Source: http://docplayer.fr/352040-Decrets-arretes-circulaires.html
Timestamp: 2017-01-24 03:27:22+00:00
Document Index: 287676679

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à mètres carrés, lorsqu ils font l objet de travaux de rénovation importants NOR : DEVU A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville, Vu la directive 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ; Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment l article R ; Vu l arrêté du 20 décembre 2007 relatif au coût de construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment, mentionné à l article R du code de la construction et de l habitation, Arrêtent : TITRE I er GÉNÉRALITÉS CHAPITRE I er Champ d application Art. 1 er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d application de l article R du code de la construction et de l habitation. Les dispositions du présent arrêté s appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments existants de surface hors œuvre nette supérieure à mètres carrés, à l exception des catégories suivantes de bâtiments : a) Les bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes particulières liées à un usage autre que d habitation, doivent garantir des conditions particulières de température, d hygrométrie ou de qualité de l air ; b) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d eau chaude pour l occupation humaine produit une faible quantité d énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ; c) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés, dans lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ; d) Les bâtiments destinés à rester complètement ouverts sur l extérieur en fonctionnement habituel ; e) Les bâtiments situés dans les départements d outre-mer. Les dispositions du présent arrêté s appliquent lorsque sont entrepris des travaux de réhabilitation portant sur l enveloppe, les installations de chauffage, de production d eau chaude, de refroidissement, de ventilation, d éclairage ou les équipements utilisant les énergies renouvelables d un bâtiment, pour un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment concerné. Art. 2. Les dispositions applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d achèvement de la construction est antérieure au 1 er janvier 1948 sont celles des articles 2 à 44 de l arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants. Les dispositions applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d achèvement de la construction est postérieure au 1 er janvier 1948 sont celles des articles 3 et suivants du présent arrêté.2 Art. 3. La valeur du bâtiment concerné est déterminée selon son usage et sa surface hors œuvre nette conformément aux dispositions de l arrêté du 20 décembre 2007 relatif au coût de construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment, mentionné à l article R du code de la construction et de l habitation. Art. 4. Le calcul du coût prévisionnel des travaux visés à l article 1 er du présent arrêté inclut au moins le coût des travaux suivants : construction ou remplacement d une paroi opaque séparant l ambiance chauffée de l extérieur, du sol ou d un local non chauffé ; travaux d isolation des parois opaques, y compris les travaux de peintures, plâtreries, carrelage, électricité consécutifs aux travaux d isolation ; travaux de réfection de l étanchéité de toitures terrasses, y compris les travaux induits sur les acrotères et les équipements techniques indissociables du bâtiment situés en toiture ; travaux de réfection ou de couverture de toitures ; travaux d installation ou de remplacement de parois vitrées ou portes donnant sur l extérieur, y compris les travaux de peintures, plâtreries consécutifs ; travaux d installation ou de remplacement de fermetures ou de protections solaires ; travaux d installation ou de remplacement d éléments du système de chauffage ou de production d eau chaude sanitaire, y compris les travaux de gros œuvre ou de terrassement extérieurs au bâtiment, les travaux sur les réseaux, les travaux sur le système d évacuation des produits de combustion et les travaux de reprise des peintures, plâtreries consécutifs ; travaux de suppression ou d installation de cheminées ; travaux d installation ou de remplacement d éléments du système de ventilation ; travaux d installation ou de remplacement d éléments du système de refroidissement ; travaux d installation ou de remplacement d éléments du système d éclairage dans les bâtiments à usage autre que d habitation, y compris les travaux d électricité consécutifs ; travaux d installation ou de remplacement d éléments de régulation, de programmation ou de gestion technique de bâtiment, y compris les travaux d électricité consécutifs ; travaux de remplacement ou d installation de systèmes de production d électricité à demeure ; travaux d installation ou remplacement d installations solaires thermiques. Ce coût intègre l ensemble des dépenses relatives à la dépose et la mise en décharge des équipements et ouvrages remplacés, la fourniture et pose des ouvrages et équipements nouveaux, ainsi que l ensemble des travaux induits éventuels, notamment l ensemble des installations de chantier, et sujétions liées à l exécution de ces travaux. Art. 5. Pour l application du présent arrêté, préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable au sens de l article L du code de l urbanisme ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis ni à cette déclaration, préalablement à l acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux, le maître d ouvrage réalise l estimation du coût des travaux visés à l article 4. En l absence d un chiffrage détaillé du coût de chacun des types de travaux visés à l article 4, et si les prestations du marché relatif à ces travaux font l objet de lots séparés, cette estimation peut être réalisée sur la base de l estimation des lots contenant ces travaux. CHAPITRE II Définitions Art. 6. Huit zones climatiques H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3 sont définies en annexe I du présent arrêté. Trois classes d exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport BR 1, BR 2 et BR 3 sont définies et déterminées selon les modalités de l annexe II du présent arrêté. Art. 7. Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III. Art. 8. On appelle bâtiment initial le bâtiment tel qu il existe avant les travaux de réhabilitation. On appelle bâtiment en projet le bâtiment tel que conçu suite aux travaux de rénovation. Art. 9. La consommation conventionnelle d énergie d un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d eau chaude sanitaire, l éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d eau chaude sanitaire et de ventilation, s exprime sous la forme d un coefficient exprimé en kwh/m 2 d énergie primaire, noté Cep. Ce coefficient prend en compte une éventuelle production d électricité à demeure du bâtiment. La surface prise en compte est égale à la surface de plancher hors œuvre nette au sens de l article R du code de l urbanisme. Ce coefficient est calculé pour une période d une année en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul TH-C-E ex approuvée par un arrêté du ministre en charge de la construction.3 On note respectivement Cep inital et Cep projet les consommations conventionnelles d énergie calculées pour le bâtiment initial et pour le bâtiment en projet. On appelle consommation de référence du bâtiment en projet et on note Cep réf la consommation conventionnelle d énergie du bâtiment en projet, calculée sur la base des caractéristiques de référence données dans le titre II du présent arrêté. Art. 10. La température intérieure conventionnelle atteinte en été, notée T ic, est la valeur maximale horaire en période d occupation de la température opérative ; pour le résidentiel la période d occupation considérée est la journée entière. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique. Les modalités de calcul de T ic sont définies dans la méthode de calcul TH-C-E ex approuvée par un arrêté du ministre en charge de la construction. On appelle température intérieure conventionnelle de référence et on note T ic réf la température intérieure conventionnelle atteinte en été, déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté. Art. 11. On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d été et au refroidissement, nommées CE1 et CE2, et définies en annexe III. CHAPITRE III Exigences Art Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment en projet pour lequel le maître d ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes : 1 o La consommation conventionnelle d énergie du bâtiment initial Cep inital fait l objet d une estimation selon la méthode TH-C-E ex, conformément aux modalités précisées à l article 14 du présent arrêté ; 2 o La consommation conventionnelle d énergie du bâtiment en projet Cep projet est inférieure ou égale à sa consommation de référence Cep réf ; 3 o Pour les bâtiments en projet à usage d habitation, la consommation conventionnelle d énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d eau chaude sanitaire, exprimée en kwh/m 2 d énergie primaire du bâtiment en projet, est inférieure ou égale à un coefficient maximal Cep max, déterminé selon les modalités précisées dans l article 13 du présent arrêté ; 4 o Pour les bâtiments en projet à usage autre que d habitation, la consommation conventionnelle d énergie du bâtiment en projet Cep projet est inférieure de 30 % à la consommation du bâtiment initial Cep inital, estimée comme prévue au 1 (1 o ) du présent article. 5 o Les caractéristiques minimales définies au titre III du présent arrêté sont respectées. 6 o Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment en projet définies par son usage, la température intérieure conventionnelle de la zone T ic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone T ic réf. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour T ic et T ic réf ; Si le calcul conduit à une valeur de T ic réf inférieure à 26 o C, T ic réf est alors égale à 26 o C. Cette exigence ne s applique pas aux zones composées de locaux de catégorie CE2. 2. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments en projet dont les produits de construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté. Art. 13. Pour l application de l article 12, les valeurs du coefficient maximal Cep max sont données dans le tableau suivant : TYPE de chauffage ZONE climatique CEP max EN kwh énergie primaire /m 2 /an Combustibles fossiles ou bois H1 130 H2 110 H3 80 Chauffage électrique H1 165 (y compris les pompes à chaleur) H2 1454 TYPE de chauffage ZONE climatique CEP max EN kwh énergie primaire /m 2 /an ou Réseau de chaleur à partir du 1 er janvier H3 115 Chauffage électrique H1 195 (y compris les pompes à chaleur) H2 175 ou Réseau de chaleur jusqu au 31 décembre H3 145 Dans le cas d un bâtiment utilisant différents systèmes de chauffage, le coefficient Cep max est égale à la moyenne des coefficients Cep max correspondant aux systèmes de chauffage, pondérés par les besoins en chauffage correspondants. Art. 14. Dans les deux cas suivants ci-dessous, par dérogation aux 1 (1 o ) et 1 (4 o ) de l article 12, il n est pas exigé d évaluer la consommation Cep inital et, pour les bâtiments à usage autres que d habitation, la consommation du bâtiment en projet Cep projet ne doit pas nécessairement être inférieure de 30 % à la consommation Cep inital : les travaux de rénovation s accompagnent d un changement d usage au sens de la méthode TH-C-E ex ; ou l ensemble du bâtiment avant rénovation n était pas utilisé, ou bien ni chauffé ni refroidi. Les autres dispositions prévues à l article 12 s appliquent. Art. 15. Le maître d ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme donnée d entrée du calcul des coefficients Cep et T ic conformément à la méthode de calcul TH-C-E ex : lorsque des produits sont soumis à l application du décret n o du 8 juillet 1992 modifié concernant l aptitude à l usage des produits de construction, les produits étant identifiés dans ce cas par l apposition du marquage CE, et que celui-ci comprend la caractéristique thermique, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou agréments techniques européens ; dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l Union européenne ou partie contractante de l accord EEE, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre de la directive 89/106 reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie contractante de l accord instituant l Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l application d une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen. A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique d un produit selon ces modalités, la valeur à utiliser est précisée dans la méthode de calcul TH-C-E ex. Art. 16. A l exception des bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, le maître d ouvrage fait établir sous format électronique la description des données utilisées pour le calcul, selon le modèle défini dans la méthode de calcul TH-C-E ex. Le maître d ouvrage fait également établir, au plus tard à l achèvement des travaux, une synthèse d étude thermique selon les modalités précisées en annexe VI. TITRE II BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE CHAPITRE I er Caractéristiques thermiques du bâti Inertie Art. 17. L inertie quotidienne de référence est déterminée selon l inertie avant les travaux de rénovation selon la méthode TH-C-E ex. Si l inertie avant travaux est légère ou très légère, l inertie de référence est égale à l inertie du bâtiment avant travaux. Sinon, l inertie de référence est moyenne. L inertie séquentielle de référence est très légère au sens de la méthode TH-C-E ex. Surfaces et orientation des parois Art. 18. Pour le calcul de T ic réf et de Cep réf, les surfaces des baies de référence sont celles du projet.5 Toutefois : lorsque les travaux de rénovation prévoient l installation ou le remplacement de l ensemble d une façade rideau telle que la surface de baie est supérieure à 50 % de la surface de la façade, on la considère égale à 50 % de cette dernière pour le calcul du bâtiment de référence. La surface de façade considérée est égale à la somme des surfaces des parois verticales en contact avec l extérieur ou avec un local non chauffé ; lorsque les travaux de rénovation prévoient le remplacement de l intégralité de la couverture d un plancher haut, la surface des baies horizontales de référence a pour limite maximale 10 % de la surface totale de ce plancher. Les surfaces dépassant ces seuils sont considérées comme des parois opaques et viennent s ajouter à celles-ci. Art. 19. Pour le calcul de T ic réf et de Cep réf, les orientations des baies de référence sont celles du bâtiment en projet. CHAPITRE II Isolation thermique Art. 20. Les déperditions thermiques par transmission à travers les parois et les baies d un bâtiment sont caractérisées par le coefficient moyen de déperdition thermique du bâtiment, appelé U bat, exprimé en W/(m 2.K), et déterminé dans la méthode de calcul TH-C-E ex. Art. 21. Les déperditions thermiques de référence sont calculées avec les caractéristiques dimensionnelles A 1 à A 7 et L 8 à L 10 du projet définies comme suivant : A 1 : surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des combles aménagés et les surfaces projetées des coffres de volets roulants non intégrés dans la baie, à l exception des surfaces opaques prises en compte dans A 5, A 6 et A 7 ; A 2 : surface des planchers hauts et toitures autres que ceux pris en compte en A 3 ; A 3 : surface des planchers hauts donnant sur l extérieur en béton ou en maçonnerie pour tout bâtiment, et surface des planchers hauts à base de tôles métalliques nervurées des bâtiments non résidentiels ; A 4 : surface des planchers bas ; A 5 : surface des portes, exception faite des portes entièrement vitrées ; A 6 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres et des parois transparentes ou translucides des bâtiments non résidentiels ; A 7 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et translucides des bâtiments résidentiels ; L 8 : linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec un mur ; L 9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble aménageable avec un mur ; L 10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts en béton, en maçonnerie ou à base de tôles métalliques nervurées. Les surfaces des parois opaques verticales et des baies prennent en compte les spécifications de l article 18. Les surfaces A 1 à A 7 sont les surfaces intérieures des parois et les linéaires L 8 à L 10 sont déterminés à partir des dimensions intérieures des locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations de ces surfaces et de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur un local chauffé, d une part, et, d autre part, sur l extérieur, un local non chauffé, le sol ou un vide sanitaire. La surface à prendre en compte pour les portes, les fenêtres et les portes-fenêtres est celle en tableau. Dans le cas où la liaison périphérique d un plancher se situe à la jonction d un plancher intermédiaire avec un plancher bas ou un plancher haut, le linéaire à prendre en compte est respectivement L 8 ou L 10. Les valeurs des coefficients de transmission thermique de référence a 1 à a 10 correspondant respectivement aux caractéristiques dimensionnelles A 1 à A 7 et L 8 à L 10 sont données dans le tableau ci-dessous : COEFFICIENT ZONES H 1, H 2 a i et H mètres ZONE H mètres a 1 (W/m 2 K) 0,36 0,40 a 2 (W/m 2 K) 0,20 0,25 a 3 (W/m 2 K) 0,27 0,27 a 4 (W/m 2 K) 0,27 0,366 COEFFICIENT ZONES H 1, H 2 a i et H mètres ZONE H mètres a 5 (W/m 2 K) 1,50 1,50 a 6 (W/m 2 K) 2,10 2,30 a 7 (W/m 2 K) 1,80 2,10 a 8 (W/m.K) 0,50 0,50 a 9 (W/m.K) 0,9 0,9 a 10 (W/m.K) 0,9 0,9 Pour les autres éléments d enveloppe, les coefficients de transmission thermique de référence sont nuls. Pour les bâtiments d habitation, la valeur de a 7 correspond à des baies avec fermeture. Pour les vitrines et portes d entrée servant à l accès du public dans les bâtiments à usage autre que d habitation, les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompiers, le coefficient a 6 est pris égal à 5,8 W/(m 2.K). CHAPITRE III Apports solaires et lumineux Art. 22. Pour le calcul du coefficient Cep réf, les baies sont équipées de protections mobiles telles que le facteur solaire et le taux de transmission lumineuse sont de 0,40 en position ouverte et de 0,15 en position fermée. Art. 23. Pour le calcul de T ic réf le facteur solaire de référence des baies est défini dans le tableau ci-après, en fonction de leur exposition au bruit, de leur orientation et de leur inclinaison, ainsi que de la zone climatique et de l altitude. Le facteur de transmission lumineuse de référence est pris égal au facteur solaire de référence. Zones H1a et H2a Toutes altitudes Zones H1b et H2b Altitude 400 m Altitude 400 m Zones H1c et H2c Altitude 800 m Altitude 800 m Zones H2d et H3 Altitude 400 m Altitude 400 m 1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère : Baie verticale nord 0,65 0,45 0,25 Baie verticale autre que nord 0,45 0,25 0,15 Baie horizontale 0,25 0,15 0,10 2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère : Baie verticale nord 0,45 0,25 0,25 Baie verticale autre que nord 0,25 0,15 0,15 Baie horizontale 0,15 0,10 0,107 3. Baies de locaux à occupation passagère : Baie verticale 0,65 0,65 0,45 Baie horizontale 0,45 0,45 0,45 Art. 24. Le facteur solaire de référence pour les parois opaques et les liaisons périphériques est de 0,01 pour le calcul de Cep réf et de 0,02 pour le calcul de T icréf. CHAPITRE IV Perméabilité à l air Art. 25. La perméabilité à l air sous 4 Pa de l enveloppe extérieure du bâtiment prise en référence et rapportée à la surface de l enveloppe est égale à : 1,7 m 3 /(h.m 2 ) pour les bâtiments d habitation ou à usage de bureaux, d hôtellerie, de restauration et d enseignement ainsi que les établissements sanitaires ; 3 m 3 /(h.m 2 ) pour les autres usages. Pour les bâtiments comportant des zones d usages différents, la valeur de référence est calculée en moyenne pondérée par les surfaces utiles des zones telles que définies dans la méthode de calcul TH-C-E ex. La surface de l enveloppe considérée dans le présent article est la somme des surfaces A 1 à A 7 visées à l article 21, en excluant les surfaces des planchers bas (A 4 ). CHAPITRE V Ventilation Art. 26. Le système de ventilation de référence est tel que le même air extérieur sert à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations, dans la limite des réglementations en vigueur. Art. 27. Pour les locaux d habitation, le système de référence est un système par extraction d air prenant l air directement à l extérieur, dont la somme des modules des entrées d air est égale à 90 % de la valeur du débit maximal résultant des réglementations d hygiène. Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d hygiène ou, à défaut, des débits spécifiques conventionnels définis dans les règles TH-C-E ex, majorés du coefficient de régulation des débits Crdb égal à 1, et des coefficients de dépassement prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des bouches et aux fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,1 et Cfres égal à 1,05. Les bouches d extraction situées en cuisine sont à deux débits et équipées d un dispositif manuel de gestion du débit. Les autres bouches sont à débit fixe. Les puissances de référence des ventilateurs P ventref sont de 0,25 watt par mètre cube et par heure de débit d air par ventilateur. Cette valeur est portée à 0,40 si le système installé est muni d un filtre à l insufflation de classe F5 à F9. Les puissances sont calculées pour les débits d hygiène majorés de 10 %. Art. 28. Pour les locaux d habitation chauffés par effet Joule, le système de ventilation de référence est un système de modulation des débits de ventilation permettant de réduire de 25 % les déperditions énergétiques dues à la ventilation spécifique, calculées sur la base des articles 26 et 27. Pour les autres locaux d habitation, le système de ventilation de référence est un système de modulation des débits de ventilation ou de récupération de chaleur permettant de réduire de 10 % les déperditions énergétiques dues à la ventilation spécifique calculées sur la base des articles 26 et 27. Pour tous ces locaux, l impact de la réduction des débits extraits sur le débit traversant due aux défauts d étanchéité est pris en compte dans le calcul. Art. 29. Pour les locaux à usage autre que d habitation, le système de référence est un système par insufflation et extraction d air sans échangeur de chaleur et sans préchauffage d air neuf et dont les débits entrant et sortant sont égaux. Les débits à fournir et à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d hygiène ou, à défaut, des débits spécifiques conventionnels définis dans les règles TH-C-E ex, majorés du coefficient de régulation des débits Crdb égal à 1, et des coefficients de dépassement prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des bouches et aux fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,25 et Cfres égal à 1,05. Pour les locaux servant à réunir de façon intermittente des personnes, tels que définis en annexe III, le coefficient de réduction des débits Crdnr de référence est égal à 0,5. Les puissances de référence des ventilateurs de soufflage et des ventilateurs d extraction P ventref sont de 0,30 watt par mètre cube et par heure de débit d air par ventilateur. Cette valeur est portée à 0,45 pour les ventilateurs de soufflage si le système installé est muni d un filtre à l insufflation de classe F5 à F9. Les puissances sont calculées pour les débits d hygiène majorés de 10 %.8 CHAPITRE VI Chauffage Art. 30. La consommation de référence pour un système de chauffage à effet Joule est calculée avec les données suivantes : 1. Le système ne présente pas de pertes pour la génération, le stockage et la distribution de chauffage ; 2. La programmation des intermittences du chauffage est assurée par un programmateur prenant en compte la température intérieure, directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales, mais ne disposant pas de fonction d optimisation ; 3. Le couple formé par l émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe B et une variation temporelle de 0,9 K au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex ; 4. Les pertes au dos des émetteurs sont nulles ; 5. Pour les locaux de catégorie CE1, les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs. Pour les locaux de catégorie CE2, les émetteurs sont équipés de ventilateurs en référence dont la puissance est de 2 W/m 2. Art. 31. Pour les systèmes de chauffage autres que ceux visés à l article 30, la consommation de référence pour le chauffage est calculée avec les hypothèses ci-après. 1. Génération Pour les générateurs à combustible liquide ou gazeux, le système de référence présente les caractéristiques suivantes : les puissances nominales de chauffage P n, exprimées en kw, sont celles utilisées pour le calcul de Cep ; la température minimale de fonctionnement est celle d une chaudière basse température au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex ; les performances sont données ci-après. P n 400 kw P n 400 kw Rendement PCI à pleine charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l eau dans la chaudière de 70 o C 88,5 + 1,5.log P n 92,4 Rendement PCI à 30 % de charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l eau dans la chaudière de 40 o C 88,5 + 1,5.log P n 92,4 Pertes à charge nulle, en pourcentage de P n, pour un écart de température entre la température moyenne de l eau dans la chaudière et la température ambiante égal à 30 o C 1,75-0,55.log P n 0,32 Lorsque la chaufferie comporte plusieurs générateurs, les générateurs inutilisés sont isolés hydrauliquement. La température de fonctionnement des générateurs est fonction de la température extérieure si la surface desservie par le générateur est supérieure à 400 m 2. Sinon elle est fonction de la température intérieure. Pour les générateurs à combustible solide utilisant le bois comme énergie, le système de référence est constitué d un générateur de rendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une température moyenne de l eau dans le générateur de 70 o C, de log P n pour une puissance nominale P n inférieure ou égale à 400 kw et de 72,6 au-delà. Pour les générateurs thermodynamiques utilisant l électricité, le coefficient de performance corrigé défini au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex (COP corrigé) est de 2,45. Les autres caractéristiques sont celles définies par défaut dans la méthode de calcul TH-C-E ex. Pour un système de chauffage relié à un réseau de chauffage urbain, les composants de la sous-station de référence sont isolés avec un produit de catégorie 2 pour le réseau secondaire et 3 pour le réseau primaire, au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex. Pour les autres systèmes, à l exclusion de ceux définis à l article 30, le générateur de référence est une chaudière à combustible liquide ou gazeux. La position de référence des générateurs est celle du projet. 2. Distribution Le système de distribution de référence est de type bitube entièrement en volume chauffé si le générateur est situé en volume chauffé, avec une partie hors volume chauffé sinon. La partie située hors volume chauffé a une isolation de référence de classe 2. Les autres caractéristiques du système de distribution sont celles définies en valeurs par défaut dans la méthode de calcul TH-C-E ex. La température d eau est moyenne au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex. Elle est régulée en fonction de la température extérieure si la surface desservie par le générateur est supérieure à 400 m 2. Sinon elle est fonction de la température intérieure.9 Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies à l arrêt du chauffage pendant les périodes de maintien de la température réduite, au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex. 3. Programmation des intermittences La distribution de chaleur est programmée par un dispositif automatique ne disposant pas de fonction d optimisation et prenant en compte la température intérieure, directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales. Cette dernière prise en compte n est toutefois pas requise dans les locaux à occupation continue pour lesquels le même dispositif de programmation commande plus de 400 m Emission et régulation Le couple formé par l émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe B et une variation temporelle de 1,2 K au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex. Les émetteurs sont alimentés en eau à température moyenne au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex. Les pertes au dos des émetteurs sont nulles. Pour les locaux de catégorie CE1, les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs. Pour les locaux de catégorie CE2, les émetteurs sont équipés de ventilateurs en référence dont la puissance est de 2 W/m 2. Art. 32. Dans le cas d un système de chauffage utilisant différents types d émission, de distribution ou de génération, on applique les références propres à chacun des systèmes. CHAPITRE VII Eau chaude sanitaire Art Production par un système utilisant l électricité. La production est assurée en référence par effet Joule. Les pertes de stockage du système de référence sont calculées en prenant une constante de refroidissement C r des chauffe-eau, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, égale à : C r = 1,25.V -0,33, si V inférieure ou égale à 500 ; C r = 2.V -0,4, si V supérieure à Production par un autre système. Pour les systèmes de production d eau chaude sanitaire autres que ceux visés à l article 33 (1), les pertes de génération du système de référence sont calculées en supposant que la production est assurée par un ou des générateurs identiques à ceux décrits à l article 31 (1). Les pertes de stockage de référence sont calculées en prenant un ballon de stockage d eau chaude sanitaire ayant une constante de refroidissement C r, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à son volume de stockage V, exprimé en litre, égale à C r = 3,3.V -0, Système d eau chaude sanitaire utilisant différents types de générateurs. Dans le cas d un système de production d eau chaude sanitaire utilisant différents types de générateurs, on applique les références propres à chacun des générateurs. 4. Distribution. Le réseau de distribution d eau chaude sanitaire correspond à la position du système de production de référence. Si la production est collective, le réseau est de type bouclé au sens de la méthode TH-C-E ex. 5. Position des ballons de stockage. La position de référence des ballons de stockage est celle du projet. Art. 34. Pour les logements collectifs chauffés par effet Joule, les consommations liées à la production d eau chaude sanitaire sont en référence réduites de 10 %. Le calcul de la réduction s effectue à l entrée du système de génération au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex. CHAPITRE VIII Refroidissement Art. 35. Pour les locaux de catégorie CE1, les consommations de référence de refroidissement et des auxiliaires associés sont nulles. Pour les locaux de catégories CE2, les consommations de référence de refroidissement et des auxiliaires associés sont calculées selon les caractéristiques de l article 36.10 Art Génération. Pour les générateurs de type thermodynamique électrique, leur efficacité corrigée au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex, EERcorrigé, est de 2,45. Les autres caractéristiques sont celles définies par défaut dans la méthode de calcul TH-C-E ex. Pour les appareils de production de froid à gaz, l efficacité corrigée au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex est de 0,95 kw/kwep. 2. Echange. Dans le cas d un système de refroidissement lié à un réseau de refroidissement urbain, les composants de la sous-station de référence ont pour caractéristiques celles du projet. 3. Distribution. Le système de distribution de référence est de type bitube au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex. Son isolation est de classe 3 au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex. La longueur du réseau est la valeur par défaut telle que définie dans la méthode de calcul TH-C-E ex. La température du fluide distribué est basse au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex. Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies à l arrêt du refroidissement. 4. Programmation des intermittences. Pour les locaux à occupation autre que continue et pour les réseaux desservant une surface supérieure à 400 m 2, la distribution de froid de référence est programmée par un dispositif automatique commandé par une horloge et prenant en compte la température intérieure directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales. 5. Emission et régulation. Le couple formé par l émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe B et une variation temporelle de 1,8 K au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex. Les émetteurs sont alimentés en eau de température basse au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex. Les pertes au dos des émetteurs sont nulles. Les émetteurs sont équipés de ventilateurs asservis dont la puissance est de 2 W/m 2. CHAPITRE IX Eclairage des locaux Art. 37. Le présent chapitre s applique aux bâtiments visés à l article R du code de l habitation et de la construction à l exclusion des bâtiments cités à l article R Art. 38. La puissance d éclairage de référence, notée «P ecl réf», dépend de la destination de la zone ou du local. Elle est donnée dans les tableaux suivants en watts par mètre carré de surface utile des locaux ou en watts par mètre carré de surface utile pour 100 lux d éclairement maintenu. DESTINATION DE LA ZONE P ecl réf Commerces et bureaux Etablissement sanitaire avec hébergement Hôtellerie et restauration Enseignement Etablissement sanitaire sans hébergement Salles de spectacle, de conférence Industrie Locaux non mentionnés dans une autre catégorie 12 W/m 2 Etablissement sportif Stockage Transport 10 W/m 2 Local demandant un éclairement à maintenir de plus de 600 lux 2,5 W/m 2 pour 100 lux avec une limite supérieure de 25 W/m 2 Art. 39. L accès à l éclairage naturel pris en référence est : effectif, au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex, dans les parties du bâtiment ayant un accès effectif ou nul à l éclairage naturel au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex ; impossible au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex, dans les parties du bâtiment n ayant pas accès à l éclairage naturel.11 Art. 40. La commande de référence de l éclairage est assurée par des dispositifs à commande manuelle. CHAPITRE X Transformation en énergie primaire pour le calcul de Cep Art. 41. Les coefficients de transformation en énergie primaire sont pris par convention égaux à : 2,58 pour les consommations et les productions d électricité ; 0,6 pour les consommations de bois ; 1 pour les autres consommations. CHAPITRE XI Autres caractéristiques Art. 42. Lorsqu une caractéristique nécessaire au calcul de Cep réf ou de Tic réf n est pas définie dans les articles précédents, il est convenu que sa valeur est égale à celle utilisée respectivement dans le calcul de Cep projet ou de T ic du projet. TITRE III EXIGENCES MINIMALES CHAPITRE I er Isolation thermique Art. 43. Les dispositions du présent article visent chaque paroi d un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m 2, donnant sur l extérieur, sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol, dès lors que les travaux de rénovation visés à l article 4 conduisent à isoler thermiquement cette paroi. Les nouvelles parois construites doivent également respecter les exigences suivantes. Pour les fenêtres, portes-fenêtres, façades-rideaux et coffres de volets roulants, les dispositions du présent article s appliquent lors de leur installation ou de leur remplacement. Dans ces cas, chaque paroi doit avoir un coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m 2.K), inférieur ou égal à la valeur maximale donnée dans le tableau suivant. Sont exclus de ces exigences : les vitraux ; les vérandas et loggias non chauffées ; les verrières ; les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière (antiexplosion, antieffraction, désenfumage) ; les portes d entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ; les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompiers ; les parois translucides en pavés de verre ; les toitures prévues pour la circulation des véhicules. PAROIS COEFFICIENT U MAXIMAL Murs en contact avec l extérieur ou avec le sol 0,45 Murs en contact avec un volume non chauffé 0,45/b (*) Planchers bas donnant sur l extérieur ou sur un parking collectif 0,36 Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé 0,40 Planchers haut en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées 0,34 Planchers hauts en couverture en tôles métalliques 0,41 Autres planchers hauts 0,2812 PAROIS COEFFICIENT U MAXIMAL Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l extérieur 2,60 Façades-rideaux 2,60 Coffres de volets roulants 3,0 (*) b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul TH-C-E ex. Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale. Les nouveaux planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à toute leur périphérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,7 m 2.K/W : pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 m 2 et dallages des bâtiments industriels, si l isolation est placée en périphérie, elle peut l être verticalement sur une hauteur minimale de 0,5 m ; pour les autres dallages, si l isolation est horizontale ou verticale, sa largeur ou hauteur minimale est de 1,20 m. Art. 44. Le coefficient de déperdition par les parois et les baies du bâtiment en projet, noté U bât, ne peut excéder le coefficient maximal de déperdition par les parois et les baies du bâtiment, noté «U bât-max» et déterminé selon l usage du bâtiment, le coefficient de déperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté «U bât-base», et le coefficient C td défini comme suivant : bâtiments d habitation : U bât-max = U bât-base 1,25 C td ; autres bâtiments : U bât-max = U bât-base 1,5. Le coefficient U bât-base est calculé selon la formule suivante : U bât-base = a 1.A 1 +a 2.A 2 +a 3.A 3 +a 4.A 4 +a 5.A 5 +a 6.A 6 +a 7.A 7 +a 8.L 8 +a 9.L 9 +a 10.L 10 A 1 +A 2 +A 3 +A 4 +A 5 +A 6 +A 7 Les coefficients a 1 à a 10 sont définis à l article 21. Les surfaces A 1 à A 7 des parois opaques et des baies et les linéaires de liaison L 8 à L 10 sont ceux du projet, tels que définis à l article 21. Le coefficient C td est égal au rapport de la surface d enveloppe totale du bâtiment (comprenant les surfaces séparant le bâtiment en projet des bâtiments mitoyens s il en existe) par la surface déperditive du bâtiment (égale à la somme des coefficients A 1 à A 7 ). Art. 45. Les travaux d isolation des parois opaques ne doivent pas entraîner de modifications de l aspect de la construction en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l humanité de l UNESCO ou toute autre préservation édictées par les collectivités territoriales, ainsi que pour les immeubles bénéficiant du label patrimoine du XX e siècle et les immeubles désignés par l alinéa 7 de l article L du code de l urbanisme. CHAPITRE II Confort d été Art. 46. Dans tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1, le facteur solaire des baies doit être inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau de l article 23. Art. 47. Sauf si les règles d hygiène ou de sécurité l interdisent, les nouvelles baies d un même local autre qu à occupation passagère et de catégorie CE1 doivent pouvoir s ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m. CHAPITRE III Ventilation Art. 48. Les travaux de rénovation doivent conserver un système de ventilation générale et permanente s il en existait déjà un préalablement aux travaux de rénovation.13 Dans le cas contraire, les travaux de rénovation doivent s accompagner du maintien ou de la mise en place d un système permettant d assurer un renouvellement d air minimum : soit une ventilation par pièce de service, mécanique ou par grilles d aération dans les pièces donnant sur l extérieur. Dans les deux cas les pièces de vie sont munies d entrées d air de module minimum 45 pour les chambres et 90 pour les séjours ; soit un système assurant une ventilation générale et permanente. Art. 49. Les dispositions des articles 50 à 56 s appliquent en cas d installation ou de remplacement du système de ventilation. Art. 50. Lorsqu en période de chauffage est prévue une humidification de l air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler l humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l air insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d air sec. Art. 51. Dans le cas d un bâtiment à usage autre que d habitation, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations, des usages ou des émissions de polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants. Art. 52. Dans le cas d une zone à usage autre que d habitation, les systèmes mécanisés spécifiques de ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en période de chauffage et de refroidissement, de limiter les débits aux valeurs minimales résultant des règlements d hygiène pour les périodes où la zone est inoccupée. Art. 53. Dans le cas d un bâtiment à usage autre que d habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d air d un local doit être temporisé. Art. 54. Les systèmes de refroidissement des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoins d hygiène doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le chauffage fonctionne. Art. 55. Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants : pour les réseaux d air soufflé réchauffé ou refroidi, dans les parties situées entre le dispositif de chauffage ou de refroidissement et la limite du local où a lieu le soufflage, à l exception de la partie située entre le local et l organe de réglage pour les réseaux d air froid. Pour les réseaux d air soufflé uniquement réchauffé, l isolation n est imposée que si l air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ; pour les réseaux d air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties situées à l extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment. Pour les parties de conduits situées à l intérieur des locaux chauffés et devant être isolées, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m 2 K/W. Pour les parties de conduits situées à l extérieur des locaux chauffés et devant être isolées, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m 2 K/W et le ratio A condext /(0,025.Ap) où : A condext est la surface en mètres carrés des conduits extérieurs devant être isolés ; A p est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de U bât-réf. Art. 56. Les équipements de préchauffage d air neuf doivent être munis d un dispositif arrêtant leur fonctionnement en dehors de la période de chauffe. CHAPITRE IV Chauffage Art. 57. Les nouveaux générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse permanente. Art Cas général. Sous réserve des dispositions de l article 60, une nouvelle installation de chauffage doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température, ce dispositif peut être commun à des locaux d une surface totale maximale de 150 m Dispositions complémentaires dans le cas des émetteurs à effet Joule. Le dispositif de régulation des nouveaux émetteurs de chauffage à effet Joule doit conduire à une amplitude de régulation maximale de 0,5 K et à une dérive en charge maximale de 1,5 K. Ces valeurs sont portées à 1 K et 2,5 K pour les émetteurs intégrés aux parois, les appareils de chauffage à accumulation et les «ventiloconvecteurs deux fils». Sauf si le nouvel émetteur assure, conjointement à celle du chauffage, une fonction de rafraîchissement, son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception d ordres de télécommande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt.14 Art. 59. Les dispositions du présent article s appliquent lorsque les travaux prévoient le remplacement ou l installation d émetteurs à effet Joule, ou le remplacement ou l installation du générateur de chaleur pour les autres systèmes de chauffage. 