Source: http://docplayer.fi/144154422-Firesafe-ft-acrylic-ce-0957.html
Timestamp: 2019-11-14 18:55:54+00:00
Document Index: 22364762

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

FIRESAFE FT Acrylic CE PDF
Download "FIRESAFE FT Acrylic CE 0957"
1 Sivu 1/14 TUOTEKUVAUS on lämpölaajeneva, yksikomponenttinen, akryylipohjainen palokatkomassa läpivienteihin ja saumoihin. laajenee tilavuudeltaan kaksi kertaa, kun lämpötila on noin 180ºC. KÄYTTÖKOHTEET Suurempien saumojen, läpivientien ja aukkojen palokatkon toteuttaminen sekä yksittäisten kaapeleiden ja kaapelinippujen läpivientien tiivistys. Muoviset sähköasennusputket yksittäin tai nipussa Ø 16 32mm PE- tai PVC-Umuovista. Eristämättömät PE-X-vesiputket muovista Ø 32 mm ja yksittäiset PVC-muoviputket Ø 50 mm. Läpivientien palokatkotiivistys eristetyille alumiinisille Alu-PEX -putkille, eristetyille kupari- ja teräsputkille sekä pienemmille eristämättömille teräs- ja kupariputkille. -massaa käytetään tavallisesti yksittäisten asennusten läpivienteihin 15 mm leveydeltä rakenteen ja asennuksen läpiviennin välissä. Jos aukko rakenteen ja asennuksen läpiviennin välissä on 15 mm tai jos asennusläpivientejä on useita, käytä -massaa yhdessä FIRESAFE FT Board -paloeristelevyn tai FIRESAFE GPG MORTAR -palokatkomassan kanssa. Lue tämän oppaan seuraavilta sivuilta lisätietoa asennuksesta ja tutustu myös FIRESAFE FT Board -paloeristelevyn asennusohjeisiin. SERTIFIOINTI / PALONKESTÄVYYS / TUOTENUMERO / EL-NUMERO - on testattu standardien NS-EN (2009), NS-EN (2009) ja EN / 2 mukaan. - Sertifioitu ETA- 16/ :n mukaan. - Paloluokitus EI 30 - EI 240 useisiin eri käyttökohteisiin seinissä ja lattioissa. - Paloluokitellut seinät EN : Kipsilevy tai muuraus-/valurakenne (tiheys kg/m 3 ) 100 mm. - Paloluokitellut lattiat EN : Muuratut/valetut lattiat (tiheys kg/m 3 ) 150 mm. - Hyväksytty savutiiviiksi standardin EN mukaisesti. Lisätietoja suoritustasoilmoituksesta - tuotenumero: Sähkönumero: KÄYTTÖ - Varmista, että kaikki läpiviennit ja aukot, joihin -massaa aiotaan käyttää, ovat pölyttömiä ja rasvattomia. - - Täytä aukko taustamateriaalilla (mineraalivilla, keraaminen kuitu, PE-levy) tai jätä taustamateriaali pois tarpeen mukaan. - Levitä massaa läpivienteihin ja varmista, että se tarttuu hyvin kaikille pinnoille. - Tasoita massa reunan yli. Jos reunojen tulee olla siistit, käytä maalarinteippiä. - -massan päälle voi yleensä maalata 24 tunnin kuluttua, mutta tartunta tulee aina ensin tarkistaa. - -massaa ei saa käyttää alle +5 C:n lämpötilassa. - Läpivienteihin ja liitoksiin levitetään massaa patruunapusristimella, ja työ viimeistellään viimeistelytyökalulla. - Työkalut pestään vedellä.
