Source: https://es.scribd.com/document/36142463/Condulet-registros
Timestamp: 2016-08-27 22:53:44
Document Index: 403507570

Matched Legal Cases: ['artículo 311', 'artículo 318', 'artículo 318', 'artículo 311', 'artículo 300', 'artículo 308', 'artículo 318']

Condulet registros
BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreCONDULETS A prueba de explosiónInformación General
• Clasificación de áreas peligrosas (definiciones). • Clasificación de atmósferas peligrosas • Aspectos generales • Materiales resistentes a la corrosión.
Los productos fabricados en Crouse Hinds Domex, conocidos como Materiales Eléctricos para la Construcción, se dividen en 5 secciones importantes, las cuales contienen los productos clasificados como Productos "A Prueba de Explosión", "A Prueba de Polvos Combustibles" y "A Prueba de Intemperie". EQUIPO HERMÉTICO AL AGUA.- Son aquellos equipos construidos o protegidos para que su exposición a una lluvia tupida o chorro de agua, no permita la entrada de agua hacia su interior. MEZCLA EXPLOSIVA.- Es la mezcla de aire y vapores ó gases ó de aire y polvos ó fibras combustibles en tales proporciones que, en contacto con una energía calorífica, ocasiona una explosión o fuego. TEMPERATURA DE IGNICIÓN.- Es la más baja temperatura que aplicada a una mezcla explosiva, puede producir el encendido de dicha mezcla, ocasionando una explosión o fuego continuo. EQUIPO INTRÍNSECAMENTE SEGURO.- Es aquel incapaz de producir calor ó chispas suficientes para causar la ignición de una determinada mezcla atmosférica peligrosa, ya sea en condiciones normales ó en condiciones anormales de operación, estas últimas incluyen el daño accidental del equipo, fallas del aislamiento ó de otras partes eléctricas, sobretensiones, operaciones de ajuste ó mantenimiento y condiciones similares. ALUMINIO LIBRE DE COBRE.- Aluminio libre de cobre es particularmente resistente a atmósferas salinas, gases sulfurosos y nitrato de amonio. La aleación de aluminio libre de cobre de Crouse Hinds Domes, contiene un porciento (%) máximo de cobre 0.40 Los productos Crouse Hinds Domex con aluminio libre de cobre proveen una óptima protección contra la corrosión galvánica. MATERIAL KRYDON.- Krydon es el nombre comercial para Crouse Hinds como propietario de la fórmula de la fibra de vidrio y poliéster reforzado. Este está específicamente formulado para productos eléctricos destinados para usarse en ambientes extremadamente corrosivos, Krydon tiene la comprobación de ser superior a todos los otros materiales comerciales disponibles para usarse en ambientes extremadamente corrosivos.
Las Normas Técnicas para instalaciones Eléctricas (NTPIE) edición 1981 en el capítulo 5 secciones 501 a 509, en lo que se refiere a Instalaciones Especiales, mencionan los requisitos que deberán aplicarse a las instalaciones y equipos eléctricos ubicados en áreas o locales que, convencionalmente se designan como "Lugares Peligrosos" y en los cuales dichas instalaciones y equipos quedan expuestos a las condiciones que más adelante se indican, según las clasificaciones que se hace de tales lugares. Nacional Eléctrico) NFMA (Asociación Nacional de Manufactura Eléctrica), UL (Underwriter Laboratories Inc). ASTM, DGN, IES, etc. DEFINICIONES: EQUIPO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.- Es un equipo cerrado y protegido de manera que sea capaz de resistir la explosión de un gas o vapor especificado, que pueda ocurrir en su interior y de impedir, en forma efectiva que la explosión o disturbios internos (chispas, destellos, etc) produzcan una explosión en el exterior del equipo, si éste se encuentra en una atmósfera explosiva o inflamable. EQUIPO A PRUEBA DE POLVOS COMBUSTIBLES.- Es un equipo cerrado de manera que impida la penetración, a su interior, de polvo en cantidades tales que hagan a éste susceptible de inflamarse o que afecten el funcionamiento o capacidad del equipo, y protegido en tal forma que, la generación de arcos, chispas o calor en su inferior, no provoque la ignición de acumulaciones o suspensiones del polvo de que se trate, en la atmósfera externa del equipo mismo, sobre o en las cercanías de la cubierta. EQUIPO A PRUEBA DE LLUVIA.- Son aquellos productos que fueron construidos, protegidos o tratados para prevenir que la lluvia interfiera con la operación satisfactoria del equipo, esto es, que después de una prueba de lluvia, ésta no haya entrado o se haya acumulado agua en cualquiera de los accesos de la envolvente o en partes vivas instaladas o por ser instaladas en el interior de la misma.
CONDULETS A prueba de explosión
• Clasificación de atmósferas peligrosas
La Asociación Nacional de Manufactura Eléctrica (NEMA) y el Código Nacional (NEC), de acuerdo al tipo de envolvente, mencionan las siguientes clasificaciones: falla del equipo de operación o proceso podrían fugarse gases o vapores inflamables hasta alcanzar concentraciones peligrosas y podría también causar simultáneamente fallas del equipo eléctrico. Esta clasificación incluye generalmente sitios donde líquidos volátiles inflamables o gases licuados inflamables son transportados de un recipiente a otro; el interior de casetas; lugares en los que hay tanques abiertos con líquidos volátiles inflamables; cuartos o compartimientos de secado por evaporación de solventes inflamables; lugares que contienen equipo para la extracción de grasas y aceites que usan solventes volátiles inflamables; zonas de plantas de lavandería y tintorería donde se utilizan líquidos peligrosos; cuartos generadores de gas y otras zonas de plantas de fabricación de gas donde gases inflamables pueden escapar; cuartos de bombeo de gases inflamables o líquidos volátiles inflamables inadecuadamente ventilados; el interior de refrigeradores o congeladores en los cuales materiales inflamables se almacenan en recipientes abiertos no herméticamente cerrados o frágiles y todas las demás zonas de trabajo donde existe la posibilidad de que se presenten concentraciones peligrosas de gases o vapores inflamables en el curso de las operaciones normales. Área CLASE 1 DIVISIÓN 2:es aquella (1) en la cual se manejan, procesan o usan líquidos volátiles o gases inflamables pero en las que estos líquidos o gases se encuentran normalmente dentro de recipientes o sistemas cerrados, de los cuales pueden escaparse solo en caso de ruptura accidental o en caso de operación anormal del equipo, o (2) en la cual se evitan concentraciones peligrosas de gases o vapores por medio de ventilación, o (3) aquella adyacente a una área CLASE 1 DIVISIÓN 1 y en la cual concentraciones peligrosas de gases o vapores podrían comunicarse a menos de que esta comunicación se evite por medio de una ventilación adecuada con presión positiva de una fuente de aire limpio y protección efectiva contra fallas del equipo de ventilación. Esta clasificación generalmente incluye sitios donde se usan líquidos volátiles, gases o vapores inflamables pero en los cuales, a juicio de la autoridad correspondiente, llegarían a ser peligrosos solo en caso de accidente u operación anormal del equipo. La cantidad de material peligroso que podría escaparse en caso de accidente, el equipo de ventilación existente, el tamaño del área involucrada y la estadística de explosiones o incendios en esa rama industrial, son todos factores que deben considerarse para determinar la clasificación del área y sus limitaciones en cada sitio.
TIPO 3.- Equipo o material que se puede utilizar en áreas exteriores, usado principalmente, para prevenir la entrada de polvo hacia el interior, lluvia y formación de hielo en el exterior. TIPO 4.- Equipo o material que puede ser utilizado en áreas interiores y exteriores, usado principalmente para prevenir la entrada de polvo hacia el interior excluye el agua por lluvia, rocío y agua aplicada directamente en forma de chorro. TIPO 4X.- Equipo o material que pueden ser utilizados en áreas interiores y exteriores, usado principalmente para prevenir la corrosión, entrada de polvo hacia su interior, excluye el agua por lluvia, rocío y agua aplicada directamente en forma de chorro. TIPO 7.- Equipo para usos interiores en lugares clasificados como Clase 1 Grupos A, B; C, o D como está definido en el Código Nacional Eléctrico (NEC) TIPO 9.- Equipo para Usos interiores en lugares clasificados como Clase II Grupos E o G, como está definido en el Código Nacional Eléctrico (NEC). TIPO 12.- Equipo o material diseñado para usos interiores, usado principalmente para prevenir la entrada del polvo hacia su interior. Humedad y escurrimiento de líquidos no corrosivos.
En el NEC los gases inflamables están clasificados como Clase 1. Ya que los diferentes gases tienen una temperatura de ignición y características de explosión diferentes, están subdivididos en 2 grupos. La Tabla 500-2 en lista los gases clasificados. Estos gases están clasificados en los Grupos A, B, C, y D, en los cuales el D es de menor clasificación que el C, etc. En la edición 1978 del NEC distintos gases fueron agregados como resultado de un estudio conjunto de varias organizaciones interesadas. Estos gases están indicados en la tabla por la línea vertical. Para completar la descripción del área, el NEC reconoce 2 Divisiones distintas (Div. 1 y 2 ). Área CLASE 1 DIVISIÓN 1, es (1) aquella en la cual la concentración peligrosa de gases o vapores inflamables existen continua, intermitente o periódicamente en el ambiente bajo condiciones normales de operación; o también (2), áreas en la cual la concentración peligrosa de algunos gases o vapores puede existir frecuentemente por reparaciones de mantenimiento o por fugas. Puede ser también (3) aquella área en la cual por
Tuberías sin válvulas, sellos medidores y dispositivos similares, ordinariamente no provocan condiciones peligrosas, aún cuando sean utilizados para líquidos o gases peligrosos. Los lugares utilizados para el almacenamiento de líquidos peligrosos o gases licuados o comprimidos dentro de recipientes sellados, normalmente no se consideran peligrosos a menos que estén también sujetos a otras condiciones de peligrosidad. Cuando las tuberías eléctricas (conduit) y sus correspondientes accesorios se encuentran separados del área de proceso por un solo sello o barrera, deberán clasificarse como DIVISIÓN 2 siempre y cuando el exterior de la tubería y de los accesorios sea una área no peligrosa. Para describir adecuadamente un área que contiene un gas o vapor inflamable, es necesario determinar la Clase, el Grupo y la División. En el NEC, los polvos combustibles se clasifican como CLASE II y se agrupan de acuerdo con su temperatura de ignición y su grado de conductividad en GRUPOS E, F y G. GRUPO E.- Atmósferas que contienen polvos metálicos, como aluminio, magnesio y sus aleaciones comerciales y otros metales de características de peligrosidad semejantes. GRUPO F.- Atmósferas que contienen polvo de carbón mineral de carbón vegetal o de coque en concentraciones mayores a 8% de material volátil total (especificaciones ASTM D-1620 y ASTM D27) o atmósferas que contienen estos polvos activados por otros materiales que puedan representar el riesgo de una explosión. GRUPO G.- Atmósferas que contienen harina, almidón o polvos de granos. 1.- Algunas atmósferas de productos químicos pueden tener características que requieran una protección mayor que cualquiera de los grupos antes mencionados. El bisulfuro de carbono es uno de los productos químicos por su baja temperatura de ignición, 100ºC, y por la facilidad con su llama escapa a través de los claros entre las juntas de las cajas que lo contienen. 2.- Algunos polvos metálicos pueden tener características que requieran una protección mayor que la requerida para atmósferas que contienen polvos de aluminio, magnesio y sus aleaciones comerciales por ejemplo los polvos de zirconio, lorio y uranio tienen temperaturas de Ignición extraordinariamente bajas, 20ºC y requieren una cantidad de energía, para su ignición, menor que la de cualquier otro material clasificado en los grupos de las CLASES 1 o II.
Las áreas clasificadas como CLASE II también pueden ser subdivididas en DIVISIÓN 1 y DIVISIÓN 2. Un área clasificada como CLASE II DIVISIÓN 1 es aquella (1) en la cual hay o puede haber polvo combustible en suspensión en el aire en forma continua, intermitente o periódica bajo condiciones normales de operación, en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables; (2) o donde debido a fallas mecánicas y operación anormal de la maquinaria o el equipo puedan producirse tales mezclas explosivas o inflamables y que una falla simultánea del equipo eléctrico o de los sistemas de protección pueda originar una fuente de ignición; (3) o en la cual polvos combustibles con características de conductividad eléctrica puedan estar presentes. Esta clasificación incluye generalmente lugares de trabajo donde existe manejo o almacenamiento de granos; plantas donde hay trituradoras, pulverizadores, limpiadoras, desgranadoras, descascaradoras, separadores, transportadores o gusanos abiertos, tolvas o embudos abiertos, mezcladoras, empacadoras, pesadoras, elevadores, distribuidores, colectores (excepto colectores totalmente metálicos ventilados hacia el exterior) y toda maquinaria y equipo similar que produce polvos en fábricas o plantas procesadoras de granos, plantas de almidón, plantas pulverizadores de azúcar, plantas de producción de malla, molinos de forraje y otras de naturaleza similar; plantas pulverizadoras de carbón (excepto) aquellas donde el equipo de pulverización es a prueba de polvo); todos los lugares de trabajo donde se producen, se procesan, se empacan o se almacenan, excepto en recipientes herméticos, polvos metálicos y todos los lugares similares donde, bajo condiciones de operación normal, están presentes polvos combustibles en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables. Los polvos combustibles no conductores eléctricos incluyen polvos producidos en el manejo y proceso de granos y productos de grano, cocoa y azúcar pulverizados, leche y huevo en polvo, especias pulverizadas, almidón y harinas, papas, semillas de frijol , forraje y otros materiales orgánicos que puedan producir polvos combustibles cuando se manejan o procesan. Los polvos no metálicos conductores eléctricos, incluyen polvos de carbón vegetal, carbón mineral y coque. Los polvos que contienen magnesio y aluminio son particularmente peligrosos y se requiere extrema precaución para evitar su ignición y explosión.
