Source: http://docplayer.fi/3283854-Huoltokirjaohjeistus.html
Timestamp: 2017-05-26 22:56:32+00:00
Document Index: 12059695

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ']

HUOLTOKIRJAOHJEISTUS - PDF
Download "HUOLTOKIRJAOHJEISTUS"
1 Sivu 1/25 HUOLTOKIRJAOHJEISTUS VERSIO2 Sivu 2/25 ESIPUHE Tämä ohjeisto on laadittu tukemaan rakennushankkeen huoltokirjan koordinointia ja laadintaa. Huoltokirjan koordinoinnilla varmistetaan, että rakennushankeen aikana saadaan kerättyä rakennuksen ylläpitovaiheessa tarvittava tieto yhteen sekä varmistettua huoltokirjalle asetetut tavoitteet kiinteistön mahdollisimman häiriöttömälle käytölle ja elinkaaritaloudelliselle ylläpidolle. Huoltokirja laaditaan suunnittelu- ja rakentamisprosessin yhteydessä. Laadintaan ja huoltokirjaan tulevien tietojen keräämiseen osallistuvat hankkeen tilaaja, rakennuttaja, huoltokirjakoordinoija, suunnittelijat, valvojat, urakoitsijat, laitteiden ja materiaalien toimittajat sekä kiinteistön ylläpidosta vastaavat. Huoltokirjatiedot tallennetaan Haahtela RES järjestelmään sekä sähköiseen arkistoon. Sähköisen arkistoinnin järjestäminen on parhaillaan käynnissä. Tiedot, jotka tässä ohjeistuksessa on määritetty tallennettaviksi sähköiseen arkistoon, tallennetaan toistaiseksi Tilapalvelujen arkistoon erillisen arkistointiohjeen mukaisesti. Ohjeistus sisältää ohjeet ja esimerkkidokumentit koordinaattorin tehtävien hallintaan ja tiedon keräämiseen. Kaikille laadintaan osallistuville on esitetty tehtävärajaukset ja vastuualueensa. Tehtävärajaukset ovat ohjeellisia, jotka tulee aina hankkeen alussa vahvistaa. Oulussa Veijo Kotilainen kiinteistöpäällikkö vs. Mika Huhtala rakennuttajapäällikkö Oulun kaupunki Liikelaitos Oulun Tilakeskus3 Sivu 3/25 ESIPUHE SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ HUOLTOKIRJAN LAADINTA HUOLTOKIRJAAN TOIMITETTAVAT TIEDOT Perus- ja yhteystiedot Tavoiteolosuhteet ja toiminta-arvot Käyttöikätavoitteet Takuuajat Tilatiedot ja järjestelmäkuvaukset Tilaluettelo Järjestelmäkuvaukset Käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeita kiinteistönhoitoon Laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet Tilojen käyttö- ja hoito-ohjeet Nurmikoiden ja istutusten hoito-ohjeet Poikkeustilanneohjeet Paikantamispiirustukset Muut piirustukset Piirustusluettelot Pelastussuunnitelmakuvat Kone- ja laitetiedot Kone- ja laiteluettelot Konekortit Tuotekortit Pöytäkirjat Selvitykset ja tutkimukset Viranomaismääräykset ja pöytäkirjat Kiinteistöön sijoitettavat tiedot HAAHTELA RES -JÄRJESTELMÄÄN LAADITTAVAT TIEDOT Tervetuloa taloon Osapuolirekisteri Huolto-ohjelma HUOLTOKIRJAN LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Huoltokirjan takuuaika Ylläpito-organisaation tehtävät LIITTEET Liite 1: Huoltokirjan laadintavastuut rakennushankkeessa Liite 2: Hankkeen huoltokirjan tilanneraporttimalli Liite 3: Perustietokortti - lomake Liite : Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden sekä tavarantoimittajien yhteystiedot - lomake Liite : Olosuhdetaulukko-lomake ja tavoiteolosuhteet esimerkki Liite 6: Käyttöikätavoitteet - lomake Liite 7: Takuuajat ja vastuut - lomake4 Sivu 4/25 Liite 8: Tilaluettelo esimerkki Liite : Järjestelmäkuvaukset - lomakkeet Liite : Järjestelmäkuvaukset esimerkit Liite 11: Yleiset poikkeus- ja häiriötilanneohjeet Liite 12: Paikantamispiirustukset esimerkit Liite 13: IV-vaikutusaluepiirustukset esimerkit Liite 14: Pelastuspiirustukset esimerkit Liite 15: Konekorttipohja - lomake Liite 16: Konekortti esimerkki Liite 17: Viranomaistarkastukset - lomake5 Sivu 5/25 1 YLEISTÄ Oulun kaupungin omistamien julkisten kiinteistöjen huoltokirjajärjestelmä on Haahtela RES. Haahtela RES on internetissä käytettävä ohjelmisto, jonka toimittamisesta ja kehittämisestä vastaa Haahtela-yhtiöt Oy. Haahtela RES avautuu osoitteessa: Uudis- ja perusparannuskohteissa huoltokirja laaditaan osana suunnittelu- ja rakentamisprosessia siten, että huoltokirja voidaan ottaa käyttöön heti rakennushankkeen valmistuessa. Hankkeen tilaaja valitsee hankkeeseen erillisen huoltokirjakoordinaattorin ja määrittää huoltokirjalle asetettavat vaatimukset. Huoltokirjakoordinaattori ohjaa huoltokirjatietojen toimittamista ja kokoaa tiedoista toimivan kokonaisuuden. Huoltokirjakoordinaattori laatii huoltokirjan laatimisaikataulun. Huoltokirjan laadinnan ohjaus ja seuranta sisällytetään jokaisen suunnittelu- ja työmaakokouksen asialistalle. Tällöin voidaan puuttua ajoissa mahdollisiin ongelmiin ja varmistaa työn eteneminen rakennushankkeen mukana. Kukin suunnittelija ja urakoitsija vastaavat huoltokirjan laatimisesta omalta osaltaan. Osapuolet tuottavat ja toimittavat koordinaattorille huoltokirjamateriaalia oman suunnittelualan tai urakka-alueensa osalta. Periaatteena on, että urakoitsijat täydentävät suunnittelijoiden laatimat osiot. Huoltokirja otetaan käyttöön hankkeen käytönoton yhteydessä. Huoltokirjan tulee olla täysin valmis kolmen kuukauden sisällä hankkeen vastaanotosta.6 Sivu 6/25 2 HUOLTOKIRJAN LAADINTA Huoltokirjakoordinaattorin valinta Sisällön tason määrittely Aikataulujen laadinta ja tiedonkeruun ohjeistus Tietojen laatiminen ja toimittaminen koordinaattorille tilaaja tilaaja, koordinaattori koordinaattori, rakennuttaja suunnittelijat, urakoitsijat, koordinaattori, rakennuttaja, valvoja Hankkeesta vastaava tilaajan edustaja valitsee hankkeelle erillisen huoltokirjakoordinaattorin. Tilaaja määrittelee huoltokirjan sisällön huoltokirjakoordinaattorin kanssa. Huoltokirjan laadinnan aloituskokouksessa nimetään hankkeeseen osallistuvat henkilöt/tahot sekä heidän tehtävänsä. Rakennuttaja (projektipäällikkö tai rakennuttajakonsultti) sovittaa huoltokirjalaadinnan hankkeen kokonaisaikatauluun sekä huolehtii, että huoltokirjan laadinta on yhtenä asiana jokaisen suunnittelu- ja työmaakokouksen asialistalla. Huoltokirjakoordinaattori ohjeistaa tiedonkeruun ja laatii tarkemmat aikataulut yhdessä rakennuttajan (projektipäällikön tai rakennuttajakonsultin) kanssa. Työmaavalvoja toimii työmaalla huoltokirjayhteyshenkilönä sekä varmistaa, että muutostöiden vaikutukset huomioidaan huoltokirjan laadinnassa. Työmaavalvoja huolehtii, että tarvittava aineisto toimitetaan koordinaattorille. Suunnittelijat vastaavat huoltokirjatietojen laatimisesta omalta osaltaan sekä urakoitsijoiden laatimien osien tarkistamisesta siten, että suunnitelmat tulevat täydennetyksi riittävillä toteutustiedoilla. Suunnittelijat toimittavat vaaditun aineiston huoltokirjakoordinaattorille. Urakoitsijat täydentävät suunnittelijoiden laatimat osuudet lopullista toteutusta vastaavaksi ja toimittavat muun vaaditun aineiston huoltokirjakoordinaattorille. Huoltokirjakoordinaattori vastaa toimitettujen tietojen viennistä huoltokirjajärjestelmään sekä laatii huoltokirjaan muun vaadittavan sisällön kuten huolto-ohjelman. Kiinteistön ylläpidon huolto-ohjelman laatimiseen osallistuvat koordinaattorin lisäksi, kyseisen kiinteistön isännöitsijä sekä jo mahdollisesti valittu kiinteistönhoito-organisaatio. Taulukossa 1 on esitetty tiivistetysti eri osapuolien roolit huoltokirjan laadinta prosessissa.7 Sivu 7/25 Taulukko 1. Osapuolten vastuita ja velvollisuuksia tiivistetysti. Huoltokirjarooli Tilaaja Rakennuttaja (rakennuttajakonsultti tai rakennushankkeesta vastaava projektipäällikkö) Työmaavalvoja Huoltokirjakoordinaattori Suunnittelija Urakoitsija Isännöitsijä Järjestelmäntoimittaja Työtehtävän kuvaus Huoltokirjakoordinaattorin valinta. Huoltokirjan sisällön määrittäminen ja hyväksyminen. Huoltokirjan laadinnan ja koordinoinnin valvonta ja ohjaus. Huoltokirjan laadinnan sovittaminen kokonaisaikatauluun. Huolehtii, että jokaisen suunnittelu- ja työmaakokouksen asialistalla yhtenä asiana käsitellään huoltokirja-asiat. Huolehtii, että suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden maksuposti on kytketty huoltokirjan laadintatehtäviin. Tiedottaminen ja tiedonsiirron valvonta laadinnan aikana. Käyttöönottokoulutuksen ajankohdasta sopiminen. Huolehtii huoltokirjan luovuttamisesta sovitussa aikataulussa. Toimii yhteyshenkilönä huoltokirja-asioissa työmaalla. Varmistaa, että muutostöiden vaikutukset huomioidaan huoltokirjan laadinnassa. Huolehtii, että huoltokirjaan tuleva aineisto toimitetaan koordinoijalle tai suunnittelijoiden kautta koordinoijalle. Huoltokirjan laadintaprosessin ohjeistus, valvonta, johtaminen. Huoltokirjan sisällön tavoitteiden asettaminen yhteistyössä tilaajan kanssa. Laadintaprosessin aikataulun laatiminen. Huoltokirjaan toimitettavan materiaalin tarkistus ja valvonta. Huoltokirjatietojen vienti Haahtela-RES - ja Oulun kaupungin sähköiseen arkistointi järjestelmään. Huoltokirjan sisällön kokoaminen ja laatiminen. Huoltosuunnitelman laatiminen yhteistyössä omistajan, käyttäjän ja kiinteistönhoitopalveluiden edustajien kanssa. Osallistuu työmaa- ja urakoitsijakokouksiin tarvittavissa määrin. Huoltokirjan esittely, käyttöönotto ja koulutus. Vastaa, että huoltokirja luovutetaan sovitussa laajuudessa ja aikataulussa. Suunnittelutietojen toimittaminen huoltokirjakoordinaattorille siirrettäväksi huoltokirjaan. Urakoitsijoiden toimittamien tietojen tarkastaminen. Suunnittelijoiden tietojen täydentäminen toteutusta vastaavaksi. Tavarantoimittajien sähköisten käyttö- hoito- ja huoltoohjeiden toimittaminen. Materiaali-, kone- ja laitetietojen toimittaminen. Mittauspöytäkirjojen toimittaminen. Kiinteistönhoidon ja huollon sekä kunnossapidon palvelukuvausten määrittäminen. Vastaa järjestelmän toiminnasta. Neuvoo ja opastaa järjestelmään liittyvissä asioissa.8 Sivu 8/25 Huoltokirjan laadintaan osallistuvien vastuut ja tehtävät on esitetty yksityiskohtaisemmin liitteessä 1 Huoltokirjan laadintavastuut rakennushankkeessa. Liitteen mukaan laadittu laadintavastuutaulukko liitetään suunnittelu- ja urakkatarjouspyyntöjen ja -sopimuksien liitteeksi. Hankeorganisaatio ohjeistetaan toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot huoltokirjakoordinaattorille sähköisessä muodossa. Tämä ohjeistus sisältää valmiita tiedonkeruupohjia (.doc tai.xls ), joita käytetään tiedon keräämisessä ja toimittamisessa. Tiedonkeruupohjien tiedostot tulee kopioida omalle työasemalle ennen tiedostojen käyttämistä. Täydennetyt tiedonkeruupohjat ja -taulukot sekä muu aineisto toimitetaan huoltokirjakoordinaattorille, joka liittää tiedot huoltokirjaan. Huoltokirjakoordinaattori seuraa tiedonkeruun tilannetta ja raportoi tilaajalle ja rakennuttajalle sovituin välein tilanteesta tilanneraportilla. Tiedonkeruun tilanneraportissa esitetään mm. seuraavat asiat: vastuurajataulukko, jossa tiedonkeruun tilanne on esitetty eri väreillä seuraavana toimitettavat tiedot ja aikataulu Tiedonkeruun tilanneraporttimalli on esitetty liitteessä 2 Hankkeen huoltokirjan tilanneraporttimalli.9 Sivu 9/25 3 HUOLTOKIRJAAN TOIMITETTAVAT TIEDOT Huoltokirjaa varten tiedot toimitetaan sähköisessä muodossa. Tiedot toimitetaan tämän ohjeistuksen liitteenä olevilla tiedonkeruupohjilla, suunnittelutiedostoina sekä lisäksi erikseen laadittavina ja tavarantoimittajien laatimina sähköisinä tiedostoina. Tiedonkeruupohjien sijasta voidaan sovittaessa käyttää myös muita tietue- tai tiedostomuotoja mm. urakoitsijoiden omien järjestelmien tulosteita. Suunnittelijat ja urakoitsijat toimittavat tiedot koordinaattorille. Huoltokirjakoordinaattori liittää kerätyt tiedot Haahtela RES järjestelmään ja/tai Oulun kaupungin sähköiseen arkistoon. Tiedot kerätään ja toimitetaan aina koordinaattorin ohjeistuksen mukaisesti. Taulukossa 2 on esitetty kaikki sähköiset tiedot, jotka toimitetaan rakennushankkeesta koordinaattorille sekä näiden tiedostojen tallennuspaikka. Huoltokirjakoordinaattori laatii lisäksi suoraan huoltokirjajärjestelmän tietokantaan tietoja hankkeesta toimitettujen tietojen perusteella. Huoltokirjajärjestelmään suoraan laadittavat tiedot on esitetty kappaleessa 4 Haahtela RES -järjestelmään laadittavat tiedot. Huoltokirjaa laadittaessa tulee muistaa, että huoltokirja tehdään ennen kaikkea kiinteistönhoidon ylläpitovaihetta varten ja sillä luodaan perusta kiinteistön oikealle käytölle ja systemaattiselle ylläpidolle. Tämän vuoksi kaikki tiedot esim. LVI-järjestelmäkuvaukset tulee esittää ylläpidon näkökulmasta ja ylläpitovaiheessa tarvittavalla tarkkuudella. Liitteessä 1 on esitetty taulukko, jossa on esitetty osapuolittain huoltokirjan kohdat, joiden laadintaan osapuolet osallistuvat. Tässä ohjeessa on kerrottu tarkemmin huoltokirjakohtaa vastaavan otsikon alla, mitä tietoja ja miten tiedot toimitetaan koordinaattorille.10 Sivu 10/25 Taulukko 2. Huoltokirjaa varten toimitettavien sähköisten tiedostojen tallennuspaikka Toimitettava tieto 1 Perus- ja yhteystiedot Perustietokortti Yhteystiedot Tavoiteolosuhdetaulukko Käyttöikätavoitteet Takuuajat-taulukko 2 Tilatiedot ja järjestelmäkuvaukset Tilaluettelo Järjestelmäkuvaukset 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeita kiinteistönhoitoon Laitteiden käyttö-, hoito- ja huolto-ohjeet Tilojen käyttö- ja hoito-ohjeet Nurmikoiden ja istutusten hoito-ohjeet Poikkeustilanneohjeet 4 Paikantamispiirustukset Paikantamispiirustukset Vaikutusaluekuvat 5 Muut piirustukset Piirustusluettelot Pelastussuunnitelmat 6 Kone- ja laitetiedot Laiteluettelot Konekortit 7 Tuotekortit Tuotekortit 8 Pöytäkirjat Tallennuspaikka Huoltokirja Huoltokirja (hankkeen aikaiset tiedot) Huoltokirja Huoltokirja Huoltokirja Huoltokirja & Sähköinen arkisto Huoltokirja Huoltokirja Huoltokirja Huoltokirja Huoltokirja Huoltokirja Huoltokirja & Sähköinen arkisto Huoltokirja & Sähköinen arkisto Huoltokirja & Sähköinen arkisto Huoltokirja & Sähköinen arkisto Huoltokirja & Sähköinen arkisto Huoltokirja & Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto (vastaanottotarkastuksen, jälkitarkastuksen ja takuutarkastuksien pöytäkirjat myös huoltokirjaan) 9 Selvitykset ja tutkimukset Huoltokirja & Sähköinen arkisto 10 Viranomaismääräykset ja -pöytäkirjat Huoltokirja & sähköinen arkisto 3.1 Perus- ja yhteystiedot Oulun kaupungin kohteissa pääsuunnittelija täyttää perustietokortin ja toimittaa sen muille suunnittelijoille täydennettäväksi. Valmis perustietokortti toimitetaan huoltokirjakoordinaattorille. Perustietokortin tiedonkeruupohja on esitetty liitteessä 3 Perustietokortti. Perustietoihin kerätään oleelliset yleistiedot kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten käyttötarkoituksista, mittasuhteista, tiloista, liittymistä, järjestelmistä ja rakennetyypeistä sekä ylläpidolle asetetuista vaatimuksista. Yleistiedot palvelevat ensisijaisesti kiinteistön omistajan, huoltoorganisaation sekä kiinteistön käyttäjien tarpeita.11 3.1.1 Tavoiteolosuhteet ja toiminta-arvot Sivu 11/25 Hankkeesta kerätään suunnittelijoiden vastuuhenkilöiden yhteystiedot, urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden yhteystiedot sekä tärkeimpien tavarantoimittajien yhteystiedot. Hankkeen yhteystiedot kerätään yhteystietolomakkeille, jotka on esitetty liitteessä 4.1 Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteystiedot ja liitteessä 4.2 Tavarantoimittajien yhteystiedot. Täytetyt lomakkeet toimitetaan huoltokirjakoordinaattorille liitettäväksi huoltokirjaan PDF-muodossa kohtaan Asiakirjat ryhmään 1 Perus- ja yhteystiedot. Käytönaikaiset yhteystiedot, joita ovat mm. isännöitsijän ja ylläpitoorganisaatioiden yhteystiedot, koordinaattori laatii suoraan huoltokirjaan kohtaan Osapuolirekisteri. Käytönaikaisten yhteystietojen laadinta on käsitelty tarkemmin tämän ohjeistuksen kohdassa 4 Haahtela RESjärjestelmään laadittavat tiedot. Tavoiteolosuhteet sisältävät kiinteistön ohjeelliset tavoitearvot sisäilman laadusta ja lämpötilasta, niiden sallitut poikkeamat sekä energiankulutuksen tavoitteet. Tavoiteolosuhteilla pyritään saamaan kiinteistöön viihtyisä ympäristö sekä saavuttamaan kiinteistöön mahdollisimman energiataloudellinen toimintatapa. Kiinteistön tavoiteolosuhteet määräytyvät kiinteistön ja sen tilojen käytön perusteella. Tavoiteolosuhteita ovat: sisäilman lämpötila sisäilman suhteellinen kosteus ilman virtausnopeudet ilman vaihtuvuus hiilidioksidipitoisuus (CO2) äänitasot (melu) valaistusvoimakkuudet. Muita tavoiteolosuhdetaulukossa esitettäviä ohjeellisia toiminta-arvoja ja lähtötietoja ovat mm.: kylmän ja lämpimän käyttöveden verkostojen asetukset (lämpötilat, paineet) ovien lukitukset, kulunvalvontajärjestelmät autopaikoitusalueiden sähköpisteiden ohjaukset tilojen koneiden ja laitteiden ohjaukset (esim. saunojen kiukaat, kuivauskoneet, painonappisuihkut, kylmäaltaat) tilaustehot (kaukolämpö, sähkö) energian ja veden kulutustavoitteet12 Sivu 12/25 sähköisten sulatusjärjestelmien ohjaukset (ajoluiskat, sadevesikaivot) Tavoiteolosuhdetaulukon pohja on esitetty liitteessä 5.1 Tavoiteolosuhdetaulukko ja esimerkki liitteessä 5.2 Tavoiteolosuhteet esimerkki. Taulukko toimitetaan täytettynä koordinaattorille, joka liittää olosuhdetaulukon huoltokirjaan kohtaan Asiakirjat ja ryhmään 1 Perus- ja yhteystiedot. Uudisrakennuksen ohjeelliset toiminta-arvot tarkentuvat takuuaikana kiinteistöä käytettäessä. Takuuajan päättyessä huoltokirjan laatija tarkistaa tavoiteolosuhteet ja ohjeelliset toiminta-arvot. Jos niihin tulee muutoksia, huoltokirjan laatija korjaa kyseiset huoltokirjan kohdat. Laadittaessa huoltokirjaa käytössä olevaan kiinteistöön, tilaaja, kiinteistönhoitoyrityksen edustaja ja huoltokirjan laatija arvioivat kyseessä olevan kohteen tavoiteolosuhteet ja toiminta-arvot. Tässä yhteydessä arvioidaan, ovatko tavoitearvot, ohjaukset ja asetukset tarkoituksenmukaisia Käyttöikätavoitteet Laitteiden, päärakennusosien ja eri järjestelmien käyttöikätavoitteet ja kunnossapitojaksot asetetaan hankkeen suunnittelun aikana ja päivitetään rakennushankkeen lopussa, jos suunniteltuihin ratkaisuihin on tullut muutoksia. Käyttöikätavoitteet ja kunnossapitojaksot laaditaan kunnossapidon suunnittelun tueksi. Käyttöikätavoitteet ja kunnossapitojaksot laaditaan kaikista keskeisistä rakenteista ja taloteknisistä järjestelmistä. Rakenteita ja järjestelmiä, joista käyttöikätavoitteet ja kunnossapitojaksot laaditaan, ovat mm: pihan alueiden päällysrakenteet (mm. nurmikko, asfaltti- ja sorapäällysteet) aluevarusteet (mm. jätehuoltovarusteet, katokset) ulkoseinät (mm. julkisivumateriaalit, ikkunat, ulko-ovet) vesikate yläpohjavarusteet (mm. räystäskourut ja syöksytorvet) siirtolaitteet (mm. hissit) lämmitysjärjestelmä (mm. lämmönsiirtimet, pumput, venttiilit, patterit, patteriventtiilit) vesi- ja viemärijärjestelmät (mm. säiliöt, pumput, vesi- ja viemärikalusteet, venttiilit, erotuskaivot, pumppaamot) sähköjärjestelmät (mm. piha- ja aluevalaisimet, keskukset, kompensointilaitteet, valaisimet, saattolämmitykset, UPS-laitteet, akustot) tietojärjestelmät (mm. paloilmoittimet, rakennusautomaatiolaitteet)13 Sivu 13/25 Käyttöikätavoitteiden tiedonkeruupohja on esitetty liitteessä 6 Käyttöikätavoitteet. Suunnittelija täyttää käyttöikätavoitteet-taulukon ja toimittaa sen koordinaattorille liitettäväksi huoltokirjaan PDF-muodossa kohtaan Asiakirjat ryhmään 1 Perus- ja yhteystiedot Takuuajat 3.2 Tilatiedot ja järjestelmäkuvaukset Rakennuksen, urakoiden ja laitteiden takuuajoista laaditaan erillinen taulukko. Taulukkoon kerätään tiedot työn vastuullisesta suorittajasta, takuun päättymisajasta ja takuuaikana vaadittavista tehtävistä eli tehtävistä, jotka kuuluvat urakoitsijan tai tavarantoimittajan vastuulle. Takuuaikatietojen tiedonkeruupohja on esitetty liitteessä 7 Takuuajat ja vastuut. Huoltokirjakoordinaattori kerää taulukon tiedot suunnittelijoilta ja urakoitsijoilta ja liittää taulukon huoltokirjaan PDF-muodossa kohtaan Asiakirjat ryhmään 1 Perus- ja yhteystiedot Tilaluettelo Pääsuunnittelija laatii rakennuksen tiloista tilaluettelon tilanumeroinnin mukaan. Tilaluettelossa esitetään: tilan numero tilan nimi tilan vuokralainen/käyttäjä tilamitoitusperusteena käytetty henkilömäärä huoneala (hum2) Järjestelmäkuvaukset Tilaluettelon tilojen yhteispinta-ala vastaa rakennuksen nettoalaa. Niille tiloille, joille ei voida nimetä käyttäjää, määritellään käyttäjäksi Yhteistila. Tilaluettelo toimitetaan koordinaattorille, joka liittää sen PDF-muodossa huoltokirjaan kohtaan Asiakirjat ryhmään 2 Tilatiedot ja järjestelmäkuvaukset. Alkuperäinen tilaluettelo tallennetaan sähköiseen arkistoon. Tilaluettelon esimerkki on esitetty liitteessä 8 Tilaluettelo esimerkki. Järjestelmien yleiskuvaukset ovat lyhyitä kuvauksia kohteen teknisistä ratkaisuista. Kuvauksien tarkoitus on antaa selkeä kuva vallitsevasta rakenteesta, järjestelmästä tai laitteesta esim. kiinteistönhoidon tarjouslaskentavaiheessa tai perehdytettäessä uusia henkilöitä kohteen ylläpitotoimiin.14 Sivu 14/ Käyttö- ja huolto-ohjeet Järjestelmäkuvaukset laaditaan seuraaville osa-alueille: D Aluerakenteet E Pohjarakenteet F Rakennustekniikka G LVI-järjestelmät H Sähköjärjestelmät J Tietojärjestelmät Kuvauksista tulee käydä ilmi kohteen liittymät, kohteessa olevat järjestelmät ja laitteet, niiden vaikutus- ja/tai palvelualueet sekä laajennusmahdollisuudet. Järjestelmäkuvauksissa tulee kiinnittää huomiota piiloon jääviin rakennusosiin ja laitteisiin. Hyvä järjestelmäkuvaus sisältää kappalemääriä, pinta-aloja, materiaaleja, toimintaperiaatteita, sijaintitietoa ja tietoa, miten laitteet sekä rakennusosat on suunniteltu toimivan. Huoltokirjaa laadittaessa olemassa olevaan kiinteistöön tulee tilaajan kanssa sopia, missä laajuudessa järjestelmäkuvaukset laaditaan ja kenen toimesta. Suunnittelijat laativat omien vastuualueidensa järjestelmäkuvaukset ja toimittavat ne koordinaattorille liitettäväksi huoltokirjaan. Ennen kuvauksien huoltokirjaan liittämistä koordinaattori tarkistuttaa tiedot urakoitsijoilla. Järjestelmäkuvauksien pohjat ovat liitteissä Järjestelmäkuvaukset. Esimerkkejä järjestelmäkuvauksista on liitteissä Järjestelmäkuvaukset esimerkit. Täytetyt järjestelmäkuvaukset toimitetaan koordinaattorille, joka liittää ne PDF-muodossa huoltokirjaan kohtaan Asiakirjat ryhmään 2 Tilatiedot ja järjestelmäkuvaukset Ohjeita kiinteistönhoitoon Laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet Kohteen kiinteistönhoito-organisaatiolle laaditaan ohjeistuksia kohteessa erityistä huomiota vaativista asioista. Tällaisia asioita voi olla mm. kattoikkunoiden ympäristön seuranta talvella, alapohjan tuuletuksen toimivuuden tarkastus, piha-alueella olevien sähkösulatuksien toiminta ja sisävalojen ohjaukset. Ohjeet laaditaan vapaamuotoisesti. Ohjeet toimitetaan koordinaattorille, joka tallentaa ne huoltokirjaan PDF-muodossa kohtaan Asiakirjat ryhmään 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet.15 Huolto-ohjeet toimitetaan ja liitetään mm. seuraavista järjestelmistä: Sivu 15/25 ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät kaukolämmönsiirtimet öljylämmityskattilat väestönsuojalaitteistot sähkökeskukset ja sähkövarusteet varavalo- ja turvavalojärjestelmät Erityisesti niiden laitteiden hoito- ja huolto-ohjeet on esitettävä, jotka poikkeavat tavanomaisten kiinteistöjen laitteista, tarvitsevat erityisosaamista tai laitteiden hoito tarvitsee erityisen tarkat toimintaohjeet huollon suorittamista varten. Tällaisia laitteistoja ovat mm: kylmäkoneet tai jäähdytyslaitteet sekä niihin liittyvät osat paloilmoitinjärjestelmä savunpoistojärjestelmät sammutusjärjestelmät (sprinklerilaitteisto, kaasusammutuslaitteisto) erityisvesi- ja viemärilaitteet jätevesi- ja perusvesipumppaamot uima-allaslaitteet kompensointilaitteistot varavoimalaitteet liukuovet, kääntöovet, automaattiovet, nosto-ovet ajoportit nostolaitteet Tilojen käyttö- ja hoito-ohjeet Urakoitsijat toimittavat tavarantoimittajien hoito- ja huolto-ohjeet sähköisessä muodossa koordinaattorille, joka liittää tiedostot huoltokirjaan PDF-muodossa kohtaan Asiakirjat ryhmään 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet. Huoltokirjakoordinaattori kerää tilojen käyttö- ja hoito-ohjeet ja liittää ne huoltokirjaan. Ohjeita ovat esimerkiksi: valaistuksen ja ilmanvaihdon aikataulut sekä lisäaikapainikkeiden toiminta automaattisesti ohjattujen ovien käyttöaikataulut lattioiden hoito-ohjeet erikoispintojen hoito-ohjeet; luonnon kivet, puuverhoilut yms. Lisäksi voidaan esittää tilakohtaisten erikoislaitteiden käyttämiseen liittyviä ohjeita sekä käytön jälkeisten toimenpiteiden ohjeet, kuten siivous ja jätehuolto.16 3.3.4 Nurmikoiden ja istutusten hoito-ohjeet Sivu 16/25 Suunnittelijat ja urakoitsijat toimittavat tilojen käyttö- ja huolto-ohjeet koordinaattorille, joka liittää tiedostot huoltokirjaan PDF-muodossa kohtaan Asiakirjat ryhmään 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet. Huolto-ohjeista tulee ilmetä: istutusten leikkausohjeet ja leikkausajankohta suositeltavat lannoitukset nurmialueiden hoito-ohjeet Poikkeustilanneohjeet Suunnittelija ja urakoitsijat toimittavat nurmikoiden ja istutusten hoitoohjeet koordinaattorille liitettäväksi huoltokirjaan PDF-muodossa kohtaan Asiakirjat ryhmään 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet. Kiinteistön toiminnasta tai sijainnista johtuen voidaan tarvita erilaisten poikkeustilanteiden varalle toimintaohjeet, miten toimitaan poikkeustilanteessa, jotta vaurioita ei synny tai ne jäävät mahdollisimman pieniksi. Tällaisia tilanteita ovat mm: kaukolämmön toimituksen keskeytyminen pakkaskautena sähkönjakelun keskeytyminen teknisille järjestelmille tehtävät erityistarkkailut kovan pakkasjakson aikana toimintojen varmistamiseksi. ilmanvaihtokoneiden toiminta-ajat pitkien hellejaksojen aikana tulvavaara-alueilla sijaitsevien rakennusten kellaritilojen laitteiden toiminnan varmistaminen 3.4 Paikantamispiirustukset Koordinaattori laatii alustavat poikkeustilanneohjeet, jotka suunnittelijat ja urakoitsijat tarkastavat. Poikkeustilanteita laadittaessa voidaan hyödyntää esimerkiksi ohjekorttia KH , LVI Poikkeus- ja häiriötilanteiden ohjeet. Poikkeustilanneohjeet voidaan jättää laatimatta, jos ohjekortin ohjeet ovat kohteeseen riittävät. Poikkeustilanneohjeet liitetään huoltokirjaan PDF-muodossa kohtaan Asiakirjat ryhmään 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet. Esimerkki poikkeustilanneohjeista on esitetty liitteessä 11 Yleiset poikkeusja häiriötilanneohjeet. Paikantamispiirustukset sisältävät kiinteistön keskeisten hoito- ja huoltokohteiden ja tilojen paikantamistiedot.17 Sivu 17/25 Pääsuunnittelija laatii kaikkien suunnittelijoiden käyttöön paikantamispiirustuspohjat. Jokainen suunnittelija merkitsee huoltokohteet ja tekniset yleistilat paikantamispiirustuksiin ja toimittaa ne urakoitsijoille tarkistettavaksi. Urakoitsijat täydentävät paikantamiskuvia tarvittaessa. Paikantamispiirustuksista tulee selvitä seuraavien tilojen ja laitteistojen sijainnit (jos kohteessa ko. laitteet): lämmönjakohuone ilmanvaihtokonehuoneet sähköpääkeskus VSS-tilat lämmönsiirtimet ja niihin liittyvät laitteet tulo- ja poistoilmakoneet, erilliset poistoilmapuhaltimet, kiertoilmakoneet jäähdytyskoneikot vesimittarit ja pääsulut erotuskaivot muuntamo paloilmoitinkeskus pikapalopostit savunpoistoon liittyvät laitteet turvavalokeskus varavoimalaitteet Vesikatolla sijaitsevista laitteista ja varusteista laaditaan erillinen piirros, jossa esitetään myös sadevesikaivojen sekä sähkösulatuksien sijainti. Huoltokirjaan liitetään piha-aluepiirustus (täydennetty asemapiirustus), josta ilmenee hoidettavat ulkoalueet sekä hoidettavien ja kunnossapidettävien alueiden pinta-alat pintarakenteittain ja hoitotyypeittäin sekä alueella sijaitsevat järjestelmät. Asemakuvassa pintarakenteiden lisäksi esitettäviä asioita ovat mm.: valaisimet sähkötolpat kaivot ja niiden tyypit opasteet lumenläjitykset pihavarusteet (mm. lipputangot, leikkivälineet, kalusteet) piha-rakenteet (mm. katokset, liuskat, portaat) ulko-ovet jätekatokset ja -varusteet Paikantamispiirustukset laaditaan Oulun kaupungin projektiohjeistuksen mukaisesti. Tekstien tulee sijaita pohjapiirustuksen ulkopuolella ja tekstin fonttikoon tulee olla tarpeeksi suuri luettavaksi A4-kokoiselta paperiarkilta.18 Sivu 18/25 Esimerkki paikantamispiirustuksesta on esitetty liitteessä 12 Paikantamispiirustukset esimerkit. Paikantamiskuvien lisäksi kohteen ilmanvaihdon vaikutusalueista laaditaan piirustukset kerroksittain. Ilmanvaihdon vaikutusaluekuvan esimerkki on esitetty liitteessä 13 IV-vaikutusaluepiirustukset esimerkit. Paikantamis- ja vaikutusaluepiirustukset toimitetaan koordinaattorille DWG-muodossa. Koordinaattori tallentaa paikantamiskuvat PDFmuodossa huoltokirjaan kohtaan Asiakirjat ryhmään 4 Paikantamispiirustukset. DWG-muotoiset kuvat liitetään Oulun kaupungin sähköiseen arkistoon. 3.5 Muut piirustukset Piirustusluettelot Pelastussuunnitelmakuvat Suunnittelijat toimittavat luovutuspiirustuksien piirustusluettelot huoltokirjakoordinaattorille, joka liittää ne huoltokirjaan PDF-muodossa kohtaan Asiakirjat ryhmään 5 Muut piirustukset. Suunnittelijat laativat pelastussuunnitelmakuvat. Kuvat liitetään huoltokirjan kohtaan Asiakirjat ryhmään 5 Muut piirustukset. Lisäksi kuvat tallennetaan sähköiseen arkistoon. Pelastussuunnitelmakuvissa esitetään: Pelastustiet Ulko-ovet Palo-osastot ja poistumistiet Palosammuttimet, ilmaisimet, hälyttimet Pääsulut ja pääkatkaisijoiden paikat Ilmanvaihdon pysäytyspainikkeet Pelastussuunnitelmakuvista on esimerkki liitteessä 14 Pelastuspiirustukset esimerkit. 3.6 Kone- ja laitetiedot Pelastussuunnitelmakuvat toimitetaan koordinaattorille DWG-muodossa. Koordinaattori tallentaa kuvat PDF-muodossa huoltokirjaan kohtaan Asiakirjat ryhmään 5 Muut piirustukset. DWG-muotoiset kuvat liitetään Oulun kaupungin sähköiseen arkistoon Kone- ja laiteluettelot Laiteluetteloina käytetään kunkin suunnittelijoiden toimittamia valmiita kojeluetteloita tai erillisiä laiteluetteloita.19 Sivu 19/25 Laiteluettelot auttavat mitoittamaan kiinteistön huoltotehtävät ja laatimaan huoltosuunnitelmat ennen palveluntarjoajien kilpailuttamista hyvissä ajoin ennen rakennuksen valmistumista. Laiteluetteloon kerätään rakennukseen asennetut kaikkien huollettavien laitteiden ja järjestelmien tiedot, esimerkiksi: ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet kylmäkoneet tai jäähdytyslaitteet sekä niihin liittyvät osat kaukolämmönsiirtimet öljylämmityskattilat väestönsuojalaitteistot varavoimalaitteet sähkökeskukset ja varusteet kompensointilaitteistot paloilmoitinjärjestelmä savunpoistojärjestelmä sammutusjärjestelmät (sprinklerilaitteisto, kaasusammutuslaitteisto) erityisvesi- ja viemärilaitteet jätevesi- ja perusvesipumppaamot uima-allaslaitteet liukuovet, kääntöovet, automaattiovet, nosto-ovet ajoportit nostolaitteet Laiteluettelot toimitetaan koordinaattorille välittömästi niiden valmistuttua. Laiteluettelot liitetään PDF-muodossa huoltokirjaan kohtaan Asiakirjat ryhmään 6 Kone- ja laitetiedot sekä Oulun kaupungin sähköiseen arkistoon Konekortit Kaikista kiinteistön merkittävistä LVISKA-laitteista (ilmanvaihtokoneet, pumput, sähkömoottorit, kylmälaitteet jne.) laaditaan konekortit huoltokirjajärjestelmään. Konekortit laaditaan valmiille konekorttipohjalle, jolle laadittavan laitteen tekniset tiedot täydennetään. Jos urakoitsijalla on käytössä oma konekorttipohja, sitä voidaan käyttää, mikäli siinä on esitetty kaikki vaadittavat tiedot. Konekorttipohja on esitetty liitteessä 15 Konekorttipohja. Konekorttitiedot tulee täyttää täydellisesti ja tietojen pohjalta tulee tarvittaessa pystyä tilaamaan uusi vastaava laite tai varaosat siihen. Konekorttien sisältö on järjestelmästä riippuen vähintään: laitteen tyyppi20 Sivu 20/25 positio sijainti vaikutusalue moottorin tiedot tilavuusvirtatiedot suodattimet Suuren laitekokonaisuuden konekorttiin sisällytetään kaikki laitteeseen liittyvät kojeet. Esimerkiksi ilmanvaihtokoneen konekorttiin sisällytetään koneeseen kuuluvat puhaltimet, pumput, lämmönsiirtimet, suodattimet jne. Esimerkki täytetystä konekortista on liitteessä 16 konekortti esimerkki. Laaditut konekortit toimitetaan koordinaattorille, joka liittää ne PDFmuodossa huoltokirjaan kohtaan Asiakirjat ryhmään 6 Kone- ja laitetiedot sekä Oulun kaupungin sähköiseen arkistoon. Konekortit tulee nimetä huoltokirjassa siten, että nimestä ilmenee laitteen tyyppi, positio, vaikutusalue sekä sijainti. Selite-osioon kirjoitetaan esimerkiksi IV-koje (tekninen tila 414/kirjastosali) poisto. Tiedostonimi muodostaa asiakirjan nimen loppuosan. Konekorttia liitettäessä Kommentti - kohtaan voi tarvittaessa kirjata täydentävää tietoa laitteesta. 3.7 Tuotekortit Valmistajalta tai toimittajilta saadut sähköiset tuotetiedot rakennuksessa käytetyistä materiaaleista kerätään liitettäväksi sähköiseen arkistoon PDF-muodossa. Tuotekortit toimitetaan koordinaattorille, joka tarkastaa, että ne ovat toimitettu merkittävimmistä rakenteista ja liittää ne sähköiseen arkistoon. 3.8 Pöytäkirjat 3.9 Selvitykset ja tutkimukset Koordinaattori liittää vastaanottotarkastuksen, jälkitarkastuksen ja takuutarkastuksien pöytäkirjat huoltokirjaan kohtaan Asiakirjat ryhmään 8 Pöytäkirjat. LVIS-urakoitsijat toimittavat mittaus- ja säätöpöytäkirjat koordinaattorille liitettäväksi PDF-muodossa sähköiseen arkistoon. Kiinteistön hankkeen ja käytönaikana tehdyt selvitykset ja tutkimukset liitetään huoltokirjaan. Näitä ovat mm. pohjatutkimukset, asbestikartoitus, energiakatselmus, kuntoarvio ja kuntotutkimukset. Selvitykset ja tutkimukset toimitetaan koordinaattorille PDF- tai DOCmuodossa. Koordinaattori tallentaa ne PDF-muodossa huoltokirjaan21 3.10 Viranomaismääräykset ja pöytäkirjat Sivu 21/25 kohtaan Asiakirjat ryhmään 9 Selvitykset ja tutkimukset. Alkuperäiset tiedostot tallennetaan Oulun kaupungin sähköiseen arkistoon. Rakennuksen tulevaa käyttöä varten kerätään yhteen kiinteistönomistajan velvoitteet viranomaisten taholta käytönaikana. Tiedot kirjataan tiedonkeruupohjalle, joka on liitteessä 17 Viranomaistarkastukset. Viranomaistarkastuksia ovat mm. palotarkastukset, väestönsuojatarkastukset, sähkönjakelun viranomaistarkastukset, kiinteistön sähköverkon tarkastukset, hissitarkastukset, turvasuunnitelmat ja paloilmoitintarkastukset Kiinteistöön sijoitettavat asiakirjat Viranomaistarkastustaulukko liitetään huoltokirjaan kohtaan Asiakirjat ryhmään 10 Viranomaismääräykset ja -pöytäkirjat. Hankkeen aikana suoritettujen viranomaistarkastusten pöytäkirjat toimitetaan koordinaattorille, joka liittää ne huoltokirjaan PDF-muodossa viranomaistarkastustaulukon kanssa samaan kohtaan. Kaikkiin kiinteistöihin tulee sijoittaa paperikopiot LVISA-piirustussarjoista sekä keskuskaaviot yms. määräysten vaatimalla tavalla. Lisäksi niihin kiinteistöihin, joissa ei ole käytettävissä huoltokirjakonetta, tulostetaan huoltokirjan tiedot kansioon, jotta huoltokirjan tiedot on tarvittaessa käytettävissä kiinteistössä.22 Sivu 22/25 4 HAAHTELA RES -JÄRJESTELMÄÄN LAADITTAVAT TIEDOT 4.1 Tervetuloa taloon Huoltokirjaan liittyvien tiedostojen tallentamisen lisäksi huoltokirjakoordinaattori laatii Haahtela RES -järjestelmään Tervetuloa taloon - osion, kohteen käytönaikaiset yhteystiedot, huolto-ohjelman sekä huolto-ohjelmaan kytkeytyvät huoltokohteet. Tervetuloa taloon osioon täydennetään: valokuva kohteesta kiinteistön osapuolet kiinteistön kuvaus hyödyllisiä puhelinnumeroita kiinteistön ylläpito Kiinteistön osapuolet kohtaan haetaan osapuolirekisteristä kiinteistön omistaja, kiinteistönhoitoliike sekä muut huoltoliikkeet, jotka suorittavat huoltoja kiinteistössä. Kiinteistön kuvaukseen kerrotaan lyhyesti mm. kiinteistön toiminnan luonne, käyttöaika ja peruskorjausvuodet. Hyödyllisiä puhelinnumeroita kohtaan kirjataan mm. isännöitsijän ja käyttäjän edustajien yhteystiedot. Käyttäjän edustajia ovat mm. johtaja, koulun rehtori, päiväkodin johtaja ja vahtimestari. Kiinteistön ylläpito kohtaan laaditaan kiinteistönhoitajan ja kiinteistönhoidon päivystyksen sekä esimiehen yhteystiedot. 4.2 Osapuolirekisteri Tietokantaan laaditaan käytönaikaiset ylläpito-organisaatioiden yhteystiedot niiltä osin, kun ne ovat tiedossa rakennushankkeen loppuvaiheessa ja niitä ei ole vielä osapuolirekisteriin laadittu. Tällaisia yhteystietoja ovat mm. isännöitsijän, huoltomiehen ja erityisjärjestelmien huoltajien yhteystiedot. 4.3 Huolto-ohjelma Huolto-ohjelmaa käytetään kiinteistönhoidon sekä teknisen huollon palvelukuvauksena ja vastuurajataulukkona. Huolto-ohjelmaan sisällytetään kaikki kiinteistön hoito- ja huoltotehtävät sekä määräaikaistarkastukset. Huolto-ohjelma kopioidaan Haahtela RES -järjestelmään luodusta mallikiinteistöstä. Kopioitua huolto-ohjelmaa räätälöidään kohdekohtaisesti sen sisältämien järjestelmien ja kiinteistönhoidon laatutasovaatimusten mukaan.23 Sivu 23/25 Kaikista laitteista, joihin liittyy hoito-, huolto- tai määräaikaistarkastustoimenpiteitä, luodaan huoltokohde. Huoltokohde luodaan kiinteistön Huolto-ohjelma -osiossa, joka aukeaa erilliseen ikkunaan huoltokirjajärjestelmässä. Pakollisia tietoja huoltokohdetta luotaessa ovat huoltokohteen nimi, ryhmä sekä tyyppi. Näiden lisäksi huoltokohteesta käy ilmi huoltokohteen positio, palvelualue sekä sijainti. Kaikki tarkemmat konekorttitiedot esitetään konekorteissa. Luodut huoltokohteet liitetään tarvittaviin huoltotehtäviin, jotka valitaan ja muokataan kohdekohtaisesti. Huoltokohde liitetään huoltotehtävään kiinteistön Huolto-ohjelma - osiossa valitsemalla haluttu huoltotehtävä ja lisäämällä halutut huoltokohteet huoltotehtävään. Huoltokohde voidaan myös liittää huoltopakettiin, jos halutaan huoltokohteen sisältyvän kaikkiin huoltotehtäviin paketin sisällä. Kiinteistön ylläpitovastuut ja palvelutehtävät määrittelee kiinteistön omistajan edustajana isännöitsijä huoltokirjakoordinaattorin avustamana. Koordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että kiinteistön erityispiirteet huoltotoiminnalle on huomioitu ja etteivät valitut huoltotaajuudet ole ristiriidassa valmistajien antamiin ohjeisiin tai poikkea alan yleisestä huollon tasosta. Huolto-ohjelmaan kootaan kiinteistön huolto- ja hoitotoimenpiteiden lisäksi tehtävien suorittaja- ja vastuuorganisaatiot. Lisäksi huoltoohjelmassa ilmoitetaan hoito- ja huoltotoimenpiteiden taajuudet.24 Sivu 24/25 5 HUOLTOKIRJAN LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Esittely Tietojen täydennys Käyttöönotto Luovutustietojen täydennys Luovutus Takuuaika tilaaja, isännöitsijä, valvojat, koordinaattori suunnittelijat, urakoitsijat, koordinaattori, rakennuttaja suunnittelijat, urakoitsijat, koordinaattori, rakennuttaja tilaaja, isännöitsijä, koordinaattori koordinaattori, isännöitsijä, ylläpitoorganisaatio ylläpitoorganisaatio, isännöitsijä, koordinaattori 5.1 Huoltokirjan takuuaika Huoltokirjakoordinaattori sopii esittelytilaisuuden noin kuukautta (1) ennen kohteen käyttöönottoa tilaajan, isännöitsijän ja työmaavalvojan kanssa. Esittelytilaisuudessa tarkastetaan, vastaako huoltokirjaan viedyt tiedot alkuvaiheessa sovittua tasoa ja todetaan sisällön puutteet. Rakennuttajakonsultti sopii kohteen vastaanoton lähettyville huoltokirjan koulutustilaisuuden kohteen huoltokirjakoordinaattorin, kiinteistönhoidon, isännöitsijän ja käyttäjän kanssa. Koulutustilaisuus kuuluu pidettäviin käytönopastus tilaisuuksiin. Huoltokirjan koulutustilaisuudessa huoltokirjakoordinaattori perehdyttää kiinteistön ylläpito-organisaation ja käyttäjien edustajat huoltokirjan käyttöön ja ylläpitoon. Huoltokirjakoordinaattori luovuttaa kaikilla hanketiedoilla täydennetyn huoltokirjan kolmen (3) kuukauden sisällä vastaanotosta. Huoltokirjan valmistuttua omistajan edustaja hyväksyy huoltokirjan vastaanotetuksi. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden viimeinen maksuposti pidätetään, kunnes kaikki huoltokirjavelvoitteet on tehty. Muutos- ja kehitys tarpeiden kirjaus ylläpito-organisaatio, isännöitsijä, koordinaattori Sisällön takuukorjaukset koordinaattori Ylläpitovastuun siirtyminen ylläpito-organisaatio, isännöitsijä, Huoltokirjakoordinaattorin tehtävänä on tukea, arvioida ja raportoida huoltokirjan käyttöä ensimmäisen käyttövuoden kuluessa. Samalla kootaan palautetietoa mahdollisista muutos- tai kehitystarpeista. Ensimmäisen käyttövuoden takuutarkastuksen jälkeen suoritetaan huoltokirjan sisällön muutosten ja puutteiden korjaaminen sekä huoltokirjan lopullinen luovutus ylläpito-organisaation vastuulle.25 Sivu 25/ Ylläpito-organisaation tehtävät Viimeistään kuukausi (1) ennen rakennuksen valmistumista tulee kohteen kiinteistönhoitohenkilökunta olla valittuna ja vastuuhenkilöt nimettynä. Huoltokirjan luovutuksen yhteydessä siirtyy vastuu huoltokirjan mukaisen hoidon ja huollon käynnistämisestä sekä huoltokirjan käytöstä ylläpitoorganisaatiolle. Ylläpito-organisaation tulee kirjata takuuaikana huoltokirjassa havaitsemat puutteet ja virheet ja ilmoittaa niistä huoltokirjakoordinaattorille. Koordinaattori korjaa takuuaikana havaitut virheet ja puutteet. Huoltokirjan takuuajan päättyessä huoltokirjakoordinaattori luovuttaa huoltokirjan ylläpitovastuun tilaajalle ja ylläpito-organisaatiolle. Huoltokirjaan liittyvät käytön aikaiset tehtävät sisällytetään kaikkiin kiinteistöä koskeviin ylläpitosopimuksiin. Kiinteistön ylläpidosta vastaavan on varmistettava, että tilavuokralaiset ja ylläpito-organisaatioon kuuluvat henkilöt tietävät omat vastuunsa. Samankaltaiset tiedostot
OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta Lisätiedot UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari
UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen Lisätiedot RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA
OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön Lisätiedot Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE
LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja... Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo
KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme Lisätiedot Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje
Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo
Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan Lisätiedot FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS
Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot Lisätiedot LAATUSUUNNITELMAMALLI
LIITE 3 Laatusuunnitelmamalli 1(5) Yleisten alueiden aurausurakka 2014 2016 LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman Lisätiedot Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään
Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa. Lisätiedot Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa
Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja Lisätiedot Peter Ström Asiakkuusjohtaja
Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy Lisätiedot Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista
Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo Lisätiedot SAVUNPOISTOSUUNNITELMA
SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA Lisätiedot TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO
1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät Lisätiedot OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /
Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun Lisätiedot TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut
TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät Lisätiedot TILAAJA TUOTTAJA päivä Takuuajan hoito kuinka varmistamme kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen
TILAAJA TUOTTAJA päivä 11.12.2012 Takuuajan hoito kuinka varmistamme kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen Ritva Keko / Rakennusvirasto Helsingin kaupunki LUENNON SISÄLTÖ: Takuuajan hoito kuinka Lisätiedot Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen
Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Lisätiedot VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ
1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET, Lisätiedot LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi
toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET Lisätiedot ERILLINEN ENERGIATODISTUS
ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku Lisätiedot ! LAATUKÄSIKIRJA 2015
LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö Lisätiedot RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden Lisätiedot RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000
RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT Lisätiedot Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille
Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta Lisätiedot SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA
1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat Lisätiedot Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta
Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa Lisätiedot ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN
ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily Lisätiedot AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys
AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt Lisätiedot Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom
1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA Lisätiedot PJU osuuden projektisuunnitelma -malli
Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET Lisätiedot Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?
Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka Lisätiedot OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA
MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, Lisätiedot ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE
ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta Lisätiedot JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN
JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT Lisätiedot Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen Lisätiedot Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa
Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa AVATER-hankkeen loppuseminaari 16.11.2016 Tampereen ammattikorkeakoulu Paavo Kero, projektitutkija TTY, RTEK TP5. Uudet johtamis- Lisätiedot JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja
JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä Lisätiedot Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala
Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin. Lisätiedot Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat. Esko Knuutila rakenneinsinööri
Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat Esko Knuutila rakenneinsinööri 09.02.2016 Musta teksti = säännökset (mrl tai asetus), sininen teksti = ympäristöministeriön ohje, vihreä teksti = rakennusvalvonnan Lisätiedot NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )
SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja Lisätiedot PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU
PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija Lisätiedot Asukaspalautekysely Tulosraportti
Asukaspalautekysely Tulosraportti As Oy Liusketie 19 vertailuraportti 5. - 28.3.2008 Raportin vastaajaryhmä: Kaikki vastaajat Vertailtavat vastaajaryhmät: As Oy Liusketie 19 Sisällys Osio 2: Kiinteistön Lisätiedot Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo
Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:
09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160, Lisätiedot Tontin pinta-ala: 2082m2
Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo Lisätiedot Valtioneuvoston asetus
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta Lisätiedot Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus
Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet Suorittajien perehdytystilaisuus Kanneltalo, luokka 1, Helsinki 28.01.2015 DI Petri Pylsy Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Ohjeen sisältö Lisätiedot JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE
JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä. Lisätiedot Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä
Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc Lisätiedot RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos
RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen Lisätiedot RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA
20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien Lisätiedot VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS
VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa Lisätiedot KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS
1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet Lisätiedot Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti
Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen Lisätiedot Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston Lisätiedot Suomen Lions-liitto ry
Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Jäsentiedot MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.4.2016 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai muullakaan Lisätiedot SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-OHJE -apu sähköturvallisuusriskien hallintaan
SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-OHJE -apu sähköturvallisuusriskien hallintaan Tämä lyhyt esittely kannattaa käydä läpi jos: olet kiinteistön haltija tai käytönjohtaja toimit kiinteistön hoitotehtävissä toimit sähköurakoitsijana Lisätiedot Tietoturvapolitiikka
Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa... Lisätiedot HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja
HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle. Lisätiedot Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana
KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään Lisätiedot VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan ja verkonhaltijan näkökulmasta Antti Kuusela
VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan ja verkonhaltijan näkökulmasta 31.10.2012 Antti Kuusela VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan Lisätiedot YMPÄRISTÖSERTIFIOINTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄLUETTELO
YMPÄRISÖSERIFIOINIKOORDINAAORIN EHÄVÄLUEELO EHÄVÄLUEELON ARKOIUS, KÄYÖ JA SISÄLÖ ämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan ympäristösertifioinnin tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Lisätiedot Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4
Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan Lisätiedot Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä
Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016 Lisätiedot YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen Lisätiedot Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin
Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton Lisätiedot SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT
SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT 1 9.12.2016 Mika Heikkilä Kaupunkiympäristön palvelualue TAVOITTEET JÄRJESTELMÄLLE Saada kaupungin kattava verkko, johon voidaan liittää eri valmistajien sensoreita Lisätiedot LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka
1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat Lisätiedot KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016
KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA Lisätiedot Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto
OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys Lisätiedot ( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN:
Mallisopimuspohja Lukijalle ja käyttäjälle Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan Lisätiedot Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu
Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Dnro 67/011/2015 Sisällys 1. Teollisen kylmän suunnittelu... 2 1.1 Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittaminen... 2 1.2 Lisätiedot Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014
LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen Lisätiedot 28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.
Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä Lisätiedot Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä
Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN Lisätiedot Ympäristösertifikaatti LEED
Ympäristösertifikaatti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (Energia- ja ympäristösuunnittelun ohjaus) Esittelytilaisuus: Rakennusautomaatioseminaari 2013, 30.5.2013 Tekijä: Projectus Team Lisätiedot OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN
OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen Lisätiedot ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen
1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan Lisätiedot Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy elinkaarimallia käytettäessä ja energiatehokkuutta tavoiteltaessa (SEEK)
Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy elinkaarimallia käytettäessä ja energiatehokkuutta tavoiteltaessa (SEEK) Rauno Holopainen, Kari Salmi, Erkki Kähkönen, Leena Aalto, Katja Tähtinen, Harri Alenius ja Kari Lisätiedot Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi
Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta Lisätiedot Uudenkaupungin uimahalli
Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia Lisätiedot Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys
Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön Lisätiedot Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli
Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat) Lisätiedot Automaattitilausten hallinta
Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro Lisätiedot Asunnon terveyshaitan selvittäminen
2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä, Lisätiedot nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020
nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista Lisätiedot Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:
Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään Lisätiedot VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi
VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot Lisätiedot Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin
Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton Lisätiedot KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ
KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Lisätiedot KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut
KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379 Lisätiedot Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo
Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma Lisätiedot Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:
Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute