Source: http://legislazionetecnica.it/58832/fonte/d-min-interno-12-09-2003
Timestamp: 2018-10-20 23:25:34+00:00
Document Index: 185791902

Matched Legal Cases: ['art. 38', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 63', 'art. 23', 'art. 2', 'art. 1']

D. Min. Interno 12/09/2003 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN6606
D. Min. Interno 12/09/2003
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.
G.U. 23/09/2003, n. 221
D. Min. Interno 22/11/2017
Ai sensi del D. Min. Interno 10/05/2018, la commercializzazione e l’installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel D. Min. Interno 12/09/2003 e prodotti prima del 05/01/2018, è consentita per un periodo non superiore a 9 mesi dal 18/05/2018.
Il decreto disciplina le norme di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C. Le norme non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, che continuano ad essere disciplinati dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
APPLICAZIONE A INSTALLAZIONI ESISTENTI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE - Il provvedimento si applica sia ai contenitori-distributori di nuova installazione che a quelli esistenti, fatta eccezione per quelli che, alternativamente:
- siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 38 del D.L. 69/2013;
- siano in possesso di certificato di prevenzione incendi (CPI) in corso di validità alla data del 05/01/2018, o che alla stessa data abbiano presentato la SCIA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011;
- siano stati pianificati o siano in corso lavori di installazione sulla base di un progetto approvato ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 151/2011.
ABROGAZIONI - Con l'entrata in vigore del decreto - a far data dal 05/01/2018 (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) - sono abrogati:
- il D. Min. Interno 19/03/1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri);
- il D. Min. Interno 12/09/2003 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto);
- l'art. 4 del D. Min. Interno 27/01/2006, comma 4 (Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio).
In vigore dal 08/10/2003.
58832 4969667
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro delle attività produttive
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, conv
58832 4969668
Art. 1. - Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina ai fini della prevenzione incendi l'installazione e
58832 4969669
Art. 2. - Obiettivi
1. I depositi disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
58832 4969670
Art. 3. - Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.
58832 4969671
Art. 4. - Disposizioni complementari e finali
1. L'installazione dei contenitori-distributori rimovibili, di cui al presente decreto, è soggetta alle visit
58832 4969672
ALLEGATO - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI DEPOSITI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, AD USO PRIVATO, DI CAPACITÀ GEOMETRICA NON SUPERIORE A 9 M3, IN CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI PER IL RIFORNIMENTO DI AUTOMEZZI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO
58832 4969673
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con
58832 4969674
2. Capacità del deposito.
1. La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 9 m
58832 4969675
3. Modalità di installazione.
1. I contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in opera se muniti di:
a) dichiarazione di conformità al prototipo approvato;
b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
c) targa di identificazione, punzonata in p
58832 4969676
4. Distanze di sicurezza.
1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili (con esclusione del bacino di contenimento) devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:
58832 4969677
5. Distanze di protezione.
1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori (con esclusione del bacino di c
58832 4969678
6. Recinzione.
1. I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da re
58832 4969679
7. Altre misure di sicurezza.
1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di i
58832 4969680
8. Impianto elettrico e messa a terra.
1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installat
58832 4969681
9. Estintori.
1. In prossimità del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due
58832 4969682
10. Norme di esercizio.
1. Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di riempimento del contenitore-distributore che nelle operazioni di erogazione del carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 e succes
Con il decreto è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto. Le disposizioni del decreto in esame non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso pubblico e privato, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
I contenitori-distributori rimovibili disciplinati dal decreto devono essere approvati, ai fini antincendio, dal Ministero dell'interno ai sensi del D.M. 19/03/1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri), e devono rispondere alle direttive europee applicabili in materia. L'installatore è tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, e che il titolare dell'attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, del contenitore-distributore.
D. Min. Interno 10/05/2018
Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
La commercializzazione e l’installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel D. Min. Interno 12/09/2003 e prodotti prima del 05/01/2018, è consentita per un periodo non superiore a 9 mesi dal 18/05/2018.
Ai sensi del Decreto, la commercializzazione e l’installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel D. Min. Interno 19/03/1990 e nel D. Min. Interno 12/09/2003 (entrambi abrogati dal D. Min. Interno 22/11/2017), è consentita per un periodo non superiore a 9 mesi dal 18/05/2018, data di entrata in vigore del Decreto in oggetto.
Tale disposizione si applica ai contenitori-distributori prodotti prima del 05/01/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Interno 22/11/2017.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.
Circ. Min. Interno 29/08/2018, n. 1
Decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2017 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C" e Decreto del Ministero dell'Interno 10 maggio 2018 recante "Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C". Indicazioni applicative.
Il documento reca chiarimenti applicativi in merito alla regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, ad uso privato, adottata con D. Min. Interno 22/11/2017, con le ulteriori specifiche introdotte dal successivo D. Min. Interno 10/05/2018, il quale ha consentito - fino alla data del 17/02/2019 - la commercializzazione di contenitori-distributori conformi alle specifiche tecniche pregresse (D. Min. Interno 19/03/1990; D. Min. Interno 12/09/2003).
I chiarimenti vertono in particolare sui seguenti aspetti:
- condizioni di esenzione dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica di cui al D. Min. Interno 22/11/2017 per i contenitori-distributori esistenti al 05/01/2018 (data di entrata in vigore del D. Min. Interno 22/11/2017);
- definizioni e terminologie;
- elementi strutturali del contenitore-distributore, con specifico riguardo al bacino di contenimento ed al box prefabbricato;
- regime transitorio per la commercializzazione di contenitori-distributori conformi alle specifiche tecniche pregresse;
- adempimenti imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di capienza non superiore a 6 m3 (art. 1-bis del D.L. 91/2014, comma 1);
- approvazioni di tipo rilasciate in riferimento al D. Min. Interno 19/03/1990 nonché al D. Min. Interno 12/09/2003.
Lett. Circ. Min. Interno 17/03/2009, n. 857
D.M. 12 settembre 2003. Attività di autotrasporto.
Prevenzione incendi macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili: nuova regola tecnica
Il D.M. 11/07/2014, in vigore dal 04/09/2014, ha disciplinato una delle nuove attività contemplate dal D.P.R. 151/2011 (punto 48), in precedenza non soggette ai controlli. Il provvedimento detta disposizioni per le attività nuove, per quelle esistenti ed anche per le installazioni non collegate alla rete elettrica e per quelle temporanee. Termini e le modalità per l'adeguamento alle nuove disposizioni.
Antincendio, dopo 16 anni gli istituti non sono ancora a norma da Italia Oggi