Source: http://ipnesiatecamachalco.foroactivo.com/t5-bienvenidos-al-foro
Timestamp: 2017-11-21 19:16:22
Document Index: 279143826

Matched Legal Cases: ['Artículo 110', 'Artículo 200', 'Artículo 210', 'Artículo 220', 'Artículo 220', 'Artículo 230', 'artículo 230']

Admin el Miér Ago 05, 2009 8:54 am
ESTIMADOS ALUMNOS DE LOS GRUPOS 3AV3 Y 3AV4
ESPERO QUE ESTA NUEVA FORMA DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS SEA DE SU AGRADO Y PODAMOS LOGRAR UN BUEN CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.
SEAN USTEDES BIENVENIDOS Y COMENZEMOS A TRANSITAR POR ESTA NUEVA EXPERIENCIA.
Lopez Nila Jorge Ivan el Vie Sep 04, 2009 12:32 am
Resúmen de las Instalaciones Eléctricas
Gaby el Vie Sep 04, 2009 1:17 pm
3AV4 González Uriarte Isis Gabriela
Los articulos relacionados con las instalaciones electricas mencionadas en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal son los siguientes:
ART. 18: Las obras para la instalación, mantenimiento o retiro de ductos para la conducción de toda clase de fluidos, telecomunicadores, energía eléctrica y cualesquiera otros en el subsuelo de la vía pública y espacios de uso común del dominio del Distrito Federal, se sujetan a las siguientes disposiciones:
1.	Previo a la expedición de licencia de construcción especial correspondiente por parte de la Delegación, los interesados deben presentar el proyecto ejecutivo de la obra desarrollado conforme a las Normas, ante la Secretaría de Obras y Servicios, para su estudio y en su caso, obtener el visto bueno. Esta Secretaria definirá las zonas que por razones técnicas tengan que realizarse con sistemas especiales y aprobará el procedimiento constructivo presentado, y
2.	Deben contar con las autorizaciones federales correspondientes, en zonas de monumentos arqueológicos.
Se aclaran y se añaden disposiciones más completas, previas a los permisos que otorga la Delegación, ya que tienen que obtenerse vistos buenos por parte de la Secretaría de Obras y Servicios, esto tiene como objeto ir levantando planos de dichas instalaciones y detectar por dónde pasan debajo del suelo para tener un mapa completo de la subciudad.
ART. 19: Todas las instalaciones aéreas en la vía pública que estén sostenidas por estructuras o postes colocados para ese efecto deben satisfacer, además de los requisitos señalados en las fracciones 1 y 2 del artículo anterior, las siguientes disposiciones:
1.	Los cables de retenidas y las ménsulas, las alcayatas, así como cualquier otro apoyo para ascenso a las estructuras, postes o a las instalaciones, deben colocarse a no menos de 2.50m de altura sobre el nivel de banqueta, y
2.	Las estructuras, postes e instalaciones deben ser identificadas por sus propietarios o poseedores con una señal que apruebe la Secretaría de Obras y Servicios y están obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio y a retirarlos cuando dejen de cumplir su función.
Se añaden las disposiciones de seguridad para evitar accidentes en la vía pública, principalmente los cables sostenidos de postes que actualmente causan muchos accidentes.
ART. 20: La Administración podrá ordenar el retiro o cambio de lugar de estructuras, postes o instalaciones por cuenta propietarios o poseedores, por razones de seguridad o porque se modifique el ancho de las banquetas o se ejecute cualquier obra en la vía pública que lo requiera y establecerá el plazo para tal efecto. Si no lo hicieren dentro del plazo que se les haya fijado, la propia Administración lo ejecutará a costa de dichos propietarios o poseedores. No se permitirá colocar estructuras, postes o instalaciones en banquetas, cuando con ellos se impida la entrada a un inmueble o se obstruya el servicio de una rampa para personas con discapacidad, así como el libre desplazamiento de éstas en las banquetas. Si el acceso al predio se construye estando ya colocados la estructura, el poste o la instalación, deberán ser cambiados del lugar por el propietario de los mismos, pero los gastos serán por cuenta del propietario del inmueble.
ART. 87: La iluminación natural y artificial para todas las edificaciones deben cumplir con lo dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas. La iluminación necesaria de un local debe cumplir mínimo el 17.5% de su área.
ART. 129: Los proyectos deben contener, como mínimo en su parte de instalaciones eléctricas:
1.	Planos de planta y elevación, en su caso; (ubicación de salidas, contactos, ductería, calibre de alambres, cajas y tableros en plantas y alzados o cortes.
2. Diagrama unifilar;
3. Cuadro de distribución de cargas por circuito;
4. Croquis de localización del predio en relación a las calles más cercanas;
5. Especificación de materiales y equipo por utilizar, y
6. Memorias técnica descriptiva y de cálculo, conforme a las Normas y Normas Oficiales Mexicanas.
ART. 130: Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deben ajustarse a las disposiciones establecidas en las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas.
ART. 131: Los locales habitables, cocinas y baños domésticos deben contar, por lo menos, con un contacto y salida para iluminación con la capacidad nominal que se establezca en la Norma Oficial Mexicana. A veces es un problema tener sólo un contacto en cada habitación como lo señala el reglamento, principalmente en cocinas y salas, ya que la gente usualmente "carga" con extensiones o varios contactos a la vez esa salida, con el peligro de sobrecalentamiento y riesgos de un cortocircuito; se deberían dejar al menos dos en cocinas.
ART. 132: El sistema de iluminación eléctrica de las edificaciones de vivienda debe tener, al menos, un apagador para cada local; para otros usos o destinos, se debe prever un interruptor o apagador por cada 50m cuadrados o fracción de su superficie iluminada. La instalación se sujetará a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana.
ART. 133: Las edificaciones de salud, recreación, comunicaciones y transportes deben tener sistemas de iluminación de emergencia con encendido automático, para iluminar, pasillos, salidas, vestíbulos, sanitarios, salas y locales de concurrentes, salas de curaciones, operaciones y expulsion y letreros indicadores de salida de emergencia en los niveles de iluminación establecidos en las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas. Verificar en bitácora el funcionamiento de los sistemas de iluminación de emergencia para que siempre estén disponibles.
ART. 214: Las instalaciones eléctricas que se coloquen dentro de las edificaciones, serán las que indique el proyecto, y garantizarán la eficiencia de las misma, así como la seguridad de la edificación, trabajadores y usuarios, para lo cual deben cumplir con lo señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en las Normas y las demás disposiciones aplicables a cada caso.
ART. 215: En las instalaciones se emplearán únicamente tuberías, válvulas, conexiones materiales y productos que satisfagan las Normas y las demás disposiciones aplicables.
ART. 216: Los procedimientos para la colocación de instalaciones se sujetarán a:
1. El Director Responsable de Obra programará la colocación de las tuberías de instalaciones en los ductos destinados a tal fin en el proyecto, los pasos complementarios y las preparaciones necesarias para no romper los pisos, muros, plafones y elementos estructurales;
2. En los casos que se requiera ranurar muros y elementos estructurales para la colocación de tuberías, se trazarán previamente las trayectorías de dichas tuberías, y su ejecución será aprobada por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural y el Corresponsable en Instalaciones, en su caso. Las ranuras en elementos de concreto no deben afectar los recubrimientos mínimos del acero de refuerzo señalados en las Normas.
3. Los tramos verticales de las tuberías de instalaciones se colocarán empotrados en los muros o elementos estructurales o sujetos a éstos mediante abrazaderas, y
4. Las tuberías alojadas en terreno natural se sujetarán a las disposiciones indicadas en las Normas.
Última edición por Gaby el Mar Sep 08, 2009 2:47 pm, editado 6 veces
relamento de construcciones y normas tecnicas complementarias
jimena el Vie Sep 04, 2009 11:37 pm
jimena el Vie Sep 04, 2009 11:43 pm
Este artículo explica en forma detallada las definiciones que se utilizan en la Norma Oficial Mexicana ya que estas definiciones son utilizadas en varios artículos. Estas definiciones se dividen en 2 secciones:
La parte A: explica las definiciones más utilizadas dentro de este artículo.
Define lo que son circuitos, cargas, cagas, equipos de lluvia, conductores, des conectores, edificios, conectores térmicos, etc.
La parte B: contiene las definiciones que cubren las instalaciones y más equipos.
Define lo que es un corta circuito, dispositivos, interruptores, fusibles y más.
Este artículo menciona los requisitos para una instalación eléctrica.
Estas disposiciones se tienen que cubrir para que estas se aprueben por la NOM aprobando
Parte A: instalaciones, equipos, tensiones, conductores, corrientes, conexiones, ejecuciones, montajes, enfriamientos, terminales, empalmes, limitaciones, temperatura, distancias de trabajo con condiciones:
1. Partes vivas expuestas en un lado y no vivas ni conectadas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados protegidas eficazmente por madera u otros materiales aislantes adecuados. No se consideran partes vivas los cables o barras aislados que funcionen a 300 V o menos.
2. Partes vivas expuestas a un lado y conectadas a tierra al otro lado.
3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo (no protegidas como está previsto en la Condición 1), con el operador entre ambas.
Excepciones, accesos, iluminaciones, alturas.
Parte B: envolventes de las instalaciones, lugares accesibles a diferentes personas, entradas ala trabajo, espacio de trabajo con diferentes condiciones:
Tensiones, conductores de circuito, límites y mas.
Este capitulo habla sobre los protectores puestos a tierra con los siguientes requisitos:
• Identificación de las terminales;
• Conductores puestos a tierra en el sistema de alambrado de usuarios; y
• Identificación de los conductores puestos a tierra.
Explica lo que necesita un conductor puesto a tierra, con las conexiones, excepciones, tamaños nominales, los distintos conectores, las terminales, polaridad de conexiones en aparatos eléctricos y mas.
Este artículo menciona lo que son los circuitos derivados exceptuando aquellos circuitos que alimenten motores, los circuitos derivados deben cumplir disposiciones de la NOM que a continuación se mencionan:
• Anuncios luminosos y alumbrado de realce
• Ductos con barras (electroductos)
• Casas móviles, casas prefabricadas y sus estacionamientos
• Circuitos y equipos que funcionan a menos de 50 V 720
• Circuitos de control remoto, señales y con limitación de corriente de Clase 1, Clase 2 y Clase 3
• Equipos de procesamiento de datos y de cómputo electrónico
• Distribución en circuito cerrado y de corriente programada Elevadores, montacargas, escaleras y pasillos móviles, escaleras y elevadores para sillas de ruedas
• Equipo de calefacción central, excepto de calefacción central eléctrica fija
• Equipo de calefacción central eléctrica fija
• Equipo de calefacción industrial por lámparas de infrarrojos
• Equipo de calentamiento por inducción y por pérdidas dieléctricas
• Equipo eléctrico exterior fijo de deshielo y fusión de la nieve
• Equipo de grabación de sonido y similares
• Equipo de rayos X
• Estudios de cine, televisión y lugares similares
• Grúas y polipastos
• Máquinas de soldar eléctricas
• Marinas y muelles de yates
• Motores, circuitos de motores y sus controladores
• Órganos tubulares
• Sistemas de alarma contra incendios
• Tableros de distribución y tableros de alumbrado y control
• Teatros, zonas de espectadores en estudios cinematográficos y de televisión y locales similares
• Vehículos recreativos y estacionamientos de vehículos recreativos
Contiene los circuitos derivados multiconductores, cargas de líneas neutro, limitaciones y conexiones.
Parte B: menciona la clasificación de circuitos derivados especificando el tamaño, capacidad de corriente.
Los conductores de los circuitos derivados deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor que la correspondiente a la carga máxima que alimentan.
Te da a conocer las protecciones que se deben de tomar en cuenta, los dispositivos de salida, los tipos de cargas diferentes y salidas necesarias.
Este artículo expone los requisitos de instalación, de la capacidad de conducción de corriente y tamaño nominal mínimo de los conductores, para los alimentadores que suministran energía a las cargas de los circuitos derivados.
Este artículo menciona los requisitos para determinar el número de circuitos derivados necesarios y calcular las cargas de los circuitos derivados, de los alimentadores y de las acometidas.
Parte A: se especifica que en todas las construcciones, la carga mínima de cada salida de uso general y receptáculos y salidas no utilizadas para alumbrado general.
Parte B: Los conductores de los alimentadores deben tener una capacidad de conducción de corriente suficiente para suministrar energía a las cargas conectadas. En ningún caso la carga calculada para un alimentador debe ser inferior a la suma de las cargas de los circuitos derivados conectados.
En este artículo da a conocer los requisitos que deben cumplir los circuitos alimentadores y derivados exteriores tendidos sobre o entre edificios, estructuras o postes en las instalaciones, y de los equipos eléctricos y cableado para el suministro de los equipos de utilización, que estén situados o conectados al exterior de las construcciones, estructuras o postes.
El artículo menciona a los conductores y equipos de acometida, dispositivos para el control, medición y protección de las acometidas así como de los requisitos para su instalación.
Los conductores que no sean los de acometida no se deben instalar en la misma canalización ni en el cable que los de la acometida.
Se dan a conocer algunas especificaciones tales como: sellado de canalizaciones, separaciones de puertas, ventanas, aislamientos, tamaño y capacidad del conductor, separaciones, fijaciones, aislamientos, conductores de entrada, métodos de alambrado, cables, soportes y más.
El artículo explica los requisitos generales para la protección contra sobre corriente y los dispositivos de protección contra sobre corriente para no más de 600 V nominales.
La protección contra sobre corriente de los conductores y de equipo se instala de modo que abra el circuito si la corriente eléctrica alcanza un valor que pudiera causar una temperatura excesiva o peligrosa de los conductores o de su aislamiento que den posibilidad de un incendio.
Te da a conocer la protección de los conectores, el riesgo de la perdida de energía, los conductores de circuito, las capacidades de fusibles, interruptores, sistemas eléctricos, los medios de desconexión, porta fusibles, adaptadores en sus diferentes formas, etc.
Este articulo trata sobre los métodos de alambrado con las sig. Excepciones:
• Sistemas intrínsecamente seguros.
• Circuitos clase 1, clase 2 y clase 3
• Circuitos de señalización para protección contra incendios.
• Cables de fibra óptica.
• Equipo de radio y televisión.
• Sistemas de distribución comunitaria de antena de radio y televisión
no se aplican a los conductores que sean parte integral de equipo, tales como motores, controladores, centros de control de motores o equipos de control ensamblados en fábrica o equipo de utilización aprobado.
Todos los conductores del mismo circuito, el conductor puesto a tierra y todos los conductores de puesta a tierra del equipo, cuando sean usados, deben instalarse dentro de la misma canalización, soporte tipo charola para cables, zanja, cable o cordón.
Las generalidades de este artículo se aplican a los métodos de alambrado provisional para fuerza y alumbrado eléctrico, los cuales pueden tener menores requerimientos que los que se exigen para instalaciones permanentes.
Menciona lo que es: los circuitos derivados, las protecciones, los medios de conexión, los empalmes, los puntos de tierra, interruptores y más.
El artículo cubre los requisitos generales de los conductores y de sus denominaciones de tipo, aislamiento, marcado, etiquetas, resistencia mecánica, capacidad de conducción de corriente y usos.
Estos requisitos no se aplican a los conductores que forman parte integrante de equipo como motores, controladores de motores y similares ni a los conductores específicamente tratados en otras partes de esta Norma.
Especifica el material de los conductores, los tipos de conductores, los tamaños nominales de los conductores, los tipos de lugares de los conductores, los limites de las temperaturas, las aplicaciones de los conductores, la capacidad de los conductores de corriente, selección del conductor y mas...
instalaciones electricas ( AARON JOSUE LEON RODRIGUEZ)
aaron josue leon rodrigue el Sáb Sep 05, 2009 8:20 pm
I. El nivel de iluminación artificial para circulaciones verticales y horizontales, así como elevadores en todas las edificaciones, excepto en la de la habitación será de 100 luxes;
II. El porcentaje de iluminación de emergencia debe realizarse conforme a la Tabla 3.7, y
I. El proyecto debe prever que estas áreas correspondan a las zonas prioritarias que permitan el desalojo normal en condiciones de seguridad;
II. Cuando no exista una planta de emergencia propia, se deben instalar sistemas automáticos e independientes que permitan el funcionamiento y la iluminación de las áreas prioritarias; y
III. En todos los géneros de edificios de más de 5 niveles, con excepción de las de uso habitacional, se debe alimentar con circuitos de emergencia al menos un 10% del total de la carga eléctrica de iluminación y fuerza que permita la operación de los vestíbulos, baños, circulaciones horizontales y verticales, incluyendo elevadores y áreas de resguardo.
miguel angel el Sáb Sep 05, 2009 11:50 pm
miguel angel el Sáb Sep 05, 2009 11:53 pm
NORMAS OFICIALES MEXICANAS. SEDE-001-2005
CAPITULO 1: definiciones generales.
Art. 100: este articulo habla mas que nada de las definiciones técnicas o tecnicismos que se utilizan en la norma, con respecto a los objetos eléctricos como cables, circuitos, aislantes y todo lo que se vaya a utilizar para llevar a cabo y correctamente una instalación eléctrica, esto se hace con el fin de un mayor entendimiento y comprensión, tanto para el cliente como para los trabajadores que intervienen.
Artículo 110: este nos habla de que el material y equipo a utilizar en la instalación, también nos habla de los lineamientos o requerimientos a los que debemos estar sujetos, para mayor funcionamiento y seguridad.
Nos indica métodos y maneras de colocar una instalación, los diferentes materiales, y nos va indicando uno a uno los procedimientos a seguir, para colocar correctamente la instalación eléctrica.
CAPITULO 2: uso e identificación de los conductores puestos a tierra.
Artículo 200: este artículo se encarga de verificar de que ciertos requisitos se cumplan.
• Identificación de las terminales
• Conductores puestos en tierra en el sistema de alambrado de usuarios
• Identificación de los conductores puestos en tierra.
Nos dice que el alambrado puesto a tierra debe tener un conductor que se identifique. También nos dice que cuando el conductor puesto a tierra este aislado su material debe ser adecuado y de color diferente a cualquier conductor no puesto a tierra del mismo circuito en circuitos de menos de 1 000 V o sistemas con neutro puesto a tierra a través de una impedancia, de 1 kV y más, o de una clasificación no inferior a 600 V para sistemas con neutro conectado sólidamente a tierra, de
1 kV y más
Nos dice el método de colocar los conductores y el alambrado, los materiales mas recomendables, nos habla también sobre la identificación de terminales y como colocar los receptáculos, clavijas y conectores, para el funcionamiento correcto de los aparatos eléctricos.
Artículo 210: este artículo cubre los requerimientos y requisitos para los circuitos derivados
Los circuitos derivados de los que trata este Artículo deben clasificarse según la
Capacidad de conducción de corriente máxima, o según el valor de ajuste del dispositivo de protección contra sobre corriente. La clasificación de los circuitos derivados que no sean individuales debe ser de 15, 20, 30, 40 y 50 A. Cuando se usen por cualquier clasificación del circuito debe estar determinada por la capacidad nominal o por el valor de ajuste del dispositivo de protección contra sobre corriente.
Está permitido que los circuitos derivados con varios receptáculos de más de 50 A,
Suministren electricidad a cargas que no sean para alumbrado en instalaciones industriales, donde el mantenimiento y la supervisión permitan que los equipos sean revisados exclusivamente por personas calificadas.
También nos habla de lo que son los circuitos derivados múltiples, y que se pueden tomar en cuenta como varios circuitos o una red de circuitos. Y en que situaciones pueden ser utilizados, indicando los materiales y el procedimiento correcto para su instalación.
Nos explica del Tamaño nominal del conductor y capacidad de conducción de corriente Mínimos, dice que Los conductores de los circuitos derivados deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor que la correspondiente a la carga máxima que alimentan. Además, los conductores de circuitos derivados de salidas múltiples que alimenten a receptáculos para cargas portátiles conectadas con cordón y clavija, deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor que la correspondiente a la capacidad nominal del circuito derivado. Los cables armados cuyo conductor neutro sea más pequeño que los conductores de fase, deben marcarse de esa manera (indicando el tamaño del neutro).
Articulo 215: este nos habla sobre los alimentadores cubre los requisitos de instalación, de la capacidad de conducción de corriente y tamaño nominal mínimo de los conductores, para los alimentadores que suministran energía a las cargas de los circuitos derivados.
Nos habla también sobre su capacidad y tamaños mínimos para estos, Los conductores de los alimentadores deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor que la necesaria para suministrar energía a las cargas calculadas de acuerdo a las partes B, C y D del Artículo 220. El tamaño nominal mínimo del conductor debe ser el especificado en los siguientes incisos (a) y (b) en las condiciones estipuladas. Los conductores alimentadores de una unidad de vivienda o de una casa móvil, no tienen que ser de mayor tamaño que los conductores de entrada de la acometida. para la capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V y calcular el tamaño nominal de los conductores
Artículo 220: calculo de circuitos derivados alimentadores y acometidas.
Este articulo de encarga de determinar el número de circuitos derivados necesarios y calcular las cargas de los circuitos derivados, de los alimentadores y de las acometidas. Este art. Nos habla más que nada del gasto y las cargas que necesitan, distintos tipos de edificaciones como, restaurantes, escuelas, hoteles, etc.
