Source: http://docplayer.fi/1991192-Sahkolaitteiden-aiheuttamien-verkkohairioiden-arviointi.html
Timestamp: 2017-05-24 18:14:33+00:00
Document Index: 23641717

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'HD ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sähkölaitteiden aiheuttamien verkkohäiriöiden arviointi - PDF
Download "Sähkölaitteiden aiheuttamien verkkohäiriöiden arviointi"
Aino Sinikka Pakarinen
1 Sähkölaitteiden aiheuttamien verkkohäiriöiden arviointi Tampereen Teknillinen yliopisto Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa2 Esityksen sisältö 1. Johdanto projektin taustaa sähköverkon kuormien muuttuminen käyttöpaikkojen oikosulkuvirtojen jakauma Suomessa 2. Yleistyvien kuormien aiheuttamat välkyntäongelmat Sähkömoottorikäyttöiset yksivaihelaitteet Hitsauskoneet Rivitalolämpöpumput Omakotitalolämpöpumput 3. Välkynnän indikointi AMR-mittaustietojen perusteella 4. Välkynnän laskennallinen arviointi 5. Yhteenveto3 Projektin taustaa Aloite projektiin ET:n sähkön laadun asiantuntijaryhmästä (välkyntäongelmat lisääntyneet monissa verkkoyhtiöissä). Rahoittajat: Sähkötutkimuspooli Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK Kymenlaakson Sähköverkko Oy KSS Verkko Oy Tampereen Sähköverkko Oy Turku Energia Sähköverkot Oy Vattenfall Verkko Oy4 Sähköverkon kuormien muuttuminen Lämpöpumput ja erilaiset sähkökäyttöiset työkalut (esimerkiksi klapikoneet) yleistyvät Välkyntä on merkittävä sähkönlaatuvalitusten aihe varsinkin maaseutuverkkoyhtiöissä5 Käyttöpaikkojen oikosulkuvirtojen jakauma Suomessa Käyttöpaikkoja, joissa I k1 <250 A on tarkastelluista noin 20 % Maaseutuverkoissa jo käyttöpaikkojen, joissa I k1 <200 A osuus saattaa olla hyvinkin merkittävä (lähes kolmannes) % Tarkastelussa 8 verkonhaltijaa, joilla yhteensä käyttöpaikkaa <150A A A A >500A I k1 -arvo Laitteiden EMC-testaukset (mm. laitteiden aiheuttaman välkynnän ja yliaaltojen mittaukset) tehdään verkossa, jonka I k1 488 A6 Välkynnän häiritsevyys Välkynnän lyhytaikainen häiritsevyys P st riippuu suorakaiteen muotoisten säännöllisesti toistuvien jännitemuutosten suuruudesta d (suhteessa nimellisjännitteeseen) ja toistuvuudesta d [%] P st = 1 Oheisella kuvaajalla välkynnän lyhytaikainen häiritsevyysindeksi saa arvon P st =1 Jännitemuutosten lukumäärä minuutissa [kpl] Esim. klapikoneen käynnistys voi toistua vaikkapa 2-6 kertaa/min7 Yksivaihelaitteiden mittaukset laboratoriossa (I k1 460 A) Moottorin nimellisteho [kw] Käynnistysvirta I 1rms [A] Käyntivirta I 0rms [A] I 1rms / I 0rms Suurin jännitemuutos käynnistyksessä ΔU [V] Suurin suht. jännitemuutos käynnistyksessä d max [%] Laite Merkki ja mali Klapikone Park LS6T 2,2 41,4 4,2 9,8 13,3 5,8 0,2 O Kulmahiomakone AEG WS ,7 17,9 2,1 8,5 5,9 2,6 0,4 K Oiko-/tasohöylä Woodtec XW034 1,5 40,5 4,8 8,4 12,3 5,4 >0,7 K Ketjusaha Partner/McCulloch 1,5 33,2 4,0 8,3 13,0 5,6 0,5 K Klapisirkkeli Gern DAN088 2,2 29,4 4,0 7,3 10,2 4,4 4,5 O Oksasilppuri Wolf Garten SD180E 1,8 35,0 6,0 5,8 11,4 4,9 0,8 O Painepesuri Kärcher 770 MXS 3,0 50,5 9,0 5,6 16,4 7,1 0,2 O Jiiri-/Pöytäsirkkeli DeWalt DW711 1,3 18,4 3,3 5,6 6,5 2,8 1,1 O