Source: http://formateurssiap.canalblog.com/archives/2015/02/03/31455203.html
Timestamp: 2020-04-01 13:16:16+00:00
Document Index: 223171043

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', '§2', '§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5']

Présentation des différents Moyens de secours - Formation SSIAP
Les moyens d’extinction
Les dispositifs visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers
Le système d’alerte
ON DISTINGUE 7 MOYENS D'EXTINCTION :
Bouches et poteaux d'incendie privés
réserve d'eau privée
- Pouvoir intervenir sur un feu assez important dans un minimum de temps.
- Assurer une intervention prolongée pendant le délai d’intervention des Sapeurs-Pompiers.
- Compléter l’installation d’extincteurs mobiles dans les locaux à risques importants
- Un robinet d’arrêt de l’alimentation en eau
- Un dévidoir à alimentation axiale
- Un tuyau semi rigide de 20m ou 30m avec un diamètre nominal : DN Ø 19/6, 25/8, 33/12 et une formation du jet : 6mm, 8mm, 12mm - Une lance trois positions (arrêt, jet diffusé, jet droit ou plein ou bâton)
- Une clé tricoises
- Un seau à fond bombé
- Une hache (facultative)
- Une plaque de signalisation comme ci-dessous
- Il est signalé par un pictogramme, facile d’accès et à mettre en œuvre, la bobine doit être située entre 1,20m et 1,80m du sol.
- Il est numéroté dans une série unique.
- Il doit permettre d’atteindre efficacement toute la surface des locaux.
- Pour les locaux à risques importants (RIA DN 33/12), tous les points de la surface du local doivent être battus par au minimum deux jets de lances.
Les colonnes sèches sont des tuyauteries fixes et rigides installées dans les établissements comportant des risques importants dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 18mdu niveau le plus haut de la voie accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l’incendie.
- Un raccord d’alimentation
- La colonne proprement dite
- Les prises d’incendie simples ou doubles (avec dispositif de vidange et purge d’air)
Colonnes humides ou en charges
Cloche sprinckler sprinkler (sonnerie stridente prévenant de l’arrivée de l’eau)
- Une vanne d’arrêt (cadenassée en position ouverte)
- Une turbine hydraulique entraînant le fonctionnement d’une cloche d’alarme
- Une vanne de vidange
- Un accélérateur ou un exhausteur
- Des manomètres enregistreurs placés en amont et en aval
LES SOURCES D'EAUX :
- Le réseau public sur pressé ou non
- Les réserves d’eau à charge gravitaires (réservoirs élevés)
- Pompes automatiques aspirant dans des réserves
- Réservoirs sous pression
IFEA a mousse
Il s'agit de projeter de la mousse à moyen ou à haut foisonnement sur un risque ou l'eau peut être prohibée.
- D'une source d'eau
- D'un réservoir d'émulseur
- D'un mélange eau/émulseur
- D'un générateur de mousse (assure le mélange eau/air/émulseur)
- D'un système de canalisations
Ce système est principalement utilisé en présence d'un risque "hydrocarbure" et essentiellement en milieu industriel.
IFEA a gaz
L'installation projette un gaz inerte ou inhibiteur ou du dioxyde de carbone (CO²). Ces installations sont principalement aménagées dans les locaux contenant du matériel de grande valeur ou dans lesquels l'eau est proscrite (musée, armoires électriques, salles informatiques, centres téléphoniques etc.)
IFEA a poudre
Destinées à couvrir des risques de faible importance à base de solvants, de peintures ou d'hydrocarbure, ces installations fixes projettent de la poudre propulsée par du CO² ou de l'azote comprimé. L'extinction est quasi instantanée.
Déversoirs ponctuels
- La pression aux déversoirs en cours de fonctionnement ne doit pas être inférieure à 0.5 bar et le débit à 250L/min. Les déversoirs peuvent être alimentés soit par une canalisation d’une installation de RIA, sois par une canalisation exclusivement réservée à cet usage.
- Les déversoirs peuvent être remplacés par des diffuseurs d’eau pulvérisée assurant un débit qui ne doit pas être inférieur à 5L/min/m².
Eléments de construction irrigués
- Seaux pompes d’incendie
- Extincteurs portatifs
- Extincteurs sur roues
les sont dans les dégagements à des endroits visibles et accessibles : toute personne de par sa position ne doit pas se trouver à plus de 15m d’un extincteur, soit un extincteur pour 200m².
Ils doivent être accrochés à un élément fixe
Moyen divers
S.S.I. - NIVEAUX D'ACCES
0 à TEMOIN
1 à AGENT
2 à CHEF DE SECURITE
3 à TECHNICIEN DE MAINTENANCE
4 à TECHNICIEN AGREE
SSI Catégorie A
Correspond à la configuration maximale d’un système de sécurité incendie. Il comprend :
SSI cat A SSI cat A option IGH
Un S.D.I. comprenant : Un S.D.I. comprenant :
• Un E.C.S. (ou un T.S.) 1
• Un ou plusieurs D.A.
• Un ou plusieurs D.M. • Un E.C.S. (ou un T.S.) 1
Un S.M.S.I. comprenant : Un S.M.S.I. comprenant :
• Un C.M.S.I. 2 du type A, avec éventuellement un ou plusieurs matériels déportés.
• Un ou plusieurs D.A.C. (si nécessaire).
• Des D.A.S.
• Un E.A. du type 1 (au sens de la norme NF S 61-936) • Un C.M.S.I. 2 du type A, avec éventuellement un ou plusieurs matériels déportés.
• Un E.A. du type IGH (au sens de la norme NF S 61-936).
E.A.1 – Equipement d’alarme de type 1 E.A. IGH – Equipement d’alarme de type IGH
L’U.G.A.1 peut gérer une ou plusieurs Z.A.
L’U.G.A.IGH doit gérer toutes les Z.A. de l’immeuble I.G.H.
Suivant le §2.37 de la norme NF S 61-931 édition de avril 2004, le C.M.S.I. de type A peut être réduit à une U.G.A. 1
SSI catégorie B
Il est constitué d’un S.M.S.I. comprenant :
— un ou plusieurs C.M.S.I. du type B ;
— un ou plusieurs D.A.C. (si nécessaire) ;
— des D.A.S. ;
— un E.A. du type 2a (au sens de la norme NF S 61-936).
S.S.I. de catégorie C
— un ou plusieurs D.C.S. ;
— un E.A. du type 2b ou 3 (au sens de la norme NF S 61-936).
S.S.I. de catégorie D
— un ou plusieurs D.C.M.R. ;
— un E.A. du type 2b, 3 ou 4 (au sens de la NF S 61-936).
S.S.I. de catégorie E
Il correspond à la configuration minimale d'un S.S.I. Il est constitué d’un S.M.S.I. comprenant :
— un (ou plusieurs) ensemble(s) indépendant(s) constitué(s) chacun de :
- un D.C.M. ;
- un D.A.C. (si nécessaire) ;
- un ou plusieurs D.A.S. ;
Alerte : action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.
§ 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :
- soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions du cinquième paragraphe du présent article ;
- soit par avertisseur d'incendie privé ;
- soit par téléphone urbain fixe ;
- soit par avertisseur d'incendie public ;
- soit par tout autre dispositif.
§ 3. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).
§ 4. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.
§ 5. La ligne téléphonique indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :
- être à poste fixe ;
- aboutir à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours ;
- établir la liaison à partir d'une seule manoeuvre élémentaire simple (au décroché, bouton-poussoir, etc.) ;
- permettre l'identification automatique de l'établissement ;
- permettre la liaison phonique ;
- permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.
Des trémies d'attaque pratiquées dans les planchers pour faciliter l’attaque des feux de sous-sol.
- Escalier protégé, d’accès facile pour les secours venant de l’extérieur, qui dessert tous les niveaux et comporte en partie haute un accès direct sur l’extérieur. Ces tours sont munies de colonnes sèches ou en charges.
On distingue 3 types d’éclairage : L’éclairage normal L’éclairage de remplacement L’éclairage de sécurité (à...
Prévention des risques Le permis feu consiste en une liste de points à vérifier afin de limiter les...
Commentaires sur Présentation des différents Moyens de secours