Source: http://docplayer.fr/5393041-Kit-plancher-chauffant-zem.html
Timestamp: 2018-11-18 02:32:09+00:00
Document Index: 187280691

Matched Legal Cases: ['art 30', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

KIT PLANCHER CHAUFFANT ZEM - PDF
Download "KIT PLANCHER CHAUFFANT ZEM"
1 N O T I C E KIT PLANCHER CHAUFFANT ZEM - W ZEM-75-0 D E M O N T A G E la chaleur haute fidélité T
2 SOMMAIRE I - PRESENTATION DESCRIPTION COMPOSITION... 3 II - INSTALLATION RECOMMANDATIONS Sonde d ambiance QAA Thermostat de sécurité plancher chauffant RAK-TB MONTAGE DE LA SONDE D AMBIANCE, DU THERMOSTAT DE SECURITE PLANCHER CHAUFFANT ET DES ACCESSOIRES Chaudière 1ere génération (non équipée d un connecteur pour le raccordement du thermostat plancher chauffant) Chaudière 2ème génération (équipée d un connecteur pour le raccordement du thermostat plancher chauffant) III - UTILISATION / PARAMETRAGES THERMOSTAT DE SECURITE PLANCHER CHAUFFANT Consigne de température de sécurité SONDE D AMBIANCE QAA Utilisation de la QAA Paramètrage (pour le marché français uniquement)... 9 IV - DEFAUT DE FONCTIONNEMENT CODE DEFAUT Chaudière 1ere génération (non équipée d un connecteur pour le raccordement du thermostat plancher chauffant) Chaudière 2ème génération (équipée d un connecteur pour le raccordement du thermostat plancher chauffant) RÉARMEMENT DU THERMOSTAT DE SÉCURITÉ PLANCHER CHAUFFANT
3 I - PRESENTATION 1 - DESCRIPTION Le kit plancher chauffant est principalement composé d un thermostat de sécurité plancher chauffant et d une sonde d ambiande QAA 73. Le thermostat de sécurité doit être installé sur le départ de l installation, afin d éviter la surchauffe du sol en cas de défaut de la régulation de la chaudière. Ce thermostat de sécurité, indépendant de la régulation, à réarmement manuel, coupe la fourniture de chaleur et fonctionne même en l'absence de courant ou de fluide moteur (Se référer à la norme NF EN ). La sonde d ambiance QAA 73 est obligatoire pour améliorer la régulation et permet d accéder aux paramètres et à leurs réglages. 2 - COMPOSITION 2 Fig ZEM Repère Désignation Nombre Référence 1 Sonde d ambiance QAA /136 1 L Clip-in comprenant : L AGU2.002A mini nappe de raccordement (AGU/carte LMU) entretoise Faisceau de raccordement électrique comprenant : - connecteur 2 pts (AGU) - connecteur 2 pts (Tableau de commande) W Connecteur 2 pts (raccordement QAA 73 au connecteur (3.2)) 1 C Serre-câble + vis de fixation 2 2 A B Collier de frettage 2 C Sécurité plancher chauffant RAK TB.1400S 1 L Notice de montage 1 T
4 1 - RECOMMANDATIONS II - INSTALLATION Sonde d ambiance QAA 73 - La sonde d ambiance QAA 73 doit être placée dans la pièce de référence du bâtiment (ex : séjour). Cette pièce doit être chauffée par le réseau provenant de la chaudière et ne doit pas comporter d autres systèmes de régulation (ex : robinets thermostatiques). - Elle doit être installée au mur à environ 1 m 50 du sol à l écart de toutes sources de chaleurs (radiateur, rayonnement solaire, lampes, télévision, etc..) ou de froid. - Elle ne sera ni masquée par un rideau ni placée dans un mobilier.! Un câble normalisé 2 x 1.5 mm² doit être utilisé. (Longueur maximale du câble : L = 50 m). Le câble reliant la sonde à l unité centrale de gestion LMU ne sera pas posé en parallèle ni dans la même gaine que les câbles électriques 230 V (écart 30 cm minimum conseillé) Thermostat de sécurité plancher chauffant RAK-TB Le thermostat de sécurité plancher chauffant doit être placée sur la tuyauterie départ de l installation et le plus proche possible de la chaudière. - Veiller à ce qu'il reste assez d'espace au dessus du thermostat pour permettre : l'accès à la fenêtre de contrôle, le réglage de la température de coupure et un éventuel démontage de la sécurité. - Le collier de fixation doit être serré suffisamment pour faire adhérer toute la longueur de la sonde sur la tuyauterie.! Un câble normalisé 2 x 1.5 mm² doit être utilisé. La meilleure protection contre les perturbations s obtient en utilisant un câble blindé à deux fils torsadés. Les deux extrémités du câble blindé doivent être reliées par un bon conducteur à un potentiel de référence dans chaque bâtiment (masse du bâtiment)
5 INSTALLATION 2 - MONTAGE DE LA SONDE D AMBIANCE, DU THERMOSTAT DE SECURITE PLANCHER CHAUFFANT ET DES ACCESSOIRES Se référer aux indications de montage sur l emballage de la QAA Z36a 2284Z33a 2284Z34a Ouvrir l'appareil par dessous et séparer le socle de la façade de l'appareil. Fixer le socle au mur à l'aide de vis. Faire passer le câble du bus par l'ouverture du socle et le relier aux bornes 1 et Z35a Emboîter la façade de l'appareil en haut sur le socle et refermer l'appareil. Se référer aux indications de montage de la fiche livrée avec le thermostat de sécurité plancher chauffant ZEM-77-0 ZEM-79-0 Ouvrir le boîtier de l appareil (retrait de 4 vis) Monter l appareil sur la tuyauterie départ de l installation. le fixer à l aide du collier ZEM-78-0 relier le câble aux bornes 11 et 12 de l appareil - 5 -
6 INSTALLATION - Ouvrir l habillage de la chaudière, - ouvrir la porte du tableau de commande - retrait des 2 vis. - clipser l AGU (2.1) sur la carte LMU de la chaudière, monter les entretoises (2.3) sur l AGU (2.1), 2.3 ZEM raccorder le connecteur 2 pts (3.1), du faisceau de raccordement (3), sur les bornes 7 et 8 de l AGU (2.1), ZEM connecter la mini-nappe (2.2) du clip-in AGU à la borne X300 de la carte LMU de la chaudière, ZEM clipser le connecteur 2 pts (3.2), du faisceau de raccordement, dans la découpe marquée "QAA" du tableau de commande de la chaudière, ZEM X300 ZEM ZEM
7 INSTALLATION - maintenir le faisceau (3) aux autres fils basse-tension à l aide des 2 colliers de frettage (6), - fixer le câble de l appareil d ambiance QAA 73 au tableau de commande à l aide du serre-câble (5), ZEM faire passer le câble de l appareil d ambiance QAA 73, dans un des passe-fils du châssis de la chaudière (la découpe du passe-fil doit être adaptée au diamètre du câble utilisé), - raccorder le connecteur 2 pts (4) au câble de l appareil d ambiance QAA 73 puis le connecter sur la borne QAA du tableau de commande, 4 - ôter le connecteur 2 pts (16) et son shunt de la borne TT du tableau de commande - la consigne chauffage sera alors donnée par l appareil d ambiance QAA 53 ou QAA73 et le potentiomètre chauffage au tableau de commande de la chaudière deviendra inactif. Si le shunt n est pas enlevé, la consigne chauffage donnée par! le potentiomètre reste active si celle-ci est supérieure à celle réglée sur l appareil d ambiance QAA53 ou QAA 73. (se référer au 8 du chapitre VI - MISE EN SERVICE de la notice technique de la chaudière). ZEM-50-0 ZEM ZEM
8 INSTALLATION Chaudière 1 ere génération (non équipée d un connecteur pour le raccordement du thermostat plancher chauffant). Fig Chaudière 2 ème génération (équipée d un connecteur pour le raccordement du thermostat plancher chauffant). - ôter le connecteur 2 pts (borne X400, rep.8/9) - remplacer le shunt (20) du connecteur 2pts par les 2 fils du câble du thermostat de sécurité plancher chauffant, Fig ZEM ZEM-51-0 Réaliser le raccordement électrique du thermostat de sécurité plancher chauffant. Fig V 50 Hz Phase Neutre Terre RAK-TB ZEM-83-0 Phase Neutre Terre Côté chaudière ZEM repositionner le connecteur sur la borne X400, rep. 8/9 - fixer le câble (21) du thermostat de sécurité plancher chauffant au tableau de commande à l aide du serre-câble (5) et s assurer que l autre extrêmité est bien raccordée aux bornes 11 et 12 du thermostat de sécurité plancher chauffant, ZEM- Fig ZEM