Paineilmakompressori Abac Millennium 2000 VD32/50 2,2 27,4 7,3 3,8 9,3 4,1 0,2 O Kulmahiomakone Co/Tech CT3253 (pehmo) 2,2 14,2 6,3 2,3 3,7 1,6 4,5 K O = oikosulkumoottori K= kommutaattorimoottori EMC-standardin IEC mukaan laitteen, jota käytetään valvotusti (attended whilst in use) mittaustulosten tulee täyttää seuraavat ehdot (standardissa määritellyssä liittymässä, I k1 488 A): 1. suhteellisen jännitemuutoksen hetkellisarvo d(t) ei saa ylittää 3,3 % pitempään kuin 500 ms 2. jatkuvan tilan suhteellinen jännitemuutos d c ei saa ylittää 3,3% 3. suurin suhteellinen jännitemuutos d max ei saa ylittää 7 %. Vaatimuksia P st 1ja P lt <0,65 ei sovelleta manuaalisen käynnistyksen aiheuttamiin jännitemuutoksiin. Käynnistysaika t 1 [s] Moottorin tyyppi8 1-vaihelaitteiden ja 3-vaihelaitteiden aiheuttamat jännitemuutokset ja välkyntä (mittauskohteen I k1 350 A) Vrmsavg Irmsavg Pst Klapikone 2,2 kw Timeplot chart Impulssinaulain maks. ja min. iskuvoima 3-vaiheinen lämpöpumppu 2,7 kw Min Max Avg CHA Vrmsavg CHB Vrmsavg CHC Vrmsavg CHA Irmsavg CHB Irmsavg CHC Irmsavg CHD Irmsavg CHA P st CHB P st CHC P st Käsisirkkeli 1,25 kw Kulmahiomakoneet 2,2 kw ja 710 W 0 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 CHA Vrmsavg CHB Vrmsavg CHC Vrmsavg CHA Irmsavg CHB Irmsavg CHC Irmsavg CHD Irmsavg CHA Pst CHB Pst CHC Pst :10:59, :56:00,009 Yksivaihelaitteiden aiheuttamat jännitemuutokset ja välkyntä Yksivaiheinen kuorma aiheuttaa muutoksia myös tähtipisteen jännitteessä; kun kuormitetussa vaiheessa vaihejännite laskee, kahdessa muussa tapahtuu yleensä jännitteen nousu. Yhden vaiheen kuormitusmuutokset näkyvät näin ollen lievempänä välkyntänä myös kahdessa muussa vaiheessa. Se, miten jännitteet kahdessa kuormittamattomassa vaiheessa muuttuvat riippuu siitä mihin suuntaan ja kuinka paljon tähtipiste heilahtaa käynnistyshetkellä. Muutoksen suunta ja suuruus riippuu verkon ja kuorman resistansseista ja reaktansseista (kuorman ominaisuudet voivat olla myös ajan suhteen muuttuvia) Verkon ja kuorman ominaisuuksista riippuen jännitemuutokset voivat naapurivaiheissa olla eri kohteissa ja eri laitteilla erilaiset.10 Hitsauslaitteiden mittaustuloksia Lyhytaikaiset välkynnän häiritsevyysindeksit, kun I k1 300 A Kolmivaiheisella hitsausinvertterillä (Kemppi Minarc 220) P st < 0.7, Yksivaiheisilla hitsausinverttereillä (Kemppi Minarc 150) P st = 3 4,6 Yksivaiheisella hitsaustasasuuntaajalla (Kemppi Super Kempak) P st 7,7 Kolmivaiheisilla laitteilla välkyntäongelmat huomattavasti vähäisempiä kuin yksivaiheisilla, koska hitsausvirran aiheuttama kuormitus jakautuu kolmelle vaiheelle, virta vaihetta kohden pienempi ei aiheuta jännitteenalenemaa nollajohtimessa Hitsausinvertterillä välkyntä vähäisempää kuin hitsaustasasuuntaajalla Syynä hitsausinvertterin tasaisempi hitsausvirta (valokaari palaa tasaisemmin)11 Hitsauslaitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus Hitsauslaitteiden valmistajat yleensä ilmoittavat laitteiden kuuluvan sähkömagneettisen yhteensopivuuden standardeissa CISPR 11 ja IEC luokkaan A ja siten laitteet on suunniteltu käytettäväksi vain teollisuusympäristössä. Esimerkiksi