Source: http://docplayer.fi/2905029-Siirtyisiko-sahko-viela-luotettavammin-maan-alla-kayttovarmuuspaiva-2-12-2010-johtaja-jussi-jyrinsalo-fingrid-oyj.html
Timestamp: 2016-10-22 12:19:26+00:00
Document Index: 17327026

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ']

⭐Siirtyisikö sähkö vielä luotettavammin maan alla? Käyttövarmuuspäivä Johtaja Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj
Siirtyisikö sähkö vielä luotettavammin maan alla? Käyttövarmuuspäivä Johtaja Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj
Download "Siirtyisikö sähkö vielä luotettavammin maan alla? Käyttövarmuuspäivä 2.12.2010 Johtaja Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj"
1 Siirtyisikö sähkö vielä luotettavammin maan alla? Käyttövarmuuspäivä Johtaja Fingrid Oyj2 2 Taustaa myrskyjen haitat synnyttäneet vaateita kaapeloimisesta kantaverkossa kaapeleita ei käytetä poikkeuksena rajasiirtoyhteydet kaapelitekniikka kehittyy jatkuvasti avojohdot koetaan häiritseviksi onnistuisiko kantaverkon kaapelointi?3 3 Kaapelien tekniikkaa ja käyttökohteita kaapelit aiemmin paperi/öljyeristeisiä, nykyisin muovieriste merikaapeleissa edelleen myös öljykaapeleita maakaapeleita sähkönsiirrossa vain erikoistapauksissa Euroopassa kv verkoista kaapeloitu noin 1 %, pisin yksittäinen 400 kilovoltin yhteys 22 kilometriä4 4 Kaapeli versus avojohto Suhdelukujen suuruusluokkia ( kv jännitteinen maakaapeli vs. avojohto): Sähköiset ominaisuudet: Kuormitettavuus 1:2 Sarjaimpedanssi 1:2 Loistehon tuotto 20:1 Käyttöominaisuudet: Investointikustannus :1 Tekninen elinikä 2:3 Johtoaukean leveys 1:3 Vikatiheys 1:4 Korjausaika :15 5 Suurjännitteisten kaapeleiden haasteet vaihtosähkökaapelin pituutta rajoittaa sen tuottama varausloisteho, esim. 400 kv kaapelilla noin 10 Mvar/km. kaapeli poikkeaa avojohdosta sähköisiltä ominaisuuksiltaan, mikä vaikeuttaa verkon suojausta ja tehonjaon hallintaa. tasasähköä käytettäessä ei loistehoa esiinny, jolloin kaapeli voi olla jopa useita satoja kilometrejä pitkä. muuttaja-asemat tekevät kuitenkin tekniikasta monimutkaisen.6 6 Kaapeloinnin kustannukset kaapeloinnin kustannuksista vajaat puolet itse kaapelin hinnasta merkittävät asennus- ja varustelukulut riippuvat maastosta, kaapelin suojaamisesta, vaadittavasta siirtokyvystä rajallinen tuotantokapasiteetti ja kysyntä vaikuttaa vahvasti hintaan Suomessa vertailukohtana harustettu avojohtopylväsrakenne, johon nähden kaapeloinnin kustannukset hyvin suuret kaapelin tekninen elinikä pienempi kuin avojohdolla7 7 Kaapelien käyttövarmuus vikoja harvoin, aina pysyviä syynä ulkoinen tekijä tai jatkoksen vikaantuminen paikallistaminen/korjaaminen vaatii erikoiskalustoa, -henkilöstöä ja -varusteita korjausajat viikoista kuukausiin ankkurivika ahtojäät 2 sisäistä läpilyöntiä Vertailu avojohtoihin: kantaverkon avojohdoilla vikoja vuosittain, mutta pysyviä vikoja vain muutaman vuoden välein vain 10 % pysyvistä vioista myrskyn aikaansaamia ja niiden korjaaminen kestää yleensä 1-2 päivää8 8 Ympäristövaikutuksia? kaapelikin vaatii noin 15 metrin levyisen rakennuksista ja suurista puista vapaana pidettävän alueen maa-aineksien muokkaaminen kallioiden ja maanalaisten rakenteita väistäminen ei sähkökenttää, mutta magneettikenttä9 9 Kantaverkossa käytetään aina sopivinta tekniikkaa 2000 km Johtojen rakentaminen km perusratkaisuna avojohto merikaapelit tasasähköyhteyksinä 1000 km 500 km 0 km uudelle johtokadulle muutoin kaapelien käyttö rajoittuu 110 kv lyhyisiin johtoyhteyksiin erityiskohteissa: nykyisen johdon rinnalle nykyisen johdon paikalle painavia maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä syitä, esim. kaupungin keskusta, suuren vesialueen alitus lisäkustannukset katetaan yhteistyössä muiden maankäyttö- ja ympäristöeturyhmien kanssa.10 10 Eurooppalainen verkko vaatii lisää tasasähkökaapeleita merialueet pullonkauloiksi lisää HVDC-yhteyksiä tai jopa silmukoituja HVDC-verkkoja Siirtokapasiteetit (MW)11 11 Lopuksi kaapelointi ei lisää kantaverkon luotettavuutta maisemallinen arvo vs. lisäkustannus täysi kaapelointi ei teknisesti mahdollista suurjänniteverkossa osittainenkin kaapelointi lisää kustannuksia sekä monimutkaistaa käyttöä ja kunnossapitoa avojohto edelleen kantaverkon tekninen perusratkaisu, kaapelointi erityiskohteissa lyhyillä 110 kv johdoilla lisää tasasähkökaapeleita tulossa merialueille uusiutuvan tuotannon liittäminen sähkömarkkinoiden edistäminen12 Valot päällä valtakunnassa Samankaltaiset tiedostot
Fingrid Oyj:n lehti 2/2011 KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla 8 Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 12 Pohjanmaan verkko uudistuu Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n Lisätiedot Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää mille uralle päädytäänkään? Verkkopäivä 20.8.2009 Jussi Jyrinsalo
Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää mille uralle päädytäänkään? Verkkopäivä 20.8.2009 Jussi Jyrinsalo Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää Tuotanto- ja kulutusskenaariot verkkosuunnittelussa VTT:n kanssa tehdyt Lisätiedot Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki
Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa Keski-Suomi - Oulujoki 2011 400 kv voimajohto Keski-Suomi Oulujoki i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt: Lisätiedot Fingrid välittää. Varmasti.
Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 1.1.2015 400 kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko tasavirtayhteys muiden verkko Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien Lisätiedot Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet
Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Lisätiedot JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI
SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Sähkötekniikan osastoneuvoksen kokouksessa 7. toukokuuta Lisätiedot Sähköä luotettavasti
Automaatio nopeuttaa verkkovikojen korjaamista Uusia palveluita kaukolämpöasiakkaille enertec.fi Fingrid Oyj:n Jukka Ruusunen: Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat NÄKÖALOJA BUSINESS-ASUMISEEN? Lisätiedot Tilannekatsaus. Ajankohtaista 10.12.2012. Onnistunut muutto Käpylään viikolla 49. EstLink 2 kaapelinlasku Suomessa 25.11. alkaen
Asiakohta 4 Tilannekatsaus Jukka Ruusunen Neuvottelukunta 11.12.2012 Ajankohtaista Onnistunut muutto Käpylään viikolla 49 valvomoiden yhdistäminen tammikuussa 2013 EstLink 2 kaapelinlasku Suomessa 25.11. Lisätiedot Seutuverkkopäivät 29.-30.10.2014 Vaasa. Ari Silfverberg ja Max Isaksson
Seutuverkkopäivät 29.-30.10.2014 Vaasa Ari Silfverberg ja Max Isaksson Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö Vastaamme koko sähköjärjestelmän toimivuudesta valtakunnassa. Pidämme verkon kunnossa ja rakennamme Lisätiedot Fingrid Oyj:n lehti 2/2008. Sähköä Suomelle häiriöittä sivu 4. Voimajohto ja pihapuut sivu 12
Fingrid Oyj:n lehti 2/2008 Sähköä Suomelle häiriöittä sivu 4 Voimajohto ja pihapuut sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 11. vuosikerta 2/2008 Toimitus Puhelin: 030 395 5153. Telekopio: Lisätiedot Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa
Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito... Lisätiedot Katsaus vuoteen 2012 ajankohtaista 2013. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja
Katsaus vuoteen 2012 ajankohtaista 2013 Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja Toimintaympäristö 2012: Eurooppa Saksan ydinvoimapäätöksen seurauksena Euroopan sähköjärjestelmä koetuksella heti talvella 2012 Tuulivoiman Lisätiedot Voimajohdot ympäristössämme
SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja Lisätiedot SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia
Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen Suunnittelun tavoite Tavoitteena kustannusten minimointi pitkällä aikavälillä. T 0 T K inv( t) Kk äy( t) Kkesk( t) Kkun ( t) t1 K inv Lisätiedot Tasajännite taajaman sähkönjakelussa ja mikroverkoissa
ESPOO 2007 VTT WORKING PAPERS 78 Distributed Production Residential Production Residential Energy Storage Centralized Energy Storage Operator Ring AC Main Trafo AC Grid Tasajännite taajaman sähkönjakelussa Lisätiedot SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN
Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana Lisätiedot SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS
SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1 2011 Kaukolämmön uusi siirtolinja rakenteilla Sivu 7 Kaapelinäyttö säästää vahingoilta Sivu 13 ENERGISTÄ PALVELUA www.kokkolanenergia.fi SÄHKÖ- JA Lisätiedot KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.
Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti Lisätiedot ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT
ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden Lisätiedot VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan
VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT Terveysvaikutuksista keskustellaan Sähköjärjestelmä aiheuttaa ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimustiedon Lisätiedot Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009
Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen Lisätiedot Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden. Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta
Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta 2 Sisällysluettelo Valokuituliittymän hankinta. Itse urakoiden vai avaimet käteen toimituksena?... Lisätiedot Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- SELOSTUS. 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi Oulujoki
Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- SELOSTUS 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa Keski-Suomi Oulujoki 2012 400 kv voimajohto Keski-Suomi Oulujoki i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö, Lisätiedot Y TEISILLÄ LINJOILLA. Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18
Y TEISILLÄ LINJOILLA Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18 Mikä Fingrid? F ingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän Lisätiedot Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet
2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain Lisätiedot Naapurina voimajohto
Naapurina voimajohto Sisällys Fingrid lyhyesti 2 3 Fingrid lyhyesti 4 Pysytään hyvissä väleissä Fingridillä käyttöoikeus johtoalueisiin Maanomistajalle korvaus johtoalueen käytöstä Jykevä mutta hyödyllinen Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute