Source: http://docplayer.fi/1170642-Ena-50-60-asennus-ja-kayttoohjeet-flamco-www-flamcogroup-com.html
Timestamp: 2017-02-27 07:59:37+00:00
Document Index: 22767247

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ENA Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco - PDF
ENA Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco
Download "ENA 50-60. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com"
1 EN sennus- ja Flamco2 Sisältö Sivu 1. Yleistä Tietoa tästä käsikirjasta Muut toimitetut asiakirjat Flamco-tuotteiden käyttö Lisäapua ja -tietoja EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus (sertifikaatti) 3 2. Turvallisuus Käyttötarkoitus Tärkeitä tietoja Käsikirjassa käytetyt merkit Tekniset tiedot Turvalaitteet Ylipaineen välttäminen Ylikuumenemisen välttäminen utomaatissa olevat merkit 4 3. Kuvaus Yleiskatsaus komponentteihin SCU-ohjausyksikkö Toimintaperiaate Ilmanpoisto 6 4. Kuljetus ja varastointi Kuljetus Varastointi 7 5. sennus sennuksen valmistelu Ympäristöolosuhteet Hydrauliikkalaitteisto Sähkölaitteisto Perussähköliitokset Ohjausyksikön käynnistys Ohjainvalikon rakenne Valikon symbolit Ohjaimen toimintaperiaate Ohjainsyötöt Huolto ja vianetsintä Ennen huoltamista Sähkökatkon jälkeen Huoltovälit Suodattimen puhdistaminen Virheviestit Hävittäminen Tekniset tiedot 17 Huom! Liite käytettävissä LPO-Invest Oy. Engineering Rikhard Nymanintie 16 OO370 Helsinki Puh: Faksi:3 1. Yleistä 1.1. Tietoa tästä käsikirjasta Käsikirja sisältää tekniset tiedot, ohjeita ja selityksiä automaatin turvallista käyttöä varten. Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen automaatin kuljetusta, asennusta, käyttöönottoa, uudelleenkäynnistystä, käyttöä tai huoltoa. Tämä käsikirja on alun perin kirjoitettu englanniksi. Tarvittaessa siitä voidaan toimittaa kopio pyyntöä vastaan Muut toimitetut asiakirjat Käsikirja sisältää yleistietoja lisäkomponenteista, kuten pumppu ja anturit. Mikäli mukana tulee lisäasiakirjoja, on niissäkin olevia ohjeita noudatettava Flamco-tuotteiden käyttö Tilauksesta tai kokoonpanosta riippuen mukana saattaa olla täydentäviä asiakirjoja. Noudata toimitetuissa asiakirjoissa olevia ohjeita Lisäapua ja -tietoja Pyydä paikalliselta toimittajalta lisäpalveluja, kuten: koulutus ylläpitosopimukset huoltosopimukset korjaukset ja parannukset EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus (sertifikaatti) Laite on CE-hyväksytty. Sen mukaan laite täyttää turvallisuutta ja hygieniaa koskevat olennaiset vaatimukset. Suunnittelussa huomioon otetut direktiivit löytyvät internetistä: 2. Turvallisuus 2.1. Käyttötarkoitus utomaatti on suunniteltu ilmanpoistoon suljettuihin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. utomaattia ei ole suunniteltu alkutäyttöä tai järjestelmien täyttämistä varten Tärkeitä tietoja utomaatissa on loukkaantumisen ja vahinkojen estämiseen tarkoitettuja turvalaitteita. Käytä automaattia seuraavalla tavalla: nna valtuutettujen asentajien suorittaa asennus. Noudata paikallisia asetuksia ja yleisohjeita. utomaattiin ei saa tehdä muutoksia ilman Flamcon ennalta antamaa kirjallista lupaa. Varmista, että automaatin kaikki kannet ja luukut ovat kiinni automaattia käytettäessä. Älä koske jännitteisiin osiin. Tuntoelinyksiköt ja vetoisuuden painekytkimet toimivat erittäin alhaisella turvajännitteellä. Flamco ei ole minkäänlaisessa vastuussa turvallisuusehtojen huomioonottamattomuudesta tai normaalien varotoimenpiteiden laiminlyönnistä johtuvista menetyksistä kuljetus-, asennus-, käyttöönotto-, uudelleen käynnistämis-, käyttö-, kunnossapito-, testaus- tai korjaustoimenpiteiden aikana, vaikkei niitä olisikaan erityisesti mainittu näissä ohjeissa Käsikirjassa käytetyt merkit Määrittää vaaran, joka voisi johtaa henkilövahinkoon ja jopa kuolemaan tai automaatin tai muiden laitteiden vahingoittumiseen ja/tai ympäristön saastumiseen. Määrittää sähköisen vaaran, joka voisi johtaa henkilövahinkoon ja jopa kuolemaan tai automaatin tai muiden laitteiden vahingoittumiseen ja/tai ympäristön saastumiseen. Maadoitus Tärkeitä tietoja Tekniset tiedot utomaatin rakenne on suunniteltu standardien DIN EN Turvalaitteet utomaatissa ei ole mitään turvakomponenttia, joka estäisi käyttöpainetta tai käyttölämpötila-aluetta ylittämästä tai alittamasta tiettyä rajaa. senna järjestelmässä olevan paineen ja lämpötilan rajoittavat komponentit. 34 Ylipaineen välttäminen Tarkoituksenmukaiset varoventtiilit, jotka estävät maksimi käyttöpaineen ylittämisen: avautuvat viimeistään, kun maksimi sallittu työpaine saavutetaan pystyvät johtamaan esiintyvän tilavuusvirran (ml. suurin mahdollinen täyttömäärä), joka on korkeintaan 1,1-kertainen suurimpaan käyttöpaineeseen verrattuna ovat osoittautuneet luotettaviksi tai on sertifioitu. Varoventtiilin tulo- tai poistoputkistoa ei saa kaventaa Ylikuumenemisen välttäminen Tarkoituksenmukaiset turvakomponentit: varmistavat, ettei käyttölämpötila-aluetta ylitetä missään järjestelmän kohdassa. Kehotamme tilaamaan yksikön, jossa on tehdasasennettu lämpörajoitin. on hyväksytty ja testattu käyttöturvallisuuden suhteen. Kytke paineen ja lämpötilan turvalaitteet päälle ja tarkista säännöllisesti niiden oikea toiminta utomaatissa olevat merkit utomaatissa oleva merkit kuuluvat turvallisuusvarokeinoihin. Merkkejä ei saa peittää tai poistaa. Tarkista säännöllisesti, että merkit ovat paikallaan ja luettavissa. Korvaa tai korjaa lukukelvottomat tai vahingoittuneet merkit. utomaatista löytyvät seuraavat tuotetiedot: Tyyppikilpi B Yhteystiedot B C D Tyyppikilvestä löytyvät seuraavat tuotetiedot: utomaatin tyyppi (EN 50 tai 60) B utomaatin sarjanumero C Sallittu käytön ylipaine D Sallittu käyttölämpötila Älä käytä automaattia, jos tyyppikilvessä olevat tekniset tiedot eroavat tilauksesta. 45 3. Kuvaus 3.1. Yleiskatsaus komponentteihin Nro Kuvaus 1 Ilmanpoistopumppu 2 Ilmanpoistolaite 3 Painekytkin 4 Poiston palloventtiili 5 Sisääntulon palloventtiili 6 Virtamoduuli 7 Ilmanpoistolaite 8 Ilmanpoistosäiliö 9 Painemittari 10 Kuivakäytönestin 11 Lämpörajoitin (lisävaruste) 12 lennussäädin 13 Suodatin 14 Pääpiirikytkin 15 Linjakytkin (SCU-ohjausyksikölle) 16 SCU-ohjausyksikkö6 3.2. SCU-ohjausyksikkö Nro Kuvaus 1 Ohjaimen ohjauspaneeli, graafinen näyttö, ledi virhenäyttöä varten, valintakytkin (klikkaa ja rullaa) 2 Virtakytkin, PÄÄLLÄ: vilkkuu punaista 3 Sisäinen sulake F1: T V 4 Sisäinen sulake F2: T 3,5 250 V 5 Laitteen vapautin, huoltovalikko E2 6 Kytkentäkiskot sähkön syötölle tuntoelimille pulssivesimittarille ulkopuoliselle täyttöprosessin käynnistykselle yhteisille toimintahäiriöviesteille pumppu. 7 Käyttöliittymä RS Toimintaperiaate utomaatti toimii pääasiassa aktiivisena ilmanpoistolaitteena. L K J I H G F P Dry STB B C D E B C D E F G H I J K L Sisääntulon palloventtiili Suodatin Paineensäädin Lämpörajoitin (STB) (lisävaruste) Ilmanpoistosäiliö ja rengastiiviste Ilmanpoistolaite Kuivakäytönsuoja Kuristusventtiili Pumppu Virtauksen säädin Painekytkin Poiston palloventtiili Ilmanpoisto Järjestelmän vesi tuodaan ilmanpoistoa varten sisään järjestelmän paluulinjan () ohituksen kautta. Vesi kulkee suodattimen (B) ja paineensäätimen (C) läpi ilmanpoistosäiliöön (E). Paineensäädin pienentää paineen noin 0,5 baariin. Paineen alenemisen seurauksena ja rengastiivisteen suuresta pinta-alasta johtuen ilma poistuu vedestä. Ilma purkautuu ilmanpoistolaitteen (F) kautta. Vesi palautuu järjestelmään pumpun (I) kautta. Pumpun käydessä tapahtuu jatkuvasti ilmanpoistoa. Nopea ilmanpoistomuoto: (nopea = turbo): pumppu käy jatkuvasti automaattisesti enintään 99 tunnin ajan. Kun nopea ilmanpoistoaika kuluu umpeen, järjestelmä siirtyy normaaliin ilmanpoistomuotoon, joka on sitten jatkuvaa. Normaali ilmanpoistomuoto: normaalin ilmanpoistomuodon keskeyttää valittavissa oleva tauko (oletuksena ). Seuraavan normaalissa ilmanpoistomuodossa alkavan ilmanpoistojakson osoittaa prosessivalikossa oleva lähtölaskenta. 67 4. Kuljetus ja varastointi 4.1. Kuljetus Kaikki nimikkeet, kuten laitteet ja asiakirjat, on lueteltu laivauspapereissa. Varmista, että toimitus on täydellinen ja että se ei ole vahingoittunut. utomaatit on kokonaan koottu ja pakattu vaaka-asentoon kertakäyttökuormalavoille. Huomioi puuttuvat tai puutteellisesti toimitetut nimikkeet. Lue laivauspapereissa olevat yleiset ehdot. Kuljeta kuormalavat vaakatasossa. Nosta automaattia vain vähän. Varmista, että nostolaite pystyy kannattamaan automaattia. Katso paino ja mitat kappaleesta 9: Tekniset tiedot Varastointi Varmista, että varastotila täyttää ympäristölle asetettavat olosuhteet. Katso kappale 6.2. Varmista, että lattia on tasainen. Älä pinoa päällekkäin. 78 5. sennus 5.1. sennuksen valmistelu Varmista, että alusta pystyy kannattamaan automaatin maksimipainon, mukaan lukien sen sisältämän veden. Katso kappale 9: Tekniset tiedot. Ulkoiset voimat eivät saa vaikuttaa automaattiin. utomaattiin tai sen lisävarusteisiin ei saa päästä likaa. senna paikalla olevaan juomavesiverkkoon sulkulaitteet. Varmista automaatin ympärille riittävästi vapaata tilaa huoltotyötä varten. Huomioi käyttöä ja laitteiston sijaintia koskevat voimassa olevat määräykset ja ilmoita vastuullisille testaus- ja sertifiointielimille ennen järjestelmän käyttöönottoa Ympäristöolosuhteet > 0 C...40 C < 80% > 1 m > 1 m 1,3...1,7 m Varmista, että automaatti on vaakatasossa että automaatti on asennettu suljettuun, kuivaan tilaan, jossa ei esiinny pakkasta että osoitettuja minimietäisyyksiä noudatetaan että ilmassa ei ole sähköä johtavia kaasuja tai korkeita pöly- tai höyrypitoisuuksia. On olemassa räjähdysvaara tulenarkojen kaasujen läsnä ollessa. että lähiympäristö on puhdas ja hyvin valaistu - suhteellinen kosteus: vältä kondensointia - ei tärinöitä - ei lämpö- tai auringon säteilyä ettei automaattiin vaikuta lisäkuormia Hydrauliikkalaitteisto Kiinnitä sulkulaitteet käyttöpaikalla putkiliitosten etupuolelle. Käsittele vain paineettomia ja jäähtyneitä paineliitoksia. Varmista, että 90 C:n järjestelmälämpötilaa ei ylitetä. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää lisävarusteena saatavaa lämpörajoitinta (joka on tilattava yksikön kanssa asennusta varten tehtaalla). Mikäli käytetään lämpörajoitinta/stb:tä, on huomioitava, että tämän laitteen asetuksena on 93 C (ylityslämpötila). Yhdistä järjestelmän paluulinja ENn sisääntuloon. Järjestelmän asennuslinjan ja syöttölinjan minimi nimellishalkaisija on DN 25. Paineenalentajaa saa käyttää ainoataan tehdasasetuksilla säätönuppi täysin sisäänruuvattuna. Samoin on yksikön huohotusputken kannen kierretulppien oltava auki (siten kuin se oli asetettu ennen toimitusta tehtaalta). G1 89 Liitä järjestelmän syöttölinja EN:n painepuolelle. G Sähkölaitteisto! Kytkentäkiskoissa voi olla jännite, vaikka päävirransyöttö on katkaistu. Varmista, että myös kaikki ulkopuoliset tehonlähteet (kuten ulkopuoliset täydennyslaitteet) on kytketty irti automaatista. Käännä SCU-ohjausyksikön virtakytkin pois päältä. Vedä vahvavirtapistoke irti tai kytke ulkopuoliset erottimet irti, jotta yksikkö ei voi käynnistyä uudelleen. Ruuvaa liitäntäkotelon suojakansi irti. Kytkentäkiskojen kuvaukset ovat suojakannen sisäpuolella. POIS 910 5.5. Perussähköliitokset Sähkötekniset tiedot EN 50 EN 60 Sähköliitin V; 50 Hz V; 50 Hz Virta Y 5.03 Y 6.25 Pääliitoksen sulakkeet C 16 (hidas) C 16 (hidas) Suojaustyyppi IP54 IP54 Käyttöliittymä RS 485 RS 485 Kootun virheilmoituksen kosketuksen mitoitusarvo - uimurikytkin 230 V 50 Hz 3 C 230 V 50 Hz 3 C SELV: Safety Extra Low Voltage (erittäin alhainen turvajännite) * Suositusarvo; linjan turvakytkin (C). SDS-moduuli 35 suorakäynnistys RS485 SCU EN 230V 50Hz sw2 PE L1 L2 L3 N N L1 L2 L3 PE PE (L1) PE RS V 50Hz Koottu virheilmoitus on avauskosketin Koskee SCU:ta, sarjanumerosta 839 alkaen, jonka laiteversio on 1.3. ja ohjelmistoversio B C Painekytkin C Kuivakäytönestin B Pumppu D STB-lisävaruste D sw 3 sw 2 sw 1 sw1 sw2 sw1 sw 1 sw 3 sw 2 sw3 sw3 1011 6. Ohjausyksikön käynnistys 6.1. Ohjainvalikon rakenne Prosessinäyttö Prosessinäyttö (merkit) Järjestelmäpaine Käyttötapa Täyttömäärä yhteensä Virheluettelo, aktiiviset (kuittaa) Näyttö Syötä Koodivalikko Ku1 Ku2 FL1 FL2 Järjestelmä Virhe Säätötapa Valintavalikko Valintavalikko 1 Laitevalikko Parametrivalikko Huoltovalikko JÄRJESTELMÄN LUOKITUS Huoltovalikko Projektinumero Ohjelmistoversio Käynnistys Huolto Virheluettelo (passiiviset) rvotilasto Käyttötunnit Täytön tilasto Ilmanpoistoloki Koodin muuttaminen JÄRJESTELMÄN TIEDOT JÄRJESTELMÄN KOKOONP. Parametrivalikko Turbovaiheen kesto Keskeytä norm. ilm.p. Ilmanpoisto utomaattinen ilm.p. Järjestelmäpaine Järjestelmän erityisp. Litralaskuri Vedenkäsittely Täyttömäärä 10 Kello, pvm. 11 Muu 12 Muu sisäinen 13 Laitevalikko Tunnusnumero Kieli Litralaskuri Vedenkäsittely Säätötapa Käyttötapa Tuntoelin Moottorisuoja Koottu virheilmoitus 6.2. Valikon symbolit ID Yhtään tunnusnumeroa ei käytettävissä. Ohjainta ei ole konfiguroitu. Testitila. Hylätty, ei asennettu. Parametrirajojen ulkopuolella. Varoitus. Edellyttää koodia. Tallenna virhe. setusta ei tallennettu. Mahdotonta puuttua asiaan. Odota. Käyttötila, vain katselu. Pumppu. Syöttö vahvistettu. Ohjelmointitila, siirry. p i u o Ilmanpoistosäiliö. Paineensäädin. Lämpörajoitin (lisävaruste). Kuivakäytönestin. 1112 6.3. Ohjaimen toimintaperiaate Käynnistys Kytke ohjain (D) päälle. Näyttö B Virhe-LEDi C Selainpyörä D Ohjaimen PÄÄLLE/POIS-kytkin Käytä selainpyörää (C) valikoiden selaamiseen ja syötön vahvistamiseen. Valikot näkyvät näytössä (). Virheen sattuessa virheledi (B) syttyy. B C D 2 sec... Siirry prosessinäyttöön pitämällä selainpyörää painettuna kaksi sekuntia, kursorin paikasta riippumatta. * Turbo = Nopea STB DRY P Järjestelmä Normaali --- bar Käynnistys --:--:-- * STB DRY P Järjestelmä Normaali * --- bar Start --:--:--Normaali --- bar Käynnistys --:--:-- STB DRY P Virhe * Virheen sattuessa prosessinäyttö vaihtuu [JÄRJESTELMÄ]-tilasta [VIRHE]-tilaan ja ledi palaa. Virheviestit minimi vedenpinnan taso ja minimipainehälytys ovat jatkuvia ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. [JÄRJESTELMÄ]- ja [VIRHE]-tilojen välillä voidaan siirtyä pyörittämällä pyörää. Kun näytössä on [VIRHE], siirrytään virhelistaan painamalla pyörää. Jos virheitä on useampia, voidaan niitä selata. Kaikki virheet näytetään ilmestymisjärjestyksessä. Kun näytössä on [JÄRJESTELMÄ], siirrytään valinnaisuusvalikkoon painamalla pyörää. * Turbo = Nopea 1213 6.4. Ohjainsyötöt Järjestelmä Käynnistys Koodi "000001" Kieli Nolla-asetus Kieli (3 sec) Järjestelmä STB DRY P Näyttö Syötä B2 Laitteet Parametri Huolto D1 Tunnusnumero Kieli Litralaskuri Vedenkäsittely G2 Deutsch Nederlands English Français G2 1 Ku1 Pvm ika Käynnistys E3 2 Ku1 Pvm ika Käynnistys E3 1 Projekti nro. Ohjelmistoversio Käynnistys Huolto E3 Polski Dansk Suomi Magyar G2 17 Dansk Suomi Magyar G2 18 Vedenkäsittely Täyttömäärä Kello, pvm Other F9 Laitevalikko Parametrivalikko Huoltovalikko D3 Järjestelmä Käynnistys valikko (vain ensimmäisellä kerralla) ika ja päivämäärä :15:28 Tallenna :36:00 Tallenna :36:00 Tallenna :36:00 Tallenna (3 sek.) Kun siirrytään ohjelmamuotoon, paineen ylläpidon ohjaus on käytössä. Koodi on aktiivinen 5 minuuttia viimeisimmän syötön jälkeen. Poista perusautomaatista kielletyt kuormat, tuetut kohteet ja sivukuormat. Kun ohjelmointitoimenpide on suoritettu loppuun, on ENn sähköpuoli toimintavalmis. 1314 7. Huolto ja vianetsintä Veden ja kontaktipintojen lämpötila voi olla 70 C tai enemmän. Käytä tarvittavaa suojavaatetusta. Lattia voi olla märkä tai rasvainen. Käytä suojakenkiä Ennen huoltamista Kytkentäkiskoissa voi olla jännite, vaikka päävirransyöttö on katkaistu. Varmista, että myös kaikki ulkopuoliset tehonlähteet (kuten ulkopuoliset täydennyslaitteet) on kytketty irti automaatista. Vapauta ilmanpoistosäiliön paine ennen huoltamista. Sisäosiin pääsee käsiksi poistamalla sivukansi (). Sekä vasen että oikea kansi voidaan poistaa Sähkökatkon jälkeen Ohjaimen ohjelmoidut parametrit eivät muutu sähkökatkon jälkeen. Tarkista sähkökatkon jälkeen, että paisunta-astia on kunnossa Huoltovälit Vahvista huolto huoltovalikossa. ikaväli Komponentti Toimenpide Kerran vuodessa EN 50/60 Tarkasta liitosten, pumppujen ja ruuviliitosten vuototiiveys. Tarvittaessa tiivistä tai kiristä ruuviliitokset. Joka vuosi ennen huippukautta Syöttölinjassa sijaintipaikassa oleva likapyydys Ilmanpoistolaite Puhdista suojukset Suodattimen puhdistaminen Tarkasta toiminnot Mikäli yksikön silmämääräisen tarkastuksen perusteella on muita kuin lueteltuja huoltotoimenpiteitä, pitää ammattitaitoisten asiantuntijoiden suorittaa kyseiset toimenpiteet. 1415 7.4. Suodattimen puhdistaminen C D B Kun yksikkö on erotettu virtalähteestä, sulje hitaasti kummatkin palloventtiilit (). Varmista, että venttiilit ovat täysin kiinni ennen huoltotöiden jatkamista. (Tarvittaessa varmista palloventtiilit poistamalla käyttövipu.) vaa yksikön etupuolella oleva paneeli (B) (ruuvaa irti). nna yksikön jäähtyä, kunnes ei ole enää palovaaraa. seta sopiva astia jäännösveden turvallista poistamista varten yksiköstä (yksikössä on enintään 8 litraa vettä). Kierrä paineensäätimen (C) varmistettu nuppi auki niin pitkälle, että se juuri ja juuri pysyy kierteissä (paluuvirtauksen estämiseksi ilmanpoistosäiliöstä). Osa ilmanpoistosäiliössä olevasta vedestä voi vuotaa ulos. Säiliössä oleva jäännöspaine voi myös purkautua, kun suodatin (D) avataan. Katso sen takia säiliön painemittarin osoittama paine ennen suodattimen avaamista. vaa hitaasti suodattimen (D) kierretulppia. Puhdista suodatin sopivalla tavalla. Varo vahingoittamasta suodatinkorin patruunaa. Sulje suodatin ja kierrä nuppi täysin sisään paineensäätimen kierteisiin. Varmista tämä asetus. vaa palloventtiilit hitaasti ja tarkasta silmämääräisesti, onko vuotoa. (Mittarin osoittaman paineen ei pitäisi ylittää 2 baaria. Muussa tapauksessa ota yhteys Flamcon asiakaspalveluun.) Laita yksikkö jälleen käyntiin. Liitä se sitä varten virtalähteeseen ja kytke virtamoduuliin ja SCUohjausyksikköön virta päälle. 1516 7.5. Virheviestit Viesti Kuvaus Mahdollinen syy Vianetsintä 1 Paine liian alhainen Järjestelmäpaine liian alhainen, on työpainealueen ulkopuolella 2 Paine liian korkea Järjestelmäpaine liian korkea, on työpainealueen ulkopuolella 11 la m p -tunnistin Painekytkimen virtapiiri katkennut 12 Ylä m p -tunnistin Oikosulku painekytkimen virtapiirissä 16 Kuivakäyntisuoja 1 Pintakytkin on lauennut pumpun käyntijakson aikana 17 Lämpörajoitin Lämpörajoitin (lisävaruste) lauennut B Vuoto Paineenpitoarvo väärin asetettu Väärä sisäänottopaine Täyttöpaine liian alhainen Korjaa vuoto seta oikea paineenpitoarvo Nosta täyttöpaine työpainealueelle B Täyttöpaine liian korkea Laske täyttöpaine työpainealueelle B Tuntoelin viallinen Liitin/kaapeli viallinen Tuntoelin viallinen Liitin/kaapeli viallinen Oikosulku Ilmanpoistoyksikössä vika Kaikki sulkuventtiilit eivät ole täysin auki Paineenalentajan nuppia ei ole ruuvattu täysin sisään Lämpötila hydrauliikan liitoskohdassa (järjestelmän paluulinja) liian korkea (>90 C) Vaihda tuntoelin Tarkasta/vaihda liitin/kaapeli Vaihda tuntoelin Tarkasta/vaihda liitin/kaapeli Vaihda ilmanpoistoyksikkö vaa sulkuventtiilit (lisää virtausta) Kierrä paineenalentajan nuppi sisään Laske lämpötilaa vaa yksikön lämpörajoitin käsin 18 Seuraava huolto Seuraavan huollon aika Huoltopäivämäärä saavutettu Suorita huolto ja syötä Huolto suoritettu (huoltovalikko) 19 Ulk. termist. moottori Moottorisuojan signaali (pumpun bi-metallikosketin) on aktiivinen (auki) Pumppu ylikuumentunut Tarkasta lämpötilat Tarkasta pumpun vapaa pyöriminen 20 Jännitetunnistin Tuntoelinjännite liian alhainen B Piirikortti viallinen Vaihda ohjainyksikkö 21 Ei päiväystä/aikaa RTC:llä ei ole käypää aikatietoa ika-asetus on hävinnyt virransyötön pitkän katkon jälkeen Syötä aika ja päivämäärä uudestaan 22 Ohjelmavirhe Flash-lukuvirhe B Laite-/ohjelmisto-ongelma Ota yhteys huolto-osastoon 23 Ohjelmavirhe Flash-kirjoitusvirhe B Laite-/ohjelmisto-ongelma Ota yhteys huolto-osastoon 24 Ohjelmavirhe Flashuudelleenohjelmointivirhe B Laite-/ohjelmisto-ongelma Ota yhteys huolto-osastoon : Tarpeellinen, alkutila-asetus mahdollista normaalikäytön yhteydessä (ohjaus käynnistyy uudelleen alkutila-asetuksen jälkeen). B: Ei toimenpidettä, automaattinen alkutila-asetus normaalikäytön yhteydessä. 1617 8. Hävittäminen Noudata paikallisia asetuksia. Varmista, että järjestelmän virtakytkin on POISasennossa. Katkaise virransyöttö. POIS 1 Varmista, että päävirtakytkin on POISasennossa. Tyhjennä vesi. POIS 1718 9. Tekniset tiedot H2 H1 W2 W1 D2 D1 EN 50 EN 60 Tuotenumero / +STB: / +STB: Järjestelmätilavuus maks. [m3] Järjestelmän työpainealue [baaria] Maks. paine järjestelmässä [baaria] Maks. virtauslämpötila [ C] Maks. virtauslämpötila [ C] Ympäristön lämpötila [ C] Melutaso [db()] <68 <70 Pumpun liitäntätehot [kw] 2,2 3 Liitännät, mitat, painot EN 50 EN 60 L x K x S [mm] 920 x 1230 x x 1230 x 710 Yhteys järjestelmästä Rp 1 (sisäinen) Rp 1 (sisäinen) Yhteys järjestelmään Rp 1 (sisäinen) Rp 1 (sisäinen) Paino [kg] Nimellishalkaisija DN25 DN32 DN40 Pisin järjestelmäasennuksen linjan pituus 10 m 20 m 30 m 18 Samankaltaiset tiedostot
ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea Lisätiedot Flamco Fill-PE Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com TP.30/06/09.FI. Painos 2009 / FI
Flamco Fill-PE Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. Ensikäyttö Fill-PE 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 3 2.1. Säätötavat 3 2.1.1. Lisätiedot PAISUNTA-AUTOMAATIT. Flexcon M-K/C. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco. www.flamcogroup.com
PISUNT-UTOMTIT Flexcon M-K/C Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Yleistä 3 1.1 Tietoa tästä käsikirjasta 3 1.2 Muut toimitetut asiakirjat 3 1.3 Flamco-tuotteiden käyttö 3 1.4 Lisäapua ja -tietoja Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja Lisätiedot Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE
OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata Lisätiedot ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet
ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen Lisätiedot VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!
Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeen käännös
0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden Lisätiedot Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet
Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8 Lisätiedot Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje
Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3 Lisätiedot LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ
Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton Lisätiedot Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND
Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä: Lisätiedot 135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen
135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan Lisätiedot Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301
Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan Lisätiedot KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95
838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus Lisätiedot Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto
Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien Lisätiedot Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1
Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö Lisätiedot KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje
KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus... Lisätiedot 6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi
Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa. Lisätiedot "THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)
THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa: Lisätiedot Asennus- ja käyttöohje
SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava Lisätiedot SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ
SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta Lisätiedot HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.
HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN Lisätiedot Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI
Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus Lisätiedot 12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje
OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset... Lisätiedot PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000
KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä. Lisätiedot Telecrane F24 Käyttö-ohje
JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte Lisätiedot Malli: NF2500G / NF5000G
Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus Lisätiedot Käyttöohje NILAN VGU250
Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla Lisätiedot VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25
VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden Lisätiedot HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:
Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet. Lisätiedot LK Minisekoitusryhmä M60
SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact, Lisätiedot Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245
Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä Lisätiedot AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS
AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE OKR Cleaning ApS Korden 15 ٠ DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠ Fax +45 86 92 29 19 CVR: DK28492871 ٠ sales@okrcleaning.dk ٠ www.okrcleaning.dk Lisätiedot BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje
0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001 Lisätiedot SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja
SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa), Lisätiedot Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.
Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut Lisätiedot Hierova poreallas Bamberg
1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus Lisätiedot TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön
1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa Lisätiedot Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5
Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Lisätiedot Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25
SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10 Lisätiedot ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas
32 220 9865 Texa Konfort 780R Bi Gas on täysautomaattinen ilmastointijärjestelmän huoltolaite sekä R134a että R1234yf kaasuille. Laitteessa on kaksi erillistä järjestelmää samoissa kuorissa. Koko huoltotapahtuma Lisätiedot LÄMMINILMAPUHALLIN HKP
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja Lisätiedot Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2
Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions Lisätiedot Tekniset tiedot LA 11PS
Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat Lisätiedot LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata Lisätiedot OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje
OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen Lisätiedot Huolto-opas Kuivausrumpu
Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6 Lisätiedot Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)
q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT Lisätiedot ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti
Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella ESBE CRD122 Callidus koodi 211702 Käyttöohje Kompakti lämmönsäädin paketti säädin ja langaton huoneyksikkö LCD näyttö ja yksi käyttöpainike moottoriosassa Lisätiedot Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.
KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri: Lisätiedot Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600
Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan Lisätiedot Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat
Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86 Lisätiedot KÄYTTÖOHJE MDG pumput
KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3 Lisätiedot Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08
Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista Lisätiedot ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg
MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö Lisätiedot EKSPANSIONSBEHOLDERE. Flexcon M-K/U. Installations- og betjeningsvejledning. Flamco. www.flamco.dk
EKSPNSIONSEHOLDERE Flexcon M-K/U Installations- og betjeningsvejledning Flamco TP.28.11.08.DK www.flamco.dk Udgave 2009 / DK Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja Sisältö Sivu 1 Yleistä 3 1.1 Lisätiedot Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.
Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana Lisätiedot KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40
KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua. Lisätiedot Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio
34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia Lisätiedot Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS
Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin, Lisätiedot ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE
1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO Lisätiedot ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY
ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot Lisätiedot KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet
KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi: Lisätiedot ComfortZone CE50/CE65
ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila... Lisätiedot testo 410-1 Käyttöohje
testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Lisätiedot LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin
LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu Lisätiedot HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01
KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764191_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 3 Johdanto...3 Varoitukset...3 Varotoimenpiteet...3 Käyttötarkoitus...3 Tiedot & paino...4 YLEISKUVA OSISTA... 5 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... Lisätiedot FAMOS PROTEC. Edistykselliset. Kuumasaumaajat
Edistykselliset FAMOS PROTEC Kuumasaumaajat Hygieenistä muotoilua yhdistettynä nykyaikaisen välinehuollon toiminnalliset vaatimukset täyttäviin teknisiin ominaisuuksiin! F108 PROTEC F108 T PROTEC F108 Lisätiedot SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2
SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä. Lisätiedot Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon:
Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Hälytysääni määr Virransäästö Autom. jatko Tul:n aikakatk. Näytön kieli Komentokieli Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.
KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään Lisätiedot GRIPO S331K Langaton näppäimistö
GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin Lisätiedot GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme Lisätiedot Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT
Thermotech aurinkolämpöasema EDUT Tyylipuhdas design Toimitetaan koottuna Kevyt Sisäänrakennettu ilmaus elppo asentaa Säätökeskus jossa mm. - Pumpun kierroslukuohjaus - 1 esiasetettua järjestelmää TEDOT Lisätiedot DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin
testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Lisätiedot CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001
CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät... Lisätiedot Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi Lisätiedot 9/2015 SAUNAN OHJAUSKESKUS A2-15
9/2015 SAUNAN OHJAUSKESKUS A2-15 Asennusohje Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Osa 1 Asennusohje YLEISET TURVAOHJEET... 3 1 Saunan ohjauskeskuksen asennuksen valmistelu... 4 2 Saunan ohjauskeskuksen asennus... Lisätiedot - Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)
LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute