Source: http://docplayer.fi/15261874-Selvitys-suunnitelma.html
Timestamp: 2017-12-13 13:55:47+00:00
Document Index: 2786785

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 CW Solutions Oy (12) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Maasuodattamo pumppukaivolla kumpuna Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS: RN:o 1:175 KAUPUNKI / KYLÄ: Honkajoki TILAN NIMI: TILAN OMISTAJA: SUUNNITELMAN LAATIJA: CW Solutions Oy (Asetuksen mukaan tämä suunnitelma on säilytettävä kiinteistöllä ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. VNA 542 / 2003, 6 ja 7 )
3 CW Solutions Oy (12) 1. SELVITYS- JA SUUNNITTELUKOHDE 1.1. TONTIN / KIINTEISTÖN TIEDOT Osoite: Asuinrakennuksen pinta-ala: 142 m 2 Käyttötarkoitus: Jatkuva asuminen 1.2. TILAN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puh: LAATIJA Selvityksen ja suunnitelman on laatinut toimeksiannosta CW Solutions Oy Yritystunnus: Osoite: Hurstipolku 3 A RAISIO Yhteyshenkilöt:
4 CW Solutions Oy (12) 2. MITOITUS JA LASKENTAPERUSTEET Taulukossa 1 on esitetty kohteen nykyinen vedenkulutus ja kuormituksen laskennassa käytettävät arvot. Taulukko 1. Kiinteistön nykyisen tilanteen laskennassa käytetyt arvot. Selvitys/Nykyinen Suunnitelma Kiinteistön asumispinta-ala 142,2 m² 142,2 m² Asukasmäärä 6 kpl 6 kpl Vuorokausikulutus / henkilö 80 l 150 l Asumispäivät / vuosi 365 kpl 365 kpl Taulukko 2. Haja-asutuksen kuormitusluvun koostumus: kuormituksen alkuperä sekä eri kuormituslajien määrät grammoina asukasta kohti vuorokaudessa (g/ p d). Kuormituksen alkuperä Orgaaninen aine BHK7 Kokonaisfosfori Kokonaistyppi g/p d g/p d g/p d Uloste 15 0,6 1,5 Virtsa 5 1,2 11,5 Muu 30 0,4 1 Kuormitusluku 50 2, SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 3.1. VESIJÄRJESTELMIEN KUVAUS Kohde sijaitsee Honkajoen kunnassa (kartta liitteenä). Kohteessa on asuinrakennus ja autotalli-ulkorakennus. Liitteessä on asemapiirros ja kuvaus nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Asuinrakennuksella on kaksi sakokaivoa sarjassa (kuva 1), joista vesi johdetaan viereisen pellon reunusojaan. Pelto-ojaa pitkin vesi virtaa tietä reunustavaan ojaan. Kohteeseen tulee talousvesi kunnallisesta vesijohtoverkosta. Talon oma pihakaivo ei ole enää käytössä, vaan siitä otetaan vettä korkeintaan kastelukäyttöön. Kohteen läheisyydessä sijaitsevat naapurit ovat liittyneet myös kunnan vesijohtoon. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella eikä alueella ole erityismääräyksiä jätevesien käsittelyyn liittyen. Pihakaivosta mitattu pohjaveden korkeus oli n. 2,2 m talon kivijalan alapuolella.
5 CW Solutions Oy (12) Kuva 1. Kiinteistön sakokaivot ja purkuoja VEDENKULUTUS JA KUORMITUSARVIOT Asuinrakennuksesta jätevettä muodostuu normaaleista asumisen askareista, kuten WC, suihku, keittiö, astian- ja pyykinpesukoneet. Näiden kohteiden vesistä ei jätevesianalyysejä tehty, joten kiinteistön talousjätevesien laskennallinen kuormitus perustuu Vn:n asetuksessa 542/2003 määritettyihin kuormituslukuihin (taulukko 1) sekä muihin yleisiin mitoitusperusteisiin. Talousjätevesikuormaa laskettaessa on otettu myös huomioon kiinteistön arvioitu henkilökuorma / vuosi. Taulukossa 3 esitetään arviot arvioidun nykyisen käyttöasteen kuormituksesta. Taulukko 3. Kiinteistön arvioidut kuormitusluvut nykyisellä vedenkulutuksella. Virtaus BHK7 Fosfori Typpi l/d g/d g/d g/d WC ,0 10,80 78,0 WC-tilan pesuallas 96 50,0 0,67 1,67 Suihku ,3 1,11 2,78 Keittiö 64 33,3 0,44 1,11 Sauna 26 13,3 0,18 0,44 Kuormituspitoisuus mg/l ,4 174,2 Kokonaiskuormitus 6 henkilöä g/d 482 l/d ,2 84,0 kg/a 176 m³/a 110 4,8 30,7
6 CW Solutions Oy (12) 3.3. NYKYISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Asuinrakennuksen sakokaivot on asennettu vuonna 1989 ja ovat melko hyvässä kunnossa. Kaivot on tehty 1 m betonirenkaista ja niiden tiiveys vaikuttaa olevan hyvä. Purkuputki on ajoittain ollut tukossa ja tästä on seurannut välitön kaivojen vedenpinnan nousu, mikä viittaa kaivojen hyvään tiiveyteen. Purkuputken tukkeentumisen syy saattaa olla sen eristämätön asennus lähelle pintaa yhdistettynä hyvin loivaan viettoon, mistä on seurauksena voinut olla jäätyminen. Kummassakaan kaivossa ei ole T-haarakappaletta lähtöyhteissä. Ensimmäisen kaivon lähdössä on ns. U-putki. Nykyiset jätevesijärjestelmät (sakokaivot) eivät kuitenkaan täytä Valtioneuvoston asetuksen N:o 542/2003 asettamia jäteveden puhdistuksen ehtoja, vaan järjestelmä tulee uusia asetuksen ehdot täyttäviksi
7 CW Solutions Oy (12) 4. SUUNNITELMA UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1. VALINTAPERUSTEET Kohde sijaitsee Honkajoen kunnassa alueella (kartta liitteenä), jonne ei ole suunniteltu viemäriverkkoa lähitulevaisuudessa harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien vuoksi. Tästä syystä kohde tarvitsee itsenäisen jätevedenkäsittelyjärjestelmän. Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. Kohteessa on käytössä vakituinen asuinrakennus ja autotallivarastorakennus. Uuteen järjestelmään johdetaan käsiteltäväksi kohteen asuinrakennuksen kaikki jätevedet. Vanhan sakojärjestelmän kaksi ensimmäistä sakokaivoa voidaan jättää uuden puhdistusjärjestelmän käyttöön. Sakokaivojen pohjan ja yhteiden tiiveys on kuitenkin tarkistettava ja varmistettava asennuksen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti kaivot voidaan korvata kokonaan uusilla sakokaivoilla. Suunnitelmassa on esitetty molemmat vaihtoehdot LAITTEISTON VALINTA Kohteeseen suunnitellaan kolmevaiheinen saostussäiliö, (kaksi ensimmäistä ovat olemassa olevia sakokaivoja ja kolmas on uusi kaksiosastoinen saostussäiliö) sekä maasuodattamo pumppukaivolla ja pintavesiä ohjaavalla kummulla. Järjestelmä sijoitetaan pihan luoteispuolelle pellon vieressä olevalle nurmialueelle. Kentän loppuun jätetään tilavaraus fosforinpoistolle. Esitetyllä käsittelymenetelmillä päästään VN asetuksen mukaisiin käsittelyvaatimuksiin ja puhdistustuloksiin. Huoneistoala on 142 m². VN asetuksen liitteen 1 kohdassa 2c jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoitus pitää perustua vähintään siihen asukaslukuun, jonka arvo saadaan jakamalla huoneistoala neliömetreissä luvulla 30, ollen vähintään kuitenkin 5. Kohteen suunnittelun perustana tulisi siis käyttää esitettyä minimiasukaslukua 5. Koska kohteessa asuu tällä hetkellä kuitenkin 6 henkilöä käytetään suunnittelun pohjana tätä henkilölukumäärää. Taulukossa 4 on esitetty laitteiston mitoitukseen ja suunnittelun perustana olevat kuormitusluvut.
8 CW Solutions Oy (12) Taulukko 4. Kiinteistön arvioidut kuormitusluvut maksimiasukasluvun vedenkulutuksella. Virtaus BHK7 Fosfori Typpi l/d g/d g/d g/d WC ,0 10,80 78,0 WC-tilan pesuallas ,0 0,67 1,67 Suihku ,3 1,11 2,78 Keittiö ,3 0,44 1,11 Sauna 48 13,3 0,18 0,44 Kuormituspitoisuus mg/l ,7 93,3 Kokonaiskuormitus 6 henkilöä g/d 900 l/d ,2 84,0 kg/a 329 m³/a 110 4,8 30, KUVAUS UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Suunnitelma perustuu Jita Oy:n järjestelmiin. Suunnitelmaa voidaan myös soveltaa muiden laitetoimittajien vastaaville järjestelmille. Puhdistusjärjestelmä: Toimittaja: Maasuodatusjärjestelmä kumpuna Esim: Jita Oy, Wavin-Labko Oy ja Uponor Oy Laitteistojen tekniset tiedot ovat liitteissä: Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet: JITA saneerauspaketti (1000 l) JITA Pumppukaivo vaihtoehto JITA Kumparesuodatusjärjestelmä Kaikki jätevedet asuinrakennuksesta johdetaan saostusyksikölle ja siitä edelleen pihatien ali pumppukaivolle. Pumppukaivosta vesi johdetaan maasuodatukseen, joka tehdään kumpuna. Kuvassa 2 on esitetty maasuodattamon paikka sekä viemärilinja saostussäiliöille. Saostus: Saostus toteutetaan joko käyttäen hyväksi kahta nykyistä säiliötä ja asentamalla niiden jälkeen uusi noin l kaksiosastoinen säiliö tai asentamalla kokonaan uudet l saostussäiliöt. Saostussäiliöyksikkö on siis kaikkiaan neliosastoinen. Saostussäiliöiden pohjalle laskeutuva kiintoaines, "pohjaliete", poistetaan lokaautotyhjennyksin tarvittaessa tai noin kaksi kertaa vuodessa. Vettä kevyemmän aineksen virtaus saostussäiliöistä eteenpäin estetään sijoittamalla säiliön lähtöyhteet pinnan alapuolelle. Saostussäiliöistä selkeytetty vesi virtaa pumppukaivoon ja sieltä edelleen jakokaivon kautta maapuhdistamoon. Maasuodatus: Maasuodatuksessa käsiteltävä vesi jaetaan noin 0,3 0,4 m paksuisen sepelikerroksen läpi varsinaiseen suodatuskerrokseen, jossa mekaanisbiologinen puhdistus tapahtuu. Suodatuskerroksen paksuus on noin 0,7-0,8 m. Tässä kerroksessa mikrobit kasvavat hiekanjyvästen pinnalla (biofilminä) ja hajottavat jäteveden lika-ainekset pääosin hiilidioksidiksi ja
9 CW Solutions Oy (12) vedeksi. Suodatuskerrokseen jäävät myös ne pienet kiintoainehiput, joita ei ole saatu erotettua saostussäiliöissä. Suodatuskerroksen alla on kokoomakerros, joka koostuu kokoomaputkista ja noin 0,3 m kerroksesta seulottua sepeliä. Kokoomaputket johtavat puhdistetun veden kokoomakaivoon. Täältä vesi johdetaan purkuputkella ojaan. Kuva 2. Maapuhdistamon paikka ja purkuoja sekä viemärilinja kentälle. Fosforinpoisto-optio: Maasuodatusratkaisussa suositellaan fosforinpoisto-option huomioon ottamista tulevaisuudessa, mikäli kohteen kuormat nousevat mitoitustasolle eli asetuksen määrittelemää virtausta vastaaviksi ETÄISYYDET JA KORKEUDET Kuvassa 3 on vaaitusmittausten nollapiste 10,00 m (talon kivijalka). Asemapiirros uudesta jäteveden puhdistusjärjestelmästä ja puhdistamon taso- ja leikkauspiirrokset on esitetty liitteinä. Kuva 3. Talon kivijalka korkeuspositio 10 m.
10 CW Solutions Oy (12) Taulukossa 5 ja 6 on esitetty jätevesijärjestelmän etäisyydet ja korkeuserot tontilla. Taulukko 5 ja 6. Jätevesijärjestelmän etäisyydet ja korkeuserot. Etäisyys m Korkeusero m Asuinrakennus 0,00 Kivijalka 10,00 Piharakennus 35,00 Sakokaivo1 renkaan reuna 8,94 Sakokaivo 1 16,80 Sakokaivo2 renkaan reuna 8,95 Sakokaivo 2 18,00 Sakokaivo1 tuloputki 8,24 Purkuputken pää 27,00 Sakokaivo2 lähtöputki 7,63 Kaivo 19,50 Purkuputken pää (nykyinen) 7,60 Tie 18,00 Maanpinta puhdistamon kohdalla nyt 8,10 Joki n. 300,00 Pumppukaivon tuloputki 7,04 Naapurin asuinrakennus (arvio) 100,00 Purkuputken pää (uusi) 7,35 Maasuodatuskenttä 30,00 Kokoomakaivon tuloputki 7,51 Jakokaivon lähtöputki 8,87 Purkuoja 7,50 Maantien vierusoja 7,20 Maanpinta suodatuskummun päällä 9,40 Kaivon veden pinta 7,86 Tien pinta 8, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUS Jätevesijärjestelmän asennuksessa tulee noudattaa toimittajan ohjeistusta (Liitteet): Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet: JITA saneerauspaketti (1000 l) JITA Pumppukaivo vaihtoehto JITA Kumparesuodatusjärjestelmä Liitteessä on jätevesijärjestelmän taso- ja leikkauskuvat, joissa laitteiden etäisyys- ja korkeussuhteet on esitetty ohjeellisesti perustuen mittaushetkellä vallinneisiin maaston korkeuksiin. Asennuksessa huomioitavia seikkoja: Asennus aloitetaan kiinnittämällä asuinrakennuksen kivijalan yläreunan korkeus + 10,00 metriä. Viemärit, saostussäiliöt ja pumppukaivo: Saostussäiliöt, jakokaivo ja pumppukaivo asennetaan laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti ja ankkuroidaan betonilaattaan laitetoimittajan ankkurointiohjeen mukaan. Saostussäiliöt, jakokaivo ja pumppukaivo on eristettävä päältä ja sivuilta jäätymisen estämiseksi. Saostussäiliöiden ja pumppukaivon alle, ympärille ja päälle on käytettävä puhdasta ja kivetöntä hiekkaa.
11 CW Solutions Oy (12) Säiliöitä ei saa peittää enempää kuin laitetoimittajan maksimiasennussyvyys sallii. Saostussäiliön maksimiasennussyvyys riippuu valittavan laitteen ominaisuuksista sekä laitetoimittajan ohjeesta. Laitteistoja ostettaessa on varmistettava saostus- ja pumppaussäiliöiden maksimiasennussyvyydet. Viemärilinjat asennetaan vähintään 600 mm syvyyteen ja vähintään 1,5%:n kaadolla. Viemärilinjoihin on asennettava huuhteluyhteet asentamalla tarkistusputket joko talon sisäpuolelle tai välittömästi talon seinän ulkopuolelle sekä kaikkiin suunnanmuutoskohtiin. Viemärilinjat pitää asentaa puhtaan hiekan päälle sekä peittää puhtaalla hiekalla. Viemärilinja pitää eristää vähintään 50 mm eristekerroksella jäätymisen välttämiseksi, ellei viemäriä asenneta routarajan alapuolelle. Tien alituskohdassa viemärilinja pitää eristää vähintään 200 mm eristekerroksella. Viemärilinjojen tuuletusputket johdetaan rakennusten katolle. Vanhojen sakokaivojen pohjan, reunojen ja läpivientien tiiveys on tarkastettava asennuksen yhteydessä. Maasuodatuskenttä, kokoomakaivo ja purku: Suodatuskenttä asennetaan laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Kokoomaputket tulee asentaa 0,5 1 %:n laskulla kokoomakaivoon. Imeytysputket asennetaan mm kokoomaputkien päälle 0,5-1 %:n kaadolla. Sekä imeytys- että kokoomaputkien päälle asennetaan suodatinkangas maa-ainesten sekoittumista ehkäisemään. Maasuodatuskenttä ja sen kaikki laitteistot on eristettävä (50 mm kerros) jäätymistä vastaan. Suodatuskenttä tehdään kumpuna, jotta purku ojaan on mahdollista. Suodatuskentän kumpu tulee muotoilla niin, että pintavesiä ei pääse kenttään. Kentän ympäristön salaojittaminen on myös suositeltavaa. Purkuoja on perattava ja varmistettava, ettei mahdollinen tulvavesi estä vapaata purkua Purkuputki tuodaan minimissään 0,5 % kaadolla kokoomakaivosta. 5. KIINTEISTÖN YMPÄRISTÖKUORMITUS KÄSITTELYN JÄLKEEN Järjestelmä pystyy toimittajan ilmoittamien suoritusarvojen mukaan täyttämään asetuksen edellyttämät puhdistusvaatimukset. Taulukossa 7 on esitetty puhdistetun veden arvioidut kuormitusluvut maksimikuormituksella. Taulukko 7. Kiinteistön puhdistetun veden arvioidut kuormitusluvut maksimiasukasluvun vedenkulutuksella. Puhdistettu vesi Virtaus BHK7 Fosfori Typpi mg/l 33,3 2,2 56 Kokonaiskuormitus g/d 900 l/d 30,0 2,0 50,4 kg/a 329 m³/a 11,0 0,72 18,4 Puhdistustehokkuus Reduktio-% 90,0 85,0 40,0
12 CW Solutions Oy (12) 6. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet ovat liitteissä: Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet: JITA saneerauspaketti (1000 l) JITA Pumppukaivo vaihtoehto JITA Kumparesuodatusjärjestelmä Liitteessä on malli huoltopäiväkirjalle. 7. LIITTEET 1. Sijaintikartta 2. Tonttikartta 3. Asemapiirros Nro AS nykyisestä jäteveden puhdistusjärjestelmästä 4. Asemapiirros Nro S saneeratusta jäteveden puhdistusjärjestelmästä asuinrakennuksen jätevesille (1:500, A3) 5. Asemapiirros Nro S kokonaan uudesta jäteveden puhdistusjärjestelmästä asuinrakennuksen jätevesille (1:500, A3) 6. Taso- ja leikkauspiirros Nro L saneeratusta jäteveden puhdistusjärjestelmästä asuinrakennuksen jätevesille maasuodatuksella 7. Taso- ja leikkauspiirros Nro L kokonaan uudesta jäteveden puhdistusjärjestelmästä asuinrakennuksen jätevesille maasuodatuksella 8. Maasuodatusjärjestelmän asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet (kumparesuodatus) 9. Huoltopäiväkirja 10. Tarvikeluettelo ja kustannusarvio (Saneerattu maasuodatuskenttä) 11. Tarvikeluettelo ja kustannusarvio (Maasuodatuskenttä)