Source: http://slideflix.net/doc/1740562/karelia-ammattikorkeakoulu-rakennustekniikan-koulutusohje..
Timestamp: 2019-03-25 13:00:23+00:00
Document Index: 4354939

Matched Legal Cases: ['kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko\n', 'kko\n']

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Joni Sihvola
Download KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Joni Sihvola
Joni Sihvola
OMAKOTITALON ENERGIALASKENTA VUOSIEN 2007 JA 2012 RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI JA TULOKSIEN VERTAILU JA EROAVAISUUKSIEN TUTKIMINEN
Puh. (013) 260 800
Omakotitalon energialaskenta vuosien 2007 ja 2012 rakennusmääräysten mukaisesti
ja tuloksien vertailu ja eroavaisuuksien tutkiminen.
Eeva Hynynen
Opinnäytetyössä suoritettiin Kouvolassa sijaitsevan 80-luvulla rakennetun omakotitalon
energiakulutuksen ja lämmitystehotarpeen laskenta rakennusmääräyskokoelman D5
mukaisesti. Laskenta suoritetaan vuosien 2007 sekä 2012 rakennusmääräyskokoelmien mukaisesti.
Opinnäytetyössä käydään läpi myös laskelmien lopputuloksiin vaikuttavat tekijät ja niitten myötä myös vanhan ja uuden laskentatavan eroavaisuuksien vertailu.
Pohdinnassa otetaan pienimuotoisesti kantaa uudemman rakennusmääräyskokoelman
epäselvyyksiin.
Opinnäytetyön tarkoitus on verrata ja selventää 2007 ja 2012 laskentatapojen eroja.
Opinnäytetyöstä voi olla myös apua niille henkilöille, jotka ovat opetelleet vanhan rakennusmääräyskokoelma D5:n mukaisen laskennan. Tarkoituksena tarjota heille materiaali, jonka lukemalla on mahdollista saada suora tieto siitä, mikä muuttui uudessa
rakennusmääräyskokoelmassa.
Opinnäytetyö voi myös palvella opettajia heidän opettaessaan 2007 ja 2012 välillä tapahtuneita muutoksia.
Suurimmat huomioitavimmat muutokset ovat lämpöjohtumisen laskennassa. RakMK
D5 2012 huomioi kylmäsillat kun taas 2007 versio ei huomioi näitä. Suurta kehitystä on
myös tapahtunut siinä miten lämpimät ja puolilämpimät tilat huomioidaan laskennassa.
Vanhempi versio käyttää laskennassa useasti bruttoneliöitä kun uudempi taas lämmitetyn alan neliöitä.
Uudistuksen myötä E-luvun laskentaan tuli mukaan energiamuotojen energiakertoimet
jotka on päätetty riippuen siitä, miten ekologisena kyseinen energiamuoto nähdään.
Liitesivumäärä 64
D5, E-luku, Energiankulutus, Energiatodistus
Calculation of Energy consumption for detached house according to the new and old
building regulations from years 2007 and 2012 and comparing the differences.
The thesis handles energy efficiency calculations for detached house built in the 80's.
The calculations are made according to the new and the old versions of the building
regulations from years 2007 and 2012. Moreover, the differences affecting the results
of the calculations on the varying versions are also demonstrated.
The purpose of the study is to compare and clarify the calculation differences of the
2007 version of building regulations. Thus, the study might also provide straightforward
assistance to those professionals who have learnt the calculations of the old building
This thesis can also be used by lecturers to support them when teaching the changes
that happened between 2007 and 2012.
Most notable changes that have happened are in cold bridges. Version of 2007 does
not have calculations for them at all. There has also been great improvement in how
the calculations take into account the different areas that are warm or semi-warm
With the new building regulations also came factors for different forms of energy production. That are dependant on how ecological is the view of that form of energy production
D5, Energy efficiency, Energy consumption
Pages of Appendices 64
1 Johdanto ......................................................................................................... 8
1.1 Tausta ................................................................................................................................. 8
1.2 Tavoite ............................................................................................................................... 8
1.3 Rajaus ................................................................................................................................. 9
2 Omakotitalo ja sen rakenteet .......................................................................... 9
2.1 Alapohja ........................................................................................................................... 11
2.2 Yläpohja............................................................................................................................ 12
2.3 Ulkoseinät ........................................................................................................................ 13
2.4 Väliseinät .......................................................................................................................... 13
2.5 Ovet.................................................................................................................................. 13
2.6 Ikkunat ja tuuletusluukut ................................................................................................. 13
2.7 Rakenneosien pinta-alat ja rakennuksen tilavuus ............................................................ 14
2.8 Rakenteiden U-arvot ........................................................................................................ 15
3 Omakotitalon energiankulutus ja lämmitystehontarpeen laskenta RakMK D5
2012 mukaan ................................................................................................... 16
3.1 Tilojen tarvitsema lämmitysenergian nettotarve ............................................................. 16
3.1.1 Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt ..................................................................... 17
3.1.2 Ilmanvaihdon aiheuttaman tuloilman ja korvausilman lämmitysenergian tarve ...... 21
3.1.3 Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve ............................................. 23
3.2 Laitteiden ja valaistuksen sähkönkulutus 2012 mukaan .................................................. 24
3.3 Lämpökuormat RakMK D5 2012 mukaan ......................................................................... 25
3.3.1 Lämpökuormat henkilöistä........................................................................................ 25
3.3.2 Lämpökuorma valaistuksesta ja sähkölaitteista ........................................................ 26
3.3.3 Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia ............................. 26
3.3.4 Lämpökuormista hyödynnettävä energia .................................................................. 29
3.3.5 Lämpimän käyttöveden kiertojohdon ja varastoinnin hyödynnettävä lämpöenergia
3.3.6 Lämpökuormien laskennallinen hyödynnettävä energia kuukausittain .................... 31
3.4 Lämmitysjärjestelmän energiankulutus ........................................................................... 33
3.4.1 Tilojen ja ilmanvaihdon lämmönjakelujärjestelmän lämpöenergian tarve ................ 33
3.4.2 Lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve ........................................................... 35
3.4.3 Lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus.......................................................... 37
3.5 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus.............................................................. 38
3.6 E-luvun laskenta ............................................................................................................... 39
4 Omakotitalon energiankulutus ja lämmitystehontarpeen laskenta RakMK D5
2007 mukaan ................................................................................................... 41
4.1 Energiankulutus................................................................................................................ 41
4.1.1 Ostoenergiat.............................................................................................................. 41
4.1.2 Rakennuksen lämmitysenergia.................................................................................. 43
4.2 Rakennuksen tilojen lämpöhäviöenergiat ........................................................................ 45
4.2.1 Rakennuksen läpi johtuva lämpöenergia .................................................................. 45
4.2.2 Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia ............................................................ 47
4.2.3 Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ja lämmön talteenotto .................... 48
4.3 Käyttöveden lämmitystarve ............................................................................................. 50
4.4 Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat .................................................................... 51
4.4.1 Tilojen lämmitysjärjestelmän häviöt ......................................................................... 51
4.4.2 Käyttöveden lämmitysjärjestelmän häviöt ................................................................ 52
4.5 Laitesähkönkulutus .......................................................................................................... 53
4.5.1 Valaistuksen sähkönkulutus ...................................................................................... 54
4.5.2 Ilmanvaihdon sähkönkulutus..................................................................................... 54
4.5.3 Laitteiden sähkönkulutus .......................................................................................... 55
4.6 Lämpökuormat ................................................................................................................. 55
4.6.1 Henkilöiden luovuttama lämpöenergia ..................................................................... 55
4.6.2 Lämmityslaitteista vapautuva lämpökuormaenergia ................................................ 56
4.6.3 Lämpimän käyttöveden järjestelmistä vapautuva lämpökuorma ............................. 56
4.6.4 Valaistuksesta ja sähkölaitteista vapautuva lämpökuormaenergia ........................... 57
4.6.5 Auringosta tuleva lämpökuormaenergia ................................................................... 57
4.7 Lämpökuormista hyödynnettävä energia ......................................................................... 57
4.8 Lämmitysenergia .............................................................................................................. 59
4.9 Sähköenergia .................................................................................................................... 60
4.10 E-luku laskenta ............................................................................................................... 61
5 Vuosien 2007 ja 2012 Rakennusmääräyskokoelmien D5 vertailua ............... 62
5.1 Lähtötiedot ....................................................................................................................... 62
5.2 Rakenteiden läpi johtuva energia ..................................................................................... 63
5.3 Vuotoilma ......................................................................................................................... 63
5.4 Ilmanvaihto ...................................................................................................................... 64
5.5 Käyttövesi ......................................................................................................................... 64
5.6 Lämpöhäviöt .................................................................................................................... 64
5.6.1 Lämmitysjärjestelmän häviöt .................................................................................... 64
5.6.2 Käyttöveden lämpöhäviöt ......................................................................................... 65
5.7 Laitesähkönkulutus .......................................................................................................... 66
5.8 Lämpökuormat ................................................................................................................. 66
5.8.1 Ihmisten luovuttama lämpökuorma .......................................................................... 66
5.8.2 Lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöistä tuleva lämpökuorma .................................... 66
5.8.3 Lämpimän käyttöveden luovuttama lämpökuorma .................................................. 67
5.8.4 Auringon luovuttama lämpöenergia ......................................................................... 67
5.9 Lämpökuormista hyödynnettävä energia. ........................................................................ 67
5.10 Aurinkoenergia ............................................................................................................... 68
5.11 Lämmöntalteenotto ....................................................................................................... 68
5.12 Laskenta-arvojen vertailu ............................................................................................... 68
6 Pohdinta ....................................................................................................... 70
Lähteet ............................................................................................................ 73
Liite 1 Vuoden 2007 rakennusmääräyskokoelman merkinnät
Liite 2 Vuoden 2012 rakennusmääräyskokoelman merkinnät
Liite 3 Lisäkonduktanssin arvot
Liite 4 Laskentaan valitut Fympäristö arvot
Liite 5 Säätiedot vyöhykkeelle I&II rakennusmääräyskokoelmasta D3 2012
Liite 6 Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat
Liite 7 Taulukkoarvoja 2007 rakennusmääräyskokoelmasta
Liite 8 Säätiedot vyöhykkeelle II rakennusmääräyskokoelmasta D5 2007
Liite 9 E-luvun luokitteluasteikko
Liite 10 Rakennuksen pohjapiirustus
Liite 11 Aukkojen mitat ja laskennan kannalta olennaiset lähtötiedot
Liite 12 Laskenta rakennusmääräyskokoelmien mukaan 2012 ja 2007 ja tulosten vertailu
Rakennusmääräyskokoelman D5:n 14.3.2012 laadittu luonnos on yhä ajankohtaisempi tänä päivänä koska energiatehokkuutta koskevat lakimuutokset astuvat voimaan 1.6.2013.
Opinnäytetyön tarkoituksena on palvella vanhoja osaajia ja avustaa heitä päivittämään tietonsa vanhan rakennusmääräyskokoelman laskutyylistä uuteen
RakMK D5 2012 mukaiseen laskutyylin, jonka rinnalla RakMK D3 2012 palvelee
yhä tiiviimmin.
Työn tutkinnan pääpaino ei varsinaisesti ollut energiankulutuksessa eikä sen
käyttötehokkuuden parantamisessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut koota
tietoa uudistuksesta ja niiden vaikutuksesta laskentaan. Pääpainona on antaa
nopeaa tietoa siitä, mikä muuttui uudistuvassa RakMK D5 ja miten se vaikuttaa
eri osa alueittain laskentaan.
Arvioinnin kohteena on Kouvolassa sijaitseva omakotitalo vuodelta 1987. Talon
energialuku ei tule olemaan parasta mahdollista luokkaa sillä se on rakennettu
senaikaisten määräysten ja hyvän rakentamistavan mukaisesti. Kohteessa ei
ole suoritettu lisälämmöneristämistä tähän päivään mennessä. Tavoitteena ei
siis ole saada parasta mahdollista energialukua vaan saada vertailuarvoja uuden sekä vanhan RakMK D5-laskennan eroista ja niiden vaikutuksista.
Näitä eroavaisuuksia tarkastellaan ja käydään läpi, mistä eroavaisuudet johtuvat ja kuinka suuri on niiden vaikutus..
Eroavaisuuksia uuden ja vanhan laskentatavan lähtöarvotarpeissa tarkastellaan
tässä opinnäytetyössä.
Opinnäytetyössä tarkastellaan tarkemmin vain uudistuvaa RakMK D5:tä eikä
opinnäytetyö ei ota kantaa RakMK D3:en muutoksiin vaikka sieltä haettavia arvoja käytetään RakMK D5 2012 laskennan kanssa.
Opinnäytetyön ulkopuolelle rajataan myös RakMK C4 joka käsittelee rakenteiden U-arvoja myöhempää laskentaa varten. Vertailulaskennassa on käytetty Uarvoja, jotka on ilmoitettu vanhoissa piirustuksissa. Nämä vahat U-arvot eivät
käsittele rakenteiden kylmäsiltoja yhtä yksityiskohtaisesti kuin uudempi laskenta. Kylmäsiltojen vaikutus lämpöhäviöihin tullaan huomioimaan RakMK D5 2012
laskennassa liitoksia tarkasteltaessa.
Helpottavat valmiit laskentaohjelmat on jätetty pois opinnäytetyöstä, koska ne
eivät tarjoaisi tarpeeksi tarkastelukelpoisia tuloksia. Todennäköisesti ei edes ole
mahdollista löytää laskentaohjelmaa, joka olisi suunniteltu laskemaan huomioiden vain RakMK D5:sen muutokset.
2 Omakotitalo ja sen rakenteet
Opinnäytetyössä kohteena oli Kouvolassa sijaitseva omakotitalo vuodelta 1987
(kuva 1). Taloon ei ole sittemmin suoritettu korjauksia, jotka vaikuttaisivat merkittävästi energiakulutuksen laskentaan. Talo on lämmitetty kaukolämmöllä ja
sisältää kaksi varaavaa tulisijaa joidenka hyötysuhteeksi suunnitelmista saadaan keskiarvollisesti 0.8. Talon märkätiloissa (pesuhuone + sauna) on myös
sähkövastuksella toimiva lattialämmitys. Talon suunniteltu käyttölämpötila on 21
Talo on rakennettu harkkoperustein maanvaraisen betonilaatan päälle. Kantavat ulkoseinät ovat puurunkoisia ja ne on eristetty mineraalivillalla. Talon sisällä
on väliseiniä jotka ovat joko lastulevystä puurankaisina tai tiilimuurauksella toteutettunj. Tiilimuuratut seinät sijaitsevat saunan ja pesuhuoneen ympärillä.
Talon vapaa huonekorkeus on 2400 mm paitsi talon keskellä olevissa keittiössä ja olohuoneessa jossa on korotettu kalteva sisäkatto.
Kohteesta oli käytettävissä aluperäiset rakennuspiirustukset rakennekuvineen.
Näistä on saatu lähtöarvoja vertailulaskennan perusteiksi. Tilanteessa, jossa
laskennan kannalta olennaisia arvoja ei löydy vanhoista rakennekuvista tai luvista, on käytetty oletusarvoja. Käytetyt oletusarvot ovat ko. aikakaudelle määrättyjen määräyksien ja hyvän rakentamistavan mukaisesti.
Talossa on puolilämpimiä tiloja. Näissä tiloissa on tekninen tila, varasto ja autotalli. Kuvasta näkee tarkemmin kuinka tilat ovat jakautuu lämpimiin ja puolilämpimiin tiloihin. Puolilämpimän tilan suunniteltu lämpötila on +15 astetta (Liite 11)
Rakennuksessa on huippuimuri jota käytetään 30 %:n teholla maksimista. Kyseisellä imurilla ja teholla rakennuksen ilmanvaihtoluku ei tule täyttymään. Kyseinen arvo on rakennusmääräyskokoelman vastainen, mutta realistinen tässä
2.1 Alapohja
Alapohja on rakennettu maanvaraisena 80mm betonilaatalle (2x 50mm) 100mm
styroksin päälle. Talon reunoilla ja tiloilla, jotka ovat varaston vierellä, on 50mm
reunalisäys styroksin kokonaispaksuuteen (kuva 2)
Kuva 1. Maanvarainen alapohjarakenne asuinosa/varasto (Vanhat rakennepiirustukset)
2.2 Yläpohja
Yläpohja on rakennettu sen aikaisten rakennusmääräysten ja hyvän rakentamistavan mukaan. Eristeenä on 3 x 100mm mineraalivillaa. Mineraalivillan alla
on höyrynsulkumuovi ennen kattokoolausta. Sisäkattona on pontitettu paneeli
Kuva 2. Yläpohja (Vanhat rakennepiirustukset)
2.3 Ulkoseinät
Ulkoseinät ovat puurunkoisia ja rakenne lueteltuna ulkoapäin on seuraavasti:
paneeli, ilmarako, 12mm huokoinen kuitulevy, eristeenä 200mm mineraalivilla,
muovikalvo ja sisäpintana lastulevy. Sisäseinät on joko maalattu tai tapetoitu
huoneen käyttötarkoituksen mukaisesti.
2.4 Väliseinät
Väliseiniä talossa on kahdenlaisia. Ensimmäinen kevyempi väliseinä koostuu
kahdesta lastulevystä, jotka ovat sisäpintoina ja äänieristeenä näiden välissä
on 75mm mineraalivillaa. Toinen seinätyyppi on tiiliseinä kosteissa tiloissa, saunassa ja pesuhuoneessa.
2.5 Ovet
Kohteessa on ulosjohtavia ovia kolme kappaletta. Yksi pääovi, joka johtaa eteisen kautta ulos. Kaksi sekundaariovea, joista toisesta on pääsy kodinhoitohuoneesta ulos pyykinkuivatus telineille. Toinen sekundaariovista sijaitsee toisessa
makuuhuoneessa, jossa on pieni takka. Ovi johtaa ulos terassille.
2.6 Ikkunat ja tuuletusluukut
Rakennuksen ikkunat kaksipuitteisia ja kolmilasisia (ulkoa 1 lasi ja sisällä 2 lasia). Ikkunat ovat sen ajan määräysten mukaisia ikkunoita. Ikkunoiden dimensiot vaihtelevat ikkunan sijainnin ja valontarpeen mukaan. Ikkunoiden karmirakenteena on tässä laskennassa 100mm paksuinen karmirakenne. Talossa on myös
muutama pienempi tuuletusluukku, jotka sijaitsevat samassa kahden kookkaamman ikkunan kanssa. Ikkunat ovat joko pikalukoin tai isommat ikkunat kierreruuvein varustettuja jotka mahdollistavat tiukemman kiinnittymisen ja siten
pienemmät ilmavuodot ikkunoiden kautta. Liitteessä 11 on esitelty rakennuksessa sijaitsevien aukkojen mitat. Havainnollistamisen helpottamiseksi kuvaan
on myös piirretty yksinkertaiset näkymät ikkunoita katsottaessa. Ikkunaryhmien
kuvat ovat kuvassa siten, että ne ovat talon sisältäpäin katsottuna kaadettu makaamaan ulospäin.
2.7 Rakenneosien pinta-alat ja rakennuksen tilavuus
Lämpimän yläpohjan arvo eroaa lämpimän alapohjan arvosta sen takia, että
keittiössä ja olohuoneessa on korotettu sisäkatto, joka normaalista poiketen
kalteva samalla tavalla kuin ulkopuolinen katto. Edellä mainitusta syystä lämpimän yläpohjan pinta-ala arvo on hieman suurempi. Rakenneosien pinta-alojen
arvot ovat hieman eriävät uudemman ja vanhemman RakMK D5 laskennan
kanssa johtuen siitä miten itäpuolisen puolilämpimän rakenneosien pinta-alat
Ohessa on esitetty eri rakenneosien pinta-aloja[m2]. (Eri värit indikoivat arvot
käyttöä eri laskennassa) harmaata käytetään RakMK D5 2012 laskennassa,
ruskeaa RakMK D5 2007 laskennassa
Taulukko 1. Pinta-alat
Ovet&tuuletusluukut
Ulkoseinä(lämmin)
Ulkoseinä(puolilämmin)
Seinä(puolil.-lämmin)
Yläpohja(lämmin)
Yläpohja(puolilämmin)
Alapohja(lämmin)
Alapohja(puolilämmin)
Huoneistoala Abr
Avaippa(lämmin)
Avaippa(puolilämmin)
32,5 kauko säh
96,7 8,3
2.8 Rakenteiden U-arvot
Rakenteiden U-arvoina käytetään vanhoissa piirustuksissa esitettyjä entisiä ns.
k-arvoja. Arvoista saisi mahdollisesti hieman eriävät arvot, jos laskenta suoritettaisiin uudestaan nykyisten RakMK C4:sen laskentamenetelmien mukaisesti.
Tämän opinnäytetyön pääpaino laskennan kannalta on tuoda eroavaisuuksia
esille uuden ja vanhan RakMK D5 rakennusmääräyskokoelman välillä. Käyttäessä samoja U-arvoja kummassakin laskennassa erot pysyvät realistisina eroina.
Ohessa eri rakenteiden U-arvot, jotka on poimittu vanhoista suunnitelmista.
Taulukko 2. U-arvot
Uarvot[W/(m²K)]
3 Omakotitalon energiankulutus ja lämmitystehontarpeen laskenta RakMK D5 2012 mukaan
Laskenta suoritetaan D5 2012 ohjeistuksen myötäisesti. Laskennan kulku suoritetaan RakMK D5:sessa esitetyn vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen vaaditulla tavalla. Käytännössä tämä tarkoitta sitä, että laskennan ohjearvoja haetaan osaan laskuista D3 2012 rakennusmääräyskokoelmasta. Laskennassa
käytetyt viittaukset kaavoihin ja kaavanumeroihin viittaavat kyseiseen RakMK
kokoelmaan ja sen kaavanumeroon. Tämä sen takia, että opinnäytetyötä olisi
helppo tutkia RakMK D5:sen rinnalla.
3.1 Tilojen tarvitsema lämmitysenergian nettotarve
Rakennuksen sisällä olevat asuintilat tarvitsevat lämmitystä ja lämmittäminen
vaatii energiaa. Energiatarpeen suurin vaikutustekijä on lämpöjohtuminen rakenteiden läpi. Lämmitysenergian nettotarpeen Qlämmitys,tilat,netto laskenta suoritetaan D5:sesta löytyvällä kaavalla (D5, 2012 s. 17, kaava 3.1). Nettotarpeen laskentaan tarvitaan lähtötietoina vähintään rakenneosien pinta-alat, rakenneosien
lämmönläpäisykertoimet, ilmanvaihdon ilmavirrat, ilmanvaihtojärjestelmän käyntiajat ja ilmanvaihtokoneiden lämmön talteenoton vuosihyötysuhteen.
Qlämmitys,tilat,netto = Qtila-Qsis.lämpö
Qlämmitys,tilat,netto
Qtila
Qsis.lämpö
lämpöenergiat jotka huomioidaan lämmityksessä, kWh
Tilojen lämmitysenergian tarve Qtila lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.17, kaava
Qtila = Qjoht+Qvuotoilma+Qiv,tuloilma+Qiv,korvausilma
Qjoht
Qvuotoilma
Qiv,tuloilma
tiloissa tapahtuvan tuloilman lämpenemisen
lämpöenergian tarve, kWh
Qiv,korvausilma
korvausilman
lämpenemisen
lämpöenergian
3.1.1 Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt
Rakennuksen rakenteiden läpi johtuu lämpöä, koska käytännössä niin paksuja
seiniä on mahdoton rakentaa jotka toimisivat siten, että lämpöhäviötä ei olisi.
Johtuminen lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.18, kaava 3.3)
Qjoht = Qulkoseinä+Qyläpohja+Qalapohja+Qikkuna+Qovi+Qmuu+Qkylmäsillat
Qulkoseinä
Johtumislämpöhäviö ulkoseinien läpi, kWh
Qyläpohja
Johtumislämpöhäviö yläpohjien läpi, kWh
Qalapohja
Qikkuna
Johtumislämpöhäviö ulko-ovien ja tuuletusaukkojen läpi, kWh
Qmuu
Johtumislämpöhäviö puolilämpimiin tiloihin , kWh
Qkylmäsillat
Yllä olevat eri rakenneosat lasketaan jokainen erikseen kaavalla (D5, 2012 s.18
Qrakosa= ∑UiAi(Ts-Tu) Δt/1000
Qrakosa
Johtumislämpöhäviö rakenneosan läpi, kWh
Rakennusosan i lämmönläpäisykerroin, W/(m2K)
rakennusosan i pinta-ala, m2
Sisälämpötila, °C
Ulkolämpötila, °C
kerroin, jolla suoritetaan muunnos kilowattitunneiksi
Kohteessa on puolilämmin päätytila jossa on autotalli, tekninen tila ja varasto
(kuva 1). Joten Qmuu On johtumista lämpimästä tilasta tähän kuvassa eroteltuun
puolilämpimään tilaan jonka suunniteltu lämpötila on +12 astetta.
Laskettaessa Qalapohja on käytettävä kuukausittaista keskilämpötilaa.
Alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen lämpötilan laskenta saadaan kaavoista (D5, 2012 s. 20, kaava 3.6 & 3.7). Näin saadaan maanlämpötila selville,
joka on Qalapohja laskennassa Tu.
Tmaa,vuosi = Tu,vuosi+ΔTmaa,vuosi
Tmaa,vuosi
alapohjan alapuolisen maan vuotuinen keskilämpötila,
Tu,vuosi
ulkoilman vuotuinen keskilämpötila, °C
ΔTmaa,vuosi
alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen
keskilämpötilan ero, °C
Arvo ΔTmaa,vuosi haetaan taulukosta (D5, 2012 s. 21, Taul.3.5) ja koska alapohjan U-arvo on 0.18 ja alapohjan maalaji on luokkaa "Savi, salaojitettu hiekka ja
sora" Saadaan arvoksi 5
Tmaa,kuukausi = Tmaa,vuosi+ΔTmaa,kuukausi
Tmaa,kuukausi
alapohjan alapuolisen maan kuukausittainen keskilämpötila, °C
alapohjan alapuolisen maan vuotuinen keskilömpötila,
ΔTmaa,kuukausi
alapohjan alapuolisen maan kuukausittainen keskilämpötilan ja vuotuisen keskilämpötilan ero, °C
Arvo ΔTmaa,kuukausi haetaan taulukosta (D5, 2012 s. 21, Taul.3.5)
Näiden arvojen laskenta on suoritettu poikkeuksellisesti laskentaosion sivulla
Rakennuksessa sijaitsevat viivamaiset kylmäsillat (kts. rakenneleikkauskuvat)
ovat rakenteita joissa rakennuksen läpi kulkeutuu esimerkiksi rakennetta itseään tukeva puulankku. Kylmä johtuu tätä lankkua pitkin paremmin talon lämpimälle puolelle kuin rakenteen kohdalta jossa on mineraalivillaa eristeenä. Nimitys kylmäsilta tulee siis siitä, että se on tavallaan kulkuväylä kylmälle rakenteiden läpi.
Qkylmäsilta arvoa laskettaessa RakMK D5 taulukoista 3.1 ja 3.2 saatiin Ψk arvot
seuraavasti: Yläpohjan viivamaisen lisäkonduktanssin Ψk oli arvoltaan 0,05 ,
koska sekä seinärakenne, että yläpohjan kantavat rakenteet olivat puuta. Alapohjan viivamaisen lisäkonduktanssin Ψk oli arvoltaan 0,10 , koska rakennuksessa on maanvastainen betonipohja, joka liittyy puiseen seinärakenteeseen.
Nurkkien viivamaisen lisäkonduktanssin arvoksi saatiin taulukosta 0,04 , koska
seinärakenteet ovat puuta kauttaaltaan ja kaikki nurkat rakenteessa ovat "ulko-
nurkkia". Ikkunoiden ja oviliitosten viivamaiseksi seinäkonduktanssiksi saatiin
0,04 , koska ikkunat ja ovet ovat lämmöneristeen kohdalla seinärakenteessa.
Lisäkonduktanssin arvot myös ympyröitynä liitteessä 3.
Rakennuksen kylmäsiltojen aiheuttama lämpöenergian tarve lasketaan kaavalla
(D5, 2012 s. 18, 3.5)
Qkylmäsillat = ∑lkΨk(Ts-Tu) Δt/1000
Vuotoilma on olennainen osa laskentaa, koska rakenteita on käytännössä mahdoton rakentaa 100%:sen tiiviiksi. Rakentamisen aikana tapahtuu inhimillistä
epätarkkuutta, jotka omalta osaltaan aiheuttavat rakennuksen ilmatiiveyden
heikkenemistä. Lämpöeläminekin saattaa aiheuttaa rakenteeseen rakoja, jos
ilma pääsee vuotamaan lävitse. Vuotoilmaa aiheutuu tuulesta ja lämpötilaeroista jotka aiheuttavat paine-eroja ulkoilman ja sisäilman välille. Tässä kohdassa
laskentaa ei huomioida ilmanvaihtokoneiden aiheuttamaa ilmavirtaa rakenteiden läpi. Vuotoilman lämmittämiseen tarvittava lämpöenergian tarve voidaan
laskea kaavalla (D5, 2012 s. 21, 3.8)
Qvuotoilma = ρiCpiqv,vuotoilma(Ts-Tu) Δt/1000
Ilman tiheys, 1,2kg/m3
Ilman ominaislämppökapasiteetti, 1000 J/(kg K)
qv,vuotoilma
vuotoilmavirta, m3/s
Sisäilman lämpötila, °C
Ulkoilman lämpötila, °C
ajanjakson pituus
qv,vuotoilma arvoa laskettaessa käytetään q50 arvoa joka on otettu RakMK D5:sen
taulukosta 3.6 arvo eli keskiarvollisesti otettuna 4,0. Arvo on laskettu näin , kos-
ka rakennus on pientalo ja arvioidaan, että talon ilmapitävyys on keskimääräinen. Arvoa laskettaessa Avaippa arvona käytetään lämpimän tilan yläpohjan, alapohjan ja seinän yhteenlaskettua pinta-alaa (kuva 1). qv,vuotoilma lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.21, 3.9)
qv,vuotoilma =
Avaippa
rakennusvaipan ilmavuotoluku, m3/(h m2)
rakennusvaipan pinta-ala (alapohja mukaan luettuna),
kerroin, joka on yksikerroksisille rakennuksilla 35, kaksikerroksisille 24, kolmi- ja nelikerroksisille 20 ja viisikerroksisille ja siitä korkeimmille rakennuksille 15 kerroskorkeuden ollessa noin 3m, -. Vain maapinnan yläpuoliset kerrokset otetaan huomioon
Kerroin, joka muuttaa ilmavirran m3/h yksiköstä m3/s
3.1.2 Ilmanvaihdon aiheuttaman tuloilman ja korvausilman lämmitysenergian tarve
Rakennus tarvitsee ilmanvaihtoa, koska ihmisten hengittäessä ilmaan
hiilidioksidia ja tämä hiilidioksidinen ilma tulee vaihtaa rakennuksen sisällä uuteen tasaisin väliajoin. Näin pidetään rakennuksen sisäilma hengityskelpoisena
ja terveellisenä. Opinnäytetyön rakennukselle on määrätty ilmanvaihtoluku arvo
0,5 1/h. Tämä tarkoittaa, että puolet talon ilmasta vaihtuu tunnin aikana. Kahden
tunnin aikana talon ilma on vaihtunut kokonaan.
Korvausilman lämmitysenergian tarve lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.25, 3.15)
Qiv,korvausilma = ρicpiqv,tulo(Ts-Tsp)Δt/1000
korvausilman lämpenemisen lämpö energian
ilmanominaislämpökapasiteetti, 1000J/(kg K)
qv,korvausilma
korvausilmavirta, m3/s
Kohteessa on huippuimuri joka tarkoittaa sitä, että kohteessa kaikki tapahtuva
ilmavirta on imurin kautta ulospäin. Kaikki sisään tuleva ilma tulee rakenteiden
läpi korvausilmana. Huippuimurille on säätöpaneeli talon sisällä. Imuria käytetään yleisesti noin 30% teholla joten laskenta tulee tapahtumaan 30% teholla
verrattuna huippuimurin maksimitehoon. Tämä arvo on qv,poisto ja qv,tulo arvona
käytetään arvoa 0
Korvausilmavirta lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.26, 3.16)
qv,korvausilma = tdtvqv,poisto- tdtvqv,tulo
ilmanvaihtolaitoksen
vuorokautinen
käyntiaikasuhde, h/24h
ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7
qv,poisto
poistoilmavirta, m3/s
qv,tulo
tuloilmavirta, m3/s
Kohteessa ei ole lämmöntalteenottoa joten lämmöntalteenoton laskentaa käsittelevä osuus on jätetty pois laskennasta.
3.1.3 Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve
Lämpimän veden käyttö rakennuksessa edellyttää veden lämmitystä varaajassa
tai jossain muualla. Tämä vaatii lämpöenergiaa. Tämä lasketaan kaavalla (D5,
2012 s.26, 3.18)
Qlkv,netto = pvCpvVlk(Tlkv-Tkv)/3600-Qlkv,LTO
Qlkv,netto
veden tiheys, 1000kg/m3
lämpimän käyttöveden kulutus, m3
lämpimän käyttöveden lämpötila, °C
kylmän käyttöveden lämpötila, °C
Qlkv,LTO
jäteveden lämmöntalteenotolla talteenotettu ja käyttöveden lämmityksessä hyväksikäytetty energia, kWh
Laskenta suoritetaan energiatehokkuutta koskevien määräysten vaatimuksien
mukaisesti, käytetään RakMK D3 2012 rakennusmääräyskokoelman sivulta 21
taulukosta 5 löytyvää Lämpimän käyttöveden ominaiskulutuksen arvoa 600
dm3/(m2a) muutettuna laskentaan sopivaksi arvoksi 0,6 m3/(m2a). Tätä arvoa
käytetään laskettaessa lämpimän käyttöveden kulutus arvoa Vlk. Kyseinen arvo
lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.27, 3.20)
Vlk = Vlk,ominAnettoΔt/365
Vlk,omin
lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, m3/m2a
rakennuksen lämmitetty nettoala, m2
kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos vuosikulutuksesta vuorikausikulutukseksi, vuorokautta/vuosi
Rakennusmääräyskokoelman D3 2012 mukaan kylmänä veden lämpötilana
käytetään arvoa 5°C ja lämpimän käyttöveden lämpötilana 50°C
3.2 Laitteiden ja valaistuksen sähkönkulutus 2012 mukaan
Rakennuksessa olevien laitteiden sähköenergiankulutus on sähkölaitteiden yhteenlaskettu kulutus. Tämä ei huomioi valaistuksen, ilmanvaihdon eikä lämmitys/jäähdytysjärjestelmien energiankulutusta. Opinnäytetyössä on tarkoituksena
laskea vaatimuksenmukaisuuden osoittamalla tavalla rakennuksen E-luku. Laskennassa käytetään RakMK D3 2012 määräyskokoelmasta löytyviä kuluttajalaitteiden sähkönkulutuksen arvoja, jotka määräytyvät rakennuksen pinta-alan
mukaan. Pinta-alana käytetään rakennuksen lämpimän tilan pinta-alaa.
RakMK D5 2012 itsessään tarjoaisi tarkemman tarkastelun rakennuksen sähkönkulutukselle. RakMK D5 2012 on taulukot joissa esitetään vuosikulutuksia
erinäisille sähkölaitteille. Laskenta taulukon arvojen mukaan ei ole vaatimuksenmukaisuuden osoittamisen kannalta oikeanlaista laskentaa joten tätä laskentaa ei voida käyttää esimerkkinä tämän opinnäytetyön laskennassa.
Huomioitavaa tässä laskennassa on, että valaistuksen laskennassa käyttöasteena käytetään 0,1 muusta laskennasta poiketen. Tämä on mainittu taulukon
(D3 s.19, Taul. 3) alareunassa.
Arvot saadaan RakMK D3 2012 s.19 Taulukosta 3. Lämpökuorma sekä sähköenergian kulutus kummatkin lasketaan samalla kaavalla (D3 s.19, 4)
Tämä kaava antaa suoraan vuosittaisen sähköenergiasta tulevan lämpökuorman/kulutuksen. Joten laskennassa, jossa tarvitaan kuukausitason sähköener-
gian arvoa tullaan vuositason laskenta jakamaan vuoden tunneilla ja kerrotaan
kyseisen kuukauden tunneilla.
Q = kP
(D3 s.19, 4)
(D3 s.25, 6)
sähkölaitteiden ja kuluttajalaitteiden vuotuinen lämpökuorma, kWh/m2
sähkölaitteiden ja kuluttajalaitteiden vuotuinen sähkönkäyttö, kWh/m2
lämpökuorma, W/m2
rakennuksen käyttötuntien lukumäärä vuorokaudessa,h
rakennuksen käyttöpäivien lukumäärä viikossa, d
3.3 Lämpökuormat RakMK D5 2012 mukaan
3.3.1 Lämpökuormat henkilöistä
Henkilöt luovuttavat rakennukseen lämpöenergiaa siellä oleskellessaan. Lämpöenergian määrään vaikuttaa henkilöiden lukumäärä ja henkilöiden oleskeluaika rakennuksessa. Tässä laskenta tehdään siten, että niillä voidaan osoittaa
rakennuksen vaatimuksenmukaisuus ja E-luku. Käytetään henkilön luovuttaman
lämpöenergian arvoja jotka esitetään RakMK D3 2012 sivulla 19 taulukossa 3.
Lämpöenergia lasketaan kaavalla (D3, 2012 s.19, kaava 4)
Taulukko 3. Lämpökuormat/energiakuormat(RakMK D3 2012 s.19 Taulukko 3)
3.3.2 Lämpökuorma valaistuksesta ja sähkölaitteista
Rakennuksen sisällä sijaitsevat valaisimet ja laitteet tuottavat lämpöenergiaa
taloon vaikka niiden pääsääntöinen tarkoitus olisikin tehdä jotain muuta, esim
jäähdyttää ilmaa jääkaappiin. Tämä lämpökuorman määrä lasketaan samalla
kaavalla kuin 3.3.1. Ainoana erona on taulukosta (D3, 2012 s. 19 Taul. 3 ) katsotut laskennan lähtöarvot.
3.3.3 Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia
Auringonpaiste, joka yltää ikkunoiden kautta rakennuksen sisätiloihin tuo rakennukseen valon lisäksi lämpöenergiaa. Määrä riippuu auringon suunnasta ikku-
naa vasten, varjostuksesta, ikkunan lasista, ikkunan koosta ja mahdollisista ikkunaan sijoitetuista verhoista.
Rakennukseen ikkunoiden kautta tuleva auringon säteilyenergia lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.31, 5.4)
Qaur = ∑Gsäteilty,pystypintaFläpäisyAikkg
ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva säitelyenergia,kWh/kk
Gsäteilty,pystypinta
pystypinnalle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia
pinta-alan yksikköä kohti, kWh/(m2 kk)
Fläpäisy
säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin
ikkuna-aukon pinta-ala (kehys- ja karmirakenteineen,m2
valoaukon
kokonaissäteilyn
päisykerroin
Liitteestä 5 saadaan arvot Gsäteilty,pystypinta arvolle. Liite on RakMK D3 2012 liitteistä otettu.
Ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin lasketaan kaavalla
(D5, 2012 s.33, 5.5)
g = 0,9gkohtisuora
gkohtisuora arvo saadaan taulukosta (D5, 2012 s.33, 5.1) kyseisessä rakenteessa
se on 0,70 , koska rakennuksen ikkunat luokitellaan luokkaan "Yksipuitteinen,
kolmilasinen ikkuna"
Ikkunan säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin lasketaan kaavalla (D5, 2012
s.33, 5.6)
Fläpäisy = FkehäFverhoFvarjostus
Fkehä
kehäkerroin
Fverho
verhokerroin
Fvarjostus
varjotusten korjauskerroin
Rakennuksen kehäkerroin lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.33, 5.7)
Fkehä =
Aikk arvot lasketaan yhteensä per ilmansuunta, koska varjostus jokaisella ikkunalla per ilmansuunta on lähes samanlainen. Tämä ei tuo merkittävää häiriöitä
tai virhettä laskelmiin. Liitteessä 11 näkyvät ikkunan koot ovat karmirakenteen
ja ikkunan kehyksen kanssa. Karmirakenne ikkunan ympärillä on kaikilla ikkunoilla samanlainen. Karmin leveys ikkunan kehyksen kanssa on 100mm ja
laskenta tullaan suorittamaan tällä apuarvolla. Esimerkiksi kun luoteisen makuuhuone/takkahuoneen ikkuna lasketaan, niin kyseisen ikkunan Aikk tulisi kuvasta 4 eli 1,05m*1,3m ja Aikk,valoaukko on (1,05m-0,1m)*(1,3m-0,1m). Tätä arvoa
käytetään Fkehä arvon laskennassa.
Fverho arvo katsotaan taulukosta (D5, 2012 s.34, 5.2). Rakenteessa on sälekaihtimet lasien välissä, joten laskennassa käytetään arvoa 0,3
Rakennuksen ympärillä olevien muiden rakennuksien ja rakennuksen omien
rakenteiden varjostuksen vaikutukseen vaikuttavat arvot Fympäristö, Fylävarjotus, Fsivuvarjostus
arvioitiin paikanpäällä silmämääräisesti varjostusasteina. Arvioinnin
mukaan varjostusasteet ovat seuraavasti. Itään päin kohdistuneita ikkunoita ei
ole lämmitetyn rakennuksen puolella, joten itäpuolen ikkunat jätetään huomiotta.
Rakennuksen ympärillä sivuvarjostusta esiintyi vain yhden ikkunan luona ja siinäkin alle 5° verran, joten se jätettiin huomiotta. Selvyyden vuoksi liitteestä 4
näkee arvot jotka valittiin rakennuksen varjostuskertoimiksi.
Fvarjostus lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.34, 5.8)
Fvarjostus = FympäristöFylävarjotusFsivuvarjostus
Fympäristö
Fylävarjotus
Fsivuvarjostus
3.3.4 Lämpökuormista hyödynnettävä energia
Osa aiemmin lasketuista lämpökuormista voidaan hyödyntää talon lämmitykseen käytettävänä lämpöenergiana. Näitä lämpökuormia voidaan hyödyntää
vain jos rakennuksessa esiintyy lämmityksen tarvetta. Lämpökuormien hyödynnettävä energia lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.36, 5.9)
Qlämpökuorma = Qhenk+Qsäh+Qaur+Qlkv,kierto,kuorma+Qlkv,varastointi
Qlämpökuorma
rakennuksen lämpökuorma, kWh
Qhenk
henkilöiden luovuttama lämpökuorma, kWh
Qsäh
valaistuksesta ja sähkölaitteista rakennuksen sisälle tuleva lämpökuorma kWh
ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon sätelyenergia
Qlkv,kierto,kuorma
lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöistä
lämpökuormaksi tuleva osuus, kWh
Qlkv,varastointi,kuorma
lämpimän käyttöveden varastoinnin läm-
pöhäviöistä lämpökuormaksi tuleva osuus, kWh
Oheisista arvoista laskettuna aiemmin on Qlämpökuorma, Qhenk, Qsäh ja Qaur laskematta on siis arvot Qlkv,kierto,kuorma ja Qlkv,varastointi,kuorma. Normaalisti nämä arvot
tulisi laskea vasta myöhemmässä osassa laskentaa, mutta nyt ne lasketaan
seuraavassa kohdassa selvyyden vuoksi.
3.3.5 Lämpimän käyttöveden kiertojohdon ja varastoinnin hyödynnettävä
Qlkv,kierto,kuorma ja Qlkv,varastointi,kuorma arvojen laskenta tapahtuu D5, 2012 s. 44 kappale 6.3. Nämä arvot ovat 50% arvoista Qlkv,kierto ja Qlkv,varastointi.
Qlkv,varastointi. Rakennuksessa ei ole varaajaa vaan lämmin käyttövesi tulee kaukolämmön vaihtimen kautta. Tämän takia lämpimän käyttöveden varastoinnin
häviönä ja hyödynnettävänä lämpöenergiana käytetään arvoa 0
Qlkv,kierto lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.45, 6.5)
Qlkv,kierto = (Φlkv,kiertohäviö,ominLlkv+ Φlkv,lämmitys,ominηlämmityslaite)
Qlkv,kierto
lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviö, kWh/a
Φlkv,kiertohäviö,omin lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviön ominaisteho, W/m
lämpimän käyttöveden kiertojohdon pituus, m
Φlkv,lämmitys,omin
lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytketyn lämmityslaitteiden ominaisteho, W/kpl
ηlämmityslaite
lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytkettyjen lämmityslaitteiden lukumäärä, kpl
tlkv,pumppu
lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun käyttöaika,
Yllä mainitussa Φlkv,lämmitys,omin tarkoitetaan kuivaukseen käytettäviä lämmityslaitteita. Tässä tapauksessa niiden määrä on 0 joten se osa laskennasta tullaan
jättämään pois
Rakennuksessa sijaitsevan kiertojohdon pituus on arvioitu RakMK D5 2012 s46
taulukon 6.5 mukaisesti 4,3 metriä pitkäksi.
Kiertojohdon eristyspaksuus on 0,5 kertaa putken paksuus joten tämän rakennuksen Φlkv,kiertohäviö,omin arvona käytetään arvoa 10 W/m
Näiden arvojen selvittämisen jälkeen lasketaan luvussa 5.5 Lämpökuormista
hyödynnettävä energia Qlämpökuorma.
3.3.6 Lämpökuormien laskennallinen hyödynnettävä energia kuukausittain
Lämpökuormista kokonaisuudessaan kuukausittain lämmitykseen hyödynnettävä energia lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.37, 5.10)
Qsis.lämpö = ηlämpöQlämpökuorma
lämpökuormat, jotka hyödynnetään lämmityksessä kWh
ηlämpö
lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste
rakennuksen lämpökuorma eli muun kuin säätölaitteilla
ohjatun lämmityksen kautta sisälle vapautuva lämpöenergia.
Lämpökuormien hyödyntämisaste(ηlämpö) on riippuu lämpökuorman (Qlämpökuorma)
ja lämpöhäviön (Qtila) suhteesta toisiinsa sekä rakennuksen sisäpuolisen tehollisen lämpökapasiteetin suhteesta ominaislämpöhäviöön. Kaavan 5.10 laskentaa
varten täytyy tässä tapauksessa laskea alla esitellyt kaavat.
ηlämpö =
ɣ=
Ƭ=
Htila =
lämpökuormien suhde lämpöhäviöön
numeerinen parametri
rakennuksen lämpökuorma
rakennuksen tilojen lämpöenergian tarve
rakennuksen aikavakio, h
rakennuksen sisäpuolinen tehollinen lämpökapasitetti,
rakennuksen tilojen ominaislämpöhäviö (johtumisen,
vuotoilman, korvausilman ja tuloilman tilassa tapahtuvien lämpenemisen yhteenlaskettu ominaislämpöhäviö),
kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos wateiksi
Laskennan läpikäynti tulee aloittaa kaavasta (D5 s. 38, 5.16) edeten siitä kaavaan 5.15 jonka Crak arvo saadaan taulukosta (D5 s.39, Taul. 5.6). Tässä laskentaesimerkissä kyseiselle valitaan arvo taulukosta kohdasta ”Pientalot, keskiraskas I”, koska talo on omakotitalo, jossa on puurakenteiset seinät ja alapohja
on betonia. Crak,omin arvona käytetään arvoa 70 Wh/(m2 K).
Kun Qsis,lämpö on saatu laskettua kuukausittain voidaan palata tämän opinnäytetyön luvussa 3 esitettyyn ensimmäiseen laskukaavaan ja laskea se läpi kuukausittain kaavan ollessa (D5, 2012 s. 17, kaava 3.1).
3.4 Lämmitysjärjestelmän energiankulutus
Lämmitysjärjestelmän laskennassa lasketaan tilojen, ilmanvaihdon ja lämpimän
käyttöveden lämmitykseen vaadittava energia ottaen huomioon lämpöhäviöt ja
lämmöntuoton vaikutukset. Laskennassa huomioidaan hyötysuhteet ja lämpökertoimien vaikutukset.
3.4.1 Tilojen ja ilmanvaihdon lämmönjakelujärjestelmän lämpöenergian
Tilojen tarvitseman lämpöenergian laskelmat eritellään lämmönjakojärjestelmittäin.Tilan tarvitseman lämpöenergian määrä lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.41,
6.1). Tilojen lämmityksen jakautuminen lasketaan siten, että lattiasähköllä, joka
sijaitsee saunassa ja pesuhuoneessa, lämmitetään 5% kohteen lämmitysnettotarpeesta ja kaukolämmöllä lämmitetään loput 95%
Qlämmitys,tilat =
+Qjakelu,ulos+Qvarastointi,ulos
Qlämmitys,tilat
tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve, joka katetaan
laskettavalla lämmön jakelujärjestelmällä, kWh/a
Qlämmitys,tilat,netto tilojen lämmitysenergian nettotarve, joka katetaan laskettavalla lämmönjakelujärjestelmällä, kWh/a
Qjakelu,ulos
lämmönjakelujärjestelmän lämpöhäviöt lämmittämättömään tilaan kWh/a
Qvarastointi,ulos
laskettavan
lämmönjakelujärjestelmän
lämpöhäviö, kWh/a
ηlämmitys,tilat
laskettavan lämmönjakelujärjestelmän hyötysuhde
Arvo ηlämmitys,tilat saadaan taulukosta (D5, 2012 s.43, Taul. 6.2). Kohteessa on
vesiradiaattorit 70/40°C joiden jakojohdot on eristetty. Arvoksi saadaan 0,9
Arvolle Qvarastointi,ulos ei löydy ohjeiden mukaista laskentaa eikä taulukkoarvoja.
Kyisestä laskentaa tarvitse huomioida tässä laskennassa, koska kohteessa ei
ole lämmönjakelujärjestelmän varastointia koska energia tulee taloon kaukolämpönä. Tässä laskennassa otetaan huomioon kaksi kappaletta varaavia takkoja, joista hyödynnettäväksi energiaksi tulee yhteensä 2000kWh. Tämän takan
hyödynnettävä energia hyödynnetään myöhemmässä laskennassa (D5 s. 47,
Laskennassa edetään RakMK D5:sen mukaisessa järjestyksessä. Ensin lasketaan arvon Qjakelu,ulos tulos kohdan (D5, 2012 s. 41, 6.2) mukaan.
Qjakelu,ulos = qjakeluhäviöt,ulosL
qjakeluhäviöt,ulos
lämmönjakelujärjestelmän ominaishäviö lämmitämättömään tilaan kWh/(m a)
Lämmönjakelujärjestelmän meno- ja paluuputkien yhteenlaskettu pituus lämmittämättömässä tilassa.
Laskennassa oleva arvo qjakeluhäviöt,ulos saadaan taulukosta (D5, 2012 s. 42, Taul
6.1) Taulukosta saadaan arvo 25 kWh/(m a) , koska kyseessä on pientalo jonka
jakoputket sijaitsevat puolilämpimässä tilassa eristettyinä.
Seuraavana lasketaan lämmönjakelujärjestelmän apulaitteiden sähköenergian
kulutus (D5, 2012 s. 42, 6.3) mukaan.
Wtila = etilatAnetto,i
Wtila
sähköener-
giankulutus, kWh/a
etilat
lämmönjakelujärjestelmän apulaitteiden sähköenergian
ominaiskulutus, kWh/(m2 a)
Anetto,i
rakennuksen osan i lämmitetty netto-ala jonka lämmön
jakelujärjestelmä kattaa, m2
Laskennassa tarvittava arvo etilat saadaan taulukosta (D5, 2012 s. 43, Taul. 6.2)
Kohteessa on vesiradiaattorit 70/40°C joidenka jakojohdot on eristetty. Arvoksi
tästä saadaan 2 kWh/(m2 a).
3.4.2 Lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve
Lämpimän käyttöveden tarvitsema lämpöenergia koostuu kolmesta eri laskentakohdasta. Ensimmäisenä Qlkv,netto ,joka on laskettu aiemmin tässä opinnäytetyössä luvussa 3.5. Toisena Qlkv,varastointi , joka on huomioitu kappaleessa 5.6 ja
arvo on saatu RakMK D5 2012 taulukoiden mukaisesti. Tässä kohteessa se on
0, koska varaajaa ei ole. Viimeisenä Qlkv,kierto laskettuna myöskin kappaleessa
Qlämmitys,lkv =
+Qlkv,varastointi+Qlkv,kierto
Qlämmitys,lkv
lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve, kWh
ηlkv,siirto
lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhde
Qlkv,varastointi
lämpimän käyttöveden varastoinnin lämpöhäviö, kWh
lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviö, kWh
Kohta ηlkv,siirto huomioidaan tässä kohteessa arvona 0,96 , koska kyseessä on
pientalo ja talossa on lämminvesikierto.
Lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergian kulutus lasketaan kaavalla (D5, 2012 s. 46, 6.6)
Wlkv,pumppu = Plkv,pumpputlkv,pumppu
Wlkv,pumppu
Lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergian
kulutus, kWh/a
Plkv,pumppu
Lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun sähkömoottorin ottoteho, W
Lämpimän käyttöveden kiertopumpun käyttöaika, h/vrk
Tarkempia arvoja yllämainituille arvoille ei ole tiedossa, joten käytetään RakMK
D5 2012 kehoittamia arvoja Plkv,pumppu ollen 200 W/dm3/s mitoitettuna virtaamalla, joka on saatu vanhoista piirustuksista ollen 0,4dm3/s . tlkv,pumppu arvona käytetään 24h/vrk.
3.4.3 Lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus
Lämmitysjärjestelmän energiankulutus saadaan, kun yhdistetään lämmitysenergian ja sähköenergian kulutukset, jotka ovat laskettu erikseen jo aikaisemmin.
Lämpöenergiaa laskettaessa huomioidaan lämmitysenergian hyötysuhde laskennan aikana lämpöjärjestelmittäin.
Lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus lasketaan kaavalla (D5, 2012
s.47, 6.7)
Qlämmitys =
lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus, kWh
tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve, kWh
Qlämmitys,iv
ilmanvaihdon lämmityksen lämpöenergian tarve, kWh
Qaurinko,lkv
aurinkokeräimellä tuotettu energia lämpimään käyttöveteen, kWh
Qmuu tuotto
muilla mahdollisilla tuottojärjestelmillä tuotettu energia,
ηtuotto
lämmitysenergian hyötysuhde tilojen, ilmanvaihdon ja
lämpimän käyttöveden lämmityksessä
Laskennassa Qmuu,tuotto sisältää talossa olevat kaksi varaavaa tulisijaa, jotka tulee kumpikin laskea omalla vuosihyötysuhteellaan, tässä tapauksessa se on 0,8
Lämmitysjärjestelmä tarvitsee yleensä toimiakseen sähköenergiaa, joten seuraavassa laskennassa käydään läpi lämmitysjärjestelmien sähköenergian kulutus. Lämmitysjärjestelmän sähköenergian kulutus lasketaan kaavalla (D5, 2012
s. 48, 6.8)
Wlämmitys = Wtilat+Wtuotto,apu+Wlkv,pumppu+Waurinko,pumput+WLP,lämmitys
Wlämmitys
lämmitysjärjestelmän sähköenergian kulutus, kWh
Wtilat
lämmönjakojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian
kulutus, kWh
Wtuotto,apu
lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian
Waurinko,pumput
aurinkojärjestelmän pumppujen sähköenergian kulutus,
WLP,lämmitys
lämpöpumppujärjestelmän sähköenergian kulutus, kWh
Jotta tämän kaavan laskenta voidaan suorittaa tarvitaan vielä arvo Wtuotto,apu
joka lasketaan kaavalla (D5, 2012 s. 48, 6.9)
Wtuotto,apu = etuottoAnetto
etuotto
apulaitteiden ominaiskulutus, kWh/(m2 a)
3.5 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus
Ilmanvaihtokoneet tarvitsevat sähköä toimiakseen. Sähkönkulutus lasketaan
RakMK D5:sen ohjetta noudattaen ominaissähkötehon, ilmavirran ja käyntiajan
tulona. Tämä lasketaan kaavalla (D5, 2012 s.55, 7.1)
Wilmanvaihto = ∑SFPqvΔt+Wiv,muut
Wilmanvaihto
Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus, kWh
puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho,
kW/(m3s)
puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ilmavirta, m3/s
puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen käyttöaika laskentatasolla, h
Wiv,muut
muu ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus, kWh
Kaavan laskennan suorittamiseen tarvitaan ensin laskea kaava (D5 s.55, 7.2)
jotta saadaan ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho tietoon.
SFP=
Puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen sähköteho tehonsäätölaitteineen, kW
3.6 E-luvun laskenta
E-luku on uudessa rakennusmääräyskokoelmassa energiamuotojen kertoimilla
painotettu rakennuksen lasketun vuotuisen ostoenergian kulutus jaettuna rakennuksen lämmitettyä nettoalaa kohti.
E-lukua laskettaessa laskennassa on tarve käyttää energiamuotojen kertoimia,
jotka haetaan määräyskokoelmasta (D3, 2012 s. 8, 2.1.3) Laskennassa on käytetty kolmea erinäistä energiamuotoa joten kertoimineen ovat seuraavat:
Selvyyden vuoksi todettakoon, että uusiutuvalla polttoaineella tarkoitetaan puuta jota käytetään takkojen lämmittämiseen. Sähkö ja kaukolämpö kertoimet ovat
nimikkeiltään sellaisia jotka selittävät tarkoituksensa.
E-luvun laskenta suoritetaan kaavalla (D5, 2012 s.15, 2.3)
rakennuksen energialuku, kWh(m2 a)
Qkaukolämpö
kaukolämmön kulutus, kWh/a
Qkaukojäähdytys
kaukojäähdytyksen kulutus, kWh/a
Qpolttoaine
polttoaineen sisältämä energian kulutus, kWh/a
Wsähkö
sähkön kulutus, josta on vähennetty rakennuksessa
käytetty omavaraissähköenergia, kWh/a
fkaukolämpö
kaukolämmön energiamuodon kerroin
fkaukojäähdytys
kaukojäähdytyksen energiamuodon kerroin
fpolttoaine
polttoaineen energiamuodon kerroin
fsähkö
sähkön energiamuodon kerroin
Rakennuksen E-luku:
169 kWh/(m2 a)
Tällä arvolla rakennus sijoittuisi E-luku asteikolla energiatehokkuudeltaan Cluokkaan. Tämä on asteikolla luokkaa parempi kuin etukäteen arvioitiin. Tähän
luultavammin on vaikuttanut vanhojen k-arvojen käyttäminen laskennassa.
Vanhat k-arvot eivät ole huomioineet kylmäsiltoja rakennetyypeissä ja ovat liian
4 Omakotitalon energiankulutus ja lämmitystehontarpeen laskenta RakMK D5 2007 mukaan
Energiankulutuksen ja lämmitystehotarpeen laskenta suoritetaan RakMK D5
2007 mukaisesti siten, että ne olisivat olleet aikanaan virallisia laskelmia. Ne
ovat käyttökelpoisia rakennuksen energiatehokkuuden tarkastelussa. Huomioitavaa näissä laskennoissa on se, että laskenta suoritetaan suoraan vuosittaiseksi kulutukseksi. Myöhemmässä laskentavaiheessa, jossa tarvitaan kuukausittaista arvoa. Tullaan se laskemaan jos ei erikseen mainittu siten, että vuotuinen arvo jaetaan vuoden tunneilla ja kerrotaan sen kuukauden tunneilla jonka
kuukauden kulutusarvo tarvitaan. Laskennassa käytetyt viittaukset kaavoihin ja
kaavanumeroihin viittaavat kyseiseen RakMK ja sen kaavanumeroon. Tämä
sen takia, jotta opinnäytetyötä olisi helppo tutkia RakMK D5:sen rinnalla.
4.1 Energiankulutus
4.1.1 Ostoenergiat
Rakennuksen lämmityksen vaatima lämpöenergian kulutus lasketaan kaavalla
(D5, 2007 s.13, 3.1)
Qlämmitys,osto =
Qlämmitys,osto
rakennuksen ostettava lämmitysenergian kulutus, kWh
(Qlämmitys,osto= Wlämmitys,sähkö,osto jos lämmitys hoidetaan
sähköllä)
rakennuksen lämmitysenergian kulutus, kWh
ηlämmitys
lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde
Lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde saadaan taulukosta (D5, 2007 s.14,
Taul 3.1)
Rakennuksen ostosähköenergian kokonaiskulutus lasketaan kaavalla (D5, 2007
s. 15, 3.3)
Wsähkö,osto = Wlaitesähkö,osto+Wlämmitys,sähkö,osto+Wjäähdytys,sähkö,osto
Wsähkö,osto
rakennuksen ostettavan sähköenergian kokonaiskulutus, kWh
Wlaitesähkö,osto
rakennuksen ostettava laitesähköenergia, kWh
Wlämmitys,sähkö,osto rakennuksen ostettavan lämmityssähköenergian kulutus, kWh
Wjäähdytys,sähkö,osto rakennuksen ostettavan jäähdytyssähköenergian kulutus, kWh
Eritelty rakennukseen ostettava laitesähkön vaatima ostoenergia lasketaan
kaavalla (D5, 2007 s.15, 3.4)
Wlaitesähkö,osto = Wlaitesähkö/ηsähkö
rakennuksen ostettava laitesähköenergian kulutus, kWh
Wlaitesähkö
rakennuksen laitesähköenergian kulutus, kWh
ηsähkö
sähköntuotto- ja muuntolaitteen vuosihyötysuhde
Rakennuksen se osa jota lämmitetään (sauna ja pesutiloissa) lattiassa sijaitsevalla sähkövastuslämmityksellä tullaan laskemaan kaavan (D5, 2007 s. 14, 3.1)
mukaisesti arvona Wlämmmitys,sähkö,osto
4.1.2 Rakennuksen lämmitysenergia
Rakennuksen lämmitysenergiaan lasketaan mukaan rakennuksen lämpimän
käyttöveden ja lämmitysenergia. Jos rakennuksessa olisi lämpöpumppu niin,
sen hyöty huomioitaisiin laskennassa. Tämän opinnäytetyön kohteessa kyseistä
laitetta ei ole joten se osa laskennasta jätetään huomiotta.
Lämmitysenergian laskenta tapahtuu kaavalla (D5, 2007 s.16, 3.7)
Qlämmitys = Qlämmitys,tilat+Qlkv+QLP/εLP
Rakennuksen tilojen lämmitysenergian kulutus, kWh
käyttöveden lämmityksen energiankulutus, kWh
poistoilmalämpöpumpun varaajan siirtämä ja tilojen ja
käyttöveden lämmityksessä hyödynnetty energia, kWh
εLP
poistoilmalämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin
Rakennuksen sisätilan tarvitsema lämmitysenergia eli Qlämmitys,tilat lasketaan
kaavalla (D5, 2007 s.16, 3.8)
Qlämmitys,tilat = Qlämmitys,tilat,netto+Qlämmitys,tilat,häviöt-QLP,tilat
Qlämmitys,tilat,netto rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergian tarve,
Qlämmitys,tilat,häviöt rakennuksen tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat, kWh
QLP,tilat
poistoilmalämpöpumpun varaajan siirtämä ja tilojen
lämmityksessä hyödynnettävä energia, kWh
Rakennuksen nettoenergian laskennassa lasketaan yhteen rakenteiden läpi
johtuvat lämpöenergiat, vuotoilman vaatima lämpöenergian tarve, ilmanvaihdon
vaatima energia ja lämmityksessä hyödynnettävä lämpökuormat henkilöistä,
auringoista yms. Tämä arvo Qlämmitys,tilat,netto lasketaan kaavalla (D5, 2007 s.16,
Qlämmitys,tilat,netto = Qjoht+Qvuotoilma+Qiv+Qsis.lämpö
rakenteiden läpi johtuva lämpöenergia, kWh
vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia, kWh
ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia, kWh
lämpökuormien
lämpöenergia,
lämmityksessä. kWh
Huomioitavaa tässä osiossa on, että ilmanvaihdon lämmitykselle ei tule olemaan arvoa. Rakennuksessa on huippuimuri jonka seurauksena kaikki sen aiheuttaman ilmamäärän vaihtumisen lämpöenergian tullaan laskemaan vuotoilma kohdassa korvausilmana.
Rakennuksessa käytettävän lämpimän käyttöveden lämmitysenergia lasketaan
kaavalla (D5, 2007 s. 17, 3.10)
Qlkv = Qlkv,netto+Qlkv,häviö-QLP,lkv
käyttöveden lämmityksen tarvitsema lämpöenergia eli
nettoenergiatarve. kWh
Qlkv,häviö
käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia,
QLP,lkv
poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja käyttöveden lämmityksessä hyödynnetty energia, kWh
4.2 Rakennuksen tilojen lämpöhäviöenergiat
Rakennuksen rakenteiden läpi johtuu energiaa epätiiveyksien vuoksi, koska
käytännössä täysin tiivistä rakennetta on mahdotonta rakentaa.
4.2.1 Rakennuksen läpi johtuva lämpöenergia
Rakenteiden läpi johtuvan energian määrä lasketaan kaavalla (D5, 2007 s.18,
Qjoht = ∑Hjoht(Ts-Tu)Δt/1000
Rakenneosien yhteenlaskettu ominaislämpöhäviö lasketaan rakenneosakohtaisesti kaavalla (D5, 2007 s.18, 4.1)
Laskentaa yksinkertaistetaan hieman ja laskenta hoidetaan samanlaisella taulukkolaskennalla kuin uudemmassa määräyskokoelmassa.
∑Hjoht = ∑(UulkoseinäAulkoseinä)+ ∑(UyläpohjaAyläpohja)+ ∑(UalapohjaAalapohja)+
∑(UikkunaAikkuna)+ ∑(UoviAovi)
∑Hjoht
rakennusosien yhteenlaskettu ominaislämpöhäviö, W/K
rakennusosan lämmönläpäisykerroin, W/(m2K)
rakennusosan pinta-ala, m2
kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowateiksi
Tässä laskennassa puolilämmintä tilaa ei huomioida.
Alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen lämpötilan laskenta saadaan kaavoista (D5, 2007 s. 19, kaava 4.3 & 4.4). Näin saadaan maanlämpötila selville,
Arvo ΔTmaa,vuosi haetaan taulukosta (D5, 2007 s. 19, Taul. 4.1) ja koska alapohjan U-arvo on 0.18 ja alapohjan maalaji on luokkaa "Savi, salaojitettu hiekka ja
Arvo ΔTmaa,kuukausi haetaan taulukosta (D5, 2007 s. 20, Taul. 4.2)
4.2.2 Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia
Rakenteiden epätiiveyksien lävitse vuotaa rakenteissa ilmaa ja sen määrään
vaikuttaa ulkoilman lämpötila, sisälämpötila, vuotoilma kerroin ja rakennuksen
tilavuus. Rakennuksen vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia lasketaan
kaavalla (D5, 2007 s.20, 4.5)
Qvuotoilma = Hvuotoilma(Ts-Tu)Δt/1000
Vuotoilman ominaislämpöhäviön arvo saadaan kaavalla (D5, 2007 s.20, 4.6)
Hvuotoilma = ρiCpiqv,vuotoilma
Hvuotoilma
vuotoilman ominaislämpöhäviö. W/K
ilman tiheys, 1,2 kg/m3
ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 Ws(kgK)
Laskennan yksinkertaistamisen vuoksi yllä olevat laskut yhdistetään ja lasketaan samaan tapaan kuin uudemmassa rakennusmääräyskokoelmassa
Vuotoilmavirran suuruus saadaan laskettua kaavalla (D5, 2007 s. 20, 4.7)
qv,vuotoilma = ηvuotoilmaV/3600
ηvuotoilma
rakennusken vuotoilmakerroin, kertaa tunnissa 1/h
rakennuksen ilmatilavuus, m2
kerroin jolla suoritetaan laatumuunnos m3/s > m3/s
Rakennuksen vuotoilmakerrointa laskettaessa rakennukselle valittiin n50 arvoksi
keskimääräisesti 4 , koska kyseessä on pientalo jossa on keskimääräinen ilmapitävyys. Kyseinen arvo valittiin taulukosta (D5, 2007 s. 21, Taul 4.3). Rakennuksen vuotoilmakerroin lasketaan kaavalla (D5, 2007 s. 21, 4.8)
nvuotoilma =
nvuotoilma
rakennuksen vuotoilmakerroin, kertaa tunnissa, 1/h
on rakennuksen ilmavuotoluku 50Pa:n paine-erolla, 1/h
4.2.3 Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ja lämmön talteenotto
Ilmanvaihdon mukana tuodaan taloon uutta ilmaa, joka tarvitsee lämpöenergiaa
lämmitäkseen. Ilmanvaihdon tarvitsema lämpöenergia lasketaan kaavalla (D5,
2007 s. 22, 4.9)
Qiv = ∑(Hiv(Ts-Tu)Δt )/1000
Yllä olevassa laskennassa tarvittava ilmanvaihdon ominaislämpöhäviö lasketaan kaavalla (D5, 2007 s. 22, 4.10)
Hiv = ρiCpiqv,poistotdrtv(1-ηa)
ilmanvaihdon ominaislämpöhäviö, W/K
ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000Ws/(kgK)
muuntokerroin joka ottaa huomioon ilmanvaihtolaitoksen vuorokautisen käyntiajan
ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde tai keksimääräinen hyötysuhde laskentajaksolla
Tässä laskennassa arvolle ηa ei ole käyttöä , koska kohteessa ei ole lämmön
talteenottoa. Termille annetaan siis arvo 0.
Termi Hiv arvo lasketaan kertaalleen ja sitä käytetään Q iv taulukkolaskennassa ,
koska Hiv arvo ei muutu kuukaudesta riippuen tässä laskentaesimerkissä.
Muuntokerroin r saa arvoksi 1 , koska ilmanvaihtokoneisto on ympärivuorokautisessa käytössä.
4.3 Käyttöveden lämmitystarve
Lämmin käyttövesi tarvitsee lämpöenergiaa. Lämpöenergian määrä riippuu
henkilöiden lukumäärästä tai rakennuksen bruttoalasta. Laskentatietojen valintaan vaikuttaa myös rakennuksen tyyppi. Tässä laskennassa käytetään laskentaa joka laskee lämpimän käyttöveden kulutusta rakennuksen pinta-alan mukaan. Täten laskenta pysyy vertailukelpoisena uuden version laskujen kanssa.
Laskenta suoritetaan rakennusmääräyskokoelman kaavalla (D5, 2007 s.25, 5.1)
Qlkv,netto = ρvcpvVlkv(Tlkv-Tkv)/3600
nettoenergiantarve, kWh
veden tiheys, 1000 kg/m3
veden ominainslämpökapasiteetti, 4,2 kJ/kgK
Tässä laskennassa käytetään kylmän ja lämpimän veden erona 50 astetta, eli
kylmä vesi on 5 °C ja lämmin 50 °C. Lämpimän käyttöveden nettotarve ei huomioi lämpöhäviöitä.
Lämpimän käyttöveden kulutusmäärät saadaan laskettua kaavalla (D5, 2007 s.
25, 5.3)
Vlkv = Vlkv,ominAbrΔt/365/1000
Vlkv,omin
lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, dm3 henkilöä
kohti vuorokaudessa
rakennuksen bruttoala, brm2
ajanjakson pituus, vrk
kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos vuosikulutuksesta vuorokausikulutukseksi
kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kuutiometreiksi
Termin Vlkv,omin arvo saadaan taulukosta (D5 s. 27, Taul. 5.1). Arvoksi saadaan
600 dm3/brm3 eli sama arvo kuin uudemmassa laskennassa. Ainoastaan pintaalan arvo muuttuu, koska uusi laskentamalli käyttää lämmitettyä alaa ja vanha
käyttää bruttoalaa.
4.4 Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat
4.4.1 Tilojen lämmitysjärjestelmän häviöt
Tilojen lämmittämiseen tarvittava energia ei kaikki kulu tilan itsensä lämmittämiseen vaan osa menee hukkaan lämpöhäviöinä. Tilojen lämmityshäviöenergiat
lasketaan kaavalla (D5, 2007 s. 28, 6.1)
Qlämmitys,tilat,häviöt
Qlämmitys,tilat,kehityshäviöt+Qlämmitys,tilat,jakeluhäviöt+
tys,tilat,luovutushäviöt+Qlämmitys,tilat,säätöhäviöt+Qlämmitys,tilat,varaajahäviöt
Qlämmi(6.1)
Qlämmitys,tilat,häviöt tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat, kWh
Qlämmitys,tilat,kehityshäviöt
tilojen lämmitysjärjestelmän lämmönkehi-
tyslaitteiden, lämmityskattiloiden ja lämmönsiirtimen
lämpöhäviöenergia, kWh
Qlämmitys,tilat,jakeluhäviöt
tilojen lämmitysjärjestelmän lämmönjake-
luverkoston lämpöhäviöenergia, kWh
Qlämmitys,tilat,luovutushäviöt
tilojen lämmitysjärjestelmän lämmönluovut-
timien (radiaattori, lattialämmmitys) lämpöhäviöenergia,
Qlämmitys,tilat,säätöhäviöt
säätöjärjes-
telmästäs johtuva lämpöhäviöenergia, kWh
Qlämmitys,tilat,varaajahäviöt
lämmitys-
vesivaraajan lämpöhäviöenergia, kWh
Laskennan lähtöarvoina käytetään rakennuksen bruttoalaa ja taulukkoarvoja
(D5, 2007 s. 29 Taul 6.1). Taulukon arvoista valitaan arvot jotka vastaavat eristettyjä vesiradiaattoreita 70/40°C. Varaajan lämpöhäviöitä ei ole, koska rakennuksessa ei ole lämpövaraajaa. Laskenta lasketaan myös sauna ja pesuhuoneelle erikseen sähköisenä lattialämmityksenä alapohjan eristyspaksuutena
ollessa 200mm.
4.4.2 Käyttöveden lämmitysjärjestelmän häviöt
Käyttöveden lämmitysjärjestelmän häviöitä laskettaessa laskennassa on mukana kolme eri termiä: kehityshäviöt, kiertohäviöt ja varaajahäviöt. Tässä laskennassa kehityshäviöiden laskenta jätetään huomioimatta, koska kohdan (D5 s.31
6.2.3) mukaan niitä ei tarvitse laskea erikseen, jos lämpimällä käyttövedellä ei
ole omaa lämmönkehityslaitetta. Tässä laskentatapauksessa lämmönkäyttövesi
käyttää samaa lämmönkehitysjärjestelmää kuin muukin lämmitys. Talossa on
siis kaukolämmitysjärjestelmä ja veden lämmitys tapahtuu vaihtimen kautta.
Lämmönvaraajan lämpöhäviöt jätetään laskennasta pois, koska rakennuksessa
ei ole lämmönvaraajaa. Lämpimän veden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöt
lasketaan kaavalla (D5, 2007 s. 31, 6.2)
Qlkv,häviöt = Qlkv,kehityshäviöt+Qlkv,kiertohäviöt+Qlkv,varaajahäviöt
Qlkv,häviöt
Qlkv,kehityshäviöt
lämpimän käyttöveden lämmönkehityslaitteiden, lämmityskattiloiden ja lämmönsiirtimen lämpöhäviöenergia,
Qlkv,kiertohäviöt
lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöenergia
ja kiertojohtoon liitettyjen lämmityslaitteiden lämpöenergia, kWh
Qlkv,varaajahäviöt
lämpimän käyttöveden varaajan lämpöhäviöenergia,
Lämpimän käyttöveden kiertojohdon tarvitsema lämpöenergia ja siihen liitettyjen
lämmityslaitteiden lämpöenergian tarve lasketaan kaavalla (D5, 2007 s. 31, 6.3)
Qlkv,kiertohäviöt = Qlkv,kiertohäviöt,ominAbr
ja kiertojohtoon liitettyjen lämmityslaitteiden tarvitsema
lämpöenergia, kWh
Qlkv,kiertohäviöt,omin lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämmityksen tarvitsema ominaislämpöenergia, kWh/brm2
Kiertohäviöiden ominaislämpöenergian arvoksi saadaan 15 kWh/brm2 arvo
saadaan taulukosta (D5 s.32, Taul. 6.2). Rakennuksen ollessa asuinrakennus
jonka lämpimän veden kiertopiiriin ei ole kytketty lämmityslaitteita.
4.5 Laitesähkönkulutus
Laitesähkön laskennassa huomioidaan sähköenergiankulutus johon kuuluu valaistuksen, ilmanvaihdon ja muun laitesähkön vaatima sähköenergia. Laskenta
ei huomioi jäähdytyksen vaatimaa sähköenergian tarvetta. Laitteiden tarvitsema
sähköenergia lasketaan kaavalla (D5, 2007 s. 33, 7.1)
Wlaitesähkö = Wvalaistus+Wilmanvaihto+Wmuutlaitteet
rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus, kWh
Wvalaistus
valaistuksen sähköenergiankulutus, kWh
ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus, kWh
Wmuutlaitteet
muiden laitteiden sähköenergiankulutus, kWh
4.5.1 Valaistuksen sähkönkulutus
Laskenta suoritetaan taulukon (D5, 2007 s. 33, Taul 7.1) arvojen mukaisesti,
koska tämä laskentamenetelmä vastaa parhaiten aiemmin 2012 versiossa käytettyä laskentaa. Näin saadaan mahdollisimman vertailukelpoiset tulokset. Valaistuksen laskenta olisi mahdollista suorittaa myös kaavalla (D5 s. 34, 7.2).
Tämä ei antaisi vertailukelpoista tulosta, koska samaa laskentaa ei voida käyttää uudemmassa rakennusmääräyskokoelmassa. Syynä on laskujen määräyksien vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen.
4.5.2 Ilmanvaihdon sähkönkulutus
Ilmanvaihdon sähkönkulutusta ei lasketa aiemmin mainitulla taulukkoarvoilla,
koska kaava (D5, 2007 s. 36, 7.4) vastaa uudemman version laskentaa lähemmin. Täten saadaan parempi vertailuarvo uudemman kanssa.
Wilmanvaihto = ∑PesqvΔt
puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen sähköenergiankulutus, kWh
puhaltimen ja ilmanvaihtokoneen ilmavirta, m3/s
puhaltimen ja ilmanvaihtokoneen käyttöaika laskentajaksolla, h
Laskennassa oleva Pes arvona käytetään samaa arvoa, joka saatiin uudemman
kokoelman laskennassa SFP arvoksi. Laskentaa ei käydä tarkemmin läpi tässä
osioissa, koska se on täysin samanlainen uuteen verrattuna. Ainoana erona on
laskentatermit.
4.5.3 Laitteiden sähkönkulutus
Laitteiden sähkönkulutus lasketaan aiemmin mainituilla taulukkoarvoilla jotta
saadaan mahdollisimman vertailukelpoinen tulos uudemman kokoelman kanssa. Laitteille olisi tarjolla tarkempi laitesähkön tarkastelu. Tämä ei tosin ole tarpeen, koska kyseisellä laskennalla tulos ei olisi yhtä vertailukelpoinen uuden
kokoelman kanssa. Arvoiksi Wvalaistus,omin saadaan siis 7 kWh/brm2/vuosi ja
Wmuut,laitteet,omin saadaan 36 kWh/brm2/vuosi.
4.6 Lämpökuormat
4.6.1 Henkilöiden luovuttama lämpöenergia
Laskennassa käytetään taulukkoarvoja (D5, 2007 s. 39, Taul. 8.1) kerrottuna
rakennuksen bruttoalalla jotta arvoista saadaan mahdollisimman vertailukelpoisia uuden kokoelman laskennan kanssa. Henkilöiden luovuttamaksi ominaislämpöenergiaksi valitaan siis 8 kWh/brm2/vuosi, , koska rakennus on pientalo.
4.6.2 Lämmityslaitteista vapautuva lämpökuormaenergia
Vanhan kokoelman laskelmissa lämmitysjärjestelmästä tulee häviöitä vaikka
koko järjestelmä olisi lämmitetyssä tilassa. Lämpöhäviöistä rakennukselle tuleva lämpökuorma lasketaan kaavalla (D5, 2007 s.41, 8.3) Lämpökuormaksi tulee
70% lämmitysjärjestelmän häviöistä.
Qlämmitys,kuorma = 0,7Qlämmmitys,tilat,häviöt
Qlämmitys,kuorma
tilojen lämmitysjärjestelmästä rakennuksen sisälle tuleva lämpökuorma, kWh
kerroin, jolla lämmitysjärjestelmän lämpöhäviö kerrotaan saaden sille 70% hyötyarvon
Qlämmmitys,tilat,häviöt tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia, kWh
4.6.3 Lämpimän käyttöveden järjestelmistä vapautuva lämpökuorma
Laskenta huomioi lämpökuormiksi 30% lämpimän käyttöveden nettoenergian
tarpeesta ja 50% lämpimän käyttöveden lämpöhäviöenergiasta. Lämpimän
käyttöveden järjestelmästä rakennukseen vapautuva lämpökuorma lasketaan
kaavalla (D5, 2007 s. 41, 8.4)
Qlkv,kuorma = 0,3Qlkv,netto+0,5Qlkv,häviöt
Qlkv,kuorma
käyttöveden lämmitysjärjestelmästä sisälle tuleva lämpökuormaenergia, kWh
käyttöveden lämmityksen tarvitsema lämpöhäviöenergia eli nettoenergiantarve, kWh
4.6.4 Valaistuksesta ja sähkölaitteista vapautuva lämpökuormaenergia
Laskennassa käytetään taulukon (D5, 2007 s. 42, Taul. 8.3) arvoja, koska aiemmin sähkönkulutusta laskettaessa käytettiin taulukkoarvoja (D5, 2007 s. 33,
Taul 7.1) Qsäh,omin arvo on 32 kWh/brm2/vuosi , koska kyseessä on pientalo.
4.6.5 Auringosta tuleva lämpökuormaenergia
Auringosta saatava lämpöenergia on samanlainen uudemman kokoelman
kanssa. Ainoana eriävänä arvona on arvo Gsäteily,pystypinta joka muuttaa laskentatulosta hieman. Tästä syystä aurinkoenergian laskentaa ei käydä tässä kohdassa tarkemmin läpi. Laskentaosiossa laskenta on yksinkertaistettu siten, että vain
Gsäteily,pystypinta arvo muuttuu. Itäpuolta ei huomioitu uudemman kokoelman laskennassa joten olennaiseksi asiaksi ei noussut, että itäsivulla ikkunoissa ei ole
verhoja joten verhokerroin muuttuu 0,3 :sesta arvoksi 1.
Huom! itäpuolen laskenta on jätetty pois lopullisen laskennan tuloksista vaikka
se onkin laskentaosiossa laskettu. Itäpuolen ikkunoita ei oteta mukaan laskentaan vaikka näin alunperin oli tarkoitus. Puolilämmin tila huomioidaankin samalla tavalla kuin RakMK D5 2012 laskennassa.
4.7 Lämpökuormista hyödynnettävä energia
Lämpökuormien hyödynnettävä energian laskenta ei eroa uudemman kokoelman laskennasta muuten kuin termeiltään, joten sen laskennan tarkastelu ei ole
niin yksityiskohtaista tässä laskennassa kuin uudessa. Rakennuksen lämpökuormaenergia lasketaan kaavalla (D5, 2007 s. 48, 8.11)
Qlämpökuorma = Qhenk+Qlämmitys,kuorma+Qlkv,kuorma+Qsäh+Qaur
Lämpökuormien yhteenlaskettu lämpöenergia, joka hyödynnetään lämmityslaskennassa, lasketaan kaavalla (D5, 2007 s.47, 8.12)
rakennuksen lämpökuormien lämpöenergia, joka hyödynnetään lämmityksessä, kWh
rakennuksen lämpökuormaenergia eli muun kuin säätölaitteilla ohjatun lämmityksen kautta sisälle vapautuva
henkilöiden luovuttama lämpöenergia, kWh
tilojen lämmitysjärjestelmästä rakennuksen sisälle vapautuva energia, kWh
käyttöveden lämmitysjärjestelmästä rakennuksen sisälle vapautuva lämpökuormaenergia, kWh
valaistuksesta ja sähkölaitteista rakennuksen sisälle
vapautuva lämpökuormaenergia, kWh
ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia, kWh
Kuten uudemman kokoelman laskennassa, laskenta suoritetaan kuukausittain.
Mainitun kaavan laskenta suoritetaan samalla tavalla kuin uudessa kokoelmassa. ηlämpö arvo on eriävä, koska lämpökuormaenergian suhde on eriävä näiden
kahden laskennan välillä. Suhde on vanhemmassa laskettu suhteena lämpökuorman ja lämpöhäviön välillä, kun taas uudessa kokoelmassa se oli lämpökuorman ja tilojen lämpöenergian välillä.
Laskentaan tarvittavat kaavat on esitelty alla
Qlämpöhäviö=Qjoht+Qvuotoilma+Qiv-Qlämmitys,tuloilmapatteri
Qlämpöhäviö
rakennuksen lämpöhäviöenergia, kWh
4.8 Lämmitysenergia
Näiden laskukaavojen suorittamisen jälkeen palataan alkuun laskemaan kaava
(D5, 2007 s.16, 3.9)
Qlämmitys,tilat,netto = Qjoht+Qvuotoilma+Qiv-Qsis.lämpö
Tästä edetään rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus kaavaan (D5, 2007
s.16, 3.8)
koko rakennuksen lämmitysenergiankulutuksen kaavalla
(D5, 2007 s.16, 3.7)
Ennen kuin lasketaan lämmityksen tarvitsema ostoenergia lämmöntuottolaitteen
vuosihyötysuhteen avulla. Jaetaan lämmitysenergia kahteen osaan: 5% saunan
ja pesuhuoneen lattialämmitykselle, 95% kaukolämmön tuottamalle energialle.
Nämä kaksi lasketaan siis eriävällä lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhteella.
Lattiasähkölle arvo on 1,00 ja kaukolämmölle 1,00. Tässä tapauksessa vuosihyötysuhteet ovat samat, mutta erittely toteutetaan siitä huolimatta. Ennen ostoenergian laskentaa tulee huomioida 2 takan vaikutus laskentaan, jotka kumpainenkin antavat 2000kWh/a hyötysuhteella 0.8. Uusina termeinä toimivat
Wlämmitys,sähkö,osto ja Qlämmitys,kauko,osto. Laskenta suoritetaan kaavalla (D5 s. 13,
Qlämitys,osto = Qlämmitys/ηlämmitys
4.9 Sähköenergia
Laitesähkön energiaa laskettaessa ei ole tarvetta eritellä sähköä eri osiin. Laitesähkön laskenta suoritetaan kaavalla (D5, 2007 s.15, 3.4)
Sähköntuottolaitteen vuosihyötysuhteena käytetään arvoa 1,00.
Näitä saatuja arvoja verrataan uudemman rakennusmääräyskokoelman arvoihin.
4.10 E-luku laskenta
Vuoden 2007 mukaisilla arvoilla lasketaan myös vertauskelvollinen "E-luku" jossa ostoenergian jakavana lukuna käytetään talon bruttoalaa toisin kuin uudemmassa käytettiin rakennuksen lämmitettyä nettoalaa. Tämä johtuu siitä, että
muualla laskennassa on käytetty bruttoalaa laskennan perustana.
E = 188 kWh/(m2 a)
Rakennus sijoittuu E-luvultaan luokkaan C. Luokka on yhden asteen parempi
kuin tutkija oli olettanut. Tähän on luultavammin vaikuttanut vanhojen k-arvojen
käyttö laskennan lähtöarvoina. Vanhat k-arvot eivät ole huomioineet rakenneosien kylmäsiltoja ja ovat liian hyvät.
5 Vuosien 2007 ja 2012 Rakennusmääräyskokoelmien D5 vertailua
RakMK D5 2007 eroaa RakMK D5 2012 laskentamallista monilta osin.
Merkittäviä eroavaisuuksia ovat muun muassa se, että puolilämpimien ja lämpimien tilojen huomioiminen eri laskennan kohdissa on pienenpää verrattuna
uudempaan rakennusmääräyskokoelmaan.
RakMK D5 2007 laskennassa ei ole kertoimia erilaisille energiamuodoille. Vuoden 2012 RakMK D5 laskennassa otetaan huomioon energiamuotojen ekoloogisuus kertoimilla ja niitä käytetään E-lukua laskettaessa.
RakMK D5 2007 laskenta perustuu monessa kohdassa laskettavan kohteen
bruttopinta-alaan. Uudistuksen myötä laskentaa tehdään nettopinta-alasta.
RakMK D5 2007 löytyy kuitenkin kohta jonka voi tulkita niin, että bruttopintaalan merkitys muuttuu samanlaiseksi kuin RakMK D5 2012 nettopinta-ala.
RakMK D5 2012 laskennassa otetaan huomioon energian talteenottaminen.
Laskennan lähtötiedot ovat hieman erilaiset RakMK D5 2007 ja RakMK D5
2012 välillä. Säätiedot ja lämpötilataulukot on jaoteltu tarkemmin RakMK D5
2007 versiossa. RakMK D5 2012 versio kun taas antaa samat lähtöarvot säävyöhykkeille I ja II. Kun taas RakMK D5 2007 versiossa nämä säävyöhykkeet
ovat jaoteltu erilleen ja eriävät muutenkin arvoiltaan. Edellisen johdosta myös
arvot auringon aiheuttamalle säteilyenergialle ovat muuttuneet. Laskennan eri
kohdissa laskupohjien eriävyyksien vuoksi laskennan lähtöarvot muuttuvat hieman.
Laskentaliitteessä laskennassa käytettyjen arvojen eroavaisuuksia voi tarkastella lähemmin. Laskentataulukossa eri laskennassa käytetyt lähtötietojen solujen
pohjat on väritetty erinäisillä väreillä. Indikoiden kyseisen lähtöarvon käyttöä
laskennassa.
5.2 Rakenteiden läpi johtuva energia
Rakennusmääräyskokoelma D5 2007 ei erittele erikseen johtumista muihin tiloihin kuten puolilämpimään tilaan. Johtumisen aiheuttaman lämpöhäviöenergiat tulevat eriämään näissä laskelmissa 2007 ja 2012 välillä.
Kylmäsiltojen vaikutusta lämpöenergian kulutukseen ei huomioida ollenkaan
2007 laskennassa. uudemmassa versiossa kylmäsilloille on kattavat laskelmat.
Maanvastaisien alapohjien johtumishäviötä laskettaessa ohjeistus RakMK D5
2007 osalta on lähes olematon. Tässä laskennassa kyseinen laskenta on suoritettu samalla tavalla kuin RakMK D5 2012 laskennassa siten, että Tu eli ulkolämpötilana käytetään maan lämpötilaa. Arvo on saatu samalla tavalla kuin
RakMK D5 2012 version laskennassa. Ainoa poikkeama laskennassa on laskettavassa pinta-alassa aiemmin mainittujen syiden takia.
5.3 Vuotoilma
Vuotoilman laskennassa eroavaisuus on siinä, että RakMK D5 2012 versiossa
lasketaan rakennuksen vaipan mukaan kun taas RakMK D5 2007 versio käyttää laskennan lähtöarvoina rakennuksen ilmatilavuutta. RakMK D5 2012 on
myös kerroin, joka ottaa huomioon rakennuksen korkeuden kerroksina laskennassa. Korkeammalla tuulen paine on kovempi ja siten on myös vuotoilma.
5.4 Ilmanvaihto
Versioiden välillä on eroavaisuuksia ilmanvaihdon huomioimisessa laskennassa. Uudempi versio laskee kyseisen kohteen ilmanvaihdon korvausilmana, koska huippuimuri aiheuttaa rakennukseen alipainetta joka imee korvausilmaa rakenteiden läpi joka taas tarvitsee lämmitystä. Vanhempi versio taas laskee tämän ilman ilmanvaihdon itsensä vaatimana lämpöenergiana. Myöhemmässä
osiossa tarkastellaan minkälaista vaikutusta tällä on lämpöenergian vaatimukseen.
5.5 Käyttövesi
RakMK D5 eroavaisuudet laskuissa koskien käyttöveden lämmityksen tarvetta
ovat hyvin minimaaliset , koska uudempi versio viittaa siihen, että vaatimuksenmukaisuuden osoittamissa laskuissa tulee käyttää arvoja jotka saadaan
RakMK D3 2012. Nämä arvot ovat tämän laskennan kannalta samanlaisia kuin
RakMK D5 2007 versiossa esitetyt arvot. Eroja aiheuttaa se, että laskenta suoritetaan vanhassa määräyskokoelmassa bruttoalan mukaan eikä lämmitetyn pinta-alan mukaan niin kuin uudemmassa versiossa.
RakMK D5 2007 ei huomioi jätevedestä mahdollisesti talteen otettua energiaa
ollenkaan toisin kuin RakMK D5 2012. Tässä laskentaesimerkissä se ei kuitenkaan tullut esille koska rakennuksessa ei ole jäteveden lämmön talteenottoa.
5.6 Lämpöhäviöt
5.6.1 Lämmitysjärjestelmän häviöt
Lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöt on jaoteltu uuden ja vanhan version välillä
eri tavoin. Uudempi versio käsittelee lämmitysjärjestelmän häviöinä ainoastaan
termejä Qjakelu,ulos ja Qvarastointi,ulos kun taas vanhempi versio käsittelee lämmitysjärjestelmän
tys,tilat,jakeluhäviöt,
häviöitä
viidellä
termillä:
Qlämmitys,tilat,kehityshäviöt,
Qlämmi-
Qlämmitys,tilat,luovutushäviöt, Qlämmitys,tilat,säätöhäviöt, Qlämmitys,tilat,varaajahäviöt.
Näiden arvojen laskennan lähtötietoina käytetään rakennuksen bruttoalaa ja
taulukon (D5 s. 29 Taul 6.1) arvoja. Arvojen valintaan vaikuttaa lämmitysjärjestelmän tyyppi ja mahdolliset eristykset. Uudempi rakennusmääräyskokoelma ei
pidä sisällään kuin 2 häviötermiä lämmönjakelujärjestelmälle, mutta tarkastelu
on realistisempaa ottaen huomioon jakeluputkien pituuden lämmittämättömässä
tilassa kun taas vanhan tarkastelu on tarkastelua asunnon koko pinta-alan suhteen.
5.6.2 Käyttöveden lämpöhäviöt
RakMK D5 2007 on termi Qlkv,kehityshäviöt. Tämä arvo tulee laskea jos lämpimälle
käyttövedelle on oma lämmönkehityslaite. Laskenta on kuitenkin hyvin karkeaa
eli vähintään 1000kWh vuodessa tai 1kWh/brm2. Kiertohäviöiden laskennassa
eriävää on se, että 2007 RakMK huomio häviöt rakennuksen bruttoalan mukaan
ja uusi laskee ne tarkemmin kiertojohdon pituuden mukaan. Laskennassa on
eroja myös kiertoon kytkettyjen lämmityslaitteiden osalta. Vanhemmassa on
rakennustyypistä liittyen kaksi arvoa kiertohäviöiden ominaislämpöhäviöenergialle riippuen siitä onko lämmityslaitteita kytketty vai ei. Tätä arvoa käytetään
laskennassa bruttoneliöiden kanssa kerrottuna. RakMK D5 2012 huomioi lämmityslaitteiden olemassaolon antaen arvon per lämmityslaite.
RakMK D5 2012 huomioi paremmin lämmöneristystason kyseisien putkien ympärillä.
Varaajaan lämpöhäviöteho on tarkemmin esitelty 2012 RakMK D5 luonnoksessa ja siinä onkin kaksi erilaista arvoa eri eristystasoilla. RakMK D5 2007 ei määritä varaajan eristystasoa millään tavalla.
5.7 Laitesähkönkulutus
Huomattavin ero laitesähkön laskennassa kahden RakMK D5 versioiden välillä
on se, että taulukkoarvojen kertoimena käytetään vanhassa bruttoneliöitä ja
uudessa lämmitetyn alan neliöitä. Laskennassa on vielä erinäisiä kertoimia mutta näiden vaikutusta laskentaan täytyy arvioida vertailemalla laskennan tuloksia.
Ilmanvaihdon kannalta laskenta on hyvinkin samankaltaista. Ainoana erona on
vuoden 2007 RakMK D5 joka ei huomioi tässä kohtaa muiden kuin itse ilmanvaihdon energiankulutuksen. Jättäen siis pois ilmanvaihdon rinnalla olevan
lämmöntalteenoton energiankulutuksen.
5.8 Lämpökuormat
5.8.1 Ihmisten luovuttama lämpökuorma
Ihmisten luovuttamassa lämpöenergiassa uudemman kokoelman mukaan käytetään RakMK D3 2012 yksinkertaistettua laskentaa (D3 s. 19, 4). Tästä johtuen
vanhemmassa laskennassa käytetään (D5 s. 39, Taul 8.1) arvoja kerrottuna
talon bruttoneliöillä. Vanhemman kokoelman tarkempi tarkastelu ottaisi huomioon henkilöiden lukumäärän asunnossa, mutta laskenta ei enää olisi vertauskelvollinen uudemman kokoelman kanssa.
5.8.2 Lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöistä tuleva lämpökuorma
RakMK D5 2012 luonnos versiossa ei ole termiä lämmitysjärjestelmän häviöille
joita voitaisiin hyödyntää lämpökuormana. Uudemman laskennassa häviöiksi
lasketaan vain ne energiat jotka häviävät kylmiin tai puolilämpimiin tiloihin. Nämä arvot eivät ole hyödynnettävissä. RakMK D5 2007 laskennassa taas huomi-
oidaan lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöt siten, että 70% näistä tulee lämpökuormana rakennukseen.
5.8.3 Lämpimän käyttöveden luovuttama lämpökuorma
Lämpimästä käyttövedestä lämpökuormaksi tuleva energia on sama kierron ja
varastoinnin häviöenergioiden suhteen. Näiden energioiden hyödyntämisprosentti on 50% kummassakin rakentamismääräyskokoelmassa. Eriävänä arvona
on, että vanhempi kokoelma käyttää lämpökuorman hyödyksi myös 30% käyttöveden lämmitykseen tarvitsemasta energiasta.
5.8.4 Auringon luovuttama lämpöenergia
Laskenta auringosta saatavan lämpöenergian suhteen on täysin samanlainen,
ainoana eroavaisuutena on lähtöarvo Gsäteily,pystypinta joka muuttaa laskennan
Vanhassa kokoelmassa tarkastellessa Fverho arvoa on enemmän arvoja valittavissa kuin uudessa kokoelmassa.
Kumpikaan rakennusmääräyskokoelmista ei kerro kuinka ovet, joissa on valoaukkoja, tulisi käsitellä. Ovien valoaukot ovat tässä laskennassa jätetty huomioitta.
5.9 Lämpökuormista hyödynnettävä energia.
Useimmat eroavaisuudet löytyvät arvoista jotka on aiemmin laskettu ja termistö
on hieman erilainen. Suurin ero on siinä, että suhdeluku lasketaan vanhemmassa suhteena lämpökuorman ja lämpöhäviön välillä, kun taas uudessa kokoelmassa se on lämpökuorman ja tilojen lämpöenergian tarpeen välillä.
5.10 Aurinkoenergia
Vanhemmassa kokoelmassa ei ole laskentaa aurinkokeräimillä talteenotetulle
lämpöenergialle. Uudessa kokoelmassa tälle on oma lukunsa joka käsittelee
erikseen auringosta keräimillä talteen otetun lämpöenergian että aurinkopaneeleilla kerätyn sähköenergian.
5.11 Lämmöntalteenotto
Lämpöpumppujen energialaskentaa on laajennettu huomattavasti uudemmassa
5.12 Laskenta-arvojen vertailu
Oheisessa taulukossa 4 esitellään laskennasta saatuja lopputuloksia laskennan
eri osilta. Taulukon jälkeen tuloksia on analysoitu ja eroavaisuuksia aiheuttavia
tekijöitä pohdittu.
Taulukko 4. Laskenta arvojen vertailu
Qiv/Qkorvausilma
W valaistus
Wmuut,laitteet / W laitteet
W ilmanvaihto
Qlämmitys,tilat,kau
Qlämmitys,tilat,säh
11967,03
2692,237
9454,135
760,7439
11895,68
1579,37
2402,22
W sähkö
5318,896 3860,91
188,3146 169,2435
Qjoht arvojen eroavaisuudet ovat hyvin pienet vaikkakin RakMK D5 2007 ei
huomioi johtumista puolilämpimiin tiloihin eikä kylmäsiltoja. Vanhempi kokoelma
käyttää eriäviä lämpötiloja lähtötietoina jotka taasen tasoittavat lopputulosta
Qvuotoilma Laskennassa eroja aiheuttaa laskentatapa. RakMK D5 2012 käyttää
laskennassa rakennuksen vaippaa ja RakMK D5 2007 käyttää rakennuksen
ilmatilavuutta.
Qiv/Qkorvausilma arvon erot tulevat laskentatavan muutoksista ja lähtöarvojen
eroavaisuuksista.
Qlkv arvo on pysynyt ennallaan, koska laskenta ei ole muuttunut.
W valaistus Laskenta on pysynyt ennallaan.
Wmuut,laitteet / W laitteet Tuloksien eroavaisuudet johtuvat RakMK D5 eri versioiden
eriävistä taulukkolähtöarvoista. RakMK D5 2012 ohjaa käyttämään arvoja jotka
saadaan RakMK D3 2012. Laskenta on myös muuttunut. RakMK D5:sesta ei
selviä huomioivatko eri versioiden arvot toisistaan erinäisiä sähkölaitteita vai
oletetaanko vain, että laitteiden sähkönkulutus on vain parantunut 2007 ja 2012
versioiden välillä.
W ilmastointi Tulos on pysynyt samanlaisena ja laskenta pysynyt muuttumattomana. Ainoana erona ollen arvojen nimikkeet.
Qhenk Tulos on eriävä laskennan ja lähtöarvojen muuttumisen takia.
Qaur Tulos eriää koska RakMK D5 eri versioiden välillä lähtöarvo joka osoittaa
säteilyn voimakkuutta pystypinnalle on eriävä. Laskenta on muuten pysynyt ennallaan.
Qsäh Tulos eriää ja laskenta muuttunut samalla tavalla kuin Q henk arvon laskenta.
Qlämmitys,tilat,kau/säh Arvot eriävät suuresti ja se johtuu eroista joita aiheuttavat hyödynnettävät lämpökuormat. RakMK D5 2007 laskennassa hyödynnettävien
lämpökuormien arvot kuukausittain ovat huomattavasti suuremmat. Tätä suurta
eroa aiheuttavat arvot Qlämmitys,kuorma ja Qlkv,kuorma RakMK D5 2012 laskennassa
vastaava arvo on Qlkv,kierto,kuorma, mutta kyseinen arvo on vain prosenttiosuuksia
verrattuna kahteen aiemmin mainittuun arvoon. Katso myös luku 5.8.3. RakMK
D5 2007 laskennassa kiertohäviöt ja myös niistä hyödynnettävä lämpökuorma
on suurempi. RakMK D5 2007 hyödyntää myös lämpökuormana 30% veden
lämmittämiseen käytettävästä energiasta.
W säh Suurin ero tähän arvoon aiheutuu W muut,laitteet / W laitteet arvoista. Muuten
tulos olisi lähes saman suuruinen kummankin RakMK D5 versioiden laskennan
E-luku Lopputuloksen eriävyyttä aiheuttaa kaikkien yllä mainittujen arvojen
eriävyydet ja energiamuotojen kertoimien puuttuminen RakMK D5 2007 versiosta.
Työn suorittaminen antoi hyvän ymmärryksen rakennusmääräyskokoelman D5
käytöstä laskennasta.
Opinnäytetyötä voidaan mahdollisesti käyttää päivittäessä tietoja vanhasta rakennusmääräyskokoelman D5:sesta uudempaan versioon.
Jatkokehitysidea tälle opinnäytetyölle on mahdollisuus käyttää tätä opinnäytetyötä kun rakennusmääräyskokoelma D5:sen osiota uudistetaan uudemman
kerran. Tämä opinnäytetyö tarjoaisi vertailukelpoiset tutkimuksen versioista
2007 ja 2012.
Rakennusmääräyskokoelman D5 2012 laskennassa oli epäselvyyttä kohdassa
”kylmäsiltojen laskenta”. Rakennusmääräyskokoelmassa ei ollut selviä ohjeita
kuinka toimia kun nurkan kylmäsilta on talon reunalla siten, että toisella puolella
on puolilämmin tila ja toisella puolella ulkotila.
Huomioitavaa on myös valaistuksen energiakulutuksen
laskenta, jossa
RakMKD5 2012 ohjaa käyttämään RakMK D3 2012 esiteltyjä arvoja. Tällä saadaan kulutusarvo, joka tulee rakennuksen pinta-alan mukaan. Tämä tekee laskennasta universaalin ja arvo on käyttötavasta tai käyttäjien määrästä riippumaton. Laskennan tulokseen ei tapahdu muutosta vaikka seuraava talon asukas
haluaa vaihtaa energiatehokkaammat valaisimet taloon.
Kysymys herääkin siitä, että jos taloon ja sen kattoon integroitaisiin led valaistus, joka olisi niin sanotusti "kiinteä" jolloin se olisi teoriassa muuttumaton ja
riippumaton käyttäjästä. Voitaisiinko silloin sähkönkulutus laskea valaistusjärjestelmälle yksityiskohtaisesti ilman, että sen pätevyys E-luvun laskennassa häviäisi.
Käyttöveden lämmitysenergian tarvetta laskettaessa laskenta ei oteta huomioon
varaajaan puutetta, kun lämmin vesi tulee vaihtajan kautta kaukolämmöllä. Olisiko kyseisen järjestelmän toiminnan kautta tulevat häviöt muutenkaan laskennan kannalta merkittäviä ei kuitenkaan ole varmaa.
Laskennassa huomioitavaa oli myös auringon sisälle tuoman energian laskentaa suorittaessa se, että varjostuksen vaikutus auringon tuomaan energiaan on
erittäin laaja. Suhteutettuna sen pieneen vaikutukseen auringon tuoman energian lopputulokseen. Tätä laskentaa voitaisiin mahdollisesti yksinkertaistaa tulevissa RakMK D5:sissa.
Tutkimuksien aikana ilmeni yhä selvemmin se, että E-luvun laskenta nykyiseltään on suurelta osin hyvin teoreettista laskentaa. Sillä miten rakennusta käyte-
tään ei ole vaikusta laskentaan.. Rakennuksessa sijaitsevien laitteiden määrä ei
myöskään vaikuta E-lukuun koska laitteiden ja valaistuksen kulutus lasketaan
pinta-alan mukaan. Käytännössä E-luvulla voidaan ohjata energiatehokkaampaan rakentamisen, mutta rakennuksen energiatehokkaaseen käyttämiseen se
ei ohjaa.
RakMK D5 2012 laskennassa käytettävät energiamuotojen kertoimet ovat
enemmälti niin sanottuja "poliittisia" kertoimia enemmän kuin käytännön läheisiä. Arvot riippuvat siitä, että mitkä energian toteutuksen muodot nähdään energiaystävällisinä eli mitkä energiamuodot kuluttavat vähemmän primäärienergiaa
per tuotettu energiayksikkö. Tämä tarkoittaa taas sitä, että nämä arvot voivat
teoriassa muuttua tulevaisuudessa. riippuen esimerkiksi teknologian kehityksestä. Nykyiseltäänkin sähkölle on annettu vain yksi arvo ja se yksi energiamuodon
kerroin ei ota millään tavalla kantaa siihen, että miten sähköä loppuen lopuksi
tuotetaankaan. Eri tapojen välillä voi kuitenkin olla suurikin vaikutus energiaystävällisyyden ja ekologisuuden kannalta. Sähköä voidaan tuottaa tusinalla eri
tavalla ja näiden tuottotapojen erot voivat olla suuret verraten esimerkiksi tuulienergiaa ydinvoimaan.
Energiamuotojen kertoimien ollessa enemmän vain päätettyjä kertoimia kuin
laskennallisia on hyvinkin mahdollista, että tulevaisuudessa ne voivat muuttua.
Mahdollisesti tulevaisuudessa sähköenergiakin tullaan jaottelemaan pienenpiin
osiin riippuen siitä millaista sähköenergiaa on käytettävissä. Onhan tuulienergialla tuetettu energia kuitenkin suhteellisen ympäristöystävällistä verrattuna
ydinvoimaan.
Esimerkkinä energiamuotojen kertoimien aiheuttamasta outouksista mahdollisissa E-luvun laskennassa: Tietyissä tapauksissa talo, joka on lämmitetty maalämmöllä ja johon rakennetaan myöhemmässä vaiheessa varaava takka. Kyseisessä tapauksessa rakennuksen E-luku saattaa huonontua takan rakentamisen seurauksena. Tämä johtuu siitä, että takalla on huonompi energiamuodon
kerroin kuin maalämmöllä.
D3 (2012)= D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma. 2012. Rakennusten
energiatehokkuus. Määräykset ja ohjeet. Helsinki.
D5 (2007)= D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma. 2007. Rakennusten
energiakulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet. Helsinki.
D5 (2012)= D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma. 2012. Rakennusten
energiakulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet.
Luonnos 14.3.2012. Helsinki
Vanhan 2007 vuoden rakennusmääräyskokoelman merkinnät
Aikk, valoaukko
Crak, omin
Erakennus
Fsuunta
Fylävarjostus
gkohtisuora
Gsäteily, pystypinta
Gsäteily, vaakapinta
Hjoht
lämmitys, osto
rakennusosan pinta-ala, m²
valaistavan tilan huonepinta-ala, hum2
rakennuksen bruttoala, brm²
ikkuna-aukon pinta-ala (kehys- ja karmirakenteineen), m 2
ikkunan valoaukon pinta-ala, m2
ilman ominaislämpökapasiteetti, 1,0 kJ/(kgK)
veden ominaislämpökapasiteetti, 4,2 kJ/(kgK)
rakennuksen sisäpuolinen tehollinen lämpökapasiteetti,
rakennuksen sisäpuolinen tehollinen ominaislämpökapasiteetti, (Wh/K)/brm²
tilan valaistusvoimakkuus, lx
rakennuksen energiankulutus, kWh
valaistuksen ohjaustavasta riippuva ohjauskerroin, ikkunan kehäkerroin, lasipinta-alan suhde ikkunapinta-alaan,
ikkunan säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin, ikkunan sivuilla olevien pystysuorien rakenteiden varjostuksen korjauskerroin, muuntokerroin, jolla vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia muunnetaan ilmansuunnittain pystypinnalle tulevaksi kokonaissäteilyenergiaksi, ikkunan varjostusten korjauskerroin, ikkunan verhokerroin, ikkunan yläpuolisten vaakasuorien rakenteiden varjostuksen
korjauskerroin, ympäristön horisontaalisten ikkunavarjostusten korjauskerroin (esimerkiksi maasto, ympäröivät rakennukset ja puut), ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin,
ikkunan valoaukon kohtisuoran auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin, pystypinnalle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia pintaalan yksikköä kohti,kWh/m²
vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia pintaalan yksikköä kohti, kWh/m²
rakennuksen tai tilan ominaislämpöhäviö, W/K
vuotoilman ominaislämpöhäviö, W/K
rakennuksen käytönaikainen käyttöaste, joka kuvaa ihmisten
keskimää
räistä läsnäoloa rakennuksessa, henkilöiden lukumäärä
rakennuksen vaipan ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla,
rakennuksen vuotoilmakerroin, kertaa tunnissa, 1/h PA
rakennuksen ostettavaa lämmitysenergiaa vastaava polttoainemäärä, polttoaineen mittayksikkö
puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen sähköteho, kW
Pvalaistus
Qhenk, omin
Qiv, ei LTO
Qjäähdytys, osto
Qjäähdytys, tilat
Qjäähdytys, tilat, netto
Qlkv, kehityshäviöt
Qlkv, kiertohäviöt, omin
Qlkv, kuorma
Qlkv, häviöt
Qlkv, kiertohäviöt
Qlkv, netto
Qlkv, varaajahäviöt
QLTO, LP
QLP, lkv
QLP, tilat
Qlämmitys, kuorma
Qlämmitys, osto
Qlämmitys, tilat
Qlämmitys, tilat, häviöt
Qlämmitys, tilat, jakeluhäviöt
Qlämmitys, tilat, kehityshäviöt
Qlämmitys, tilat, luovutushäviöt
valaistavan tilan valaistuksen kokonaissähköteho huonepinta-alaa kohti, W/hum²
henkilöiden luovuttama ominaislämpöenergia, kWh/brm²
ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ilman lämmöntalteenottoa (LTO), kWh
rakennuksen ostettavan jäähdytysenergian kulutus, kWh
rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus (jäähdytysjärjestelmään tuotu kylmäenergia), kWh
rakennuksen tilojen jäähdytyksen nettoenergiantarve, kWh
lämpimän käyttöveden energiankulutus, kWh
lämpimän käyttöveden lämmönkehityslaitteiden, lämmityskattiloiden ja lämmönsiirtimien lämpöhäviöenergia, kWh
lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämmityksen tarvitsema
ominaislämpöenergia, kWh/brm²
käyttöveden lämmitysjärjestelmästä rakennuksen sisälle tuleva lämpö kuormaenergia,kWh
käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia, kWh
lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöenergia ja
kiertojohtoon liitettyjen lämmityslaitteiden tarvitsema lämpöenergia, kWh
käyttöveden lämmityksen tarvitsema lämpöenergia eli nettoenergiantarve, kWh
lämpimän käyttöveden varaajan lämpöhäviöenergia, kWh
lämmöntalteenottolaitteistolla talteenotettu ja tuloilman lämmityksessä hyödynnetty energia, kWh
poistoilmalämpöpumpulla talteenotettu ja tilojen tai käyttöveden lämmityksessä hyödynnetty energia, kWh
poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja tilojen tai
poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja käyttöveden
lämmityksessä hyödynnetty energia, kWh
poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja tilojen lämmityksessä hyödynnetty energia, kWh
rakennuksen lämmitysenergiankulutus, kWh (lämmöntuottolaitteen rakennukseen tuottaman lämpöenergian määrä sisältäen lämmöntuottolaitteiden lämpöhäviöenergiat sisälle
rakennukseen ja lämmitysverkostoon menevän lämmön)
tilojen lämmitysjärjestelmästä rakennuksen sisälle tuleva
lämpökuormaenergia, kWh
rakennuksen ostettavan lämmitysenergian kulutus, kWh
rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus, kWh
tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia, kWh
tilojen lämmitysjärjestelmän lämmönjakeluverkoston läm
pöhäviöenergia, kWh
tilojen lämmitysjärjestelmän lämmönkehityslaitteiden, läm
mityskattiloiden ja lämmönsiirtimien lämpöhäviöenergia,
tilojen lämmitysjärjestelmän lämmönluovuttimien (radiaattori,
lattialämmitys) lämpöhäviöenergia, kWh
Qlämmitys, tilat, netto
Qlämmitys, tilat, säätöhäviöt
Qlämmitys, tilat, varaajahäviöt
Qlämmitys, tuloilmapatteri
Qpolttoaine, omin
Qsäh, omin
qv, lkv, kierto
qv, poisto
qv, vuotoilma
qv, lkv
qv, tulo
Tjäte
Tjäte, mit
Tlkv, kierto, paluu
Tmaa, vuosi
Tmaa, kuukausi
Ts, lask, keskim
Ttulo, mit
rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve, kWh
tilojen lämmitysjärjestelmän
säätöjärjestelmästä johtuva
tilojen lämmitysjärjestelmän lämmitysvesivaraajan
tuloilman jälkilämmityspatterin energiankulutus, kWh
rakennuksen tai tilan lämpöhäviöenergia (johtumisen, vuotoilman ja
imanvaihdon yhteenlaskettu lämpöhäviöenergia vähennettynä tarvittaessa tuloilman jälkilämmityspatterin
energiankulutuksella), kWh
lämpökuormaenergia eli muulla tavalla kuin säätölaitteilla
ohjatulla lämmi
tyksellä rakennuksen sisälle vapautuva lämpöenergia, kWh
tehollinen
lämpöarvo,
kWh/polttoaineen mittayksikkö
rakennuksen lämpökuormien lämpöenergia, joka hyödynnetään lämmi tyksessä, kWh
valaistuksesta ja sähkölaitteista rakennuksen sisälle tuleva
ominaislämpöenergia,kWh/brm²
puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ilmavirta, m³/s
lämpimän käyttöveden kiertopiirin vesivirta, m³/s
lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitusvesivirta, m³/s
muuntokerroin, joka ottaa huomioon ilmanvaihtolaitoksen
vuorokautisen käyntiajan
ilmavirtasuhde, lämmöntalteenoton kautta kulkevan tuloilmavirran suhde poistoilmavirtaan, lämmitysenergiantarpeen normitukseen käytettävä lämmitystarveluku, Kd
keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde tai käyttöaikasuhde, h/24h
keskimääräinen viikoittainen käyntiaikasuhde tai käyttöaikasuhde, vrk/7 vrk
jäteilman lämpötila, °C
jäteilman lämpötila mitoitustilanteessa, ºC
lämpimän käyttöveden kiertojohdon paluuveden lämpötila,
alapohjan alapuolisen maan kuukausittainen keskilämpötila,
poistoilman lämpötila, ºC
laskennallinen kuukauden keskimääräinen sisäilman lämpötila, °C
tuloilman lämpötila lämmöntalteenoton jälkeen, ºC
tuloilman lämpötilan asetusarvo, ºC
tuloilman lämpötilan asetusarvo mitoitusolosuhteissa, ºC
Tu, mit
Tu, vuosi
Vlkv, omin
Vlkv, omin, henk
Wjäähdytys, sähkö, osto
Wkiuas
W laitesähkö
W laitesähkö, osto
W liesi
W lämmitys, sähkö, osto
Wmuut laitteet
Wmuut pienlaitteet
Wpesukoneet
Wsisävalaistus
Wsähkö, osto
Wtuloilmapuhallin
Δtoleskelu
Δtvrk
ΔTmaa, vuosi
ΔTmaa, kuukausi
εjäähdytys
ηhuonelämmitys
ηjäähdytys, tilat
ηlkv
ulkoilman vuotuinen keskilämpötila (liite 1), °C
rakennusosan lämmönläpäisykerroin, W/(m²K)
rakennuksen ilmatilavuus, m³
lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, dm³/brm²
lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, dm³/henk vuorokaudessa
rakennuksen ostettavan jäähdytyssähköenergian kulutus,
saunan kiukaan sähköenergiankulutus, kWh
rakennuksen ostettavan laitesähköenergian kulutus, kWh
lieden ja uunin sähköenergiankulutus, kWh
rakennuksen ostettavan lämmityssähköenergian kulutus,
laitteiden (ei sisällä valaistusta eikä ilmanvaihtojärjestelmää)
sähköenergiankulutus,kWh
rakennuksen sisällä olevien pienitehoisten tai jatkuvatoimisten laitteiden sähköenergiankulutus (laitteet, joilla ei ole
omaa merkintää), kWh
pesu- ja kuivauskoneiden sekä kostuttimien ja kuivaimien
sähköenergiankulutus, kWh
sisävalaistuksen sähköenergiankulutus, kWh
rakennuksen ostettavan sähköenergian kokonaiskulutus,
ilmanvaihdon tuloilmapuhaltimien sähköenergiankulutus,
valaistuksen alenemakerroin ("beeta"), lämpökuormien suhde lämpöhäviöihin ("gamma"), käyttöaika, h tai ajanjakson pituus ("delta t"), h tai vrk
oleskeluaika, h
lämmöntarpeen huomioon ottava vuorokautinen näennäiskäyntiaika, h
alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan ero, °C
alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen keskilämpötilan
ja vuotuisen
kylmäntuottolaitteen vuotuinen kylmäkerroin ("epsilon"), poistoilmalämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin, valaistushyötysuhde ("eeta"), ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhde tai
keskimääräinen hyötysuhde laskentajaksolta, huonelämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa, tilojen jäähdytysjärjestelmän hyötysuhde, käyttöveden lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa, lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde, lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste, lämmöntalteenoton poistoilman lämpötilasuhde,
ηp= (Tp – Tjäte)/(Tp – Tu) , ηp,mit
lämmöntalteenoton poistoilman lämpötilasuhde mitoitusolosuhteissa, ηsähkö
sähköntuotto- ja muuntolaitteen vuosihyötysuhde, ηt
lämmöntalteenoton tuloilman lämpötilasuhde,
ηt= (Tt – Tu)/(Tp – Tu), ηt, a
lämmöntalteenoton tuloilman vuotuinen lämpötilasuhde, ηt, mit
lämmöntalteenoton tuloilman lämpötilasuhde mitoitusolosuhteissa, ηtuloilma
mitoitusolosuhteissa, ηĭ
lamppujen valotehokkuus, lm/W
ilman tiheys ("rhoo"), 1,2 kg/m³
summa ("sigma")
rakennuksen aikavakio ("tau"), h
φhenk
yhden henkilön luovuttama keskimääräinen lämpöteho (ei
sisällä haihtu mislämpöä) ("fii"), W/henkilö
φhuonelämmitys
huonelämmityksen tehon tarve, W
φiv
ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema teho, W
φjoht
johtumislämmitysteho, W
φlkv
käyttöveden lämmityksen tarvitsema teho, kW
φlkv, kiertohäviö, omin
lämpimän käyttöveden kiertojohdon tarvitsema ominaisteho,
kW/brm²
φlkv, kiertohäviö
lämpimän käyttöveden kiertojohdon tarvitsema teho, kW
φlämmitys
φtuloilmapatteri
tuloilman jälkilämmityspatterin tehontarve, W
φvuotoilma
vuotoilman lämmityksen tarvitsema teho, W
Uuden 2012 vuoden rakennusmääräyskokoelman merkinnät
Gsäteily,vaakapinta
ɸhenk
valaistavan tilan huonepinta-ala, m2
ikkunan pinta-ala, m2
rakennusvaipan pinta-ala (alapohja mukaan luettuna), m2
ilman ominaislämpökapasiteetti, 1 000 J/(kgK)
tilan i valaistusvoimakkuus, lx
rakennuksen ostoenergian kulutus, kWh/(m2a)
valaistuksen ohjaustavasta riippuvia ohjauskertoimia
muuntokerroin, jolla vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia muunnetaan ilmansuunnittain pystypinnalle tulevaksi kokonaissäteilyenergiaksi
ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin
ikkunan valoaukon kohtisuora auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin
vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia pin
ta-alan yksikköä kohti, kWh/(m2kk)
rakennuksen tilojen ominaislämpöhäviö, W/K
rakennuksen käyttöaikainen käyttöaste, joka kuvaa ihmisten keski
määräistä läsnäoloa rakennuksessa
rakennuksen ilmavuotoluku 50 Pa:n paine-erolla, 1/h
sisällä haihtumislämpöä), W/henkilö
valaistavan tilan valaistuksen kokonaissähköteho huonepinta-alaa kohti, W/hum2
rakennusvaipan ilmanvuotoluku, m3/(hm2)
tai kWh/kk
ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve, kWh
kaukolämmön kulutus, kWh/(m2a)
lämpimän käyttöveden varastoinnin lämpöhäviö, kWh/a
lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus, kWh/(m2a)
Wkuluttajalaitteet
ΔTpuhallin
ηɸ
johtumislämpöhäviö ulko-ovien läpi, kWh
lämpökuormat, jotka hyödynnetään lämmityksessä, kWh
valaistuksesta ja sähkölaitteista rakennuksen sisälle tuleva lämpökuorma, kWh
johtumislämpöhäviö yläpohjien läpi, kWh SFP puhaltimen
tai ilmanvaihtokoneen omaissähköteho, kW/(m3s)
lämmöntalteenottolaitteen jälkeinen lämpötila, °C
sisäänpuhalluslämpötila, °C
käyntiaikasuhde,
rakennuksen ilmatilavuus, m3
kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus, kWh
sähkön kulutus, josta vähennetty rakennuksessa käy-tetty
omavaraissähköenergia, kWh/a
valaistusjärjestelmän sähköenergian kulutus, kWh
kerroin, joka on yksikerroksiselle rakennukselle 35
valaistuksen alenemakerroin
lämpökuorman suhde lämpöhäviöön
ajanjakson, laskentajakson tai käyttöajan ajallinen kes-to
lämpötilan nousu puhaltimessa, °C
veden tiheys, 1 000 kg/m3
viivamaisen kylmäsillan lisäkonduktanssi, W/(mK)
Lisäkonduktanssin arvot
Laskentaan valitut Fympäristö arvot
Säätiedöt vyöhykkeelle I&II rakennusmääräyskokoelmasta D3 2012
Lämmitysjärjestelmien
lämpöhäviöenergiat
Taulukkoarvoja 2007 rakennusmääräyskokoelmasta
Säätiedöt vyöhykkeelle II rakennusmääräyskokoelmasta D5 2007
E-luvun luokitteluasteikko
Rakennuksen pohjapiirustus (ei mittakaavassa, vanhat rakennepiirustukset)
Aukkojen mitat ja laskennan kannalta olennaiset mittatiedot (Pohjakuva
vanhoista rakennpiirustuksista.)
Sisällysluettelo laskentaosioittain (Järjestely RakMK D5 2012 laskennan mukaisesti)
Rakennosien läpi johtuva lämpöenergia
Vuotoilma rakenneosien läpi
Korvausilma / Ilmanvaihto
Tilojen tarvitsema lämmitysenergia
Laitteiden lämpökuorma
Valaistuksen sähkönkulutus
Valaistuksen lämpökuorma
Henkilöiden lämpökuorma
Auringosta tuleva lämpöenergia
Rakennuksessa hyödynnettävä lämpökuorma
Lämmitystarve / Lämpöhäviöt
Rakennuksen tilojen ominaislämpöhäviö
Rakennuksen aikavakio
Laskennan numeerinen parametri
Lämmityksessä hyödynnettävät lämpökuormat
Tilojen tarvitsema lämmitysenergiantarve
Lämmönjakelujärjestelmän lämpöhäviöt
Lämmitysenergian tarve lämmitysjärjestelmittäin
Lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergian kulutus
Lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus
Lämmitysjärjestelmän sähköenergian kulutus
Ilmanvaihdon sähköenergian kulutus
E-luvun laskenta
Laskentatuloksien vertailu
36-37,40
Lähtötiedot 1/2
Väritetty solu tarkoittaa lähtötietoa jota vaihtamalla lasku muuttuu
= 2012 lähtötieto
= 2007 lähtötieto
= molemmat
U-arvot[W/(m²K)]
Pinta-ala [m²]
Ovet&tuuletusluukut 7,195
Ulkoseinä(lämmin) 85,994
Ulkoseinä(puolilämmin) 40,968
Seinä(puolil.-lämmin) 19,944
Yläpohja(puolilämmin) 32,5 kauko säh
Rakennuksen tilavuus [m³]
Alapohja(puolilämmin) 32,5
Ilmavaihdon tilavuusvirta
177,91 [m³/h] 30 % 53,373
Avaippa(puolilämmin) 105,97
0,0494 [m³/s] 30 % 0,0148
Ilmanvaihdon käyntiaikasuhteet
Ppuh [kW]
Viivamaiset kylmäsillat lk
Pituus[m]
Sisälämpötila Ts [°C]
Lisäkonduktanssi Ψk
Yläpohja puu-puu
Alapohja puu-betoni
Puolilämmin [°C]
ulkonurkka
ikkuna- ja oviliitos
Ilmanvaihto N [1/h]
Lämpimän käyttöveden ominaiskulutus Vlk,omin
m3/(m2a)
dm3/brm3
Rakennusvaipan ilmavuotoluku q50
0,1 valaistus
Maanpinnan yläpuoliset kerrokset kerroin x
Valaistus W/m2
hkuukausi
Δtmaa,
Tunnit kuukausittain ja °C
Tu[°C] kuukausi
Kuluttajalaitteet W/m2
Ihmiset W/m2
Oleskeluajat tilassa
Lähtötiedot 2/2
0,9 kaukolämpö
0,8 takka
Kohtisuora läpäisykerroin gkohtisuora
Fverho verhokerroin
Takkojen määrä | vuosihyöty
Ikkunoiden pinta-alat ilmansuunnittain [m2]
LKV lähtötiedot
Kierron teho
200 [W/dm3/s]
Aikk,valoaukko
Fympäristö varjostuken korjauskertoimet
Kuukausi Pohjoinen
Fylävarjostus varjostuken korjauskertoimet
Fsivuvarjostus varjostuken korjauskertoimet
Gsäteily,pystypinta [kWh/m2]
Kierron virtaama
0,4 [dm3/s]
[D5 s.45 taul 6.3b]
Qlkv,varastointi.
kiertoon kytketyt
kiertovesijohdon pituus
Llkv [m]
[D5 s.46 taul 6.5]
Φlkv,kiertohäviö,omin [W/m]
[D5 s.39, Taul 5.6]
Crak,omin
= 7350
[Wh/(m2K)]
[Wh/K]
Jakeluhäviöt
qjakeluhäviöt,ulos [kWh/(ma)]
Häviöputkien pituus L
etilat kWh/(m2 a)
2 vesiradiaattorit
0,5 lattiasähkö
ηtila
0,90 vesiradiaattorit
0,85 lattiasähkö
Tilojen tarvitsema lämmitysenergian tarve
= Qtila - Qsis.lämpö
Qtila = Qjoht + Qvuotoilma
Qjoht = Qulkoseinä
+ Qiv,tuloilma
+ Qiv,korvausilma
+ Qyläpohja + Qalapohja + Qikkuna
= ∑ Ui * Ai * ( Ts - Tu ) Δ t /
Qovi + Qmuu + Qkylmäsillat
Esimerkiksi ulkoseinään läpi johtuva lämpöenergia tammikuussa
= 367,44 kWh
85,994 * (
21 - (
-3,97 )) *
Qulkoseinä,kuukausi
Qyläpohja,kuukausi
Qalapohja,kuukausi
Qikkuna,kuukausi
3119,48
Qovi,kuukausi
Qmuu,kuukausi
qv,vuotoilm
Kylmäsiltojen lämpöhäviöt
= ∑ lk * Ψk * ( Ts -( Tu )) Δ t /
Esimerkiksi nurkkien kylmäsiltojen aiheuttamat johtumislämpöhäviöt tammikuussa
Qkylmäsilta,nurkka
= 5,3504 kWh
Qkylmäsilta,aukot
7,2 *
0,04 *(
21 -(
Qkylmäsilta,yläpohja
Qkylmäsilta,alapohja
Qkylmäsilta
arvot yhteenlaskettuna
= Qkylmäsilta,nurkka
+ Qkylmäsilta,aukot + Qkylmäsilta,yläpohja
+ Qkylmäsilta,alapohja
1101,64 kWh/a
Qjoht arvo kokonaisuudessaan
Qjoht =
2670,60 + 2350,44 +
241,76 + 1101,64
Qjoht = 11895,68 kWh
1731,70 +
3119,48 +
Vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve
= ρi * Cpi
* qv,vuotoilma
*( Ts - Tu )* Δ t /
Esimerkiksi vuotoilman lämpenemisen tarvitseva lämpöenergia tammikuussa
= 0,0097 m3/s
Qvuotoilma =
* 307,04
0,010 *(
217,3 kWh
Cpi qv,vuotoilma
1,2 1000 0,0097
-3,97 )* 744 /
Ilmanvaihtokoneen aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta syntyvän korvausilman
lämpöenergian tarpeen laskenta tammikuussa.
= td * tv * qv,poisto
= 330,5155 kWh
* qv,korvausilma
- td * tv * qv,tulo
* 0,0148 -
1,2 * 1000 *
0,0148 *(
Cpi qv,korvausilma
1000 0,0148
Qtila = 11895,68 +
1579,37 +
Qtila = 15877,28 kWh
Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve
Cpv *
Qlkv,netto = pv *
Vlk =
Vlk *( Tlkv -
Vlk,omin * Anetto * Δt /
Qlkv,netto =
3675 kWh/a
Tkv )/
Laitteiden vuotuinen sähköenergian kulutus per neliömetri
W = 0,6
W = 15,768 kWh/m2
Talon laitteiden sähkönkulutus
W laitteet = W * A
W laitteet = 15,768 *
W laitteet = 1655,6 kWh
Qlaitteet
= 1655,6 kWh
Valaistuksen vuotuinen sähköenergian kulutus per neliömetri
7,008 kWh/m2
Talon valaistuksen sähkönkulutus
W valaistus = W * A
W valaistus =
7,008 *
W valaistus = 735,84 kWh
Qvalaistus = 735,84 kWh
Valaistuksesta ja sähkölaitteista rakennuksen sisälle tuleva lämpökuorma
Qsäh = 2391,5 kWh
Henkilöiden luovuttama lämpöenergia per neliömetri
Q = 0,6
Q = 10,512 kWh/m2
Henkilöiden luovuttama lämpöenergia koko talossa
= W* A
= 10,512 *
= 1103,8 kWh
Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia
Qaur = Gsäteily,pystypinta
0,9 * gkohtisuora
* Fläpäisy
= Fkehä * Fverho
* Fvarjostus
* Aikk
Fkehä = 0,785949
Fvarjostus = Fympäristö
Fvarjostus, pohjoinen
* Fylävarjostus
0,781513
0,686275
* Fsivuvarjostus
Fvarjostus, etelä
Fvarjostus, länsi
Lasketaan esimerkiksi Tammikuun pohjoisen Fläpäisy
= 0,7859 *
Fläpäisy, pohjoinen
Fläpäisy, etelä
Fläpäisy, länsi
* Fläpäisy * Aikk
Qaur,pohjoinen
Kuukausi Gsäteily,pystypinta
Qaur,etelä
Qaur,länsi
Auringon luovuttama lämpöenergia rakennukseen yhteensä per vuosi
Qaur = Qaur,pohjoinen
+ Qaur,etelä
Qaur =
+ Qaur,länsi
Lämpimän käyttöveden varastoinnin lämpöenergia
Lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöenergia
= Φlkv,kiertohäviö,omin
tlkv,pumppu *
=( 10
* Llkv
+ Φlkv,lämmitys,omin
* ηlämmityslaite
4,3 + 200 *
24 * 365
= 376,68 kWh
0,5 * Qlkv,varastointi
0,5 * Qlkv,kierto
= 188,34 kWh
Lasketaan rakennuksen hyödynnettävä lämpökuorma
= Qhenk
+ Qsäh + Qaur + Qlkv,kierto,kuorma
= 1103,8 +
2391,48 +
4592,03 kWh
+ Qlkv,varastointi,kuorma
Yhteenveto eri lämpökuormista kuukausittain
Yhteenveto eri lämmitystarpeista kuukausittain
Qvuotoilma Qiv,korvausilma
Tammikuu 1567,59
1417,72
Maaliskuu 1479,14
1107,71
Marraskuu 1201,10
,kuorma
2115,40
1996,46
15877,28
4592,03
Esimerkkinä lasketaan ominaislämpöhäviö tammikuulle
( Ts - Tu ) * Δt
-3,97 *
Htila = 113,8679 W/K
Htila arvot kuukausittain
Tammikuu 2115,40
Maaliskuu 1996,46
Marraskuu 1636,34
Rakennuksen aikavakio Ƭ
Esimerkkinä aikavakio tammikuulle
Ƭ =
Ƭ = 64,54845
Rakennuksien aikavakioiden taulukkolaskenta kuukausittain
64,5485
65,4957
64,5868
59,4118
56,4748
51,9661
44,9844
50,9573
60,9871
64,4632
66,2981
66,3791
Esimerkkinä lasketaan suhde y tammikuussa
ɣ =
ɣ = 0,154122
Lämpökuormien suhde lämpöhäviöön taulukkolaskenta
Kuukausi Qlämpökuorma
Laskennassa käytettävän numeerisen parametrin laskenta
Esimerkkinä numeerisen parametrin laskenta tammikuulle
5,30323
Esimerkkinä lasketaan hyödyntämisaste tammikuulle
1- ɣ
5,3032 +
ηlämpö = 1,0000
Esimerkiksi lasketaan lämmityksessä hyödynnettävät lämpökuormat lammikuulle
= ηlämpö
= 326,0172 kWh
* Qlämpökuorma
Qlämpökuorma Qsis.lämpö
Esimerkiksi lasketaan tammikuun lämmitysenergian tarve
2115,40 -
1789,39 kWh
Qlämmitys,tilat,netto Lämmitysenergian tarve kuukausittain taulukkolaskenta
Qsis.lämpö Qlämmitys,tilat,netto
lämmönjakelujärjestelmän lämpöhäviöt lämmittämättömään tilaan
= qjakeluhäviöt,ulos * L
Tilojen lämitysenergian tarve lämmönjakojärjestelmittäin
Qlämmitys,tilat,kau =
+ Qjakelu,ulos + Qvarastointi,ulos
= 0,95 *
10878,73502
12187,4834 kWh
10878,735
Lämmönjakelujärjestelmän apulaitteiden sähköenergian kulutus
W tila,kau = etilat * Anetto,i
W tila,kau =
193,4 kWh
= 0,05 *
572,565001
Qlämmitys,tilat,säh =
673,605884 kWh
W tila,säh = etilat * Anetto,i
W tila,säh =
3.5 kaavalla 3.18
Qlkv,kierto lasketaan kaavalla (D5 s.45, 6.5)
Qlkv,varastointi ei varaajaa siksi 0
kappale 5.6
Qlämmitys,lkv = 4204,805 kWh
W lkv,pumppu = Plkv,pumppu *
W lkv,pumppu =
Lämmitysjärjetelmän lämpöenergian kulutus
Qlämmitys,tilat + Qlämmitys,iv
+ Qlämmitys,lkv - Qaurinko,lkv
12187,48 +
Qlämmitys,kauko =
+ 4204,805 0,94
12438,6 kWh
Qlämmitys,takka =
W lämmitys
= W tilat + W tuotto,apu
+ W lkv,pumppu + W aurinko,pumput + W LP,lämmitys
Lasketaan lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian kulutus
W tuotto,apu
= etuotto
* Anetto
700,8 +
Ilmanvaihtokoneen sähköenergian kulutus
W ilmanvaihto = ∑ SFP * qv * Δt + W iv,muut
SFP = 3,9121 kW/(m3/s)
W ilmanvaihto = 3,9121 *
W ilmanvaihto =
0,0148 *
Yhteenveto energiamuodoista ennen E-luvun laskentaa
Qkaukolämpö =
3860,91 kWh
* Qkaukolämpö + fpolttoaine * Qpolttoaine
12438,6 +
E = 169,2435 kWh/(m2 a)
+ fsähkö * W sähkö
3860,91
Vuoden 2012 D5 alapohjan alapuolella sijaitsevan maan
kuukausittaisen lämpötilan laskenta
Kaavat 3.6 ja 3.7 ovat tässä laskentaesimerkissä yhdistetty taulukkomuotoon
Tmaa,kuukausi = Tu,vuosi
+ ΔT maa,vuosi + ΔT maa,kuukausi
ΔTmaa,vuosi ΔTmaa,kuukausi Tmaa,kuukausi
Vuoden 2007 D5 alapohjan alapuolella sijaitsevan maan
Lisälähtötiedot tai muuttuneet lähtötiedot 2007 laskentaan
[D5 s.29, Taul. 6.1]
Häviöt Qlämmitys,tilat,häviöt,omin,kauko
Häviöt Qlämmitys,tilat,häviöt,omin,sähkö
2000 kWh / a
kWh/brm2
10 kWh/brm2
Qlkv,kiertohäviöt,omin [D5 s. 32, Taul. 6.2]
ηlämmitys,kauko
Ominaissähköenergiankulutusarvot
[kWh/brm2/vuosi]
W valaistus,omin W muut,laitteet,omin
Ominaislämpöenergian arvot
Qhenk,omin
Qsäh,omin
Rakennusvaipan ilmavuotoluku n50
Tunnit kuukausittain, °C
Tu[°C]
ηlämmitys,sähkö
Fverho,itä verhokerroin
= Qjoht + Qvuotoilma
Qjoht = ∑Hjoht
*( Ts - Tu )* Δt /
+ Qiv
+ Qsis.lämpö
= ∑( Uulkoseinä
* Aulkoseinä
)+ ∑( Uyläpohja * Ayläpohja )+ ∑( Ualapohja
* Aalapohja )+ ∑( Uikkuna * Aikkuna )+ ∑( Uovi * Aovi )
Laskenta yksinkertaistettu samanlaiseksi taulukolaskennaksi kuin 2012 versiossa
3002,19
2642,27
2051,29
3506,79
Qjoht yhteenveto
ηvuotoilma * V
ηvuotoilma =
* 225,15
= 0,010007 m3/s
= 269,45 kWh
-9,16 )* 744 /
Ilmanvaihdon lämpöenergian tarve
Esimerkiksi lasketaan ilmanvaihdon lämpöenergian tarve tammikuulle
= ∑ ( Hiv
*( Ts -( Tu ))* Δt /
* qv,poisto
= 17,791 *(
1 - ηa )
* td * r * tv * (
1* (
-9,16 ))* 744 /
399,213 kWh
Δt kerroin Qvuotoilma
21 -9,16 744 1000
21 -10,40 672 1000 375,4043
21 -1,80 744 1000 301,7923
1,68 720 1000 247,4799
21 10,50 744 1000 138,9833
21 15,50 720 1000 70,45236
21 14,20 744 1000 90,00823
21 15,20 744 1000 76,77172
9,08 720 1000 152,6895
3,37 744 1000 233,3596
0,81 720 1000 258,6242
21 -5,25 744 1000 347,4582
YHT 2692,237
Abr * Δt /
Vlk,omin *
63,0 (
Lämmitystilojen lämmitysjärjestelmien häviöt
= Qlämmitys,tilat,kehityshäviöt
+ Qlämmitys,tilat,jakeluhäviöt
+ Qlämmitys,tilat,luovutushäviöt + Qlämmitys,tilat,säätöhäviöt
+ Qlämmitys,tilat,varaajahäviöt
Esimerkiksi vuosittainen lämmityksen tilojen jakeluhäviöt
= Qlämmitys,tilat,jakeluhäviö,omin
Taulukkolaskenta kaukolämmölle
Omin. Häviö
Abr,kauko Häviöt
Qlämmitys,tilat,häviöt,kauko
Taulukkolaskenta sähkölle
Abr,sähkö
Qlämmitys,tilat,häviöt,sähkö
Käyttöveden lämmitysjärjestelmän häviöt vuodessa
= Qlkv,kehityshäviöt + Qlkv,kiertohäviöt
= Qlkv,kiertohäviöt,omin * Abr
+ Qlkv,varaajahäviöt
Laitesähkökulutus
= W valaistus
+ W ilmanvaihto + W muutlaitteet
Lasketaan valaistuksen vuotuinen kulutus
= W valaistus,omin
Lasketaan laitteiden vuotuinen kulutus
W muut,laitteet = W muut,laitteet,omin
W muut,laitteet =
Ilmanvaihdon sähkönkulutuksen laskenta tammikuulle
W ilmanvaihto = ∑ Pes
* qv * Δt
= 4558,152 kWh
3,9121 0,0148 744
3,9121 0,0148 672
3,9121 0,0148 720
Lämökuormat
Lämpökuormat henkilöistä
Lämmityslaitteista vapautuva lämpöenergia kaukolämmölle
Qlämmitys,kuorma,kauko
0,7 * Qlämmmitys,tilat,häviöt,kauko
2144,59 kWh
Lämmityslaitteista vapautuva lämpöenergia sähkölämmölle
Qlämmitys,kuorma,sähkö
0,7 * Qlämmmitys,tilat,häviöt,sähkö
Lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmästä vapautuva lämpöenergia
0,3 * Qlkv,netto +
1890 kWh
0,5 * Qlkv,häviöt
Valaistuksesa ja sähkölaitteista vapautuva lämpökuormaenergia
Qsäh = Qsäh,omin
Qsäh =
Auringosta tuleva lämpökuormaenergia
Fvarjostus, itä
Fläpäisy,itä
Qaur,itä
+ Qaur,länsi + Qaur,itä
arvona käytetään 0 koska itäpuolisia ikkunoida ei huomioida laskennassa
niin kuin alun perin oletettiin
Lämpökuormista hyödynnettävä energia
+ Qlämmitys,kuorma + Qlkv,kuorma
Yhteenveto lämpökuormaenergioista kuukausittain
Qlämmitys,kuorma Qlkv,kuorma
Tammikuu 71,34247 189,051589 160,5205
Helmikuu 64,43836 170,756274 144,9863
Maaliskuu 71,34247 189,051589 160,5205
69,0411 182,953151 155,3425
Toukokuu 71,34247 189,051589 160,5205
Heinäkuu 71,34247 189,051589 160,5205
71,34247 189,051589 160,5205
Marraskuu 69,0411 182,953151 155,3425
Joulukuu 71,34247 189,051589 160,5205
Qlämpöhäviö = Qjoht + Qvuotoilma
+ Qsäh + Qaur
285,3699
257,7534
276,1644
- Qlämmitys,tuloilmapatteri
Yhteenveto lämpöhäviöistä kuukausittain
Tammikuu 1639,59
399,213 2308,25
280,53 375,4043 2203,98
Maaliskuu 1310,00
203,69 301,7923 1815,48
172,60 247,4799 1575,01
138,9833 959,04
70,45236 573,63
90,00823 655,00
76,77172 570,16
106,49 152,6895 960,75
157,51 233,3596 1379,28
Marraskuu 1076,94
180,38 258,6242 1515,94
234,52 347,4582 2003,40
YHT 16519,94
718,8053
687,4503
784,0139
762,4988
831,5867
827,4435
815,5472
807,7994
693,7383
710,1801
9132,546
= 102,8675 W/K
2308,25
21 -( -9,16 )* 744
H arvot kuukausittain
Kuukausi Qlämpöhäviö
Tammikuu 2308,25
Maaliskuu 1815,48
Marraskuu 1515,94
Rakennuksen aikavakio t
Ƭ = 71,45114
71,4511
70,3685
68,6756
64,9149
59,8704
50,7398
56,7714
55,6275
65,6574
69,8972
70,4813
71,6508
ɣ = 0,311407
Kuukausi Qlämpökuorma Qlämpöhäviö
a = 5,763409
5,7634 +
ηlämpö = 0,9992
= 718,2102 kWh
695,56
= Qlämpöhäviö - Qsis.lämpö
2308,25 -
1590,04 kWh
- Qsis.lämpö
1590,04
8359,98
Summataan yhteen aiempia laskutuloksia. Esimerkki tammikuulle
Qlämmitys,tilat = Qlämmitys,tilat,netto
+ Qlämmitys,tilat,häviöt
- QLP,tilat
1590,04 + 270,0737 0
1860,11 kWh
Qlämmitys,tilat,netto Qlämmitys,tilat,häviöt Qlämmitys,tilat
11539,88
Summataan yhteen koko rakennuksen energiankulutus. Esimerkki tammikuulle
Qlämmitys = Qlämmitys,tilat + Qlkv + QLP /
1860,11 +
2172,235 kWh
312,1233 +
Kuukausi Qlämmitys,tilat
Tammikuu 1860,11
Maaliskuu 1305,68
Marraskuu 1087,96
312,1233
281,9178
302,0548
2172,23
15214,88
Qlämmitys,takka / ηlämmitys,takka
Qlämmitys,takka,osto
Qlämmitys,kauko,osto =( (
Qlämmitys ) / ηlämmitys,kauko
15214,88 ) /
1,0 )-
Qlämmitys,kauko,osto = 9454,135 kWh
Qlämmitys,sähkö,osto =(
Qlämmitys ) / ηlämmitys,sähkö
Qlämmitys,sähkö,osto = 760,7439 kWh
W laitesähkö,osto = W laitesähkö
/ ηsähkö
W laitesähkö,osto = 4558,152 /
W laitesähkö,osto = 4558,152 kWh
)- Qlämmitys,takka,osto
+ Qlämmitys,kauko,osto + Qlämmitys,sähkö,osto + W laitesähkö,osto
+ 9454,135 + 760,7439 + 4558,152
E = 188,3146 kWh/(m2 a)
Laskentarvojen vertailu
W muut,laitteet / W laitteet
11967,03 11895,68
1860,67 1579,37
2692,237 2402,22
9454,135 12438,6
760,7439 673,61