Source: http://docplayer.fi/30187810-Lampokuvausraportti-maauuninpolun-paivakoti-maauuninpolku-vantaa.html
Timestamp: 2018-07-18 11:29:11+00:00
Document Index: 17325133

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku VANTAA - PDF
Download "LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku VANTAA"
1 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku VANTAA
2 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot Kohde ja osoite Tutkimuksen tilaaja Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tekijä Tutkimusajankohta Lähtöarvot Mittausmenetelmät us Ilman olosuhteet Ulko- ja sisäilman olosuhteet Ohjeet ja määräykset Terveydelliset määräykset ja ohjeet Rakenteelliset määräykset ja ohjeet Raja-arvot us Sisäilma Lämpötila Paine-ero Lämpökuvien ja mittausraportin tulkinta t Mittausraportti...9 uksen tulokset ja johtopäätökset Yhteenveto...11 Liitteet...12 Liite 1: Mittausraportti...12 Liite 2: Pohjapiirustus...12 Metropolia Bulevardi 31 2/ 12
3 Kohteen yleistiedot 1.1 Kohde ja osoite Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku Vantaa Alue: -3,6 C 5,1 C 5 0 Pis te: 0,2 C -5-9,4 C 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan Kaupungin Tilakeskus, Talonsuunnittelu Ari Kiiskinen, Rakennuttajapäällikkö vs. 1.3 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen kuntoa lämpökuvauksella. 1.4 Tutkimuksen tekijä METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Leiritie 1, Vantaa puh gsm Tutkimusajankohta us suoritettiin aamulla kello välisenä aikana. Metropolia Bulevardi 31 3/ 12
4 Lähtöarvot 2.1 Mittausmenetelmät us us suoritettiin ThermaCam P660 lämpökameralla (Sarjanumero: ). Kamera on kalibroitu FLIR systems AB:llä Ruotsissa. Kameran mittaustarkkuus huoneenlämpötilan ympäristössä on ± 1 C. us suoritettiin sisäpuolelta siten, että kuvattiin kaikki tilat. tallennettiin kohteista, joiden laskennallinen lämpöindeksi oli alle 70 sekä niistä kohteista, joista muutoin epäiltiin rakenteen rakennusfysikaalista toimintaa Ilman olosuhteet Ulkoilman ja sisäilman lämpötila mitattiin Fluke 53II lämpötilamittarilla. Mittarin lämpötilan mittaustarkkuus on ± 0,2 C. n muutos Vantaan lentoasemalla ennen kuvaus ajankohtaa näkyy kuvassa 1. Mittauksen aikana lämpötila nousi 3 astetta. Paine-ero rakennuksen vaipan yli mitattiin Veloci Calc Plus 8386A mittarilla (Sarjanumero: ). Mittalaite on kalibroitu lokakuussa 06. Paine-eromittauksen tarkkuus on ±1 Pa. Kuva 1: n kehittyminen Vantaan lentoasemalla ennen lämpökuvausta. 2.2 Ulko- ja sisäilman olosuhteet uksen aikana mitatut ulko- ja sisäilman lämpötilat sekä kuvaushetkellä vallinnut paine-ero on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1: Kuvaushetkellä vallinneet sisä- ja ulkoilman olosuhteet. Kello Ulkolämpötila Sisälämpötila Lämpötilaero ( C) Paine-ero (Pa) ( C) ( C) ,0 0,0 19,9 22,1 19,9 25, Metropolia Bulevardi 31 4/ 12
5 Ohjeet ja määräykset 3.1 Terveydelliset määräykset ja ohjeet Terveydensuojelulaki(763/94) Luku 7 Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Terveydensuojeluasetus(1280/94) Luku 5 Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset Asunnon ja muun oleskelutilan terveellisyyden valvonta on kiinnitettävä huomiota, että rakennus on ottaen huomioon sen käyttötarkoitus riittävän tiivis ja siinä on riittävä lämmöneristys. Sosiaali- ja terveysministeriön opas 1:03 Asumisterveysohje (kts. sivun 6 taulukko) Sisäilmayhdistyksen julkaisu 5: Sisäilmastoluokitus 00 Metropolia Bulevardi 31 5/ 12