tässä projektissa mitatun Kemppi Minarc 150:n käyttöohjeessa on seuraavanlainen maininta: Tätä A-luokan laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinympäristössä, jossa sähkön jakelu tapahtuu julkisesta pienjänniteverkosta. Tällaisessa ympäristössä saattaa olla vaikeata toteuttaa sähkömagneettinen yhteensopivuus sekä sähköverkkoon johtuvien että säteilevien häiriöiden osalta. => Laitteet eivät välttämättä täytä (eikä niiden em. lähtökohdasta tarvitse täyttää) standardin IEC vaatimuksia.12 Rivitalolämpöpumppujen mittaukset Tehotiedot Verkkotiedot Vuosimalli Antoteho 0/+35 C [kw] Ottoteho 0/+35 C [kw] Pehmeäkäynnistin Mitattu rms-arvo I1rms [A] 1) Mitattu suurin rms-arvo I 1maxrms [A] 2) Suurin jänniteheilahdus käynnistyksessä 2) [V] Syöttävän muuntajan koko [kva] Laskennallinen Ik1 asiakkaalla Ik1a [A] Laskennallinen Ik3 asiakkaalla [A] Merkki ja malli Tyyppi IVT Greenline G26 MLP ,9 6 e , ,7 x IVT Greenline G35 MLP ,2 8,4 e , ,9 x IVT Greenline G26 MLP ,9 6 e , ,0 x IVT Greenline G35 MLP ,2 8,4 e , ,0 x 1) kolmen vaiheen virtojen keskiarvo 2) suurin vaihevirta tai jänniteheilahdus I1rms/Ik1a [%] Käyntisyklin ja välkynnän mittaus Suhde I 1rms /I k1 kuvaa asiakkaalla mitatun lämpöpumpun käynnistysvirran suurimman tehollisarvoon suhdetta laskennalliseen oikosulkuvirtaan (taulukossa prosentteina). Mitä suurempi suhde on, sitä todennäköisempää on välkyntäongelmien esiintyminen. Käynnistysten toistotaajuudesta riippuen, jos I 1rms /I k1 > % välkyntä alkaa olla häiritsevää13 Omakotitalolämpöpumppujen mittaukset Tehotiedot Käynnistysvirta Verkkotiedot Vuosimalli Antoteho 0/+35 C [kw] Ottoteho 0/+35 C [kw] Pehmeäkäynnistin Valmistajan ilm. rmsarvo [A] Mitattu rms-arvo I1rms [A] 3) Merkki ja malli Tyyppi Lämpöässä V15 MLP 16,7 3,57 e , ,4 Lämpöässä V15 MLP 16,7 3,57 k , ,3 x Lämpöässä V10.5 MLP 11,4 2,42 k , ,5 x Lämpöässä V13 MLP ,2 3,03 k , ,6 Lämpöässä V10.5 MLP ,4 2,42 k , ,1 x Lämpöässä B15 MLP k , ,1 Nibe kw MLP 8,8 1,9 k , ,9 6 (9) x Oilon Geopro SH-11 MLP ,7 e , ,7 6 x Oilon Geopro SH-7 MLP 7,5 1,8 e , ,7 6 Viessmann Vitocal 300 BWC110 MLP 10,8 2,4 k , ,3 3/6/9 Lämpöässä MLP k ,0 x IVT /Elektro Standard 495 Twin MLP+PILP ,0 1) 1,4 2) e , ,2 9 x IVT /Elektro Standard 495 Twin MLP+PILP ,0 1) 1,4 2) e , ,0 9 1) Antoteho 0/+45 C 2) Kompressoriteho 3) kolmen vaiheen virtojen keskiarvo 4) suurin vaihevirta tai jänniteheilahdus Potentiaalisissa ongelmakohteissa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota lämpöpumpun käynnistysvirtaan (valmistajien ilmoitukset ovat käyttökelpoinen lähtökohta) Mitattu suurin rmsarvo I1maxrms [A] 4) Suurin jänniteheilahdus käynnistyksessä 4) [V] Syöttävän muuntajan koko [kva] Laskennallinen Ik1 liittämispisteessä [A] Laskennallinen Ik1 asiakkaalla Ik1a [A] Laskennallinen Ik3 asiakkaalla [A] Mitattu Ik1 asiakkaalla [A] I1rms/Ik1a [%] Lisälämpövastus [kw] Käyntisyklin ja välkynnän mittaus14 Lämpöpumppujen aiheuttama välkyntä Lämpöpumppujen aiheuttamaan välkyntään vaikuttavat mm. pumpun käynnistysvirta (riippuu mm. pehmeäkäynnistimestä ja kompressorin rakenteesta) pumpun käynnistymistiheys (riippuu mm. varaajan koosta, talon lämmöntarpeesta ja pumpun tehosta) ongelmia voidaan vähentää mm. rajoittamalla käynnistysvirtaa esim. pehmeäkäynnistimellä tai käyttämällä suurempaa lämminvesivaraajaa Omakotitalolämpöpumppujen mittaustulosten perusteella, jos I k1 < 250 A välkyntäongelmat mahdollisia pienehköilläkin pumpuilla, isommilla pumpuilla todennäköisiä 250 A I k1 < 350 A välkyntäongelmat yksittäisillä pumpuilla epätodennäköisiä, useammalla samaan haarautumiskohtaan liitetyllä pumpulla ongelmat mahdollisia varsinkin jos käyntisykli on tiheä I k1 > 350 A ongelmat epätodennäköisiä15 Välkynnän indikointi AMRmittaustietojen perusteella 15 Projektissa mukana olleen AMR-mittarin (Iskraemeco MT372) mittaustietojen avulla ei voitu sanoa mitään varmaa välkynnän tasosta. AMR-mittari mittasi: jännitetasot 10 minuutin keskiarvoina (osumataulukko) päivän alimman ja ylimmän yhden sekunnin jännitteen tehollisarvon epäsymmetriaa ja vaihevikoja hälytysluoteisesti jännitekatkoja ja jälleenkytkentöjä Haluttaessa tarkempaa tietoa nopeista jännitteen muutoksista ja etenkin välkynnästä, tarvitaan toinen mittalaite kuten MX Electrix eql Laatumoduuli16 16 Jännitemuutoksen arviointimenetelmä Adaton sivuilta ladattavissa oleva exel-taulukko OIKOSULU_JÄNNITTEENALENEMA.xls lähtötietoina verkkotiedot ja moottorin teho17 Välkynnän laskennallinen arviointimenetelmä 17 Menetelmä esitellään standardissa IEC : IEC Limits Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current 16 A per phase and not subject to conditional connection Jokaiselle 10 minuutin aikana tapahtuneelle jännitemuutokselle lasketaan t f flicker impression time (vaikutelma-aika) t f 2,3( F * d 3,2 max ) Missä F on painokerroin jännitemuutokselle ja d max on jännitemuutos suhteessa nimellisjännitteeseen prosentteina Arvio välkynnän lyhytaikaiselle häiritsevyysindeksille saadaan seuraavasti: T p on mittausajanjakso sekunteina P st t f TP 1 3,218 Välkynnän laskennalliseen arviointimenetelmään liittyvät huomiot 18 Menetelmän antama Pst arvo on ±10% mitatusta NOTE 1 The value of Pst obtained using this method is expected to be within ±10 % of the result which would be obtained by direct measurement (reference method). Menetelmän tarkkuus kärsii, jos jännitemuutosten väli on alle 1 s NOTE 2 This method is not recommended if the time duration between the end of one voltage change and the start of the next is less than 1 s.19 Yhteenveto Yksivaihelaitteista ongelmallisimpia klapikone käynnistysvirta suurehko käynnistyksiä usein (jokaisella halkaisulla) IEC :n vaatimukset eivät rajoita tätä! Hitsauskoneet yleensä suunniteltu käytettäväksi teollisuusympäristössä - IEC ei koske niitä ongelmia voitaisiin vähentää oleellisesti suosimalla kolmivaihelaitteita (pätee muihinkin yksivaihelaitteisiin) Myös painepesurit ja oksasilppurit potentiaalisia ongelmalaitteita Em. laitteiden käyttö yleensä lyhytaikaista ja satunnaista -> on mahdollista sopia käytön ajankohdista. Usein jo välkynnän syyn kertominen asiakkaalle saattaa riittää (kyse ei ole verkon viasta). Lämpöpumppujen aiheuttama välkyntä ei ole laajamittainen ongelma, mutta heikohkon verkon alueella (I k1 < A) ja suurten kiinteistöjen pumppuja liitettäessä myös kaupunkiverkoissa välkyntäriski on huomioitava, ja asiakkaiden opastukseen ja pumpun käynnistysvirtaan on syytä kiinnittää huomiota. Yksinkertaisia keinoja arviointiin: käynnistysvirran ja I k1 -arvon suhde jännitteenaleneman arviointi Adaton sivuilta löytyvän Excel-taulukon avulla, välkynnän häiritsevyyden arviointi IEC mukaan Samankaltaiset tiedostot
Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla Sähkönlaatuasiantuntija Urakoitsijapäivä Kouvola Lähtötiedot Asiakasvalitus välkynnästä ok-talo Valo välähtää usein, ajoittain Lisätiedot VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA
VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa Lisätiedot Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana Lisätiedot Sähkön laatu sairaalaympäristössä Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy
Sähkön laatu sairaalaympäristössä 4.10.2016 Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy Sähkön laadun määritelmä Sähkön laadulle on asetettu vaatimuksia standardeissa ja suosituksissa, esim. SFS EN 50160, SFS 6000-7-710 Lisätiedot AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY
T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Lisätiedot ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.
ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. X.X.2015 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus Lisätiedot Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit
Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle Lisätiedot Wind Power in Power Systems
Wind Power in Power Systems 5. Power Quality Standards for Wind Turbines (Sähkön laatustandardit tuuliturbiineille) 5.1 Johdanto Tuulivoima sähköverkossa vaikuttaa jännitteen laatuun, minkä vuoksi vaikutukset Lisätiedot Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I
Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden Lisätiedot Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801
Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin Lisätiedot S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA
S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen Lisätiedot Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110
Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo, Lisätiedot Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)
Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys Lisätiedot SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT
SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT Jari Aalto, Asiantuntijapalvelut, Are Oy 5.10.2016 ARE PÄHKINÄNKUORESSA Toimipaikat 25 paikkakuntaa Suomessa Pietari, Lisätiedot Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen
DEE-11000 Piirianalyysi Aktiiviset piirikomponentit 1 Aktiiviset piirikomponentit Sähköenergian lähteitä Jännitelähteet; jännite ei merkittävästi riipu lähteen antamasta virrasta (akut, paristot, valokennot) Lisätiedot Pehmeäkäynnistin. Mitä haittoja arvelet staattorijännitteen leikkaamisesta olevan momentin pienenemisen lisäksi (Vihje: mieti, onko virta sinimäistä)?
