Source: http://docplayer.fi/3428041-Espoo-2002-vtt-tiedotteita-2147-jouko-ritola-jaakko-vuopio-kalliotilojen-vesitiiviyden-hallinta.html
Timestamp: 2016-12-11 10:09:41+00:00
Document Index: 17353525

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA Jouko Ritola & Jaakko Vuopio. Kalliotilojen vesitiiviyden hallinta
ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA Jouko Ritola & Jaakko Vuopio. Kalliotilojen vesitiiviyden hallinta
Download "ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2147. Jouko Ritola & Jaakko Vuopio. Kalliotilojen vesitiiviyden hallinta"
1 ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2147 Jouko Ritola & Jaakko Vuopio Kalliotilojen vesitiiviyden hallinta2 3 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2147 Kalliotilojen vesitiiviyden hallinta Jouko Ritola & Jaakko Vuopio VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka4 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (URL: ISSN (URL: Copyright VTT 2002 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 5, PL 2000, VTT puh. vaihde (09) 4561, faksi (09) VTT, Bergsmansvägen 5, PB 2000, VTT tel. växel (09) 4561, fax (09) VTT Technical Research Centre of Finland, Vuorimiehentie 5, P.O.Box 2000, FIN VTT, Finland phone internat , fax VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakenne- ja talotekniikkajärjestelmät, Lämpömiehenkuja 2, PL 1800, VTT, puh. vaihde (09) 4561, faksi (09) VTT Byggnadsteknik, Konstruktioner och husteknik, Värmemansgränden 2, PB 1800, VTT, tel. växel (09) 4561, fax (09) VTT Building and Transport, Stuctures and Building Services, Lämpömiehenkuja 2, P.O.Box 1800, FIN VTT, Finland, phone internat , fax Toimitus Maini Manninen Kansikuva: Kluuvin pysäköintilaitos, yhdyskäytävä Aleksanterinkadulle Otamedia Oy, Espoo 20025 Ritola, Jouko & Vuopio, Jaakko. Kalliotilojen vesitiiviyden hallinta [Management of watertightness in rock spaces and tunnels]. Espoo VTT Tiedotteita Research Notes s. Avainsanat rock caverns, underground spaces, groundwater, leakage, drainage, sealing, waterproofing, watertightness Tiivistelmä Kalliotiloissa esiintyvät tippavesivuodot aiheuttavat haittaa tilojen rakenteille, laitteistoille ja käyttäjille. Kuivatusjärjestelmistä pois johdettava vesi puolestaan saattaa muuttaa pohjavesitasapainoa ja aiheuttaa haittaa maanpäällisille rakenteille, kasvistolle ja vesistöille kalliotilojen ympäristössä. Viime vuosina rakennetuissa uusissa kalliotiloissa on yhä useammin tullut ongelmaksi lukuisat tippavuodot, joiden syistä ja syntytavoista vallitsee erilaisia näkemyksiä. Tämä onkin synnyttänyt tarpeen tutkia vuotoilmiöitä ja kehittää vesitiiviyden hallintamenetelmiä sekä parantaa vesieristysratkaisuja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kalliotiloissa esiintyvien vesivuotojen todelliset syyt sekä esittää priorisoidut toimenpide-ehdotukset kalliotilojen vesitiiviyden hallitsemiseksi ja parantamiseksi. Tutkimus koostui kirjallisuusselvityksestä sekä kohde- ja seurantatutkimuksista. Kohteissa suoritettujen mittausten ja tulosten analysoinnin perusteella havaittiin vesivuotojen syiden kohdistuvan kalliotilan kuivatusjärjestelmään ja vesieristysrakenteisiin injektoinnin puutteellisuuden lisäksi. Tutkimustulokset analysoitiin kalliorakentamiseen sovelletulla RES-menetelmällä (Rock Engineering System). Vesitiiviyden hallintaan liittyviä toimenpide-ehdotuksia tehtiin kaikkiaan 65 kpl ja ne priorisoitiin kustannustehokkuuden, aikataulun, tutkimustarpeen ym. tekijöiden mukaan joko välittömästi tai myöhemmin pitemmän ajan kuluessa toteutettaviksi. Erittäin tärkeiksi priorisoiduista toimenpide-ehdotuksista suositellaan välittömästi rakentamisessa käyttöön otettavaksi 25 kpl ja 9 kpl katsotaan edellyttävän välittömästi tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden käynnistämistä. Muut toimenpide-ehdotukset, noin 50 %, on otettava huomioon ja toteutettava rakennushankekohtaisesti käytössä olevien resurssien (aika, kustannukset, tekijä) puitteissa. Yksittäisistä toimenpide-ehdotuksista tehokkaimmiksi arvioitiin esi-injektoinnin lisääminen tilaa ympäröivän kallion tiivistämiseksi, louhinnan optimointi kallion vesitiiviyden kannalta, ruiskubetonin paksuuden lisääminen, ruiskubetonirakenteen vesitiiviyden parantaminen sekä tilan kuivatusjärjestelmien kehittäminen. Koko kalliorakentamisen tuotantoketjua koskien ehdotettiin kalliotiloille käyttötarkoituksenmukaisen vesitiiviysluokituksen sekä siihen liittyvien toiminnallisten ja teknisten laatuvaatimusten ja laadunvalvonnan kehittämistä. 36 Ritola, Jouko & Vuopio, Jaakko. Kalliotilojen vesitiiviyden hallinta [Management of watertightness in rock spaces and tunnels]. Espoo Technical Research Centre of Finland, VTT Tiedotteita Research Notes p. Keywords rock caverns, underground spaces, groundwater, leakage, drainage, sealing, waterproofing, watertightness Abstract Water seepage leakage into rock caverns causes problems for the structures, equipment and users of such facilities. Furthermore, the disposal of water from drainage systems installed in these underground spaces can alter the equilibrium of groundwater conditions, thereby causing damage to surface structures, vegetation and nearby watercourses. Numerous instances of seepage damage have been observed in underground rock facilities built in recent years, and there are a number of differing opinions about the causes and mechanisms involved in this problem. This has given rise to the need to study seepage phenomena, to develop new methods of controlling watertightness, and to improve waterproofing solutions. The aim of this study is to clarify the real causes of water seepage into rock caverns and to present a prioritised list of proposed measures to control and improve the watertightness of such spaces. The research consists of a literature study as well as site and follow-up investigations. Analysis of on-site measurements and results indicates that the causes of the seepages were related to the drainage system and waterproofing structures of the rock caverns and also to deficiencies in the grouting work. The research findings were analysed by applying the RES method (Rock Engineering System). Altogether 65 watertightness control measures were proposed and they were prioritised according to cost effectiveness, scheduling, the need for further research and other factors for implementation either immediately or in the longer term. Of the prioritised proposed measures, twenty-five were considered extremely important and thus recommended for immediate introduction into construction practice, and nine were seen as requiring the immediate start-up of research and product development projects. The remainder of the proposed measures, i.e. about 50 %, should be taken into consideration and implemented site-specifically within the framework of available resources (time, costs, labour, etc). The most effective of the proposed measures were regarded as more pre-grouting to seal the rock surrounding the cavern, optimising the excavation work from the standpoint of watertightness, increasing the thickness of shotcrete, improving the watertightness of the shotcrete structure, and developing the draining systems used in underground rock caverns. It was also proposed that the entire production chain of rock engineering should be covered by a watertightness classification of underground rock facilities designed for different purposes as well as its associated functional and technical standards and quality control. 47 Alkusanat Kalliotilojen vesitiiviyden hallintaprojekti toteutettiin VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimusyksikössä yhteistyössä useiden kalliorakennusalan toimijoiden kanssa. Tutkimuksen rahoitukseen osallistuivat Tekesin ja VTT:n lisäksi sisäasiainministeriö, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Tiehallinto, Helsingin energia, Helsingin kaupungin geotekninen osasto, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Rakennus Oy Lemminkäinen sekä YIT Rakennus Oy. Rahoittajien lisäksi useat kalliorakennusalan toimijat erityisesti suunnittelutoimistot panostivat projektiin omarahoitteista työtä varsinkin kohdetutkimuksiin liittyvän aineiston tuottamisessa ja hankinnassa. BBK Rock Design Oy, Mikael Rinne osallistui alihankintasopimuksella vesitiiviyden hallintaan liittyvän RES-analyysisovelluksen (Rock Engineering System) kehittämiseen. Tutkimusta ohjaava ja valvova johtoryhmä kokoontui projektin aikana 11 kertaa ja siihen kuuluivat seuraavat henkilöt: Juha Salmelainen, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, puheenjohtaja Tom Warras, Tekes Pekka Rajajärvi, sisäasiainministeriö Olli Niskanen, Tiehallinto Raimo Viitala, Helsingin kaupungin geotekninen osasto Erkki Holopainen, Rakennus Oy Lemminkäinen saakka Vesa Vaaranta, Rakennus Oy Lemminkäinen alkaen Jouko Ritola, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, projektipäällikkö Projektia valvomaan ja ohjaamaan perustettiin myös seurantaryhmä, johon osallistui yhteensä 15 rahoittaja- ja yhteistyöorganisaatioiden edustajaa. Seurantaryhmä kokoontui projektin aikana kuusi kertaa. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan projektiryhmään kuuluivat erikoistutkija Jouko Ritola, tutkija Jaakko Vuopio sekä tekniikan ylioppilas Tuomas Laamanen, joka teki projektiin kuuluvana työnä kohdetutkimuksiin liittyvän diplomityön Kalliotilojen vesivuotojen syyt. Tämän julkaisun ovat laatineet tutkija Jaakko Vuopio ja erikoistutkija Jouko Ritola. Projektin kohdetutkimusten osalta on käytetty diplomityössä analysoitua aineistoa. 58 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Abstract...4 Alkusanat Johdanto Kalliotilojen vesivuodot ja niiden estäminen Vesivuotojen aiheuttamat haitat Vuotojen haitat tilan käytölle Vuotojen haitat louhinnassa Kalliotilojen ja tunneleiden vesitiiviysvaatimukset Suomessa ja Pohjoismaissa käytettävät vesieristysratkaisut Kallion tiivistäminen Salaojitus Ruiskubetonointi Sisäkatot Kalliotilojen vesivuototutkimukset Kohdetutkimukset Kohteiden valinta Tutkimuskohteet Tutkimusmenetelmät Tutkimustulokset ja vuotosyiden analysointi Rakenneratkaisujen ja työmenetelmien vaikutus vuotoihin kenttähavaintojen perusteella Vuotojen syyjakaumat Ruiskubetonitutkimukset Yhteenveto vuotojen syistä Seurantakohdetutkimukset Kohteet ja seuranta Tutkimustulokset Yhteenveto seurantatutkimuksista Vesitiiviyden hallinta-analyysi Hallinta-analyysi RES-analyysi RES-analyysin soveltaminen9 4.2.2 Analysoitavat prosessit ja vuorovaikutusmatriisit RES-analyysin tulokset Toimenpide-ehdotukset vesitiiviyden parantamiseksi Toimenpide-ehdotusten perusteet Kalliorakentamisen toimintaprosesseihin liittyvät toimenpide-ehdotukset Vesitiiviystason määritys Vesitiiviysvaatimusten vaikutus rakennusaikatauluun ja kustannuksiin Vesitiiviyden varmistus ja laadunvalvonta Tuotantoprosesseihin liittyvät toimenpide-ehdotukset Hankkeen valmistelu ja suunnittelu Rakentaminen Tilan vastaanotto ja käyttö Toimenpide-ehdotusten priorisointi ja toteutus Jatkokehitystarpeet Tekninen ohjeistus Injektointi Salaojitus- ja kuivatusrakenteet Ruiskubetonointi Pultitus ja tartuntarakenteet Tutkimus- ja tuotekehitys Vesitiiviysluokitus Salaojitus- ja eristysrakenteet Louhinnan optimointi vesitiiviyden kannalta Koerakentaminen ja rakenteiden tuotehyväksyntämenettely, auditointi Vesitiiviyden hallintamenetelmien toteutus vaativan mallikohteen suunnittelussa ja rakentamisessa Mallikohde-ehdotus ja sen valintakriteerit Yhteenveto Lähdeluettelo10 11 1. Johdanto Kalliotiloissa esiintyvät vesivuodot ovat jo pidemmän aikaa herättäneet keskustelua vuotojen syistä, niiden haitoista ja vaihtoehtoisista vesieristysrakenteista. Sekä kalliorakennusalalla että tilojen käyttäjien keskuudessa on havaittu ongelmaksi varsinkin uusissa kalliotiloissa esiintyvät vesivuodot. Vesivuotojen mahdollinen vaikutus ympäristön pohjaveden tasoon ja tippavuodot itse tilaan eivät anna positiivista kuvaa kalliotilasta vaihtoehtoisena ja kilpailukykyisenä ratkaisuna maanpäälliseen rakentamiseen verrattuna. Tämä onkin synnyttänyt tarpeen parantaa kalliotilojen vesitiiviyttä. Kaksivuotisen tutkimushankkeen Kalliotilojen vesitiiviyden hallinta tavoite oli selvittää kalliotiloissa esiintyvien vesivuotojen syyt ja niiden merkittävyys syyjakaumien ja vesitiiviyden hallinta-analyysin perusteella sekä esittää priorisoidut toimenpideehdotukset kalliotilojen ja tunneleiden vesitiiviyden hallitsemiseksi ja parantamiseksi lyhyen ja pitkän ajan kuluessa. Tutkimushanke oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa paneuduttiin vuotojen syiden tutkimiseen ja tutkimustulosten analysointiin. Vuotoja aiheuttavien merkittävimpien syiden ollessa selvillä voitiin hankkeen toisessa vaiheessa kehittää toimenpide-ehdotukset, joilla pyritään estämään vuotojen syntyminen kalliorakentamisen eri tuotantovaiheissa. Tutkimushankkeen alkuun sisältyi perehtyminen Ruotsissa ja Norjassa käytettäviin vesieristysratkaisuihin ja Pohjoismaissa tehtyihin vuototutkimuksiin ja asiaa koskevaan kirjallisuuteen. Tähän osioon sisältyi myös tutustumiskäynti Ruotsiin ja Norjaan. Pohjoismaissa vesitiiviyden hallintaan käytetyt menetelmät eroavat jonkin verran toisistaan. Suomessa ruiskubetoni ja salaojitus ovat pääasiallisin vesieristysratkaisu. Ruotsissa on tutkittu paljon injektointia ja siirrytty sen käyttöön yhdessä ruiskubetonin kanssa ensisijaisena vesieristysmenetelmänä. Norjassa käytetään injektointia ja ruiskubetonia, mutta vaativissa kohteissa, etenkin liikennetunneleissa, myös erillisiä lähes standardoituja verhousrakenteita. Projektin tutkimusvaiheeseen kuuluvana työnä tehtiin diplomityö (Laamanen 2000), joka liittyy vesivuotojen tutkimusmenetelmien ja edustavien tutkimuskohteiden valintaan, tutkimusten suoritukseen ja tutkimusaineiston käsittelyyn ja analysointiin. Projektin alkuvaiheessa voitiin jo todeta, että kalliotilojen ja tunneleiden vesitiiviyteen vaikuttavia tekijöitä on lukuisia ja niiden vaikutus vesitiiviyteen ja keskinäinen merkittävyys tulee kyetä todentamaan. Injektoinnin tärkeä merkitys tiedostettiin, mutta sitä ei kohdetutkimuksissa päästy yksityiskohtaisesti tarkastelemaan sen vähäisyyden ja puutteellisen dokumentoinnin takia. Vastaavasti vuotoalueiden kallion rakennetta ja vedenjohtavuutta ei voitu myöskään riittävän yksityiskohtaisesti määrittää pelkästään tilan rakentamisvaiheen kalliotutkimusten perusteella, jolloin tutkimusten pääpaino jouduttiin keskittämään tilan rakenteissa ilmenevien vuotojen syiden selvittämiseen. Kohdetutkimuksissa suoritettujen mittausten ja tulosten analysoinnin perusteella havaittiin vesi- 912 vuotojen syiden kohdistuvan injektoinnin puutteellisuuden lisäksi kalliotilan kuivatusjärjestelmään ja vesieristysrakenteisiin Kaikkien tutkittujen kohteiden kalliotilan lujitus- ja vesieristerakenteena toimivan ruiskubetonirakenteen laatua tutkittiin myös laboratoriossa mikrorakennetutkimuksissa. Tutkimuskohteista otettiin kohdetutkimuksien aikana erilliset näytteet betonin ohuthietutkimusta ja puristuslujuuden määritystä varten. Betonitutkimuksiin sisällytettiin myöhemmin vuoden 2001 keväällä kaksi vanhempaa luvulla kuivaseosmenetelmällä ruiskubetonoitua kohdetta. Ohuthietutkimuksessa analysoitiin betoneiden koostumus, hydratoitumisaste, karbonisoituminen, vesi-sementtisuhde, tiivistyshuokosten määrä, tiivistyneisyys, homogeenisuus, halkeamat ja säröt. Vesivuotojen syiden ja niiden merkittävyyden analysoinnissa käytettiin apuna kalliorakentamisessa jonkin verran käytettyä Rock Engineering System analyysiä, RESanalyysiä. Analyysi antoi systematiikan, jonka perusteella voitiin esittää priorisoituina kalliotilojen vesitiiviyden parantamiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset. 1013 2. Kalliotilojen vesivuodot ja niiden estäminen 2.1 Vesivuotojen aiheuttamat haitat Vesivuodot tunneleihin ja kalliotiloihin aiheuttavat yleisesti teknillisiä ongelmia maanalaisessa rakentamisessa samoin kuin ympäristöllisiä ongelmia tilaa ympäröivissä pohjavedellä kyllästyneissä maaperän kerrostumissa. Suuremmat vuotovesimäärät louhinnan aikana nostavat rakennuskustannuksia ja rakentamisen jälkeen vuotamaan jääneet tilat aiheuttavat haittaa kalliotilojen käytölle ja pitkällä aikajänteellä vahinkoja maanpäällisille rakenteille. Sen vuoksi rakennusurakoitsijoille ja rakennuttajille on tullut entistä tärkeämmäksi ja välttämättömämmäksi optimoida ja paikantaa mahdollisille vuodoille ja niiden haitoille riskialttiit alueet jo ennalta. Vesivuotojen aiheuttamia teknillisiä ongelmia ja haittoja rakentamisessa ovat mm. pumppaustarve louhinnan aikana ja vesieristerakenteiden asennuksen aiheuttamat. Vuotavat pisteet taas aiheuttavat mm. jälkikorjauskustannuksia, esteettisiä haittoja tilassa ja mahdollisia korvauksia vuotojen aiheuttamista haitoista tilan käyttäjille. Ympäristölle aiheutuvia haittoja ovat mm. pohjavesi- ja orsivesipinnan aleneminen, rakennusten puupaalujen lahoaminen, maan tiivistyminen, rakennusten painumat ja maaperän ja kasvillisuuden kuivuminen. Ympäristöhaittojen huomiointi on usein jäänyt tiedostamatta rakennettaessa maanalaisia tiloja, mutta nykyään varsinkin herkillä pohjavesialueilla ympäristövaatimukset yhä useammin asettavat tilalle tiukkoja tiiviysvaatimuksia käyttövaatimusten sijasta Vuotojen haitat tilan käytölle Kalliotilojen vedeneristyksen tarkoituksena on estää kosteuden pääsy sisätiloihin. Vedeneristysmateriaalin tai -rakenteen rikkoutuessa vuoto ilmenee useimmiten tippavuotona holviosuudella tai valumana seinäpinnoilla. Jatkuvaa vuotoa esiintyy harvoin, sillä nämä kohdat on useimmiten paikattu jo työn vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Vuotojen aiheuttamia fyysisiä haittoja kalliotiloissa ovat metallien korroosio, sähkölaitteiden oikosulut, homeen muodostuminen, ruiskubetonin rapautuminen. Lisäksi ilmenee esteettisiä haittoja, kun vesi on aiheuttanut ruiskubetoniin tai sen pinnoitteeseen värimuutoksia, kalkkisaostumia ja pinnan rapautumista (Kuva 1). Ruiskubetonikerroksen läpi tulevassa vedessä on mukana betonista liuennutta kalkkia. Tämä ilmenee holviosuuksilla kalkkitikkuina ja seinäosuuksilla vaaleampina kalkkisaostumina vuodon kohdalla (Kuvat 2 ja 3). Varsinkin pysäköintihalleissa kalkkivesi aiheuttaa vaurioita pysäköityjen ajoneuvojen maalipinnalle. Samaan kohtaan tippuva kalkkivesi syövyttää ajan myötä maalipinnan. Tippavuotoja estämään on kehitetty erilaisia haihdutuspeltejä (Kuva 4), joissa tippuva vesi pääsee haihtumaan laajalta pinnalta. Kohteissa, joissa on ollut paljon vuotopisteitä, ne ovat jääneet ainakin osittain asenta- 1114 matta tai asentaminen on suoritettu virheellisesti pellin toiminnan jäädessä puutteelliseksi. Pysäköintihalleissa tippuvuotojen kalkkivesi on johtanut mm. ajoneuvojen maalauskorvauksiin. Usein vuoto liittyy kallio- tai ruiskubetonipinnan epätasaisuuteen. Kalliopinnan epätasaisuutta aiheuttaa kallion rakoilu tai väärä louhinta, ruiskubetonoinnin epätasaisuus johtuu yleensä ruiskutuksen puutteellisuudesta, kun ruiskutusta ei ole kyetty suorittamaan tasaisesti eri suunnista, ks. Kuva 3. Kuva 1. Vesivuotojen aiheuttama pinnoitteen kellertyminen ja rapautuminen. Kuva 2. Kostea alue seinäpinnalla. Vaalea alue on kalkkisaostumaa. 1215 Kuva 3. Tyypillinen vuoto epätasaisella kalliopinnalla. Vesi tulee kielekkeen alta. Kuva 4. Haihdutuspeltiripustuksia Kluuvin kalliopysäköintilaitoksen katossa. 1316 2.1.2 Vuotojen haitat louhinnassa Pohjaveden virtaus kalliotilaan louhinnan aikana aiheuttaa monenlaisia teknisiä sekä ympäristöllisiä ongelmia. Pääosa teknillisistä ongelmista johtuu veden vuoksi hidastuneista louhintatöistä ja vaikeutuneista työskentelyolosuhteista. Louhintatöiden hidastuminen on seurausta lisätöistä, joita vesivuodot aiheuttavat. Yleensä esi-injektointia varten on suoritettava vesimenekkikokeita. Tarvittaessa joudutaan tekemään jälki-injektointia tai asentamaan salaojitusta louhinnan vielä ollessa meneillään. Louhittavan perän kuivanapito vaatii yleensä pumppausta ja pumppausaltaiden rakentamista. Työskentely-olosuhteiden vaikeutuminen hidastaa myös osaltaan louhintaa. Kosteat olosuhteet asettavat omat vaatimuksensa sekä työntekijöille että kalustolle. Panostustyö vaikeutuu varsinkin alaspäin suuntautuvissa ns. alakätisissä rei issä, kun reiät on puhallettava paineilman avulla kuiviksi. Vesivuodoista aiheutuvien teknisten ongelmien on laskettu lisäävän louhintakustannuksia keskimäärin %, kohteesta ja vesimäärästä riippuen (Casale et al. 1988). Vesiongelmien kustannuksista on tehty vertailu kolmella eri tunnelityömaalla, joissa vallitsivat erilaiset kallioperäolosuhteet (Janson 1978). Kokonaislouhintakustannukset nousivat 25 %:lla Linköpingissä Ruotsissa tunneliurakassa, joka sijaitsi ns. kovan kiven alueella. Ranskassa, Laverassa kalkkikivialueella kustannukset nousivat 35 % ja Vexinissä liitukivialueella 60 %:lla. Myös Italian ja Itävallan välillä olevan alppitunnelin kokonaiskustannusten on laskettu nousseen noin 20 % pohjaveden aiheuttamien ongelmien takia (Casale et al. 1988). Pääasiallisin syy korkeisiin suhteellisiin kustannuksiin on systemaattisen esi-injektoinnin tarve. Esi-injektointi vaatii lisätyövuoron sekä oman kalustonsa ja työvoimansa. Suomessa ei ilmeisesti yhdessäkään kohteessa ole laskettu vuotoveden aiheuttamia lisäkustannuksia. Injektoinnin osuuksia louhintakustannuksista on kylläkin arvioitu. Ne liikkuvat Suomessa, jossa injektointia ei yleensä ole tehty systemaattisesti, alle 10 %:ssa koko louhintaurakan kustannuksista. Ruotsissa ja Norjassa pelkän systemaattisen esi-injektoinnin osuus on ollut jopa 50 %, mutta yleisemmin 0 30 % välillä kohteesta riippuen. 2.2 Kalliotilojen ja tunneleiden vesitiiviysvaatimukset Kalliotilojen vesitiiveysvaatimukset määräytyvät kahden erilaisen kriteerin perusteella: 1) kalliotilan ympäristön asettamat ulkoiset vaatimukset 2) kalliotilan sisäiset vaatimukset. 1417 Ympäristö, lähinnä kalliotilan yläpuolinen maaperä ja rakennettu ympäristö asettavat vaatimukset pohjaveden osalta. Vesitasetarkastelun perusteella voidaan arvioida, kuinka paljon pohjavettä voi virrata tilaan, ettei pohjaveden taso merkittävästi alene maakerroksissa. Jos käytössä on riittävästi laskentaparametreja, voidaan pohjavedenvirtaus maaperässä mallintaa laskennallisesti. Tiukat ulkoiset vaatimukset täytetään ainoastaan tiivistämällä tilaa ympäröivä kalliomassa injektoinnilla. Kalliotilan sisäiset tiiveysvaatimukset määräytyvät tilan käyttötarkoituksen mukaan. Suomessa rakennetaan korkeatasoisesti varusteltuja kalliotiloja yhä vaativampiin ja monipuolisempiin käyttötarkoituksiin. Tämän seurauksena kalliotilojen laatutasovaatimukset, erityisesti vesitiiviysvaatimukset kasvavat, sillä osaan tiloista, käyttötarkoituksesta riippuen, ei sallita lainkaan vesivuotoja. Suomessa kalliotilat voidaan jakaa karkeasti käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:! yleisötilat! pysäköintilaitokset! liikennetunnelit! tekniset tilat! varastotilat. Tämä jako noudattaa pääpiirteissään myös vesitiiviydelle asetettuja vaatimuksia. Näistä voidaan yleisötiloja ja joitakin teknisiä tiloja pitää kaikkein vaativimpina. Osa tiloista toimii poikkeusaikana väestösuojana. Väestösuojamääräykset eivät kuitenkaan tällä hetkellä aseta erityisvaatimuksia vesitiiviyden osalta. Suomessa vesitiiviysvaatimukset määritetään tapauskohtaisesti yhdessä rakennusviranomaisten ja suunnitelijoiden kesken, yleisiä vesitiiviysvaatimuksia ei ole. Tiiveysvaatimus asetetaan sallitun vuotovesimäärän esim. l/min 100 m, l/min ja m 3 /h tai vuotojen määrän perusteella kpl/100 m 2 ja kpl/m 3 eriteltynä vuodon laadun perusteella, kosteat ja tippuvat. Teknisissä varasto- ja yleisötiloissa voi olla niinkin, ettei tippuvuotoja sallita lainkaan. Joissakin tiloissa vaaditaan vain sisäilman kosteus- ja lämpötilaolosuhteet tietylle tasolle, ja mahdolliset vuodot estetään käyttämällä erilaisia eristerakenteita esim. kalvoja tai onpa jopa rakennettu kalliotilan sisään vesikatolla varustettu rakennus (vrt. Yliopiston kirjavarasto). 1518 2.3 Suomessa ja Pohjoismaissa käytettävät vesieristysratkaisut Kallion tiivistäminen Kallion tiivistämisen, injektoinnin historian katsotaan alkaneen jo 1800-luvun alussa, jolloin Ranskassa käytettiin muurien korjaamiseen savi-kalkkiseosta (Andersson 1995). Sieltä asti injektointi on kehittynyt sementtipohjaisten ja kemiallisten aineiden myötä myös osaksi kalliorakentamista. Suomessa kallion esi- ja jälki-injektointia tehdään muihin Pohjoismaihin verrattuna vähän. Tosin kalliontiiviys sekä kalliotilojen tiiviysvaatimukset poikkeavat ainakin osittain kohteesta riippuen Esi-injektointi Esi-injektoinnilla tarkoitetaan ennen louhintaa tapahtuvaa kallion injektointia, joko louhittavasta perästä tai maanpinnalta käsin. Siinä pyritään tekemään tilaa ympäröivästä kalliorakenteesta tiivis, yhtenäinen massa, jottei vesi tulisi kalliotilaan. Injektointitulokseen ja -tiiviyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. (Brantberger et al. 1998):! kallion rako-ominaisuudet! geohydrologia! injektointireikien geometria! injektointipaine! injektointiaine ja sen koostumus. Suomessa tavallisimmin käytetty injektointiaine on ollut Rapid-sementti. Viime aikoina on enenevässä määrin siirrytty käyttämään mikrosementtejä, kuten Injekterings-, Ultrafin- tai Rheocem-sementit. Nämä injektointilaastit vaativat myös notkistimen ja mahdollisesti kiihdyttimien käyttöä. Kasvavat tiiviysvaatimukset edellyttävät kuitenkin vielä hienojakoisempien aineiden käyttöä. Siten hienompijakoiset sementti-injektointilaastit kilpailevat erityyppisten kemiallisten injektointiaineiden kanssa. Kemiallisilla aineilla saavutetaan yleensä parempi tunkeutuvuus. Niiden reaktioista ja mahdollisesta liukenemisesta kallion raoissa ei ole tarkkaa tutkimustietoa ja siten niiden käyttöä on rajoitettu tietyillä alueilla (Särkkä & Satola 2000). Ruotsissa on tutkittu injektointimenetelmän ja -massan valintaan liittyviä kysymyksiä paljon, koska siellä injektointikustannukset ovat yleisesti suurin kustannuserä kohteen louhintakustannuksista (Brantberger 2000). Valittaessa injektointimassaa tulee ennen 1619 kaikkea tietää kohteen geologinen ympäristö kokonaisuutena. Kalliosta otetuista laboratoriotestauksista ei välttämättä saada todellisia tuloksia injektointimassan virtauksesta kallioraoissa, mikä johtuu injektointimassan homogeenisuudesta (vesi-sementtisuhde) ja sementtipartikkeleiden koon suhteesta rakojen leveyteen (Eriksson et al. 1999). Laboratoriomittauksissa on todettu mm., ettei hienompi sementtiaines välttämättä paranna massan tunkeutuvuutta. Kuitenkin injektointisementin tunkeutuvuudelle on määritetty useita laskentamenetelmiä (Janson 1998). Ne perustuvat kenttäkokeisiin eräänlaisen verkkomallin pohjalle. Myös aikatauluseikat lisäävät kustannuksia esi-injektoinnissa. Etenkin kohteissa, joissa ei voida toteuttaa useamman perän ajoa samanaikaisesti, tulee ylimääräinen katkos injektoinnin vuoksi. Systemaattisesti esi-injektoiduissa kohteissa on esi-injektoinnin todettu vievän n. 20 % louhinnan kokonaisajasta; 20 % työajasta, tunnin odotus ennen porausta (Liljestrand 2000). Yleisesti perän esi-injektointi pyritään suorittamaan yhden erillisen työvuoron aikana. Tätä ovat edesauttaneet kehittyneet kalustot (korkeampi paine) ja menetelmät Jälki-injektointi Jälki-injektoinnilla tarkoitetaan louhitussa tilassa tapahtuvaa yksittäisten vuotopisteiden injektointia. Jälki-injektoinnin heikkoutena on, että yleisesti se vain siirtää vuotopistettä toiseen paikkaan eikä näin ollen välttämättä tuki vuotoa kokonaan. Injektointiaine voi olla sementtipohjainen, mutta yleisemmin käytetään kemiallisia injektointiaineita. Käytetyt aineet ovat polyuretaaneja, 1-komponenttisia injektointiaineita, jotka reagoivat veden kanssa ja paisuvat noin 20-kertaisiksi. Näiden aineiden käyttö edellyttää erillisen katalysaattorin käyttöä (Särkkä & Satola 2000). Kalustona voi olla sama kalusto kuin esi-injektoinnissa mutta myös erityyppisiä käsin käytettäviä jälkiinjektointilaitteita on olemassa, kuten paineprässi Salaojitus Salaojituksella estetään tai ainakin vähennetään hydrostaattisen paineen alaisen pohjaveden virtausta sisään kalliotilaan. Salaojitus voidaan toteuttaa joko kallion sisäisenä, jossa tilan ulkopuolelle sijoittuvilla kallioporarei'illä kuivatetaan kalliota tilan ympäriltä, tai tilan rakenteiden salaojitusjärjestelmällä, jossa vesiä hallitaan esimerkiksi ruiskubetonisalaojilla ja lattiarakenteen salaojituksella. Tilan lujitus- ja eristerakenteena voidaan käyttää ruiskubetonirakenteen sijasta muita rakenteita (vrt. kappale 2.3.4), joissa vedenpaineenkestävyys tai vesien keruu ja ohjaus on ratkaistu muulla tavoin kuin salaojittamalla. 1720 Kallion sisäinen salaojitus Tilan ympäröivään kallioon voidaan sijoittaa porareikiä, joihin ohjataan kalliossa virtaavat pohjavedet. Kallion salaojitusta on käytetty esim. kuilujen kuivatukseen, jossa kuilu ympäröidään kuilun suuntaisilla porarei'illä. Porareikien pohjalta vedet johdetaan tilan kuivatusvesijärjestelmään. Varsinkin tuloilmakuiluissa voi talvella esiintyä veden jäätymiseen liittyviä ongelmia, kun kuiluun kalliosta purkautuvat vedet pääsevät jäätymään joko ruiskubetonirakenteiden salaojissa tai pintavaluntana. Kallion sisäistä salaojitusta voidaan hyödyntää myös tilan vuotavien kallio-osuuksien lujitustöissä. Kuivattamalla kallio tilapäisesti porarei'illä mahdollistetaan pulttien onnistunut juotos ja kallion ruiskubetonointi. Kuivatusporareiät on myöhemmin erikseen injektoitava umpeen Ruiskubetonisalaojitus Kalliopinnan pistevuodot, jotka voivat aiheuttaa vesivuodon heti ruiskutuksen jälkeen vielä kovettumattomaan ruiskubetoniin, poistetaan kallion pintaan ennen ruiskubetonointia asennettavilla ruiskubetonisalaojilla. Viime aikoina keskustelua on synnyttänyt juuri salaojan asentamisvaihe. Yleensähän louhinnan jälkeen havaittavat vesivuodot kalliopinnassa ovat jonkinlaisessa kalliorakenteen muutoskohdassa; kivilaji, kalliorako, ruhje yms. Kun tällaiseen kallion heikkouskohtaan asennetaan salaoja, jää kohdalta, mihin juuri lujitusta tarvittaisiin, ruiskubetonin ja kallion kontakti puuttumaan kokonaan. Usein salaoja asennetaan vielä vuotamattomaan rako- tai ruhjevyöhykkeeseen, koska ajatellaan, että se voi myöhemmässä vaiheessa alkaa vuotaa. Kyse on lähinnä rakennustöiden kiireellisistä aikatauluista, sillä mikäli aikaa olisi, niin ensin kalliopintaan ruiskutettaisiin tietyn paksuinen (esim mm) ruiskubetonikerros ja tämän jälkeen seurattaisiin vuodon kehittymistä. Muutamien päivien seuranta riittäisi, sillä n. viikon mittainen aikajakso riittää veden kulkeutumiseen 100 mm:n ruiskubetonikerroksen läpi (ks. luku 2.3.3, kaava 1). Mikäli vuotoja esiintyy, niin näihin kohtiin voitaisiin vielä ennen lopullista ruiskutusta asentaa salaojitus. Toistamalla tämä toimenpide niin useasti kunnes vuotoja ei enää esiinny saadaan ruiskubetonilla ja salaojilla täysin vesitiiviitä kalliotiloja. Lisäksi tällä menetelmällä, riippuen kohteesta, on mahdollista päästä huomattaviinkin kustannussäästöihin salaojamateriaalien osalta. Toisaalta lisääntyneet työtunnit ja työmaalle sidottu kalusto muodostavat omat lisäkustannuksensa sekä mahdollisesti lisääntyneet