Source: https://www.scribd.com/presentation/379501672/NORMA-EM-0-10
Timestamp: 2018-12-10 05:44:10
Document Index: 148875877

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 10']

norma em-010
Manual Aqua Nivel4
Dissertacao_Ana_Jose_Martins_Flores.pdf
Calculo Electrico 2
Lenguas de l Peru
258251222-Laporan-Bioetik-Kel-6.docx
Ujian Gadar 2012
MODUL KEM GILAP POTENSI SAINS 2018.docx
ADMINISTRASI KHUSUS KEPALA MADRASAH.docx
Tri Lapsus Dakrio
Crux_Conceptual-Journal_1_web copia.pdf
SEMINAR PATOLOGIS KISTA.doc
Journal Dber p
NORMA EM 010 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS.pptx
INSTALACIONES ELECTRICAS TRABAJO - O1.pptx
NORMA - EM - 100.pptx
Norma Em 090
CONEXION MONOFASICA Y TRIFASICA.pdf
MIEMBROS-TENSION.pdf
AISC - Tabla Para Clases
POTENCIA Y EVALUACION DE LA DEMANDA.pdf
NORMA - EM - 100 (1)
NORMA EM_070.pptx
MUROS DIAP VERIFICACION.pptx
TRABAJO COLABORATIVO CAP II.docx
Manual de estructuras.pdf
estratos mollepata.xlsx
Clase N° 01-A
Muros Diapositivas Listo Pr Etregr
Determinación Del Contenido de Humedad SPEEDY
Instalaciones Eléctricas | 1
NORMA TÉCNICA EM.010
Integrantes: correo electrónico
LAZON CACERES, Tito tlc_1615@Hotmail.com
SEDNO DOMINGUEZ, Yarumir yarumir6@Hotmail.com
CUBA ESCALANTE, Pio cuba_ic14@Hotmail.com
RODRIGUEZ QUISPE, Miguel Angel
Escuela de Formación Universidad Católica Los
Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote
Instalaciones Eléctricas | 2
ELÉCTRICAS INTERIORES
Instalaciones Eléctricas | 3
 Las instalaciones eléctricas interiores están tipificadas en el
Código Nacional de Electricidad y corresponde a las instalaciones
que se efectúan a partir de la acometida hasta los puntos de
 En términos generales comprende a las acometidas, los
alimentadores, subalimentadores, tableros, sub-tableros, circuitos
derivados, sistemas de protección y control, sistemas de
medición y registro, sistemas de puesta a tierra y otros.
 Las instalaciones eléctricas interiores deben ajustarse a lo
establecido en el Código Nacional de Electricidad, siendo
obligatorio el cumplimiento de todas sus prescripciones,
especialmente las reglas de protección contra el riesgo eléctrico.
Locales Industriales. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .. de Hospedaje. Locales de Espectáculos.Instalaciones Eléctricas | 4 Artículo 2º.ALCANCE  Las prescripciones de esta Norma son de aplicación obligatoria a todo proyecto de instalación eléctrica interior tales como: Viviendas. Locales para Estacionamiento de Vehículos. Puesto de Venta de Combustible y Estaciones de Servicio. Locales Hospitalarios. Playas y Edificios de Estacionamiento. Centros de Reunión.  En general en cualquier instalación interior en todo el territorio de la República. Educacionales. Locales Comerciales.
Estaciones de Transporte Terrestre y Similares.Instalaciones Eléctricas | 5 Artículo 3º. los proyectistas están obligados a realizar cálculos de iluminación en locales tales como:  Comerciales.CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN  En la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas interiores. Fábricas y Talleres. Locales Deportivos.  Los proyectistas deben observar las disposiciones del Código Nacional de Electricidad y las Normas DGE relacionadas a la iluminación. Postas Médicas y Afines. Centros de Salud. Museos etc.. Aeropuertos. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . Puertos. Laboratorios. Hospitales. Oficinas. Locales de Espectáculos.
definiendo la calidad de la iluminación según el tipo de tarea visual o actividad a realizar en dichos ambientes. AMBIENTES ILUMINANCIA CALIDAD EN SERVICIO (lux) Áreas generales en edificios Pasillos. Instalaciones Eléctricas | 6  A continuación. según los ambientes al interior de las edificaciones. se presenta la Tabla de Iluminancias mínimas a considerar en lux. corredores 100 D–E Baños 100 C–D Almacenes en tiendas 100 D–E Escaleras 150 C–D Líneas de ensamblaje Trabajo pesado (ensamble de maquinarias) Trabajo 300 C–D normal (industria liviana) 500 B–C Trabajo fino (ensambles electrónicos) 750 A–B Trabajo muy fino (ensamble de instrumentos) 1500 A–B Industrias químicas y plásticos En procesos automáticos 150 D–E Plantas al interior 300 C–D Salas de laboratorios 500 C–D Industria farmacéutica 500 C–D Industria Caucho 500 C–D Inspección 750 A–B Control de colores 1000 A-B Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
los factores de demanda y simultaneidad que se obtendrán durante la operación de la instalación.Instalaciones Eléctricas | 7 Artículo 4º. Considerando las cargas unitarias y los factores de demanda que estipula el Código Nacional de Electricidad o las Normas DGE el factor de simultaneidad entre las cargas será asumido y justificado por el proyectista. Considerando las cargas realmente a instalarse.  La evaluación de la demanda podrá realizarse por cualquier de los dos métodos que se describen:  Método 1.EVALUACIÓN DE LA DEMANDA  Los proyectos deberán incluir un análisis de la potencia instalada y máxima demanda de potencia que requerirán las instalaciones proyectadas.. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .  Método 2.
Instalaciones Eléctricas | 8 Artículo 5º.COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR  Memoria Descriptiva  Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio Público  Memoria de Cálculo  Especificaciones Técnicas  Planos  Certificado de Habilitación de Proyectos Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil ..
 Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio Público Cartas con la factibilidad y punto de entrega (suministro) para el servicio público de electricidad. los métodos constructivos a seguirse.  Memoria de Cálculo Viene a ser la descripción y formulación de los parámetros de cálculo de los diferentes diseños. así como. otorgada por el respectivo concesionario. lo cual esta complementado con las respectivas hojas de cálculo. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . Instalaciones Eléctricas | 9 COMPONENTES DE UN PROYETO DE INSTALCION ELECTRICA INTERIOR  Memoria Descriptiva Descripción de la naturaleza del proyecto y la concepción del diseño de cada una de las instalaciones que conforman el sistema proyectado.  Especificaciones Técnicas Descripción de las características específicas y normas de fabricación de cada uno de los materiales y/o equipos a utilizarse.
002 debiendo quedar a la vista el rótulo respectivo donde debe figurar el nombre completo y número de registro del Colegio de Ingenieros del Perú del Profesional Responsable (Ing.001. diagramas unifilares y demás elementos de los diseños del proyecto. Instalaciones Eléctricas | 10 COMPONENTES DE UN PROYETO DE INSTALCION ELECTRICA INTERIOR  Planos Los planos deben ser presentados en hojas de tamaño y formatos normalizados según la NTP 272. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50. Electricista o Ing. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . así como su firma y sello oficial. Mecánico-Electricista). deben estar doblados al tamaño A4 conforme a la NTP 833.002 y NTP 833. De acuerdo a la naturaleza y magnitud del proyecto los planos pueden ser:  Planos Generales: Para que mediante aplicación de los símbolos gráficos normalizados en electricidad se haga la distribución de las salidas.
planos isométricos hacerlo. que por su tamaño sea necesario hacerlo.25. 1:200 ó 1:500. por la que certifica que el Profesional que se menciona se encuentra hábil y está autorizado para desarrollar un proyecto de su especialidad. En escala 1:20 ó 1.  Certificado de Habilitación de Proyectos Es emitido por el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú.Instalaciones Eléctricas | 11 COMPONENTES DE UN PROYETO DE INSTALCION ELECTRICA INTERIOR  Planos de Conjunto: Para identificar la posición relativa de las distintas partes y/o elementos de un sistema.  Planos de Detalle: Para una mejor identificación o comprensión de algunos elementos o parte de los diseños del proyecto. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . En escala 1:100. tales como esquemas generales.
deberá preverse lo necesario y suficiente para atender las futuras etapas tales como: circuitos de reserva en el tablero eléctrico.. deberá realizarse de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad.Instalaciones Eléctricas | 12 Artículo 6º. b) En el caso que no se pueda definir las cargas de alguna de las etapas. Artículo 7º. etc. dejando claramente establecido cada una de las etapas. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . canalizaciones.CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS Cuando las instalaciones de un proyecto vayan a construirse por etapas se deberá: a) Elaborar el proyecto completo. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS El diseño de instalaciones eléctricas..
b) Garantizar la seguridad de las personas. Artículo 9º. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . Normas Técnicas y las disposiciones emitidas por las autoridades competentes. c) Al concluir la actividad temporal deberá retirarse todas las instalaciones efectuadas.  Las instalaciones eléctricas temporales deberán: a) Cumplir con las prescripciones del Código Nacional de Electricidad y Normas DGE de Suministros Provisionales..Instalaciones Eléctricas | 13 Artículo 8º.INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES  Las instalaciones eléctricas temporales están destinadas a dar suministro de energía eléctrica a actividades temporales..INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOCALES ESPECIALES SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Se regirán por lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad.
 Los locales con afluencia de público.. Formato de Láminas. Plegado de Láminas.002 Dibujo Técnico.002 Papeles. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . incluyendo los edificios multifamiliares. deberán contar con instalaciones de iluminación de emergencia..  NTP 833. Artículo 11º.EQUIPOS PARA SUMINISTROS DE ENERGÍA POR EMERGENCIA  Los equipos a instalarse deberán cumplir con las prescripciones del Código Nacional de Electricidad.  NTP 833. Lista de aplicación de los formatos de la serie A INTINTEC.Instalaciones Eléctricas | 14 Artículo 10º.001 Dibujo Técnico. REFERENCIAS NORMATIVAS En la presente Norma se hace mención a las siguientes Normas Técnicas Peruanas:  NTP 272.
de comunicaciones y compañías que cumplen funciones sísmicas a las de una empresa de servicio publico. tanto del personal que labora como el publico en general.Instalaciones Eléctricas | 15 CODIGO NACIONAL DE ELECTRICAS OBJETIVO: Es establecer las condiciones necesarias para la seguridad de las personas frente a los peligros que surjan de la operación y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . ALCANCES Y OBLIGATORIEDAD DE USO Estas reglas se aplican a la instalaciones de suministro eléctrico y de comunicaciones. equipos y métodos de trabajo utilizados por los titulares de empresas de servicio publico y privado de suministro eléctrico.
aeronaves. Instalaciones Eléctricas | 16 CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  Estas reglas no se aplican a instalaciones en embarcaciones. o ambas. modificación. a través de ingenieros electricistas o mecánicos electricistas especializados que estén habilitados por el colegio de Ingenieros del Perú.G. es el organismo encargado de fiscalizar y hacer cumplir este código.  ¡Con que otras normas se complementan? Estas reglas se complementan con las normas de la Dirección General de Electricidad (D.) del Ministerio de Energías y Minas y con las emitidas por otras autoridades relacionadas al tema.  Este código es de uso obligatorio en todo el Perú. equipo automotriz.  ¿Quién absuelve en caso de consultas respecto a este código? La dirección General de Electricidad del Ministerio de Energías y Minas es la autoridad para atender las consultas que se formulen en cuanto a la interpretación.E.  ¿Quién fiscaliza? OSINERGMIN. de este código. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . equipo ferroviario rodante.