Pehmeäkäynnistin 1 TEL-1400 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY/TEL 28.9.2000 5.2.2007 Pehmeäkäynnistin P. Puttonen J. Alahuhtala 1 Johdanto Pehmeäkäynnistintä käytetään teollisuudessa monipuolisesti Lisätiedot Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus
Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot Lisätiedot Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014
Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella Lisätiedot SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry
SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia Lisätiedot YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI
Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu Lisätiedot Pienjänniteliittymien liittymismaksut ja hintavyöhykkeet, sulakekoko enintään 160 A
KSS VERKKO OY 1 (3) SÄHKÖVERKON LIITTYMISMKSUT 1.1.2013 LKEN Sovelletaan KSS Verkko Oy:n vuoden 2010 jakelualueella arvonlisäverottomia maksuja Pienjänniteliittymien liittymismaksut ja hintavyöhykkeet, Lisätiedot TTY FYS-1010 Fysiikan työt I AA 1.2 Sähkömittauksia Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk.
TTY FYS-1010 Fysiikan työt I 14.3.2016 AA 1.2 Sähkömittauksia 253342 Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk. 246198 Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk. Sisältö 1 Johdanto 1 2 Työn taustalla oleva teoria 1 2.1 Oikeajännite- Lisätiedot Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Lisätiedot Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi
Maalämpöpumput Uutuus! IVT GEO 312C invertermaalämpöpumppu www.ivt.fi Pohjoismaista osaamista Bosch-konsernissa yli 15 000 maalämpö asennuksen kokemuksella IVT menestyi Tekniikan Maailman vertailussa Kaikille Lisätiedot 9. LOISTEHON KOMPENSOINTI JA YLIAALTOSUOJAUS
9. LOISTEHON KOMPENSOINTI J YLILTOSUOJUS 9.1. Loistehon kompensointitarpeen määrittäminen Tietyt sähköverkkoon liitettävät kuormitukset tarvitsevat toimiakseen pätötehon P ohella myös loistehoa Q. Näitä Lisätiedot Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.
LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan Lisätiedot Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus
Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 30.10.2014 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt: Lisätiedot Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi
Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat Lisätiedot MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI
MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI 10.2014 Copyright Ols-Consult Oy 1 Yleistä Sähkön turvallinen käyttö edellyttää aina mitoitusta joka voidaan suorittaa vain laskemalla. Tietenkin huolellinen ja osaava suunnittelu Lisätiedot 110 kv verkon sähkönlaatu
Raportti 1 (10) 110 kv verkon sähkönlaatu Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Jännitteen laatu 110 kv verkossa... 2 2.1 Verkkojännitteen taajuus... 3 2.2 Jännitteen taso... 3 2.3 Jännitteen vaihtelut... Lisätiedot Eristysvastuksen mittaus
Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta Lisätiedot Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija Lisätiedot Servo-case, tilanne 16.9.2005
Servo-case, tilanne.9.25 Jari Halme Tutkija jari.halme@vtt.fi Case: Servomoottorin toimintakunnon valvonta ja testaus Vastuullinen yritys ja vastuuhenkilö: Kimmo Ukkonen, Foxconn Oy Muut osallistuvat yritykset: Lisätiedot VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw
VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla Lisätiedot Oikosulkumoottorikäyttö
Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö T. Kantell & S. Pettersson 2 Laboratoriomittauksia suorassa verkkokäytössä 2.1 Käynnistysvirtojen Lisätiedot Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia Lisätiedot Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen
DEE-11000 Piirianalyysi Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet 1 Vaihtovirta vs tasavirta Sähkömagneettinen induktio tuottaa kaikissa pyörivissä generaattoreissa vaihtojännitettä. Vaihtosähköä on Lisätiedot KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz
KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun Lisätiedot Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat
Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat Valmistaja: TMC Transformers Standardimuuntajien tekniset tiedot Teho Ensiöpuolen eristystaso Väliottokytkin Toisiojännite Taajuus Kytkentäryhmä Jäähdytys Lämpötilaluokka Lisätiedot Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.
Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan Lisätiedot JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus
JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun Lisätiedot VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06
VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin, Lisätiedot Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan
VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan Lisätiedot Sähkön liittymismaksut, hinnasto alkaen
Sähkön liittymismaksut, hinnasto 1.1.2015 alkaen Yleistä Outokummun Energia Oy noudattaa sähköverkkoon liittymisessä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkön käyttöpaikkojen liittymisen ehtoja LE 2014 Lisätiedot Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä
Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon Lisätiedot SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus
SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Lisätiedot Sääasema Probyte JUNIOR
Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi, Lisätiedot Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari
Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Esite ODIN 1 FI 02_01 1SCC480001C1801 ODIN-mittari Sisältö Yleiskuvaus...3 OD4165,suoraan kytketty 3-vaihemittari(enintään 65 A)...4 OD4110,virtamuuntajaan kytketty 3-vaihemittari...5 Lisätiedot Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio
Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio Antti Haarto.05.013 Magneettivuo Magneettivuo Φ on magneettivuon tiheyden B ja sen läpäisemän pinta-alavektorin A pistetulo Φ B A BAcosθ missä θ on Lisätiedot Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta
Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet Lisätiedot Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle
Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Eurolaite Oy on vuonna 1 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on Lisätiedot Mittausepävarmuuden laskeminen
Mittausepävarmuuden laskeminen Mittausepävarmuuden laskemisesta on useita standardeja ja suosituksia Yleisimmin hyväksytty on International Organization for Standardization (ISO): Guide to the epression Lisätiedot DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä
1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä Lisätiedot KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M
V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään Lisätiedot Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa
Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita Lisätiedot Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy
Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu Lisätiedot pitkittäisaineistoissa
Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon Lisätiedot 4. SÄHKÖMAGNEETTINEN INDUKTIO
4. SÄHKÖMAGNEETTINEN INDUKTIO Magneettivuo Magneettivuo Φ määritellään vastaavalla tavalla kuin sähkövuo Ψ Magneettivuo Φ on magneettivuon tiheyden B ja sen läpäisemän pinta-alan A pistetulo Φ= B A= BAcosθ Lisätiedot Jari Nieminen / Mikkeli AMK ABB Varmennettu sähkönsyöttö. ABB Group November 26, 2014 Slide 1
Jari Nieminen / Mikkeli AMK 26.11.2014 ABB Varmennettu sähkönsyöttö November 26, 2014 Slide 1 ABB Suomessa 125 vuotta Strömbergin jalanjäljillä vuodesta 1889 November 26, 2014 Slide 2 Sisältö Varmennettu Lisätiedot EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka"; Lisätiedot ASENNUSOHJE AK-CC 350
ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6) Lisätiedot TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI
Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli Lisätiedot Lasketaan siirretty teho. Asetetaan loppupään vaihejännitteelle kulmaksi nolla astetta. Virran aiheuttama jännitehäviö johdolla on
ELEC-E849. Tarkastellaan viittä rinnakkaista siirtojohtoa. Jännite johdon loppupäässä on 400, pituus on 00 km, reaktanssi on 0, ohm/km ( ohmia/johto). Kunkin johdon virta on 000. Jätä rinnakkaiskapasitanssit Lisätiedot KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40
KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua. Lisätiedot PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset
PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset Tutkimuksen ajankohta: vko 2-3 / 2010 Raportin päiväys: 25.01.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09 839 22377 Kuntotutkimuksen suorittajat: Lisätiedot 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla
PERMITTIIVISYYS Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä. Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset +Q ja Q ja levyjen Lisätiedot Sinimuotoinen vaihtosähkö ja siihen liittyviä käsitteitä ja suureita. Sinimuotoisten suureiden esittäminen osoittimilla
LIITE I Vaihtosähkön perusteet Vaihtojännitteeksi kutsutaan jännitettä, jonka suunta vaihtelee. Vaihtojännite on valittuun suuntaan nähden vuorotellen positiivinen ja negatiivinen. Samalla tavalla määritellään Lisätiedot FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva Lisätiedot LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA
1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista Lisätiedot PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL
MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä Lisätiedot Asiakkaalle tuotettu arvo
St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla Lisätiedot Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu
TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt, Lisätiedot KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550
KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö, Lisätiedot Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä
Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden Lisätiedot TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG
SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269 Lisätiedot SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit
SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit jännitelähde virtalähde Kirchhoffin virtalaki Kirchhoffin jännitelaki Käydään läpi Kirchhoffin lait, Lisätiedot Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera
TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta. Lisätiedot Tekniset tiedot LA 12TU
Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Lisätiedot Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!
Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin Lisätiedot Käyttöohje HT4020 4022
Käyttöohje HT4020 4022 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.03-03/02/2004 SISÄLTÖ: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ennen käyttöä...2 1.2. KÄYTÖN AIKANA...3 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...4 2. Lisätiedot Nilan VPM 360. Tekniset tiedot
Nilan VPM 360 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 250 1000 Nimellinen tilavuusvirta 300 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 1000 Mitat L x S x H mm 2.255 x 940 x 1.400 Paino ilman pakkausta Lisätiedot N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70
13/Nide 01 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 159 370L0388 N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10870 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita Lisätiedot Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri
Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri käytössä olevien akkujen testaus dynaaminen purkaus sama teho eri jännitteillä reaaliaikainen monitorointi nopea raportin luominen yksinkertainen käyttö BWM-moduulien Lisätiedot TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari
Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm Lisätiedot APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01821-15 18.5.2015 APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: APAD Teknologiat Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-01821-15 1(2) Tilaaja APAD Teknologiat Oy Lisätiedot Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta.
SÄHKÖLIITTYMÄN LIITTYMISMAKSUPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN Yleistä Sähkönkäyttöpaikan liittämisessä sovelletaan sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (LE14). Niitä täydentävät nämä liittymismaksuperusteet. Lisätiedot ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET
PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite Lisätiedot TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG
SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579 Lisätiedot Pt-100-anturin vertailu: anturin kalibrointi ja kalibrointikertoimen laskeminen
J2/2008 Pt-100-anturin vertailu: anturin kalibrointi ja kalibrointikertoimen laskeminen Loppuraportti Thua Weckström Mittatekniikan keskus Espoo 2008 Julkaisu J2/2008 Pt100-anturin vertailu: kalibrointi Lisätiedot 6. Sähkön laadun mittaukset
Wind Power in Power Systems -kurssi Janne Strandén 6.1. Johdanto 6. Sähkön laadun mittaukset Sähkön laadulla (power quality) tarkoitetaan tuuliturbiinin yhteydessä puhuttaessa turbiinin suorituskykyä tuottaa Lisätiedot TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG
VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please Lisätiedot Pakettisynkronointitestauksen automaatio
Pakettisynkronointitestauksen automaatio Risto Hietala valvoja: Prof. Riku Jäntti ohjaaja: DI Jonas Lundqvist ESITYKSEN RAKENNE Tietoverkkojen synkronointi Pakettikytkentäisten verkkojen synkronointi Ohjelmistotestaus Lisätiedot Nilan VPM 240. Tekniset tiedot
Nilan VPM 240 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 220-670 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 670 Mitat L x S x H mm 2.155 x 750 x 1.240 Paino ilman pakkausta Lisätiedot KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani
KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi- Lisätiedot Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?
Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi? Oleteaan tyhjiö: ei virtoja ei varauksia Muutos magneettikentässä saisi aikaan sähkökentän. Muutos vuorostaan sähkökentässä saisi aikaan magneettikentän....ja niinhän Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute