Source: https://www.jusline.at/gesetz/stfanlvo_2016/paragraf/13
Timestamp: 2017-10-24 00:28:28
Document Index: 222952432

Matched Legal Cases: ['§ 13', '§ 13', '§ 26', '§ 13', '§ 13', '§ 13', '§ 13', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 17', '§ 18', '§ 19', '§ 20', '§ 21', '§ 12', '§ 14']

§ 13 StFanlVO 2016 (Steiermärkische Feuerungsanlagenverordnung – StFanlVO 2016), Regelmäßige Inspektion von Heizungsanlagen - JUSLINE Österreich
§ 13 StFanlVO 2016 Regelmäßige Inspektion von Heizungsanlagen
(1) Eine regelmäßige Inspektion hat zu erfolgen:
alle sechs Jahre bei Heizungsanlagen mit Kesseln mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 20 kW bis höchstens 100 kW, die mit Gas betrieben werden;
alle vier Jahre bei Heizungsanlagen mit Kesseln mit einer Nennwärmeleistung
von mehr als 20 kW bis höchstens 100 kW, die mit festen oder flüssigen Brennstoffen betrieben werden oder
von über 100 kW, die mit Gas betrieben werden;
alle zwei Jahre bei Heizungsanlagen mit Kesseln mit einer Nennwärmeleistung von über 100 kW, die mit festen oder flüssigen Brennstoffen betrieben werden.
(2) Bei der regelmäßigen Inspektion sind die zugänglichen Teile der zur Gebäudeheizung verwendeten Anlagen (beispielsweise Wärmeerzeuger, Steuerungssystem und Umwälzpumpe) dahin gehend zu prüfen, ob
eine Überdimensionierung der Feuerungsanlage im Verhältnis zum Heizbedarf des Gebäudes vorliegt,
ein hoher spezifischer Brennstoffverbrauch vorliegt (Wirkungsgradprüfung),
die Umwälzpumpe richtig dimensioniert und ordnungsgemäß eingestellt ist,
die Regelung und Steuerung richtig eingestellt ist,
Verbesserungen zur Senkung des Energieverbrauches und zur Begrenzung der Schadstoffemissionen möglich sind.
(3) Bei Heizungsanlagen, bei denen ein elektronisches Überwachungs- und Steuerungssystem vorhanden ist, verlängern sich die in Abs. 1 genannten Fristen um jeweils zwei Jahre.
(4) Die erstmalige Inspektion bei Heizkesseln mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 20 kW ist innerhalb von 12 Monaten ab Inkrafttreten der Verordnung gemäß Abs. 2 durchzuführen.
(5) Die Prüfung der Dimensionierung von Heizkesseln braucht nicht wiederholt zu werden, wenn in der Zwischenzeit an der betreffenden Heizungsanlage keine Änderungen vorgenommen wurden oder in Bezug auf den Wärmebedarf des Gebäudes keine Änderungen eingetreten sind.
(6) Über das Ergebnis der Inspektion ist von der Prüfberechtigten/ dem Prüfberechtigten gemäß § 26 StFanlG 2016 ein Inspektionsbericht gemäß Anlage 3 zu erstellen.
Kommentare zu § 13 StFanlVO 2016
Sie können den Inhalt von 13 StFanlVO 2016 selbst erläutern, also einen kurzen eigenen Fachkommentar verfassen. Klicken Sie einfach einen der nachfolgenden roten Links an!
Entscheidungen zu § 13 StFanlVO 2016
Diskussionen zu § 13 StFanlVO 2016
Sie können zu § 13 StFanlVO 2016 eine Frage stellen oder beantworten. Klicken Sie einfach den nachfolgenden roten Link an!
§ 3 StFanlVO 2016 Prüfbedingungen§ 4 StFanlVO 2016 Zulässige Brenn- und Kraftstoffe§ 5 StFanlVO 2016 Ermittlung des heizwertspezifischen Schwefelgehaltes in festen fossilen Brennstoffen§ 6 StFanlVO 2016 Emissionsgrenzwerte und Abgasverluste§ 7 StFanlVO 2016 Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung unter 50 kW§ 8 StFanlVO 2016 Feuerungsanlagen ab 50 kW Nennwärmeleistung§ 9 StFanlVO 2016 Blockheizkraftwerke§ 10 StFanlVO 2016 Errichtung und Überprüfung von Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerken§ 11 StFanlVO 2016 Einfache Überprüfung§ 12 StFanlVO 2016 Umfassende Überprüfung§ 13 StFanlVO 2016 Regelmäßige Inspektion von Heizungsanlagen§ 14 StFanlVO 2016 Anforderungen an Messgeräte§ 15 StFanlVO 2016 Unabhängiges Kontrollsystem§ 16 StFanlVO 2016 Verbot von Festbrennstoffzweitheizungen§ 17 StFanlVO 2016 Übergangsbestimmung für bestehende Anlagen§ 18 StFanlVO 2016 Verweisungen§ 19 StFanlVO 2016 EU-Recht§ 20 StFanlVO 2016 Zeitlicher Geltungsbereich§ 21 StFanlVO 2016 AußerkrafttretenAnl. 1 StFanlVO 2016Anl. 2 StFanlVO 2016
https://www.jusline.at/gesetz/stfanlvo_2016/paragraf/13
§ 12 StFanlVO 2016
§ 14 StFanlVO 2016