Instalaciones Eléctricas | 17 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 18 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Ambos constituyen la electricidad. Esta energía es distribuida por medio de conductores eléctricos (cables) a las diferentes regiones del país. entre otros. equipos y maquinas. un flujo de electrones llamada corriente. de ahí que nuestra vivienda puede contar con energía eléctrica. La energía eléctrica produce una fuerza llamada voltaje. La electricidad es una energía que se emplea para hacer funcionar artefactos. Es producida. Instalaciones Eléctricas | 19 NSTALCIONES ELECTRICAS Se llama instalación eléctrica al conjunto de elementos los cuales permiten transportar y distribuir la energía eléctrica. en las centrales hidroeléctricas. aprovechando la fuerza de las corrientes de agua de los ríos que ponen en movimiento grandes generadores de electricidad. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . desde el punto de suministro hasta los equipos dependientes de esta.
3. tensiones o fuerza electromotriz. es la magnitud eléctrica que e caracteriza por ofrecer oposición al paso de los electrones por un conductor. Instalaciones Eléctricas | 20 Las magnitudes eléctricos Son básicamente tres: voltajes. 1. La resistencia se mide en ohmios y su símbolo es el omega (Ω). 2. La Resistencia (R). Es la propiedad física natural de algunos materiales. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . es el impulso que mueve los electrones de un punto a otro para que circule la corriente eléctrica. intensidad y resistente. Su unidad de medida es el Voltio (V). La Intensidad (I) o corriente eléctrico es el flujo o movimiento de electrones a través de un conductor. El Voltaje (V). su unidad de medida es el Voltio (V).
Instalaciones Eléctricas | 21 Conductores eléctricos Un conductor es un material a través del cual los electrones fluyen fácilmente y permite el peso de la corriente eléctrica. es el mas empleado en la fabricación de diferentes tipos de conductores y cables eléctricos. Los mas empleados en la instalación de una vivienda son el alambre sólido o rígido y los cables flexibles (mellizo). Por ser un material de bajo costo comparado con el oro y la plata. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . El cobre. Los conductores eléctricos están cubiertos por una capa aislante de polivinilo y se clasifica según sus características y funciones. muy dúctil y fácil maniobrar.
En este módulo trabajaremos con los accesorios de tipo visible. Instalaciones Eléctricas | 22 Accesorios eléctricos Los accesorios eléctricos son aquellos materiales que permiten realizar una instalación eléctrico. mientras que los accesorios para empotrados son planos y se colocan en cajas rectangulares u octagonales especiales dentro de la pared. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . y sobresalen notoriamente de la zona donde se les ubica. Se caracteriza por tener dos clavijas. Tenemos dos tipos: Para instalaciones visibles y para instalaciones empotradas. Los accesorios de instalaciones visibles se caracterizan por se colocados en las paredes y techos con tarugos y tornillos. b) Interruptor el material del que están fabricados es la baquelita. dobles y de conmutación de tipo visible (de superficie) o empotrado. a) enchufe permite conectar a los tomacorrientes. posee un sistema interno que abre o cierra mecánicamente el circuito para que que se interrumpa o se restablezca. el interruptor permite controlar el paso de la corriente eléctrica. existen interruptores simples. puede ser plano o redondo.
Instalaciones Eléctricas | 23 c) Portalámparas Comúnmente llamados soquest. La deferencia esta en que. se recomienda el empleo de portalámparas de Loza porque soportan temperatura muy Altas Producidas por los focos al estar encendidos. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . los cuales están preparados para que encajen los enchufes de clavijas planas o redundas. sino regresa a su posición inicial. d) Tomacorrientes El material empleado en su construcción es la baquelita. Tiene dos orificios. este no queda enganchado. al presionar el pulsador. Permiten la Colocación de lámparas incandescentes (focos). c) Pulsadores Se emplea para hacer funcionar los diferentes dispositivos de llamada (timbres) su forma es muy parecida a la de un interruptor simple. Se emplea para abastecer de corrientes eléctricos a los diferentes artefactos eléctricos.