1. Cas des émetteurs à effet Joule. Sous réserve des dispositions de l article 60, si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la surface chauffée à partir d un seul point de livraison de l énergie de chauffage de l installation dépasse 400 m 2 et comprend plusieurs locaux, l alimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en fonction de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de m 2. Toutefois, un tel dispositif n est pas obligatoire si le chauffage est automatiquement arrêté en cas d ouverture de l un des ouvrants. 2. Cas des autres systèmes. Sous réserve des dispositions de l article 60, si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 m 2 comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur, qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de m 2. Cette exigence ne s applique pas dans les bâtiments d habitation si le réseau de distribution sert à la fois au chauffage et à la production d eau chaude sanitaire décentralisée. Art. 60. Pour les nouvelles installations de chauffage mixte, les articles 58 et 59 ne s appliquent pas au chauffage de base, qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique en fonction au moins de la température extérieure. Dans le cas où, à partir d une génération centrale, on alimente un équipement servant à la fois au chauffage et à l eau chaude sanitaire, l obligation décrite dans l article 59-2 ne s applique que si la surface desservie à partir de cet équipement est supérieure à 400 m 2 et comporte plusieurs locaux. Art. 61. Toute nouvelle installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant : une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ; une commutation automatique entre ces allures. Lors d une commutation entre deux allures la puissance de chauffage devra être nulle ou maximale de façon à minimiser les durées des phases de transition. Un tel dispositif ne peut être commun qu à des locaux dont les horaires d occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de m 2. Art. 62. Les réseaux de distribution d eau de chauffage situés à l extérieur ou en locaux non chauffés sont munis d une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à 2,6.d + 0,2 où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre. Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d un organe d équilibrage à mesure de débits en pied de chaque colonne. Les réseaux de distribution à eau des systèmes de chauffage collectifs doivent être équilibrés selon les nouvelles caractéristiques thermiques des zones desservies. Art. 63. Les pompes des nouvelles installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt hors la saison de chauffe. CHAPITRE V Eau chaude sanitaire Art. 64. Pour les nouveaux chauffe-eau électriques à accumulation, les pertes maximales Qpr exprimées en kilowattheures par 24 heures au sens des normes NF EN et NF EN sont les suivantes : chauffe-eau de V inférieur à 75 litres : 0, ,0719 V 2/3 ; chauffe-eau horizontal de V supérieur ou égal à 75 litres : 0, ,0104 V ; chauffe-eau vertical de V supérieur ou égal à 75 litres : 0, ,0663 V 2/3 ; où V est la capacité de stockage du ballon en litres. Art. 65. Les nouveaux accumulateurs gaz et les chauffe-bains doivent avoir des performances thermiques au moins égales aux normes européennes EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à production instantanée. Art. 66. Les nouveaux ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V 1/2, où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres. Art. 67. Les parties maintenues en température de la distribution d eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.15 CHAPITRE VI Eclairage des locaux Art. 68. Le présent chapitre s applique aux locaux des bâtiments visés à l article R du code de la construction et de l habitation à l exclusion de ceux cités à l article R , lorsque le système d éclairage général fait l objet de travaux de rénovation ou de remplacement. Art. 69. Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l éclairage doit comporter au moins l un des dispositifs suivants : un dispositif permettant l extinction à chaque issue du local ; un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l extinction automatique de l éclairage lorsque le local est vide ; un dispositif manuel permettant l extinction depuis chaque poste de travail. Art. 70. Tout local dont la commande de l éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d occupation, doit comporter un dispositif permettant l allumage et l extinction de l éclairage. Si ce dispositif n est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l état de l éclairage dans ce local depuis le lieu de commande. Art. 71. Dans les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux d éclairement très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l éclairage supérieur au niveau de base. Art. 72. Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 mètres d une baie, doivent être commandés séparément des autres points d éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W. Art. 73. Lorsque l éclairage naturel est suffisant, l éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement, notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence. CHAPITRE VII Refroidissement Art. 74. Dans le cas de bâtiments à usage autre que d habitation, les locaux refroidis dont le système de refroidissement fait l objet d une installation ou d un remplacement dans le cadre des travaux visés à l article 4 doivent être pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation. Art. 75. Les portes d accès à une zone refroidie à usage autre que d habitation doivent être équipées d un dispositif assurant leur fermeture après passage. Art. 76. Les pompes des nouvelles installations de refroidissement doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt. Art. 77. En cas d installation ou de remplacement du système de refroidissement, la nouvelle installation doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Toutefois : lorsque le froid est fourni par un système à débit d air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d une surface totale maximale de 100 m 2 sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ; lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d une surface totale maximale de 150 m 2 ; pour les systèmes de «ventilo-convecteurs deux tubes froid seul», l obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d eau froide sont munies d un dispositif permettant leur programmation ; pour les bâtiments résidentiels et d hébergement rafraîchis par refroidissement de l air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d hygiène, l obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d air et la température extérieure et, d autre part, interdite en période de chauffage. Art. 78. En cas d installation ou de remplacement du système de refroidissement, le nouveau système ne doit pas chauffer puis refroidir, ou refroidir puis chauffer l air, avant émission finale dans le local, avec des dispositifs utilisant de l énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l air. Cette disposition ne s applique pas dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid.16 CHAPITRE VIII Suivi des consommations Art. 79. Pour les bâtiments à usage d habitation, munis d un système de chauffage ou de production d eau chaude sanitaire collectif desservant les logements en distribution horizontale, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage et d eau chaude sanitaire, éventuellement confondues, de chacun des logements. Art. 80. Pour les bâtiments à usage autre que d habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m 2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de l installation. Art. 81. Pour les bâtiments à usage autre que d habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m 2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d eau chaude sanitaire, si le générateur est commun, et de mesurer la température intérieure d au moins un local par partie de réseau de distribution de chaud. Art. 82. Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques d eau chaude sanitaire des équipements centralisés. Art. 83. Pour les bâtiments à usage autre que d habitation, si la surface éclairée dépasse m 2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations d éclairage, sauf dans le cas ou le réseau électrique n est pas modifié et ne permet pas la mise en place du comptage. Art. 84. Pour les bâtiments à usage autre que d habitation, si la surface refroidie dépasse 400 m 2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de refroidissement, éventuellement confondues avec celles de chauffage si le générateur est commun, et de mesurer la température intérieure d au moins un local par partie de réseau de distribution de froid. TITRE IV APPROBATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES Art. 85. Une solution technique est une combinaison de travaux de rénovation attachée à une famille de bâtiments définie par leur destination et leurs principes constructifs et architecturaux, agréée par le ministre chargé de la construction, et réputée assurer le respect des dispositions des titres I er à III du présent arrêté pour tous les bâtiments de cette famille. Le recours à une solution technique ne peut se faire qu en utilisant la solution sous sa forme intégrale. Les solutions techniques peuvent porter soit sur le calcul des consommations d énergie, soit sur le confort d été, soit sur les deux domaines. Art. 86. La demande d agrément de solution technique est adressée au ministre chargé de la construction et de l habitation accompagnée d un dossier d études composé comme indiqué en annexe IV. Une demande d agrément faisant appel à tout ou partie d une solution déjà existante nécessitera l accord préalable du premier demandeur. Art. 87. Le ministre chargé de la construction et de l habitation agrée la solution technique pour une durée déterminée après avis d une commission d experts constituée à cet effet. La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la solution technique proposée et en prenant en compte notamment les éléments suivants : définition de la famille visée ; définition et pertinence de l échantillon sur lequel s effectue la vérification de la performance de la solution technique ; définition de la solution technique ; mode de diffusion de la solution technique auprès de l ensemble des professionnels ; respect des caractéristiques indiquées au titre III ; variation de la valeur du rapport entre Cep initial, Cep projet, Cep réf et Cep max sur l échantillon représentatif de la famille de bâtiments ; variation de la valeur de la différence entre T ic et T ic réf, sur l échantillon représentatif de la famille de bâtiments. TITRE V CAS PARTICULIERS Art. 88. Dans le cas où la méthode de calcul TH-C-E ex n est pas applicable à un bâtiment existant, à un système ou à un projet de rénovation, une demande d agrément du projet ou de la méthode de justification17 d utilisation du système doit être adressée au ministre chargé de la construction et de l habitation. Elle est accompagnée d un dossier d études composé comme indiqué en annexe V qui établit notamment en quoi la méthode de calcul TH-C-E ex n est pas applicable au système ou au projet de construction. Art. 89. Le ministre chargé de la construction et de l habitation agrée la proposition après avis d une commission d experts constituée à cet effet. La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen des consommations d énergie du bâtiment en projet, des garanties qu il apporte en termes de confort d été et de la prise en compte des caractéristiques minimales définies au 1-5 o de l article 12. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 90. Les bâtiments dont la surface des baies est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n ont pas à répondre à l exigence mentionnée au 1-6 o de l article 12, ainsi qu aux dispositions du chapitre II du titre III. Art. 91. L application des dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d hygiène et de sécurité en vigueur. Art. 92. Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction et le directeur général de l énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 juin Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l énergie et des matières premières, P.-F. CHEVET La ministre du logement et de la ville, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, E. CREPON Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, E. CREPON ANNEXE I DÉPARTEMENT 01. Ain. H1c 02. Aisne. H1a 03. Allier. H1c 04. Alpes-de-Haute-Provence. H2d 05. Hautes-Alpes. H1c 06. Alpes-Maritimes. H3 07. Ardèche. H2d 08. Ardennes. H1b18 DÉPARTEMENT 09. Ariège. H2c 10. Aube. H1b 11. Aude. H3 12. Aveyron. H2c 13. Bouches-du-Rhône. H3 14. Calvados. H1a 15. Cantal. H1c 16. Charente. H2b 17. Charente-Maritime. H2b 18. Cher. H2b 19. Corrèze. H1c 2A. Corse-du-Sud. H3 2B. Haute-Corse. H3 21. Côtes-d Or. H1c 22. Côtes-d Armor. H2a 23. Creuse. H1c 24. Dordogne. H2c 25. Doubs. H1c 26. Drôme. H2d 27. Eure. H1a 28. Eure-et-Loir. H1a 29. Finistère. H2a 30. Gard. H3 31. Haute-Garonne. H2c 32. Gers. H2c 33. Gironde. H2c 34. Hérault. H3 35. Ille-et-Vilaine. H2a19 DÉPARTEMENT 36. Indre. H2b 37. Indre-et-Loire. H2b 38. Isère. H1c 39. Jura. H1c 40. Landes. H2c 41. Loir-et-Cher. H2b 42. Loire. H1c 43. Haute-Loire. H1c 44. Loire-Atlantique. H2b 45. Loiret. H1b 46. Lot. H2c 47. Lot-et-Garonne. H2c 48. Lozère. H2d 49. Maine-et-Loire. H2b 50. Manche. H2a 51. Marne. H1b 52. Haute-Marne. H1b 53. Mayenne. H2b 54. Meurthe-et-Moselle. H1b 55. Meuse. H1b 56. Morbihan. H2a 57. Moselle. H1b 58. Nièvre. H1b 59. Nord. H1a 60. Oise. H1a 61. Orne. H1a 62. Pas-de-Calais. H1a 63. Puy-de-Dôme. H1c20 DÉPARTEMENT 64. Pyrénées-Atlantiques. H2c 65. Hautes-Pyrénées. H2c 66. Pyrénées-Orientales. H3 67. Bas-Rhin. H1b 68. Haut-Rhin. H1b 69. Rhône. H1c 70. Haute-Saône. H1b 71. Saône-et-Loire. H1c 72. Sarthe. H2b 73. Savoie. H1c 74. Haute-Savoie. H1c 75. Paris. H1a 76. Seine-Maritime. H1a 77. Seine-et-Marne. H1a 78. Yvelines. H1a 79. Deux-Sèvres. H2b 80. Somme. H1a 81. Tarn. H2c 82. Tarn-et-Garonne. H2c 83. Var. H3 84. Vaucluse. H2d 85. Vendée. H2b 86. Vienne. H2b 87. Haute-Vienne. H1c 88. Vosges. H1b 89. Yonne. H1b 90. Territoire de Belfort. H1b 91. Essonne. H1a Montrer encore
Fédération Française du Bâtiment RÉNOVATION DES BÂTIMENTS EXISTANTS L essentiel de la réglementation thermique ENVIRONNEMENT & CONSTRUCTION DURABLE Introduction p. 3 Cas général : RT existant par élément Plus en détail RÉGLEMENTATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS NEUFS RT 2005 L'ESSENTIEL. en 8 points
RÉGLEMENTATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS NEUFS RT 2005 L'ESSENTIEL en 8 points La réglementation thermique RT 2005 s inscrit dans la continuité de la RT 2000 avec des performances requises en termes de consommation Plus en détail Bâtiment & Energie Nouvelles exigences réglementaires
Nouvelles exigences réglementaires 2006 SOURCE D INFORMATION Cette note de veille réglementaire a été établie, en premier lieu, à partir de la lettre du COSTIC (Comité Scientifique et Technique des Industries Plus en détail ENERGETIQUE DU BATIMENT
LP MIE Module UE2 2B-CEE Energétique du bâtiment I. INTRODUCTION : ENERGETIQUE DU BATIMENT Prenons l exemple d un bâtiment en hiver pour lequel on souhaiterait obtenir une température intérieure de 18 Plus en détail Bâtiments existants. 1 - Définitions et principes. Réglementation. RT «globale» et «élément par élément» pour le bâtiment existant
te c que hni Règlementation Thermique (RT) Fiche 1 - Définitions et principes Depuis 2007, la Réglementation Thermique touche aussi le parc immobilier existant. Elle concerne 31,5 millions de logements Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrêté du 4 janvier 2012 relatif à l agrément de la demande de titre V relative Plus en détail RT2012. News. News. www.samse.fr. Ensemble pour la. Ensemble pour la. www.samse.fr. Avec SAMSE et ses partenaires
Vous devez fournir les attestations de PC et de fin de travaux Attestation au depôt de pc : 1 Votre extension doit respecter les exigences de la élément par élément Attestation fin de travaux : Cette attestation Plus en détail Isolation et confort thermique
Réglementation / Isolation et confort thermique Isolation et confort thermique Réglementation Soigner l isolation thermique et hygrothermique d un bâtiment a un double effet : assurer un confort d utilisation Plus en détail Partie nouvelle d un bâtiment existant (extension)
Fiche d application : Partie nouvelle d un bâtiment existant (extension) Date Elaboration de la fiche Version 8 juillet 2013 1 Préambule Cette fiche d application précise les modalités de prise en compte Plus en détail RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 Les principes
Roger Cadiergues MémoCad nr41.a RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 Les principes SOMMAIRE nr41.1. Le cadre juridique nr41.2. L arrêté du 26 octobre 2010 nr41.3. Le domaine d application nr41.4. Le vocabulaire Plus en détail Fiche de synthèse Étude thermique RT 2012 (Bbio)
Fiche de synthèse Étude thermique RT 2012 (Bbio) Votre construction devra respecter au minimum les performances énoncées ci-dessous. En cas de non-respect de ces points Les sanctions pourront être civiles Plus en détail RT 2012. et maçonnerie en pierres massives pour la maison individuelle
CTMNC 17 rue Letellier 75 015 PARIS RT 2012 et maçonnerie en pierres massives pour la maison individuelle Indice 01 du 25 octobre 2013 Dossier : n 120 130 Chargé d étude : Baptiste FAUCHER baptiste.faucher@pouget-consultants.fr Plus en détail Extension nouvelle d un bâtiment existant. (extension)
Fiche d application : Extension nouvelle d un bâtiment existant (extension) Date Modification 8 juillet 2013 1 08 janvier 2015 Mise à jour suite à la parution des arrêtés du 11 décembre 2014 et du 19 décembre Plus en détail CONSTRUIRE SELON LA RT 2012. Les clés pour comprendre la réglementation
CONSTRUIRE SELON LA RT 2012 Les clés pour comprendre la réglementation Le Contexte de la réglementation P ortée par les enjeux climatiques et par l engagement de réduire par 4 les émissions de gaz à effet Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte Plus en détail La réglementation thermique est désormais applicable à. Veillons tous à sa mise en œuvre!
La réglementation thermique est désormais applicable à Veillons tous à sa mise en œuvre! La prise en compte du développement durable représente un impératif reconnu par tous. Afin de réduire efficacement Plus en détail JORF n 0301 du 28 décembre 2007. texte n 5 ARRETE
JORF n 0301 du 28 décembre 2007 texte n 5 ARRETE Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France métropolitaine NOR: DEVU0763823A Le ministre Plus en détail RT 2012 RT 2012. Réglementation thermique. structure en acier. Réglementation thermique. et bâtiments à
Réglementation thermique RT 0 et bâtiments à structure en acier Réglementation thermique Textes, dates de mise en application et attestations Textes de référence : Décret n 00-69 du 6 octobre 00 relatif Plus en détail La RT2012 Présenté par Y.FAGON Constructions durables à la DDTM du Finistère
La RT2012 Présenté par Y.FAGON Constructions durables à la DDTM du Finistère Conférence sur le thème 27de septembre 2010 l'étanchéité à l'air des bâtiments Ministère de l'écologie, du Développement Durable, Plus en détail RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D'ETUDE THERMIQUE Réglementation Thermique 212 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v1.8.4-8e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b34713299727 Plus en détail MÉMENTO RT 2012 ANTICIPER ET MAÎTRISER LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012
Photographe : DR Technal 5271.001 TECHNAL - 1er trim. 2011 - C11T0003 - Photos et document non contractuels MÉMENTO RT 2012 ANTICIPER ET MAÎTRISER LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 11T0003_MementoThermique_2.indd Plus en détail LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS. Après le 01/01/1948
LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS Concerne les bâtiments terminés Après le 01/01/1948 Vendredi 24 avril 2009 ASTI 38950 St Martin le Vinoux a.s.t.i@orange.fr Gérard Maubleu le 20/04/2009 Plus en détail RT 2012 et Construction à Ossature Bois GIPEBLOR Nancy 19 novembre 2012
RT 2012 et Construction à Ossature Bois GIPEBLOR Nancy 19 novembre 2012 Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement Cadre réglementaire Rappel : délai d application Plus en détail Grenelle de l Environnement
Grenelle de l Environnement Convention sur la mise en œuvre de l «éco-prêt logement social» pour l amélioration de la performance énergétique des logements sociaux Entre L Etat, représenté par Jean-Louis Plus en détail l éco-prêt à taux zéro
l éco-prêt à taux zéro avril 2010-2010/070 Comment bien conseiller vos clients sur les aides financières 2 3 N o t i c e d e x p l i c at i o n Avertissement Bénéficiaires et conditions d éligibilité L Plus en détail Les réglementations thermiques dans les existants. Jacques Faucher - DREAL Limousin
Les réglementations thermiques dans les existants Jacques Faucher - DREAL Limousin 1 RÉGLEMENTER SENSIBILISER INCITER RT existants : les grands principes À quel moment de la vie d un bâtiment? À l occasion Plus en détail Audit Énergétique Résidence Le Belvédère à Paris 19 ème
Audit Énergétique Résidence Le Belvédère à Paris 19 ème Partie concernant les bâtiments de logements Thermique et Scénarios de rénovation 10, rue des Bluets 75011 Paris Tél : 01 55 43 97 07 37-39 Avenue Plus en détail Conférence de présentation RT 2012
Conférence de présentation RT 2012 Les exigences prévues : La concrétisation du Grenelle Marie-Christine ROGER Chef du bureau de la qualité et de la réglementation technique de la construction MEEDDM DGALN Plus en détail Réglementation Thermique Existante
Page 1 sur 18 Réglementation Thermique Existante Fichier standardisé des caractéristiques thermiques d'une construction Existante (en vue de la synthèse d'étude thermique, du contrôle et du diagnostic Plus en détail >I En savoir plus I Thermique
g Un peu d histoire n Choc pétrolier en 1973 Prise de conscience de notre totale dépendance au pétrole Nécessité de maîtrise de la consommation énergétique dans le secteur du bâtiment n Protocole de Kyoto Plus en détail La pierre massive : nouvelles exigences, nouveaux outils - 27 juin 2013. concevoir autrement! Nantes/ Paris 01 42 59 53 64 www.pouget-consultants.
