Source: https://it.scribd.com/document/207413755/Quesiti-Attivita-commerciali-pdf
Timestamp: 2019-08-22 07:39:35+00:00
Document Index: 109811215

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 80', 'art. 86', 'art. 80', 'art. 5', 'e contrario', 'art. 5', 'art. 33', 'art. 1']

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno: N. Attività
Original Title: Quesiti.Attività.commerciali.pdf
Uploaded by sribduser7
saveSave Quesiti.Attività.commerciali.pdf For Later
Mauro Malizia Quesiti Attivit commerciali - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno
LOCALI DI ESPOSIZIONE E VENDITA - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilit, negozi, centri commerciali, musei, gallerie, esposizioni, mostre, fiere, serre florovivaistiche, autosaloni, laboratori di riparazione elettrodomestici, attivit artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti, apertura ritardata delle porte delle uscite di sicurezza, accesso da porticati, attivit con limitata area aperta al pubblico, ecc. Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le attivit commerciali (e simili) sono ricompresi al punto 69 dellallegato I al decreto, come di seguito riportato:
N. ATTIVIT CATEGORIA A B C
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 69 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Nota prot. n. P656/4109 sott. 51/C del 19 settembre 2003 Manifestazioni fieristiche allestite in tendostrutture di superficie superiore a m2 400.In relazione al quesito posto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale con la nota che si riscontra. Le manifestazioni fieristiche infatti, ancorch a carattere temporaneo(2) ed allestite in tendostrutture, non fanno venire meno gli obblighi di prevenzione incendi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 qualora ricorrano le condizioni previste al punto 87) dellelenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Circolare n. 36 MI.SA. del 11 dicembre 1985 (stralcio) Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal CCTS per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione Incendi. Rientrano tra le attivit di cui al punto 87) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 mq. Nota DCPREV prot. n. 2643 del 25/02/2011 Installazione di giochi gonfiabili per bambini e pista di pattinaggio all'interno della parte comune di un centro commerciale. Quesito. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a mar1
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i Locali di esposizione e/o vendita sono ricompresi al punto 69 dellallegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982. Si pu evincere che rientrano tra le attivit soggette (in linea con i precedenti quesiti) le fiere e quartieri fieristici. Invece non rientrano tra le attivit soggette (al contrario dei precedenti quesiti) le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Come precisato, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi non rientrano tra le attivit soggette le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Ing. Mauro Malizia Quesiti Attivit commerciali - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno
gine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale(*) (*) Il quesito relativo all'installazione di un parco giochi gonfiabili ed un pista di pattinaggio all'interno della parte a comune di un centro commerciale gi in possesso di Certificato di prevenzione incendi ed volto a chiarire se: - le attrazioni in argomento possano essere installate in modo permanente anzich temporaneo, tenuto conto che le stesse non pregiudicano il sistema di vie di esodo in essere; - il massimo affollamento da prevedersi per le aree oggetto delle nuove installazioni possa essere mantenuto pari a 1,2 pers./mq come previsto dal punto 4.1 del D.M. 27/07/2010 per attivit a carattere temporaneo. Al riguardo si evidenzia che i giochi gonfiabili sono soggetti anche all'applicazione del D.M. 18 Maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attivit di spettacolo viaggiante), in relazione alla definizione di cui all'art. 2 lettera a). A tale proposito la nota ministeriale n. 4958 del 15/10/2010 al punto 4, Parte II(3) dell'Allegato prende in considerazione proprio l'installazione di attrezzature di divertimento all'interno di centri commerciali mentre al successivo punto 6, parte II, fornisce indicazioni nei riguardi delle caratteristiche di reazione al fuoco dei giochi gonfiabili. Il quesito chiarisce che, tenuto conto della conformit del sistema di vie di esodo in relazione al maggiore affollamento previsto e del livello di rischio non superiore a quello gi in essere per le attivit presenti all'interno del centro commerciale, sono ritenute ammissibili le attrazioni previste a condizione che siano rispettati i requisiti sopra indicati unitamente al punto 3.2.a1) del D.M. 27/07/2010 per quanto riguarda le caratteristiche di reazione al fuoco del materiale costituente la pista di pattinaggio. Nota DCPREV prot. n. 3111 del 07/03/2011 Quesito - Assoggettabilit ai controlli di prevenzione incendi di serre florovivaistiche. Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.(*) Restano validi, ai fini della prevenzione incendi, i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. (*) Il quesito relativo all'assoggettabilit di una serra florovivaistica con la presenza di clientela. Essendo il locale adibito ad esposizione e vendita lo stesso rientra fra le att. 87 di cui all'allegato al DM 16/02/82. L'attivit non invece compresa nel campo di applicazione del DM 27/07/2010 essendo, l'area preminente, adibita a coltivazione di piante, per cui le misure di prevenzione incendi da adottare devono essere determinate come per le attivit non regolate da specifiche disposizioni antincendio. In tal caso l'impianto di riscaldamento a servizio della serra dovrebbe essere compartimentato, non essendo pi applicabile il DM 12/04/96 nella parte degli impianti di riscaldamento a servizio delle serre. Il parere si intende limitato alle serre florovivaistiche intese come le strutture appositamente create per la coltivazione di fiori e di piante a fini commerciali con le stesse caratteristiche del proprio habitat naturale ed esclusivamente adibite a tale scopo. Restano escluse da tale parere dunque i centri espositivi per la vendita di piante ed articoli diversi. Nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002 Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.). Con riferimento allargomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza. In pi occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dire3
Molte attrezzature da divertimento comprese fra le attivit dello spettacolo viaggiante sono operanti al di fuori dei luna park o dei parchi in genere, ovvero montate in aree private ma aperte al pubblico, oppure all'interno di attivit gi dotate di licenza di P.S. (per esempio in centri commerciali dotati di licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS)
zione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento. Ci appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato lapertura e lesercizio delle suddette attivit al rilascio del nulla osta di agibilit (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che il collaudo dellagibilit e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo. Daltra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attivit di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie. Ci premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumit delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio del parere che nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n. 261/1996, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo tenuta a determinare lentit del citato servizio in ottemperanza al disposto dellart. 5 del suddetto decreto. Nota prot. n. P1187/4147 sott. 4 del 7 novembre 2001 Centri commerciali Rilascio C.P.I. e adempimenti connessi al D.lgs. 626/94. In relazione alla problematica delineata dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata, si fa presente che, per i casi di specie, lo scrivente Ufficio del parere che una corretta procedura dovrebbe seguire la seguente impostazione: FASE PROGETTUALE Presentazione di un unico progetto per lintero complesso commerciale e rilascio di un unico parere di conformit. Eventuali successive varianti salvo che non costituiscano stravolgimento del progetto iniziale, ovvero che non comportino sostanziali modifiche degli assetti planovolumetrici e distributivi gi approvati, con particolare riguardo alle aree comuni -, saranno oggetto di ulteriori parziali pareri da richiedersi in maniera specifica dai diretti interessati. FASE DI VISITA SOPRALLUOGO - Presentazione, da parte dellAmministratore o di altra figura responsabile, di richiesta di apposito certificato di prevenzione incendi per le parti comuni (gallerie, autorimesse, impianti, ecc.). Il Comando rilascer il relativo C.P.I. intestato al Condominio o Consorzio commerciale. - Presentazione, da parte dei titolari responsabili delle singole attivit soggette ai fini della prevenzione incendi presenti nellambito del complesso, di propria istanza di sopralluogo. Il Comando rilascer, per ogni attivit in questione, distinto C.P.I. intestato al rispettivo titolare. ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS. 626/94. Si richiama quanto gi espressamente indicato dal D.M. 10 marzo 1998 ai punti 7.4 dellAllegato VII e 8.2 dellAllegato VIII relativamente ai luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio, facenti capo a titolari diversi. Nota prot. n. 1646 del 24 dicembre 2008 Utilizzazione forni a legna all'interno dei centri commerciali. Si fa riferimento alla nota pari oggetto, indicata a margine, per osservare come anche la bozza di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivit commerciali - in via di definizione a cura della scrivente Direzione Centrale - ammette la presenza di forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna con caricamento manuale Pag. 3