ruiskutuskerrat nostavat myös kustannuksia. Mm. Ruotsissa on jo siirrytty järjestelmällisesti tähän käytäntöön. Keskeisimmät tällä hetkellä Suomessa ja tutkimuksessa mukana olleissa kohteissa käytettävät salaojarakenteet ovat putkisalaoja (Kuva 5) ja solumuovisalaoja ns. Paajantisalaoja (Kuva 6). Paajanti rakenne on kehitetty Helsingin kaukolämpötunneli -hankkei- 1821 den yhteydessä ja on yleistynyt myös muissa kohteissa. Kohdetutkimuksessa on tarkasteltu molempiin rakenteisiin sekä salaojien sijoittamiseen ja asennukseen liittyviä ongelmia. eristenaula tai harjateräs 6 mm Kallio umpisolumuovi 60*10 umpisolumuovi 50*10 liimataan yhteen umpisolumuovi 300*10 tiheäsilmäinen katiskaverkko salaojaputki sisähalkaisija d min 32 hehkutettu teräslanka 4 raudoitus 5k100 #, kaistan lev. 600 Kuva 5. Poikkileikkaus putkisalaojarakenteesta. eristenaula tai harjateräs 6 mm Kallio Umpisolumuovi 60*10 umpisolumuovi 50*10 umpisolumuovi 300*10 liimataan yhteen tiheäsilmäinen katiskaverkko 2* umpisolumuovi 50*10 hehkutettu teräslanka 4 raudoitus 5k100 #, kaistan lev. 600 Kuva 6. Poikkileikkaus Paajanti-salaojarakenteesta Lattiasalaojitus Lattiasalaojitus vastaanottaa kaikki tilaan purkautuvat vedet, sillä lattiaosuuden lisäksi lattiarakenteeseen johdetaan myös ruiskubetonisalaojien vedet. Suurten jännevälien halleissa lattiarakenteen reunoilla sijaitsevat runkosalaojakaivannot (Kuva 7), joissa vesi johdetaan salaojaputkilla (väh. 100 mm) vesien kokoomakaivoon. Pienen jännevälin halleissa ja tunneleissa runkosalaoja voi olla sijoitettu tunnelin keskelle tai sen toiseen laitaan veden kulkeutuessa salaojaputkiin lattian salaojasorakerroksessa. 1922 Kuva 7. Tyypillinen poikkileikkaus hallin salaojajärjestelmästä, jossa ruiskubetonisalaojat on liitetty lattian reunoilla sijaitseviin runkosalaojiin Ruiskubetonointi Ruiskubetonin eräs tarkoitus, lujituksen lisäksi, on toimia myös eräänlaisena vesieristeenä. Betoni ei kuitenkaan ole täydellinen vesieriste, mutta veden kulkeutuminen on hidasta tiiviin betonin läpi. Teoreettisesti tarkastellen betonissa oleva kapillaariverkosto sulkeutuu vesitiiviiksi esimerkiksi vesi-sementtisuhteen 0,50 omaavalla betonilla noin kuukauden iässä. Käytännössä näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan vettä kulkeutuu betonin kapillaariverkostossa. Veden kapillaarista kulkeutumista ehjän betonin kapillaariverkostossa voidaan arvioida kaavalla (Syrjänen & Heikkilä 1993): t = mz 2 (1) jossa t on aika s m on vastusluku s/m 2 z on veden kulkema matka m Vastusluvun arvoja ei ole kirjallisuudessa kovin paljon esitetty. Joka tapauksessa vastuslukujen vaihteluvälit ovat suuret. Halkeilemattomalle vesi-sementtisuhteen 0,50 omaavalle betonille voitaneen käyttää suuruusluokkatarkasteluissa vastuslukua 50 x 10 6 s/m 2. Sijoittamalla kaavaan betonipeitteen paksuudeksi z esimerkiksi arvo 0,1 m, saadaan veden läpimenoajaksi vajaa viikko. Ruiskubetonin vesitiiviyttä parantavat yleensä samat tekijät kuin puristuslujuuttakin; hienoksi jauhettu sementti, silikaatti sekä muut notkistavat ja huokostavat lisäaineet (Syrjänen & Heikkilä 1996). Tämän työn kohdetutkimuksissa ei puristuslujuuden suoranaisesti todettu vaikuttavan ruiskubetonin vesitiiviyteen. 2023 Vesieristeenä ruiskubetonia voidaan käyttää periaatteella, että sen läpi kulkeutuvan veden määrä olisi niin pieni, että vesi ehtii haihtua ruiskubetonin pinnalta suoraan sisäilmaan. Kalliotilan ruiskubetonipinnoista haihtuvan kosteusmäärän on havaittu vaihtelevan välillä 1,5 11 g/h/m 2 (Leino 1996). Tätä haihtumista auttavat kalliotiloissa tehokkaat ilmanvaihtojärjestelmät. Toinen ratkaisu haihtumisen tehostamiseksi on ruiskubetonin pintaan ruiskutettava pinnoitekerros. Sen tarkoituksena on muodostaa betonin pintaan betonia huokoisempi kerros, jossa betonin läpi kulkeutuva vesi leviää laajalle alueelle haihdutuspinnan kasvaessa. Ruiskubetonoinnissa on siirrytty kuivamenetelmästä pääosin märkämenetelmään. Suomeen märkämenetelmä on tullut vuonna 1988, Norjassa sen käyttö alkoi jo 10 vuotta aikaisemmin ja Ruotsissa vähän myöhemmin kuin Suomessa. Märkämenetelmän työtehokkuus on parempi sen mekanisoinnin vuoksi. Kuivamenetelmässä sementtimassan ja veden sekoittuminen tapahtuu vasta ruiskutuspäässä ja ruiskun ohjaus käsin. Ruiskubetonin vedenpitävyyteen vaikuttavat tekijät ovat (Syrjänen & Heikkilä 1996):! pohjaveden virtausnopeus kalliossa! ruiskubetoniin kohdistuva vedenpaine! ruiskubetonin vedenläpäisevyys! ruiskubetonikerroksen paksuus! kalliotilan ilman suhteellinen kosteus ja virtausnopeus. Näitä kaikkia on pyritty tarkastelemaan kohdetutkimusten yhteydessä ja hakemaan niitä yhdistäviä tekijöitä, jotka ovat johtaneet vesivuotoihin kohteissa Sisäkatot Erilaisilla sisäkattoratkaisuilla saadaan kalliotilan sisäiset tiiveysvaatimukset halutuiksi. Niillä saadaan poistettua tilan käyttöä haittaavat tippuvuodot, joko paikallisesti tai koko tilaa ajatellen. Lisäksi eristettäessä koko tila tai osa siitä saadaan esim. ilmankuivaimen avulla pidettyä sisäilman olosuhteet haluttuina, kuten erilaiset varasto- ja tekniset laitetilat. Suomessa on toteutettu seuraavanlaisia sisäkattorakenteita:! liikennetunneleissa Ekeberghvelvet-sovelluksia, esim. Kehä II:n Hiidenkallio ja Pönttövuoren rautatietunneli! betonielementtirakennukset kalliotilan sisällä, esim. Helsingin Yliopiston kirjavarasto 2124 ! paikallisesti toteutetut PVC-pintaiset polyesterikankaat, esim. Vuosaari Pasila- kaukolämpötunnelissa pumppuasemien suojaus ja tuloilmakuilun eristys jäähaittojen poistamiseksi (vrt. Kuva 8). PVC-kankaiden paksuutta voidaan vaihdella rasituksesta riippuen 0,8 4,2 mm:iin. Kankaat voivat olla useampikerroksisia ja lasikuituverkolla vahvistettuja. Niiden laskettu elinkaari tunneleissa on 50 vuotta. Suomessa kangasrakenteen käyttöä on osittain hidastanut epäselvyydet sen käytön sallimisesta kalliotiloissa paloturvallisuutta ajatellen. VTT:llä on hiljattain määritetty erään tunnelikangasmateriaalin syttymisherkkyys sekä palonlevittämis- ja savunmuodostusominaisuudet (VTT Rakennustekniikka 1999). Tulosten mukaan syttymisherkkyysluokka on I ja palonlevittämisluokka II eli käytännössä tämä tarkoittaa, ettei kangas ole herkkä syttymään eikä siten levitä paloa ja on näin hyväksyttävissä kalliotiloihin. Norjassa on useita tunnelikankaita ja niiden kiinnitysrakenteita valmistavia yrityksiä, esim. WG Giertsen. Norjassa kankaiden käyttö on sallittu myös vähäliikenteisissä tunneleissa, joissa ajonopeuksia voidaan rajoittaa. Norjassa on toteutettu myös useita koko kalliotilan eristysratkaisuja (Kuva 9). Näissä tiloissa sisäilman suhteellista kosteutta säädetään ilmankuivaimella. Suomeen toimitettuna ja asennettuna tunnelikankaan kustannukset ovat n. 250 FIM/m 2 (>1 000 m 2, hintataso 2000). Norjalainen rsta Stålindustri AS on kehittänyt vesieristerakenteet, jotka on nimetty niiden ensimmäisen käyttökohteen mukaan, Ekeberg-tunneli Oslossa. Ekeberg sovelluksia on periaatteessa kahta erityyppistä rakennetta, Ekeberghvelvet ja S-lining (Kuvat 10 14). S-lining on rakenteeltaan kevyempi ja taipuisampi ohuemman polyeteenieristelevyn ja erilaisen tukirakenteen ansiosta. Lisäksi sen vesitiiviyttä levyjen liitosten kohdalla on parannettu. S-lining soveltuukin parhaiten tunneleiden liitoskohtiin sekä alueille, joissa tunneliprofiili vaihtelee. Rakenne voidaan toteuttaa betonisten seinäelementtien kanssa tai kevyenä rakenteena ilman seinäelementtiä (Kuva 13). Tunneleiden työn aikainen lujitus tehdään ruiskubetonilla ja lopullisena lujituksena on systemaattinen pultitus tasavälein. Erikseen eristerakennetta varten asennettuihin pultteihin kiinnitetään verhoilurakenteen metalliranka. Metallirankaan asennetaan vesi- ja lämpöeristeenä toimiva polyeteenisolumuovilevy, joka kiristetään pulttien kohdilta puristuslevyillä paikalleen (Kuvat 10, 12). Lämpöeristeen päälle asennetaan raudoitusverkko ja 70 mm:n ruiskubetonikerros lujituksen ja paloturvallisuuden takia. Ruiskubetonikerrokseen tehdään liikuntasaumat n m:n välein estämään betonin kuivumiskutistumasta johtuvaa halkeilua. 