LÍNEA DOMEX BOND ROJO Información Técnica
La línea de productos Domex Bond Rojo esta desarrollada para dar una protección completa en áreas con corrosión extrema. Esta línea tiene un recubrimiento exterior de PVC especial diseñado y fabricado exclusivamente para Crouse-Hinds, el cual consiste en un compuesto plástico flexible con alta resistencia al ataque químico por agentes que se encuentran presentes en ambientes corrosivos en forma generalmente de gases tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones eléctricas. Una excelente resistencia a los rayos Ultravioleta, flexibilidad y elongación para resistir los dobleces y derivaciones que se requieren realizar en las instalaciones eléctricas y una dureza que le permite que al ensamblar esta línea de productos puedan ser utilizadas las herramientas tradicionales. El recubrimiento Interior es un Uretano Rojo, compuesto químico que obtiene una consistencia plástica al secar y alta resistencia al ataque químico, acabado duro, uniforme facilitando el alambrado de los conductores eléctricos y detiene la latente corrosión interna. Todas las partes y accesorios de esta línea están recubiertos con PVC o Uretano Rojo o encapsulados en fibra de vidrio para proteger toda la instalación eléctrica. La línea Domex Bond Rojo es una línea completa para toda la instalación eléctrica ya que contempla Productos para áreas clasificadas, NO clasificadas luminarias HID, Fluorescentes y Incandescentes, Coples Flexibles, Abrazaderas, Cajas Registro, Condulets, Sellos, Uniones, Varillas Roscadas y en fibra de Vidrio, Luces Stroboscopicas y de alumbrado para Helipuertos, etc. La línea Domex Bond Rojo está aprobada por los estándares más rigurosos y de las normas ASTM, esta certificada por organismos internacionales como son U.L. en el caso de los productos en aluminio estándar y de ETL para el caso de la línea recubierta de PVC. TUBERÍA CONDUIT CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO ROJO El nuevo recubrimiento para tubería DOMEX BOND ROJO de CROUSE HINDS DOMEX es un sistema completamente encapsulado para tubería conduit que proporciona una protección total contra la corrosión interna y externa. . El recubrimiento exterior de 40 milésimas de pulgada de PVC es constante debido al proceso de inmersión al que se somete la tubería conduit galvanizada, misma que cumple con altas normas de calidad. . El recubrimiento de 2 milésimas de pulgada de uretano rojo es fuerte y flexible, el cual se aplica en el interior de la tubería conduit por un proceso exclusivo de CROUSE HINDS DOMEX. . Una aplicación sobre la cuerda galvanizada de uretano claro protege a la cuerda de la corrosión antes y después de la instalación. Esta triple protección previene las causas más comunes de fallas en tuberías conduit: fugas en el sistema conduit debido a la corrosión y corrosión en las cuerdas. La corrosión interna latente no podrá obtener un espacio sobre el recubrimiento para tubería conduit DOMEX BOND ROJO. El exclusivo uretano rojo de CROUSE HINDS DOMEX aplicado en el interior de la tubería está químicamente curado, es flexible y no se rompe o agrieta. La mayor adherencia entre el recubrimiento exterior de 40 milésimas de PVC y el galvanizado del tubo conduit, evita la corrosión entre estos materiales. El recubrimiento de PVC DOMEX BOND ROJO en tuberías conduit de aluminio combina la protección del recubrimiento DOMES BOND ROJO con la tubería de aluminio rígido resistente a la corrosión. Lo último y más completo en cuanto a la resistencia a la corrosión en instalaciones con tubería conduit, es la que se recubre con DOMEX BOND ROJO, la cual se paga por sí misma con el bajo costo de mantenimiento y menor tiempo en instalación. Con el sistema CROUSE HINDS DOMEX en soportes, colgadores, abrazaderas resistentes a la alta corrosión, usted puede instalarlos y olvidarse de ellos. Es fácil trabajar con tubería conduit recubierta de DOMEX BOND ROJO, ya que están disponibles en medidas estándar de 3.05 metros (10') de longitud, con cubiertas protectoras en las cuerdas. Las uniones se realizan rápidamente utilizando una llave stillson, llave de correa o unas pinzas Channellock sin descarapelar, despintar ni dañar; para doblar no se requiere calor ni consideraciones especiales. La cubierta uniforme de uretano sobre la tubería roscada refuerza la limpieza y el roscado fácilmente. La excelente flexibilidad y adherencia del uretano rojo en el interior en forma de recubrimiento NO sufre ningún daño al doblar el tubo. Los coples de DOMEX BOND ROJO tienen mangas en los extremos con las cuales se presiona hasta lograr el completo sellado, entre las uniones. La tersura y dureza de la cubierta de uretano rojo, permite el paso del cable a través del sistema de tubería conduit, sin romperse o pelarse. La cubierta exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada es igual al original DOMEX BOND y ofrece excelente resistencia a la corrosión, al uso de herramientas y alta flexibilidad. Existen cortadores de tubo, dobladoras y herramientas que puedan utilizarse para amortiguar y proteger. Para protección total, el sistema conduit completo puede ser encapsulado para prevenir la corrosión por el ataque en las uniones del sistema. El recubrimiento DOMEX BOND ROJO para conduit es un sistema completo con más de 2000 accesorios en stock, así como soportes resistentes a la corrosión, herramienta especial para instalarlos y compuesto para retocar. Aplicaciones de conduit con recubrimiento DOMEX BOND ROJO: . Plantas procesadoras de alimentos . Plantas de tratamiento de aguas y desperdicios . Torres de enfriamiento . Plataformas marinas . Plantas petroquímicas . Plantas químicas.
CROUSE HINDS DOMEX ha desarrollado una línea de productos y accesorios innovadores y funcionales. ECLK Luminarios para areas peligrosas tipo EVA Luminarios a prueba de vapor tipo CHAMP Reducciones campana Reducciones campana Abrazaderas para tuberia conduit Fundidas tipo uña Troquelada tipo uña Troquelada omega De apoyo Tipo U Barra roscada de acero Canal unistrut Tuercas Abrazaderas tipo C
.1. para conectarse a tubería conduit adecuada para áreas clasificadas. Todos los accesorios para uso en áreas peligrosas están sellados a presión. las cuerdas cubiertas con uretano claro y la superficie interior de la tubería conduit con DOMEX BOND ROJO demuestran su resistencia al ácido y a la corrosión. El recubrimiento para tubería DOMEX BOND ROJO cuenta con registro en UL y CSA. y en la superficie interior de la tubería muestra distintos signos de corrosión. además de proteger durante el embarque y almacenamiento.
DOBLE PROTECCION EN LAS CUERDAS PARA DETENER LA CORROSION Las cuerdas de una sección de tubería conduit cubierta de DOMEX BOND ROJO y otra que no tiene recubrimiento. El recubrimiento de uretano rojo en conduelts de DOMEX BOND ROJO es lo más avanzado de la línea DOMEX BOND. Todos los accesorios DOMEX BOND ROJO vienen protegidos por arillos de plástico en todas las roscas. con la tecnologia de los plásticos. En la inferior. acabado duro. EZS Tuercas Union tipo UNY y UNF Conectores tipo ST Conectores a pruba de liquidos Coples Flexibles tipo ECGJH. son fabricadas como accesorios de tope. fueron sumergidas en una solución de ácido clorhídrico al 32% durante 30 minutos. Las abrazaderas de ángulo recto y tipo U DOMEX BOND ROJO. Cada tuerca es encapsulada en fibra de vidrio y tiene una protección de PVC que cubre totalmente la U roscada. La fotografía superior muestra la cubierta de zinc en las cuerdas.5 #45.DOMEX BOND ROJO
Las innovaciones CROUSE HINDS DOMEX dan una portección extra. Las herramientas exclusivas de CROUSE HINDS DOMEX están disponibles para proteger la cubierta de PVC y agilizar la instalación. garantizando que no haya distorsión al momento de hacer conexiones. CROUSE HINDS DOMEX utiliza las propiedades únicas en su género del uretano: excelente resistencia a la corrosión. Su sello patentado para uso con accesorios para instalarse en áreas peligrosas es único.
PRODUCTOS FABRICADOS CON BOND ROJO
Tuberia de acero Tuberia de Aluminio Coples Codos Codulets ovalados serie 7 Codulets ovalados Tipo LBD. introducida en 1987. combinando ventajas de ingeniería y experiencia en el trabajo con el metal. uniforme y flexible. en contraste con la fotografía superior. UL Standar # 6 y en Canadá CSA Standard C22. No quite los empaques. EYD. para detener la latente CORROSION INTERNA. El tubo de acero galvanizado recubierto es de acuerdo a la Federal Especifications WW-C581E. LBH Cajas de registro para areas pelegrosas tipo GUA Cajas de registro para areas pelegrosas tipo GUFX Sellos para areas peligrosas tipo EYS. Posterior a la inmersión. ANSI Standar C80. la sección del conduit es enjuagado con agua y secado.
fabrican o utilizan fibras fácilmente inflamables o materiales que producen pelusas volátiles combustibles. talleres de carpintería y todas las industrias o talleres que tienen procesos o condiciones semejantes. Las áreas CLASE III se dividen en la siguiente forma: a) Una área CLASE III DIVISIÓN 1 es aquella en la cual se manejan. las zonas adyacentes a las áreas clasificadas como CLASE II DIVISIÓN I que se describieron anteriormente y en las cuales concentraciones inflamables o explosivas de polvo en suspensión se evita por la operación de un equipo efectivo de control de polvos. ya que la concentración debe pasar primero dentro de los límites de dicho rango. chispas o calentamiento de tal equipo. b) Una área CLASE III DIVISIÓN 2 es aquella en la cual se manejan o almacenan fibras fácilmente inflamables.
2. el musgo. vapor o polvo combustible debe mezclarse con aire u oxígeno en las proporciones requeridas para producir una mezcla explosiva. algodón y fibras semejantes. deben reunirse 3 condiciones: 1. tolvas o embudos cerrados o maquinaria y equipo que produce apreciables cantidades de polvo solo en condiciones anormales de operación. debe considerarse tanto la cantidad de líquido inflamable o vapor que puede encontrarse en el ambiente. como sus características físicas. la estopa. Por ejemplo los gases más ligeros que el aire se dispersan tan rápidamente en la atmósfera que. excepto en espacios confinados no producen mezclas peligrosas en áreas cercanas a instalaciones eléctricas. el ixtle. Una fuente de energía debe aplicarse a la mezcla explosiva. la fibra de coco.CONDULETS A prueba de explosión
Una área CLASE II DIVISIÓN 2 es aquella en la cual el polvo no está normalmente en suspensión en el aire ni será puesto en suspensión por la operación normal del equipo. no proporciona ninguna garantía. La probabilidad de que la concentración de gas se encuentre por arriba del limite máximo del rango inflamable o explosivo. pero en las cuales tales fibras o materiales volátiles normalmente no se encuentran en suspensión en el aire en cantidades suficientes para producir mezclas inflamables. con excepción del lugar donde se fabrican. Estas áreas generalmente incluyen plantas textiles de rayón. De acuerdo con estos principios. bodegas y zonas de embarque donde materiales que producen polvo son almacenados o manejados solamente en bolsas o recipientes y otros sitios semejantes. El líquido inflamable. Para que haya un fuego o una explosión. Después de que una área ha sido clasificada según su Clase. Las áreas CLASE III son aquellas que son peligrosas por la presencia de fibras o materiales volátiles fácilmente inflamables. el henequén. 3. el yute. El análisis de estas condiciones básicas es el principio para la clasificación de áreas peligrosas. Un líquido inflamable. el cáñamo. plantas alijadoras de algodón. fábricas de ropa. Entre las fibras y materiales volátiles fácilmente inflamables se encuentran el rayón. o (2) el polvo combustible acumulado o depositado sobre o alrededor del equipo eléctrico puede inflamarse por arcos. vapor o polvo combustible debe estar presente en el ambiente en cantidades suficientes. Especialmente cuando existe movimiento de aire. Grupo y División. Los vapores procedentes de líquidos inflamables tienen también una tendencia natural a dispersarse en la atmósfera y se diluyen rápidamente a concentraciones menores al límite inferior del rango inflamable (explosivo). pero donde (1) el depósito o la acumulación de tal polvo combustible puede ser suficiente para interferir la adecuada disipación de calor del equipo o aparato eléctrico.
. plantas fabricantes o procesadoras de fibras combustibles. la viruta y otros materiales similares. en cantidades suficientes para producir mezclas inflamables o explosivas. debe seleccionarse el equipo eléctrico adecuado que puede ser usado en dicha área. Los lugares donde generalmente se reunen las condiciones arriba descritas incluyen secciones de plantas con transportadores y gusanos cerrados. la lana vegetal. plantas procesadoras de lino. el algodón. molinos de semilla de algodón.
E17 E27 E37 E47 E57 E67
E19 E29 E39 E49 E59 E69
E17PVC E27PVC E37PVC E47PVC E57PVC E67PVC
C17 C27 C37 C47 C57 C67 C77 C87 C107
C19 C29 C39 C49 C59 C69
C17PVC C27PVC C37PVC C47PVC C57PVC C67PVC C77PVC C87PVC C107PVC
LL17 LL27 LL37 LL47 LL57 LL67 LL77 LL87 LL107
LL19 LL29 LL39 LL49 LL59 LL69
LL17PVC LL27PVC LL37PVC LL47PVC LL57PVC LL67PVC LL77PVC LL87PVC LL107PVC
LR17 LR27 LR37 LR47 LR57 LR67 LR77 LR87 LR107
LR19 LR29 LR39 LR49 LR59 LR69
LR17PVC LR27PVC LR37PVC LR47PVC LR57PVC LR67PVC LR77PVC LR87PVC LR107PVC
CONDULET "LB"
CONDULET "T"
CONDULET "X"
CONDULET "L"
Dimensiones mm 13 19 25 32 38 51 63 76 102 Pulg.C. Se surten con tapa.V. Se surten con tapa
CONDULET "E"
CONDULET "C"
CONDULET "LL"
CONDULET "LR"
Dimensiones mm 13 19 25 32 38 51 63 76 102 Pulg. 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"
TB17 TB27 TB37 TB47 TB57 TB67
TB17PVC TB27PVC TB37PVC TB47PVC TB57PVC TB67PVC
170M3 270M3 370M3 470M3 570M3 670M3 870F 870F 970F
190 290 390 490 590 690
GASK571 GASK572 GASK573 GASK574 GASK575 GASK576 GASK578 GASK578 GASK579
GASK1491 GASK1492 GASK1493 GASK1494 GASK1495 GASK1496
LBD4400 LBD5500 LBD6600 LBD8800 LBD9900 LBD10900
LBD4400PVC LBD5500PVC LBD6600PVC LBD8800PVC LBD9900PVC LBD10900PVC
GASK683 GASK684 GASK684 GASK990 GASK989 GASK989
. y acabado interior de Uretano rojo. 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"
LB17 LB27 LB37 LB47 LB57 LB67 LB77 LB87 LB107
LB19 LB29 LB39 LB49 LB59 LB69
LB17PVC LB27PVC LB37PVC LB47PVC LB57PVC LB67PVC LB77PVC LB87PVC LB107PVC
T17 T27 T37 T47 T57 T67 T77 T87 T107
T19 T29 T39 T49 T59 T69
T17PVC T27PVC T37PVC T47PVC T57PVC T67PVC T77PVC T87PVC T107PVC
X17 X27 X37 X47 X57 X67
X19 X29 TX9 X49 X59 X69
X17PVC X27PVC X37PVC X47PVC X57PVC X67PVC
L17 L27 L37 L47 L57 L67
L17PVC L27PVC L37PVC L47PVC L57PVC L67PVC
CONDULET "TB"
CONDULET "LBD"
Dimensiones mm 13 19 25 32 38 51 63 76 102 Pulg.V. Condulets de aluminio fundidos serie 7 forrados de P. con acabado de pintura electrostática. con acabado de pintura epoxica.
Condulets de aluminio en arena libre de cobre fundido en arena.C. Condulets de aluminio a presión libre de cobre.CONDULETS Serie Ovalada
Serie 7 Serie 9 Con P.
estaciones de botones y otros.
13 19 25 1/2" 3/4" 1"
"FST"
"FSCD"
FSR1 FSR2 FSR3
FSR1PVC FSR2PVC FSR3PVC
FSS1 FSS2 FSS3
FSS1PVC FSS2PVC FSS3PVC
FST1 FST2 FST3
FST1PVC FST2PVC FST3PVC
FSCD1 FSCD2
FSCD1PVC FSCD2PVC
"FSX"
"FSY"
Dimensiones mm Pulg.
"FS1"
"FSA1"
"FSCA"
FS1 FS2 FS3
FS1PVC FS2PVC FS3PVC
FSA1 FSA2 FSA3
FSA1PVC FSA2PVC FSA3PVC
FSC1 FSC2 FSC3
FSC1PVC FSC2PVC FSC3PVC
FSCA1 FSCA2 FSCA3
FSCA1PVC FSCA2PVC FSCA3PVC
"FSCC"
"FSCT" F S L
F S L A
FSLA1 FSLA2
Dimensiones mm Pulg.C. Permiten el montaje de accesorios tales como contactos. Están construidos en aluminio libre de cobre y como acabado estandar pintado con pintura electrostatica y opcional se encuentra el recubrimiento exterior de P.CONDULETS Serie Cuadrada
Se utiliza en instalaciones de tubería conduit roscada para facilitar su alambrado y hacer empalmes y derivaciones de los conductores. interruptores. e interior de uretano rojo.
FSCC1 FSCC2 FSCC3
FSCC1PVC FSCC2PVC FSCC3PVC
FSCT1 FSCT2 FSCT3
FSCT1PVC FSCT2PVC FSCT3PVC
FSL1 FSL2 FSL3
FSL1PVC FSL2PVC FSL3PVC
FSLA1PVC FSLA2PVC
"FSJ" F S R
Dimensiones mm Pulg. luces piloto.V.
FSX1 FSX2 FSX3
FSX1PVC FSX2PVC FSX3PVC
FSY3
FSY3PVC
CONDULETS Serie Cuadrada
Estacion de Botones DS71 DS71PVC
Tapa ciega DS100G DS100GPVC
Tapa contacto intemperie DS1020G DS1020GPVC
Tapa contacto redondo DS21G DS21PVC
Tapa contacto intemperie DS23 DS23PVC
Tapa contacto intemperie DS70 DS70PVC
Tapa para apagador DS32G DS32G
Tapa apagador intemperie DS185G DS185GPVC
Tapa para luz piloto DS24G DS24PVC
Empaque GASK91N
e interior de uretano rojo. estaciones de botones y otros.
SEH1 SEH2 SEH3
SEH1PVC SEH2PVC SEH3PVC
SEHC1 SEHC2 SEHC3
SEHC1PVC SEH2PVC SEH3PVC
SEHL1 SEHL2 SEHL3
SEHL1PVC SEHL2PVC SEHL3PVC
SEHT1 SEHT2 SEHT3
SEHT1PVC SEHT2PVC SEHT3PVC
"SEHX"
"SEHA"
Dimensiones mm Pulg.C. Están construidos en aluminio libre de cobre y como acabado estandar pintado con pintura electrostatica y opcional se encuentra el recubrimiento exterior de P. luces piloto.V. Permiten el montaje de accesorios tales como contactos. interruptores.CONDULETS Serie Redonda
Se utiliza en instalaciones de tubería conduit roscada para facilitar su alambrado y hacer empalmes y derivaciones de los conductores.
SEHX1 SEHX2 SEHX3
SEHX1PVC SEHX2PVC SEHX3PVC
SEHA1 SEHA2 SEHA3
SEHA1PVC SEHA2PVC SEHA3PVC
Tapa con salida de 13 mm Pintado
SEH00
SEH00PVC
SEH84
SEH84PVC
"SEH"
"SEHC"
"SEHL"
"SEHT"
32 38 51 63 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2"
LBH40 LBH50 LBH60 LBH80
LBH40PVC LBH50PVC LBH60PVC LBH80PVC
.CONDULETS Para áreas peligrosas
CONDULETS SERIE GUA
USO INTERIOR E INTEMPERIE CLASE 1 GRUPOS C Y D CLASE IIGRUPOS E. e interior de uretano rojo.F. Para mayor flexibilidad se tiene tapas con salidas roscada y tapa para sello. Se surte con tapa ciega. Están construidos en aluminio libre de cobre y como acabado pintura electrostática.
Dimensiones mm Pulg.G
Los condules serie GUA son utilizados en sistemas de tubería conduit roscada en áreas peligrosas para facilitar el alambrado y hacer empalmes y derivaciones de los conductores. como acabado opcional se encuentra el recubrimiento exterior de P.
13 19 25 32 38 51 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
Pintado GUAT16 GUAT26 GUAT36 GUAT49 GUAT59 GUAT69
Recubierto de PVC GUAT16PVC GUAT26PVC GUAT36PVC GUAT49PVC GUAT59PVC GUAT69PVC
Pintado GUAX16 GUAX26 GUAX36 GUAX49 GUAX59 GUAX69
Recubierto de PVC GUAX16PVC GUAX26PVC GUAX36PVC GUAX49PVC GUAX59PVC GUAX69PVC
Pintado GUFX16 GUFX26 GUFX36
Recubierto de PVC GUFX16PVC GUFX26PVC GUFX36PVC
CONDULETS OVALADOS
Diametro de la tapa mm 76mm 92 mm 127 mm
Pintado GUA06 GUA07 GUA09
Recubierto de PVC GUA06PVC GUA07PVC GUA0PVC
Pintado GUA671 GUA672 GUA972
Recubierto de PVC GUA671PVC GUA672PVC GUA972PVC
Pintado GUA16 GUA26 GUA36 GUA49 GUA59 GUA69
Recubierto de PVC GUA16PVC GUA26PVC GUA36PVC GUA49PVC GUA59PVC GUA69PVC
Pintado GUAB16 GUAB26 GUAB36 GUAB49 GUAB59 GUAB69
Recubierto de PVC GUAB16PVC GUAB26PVC GUAB36PVC GUAB49PVC GUAB59PVC GUAB69PVC
Pintado GUAC16 GUAC26 GUAC36 GUAC49 GUAC59 GUAC69
Recubierto de PVC GUAC16PVC GUAC26PVC GUAC36PVC GUAC49PVC GUAC59PVC GUAC69PVC
Pintado GUAL16 GUAL26 GUAL36 GUAL49 GUAL59 GUAL69
Recubierto de PVC GUAL16PVC GUAL26PVC GUAL36PVC GUAL49PVC GUAL59PVC GUAL69PVC
Dimensiones mm Pulg.C.
00 453.00 2. en el extremo del tubo conduit y alrededor de los cables antes de vaciar el compuestos CHICO A para evitar que el compuesto se escurra por la tubería conduit ya instalada. el espacio entre el bushing integral del sello.Donde un tubo conduit deja un área peligrosa clase div. (18") de cajas de registro que contengan equipos que produzcan arcos o chispas eléctricas en áreas peligrosas clase I Div. El compuesto CHICO A es un polvo soluble en agua que después de mezclarse con agua puede ser vaciado para efectuar un sello que solidifica expandiéndose y que puede ser usado en áreas peligrosas. Los condulets para sellar tubería impiden el paso de los gases de combustión y flamas de una parte de la instalación eléctrica a otra a través del tubo conduit.V.C.00 120.SELLOS PARA ÁREAS PELIGROSAS Uso interior e intemperie
Los sellos tipo EYS y EZS son instalados en: Todas las tuberías y a no mas de 45.c
EYS46PVC EYS56PVC EYS66PVC EYS76PVC EYS86PVC EYS106PVC
EYS PARA SELLAR TUBERÍA EN CUALQUIER ÁNGULO
Diámetro Catálogo MM hembra
13 19 25 32 38 51 EZS1 EZS2 EZS3 EZS4 EZS5 EZS6
Catálogo hembra con p.c
EYS16PVC EYS26PVC EYS36PVC
CHICO X FIBRA
Catálogo Volumen CM Peso KG.
0.v.00
EYS PARA SELLAR TUBERÍA VERTICALMENTE
13 19 25
CHICO A3 CHICO A4* CHICO A23 CHICO A24** CHICO A05 CHICO A5
Catálogo hembra
EYS1 EYS2 EYS3
Catálogo hembra con p. En tubos conduit de 51 mm o mayores que entren a cajas de conexión conteniendo empalmes o derivaciones de cables y que se encuentren en áreas peligrosas clase i div.v.c
EYS1PVC EYS2PVC EYS3PVC
Catálogo macho
EYS16 EYS26 EYS36
Catálogo macho con p.c
EYS4PVC EYS5PVC EYS6PVC EYS7PVC EYS8PVC EYS10PVC
EYS4 EYS5 EYS6 EYS7 EYS8 EYS10
Catálogo macho con p. 1 y 2 a un área no peligrosa.c
EZS16PVC EZS26PVC EZS36PVC EZS46PVC EZS56PVC EZS66PVC
CANTIDAD APROXIMADA PARA TAPONEAR CADA ENTRADA
13 19 25 32 38 51 63 76 102
Cantidad GR. y acabado interior de Uretano rojo. 1 y 2.7 Cm.00 30.50 5.00 60.
1 2 4 8 16 28 42 56 198
.v.c
EZS1PVC EZS2PVC EZS3PVC EZS4PVC EZS5PVC EZS6PVC
EZS16 EZS26 EZS36 EZS46 EZS56 EZS66
Catálogo macho con p.50 1.
CHICO A COMPUESTO
Catálogo Volumen CM
400 400 800 800 2000 4000
Peso KG.50 0.00 20.v. 1 y 2.v.
Fabricados en aluminio libre de cobre y acabado con pintura Electrostática Como acabado especial se encuentran el forrado exteriormente de P.00 240.00
EYS PARA SELLAR TUBERÍA VERTICALMENTE U HORIZONTAL
32 38 51 63 76 102
CHICO X1 CHICO X2 CHICO X3 CHICO X4 CHICO X5 CHICO X6 CHICO X7
Catálogo hembra con p.00 1.
COMPUESTO Y FIBRA PARA SELLAR APLICACIÓN:
La fibra CHICO X es una fibra de asbesto usada para taponar.
1 63.7 95. CONSTRUCCIÓN: Fabricados en aluminio libre de cobre y acabado con pintura Electrostática como acabado especial se encuentran el forrado exteriormente de P.5 156.7 109.
UNY Diámetro Nominal
13mm (1/2") 19mm (3/4") 25mm (1") 32mm (11/4") 38mm (11/2") 51mm (2") 63mm (21/2") 76mm (3") 102mm(4")
MACHO Catálogo
UNY105 UNY205 UNY305 UNY405 UNY505 UNY605 UNY705 UNY805 UNY1005
EL Diámetro Exterior
34.1 57.V.G Clase III
TUERCAS UNIÓN
APLICACIÓN: Las tuercas Unión son instaladas en tuberías conduit roscadas para conectar el conduit a cajas de registro o envolventes.5 80.7 89.7 109.1 69.7 95.7 40.7 95.5 80.5 156.5
PLG1 PLG2 PLG3 PLG4 PLG5 PLG6
. Facilitan cualquier cambio de los sistemas de tubería conduit.1 57.1 63.ACCESORIOS
Clase I grupo CyD Clase II grupo E.9 13mm (1/2") 19mm (3/4") 25mm (1") 32mm (11/4") 38mm (11/2") 51mm (2")
TAPONES Catálogo
57.7 89.7 40.1 128.5
13mm (1/2") 19mm (3/4") 25mm (1") 32mm(11/4") 38mm(11/2") 51mm (2")
Catálogo 45º
EL1 EL2 EL3 EL4 EL5 EL6
UNF Diámetro Nominal
HEMBRA Catálogo
UNF105 UNF205 UNF305 UNF405 UNF505 UNF605 UNF705 UNF805 UNF1005
PLG Diámetro Exterior
34.1 128.9
CODOS Catálogo 90º
EL19 EL29 EL39 EL49 EL59 EL69
57.1 69.2 117.1 127 142.1 127 142.9 47.7 77.2 117.F.C y acabado interior de Uretano rojo.7 77.7 95.9 47.
G Clase III
RE REDUCCIONES BUSHING
13mm (1/2") 13mm (1/2") 19mm (3/4") 25mm (1") 32mm (11/4") 38mm (11/2") 51mm (2") 63mm (21/2") 76mm (3") 102mm(4") 19mm (3/4") RE21 RE21 RE31 RE41 RE51 RE61 RE32 RE42 RE52 RE62 25mm (1") RE31 RE32 RE43 RE53 RE63 RE73 RE83
32mm (11/4")
38mm (11/2")
63mm (21/2")
RE41 RE42 RE43 RE54 RE64 RE74 RE84
RE52 RE53 RE63 RE65 RE75 RE85
RE62 RE63 RE64 RE65 RE76 RE86 RE106
RE73 RE74 RE84 RE76 RE87 RE107
RE83 RE75 RE85 RE86 RE87 RE108
RE87 RE107 RE108
REDUCCIONES CAMPANA
13mm (1/2") 19mm (3/4") REC21 REC21 REC31 REC32 REC42 REC52 REC602 25mm (1") REC31 REC32 REC43 REC53 REC603
13mm (1/2") 19mm (3/4") 25mm (1") 32mm (11/4") 38mm (11/2") 51mm (2")
REC41 REC42 REC43 REC54 REC604
REC52 REC53 REC603 REC605
REC602 REC603 REC604 REC605
NIPLES CLASE 1 GRUPO CY D CLASE II GRUPOS E.ACCESORIOS
Clase I grupo CyD Clase II grupo E.F.F.G CLASE III
NIPLE 1 NIPLE 2 NIPLE 3 NIPLE 4 NIPLE 5 NIPLE 6 NIPLE 7 NIPLE 8 NIPLE 10
1 50.05 22.22 57.875 19.7 15.1/2 3 4
MUFAS SECAS
Tamaño mm Pulg./4 1 1.22 6.7 15.1/2 2 2.1/4 1.4 31.1/2 2 2.87 19.
8 19 25.05 22.8 38.8 mm 11/2" 63.05 22.2 mm 3"
CONECTORES CGB Macho
Catálogo Diámetro Entrada de cable Min Max
3.175 6.52 12.35 9.875 19.175 6.05 49.35 9.22 15.87 19.875 19./2 3.05 3.1/4 1.93 57.1/4 1.22 49.2 101.
12.05 6.8 38.6 1.94 6./4 1 1.22
12.7 15.05 12.52 12.1/2 2 2.875 19./4 1 1./2 3.525 12.8 63.5 76.875 19.52 12.525 12./2 3.937 66.22 9.2 101.22 57.35 9.2 101.67
Tamaño mm Pulg.7 19 25.7 15.1 50.175 6.5 76.05 22.6 1.CONECTORES A prueba de líquidos
Tamaño mm Pulg.7 19 25.875 19.7 15.5 76.4 31.525 12.05 22.525 12.7 15.35 9.6 1.35 9.35 9.05 6.1/2 3 4
LT 50 LT 75 LT 100 LT 125 LT 150 LT 200 LT 250 LT 300 LT 400 CGB 192 CGB 193 CGB 194 CGB 195 CGB 196 CGB 197 CGB 292 CGB 293 CGB 294 CGB 295 CGB 296 CGB 297 LT 5090 LT 7590 LT 10090 LT 12590 LT 15090 LT 20090 LT 25090 LT 30090 LT 40090 CGB 393 CGB 394 CGB 395 CGB 396 CGB 397 CGB 6818 CGB 7818 CGB 8821 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 25 mm 1" 25 mm 1" 25 mm 1" 25 mm 1" 25 mm 1" 50.5 mm 2 1/2" 76.7 15.8 38.1/2 3 4
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F10 CGK 192 CGK 193 CGK 194 CGK 295 CGK 296 CGK 297 CGK 395 CGK 396 CGK 397 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 25 mm 1" 25 mm 1" 25 mm 1"
CONECTORES CGK Hembra
3.525 12.87 19.8 63.1 50.4 31.7 15.35 9.87 19.8 63.7 15.
20 203./2 3.7 19 25.8 38.40 203.00 304.00 457./2 3.8 12.1/2 2 1.4 914.40 533.8 12./2 3./2 3.1 50.00 381.8 685.7 19 25.00 381.2 838.4 914.7 19 25.4 914.1 50.40 152.1/2 2 1./2 3./2 3./4 1 1./2 3.6 685./4 1 1.40 152.1 50./2 3.8 685./2 3./4 1 1.00 304./4 1 1.8 38./4 1 1./4 1 1.1/4 1.4 31.1 50./2 3./2 3.1/4 1.1/2 2 1.6 609./4 1 1.00 381./4 1 1.4 31.2 838.4 31.1/2 2 1.1/2 2 1.40 152./4
Longitud mm Pulg
685. C y D Clase II grupo E.00 304.4 31.COPLES Flexibles
Clase I grupos A.4 12.4 914.00 381./2 3.2 838.40 533.7 19 25. Su diseño robusto le permite soportar grandes presiones (Clase I).7
. no requiere de puentes eléctricos entre sus extremos ya que su malla metálica asegura la continuidad eléctrica.2 838.1/2 2 1.8 38.8 12.40 533.8 12. MATERIAL: Bronce ECGJH
101.1/4
381.00 457.4 12.1/4 1.8 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 21 24 24 24 24 24 24 27 27
ECGJH 14 ECGJH 24 ECGJH 16 ECGJH 26 ECGJH 36 ECGJH 18 ECGJH 28 ECGJH 38 ECGJH 110 ECGJH 210 ECGJH 310 ECGJH 112 ECGJH 212 ECGJH 312 ECGJH 412 ECGJH 512 ECGJH 612 ECGJH 115 ECGJH 215 ECGJH 315 ECGJH 415 ECGJH 515 ECGJH 615 ECGJH 118 ECGJH 218 ECGJH 318 ECGJH 418 ECGJH 518 ECGJH 618 ECGJH 121 ECGJH 221 ECGJH 321 ECGJH 421 ECGJH 521 ECGJH 621 ECGJH 124 ECGJH 224 ECGJH 324 ECGJH 424 ECGJH 524 ECGJH 624 ECGJH 127 ECGJH 227 101.00 304.7 19 25./2 3.00 457.00 457.00 304.7 19 25.7 19 25.1/4 1.1/4 1.8 38.4 31.1 50./4 1 1. Los ECLK tienen en un extremo una tuerca unión y en el otro una rosca macho.00 381.1 50.4 914.1/4 1.8 1 1.8 12.40 533.4 914.1/4 1.4 31.00 457.1 50.8 12.4 27 27 27 27 30 30 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 36 36 36 36 36 36
Diámetro mm Pulg
25.1/4 1.1 50.00 254.8 685.40 533.8 12.8 38.4 31.4 914.00 381.8 38.8 12.7 19 25.40 609.00 457.00 304.4 914.4 31./4 1. Los coples ECGJH en sus extremos tienen dos roscas macho./2 3.4 12.40 152.4 31.6 609.6 609.60 152.00 304.6 609.1/4 1./2 3.8 38.4 31.1/2 2 1.8 12./4 1.7 19 1.8 12.8 38.7 19 25./2 3.00 381.4 31.7 19 25.7 19 25./4 1 1.4 15 15 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 21 24 24 24 24 24 24 27 27 27 27 27 27 30 30 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 36 36 36 36 36 36
38.4 12.00 457.4 31.00 304.7 19 25./4 1 1./4 1 1.7 19 12./2 3.8 38.7 19 25.00 457.7 19 25.1 50.4 31.1 50.7 19 25.2 838.8 762 762 762 762 762 762 838./4 1 1.00 533./2 3./2 3.8 762 762 762 762 762 762 838.40 533./2 3.40 203.1 50.8 12.00 304.1/4 1.1/4 1. es aprueba de agua para uso en lugares húmedos.8 1.00 457.00 381.00 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 19 12.4 12.2 838.1 50.8 12./4 1 1.1/2 2 1./2 3.1/4 1.6 685.1 50.8 12.4 31.7 19 25.20 203.8 38.4 31.1/4 1./2 3.1 50.1/2 2 1.8 38.00 304.00 381.7 19 25.00 381.1/2 2
ECLK 515 ECLK 615 ECLK 118 ECLK 218 ECLK 318 ECLK 418 ECLK 518 ECLK 618 ECLK 121 ECLK 221 ECLK 321 ECLK 421 ECLK 521 ECLK 621 ECLK 124 ECLK 224 ECLK 324 ECLK 424 ECLK 524 ECLK 624 ECLK 127 ECLK 227 ECLK 327 ECLK 427 ECLK 527 ECLK 627 ECLK 130 ECLK 230 ECLK 330 ECLK 430 ECLK 530 ECLK 630 ECLK 133 ECLK 233 ECLK 333 ECLK 433 ECLK 533 ECLK 633 ECLK 133 ECLK 233 ECLK 333 ECLK 433 ECLK 533 ECLK 633
12.40 533.00 457.7 19 25./4 1 1.6 609.00 381.4 914.1 50./4 1 1.00 254.4 31.00 457.8 685.00 254.8 38.60 101.8 685.4 12./4 1 1.6 609.20 254.B.1/2 2 1.7 19 25.1/2 2 1.1/2 2 1.2 914.8 685.7 19 25.00 254.20 203.40 609.60 152.1/2 2 1./4 1 1.00 533.8 685.1/2 2 1.6 609.1/4 1.8 38./4 1 1.00 304.1 50./2 3.2 914.2 838.6 609.1/4 1.2 838./4 1 1.60 101.2 838.1 50.1/2 2 1./4 1 1.1/4 1.20 203.8 12.8 12.8 38.8 12.7 19 25.4 31.7 19 25.1/2 2 1.4 914. G y G./4 1 1.00 457.40 533.1/2 2 1.8 38.8 38.8 685./2 3./2 3.1/4 1. Clase III
APLICACIÓN: Los coples flexibles EC son usados en sistemas de tubería conduit dentro de áreas peligrosas donde se requiera una parte flexible para permitir movimientos o vibraciones del equipo conectado.2 838./4 1 1.40 533.00 304.40 533.20 254.8 38.6 609.4 31.6 609./2 3.7 19 25.8 685.8
ECGJH 327 ECGJH 427 ECGJH 527 ECGJH 627 ECGJH 130 ECGJH 230 ECGJH 330 ECGJH 430 ECGJH 530 ECGJH 630 ECGJH 133 ECGJH 233 ECGJH 333 ECGJH 433 ECGJH 533 ECGJH 633 ECGJH 133 ECGJH 233 ECGJH 333 ECGJH 433 ECGJH 533 ECGJH 633 ECLK14 ECLK24 ECLK 16 ECLK 26 ECLK 36 ECLK 18 ECLK 28 ECLK 38 ECLK 110 ECLK 210 ECLK 310 ECLK 112 ECLK 212 ECLK 312 ECLK 412 ECLK 512 ECLK 612 ECLK 115 ECLK 215 ECLK 315 ECLK 415
12.1 50.
División 1 y 2
Están listados por NEMA para envolventes tipo 2.3. Las cerraciones radiales de la contratuerca garantizan una instalación al ras y una efectiva conexión a tierra.4X y 12.1/2 3 4 5 6
Catálogo Aluminio
ST02 ST03 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST10 ST11 ST12
STA1 STA2 STA3 STA4 STA5 STA6 STA7 STA8 STA10 STA11 STA12
Conector E-Z Install
Permite una rápida y fácil instalación de un niple o un tubo conduit entre dos envolventes existentes.1/2 2
13 19 25 32 38 51
STCHG1 STCHG2 STCHG3 STCHG4 STCHG5 STCHG6
STACHG1 STACHG2 STACHG3 STACHG4 STACHG5 STACHG6
Conector Basic Sru-Tite
. División 1 y 2 Clase III. El tornillo de conexión a tierra garantiza la continuidad eléctrica de los equipos.3R.
Conectores Basic Sru-tite
Es el conector ideal para usos general con tubería conduit. Con tornillo de tierra están listados por NEMA para envolventes tipo: 2. • Anillo aislante de seguridad: El anillo de seguridad esta ensamblado a presión para que no pueda ser retirado fácilmente y es fabricado en material plástico retardaste a la flama.
Diámetro Pulg
1. este arillo se surte desde 1/2" (13mm) hasta 4" (101mm).1/2 2 2. • Empaques " O-ring ": El empaque O-ring impide la entrada de humedad. aceites.1/4 1.3R.1/4 1./4 1 1. • Cuerdas tipo NPT: Las cuerdas cónicas tipo NPT garantizan un ajuste mecánico entre las cuerdas del tubo y las del conector. Cuenta con anillo aislante de lexan.4./8 1. hacen que los dientes se encajen en el material de la envolvente asegurando una efectiva continuidad.
6 9. División 2 Clase II.4 y 12 Características: • Aprueba de vibración.3.5 13 19 25 32 38 51 63 76 101 127 152.CONECTORES MYERS Sru-Tite
Clase I./4 1 1. • Segura conexión a tierra: El exclusivo diseño de las cerraciones radiales tanto en el conector como en la contratuerca. evita que el cable se desgarre al ser jalado. así como la conexión a tierra./2 3./4 3. asegurando un sello hermético al polvo y al agua./2 3. Realiza un sello efectivo.4 1. • Conexión a tierra.
Es suministrado con una contratuerca que tiene integrado un tornillo para la conexión a tierra./4 1 1.3R.C.3./2 3.1/2 3 4 5 6
Conector a tierra
Combina todas las ventajas del conector Basic Sru-Tite pero con la ventaja de un tornillo para conexión a tierra./2 3.1/4 1.4 y 12
Catálogo Acero Inox./2 3.
SSTG1 SSTG2 SSTG3 SSTG4 SSTG5 SSTG6
Conector Sru-Tite
Recubierto de PVC El recubrimiento de PVC permite una protección contra corrosión y el deterioro en una gran cantidad de ambientes.
38 a 19 38 a 25 38 a 32 63 a 51
11/4 a 3/4 11/2 a 1 11/2 a 11/4 21/2 a 2
Catálogo Zinc
ST25 ST35 ST45 ST67
STA25 STA35 STA45 STA67
Conectores Reductores
.4X y 12./4 1 1.1/2 3 4 5 6
STG1PVC STG2PVC STG3PVC STG4PVC STG5PVC STG6PVC STG7PVC STG8PVC STG10PVC STG11PVC STG12PVC
STAG1 STAG2 STAG3 STAG4 STAG5 STAG6 STAG7 STAG8 STAG10 STAG11 STAG12
STG1 STG2 STG3 STG4 STG5 STG6 STG7 STG8 STG10 STG11 STG12
Conector Recubierto de P. División 1 y 2 Clase III.
13 19 25 32 38 51 63 76 101 127 152. Con tornillo de tierra están listados por NEMA para envolventes tipo: 2.3. División 1 y 2
Resiste a una gran variedad de agentes químicos. División 2 Clase II.1/2 2 2.4.
13 19 25 32 38 51 63 76 101 127 152.
13 19 25 32 38 51 1.4 1. Es fabricado en acero inoxidable 316 Cuenta con anillo aislante de lexany un empaque tipo O-ring.4 1./4 1 1.
Resuelven de una manera fácil el problema de instalar un conduit de un diámetro diferente al de la apertura del gabinete.1/2 2 2.V.1/4 1.1/4 1.3R.1/2 2
Están listados por NEMA para envolventes tipo 2.CONECTORES MYERS Sru-Tite
División 1 y 2 Clase III. División 1 y 2
Tapón Myers
Es el mejor y mas usado tapón que ud.
1.4 1.4 1. proviendo un sello efectivo gracias a su empaque tipo O-ring.1/4 1./2 3.3. ideal para clausurar entradas en cajas y envolventes./2 3.1/4 1.1/2 2 2./4 1 1.1/4 1. aire.3.1/2 2 2.
13 19 25 32 38 51 63 76 101 127 152. para futuras instalaciones.1/2 3 4 5 6
13 19 25 32 38 51 63 76 101 127 152./2 3.4X y 12./4 1 1.4.1/2 3 4 5 6
Están listados por NEMA para envolventes tipo 2.4
STTB1 STTB2 STTB3 STTB4 STTB5 STTB6 STTB7 STTB8 STTB10 STTB11 STTB12
STTBA1 STTBA2 STTBA3 STTBA4 STTBA5 STTBA6 STTBA7 STTBA8 STTBA10 STTBA11 STTBA12
Conectores para Muros (con niple)
Contratuerca (con conexión a tierra)
Ayuda a reducir el tiempo de instalación y se puede utilizar tanto en tubo conduit de pared gruesa.3R.3R.
13 19 25 32 38 51 63 76 101 127 152. puede adquirir en el mercado. puede substituir a la tradicional contratuerca y al anillo de conexión a tierra./4 1 1.4 y 12
STC1 STC2 STC3 STC4 STC5 STC6 STC7 STC8 STC10 STC11 STC12
STCA1 STCA2 STCA3 STCA4 STCA5 STCA6 STCA7 STCA8 STCA10 STCA11 STCA12
Conectores para muros con niple
Permiten una sencilla y efectiva instalación de tubería conduit a través de paredes a prueba de fuego. División 2 Clase II. líquidos etc. Con tornillo de tierra están listados por NEMA para envolventes tipo: 2.CONECTORES MYERS Sru-Tite
Clase I.1/2 2 2. Su fabricación es de una sola pieza.1/2 3 4 5 6
STGN1 STGN2 STGN3 STGN4 STGN5 STGN6 STGN7 STGN8 STGN10 STGN11 STGN12
STAGN1 STAGN2 STAGN3 STAGN4 STAGN5 STAGN6 STAGN7 STAGN8 STAGN10 STAGN11 STAGN12
Tuerca para conexión a tierra
CONECTORES MYERS Sru-Tite
Conectores para caja de pared gruesa
Es el método perfecto para instalar conectores en cajas fundidas o a través de de paredes gruesas.4./2
Catálogo Acero Inox
SSTC1
STAC1ST
Conectores para muros sin niple
Permiten una sencilla y efectiva instalación de tubería conduit a través de paredes a prueba de fuego.3. Se surte sin niple../4 1./4 1 1./2 3.3.
13 19 25 32 38 51 1.1/4 1.
13 19 32 38 51 1. aire.1/4 1. División 1 y 2 Clase III.3R.3R. División 2 Clase II. División 1 y 2
Están listados por NEMA para envolventes tipo 2.1/2 2
STTTB1 STTTB2 STTTB3 STTTB4 STTTB5 STTTB6
STTTBA1 STTTBA2 STTTBA3 STTTBA4 STTTBA5 STTTBA6
Conectores para Muros (sin niple)
.4X y 12. para permitir el drenado de cualquier condensado acumulado.4 y 12
STNTB1 STNTB2 STNTB4 STNTB6 STNTB6
STNTBA1 STNTBA2 STNTBA4 STNTBA6 STNTBA6
Tapón Dren
Están diseñados para instalarse en el fondo de una envolvente.
1. líquidos etc./2 3.1/2 2
Con tornillo de tierra están listados por NEMA para envolventes tipo: 2.
2 203.2 165.6 146
44.1 25./2 3.8 38.2 4 6 8 8 12 12 18
Profundidad mm Pulg.9 101.2
LATERAL (aa) 1 2
19 19 38.8 101.6 6 8 10 12 18 18 24
SÍMBOLOS DE ENTRADA
Ancho mm Pulg.6 76.2 457.1/2 3 4 A B C D E F G J L 0
W X Y R S T U V XD 0
Arreglos estándar para entradas de tubo conduit
SUPERIOR E INFERIOR (bb) Catálogo Tipo Entrada
Roscado Tuerca Unión Roscado Tuerca Unión Roscado Tuerca Unión Roscado Tuerca Unión Roscado Tuerca Unión Roscado Tuerca Unión Roscado Tuerca Unión
50.8 38.6 76.4 203.6 76.4 63.2 4 6 6 8 6 8 8
WJB 060404 WJB 080606 WJB 100806 WJB 120808 WJB 181206 WJB 181208 WJB 241808
12.2 304.5 101.7 19 25.5 107.1 50.5 76.5 69.2 127 127 127 127
19 19 25.8
44. Se pueden suministrar con tablillas terminales.9
34.1 25.6 76.6
.9 72.9 107.1 76. Empaque de Neopreno.6 76.6 Sin entrada
Pulg.2 101.2 203.5 76.2 101.6 152.4 63.2 101. Un empaque de neopreno pegado en la tapa evita la entrada de agua.1 114.2 127 127 101.7 34.4 203.6 139 139.5 97.
1.6 76. 4
APLICACIÓN: Las cajas WJB se suministran en forma normal con soportes integrales y están diseñadas para el montaje superficial.7 177.1 25. Una amplia gama de entradas roscadas para tubería conduit permite una gran flexibilidad de uso.5 50.2 152.8 101.7 101.6 101.4 50.7 69.2 101.
101.8 63.7 101.1 101.4 38.
152.2 63.8 50.4 63.7 101.8 38.8 38.8 19 19 19
19 19 25.6 76.4 25.2 114.2 127 127 127 127
Espaciamiento entre entradas
57.8 457.6 152.1/4 1.7 40.7 40.8 304.4 50.8 63.2 609.2 101.6 146 44.2 127 127 127 127
38.1 50.2 127 76. MATERIAL: Aluminio libre de cobre.9 85.2 101.8 101.
101.5 107.
Longitud mm Pulg.CAJA DE CONEXIONES Para áreas no peligrosas
USO INTEMPERIE NEMA 3.4 44.4 63.8 63.4 31.4 31. ACABADO: Pintura electrostáticas.6 76.8 50.5 76.4 25.2 127 127 101.8 69.5 85.5 50.4 203.1
21.6 76.4 25.3 165.4 63. 3R.6 76. Son utilizadas como cajas de conexión para hacer empalmes y derivaciones de los conductores.5 50.8 101.4 63.4 63.2
50.5 50.4 203.6 76.6 76.3
44.1/2 2 2.9 63.1 25.6 76.5 50./4 1 1.2 38.4 152.9 40.4 63.1 25.1 85.5 50.6 76.5 69.4 19 25.2 127 127 19 19 25.2 254 304.8 101.8 457.5 25.4 38.
Pulg. en áreas peligrosas.6 14. Clase II Grupo E.97 17.98 35.38 34.75
Pulg. Empaque de Neopreno.F. Son utilizadas como cajas de conexiones para hacer empalmes y derivaciones de los conductores.
Pulg.4 30. Una amplia gama de entradas roscadas para tubería conduit permite una gran flexibilidad de uso.78 25.29
Diámetro Tapa Cm
11.51 20. ACABADO: Pintura Electrostática.
GUE GUB 01 GUB 02 GUB 06 GUB 03 GUB 01110
11.48 45. MATERIAL: Aluminio libre de cobre.59 27.78 24.44 31. las tapas pueden ser selladas con un arillo de neopreno.CAJA DE CONEXIONES Para áreas peligrosas
Clase I Grupo D.G Clase III
APLICACIÓN: Las cajas WJB se suministran en forma normal con soportes integrales y están diseñadas para el montaje superficial.74 17.72
11.4 25.74 16.92 17.74 14.32 21. Cuando se requiera utilizar una caja a prueba de agua.78 17.21 13.41 22.
/2 3.7 339.4 406.6 203.4 31.9
130.3 241.4 203.4 203.1 241.7
184.5 76. MATERIAL: Aluminio libre de cobre.7 19 25.4 203.
12.F.8 431.2 596.3 311.2 234.
200 255./4 1 1. Empaque de Neopreno.6 261.6 406.4 161.3 184.6 457.2 293.2 406.28 14. Clase II Grupo E.4 152.2 4 4 4 4 6 8 6 6 8
Ancho mm Pulg.1/4 1.6 212.1
Longitud mm Pulg.2 203.2 200 352.9 485.7 511.7 406. Son utilizadas como cajas de conexiones para hacer empalmes y derivaciones de los conductores.28 17.4 457.4 279.2 101.4 609.8 515.6 101.1/2 2 2.
280.8 406.9 719.32 14.9 190.1
219.CAJA DE CONEXIONES Para áreas peligrosas
Clase I Grupo D.2 228.2 101.9 566.G Clase III
APLICACIÓN: Las cajas WJB se suministran en forma normal con soportes integrales y están diseñadas para el montaje superficial.8 476.
101.6 Sin entrada 1.3 233.1/2 3 4
EJB 464 EJB 684 EJB 1284 EJB 4164 EJB 8106 EJB 8138 EJB 9166 EJB 161606 EJB241808
A B C D E F G J L 0
Fig aa bb vv ww xx yy zz
Barreno de
AyD AyD ByD ByD ByD ByD ByD CyE CyE
133.9 222.9 377.2 152.1 139.8 555.32 10.4 254 330.6 6 8 12 16 10 13 16 16 24
Profundidad mm Pulg.9 301.4 141.4 257.1 276.32 14.5 261.4 203.9 147.6 101.28 10.6 292.1 281 247.6
.2 304.4 431.3 200 314.9 307.7 152.9 307. Se pueden suministrar con tablillas terminales.3 438.2 330. en áreas peligrosas.2 171.1 50.2 377.6 152.8 63. ACABADO: Pintura Electrostática.8 38.6 152.2 4 6 8 4 8 8 9 16 18
Tamaño mm Pulg. Una amplia gama de entradas roscadas para tubería conduit permite una gran flexibilidad de uso.93 10.7 339.6 101.28 14.2 254 515.
5 Cables de Día. Acetileno. 8 a 17mm 2 x 2.5 mm
Diámetro Cable
Terminales Carga
4 para 4 cables de 4 mm2 4 para 4 cables de 4 mm2
1 para 4 cables de 4mm 1 para 4 cables de 4mm
2 del M25 4 DE M25 y Dos tapones ciegos sin rosca 4 DE M25 y Dos tapones ciegos sin rosca 4 DE M32 y Dos tapones ciegos sin rosca 6 DE M25 y cuatro tapones ciegos sin rosca 6 DE M32 y cuatro tapones ciegos sin rosca
9 a 17 mm
GHC7910101R0001
GHC7910101R0002
6 para 4 cables de 4 mm2
2 para 4 cables de 4mm
GHC7910101R0006
12 a 21mm
GHC7910101R0007
6 para 4 cables de 4 mm2 6 para 4 cables de 4 mm2
2 para 4 cables de 4mm 2 para 4 cables de 4mm
GHC7910201R0001
GHC7910201R0002
. hidrogeno 85• Centígrados Equivalentes a clase I división 1 y 2 IP 65 500 Volts CA 16 Amperes 1 x M25 x 1.CAJA DE TERMINALES A prueba de explosión
Categoría a prueba de Explosión: Certificado de Pruebas Categoría: Técnicas contra explosión: Grupo de gas Sub grupo de gas Temperatura Mas de Superficie Zona 1 y 2 Grado de protección Voltaje máximo Corriente máxima Conector de glándula Terminales E Ex d e II C T6
EEX de II C T6 para zona 1 y 2 Europa A prueba de Explosión Equipo antideflagrante o aprueba de explosión Seguridad aumentada Todas las aplicaciones industriales excepto minas.
5 A 13 mm 8 A 17 mm 12 A 17 mm 16 A 28 mm 21 A 35 mm 27 A 48 mm
A/F Largo mm Rosca
24 29 36 46 55 68 13 13 15 15 16 16
25 29.5 GCH9609235P0223 GCH9609235P0224 GCH9609235P0225 GCH9609235P0226 GCH9609235P0227 GCH9609235P0228
Tapones ciegos sin rosca
Tapón para rosca
M12 x 1.5 M40 x 1.5 M40 x 1.5 35.5 M25 x 1.5 M16 x 1.5 M16 x 1.5
M25 M32 M32 M40 M40 M50 M50 M63 M63
M50 x 1.5 M20 x 1.5
GHG9601952R001 GHG9601952R002 GHG9601952R003 GHG9601952R004 GHG9601952R005 GHG9601952R006
GHG 960 1944 R001
M25 x 1.5 44 47
Conector de acuerdo con la norma DIN 46319
M20 M20 M25 M25 M32 M32 M40 M40 M50
Largo Rosca
8 6 10 8 10 10 12 10 12
GHG9601946R0022 GHG9601946R0006 GHG9601946R0024 GHG9601946R0009 GHG9601946R0027 GHG9601946R0012 GHG9601946R0030 GHG9601946R0015 GHG9601946R0033
.5 M50 x 1.5 M32 x 1.5 M60 x 1.CAJA DE TERMINALES A prueba de explosión
CONECTORES Categoría a prueba de Explosión: Certificado de Pruebas Categoría: Grupo de gas Zona 1 y 2 Grado de protección Material E Ex e II EEx e II Zona 1 y 2 Europa A prueba de Explosión Seguridad aumentada Todas las aplicaciones industriales excepto minas.5 M32 x 1.5 35.5 GCH9609235P0101 GCH9609235P0102 GCH9609235P0103 GCH9609235P0104 GCH9609235P0105
Conector de rosca larga
M20 x 1. Equivalentes a clase I división 1 y 2 IP 66 Poliamida
4 A 7 mm 5 A 10 mm 5 A 13 mm 8 A 17 mm 12 A 21 mm
A/F mm
15 20 24 29 36
Largo Largo Rosca total
6 8 8 8 10 19.5 M20 x 1.3 23 25 29.5 M32 x 1.5 M32 x 1.5 M25 x 1.5 M25 x 1.5 39.5
GHG9601944R001 GHG9601944R002 GHG9601944R003 GHG9601944R004 GHG9601944R005
Tapones ciegos con rosca
M16 x 1.5 M20 x 1.
tubos u otras canalizaciones. la selección del material depende también de las propiedades eléctricas (conductividad). tanto las Charolas como los cables deben ser adecuados para las condiciones existentes. S.. Las Charolas para cable deben tener suficiente rigidez y resistencia mecánica para proporcionar un soporte adecuado a todo el alambrado contenido en ellas. ALUMINIO Crouse Hinds Domex ofrece su línea de SSC en aluminio aleación comercial 6063 temple 6 con acabado natural y la línea de accesorios de apoyos y montaje se fabrican en acero al bajo carbón con un acabado galvanizado por inmersión en caliente. 2. de C. mantenimiento y mano de obra. reduce al mínimo las pérdidas eléctricas. 5. 4. que en su parte medular establecen que : 1. ambos vigentes. por estas razones seguimos siendo líderes en el mercado. Distribución y Utilización de la energía eléctrica. redundando todo ello en ahorros de costo tanto en instalación. Tanto en la Industria Petroquímica.
La selección del material apropiado es fundamentalmente un problema económico ya que toda instalación de SSC da lugar a ciertos requerimientos en las propiedades mecánicas del material con el que son fabricadas ya que de dichas propiedades mecánicas dependen la frecuencia y el tipo de espaciamiento de los elementos de montaje y su facilidad de instalación. Las Charolas para cable pueden usarse para soportar cables de fuerza.
. reposición o aumento de cables. si son metálicas. El propósito de este catálogo de soportes para cables es ayudar al Ingeniero Calculista o Proyectista en el diseño y especificaciones de instalaciones eléctricas de alta calidad. el aluminio tiene una excelente resistencia al desgaste debido a agentes atmosféricos lo cual lo hace adecuado para la mayoría de las condiciones atmosféricas posibles exceptuando aquellas que contengan ácidos o sales de cloro. Siderúrgica. Para usos diferentes a los recomendados consulte a su distribuidor o directamente a fábrica. las cuales pueden ser de metal u otros materiales no combustibles. En la tabla 1 del apéndice C se presentan las condiciones ambientales para las cuales es recomendable el uso de SSC de aluminio. En suma. Crouse Hinds Domex. la localización de fallas y. la misma instalación aumenta en ampacidad. Una charola de aluminio pesa poco más de la mitad de una charola de acero del mismo ancho. No se permite su instalación en cubos de ascensores o en aquellos lugares donde estén expuestos a daños mecánicos severos o en áreas clasificadas como peligrosas a menos que los cables estén específicamente aprobados para tal uso. fabricante líder en el ramo de SSPC produce charolas tipo escalera y tipo canal de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas y sus normas técnicas para instalaciones eléctricas. 3. Asimismo en la fabricación de su línea de SSC o Charolas Crouse Hinds Domex observa los requerimientos señalados tanto por el National Electric Code (NEC) como por la National Electrical Manufactures Association (NEMA VE 1-1984): En el apéndice A de este catálogo se producen como referencia las partes medulares tanto el artículo 311 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas como el artículo 318 del National Electrical Code (NEC). Cuando se instalen a la intemperie o en condiciones ambientales desfavorables. El diseño de las canalizaciones para cables de energía a base de SSC o "Charolas" ha permitido la facilidad de montar y ampliar la instalación ya existente.V. Por otro lado. facilita la reparación. Se considera un sistema de soporte para cable (SSC) o Charola una estructura rígida y continua especialmente construida para soportar cables.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
Dentro de los sistemas básicos para canalizaciones de cables de energía en media y alta tensión el uso de los SSC o "Charolas" se ha visto acrecentado ya que este sistema permite mayor flexibilidad en la instalación. seguras y que cumplan con las normas técnicas y legales vigentes así como presentar nuestro nuevo diseño de SSC denominado "Charola Poligonal" cuyas ventajas con respecto al diseño anterior permitirán a nuestros usuarios incrementar su ahorro en el diseño y montaje de su instalación eléctrica. alumbrado. En la mayoría de sus usos en áreas exteriores. la ventaja del aluminio de ser más ligero que el acero facilita su instalación y reduce el tiempo y costo de montaje así como el costo total de la instalación al requerir menor número de accesorios de montaje. dado que los cables se instalan al aire. por ser un material diamagnético.A. Cementera. como en las Plantas de Generación. posee resistencia mecánica adecuada y se considera casi libre de mantenimiento y. La excelente resistencia a la corrosión que posee el aluminio se debe a su habilidad para formar una película renovable de óxido de aluminio cuando se raya o se corta. no se requiere abrir zanjas para ductos y se puede utilizar tanto en el interior de locales como en áreas exteriores. deben estar protegidas contra la corrosión o ser construidas de un material resistente a ella así como incluir los accesorios necesarios para los cambios de dirección y de nivel que se requieran en una instalación. Crouse Hinds Domex se siente orgullosa de ser empresa pionera y líder en México en la fabricación de SSC ya que sus productos han sido considerados desde hace más de treinta y cinco años como el método más efectivo y económico para la canalización de conductores eléctricos ya que nuestra línea substituye con ventajas las canalizaciones tradicionales hechas a base de tubo conduit o ducto cerrado. cumple con los requerimientos de calidad necesarios para una instalación técnicamente apegada a las normas y reglamentaciones vigentes y estéticamente armonizada con la arquitectura del local y. control y señalización que tengan aislamiento y cubierta apropiados para este tipo de instalación. físicas (apariencia) y química (resistencia a la corrosión).
es de esperarse que en este proceso se presenten variaciones en el espesor del recubrimiento y.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
ACERO Crouse Hinds Domex ofrece de línea sus accesorios y apoyos de montaje en acero al bajo carbón calidad comercial con un galvanizado por inmersión en caliente después de la fabricación. resultando la corrosión. La corrosión galvánica o de metales disímiles sucede cuando dos metales diferentes están conectados eléctricamente y son expuestos a un electrolito. Este proceso implica un baño cáustico para posteriormente introducir las piezas ensambladas en un baño de zinc fundido. su principal desventaja es su pobre resistencia a la corrosión y su baja conductividad eléctrica. Crouse Hinds Domex somete a un estricto control de calidad todos sus materiales fabricados en acero realizando pruebas al recubrimiento galvanizado bajo la norma ASTM A386B2. Las picaduras generalmente se distribuyen por toda la superficie variando su tamaño y profundidad.
Toda superficie de metal expuesta al medio ambiente se ve afectada por la corrosión. El recubrimiento electrogalvanizado consiste en una capa de zinc
. No es recomendable someter artículos galvanizados a ambientes ácidos o que contengan cloro o iones cloruros ya que sus vapores penetran la capa de óxido protector disolviéndola y facilitando el paso a través de poros y defectos propios del material de agentes desencadenantes de corrosión como son el agua. Sin embargo. cumpliendo con las propiedades mecánicas mínimas de acuerdo a las normas ASTM A570. es posible que algunas piezas presenten cierta deformación. Este proceso se recomienda en piezas para uso interior y áreas relativamente secas. Es normal que en la superficie de las piezas galvanizadas aparezca una oxidación gris o blanca y. La corrosión química aparece en un ambiente donde existen altas concentraciones de agentes químicos o altas temperaturas o bien una combinación de ambos. aunque esto puede variar considerablemente con el recubrimiento y la aleación de dicho recubrimiento. tales como cortes en los extremos y rayones La protección contra la corrosión del zinc está relacionada directamente con el espesor de la capa superficial y con el medio ambiente. La gravedad del daño causado por las picaduras es difícil de evaluar ya que en algunos casos éstas se protegen por una acumulación del producto de la corrosión lo cual disminuye el grado de penetración. La naturaleza y espesor de la película de recubrimiento depende en gran parte de la relación de inmersión y la relación de retirada. a fin de garantizar la calidad y confiabilidad de sus productos. vapor de agua. ASTM A611 y ASTM A123. la resistencia de la conexión eléctrica entre los metales y la posición relativa de dichos metales en la tabla de la serie galvánica. Dependiendo de las propiedades del metal y de su proximidad a otros materiales di símbolos. debe tenerse en cuenta que no todos los ambientes marinos son iguales y es necesario considerar la presencia de otros agentes contaminantes. Sin embargo. dado que el galvanizado por inmersión en caliente es un proceso que se efectúa en el rango inferior de temperatura del metal. es posible provocar una reacción electroquímica que cause un ataque sobre el mismo metal. Las principales ventajas de acero usado en la fabricación de los accesorios de montaje son su alta resistencia y bajo costo pero. El grado de corrosión depende de varios factores tales como la conductividad del medio ambiente corrosivo. además. La corrosión electrolítica es más activa en donde se encuentran en contacto metales diferentes en presencia de un líquido. Las picaduras son una forma muy detectada de corrosión particularmente común en el aluminio y acero inoxidable expuestos a la presencia de cloruros diseminados en el medio ambiente. RECUBRIMIENTOS Los accesorios de montaje ofrecidos por Crouse Hinds Domex se protegen contra la corrosión por medio de un recubrimiento a base de zinc que protege a las láminas de fierro con una capa superficial que repara todas aquellas áreas descubiertas. depositada sobre el material la cual formara una película protectora constituida por una mezcla de óxidos de zinc. El galvanizado por inmersión en caliente es recomendado para cubrir piezas de acero después de su fabricación. los materiales galvanizados han demostrado tener propiedades protectoras contra la corrosión en ambientes salinos. Pruebas en el laboratorio central de Crouse Hinds Domex efectuadas a accesorios galvanizados han resistido más de 1200 horas sin presentar problemas de corrosión. generalmente agua. La baja resistencia a la corrosión del acero se puede compensar con el galvanizado. etc.
Cuando una charola contenga circuitos de tensiones diferentes. tuberías.2 Cuando los cables estén colocados en una o dos capas. CARGAS DINAMICAS Son cargas de impacto que se producen esporádicamente como pueden ser el movimiento brusco por temblores. Las cajas de conexiones. número de cables.4 en la columna "al aire". Otro efecto adicional se puede presentar en la charola cuando ésta tiene ensamblada una tapa superior lo cual produce un efecto aerodinámico transversal que crea una diferencia de presiones entre el interior y exterior de la charola la cual tratará de arrancar la tapa. control y señalización que tengan aislamiento y cubierta aprobados para este tipo de instalación. viento. Para mayor abundamiento en cuanto a dichos aspectos. como máximo. B. esfuerzos mecánicos producidos por cortos circuitos. En algunas localizaciones exteriores de charolas. puesta a tierra. los accesorios de montaje. en lo referente a los mismos rubros: uso permitido. etc.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
Relación de prueba carga v.4 en la columna titulada "al aire". Estas son la suma del peso de la charola misma. separación de soportes clasificación nema
CAPACIDAD DE CARGA PERMISIBLE
Cuando se requiere especificar una charola para un uso determinado dentro de una instalación eléctrica. las cuales se pueden clasificar de la manera siguiente: A.1 Cuando en un SSC descubierto se instalen cables en una sola capa y mantenimiento entre ellos una separación no menor de un diámetro del cable de mayor sección. la corriente permisible no debe exceder el 75% de los valores de la tabla 302. INSTALACIÓN D. refiérase directamente a dichas fuentes las cuales se producen en el apéndice A de este catálogo. La corriente permisible en los conductores no deben exceder los valores que se indiquen en el apéndice B. B. etc.
. la corriente permisible puede ser.s. en una charola descubierta y sin mantenerse ninguna separación entre ellos. CABLES DE UN SOLO CONDUCTOR. CAPACIDAD DE CORRIENTE.1 en la columna para tubería o cable. tuberías. Aunque la Norma VE-1-1984 establece los valores de carga de trabajo con un factor de seguridad de 1. el viento puede ser un factor a considerar ya que este puede ocasionar esfuerzos adicionales en los largueros de la charola. conduit. como pueden ser la variación en el peso de los cables al modificar la instalción existente o bien el eventual peso de una carga concentrada. eventualmente. NUMERO DE CABLES Los cables multiconductores que se instalen en charolas deben colocarse en una sola capa. entre dichas fuentes existen marcadas diferencias. instalación. Las charolas pueden usarse como conductor de puesta a tierra siempre que reúnan los requisitos necesarios para este propósito como son los de conductividad y sección transversal necesarios. los soportes para cables no están diseñados para ser utilizados como andadores para el personal pero si son capaces de soportar al instalador. A. CABLES MULTICONDUCTORES. pueden ser consideradas como cargas concentradas pueden ser convertidas a una carga uniformemente repartida utilizando la siguiente fórmula. Si la charola está cubierta en más de 1. ampacidad o capacidad de corriente. Así mismo. Cuando se instalen a la intemperie o en otras condiciones de ambiente desfavorables. el NEC. se deben tomar en consideración todas las cargas que estén presentes y las que eventualmente pueden presentarse. en su artículo 318 es más específico ya que establece clasificaciones de acuerdo al voltaje y al calibre de los conductores mismos pero sin llegar a establecer un método de diseño. CARGAS MUERTAS O ESTATICAS Son aquellas que no cambian su magnitud y están en lugares fijos.
2X CARGA ESTATICA CONCENTRADA SEPARACION ENTRE APOYOS DE PRUEBA
Normalmente en lo referente al tipo y al cálculo de los cables conductores permitidos en las instalaciones eléctricas a base de SSC o charolas. CARGAS CONCENTRADAS Una carga estática concentrada representa un peso estático aplicado entre los largueros de la charola. B. alumbrado..80 metros con una cubierta sólida sin ventilación. La capacidad de corriente permisible en cables de un solo conductor debe estar de acuerdo a lo siguiente: B.
USO PERMITIDO DE LOS CABLES CONDUCTORES
Las NTIE en lo refente al uso permitido de los cables conductores establece básicamente. La norma ya referida sugiere la siguiente leyenda: D. en su artículo 311 lo siguiente: USO PERMITIDO Las charolas para cables pueden usarse para soportar cables de fuerza. Para información más detallada al respecto referiérase a la producción del NEC en el apendice A de este catálogo. Los cables de un solo conductor pueden colocarse en dos capas como máximo. tanto las charolas como los cables deben ser adecuados para las condiciones existentes. tabla 302. la capacidad de corriente permisible en los cables no debe exceder del 70% de dichos valores. PUESTA A TIERRA Todas las secciones metálicas de una charola y sus accesorios deben estar eléctricamente unidos entre sí y efectivamente conectados a tierra. igual a los valores de la tabla 302. estos deben separarse mediante una barrera incombustible que se extienda a todo largo de la instalación o por medio de una distancia adecuada que de la protección equivalente. se acostumbra consultar dos fuentes: El Reglamento o las Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas (NTIE) y/o el National Electrical Code (NEC) pero.5. etc. El usario debe colocar en lugar visible y notorio una leyenda que prevenga el uso de las charolas como andadores. C. CARGAS VIVAS Son aquellas que cambian de magnitud o varian en su localización.
VIGA VOLADIZA O EN CANTILEVER
La configuración de viga de Cantilever ocurre cuando un extremo de la viga está rígidamente fijado al soporte y el otro extremo no. este actúa como una viga bajo una carga uniformemente distribuida. Existen básicamente cuatro tipos de configuraciones típicas de vigas. Cuando el tramo es cargado. las cuales las podemos utilizar en el montaje de SSC.
Un buen ejemplo de una viga simple es una sección recta de una charola soportada pero no sujetada en sus extremos. Cantilever y fija se aplican más a los accesorios de montaje que a la charola misma. se aplican a la charola misma. las instalaciones hechas con una configuración de viga continua tendrán aproximadamente la mitad de la deflexión de una viga simple de la misma separación entre apoyos. Este tipo de configuración es típica cuando se monta un brazo o una mensula al muro para soportar las charolas.
. Si uno de los extremos está sin apoyo la viga Cantilever soporta considerablemente menos carga en comparación con una viga simple. Así los datos de una viga simple deben ser utilizados como una simple comparación. de esta manera. Esta es la cnfiguración de vigas más comúnmente utilizada en la instalación de los SSC. Cuando se alican simultáneamente cargas iguales en todos los claros de apoyo. Si se comparan charolas del mismo diseño. el efecto de contrabalanceo de las cargas en ambos lados de los apoyos restringe el movimiento de la charola en el apoyo siendo el efecto similar al de la viga fija.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
Observando una instalación de SSC. la charola se flexiona dentro del intervalo de los apoyos. la viga continua operando como varias vigas fijas en las uniones. Las dos restantes configuraciones. Un ejemplo es cuando las charolas están instaladas a través de varios apoyos para formar un determinado número de charolas y. Las primeras dos configuraciones simple y continua. Los cuatro tipos de montaje de SSC difieren uno de otro en la manera en que son instalados los accesorios de montaje.
para mayor abundamiento al respecto o si se requiere SSC para un medio ambiente muy ácido o alcalino consulte directamente a Crouse Hinds Domex. La tensión máxima de jalado que un cable pueda resistir sin dañarse debe ser tomada muy en cuenta ya que se puede ocasionar daños severos como pueden ser la deformación del cable por alargamiento excesivo del conductor y el desplazamiento de los componentes de la cubierta por los jalones bruscos frecuentes o por la presión interna de las secciones curvas de la canalización ya que en estas últimas es más difícil jalar un cable que en una sección recta E.66m) La clasificación 8A significa que la charola es capaz de soportar una carga de 74. 11) se presenta una tabla de corrosión para charolas de aluminio pero. CROUSE HINDS DOMEX. cuando se instalen en un medio ambiente desfavorable tanto charolas como conductores deben ser adecuados para dicho medio ambiente. Dado que.4 kg/m con un factor de seguridad de 1. sino más bien una referencia para el Ingeniero o Técnico responsable del diseño o instalación para poder determinar los elementos de los SSC que satisfagan los requisitos específicos de una instalación. si en el terreno abundan los hidrocarburos se requeriría una doble protección: una para proteger el aislamiento del conductor del ataque de los solventes y otra para proteger a esta capa durante el proceso de instalación del cableado. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE.5 cuando la separación entre soportes es de 8 pies (2. Para determinar el peso de la carga por soportar en la charola considere lo siguiente: A. 2. PRESIÓN LATERAL EN CURVAS La presión lateral es la fuerza ejercida sobre el aislamiento y la cubierta del cable en una curva cuando el cable está bajo un esfuerzo de tensión.5 y separación entre soportes de 8 y 12 pies.La clasificación de acuerdo a la carga de trabajo establece el peso útil que puede soportar la charola para tener una deflexión dentro de los límites elásticos del material. en los conductores. picaduras. se requiere recabar los siguientes datos de dichos cables conductores los cuales involucran diversos factores para el diseño adecuado de una instalación a base de SSC. B. En lo que respecta a la selección del tipo del material de la charola de acuerdo al medio ambiente. 5. DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL Se requiere para determinar el peralte y ancho de la charola. en las charolas. en corrosiones tanto en chaquetas como en aislamientos y pantallas e inclusive en algunas ocasiones hasta en el mismo conductor. Características del medio ambiente. se presentan oxidaciones. el artículo 300-34 del NEC estipula que el radio mínimo de curvatura de un conductor no será menor a ocho veces su diámetro para aquellos conductores con aislamiento extruidos sin pantalla metálica o doce veces su diámetro para conductores con aislamiento extruido con pantalla metálica. TIPO DE AISLAMIENTO Involucra directamente el medio ambiente adecuado para el cable así como el factor necesario para determinar el radio de curvatura mínimo del cable.4 kg/m con un factor de seguridad de 1. De cualquier manera el radio mínimo de curvatura no debe ser menor al especificado por el fabricante. DETERMINACIÓN DEL PESO DE LA CARGA POR SOPORTAR El peso de la carga a soportar es un valor crítico a tomar en cuenta ya que la carga determinará la clasificación de la charola de acuerdo con la norma de fabricación. 6. es decir adecuadas para una carga de 74. Generalmente la primera capa es de policloruro de vinil (PVC). Los elementos que se requieren para especificar una instalación a base de SSC son los siguientes: 1. Determinación del tipo o tipos de montaje del SSC. RADIO MÍNIMO DE CURVATURA En la instalación de cables de energía es muy frecuente que el doblez dado al cable al ser instalado dentro de una curva sea menor que el radio mínimo de curvatura especificado por el fabricante.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
Selección del Material y Tipo de SSC
La siguiente información es proporcionada con el fin de que el usuario pueda elegir con facilidad el tipo y ancho de charola más adecuado a sus necesidades de instalación. podemos establecer que los SSC de aluminio acabado natural ofrecidos por Crouse Hinds Domex pueden resistir satisfactoriamente los medios ambientes adversos excepción hecha de aquellos medios en los que están presentes altas concentraciones de cloruros o ácidos. mientras que. Determinación del ancho de la charola. SA DE CV. No es el propósito de esta sección ser un manual de especificaciones para proyectos o una guía de instrucción para personal no calificado. 4. se requiere especificar adecuadamente tanto conductores como charolas ya que. el aislamiento puede dañarse por aplastamiento. Generalmente aparece en el catálogo correspondiente al conductor expresado en kg/km. TENSIÓN MÁXIMA PERMISIBLE DE JALADO Las tensiones máximas permisibles de jalado a la que se deben someter los cables conductores en el momento de su instalación no deben rebasar aquellas recomendadas por los fabricantes del mismo. cuando no es la selección adecuada esto se refleja. A. Estos dobleces ocasionan esfuerzos de tensión mayores al límite elástico del aislamiento o las pantallas metálicas lo que provoca daños.5 cuando la separación entre soportes es de 12 pies (3. CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES CONDUCTORES Una vez determinado el calibre de los conductores que cubran las necesidades eléctricas específicas de la instalación. Características de los cables conductores. 3. Algunas recomendaciones para la selección del tipo de conductor pueden incluir el conocimiento de los niveles freáticos del terreno o las condiciones químicas del mismo ya que. D. ofrece sus soportes para cable en clasificación 8A y 12A. En la tabla 1 (pág.
. en un medio ácido o muy alcalino se recomendaría el uso de chaquetas de materiales químicamente neutros como son las de polietileno de alta densidad mientras que. Determinación del peralte o profundidad requerida en el SSC. C. La clasificación 12A significa que la charola es capaz de soportar una carga de 74. 7. debilitamientos e incluso fracturas o deslizamientos de una de estas capas sobre la otra. Excediendo la máxima presión lateral permisible. Por norma. Especificación del catálogo de los elementos requeridos. PESO DEL CABLE Este es un dato que se requiere para la determinación de la carga por soportar en nuestra charola.4 kg/m con un factor de seguridad de 1. etc. F. Determinación del peso de la carga por soportar.44m). Para mayor abundamiento al respecto consulte directamente al fabricante del conductor.
de ahí el ancho requerido en la charola.1C de este capítulo se especifica que el radio mínimo de curvatura del conductor debe estar especificado por el fabricante del mismo pero de no ser así. En ocasiones se requerirá un montaje en voladizo con ménsula y canal o cremallera. En la práctica. (Lt) ocupada por el número de los conductores requeridos multiplicando el diámetro exterior del conductor por el número de cables requeridos. Este es un factor que depende del diámetro de los conductores y para determinar el peralte de la charola refiérase a la tabla de peralte útil de las mismas. referiremos este dato al NEC que estipula que este radio debe ser de 8 ó 12 veces el diámetro del conductor mismo. ancho. Determine el radio mínimo de curvatura (Rmc) de acuerdo al tipo. el radio mínimo de curvatura obtenido del inciso anterior. obtenemos que esta deberá tener una carga aproximada en cables de 323. COMO DETERMINAR EL ANCHO DE LA CHAROLA EN BASE AL RADIO MINIMO DE CURVATURA DEL CONDUCTOR PARA UN CAMBIO DE DIRECCION 1. Determine el ancho mínimo de la curva (Wo) Wo = Ltr = DM-rc 7. Por otro lado.5) Wo = 408. Rmc = K 0 4. siempre de acuerdo a la referida Norma y. LTR = Lt+Rmc 5.. diámetro exterior y pantalla aislante del conductor seleccionado. Una vez determinado el ancho y radio de curvatura de los cambios de dirección. Determine el tipo.24 cm).66) (1. 30 y 36 pulgadas.25 Wo 8. si observamos la gráfica de deflexión.5 KG DONDE: Lt=0 Nc Wo: Peso bruto Wn: Peso por norma según clasificación L: Separación de apoyos de prueba FS: Factor de seguridad 1.7 kg. Determine la longitud transversal requerida sumando a la longitud transversal del inciso 2. En el apéndice A se presenta. radio de curvatura. el NEC estipula de manera más específica el cálculo del ancho de las charolas de acuerdo a los tipos de conductores dentro de la misma. Determine el desplazamiento máximo del radio de curvatura del conductor al colocar el cable junto a la curva interior de la charola y de acuerdo a los radios nominales ofrecidos por Crouse Hinds Domex: 8. 5" (12. Seleccione el catálogo del SSPC de acuerdo al ancho de la curva establecido por cálculos.46 mts. 12. En las páginas correspondientes a cada catálogo. el radio óptimo de los cambios de dirección y.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
Wo = Wn L FS Wo = (74.4 cm).6 Kg. según sea el tipo. en el ángulo superior izquierdo se desgloza la nomenclatura específica de cada catálogo nombre. ESPECIFICACION DEL CATALOGO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS EN LA INSTALACION. de acuerdo a los requerimientos ya sea de fabricante o del artículo 308 del NEC. restando estos datos al peso bruto que la charola puede soportar de acuerdo al cálcula anterior. y el peso promedio de una persona es de 75 kg. DETERMINACION DEL TIPO DE MONTAJE DEL SSC En un proyecto específico es imposible tener un solo sistema de montaje o de apoyo requeridos sino más bien debemos adecuar la instalación de las charolas de acuerdo a condiciones específicas del local o bien de acuerdo a secciones dentro del mismo.7 cm) y 6" (15. DETERMINACION DEL ANCHO DE LA CHAROLA El ancho de la charola está en función del diámetro y del radio minímo de curvatura de los cables conductores. 3. (0) de los conductores de acuerdo a su necesidad. En el apartado 5.
.4) (3.5 Para obtener el peso en cables que la charola pueda soportar habrá que disminuir el peso de la charola misma y el eventual peso del instalador. de acuerdo al radio mínimo de curvatura de los conductores. Se recomienda un 25% WN = 1. los peraltes nominales de las charolas Crouse Hinds Domex son: 3-1/4" (11. DM = 0. DETERMINACION DEL PERALTE O PROFUNDIDAD REQUERIDA EN LA CHAROLA. 24. Por ejemplo: Una charola TR 72 en peralte 3-1/4" pesa aproximadamente 3. Determine la longitud transversal. Este dato obtenido por cálculo determina el radio nominal de los cambios de dirección ya sean curvas horizontales. la distancia real entre los apoyos es de 2. verticales o derivaciones. (Nc) (*). En el cuadro siguiente se presenta como referencia un procedimiento para determinar. grados de giro y peralte.707 (Rmc . número y diámetro exterior. el disminuir la distancia entre apoyos disminuye la deflexión de la charola PERO NO AUMENTA SU CAPACIDAD DE CARGA. Determine el ancho de la curva agregando el factor adicional que se requiera para futuras ampliaciones.rc) 6. 2. estamos en condiciones de especificar los elementos que se requerirán en el proyecto final de la instalación. sin ser un procedimiento de cálculo sino como simple referencia un método para calcular el ancho de la charola de acuerdo al artículo 318 del NEC.
Los multiconductores de control o señalización. para el ancho correspondiente Cables multiconductores solo de control y/o señalización. la suma del area de sección transversal de todos monoconductores menores a 506.2mm2 (4/0 AWG) ó mayores con cables menores a 107. para más de 15 CMS. Cuando los cables monoconductores 2) Si todos los cables son menores a 107. aislamiento no debe superar la superficie máxima permitida en la columna 1 de la tabla 318-10.7 mm2 (1000 KCMIL) ó AWG) la suma de las áreas de las secciones transversales incluyendo el aislamiento de todos los conductores menores de mayores. Los cables de 2) Si todos los cables son de 126. o menos sólo contenga cables charola.2mm2 (4/0 AWG) o mayores. para calcular la sección interna máxima en ancho correspondiente del soporte. DE C.15mm2 (4 AWG) a 107.. mayores se deben instalar en una sola capa. diámetros de todos los cables monoconductores incluyendo el aislamiento no debe superar el ancho del soporte.2 mm2 (4/0 AWG) la suma de los Charola de fondo sólido para cualquier combinación de cables. de fondo ventilado o tipo malla contenga sea más de 15 cms.V. malla contenga cables monoconductores. no debe superar lo establecido en esta sección. para el ancho exceder el ancho del soporte tipo charola y los grupos deben apropiado del soporte. la suma de las tamaños nominales de los conductores mencionados se áreas de las secciones transversales de todos los cables refieren tanto a conductores de cobre como de aluminio. y no se deben colocar otros cables sobre ellos. CANTIDAD MÁXIMA DE CONDUCTORES DENTRO DE UN SISTEMA DE SOPORTE PARA CABLES DE ALUMINIO TIPO CHAROLA DE ALUMINIO MARCA CROUSE HINDS DOMEX. la los cables incluyendo el aislamiento. la suma de los diámetros de todos ellos incluyendo el tipo charola.7mm2 (250 KCMIL) a 107. Los conductores o conjuntos de conductores se deben distribuir aislamiento no debe superar el ancho del soporte y los cables uniformemente a lo ancho de todo el soporte. 318-9. 107. el numero máximo de cables que contenga debe ser el siguiente: 1) Si todos los cables son de 107. la suma de diámetros incluyendo el aislamiento de todos ellos no debe superar 90% del ancho del soporte y los cables deben ir instalados en una sola capa. 21. con profundidad interior útil 506.7 mm2 (1000 charola no debe superar 50% de la sección interior de dicha charola. con una nominales o menos permitidos en un soporte para cables tipo profundidad útil de 15 cms. el número de cables debe ser tomar una profundidad de 15 cms. admisible de la charola se debe tomar una profundidad de 15 4) Cuando cualquiera de los cables instalados sea de CMS.15 mm2 (4/0 AWG). de fondo ventilado o malla para cables. Los tamaños deben ir instalados en una sola capa.SISTEMA DE SOPORTES Para cables
iluminación.2mm2 (4/0 AWG) y mayores se deben instalar en una sola 506. El número de cables monoconductores de 2000V nominales o menos permitidos en una sola parte de un soporte 1) Si todos los cables son de 107. señalización y control. NÚMERO DE CABLES MULTICONDUCTORES de Soporte para cables tipo fondo sólido con cables 2000 Volts nominales o menos en soporte para cables tipo multiconductores únicamente de control y señalización. en cualquier sección de la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables incluyendo el aislamiento menor a 506.
. de fondo 3) Si hay en la misma charola cables monoconductores de ventilado ó tipo maya para cables. o menos contenga solo cables de control y/o señalización. Cables monoconductores. S.2 mm2 (4/0 AWG) o son amarrados entre sí formando conjuntos de cables. Cuando charola.A. exceder el ancho del soporte tipo charola. la suma de los diámetros de los cables incluyendo el aislamiento no debe superar el ancho del soporte tipo charola. incluyendo el aislamiento en cualquier sección del soporte no debe superar 40% del área de la sección transversal interior de a) Cualquier combinación de cables. Cuando un soporte para cables tipo escalera. 318-8 INSTALACIÓN DE LOS CABLES.2 mm2 (4/0 AWG). del soporte. Los cables de 107. el aislamiento de todos los cables no debe superar la superficie a) Soporte tipo escalera.7 mm2 (1000 KCMIL). para el capa y la suma de los diámetros de los cables no deben ancho apropiado del soporte. Cuando los cables monoconductores son cableados entre sí (tríplex o cuádruplex) 3) Si en el mismo soporte se instalan cables de 107. el número máximo de 3) Si en el mismo soporte se instalan cables de 107. deben colocarse en una sola máxima permisible de la columna 3 de la tabla 318-9.. nominales utilizados en este soporte se refieren tanto a 2) Si todos los cables son menores de 107. Cuando la profundidad interior útil de la charola sea de KCMIL) no debe superar la superficie máxima admisible restante del cálculo de la columna 2 de la tabla 318-10. fondo ventilado o malla suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables incluyendo el aislamiento no debe superar la superficie sean de 21.2mm2 (4/0 AWG) la instalados en un soporte tipo escalera. El número de cables multiconductores de 2000 V un soporte para cables tipo charola de fondo sólido. Cuando la profundidad interior útil del soporte cables tipo charola. Cuando un soporte para dicho soporte.7mm2 (1000 KCMIL) la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables incluyendo el capa y no se deben colocar otros cables sobre ellos. para calcular el área de la sección cables multicondcutores de energía o de iluminación o cualquier combinación de cables multiconductores de energía o transversal interior máxima admisible del soporte se debe de iluminación. Cuando un soporte tipo escalera de fondo ventilado o máxima permisible al correspondiente ancho del soporte.2 mm2 (4/0 AWG) no debe superar la superficie máxima permisible resultante del calculo de la columna 2 de la table 318-9 para el correspondiente ancho del soporte.2mm2 (4/0 AWG) y colocarse formando una sola capa.2 mm2 (4/0 1) Si todos los cables son de 506. Cuando un soporte para cables tipo charola de fondo sólido contenga cables multiconductores de energía o iluminación o cualquier combinación de cables multiconductores de energía. el siguiente: 318-10. la no debe superar la superficie máxima permisible resultante del suma de los diámetros de los conjuntos de cables no deben cálculo de la columna 4 de la tabla 318-9. control y señales.2 mm2 (4/0 AWG) o mayores. la suma de las areas de las secciones transversales incluyendo conductores de cobre como de aluminio.7mm2 (1000 KCMIL) o mayores con cables de 15 CMS..2 (4/0 estos debe cumplir con los siguientes requisitos: AWG) o mayores con cables menores de 107. no debe superar lo establecido en esta sección.
agrega nuevos conductores y la localización de fallas.
15.48 45.52 10.44
Ancho Pulg
6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
CH121 CH221 CH321 CH421 CH521 CH621 CH721 CH821 CH921 CH151 CH251 CH351 CH451 CH551 CH651 CH751 CH851 CH951 CH131 CH231 CH331 CH431 CH531 CH631 CH731 CH831 CH931
NOTA.72 50.86 30.24 22. PERALTE DE 4 1/2" 1.00 9.28 6.8 60.
Cm.86 30.48 76 30 40.86 30.24 22.08 9.72 15.
* PERALTE ESPACIAMIENTO ANCHO TRAMO RECTO
Radio Cms.8 60.86 30.48 45. control y señalización que tengan el aislamiento adecuado para ello.40 14.48 45.64 45.24.86 30.24 6.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
Clasificaciones NEMA 8A.12 11.24 22.48 30 12 40.
Ancho Cms.72 15.44 15.00 7.86 30.64 45.24 22. Pulg
6 50.96 76. Se considera al sistema de soportes para cables como una estructura rígida y continua. PERALTE DE 5" 2. Para otros peraltes agregar al peso lo sig: PERALTE DE 4" 0.2 91. No se permite la instalación de charolas en cubo de ascensores o en aquellos lugares donde estén expuestos a daños mecánicos ni en ambientes clasificadas como peligrosas.86 30.72 15.60 8.12.48 45. Pulg Cms.48 91 36 40.80 20 9 12 18 6 60.88 8.72 15.86 30.24
9 12 18 6
22.72 6.24 22.00 9.96 24 9 12 18 6 76.00
40.44 15.72 15.
Pulg.72 15.2 91. El diseño de las canalizaciones para cables de energía en base SSC p charola ha permitido la facilidad de montar y ampliar la instalación ya existente.24 22.72 15.48 45.84 5. ya que no se requiere abrir zanjas para ductos y se puede utilizar tanto en interiores como exteriores. alumbrado.86 30.0Kg. Pulg Esparcimiento Cms.5Kg.24 22.32 8 40.44 15.44 36 9 12 18 15. Dado que estos sistemas se instalan al aire.72
El peralte estándar es de 3 1/4 . Pulg. especialmente construida para soportar cables.8 60. Las charolas pueden usarse para soportar cables de fuerza.60 7.00 11.72 50.64 6.36 7.00 12.48 45.64 45.24 22.20 30 9 12 18 6 91. PERALTE DE 6" 7.24 22. facilita la reparación.2 91.86 30.12 9.96 76.66 MTS DE LONGITUD
Cm.2 91.86 30.48 61 24 40.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
CH111 CH211 CH311 CH411 CH511 CH611 CH711 CH811 CH911 CH141 CH241 CH341 CH441 CH541 CH641 CH741 CH841 CH941
GRADOS RADIO DE CURVATURA ANCHO CURVA HORIZONTAL
.56 7.25 5. tubos u otras canalizaciones que pueden ser de metal u otro material que no sean combustibles.56 6.24 22. Se incluyen dos conectores tipo "Z" CURVA HORIZONTAL A 9Oº RADIO DE 8.48 45.04 17.4Kg.68 6.64 45.72 50.04 8.04 7.96 76. 12A y 20B en peralte de 6 pulgadas
TRAMOS RECTOS DE 3.48
TR61 TR62 TR63 TR64 TR71 TR72 TR73 TR74 TR81 TR82 TR83 TR84 TR91 TR92 TR93 TR94
11.24 22.86 30.00 13.80 8.24 22.36 7.72
TR11 TR12 TR13 TR14 TR21 TR22 TR23 TR24 TR31 TR32 TR33 TR34 TR41 TR42 TR43 TR44 TR51 TR52 TR53 TR54
6.8 60.24 22.24 22.72
30.32 5.68
15. la ampacidad aumenta por lo que se obtienen ahorros en costo tanto en instalación así como en el mantenimiento y mano de obra.36 PULGADAS
Radio Cms.64 45.48 45. media y alta tensión el uso de los sistemas de soportes para cables SSC o "charolas se ha visto acrecentado ya que este sistema permite mayor flexibilidad en la instalación.96 PERALTE 76. Pulg Ancho Cms.64
9 12 18 6 9 12 18 6
Dentro de los sistemas básicos para canalizaciones de energía en baja.30.20 9.48 45.7Kg.8 60.86 30.00 8.2 91.56 8.48 20.72 50.86 30.76 6. Pulg
15. reposición.96 76.72 50.
72 50.
Cms.96 76.64 45.64 45.96 76.64 45.96 76.96 76.48
CVE121 CVE221 CVE321 CVE421 CVE521 CVE621 CVE721 CVE821 CVE921 CVE151 CVE251 CVE351 CVE451 CVE551 CVE651 CVE751 CVE851 CVE951 CVE131 CVE231 CVE331 CVE431 CVE531 CVE631 CVE731 CVE831 CVE931
60.44 15.48 30.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
CH152 CH252 CH352 CH452 CH552 CH652 CH752 CH852 CH952 CH132 CH232 CH332 CH432 CH532 CH632 CH732 CH832 CH932
CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90º RADIO DE 8.86 30.2 91.44 15.72 50.72 50.48 40.86 30.2 91.44 15.72 50.8 60.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
CURVA HORIZONTAL A 45º RADIO DE 8.8 60.8 60.44
40.2 91.12.8 60. 12.48 60.2 91.96 76.44
.24 22.48 40.24 22.72 50. 36 PULGADAS
Radio Cms.24 22. Pulg
15.64 45.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
CH112 CH212 CH312 CH412 CH512 CH612 CH712 CH812 CH912 CH142 CH242 CH342 CH442 CH542 CH642 CH742 CH842 CH942 CH122 CH22 CH322 CH422 CH522 CH622 CH722 CH822 CH922 PERALTE GRADOS RADIO DE CURVATURA ANCHO CURVA HORIZONTAL CH 3 1 2 A 91.48 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
CVE111 CVE211 CVE311 CVE411 CVE511 CVE611 CVE711 CVE811 CVE911 CVE141 CVE241 CVE341 CVE441 CVE541 CVE641 CVE741 CVE841 CVE941 76.96 76.32
40.86 30.72 50.2 91.86 30.86 30.2 30
20.64 45. Pulg
Ancho Cms.64 45.96 76. Pulg
15.72 50.24 22.32 8 40.96 76.2 91.96 76.24 22.2 30
Cms.8 60.48 12 40.64 45.44 36 76. Pulg
15.48 40.86 30.8 60. 24.72 50.8 60.48 40.86 30.96 76.86 30. 30.24 22.48
91.24 22.48 40.44 15.8 60.24 22.64 45. Pulg Ancho Cms.8 60.24 22.30. Pulg
Ancho Cms.
15.64 45.8 60.96 24 40.44
30.36 PULGADAS
CH 3 1 1 A PERALTE GRADOS RADIO DE CURVATURA ANCHO NORMAL CURVA VERTICAL EXTERIOR
Cms.24 22.44 15.72 50.2 91.24.96
Radio Cms.86 30.64 45.48 20.86 30.2 91.2 91.72 50.44 15.2 91.
2 91.44 36 76.24 22.2 30
20.86 30.86 30.8 60.48 40.86 30.64 45.72 50.72 50.86 30.24 22.96 76.64 45.72 50.48
60.96 76.64 45.2 91.48 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
Radio Cms.86 30.72 50.96 76.24 22.64 45.8 60.86 30.44 15. 24.44 36 76.64 45. Pulg
15.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
CVE112 CVE212 C3VE12 CVE412 CVE512 CVE612 CVE712 CVE812 CVE912 CVE142 CVE242 CVE342 CVE442 CVE542 CVE642 CVE742 CVE842 CVE942 CVE122 CVE222 CVE322 CVE422 CVE522 CVE622 CVE722 CVE822 CVE922 91.30.44 15. 36 PULGADAS
Radio Cms.48 40.64 45.96 76.24 22.3
40.24 22.44 15.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 CVE152 CVE252 CVE352 CVE452 CVE552 CVE652 CVE752 CVE852 CVE952 CVE132 CVE232 CVE332 CVE432 CVE532 CVE632 CVE732 CVE832 CVE932
Radio Cms.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
CVI151 CVI251 CVI351 CVI451 CVI551 CVI651 CVI751 CVI851 CVI951 CVI131 CVI231 CVI331 CVI431 CVI531 CVI631 CVI731 CVI831 CVI931
CVI111 CVI211 CVI311 CVI411 CVI511 CVI611 CVI711 CVI811 CVI911 CVI141 CVI241 CVI341 CVI441 CVI541 CVI641 CVI741 CVI841 CVI941 CVI121 CVI221 CVI321 CVI421 CVI521 CVI621 CVI721 CVI821 CVI921 91.96 76.72 50.72 50.2 91.44 15.24 22.44 15.96 76.96 76.86 30.96 76.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45º RADIO DE 8.5
40.8 60.12.2 91.86 30.96
CURVA VERTICAL INTERIOR A 90º RADIO DE 8.8 60. Pulg Ancho Catálogo Cms. 30.64 45.48
A PERALTE GRADOS RADIO DE CURVATURA ANCHO CURVA HORIZONTAL
40.96 76.24 22. 12.44 15.48 40.24.48 40.8 60.44
.48 40.2 30 15.2 91. Pulg
15.72 50.86 30.2 91.2 91.48 40.2 91.36 PULGADAS
Radio Cms.32
30. Pulg Ancho Cms. Pulg
20.64 45.24 22.72 50.72 50.8 60.64 45.8 60. Pulg
30.86 30. Pulg
Ancho Cms.8 60.72 50.48 40.24 22.2 91.8 60.2 91.96 76. Pulg
Ancho Cms.24 22.8 60.64 45.
2 91.96 76.48 20.24 22.96 76.8 60.48 40.24.24 22.86 30.96 76.64 45.8 60.48 40.8 60.86 30.48 40.8 60.48 40.8 60.30.2 91.8 60.36 PULGADAS Radio Cms.48 40.44 15.86 30.96
A PERALTE GRADOS RADIO DE CURVATURA CURVA HORIZONTAL
CURVA VERTICAL AJUSTABLE Ancho Catálogo Cms.2
30.64 45.64 45.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
CVI112 CVI212 CVI312 CVI412 CVI512 CVI612 CVI712 CVI812 CVI912 CVI142 CVI242 CVI342 CVI442 CVI542 CVI642 CVI742 CVI842 CVI942 CVI122 CVI222 CVI322 CVI422 CVI522 CVI622 CVI722 CVI822 CVI922
Radio Cms.24 22.8 60.86 30.86 30.2 91. Pulg
15.44 15.24 22.96 76.48 40.12.2 91. Pulg
15.64 45.72 50.44
60.32 8 40.64 45.24 22. Pulg
15. Pulg
15.2 91.24 22.48
91.72 50.64 45.72 50.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
CURVA VERTICAL INTERIOR A 45º RADIO DE 8. Pulg Ancho Cms.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36
Catálogo Derecho
YI D Y 2D Y 3D Y 4D Y 5D Y 6D Y 7D Y 8D Y 9D
Catálogo Izquierdo
Y 1I Y 2I Y 3I Y 4I Y 5I Y 6I Y 7I Y 8I Y 9I
A PERALTE DIRECCION ANCHO NOMINAL DERIVACION "Y" A 45º
.72 50.2 91.86 30.64 45.96 76.2 91.96 76.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
CVI152 CVI252 CVI352 CVI452 CVI552 CVI652 CVI752 CVI852 CVI952 CVI132 CVI232 CVI332 CVI432 CVI532 CVI632 CVI732 CVI832 CVI932
76.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 CA 1 CA 2 CA 3 CA 4 CA 5 CA 6 CA 7 CA 8 CA 9 CURVA AJUSTABLE CA 1 A PERALTE ANCHO NOMINAL
Ancho Cms. Pulg
Ancho Cms.44 15.96 76.72 50.24 22.86 30.72 50.72 50.
96 76.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
DERIVACION "T" HORIZONTAL A 90º RADIO DE 8.96
X11 X21 X31 X41 X51 X61 X71 X81 X91 X14 X24 X34 X44 X54 X64 X74 X84 X94 X12 X22 X32 X42 X52 X62 X72 X82 X92
76.48 40.8 60.2 91.64 45.2 91.86 30.72 50.64 45.96 76.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
Cms. 24.96 76.24 22.48 40.8 60.86 30.2 91. Pulg
Ancho Cms.2 91.44
T15 T25 T35 T45 T55 T65 T75 T85 T95 T13 T23 T33 T43 T53 T63 T73 T83 T93
76.64 45.8 60.24 22.
Cms.24 22.48 40.24. Pulg
15. 36 PULGADAS
Radio Cms.24 22.30.96 76. Pulg
30. 30.64 45.8 60.32 8
Ancho Cms.48 40.86 30.96 76.96 76.44 15.2
91. Pulg
15.72 50.44
PERALTE GRADOS RADIO DE CURVATURA ANCHO
.24 22. Pulg Ancho Cms.86 30.72 50.
40.12.96 76.48 40.44 15.72 50.8 60.48
Radio Cms.44
6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
60.48 40.86 30.8 60.36 PULGADAS
Radio Cms.86 30. 12.24 22.96 76.8 60.44
X15 X25 X35 X45 X55 X65 X75 X85 X95 X13 X23 X33 X43 X53 X63 X73 X83 X93
30.72 50.44
PERALTE RADIO DE CURVATURA ANCHO NOMINAL T HORIZONTAL
DERIVACION "X" HORIZONTAL A 90º RADIO DE 8.24 22.44 15.96 76.48 40. Pulg
15.44 15.8 60.2 91.48 40.64 45.8 60.64 45.48 40.2
91.86 30.86 30.64 45.72 50.44 15.72 50.24 22.2 91.64 45.64 45.2 91.48
T11 T21 T31 T41 T51 T61 T71 T81 T91 T14 T24 T34 T44 T54 T64 T74 T84 T94 T12 T22 T32 T42 T52 T62 T72 T82 T92
20.2 91.86 30.64 45.72 50.72 50.24 22.2 91.8 60.48
60.2 91.72 50.44 15.96 76.24 22.86 30.
72 50.48 40. 30.96 76.2 91.64 45.64 45.48 40.96 76.96 76.72 50.2 91.48
PERALTE RADIO DE CURVATURA ANCHO NOMINAL T VERTICAL
91.8 60.48 40. Pulg
Ancho Cms.72 50.2
30.2 91.8 60.64 45.32
76.44 15.44 15.96
.48 40.2 91.8 60. Pulg
15.2 91.32 8 40.2 91.72 50.96 76.24 22.44
60. Pulg
15.44 15. 36 PULGADAS Radio Cms.2 91.86 30.72 50.64 45.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
XV15 XV25 XV35 XV45 XV55 XV65 XV75 XV85 XV95 XV13 XV23 XV33 XV43 XV53 XV63 XV73 XV83 XV93
30.48 40. 12.24 22.86 30.2 91.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
TV11 TV21 TV31 TV41 TV51 TV61 TV71 TV81 TV91 TV14 TV24 TV34 TV44 TV54 TV64 TV74 TV84 TV94 TV12 TV22 TV32 TV42 TV52 TV62 TV72 TV82 TV92
Radio Cms.72 50.2 91.48 40.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
DERIVACION "T" VERTICAL A 90º RADIO DE 8.48
91. 24.24 22.8 60.64 45. Pulg
Ancho Cms. Pulg Ancho Cms.8 60. 36 PULGADAS Radio Cms.86 30.64 45.44 15.24 22.24 22. 30.24 22.24 22.96 76.64 45.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
XV11 XV21 XV31 XV41 XV51 XV61 XV71 XV81 XV91 XV14 XV24 XV34 XV44 XV54 XV64 XV74 XV84 XV94 XV12 XV22 XV32 XV42 XV52 XV62 XV72 XV82 XV92 76. Pulg
15.8 60.86 30. 12.96 76.86 30.8 60.72 50.96 76.64 45.48 40. Pulg Ancho Cms.8 60.64 45.86 30.64 45.44 15.8 60. 24.86 30.2 30
Radio Cms.48 20.86 30. Pulg
60.24 22.96
DERIVACION "X" VERTICAL A 90º RADIO DE 8.48 40.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
TV15 TV25 TV35 TV45 TV55 TV65 TV75 TV85 TV95 TV13 TV23 TV33 TV43 TV53 TV63 TV73 TV83 TV93
20.2 91.86 30.86 30.24 22.96 76.44 15.24 22.96 76.72 50.48 40.8 60.72 50.96 76.
8 60.48 22.24 22.24 30 24 20 18 16 12 9 6 24 20 18 16 12 9 6 20 18 16 12 9 6
Ancho Entrada Cms.24 22.24 18 16 12 9 6 16 12 9 6 12 9 6 9 6 6
RR65 RR64 RR63 RR62 RR61 RR54 RR53 RR52 RR51 RR43 RR42 RR41 RR32 RR31 RR21
76. Pulg Ancho Cms.86 15.48 40.8 45.72 40.72 50.48 40.72 50.64 30.96
RR98 RR97 RR96 RR95 RR94 RR93 RR92 RR91 RR87 RR86 RR85 RR84 RR83 RR82 RR81 RR76 RR75 RR74 RR73 RR72 RR71
50.96 24 30. Pulg
Ancho Cms.64 45.64 30.86 15.86 15.44 15.2 91.24 22.8 60.48 22.48 22.86 15.96 76.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
CURVA VERTICAL PARA SOPORTE
Radio Cms.72 50.24 50. Pulg.64 30.2
60.48 22.8 60.24 22.72 40.72 50.48 30. Pulg
Ancho Reducción Cms.
45.8 45.64 45.86 30.64 30.8 45.24 60.44 36
Ancho Reducción Cms.48 40.8 60.8
45.96 50.86 30.24 30.96 76.72 50.86 60.64 45.86 15.86 20. Pulg.96 76.86 30.86 15.48 22.64 30.24 22.48 22.64 45.44
A PERALTE RADIO DE CURVATURA ANCHO NOMINAL T VERTICAL
Ancho Entrada Cms.8 60.48 40.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
CVS15 CVS25 CVS35 CVS45 CVS55 CVS65 CVS75 CVS85 CVS95 CVS13 CVS23 CVS33 CVS43 CVS53 CVS63 CVS73 CVS83 CVS93
15.32 8 30.96 50.2 91.24 15.64 45.96 76.2 60.96 76.72
40.86 15.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36
CVS11 CVS12 CVS31 CVS41 CVS51 CVS61 CVS71 CVS81 CVS91 CVS14 CVS24 CVS34 CVS44 CVS54 CVS64 CVS74 CVS84 CVS94 CVS12 CVS22 CVS32 CVS42 CVS52 CVS62 CVS72 CVS82 CVS92
Radio Cms.
76.2 91. Pulg.64
30.72 40.44 15.48 12 40.2 91.48 22.2 91. Pulg
15.24 40.44 15.24 22. Pulg
91.86 RR 3 1 A
PERALTE RADIO DE CURVATURA ANCHO NOMINAL REDUCCIÓN RECTA
.72 40.
48 22. Pulg Ancho Reducción Cms.72 40.72
76.72 40.24 18 16 12 9 6 16 12 9 6 12 9 6 9 6 6
Catálogo Izquierda
RL65I RL64I RL63I RL62I RL61I RL54I RL53I RL52I RL51I RL43I RL42I RL41I RL32I RL31I RL21I
Catálogo Derecha
RR65D RR64D RR63D RR62D RR61D RR54D RR53D RR52D RR51D RR43D RR42D RR41D RR32D RR31D RR21D
50.48 22.64 30.48 22. Pulg
45.24 22.64 30. Pulg.72 40.48 22.64 30.86 15.8
91.96 50.2 91.69 76.86 15.24 40.24 30.2 60.48 40. Pulg
76.8 60.64 30.48 22.2 91.86 15.24 15.24 60.86 15.86 30.44
Pulgadas 6 9 12 16 18 20 24 30 36
Catálogo JE1 JE2 JE3 JE4 JE5 JE6 JE7 JE8 JE9
15.48 40.72 50.86 15.86 15.96
PERALTE IZQUIERDO O DERECHO RADIO DE CURVATURA ANCHO NOMINAL REDUCCION RECTA
CONECTOR REECTO TIPO Z PARA UNIR TRAMOS RECTOS
Conector "z" de 3/14 Conector "z" de 3/15 Conector "z" de 3/16 Conector "z" de 3/17 Conector "z" de 3/18
75-577 75-578 75-579 75-580 75-581
74-450 74-450 74-450 74-450 74-450
Ancho 15.64 30.8 60.72 40.8 45.86 30.
Ancho Reducción Cms.86 15.96 50.48 22.64 45.72 50.48 22.44
6 9 12 16 18 20 24 30 36
JE1 JE2 JE3 JE4 JE5 JE6 JE7 JE8 JE9
.24 30 24 20 18 16 12 9 6 24 20 18 16 12 9 6 20 18 16 12 9 6
RL98I RL97I RL96I RL95I RL94I RL93I RL92I RL91I RL87I RL86I RL85I RL84I RL83I RL82I RL81I RL76I RL75I RL74I RL73I RL72I RL71I
RL98D RL97D RL96D RL95D RL94D RL93D RL92D RL91D RL87D RL86D RL85D RL84D RL83D RL82D RL81D RL76D RL75D RL74D RL73D RL72D RL71D
Ancho Entrada Cms.86
45.24 22.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable
REDUCCION LATERAL
Ancho Entrada Cms.24 50.8 45.2
40.24 22.64 30.8 45.69 76.64 45.
IT_SP 120 - Scheda Informativa LG Atelier Quattrocento ItalianoLg Atelier Catalogo 2015IT_SP 120 - Scheda Informativa LG Atelier Quattrocento ItalianoS6792_U32U_U82U_Emanual_Z103040B_FI9128_A0C0A_S9128_AThe Magnet Technical Guidemi_mafi_allg_enReferences 2015Info Corpo Remuneracionesmi_mafi_allg_enMaintenance, Renovation and Reparation (Floors Finished With Hardwax Oil)Energy StarProduct Data Sheet 2 Layer, 12,5 MmCatalogo Listone GiordanoParquet InformationFolleto Tiras 3528 con recubrimiento.pdfEstacionamientos Automatizados.pdfCatalogo de remaches GESIPA.pdfCATALOGO AMERICAN STANDAR 2011.pdfcatalogo_contenedores_de_basura_2012.pdfGESOLAR 50-60W.pdfGESOLAR 120-140W.pdfGESOLAR 80-90W.pdfGESOLAR 200W.pdf
Condulet registros by kardonharman7,5K viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
Relatedsellos_cortafuegoby Gerardo Rojas Sayagoconduletsby Eduardo Silva CetusCatalogo Crrouse Hinds.phpby Favio Estevezaccesoriosby vldmrd2catalogo cajas coduletby Maria CastilloTUBERÍAS CONDULETSby Hector Rosales SanchesNormas Nrf Pemexby Ever BrakaManual de Cceea1by Alan Rene Santos BarritaCooper Crouse Hindsby kamuikCajas de Conexion Tipo Conduletby APOCALIPSHIPcatalogo pvc para conduitby Erick Gtz CCanalizaciones Tubos Conduitby gasper221Dom Ex Ground Sistema Puesta Tierraby jaakkeeManueal Vitaulicby manuelsapCatalogo Square Dby distmercCommercial_products Crouse Hindsby pp1956Manual de Sistemas de Puesta a Tierra GEDISA (2)by José PerníaCat Holophaneby Jaime AvalosCatalogo Crouse Hindsby Roberto Del Angel Armentasquare_dby Omar B EstradaInstructivo Doblacon Tecnicas de Doblado de Tubo Conduitby Javier Gomez Sanchezcalculo corriente cortocircuitoby jhon.rvCompendio de Tablasby Yahir SerranoCanalizaciones eléctricasby herxoSimilar to Condulet registrossellos_cortafuegoconduletsCatalogo Crrouse Hinds.phpaccesorioscatalogo cajas coduletTUBERÍAS CONDULETSNormas Nrf PemexManual de Cceea1Cooper Crouse HindsCajas de Conexion Tipo Conduletcatalogo pvc para conduitCanalizaciones Tubos ConduitDom Ex Ground Sistema Puesta TierraManueal VitaulicCatalogo Square DCommercial_products Crouse HindsManual de Sistemas de Puesta a Tierra GEDISA (2)Cat HolophaneCatalogo Crouse Hindssquare_dInstructivo Doblacon Tecnicas de Doblado de Tubo Conduitcalculo corriente cortocircuitoCompendio de TablasCanalizaciones eléctricas