Capacidad de conducción de corriente y cálculo de cargas. Los conductores de los alimentadores deben tener una capacidad de conducción de corriente suficiente para suministrar energía a las cargas conectadas. En ningún caso la carga calculada para un alimentador debe ser inferior a la suma de las cargas de los circuitos derivados conectados, tal como se establece en la parte A de este Artículo y después de aplicar cualquier factor de demanda permitido en las Partes B, C o D
Cargas continuas y no continuas. Cuando un alimentador suministre energía a cargas continuas o a una combinación de cargas continuas y no continuas, la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobre corriente no debe ser menor que la carga no continua, más el 125% de la carga continua. El tamaño nominal mínimo de los conductores del alimentador, sin aplicar ningún factor de ajuste o corrección, debe permitir una capacidad de conducción de corriente igual o mayor que la de la carga no continua más el 125% de la carga continua
Alumbrado general. Los factores de demanda de la Tabla 220-11 deben aplicarse a la parte de la carga total calculada para el alumbrado general. No deben aplicarse en el cálculo del número de circuitos derivados para alumbrado general.
Factores de demanda para estufas eléctricas domésticas, hornos de pared, parrillas eléctricas montadas en la superficie del mueble de cocina y otros aparatos electrodomésticos de cocción de más de 1,75 kW nominal
Tensiones eléctricas. Si no se especifican otras tensiones eléctricas, para el cálculo de cargas del alimentador y de los derivados, deben aplicarse las tensiones eléctricas nominales de 120 V, 127 V, 120/240 V, 220Y/127 V, 208Y/120 V, 220 V, 440 V, 460 V, 480Y/277 V, 480 V, 600Y/347 V y 600 V.
Cálculo de los circuitos derivados. Las cargas de los circuitos derivados deben calcularse como se indica en los siguientes incisos:
Cargas continuas y no continuas. La capacidad nominal del circuito derivado no debe ser inferior a la suma de la carga no continua más el 125% de la carga continua. El tamaño nominal mínimo de los conductores del circuito derivado, sin aplicar ningún factor de ajuste o corrección, debe permitir una capacidad de conducción de corriente igual o mayor que la de la suma de la carga no continua, más el 125% de la carga continua.
Cargas de alumbrado por uso de edificios. La carga mínima de alumbrado por cada metro cuadrado de superficie del piso, debe ser mayor o igual que la especificada en la Tabla 220-3(b) para edificios indicados en la misma. La superficie del piso de cada planta debe calcularse a partir de las dimensiones exteriores del edificio, unidad de vivienda u otras zonas afectadas. Para las unidades de vivienda, la superficie calculada del piso no debe incluir los patios abiertos, las cocheras ni los espacios inutilizados o sin terminar, que no sean adaptables para su uso futuro.
Artículo 230: ACOMETIDAS
Este Artículo cubre a los conductores y equipos de acometida, dispositivos para el control, medición y protección de las acometidas así como de los requisitos para su instalación.
Número. Un edificio u otra estructura a la que se suministre energía eléctrica debe tener sólo una acometida.
ARTICULO 240: PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE
Este artículo cubre los requisitos generales de la protección contra sobre corriente y los dispositivos de protección contra sobre corriente para no más de 600 V nominales. La otra parte cubre la protección contra sobre corriente de instalaciones de más de 600 V nominales.
Protección del equipo. El equipo debe protegerse contra sobre corrientes de acuerdo con cada Artículo de esta Norma, que trata específicamente de cada tipo de equipo como se indica en la siguiente lista
Dispositivos térmicos. Los relevadores térmicos y otros dispositivos no diseñados para abrir corrientes eléctricas de cortocircuito, no se deben usar para la protección de conductores contra sobre corrientes producidas por cortocircuitos o fallas a tierra, pero se permite su uso para proteger contra sobrecargas a los conductores de los circuitos de motores si están protegidos.
Protección suplementaria contra sobre corriente. Cuando se utilice protección suplementaria contra sobre corriente en luminarias, aparatos electrodomésticos y otro equipo o para los circuitos y componentes internos de equipo, no se debe usar como sustituta de los dispositivos de protección contra sobre corriente de los circuitos derivados ni en lugar de la protección de los circuitos derivados los dispositivos suplementarios de sobre corriente no tienen que ser necesariamente de fácil acceso.
Definición de dispositivo de protección de sobre corriente limitador de corriente eléctrica. Un dispositivo de protección contra sobre corriente tipo limitador de corriente eléctrica es aquel que, cuando interrumpe corrientes dentro de su gama de funcionamiento, puede reducir la corriente eléctrica que pasa por el circuito en falla hasta una cantidad sustancialmente inferior a la que se conseguiría en el mismo circuito si el limitador fuese sustituido por un conductor macizo de impedancia comparable.
Coordinación de los sistemas eléctricos. Cuando se requiera una interrupción ordenada para minimizar el riesgo o riesgos para las personas y para el equipo, se permite un sistema de coordinación basado en las dos condiciones siguientes:
Protección coordinada contra cortocircuitos.
Indicación de sobrecarga mediante sistemas o dispositivos de supervisión.
Dispositivo de protección contra sobrecorriente. Un fusible o la unidad de disparo por sobrecorriente de un interruptor, debe estar conectado en serie con cada conductor de fase. Una combinación de transformador de corriente y relevador de sobrecorriente se considera equivalente a la unidad de disparo por sobrecorriente.
ARTICULO 300: METODOS DE ALAMBRADO
Todas las instalaciones. Las disposiciones de este artículo aplican a todas las instalaciones y métodos de alambrado
Tensión eléctrica. Los métodos de alambrado especificados en el capítulo 3 se aplican para tensión eléctrica nominal de 600 V o menor donde no esté específicamente limitado en alguna Sección del capítulo 3.
Cuando esté específicamente permitido en otras partes de esta Norma, los métodos de instalación pueden aplicarse para tensiones nominales mayores a 600 V.
Temperatura. La temperatura máxima del conductor debe estar de acuerdo con lo indicado en 310-10.
Conductores individuales. Los cables mono conductores especificados.
Instalarse con un método de alambrado reconocido
ARTICULO 305-INSTALACIONES PROVISIONALES
Las disposiciones de este artículo se aplican a los métodos de alambrado provisional para fuerza y alumbrado eléctrico, los cuales pueden tener menores requerimientos que los que se exigen para instalaciones permanentes.
Aprobación. Los métodos de alambrado temporal se aceptan solamente si están aprobados basándose en las condiciones de uso y de cualquier requisito especial de la instalación temporal.
Durante el periodo de construcción. Se permiten las instalaciones provisionales de fuerza y alumbrado durante los periodos de construcción, remodelación, mantenimiento, reparación o demolición en inmuebles, estructuras, equipo o actividades similares.
Noventa días. Se pueden utilizar las instalaciones provisionales de fuerza y alumbrado durante un tiempo no mayor que noventa días para alumbrado decorativo de navidad, carnavales, fiestas y propósitos similares.
Emergencias y pruebas. Se pueden utilizar las instalaciones provisionales de fuerza y alumbrado durante emergencias y para pruebas, experimentos y trabajos en desarrollo.
Remoción. Las instalaciones provisionales deben removerse inmediatamente después de terminada la construcción o el fin para el cual el alambrado fue instalado.
Acometidas. Deben instalarse de conformidad con el artículo 230.
Alimentadores. Los alimentadores deben protegerse. Se deben originar en un centro de distribución aprobado. Los conductores pueden formar parte de un cordón flexible multiconductor o de conjuntos de cables de un tipo indicado
ARTICULO 310-CONDUCTORES PARA ALAMBRADO EN GENERAL
Este artículo cubre los requisitos generales de los conductores y de sus denominaciones de tipo, aislamiento, marcado, etiquetas, resistencia mecánica, capacidad de conducción de corriente y usos.
Estos requisitos no se aplican a los conductores que forman parte integrante de equipo como motor, controlador de motores y similares ni a los conductores específicamente tratados en otras partes de esta Norma.
Material de los conductores. Si no se especifica otra cosa, los conductores a los que se refiere este artículo deben ser de cobre o de aluminio. Cuando se especifiquen conductores de aluminio o aleaciones de aluminio, el tamaño nominal mínimo debe ser 13,3 mm2 (6 AWG).
Pantalla. Los conductores aislados con dieléctrico sólido en instalaciones permanentes que operen a más de 2 000 V, deben tener un aislamiento resistente al ozono y tener una pantalla. Todas las pantallas metálicas de aislamiento se deben poner a tierra a través de un medio efectivo de puesta a tierra que cumpla
los requisitos. La pantalla debe servir para el propósito de confinar los esfuerzos de la tensión eléctrica en el aislamiento.
Condiciones corrosivas. Los conductores expuestos a aceites, grasas, vapores, gases, humos, líquidos u otras sustancias que tengan un efecto corrosivo sobre el conductor o el aislamiento, deben ser de un tipo adecuado para esa aplicación.
RCDF Y NTC resumen de los articulos relacionados con las instalaciones electricas
laura julieta juarez rami el Mar Sep 08, 2009 12:05 am
Andrea el Mar Sep 08, 2009 12:38 am
[En la norma oficial maxicana se establece las necesidades técnicas que requiere la utilización de las instalaciones eléctricas.
en el capitulo 1 establecen los requisitos de las instalaciones elctricas . En el capitulo 3 de esta norma establece los principios fundamentales, los cuales no están sujetos a modificaciones en función de desarrollos tecnológicos.
En el capitulo 4 “Especificaciones”, contiene los requisitos técnicos que tienen por objeto asegurar la conformidad de las instalaciones eléctricas a los principios fundamentales del capitulo 3 de esta Norma Oficial
El proposito de esta norma es evitar los choques eléctricos, los efectos térmicos, sobrecorrientes, las corrientes de falla y sobretensiones.
En esta Norma abarca informacion basica para propiedades comerciales, residenciales y vivienda, institucionales, cualquiera que sea su uso, públicas y privadas, casas móviles, vehículos de recreo, construcciones flotantes, ferias, circos y exposiciones, estacionamientos, talleres de servicio automotor, estaciones de servicio, lugares de reunión, teatros, salas y estudios de cinematografía, hangares de aviación, clínicas y hospitales, construcciones
Sistemas de emergencia o reserva propiedad de los usuarios asi como subestaciones, líneas aéreas de energía eléctrica y de comunicaciones e instalaciones subterráneas, centrales eléctricas para cogeneración o Autoabastecimiento y cualesquiera otras instalaciones que tengan por finalidad el uso de la energía eléctrica.
Circuitos alimentados con una tensión nominal hasta 600 V de corriente alterna o 1 500 V de
corriente continua, y algunas aplicaciones especificadas arriba de 600 V de corriente alterna o 1 500 V de corriente continua. Para corriente alterna, la frecuencia tomada en cuenta en esta norma es 60 Hz. Sin embargo no se
excluye el uso de otras frecuencias para aplicaciones especiales; Circuitos, que no sean los circuitos internos de aparatos, operando a una tensión superior a 600 V y que se derivan de una instalación con una tensión que no exceda de 600 V c.a., por ejemplo: los circuitos de lámparas a descarga, precipitadores electrostáticos; Todas las instalaciones del usuario situadas fuera de edificios; Alambrado fijo para telecomunicaciones, señalización, control y similares (excluyendo el alambrado interno de aparatos); Las ampliaciones o modificaciones a las instalaciones, así como a las partes de instalaciones existentes afectadas por estas ampliaciones o modificaciones.
Esta norma no se aplica en:
Instalaciones eléctricas en barcos y embarcaciones, instalaciones eléctricas para unidades de transporte público eléctrico, aeronaves o vehículos automotores instalaciones eléctricas del sistema de transporte público eléctrico en lo relativo a la generación, transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica utilizada exclusivamente para la
operación del equipo rodante o de señalización y comunicación instalaciones eléctricas en áreas subterráneas de minas, así como en la maquinaria móvil autopropulsada de minería superficial y el cable de alimentación de dicha maquinaria instalaciones de equipo de comunicaciones que esté bajo el control exclusivo de empresas de servicio público de comunicaciones donde se localice.
en la norma tamb ien especifican los peligro de los tipos de riesgos mayores como las corrientes de choque y las temperaturas excesivas capaces de provocar quemaduras, incendios u otros efectos peligrosos.
Todo equipo eléctrico utilizado en las instalaciones eléctricas debe cumplir con lo establecido , cada equipo eléctrico seleccionado debe corresponder a las condiciones y características previstas para la instalación eléctrica éstas deben en particular cumplir con los requisitos siguientes, los equipos eléctricos deben ser adecuados para el valor máximo de la tensión al cual van a operar (valor eficaz en corriente alterna), así como también a las sobretensiones que pudieran ocurrir. Para ciertos equipos puede ser necesario tomar en cuenta la tensión eléctrica más baja que
pudiera presentarse. Todos los equipos eléctricos deben seleccionarse considerando el valor máximo de la intensidad de corriente (valor eficaz en corriente alterna), que conducen en servicio normal, y considerando la corriente que pueda conducir en condiciones anormales, y el periodo (por ejemplo, tiempo de operación de los dispositivos
de protección, si existen) durante el cual puede esperarse que fluya esta corriente.La frecuencia tiene una influencia sobre las características de los equipos eléctricos, la frecuencia nominal de los equipos debe corresponder a la frecuencia susceptible de producirse en el circuito. Todos los equipos eléctricos, seleccionados sobre la base de sus características de potencia, deben adecuarse para el servicio requerido del equipo, tomando en cuenta el factor de carga y las condiciones normales de servicio. Todos los equipos eléctricos deben seleccionarse para poder soportar con seguridad los esfuerzos y las condiciones ambientales característicos del lugar en donde se van a instalar, y a las que puedan someterse. Todos los equipos eléctricos habrán de seleccionarse de manera que causen los menores efectos nocivos a otros equipos y a la alimentación durante el servicio normal, incluyendo las operaciones de interrupción. En este contexto, los factores que pueden tener una influencia son:
- el factor de potencia;
- corrientes inducidas;
- cargas asimétricas;
Para la construcción de las instalaciones eléctricas una mano de obra efectuada por personal calificado y la utilización de materiales aprobados las características del equipo eléctrico, una vez seleccionadas de acuerdo con lo establecido en, no deben modificarse o reducirse durante el proceso de instalación los conductores deben identificarse de acuerdo con las Secciones aplicables de esta NOM. Las conexiones entre conductores y otros equipos eléctricos, debe realizarse de tal manera que los contactos sean seguros y duraderos, de acuerdo con las especificaciones. Los equipos eléctricos deben instalarse de tal forma que no se afecten las condiciones de diseño
de dichos equipos.Los equipos eléctricos susceptibles de provocar altas temperaturas o arcos eléctricos, deben
colocarse o protegerse para eliminar cualquier riesgo de ignición de materiales inflamables. Cuando la temperatura de cualquier parte expuesta del equipo eléctrico es susceptible de provocar lesiones a las personas, estas partes deben colocarse o protegerse para prevenir cualquier contacto accidental. Las instalaciones eléctricas deben probarse e inspeccionarse antes de ponerse en servicio y después de cualquier modificación importante, para comprobar la adecuada ejecución de los trabajos de acuerdo con esta norma.
y por ultimo tomar encuenta las especificaciones establecidas.
NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTO DE CONSTRUCCION.
ray_jc_cool el Mar Sep 08, 2009 2:10 pm
RAYMUNDO JUAREZ CORDERO. 3 A V 4
[center]INSTALACIONES ELECTRICAS R.C.D.F y normas técnicas complementarias.[/center]
[justify]Una instalación eléctrica, es un elemento muy importante en la realización de un proyecto de alguna edificación, y por lo tanto se deben de llevar algunas normas para que estás se puedan tener una buena realización.[/justify]
[justify]En el R.C.D.F nos dice que para poder llevar acabo un proyecto de instalaciones eléctricas debe llevar como mínimo:
•	Planos de Planta y elevación.
•	Diagrama de unifilar.
•	Diagrama de distribución por cargas de circuito.
•	Croquis de localización del predio, en relación con las calles cercanas.
•	Especificación de materiales y equipo a utilizar.
•	Memorias técnicas y descriptivas.
Todos los proyectos de edificaciones, deben de ajustarse a como lo marca las NORMAS OFICIALES MEXICANAS. También se verificara distancias, cargas tableros y equipamiento.[/justify]
[justify]Art. 131. Los locales habitables, cocinas y baños domésticos, deben de contar por lo menos con un contacto y salida para iluminación con la capacidad nominal.
Art.132. Los sistemas de iluminación eléctrica de edificaciones de vivienda deben de tener por lo menos, un apagador para cada local; para otros usos o destinos, se debe prever un interruptor o apagador a cada 50 m2 o fracción de superficie iluminada.
Art. 133. Las edificaciones de salud, recreación, comunicaciones y transportes deben tener sistemas de iluminación de emergencia con encendido automático, para iluminar pasillos, salidas, vestíbulos, sanitarios, salas y locales de concurrencia, salas de curaciones, operaciones y expulsiones y letreros indicadores de salida de emergencia en los niveles de iluminación.[/justify]
[justify]Art: 87 La iluminación natural y artificial para todas las edificaciones deben cumplir con lo dispuesto en las normas o normas oficiales mexicanas.
Art 192.- Los equipos eléctricos en instalaciones provisionales, utilizados durante la obra, deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan
Art 214.- Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendio, de gas, vapor, combustible, líquidos, aire acondicionado, telefónicas, de comunicación y todas aquellas que se coloquen en las edificaciones, serán las que indique el proyecto, y garantizarán la eficiencia de las mismas, así como la seguridad de la edificación, trabajadores y usuarios, para lo cual deben cumplir con lo señalado en este Capítulo, en las Normas y las demás disposiciones aplicables a cada caso.
Art 215.- En las instalaciones se emplearán únicamente tuberías, válvulas, conexiones materiales y productos que satisfagan las Normas y las demás disposiciones aplicables.
Art 216.-Los procedimientos para la colocación de instalaciones se sujetarán a las siguientes disposiciones:
II.En los casos que se requiera ranurar muros y elementos estructurales para la colocación de tuberías, se trazarán previamente las trayectorias de dichas tuberías, y su ejecución será aprobada por el Director Responsable de Obra y el Co responsable en Seguridad Estructural y el Co responsable en Instalaciones, en su caso. Las ranuras en elementos de concreto no deben afectar a los recubrimientos mínimos del acero de refuerzo señalados en las Normas;
III.Los tramos verticales de las tuberías de instalaciones se colocarán empotrados en los muros o elementos estructurales o sujetos a éstos mediante abrazaderas, y
IV.Las tuberías alojadas en terreno natural se sujetarán a las disposiciones indicadas en las Normas.
El Director Responsable de Obra, y en su caso, el Co responsable en Instalaciones deben vigilar que el proyecto y las instalaciones cumplan con lo dispuesto en el Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, en particular:
Se permite que los locales habitables y los complementarios tengan iluminación y ventilación artificial de conformidad a los puntos 3.4.3 y 3.4.4 de estas Normas, excepto las recámaras, salas, comedores, alcobas, salas de televisión y de costura, estancias o espacios únicos, locales de alojamiento, cuartos para encamados de hospitales, clínicas y similares y aulas de educación básica, así como las cocinas domésticas. En los locales no habitables, el Director Responsable de Obra definirá lo pertinente.
3.4.2 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURALES
IV. Se permite la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los casos de baños, incluyendo los domésticos, cocinas no domésticas, locales de trabajo, reunión, almacenamiento, circulaciones y servicios; en estos casos, la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz puede dimensionarse tomando como base mínima el 4% de la superficie del local, excepto en industrias que será del 5%. V.
VII. Las escaleras, excepto en vivienda unifamiliar, deben estar ventiladas en cada nivel hacia la vía pública, patios de iluminación y ventilación o espacios descubiertos, por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10% de la planta del cubo de la escalera; en el caso de no contar con ventilación natural se debe satisfacer lo dispuesto en la fracción II correspondiente a las condiciones complementarias de la Tabla 3.6.
Las disposiciones contenidas en este inciso se refieren a patios de iluminación y ventilación natural con base de forma cuadrada o rectangular, cualquier otra forma debe considerar una área equivalente; estos patios tendrán como mínimo las proporciones establecidas en la Tabla 3.4, con dimensión mínima de 2.50 m medida perpendicularmente al plano de la ventana sin considerar remetimientos.[/justify]
[justify]3.4.3 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Los niveles mínimos de iluminación artificial que deben tener las edificaciones se establecen en la Tabla 3.5, en caso de emplear criterios diferentes, el Director Responsable de Obra debe justificarlo en la Memoria Descriptiva.[/justify]
[center]Elaborado por:
Raymundo Juarez Cordero.
3 A V 4[/center]
ray_jc_cool
Gaby el Mar Sep 08, 2009 2:45 pm
3 AV 4 González Uriarte Isis Gabriela
Las Normas Técnicas Complementarias relacionadas con las instalaciones eléctricas son las siguientes:
NTC. 3.4 Iluminación y ventilación:
NTC. 3.4.1 Generalidades: Se consideran locales habitables: las recámaras, alcobas, salas, comedores, estancias o espacios únicos, salas de televisión y de costura, locales de alojamiento, cuartos para encamados de hospitales, clínicas y similares, aulas de educación básica y media, vestíbulos, locales de trabajo y de reunión.
NTC. 3.4.3 Iluminación artficial: Los niveles mínimos de iluminación artificial que deben tener las edificaciones son los siguientes:
	Habitacional; Vivienda unifamiliar y plurifamiliar; Circulaciones horizontales y verticales - 50 luxes
	Comercial:
	Abasto y almacenamiento:
•	Almacenes - 50 luxes
•	Circulaciones – 100 luxes
	Mercados públicos; Naves – 75 luxes
	Venta de combustibles y explosivos:
•	Areas de servicio - 70 luxes
•	Areas de bombas - 200 luxes
	Tiendas de productos básicos y especialidades, Tiendas de autoservicio, Tiendas departamentales y Centros comerciales, Agencias y talleres de reparación, y Tiendas de servicios y servicios diversos:
•	En general - 250 luxes
•	Baños - 100 luxes
	Baños públicos; Sanitarios - 75 luxes
	Gimnasios y adiestramiento físico; En general - 250 luxes
	Administración:
•	Bancos, casas de bolsa y casas de cambio:
	Areas y locales de trabajo - 250 luxes
	Circulaciones - 100 luxes
	Cuando sea preciso apreciar detalles - 100 luxes
•	Oficinas privadas y públicas; Cuando sea preciso apreciar detalles:
	Toscos o burdos - 200 luxes
	Medianos - 300 luxes
	Muy finos - 500 luxes
	Hospitales y centros de salud; Atención médica o dental a usuarios externos, Atención a usuarios internos, Servicios médicos de urgencia (públicos y privados):
•	Consultorios y salas de curación - 300 luxes
•	Salas de espera - 125 luxes
•	Circulaciones - 100 luxes
•	Salas de encamados - 75 luxes
•	Emergencia en consultorios y salas de curación - 300 luxes
	Asistencia social; Residencias colectivas; Circulaciones horizontales y verticales - 50 luxes
	Asistencia animal; Centros antirrábicos, clínicas y hospitales veterinarios; Salas de curación - 300 luxes
	Educación e instituciones científicas:
•	Atención y educación preescolar; Aulas - 250 luxes
•	Educación formal básica y media:
	Aulas y laboratorios - 300 luxes
•	Educación formal media – superior y superior, y educación informal:
•	Institutos de investigación; Aulas y cubículos - 250 luxes
	Exhibiciones:
•	Galerías de arte, museos, centros de exposiciones:
	Salas de exposición - 250 luxes
	Vestíbulos – 150 luxes
•	Centros de información; Salas de lectura - 250 luxes
	Instituciones religiosas; Lugares de culto (templos, iglesias y sinagogas) - 100 luxes
	Alimentos y bebidas; Servicios de alimentos y bebidas con o sin esparcimiento:
•	Restaurantes - 50 luxes
•	Centro nocturnos - 30 luxes
•	Cocinas - 200 luxes
	Entretenimiento y Recreación social; Espectáculos y reuniones:
•	Salas durante la función – 1 lux
•	Iluminación de emergencia – 25 luxes
•	Salas durante los intermedios - 50 luxes
•	Vestíbulos - 150 luxes
•	Emergencia en circulaciones y sanitarios - 30 luxes
	Deportes y recreación; Prácticas y/o espectáculos deportivos; Circulaciones - 100 luxes
	Alojamiento:
•	Hoteles y moteles; Habitaciones – 75 luxes
•	Casas de huéspedes; Circulaciones - 100 luxes
•	Albergues turísticos juveniles:
	Vestíbulos - 150 luxes
•	Campamentos para remolques y campismo
	Estacionamiento de vehículos - 30 luxes
	Circulaciones - 75 luxes
	Policía y bomberos; Centrales de policía, estaciones de bomberos y cuarteles; Areas y locales de trabajo - 250 luxes
	Funerarios; Agencias funerarias; Velatorios – 125 luxes
	Transportes:
•	Estacionamientos privados y públicos, incluyendo encierros de vehículos:
	Entrada y salida - 300 luxes
	Espacio de circulación, pasillos, rampas y zonas peatonales - 100 luxes
	Espacios para estacionamiento (cajones) - 50 luxes
	Caseta de control - 200 luxes
	Zona de espera - 50 luxes
	Pasillos y cajones - 50 luxes
•	Servicios de mudanzas; En general - 250 luxes
	Industria; Para todo tipo de industria:
•	Areas de trabajo en que no sea preciso apreciar detalles - 100 luxes
•	Areas de trabajo en que sea preciso apreciar detalles:
	Area de almacenamiento - 50 luxes
	Comedores - 150 luxes
	Comunicaciones; Servicio al público de correos y telégrafos, mensajería y paquetería; En general - 250 luxes
	Infraestructura - De acuerdo a los locales de que se trate
	Espacios abiertos; Plazas y explanadas, y Parques y jardines:
	Circulaciones - 75 luxes
	Estacionamientos - 30 luxes
1.	El nivel de iluminación artificial para circulaciones verticales y horizontales, así elevadores en todas las edificaciones, excepto en la de la habitación será de 100 luxes;
2.	El porcentaje de iluminación de emergencia debe realizarse conforme a lo siguiente:
	COMERCIAL; COMERCIOS EN GENERAL:
	Zonas de venta en tiendas de especialidades, autoservicio, departamentales y centros comerciales – 10%
	Administración; mayores a 80m2 construidos – 10%
	Hospitales y centros de salud; Atención a usuarios internos, y Atención médica o dental a usuarios externos:
•	Recepción, vestíbulos y salas de espera – 30%
•	Locales comerciales (servicios) – 50%
•	Salas de preparación operatoria, recuperación, curaciones y terapias – 100%
•	Salas de operación y de expulsión, laboratorios y cuarto séptico – 100%
•	Morgue – 20%
•	Servicios sanitarios – 50%
•	Central de esterilización y equipos – 20%
•	Urgencias – 70%
•	Consultorios – 50%
•	Elevadores – 50%
•	Encamados – 30%
	Asistencia social; Asilos, casas de cuna, y asistencia; Vestíbulos, salas de espera, servicios sanitarios y pasillos – 5%
	Asistencia animal; Atención veterinaria; Bioterio – 50%
	Educación e instituciones científicas; Laboratorios en centros de educación e institutos de investigación, centros de información; Pasillos y bioterios – 5%
•	Galerías de arte, museos y salas de exposición demás de 40m2 construidos; Circulaciones y servicios – 10%
•	Zonas de galerías en edificaciones de deportes y recreación; Circulaciones y servicios – 5%
•	Centros de información; Biblioteca – 5%
	Instituciones religiosas; Templos; Pasillos – 5%
	Alimentos y bebidas; (con o sin esparcimiento); Zonas de comensales en locales de alimentos y bebidas con una superficie mayor a 40m2 construidos – 5%
	Entretenimiento y Recreación social:
•	Entretenimiento; Zona de público en auditorios, teatros, cines, salas de concierto, cinetecas – 5%
•	Recreación social; Centros culturales, salones de fiestas – 5%
	Deportes y recreación; Prácticas y espectáculos deportivos; Circulaciones y servicios sanitarios – 5%
	Alojamiento; Hoteles y moteles; Circulaciones y servicios sanitarios – 5%
	Policía, bomberos y reclusorios; Centrales de policía, estaciones de bomberos y cuarteles; Circulaciones y servicios sanitarios – 5%
	Funerarios, transportes y comunicaciones; Atención al público; Circulaciones y servicios sanitarios – 10%
	INDUSTRIA; PARA TODO TIPO DE INDUSTRIA; ZONAS DE TRABAJO Y SERVICIOS SANITARIOS – 5%
1. El proyecto debe prever que estás áreas correspondan a la zonas prioritarias que permitan el desalojo normas el condiciones de seguridad;
2. Cuando no exista una planta de emergencia propia, se deben instalar sistemas automáticos e independientes que permitan el funcionamiento y la iluminación de las áreas prioritarias; y
3. En todos los géneros de edificios de más de 5 niveles, con excepción de las de uso habitacional, se debe alimentar con circuitos de emergencia al menos un 10% del total de la carga eléctrica de iluminación y fuerza que permita la operación de los vestíbulos, baños, circulaciones horizontales y verticales, incluyendo elevadores y áreas de resguardo.
3. El Director Responsable de la Obra debe cumplir, en su caso, con lo dispuesto en las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:
NOM – 001 – SEDE, “Instalaciones eléctricas (utilización)”;
NOM – 007 – ENER, “Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificios no residenciales”;
NOM – 013 – ENER, “Eficiencia energética en sistemas de alumbrado para vialidades y exteriores de edificios”; y
NOM – 025 – STPS, “Condiciones de iluminación en los centros de trabajo”. En caso de emplear criterios diferentes, el Director Responsable de Obra debe justificarlo en la Memoria Descriptiva.
NTC. 6.2 Instalaciones eléctricas:
Última edición por Gaby el Jue Sep 10, 2009 1:17 pm, editado 2 veces
jimena el Miér Sep 09, 2009 11:11 am
La gran mayoría de símbolos utilizados en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales no están estandarizados, por esa razón a veces encontramos diferencias entre planos eléctricos. Así que, si te has pasado más de un día buscando un símbolo desesperadamente y no lo encontraste, invéntalo, agrégalo en tu proyecto.
Los simbolos se dan con el fin de facilitar el diseño y montaje de instalaciones, la representación de circuitos, valores, cantidades y aparatos, se realiza mediante símbolos.
El número de símbolos, es muy grande, un ejemplo de ellos son los siguientes:
ALEJANDRA LUIS ALANIS 3AV el Jue Sep 10, 2009 12:40 pm
ALEJANDRA LUIS ALANIS 3AV4
LOS ARTÍCULOS QUE HABLAN SOBRE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SON:
Art. 18: los ductos para la conducción de energía eléctrica se sujetan a las sig disposiciones.:
I- previo a la expedición de la licencia de construcción por parte de la Delegación, se debe presentar el proyecto ejecutivo de la obra desarrollado conforme a las Normas, ante la Secretaría de Obras y Servicios. La retaria definira las zonas que por razones tecnicas tenga que realizarse cn istemas especiaes y aprobara el procedimiento constructivo presentado
II- se debe contar con autorizaciones feerales correspondientes si se trata de conas de monumentos arqueologicos
Art. 19: Todas las instalaciones aéreas en la vía
pública que estén sostenidas por estructuras o postes deben satisfacer lo siguiente:
I. Los cables de retenidas y las mensuras, alcayatas asi como apoyos para el ascenso a los postes o instalaciones, debe colocarse a menos de 2.50 m de altura sobre el nivel de la banqueta
II. Los postes e instalaciones deben ser identificadas por sus propietarios con una señal que apruebe la Secretaría de Obras y Servicios y están obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio y
a retirarlos cuando dejen de cumplir su función.
Art 20: la administracion podra indicar el retiro o cambio de lugar de postes o instalaciones, poscuenta de sus poseedores. si no lo hicieron dentro del plazo que se les haya dado, la Administracon lo ejectaa a costa d dichos poseedores.
Además no se podrá colocar poste o instalacion en banquetas. Si el acceso al predio se construye estando ya colocados el poste o istalaciones, deberan ser cambiados de lugar por el propietario y los gastos sera por cuenta del propietario del inmueble.
Art 87:- La iluminación natural y la artificial para todas las edificaciones deben cumplir con lo dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas.
Art 129: los proyectos deben contener como minimo:
Art 130: Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deben ajustarse a las disposiciones establecidas en las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas.
Art 131: Todos los locales habitables, cocina y baños domesticos deben contar por lo menos, con un contacto y salida para iluminación con la capacidad nominal que se establezca en la Norma Oficial Mexicana
Art 132: El sistema de iluminación electrica debe tener, al menos, un apagador para cada local, se debe preveer un interruptor por cada 50 m2 de superficie iluminada.
Art 133: Las edificaciones de salud, recreación, conmuicaciones y transortes. deben tener sistemas de iluminación de emergencia con encendido automatico.
Art 214: Las instalaciónes eléctricas serán las que indique el proyecto y garantizaran la eficiencia de las mismas, para lo cual deben cumplir con lo señalado en el capitulo VII de las instalaciones, en las normas y las demas disposiciones aplicadas a cada caso.
Art 216: Los procedimientos para la colocación de instalaciones se sujetarán a las siguientes disposiciones:
* El DRO programara la colocación de tuberías de instalaciones en ductos destinados.
* En caso de que se tenga que ranurar el muro y elementos estructurales para la colocacion de tuberías, se trazan previamente lsa trayectrias de dichas tuberias y su ejecución sera aprobada por el DRO. Las ranuras
en elementos de concreto no debe afectar a los recubrimientos minimos del acero de refuerzo señalados en las Normas.
* Los tramos verticales de las tuberías de instalaciones se colocarán empotrados en los muros, mediante abrazaderas.
* las tuberias alojadas en el terreno natural se sujetaran a las disposiciones indicadas en las Normas
ALEJANDRA LUIS ALANIS 3AV
articulos del reglamento y normas tecnicas complementarias (ESPERANZA CAZARES GARCIA 3AV4 )
esperanzacg el Jue Sep 10, 2009 3:59 pm
1. Previo a la expedición de licencia de construcción especial correspondiente por parte de la Delegación, los interesados deben presentar el proyecto ejecutivo de la obra desarrollado conforme a las Normas, ante la Secretaría de Obras y Servicios, para su estudio y en su caso, obtener el visto bueno. Esta Secretaria definirá las zonas que por razones técnicas tengan que realizarse con sistemas especiales y aprobará el procedimiento constructivo presentado, y
2. Deben contar con las autorizaciones federales correspondientes, en zonas de monumentos arqueológicos.
1. Los cables de retenidas y las ménsulas, las alcayatas, así como cualquier otro apoyo para ascenso a las estructuras, postes o a las instalaciones, deben colocarse a no menos de 2.50m de altura sobre el nivel de banqueta, y
2. Las estructuras, postes e instalaciones deben ser identificadas por sus propietarios o poseedores con una señal que apruebe la Secretaría de Obras y Servicios y están obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio y a retirarlos cuando dejen de cumplir su función.
1. Planos de planta y elevación, en su caso; (ubicación de salidas, contactos, ductería, calibre de alambres, cajas y tableros en plantas y alzados o cortes.