2 Sivu 2/14 LUE SEURAAVILTA SIVUILTA LISÄÄ PALONKESTÄVYYSLUOKASTA JA ASENNUSOHJEISTA. LÄPIVIENNIN TYYPPI: RAKENNUSOSAN PALOLUOKKA Muoviset PE-asennusputket, (d) Ø 16 mm massiivi- ja levyseinissä. EI Muoviset PE-asennusputket, (d) Ø 16 mm massiiviseinissä ja -lattioissa. EI x muoviset PE-asennusputket, (d) Ø 16 mm GPG MORTAR:n kanssa massiiviseinissä. EI x muoviset PE-asennusputket, (d) Ø 16 mm FT Board:n kanssa massiiviseinissä. EI Uurretut PVC-U-asennusputket, (d) Ø32 mm levyseinissä sekä massiiviseinissä ja -lattioissa. EI Tasaiset PVC-U-asennusputket, (d) Ø32 mm levyseinissä sekä massiiviseinissä ja -lattioissa. EI PVC-U-asennusputket nipuissa, (d) Ø 50 mm massiivilattioissa. EI Kaapeliniput (d) Ø90 mm levyseinissä sekä massiiviseinissä ja -lattioissa. EI Yksittäiset kaapelit Ø 25 mm massiiviseinissä ja -lattioissa. EI Eristämättömät teräs- ja kupariputket, (d): 28 mm massiiviseinissä ja -lattioissa. EI Eristetyt teräs- ja kupariputket, (d): 12 mm Ø 28 mm massiiviseinissä ja -lattioissa. EI Eristämättömät teräsputket, (d): Ø 60,3 mm massiiviseinissä ja -lattioissa. EI Eristetyt teräsputket, (d): Ø 42.2 mm massiiviseinissä ja -lattioissa. EI Eristämättömät Alu-PEX-alumiiniputket Ø25 mm levyseinissä ja massiiviseinissä. EI Eristetyt Alu-PEX-alumiiniputket (d): 25 mm Ø 75 mm massiiviseinissä ja -lattioissa. EI Eristetyt Alu-PEX-alumiiniputket (d): 25 mm Ø 75 mm GPG MORTAR:n kanssa massiiviseinissä. EI Eristämättömät PE-X-muoviputket, (d): 54 mm massiivilattioissa. EI Eristämättömät PE-X-muoviputket, (d): 54 mm levyseinissä ja massiiviseinissä. EI Eristämättömät PVC-muoviputket, (d) 50 mm levyseinissä ja massiiviseinissä. EI Yksipuoleinen pystysauma massiiviseinässä. EI Kaksipuoleinen pystysauma levyseinässä ja massiiviseinässä. EI Kaksipuoleinen vaakasauma massiiviseinässä. EI KUVA SIVU: MÄÄRITELMÄT: Putken päätykokoonpanojen ja putkieristyksen lyhenteiden selitykset (viite NS-EN : 2009, taulukko 2): C/U: Capped/Uncapped. Suljettu/Auki, tuettu paloluokitellulla kannatinjärjestelmällä, tuulettumattomat putkijärjestelmät, esim. kylmä- tai kuumavesiputket. C/C: Capped/Capped. Suljettu/Suljettu. Suljetut putkijärjestelmät. U/C: Uncapped/Capped. Tuulettumattomat putkijärjestelmät, esim. kylmä- tai kuumavesiputket. Putket voivat olla missä tahansa kulmassa välillä seinään nähden. Putkien eristyksen lyhenteiden selitykset (viite NS-EN : 2009, taulukko 1): LS: Määritelty eristys paikallisesti tietyltä pituudelta seinän/lattian molemmilta puolilta ja läpiviennin läpi LS: Taulukoissa esitettyä putken eristeen paksuutta ja tiheyttä voidaan lisätä, mutta ei pienentää. LS: Putkien eristyspituuksia voidaan lisätä, mutta ei pienentää. Solukumilla eristetyt putket: putken eristeen paksuutta ei saa muuttaa. Solukumieristyksellä on oltava paloluokittelu Euroclass B/BL-s3, d0.
3 Sivu 3/14 Taulukko 1: Sähköasennusputken halkaisija (Ø) PE-asennusputket, (d): Ø16 mm. Kaapelilla Ø13 mm. Putken seinämän paksuus (t): 1,0 mm. C/U. Seinän maksimiaukko d: Ø 76 mm. Levy- ja massiiviseinä 100 mm paksuus 5 x 10 mm Taustalla tai ilman EI Asennus 1 Asennusputkit on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massaa putken ympärille seinän molemmin puolin. Levitä -massaa rakenteen ulkopuolelle kuvan 1 osoittamalla tavalla. Levitä -massaa putken ympärille leveyteen 5 mm ja syvyyteen 10 mm. Taulukko 2: Sähköasennusputken halkaisija (Ø) PE -asennusputket, (d): Ø 16 mm. Kaapelilla (d): Ø13 mm. Putken seinämän paksuus (t): 1,0 mm. C/U. Seinän tai lattian maksimiaukko d: Ø 76 mm. Massiiviseinä ja -lattia 150 mm paksuus 30 x 25 mm Taustalla tai ilman EI Asennus 2 Asennusputket on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massa seinän tai lattian kanssa samaan Levitä -massaa putken ympärille läpiviennin leveyteen 30 mm ja syvyyteen 25 mm.
4 Sivu 4/14 Taulukko 3: Sähköasennusputkin halkaisija (Ø) 2 x PE-muoviset asennusputket, (d): Ø16 mm GPG MORTAR - palokatkomassassa. Kaapelilla (d): Ø 13 mm. Putken seinämän paksuus (t): 1,0 mm. C/C. Seinän maksimiaukko 450x200 mm. Massiiviseinä 100 mm FIRESAFE GPG MORTAR - palokatkomassan paksuus (mm) 10 x 25 mm 50 mm EI Asennus tiedot, kuva 3 Asennusputket on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on FIRESAFE GPG MORTAR -palokatkomassan asennus FIRESAFE GPG MORTAR -palokatkomassa sekoitetaan kiinteäksi käyttämällä 4 osaa GPGjauhetta ja 1 osa vettä. Levitä FIRESAFE GPG MORTAR -palokatkomassaa 50 mm:n paksuudelta. Levitä -massaa GPG-massan molemmin puolin. Levitä -massaa hylsyn ympärille läpiviennissä 10 mm leveyteen ja 25 mm syvyyteen. Taulukko 4: Sähköasennusputken halkaisija (Ø) 2 x PE-muoviset asennusputket, (d): Ø16 mm FT Board -paloeristelevyssä. Kaapelilla (d): Ø 13 mm. Putken seinämän paksuus (t): 1,0 mm. C/C. Seinän maksimiaukko 450x200 mm. Levy- ja massiiviseinä 100 mm FIRESAFE FT Board 2 S - paloeristelevyn paksuus (mm) 10 x 25 mm 50 mm EI Asennus tiedot, kuva 4 Asennusputkit on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on FIRESAFE FT Board 2S -paloeristelevyn asentaminen Leikkaa FIRESAFE FT Board -paloeristelevy täsmälleen aukon päälle veitsellä tai sahalla. Levitä -massaa jokaiseen FT Board -paloeristelevyn päätyreunaan teräslastalla ennen kuin painat levyn aukkoon. FIRESAFE FT Board -paloeristelevy voidaan asentaa seinän kanssa samaan tasoon toiselta puolelta tai se voidaan asentaa keskelle seinää. Kun FIRESAFE FT Board -paloeristelevy on asennettu aukkoon, levyn ja rakenteen väliset aukot tiivistetään -massalla molemmilta puolin FT Board - paloeristelevyä. Levitä -massaa FIRESAFE FT Board -paloeristelevyn molemmin puolin. Levitä -massaa putken ympärille läpiviennissä 10mm leveyteen ja 25 mm syvyyteen.
5 Taulukko 5: Sähköasennusputken halkaisija (Ø) Uurretut PVC-U-asennusputket, (d): Ø 32 mm. Kaapelilla (d): Ø21 mm. Seinän tai lattian maksimiaukko d: Ø52 mm. Levyseinissä ja massiiviseinissä 100 mm. Massiiviseinissä 150 mm Leveys syvyys kahdelta puolin (mm) Tausta, tyyppi, tiheys, paksuus 10 x 25mm Taustalla tai ilman EI 90 5 Sivu 5/14 Asennus tiedot, kuva 5 Asennusputkit on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massa seinän tai lattian kanssa samaan tasoon Levitä -massaa hylsyn ympärille läpiviennissä 10 mm leveyteen ja 25 mm syvyyteen. Taulukko 6: Sähköasennusputken halkaisija (Ø) Tasaiset PVC-U-asennusputket, (d): Ø 32 mm. Kaapelilla (d): Ø21 mm. Seinän tai lattian maksimiaukko d: Ø52 mm. Levyseinissä ja massiiviseinissä 100 mm. Massiiviseinissä 150 mm Tausta, tyyppi, tiheys, paksuus 10 x 25mm Taustalla tai ilman EI 90 6 Asennus tiedot, kuva 6 Asennusputket on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massa seinän kanssa samaan tasoon Levitä -massaa putken ympärille läpiviennissä 10 mm leveyteen ja 25 mm syvyyteen.
6 Sivu 6/14 Taulukko 7: Sähköasennusputket nipuissa, halkaisija (Ø) Uurretut tai tasaiset PVC-U-asennusputket, (d): 16 mm Ø 32 mm nipuille (d): Ø 50 mm. Kaapelilla (d): Ø21 mm. Lattian maksimiaukko d: Ø82 mm. Massiivilattia 150 mm Tausta, tyyppi, tiheys, paksuus 15 x 25mm Taustalla tai ilman EI Asennus tiedot, kuva 7 Asennusputket on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massa lattian kanssa samaan tasoon Levitä -massaa putken ympärille läpiviennissä 15 mm leveyteen ja 25 mm syvyyteen. Levitä -massaa asennusputkien väliin savutiivisteeksi. Taulukko 8: Sähkökaapelit nipuissa, halkaisija (Ø) Kaapeli (d): Ø 13 mm tai kaapelinippu (d): Ø 90 mm. 32 x kaapelia (d): Ø13 mm. Seinän tai lattian maksimiaukko d: Ø 110 mm. Levyseinissä ja massiiviseinissä 100 mm. Massiiviseinissä 150 mm Tausta, tyyppi, tiheys, paksuus 10 x 25mm Taustalla tai ilman EI Asennus tiedot, kuva 8 Kaapelit on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massa seinän tai lattian kanssa samaan Levitä -massaa läpivientiin, kaapelinipun ympärille 10 mm leveyteen ja 25 mm syvyyteen. Levitä myös -massaa sähkökaapelien väliin savutiivisteeksi.
7 Sivu 7/14 Taulukko 9: Kaapelin halkaisija (Ø) Kaapeli Ø25 mm. Seinän/lattian maksimiaukko d: Ø 85 mm. Massiiviseinä ja -lattia 150 mm paksuus (mm) 30 x 15mm Kivivillatausta, tiheys 60 kg/m 3, 120 mm EI Asennus tiedot, kuva 9 Kaapeli on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Asenna kivivillatausta aukkoon. Levitä -massa seinän tai lattian kanssa samaan Levitä -massaa läpivientiin, kaapelin ympärille 30mm leveyteen ja 15 mm syvyyteen. Taulukko 10: Eristämättömät teräs- ja kupariputket (d): Ø12 mm. Putken seinämän paksuus (t): 1,0 mm. C/U Eristämättömät teräs- ja kupariputket (d): Ø 15 mm. Putken seinämän paksuus (t): 1,1 mm. C/U Eristämättömät teräs- ja kupariputket (d): Ø22 mm. Putken seinämän paksuus (t): 1,1 mm. C/U Eristämättömät teräs- ja kupariputket (d): Ø28 mm. Putken seinämän paksuus (t): 1,2 mm. C/U Massiiviseinä ja -lattia 150 mm paksuus 10 x 25 mm Taustalla tai ilman EI x 25 mm Taustalla tai ilman EI x 25 mm Taustalla tai ilman EI x 25 mm Taustalla tai ilman EI Asennus tiedot, kuva 10 Putki on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massa seinän tai lattian kanssa samaan Levitä -massaa läpivientiin, putken ympärille mm leveyteen ja 25 mm syvyyteen.
