Source: https://www.cobocards.com/pool/en/cardset/8r4bd0912/online-karteikarten-nin-2010/
Timestamp: 2019-07-20 23:58:47
Document Index: 70269790

Matched Legal Cases: ['Art 22', 'Art.3', 'Art. 3', 'Art. 7', 'Art. 16', 'Art.8', 'Art. 2', 'Art.6', 'Art.2', 'Art.5', 'Art.34', 'Art.1', 'Art.4', 'Art.16', 'Art.16', 'Art.23', 'Art.24', 'Art.2', 'Art. 16', 'Art.3', 'Art.32', 'Art.27', 'Art.24', 'Art.26', 'Art.27', 'Art.31', 'Art.37']

NIN 2010 | Learn flashcards online | CoboCards
All main topics / Elektrotechnik / Niederspannungs- Installatons Normen
NIN 2010 (593 Cards)
Welche der folgenden Anlagen fallen in den Geltungsbereich der NIN?
[ ] Elektroauto
[ ] Industriebauten
[ ] Öffentliche Beleuchtungsanlagen
[ ] Temporäre Anlagen
NIN C 1.1.1
[x] Industriebauten
[x] Temporäre Anlagen
Tags: 01 Allgemeines
Source: Quelle: Elektroabteilung des Berufsbildungszentrum Luzern, BBZB
Was bedeutet der Klammerausdruck (B+E) am Ende eines Abschnittes der Technischen Norm?
NIN 2010 Vorwort
Beispiele und Erläuterungen auf den gelben Blättern in der NIN 2010
Was bedeutet die Abkürzung CENELEC?
NIN C F1.1.3
Was bedeutet die Abkürzung HD?
Harmonisierungs-Dokument
a) SN?
b) EN?
a) Schweizer-Norm
b) Euro-Norm
a) Auf welche Gesetze und b) auf welche Verordnungen stützen sich die NIN?
NIN C F1.1.5 & 1.0.1
a) Elektrizitätsgesetz
b) Starkstromverordnung, NIV, NEV
Wer kann weitere Vorschriften erlassen?
NIN C F1.1.6 1.0.3
- VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
wie Brandschutzbehörde, Feuerpolizei,
- ESTI (Weisungen)
- Herstellerangaben (Instruktionsblätter,
Montageanleitungen)
- Installationsinhaber
Kann der Anlagebesitzer z.B. für die gesamte Elektroinstallation eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung oder bestimmte Mindestdimensionen von Installationsrohren und Leitern oder bestimmte Schalter- und Steckdosentypen verlangen?
NIN C F1.1.6 & 1.0.3
Ja, wenn übergeordnete Regeln der Technik nicht verletzt werden.
Wer kann Abweichungen zur NIN bewilligen?
NIN C 1.0.4
Wie sind die NIN C 2010 gegliedert?
NIN C F1.1.6
- Stichwort-Verzeichnis / Begriffsbestimmungen
- Fachteil
- Normenteil:
3. Bestimmungen allgemeine Merkmale
5. Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel
7. Zusatzbestimmungen für Räume, Bereiche und Anlagen besonderer Art
Wie lauten die 5 goldenen Sicherheitsregeln?
NIN C F1.2a
3. Auf Spannungslosigkeit prüfen
4. Erden und kurzschliessen, wenn Gefahr von
Tags: 02 Gefahren der Elektrizität
Wer darf unter Spannung arbeiten?
NIV Art 22.2 & NIN F1.2.3
- EM / EI mit EFZ
- entsprechend neuesten Kenntnissen speziell
ausgebildet und ausgerüstet
Wie lautet die Notfall-Telefonnummer des Rettungsdienstes?
NIN C F1.3.3a
Nennen Sie 4 Wirkungen des Stromes auf den menschlichen Körper.
NIN C F1.3.1
- Strommarken
- Herzkammerflimmern
- Verkochungen
- Nervenerschütterungen
Welche Massnahmen sind bei Arbeiten unter Spannung unbedingt einzuhalten?
NIN C F1.2.3
- mindestens zwei Personen (EM / EI mit EFZ)
- eine Person als verantwortlich bestimmt
- geeignete Ausrüstungen
- festen Standort, freie Hände zum Arbeiten, ...
Welche drei wichtigsten Forderungen bezüglich Sicherheit sind bei der Erstellung von Hausinstallationen zu beachten?
NIV Art.3 & NIN C F1
- Sachenschutz
- Störschutz
(- Installieren nach den anerkannten Regeln der
(- inkl. Nutztierschutz)
Wer kann Abweichungen zur NIV bewilligen?
Bundesrat, Vorsteher UVEK (Herausgeber)
a) Für welche Bemessungsspannungen und
b) für welche Frequenzen gelten die NIN?
NIN C 1.1.1.2a
a) für Spannungen bis 1’000V AC bzw. 1’500V DC und
aus solchen gespiesene Hochspannungsanlagen,
ausgenommen Schwachstromanlagen
b) primär für 50Hz, 60Hz und 400Hz
Tags: 03 Arbeiten an Elektroinstallationen
Nennen Sie 3 Bestimmungen, die ein Anlagebesitzer in seiner eigenen Installation festlegen kann.
NIN C 1.0.3
- alles FI-geschützt
- überall Steckdosen T13 anstelle T12
- Schalter- und Steckdosenhöhe
Wie müssen elektrische Installationen erstellt werden
NIV Art. 3 & 4
Es dürfen weder Personen noch Sachen gefährdet werden und es dürfen keine unzumutbaren Störungen auftreten.
Welche Voraussetzungen müssen Personen erfüllen, damit sie eine Installationsbewilligung des Eidgenössischen Starkstrominspektorates EStI erhalten?
NIV Art. 7
Sie müssen fachkundig sein.
Welche elektrischen Installationsarbeiten darf ein Laie selber ausführen?
NIV Art. 16
Nur in selbstbewohnten Räumen:
- Leuchten und zugehörige Schalter montieren oder
- Arbeiten an einphasigen Leuchten- und
Steckdosenkreisen, die durch FI 30mA geschützt sind
Nennen Sie zwei Bereiche mit je einem Beispiel, wozu Netzbetreiber Werkvorschriften erlassen können.
NIN C 1.0.2 & F3.2.1
- Tarifwesen:
Farbe und Nummerierung der RSE-Drähte, Einheits-
oder Nieder- und Hochtarif, Spitzensperre
(Energieverbraucher, Sperrzeiten), Kompensation, ...
- Netz-Betriebssicherheit: Anschluss grosser Motoren
(ein- oder dreiphasig, Einschalt- und
Anlaufverfahren), Anschluss-Üsu (Selektivität),
Oberwellen und Restwelligkeit, ...
Wer ist der aufgelisteten ist im Sinne der NIV fachkundig?
[ ] Elektroinstallateur / Elektromonteur mit EFZ
[ ] Sicherheitsberater
[ ] Projektleiter
[ ] eidg. dipl. Elektroinstallateur
NIV Art.8
[x] eidg. dipl. Elektroinstallateur
Darf ein Laie einen Kochherd anschliessen, wenn dieser FI-geschützt ist?
Wo ist die Grenzstelle zwischen Anschlussleitung und Hausinstallationen?
NIV Art. 2
Eingangsklemmen Anschluss-Überstrom-Schutzeinrichtung
Zählen Sie zwei Möglichkeiten auf, wie die Fachkundigkeit in der Regel erworben werden kann.
- Meisterprüfung (höhere Fachprüfung)
- Lehre als Elektromonteur oder -zeichner,
Studium Elektroingenieur (FH, HTL) und
Studium Elektrotechniker TS, 3 Jahre Praxis und
Wer erteilt eine Installationsbewilligung an eine Firma?
NIV Art.6
Das Eidgenössische Starkstrominspektorat EStI
Gelten die NIN auch für Eigenversorgungsanlagen, die keine Verbindung mit dem Verteilnetz aufweisen?
NIV Art.2c
Was versteht man gemäss NIV unter einem Laien?
NIV Art.5
Eine Person, die weder eine Elektrofachkraft noch eine elektrotechnische unterwiesene Person ist.
Wer entscheidet bei Streitigkeiten, ob eine Installation den Vorschriften entspricht?
NIV Art.34
Für welche der aufgeführten Anlagen gelten die NIV und NIN?
[ ] für Niederspannungsinstallationen
[ ] für Niederspannungs–Freileitungen des EW
[ ] für Hochspannungsanlagen wie Neon-
Beleuchtung, Röntgenanlagen, Ölbrenner, etc.
NIV Art.1
[x] für Niederspannungsinstallationen
[x] für Hochspannungsanlagen wie Neon-Beleuchtung,
Röntgenanlagen, Ölbrenner, etc.
Pflichten des Eigentümers eines Wohnhauses:
a) Welche Pflicht hat der Eigentümer bezüglich Sicherheit und Störfreiheit der Installation?
b) Wann muss der Eigentümer einen Sicherheitsnachweis der elektrischen Installationen seines Wohnhauses erbringen?
NIV Art.4/5 & 35/36
a) Er ist verantwortlich, dass Mängel an der Installation
bezüglich Sicherheit und Störfreiheit unverzüglich
b) bei der Übernahme einer Installation sowie nach
erfolgter periodischer Kontrolle.
Womit wird die Kontrolle einer den Regeln der Technik entsprechenden Elektroinstallation dokumentiert?
NIV Art.16 Abs.2/3 & 23
Sicherheitsnachweis an Eigentümer und Netzbetreiber.
In welchen Räumen darf ein Elektromonteur / Elektroinstallateur ohne Installationsbewilligung elektrische Installationen ausführen?
NIV Art.16 & 23
In selbstbewohnten oder in ihrem Eigentum stehenden Wohn- und zugehörigen Nebenräumen.
Ein Laie hat eine einphasige Steckdoseninstallation hinter einem 30-mA FI erstellt. Welche Kontrollen sind erforderlich?
Kontrolle mit Sicherheitsnachweis an Eigentümer und Netzbetreiber.
a) Müssen Hausinstallationen dem Netzbetreiber vor der Ausführung gemeldet werden?
b) Wer meldet dem Netzbetreiber den Abschluss der Installationsarbeiten und mit welchem Dokument?
NIV Art.23 & 22
a) Sofern der Anschlusswert der Installation 3,6kVA
oder mehr beträgt mit der Installationsanzeige.
b) Der Eigentümer meldet den Abschluss mit dem
Sicherheitsnachweis.
Wie lang ist die Frist für periodische Elektrokontrollen von Wohnhäusern?
NIV Anhang 2
Wer darf bzw. muss:
a) die baubegleitende Erstprüfung einer elektrischen Installation durchführen?
b) die betriebsinterne Schlusskontrolle einer elektrischen Installation durchführen und den Sicherheitsnachweis unterunterschreiben?
NIV Art.24.1 & 24.2
a) der Lehrling oder Elektromonteur /
b) eine kontrollberechtigte oder fachkundige Personen
Bei welchen Installationsarbeiten und unter welchen Bedingungen sind die NIN in vollem Umfange anzuwenden?
- Bei Neuanlagen
- Bei gänzlichen Umbauten
- Wenn Personen und Sachen gefährdet
a) Unter welchen Bedingungen sind die NIN bei Erweiterungen, Teilumbauten, Revisionen und Reparaturen anzuwenden?
b) Wer entscheidet im Zweifelsfalle?
a) Sofern ohne weitgehende Änderungen möglich oder
wenn allenfalls der Raum anders genutzt wird.
b) Die kontrollpflichtige Unternehmung oder das Eidg.
Starkstrominspektorat EStI.
Unter welchen Bedingungen müssen bestehende Anlagen den geänderten Vorschriften angepasst werden?
NIN C 1.3.1.1
wenn Personen oder Sachen gefährdet sind
Was ist eine instruierte bzw. elektrotechnisch unterwiesene Person?
Stwverz. & Bb.
Eine Person, welche für eine spezielle Aufgabe über Gefahren, notwendige Schutzeinrichtungen und -massnahmen belehrt wurde.
Sind Hochspannungs-Leuchtröhrenanlagen auch Hausinstallationen?
Ja, sofern sie von einer Niederspannungs-Installation gespiesen werden.
Fallen elektrische Anlagen auf Schiffen auch unter den Geltungsbereich der NIV?
NIV Art.2
Nenne zwei Gründe mit je einem Beispiel, nach denen die Netzbetreiberin den Anschluss eines Apparates verbieten kann.
NIN 2010 1.3.1.1 (B+E)
- Störung Betriebssicherheit durch zu grosse Leistung
oder ungeeignete Spannung (230V statt 3x400V)
- Störung Betriebssicherheit durch ungeeigneten
Phasenanschnitt oder zu hohen Anlaufstrom.
Was versteht man unter einer temporären Anlage?
NIN C 2.2.1.3
Anlagen, die öfters abgebrochen und wieder erstellt werden (z.B. Baukran, Schaubuden, Zirkus).
Tags: 04 Begriffsbestimmungen
Was versteht man unter einer Schwachstromanlage?
NIN C 2.2.1.51
U ≤ 50V AC / 120V DC und I ≤ 2A
Welche Farben dürfen nicht für Leuchtendrähte, Korrespondierende usw. verwendet werden?
NIN C F2.2.3
grün-gelb, gelb, grün, blau
Erklären Sie den Unterschied zwischen Bemessungs- und Betriebswert eines Verbrauchsmittels.
NIN C 2.2.1.11 & 2.2.1.36
- Wert, für den ein Objekt bemessen ist.
Betriebswert:
- Die im Betrieb auftretende Grösse, deren Wert durch
Messung feststellbar ist.
Was versteht man unter einem Kurzschluss?
NIN C F2.8.1
Leitende Verbindung zwischen betriebsmässig gegeneinander unter Spannung stehenden Teilen.
Was versteht man unter einer Hochspannungsanlage?
NIN C F2.1
U > 1'000V AC bzw. U > 1'500V DC
Was versteht man unter einer provisorischen Anlage?
NIN C 2.2.1.2
Anlagen, die nach kurzer Zeit durch eine definitive Anlage ersetzt oder endgültig abgebrochen werden.
Wie wird ein PEN-Leiter gekennzeichnet?
grün-gelb mit blauen Enden
Nennen Sie die genormten Bemessungsströme für Überstrom-Schutzeinrichtung von 10A ... 200A.
NIN C F2.2.2
10 A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A
Was versteht man unter einer Starkstromanlage?
NIN C 2.2.1.57
U > 50V AC / 120V DC oder I > 2A
Was sind Kleinspannungsanlagen?
U ≤ 50V AC bzw. U ≤ 120V DC
Was versteht man unter einer sachverständigen Person?
NIN C 2.1.18.01
Eine Person, die auf Grund ihrer Aus- und Weiterbildung, Kenntnis der Normen die ihr übertragene Arbeit beurteilen und mögliche Gefahren durch Elektrizität erkennen kann (Elektrofachkraft).
NIN C 5.3.1.3
Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung löst auch bei glatten Gleichfehlerströmen in Wechselspannungsnetzen richtig aus.
Wie nennt man Wechselstromanlagen mit:
50V < U ≤ 1'000V?
Was versteht man unter einer elektrotechnisch unterwiesenen Person?
NIN C 2.1.18.02
Eine Person, die durch eine Elektrofachkraft über die ihr übertragenen Aufgaben und mögliche Gefahren durch Elektrizität und über die notwendigen Schutzmassnahmen belehrt wurde.
Nennen Sie 2 Beispiele von ortsfesten Betriebsmitteln.
NIN C 2.1.7.6
Warmwassererwärmer, Dampfabzug, Einbaukochherd, Spiegelschrank.
Nennen Sie 3 Beispiele von aktiven Teilen.
NIN C 2.1.12.08
Klemmen, Leuchtenfassungen, Heizwicklungen, Messspitzen.
(im fehlerfreien Betrieb stromführende Teile)
Welches sind genormte Nennspannungen für Wechselstrom?
2V, 4V, 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 230V,400V, 500V, 690V
Erklären Sie den Unterschied zwischen einem Fehler- und einem Berührungsstrom.
NIN C F2.8.2 & F2.8.3
- Strom, der den Körper eines Menschen oder eines
Tieres durchfliesst.
- Strom, der über den Schutzleiter und/oder über die
Erde fliesst.
Was versteht man unter einem Körperschluss?
Leitende Verbindung zwischen Körper und aktiven Teilen elektrischer Betriebsmittel.
Erklären Sie die Begriffe "direktes" und "indirektes" Berühren.
NIN C 2.1.12.03 & 2.1.12.05
Direktes Berühren:
- Berühren aktiver Teile.
Indirektes Berühren:
- Berühren von Körpern von Betriebsmitteln, welche
z.B. infolge eines Isolationsdefekts unter Spannung
Für welche Wechselspannung sind die NIN in erster Linie aufgestellt?
NIN C 1.2.1.2
Bis 300 V gegen Erde, 50 Hz
Welches sind die Normalspannungen:
a) für Wechselstromanlagen?
b) für Gleichstromanlagen?
NIN C 1.3.2.2
AC: 2,4,6,12,24,36,48,230,400,500,690V
DC: 2,4,6,12,24,36,48,110,220,440V
Was sind Niederspannungsanlagen?
NIN C 2.2.1.41
(Starkstrom)-anlagen mit mehr als 50V AC / 120V DC bis 1'000V AC / 1'500V DC
Was sind Hochspannungsanlagen?
NIN C 2.2.1.27 & F2.1
(Starkstrom)-anlagen über 1'000V AC / 1'500V DC
Nennen Sie drei Beispiele, wo in Hausinstallationen Hochspannungen vorkommen können.
NIN C 4.4.2.1
- Leuchtröhrenanlagen
- Ionisation und Lackieranlagen
- Viehhüter
Maximal 50V AC / 120V DC und maximal 2A.
Über 2A oder über 50V AC / 120V DC.
Welche Anlagen bezeichnet man als Kleinspannungs-Starkstromanlagen?
Anlagen mit höchstens 50V AC / 120V DC aber mit mehr als 2A Bemessungsstromstärke.
Wie ist der Körperstrom bzw. Berührungsstrom definiert?
NIN C 2.1.11.12 & F 2.8.3
Strom der durch Körper von Mensch oder Tier fliesst.
Bezeichne die Leitungsabschnitte und Überstrom-Schutzeinrichtungen.
2 Anschlussüberstrom-Schutzeinrichtung
3 Hausleitung
4 Bezügerleitung
5 Bezügerüberstrom-Schutzeinrichtung
6 Verbraucherüberstrom-Schutzeinrichtung
7 Endstromkreise
a) Wie heisst die Leitung des Energielieferanten unmittelbar vor der Hausinstallation?
b) Wie heisst die Überstrom-Schutzeinrichtung, auf dem diese Leitung endet?
NIN C 2.2.1.4 & 2.2.1.6
a) Anschlussleitung
b) Anschluss-Überstrom-Schutzeinrichtung
a) Wie heisst in einem MFH die Überstrom-Schutzeinrichtung vor dem Energiezähler?
b) Wie heisst die Leitung, welche er schützt?
NIN C 2.2.1.12 & 2.2.1.13
a) Bezüger- Überstrom-Schutzeinrichtung
b) Bezügerleitung
Wie heisst die Leitung ab Anschlussüberstrom-Schutzeinrichtung bis zum Klemmensatz für mehrere Bezüger?bis zum Klemmensatz für mehrere Bezüger?
NIN C 2.2.1.23
Wie heisst der Überstrom-Schutzeinrichtung bzw. die Leitung allgemein für:
a) eine Lichtgruppe mit freizügigen Steckdosen?
b) einen Wassererwärmer (Boiler)?
NIN C 2.2.1.63
a) Verbrauchsmittel-Überstrom-Schutzeinrichtung und
b) Verbrauchsmittel-Überstrom-Schutzeinrichtung und
a) Wann gilt eine Person gemäss NIN als instruiert bzw. elektrotechnisch unterwiesen?
b) Nenne ein Beispiel dafür.
a) Wenn sie den korrekten Umgang, Gefahren und
Schutzmassnahmen kennt und anwenden kann.
b) Eine Elektrokraft belehrt einen Laien bezüglich
Auswechseln von NHS.
Was versteht man unter der Berührungsspannung?
NIN C 2.1.11.05
Spannung zwischen zwei gleichzeitig berührbaren Teilen bei einem Isolationsfehler.
Was versteht man unter dem Körper eines Verbrauchsmittels?
NIN C 2.1.12.10
Berührbare leitfähige Teile, die nur im Fehlerfall unter Spannung sein können (Gehäuse).
Was versteht man unter dem Ableitstrom?
NIN C 2.1.11.20
Strom, welcher im fehlerfreien Stromkreis durch die Isolation zur Erde oder zu einem fremden leitfähigen Teil fliesst.
Was versteht man unter Grundisolierung (auch Basisisolierung genannt)?
NIN C 2.1.12.14
Normale elektrische Isolierung spannungsführender Teile gegen zufällige Berührung. z.B. Isolation von T-Draht.
Was versteht man unter Sonderisolierung, Schutzisolierung bzw. doppelter Isolierung?
NIN C F2.9.1
Doppelte Basisisolierung
Was ist ein isolierter Standort?
NIN C 2.2.1.30
Standfläche die so gegen Erde isoliert ist, dass selbst bei einer Fehlerspannung von 1'000V kein gefährlicher Berührungsstrom gegen Erde fliesst.
Was versteht man unter Schutzisolierung? (Sonderisolierung)
NIN C 2.2.1.49
Nenne zwei andere Begriffe für Schutzisolierung.
- Sonderisolierung
- Betriebsmittel der Schutzklasse 2
Was für Material ist allgemein für Hausinstallationen zu verwenden?
NIN C 5.1.1.1.5
Den einschlägigen Normen entsprechendes Material (NEV).
Welche Formen weist das schweizerische Sicherheitszeichen auf:
a) auf Apparaten?
b) auf Rohren und Kabelmänteln?
Für welche Installationsmaterialien besteht die Nachweispflicht?
NIN C 5.1.1.1
Für sämtliche Betriebsmittel.
Was bedeutet das schweizerische Sicherheitszeichen oder gleichwertige Zeichen auf Materialien?
Material entspricht den Sicherheitsbestimmungen der NEV.
a) Welches Material muss mit einem Prüfzeichen
gekennzeichnet sein?
b) Nenne zwei Beispiele dazu
a) Diejenigen, für welche gemäss NEV die
b) Mikrowellengeräte, Laserapparate, Ex-Material,
Geräte für Elektromedizin.
Warum ist es sinnvoll, eine Anlage in mehrere Stromkreise aufzuteilen?
NIN C 3.1.4
- um Folgen von Fehlern räumlich zu begrenzen
- um die Kontrolle und Wartung zu erleichtern
- um vollständige Dunkelheit zu vermeiden
Tags: 05 Aufteilung in Stromkreise
Nach welchen Hauptkriterien sind elektrische Anlagen zu unterteilen?
- Störungen und Schäden räumlich begrenzen
- Isolationswiderstand einfach messen können
Wer entscheidet grundsätzlich über das Mass der Unterteilung, wenn es um die Betriebssicherheit einer Anlage geht?
Der Anlagebesitzer
Ab welcher Leistung sollten für Verbrauchsmittel eigene Überstrom-Schutzeinrichtungen vorgesehen werden?
NIN C F3.3
Bei mehr als 2kW (auch abhängig von Spannung).
a) Ist folgende Lichtinstallation richtig, zulässig oder
b) Warum / unter welchen Bedingungen?
NIN C 3.1.4.2 e
a) ja, zulässig
b) wenn einpolige LS (nicht mechanisch gekoppelte)
a) Ist folgende Lichtinstallation zulässig?
NIN C 3.1.4.2 g
a) Nicht zulässig
b) Es handelt sich um drei einzelne Stromkreise,
welche einzeln allpolig abtrennbar sein müssen.
NIN C 3.1.4.2 f
b) Drei Stromkreise einzeln allpolig abtrennbar.
Einpolige LS vorausgesetzt.
Welchem Zweck dient eine Stromversorgung für Sicherheitszwecke?
NIN C 3.5
Sie soll bei Ausfall der normalen Stromversorgung eine Gefährdung von Personen ausschliessen.
Tags: 06 Stromversorgung für Sicherheitszwecke
Wozu dient die Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen im Brandfall?
Sie dient der Rettung von Personen und Vermeidung von Panik.
Nennen Sie 2 Beispiele, wo der Weiterbetrieb einer Einrichtung durch eine Stromversorgung für Sicherheitszwecke bei Stromausfall Sinn macht.
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege, Operationssäle, Brandmeldeanlagen, Anlagen für Löschwasserpumpen, Entrauchungsanlagen.
In welchen Räumen oder Bauten ist grundsätzlich eine Beleuchtung für Sicherheitszwecke und Sicherheitskennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen erforderlich?
In Bauten mit starker Personenbelegung.
Nennen Sie mindestens 4 Beispiele von Räumen oder Bauten, wo eine Beleuchtung für Sicherheitszwecke und Sicherheitskennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen erforderlich ist?
Kino, Theater, Warenhäuser, Spitäler, Parkhäuser, Hotel, Verwaltungsgebäude, Sporthallen, Hochhäuser, Alarmzentralen für Feuerwehr, Polizei, Sanität.
Nennen Sie ein Beispiel, wo eine Stromversorgung für Ersatzzwecke Sinn macht.
Registrierkassen in Warenhäuser, EDV Serveranlagen, Kühl- und Klimaanlagen.
Wer bestimmt, in welchem Bereich einer Anlage eine Stromversorgung für Ersatzzwecke benötigt wird?
Der Installationsinhaber / Eigentümer (Eigenverantwortung)
Nennen Sie 2 mögliche, verschiedene Stromquellen für Sicherheitszwecke.
- Speisung aus anderem, unabhängigen Netz
- Notstromgruppe
Nennen Sie 2 Beispiele von Räumen mit nichtbrennbarem Staub.
NIN C 2.2.1.45
Zementfabrik, Giesserei, Steinmühle
Tags: 07 Äussere Einflüsse
NIN C F2.9.2c
Nennen Sie 2 Beispiele von feuergefährdeten Räumen ohne brennbaren Staub.
NIN C 2.2.1.20
Dachstock, Papierlager, Aktenräume
Was bedeuten die beiden Ziffern der IP-Kennzeichnung?
NIN C 5.1.1.1.1.4
1. Ziffer: Berührungs- und Fremdkörperschutz
Nennen Sie 2 Beispiele von leichtbrennbaren Stoffen.
NIN C 2.2.1.34
Holzspäne, Papier, Heu, Stroh
Welche IP-Kennzeichnung erhält eine Dose, die staubgeschützt und strahlwassersicher ist?
strahlwassersicher
Welche IP-Kennzeichnung müssen Betriebsmittel mindestens aufweisen, damit sie in nassen Räumen verwendet werden dürfen?
tropfwassersicher
Nennen Sie 3 Beispiele von korrosionsgefährlichen Räumen.
BoH S.7.4
Ställe, Käselager, Gerbereien, Gärkeller
Nennen Sie 2 Beispiele von Räumen mit starker Personenbelegung.
NIN C 2.2.1.10
Theater, Kino, Warenhaus, Spital
Nennen Sie 2 Beispiele von feuchten Räumen.
Grossküchen, öffentliche Baderäume Keller mit Naturboden
Erklären Sie den Unterschied zwischen den IP-Kennzeichnungen IP3X und IP2XC.
BoH S.7.3
IP 3X:
Schutz vor Fremdkörper > 2,5mm
(z.B. Schraubenzieher)
IP 2XC:
die Öffnung ist > 2,5mm, innere Barrieren verhindern aber das Berühren gefährlicher Teile
Nennen Sie 3 Beispiele von nassen Räumen.
Gewächshäuser, Metzgereien, Autoabspritzplätze, im Freien
Welcher IP-Schutzart müssen Installationen im Freien, die schutzlos dem Regen ausgesetzt sind, entsprechen?
mindestens IP X3
Was versteht man im Zusammenhang mit Raumarten unter einer Zone? Nenne ein entsprechendes Beispiel.
NIN C F2.7.1 & 3.3.1
a) Raumteil mit anderer Installations- bzw. Raumart
b) Waschplätze als Nasszone in trockener Garage
a) die Abkürzung IP,
b) die erste Kennziffer,
c) die zweite Kennziffer?
NIN C 5.1.1.1 & F2.9.2
a) Ingress Protection = Eindringschutz
(früher: International Protection)
b) Berührungs- und Fremdkörper- Schutzgrad
c) Wasser - Schutzgrad
Unter welche Raumart fällt das Badezimmer?
Nach welcher Installationsart sind ungeschützte Installationen (Leuchten) im Freien auszuführen?
BoH 7.4
b) wie in nassen Räumen = IPX3 =
Ordne folgenden Räumen die Raum- bzw. Installationsart zu (trocken T, feucht F, nass N oder korrosionsgefährdet K):
d.Ställe
e.Metzgerei
f.Hotelküche
g.Gärkeller
BoH 7.4.
a) K (korrosionsgefährdet)
b) N (nass)
c) F (feucht)
d) K (korrosionsgefährdet)
h.gewerbliches Bad
i.Käselager
j.Keller mit Naturboden
k.Gewächshaus
a) F (feucht)
b) K (korrosionsgefährdet)
d) N (nass)
Welches Material ist für einen nassen Raum besonders geeignet?
Spritzwassersicheres;
IP X4 =
Wie werden Betriebsmittel der Schutzklasse II gekennzeichnet?
NIN C 4.1.2
Tags: 08 Schutz gegen elektrischen Schlag
Was bedeuten folgende Kennzeichen?
BoH S.8.8
Wie wird ein Betriebsmittel in einem schutzgetrennten Stromkreis geerdet?
NIN C F2.3.4
Sie dürfen nicht geerdet werden
Was versteht man unter einer Funktionskleinspannung?
NIN C & F2.4
U ≤ 50VAC (120VDC), keine Trennung vom geerdeten Netz erforderlich
Wie gross dürfen Berührungsspannung und Körperstrom bei einem Isolationsdefekt höchstens sein?
BoH S.7.1
Ub < 50V, Ib < 0,5mA
Welche Bedingungen gelten für Betriebsmittel der Schutzklasse III?
U ≤ 50VAC oder 120VDC,
sichere Trennung gegenüber anderen Stromkreisen
Unter welcher Voraussetzung darf in einer Installation nach System TN-C installiert werden?
NIN C 5.4.3.4
bei Querschnitten ≥ 10mm2
Wie viele Schutzklassen werden unterschieden?
In welcher Zeit müssen Berührungsspannungen >50V abgeschaltet werden?
NIN C 4.1.1.3.2
bei Endstromkreisen ≤ 32A: t ≤ 0,4s
bei Endstromkreisen > 32A: t ≤ 5s
Schutz gegen elektrischen Schlag. Wie lautet der Grundsatz des Personenschutzes (UB, IB)?
BoH S.8.1
Eine zufällige Berührung spannungsführender Teile ist ausgeschlossen.
IB < 0,5mA oder UB < 50V.
Ist UB > 50V,
- folgt Abschaltung in 0.4s bei Endstromkreisen ≤ 32A.
- Alle übrigen Stromkreise Abschaltung in 5s
Wie werden Betriebsmittel der Schutzklasse 3 gekennzeichnet?
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen SELV und FELV?
NIN C 4.1.4.4
SELV darf keine Verbindung zu einem andern Stromkreis haben,
FELV schon.
Zu welchem Zweck wird in jedem Haus ein Schutz-Potenzialausgleich verlegt?
NIN C F2.5.2
um Spannungsdifferenzen zwischen gleichzeitig berührbaren leitfähigen Teilen zu vermeiden
Nennen Sie 2 Beispiele, wo Warnzeichen angebracht werden müssen.
BoH S.8.2
- bei Schlössern von Schaltgerätekombinationen, die
nur durch berechtigte Personen bedient werden
- in Anlagen mit U > 300V gegen Erde
- in der Nähe blanker, spannungsführender Leiter
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen SELV und PELV?
Ein PELV-Stromkreis kann mit der Erde Verbindung haben, ein SELV-Stromkreis nicht
Wie wird der Querschnitt des Schutz-Potenzialausgleichsleiters bestimmt?
NIN C 5.4.4.1
halber Querschnitt des Hauptschutzleiter, min. 6mm2, max. 25mm2,
mit Blitzschutz min. 10mm2
Welche Formen des Sicherheitszeichens findet man auf Kabeln?
BoH S.7.6
An welchen Orten sind Anleitungen zur Hilfeleistung bei Elektrounfällen anzubringen?
in Maschinenräumen von Aufzugsanlagen,
in Betrieben mit Nennspannungen > 300V gegen Erde
Nennen Sie 4 Teile, die mit dem Schutz-Potenzialausgleichsleiter zu verbinden sind.
Leitungen von Wasser und Gas, Heizungsleitungen, Hauptschutzleiter, Erdungsleiter, PEN-Leiter der Anschlussleitung, Blitzschutzanlage, Stahlträger, Liftschienen usw.
Nennen Sie 3 Vorteile, die das System TN-S gegenüber TN-C aufweist
NIN C 4.1.1.4.3
FI-Schaltung möglich, einfache Isolationsmessung, gute elektromagnetische Verträglichkeit, ein PEN-Leiter-Unterbruch setzt keine geerdeten Gehäuse unter Spannung
NIN C & F2.9.2c
Sonderisolierung
Wie hoch darf die Spannung in einer Kleinspannungsbeleuchtungsanlage höchstens sein, wenn blanke Leiter verwendet werden?
NIN C 7.15
maximal 25VAC oder 60VDC
Dürfen sonderisolierte Betriebsmittel ein Gehäuse aus Metall haben?
Welche Ausführungsarten im System TN werden unterschieden?
NIN C 3.2.2.2
Was versteht man unter einem PEN-Leiter?
Ein geerdeter Leiter, der zugleich die Funktionen des Schutzleiters und des Neutralleiters erfüllt.
Nennen Sie mögliche Erzeuger einer Schutztrennung.
Sicherheitstransformatoren, Trennumformer
Nennen Sie 3 Möglichkeiten, wie der Schutz gegen direktes Berühren realisiert werden kann.
NIN C 4.1.1.2
Isolieren oder Abdecken aktiver Teile, Schutz durch Hindernisse oder
durch Abstand
Welchen Schutz bietet die Schutzklasse 0?
Grundisolierung ohne Schutzleiteranschluss (z.B. einzelne Leuchten).
a) Welchen Schutz bietet die Schutzklasse I?
b) Nenne zwei Anwendungen.
a) Grundisolierung mit Schutzleiteranschluss am
Gehäuse, Automatische Abschaltung bei Fehler.
b) Kochherd, Boiler, Waschmaschine, Motor
Welchen Schutz bietet die Schutzklasse II?
Zusätzliche Isolierung zur Grundisolierung (doppelte oder verstärkte Isolierung).
Bei welchen Betriebsmitteln wird meistens die Schutzklasse II angewendet?
Bei Handgeräten und Wandleuchten
a) Welchen Schutz bietet die Schutzklasse III?
a) Sicherheitskleinspannung SELV oder
Schutzkleinspannung PELV. Beim direkten Berühren
entsteht durch die niedrige Spannung und
galvanische Trennung keine Gefahr.
b) Spielzeuge, Halogenbeleuchtung
Welche der Schutzklassen 0 bis III wird im Wohnungsbau am häufigsten für ortsfeste Installationen angewendet?
Schutzklasse I (Nullung oder Schutzerdung)
Wie gross darf der Berührungsstrom bei 50 Hz maximal sein?
NIN C F 2.8.3
Welcher maximale Strom darf bei 50 Hz durch einen Phasenprüfer fliessen?
Welche max. Spannung kann als "nicht gefährlich" bezeichnet werden?
50 V bei 50 Hz AC bzw. 120 V DC
a) Wie gross darf eine Fehlerspannung in Hausinstallationen maximal
b) Innerhalb welcher Zeiten muss diese abgeschaltet werden?
NIN C 4.1.3.1.3.3
b) 5s für festangeschlossene Verbrauchsmittel (> 32A)
0,4s für Steckdosenstromkreise und
Verbrauchsmittel ≤ 32 A
Zähle sieben Massnahmen für den Personenschutz auf.
NIN C 12.1 & 4.1
- Sonderisolierung (Schutzklasse II)
- Isolierter Standort
- Schutzschaltung (FI)
- Schutz-Potentialausgleich
Was versteht man unter der Fehlerspannung?
NIN C 2.2.1.17
Spannung, die bei einem Isolationsfehler auftritt zwischen einem Körper und einer
Bezugserde, d.h. einem Punkt, dessen Potenzial unverändert bleibt (neutrale Erde), wenn der betreffende Körper Spannung annimmt.
Wie kann die Einhaltung der Nullungsart TN-S überprüft werden?
NIN C 4.1.3.1.3.2
Durch die Isolationsmessung
Mit welcher Art von Transformatoren kann Sicherheitskleinspannung SELV bzw. Schutzkleinspannung PELV erreicht werden?
NIN C 4.1.4.1.3.1 & 7.02.4.6 & F2.4
Was bedeutet Schutztrennung?
NIN C 4.1.3.5
Galvanische Trennung des Stromkreises eines Objektes vom Stromkreis des Netzes.
Wo wird die Schutztrennung angewendet?
NIN C 7.06.4.7
z.B. in begrenzten leitfähigen Räumen
Bis zu welcher Spannung dürfen für Niedervolt- Beleuchtungsanlagen blanke Leiter verwendet werden?
NIN C 4.1.4.1
Bis 25V AC oder 60V DC
Welche Art Kleinspannungsanlage darf nicht mit dem Schutzleiter verbunden werden (SELV oder PELV)?
Sicherheitskleinspannungsanlagen SELV
Wie nennt man die Kleinspannung, die durch einen Spartransformator oder durch einen Spannungsteiler erzeugt wird?
Funktionskleinspannung FELV
Wie lange darf ein kurzschlusssicherer Transformator sekundär kurzgeschlossen werden ohne Schaden zu nehmen?
Stwverz.
08.49.
Was sind Spartransformatoren?
Transformatoren, bei denen Primär- und Sekundärwicklung galvanisch leitend verbunden sind.
Nennen sie ein Beispiel, bei welchem zwingend ein Transformator mit getrennten Wicklungen vorgeschrieben ist.
- Zu Schutzzwecken ( Schutztrennung,
Schutzkleinspannung, Spielzeugtransformator)
- Bei Transformierung von Niederspannung auf
- Bei Transformierung von 50 - 500V auf über 500V bis
1’000V
Kann für die Transformierung von Niederspannung auf Hochspannung ein Spartransformator verwendet werden?
NIN C 4.4.2.3.1
Wie gross darf der Überstrom-Schutzeinrichtung von kurzschlusssicheren Kleintransformatoren primärseitig höchstens sein?
NIN C 4.7.3.1.2.5
Höchstens das 5 fache des Primärstromes, aber er braucht nicht kleiner als 10A zu sein.
Wo wird Schutzkleinspannung angewendet? (Schutzklasse III)
Wo transportable Objekte mit berührbaren oder umfassbaren leitfähigen Teilen in gut leitender Umgebung verwendet werden. (z.B. Schwimmbäder)
Durch welche Messung kann die Trennung aktiver Teile von SELV-Kleinspannung von aktiven Teilen anderer Stromkreise und von Erde geprüft werden?
NIN C 6.1.3.3
Durch Isolationsmessung (gemäss NIN C 6.1.3.3:250 V DC; 0,25MΩ)
Was versteht man unter dem Schutz-Potentialausgleich?
NIN C F2.5.2 & 2.1.13.20
Verbindung leitender Teile, damit dazwischen keine Spannung entstehen kann
Dürfen Eisenträger, Metallrohre und dgl. als Bestandteil des Schutz-Potentialausgleichsleiters verwendet werden?
NIN C 5.4.2.2.6
Müssen Schutz-Hauptpotentialausgleichsleiter und Blitzschutzanlage getrennt zum Erder geführt werden
NIN 4.1.1.3.1.2 (B+E)
a) Welchen Querschnitt muss die Wasserzählerüberbrückung aufweisen?
b) Wie muss die Überbrückung angebracht werden?
NIN 4.1.3.1.2.1.1.1 (B+E) & 5.4.7.3.1
a) Querschnitt wie Schutz-Hauptpotentialausgleichsleiter
b) Wasserzähler muss ohne Lösen der Überbrückung
ausgewechselt werden können
Wie muss der Querschnitt des Schutz-Hauptpotentialausgleichsleiters bemessen werden?
NIN C 5.4.2.2
- 50% des Schutz-Hauptschutzleiters mind. 6mm2
- bei Anschluss der Blitzschutzanlage mind. 10 mm2
- max. jedoch 25 mm2
Welche Arten von Erdern werden unterschieden?
NIN C F2.5.1
Fundamenterder, Banderder, Staberder (Tiefenerder)
Tags: 09 Erder und Schutzleiter
Wie heisst der Leiter, der die Haupterdungsschiene mit dem Erder verbindet?
Wie wird der Querschnitt des Schutzleiters bestimmt?
BoH S.9.5
A-Aussenleiter ≤ 16mm2: A-PE = A-Aussenleiter
A-Aussenleiter =25 oder 35mm2:A-PE = 16mm2
A-Aussenleiter ≥ 50mm2: A-PE = 50% A-Aussenleiter
Wer entscheidet, welche Art von Erder anzuwenden ist?
Die Netzbetreiberin
Dürfen Schutzleiter getrennt von den übrigen Leitern verlegt werden?
NIN C 5.4.3.1.3
Welche besondere Anforderung wird an Klemmstellen für Schutzleiter gestellt?
NIN C 5.2.6.2
Sie müssen gegen Selbstlockern geschützt sein
Welchen Querschnitt müssen Erder mindestens aufweisen?
50mm2 Cu oder 70 ... 100 mm2 Fe
Wie wird der Querschnitt des Erdungsleiters bestimmt?
NIN C 5.4.2.3.1
gleicher Querschnitt wie Schutzleiter, mind. 16mm2, max. 50mm2
Dürfen Schutzleiter auch blank, d.h. ohne Isolation verlegt werden?
NIN C 5.4.3.2.1
Ja, aber sie dürfen nicht auf brennbare Gebäudeteile verlegt werden und keine brennbaren Gegenstände berühren
Was versteht man unter einem Spannungstrichter?
NIN C F2.8.5
Ein Spannungstrichter entsteht, wenn Strom über einen Erder ins Erdreich fliesst. Rund um den Erder wird ein Spannungstrichter aufgebaut.
Welcher Erder wird bei Neuanlagen am häufigsten eingesetzt?
NIN C F5.2.1
Welche Mindestdicke müssen Erder mit rechteckigem Querschnitt haben?
Fe 3mm, Cu 2mm
Dürfen Schutzleiter geschaltet werden?
NIN C 4.6.1.2.2
Ja, aber nur bei Steckvorrichtungen bis zu einem Bemessungsstrom von 16A
Welche Dicke muss das Armierungseisen haben, damit es als Fundamenterder verwendet werden kann?
NIN C 5.2.2.6.2
Wie muss ein Fundamenterder verlegt werden?
Er muss das Gebäude als geschlossener Ring umschliessen
In welche Tiefe müssen Banderder mindestens verlegt werden?
NIN C 5.4.2.2.4
mindestens 70cm tief
Dürfen Wasser-, Öl- oder Gasrohre als Erder verwendet werden?
Welchen Querschnitt muss der Neutral-, bzw. PEN-Leiter aufgrund des Aussenleiterquerschnittes aufweisen?
NIN C 5.4.2.3 & 5.4.3.4
Sofern der Neutralleiterstrom die Hälfte des Aussenleiterstromes nicht übersteigt:
-Aussenleiter:Neutralleiter:
-bis 16mm2=> gleich wie A-Aussenleiter
-16mm2 bis 35mm2=> 16mm2
-über 35mm2=> 50% des A-Aussenleiter
(N und PEN werden heute nur noch selten reduziert)
Nennen Sie 3 Bedingungen, damit metallene Konstruktionsteile von Schaltgerätekombinationen als Schutzleiter verwendet werden können?
NIN C 5.3.9.7.4.3
gleiche Leitfähigkeit
geeignete Anschlussmöglichkeiten für Schutzleiter
fremde leitfähige Teile sind nicht ausbaubar
(Ausnahme: wenn Überbrückung vorgesehen)
Welchen Querschnitt muss der Schutzleiter bei Einzug in das gleiche Rohr wie die Aussenleiter aufweisen?
NIN C 5.4.2.3
Berechnung durch Formel nach NIN oder:
Aussenleiter:Schutzleiter:
Wie ist der Schutzleiter zu bemessen, wenn für mehrere Leitungen ein gemeinsamer, gesondert verlegter Schutzleiter verwendet wird?
Der Schutzleiterquerschnitt muss mindestens dem grössten Aussenleiterquerschnitt entsprechen
Welche Farben müssen folgende Leiter aufweisen?
a) Neutralleiter
b) Schutzleiter
c) PEN-Leiter
d) Schutz-Potentialausgleichsleiter
NIN C 5.1.4.3.2 & 5.2.1.2.3.3
a) hellblau/blau
c) grün-gelb mit hellblauen/blauen Enden
d) grün-gelb
Welche Farben dürfen nie zur Kennzeichnung von Aussenleitern verwendet werden?
NIN C 5.2.1.1 & F2.2.3
grün-gelb / gelb / hellblau / blau / grün
(Bei nummerierten Kabeln ohne hellblau / blau gekennzeichneten Neutralleiter ist jene Ader mit der tiefsten Nummer als Neutralleiter zu verwenden)
Dürfen Erder von Starkstromanlagen auch zur Erdung von Schwachstromanlagen benützt werden?
NIN C 5.4.2.1.1
Aus welchem Material müssen im Erdboden verlegte Banderder bestehen?
NIN C 5.4.2.2.2
Korrosionsbeständiges Metall:
- Kupfer oder feuerverzinktes Eisen
Aus welchem Material müssen Fundamenterder in Neuanlagen bestehen?
NIN C 5.4.2.2.1.1
Stahl (Armierungseisen) oder Kupfer
a) Welchen Mindestquerschnitt müssen Fundamenterder in Neuanlagen
b) Welche Armierungseisen-Durchmesser ergeben diesen
Mindestquerschnitt?
a) Fe 75mm2 Cu 50mm2
b)1 x 10mm
Wie muss der Erdungsleiter bemessen werden:
a) bei Einzug in Rohr?
b) bei Verlegung direkt im Boden?
a)50% der vom Anschlussüberstrom-
unterbrecher abgehenden Aussenleiter
mindestens 16mm2
maximal 50mm2
b)50 mm2
Wo muss der Erdungsleiter in einem Gebäude an die Wasserleitung angeschlossen werden, wenn die Wasserleitung als Erder dient?
unmittelbar nach dem Eintritt der Wasserleitung in das Gebäude
Welche Leiter werden an eine Haupterdungsklemme oder eine Haupterdungsschiene angeschlossen?
NIN C 5.4.2.4
Hauptpotentialausgleichsleiter
(- falls erforderlich: Erdungsleiter für Telefonanlagen).
Wo ist die Haupterdungsschiene anzuordnen und welchem Zweck
dient sie?
an leicht zugänglichen Stellen
Wo muss der Erdungsleiter im Hausanschlusskasten angeschlossen werden:
a) bei 5-adriger Hausleitung (TN-S)
b) bei 4-adriger Hausleitung (TN-C)
NIN 4.1.1.4.1.1 (B+E)
a)Neutralleitertrenner-Eingang
b)Neutralleitertrenner-Ausgang
Welche Raume dürfen nicht mit Umluft geheizt werden?
NIN C 4.2.4.1.3
feuergefährdete Räume mit brennbarem Staub
Tags: 10 Schutz gegen thermische Einflüsse
Welche 2 unabhängigen Temperaturbegrenzungseinrichtungen sind bei Gebläseheizsystemen vorgeschrieben?
NIN C 4.2.4.1
Temperaturbegrenzer (Sicherheitsthermostat) und Strömungswächter
Was versteht man unter einem brennbaren Stoff?
NIN C 2.2.1.14
Stoff, der nach der Entflammung ohne zusätzliche Wärmezufuhr selbstständig weiterbrennt
Welchen Abstand müssen Warmwasserwarmer von brennbaren Gebäudeteilen einhalten?
NIN C 4.2.4.2
- Wassertemperatur ≤ 65°C: 4cm
- Wassertemperatur > 65°C: 8cm
- oder nach Hersteller-Angaben
Welchen Abstand muss ein Heizofen mit P=2,2kW von einem brennbaren Gebäudeteil mindestens aufweisen?
NIN C 4.2.4.3
Welche wasserseitigen Schutzeinrichtungen sind bei einem Druckspeicher vorgeschrieben?
NIN C 4.2.4.2.2
Absperrventil , Druckreduzierventil , Rückschlagventil, Sicherheitsventil
Wann darf der Abstand von Warmwassererwärmern zu einer brennbaren Wand auf 1cm verringert werden?
wenn die Wand nichtbrennbar und wärmeisolierend verkleidet ist
Welche Schutzeinrichtungen sind bei Warmwassererwärmer im elektrischen Teil vorgeschrieben?
Temperaturregler und Temperaturbegrenzer (Sicherheitsthermostat)
Dürfen Warmwasserwärmer in geschlossene Kasten aus brennbarem Material eingebaut werden?
Ja, wenn die minimal vorgeschriebnen Abstände eingehalten werden und Lüftungsschlitze vorhanden sind.
NEV Art. 16
Schweizerisches Sicherheitszeichen
Nennen Sie 2 nichtbrennbare und wärmeisolierende Stoffe.
NIN C F1.4.5a
Pical 83, Rigips, Gipsplatten
Nennen Sie 2 Beispiele von schwerbrennbaren Stoffen.
NIN C F1.4.5
Hartpapier, PVC, Gipskartonplatten
Ab welcher Heizleistung muss das Gebläse einer Heisslufteinrichtung einen Nachlauf haben?
ab 3kW
Wann darf der Abstand eines Heizofens zu brennbaren Gebäudeteilen auf 4cm verringert werden?
wenn das brennbare Gebäudeteil nichtbrennbar und wärmeisolierend verkleidet ist oder wenn eine nichtbrennbare Trennwand montiert wird
Welcher Abstand muss bei Heizstrahlern in Strahlrichtung von brennbaren Gebäudeteilen eingehalten werden?
NIN C 4.2.4.4
Wie lange muss das Gebläse bei Heisslufteinrichtungen nachlaufen?
NIN C 4.2.4.1.1
Was bedeutet folgendes Zeichen auf einer Leuchte?
NIN C 5.5.9.4
Diese Leuchte kann in Möbel mit unbekanntem Brandverhalten eingebaut werden.
Darf eine Leuchte mit nebenstehender Kennzeichnung ohne Abstand auf brennbare Gebäudeteile montiert werden?
Für welche Energieverbrauchsmittel ist ein allpoliger Schalter vorzusehen?
NIN C 4.6.5.1.2
Widerstandsheizungen, Warmwasser- und Dampferzeuger
Nennen Sie 2 nichtbrennbare Stoffe.
Mauerwerk, Metalle, Porzellan
Wann ist ein Stoff leichtbrennbar?
NIN C F1.4.5 & Stwverz.
Wenn er durch ein Streichholz entflammt werden kann und ohne zusätzliche Wärmezufuhr selbstständig weiterbrennt.
Wie bezeichnet man einen Stoff, der nach der Entflammung ohne zusätzliche Wärmezufuhr weiterbrennt?
Wann ist ein Stoff schwerbrennbar?
Wenn er nur schwer entflammt werden kann und ohne zusätzliche Wärmezufuhr nicht selbstständig weiterbrennt.
Welche Anforderungen werden an nichtbrennbare und wärmeisolierende Stoffe gestellt?
Bauelemente, die nicht entflammt werden können und die Wärme schlecht leiten.
Geben Sie für zwei der nachfolgenden Stoffe die Mindestdicke an, damit diese als nichtbrennbar und wärmeisolierend gelten:
a) Fermazell,
b) Pical 83,
c) Rigips,
d) Duripanel
NIN C F 1.4.5 a
Zähle je zwei Materialbeispiele auf für:
a) leichtbrennbar?
b) brennbar?
c) schwerbrennbar?
d) nichtbrennbar?
a) KRF, Heu, Holzspäne, Baumwolle, Papier
b) Holz, Öl, Kohle, Fett, Wolle
c) KRFW, Hartpapier, PVC
d) Stahl, Mauerwerk, Glasfaser
Auf dem Instruktionsblatt des Herstellers sind andere Abstände zu brennbaren Gebäudeteilen angegeben, als die NIN vorschreiben. Welche Angaben sind gültig?
a) Angabe des Herstellers des Herstellers
b) NIN des SEV?
NIV Art.3
a) Heissluftanlage mit Heizleistung bis 3kW: Welche
Sicherheiten müssen gemäss NIN beachtet werden?
b) Heissluftanlage mit Heizleistung über 3kW: Welche
zusätzliche Sicherheit muss vorgesehen werden?
a) Heizelemente dürfen nur in Betrieb gesetzt werden,
wenn der Ventilator in Betrieb ist
(Strömungswächter sowie el. Verriegelung
Ventilator und Heizung)
Es müssen 2 voneinander unabhängige Thermostate
eingebaut sein
b) Ventilator muss nach dem Ausschalten der Heizung
einen Nachlauf von mind. 60s haben
In welchen Räumen müssen Glühlampen mit einem Schutzglas versehen werden?
NIN C 4.2.4.5
In Räumen mit leichtbrennbaren Stoffen (z.B. in Ställen, Heubühnen)
Wie sind Leuchten in Räumen mit leichtbrennbaren Stoffen zu montieren?
Mit Schutzglas (bei Glühlampen) und mit genügendem Abstand von brennbaren Materialien. (besondere Vorsicht bei Halogenglühlampen)
Welches Kennzeichen muss eine Leuchte aufweisen, die in einer Schreinerei montiert wird?
Welche 2 Überströme werden unterschieden?
NIN C 4.3.1.1
Überlast- und Kurzschlussströme
Tags: 11 Überstromschutz
Welche Grössen dürfen bei D-Sicherungen verwendet werden?
NIN C 4.3.2.1.5
Grösse DI, DII und DIII
Welches Sicherungssystem darf auch von Laien bedient werden?
Sicherungssysteme mit Passeinsätzen
(DIAZED –Sicherungen)
Wo dürfen Kleinleistungssicherungen eingebaut werden?
NIN C 4.3.2.1
in Steuerstromkreisen
Welche Montagehöhen sind für Überstrom-Schutzeinrichtung einzuhalten?
NIN C 5.1.3.1
min. 0,4m, max. 2m ab Boden
Was bedeutet folgende Angabe auf einem Leitungsschutzschalter?
NIN C 4.3.4a
Nennschaltvermögen 10'000A
Nennen Sie 3 Überstrom-Schutzeinrichtung, die Überlast- und Kurzschlussstrome abschalten können.
Schmelzsicherungen, Leitungsschutzschalter, Leistungsschalter, Motorschutzschalter mit magnetischer Auslösung
Müssen bei allen Überstrom-Schutzeinrichtungen die Bemessungsstromstärke der einzusetzenden Sicherungspatronen angegeben werden?
Nein, nur bei solchen, bei denen kein Passsystem das Einsetzten von zu grossen Sicherungen verhindert und bei steckbaren LS.
Welches Schaltvermögen haben Diazed- und NH-Sicherungen?
NIN C Tab. 4.3.2.1.5.3 a & BoH S.11.4
DI: 10kA / DII, DIII und NHS: 50kA
Welche Anforderungen werden grundsätzlich an den Montageort von Überstrom-Schutzeinrichtungen gestellt?
jederzeit ohne Hilfsmittel zugänglich und bedienbar, vor mechanischer Beschädigung geschützt
Nennen Sie 3 Überstrom-Schutzeinrichtung, die nur vor Überlastströmen schützen.
NIN C 4.3.2.2
Motorschutzschalter, Geräteschutzsicherungen, Geräteschutzschalter, Schütz mit Motorschutzrelais
Was versteht man unter dem Begriff "Selektivität"?
NIN C 5.3.6.1
Tritt in einer Installation ein Fehler auf, so darf nur derjenige Überstrom-Schutzeinrichtung, der der Fehlerstelle unmittelbar vorgeschaltet ist, auslösen.
Was ist zu beachten, wenn Überstrom-Schutzeinrichtung auf brennbare Gebäudeteile montiert werden sollen?
NIN C 4.2.2.2
Einbauen in schwerbrennbare oder nichtbrennbare Schutzkästen
oder mit nichtbrennbaren und wärmeisolierenden Stoffen verkleiden.
Für welche Leiter ist eine Überstrom-Schutzeinrichtung vorzusehen?
NIN C 4.3.3.3.1
Für alle Aussenleiter
Wie sind Überstrom-Schutzeinrichtung zu bemessen, bzw. einzustellen?
NIN C 4.3.2.1.2
- Sie sollen weder im ungestörten Betrieb noch bei
normalen Ablaufvorgängen abschalten.
- Sie sollen bei Überstrom nur den gestörten Anlageteil
Gegen welche Art von Überströmen schützen DIAZED Sicherungen?
NIN C 4.3.2 & 4.3.2.1.5.3 Tab. A
- gegen Kurzschluss
- gegen Überlast
Welchen Kurzschlussstrom vermögen Sicherungen der Grösse DI, DII, DIII abzuschalten?
NIN C 4.3.2.1.5.3 Tab. A
DI: 10kA
DII und DIII: 50kA
Wo müssen Überstrom-Schutzeinrichtungen eingebaut sein, damit Leitungsabschnitte gegen Überstrom geschützt sind?
- Leitungsanfang
- Querschnittreduktionen
- Reduktion der Strombelastbarkeit durch andere
Wie sind DIAZED - Sicherungen zu dimensionieren?
Sie sollten ab 40A nur mit 85% der Bemessungsdifferenzstromstärke belastet werden.
Dürfen in nassen Räumen Überstrom-Schutzeinrichtung montiert werden?
NIN C 1.3.3.3.1 & 5.1.1.1
In feuchten, nassen oder korrosionsgefährdeten Räumen sind die Überstrom-Schutzeinrichtung in korrosionssichere Schutzkästen oder Nischen einzubauen, deren Schutzgrad mindestens IP X3 entsprechen muss.
Welche Montagebedingungen gelten für Anschlussüberstrom-Schutzeinrichtung?
NIN C 4.3.2.5.
Sie müssen jederzeit zugänglich und ohne Hilfsmittel leicht erreichbar sein.
Sie dürfen nicht in nassen, korrosionsgefährlichen oder feuergefährdeten Räumen angebracht werden.
Dürfen Schmelzsicherungen als Schalter verwendet werden?
NIN C 5.3.7.5.4
Zähle zwei Überstrom-Schutzeinrichtung auf, welche nur Überlast- aber keine Kurzschlussströme abschalten können.
- Kleinleistungssicherungen ohne Quarzsand
- Motorschutzschalter und Wärmepakete ohne
elektromagnetische Schnellauslöser
- Apparateschutzschalter
Was ist vorzukehren, damit bei Überstrom-Schutzeinrichtungen nicht zu grosse Schmelzeinsätze eingesetzt werden können:
a) bei D-Sicherungen?
b) bei NHS?
a) Passringe oder Passschrauben einsetzen
b) NHS max. Bemessungsstrom anschreiben
Welche Arten von Überstrom-Schutzeinrichtungen darf man verwenden, wenn auch Laien diese bedienen müssen?
Leitungsschutzschalter oder Schraubsicherungen DI / DII / DIII
Dürfen NH-Sicherungen von Laien bedient werden?
Nein, nur von instruierten Personen
Jeder Strom, der den Bemessungswert überschreitet. Der Bemessungswert für Leiter ist die zulässige Strombelastbarkeit; für Apparate der Bemessungsstrom.
In welchen vier Raumarten darf die Anschlussüberstrom-Schutzeinrichtung nicht plaziert werden?
NIN C 4.3.2.5.4
- in nassen Räumen
- in korrosionsgefährlichen Räumen
- in feuergefährlichen Räumen
- in explosionsgefährdeten Räumen
Wie wird das Nennschaltvermögen Icu bei einem Leitungsschutzschalter angegeben?
Zahl in einem Rechteck z.B. 15kA
Dürfen Leistungsschutzschalter als Schalter benutzt werden?
NIN C 5.3.7.5.
Wo sind nachgeschaltete Überstrom-Schutzeinrichtungen von FI-Schaltern zu plazieren?
NIN C 5.3.2.2.3
- In der gleichen Schaltgerätekombination
- Wenn ausserhalb, darf die Leitung zwischen
Überstrom-Schutzeinrichtung und
Fehlerstromschutzschalter max. 1m betragen
Wie wird sichergestellt, dass aktive Leiter bei Überlast und Kurzschluss geschützt sind?
NIN C 4.3.1.
Durch selbstständige Abschaltung der Stromquelle mittels Überstrom-Schutzeinrichtung.
Für welche Stromstärke sind durch Motorschutzschalter (mit einstellbarer Bemessungsdifferenzstromstärke) geschützte Leiter zu bemessen?
Bei der Leiterdimensionierung spielen viele Faktoren wie Verlegungsart, Umgebungstemperatur, Häufung, Material, eine Rolle. Was ist grundsätzlich bei der Dimensionierung des Leiterquerschnittes entscheidend?
NIN C 4.3.3.1
Dass sich die Leiter weder im Betrieb, noch im Störungsfall gefährlich erwärmen.
Wodurch ist eine Leitung bei Kurzschluss in der Regel geschützt?
NIN C 4.3.4.1
Indem der Überstrom-Schutzeinrichtung abschaltet, bevor sich der Leiter unzulässig erwärmt.
Was versteht man unter Backup-Schutz?
NIN C 4.3.4.3
Wenn der vorgeschaltete Üsu die Abschaltung eines Kurzschlusses übernimmt.
Wann und wo fliesst der grösste Kurzschlussstrom?
NIN C 4.3.4.3.2
Bei einem widerstandlosen, dreipoligen Kurzschluss am Anfang der Leitung.
Wo sind grundsätzlich die Überlast- und Kurzschlussschutzorgane in die zu schützenden Leitungen / Leitungsabschnitte einzubauen?
- Am Anfang der Leitung
- Bei Verringerung des Querschnittes
- Bei Minderung der Strombelastbarkeit der Leiter
Wann kann ein Überlastschutzorgan beliebig innerhalb des zu schützenden Leitungszuges angeordnet werden?
NIN C 43.3.3.1
Wenn der Leitungsabschnitt gegen Kurzschluss geschützt oder max. 3m, Kurzschlussgefahr minimiert, in der Nähe keine brennbaren Stoffe
a) Wann muss eine Leitung grundsätzlich nicht gegen
Überlast geschützt werden?
b) Nenne zwei Beispiele.
NIN C 4.3.3.3.2
a) Wenn nicht mit Überlastströmen gerechnet werden
b) Bei festangeschlossenen Boilern, Heizungen,
Kochherden, Kondensatoren
Unter welchen drei gleichzeitigen Bedingungen kann ein Kurzschlussschutzorgan "beliebig" innerhalb des zu schützenden Leitungsteiles eingebaut werden?
NIN C 4.3.4.4
- Länge max. 3 m
- Kurzschlussgefahr minimiert
- Gefahr von Feuer- und Personenschäden minimiert
Nennen Sie 3 Beispiele von Verbrauchsmitteln, die keine Überlaststrome erzeugen können.
Warmwassererwärmer, Kochherde, Raumheizgeräte, Kondensatoren
Tags: 12 Schutz gegen Über- und Unterspannung
Unter welchen Bedingungen dürfen Leiter der Spannungsbereiche I und II ins gleiche Rohr oder Kanalabteil eingezogen werden?
NIN C 5.2.8.1.1
- Wenn jeder dieser Leiter für die höchste Spannung
isoliert ist und
- wenn beide Stromkreise für den Betrieb der gleicher
Anlage dienen (Haupt- und Steuerstromkreis).
Wonach richtet sich der Querschnitt einer ortsveränderlichen Leitung?
NIN C 5.2.4.4
nach der Bemessungsstromstärke des fest- angeschlossenen Verbrauchsmittels oder einer Apparate- oder Kupplungssteckdose
Tags: 13 Leitungen
Nennen Sie 4 Rohre, die für AP-Installationen in korrosionsgefährlichen Räumen verwendet werden dürfen.
NIN C 5.2.1.3.4
alle Kunststoffrohre ausser KRF und KRFG, also KIR, KRH, KRGK, KRFW, KRFWG NINA3
Welche Eigenschaft wird bei Rohren mit einer orangen Färbung gekennzeichnet?
BoH S.13.3 & NIN C 5.2.1.3.4
Nennen Sie 3 Beispiele, wo Leitungen mit verstärktem Schutzmantel verwendet werden müssen.
NIN C 5.2.1.2.3.5
Apparate für Bühnenhäuser, z.B. Scheinwerfer, Apparate für Ställe, z.B. Viehputzapparate, schwere Geräte, z.B. Schweissapparat
Welche Leitungen müssen einen Mindestquerschnitt von 2,5mm2 aufweisen?
NIN C 5.2.4.5
Leitungen zum Anschluss transportabler, schwerer Objekte wie Werkzeuge, landwirtschaftliche Geräte und Motoren
Welche Farben haben die Leiter eines
Tdc-Kabels 5 x 1,5mm2?
NIN C 5.2.1.1.3
braun, schwarz, grau, blau, grün-gelb
An ortsveränderlichen Betriebsmitteln mit 25A Bemessungsstrom müssen Sie die Zuleitung ersetzen. Welchen Leiterquerschnitt wählen Sie?
Darf ein Panzerrohr UP verlegt werden?
Wie werden die Adern in Leitungen mit mehr als 5 Leitern gekennzeichnet?
gleichfarbige, numerierte Leiter und ein grün-gelber Schutzleiter
Wie sollen unter Putz verlegte Rohre geführt werden: a) in Wänden b) in Decken oder Fussboden
NIN C 5.2.2.8
a) waagrecht, senkrecht oder parallel zu den
b) auf kürzestem Weg
In Neuinstallationen werden am häufigsten Drähte in UP verlegte Rohre eingezogen. Um welche Verlegungsart handelt es sich?
NIN C 5.2.3.1.1.9
Verlegungsart B1
Wie viele Drähte mit A = 1,5mm2 dürfen in ein M20-Rohr eingezogen werden?
NIN C 5.2.1.3.5
7 Drähte (9 Drähte bei AP-Verlegung)
Für welche Anwendungen verwenden Sie Kabel mit leichter Isolation?
für leichte, transportable Apparate wie Tischleuchten, Radiowecker, Rasierapparate, el. Zahnbürsten
Wie werden folgende Leiter gekennzeichnet?
PE, N, Potenzialausgleichsleiter
grün-gelb, blau, grün-gelb
Wann müssen grundsätzlich in eine Leitung Überstrom-Schutzeinrichtung eingebaut werden?
wenn der Querschnitt der Leitung verkleinert wird oder wenn durch Änderung der Verlegungsart die Strombelastbarkeit der Leitung abnimmt
Was versteht man unter einer Ader?
NIN C 2.2.1.1
Leiter mit seiner Isolierhülle in einer Leitung
In welche Tiefe sollen Leitungen im Erdreich verlegt werden?
NIN C 5.2.1.3.3
Welches ist der Mindestquerschnitt für eine Hausleitung?
NIN C 5.2.4.1
Welches ist die maximale Betriebstemperatur eines Tdc-Kabels?
NIN C 5.2.1.2.3.4
Dürfen mehrere Stromkreise in ein Rohr eingezogen werden?
NIN C 5.2.1.7.1
Ja, wenn alle Leiter für die höchste vorhandene Spannung isoliert sind.
Aus welchen Teilen besteht ein Verlängerungskabel?
NIN C 2.2.1.64
Ortsveränderliche Leitung, die an einem Ende einen Stecker und am anderen Ende eine Kupplungssteckdose hat.
Was ist bei den Anschlussstellen ortsveränderlichen Leitungen zu beachten?
NIN C 5.2.6.3.2
Es dürfen sich keine Zug- und Torsionskräfte auf die Anschlussstellen übertragen können.
Wie viele Drahte 2,5mm2 dürfen in ein M20-Rohr eingezogen werden?
Wo dürfen keine ortsveränderlichen Leitungen verlegt werden?
NIN C 5.2.1.8.5
Ortsveränderliche Leitung. Welche Querschnitte wählen Sie für folgende Bemessungsströme? 10A, 32A, 63A, 100A
1mm2, 4mm2, 10mm2, 25mm2
Welches ist der Mindestquerschnitt für eine Verbrauchsmittelleitung?
Was muss bei der Verlegung von Rohren mit oranger Färbung beachtet werden?
NIN C 5.2.1.7.4
Sie müssen vollständig in nichtbrennbare Stoffe eingebettet sein. Sie dürfen höchstens 10cm aus Decken und Wänden vorstehen.
Welcher Mindestquerschnitt ist für Steuerleitungen zu verlegen?
0,5mm2;
Steuerstromkreise für elektr. Betriebsmittel: 0,1mm2
Welche Nummer ist in nummerierten Kabeln für den Neutralleiter vorzusehen?
Die Ader mit der tiefsten Nummer
Welche minimale Dicke muss ein Stahlblech haben, damit es als mechanisch erhöht widerstandsfähig gilt?
mindestens 1mm dick
Wie sind Leitungen in der Regel zu verlegen?
NIN C 5.2.1.1.2
Wie sind folgende isolierte Leiter auf ihrer ganzen Länge zu kennzeichnen:
a) Neutralleiter?
b) Schutzleiter ?
c) PEN-Leiter ?
d) Potenzialausgleichsleiter ?
a) hellblau
c) grün-gelb mit hellblauer Markierung an den
Welche Leiter müssen in Objekten mit gleichfarbigen Leitern an den Enden und Verbindungsstellen gekennzeichnet werden?
NIN C 5.1.4.3.3
- Potenzialausgleichsleiter
Wo sind blanke Leiter mindestens zu kennzeichnen?
NIN C 5.1.4.3.4
Darf ausnahmsweise ein hellblau gekennzeichneter Leiter auch als Aussenleiter verwendet werden?
Welche Bedeutungen haben folgende Leiter-Kurzbezeichnungen:
a) TT?
b) Tdc ?
c) FE180 ?
NIN C 5.2.1.2.3.4.
a) Thermoplast Thermoplast
b) Thermoplast doppelt korrosionsbeständig
c) Funktionserhalt 180 Minuten
a) GrB?
b) Tdlr?
c) Tlf?
d) Gd ?
e) Tdv?
NIN C 5.2.1.2.3.5.
a) Gummi rund Baumwolle
b) Thermoplast doppelt leicht rund
c) Thermoplast leicht flach
d) Gummi doppelt
e) Thermoplast doppelt mechanisch verstärkt
Mit welchen Kurzzeichen nach Cenelec-HD 361 werden bei einem TT 5 x 1.5 mm2 die Eigenschaften angegeben?(nur mit NIN bzw. NINC)
NIN C 5.2.1.2.3.1
H05VV-U5G1.5
a) Wozu dürfen Tlf-, Tdlf- und Tdlr-Kabel verwendet
b) Zähle 2 Geräte auf.
a) für leichte transportable Apparate mit max. 300 V
Nennspannung in trockenen und nicht
feuergefährdeten Räumen
b) Tischleuchten für Haushalt, Radio, Rasierapparate,
Zähle drei Beispiele auf, wo Td-Kabel verwendet werden dürfen.
Haushaltapparate wie:
- Handwerkzeuge (Bohrmaschine)
- Haushalt-Waschapparate
- Handleuchten, Ständerleuchten
- Tischleuchten für Werkstätte
Zähle zwei Beispiele auf, wo ortsverändeliche Leitungen einen mechanisch verstärkten Schutzmantel besitzen müssen
- in Bühnenhäusern, Ställen
- für schwere transportable Geräte und Motoren für
Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie, ..
Darf ein Tdc-Kabel als Verlängerungskabel eingesetzt werden?
Nein, weil steife Leiter nur für ortsfeste Verlegung verwendet werden dürfen.
Dürfen TT-Kabel direkt ins Erdreich verlegt werden?
NIN C 5.2.1.3.1
Nein, nur in Schutzrohren oder -Kanälen
Was bedeuten folgende Kurzzeichen bei Installationsrohren:
a) KIR
b) KRFW
c) ERZ
a) Kunststoff-Isolier-Rohr
b) Kunststoff-Rohr flexibel wärmebeständig
c) Eisen-Rohr verzinkt
d) Aluminium-Rohr
Nenne zwei Rohrarten, welche für sichtbare Bodendurchführungen in Industriebetrieben und Werkstätten zulässig sind.
NIN C 5.2.2.6.1
ALU, ER, ERZ
Dürfen Steuerleitungen 48V mit der Niederspannungszuleitung zum Motor im gleichen Rohr verlegt werden?
NIN C 5.2.1.7.1 & Info 4030
Ja, wenn die Kleinspannungsanlage wie die Starkstromanlage isoliert ist und mit der Starkstromanlage eine zusammengehörende Einrichtung bildet.
Warum soll das Ansammeln von Spänen, Fasern und Staub bei Leitungen verhindert werden?
NIN C 5.2.2.4
Damit sich die Wärmeableitung nicht verringert.
Welche Rohre sind für sichtbare Bodendurchführungen in Werkstätten und Industrie zu verwenden?
Nur Rohre mit erhöhter mechanischer Festigkeit. Andere Rohre nur mit Abdeckung.
Dürfen mit KIR-Rohren und Thealit-Kanälen sichtbare Bodendurchführungen erstellt werden:
a) im Büro- und Wohnbereich?
b) in Werkstätten und Industriebetrieben?
NIN C 5.2.2.6 5.2.1.3.5
b) nein, ausser die Rohre werden mit 1mm dickem
Eisenblech mechanisch geschützt.
Darf ein TT- Kabel bei einer Mauerdurchführung ohne Schutzrohr durchgeführt werden?
Sofern das Kabel ohne Beschädigung leicht ausgewechselt werden kann.
Was sagen die NIN:
a) zum minimalen Biegeradius von Leitungen ?
b) zum minimalen Bridenabstand von Leitungen ?
a) Leitungen nicht beschädigen.
b) Durch Eigengewicht nicht durchhängen.
Welche elektrischen Eigenschaften können sich verschlechtern, wenn PVC-Materialien starker UV-Strahlung ausgesetzt sind?
NIN C 5.2.2.11.1
Isolations- und Spannungsfestigkeit
In einer bestehenden Wohnung haben alle Licht- und Steckdoseninstallationen einen Leiterquerschnitt von 1mm². Welche Überstrom-Schutzeinrichtung dürfen eingesetzt werden?
NIN C 5.2.3.1.1.3
LS 8A oder SS 6A.
Wie gross sind für PVC- bzw. Thermoplast-Isolation die höchstzulässigen Grenztemperaturen:
a) im normalen Betrieb?
b) im Kurzschlussfall ?
Wie gross sind für vernetztes Polyethylen VPE und Ethylen-Propylen-Kautschuk EPR die höchstzulässigen Grenztemperaturen:
a) 90°C
b) 250°C
Nenne vier Einflüsse, welche für die zulässige Strombelastung eines Leiters eine Rolle spielen können.
NIN C 5.2.3
- Material Leiterisolation
- (Referenz)-Verlegeart
- Häufung (Anzahl Stromkreise)
- Anzahl belasteter Leiter je Stromkreis
Für welche Umgebungstemperatur sind die NIN-Tabellen zur Leiterdimensionierung ausgelegt?
NIN C 5.2.3.1.1.5
Ab welcher Leitungslänge ist die thermisch ungünstigste Referenzverlegeart für die Leiterdimensionierung massgebend:
b) auf oder in wärmedämmenden Stoffen ?
NIN C 5.2.3.1.1.7
a) Über 1m
b) 0.2m und mehr
Bis zu welcher Belastung in % müssen Stromkreise für die Häufung nicht berücksichtigt werden?
NIN C 5.2.3.1.1.8.4
Was verstehen wir im Zusammenhang mit Leitungsdimensionierungen unter Normalbedingungen?
- Leiterisolation PVC
- Umgebungstemperatur 30 °C
- 1 Stromkreis
Geben Sie die Referenz-Verlegungsarten A, A2, B1, B2
an für:
a) Rohr mit Drahteinzug UP in wärmedämmenden Stoffen
b) Rohr mit Kabeleinzug UP in wärmedämmenden Stoffen
c) Rohr mit Drahteinzug UP in Mauerwerk
d) Rohr mit Kabeleinzug UP in Mauerwerk
e) Rohr mit Drahteinzug AP
f) Rohr oder Installations-Kanal mit Kabeleinzug AP
g) Rohr mit mehradrigem Kabel im Erdreich
Zähle die Bemessungsstromstärken der Überstrom-Schutzeinrichtung (LS, NHS) von 10A bis 100A auf und ordne die Minimalquerschnitte von Leitern zu. Referenzverlegeart A1, Rohr in wärmedämmender Wand. T-Drahteinzug, 3 belastete Leiter, bei Normalbedingungen
NIN C 5.2.3.1.1.15.2.2
10A1,5mm2 / 13A1,5mm2
16A2,5mm2 / 20A4mm2
25A4mm2 / 32A6mm2
40A10mm2 / 50A16mm2
63A25mm2 / 80A35mm2
100A50mm2
Zähle die Leiterquerschnitte von 1,5mm2 bis 35mm2 auf und ordne die maximale Bemessungsstrombelastung (LS, NHS) zu. Referenzverlegeart B1, Rohr in Mauerwerk, T-Drahteinzug, 3 belastete Leiter, bei Normalbedingungen.
1,5mm2; 10A; 13A; 16A
2,5mm2; 20A
4mm2; 25A
6mm2; 32A
10mm2; 40A; 50A
16mm2; 63A
25mm2; 80A
35mm2; 100A
Welche maximale Absicherung ist bei Normalbedingungen für eine Kochherdleitung 5x1,5mm² zulässig:
a) UP in Beton / Backstein, Referenzverlegeart B?
b) UP in Holz Referenzverlegeart A ?
a) 16A
b) 13A
Bestimme die min. Querschnitte A1 bis A5. Leitungen in wärmedämmendem Stoff, Referenzverlegeart A1, Normalbedingungen.
A1=35mm2;
A2=1,5mm2;
A3=4mm2;
A4=4mm2;
A5=4mm2
Bestimmung: A1: 10A + 20A + 20A + 25A = 75A
Wenn die 100A-Überstrom-Schutzeinrichtung bei Kurzschluss nicht genügend schnell abschaltet, muss für A1=50mm2 gewählt werden.
Bestimme die min. Querschnitte A1 bis A5. Leitungen in Rohr in Backstein,
Referenzverlegeart B1, Normalbedingungen.
A1=25mm2;
A3=2,5mm2;
A4=2,5mm2;
Bestimmung A1: 10A + 20A + 20A + 25A = 75A
Wenn die 100A-Überstrom-Schutzeinrichtung bei Kurzschluss nicht genügend schnell abschaltet, muss für A1=35mm2 gewählt werden.
Drehstrommotor mit 15A Bemessungsstrom:
Referenzverlegeart A1, Rohr in wärmedämmender Wand, Normalbedingungen.
a) Auf welchen Wert muss das Wärmepaket eingestellt
b) Bestimme die min. Leiterquerschnitte A1 bis A3.
a) Bemessungsstrom 15A
b) A1=2,5mm2,
A2=2.5mm2,
A3=2.5mm2
Voraussetzung: 40A-Überstrom-Schutzeinrichtung schaltet schnell genug ab.
Drehstrommotor mit 15A Bemessungsstrom: Referenzverlegeart B1, Rohr in Mauerwerk, T-Drahteinzug, 3 belastete Leiter, Normalbedingungen.
a) gemäss Bemessungsstrom 15A
b) A1=1.5mm2,
A2=1.5mm2,
A3=1.5mm2
Drehstrommotor mit autom. Stern-Dreieck-Anlauf, IB = 16A. Referenzverlegeart A, Rohr in Holzwand, Normalbedingungen.
a) Auf welchen Wert muss das Wärmepaket eingestellt werden?
b) Bestimme die min. Leiterquerschnitte A0 bis A8.
a) auf den Bemessungsstrom 16A
b) A0=A1=A2=A3=A4=A5=A8=2,5mm2,
A6=A7=1,5mm2,
Drehstrommotor mit autom. Stern-Dreieck-Anlauf, IB = 40A. Referenzverlegeart B, Rohr in Mauerwerk, T-Drahteinzug, 3 belastete Leiter, Normalbedingungen.
b) Bestimme die min. Leiterquerschnitte A1 bis A8.
a) 40A / √3 = 23,1A
b) A1 = 10mm2, A2 - A8 = 4mm2
Wonach hat sich der minimale Querschnitt einer ortsfesten Leitung normalerweise zu richten?
Nach der Bemessungsdifferenzstromstärke der vorgeschalteten Überstrom-Schutzeinrichtung, nach der Referenzverlegeart und der Umgebungstemperatur.
Wonach hat sich der minimale Querschnitt für die Zuleitung eines steckbaren Kochers zu richten?
Wann und wie viel darf der Neutralleiterquerschnitt im Vergleich zum Aussenleiterquerschnitt reduziert werden?
NIN C 5.2.4.3
Über 16 mm2, entsprechend der Belastung und Strombelastbarkeit um maximal 50 %.
Mit welchen Bemessungsstromstärken dürfen folgende ortsveränderliche Leitungen belastet werden:
a) 0,75 mm²?
b) 1 mm²?
c) 1,5 mm²?
d) 2,5 mm²?
(30 °C Umgebungstemperatur / freiliegend)
Wie gross ist der Minimalquerschnitt für Anschlusskabel von transportablen schweren Objekten wie Werkzeuge, landwirtschaftliche Geräte und Motoren?
Darf ein T-Draht 1,5mm2 mit einem solchen von 16mm2 in einer gemeinsamen Klemme verbunden werden?
NIN C 5.2.6.1.2
Ja, sofern der kleinere Querschnitt einwandfrei festgeklemmt wird und alles Übersichtlich ist.
Ab welchem Querschnitt dürfen Leiter parallel geschaltet werden?
NIN C 5.2.3.5
Ab 70 mm2 CU (2x 35 mm2)
Wo dürfen ortsfest verlegte Leitungen miteinander verbunden werden?
NIN C 5.2.6.2.1
bei Klemmstellen in Verbindungsdosen und Schaltgerätekombinationen , bei Anschlussklemmen von Schalter, Steckdosen und Energie-Verbrauchsmitteln
Tags: 14 Elektrische Verbindungen
Wann dürfen bei Leuchtenstellen Schutzleiterverbindungen gemacht werden?
NIN C 5.2.6.2.2
Wenn in der nachfolgenden Installation keine Steckdosen oder geerdete Apparate installiert sind.
Dürfen in Steckdosen und Schaltern Verbindungen gemacht werden?
Ja, wenn die Übersichtlichkeit der Installation und die Sicherheit der Verbindungsstellen der Leiter gewährleistet sind.
Alle elektrischen Verbindungen müssen für Besichtigung, Prüfung und Wartung zugänglich sein. Nennen Sie dazu zwei Ausnahmen.
NIN C 5.2.6.1.3
- Muffen von erdverlegten Kabeln
- Mit Isoliermasse gefüllte oder gekapselte Muffen
- Verbindung zwischen der Anschlussleitung und dem
Heizelement von Decken- Fussboden- und
Rohrheizungen.
Für welche Leiter müssen die Klemmstellen gegen Selbstlockern gesichert sein?
Wie ist der Schutzleiter bei Leuchten richtig abzuschlaufen, damit er für nachgeschaltete Steckdosen und Geräte auch bei einer allfälligen Leuchtendemontage immer zuverlässig durchverbunden bleibt?
NIN C 5.2.6.2.3.2
Entweder für nachgeschaltete Apparate zusätzlichen Schutzleiter einziehen oder praxisgemäss in Leuchteendübel zusätzliche Klemme plazieren mit separatem Drahtstück auf Leuchtenklemme.
Warum darf eine Steckdose 3 x T 13 nicht mit Drehstrom eingespiesen werden?
NIN C 5.2.6.2.3 & Info 3036a
- Der Neutralleiterstrom könnte grösser als der
Aussenleiter-Bemessungsstrom sein und die
Neutralleiterklemme überlasten.
- Mehrfachsteckdosen sind für 250 V ausgelegt.
In welchen Raumarten dürfen blosse Durchgangsleitungen keine Klemmstellen haben?
NIN C 4.8.2.2.5
In feuergefährdeten Räumen.
In welchen Stromkreisen können die Neutralleiterströme grösser sein als die Aussenleiterströme?
- Bei verschiedenartigen einpoligen Verbrauchsmitteln
(ohmsch, induktiv, kapazitiv) zwischen den
vorhandenen Aussenleitern und dem gemeinsamen
Neutralleiter in Stromkreisen 2LN und 3LN.
- Bei Oberwellen, welche sich mindestens teilweise im
Sternpunkt nicht zu NULL summieren.
Welchem Zweck dient eine Trennstelle?
NIN C 4.6.2.1.1
Galvanische Unterbrechung aller aktiven Leiter, z.B. zu Messzwecken.
Tags: 15 Trennen und Schalten
Welches Kabel eignet sich besonders für den Anschluss von Bügeleisen und Heizofen?
GrB - Kabel
Nennen Sie 3 Einrichtungen, die als Trennstellen verwendet werden können.
NIN C 5.3.7.2
Steckvorrichtungen, Leitungsschutzschalter, Neutralleitertrenner, Schmelzeinsätze von Sicherungen
Wann muss bei einem Motor das Schild "Vorsicht Fremdspannung" angebracht werden?
NIN C 5.3.7.5
wenn die Steuerung noch Spannung führt, obwohl die Sicherungen im Hauptstromkreis entfernt sind
An welchen Stellen müssen Anlagen trennbar sein?
NIN C 4.6.2.1.2
beim Anschluss- und beim Bezüger- Überstrom-Schutzeinrichtung und bei allen von einer Schaltgerätekombination abgehenden Stromkreise
Dürfen Steckvorrichtungen zum betriebsmassigen Schalten verwendet werden?
NIN C 5.3.7.5.6
Ja, bis zu einem Bemessungsstrom von 16A sie müssen leicht zugänglich sein
Wie müssen Not-Ausschalter gekennzeichnet sein?
NIN C 5.3.7.4.4
roter Knopf mit gelbem Hintergrund
Dürfen Neutralleiter geschaltet werden?
NIN C 4.6.1.2.3
Ja, aber nur gemeinsam mit den dazugehörenden Aussenleitern
Dürfen für Not-Ausschalter auch Steckvorrichtungen verwendet werden?
NIN C 5.3.7.4.2
Was muss in Feuerungsanlagen für jeden Heizkessel vorhanden sein, damit der Brenner nicht ungewollt in Betrieb kommen kann?
NIN C 4.6.3.3.1
ein handbetätigter Schalter oder eine Steckvorrichtung
Wann muss der Betriebszustand eines Objektes beim Schalter gekennzeichnet werden?
NIN C 5.1.4.1
Wenn vom Schalter aus der Betriebszustand des Objektes nicht eindeutig ersichtlich ist.
Wie hoch darf ein Schalter höchsten abgesichert werden?
NIN C 5.1.2.1.3
Mit IB des Schalters
Ausnahme: Bei bekannter Last mit IB > 10A darf ein 10A-Schalter auch mit 16A abgesichert werden.
Welche Arten von Schaltern werden nach ihrer Funktion unterschieden?
NIN C 4.6.3/4.6.4/4.6.5
Schalter für betriebsmässiges Schalten, Schalter für Wartungsarbeiten,
Müssen Schalter für Wartungsarbeiten in jedem Fall abschliessbar sein?
NIN C 4.6.3.2.1
Nein. Schalter, die sich in unmittelbarer Nähe des Betriebsmittels und jederzeit im Blickfeld des Monteurs befinden, müssen nicht abschliessbar sein.
Warum gelten elektronische Schalter (Lichtregler, Sensorschalter) nicht als Trennstellen?
NIN C 5.3.7.2.3
weil sie weder galvanisch noch sichtbar trennen
Müssen Schalter von Feuerungsanlagen abschliessbar sein?
NIN C 4.6.3.3.2
Nur, wenn die Flammräume zugänglich sind
In welcher Reihenfolge sind Pol- und Neutralleiter an das Netz anzuschliessen?
NIN C 4.6.2.1.5
zuerst Neutral-, dann Aussenleiter
Welche Anforderungen werden an den Montageort von Schaltern gestellt?
NIN C 5.3.7.5.2
jederzeit leicht und gefahrlos zugänglich, distanziert von leichtbrennbaren Stoffen
Dürfen PEN-Leiter geschaltet werden?
NIN C 4.6.1.2.1
Gelten Schmelzsicherungen als Trennstelle oder als Schalteinrichtung?
Als Trennstelle
Dürfen transportable Verbrauchsmittel über Anschlussdosen angeschlossen werden?
NIN C 5.3.10.6
Wie können bewegliche Verbrauchsmittel (WM, GS, Kochen, Backen) angeschlossen werden?
- Apparate-Klemmenbretter
a) Womit sind Trennvorrichtungen in der Regel zu bedienen?
b) Welches Personal bedient in der Regel Trennvorrichtungen?
NIN C 4.6.1
a) Mit einem einzigen Werkzeug
b) Sachverständiges Personal
In welcher Reihenfolge sind L1, L2, L3, N und PE:
a)abzutrennen und auszuschalten?
b)zu verbinden und einzuschalten?
c)aus welchen Gründen?
a) 1. L1/L2/L3 2. N 3. PE
b) 1. PE 2. N 3. L1/L2/L3
a)/b) Oder alle Leiter gleichzeitig
c) - Schutzleiter erst lösen, wenn spannungslos und
anschliessen bevor Spannung
(Sicherheit für Personen!).
- Spannungsüberhöhung und Materialschaden an
hochohmigen Strängen infolge
Sternpunktversch. durch N-Unterbruch vereiden.
Welche Leiter müssen an einer Trennstelle unterbrochen werden können?
Alle zu einem Stromkreis gehörenden Leiter (vor allem die aktiven L und N)
a) Eine gezählte und 63A abgesicherte 16mm2-Leitung führt auf die
Eingangsklemmen einer Schaltgerätekombination. Darf eine
63A-Steckdose an diese Eingangsklemmen angeschlossen werden?
b) Begründe die Antwort.
b) In allen von einer Schaltgerätekombination
abgehenden Stromkreisen sind Trennstellen
Wo müssen Neutralleitertrenner eingesetzt werden und genügen lösbare
N-Spezialklemmen nicht.
NIN C 4.6.2.1.3
- Bei allen Üsus vor dem Zähler
(Anschluss, Haus, Bezüger)
- Beim Übergang / bei der Auflösung TN-C in TN-S
a) Welche Warnaufschrift ist anzubringen, wenn ein Objekt von mehr als
einem Stromkreis gespiesen oder gesteuert wird?
b) Wo sind diese Warnaufschriften anzubringen?
NIN C 4.6.2.3
a) „Vorsicht Fremdspannung”
b) Wo Trennung vorgenommen wird
(Üsu Hauptstromkreis Schaltgerätekombination) und
wo Fremdspannung Gefahr darstellen kann
(Klemmenbrett Verbrauchsmittel).
Was ist vorzukehren, wenn der Steuerstromkreis nicht zwangsläufig mir dem Hauptstromkreis unterbrochen wird?
NIN C 5.3.7.5.7
Warnaufschrift: z.B. Vorsicht, Steuerleitung unter Fremdspannung.
a) Welche Warnaufschrift müssen Apparate tragen, die ferngesteuert
a) „Vorsicht Motor ferngesteuert”
b) Wo Gefahr durch selbsteinschaltende
Verbrauchsmittel besteht (z.B. Kompressor,
Werkzeugmaschine).
Was muss vorgemerkt wenden, wenn der Schaltzustand des Objektes vom Schalter aus nicht festgestellt werden kann?
Schaltstellungsanzeige, Signalleuchten usw. verwenden. Ausgenommen Beleuchtungsanlagen
Welche Warnaufschrift ist an einem Dachventilator anzubringen, wenn er direkt von der Unterverteilung gesteuert wird?
Vorsicht, Motor ferngesteuert
Welche Schalterarten unterscheidet man zusätzlich zu den Schaltern für betriebsmässiges Schalten?
NIN C 4.6.3
Wartungsschalter / Anlageschalter / Notausschalter
Unter welcher Voraussetzung müssen Schalteinrichtungen für Wartungsarbeiten vorgesehen werden?
NIN C 4.6.3.1
Wenn die Wartung von Betriebsmitteln ein Verletzungsrisiko einschliesst
Welche Massnahmen sind bei einem Wartungsschalter zu treffen, damit eine Anlage nicht unbeabsichtigt unter Spannung gesetzt werden kann?
NIN C 4.6.2.2 & 4.6.3.2
- Schalter abschliessbar, mit Schloss oder in
abschliessbarem Raum
- Warnzeichen / („Achtung Monteur an der Arbeit –
Einschalten verboten“)
- Anlage zusätzlich kurzschliessen und erden
- Schalter so plazieren, dass dauernd unter Kontrolle
von Wartungspersonal
Wann darf in einem Schlachthof der Anlageschalter für die elektrische Hebevorrichtung in einem anderen Raum angeordnet sein?
NIN C 4.6.3.2
Wenn im Schlachtlokal eine Notaus installiert ist.
Wird der abschliessbare Schalter für eine Hochspannungsanlage im Niederspannungsstromkreis oder im Hochspannungsstromkreis eingebaut?
NIN C 4.6.3.3.4
Im Niederspannungsstromkreis
Wie lauten die Vorschriften über die Abschaltbarkeit eines Neonhochspannungstrafos für die Niederspannungsseite?
Niederspannungsseitig muss ein Handschalter oder eine Steckvorrichtung eingebaut sein.
Welche Trennvorrichtung wird beim Ölbrenner verlangt?
NIN C 4.6.3.3
- Steckdose zum Abtrennen
- Zugehörigkeit Steckdose eindeutig
Dürfen in Schutzleitern Schalter eingebaut werden?
NIN C 5.4.3.3.3
Wo müssen Notaus vorgesehen werden?
NIN C 4.6.4
- Wo unvorhersehbare Gefährdung möglich.
- Wenn bei Hebe-, Förder- und Transportanlagen der
Anlageschalter ausserhalb des Anlagebereiches
Welche Anlagen müssen allpolige Schalter haben?
NIN C 4.6.5.1
- Boiler (Warmwasser- und Dampferzeuger)
Welche zusätzlichen Anforderungen an einen Boilerschalter bestehen?
- allpolig
(- im Haupt- oder Steuerstromkreis)
Was darf in SGK mit Stromschienen anstelle von lösbaren N-Spezialklemmen für grosse Querschnitte verwendet werden?
Dürfen Halbleiter (Lichtregler, Sensorschalter) zum Trennen von Geräten eingesetzt werden?
Nein (nur zum betriebsmässigen Schalten)
Wo sind N-Trenner anzuordnen?
NIN C 5.3.7.2.8
Unmittelbar bei den dazugehörenden Überstrom-Schutzeinrichtung
Unter welcher Bedingung dürfen lösbare N-Spezialklemmen auf N-Sammelschienen montiert werden?
NIN C 5.3.7.2.9
Zugehörigkeit zum Üsu muss klar erkennbar sein. (Beschriftung)
Müssen Boilerschalter in den Haupt- oder in den Steuerstromkreis eingebaut sein?
NIN C 4.6.5
Es ist beides erlaubt
Wo müssen die Notaus plaziert werden?
NIN C 5.3.7.4.5 & 4.6.4
- leicht und gefahrlos zugänglich
- überall wo Gefahren (im Arbeitsbereich und entfernt,
wo Gefahr verhindert werden kann)
Unter welcher Bedingung muss ein Notaus nicht in der Position Halt / Aus verklinken?
NIN C 5.3.7.4.6
Wenn Notaus und Wiedereinschaltung unter Aufsicht derselben Person.
Wie muss ein Schalter von Kondensatoren dimensioniert werden?
NIN C 5.3.7.5.5
Bei Kondensatoren ist mindestens der 1.5- bis 2-fache Bemessungsstrom einzusetzen
Welche Warnaufschrift ist notwendig, wenn ein Steuerstromkreis nicht zwangsläufig mit dem Hauptstromkreis abgeschaltet wird?
Achtung Fremdspannung
Wie muss ein Krananlageschalter:
a) plaziert sein?
b) ausgeführt sein?
a) leicht zugänglich und vom Boden bedienbar
b) mechanische Verriegelung gegen unbefugtes
Einschalten (Vorhängeschloss)
Darf die Schalteinrichtung gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten im Steuerstromkreis liegen?
Welche Leiter dürfen nicht geschaltet werden?
NIN C 4.6.1.2
PEN und PE
(PE ausnahmsweise bei Steckvorrichtungen)
Wie sind die Aussenleiter bei einer rechteckigen Drehstromsteckdose anzuschliessen?
In Richtung des Schutzkontaktes
Tags: 16 Steckvorrichtungen
Wie sind die Aussenleiter bei runden Drehstromsteckdosen anzuschliessen?
An welchen Orten dürfen nur Steckdosen mit Schutzkragen montiert werden?
NIN C 5.1.2.1.7
In feuchten, nassen und korrosionsgefährlichen Räumen, in Räumen mit Bade- und Duscheinrichtungen, in Haushaltsküchen, in Werkstätten, im Freien
Wie hoch dürfen Steckdosen mit einem Bemessungsstrom von 10A abgesichert werden?
NIN C 5.1.2.1.2
Mit einer 10A-Diazedsicherung oder einem LS 13A
Wie hoch darf eine Steckdose mit IN=32A abgesichert werden?
NIN C 5.3.10.7
Mit 32A (mit ihrem Bemessungsstrom)
Welche Stecker sind an Leitungen zu Betriebsmitteln der Schutzklasse II angeschlossen?
NIN C 5.3.10.5
Stecker Typ 11 oder 26. Nach Reparaturen auch Stecker Typ 12
Für welche Bemessungsströme sind CEE-Steckdosen erhältlich?
NIN C 5.3.10.1
Dürfen bei Steckvorrichtungen N und PE zum PEN zusammengelegt werden?
Nenne fünf Steckdosentypen für neue Starkstrominstallationen im Wohnungsbau, welche eine freizügige Verwendung von Verbrauchsmitteln gewährleisten.
T 12 / T 13 / T 15 / T 23 / T 25
Darf in einer Hausinstallation eine 2-polige Steckdose verwendet werden?
Nein, nur Steckdosen mit Schutzkontakte.
Darf in einem Kelleraum eine Fassungssteckdose verwendet werden?
Nein, sie sind verboten
a) Nenne fünf Steckdosentypen für neue Drehstromanlagen 3 x 400 V /
50 Hz in Industrie und Gewerbe, welche eine freizügige Verwendung
von Verbrauchsmitteln gewährleisten.
b) Welche Nennströme haben diese Typen?
T15 / 10A;T25 / 16A CEE 5-polig:
T75 / 16A;T76 / 32A
T77 / 63A;T78 / 125A
Aus welchen Gründen sind die Schweizer Industriesteckdosen seit 1 Juli 2008 nicht mehr zur Installation zugelassen?
Entsprechen nicht internationalen Normen, keine Kompatibilität mit Ausland.
(Sicherheit aber gut)
Nenne vier elektrische Grössen, die für die Wahl der Steckvorrichtung von Bedeutung sind und spezielle Steckvorrichtungen erfordern können.
NIN C 5.3.10.2.2
- Bemessungsstrom
- Stromart
Wodurch unterscheiden sich Steckdosen für andere Nennspannungen, Stromarten und Frequenzen von solchen für 3x400V/50Hz?
- andere Schutzleiterposition
(nicht bei 6h und bei Hilfsnase)
Weshalb darf eine Steckdose T 12 nicht für eine Schwachstrominstallation verwendet werden?
Unverwechselbarkeit wird verlangt: Ein Schwachstromgerät könnte auch in eine andere T 12 (230V) eingesteckt werden und umgekehrt.
Für welche Stromkreise dürfen nur Steckvorrichtungen ohne Schutzleiter verwendet werden: SELV oder für PELV?
NIN C 5.3.10.2.3
In welchen Raumarten dürfen nur Steckdosen T 13 und keine T 12 verwendet werden? (obwohl 30 mA FI-Schutz)
NIN C 5.3.10.3
- in nassen, feuchten und korrosionsgefährdeten
- im Bereich von Schwimmbädern
(- in Bad- und Duschräumen )
An welchen Orten im Wohnungsbau dürfen nur Steckdosen T 13 und
keine T 12 verwendet werden? (obwohl 30 mA FI-Schutz)
NIN C 5.3.10.3 & 4.1.3.2.2
- in feuchten, nassen und korrosionsgefährdeten
- in Werkstätten und anderen Arbeitsstätten mit
leitenden Fussböden oder mit fest montierten und
geerdeten Maschinen. (Nicht Haushaltküchen)
- in Bad und Dusche
Unter welchen Bedingungen dürfen in Werkstätten und anderen Arbeitsstätten nur Steckdosen T 13 und keine T 12 verwendet werden?
(auch wenn 30 mA FI-Schutz)
- wenn der Fussboden leitend ist oder
- wenn fest montierte und geerdete Maschinen
Darf in einer Haushaltküche eine Steckdose T 12 montiert werden?
Welche 230-V-Steckdose wird für eine Terrasse mit Rasenanschluss gewählt?
- nass, wenn nicht durch Decke geschützt
- wie im Freien: T 13 mit FI-Schutz 30mA
Welche Normen gelten gemäss NINC für Steckdosen in Bad- und Duscheräumen verlangt?
NIN C 5.3.10.4 & 7.01.3.3
- Waagrechter Abstand Mitte Steckdose bis
Wannenrand mindestens 60 cm (Fadenmass)
- T 13 mit 30 mA FI-Schutz
Wie gross müssen die Abstände a und b sein?
NIN C 5.3.10.4
Welche Schutzklasse müssen Geräte haben, an die Anschlusskabel mit Stecker T 11 und T 26 montiert werden?
Schutzklasse II bzw. sonderisoliert
Darf an einer 2-poligen Verlängerungsschnur ein Stecker mit Schutzkontakt angeschlossen werden?
Nein, Ausnahme bei Reparaturen
Am 2-poligen Anschlusskabel eines sonderisolierten Apparates muss infolge Kabelbruch der Stecker ersetzt werden. Unter welchen Bedingungen darf ein Stecker T 12 verwendet werden?
- Schutzkontakt darf nicht entfernt werden.
- Schutzkontakt bleibt unbenützt.
Darf aus dem Anschlusskabel eines sonderisolierten Apparates ein Verlängerungskabel gemacht werden, indem am anderen Ende eine
Kupplung T 1 montiert wird?
Wie sind bei Drehstrom-Steckdosen die Aussenleiter anzuschliessen, damit der Drehsinn stimmt:
a) bei runden und quadratischen Drehstrom-Steckdosen?
b) bei rechteckigen Drehstrom-Steckdosen?
(bei Blick auf die Steckbuchsen)
a) im Uhrzeigesinn
b) in Richtung zum Schutzkontakt hin
In welchen drei Aussenleiterfolgen können Drehstromsteckdosen (z.B. T 15) angeschlossen werden, damit bei einphasiger Belastung eine symmetrische Netzbelastung sichergestellt ist?
b) L2 L3 L1
c) L3 L1 L2
(zyklischer Tausch, Nachrutschen)
Bezeichne bei den nachfolgenden Steckdosen den Steckdosentyp und die Leiteranschlüsse L1, L2, L3, N, PE:
Typ 52 / 53 / 15 / 25 / 75
- bei den runden und quadratischen Drehstrom-Steckdosen im Uhrzeigesinn.
- bei rechteckigen Drehstrom-Steckdosen in Richtung zum Schutzkontakt hin.
Darf bei Drehstrom-Verlängerungskabeln der Drehsinn gewechselt werden?
Welche maximale Bemessungsstromstärke darf der vorgeschaltete Überstrom-Schutzeinrichtung aufweisen:
a) bei Steckdosen mit 10 A Bemessungsstrom?
b) bei Steckdosen mit 10A Bemessungsstrom in Gewerbe?
a) In Wohnungsbauten (Kontrollperiode 20 Jahre)
b) Werden Steckdosen mit 10A Bemessungsstrom in
gewerblich oder industriell genutzten Bauten
montiert, darf die Bemessungsdifferenzstromstärke
der vorgeschalteten Überstrom-Schutzeinrichtung
höchstens 16A betragen.
Mit welcher maximalen Stromstärke dürfen Mehrfachsteckdosen und Abzweiger mit 10 A Bemessungsstromstärke belastet werden?
Total 10A
Bis zu welchen Nennströmen und Nennspannungen dürfen Steckvorrichtungen zum Schalten von Verbrauchsmitteln verwendet werden?
NIN C 5.3.10.8
Bis 16A und 3x400V
Darf ein Drehstrom-Verbrauchsmittel mit 10 A Bemessungsstrom über eine
32-A-Steckvorrichtung geschaltet werden?
Darf für eine vorgeschriebene Not-Ausschaltung eine Steckdose verwendet werden?
Darf eine Notausschaltung mit einer Steckvorrichtung realisiert werden?
Nein, die Auslösung muss mit einer einzigen Schalthandlung erfolgen.
Bis zu welcher Bemessungsstromstarke müssen Steckdosenkreise durch eine Fehlerstromschutzeinrichtung geschützt sein?
NIN C 4.1.1.3.3
Tags: 17 Fehlerstromschutzeinrichtungen
Was bedeutet folgendes Zeichen auf einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung?
NIN C 5.3.1.3.2
Für welche Anwendungen muss eine Fehler- Strom-Schutzeinrichtung mit IΔN = 300mA eingesetzt werden?
BoH S.17.6
Für die gesamte Installation in:- feuergefährdeten Räumen - landwirtschaftlichen Betriebsstätten - auf Jahrmärkten und für Zirkusse
Dürfen in einem Badezimmer im Bereich 2 Steckdosen montiert werden, wenn ein FI-Schalter 10mA vorgeschaltet ist?
NIN C 7.01
Welche der folgenden Leiter sind aktive Leiter? L, N, PE, PEN
Aussenleiter L und Neutralleiter N
Tags: 17 Fehlerstromschutzeinrichtungenq
Nennen Sie 6 Anwendungen von Fehlerstromschutzeinrichtungen mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 30mA.
Steckdosen ≤ 32A für freizügige Verwendung, in Räumen mit Bade- oder Duscheinrichtungen, auf Campingplätzen, Steckdosen in landwirtschaftlichen Betriebsstätten, in medizinisch genutzten Räumen, Endstromkreise ≤ 32A auf Jahrmärkten und für Zirkusse usw.
Wie muss die Funktion einer Fehlerstromschutzeinrichtung geprüft werden?
NIN C 5.3.1.3 & 6.1.3.6
durch Betätigen der Prüftaste, FI muss sofort auslösen Mit einem geeigneten Messgerät, das der Norm EN 61557 entspricht, müssen die geforderten Abschaltzeiten überprüft werden
Welche Leiter sind durch die Mess- und Schalteinrichtung einer Fehlerstromschutzeinrichtung zu fuhren?
Alle Aussenleiter und der Neutralleiter
Wie lang soll die Zuleitung zu einem ortsveränderlichen FI-Schalter höchstens sein?
FI-Schutzschalter mit dieser Kennzeichnung lösen auch bei pulsierenden Gleichfehlerströmen aus
NIN C 5.3.6.2.2
Wozu verwendet man ein FI-Relais?
BoH S.17.2
bei grossen Betriebsströmen oder wenn ein ungewolltes Abschalten des Stromkreises durch den FI-Schalter unerwünscht oder gefährlich ist.
Welche Gerate können als Fehlerstromschutzeinrichtung verwendet werden?
Fehlerstromschutzschalter Typ A oder B,
in Kombination mit einem LS,
Steckdosen mit eingebautem FI,
Fehlerstrom-Auslöser zum Anbau an LS
Nennen Sie die wesentlichen Teile einer Fehlerstromschutzeinrichtung.
BoH S.17.1
Summenstromwandler, Schaltschloss mit Freilauf, Magnetauslöser, Prüfvorrichtung
Wie nennt man die von einer Schaltgerätekombination abgehenden Stromkreise?
NIN C 2.2.1.69
Tags: 18 Schaltgerätekombinationen
Dürfen in Schaltgerätekombinationen fliegende Leuchterklemmen verwendet werden?
NIN C 5.3.9.7.1.3.1
Mit welchen Angaben müssen Schaltgerätekombinationen gekennzeichnet sein?
NIN C 5.3.9.5
Hersteller oder Lieferant, Typenbezeichnung, Bemessungsspannung und Bemessungsstrom, Stromart und Frequenz, Kurzschlussfestigkeit,
IP-Schutzart, Art der Erdverbindung
Wann muss eine sogenannte Stückprüfung durchgeführt werden?
NIN C 5.3.9.8.3
wenn in eine Anlage ein typengeprüfter Installationsverteiler eingebaut wird
Welcher IP-Schutzart müssen Aussenflachen einer Schaltgerätekombination mindestens entsprechen?
NIN C 5.3.9.7.4.2
mindestens IP 2XC
Dürfen Schaltgerätekombinationen direkt auf eine Holzwand montiert werden?
NIN C 4.2.2.2.1
Ja, wenn sie in einem geschlossenen Kasten aus nichtbrennbarem oder schwerbrennbarem Stoffeingebaut sind oder wenn eine nichtbrennbare und wärmeisolierende Unterlage montiert wird.
Müssen alle Schaltgerätekombinationen abschliessbar sein?
NIN C 5.3.9.7.4
Nein, nur Schaltgerätekombinationen für die Bedienung durch berechtigte Personen. Schaltgerätekombinationen für die Bedienung durch Laien dürfen nicht abschliessbar sein.
Was umfasst eine Stückprüfung?
Sichtprüfung, Isolationsmessung, Funktionskontrolle, Wirksamkeit der Schutzleiter
Wie gross muss die Kurzschlussfestigkeit einer Schaltgerätekombination sein?
NIN C 5.3.9.7.5
Sie muss dem zu erwartenden Kurzschlussstrom entsprechen
Wie müssen Aussenleiter innerhalb der Schaltgerätekombination dimensioniert werden?
NIN C 5.3.9.7.5.5
Grundsätzlich wie ortsfeste Leitungen, wobei mit einer höheren Umgebungstemperatur von 40°C gerechnet wird.
Eine Schaltgerätekombination ist für Laien zugänglich. Wie muss diese Schaltgerätekombination ausgeführt sein?
NIN C 5.3.9.7.4.2 & 4.1.2.2.3
- Leicht zugängliche horizontale Deckflächen min.
- min. IP 2XC für spannungsführende Teile
(grosse Klemmen, Stromschienen, Anschlussfahnen
- Abdeckungen spannungsführender Teile dürfen nur
mit einem Werkzeug entfernt werden können.
Eine Schaltgerätekombination ist für Laien zugänglich, Bedienung darf aber nur durch berechtigte Personen erfolgen.Wie müssen die Türen für diese Schaltgerätekombination ausgeführt sein?
NIN C 5.3.9.7.24
- Türe mit Schloss und
- Warnzeichen anbringen
Eine Schaltgerätekombination darf nur durch elektrotechnisch unterwiesenes Personal bedient werden. Wie müssen die Türen für diese Schaltgerätekombination ausgeführt sein?
Spannungsführende Teile in unmittelbarer Umgebung von Bedienelementen müssen so abgedeckt sein, dass sie mit dem genormten Prüffinger nicht erreicht werden können.
Wie müssen Schraub- und Steckverbindungen in Schaltgerätekombinationen ausgeführt sein?
- fest montiert und
Dürfen Schaltgerätekombinationen, welche in einem geschlossenen Kasten aus nicht- oder schwerbrennbarem Stoff eingebaut sind, auf brennbare Gebäudeteile montiert werden?
NIN C 4.2.2.3
Eine Schaltgerätekombination wird im Bereich brennbarer Gebäudeteile montiert, welche Unterlagen kommen in Betracht?
- GipsplattenAlba, Fermacell, Pical
- GipskartonRigips
- SpezialfaserzementDupipanel, Vermipan
Eine Schaltgerätekombination enthält Material, welches zur Bedienung durch Laien vorgesehen ist. Wie müssen die Türen für diese Schaltgerätekombinationen ausgeführt sein?
Die Türe muss ohne Werkzeug geöffnet werden können
Mit welchen nichtelektrischen Angaben muss eine Schaltgerätekombination dauerhaft gekennzeichnet sein?
Hersteller, welcher die Schaltgerätekombination endgültig zusammengebaut hat. Hinweis für zusätzliche technische Informationen
Welche Daten müssen bei den Eingangsklemmen einer Schaltgerätekombination angegeben sein?
- Bemessungsspannung
- Bemessungsstromstärke
- Kurzschlussfestigkeit oder maximale Vorsicherung
Wie ist eine Abdeckung von Schaltgerätekombinationen auszuführen?
NIN C 5.3.9.7.4 & 4.1.2.2.5
- Unterteilung für eine partielle Öffnung
- Abdeckung aus nicht isolierenden Stoffen dürfen
beim Montieren oder Demontieren keine
spannungsführenden Teile berühren
- Entfernung nur mittels Werkzeug
Welchen Schutzgrad müssen horizontale Abdeckungen von Schaltgerätekombinationen erfüllen?
NIN C 4.1.2.2.3
Leicht zugängliche horizontale Deckflächen von Abdeckungen oder Umhüllungen müssen mindestens der Schutzart IP X4 oder IP XXD entsprechen.
Welches ist die Höchsttemperatur, die im Inneren einer Schaltgerätekombination auftreten darf?
60°C, sofern nicht einzelne Betriebsmittel eine niedrigere Temperatur erfordern
a) Was sind elektrische Betriebsräume?
b) Wer hat Zutritt zu elektrischen Betriebsräumen?
a) Räume, welche vorwiegend elektrische
Einrichtungen enthalten.
b) Nur instruierte Personen.
Was versteht man unter einem Spartransformator?
NIN C 2.2.1.55
Transformatoren, bei denen Primär- und Sekundärwicklung galvanisch leitend miteinander verbunden sind.
Tags: 19 Motoren und Transformatoren
Welche Motoren müssen nicht vor Überlast geschützt werden?
NIN C 4.3.3.2
blockierfeste Motoren und Motoren < 500W, ausgenommen unbeaufsichtigte Motoren in feuergefährdeten Räumen
Müssen kurzschlusssichere Transformatoren gegen Überlast geschützt werden?
sie müssen nicht vor Überlast geschützt werden
Welche ortsfesten Motoren sind mit Motorschutzschalter auszurüsten?
- alle Motoren über 0,5 kW
- alle unbeaufsichtigten Motoren in feuergefährdeten
- alle Motoren in explosionsgefährdeten Räumen
Was muss bei ferngesteuerten Motoren, bei welchen der Schalter vom Motor aus nicht sichtbar ist, sicher beachtet werden?
Warnzeichen anbringen z.B. "Vorsicht Motor Ferngesteuert"
Was umfasst die Erstprüfung einer Installation?
NIN C 6.1
die Sichtprüfung, das Erproben und die Messungen
Tags: 20 Prüfung und Kontrolle
Bei einer periodischen Kontrolle wird in einem Schweinestall ein Isolationswiderstand von lediglich 70kΩ gemessen. Ist dieser Wert in Ordnung?
Ja. In bestehenden Gebäuden in nassen und korrosionsgefährlichen Räumen
Riso ~ 50kΩ
Zwischen welchen Leiter muss der Isolationswiderstand gemessen werden?
zwischen N -PE und L-PE
Wie gross muss der Isolationswiderstand in einer Neuinstallation (3x400/230V) mindestens sein?
NIN C 6.1.3.3.2
Riso ~ 1MΩ
Wie gross muss der Isolationswiderstand in bestehenden Anlagen in trockenen und feuchten Räumen sein?
Riso ~ 250kΩ
Welche Mindestisolationswiderstande gilt in SELV- und PELV-Stromkreisen?
Nennen Sie 3 Beispiele, was bei der Sichtprüfung einer Schaltgeratekombination kontrolliert werden muss.
NIN C 5.3.9.8.3.1
Abdeckungen vorhanden, keine Beschädigungen, korrekte Beschriftung, richtige Leiterfarben und Querschnitte, Vorhandensein von Schaltplänen
Zwischen welchen Leitern wird eine Schleifenwiderstandsmessung durchgeführt?
NIN C 6.1.3.6
zwischen L -PE oder L -PEN
Nennen Sie 2 Gerate, mit denen die Leitfähigkeit des Schutzleiters einwandfrei geprüft werden kann
BoH S.20.2
Prüftaschenleuchte, NIV-Messgerät
Nenne sechs Beispiele für Sichtprüfungen.
NIN C 6.1.2.3
a. Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen
(Bsp. Berührungsschutz, keine Beschädigungen, …).
b. Auswahl der Betriebsmittel und Schutzmassnahmen.
c. Anwendungen besonderer Schutzmassnahmen
d. Beachtung Instruktionsblätter
e. Auswahl der Leiter
f. Auswahl & Einstellung von Schutz-/ Überwachungseinricht.
g. Auswahl und Anordnung von Trenn- und Schaltgeräten
h. Kennzeichnungen
i. Leiterverbindungen bezüglich Schutz gegen Selbstlockerung
j. Leichte Zugänglichkeit
a) Wie gross muss die Messspannung bei der Isolationsmessung in
Anlagen mit Nennspannungen von 50V bis 500V sein?
NIN C 6.1.3.3.3
a) 500V DC
b) Damit bei Nennspannung der Isolationswiderstand
a) Von welcher Art muss die Messspannung bei der Isolationsmessung in
b) Bei Wechselstrom würden sich die Leiter dauernd
umladen und einen schlechten Isolationswiderstand
a) Wann und b) warum muss jede elektrische Anlage einer Erstkontrolle unterzogen werden?
NIN C 6.1.1
a) Bevor sie vom Benützer in Betrieb genommen wird.
b) Um nachzuweisen, dass sie den
sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht.
Was beinhaltet die Erstprüfung?
1. Die Sichtprüfungen
2. Die Funktionsprüfungen / Erprobungen
Welche Messungen und Funktionsprüfungen sind je nach Situation und Art der Installation/Betriebsmittel zwingend durchzuführen?
NIN C 6.1.3.1
Messen der sicheren Trennung SELV von Erde, PELV von aktiven Teilen anderer Stromkreise und der Schutztrennung vom Primärnetz.
Sind nach Fehlerbehebungen die Funktionsprüfungen und die Messungen zu wiederholen?
NIN C 6.1.3.1.3
Welche Spannungs- und Stromwerte werden empfohlen, um die Leitfähigkeit des Schutzleiters zu prüfen?
NIN C 6.1.3.2
Stromquelle mit: U0=4V...24V AC/DC / Imin=0.2A
Müssen die Geräte einer Installation ebenfalls einer Isolationsmessung unterzogen werden?
Nein, sie können, müssen aber nicht zwingend.
In welcher Reihenfolge muss der Isolationswiderstand der einzelnen Leiter gemessen werden, damit spannungsempfindliche Verbrauchsmittel nicht unter Überspannung gesetzt und zerstört werden?
NIN C 6.1.3.3.1
Zuerst N - PE und erst wenn in Ordnung L - PE.
Alle aktiven Leiter (L1, L2, L3, N) miteinander
verbinden und gegen PE messen.
Was kann mit dem Wert vom Kurzschlussstrom überprüft werden?
Die normengemässe automatische Abschaltung des vorgeschalteten Überstromschutzorgans.
Wie hängen Schleifenimpedanz und Kurzschlussstrom zusammen?
IK= U0/ ZS
Wo wird die Schleifenimpedanz bzw. der Kurzschlussstrom gemessen?
Beim Hausüberstrom-Schutzeinrichtung und an der entferntesten Stelle der Installation.
Zwischen welchen Leitern wird die Schleifenimpedanz ermittelt?
Zwischen L – PE oder L - PEN
In welcher Zeit muss das vorgeschaltete Überstromschutzorgan einen Fehlerstrom ausschalten:
a) ≤ 32A
b) > 32A
NIN C 6.1.3.6 4.1.3.1.3.3
a) < 0.4s
b) < 5s
Das Schalten von Neutralleitern ohne gleichzeitiges Schalten der zugehörigen Aussenleiter ist unzulässig. Muss das geprüft werden?
NIN C 6.1.3.7
Nennen Sie vier Prüfungen bzw. Messungen, die vor der Inbetriebnahme einer Anlage durchgeführt werden müssen?
NIN C 6.1.3.1.1
- Leitfähigkeit Schutzleiter und Schutz-
- Messen des Isolationswiderstandes
- FI Prüfung
- Drehfeldrichtung von Drehstromsteckdosen
Wie lange ist die Frist für Periodische Kontrollen bei Wohnhäusern?
NIV Art.32 / Anhang
Wer ist berechtigt, die Kontrolle elektrischer Installationen durchzuführen?
NIV Art.27 / 37
Eine fachkundige Person oder ein Elektrokontrolleur
Wie lange müssen die Sicherheitsnachweise aufbewahrt werden?
Bis zur nächsten periodischen Kontrolle.
Wann muss bei einer elektrischen Installation eine Erstkontrolle durchgeführt werden?
NIV Art.24
Vor der Inbetriebnahme von Teilen oder ganzen elektrischen Installationen.
Wann und von wem muss bei einer elektrischen Installation eine Schlusskontrolle durchgeführt werden?
- Vor der Übergabe an den Eigentümer.
- Eine fachkundige Person oder ein Elektro-Kontrolleur
/ Chefmonteur.
Nenne die 4 Kontrollorgane, welche Installationskontrollen durchführen dürfen.
NIV Art.26
- Unabhängige Kontrollorgane
- Akkreditierte Inspektionsstellen
- Netzbetreiberinnen
- Inspektorat (ESTI)
Wann wird die Kontrollbewilligung an eine natürliche Person erteilt?
NIV Art.27
a. Wenn sie fachkundig ist oder die Berufsprüfung als
Elektrokontrolleur / Chefmonteur bestanden hat.
b. Wenn der Ausbildungsstand dem neusten Stand der
Technik entspricht und die Weiterbildung
c. Wenn die internen Arbeitsanweisungen zur
Kontrolltätigkeit auf dem neuesten Stand sind.
d. Wenn geeignete und kalibrierte Mess- und
Kontrollgeräte vorhanden sind.
Wer darf nicht mit der Abnahmekontrolle, der periodischen Kontrolle oder mit Stichprobenkontrollen beauftragt werden?
NIV Art.31
Wer an der Planung, Erstellung, Änderung oder Instandstellung der zu kontrollierenden elektrischen Installation beteiligt war.
Welche Angaben muss der Sicherheitsnachweis mindestens enthalten?
NIV Art.37
a. Adresse der Installation und des Eigentümers.
b. Beschreibung der Installation einschliesslich
allfälliger Besonderheiten.
c. Kontrollperiode.
d. Name und Adresse des Installateurs.
e. Ergebnisse der betriebsinternen Schlusskontrolle.
f. Name und Adresse des Inhabers der
Kontrollbewilligung und Ergebnis seiner Kontrolle bei
der Abnahmekontrolle.
Welche Personen müssen einen Sicherheitsnachweis unterschreiben?
1. Person, welche die Kontrolle durchgeführt hat.
2. Inhaber der Installationsbewilligung.
Wie ist das Vorgehen der Isolationsmessung?
(Annahme: Messung bei der ersten Messung gut)
Prüfen nach NIN 2010
1. Funktionsprüfung Messgerät
(kurzschliessen = 0MΩ / offen = ∞MΩ)
2. Isolationsmessung melden
3. Spannung freischalten und prüfen
4. N-Trenner öffnen
5. Brücken L1/L2/L3/N einlegen
7. Brücken L1/L2/L3/N herausnehmen
8. N-Trenner schliessen
9. Spannung einschalten
10. Anlage kontrollieren
Von welchen Gegebenheiten ist die Höhe eines Kurzschlussstromes abhängig?
NIN C 4.3.4.2
- Querschnitt der Leiter
- Leistung der Stromquelle (z.B. Transformator)
- nach Anzahl der sich berührender Leiter (ein- zwei-
oder dreipoliger Kurzschluss)
In welchen Räumen oder Bauten ist eine Beleuchtung für Sicherheitszwecke und Sicherheitskennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen erforderlich?
NIN C 3.5.1
in Bauten und Räumen mit starker Personenbelegung
Tags: 21 Räume und Bereiche besonderer Art
Nennen Sie 3 Beispiele von temporären Anlagen
NIN C 2.2.1.3 & Stwverz.
Baukran, Karussell , Zirkus
Was versteht man unter einem elektrischen Betriebsraum?
Räume, die vorwiegend elektrische Einrichtungen enthalten und nur für instruierte Personen zugänglich sind.
Muss die Zuleitung zu einem Schalter in einem Badezimmer einen Schutzleiter enthalten?
NIN C 7.15.4.1.4
Ja, wenn die Leitung weniger als 6cm tief unter Putz verlegt ist.
Wie tief sollen Leitungen in Wanden zu Bade oder Duschräumen eingebettet sein?
NIN C 7.08.5.3.0
Welche Schutzmassnahme ist für Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen erforderlich?
NIN C 7.15 & 4.1.4
Sicherheitskleinspannung SELV
Welcher Steckdosentyp ist auf Campingplatzen für die Versorgung eines Stellplatzes vorzusehen?
NIN C 7.08 & 5.3.0
CEE-Steckdose Typ 63 (16A LNPE)
Wer entscheidet, ob ein Raum feuer- oder explosionsgefährdet ist?
NIN C 5.1.a & 5.1.10
das zuständige feuerpolizeiliche Organ zusammen mit der SUVA
Kommentieren Sie folgende Zahlenwerte: 60cm; 2,25m; 1,2m
NIN C 7.01.3.0
60cm: Bereich 2 ab Badewannerand
2,25m: bis zu dieser Höhe reichen Bereich 1 und 2
1,2m: Bereich 1 bei Duschen ohne Wanne
Wie gross darf die maximale Berührungsspannung in einem Stall sein? (Kühe, Schweine etc.)
NIN C F2.8.3
max. 25V AC bzw. 60V DC
Welche Massnahmen eignen sich für den Schutz gegen atmosphärische Überspannungen?
NIN C 4.8.2.2.7
- Distanzierung elektrischer Leitungen von Metallteilen,
welche leitend mit der Erde verbunden sind
- Verwendung von Betriebsmitteln mit genügender
- Einbau von Schutzvorrichtungen gegen
Überspannung (Überspannungsableiter)
Zu welchen Anlagen sind in den NIN Zusatzbestimmungen enthalten?
NIN C 7
- Räume mit Badewanne, Dusche, Schwimmbecken
- Räume mit elektrischen Saunaheizgeräten
- Landwirtschaftliche Betriebsstätten
- Elektrische Anlagen auf Camping- und Carnevals-Plätzen
- Elektrische Anlagen in medizinisch genutzten Räumen
- Beleuchtungsanlagen im Freien
- Fussboden- und Decken-Flächenheizungen
- Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
Welche Bereiche werden bei einem Schwimmbad unterschieden?
NIN C 7.02.3.0
Zone 0: Das innere des Schwimmbeckens
Zone 1: bis 2 m Abstand vom Schwimmbecken
Zone 2: über 2 m Abstand vom Becken
Welchen Leuchten dürfen im Bereich 2 verwendet werden?
NIN C 7.02.5.3.0
Nur Leuchten der Schutzklasse II oder FI 30mA
Darf in einem Sauna Raum eine FI geschützte Steckdose eingebaut werden?
NIN C 7.03.1
Es dürfen keine Steckdosen in der Sauna montiert werden.
Wie müssen Steckdosen bei einem Schwimmbad angeordnet werden?
nur in Bereich 2 (in. 2 m vom Schwimmbecken entfernt) und FI 30mA
Welche Aufschriften müssen Schalter; Steckdosen in landwirtschaftlichen Betrieben min. aufweisen?
NIN C 7.05.5.1.2
In feuergefährdeten Bereichen IP 5X
Wie viele Steckdosen darf ein FI Schalter auf einem Campingplatz schützen?
NIN C 7.08.5.3.0.50
Ein FI darf nicht mehr als 3 Steckdosen schützen.
Was für Verbindungsdosen sind in feuergefährlichen Räumen zugelassen?
NIN C 4.8.2.2.3
Staubdichte Dosen wie z.B. tropf- und spritzwasserdichte, wasserdichte und korrosionssichere Dosen (IP 5X)
Wer bestimmt in Zweifelsfällen die übrigen Raumarten (nicht feuergefährdet oder explosionsgefährdet)?
NIN C 5.1.A & Tab. 5.1.1 a
Was muss an Türen eines elektrischen Betriebsraumes angebracht werden, um der Gefahr des Berührens spannungsführender Teile vorzubeugen
Warnzeichen / Verbotsschilder
Wie breit muss der Bedienungsgang von elektrischen Betriebsräumen sein:
NIN C 7.29
min. 0,8m
Die einzelnen nicht spannungsführenden Teile dürfen hineinragen, aber 0,6m freie Breite muss bleiben
Was muss an die Tür von einem elektrischen Betriebsraum angebracht werden?
NIN C 4.1.2.1
- Warnzeichen (Blitz in Dreieck)
- Verbotszeichen (Hand durchstrichen)
Welche Höhe müssen Bedienungsgänge in elektrischen Betriebsräumen aufweisen?
NIN C 7.29.3
- min. 1,9 m
- min. 2,3 m zu ungeschützten spannungsführenden
Welche Abmessungen müssen die Zugänge zu elektrischen Betriebsräumen haben?
- min. 1,9m freie Höhe
- min. 0,65m breite Türe nach aussen öffnend.
Gibt es Vorschriften für die Beleuchtung von elektrischen Betriebsräumen?
NIN C 7.29.5
Ständig bediente und besonders wichtige elektrische Betriebsräume müssen mit einer Beleuchtung für Sicherheitszwecke (Notbeleuchtung) versehen sein.
Dürfen in elektrischen Betriebsräumen z.B. Einrichtungen von Sanitäranlagen plaziert werden?
NIN C 7.29.1
Es sollen keine nichtelektrischen Einrichtungen bedient werden müssen.
In welchen Räumen sind Anleitungen zu Hilfeleistung bei elektrischen Unfällen anzubringen?
- In Elektrischen Betriebsräumen
- In Maschinenräumen von Aufzugsanlagen
- In industriellen und grossen Betrieben mit
Bemessungsspannung über 300V gegen Erde.
Main topic: Elektrotechnik
Topic: Niederspannungs- Installatons Normen
All cards (593)
01 Allgemeines (10)
02 Gefahren der Elektrizität (7)
03 Arbeiten an Elektroinstallationen (29)
04 Begriffsbestimmungen (49)
05 Aufteilung in Stromkreise (7)
06 Stromversorgung für Sicherheitszwecke (8)
07 Äussere Einflüsse (27)
08 Schutz gegen elektrischen Schlag (59)
09 Erder und Schutzleiter (32)
10 Schutz gegen thermische Einflüsse (31)
11 Überstromschutz (41)
12 Schutz gegen Über- und Unterspannung (2)
13 Leitungen (77)
14 Elektrische Verbindungen (9)
15 Trennen und Schalten (58)
16 Steckvorrichtungen (38)
17 Fehlerstromschutzeinrichtungen (13)
17 Fehlerstromschutzeinrichtungenq (1)
18 Schaltgerätekombinationen (23)
19 Motoren und Transformatoren (5)
20 Prüfung und Kontrolle (38)
21 Räume und Bereiche besonderer Art (28)