Instalaciones Eléctricas | 24 Introducción Introducción Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 25 Introducción Introducción Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 26 Introducción Introducción Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 27 UNIONES La unión entre tubos de realiza en general por medio de la campana a presión propia de cada tuno. Tipo SEL y SAL Es prohibido fabricar campanas en obra. pero en unión de tramos de tubos sin campana se usaran coplas plásticas a presión. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Una conexión a caja que se instala en la caja de F°G° y se enchufara en el otro extremo de la copla del ítem a).Instalaciones Eléctricas | 28 Conexiones a caja Para unir las tuberías de PVC con las cajas metálicas galvanizadas se utilizan 2 pizas de PVC origina de fabrica en donde se embutera la tubería que se conecta ala caja. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Curvas a 90°:  Tipo liviano SEL  tipo pesado SAP Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . se utilizaran curvas de fabrica de radio estándar. de plástico.Instalaciones Eléctricas | 29 curvas No se permitirá las curvas hechas en obra.
Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . 2. 2. 3 golpes y de conmutación (3 vías) tendrán una capacidades 10 amperios-250 voltios. 3 dados y serán del tipoi balancín. Los interruptores de la serie mágic tendrán tapa para uno. Instalaciones Eléctricas | 30 interruptores Se utilizaran interruptores unipolares de uno.
Instalaciones Eléctricas | 31 Tomacorrientes Serán de tipo empotrado de 10 amperios – 250 voltios. 12 Y 10 AWG. 14. bipolares simple o doble salida. Horquillas chatas y redondas. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . se podrán conectar conductores N° 1.
serán como se indican a continuación: Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .Instalaciones Eléctricas | 32 POSICION DE LAS SALIDAS Las alturas de las salidas sobre los pisos terminados salvo indicaciones expresa en los planos.
En el caso que no figuren estas alturas. se encuentran en la leyenda. Instalaciones Eléctricas | 33 DETALLE DE SALIDAS En el detalle de salidas se puede visualizar la altura de instalaciones de los diversos elementos. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 34 Toda actividad conlleva un riesgo Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 35 Introducción Introducción Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 36 Escuela de Formación Universidad Católica Los VIOLACIÓN DE LA NORMATIVA Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 37 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 38 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 39
Instalaciones Eléctricas | 40
La normatividad debe
tener en cuenta ¿quién
es el usuario final:
personal calificado o no
Instalaciones Eléctricas | 41
MATERIAL DE BUENA CALIDAD Y DE MALA CALIDAD
RECORRIDOS POR LA MISMA CORRIENTE
Instalaciones Eléctricas | 42 Falsificaciones y mala calidad Original Copia Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 43 Ejemplo de interruptor termomagnético falsificado Peligros para las personas e instalaciones Una copia explota cuando ocurre un cortocircuito Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
en servicio normal. Además. objeto y principios fundamentales INDECOPI Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .300 2001 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Campo de aplicación. NTP 370. las personas y los animales domésticos. no deben incurrir en ningún riesgo de quemadura.Instalaciones Eléctricas | 44 Protección contra los efectos térmicos La instalación eléctrica debe estar dispuesta de forma que se excluya cualquier riesgo de ignición de materiales inflamables debido a las temperaturas elevadas o a los arcos eléctricos.
Instalaciones Eléctricas | 45 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 46 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 47 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 48 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 49 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 50 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 51 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
y las demás partes destinadas a la evacuación de las corrientes de defecto deben ser capaces de poder soportar estas corrientes sin alcanzar temperaturas demasiado elevadas Debe prestarse particular atención a las corrientes de defecto a tierra y a las corrientes de fuga Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .Instalaciones Eléctricas | 52 Protección contra las corrientes de defecto Los conductores que no sean activos.
Instalaciones Eléctricas | 53 CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACIÓN Sistema de Puesta a tierra recomendado Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 54 Seguridad de los animales domésticos contra el riesgo eléctrico Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 55 SEGURIDAD ELECTRICA Ejemplo de una toma de puesta a tierra con arcilla conductiva como la bentonita Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 56 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 57 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 58 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 59 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 60 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 61 CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACION Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 62 Referencial Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 63 Protección contra las sobreintensidades Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 64 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
16 A Puesta a tierra TOMACORRIENTES Calentador ILUMINACIÓN SISTEMA TT Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . Instalaciones Eléctricas | 65 SUMINISTRO ELECTRICO INTERRUPTOR PROTECCION AUTOMATICA TERMOMAGNETICO PROTECCION DIFERENCIAL INTERRUPTOR DIFERENCIAL K32a INTERRUPTORES curva C AUTOMATICOS 2p.
Instalaciones Eléctricas | 66 PROTECCIÓN CONTRA FALLAS ELÉCTRICAS El interruptor El interruptor diferencial protege termomagnético a las personas de protege al posibles conductor de la No olvidar que: electrocuciones y instalación de protege a la sobrecargas y instalación de cortocircuitos daños causados por fugas de corriente Son INDEPENDIENTES ¡¡ NINGUNO REEMPLAZA AL OTRO !! Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 67 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 68 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 69 CNE-Utilización 2006 Sección 150-400 : Tableros en unidades de vivienda Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 70 TOMACORRIENTES DOMESTICOS: Bipolares (2P)  Bipolares con punto de tierra (2P+T) Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 71 Características de las tomas de corriente tipo Schuko Contactos para tierra Contactos para tierra Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 72 Enchufes reversibles Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 73 Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 74 CONECTOR A TORNILLO (EVITAR LA CONEXIÓN TIPO ENTORCHE) Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 75 CONECTOR DE DERIVACIÓN A COMPRESIÓN Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
caso del PVC) •Alta emisión de humos En un incendio dentro de un lugar cerrado la mayoría de las personas que fallecen se debe a la asfixia por humos tóxicos y ácidos. lo cual se ve agravado cuando la alta densidad de humos les provoca pánico porque no les es posible ver las salidas de emergencia. Instalaciones Eléctricas | 76 En un incendio. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . rellenos y cubiertas puede haber: •Propagación de la llama •Emisión de gases halógenos (Gases ácidos de Fluor. Bromo o Cloro. dependiendo del tipo de materiales usados en el aislamiento.
Instalaciones Eléctricas | 77 CORRIENTES Y TENSIONES PELIGROSAS Recordemos que nos debemos al Escuela de Formación Profesional de Ingeniería uso seguro de la electricidad Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 78 ACCIDENTES E INCIDENTES Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 79 ACCIDENTES E INCIDENTES Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 80 Estos accidentes generan innumerables pérdidas Económicas y Humanas Industria Sociedad Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 81 QUEMADURAS Un arco eléctrico puede alcanzar entre 20000 ºK y 50000 ºK. Puede generar quemaduras graves a una distancia de 3 metros. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . La explosión generada por un arco eléctrico. puede alcanzar presiones del orden de 1000 kg/m2.
Instalaciones Eléctricas | 82 Desmembración Fibrilación Depende de la cantidad En especial en de presión ejercida sobre circuitos de baja los puntos de contacto. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . tensión.
• Resistencia eléctrica del cuerpo.83 Instalaciones Eléctricas | 83 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ACCIDENTE ELECTRICO • Voltaje de circuito con el que se entra en contacto . • Tiempo de paso. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . • Frecuencia y características de la corriente. • Trayecto de la corriente. • Intensidad de corriente.
Instalaciones Eléctricas | 84 Diagrama 11 – CNE-Utilización Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
ZONA 4 Riesgo de fibrilación (hasta aproximadamente un 5%). ZONA 2 Habitualmente ninguna efecto fisiopatológico peligroso ZONA 3 Habitualmente ningún riesgo de fibrilación. ZONA 6 para cardiaco.85 Instalaciones Eléctricas | 85 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ACCIDENTE ELECTRICO ZONA 1 Habitualmente ninguna reacción. paro respiratorio y quemadoras severas Riesgo de fibrilación (por encima de un 50%). ZONA 4 Riesgo de fibrilación (hasta aproximadamente un 50%). ZONA 5 Riesgo de fibrilación (hasta aproximadamente un 50%). Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 86 CONTROL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS Guillermo Urzúa Pérez Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 87 CASOS PRÁCTICOS Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
el médico diagnostica y define que el accidente no es trivial o leve y determina que continúe el tratamiento luego de las 24 horas de ocurrido el accidente. luego de la evaluación. Accidente incapacitante: Aquel que. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .88 Instalaciones Eléctricas | 88 TIPOS DE ACCIDENTES ACCIDENTE TRIVIAL O LEVE ACCIDENTE TRIVIAL O LEVE Es cuando después de una evaluación el trabajador o la persona puede ir a trabajar a mas tardar al día siguiente.
Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .89 Instalaciones Eléctricas | 89 Accidente mortal: Es aquel en el que la persona fallece como consecuencia de una lesión de trabajo o descarga eléctrica sin tener en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte.
90 Instalaciones Eléctricas | 90 Manipulación de Varillas de Construcción Ten mucho cuidado cuando manipules varillas de construcción cerca de líneas eléctricas aéreas. Recuerda que la varilla tiene una longitud de mas de 9 m. Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
91 Instalaciones Eléctricas | 91 Construcción de Edificaciones con Voladizos Riesgo inminente y Permanente Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
92 Instalaciones Eléctricas | 92 Instalación de antenas de TV y Astas Instalaciones Si instalas una línea aérea para tu televisor en el Clandestinas techo o al costado de tu vivienda. porque un delito además puedes puedes sufrir una descarga electrocutarte Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil . verifica si El hurto de energía eléctrica es tienes una línea eléctrica área cerca.
Instalaciones Eléctricas | 93 La normatividad debe estar atenta aUniversidad Escuela de Formación los cambiosCatólica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Instalaciones Eléctricas | 94
Es necesario normar
Las normas se han elaborado para cumplirlas
Pero deben ser coherentes
Instalaciones Eléctricas | 95
PÁGINAS WEB DE ALGUNAS AUTORIDADES RELACIONADAS AL TEMA
Instalaciones Eléctricas | 96
Hoy disponemos de normas y reglamentos sobre seguridad y
protección de la vida, certificación de profesionales e instalaciones y
procedimientos seguros, pero no se cumplen por desconocimiento,
falta de criterio, negligencia o falta de fiscalización.
Esta situación origina un riesgo eléctrico con consecuencias como la
muerte de personas y daños a la propiedad.
Es necesario un trabajo prioritario para educar a los usuarios,
implementar los proyectos acorde a las exigencias normativas y con
mayor énfasis: FISCALIZAR.
Instalaciones Eléctricas | 97 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD Dirección Normativa de Electricidad 618 8700 gracias Escuela de Formación Universidad Católica Los Profesional de Ingeniería Ángeles de Chimbote Civil .
Documents Similar To NORMA - EM - 0.10
34912293830-IRPF-2014-2013-origi-imagem-declaracaoUploaded by Edson Placido
Lenguas de l PeruUploaded by Lucho Ida
Nifty 25jan18expUploaded by asif
258251222-Laporan-Bioetik-Kel-6.docxUploaded by syafina
Ujian Gadar 2012Uploaded by Endrus Endrian Syah
Eisenstein: Vygotsky :Luria’s Project: Cinematic Thinking and the Integrative Science of Mind and Brain.Uploaded by marcioblanco