Source: http://docplayer.fi/12499936-Saato-ja-toimivuuden-varmistus.html
Timestamp: 2018-10-20 22:22:15+00:00
Document Index: 2274906

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Säätö ja toimivuuden varmistus - PDF
Download "Säätö ja toimivuuden varmistus"
1 Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1
2 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset käyttö ja huolto-ohjeet. Niistä tulee ilmetä mm., miten tuotetta käytetään ja huolletaan oikein ja siten ettei aiheuteta vaaraa tai haittaa terveydelle. Huoltokirja (käyttö- ja huolto-ohjelma)täydennetään toteutettujen LVI-järjestelmien ja toimitettujen LVI tuotteiden osalta. Luovutuskansioihin (kaksi sarjaa, viimeistään luovutuspäivänä) kootaan urakkarajaliitteen mukaiset asiakirjat sekä sovitussa laajuudessa muu suomenkielinen tai sovitun kielinen aineisto, kuten konekortit täytettynä mittaus ja säätöpöytäkirjat (myös laitteiden toimintakoepöytäkirjat) laitteiden huolto- ja käyttöohjeet laitekokonaisuuksien sähkökytkentäkaaviot LVI-järjestelmien rakennusautomaatiokaaviot asennettujen laitteiden esitteet tehokäyrästöineen paine ja tiiviyskokeiden pöytäkirjat laitekohtaiset asiakirjat painelaitteista jäähdytyslaitteiden kokoonpanopiirustukset takuuasiakirjat ja huoltosopimukset energiakulutusarvion edellyttämät hyödykekulutusten mittauslukemat (lämpö, vesi, kaasu, yms.) ja lämpötilojen mittausarvot luovutuspäivänä 3 November 2015 Mikko Niskala 2
3 J Säädöt ja mittaukset Vaatimus Laitoksen säädöistä, virityksistä, ohjelmoinnista, liitäntäpisteiden testauksista ja mittauksista tehdään pöytäkirjat ja koekäyttöselostus, joka luovutetaan kolmena sarjana rakennuttajalle. 3 November 2015 Mikko Niskala 3
4 J Kiinteistöjen käyttö- ja huoltoohjeet, luovutettavat asiakirjat (vaatimus) Dokumentoinnin yleiskuvaus, dokumenttiluettelo järjestelmän yleiskuvaus ohjelmatiedot ja varatallenteet laitteiden täydelliset kytkentä, työ ja asennusohjeet Piirustukset, jotka on päivitetty vastaamaan toteutusta, siten että asiakirjat ovat hyvissä ajoin käytettävissä. Nykyään kannattaa vaatia suunnitelmat myös sähköisessä muodossa tulostettuna sekä mallinnukset huolto-ohjeet, huollontarve ja suoritustapa kytkentä- ja toimintakaaviot sekä pisteluettelot toimintaohjeet keskeytyksien ja häiriöiden varalta Käyttöohjeet, aikaohjelmien, asetusarvojen, raja-arvojen ja trendseurannan muutosohjeet 3 November 2015 Olli Oamkilainen 4
5 Automaation puutteiden aiheuttamia kosteusriskejä Toimimaton LTO:n huurtumisen esto aiheuttaa ilmavirtojen laskun ja palvelualueen ylipaineen. Rakenteiden kosteusrasitus nousee. Antureiden väärä asennuspaikka tai virheellinen näyttämä Tehokkaalla kohdepoistolla voidaan vähentää kosteuskuormaa, jos ilmanvaihtojärjestelmä ja automaatio kykenee hallitsemaan syntyvän alipaineen. Viemäri- ja perusvesipumppaamojen toimimaton hälytys aiheuttaa vesivahingon joka olisi ollut vältettävissä. 3 November 2015 Mikko Niskala 5
6 Automaation väärän käytön aiheuttamia kosteusriskejä Uudisrakennuksen käyttöönottovuonna ilmanvaihtoa ohjataan henkilökuormituksen mukaan, jolloin rakennekosteus ei poistu tehokkaasti. Ilmanvaihtoa on käytettävä rakennekosteuden ja materiaalipäästöjen perusteella. Puutteelliset käyttöohjeet lisäävät virhekäytön riskiä jotka voivat aiheuttaa jäätymisiä, kondenssi ongelmia ja vääriä painesuhteita. 3 November 2015 Mikko Niskala 6
7 Kertasäätöjen puutteiden aiheuttamia kosteusriskejä Rakennusautomaation toimintakokeen edellytyksenä on, että ohjattavat laitteet ja järjestelmät ovat valmiita ja toimintakuntoisia. (nykysin rakennukset otetaan käyttöön keskeneräisinä) Säätämättömän lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän toimimattomuutta ei voi korjata automaatiolla. Mallintamalla tehty suunnittelu mahdollistaa säätötyön onnistumisen. Käyttöön otetun rakennuksen mallintamatonta lämmitysjärjestelmää ei nykysin menetelmin voi käytännössä tasapainottaa laadukkaasti. 3 November 2015 Mikko Niskala 7
8 Hyvä käyttöliittymä vähentää käyttövirheitä 3 November 2015 Mikko Niskala 8
9 Huono käyttöliittymä lisää virhekäytön riskiä 3 November 2015 Mikko Niskala 9
10 Automaatiojärjestelmien käyttöikä on lyhyt Automaatiojärjestelmä on kallis ja se joudutaan käytännössä uusimaan kymmenen vuoden välein Yksikkösäätimen käyttöikä on pidempi 3 November 2015 Mikko Niskala 10
11 Paikallinen yksikkösäädin on luotettavampi kuin keskitetty 3 November 2015 Mikko Niskala 11
12 Erään kiinteistön ongelmia Tilan ilmanvaihdon painesuhteet olivat täysin väärin syy: säätimien liitoksia oli irti ohjaustieto automaatioon tuli toisesta tilasta IMS raja-arvot olivat väärät 3 November 2015 Mikko Niskala 12
13 Erään kiinteistön ongelmia Koko siiven painesuhteet olivat väärin, automaation mukaan kaikki oli kunnossa syy: runkokanavassa oli sulkupeltejä kiinni Tarkastuksessa löytyi useita viallisia antureita Ilmanvaihdon pääte-elimet olivat säätämättä 3 November 2015 Mikko Niskala 13
14 Erään kiinteistön ongelmia Lyhyt sähkökatkos katkaisi automaation tietoliikenneyhteydet kahden päivän ajaksi - Järjestelmää käytettiin kasikäytöllä 3 November 2015 Mikko Niskala 14
15 Erään kiinteistön ongelmia IV-kone ei käynyt, valvomon mukaan kone kävi Huippuimurit olivat rikkoutuneet, valvomon mukaan imurit kävivät Kohdepoistot aiheuttavat painesuhteiden muutoksia, järjestelmällä ei voi parantaa tilannetta Jälkiasennuksena tehdyistä poistosta ei ole mitään dokumentaatiota IV:n tehokkuuteen vaikuttavien antureiden vikoja on paljon, valvomosta vikoja ei voi havaita Kiinni olevat säätöpellit aiheuttivat 1m 3 /s ilmavirran laskun, valvomon mukaan ilmavirrat olivat normaalit. 3 November 2015 Mikko Niskala 15