RT2012 concevoir autrement! Nantes/ Paris 01 42 59 53 64 www.pouget-consultants.fr Sommaire RT2012, informations essentielles «On vient d où?» Visualisation bilan énergétique, rappels RT RT 2012 «C est Plus en détail L énergie Valoriser les apports énergétiques dans un bâtiment
L énergie Valoriser les apports énergétiques dans un bâtiment Travaux Dirigés 05 Le chauffe-eau solaire Filière Scientifique - Option Sciences de l Ingénieur LYCEE PAPE-CLEMENT - PESSAC 1 Lycée Pape CLEMENT Plus en détail Exigences. Conséquences sur les solutions. Roland FAUCONNIER Direction des Affaires Techniques de la FFB
Exigences Nouveautés par rapport à la RT2005 Conséquences sur les solutions Roland FAUCONNIER Direction des Affaires Techniques de la FFB Contexte réglementaire actuel articulation des réglementations Plus en détail Évolution vers la RT 2012. Christian CARDONNEL CARDONNEL Ingénierie
Évolution vers la RT 2012 Christian CARDONNEL CARDONNEL Ingénierie La feuille de route de la réglementation énergétique Programme résidentiel en zone climatique H2b Consommations : Chauffage Eau Chaude Plus en détail PRÉSENTATION DE LA RT 2012
PRÉSENTATION DE LA RT 2012 La nouvelle réglementation thermique 2012 (dite «RT 2012») pose des objectifs ambitieux en matière d efficacité énergétique avec un maximum d énergie consommée fixé à 50 kwhep/(m².an) Plus en détail JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010 NOVOTEL VITROLLES
LES BÂTIMENTS MÉDITERRANÉENS PERFORMANTS JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010 NOVOTEL VITROLLES RT 2012 C est quand qu on va où? André POUGET Sommaire Domaine d application 3 exigences de performances globales Coefficient Plus en détail LES ÉCONOMIES D ÉNERGIE DANS LE BÂTIMENT
LES ÉCONOMIES D ÉNERGIE DANS LE BÂTIMENT LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE POUR LES BATIMENTS EXISTANTS et l'innovation Limoges Ester Technopole lundi 13 février 2012 Appel à projets "innovation en éco-réhabilitation Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
22 octobre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 170 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrêté du 8 février 2012 modifiant l arrêté du 15 septembre 2006 relatif au Plus en détail Niveau de Consommation Conventionnelle d Energie
Habitat & Environnement EHPA - EHPAD Référentiel MISE A JOUR JANVIER 2010 Rubrique TH Niveau de consommation conventionnelle d énergie Options Haute Performance Energétique THPE 2005, THPE EnR 2005 Document Plus en détail Rénovation énergétique d une maison individuelle à Vanves
Bâtiments Matériaux Opérations Installations Rénovation énergétique d une maison individuelle à Vanves B ÂTIMENTS Une maison en briques des années 1920 à Vanves avec un petit jardin. Un cadre idéal, si Plus en détail TD de thermique de l habitat 1
TD de thermique de l habitat 1 - Td 3-1 Etude des déperditions d un pavillon F3 On étudie le pavillon F3, situé à Blois (41) dont le plan de masse est donné ci-dessous. La ventilation de ce pavillon est Plus en détail LA REGLEMENTATION THERMIQUE 2012
LA REGLEMENTATION THERMIQUE 2012 Journée Adhérents AIDELEC 18/11/2011 Présentée par : Caroline Dreumont BE thermique EN&CO Jean-Luc Bonnot - BE Fluides RUBIN VARREON 1 Plan de présentation Le bâtiment Plus en détail L éco-prêt à taux zéro individuel, en métropole
Comprendre L ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO individuel, en métropole Pour vous aider à financer les travaux de rénovation énergétique de votre logement L éco-prêt à taux zéro est un dispositif qui vous permet de Plus en détail Fiche d application. 7 octobre 2013 1.0
MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ÉNERGIE Diagnostic de Performance Energétique Fiche d application Date Version 7 octobre Plus en détail de faible capacité (inférieure ou égale à 75 litres) doivent être certifiés et porter la marque NF électricité performance.
9.5. PRODUCTION D EAU CHAUDE sanitaire Les équipements doivent être dimensionnés au plus juste en fonction du projet et une étude de faisabilité doit être réalisée pour les bâtiments collectifs d habitation Plus en détail Généralités. Les 8 points de la RT «élément par élément» Exemples de rénovation
LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS «ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT» Généralités «élément par élément» Exemples de rénovation 1 Généralités LA RT GÉNÉRALITÉS Parc existant résidentiel et non Plus en détail Fiche d application : Saisie des systèmes solaires thermiques
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d un audit énergétique NOR Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrêté du 18 avril 2012 relatif au diagnostic de performance énergétique pour Plus en détail FRANCE : Towards Nearly Zero Energy Building
FRANCE : Towards Nearly Zero Energy Building Bruxelles - 13 avril 2011 David JUIN Chef de projet réglementation thermique Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement Plus en détail Formation Bâtiment Durable : Rénovation passive et (très) basse énergie : détails techniques
Formation Bâtiment Durable : Rénovation passive et (très) basse énergie : détails techniques Bruxelles Environnement LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET LA PRODUCTION D EAU CHAUDE SANITAIRE Thomas GOETGHEBUER MATRIciel Plus en détail Les règles de l isolation
3 Les règles de l isolation Étape 1 : assurer une excellente isolation thermique des parois vitrées et opaques. En plus de jouer un rôle de barrière contre les déperditions thermiques, l isolation des Plus en détail RTEX La La réglementation pour les bâtiments existants 48
La RTEX La réglementation pour les bâtiments existants 48 Les grands principes p À quel moment de la vie d un bâtiment? À l occasion de travaux de rénovation, de remplacement ou d installation ti dans Plus en détail RT 2012 et RT existant
RT 2012 et RT existant RéglemenTaTion TheRmique et efficacité énergétique Dimitri molle et Pierre-manuel Patry ÊG roupeêe yrolles,ê2 011,ÊI SBNÊ:Ê9 78-2-212-12979-3 Sommaire Avant-propos... 1 Partie 1 Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT Arrêté du Plus en détail «Les exigences techniques et réglementaires d un bâtiment basse consommation»
Mercredi de l info du 22 février 2012 Conseil et Réseaux Bureau d études Bâtiment et Process «Les exigences techniques et réglementaires d un bâtiment basse consommation» Vincent DUBAR Chef de projets Plus en détail L éco-prêt à taux zéro
L éco-prêt à taux zéro «L éco-prêt à taux zéro» est un prêt à taux d intérêt nul et accessible sans conditions de ressources, pour financer un ensemble cohérent de travaux d amélioration de la performance Plus en détail Critères d éligibilité techniques spécifiques à chaque équipement
Critères d éligibilité techniques spécifiques à chaque équipement Chaudières à basse température, individuelles ou collectives Les chaudières basse température ne sont plus éligibles au dispositif du crédit Plus en détail T. BONNARDOT 17/12/2010
CYTHELIA Conseil & Expertise La Maison ZEN 350, route de la traverse 73 000 MONTAGNOLE Tel +33 (0) 4 79 25 31 75 www.cythelia.fr SARL au capital de 140 000 - RCS Chambéry B 393 290 937 - APE 7219 Z RT Plus en détail & la rt 2012. la réponse aux exigences réglementaires
les fenêtres aluminium MILLET & la rt 0 la réponse aux exigences réglementaires La Réglementation Thermique 0 s applique d ores et déjà pour les bâtiments neufs du secteur tertiaire, public et les bâtiments Plus en détail Vers les bâtiments à énergie positive. Comment travailler ensemble?
Vers les bâtiments à énergie positive. Comment travailler ensemble? 1 AUJOURD HUI Tout concourt à des solutions efficientes de confort, à faible impact environnemental et au développement durable. 2 La Plus en détail LUMIERE. Ensemble, valorisons la Lumière Naturelle
LUMIERE Ensemble, valorisons la Lumière Naturelle Etude d impact de l installation de lanterneaux sur les consommations et le confort d été d un bâtiment industriel. Sommaire Page 4 Page 4 Page 5 Page Plus en détail Grenelle de l Environnement
Grenelle de l Environnement Convention sur la mise en oeuvre de l «éco-prêt logement social» pour l amélioration de la performance énergétique des logements sociaux Entre, L Etat, représenté par Benoist Plus en détail ECO PRET A TAUX ZERO DOM
0% p TITRE I DE L ARRETE DU 25 MAI 2011 y Dans le cadre de la mise en application de l ECO PTZ DOM tel que définit dans l arrêté du 25 mai 2011, le groupe de travail de la commission technique de la CERBTP Plus en détail L éco-prêt à taux zéro
VERSION ACTUALISÉE L éco-prêt à taux zéro Avertissement Ce document de présentation de l éco-prêt à taux zéro est destiné aux entreprises et ne saurait être une plaquette commerciale à distribuer à des Plus en détail Fiche d application du Titre V Système RT2012 «Chauffe-eau thermodynamique Cylia EAU / Xiros EAU» Validé le 1 er décembre 2014
Fiche d application du Titre V Système RT2012 Validé le 1 er décembre 2014 Xiros EAU - 100 L - 150 L Cylia EAU - 200 L - 300 L 1. Le PRINCIPE Les chauffe-eau thermodynamiques Xiros EAU et Cylia EAU, captent Plus en détail Dimensionnement des chaudières à mazout et à gaz
Office fédéral de l énergie Dimensionnement des chaudières à mazout et à gaz 1 1 Introduction Correctement dimensionnée et dotée d une puissan-ce calorifique adaptée, l installation de chauffage fonctionne Plus en détail Rénover les logements sociaux avec le gaz naturel et les énergies renouvelables
Accordons nos projets Rénover les logements sociaux avec le gaz naturel et les énergies renouvelables Les équipes de GrDF au service des bailleurs sociaux pour une rénovation durable de leur patrimoine Plus en détail Modalités de l éco-conditionnalité des aides régionales aux bâtiments
Modalités de l éco-conditionnalité des aides régionales aux bâtiments Ce dispositif s applique aux dossiers de demande d aide déposés auprès des services du Conseil régional. Les critères d éco-conditionnalité Plus en détail Travaux d amélioration de la performance énergétique du bâtiment éligibles aux prêts adossés au Livret Développement durable
Travaux d amélioration de la performance énergétique du bâtiment éligibles aux prêts adossés au Livret Développement durable (Arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux règles d emploi des fonds collectés au Plus en détail Maison Modèle BIG BOX Altersmith
Deuxième partie LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS «ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT» Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments Plus en détail Fiche explicative pour la saisie des équipements du génie climatique dans la RT2012
Fiche explicative pour la saisie des équipements du génie climatique dans la RT2012 LES UNITES AUTONOMES DE TOITURE (ROOF-TOP) I/ DEFINITION DES UNITES DE TOITURE Une Unité Autonome de Toiture (UAT) ou Plus en détail TABLEAU RECAPITULATIF DES CONDITIONS DE REALISATION DE TRAVAUX EN MÉTROPOLE
TABLEAU RECAPITULATIF DES CONDITIONS DE REALISATION DE TRAVAUX EN MÉTROPOLE d isolation thermique la totalité la toiture d isolation thermique s murs donnant sur l extérieur (au moins la moitié la surface Plus en détail LES SOLUTIONS ATLANTIC RT 2012
www.atlantic-prescription.fr Un espace dédié à la prescription : Actualités Informations Téléchargement de documentation LES SOLUTIONS ATLANTIC RT 2012 Réglementation La RT 2012 Nouvelle réglementation Plus en détail LA CONSOMMATION MAXIMALE D ENERGIE PRIMAIRE LE BESOIN BIOCLIMATIQUE
LA CONSOMMATION MAXIMALE D ENERGIE PRIMAIRE Des équipements performants pour une consommation d énergie réduite Ventilation performante (naturelle, naturelle assistée, simple flux, double flux...) Energies Plus en détail 1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT ARRÊTÉ
1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT NOR : SOCU 00611881A ARRÊTÉ relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à Plus en détail R 7. Isolation en toiture-terrasse R 4,5 Isolation en rampants de toiture et combles aménagés R 6 18 %
Crédit d impôt Crédit d impôt : pour qui? particulier locataire propriétaire occupant bailleur occupant à titre gratuit Quel montant de crédit d impôt? le crédit d impôt est calculé sur le montant TTC Plus en détail CHAPITRE 1 : CONNAISSANCES GENERALES ET CONNAISSANCES SIMPLES EN THERMIQUE
Le QCM (questionnaire à choix multiple) a 40 questions piochées au hasard dans un potentiel de 400 questions environ, divisées en 4 chapitres repris ci-après. La liste des connaissances requises correspond Plus en détail Complément 5. label promotelec performance évolutions & mises à jour du cahier des prescriptions techniques PRO 1248-10 (septembre 2012)
Sommaire des mises à jour Mise à jour du processus d attribution...3 Mise à jour de la surface de référence pour les calculs thermiques en construction...3 Mise à jour pour tous système...4 Mise à jour Plus en détail Alain CROMBEZ Chef du Service Construction, Habitat & Ville (DDE)
Conférence débat sur la rénovation énergétique des bâtiments publics Saint-Pourçain/Sioule 13 octobre 2009 La réglementation thermique en vigueur L expérience de la Direction Départementale de l Équipement Plus en détail Crédit d impôt : pour qui? Quel montant de crédit d impôt? Conditions d attribution du crédit d impôt
Crédit d impôt : pour qui? particulier locataire propriétaire occupant bailleur occupant à titre gratuit Quel montant de crédit d impôt? le crédit d impôt est calculé sur le montant TTC des équipements Plus en détail Panorama sur la Réglementation Thermique actuelle et future
Développement Durable, Réglementations thermiques Panorama sur la Réglementation Thermique actuelle et future Simulation numériques et calculs environnementales Paris, le 08/10/10 Séminaire Swegon Air Plus en détail Pompe à chaleur à absorption gaz naturel chauffage et ECS
Pompe à chaleur à absorption gaz naturel chauffage et ECS Fiche d intégration dans le logiciel RT 2012 : U22win de PERRENOUD 26/08/2013 Version 5.0.26 du 30/07/2013 La procédure suivante décrit la saisie Plus en détail Construire et rénover des logements BBC effinergie
Construire et rénover des logements BBC effinergie Lundi 8 décembre 2008 1 Construire et rénover des logements BBC effinergie 1. Généralités Contexte réglementaire Rappels thermiques Synthèse 2. Etat des Plus en détail DEVELOPPEMENT DURABLE. Le crédit d impôt dédié au développement durable. Quelles sont les dépenses concernées par cette mesure?
CREDIT D IMPOT DEDIE AU DEVELOPPEMENT DURABLE Le crédit d impôt dédié au développement durable Avertissement : le document ci après a été rédigé pour apporter une aide aux lecteurs pour une meilleure compréhension Plus en détail Bouches de soufflage chauffantes ECO LA MARQUE DES PROS Chauffage par ventilation pour maisons passives.
LA MARQUE DES PROS Bouches de soufflage chauffantes ECO Chauffage par ventilation pour maisons passives. Bouches de soufflage chauffantes ECO Chauffage par ventilation pour maisons passives La récupération Plus en détail TVA à 5.5% : PRÉCISIONS
TVA à 5.5% : PRÉCISIONS L Administration vient de commenter l article 9 de la loi de finances pour 2014 qui abaisse le taux de TVA à 5,5 % pour les travaux d amélioration de la qualité énergétique portant Plus en détail La réglementation thermique
Comprendre TRAVAUX DE RÉNOVATION La réglementation thermique Améliorer le confort et l efficacité énergétique de votre logement Un logement ancien gagne à être rénové. Cette initiative judicieuse permet Plus en détail BILAN ENERGIE FONCIA
BILAN ENERGIE FONCIA (Immeuble collectif) Ce document vous présente le résultat du bilan énergie réalisé sur votre immeuble. Il a pour objectif de vous faire connaître simplement le comportement énergétique Plus en détail TVA 2014 Taux intermédiaire & réduit
TVA 2014 Taux intermédiaire & réduit TVA à prendre en compte à partir du 1 er janvier 2014 selon la loi n 2013-1278 1-Domaine d application Les taux intermédiaire et réduit s appliquent sur les travaux Plus en détail IDENTIFIER LES ELEMENTS CLES D UNE OFFRE GLOBALE D AMELIORATION ENERGETIQUES DES BATIMENTS (MODULE 1)
IDENTIFIER LES ELEMENTS CLES D UNE OFFRE GLOBALE D AMELIORATION ENERGETIQUES DES BATIMENTS (MODULE 1) Public visé Chefs d entreprise Artisans Chargés d affaire Conducteurs de travaux Personnels de chantier Plus en détail ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE À L ACHEVEMENT DES TRAVAUX
ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE À L ACHEVEMENT DES TRAVAUX Je soussigné(e) : Représentant(e) de la société Située à : Numéro Voie Lieu-dit Localité Code postal : ---- BP Plus en détail Formation Bâtiment Durable :
Formation Bâtiment Durable : Rénovation à haute performance énergétique: détails techniques Bruxelles Environnement LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET LA PRODUCTION D EAU CHAUDE SANITAIRE François LECLERCQ et Plus en détail S O L U T I O N S B B C P O U R L O G E M E N T S
S O L U T I O N S B B C P O U R L O G E M E N T S YZENTIS : La solution BBC Les enjeux environnementaux et l émergence d une politique concrète de Développement Durable amènent les décideurs et les populations Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back