2225 Kuva 8. Norjan Bergenissä kaukolämpötunnelissa toteutettu paikallinen kangasverhousrakenne. Vastaavia rakenteita Vuosaari Pasila kaukolämpötunnelissa. Kuva 9. Bergenissä, H iehallen urheiluhallissa toteutettu PVC-kangaseriste. Pieni ilmankuivain riittää pitämään suhteellisen ilmankosteuden haluttuna. 2326 M20 harjateräspalkki Rikka + mutteri M20 Neopreenitiiviste Ø 50 x 3 Rikka M20 60 mm PE-eriste Taustaprofiili Irtokoukku Etuprofiili Kiinnityslevy 60 mm Ruiskubetoni Kiinnityslevy Harjaterästanko Ø 8 Kuva 10. Ekeberghvelvet rakenteen kiinnitysmekanismi. Kuva 11. Ekeberghvelvet kiinnitysmekanismi asennettuna. 2427 50 mm PE-eriste 70 mm Ruiskubetoni Kuva 12. S-lining rakenteen kiinnitysmekanismi. Profiilikiskon jatkos Profiilikiskon jatkos Kiinnityspultti 50 mm PE-eriste 60 mm ruiskubetoni Kalliopultti Profiilikiskon jatkos Profiilikiskon jatkos Betonisen seinäelementin kanssa Ilman betonista seinäelementtiä Kuva 13. Poikkileikkaus S-lining rakenteesta T9-tunneliprofiilissa (standardi poikkileikkaus Norjassa). Ekeberghvelvet-rakenne on vastaava. 2528 Ekeberg-menetelmän kustannukset ovat asennettuna Norjassa n NOK/m 2 eli n FIM/m 2 (hintataso 2000). Suomessa Paraisten kalkkikivilouhoksella tehdyn S-lining koerakenteen kustannukset olivat n. 650 FIM/m 2 (hintataso 1998), mutta eristettävän alueen kasvaessa m 2 :iin kustannukset laskevat ja ovat n FIM/m 2 (Heino 1998). Kosteissa olosuhteissa korroosion estämiseksi verhoilurakenteen teräsrakenteet voidaan pinnoittaa ns. Combi-Coat-menetelmällä (kuumasinkittyä 10 % kalliimpi). Parhaillaan rsta Stålindustrilla on kehitteillä systeemi, jossa palonkestävyys ja vesieristys turvataan ruiskubetonin sijasta lasikuitulevyillä. Levyt ovat valmiiksi tunneliprofiiliin mukaan muotoiltuja ja ne asennetaan mahdollisen lämpöeristeen päälle. Valtatien 1:n Salo Muurla välille rakennettavan Isonkylän moottoritietunnelin eristerakenteeksi on valittu Ekeberghvelvetin variaatio Kombi-hvelvet (Kuva 15), jonka asentamista on yksinkertaistettu mutta joka on rakenteeltaan muutoin vastaava kuin Ekeberghvelvet. Valintaan päädyttiin rakenteen riittävän routaeristyksen, asentamisen nopeuden, profiilin joustavuuden ja Norjassa saatujen hyvien vesieristyskokemusten perusteella. Rakenne on täysin vedenpitävä. Paloturvallisuus saavutetaan tekemällä rakenteeseen palosulkuja määrävälein ja suojaamalla rakenne 70 mm:n ruiskubetonilla. 2629 Kuva 14. Ekeberghvelvet-rakenteen asennus käynnissä tunnelityömaalla Norjassa. Kuva 15. Kombi-hvelvet rakenne asennettuna. PE-mattojen jälkeen asennettavat raudoitusverkot kiinnitetään pultteihin erillisillä ankkureilla. Raudoitus peitetään 70 mm:n ruiskubetonilla. rsta Stål, Kombi-hvelvet. 2730 3. Kalliotilojen vesivuototutkimukset 3.1 Kohdetutkimukset Tutkimushanke aloitettiin keväällä 2000 valitsemalla tutkimuksiin 12 edustaa kalliorakennuskohdetta. Kohdevalinnan kanssa samanaikaisesti selvitettiin millä menetelmillä ja laitteistoilla vuotoja voidaan tutkia. Vuotovesitutkimuksia suoritettiin touko heinäkuun aikana pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa kalliotiloissa ja tunneleissa. Vuodelle 2001 ajoittuvaan tutkimusohjelmaan sisällytettiin myös 3 rakenteilla olevaa seurantakohdetta. Näissä kohteissa seurattiin erityisesti vuotojen kehitystä rakentamisen edetessä, jolloin syy-seurausilmiöt voidaan havaita tuoreeltaan kohteessa suoritettavissa vuotokartoituksissa ja mahdollisissa vuototutkimuksissa. Rakentamisen yhteydessä tehdyillä havainnoilla pyrittiin saamaan lisätietoja vuotoja aiheuttavista tekijöistä Kohteiden valinta Tutkimushankkeessa mukana olevia suunnittelutoimistoja pyydettiin esittämään tutkimuskohteiksi suunnittelemiaan kalliotiloja ja tunneleita, joista on käytettävissä dokumentoidut tutkimus-, suunnittelu- ja rakentamistiedot. Tutkittavien kalliotilojen valinnassa käytettiin apuna seuraavia suunnittelijoita:! Helsingin kaupunki, Geotekninen osasto (HKKV/GEO)! Kalliosuunnittelu Oy (KSOY)! Maa ja Vesi Oy (MVOY)! Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy (SROY)! Suoraplan Oy! Insinööritoimisto Virpiö Oy. Kohteiden valinnassa oli myös merkittävä rooli rakennuttajina toimivilla organisaatioilla, erityisesti Helsingin Pelastuslaitoksella ja Helsingin Energialla. Seurantakohteiden valinnassa oman panoksensa antoi Tielaitos (nyk. Tiehallinto) rakennuttajana tarjoamalla VT 1:n Isokylän liikennetunnelikohteen tutkimuskäyttöön. Kohteen suunnittelijana toimi Fundus Oy. Suunnittelutoimistoja pyydettiin esittämään tutkimuskohteiksi eri kalliotiloja, alustavasti ehdotuksia tuli 23 kohteesta. Valinnassa pyrittiin kiinnittämään huomioita seuraaviin seikkoihin;! kohteista on kattavasti tutkimus- ja suunnittelutietoja! louhinnan jälkeen suoritettu kallio- ja vuotokartoitus 2831 ! rakentamisen (esi-injektointi, louhinta, lujitus, salaojitus, ruiskubetonointi! jälki-injektointi, yms.) toteutumatiedot on dokumentoitu! märkä- ja kuivamenetelmällä ruiskubetonoituja kohteita! kohteissa eri urakoitsijoita (ei saman yrityksen tuotantoa)! kohteilla erilaisia käyttötarkoituksia/-olosuhteita (kosteus-, lämpötilavaatimukset, jne.) sekä tiiveysvaatimuksia! kohteessa voidaan tarvittaessa tehdä ainetta rikkovia tutkimuksia (esim. poraus, näytteenotto)! kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja lähinnä dokumentoinnin keräämisen kannalta ovat mahdollisimman uusia tiloja. Näiden kriteerien perusteella VTT valitsi yhdessä suunnittelijoiden kanssa tutkimukseen 12 kohdetta. Valituilla kohteilla on eri käyttötarkoituksia (pysäköinti, yhteiskäyttötunneli, varasto, jäähalli, väestönsuoja). Lisäksi kaikki kohteet ovat suhteellisen uusia, luvulla valmistuneita. VTT:n oma tutkimushalli valittiin ns. pilottikohteeksi, jossa testattiin tutkimusmenetelmiä ja -välineitä Tutkimuskohteet Seuraavassa on listaus tutkituista kohteista ja samalla esitetty kohteen suunnittelija ja urakoitsija:! Kluuvin pysäköintilaitos ja väestönsuoja; Kalliosuunnittelu Oy (KSOY), Rakennus OY Lemminkäinen (ROYL)! Herttoniemenrannan pysäköintilaitos ja väestönsuoja; KSOY, ROYL! Marian sairaalan yhdyskäytävä; Insinööritoimisto Suora Oy (nyk. KSOY), Polar-Rakennus Oy (nyk. Tekra-Yhtiöt)! Hartwall Areenan harjoitusjäähalli; KSOY, ROYL! Mellunmäen pysäköintilaitos ja väestönsuoja; Maa ja Vesi OY (MVOY), Kalliorakennus Vyyryläinen & Co Oy! Pasilan pysäköintilaitos (YLE); MVOY, YIT-Rakennus Oy (YIT)! Yliopiston kirjavarasto; Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy (SROY), ROYL! Leppävaaran pysäköintilaitos ja väestönsuoja; SROY, ROYL! Agroksenmäen varasto ja väestönsuoja; InsinööritoimistoVirpiö Oy, YIT! Vuosaari Pasila kaukolämpötunneli Metsälä UO5; Helsingin kaupungin geotekninen osasto (HGEO), YIT! Vuosaari Pasila kaukolämpötunneli Vallila UO6; HGEO, ROYL! Salmisaari Lauttasaari yhteiskäyttötunneli; HGEO, YIT 2932 Vesitiiviyden hallinta kohteissa Tutkimuskohteina on käyttötarkoitukseltaan ja siten myös tiiviysvaatimuksiltaan hyvin erilaisia tiloja. Näissä tiloissa kuitenkin esiintyy vaihtelevasti haitallisia pistemäisiä tippuvuotoja. Kaikissa kohteissa vesiongelmat liittyvät tilan käyttöä haittaaviin tippuvuotoihin. Varsinaisia kalliotilan ympäristöä ja maanpäällistä rakennetta haittaavia esim. pohjavedentason alentumiseen liittyviä ongelmia ei kohteissa havaita. Kaikissa tutkimuskohteissa on vedeneristys pyritty järjestämään pääosin ruiskubetonilla ja salaojituksella, vain muutamassa kohteessa kallion tiiviyttä on parannettu injektoinnilla. Ruiskubetonikerrosta ei ole välttämättä suunnitelmallisesti pyritty tekemään vesitiiviiksi rakenteeksi, vaan suunniteltu ruiskubetonipaksuus on lähinnä määräytynyt perinteisen lujituskäytännön mukaan. Poikkeuksena ovat kuivamenetelmällä betonoidut tilat (Marian sairaala, Mellunmäki ja Agroksenmäki), joissa tilan käyttötarkoituksen perusteella on suunnitelmallisesti pyritty kuivempaan lopputulokseen valitsemalla kuivamenetelmä. Lisäksi Yliopiston kirjavarasto on käytännössä vesitiivis, sillä itse varasto on kalliotilan sisään rakennettu betonielementtinen vesikattoinen rakennus. Varastoa ympäröivästä kalliotilasta on myös pyritty ympäristön pohjavesiolosuhteiden vuoksi tekemään tiivis. Esi-injektointia ei systemaattisesti ole käytetty vesieristeenä tutkimuskohteissa Salmisaari Lauttasaari yhteiskäyttötunnelia lukuun ottamatta. Esi-injektointia on suoritettu paikallisesti joissakin kohteissa ja lisäksi yleensä kuilujen alueella. Monessa kohteessa on suunnittelussa kuitenkin ollut mukana esi-injektoinnin tarve ja siten louhintaurakoihinkin sisällytetään kuuluvaksi ennalta arvioitu määrä injektointia. Usein rakennusvaiheessa ei ole kuitenkaan ollut tarvetta injektointiin vesimenekkikokeiden perusteella. Kaikissa kohteissa on jouduttu turvautumaan erilaisiin vesivuotojen jälkikorjausmenetelmiin (jälki-injektointi, haihdutuspellit, lisäsalaojat, ruiskubetonin paikkausmassat jne.). Nämä ovat muodostuneet osaksi tilan vesivuotojen hallintaa, johon ei kuitenkaan pitäisi turvautua vaan pyrkiä jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa pysyviin ja toimiviin vesieristysratkaisuihin Tutkimusmenetelmät Vastaavaa tutkimustyötä vesivuotojen syistä ei ole aikaisemmin Suomessa tehty, joten referenssejä ja kokemuksia tutkimukseen soveliaista menetelmistä ei ollut saatavilla. Tietoa ei ollut myöskään tarjolla kansainvälisesti. Vesivuotojen tutkimisessa primaarisyyt jaettiin kahteen ryhmään: 1) Kalliorakenteeseen ja kallioympäristöön liittyvät syyt 2) Kalliotilan lujitus-/vesieristysrakenteeseen liittyvät syyt. 3033 Jakomenettelyä voidaan kuvata siten, että ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ne asiat, jotka ovat jo olemassa, kun tilaa ryhdytään suunnittelemaan kallioon. Kalliorakenteesta johtuvat vuotojen syyt on usein helppo kohdentaa kallion rikkonaisuuteen ja siitä johtuvaan kallion vedenläpäisevyyteen. Yleisesti kallioympäristöön liittyvät muut asiat, kuten lähistön rakentaminen tai jo rakennettu ympäristö sekä pohjavesiolosuhteet ovat tekijöitä, jotka jäävät monesti huomioimatta puhuttaessa tilojen vesitiiviydestä. Toiseen ryhmään voidaan katsoa kuuluvaksi ne vesivuotojen syyt, jotka realisoituvat tilan suunnittelussa ja rakentamisessa. Tällöinkin kalliorakenteen tarkentuminen voi lopulta määrätä, millaisia eristerakenteita tilaan rakennetaan ja millaisia vuotovesien hallintakeinoja käytetään, jotta ympäristöön liittyvät asiat tulevat huomioiduksi rakentamisessa. Ryhmäjako ei siis ole yksiselitteinen, vaan ongelmaa ratkottaessa joudutaan ottamaan huomioon samanaikaisesti molempiin ryhmiin kuuluvia asioita. Tutkimuksessa kalliorakenteeseen ja kallioympäristöön liittyviä asioita tarkasteltiin kohteen dokumenttien perusteella. Nämä tiedot olivat käytettävissä analysoitaessa kohteen vuotoja. Kohdetutkimuksissa havaituissa vuotoilmentymissä pyrittiin selvästi osoittamaan syy, miksi vesi tulee lujitus-/vesieristysrakenteen läpi juuri tutkitusta vuotopisteestä. Tämä johti väistämättä ruiskubetonirakenteen tarkempaan tutkimiseen ja laadun arvioimiseen. Laadun vertailu vuotamattoman ruiskubetonin kanssa ei tämän tutkimuksen osalta ollut mahdollista rakennetutkimusten korkeiden kustannusten takia. Ruiskubetonin laatua arvioitiin osin VTT Rakennustekniikan betonilaboratoriossa suoritetuilla mikrorakennetutkimuksilla (ks ) sekä kohteessa paikan päällä suoritetuilla mittauksilla ja havainnoilla. Seuraaviin laatutekijöihin kiinnitettiin erityistä huomiota:! tiheys! huokoisuus! puristuslujuus! eheys! paksuus! pintakosteus ja rakennekosteus! kontakti kallioon. Näistä tiheys, huokoisuus ja puristuslujuus ovat laboratoriossa näytteistä määritettäviä ominaisuuksia. Muiden ominaisuuksien selville saamiseksi "haravoitiin" läpi menetelmiä ja laitteita, joilla ruiskubetonia on mahdollista tutkia kohteessa in situ. Tutkimusmenetelmien valinta on pitänyt sisällään tutustumisen alalla käytettyihin mittalaitteisiin ja menetelmiin. Eri mittalaitteita on kokeilu pilottikohteessa, VTT tutkimushallissa. Kokeilujen perusteella valittiin kohdetutkimuksissa käytettävät mittalaitteet ja työkalut. 31 Näytä lisää
EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto. Lisätiedot Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi
Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla? Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin Lisätiedot RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen
RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976, Lisätiedot MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?
MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN Lisätiedot Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke
Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin Lisätiedot RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow
RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015 DI Seppo Petrow Ruiskubetoni Ruiskubetoni terminä tarkoittaa käytännössä rakentamistapaa, joka sisältää seuraavat osa-alueet: ruiskubetoni materiaalina ruiskubetonointi Lisätiedot PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA
PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut, Lisätiedot MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ
MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa Lisätiedot Kehä I, Vallikallio STU1
Kehä I Vallikallio Kehä I, Vallikallio STU1 Tilaaja Rakennuttaja Pääurakoitsija Espoon kaupunki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri YIT Rakennus Oy Infrapalvelut IMP (Maa-, vesi- ja pohjarakentaminen) IKR Lisätiedot ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL
ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta- Lisätiedot Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset
M 17/Lka-60/1 Liminka 11.1.1960 Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset Pyhäkosken voimalaitostutkimuksia suoritettaessa löydetty savikivi on Suomen kallioperässä täysin ympäristöstään Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki Lisätiedot Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella
Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston Lisätiedot MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE
MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet: Lisätiedot RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013
Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden Lisätiedot RIL 266-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys ry. Kalliopultitusohje
RIL 266-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys ry Kalliopultitusohje 2 RIL 266-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa Lisätiedot MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1
MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2 Lisätiedot ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS
ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila Lisätiedot YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET
LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus Lisätiedot Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet
1 (7) Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet Kehityspäällikkö Gunnar Laurén, Saint-Gobain Weber Oy Ab Johdanto Lattiapäällysteiden kosteusherkkyys on ollut jo pitkään tiedossa, mm Lisätiedot Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys
Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009 Lisätiedot Johdanto. Kuva 1. Kalliotilat Kampin alueella.
kalliorakennushankkeen riskienhallinnassa Jannis Mikkola, diplomi-insinööri Toimialapäällikkö, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd jannis.mikkola@rockplan.fi Johdanto Kalliorakentaminen alkoi lisääntyä Suomessa Lisätiedot Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma
Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Prof. Pekka Särkkä TKK Kalliorakentaminen Kaivosinsinöörikoulutus Ruotsi, (Saksa, Venäjä) aluksi Teknillisen korkeakoulun kemian osasto 1937- Vuoriteollisuusosasto Lisätiedot The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region
The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause Lisätiedot Platon Perusmuurin kosteudeneristys
Xtra Tammikuu 2006 Platon Perusmuurin kosteudeneristys Uusi ja kestävämpi Platon perusmuuriin Pitkäikäinen Platon turvekatto Ja talosi voi hyvin Platon Xtra Xtra kuiva kellari ja Kosteus aiheuttaa huomattavia Lisätiedot RAKENNUSFYSIIKKA 2013 -SEMINAARIN YHTEENVETO
RAKENNUSFYSIIKKA 2013 -SEMINAARIN YHTEENVETO 24.10.2013 Prof. TTY, Rakennustekniikan laitos Kosteus- ja homeongelmien vähentäminen 2 Aikataulut Valvonta Vastuut Asiantuntemus Koulutus ja tiedotus Asenteet Lisätiedot RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT
RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen, Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä, Lisätiedot Länsimetron kalliohaasteet varautuminen ja selviytyminen. Suomen kuntatekniikan päivät 17.05.2013 Juha Salmelainen, Rockplan
Länsimetron kalliohaasteet varautuminen ja selviytyminen Suomen kuntatekniikan päivät 17.05.2013 Juha Salmelainen, Rockplan LÄNSIMETRO LYHYESTI 13,7 km kaksoistunnelia, 7+1 asemaa, 9 rv-hallia, kääntöraide Lisätiedot Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa
1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti Lisätiedot Icopal Fonda Geoplex 10. Fonda Geoplex 10 Salaojalevy pihakansiin ja viherkatoille
Icopal Fonda Geoplex 10 Fonda Geoplex 10 Salaojalevy pihakansiin ja viherkatoille Tiivis levy Fonda Geoplex 10 on laadukas salaojalevy, joka parantaa pihakansirakenteiden toimivuutta. Sen avulla vesi voidaan Lisätiedot KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA
KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI 01300 VANTAA ASIANTUNTIJALAUSUNTO VESIVUOTOJÄLJISTÄ W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 3-4 4 1 0 0 JOENSUU 17.2.2004 Lisätiedot Rakennustuotteiden vaarallisten aineiden arviointi CEN/TC 351. Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan SFS 13.5.2014 Pekka Vuorinen
Rakennustuotteiden vaarallisten aineiden arviointi CEN/TC 351 Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan SFS 13.5.2014 Pekka Vuorinen CEN/TC 351 Construction products - Assessment of release of dangerous Lisätiedot MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen
MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, uusitut ikkunat TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(11) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 3 Lisätiedot MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA
Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina Lisätiedot Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka... Lisätiedot POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI
POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet Lisätiedot Finnmap Consulting Oy SSM
1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen Lisätiedot S I S Ä I L M A T U T K I M U S
Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 Lisätiedot Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä
Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Kuivaketju10 -seminaari, työmaatoteutus Oulu 14.10.2015 Perttu Pitkälä Kehityspäällikkö, Skanska Oy Rakentamisen valmistelu Tavoitteista toimenpiteiksi Suunnitellaan Lisätiedot Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi
Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki, Lisätiedot Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)
Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa Lisätiedot HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA
HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ, Lisätiedot Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3
Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää. Lisätiedot Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa
Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa Lisätiedot TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo
TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral, Lisätiedot Geoenergia ja pohjavesi. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi
Geoenergia ja pohjavesi Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Geoenergiaa voidaan hyödyntää eri lähteistä Maaperästä (irtaimet maalajit), jolloin energia on peräisin auringosta Lisätiedot Kosteusturvallista betonielementtirakentamista
Lumen 1/2016 ARTIKKELI Kosteusturvallista betonielementtirakentamista Tuomas Alakunnas, talo- ja energiatekniikan insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACEtutkimusryhmä, Lapin ammattikorkeakoulu Mikko Vatanen, Lisätiedot SEMTU OY RAKENTEIDEN VEDENERISTYSRATKAISUT 17.10.2011
SEMTU OY RAKENTEIDEN VEDENERISTYSRATKAISUT 17.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 2. PENTAFLEX JÄRJESTELMÄ...4 2.1. Pentaflex KB:... 5 2.2. Pentaflex KB 8... 7 2.3. Pentaflex ABS... 9 2.4. Pentaflex Lisätiedot ROCKFON SYSTEM G DIRECT
Järjestelmän kuvaus: ROCKFON SYSTEM G DIRECT Suoraan asennettava järjestelmä Nopea ja tehokas asennusprosessi Oikea valinta mataliin huoneisiin Tyylikäs ja yhtenäinen ilme alakattoon G 300 mm ROCKFON SYSTEM Lisätiedot ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2358. Kalervo Orantie, Jouko Ritola & Anna Kronlöf. Kalliotilojen ruiskutettavat vesitiiviit komposiittirakenteet
ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2358 Kalervo Orantie, Jouko Ritola & Anna Kronlöf Kalliotilojen ruiskutettavat vesitiiviit komposiittirakenteet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2358 Kalliotilojen ruiskutettavat Lisätiedot SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY
SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa Lisätiedot KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML
3 KOSTEUS Tapio Korkeamäki Visamäentie 35 B 13100 HML tapio.korkeamaki@hamk.fi RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET KOSTEUS LÄMPÖ KOSTEUS Kostea ilma on kahden kaasun seos -kuivan ilman ja vesihöyryn Kuiva ilma Lisätiedot Roofing Sikan referenssikortti: Sikaplan VGWT vesikate vanhan
Roofing Sikan referenssikortti: Sikaplan VGWT vesikate vanhan bitumikermivesikatteen päällä Sikaplan -12 VGWT ja Sikaplan -15 VGWT vesikatteet Sikaplan Sarnafil Sikaplan VGWT vesikate vanhan bitumikermikaton Lisätiedot VETTÄ LÄPÄISEVÄT ASFALTTIPÄÄLLYSTEET HULEVESIEN HALLINTAAN. Maarakennuspäivä 24.9.2015
VETTÄ LÄPÄISEVÄT ASFALTTIPÄÄLLYSTEET HULEVESIEN HALLINTAAN CLASS-PROJEKTI Maarakennuspäivä CLASS-projekti Lemminkäinen Infra oli mukaan CLASS-projektissa (2012-2014), joka oli VTT:n vetämä TEKES-projekti Lisätiedot Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki
1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus... Lisätiedot RUISKUTTAJAN HENKILÖPÄTEVÖITTÄMISOHJELMAN ESITTELY. EFNARC in RUISKUBETONIN RUISKUTTAJAN PÄTEVÖITTÄMISOHJELMA. Marraskuu 2015
Experts for Specialised Construction and Concrete Systems RUISKUTTAJAN HENKILÖPÄTEVÖITTÄMISOHJELMAN ESITTELY EFNARC in RUISKUBETONIN RUISKUTTAJAN PÄTEVÖITTÄMISOHJELMA Marraskuu 2015 EFNARC www.efnarc.org Lisätiedot CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus
CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista Lisätiedot Käsi- ja kehotärinän terveysvaikutukset teollisuus- ja verkkopalveluiden työtehtävissä
Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella Käsi- ja kehotärinän terveysvaikutukset teollisuus- ja verkkopalveluiden työtehtävissä - Loppuraportti Suomen Tärinäntorjunta 1 Sisällysluettelo Tausta... Lisätiedot BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012
BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien Lisätiedot ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO GEOTEKNINEN OSASTO
HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO GEOTEKNINEN OSASTO RISTO NIINIMÄKI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, RAKENNUSGEOLOGI CASE: VUOSAARI VUOSAAREN JAKSO Vuosaaren jakso kuuluu pitkään harjujaksoon. Vuosaareen on muodostunut Lisätiedot Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat
Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen Lisätiedot As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO
As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Lisätiedot VALOKUVAT LIITE 1 1(8)
VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia Lisätiedot Suuria säästöjä elpo-elementeillä
Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien Lisätiedot Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki
Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka Lisätiedot TAVOITTEENASETTELU KULKEUTUMISRISKIN ARVIOINNISSA. Jussi Reinikainen, SYKE
TAVOITTEENASETTELU KULKEUTUMISRISKIN ARVIOINNISSA Jussi Reinikainen, SYKE ESITYKSEN SISÄLTÖ Kulkeutumisriskit; mitä ja miksi? Tavoitteenasettelun lähtökohdat Esimerkkejä Pohjavesi Pintavedet Sisäilma Yhteenveto Lisätiedot RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN
RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön Lisätiedot Betonoinnin valmistelu
Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa. Lisätiedot Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt. Johdanto
Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt Johdanto Teemat Laaditaan oppimateriaalia: 1. Perusteet; lämmön siirtyminen, kastepiste,... 2. Työmaan olosuhdehallinta; sääsuojaus, lämmitys, kuivatus, Lisätiedot Case: Martinlaakson uimahalli
Case: Martinlaakson uimahalli RIL Rakennusten sortumat miten estetään Kuparisali Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Turvallisuussyistä Martinlaakson uimahalli on suljettu rakennustutkimuksen ajaksi! www.vantaa.fi Lisätiedot KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut
KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379 Lisätiedot Teettäjän kokemuksia monipilaantuneen raskaanteollisuuden alueen kunnostuksesta
Teettäjän kokemuksia monipilaantuneen raskaanteollisuuden alueen kunnostuksesta Pekka Puska/Kalmar Industries Oy Ab 12.3.2008 1 16 April 2008 Teollisuusalueen ilmakuva 2 16 April 2008 Esitysrunko 1. Yleistä Lisätiedot MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015
MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan Lisätiedot AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto
AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja Lisätiedot DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä
TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa Lisätiedot TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi
R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja Lisätiedot Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala
Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin. Lisätiedot Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien
TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4 Lisätiedot Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita. Lisätiedot Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys
Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset... Lisätiedot PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN PURSIALASSA. Timo Massinen
PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN Timo Massinen HISTORIAA / TAUSTAA Kreosoottikyllästämö PAH- yhdisteet Lisäksi pursialan alueella pienteollista toimintaa, puunjalostusta, korjaamoja Lisätiedot YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS
3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut Lisätiedot Betonin korjausaineiden SILKOkokeet
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat... Lisätiedot Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007
Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Rakennesuunnittelutoimisto työpaikkana 1 Mitä on rakennesuunnittelijan työ? Rakennuksen tulee kestää sille kohdistuvat kuormat ja ympäristörasitukset koko rakenteen Lisätiedot Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS
INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN Lisätiedot Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö
Hydrologia Timo Huttula L8 Pohjavedet Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Pohjavettä n. 60 % mannerten vesistä. 50% matalaa (syvyys < 800 m) ja loput yli 800 m syvyydessä Suomessa pohjavesivarat noin 50 Lisätiedot KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013
KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... Lisätiedot Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi
Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen Lisätiedot Uusi BY Ruiskubetoniohje
Uusi BY Ruiskubetoniohje TOTEUTUKSEN TARKASTUS JA TARKASTUSLUOKAT Dipl. Ins. Pauli Syrjänen, M&T Engineering Oy M&T Engineering Oy Uusi BY Ruiskubetoniohje M&T Engineering Oy ENC 301 SpC 1.3 STANDARDIT Lisätiedot KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA
KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa Lisätiedot LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS
GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002 Lisätiedot KALLIORAKENNUSTYÖMAIDEN TOTEUMATIETOJEN KERUUJÄRJESTELMÄ
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö KALLIORAKENNUSTYÖMAIDEN TOTEUMATIETOJEN KERUUJÄRJESTELMÄ Työn valvoja Työn teettäjä Tampere 2007 TkL Reijo Rasmus Skanska Infra Lisätiedot ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN
Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause Lisätiedot Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen
FRAME 08.11.2012 Tomi Pakkanen Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen - Kokeellinen tutkimus - Diplomityö Laboratoriokokeet Lisätiedot INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen
INJEKTOINTILETKU Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen Edut Varma lopputulos rakenteen vesitiiviys voidaan koestaa vedellä paineinjektointina Lisätiedot Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12