6 Taulukko 2: Asumisterveysohje 1:03, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 03, sivu 17. Metropolia Bulevardi 31 6/ 12
7 Rakenteelliset määräykset ja ohjeet RakMK C3 Lämmöneristys Määräykset 03 Rakennuksen vaipan lämpötekniset vaatimukset RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 03 Lämpöolot, ilmanvaihto, melu ohjearvot RakMK D3 Rakennuksen energiatalous Määräykset ja ohjeet 1978 Sisäilman suunnittelun ohjeistus RT Rakennuksen sisäilmasto Sisäilman lämpöolot ja lämpökuormat 4 Raja-arvot 4.1 us Raja-arvoina käytetään Asumisterveysohjeessa 1:03 (edellisen sivun taulukko) esitettyjä ohjeellisia lämpötilaindeksilukemia (TI). Lämpötilaindeksillä arvioidaan rakenteen vaipan lämpöteknistä toimivuutta. Lämpötilaindeksi määritetään seinän ja lattian pintalämpötilalle, sekä pistemäiselle lämpötilalle seuraavasti: TSP TO TI = 100 [%], jossa Ti TO TI = lämpötilaindeksi T SP = sisäpinnan lämpötila, C T i = sisäilman lämpötila, C T O = ulkoilman lämpötila, C Pintalämpötilavaatimuksissa annetaan lattialle ja seinälle niiden keskimääräiset lämpötilavaatimukset. Keskimääräinen pintalämpötila määritetään standardin SFS 5511 mukaisesti. Metropolia Bulevardi 31 7/ 12
8 Sisäilma Lämpötila Taulukossa 3 on esitetty sisäilmastoluokitus 00 mukaiset ilman laadun tavoitearvot sisäilmastoluokittain lämpötilan osalta. Taulukko 3: Sisäilmaluokituksen tavoitearvot lämpötiloille. S1 S2 S3 Huoneilman talvi lämpötila ( C) kesä Taulukossa S1 = yksilöllinen sisäilmasto, S2=hyvä sisäilmasto ja S3=tyydyttävä sisäilmasto Paine-ero Sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero aiheutuu kolmesta tekijästä: 1. Savupiippuilmiö, jonka aiheuttaman paine-eron suuruus riippuu, lämpötilaerosta ja rakennuksen korkeudesta. ( C asteen lämpötilaero ja 2 kerroksinen rakennus = 3 Pa) 2. Ilmanvaihdon tasapainotuksesta. 3. Tuulen suunnasta ja voimakkuudesta. Sisäilman ja ulkoilman väliselle paine-erolle ei ole annettu selkeitä raja-arvoja. Ilmanvaihdon tasapainotus pyritään tekemään siten, että rakennukseen muodostuu noin 10 Pa alipaine. Ylipaine aiheuttaa rakennuksen vaipassa kosteusvaurioriskin, etenkin puurakenteisissa taloissa. Ylipaineisessa talossa kosteaa sisäilmaa kulkeutuu esim. höyrynsulun epätiiviyskohdista rakenteisiin, jolloin sisäilmankosteus tiivistyy niihin. Liian suuri alipaine aiheuttaa korvausilmareittien muodostumisen rakennuksen vaipassa niihin kohtiin mihin sitä ei ole tarkoitettu. Tyypillisiä korvausilmareittejä ovat esim. valokatkaisijat, pistorasiat ja lattianrajat. Tämä aiheuttaa vedontunnetta. Metropolia Bulevardi 31 8/ 12
9 Lämpökuvien ja mittausraportin tulkinta 5.1 t Lämpökamera tallentaa kohteen pintalämpötilatiedot värikoodattuna. Kuvassa 1 on esitetty esimerkki lämpökuvasta. Eri värit kuvaavat pinnan lämpötilajakaumaa. Kuvan oikeassa reunassa oleva väripalkki ja lämpötila-asteikko esittävät lämpökuvassa esiintyvien värien ja pintalämpötilan välisen yhteyden. Erilaisilla työkaluilla on mahdollista määrittää kuvasta tai sen alueesta minimi-, maksimi-, keskiarvo- ja pistelämpötiloja. Mittausraportissa esitettävissä lämpökuvissa pyritään pitämään eri kuvien lämpötila-alue samana. Tällöin kuvat ovat keskenään vertailukelpoisia. Kaikissa tapauksissa tämä ei ole mahdollista mutta poikkeava lämpötila-alue ilmoitetaan erikseen. Laatikkotyökalulla mitattu alueen min. lämpötila,0 C Väriasteikon ylin lämpötila,0 C Pistetyökalulla tehty pinnan lämpötilamittaus 17,4 C Väriasteikon alin lämpötila 10,0 C Kuva 1: n tulkintaan liittyvät asiat. 5.2 Mittausraportti uksella havaitut vikakohdat on luokiteltu mittausraportissa seuraavasti: 1. Korjattava ilmavuoto tai eristevika, joka ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi. Vika heikentää oleellisesti rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. 2. Korjaustarve on erikseen harkittava ja jätettävä tekemättä jos sen työn toteutus ei ole kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa. 3. Täyttää Asumisterveysohjeen hyvän tason vaatimukset, mutta piilee tilan käyttötarkoitus huomioiden kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan riski. On tarkasteltava rakenteen kosteustekninen toiminta tai tehtävä lisätutkimuksia. 4. Ei toimenpiteitä. Metropolia Bulevardi 31 9/ 12
10 uksen tulokset ja johtopäätökset Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) on esitetty pintalämpötilapoikkeamat, lämpötilaindeksit ja korjausluokat niistä rakennuksen kohdista, jotka eivät täytä 70 %:in lämpötilaindeksi vaatimusta tai joissa muutoin epäillään rakenteen rakennusfysikaalista toimintaa. Taulukko 4: Havaittujen vikakohtien pintalämpötilapoikkeamat, lämpötilaindeksit (TI) ja korjausluokat. Nro. Huone Ulkolämpötila ( C) Sisälämpötila ( C) Vikalämpötila ( C) TI Sijainti Korjausluokkasuositus 1. Huone 16-3,0 21,1 18,8 90 Seinä 3 2. Huone 16-3,0 21,1,7 78 Lattian ja seinän raja 3 3. Huone -3,0 22,1 4,0 28 Ikkuna 1 4. Huone 01-3,0 21,5 7,2 42 Ikkuna 1 5. Huone 01-3,0 21,5 1,4 18 Ikkuna 1 6. Huone 04-3,0 21,9 5,2 33 Ikkuna 1 7. Huone 02-3,0 21,4 5,8 36 Ikkuna 1 8. Huone 02-3,0 21,4 0,0 12 Ikkuna 1 9. Huone 09-3,0,5 6,6 41 Ikkuna Huone 36-3,0 22,2 17,1 84 Katto Huone 35-3,0 21,2 16,5 81 Katto Huone 35-3,0 21,2,9 78 Katto Huone 35-3,0 21,2 16,9 82 Katto Huone 35-3,0 21,2 16,0 78 Katto 3. Huone 35-3,0 21,2 16,7 81 Katto Huone 34-3,0 21,0 16,7 82 Nurkka Huone 40-3,0,9 16,4 81 Katto Huone 40-3,0,9 16,5 82 Katto Huone 41-3,0 19,9 14,3 76 Nurkka 3. Huone 41-3,0 19,9 14,7 77 Ikkuna Huone 24-3,0 21,1 14,4 76 Nurkka Huone 24-3,0 21,1 14,4 76 Nurkka Huone 24-3,0 21,1,5 80 Pilari 3 Metropolia Bulevardi / 12
11 Yhteenveto uksen perusteella havaittiin kaikkiaan 23 vikakohtaa. Vikakohdat luokiteltiin neljään korjausluokkaan. Korjausluokka 1:n vikakohtia löytyi yhteensä 7. Korjausluokka 3:n vikakohdiksi luokiteltiin yhteensä 16 kohtaa. (Taulukko 4). Rakennuksen vaipan yli vallitsevaksi paine-eroksi mitattiin kerroksessa Pa. Paine-ero on normaalia suurempi ja havaitut ilmavuotokohdat saattavat parantua pelkästään paine-eron korjauksella. Korjausluokka 1:n vikakohdat Kaikki korjausluokka 1:ksi luokitellut vikakohdat olivat ikkunoiden tiivisteiden ilmavuotoja. Pahimmassa kohdassa lämpötila oli 0 astetta lämpötilaindeksin ollessa 12. Parhaimmassakin vikakohdaksi luokitellussa ikkunassa lämpötilaindeksi oli vain 42. Useimmat vikakohdat voi olla korjattavissa tiivisteiden uusimisella. Myös paineeron säätäminen normaalille tasolla saattaa korjata lievimmät vuotokohdat. Korjausluokka 3:n vikakohdat Suurin osa havaitusta vikakohdista luokiteltiin 3. luokkaan. Useimmat tämän luokan viat löytyvät katosta tai nurkasta. Kaikissa kohdissa lämpötilaindeksi täytti hyvän tason kriteerin mutta lämpökuvissa on nähtävissä selkeä lämpötilapoikkeama ympäristöön nähden. Paine-eron suuruudesta johtuen nämä kohdat ovat todennäköisesti ilmavuotokohtia, jotka korjaantunevat paine-eron pienentämisellä. Vantaalla Lehtori Fysiikan laboratorio Metropolia Bulevardi / 12
12 Liitteet Liite 1: Mittausraportti Liite 2: Pohjapiirustus Metropolia Bulevardi / 12
13 LIITE 1: usmittausraportti 1/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 16 Kuvauspäivämäärä: Nro 1. en lämpötila 19.4 C maks. lämpötila 23.4 C min. lämpötila 18.8 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.1 C Kommentit: Seinässä lämpötilapoikkeama. Korjausluokka: 3
14 LIITE 1: usmittausraportti 2/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 16 Kuvauspäivämäärä: C 11.0 Nro 2. en lämpötila 16.1 C maks. lämpötila 21.3 C min. lämpötila.7 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.1 C Kommentit: Seinän ja lattian rajassa lämpötilapoikkeama. Lievä ilmavuoto. Korjausluokka: 3
15 LIITE 1: usmittausraportti 3/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: Kuvauspäivämäärä: Nro 3. en lämpötila 9.0 C maks. lämpötila 46.3 C min. lämpötila 4.0 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 22.1 C Kommentit: Ikkunan tiivisteissä ilmavuotoa. Korjausluokka: 1
16 LIITE 1: usmittausraportti 4/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 01 Kuvauspäivämäärä: Nro 4. en lämpötila 10.8 C maks. lämpötila 24.2 C min. lämpötila 7.2 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.5 C Kommentit: Ikkunan tiivisteissä ilmavuotoa. Korjausluokka: 1
17 LIITE 1: usmittausraportti 5/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 01 Kuvauspäivämäärä: Nro 5. en lämpötila 4.1 C maks. lämpötila 46.0 C min. lämpötila 1.4 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.5 C Kommentit: Ikkunan tiivisteissä pahaa ilmavuotoa. Korjausluokka: 1
18 LIITE 1: usmittausraportti 6/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 04 Kuvauspäivämäärä: Nro 6. en lämpötila 7.2 C maks. lämpötila 24.8 C min. lämpötila 5.2 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.9 C Kommentit: Ikkunan tiivisteissä ilmavuotoa. Korjausluokka: 1
19 LIITE 1: usmittausraportti 7/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 02 Kuvauspäivämäärä: Nro 7. en lämpötila 11.1 C maks. lämpötila 27.5 C min. lämpötila 5.8 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.4 C Kommentit: Ikkunan tiivisteissä ilmavuotoa. Korjausluokka: 1
20 LIITE 1: usmittausraportti 8/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 02 Kuvauspäivämäärä: C Nro 8. en lämpötila 6.0 C maks. lämpötila.2 C min. lämpötila 0.0 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.4 C Kommentit: Ikkunan tiivisteissä pahaa ilmavuotoa. Korjausluokka: 1
21 LIITE 1: usmittausraportti 9/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 09 Kuvauspäivämäärä: Nro 9. en lämpötila 18.0 C maks. lämpötila 43.5 C min. lämpötila 6.6 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa.5 C Kommentit: Ikkunan tiivisteissä ilmavuotoa. Korjausluokka: 1
22 LIITE 1: usmittausraportti 10/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 36 Kuvauspäivämäärä: C 12.1 Nro 10. en lämpötila.6 C maks. lämpötila 24.5 C min. lämpötila 17.1 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.1 C Kommentit: Katossa ilmavuotokohta. Korjausluokka: 3
23 LIITE 1: usmittausraportti 11/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 35 Kuvauspäivämäärä: C 12.0 Nro 11. en lämpötila.1 C maks. lämpötila 21.6 C min. lämpötila 16.5 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.2 C Kommentit: : Katossa ilmavuotokohta. Korjausluokka: 3
24 LIITE 1: usmittausraportti 12/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 35 Kuvauspäivämäärä: Nro 12. en lämpötila 17.4 C maks. lämpötila.7 C min. lämpötila.9 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.2 C Kommentit: Katossa ilmavuotokohta. Korjausluokka: 3
25 LIITE 1: usmittausraportti 13/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 35 Kuvauspäivämäärä: Nro 13. en lämpötila 18.3 C maks. lämpötila 21.8 C min. lämpötila 16.9 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.2 C Kommentit: Katossa ilmavuotokohta. Korjausluokka: 3
26 LIITE 1: usmittausraportti 14/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 35 Kuvauspäivämäärä: Nro 14. en lämpötila 17.0 C maks. lämpötila 21.4 C min. lämpötila 16.0 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.2 C Kommentit: Katossa ilmavuotokohta sähkökotelon kohdalla. Korjausluokka: 3
27 LIITE 1: usmittausraportti /23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 35 Kuvauspäivämäärä: Nro. en lämpötila 19.2 C maks. lämpötila 21.6 C min. lämpötila 16.7 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.2 C Kommentit: Katossa ilmavuotokohta sähkökotelon kohdalla. Korjausluokka: 3
28 LIITE 1: usmittausraportti 16/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 34 Kuvauspäivämäärä: Nro 16. en lämpötila 18.5 C maks. lämpötila 38.1 C min. lämpötila 16.7 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.0 C Kommentit: Ilmavuotoa koteloinnin kohdalla. Korjausluokka: 3
29 LIITE 1: usmittausraportti 17/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 40 Kuvauspäivämäärä: Nro 17. en lämpötila 17.1 C maks. lämpötila 31.0 C min. lämpötila 16.4 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa.9 C Kommentit: Katossa ilmavuotokohta. Korjausluokka: 3
30 LIITE 1: usmittausraportti 18/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 40 Kuvauspäivämäärä: Nro 18. en lämpötila 18.9 C maks. lämpötila 21.4 C min. lämpötila 16.5 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa.9 C Kommentit: Katossa ilmavuotokohta. Korjausluokka: 3
31 LIITE 1: usmittausraportti 19/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 41 Kuvauspäivämäärä: Nro 19. en lämpötila 14.7 C maks. lämpötila 19.3 C min. lämpötila 14.3 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 19.9 C Kommentit: Lievä ilmavuoto nurkassa. Korjausluokka: 3
32 LIITE 1: usmittausraportti /23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 41 Kuvauspäivämäärä: C 12.0 Nro. en lämpötila 14.7 C maks. lämpötila 19.6 C min. lämpötila 14.7 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 19.9 C Kommentit: Lievä ilmavuoto nurkassa. Korjausluokka: 3
33 LIITE 1: usmittausraportti 21/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 24 Kuvauspäivämäärä: Nro 21. en lämpötila.4 C maks. lämpötila 22.2 C min. lämpötila 14.4 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa.1 C Kommentit: Ilmavuotoa nurkassa. Korjausluokka: 3
34 LIITE 1: usmittausraportti 22/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 24 Kuvauspäivämäärä: Nro 22. en lämpötila.5 C maks. lämpötila 22.3 C min. lämpötila 14.4 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa.1 C Kommentit: Ilmavuotoa nurkassa. Korjausluokka: 3
35 LIITE 1: usmittausraportti 23/23 Raportointipvm Kuvauspaikka: 24 Kuvauspäivämäärä: Nro 23. en lämpötila 17.1 C maks. lämpötila.4 C min. lämpötila.5 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa.1 C Kommentit: Ilmavuotoa pilarin vieressä. Korjausluokka: 3 Metropolia Bulevardi 31