8 Taulukko 11: Massiiviseinä ja -lattia 150 mm Sivu 8/14 Teräs- ja kupariputket, (d): 12 mm Ø 28 mm Putken seinämäpaksuus (t): 1.0 mm. C/U Putken eristys: tyyppi, tiheys Solumuovi (Armaflex AF tai vastaava) Putken eristys: Paksuus (mm), pituus (mm), jakautuminen Acrylic kahdelta puolin (mm) 13 mm, 700 mm, LS 10 x 25 mm EI Asennus tiedot, kuva 11 Putki on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massa seinän tai lattian kanssa samaan Levitä -massaa putkieristyksen ympärille leveyteen 10 mm ja syvyyteen 25 mm. LS: Putkessa on oltava läpiviennin läpi jatkuva 13mm:n putkieriste, pituus 700 mm kummallakin puolella seinää/lattiaa Taulukko 12: Massiiviseinä ja -lattia 150 mm Eristämättömät teräsputket, (d): Ø 60,3 mm. Putken seinämän paksuus (t): 3.0 mm. C/U paksuus 10 x 25mm Taustalla tai ilman EI Asennus tiedot, kuva 12 Putki on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massa seinän tai lattian kanssa samaan Levitä -massaa putken ympärille leveyteen 10 mm ja syvyyteen 25 mm.
9 Sivu 9/14 Taulukko 13: Teräsputket, (d): Ø 42.2 mm. Putken seinämäpaksuus (t): 3.25 mm. C/U Putken eristys: tyyppi, tiheys Massiiviseinä ja -lattia 150 mm Putken eristys: Paksuus (mm), pituus (mm), jakautuminen Leveys syvyys kahdelta puolin (mm) Kivivilla 75 kg/m 3 25 mm, 1000 mm, LS 9 x 25 mm EI Asennus tiedot, kuva 13 Putki on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massa seinän tai lattian kanssa samaan Levitä -massaa putkieristyksen ympärille läpiviennin leveyteen 9 mm ja syvyyteen 25 mm. LS: Putkessa on oltava läpiviennin läpi jatkuva 25mm:n putkieriste, pituus 1000 mm kummallakin puolella seinää/lattiaa Taulukko 14: Eristämättömät Alu-PEX-alumiiniputket, (d): Ø 25 mm. Putken seinämäpaksuus (t): 2,0 mm t 2,5 mm.c/u Seinän maksimiaukko d: Ø 45 mm. Levy- ja massiiviseinä 100 mm Tausta, tyyppi, tiheys, paksuus 10 x 25mm Taustalla tai ilman EI Asennus tiedot, kuva 14 Putki on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massa seinän kanssa samaan tasoon Levitä -massaa putken ympärille leveyteen 10 mm ja syvyyteen 25 mm.
10 Sivu 10/14 Taulukko 15: Alumiiniputket, tyyppi Alu-PEX (d): 25 mm Ø 75 mm. Seinämäpaksuus (t): 2,5 mm. C/U Massiiviseinä ja -lattia 150 mm Putken eristys: tyyppi, tiheys Solukumieriste (Armaflex AF tai vastaava) Putken eristys: Paksuus (mm), pituus (mm), jakautuminen Leveys syvyys kahdelta puolin (mm) 13 mm, 700 mm, LS 10 x 25 mm EI Asennus tiedot, kuva 15 Taulukko 16: Putki on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massa seinän tai lattian kanssa samaan Levitä -massaa putkieristyksen ympärille leveyteen 10 mm ja syvyyteen 25 mm. LS: Putkessa on oltava läpiviennin läpi jatkuva 13mm:n putkieriste, pituus 700 mm kummallakin puolella seinää/lattiaa Massiiviseinä 100 mm FIRESAFE GPG MORTAR - palokatkomassan paksuus (mm) Alumiiniputket, tyyppi Alu-PEX (d): 25 mm Ø 75 mm. Putken seinämän paksuus (t): 2,0 t 7,5 mm. C/U Maksimiaukko seinässä 200 x 1000 mm. 10 x 25 mm 100 mm EI Koskee Alu-PEX-alumiiniputkia, joiden seinämän paksuus on: 2,0 t 7,5 mm. (13 mm:n paksuinen putkieristys tyyppiä Armaflex). LS: Putkessa on oltava jatkuva 700 mm Armaflex-eristys seinän molemmilla puolilla. Muita vastaavia solukumimateriaaleja voidaan käyttää paloluokassa Euroclass B / BL, s3-d0. Putkieristyksen lyhenteiden selitykset (viite : 2009, taulukko 1): LS: Pituus seinästä molemmilla puolilla ja läpiviennin läpi. LS: Putkieristyksen pituutta voidaan lisätä, mutta ei pienentää. Asennus tiedot, kuva 16 FIRESAFE GPG MORTAR -palokatkomassan asennus Putki on puhdistettava pölystä. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on FIRESAFE GPG MORTAR -palokatkomassa sekoitetaan kiinteäksi käyttämällä 4 osaa GPG-jauhetta ja 1 osa vettä. Levitä FIRESAFE GPG MORTAR -palokatkomassaa 100 mm:n paksuudelta. Levitä -massaa eristetyn putken ympärille sen jälkeen, kun GPG MORTAR on kovettunut. Levitä -massa GPG-massan kanssa samaan tasoon seinän Levitä -massaa putkieristyksen ympärille leveyteen 10 mm ja syvyyteen 25 mm.
11 Taulukko 17: PE-X-muoviputket (d) Putkien sisähalkaisija Ø 15 mm - putkien ulkohalkaisija Ø 28 mm. PipeLife Uponor. Putken seinämän paksuus (t): 2,5 mm. C/U PE-X-muoviputket (d) Putkien sisähalkaisija Ø 16 mm - putkien ulkohalkaisija Ø 25 mm. PipeLife Uponor. Putken seinämän paksuus (t): 2,2 mm. C/U PE-X-muoviputket (d) Putkien sisähalkaisija Ø 32 mm - putkien ulkohalkaisija Ø 54 mm. PipeLife Uponor. Putken seinämän paksuus (t): 4,4 mm. C/U Leveys syvyys kahdelta puolin (mm) 15 x 25mm 15 x 25mm 15 x 25mm Massiivilattia 150 mm Tausta, tyyppi, tiheys, paksuus Taustalla tai ilman Taustalla tai ilman Taustalla tai ilman EI 240 EI 240 EI Sivu 11/14 Asennus tiedot, kuva 17 Putki on puhdistettava pölystä ja rasvasta. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massa lattian kanssa samaan tasoon molemmilta puolilta. Levitä -massaa putken ympärille leveyteen 15 mm ja syvyyteen 25 mm. Taulukko 18: PE-X-muoviputket (d) Putkien sisähalkaisija Ø 15 mm - putkien ulkohalkaisija Ø 28 mm. PipeLife Uponor. Putken seinämän paksuus (t): 2,5 mm. C/U PE-X-muoviputket (d) Putkien sisähalkaisija Ø 16 mm - putkien ulkohalkaisija Ø 25 mm. PipeLife Uponor. Putken seinämän paksuus (t): 2,2 mm. C/U PE-X-muoviputket (d) Putkien sisähalkaisija Ø 32 mm - putkien ulkohalkaisija Ø 54 mm. PipeLife Uponor. Putken seinämän paksuus (t): 4,4 mm. C/U Levy- ja massiiviseinä 100 mm Tausta, tyyppi, tiheys, paksuus 10 x 25mm Taustalla tai ilman EI x 25mm Taustalla tai ilman EI x 25mm Taustalla tai ilman EI Asennus tiedot, kuva 18
12 Sivu 12/14 Putki on puhdistettava pölystä ja rasvasta. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Käsittele imevät materiaalit ensin vedellä tai pölynsidonta-aineella. Levitä -massa seinän kanssa samaan Levitä -massaa putken ympärille leveyteen 10 mm ja syvyyteen 25 mm. Taulukko 19: PVC-muoviputki (d): Ø 50 mm Putken seinämän paksuus (t): 3,4 mm. C/U Seinän maksimiaukko d: Ø 70 mm. Levy- ja massiiviseinä 100 mm. paksuus 10 x 25mm Taustalla tai ilman EI Asennus tiedot, kuva 19 Putki on puhdistettava pölystä ja rasvasta. Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Levitä -massa seinän kanssa samaan tasoon Levitä -massaa putken ympärille leveyteen 10 mm ja syvyyteen 25 mm. Taulukko 20: Yksipuoleinen pystysauma Sauman leveys (mm): Acrylic yhdeltä puolelta (mm) Massiiviseinä 100 mm paksuus (mm) 50 mm 10 mm 50 mm kivivilla yhdeltä puolen, tiheys 50 kg/m 3 EI Asennus tiedot, kuva 20
13 Sivu 13/14 Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Varmista riittävä tarttuminen kaikille ympäröiville pinnoille. Asenna kivivillatausta läpivientiaukkoon. Levitä -massa seinän kanssa samaan tasoon yhdeltä puolelta. Levitä -massa 10 mm syvyyteen seinän yhdeltä puolelta. Tasoita -massa aukkoon. Käytä tarvittaessa maalarinteippiä suorien reunojen aikaan saamiseksi. Taulukko 21: Levy- ja massiiviseinä 100 mm Kaksipuoleinen pystysauma Sauman leveys (mm): paksuus (mm) 50 mm 10 mm 50 mm kivivilla yhdeltä puolen, tiheys 50 kg/m 3 EI Asennus tiedot, kuva 21 1 Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Varmista riittävä tarttuminen kaikille ympäröiville pinnoille. Asenna kivivillatausta läpivientiaukkoon. Levitä -massa seinän kanssa samaan tasoon Levitä -massa 10 mm läpiviennin syvyyteen seinän Tasoita -massa aukkoon. Käytä tarvittaessa maalarinteippiä suorien reunojen aikaan saamiseksi. Taulukko 22: Kaksipuoleinen vaakasauma. Sauman leveys (mm): Massiivilattia 150 mm paksuus (mm) 50 mm 10 mm 50 mm kivivilla yhdeltä puolen, tiheys 50 kg/m 3 EI
14 Asennus tiedot, kuva 22 Sivu 14/14 Läpiviennissä oleva lika ja pöly on Varmista riittävä tarttuminen kaikille ympäröiville pinnoille. Asenna kivivillatausta läpivientiaukkoon. Levitä -massa lattian kanssa samaan tasoon Levitä -massa 10 mm läpiviennin syvyyteen lattian Tasoita -massa aukkoon. Käytä tarvittaessa maalarinteippiä suorien reunojen aikaan saamiseksi. TIETOJA ASIAKIRJOISTA Tässä asennusohjeessa on esitetty sekä käyttötarkoitus- että palonkestävyysluokitukset. Muita asiakirjoja, kuten tuotetietolomakkeita, käyttöturvallisuustiedotteita (SDS) ja suoritustasoilmoituksia (DoP), voi ladata osoitteesta Tuotesertifikaatti ja suoritustasoilmoitus: Katso lisätietoja CE-merkittyjen rakennustuotteiden sertifioinnista ETA: n kautta osoitteesta Tarkista aina osoitteesta firesafe.fi viimeisin versio asennusohjeista, tuotetietolomakkeesta ja suoritustasoilmoituksesta, koska tuotekehitys ja testaus ovat FIRESAFE :ssa jatkuvia prosesseja. Ota yhteyttä FIRESAFE AS:n tekniseen osastoon muiden EI-vaatimusten, muiden kuin vakioratkaisujen tai monimutkaisten hankekohtaisten vaatimusten osalta sähköpostilla: