Source: http://souchier-boullet.com/Compartimentage.html
Timestamp: 2018-01-17 18:05:17+00:00
Document Index: 51168315

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 5', '§ 2', '§5', '§ 2', '§6', '§ 2', '§ 2']

Compartimentage - SOUCHIER BOULLET - Désenfumage naturel - Aération - Eclairement zénithal
L’utilisation des rideaux à dévêtissement vertical dans le cadre du compartimentage des bâtiments est prévue par la réglementation française :
articles CO du règlement de sécurité contre l’incendie
Arrêté du 05/02/2007, établissement de type L
Arrêté du 09/05/2006, établissement de type PS
Les rideaux de compartimentage Souchier disposent des conformités et marques prévues par la réglementation :
PV de conformité NF S 61937-1 et NF S 61937-4
PV de classement au feu NF EN 13501-2
Marque NF – Portes résistant au feu
Art. MS 60 :
« De plus, en complément des matériels visés à l’article DF 4 les portes résistant au feu et les clapets « télécommandés » doivent être admis à la marque NF. »
Art. CO7 :
Si la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures
Lorsque les plans des façades de l’établissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°, une bande d’isolement verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l’arête de ce dièdre
Art. CO8 :
Art. CO10 :
le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO29 (§ 2), CO35 (§ 5) et CO41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure ;
les portes du dispositif de franchissement sont équipées d’un ferme-porte ou sont à fermeture automatique ;
le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d’évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO35(§5) et CO41 (§ 2) ;
Art GH 26 §6 :
la baie est équipée d’une porte à fermeture automatique coupe-feu de degré deux heures fonctionnant dans les conditions prévues à l’article GH 31 (§ 2) ;
si la porte ne peut être aisément manœuvrée à la main lorsqu’elle est fermée, la baie est doublée, à proximité immédiate par un dispositif de franchissement conforme aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus ;
Art. GH 31 :
simultanément, par la sensibilisation des dispositifs prévus à l’article GH 28 (§ 2) ci-dessus, et par commande à distance à partir du poste central de sécurité, ce dernier mode de fonctionnement subsistant seul après la fermeture des portes du premier compartiment sinistré ;
Arrêté du 05/02/2007, établissement de type L, art. L 63 : fermeture de la baie de scène par un dispositif PF 1H ou E60
Arrêté du 09/05/2006, établissement de type PS, art. PS 12 : fermeture des baies de passage des véhicules par un dispositif PF 1H ou E60, conforme NF S 61937 -3 et -4
Établissements recevant du public Lieux de travail Immeubles d’habitation Atriums Règlementations diverses Guide d’information CE Cantonnement