9 III - UTILISATION / PARAMETRAGES 1 - THERMOSTAT DE SECURITE PLANCHER CHAUFFANT Consigne de température de sécurité Le thermostat de sécurité est réglé sur 55 C. (norme NF EN ). 2 - SONDE D AMBIANCE QAA Utilisation de la QAA 73 Pour l utilisation de la QAA 73, se référer au feuillet livré avec l appareil Paramètrage (pour le marché français uniquement) Pour modifier la valeur de la température maxi consigne chauffage, accéder aux paramètres à l aide de la sonde d ambiance QAA 73 comme PARAMETRES USINE QAA73 l indique les paragraphes ci-après puis régler les valeurs suivant le tableau ci-dessous. PARAMETRES QAA 73 A MODIFIER Fonction Circuit radiateur (CC1) Circuit plancher chauffant (CC1) Limitation max. de la temp. de départ CC1 (TV1max) ligne QAA73 Valeur ligne QAA73 Valeur C C! Pour un bon fonctionnement, il est important de laisser l influence de l ambiance sur CC1 (réglage usine) à la ligne
10 UTILISATION / PARAMETRAGES NIVEAU 1 : PARAMETRAGE PAR L UTILISATEUR FINAL Réglage de la sonde d ambiance QAA 73 en fonction des besoins individuels de l utilisateur final. Touche Remarque Ligne Appuyer sur l une des deux touches de sélection de ligne - Vous accédez au niveau de programmation "utilisateur final" (niveau 1) Affichage : 1 PROG a) b) THI-49-0 c) a) Désignation de la ligne b) Numéro de la ligne c) Paramètre à régler 2 PROG A l aide des touches de sélection de ligne, choisissez la ligne voulue (rep. b). - Les possibilités de réglage sont indiquées au page 12 - chapitre III - UTILISATION / PARAMETRAGEs... 3 Régler la valeur désirée à l aide des touches + ou - (rep. c). Le réglage est mémorisé dès que vous quittez le mode programmation ou passez à une autre ligne. - Les possibilités de réglage sont indiquées au page 12 - chapitre III - UTILISATION / PARAMETRAGEs 4 En appuyant sur la touche Info, vous quittez le niveau de programmation "utilisateur final". Affichage permanent
11 UTILISATION / PARAMETRAGES NIVEAU 2 : PARAMETRAGE PAR LE CHAUFFAGISTE Réglages pour la configuration et le paramètrage de la sonde d ambiance QAA 73 par le chauffagiste. Touche Remarque Ligne 1 PROG Appuyer sur l une des deux touches de sélection de ligne - Vous accédez au niveau de programmation "utilisateur final" (niveau 1) Affichage : THI-49-0 Appuyer simultanément sur les deux touches de sélection de ligne pendant 3 s minimum. - Vous accédez au niveau de programmation "chauffagiste (niveau 2) Affichage : 2 PROG a) b) THI-50-0 c) a) Désignation de la ligne b) Numéro de la ligne c) Paramètre à régler 3 PROG A l aide des touches de sélection de ligne, choisissez la ligne voulue (rep. b). - toutes les lignes possibles figurent au page 14 - chapitre III - UTILISATION / PARAMETRAGEs... 4 Régler la valeur désirée à l aide des touches "+ ou -" (rep. c). Le réglage est mémorisé dès que vous quittez le mode programmation ou passez à une autre ligne. - Les possibilités de réglage sont indiquées au page 14 - chapitre III - UTILISATION / PARAMETRAGEs 5 En appuyant sur la touche Info, vous quittez le niveau de programmation "chauffagiste" Affichage permanent
12 UTILISATION / PARAMETRAGES LISTE DES PARAMETRES QAA 73 (memorises dans la QAA73 de 1 a 98) Liste des paramètres "UTILISATEUR FINAL" Ligne Fonction Plage de réglage/ affichage Unité Incrément de réglage Réglage de base Mise à l heure 1 Heure actuelle :59 hh:mn 1 min - 2 Date (jour, mois) 1er jan déc jj:mm 1 jour - 3 Année aaaa 1 an - Consignes 5 Consigne de temp. ambiante d'économie TRF... TRN C (TRRw) 6 Consigne d'ambiance hors-gel (TRF) 4... TRRw C * Consigne de température ECS de confort TBWR... TBWmax C 1 60 (TBWw) Programme horaire CC1 (Circuit de chauffage 1) 10 Présélection du jour de semaine Lu...Di, semaine jour 1 jour - 11 Heure d'enclenchement 1ère phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min 06:00 12 Heure d'arrêt 1ère phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min 22:00 13 Heure d'enclenchement 2ème phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min --:-- 14 Heure d'arrêt 2ème phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min --:-- 15 Heure d'enclenchement 3ème phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min --:-- 16 Heure d'arrêt 3ème phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min --:-- Programme horaire CC2 (Circuit de chauffage 2) 20* Présélection du jour de semaine Lu...Di, semaine jour 1 jour - 21* Heure d'enclenchement 1ère phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min 06:00 22* Heure d'arrêt 1ère phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min 22:00 23* Heure d'enclenchement 2ème phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min --:-- 24* Heure d'arrêt 2ème phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min --:-- 25* Heure d'enclenchement 3ème phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min --:-- 26* Heure d'arrêt 3ème phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min --:-- Programme horaire de l eau chaude sanitaire 30 Présélection du jour de semaine Lu...Di, semaine jour 1 jour - 31 Heure d'enclenchement 1ère phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min 06:00 32 Heure d'arrêt 1ère phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min 22:00 33 Heure d'enclenchement 2ème phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min --:-- 34 Heure d'arrêt 2ème phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min --:-- 35 Heure d'enclenchement 3ème phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min --:-- 36 Heure d'arrêt 3ème phase - - : - - / 00: :00 hh:mn 10 min --:
13 UTILISATION / PARAMETRAGES Ligne Vacances 40 Début congés (jour.mois) - - : - - = inactif 1er jan déc jj.mm 1 jour - - : Fin congés (jour.mois) - - : - - = inactif 1er jan déc jj.mm 1 jour - - : Niveau de fonct. du CC pendant les vacances hors gel, économie - - hors gel Généralités Fonction Plage de réglage/ affichage Retour aux programmes horaires standard non, oui - - non 45 pour CC et ECS (appuyer 2 fois sur -/+ pendant 3 s) 46 Température commutation été/hiver C Langue Allemand, anglais Français 50* Affichage d'erreurs (Code et texte d'erreur de QAA ou de la régulation de chaudière) * Ces lignes ne sont affichées que dans le mode Open Therm Plus. Les fonctions correspondantes doivent en outre être existantes dans la régulation de chaudière. - - : - - = point de commutation inactif Unité Incrément de réglage Réglage de base
14 UTILISATION / PARAMETRAGES Liste des paramètres "CHAUFFAGISTE" Ligne Fonction Plage de réglage/ affichage Unité Incrément de réglage Réglage de base Informations pour le service 51 Consigne d'ambiance actuelle CC C Consigne Confort, Economie ou Hors gel Temp. extérieure atténuée (appuyer 2 fois sur C * la touche -/+ pendant 3 s pour qu'elle adopte la valeur mesurée) 58* Température des fumées C 1-62 Mode OpenTherm Lite, Plus Consigne de départ effective CC C 1 - Chauffage ambiant (CC1 et CC2) 70 Pente de la caractéristique de chauffe CC , = CC 1 inactif 71 Limitation min. de la temp. de départ CC TV1max C 1 8 (TV1min) 72 Limitation max. de la temp. de départ CC 1 TV1min... TKmax C 1 80 (TV1max) 73 Translation de la caractéristique de chauffe K CC 1 74* Construction du bâtiment lourde, légère - - légère 75* Influence de la température ambiante aucune, sur CC 1, - - sur CC1 76 Différentiel d'ambiance (point de coupure) K = inactif 77 Adaptation de la caractéristique de chauffe inactive, - - inactive active 78 Anticipation max. de l'optimis. à min l'enclenchement 79 Anticipation max. de l'optimis. à l'arrêt min Eau Chaude Sanitaire 90* Consigne de temp. d'économie pour l'ecs 8... TBWw C 1 40 (TBWR) Autorisation de la charge d'eau chaude 24h/jour, h / 91 sanitaire ZSP 1) CC -1h, jour ZSP CC, ZSP ECS 92* Fonction anti-légionelles HORS, EN - - EN 93* Sélecteur de régime ECS Sans Eco, - - Avec Avec Eco Eco
15 UTILISATION / PARAMETRAGES Ligne 94* Fonction Commande de la pompe de circulation Plage de réglage/ affichage Libération ECS, Progr. horaire ECS Programme Program me horaire ECS Généralités 95 Blocage de commande HORS, EN - - HORS 96* Maître horloge QAA73, externe - - QAA73 97 Début d'heure d'été 1er jan déc jj.mm 1 jour 25mars 98 Fin de l'heure d'été 1er jan déc jj.mm 1 jour 25 oct Unité Incrément de réglage Réglage de base * Ces lignes ne sont affichées que dans le mode Open Therm Plus. Les fonctions correspondantes doivent en outre être existantes dans la régulation de chaudière. 1) ZSP = Programme horaire
16 1 - CODE DEFAUT IV - DEFAUT DE FONCTIONNEMENT Chaudière 1 ere génération (non équipée d un connecteur pour le raccordement du thermostat plancher chauffant). La sécurité plancher chauffant, installée comme indiqué au page 8 - chapitre II - INSTAL- LATION, coupera l alimentation de la chaudière en cas de dépassement de la température fixée Chaudière 2 ème génération (équipée d un connecteur pour le raccordement du thermostat plancher chauffant). Le code défaut ci-dessous apparaîtra sur l afficheur. Affichage A0 Signification Remèdes Déclenchement du thermostat de sécurité plancher chauffant Réarmer le thermostat de sécurité Vérifier si le débit d'eau de l installation est suffisant (circulateur, vanne d'isolement, ) 2 - RÉARMEMENT DU THERMOSTAT DE SÉCURITÉ PLANCHER CHAUFFANT ZEM-81-0 Ouvrir le bouchon du boîtier du thermsotat de sécurité Appuyer sur le bouton RESET pour réarmer la sécurité du thermostat
20 GEMINOX SAS - 16, rue des Ecoles - BP SAINT-THEGONNEC (FRANCE) - Internet : Ayant le souci d améliorer constamment ses produits, GEMINOX se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Document non contractuel. JANVIER 2011
Centrale ambiance T78 radio
Centrale ambiance T78 radio Document n 1437-4 ~ 06/06/2011 FR NL IT NL DE ES PT Kit de commande radio pour alféa Evolution code 074061 Notice d'installation destinée au professionnel à conserver par l
Documentation Technique. des Tableaux de Commande. Gamme ECOCONTROL / SP
Documentation Technique des Tableaux de Commande Gamme ECOCONTROL / SP CE ECO 5 E EC 2.32C-a CE 100 l O N03885.DSF N03942.DSF CB120 6.3 AT 03052-00 EC 2.04C-b 6.3 AT N03885.DSF 03473-01 N03885.DSF CB120
NOTICE DE MONTAGE ET D'INSTALLATION. Régulation de confort ECOCONTROL /SU 3
NOTICE DE MONTAGE ET D'INSTALLATION Régulation de confort ECOCONTROL /SU 3 circuit de chauffage avec circulateur circuit de chauffage avec vanne mélangeuse brûleur avec allure production d'eau chaude sanitaire
Régulateur de chauffage SMILE
Notice d'installation et de montage Régulateur de chauffage SMILE NOTICE D'INSTALLATION ET DE MONTAGE 1 FR1P-0128-0306R1-GE51 Notice d'installation et de montage Sommaire 1 APPLICATIONS...4 2 INSTRUCTIONS
Kit relève chaudière MS. Kit 2ème circuit S. Kit 2ème circuit M. Notice de montage EN NL DE IT. code 073948
Kit relève chaudière S code 07948 Document n -8 ~ 8/0/009 F EN NL DE IT Kit ème circuit S code 079 ou 0740 pour pompe à chaleur split service Kit ème circuit code 04 (079 + 0740) pour pompe à chaleur monobloc