all'interno di centri commerciali. Tuttavia, in assenza di specifiche disposizioni di prevenzione incendi, necessario che il titolare dell'attivit effettui, sulla base della documentazione relativa alle caratteristiche tecniche ed alle modalit di installazione ed utilizzo fornita dal produttore del forno, una attenta analisi dei rischi che, tenendo conto del contesto in cui il forno stesso deve essere collocato, consenta l'individuazione delle misure tecniche e gestionali da adottare per esercire in sicurezza (distanze minime da eventuali materiali di arredo e/o finitura combustibili; camino della camera di combustione installato in modo da garantire la continuit della compartimentazione dei compartimenti attraversati e da non creare problematiche di surriscaldamento di eventuali materiali combustibili; etc.). Inoltre si ritiene che la quantit di legna in deposito debba essere limitata strettamente al consumo giornaliero e che la combustione sia vietata in assenza del personale appositamente addetto. Nota prot. n. P1524/4147 sott. 4 del 27 ottobre 2004 Coperture vetrate degli spazi comuni di centri commerciali. - Quesito. In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde, concernente l'oggetto, si ritiene che in presenza di coperture e pareti vetrate, debba essere garantita la sicurezza contro il pericolo di caduta delle lastre di vetro, oltre che per gli occupanti, anche per le squadre di intervento. Il perseguimento di tale obiettivo, pertanto, deve essere dimostrato dal progettista attraverso la strategia antincendio che non pu limitarsi, unicamente, alle misure evidenziate ma deve prevedere l'assenza di materiali combustibili negli ambienti in cui sono presenti le suddette superfici vetrate e la presenza di uscite di sicurezza alternative a quelle ubicate in corrispondenza di tali ambienti. Nota prot. n. P320/4147 sott. 4 del 22 maggio 2003 Laboratori di riparazione elettrodomestici - Attivit n. 87 del D.M. 16 febbraio 1982 Assoggettabilit ai controlli di prevenzione incendi. In riferimento al quesito in oggetto, si ritiene che, qualora nella zona "magazzino prodotto finito" indicata nell'elaborato grafico allegato sia compresa una esposizione di prodotto aperta al pubblico, l'attivit risulti soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuabile al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982. Nota: Il quesito volto a chiarire l'assoggettabilit ai controlli d prevenzione incendi dei laboratori di riparazione televisori e pi in generale, di elettrodomestici. Nota prot. n. P60/4122 sott. 56 del 17 febbraio 2003 Installazione di rivestimento in classe 2 di reazione al fuoco in immobile destinato ad esposizione/vendita - Risposta a quesito. In relazione al quesito di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda pienamente con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici(*) con le note che si riscontrano. Si coglie peraltro l'occasione per anticipare che, anche se la Societ interessata dovesse ripiegare per l'adozione di materiali di classe 1 di reazione al fuoco, il progettato completo "incapsulamento" dell'edificio soluzione da non ammettere ai fini della sicurezza antincendi - salvo adeguate e idonee modifiche eventualmente da valutare -, in quanto la conseguenziale ostruzione delle aperture di prospetto farebbe venir meno l'inderogabile funzione antincendi delle aperture stesse. (*) Il quesito relativo all'installazione di un telo di classe 2 di reazione al fuoco, per fini estetici, come rivestimento esterno di un fabbricato di quattro piani fuori terra destinato ad esposizione e vendita. Il parere contrario, considerato che nelle varie normative di prevenzione incendi i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce ed i materiali di rivestimento posti non in Pag. 4
aderenza agli elementi costruttivi sono ammessi esclusivamente se di classe 1 di reazione al fuoco. Nota prot. n. P268/4134 sott. 58 del 29 aprile 2003 Quesito relativo alla lettura del D.M. 12 aprile 1996. In riferimento al quesito in oggetto si concorda con il parere espresso da codesti Uffici.(*) (*) Il quesito relativo alle modalit di accesso a locali di installazione di apparecchi per la produzione centralizzata di acqua calda ed volto a chiarire se la dizione "anche parzialmente" di cui al titolo IV punto 4.2.5. del D.M. 12.4.96 sia riferita solo ai locali di pubblico spettacolo o a tutte le altre attivit elencate. Punto 4.2.5. del D.M. 12.4.96 Nel caso di locali ubicati all'interno del volume d fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attivit comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m. Si chiarisce che la dizione "anche parzialmente" si estende a tutte le attivit elencate nel citato comma. Nota prot. n. P1315/4147 Sott. 4 del 10 gennaio 2001 Attivit artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti. In relazione al quesito posto , si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato(*) stesso in quanto la tipologia delle attivit descritte ricade pienamente nella fattispecie individuata al punto 87 dellelenco allegato al DM 16 febbraio 1982. Irrilevante, e non compatibile con il dettato normativo, poi la proposta di considerare allo scopo di determinarne la eventuale non assoggettabilit ai fini della prevenzione incendi la zona espositiva come mera appendice del ciclo produttivo ed a questultimo asservita. La non configurabilit come attivit 87 di un locale adibito ad esposizione di superficie non superiore a m2 400, si determina solamente se si rimane nel limite di tale soglia computandovi anche le superfici di servizi e depositi, ovvero separandolo da questi ultimi mediante strutture tagliafuoco prive di comunicazioni. (*) Il quesito relativo allassoggettabilit di attivit artigianali generalmente basate sulla lavorazione e deposito del prodotto e non sulla esposizione/vendita dello stesso, costituite da: - zona espositiva di superficie non superiore a mq 400; - zona di deposito di superficie non superiore a mq 1000 e non aventi materiali in deposito con quantitativi superiori a 50 q.li; - zona lavorazione non ricadente in attivit soggette ai VVF. Nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/3/1997 Autosaloni In riscontro alla nota indicata a margine, si chiarisce che gli autosaloni rientrano tra le attivit di cui al punto 87 dellelenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, sia superiore a 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione. La normativa tecnica da rispettare quella prevista dal D.M. 1 Febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quintultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto: per gli autosaloni con numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi. Quanto sopra anche alla luce di un parere espresso sullargomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione n. 154 del 2 febbraio1994.
Nota prot. P1185/4147 sott. 4 del 25-10-1999 Installazione di un sistema di controllo delle uscite di sicurezza nelle attivit commerciali. Con la nota indicata a margine codesto Comando ha posto un quesito in merito allinstallazione di un sistema di controllo delle uscite di emergenza nelle attivit commerciali con problemi di anti-intrusione. Tale impianto prevede ladozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, da una unit logica di controllo, con apertura delle porte ritardata di alcuni secondi. Al riguardo si ritiene che il sistema proposto sia in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire lesodo delle persone, con le seguenti precisazioni: a) la vetrofania indicante lapertura controllata e ritardata delle uscite, deve essere di tipo visibile anche in condizioni di mancanza di energia elettrica di rete; b) lunit logica di controllo deve essere permanentemente presidiata, durante il giorno di apertura al pubblico dei locali, da personale appositamente addestrato; c) il funzionamento del sistema di controllo delle uscite di emergenza e le relative procedure, devono formare oggetto del piano di emergenza di cui allart. 5 del D.M. 10 marzo 1998, nonch di specifica informazione e formazione dei lavoratori; d) il sistema ed i suoi componenti devono essere oggetto di manutenzione e controlli periodici di conformit delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali od europei, o in assenza di dette norme, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e/o dallinstallatore. Nota prot. n. P286/4147 sott. 4 del 11 aprile 2000 Accesso da porticato ad attivit soggette ai controlli di prevenzione incendi. - Quesito.Con riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto Comando Provinciale con la nota che si riscontra si del parere che lassenza, nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilit di realizzare tali accessi. Parimenti si ritiene che la presenza di porticati comuni ad altre attivit non implichi la necessit di adottare strutture di separazione dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco. Il suddetto avviso basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attivit che si affacciano su di essi. QUESITI RELATIVI ALLA CIRCOLARE N. 75 DEL 3 LUGLIO 1967: Nota prot. n. P1363/4147 sott. 4 del 16 dicembre 1999 Circolare n. 75/67 Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. Accesso da porticato. - Quesito.Con riferimento al quesito posto da codesto Comando Provinciale VV.F. con la nota indicata a margine, si fa presente che la circolare n. 75/67 fa esplicito riferimento allaccesso diretto dallesterno al punto 3 lettera a), limitatamente ai locali scorta merci. Per quanto attiene invece i reparti di vendita, accessibili al pubblico, la suddetta circolare chiarisce unicamente che gli accessi devono essere indipendenti rispetto ad altre attivit e che le uscite possono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dallesterno dai quali si possa raggiungere lesterno. Pertanto questo Ufficio del parere che laccesso da porticato possa essere accettato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno, direttamente collegato ed aerato dallesterno. Ci premesso, si ritiene che linterpretazione sopra esposta sia condivisa anche dai Comandi Provinciali VV.F. del Nord Italia, ove particolarmente diffusa la tipologia edilizia con porticati, non essendo pervenute a questo Ufficio, su tale specifico aspetto, istanze di deroga, fino Pag. 6
allentrata in vigore del D.P.R. n. 37/98. Nota prot. P297/4147 sott. 4 del 19-04-2000 Installazione di generatori di aria calda a scambio diretto in grandi magazzini disciplinati dalla circolare n 75/67. Con le note indicate a margine stato posto un quesito relativo allapplicazione del D.M. 12 aprile 1996 nei locali disciplinati dalla circolare n 75/67. Al riguardo si ritiene che linstallazione di generatori di aria calda a scambio diretta, disciplinata dal punto 4.5.2 del citato decreto, sia ammessa anche nei locali di esposizione e vendita purch laffollamento massimo ivi previsto non sia superiore al valore di 0,4 persone per m2. Nota prot. P233/4147 sott. 4 del 17-02-1997 D.M. 16/2/82, punto 87 - Attivit con limitata area aperta al pubblico. In relazione al quesito posto da codesto Comando Provinciale VV.F. con la nota che si riscontra concernente lapplicabilit dei criteri di prevenzione incendi di cui alla Circolare Ministeriale n 75 del 3 luglio 1967 ad attivit di vendita che, pur se aventi superficie complessiva maggiore di mq 400, sono caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, si chiarisce che il settore retro-bancone non pu farsi ricadere nella fattispecie dei depositi di riserva o di scorta merci di cui alla precitata circolare, in quanto costituente parte integrante dellesercizio di vendita utilizzato, per tale scopo, dai soli commessi. Nel concordare, pertanto, con la considerazione del Comando in indirizzo sullopportunit che le attivit di cui trattasi vadano singolarmente valutate in funzione di alcuni parametri di riferimento (carico dincendio, classe di rischio delledificio, natura dei materiali trattati, caratteristiche e distribuzione dei locali, ecc.), questo Ispettorato dellavviso che nella trattazione delle relative pratiche, oltre che prescrivere il rispetto dei restanti criteri tecnici di prevenzione incendi e di ogni altra specifica normativa emanata in materia di sicurezza, si debba tener conto delle seguenti indicazioni: - la zona di sosta del pubblico sia dotata di idoneo sistema di vie duscita dimensionato in funzione del massimo affollamento ipotizzabile; - al settore retro-bancone, adibito a magazzino merce e praticato dal solo personale addetto alla vendita, siano applicate le specifiche disposizioni di cui allart. 33 del Decreto Legislativo 18 settembre 1994, n 626 e successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n 242. Nota prot. P992/4147 sott. 4 del 26-01-1999 Densit di affollamento per i locali di servizio di attivit commerciali. Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che laffollamento dei locali servizi (depositi, magazzini di scorta, locali di confezione, locali spogliatoi, centrali tecnologiche, etc.) annessi ad attivit commerciali possa essere assunto pari a quello dichiarato dal titolare dellattivit maggiorato del 20%. Nota prot. P80/4147 sott. 4 del 25/01/1999 Circolare Ministero dell'interno n. 75 del 3 luglio 1967. Quesito. Con riferimento al quesito posto si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che possa essere consentito ricavare nel locale di vendita uno spazio in cui scaricare la merce necessaria alla esposizione nei banchi e nel quale la merce soster unicamente per il tempo necessario alla sua collocazione negli scaffali, a condizione che: Pag. 7
- il carico di incendio di tale spazio sia compatibile con la classe di resistenza al fuoco dell'edificio; - tra le file dei pallets vengano lasciati passaggi liberi di larghezza non inferiore alla met dell'altezza delle merci e, in ogni caso, non minore di 1.20 m; - l'altezza della merce in arrivo sia limitata a valori non superiori ai 2/3 dell'altezza del locale; - la porta di ingresso delle merci non venga computata ai fini del calcolo delle uscite di sicurezza del supermercato. Nota prot. n. P422/4147 sott. 4 del 15 settembre 2000 Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 Caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali.Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale codesto Comando chiede chiarimenti in ordine alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione di cui al punto 1) della circolare n. 75/67. Detta circolare, infatti, contempla valori ben definiti di resistenza al fuoco (180 minuti primi) solamente per le strutture orizzontali di separazione tra i locali adibiti alla scorta merci ed i sovrastanti locali dellattivit commerciale. Per quanto concerne, invece, le strutture di separazione con i locali a diversa destinazione delle consentite attivit contigue, la circolare si limita a prescriverne una generica resistenza al fuoco, senza stabilirne i valori minimi. La generica formulazione di tale criterio tecnico, lascia alla valutazione dei Comandi Provinciali VV.F. stabilire in relazione agli usuali parametri di riferimento antincendio il grado di resistenza al fuoco da conferire alle strutture di separazione di cui trattasi. Ci premesso, questo Ufficio dellavviso che, nella trattazione degli aspetti connessi alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture delle attivit commerciali, un corretto atteggiamento tecnico-normativo debba essere informato ai seguenti criteri: qualora le attivit contigue a quelle commerciali siano disciplinate da specifica normativa antincendio che preveda determinati requisiti di resistenza al fuoco delle relative strutture di separazione, superfluo sottolineare che tali valori costituiscano, per i casi in specie, il quadro di riferimento;
per tutti gli altri casi, la resistenza al fuoco delle strutture di separazione pu essere determinata in funzione del carico di incendio secondo le indicazioni della circolare n. 91/61 la cui estensione applicativa a tutti i tipi di materiali costituenti gli elementi strutturali, stata stabilita con circolare n. 52 del 20 novembre 1982. Si soggiunge inoltre che, per quanto attiene ai livelli di resistenza al fuoco delle strutture portanti (R), i medesimi non possono comunque essere inferiori a quelli prescritti per le strutture separanti (REI). Nota prot. n. P1096/4122 sott. 54 del 3 novembre 2000 Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 Lunghezza delle vie duscita.In relazione a quanto rappresentato nella nota che si riscontra in ordine alla lunghezza dei percorsi desodo per il raggiungimento delle uscite di cui alla circolare in oggetto indicata, si formulano le seguenti considerazioni. La predetta circolare, ai fini di assicurare un sistema di vie duscita atto a garantire in tempi brevi levacuazione dai locali in caso dincendio, rinvia a seguire il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri. Tale limitazione, peraltro da intendersi indicativa, fu allepoca prevista quale misura certamente cautelativa se si ha riguardo al fatto che la circolare stessa non prevede, contestualmente ed in maniera tassativa, la realizzazione n di specifici impianti di protezione antincendio (impianti di segnalazione e allarme incendio; impianti di estinzione manuali ed automatici; sistemi di controllo dei fumi), n prefissati livelli di compartimentazione, demandando, su tali aspetti, alla valutazione dei Comandi Provinciali la facolt di impartire le prescrizioni del caso. Ci premesso, lo scrivente Ufficio dellavviso che, in presenza di idonee misure di protezione attiva e passiva antincendio la cui esistenza costituisce oggettiva salvaguardia ai fini di una Pag. 8
maggiore permanenza nei luoghi in caso dincendio -, il limite dei 30 metri indicato nella circolare n. 75/67 possa essere superato mediante incrementi di percorso da valutare e stabilire caso per caso anche in funzione sia del carico dincendio che delle caratteristiche planovolumetriche dellinsediamento. Nota prot. n. P1201/4147 sott. 4 del 26 ottobre 2001 D.M. 19 agosto 1996 e Circolare M.I. n. 75 del 3 luglio 1967 Quesito.Con riferimento al quesito posto, inerente loggetto, si fa presente che il divieto originariamente previsto dalla circolare n. 75/1967, circa la coesistenza in uno stesso edificio di locali adibiti ad esposizione e vendita ed attivit di pubblico spettacolo, da intendersi di fatto abrogato sulla base di quanto disposto dal punto 2.1.1, lettera c), dellallegato tecnico al D.M. 19 agosto 1996, che costituisce atto normativo successivo e di rango superiore rispetto alla citata circolare n. 75/1967. Si ritiene inoltre che, poich le sale giuoco del Bingo, come chiarito con lettera circolare prot. n. P1071/4109 sott. 44/C.7 del 21 settembre 2001, sono assimilabili ai locali di trattenimento di cui allart. 1, comma 1, lettera e), del D.M. 19 agosto 1996, non sussistono vincoli ostativi alla coesistenza delle suddette sale nel volume di edifici destinati anche ad attivit di esposizione e vendita ricomprese nel punto 87 dellelenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Nota prot. n. P358/4147 sott. 4 del 12 luglio 2002 Circolare n. 75 del 3 luglio 1967, punto 2) Tipologia delle vie duscita. In relazione a quanto prospettato con la nota che si riscontra inerente la problematica di cui alloggetto nella sua concreta applicazione ad una particolare tipologia di attivit di vendita diffusa soprattutto nei centri storici e caratterizzata da contenuta superficie complessiva (max m2 1000) distribuita su due o tre piani consecutivi collegati da unica scala di tipo aperto, si riporta di seguito lavviso di questo Ufficio. Ferma restando losservanza dei rimanenti criteri tecnici di sicurezza antincendio in vigore e di quantaltro il Comando VV.F. riterr necessario prescrivere, lo scrivente Ufficio del parere che, per le attivit di cui alla fattispecie, qualora oggettivi impedimenti di natura urbanistica o architettonica non dovessero consentire la realizzazione di una seconda scala o la trasformazione dellunica esistente in scala a prova di fumo, possa consentirsi la permanenza di una sola scala di collegamento tra i piani, anche di tipo aperto, alla tassativa condizione che i percorsi desodo, comprensivi dei tratti del piano duscita, siano limitati ai m 30 prescritti dalla Circolare 75/67. Al riguardo, si soggiunge che per tale tipologia di attivit non pu comunque trovare applicazione quanto formulato da questo Ufficio con nota indirizzata a codesti Uffici prot. n. P1096/4122 sott. 54 del 3 novembre 2000 avente per oggetto la possibilit di consentire incrementi di lunghezza dei percorsi desodo, costituendo, lunica scala esistente, la sola via duscita dai piani da essa serviti. Pertanto, situazioni che dovessero comportare percorsi desodo di lunghezza superiore a quella sopra stabilita, potranno essere valutate ed autorizzate, ove naturalmente non ricondotte alla completa osservanza dei criteri di sicurezza in vigore, secondo le procedure della deroga. Nota prot. n. P268/4147 sott. 4 del 26 febbraio 1997 Circolare n. 75 del 3.7.1967 Richiesta chiarimenti. Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota riportata a margine si comunica quanto segue: 1) Punto 4 circolare 75/67: Gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento a funzionamento elettrico a servizio di locali adibiti ad esposizione e/o vendita, ricadenti nel punto 87 dellelenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, devono essere installati in appositi locali non accessibili al pubblico nel rispetto dei requisiti stabiliti da specifiche norme tecniche o, in mancanza di questi, delle indicazioni fornite dal costruttore e dallinstallatore e facendo particolare riferimento, in ogni caso, agli specifici Pag. 9
rischi connessi sia con lalimentazione elettrica che con il tipo di fluido vettore. Per quanto attiene le condotte per il trasporto di aria calda, in mancanza di specifiche disposizioni, si ritiene che le stesse devono essere realizzate in modo da raggiungere i seguenti obiettivi: a) mantenere lefficienza delle compartimentazioni; b) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi. 2) Punto 3 circolare 75/67. Locali scorte: I locali adibiti a scorta merci a servizio di attivit di esposizione e/o vendita devono osservare le prescrizioni riportate al punto 3 della circolare n 75/67. Si chiarisce inoltre che per talune specifiche attivit di vendita (autoricambi, ferramenta, etc.) caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, il settore retro-bancone non pu farsi ricadere nella fattispecie dei depositi di riserva o di scorta merci di cui alla precitata circolare, in quanto costituente parte integrante dellesercizio di vendita utilizzato, per tale scopo, dal solo personale addetto. Il caso prospettato, tenuto conto della limitata superficie interessata, andr esaminato valutando alcuni parametri di riferimento (carico dincendio, classe di rischio delledificio, natura dei materiali, caratteristiche e distribuzione dei locali, etc.), oltre ad applicare i normali criteri di prevenzione incendi e di sicurezza dei lavoratori.
Documenti simili a Quesiti.Attività.commerciali.pdf
statuto pro loco corato
api-300844592
Costituzione Bassa