Source: https://es.scribd.com/document/185686441/IEC-60044-1-docx
Timestamp: 2019-07-16 08:17:34
Document Index: 52766559

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 14']

guardarGuardar IEC 60044-1.docx para más tarde
Edition 1:1996 consolidée par les amendements 1:2000 et 2:2002 Edition 1:1996 consolidated with amendments 1:2000 and 2:2002
Transformadores de medida - Parte 1:
Instrumento transformers
Numéro de référence Reference number CEI/IEC 60044-1:1996+A1:2000+A2:2002
Numeración de las
Desde el 1 de enero de 1997, las publicaciones de CEI
son numeradas a partir de 60000. Así, CEI 34-1 se
publicaciones IEC
hace CEI 60034-1.
designación en las 60000 series. Por
ejemplo, IEC
34-1 es mandado ahora a como IEC 60034-1.
Las versiones consolidadas ciertas publicaciones de CEI que incorporan las enmiendas están disponibles. Por
ejemplo, los números de edición 1.0,
1.1 y 1.2 indican
respectivamente la publicación de base, la publicación de base que incorpora la enmienda 1, y la publicación de base que incorpora las enmiendas 1 y 2.
Informaciones suplementarias sobre las publicaciones de CEI
El contenido técnico de las publicaciones de CEI es visto de nuevo constantemente por CEI con el fin de que refleje el estado actual de la técnica. Información relativas a esta publicación, incluso su validez, son disponibles en el Catálogo de las publicaciones de CEI (ver más abajo) además de las nuevas ediciones, las enmiendas y corrigenda. Informaciones sobre los temas al estudio y el progreso de los trabajos emprendido por el comité de estudios que elaboró esta publicación, así como la lista de las publicaciones aparecidas, están también disponibles a través de:
Sitio w eb de CEI (www.iec.ch)
Catálogo de las publicaciones de CEI
catálogo en línea sobre
(www.iec.c el
catl g-f.htm) le
de estudios o fecha de publicación. Informaciones
nuevas publicaciones, las publicaciones
IEC Just Published
parecidas (www.i ec.ch / J P.htm) está tan
cliente (ver
más abajo) para más informaciones.
Servicio clientes
publicación o necesita información suplementaria, se pone en contacto con el Servicio clientes:
Email: custserv @i ec .c h
El IEC publica ahora versiones consolidadas de sus publicaciones. Por ejemplo, los números de edición 1.0, 1.1 y 1.2 se refieren, respectivamente, a la publicación baja, la publicación baja que incorpora la
enmiendas 1 y 2.
Información publicaciones IEC
El contenido técnico de publicaciones IEC es guardado bajo la revisión constante por el IEC, así asegurando que el contenido refleja la tecnología corriente. La información que se relaciona con esta publicación, incluso su validez, está disponible en el Catálogo IEC de publicaciones (véase abajo) además de nuevas ediciones, enmiendas y erratas. La información sobre los sujetos en consideración y producto en proceso emprendido por el comité técnico que ha preparado esta publicación, así como la lista de publicaciones publicadas, también está disponible de lo siguiente:
Sitio Web de IEC
Catálogo de publicaciones IEC
en el sitio Web IEC
(www.iec.c h/catl g-e.htm) le permite buscar por una variedad de criterios incluso búsquedas de texto, comités técnicos y fecha de la publicación. En línea - la información también está disponible en publicaciones recientemente publicadas, publicaciones retiradas y sustituidas, así como erratas.
IEC Sólo Publicado Este resumen de publicaciones recientemente publicadas (www.iec.c h/JP.htm) también está disponible por el correo electrónico. Por favor póngase en contacto con el Centro de Servicio de Cliente (véase abajo) de la información adicional.
Centro
Si usted tiene alguna pregunta en cuanto a esta publicación o necesita la ayuda adicional, por favor póngase en contacto con el Centro de Servicio de Cliente:
DÚfinitions
2.2 Definiciones complementarias que conciernen a los transformadores de corriente para medidas
2.3 Definiciones complementarias que conciernen a los transformadores de corriente para protección
Condiciones normales de servicio y spÚciales
3.1 Condiciones normales de servicio
3.2 Condiciones especiales de servicio
3.3 Instalación de postura a la tierra
4.1 Valores normales de los periodos primarios asignados
4.2 Valores normales de los periodos secundarios asignados
4.3 Valores normales de la corriente de calentamiento asignado
4.4 Valores normales de los poderes de precisión
4.5 Corrientes asignadas de cortocircuito
4.6 Límites de calentamiento
Prescripciones relativas a conception
5.1 Prescripciones relativas al aislamiento
5.2 Prescripciones mecánicas
6.2 Ensayos individuales
6.3 Ensayos especiales
7.1 Ensayos de dirección a las corrientes de cortocircuito
7.2 Ensayo de calentamiento
7.3 Ensayos al choque sobre el arrollamiento primario
7.4 Ensayo bajo lluvia para los transformadores del tipo exterior
7.5 Medida de las perturbaciones radioeléctricas
8 Ensayos individuels
Normativo references
2.2 Definiciones adicionales para medir corriente transformers
2.3 Definiciones adicionales para corriente protectora transformers
condiciones de servicio Normales y especiales
Sistema earthing
4.1 Valores estándares de corrientes primarias calculadas
4.2 Valores estándares de calculado secundario currents
4.3 Calculado continuo termal current
4.4 Valores estándares de salida calculada
4.5 Trabajo de media jornada posiciones corrientes
4.6 Límites de subida de temperaturas
5.1 Aislamiento requirements
5.2 Exigencias
6.1 Escriba a máquina tests
6.2 Rutina prueba
6.3 Pruebas especiales
7.1 Trabajo de media jornada pruebas corrientes
7.2 Prueba de subida de temperaturas
7.3 El impulso prueba en la cuerda primaria
7.4 Prueba mojada de transformadores de tipo al aire libre
7.5 Medida de voltaje de interferencia de radio
Rutina tests
8.1 Verificación de marcas terminales
8.2 La frecuencia del poder resiste pruebas sobre windings primario y descarga parcial
8.3 La frecuencia del poder resiste pruebas entre secciones de primario y secundario
windings y en secundario windings
8.4 El sobrevoltaje de intervuelta prueba
8.1 Comprobación de la marcación de los límites
8.2 Ensayos de dirección a frecuencia industrial sobre los arrollamientos primarios y la medida
8.3 Ensayos de dirección a frecuencia industrial entre secciones de los arrollamientos primarios
y secundarios(as) y sobre los arrollamientos secundarios
8.4 Ensayo de sobretensión entre espiras
9.1 Ensayo al choque cortado sobre el arrollamiento primario
9.2 Medida de la capacidad y del factor de disipación dieléctrica
9.3 Ensayos mecánicos
9.4 Medida de las sobretensiones transmitidas
10.1 Marcación de los límites - Reglas
10.2 Marcación de las placas descriptivas
Prescripciones complementarias que conciernen a los transformadores de corriente para
Nombramiento de la clase de precisión de un transformador de corriente para medidas. 68
Límites del error de corriente y del déphasage de los transformadores de corriente
Transformadores a gama extensa
Ensayos de tipo que concierne a la precisión de los transformadores de corriente
Ensayos individuales que conciernen a la precisión de los transformadores de corriente
Factor asignado de seguridad
Marcación de la placa descriptiva de un transformador para medidas
Prescripciones complementarias que conciernen a los transformadores de corriente
para protection
12.1 Valores normales de los factores límites de precisión
12.2 Clases de precisión de un transformador de corriente para protección
12.3 Límites de los errores de los transformadores de corriente para protección
12.4 Error de corriente y del déphasage - Ensayos de tipo y ensayos individuales
12.5 Error compuesto - Ensayos de tipo
12.6 Error compuesto - Ensayos individuales
12.7 Marcación de la placa descriptiva de un transformador para protección
de clase PR
13.1 Valores normales de los factores límites de precisión
13.2 Clases de precisión de un transformador de corriente de clase PR
13.3 Límites de los errores de los transformadores de corriente de clase PR
13.4 Ensayos de tipo e individuales para los errores de corriente y los déphasages
transformadores de corriente de clase PR para protección
13.5 Marcación de la placa descriptiva de un transformador de corriente de clase PR
14 Prescripciones complementarias que conciernen a los transformadores de corriente
de clase PX
Especificación del resultado que concierne a los transformadores de corriente
Prescripciones de aislamiento para los transformadores de corriente de clase PX
Ensayos de tipo para los transformadores de corriente para protección de clase PX
Ensayos individuales para los transformadores de corriente para protección
Marcación de la placa descriptiva de un transformador de corriente de clase PX
Anexo A (normativo) Transformadores de corriente para protección
Anexo B (informativo) Ensayo de choques cortados múltiples
Representa 1 - Factores correctivos para la altitud
......................................... Representa 3 - Variante de circuito de ensayo para la medida de las descargas parciales
Representa 4 - Ejemplo de circuito de ensayo equilibrado para la medida de las descargas parciales
Representa 5 - Ejemplo de circuito de étalonnage para la medida de las descargas parciales
Representa 6 - Circuito de mesure
Representa 7 - Medida de las sobretensiones transmitidas: Circuito de ensayo e instalación
para ensayo YAZCO
Representa 8 - Medida de las sobretensiones transmitidas: Instalación general para ensayos
Representa 9 - Medida de las sobretensiones transmitidas: Formas de la onda de ensayo
Figuras A.1 1 a A.6 6
Cuadro 1 - Categorías de temperatura
con una tensión más elevada para el material Um inferior a 300 kV
Cuadro 4 - Niveles de aislamiento asignados para los arrollamientos primarios de transformador
con una tensión más elevada para el material Um igual o superior a 300 kV
Cuadro 5 - Tensiones de dirección a frecuencia industrial para los arrollamientos primarios
de transformadores con una tensión más elevada para el material Um iguala o
superior a 300 kV
Cuadro 7 - Longitudes de la línea de fuite Cuadro 8 - Cargados de ensayo de dirección estática
Cuadro 10 - Marcas de los límites
de corriente para medidas para aplicaciones particulares
........................................................ Cuadro 13 - Límites del error de corriente de los transformadores de corriente para
medidas (clases 3 y 5)
Cuadro 14 - Límites de los errores de los transformadores de corriente para protección
Cuadro 15 - Límites de los errores de los transformadores de corriente de clase PR
Cuadro 16 - Límites de las sobretensiones transmitidas
TRANSFORMADORES DE MEDIDA - Ida 1: Transformadores de corriente PRÓLOGO 1) El CEI (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial de normalización compuesta del conjunto de los comités electrotécnicos nacionales (Comités nacionales de CEI). CEI Tiene por objeto de favorecer la cooperación internacional para todas las preguntas de normalización en los dominios de la electricidad y electrónica. Con este fin, CEI, entre otras actividades, publica Normas internacionales. Su elaboración es confiada a comités de estudios, a los trabajos del todo Comité nacional interesado por tema tratado puede participar. Las organizaciones no gubernamentales internacionales, gubernamentales y, de allí enlace con CEI, también participan en los trabajos. CEI colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO), según condiciones fijadas por acuerdo entre ambas organizaciones. 2) Las decisiones o los acuerdos oficiales de la CEI que concierne a las cuestiones técnicas representan, en la medida de lo posible, un acuerdo internacional a los temas estudiados, siendo dado que los Comités nacionales interesados son representados en cada comité de estudios. 3) Los documentos producidos se presentan bajo la forma de recomendaciones internacionales. Son publicados como normas, especificaciones técnicas, informes técnicos o guías y agradados como tales por los Comités nacionales. 4) Con el fin de animar la unificación internacional, los Comités nacionales de CEI emprenden a aplicar de modo transparente, en toda la medida posible, las Normas internacionales de CEI en sus normas nacionales y regionales. Toda divergencia entre la norma de CEI y la norma nacional o regional corresponsal debe ser indicado en los plazos claros en esta última. 5) CEI no fijó ningún procedimiento que concernía a la marcación como a la indicación de aprobación y su responsabilidad no es comprometido cuando un material es declarado conforme con una de sus normas. 6) La atención es atraída hacia el hecho que algunos de los elementos de la Norma presente e internacional pueden hacer el objeto de derechos de propiedad intelectual o de derechos análogos. CEI no sabría ser tenida para responsable de no haber identificado tales derechos de propiedad y de no haber señalado su existencia. La Norma internacional CEI 60044-1 ha sido establecida por el comité de estudios 38 de CEI:
Transformadores de medida. La versión presente consolidada de CEI 60044-1 está descendiente de la primera edición (1996) [Documentos 38 / 161 / FDIS y 38 / 174 / RVD, de su enmienda 1 (2000) [documentos 38 / 245 / FDISy 38 / 257 / RVD] y de su
enmienda 2 (2002) [documentos 38 / 285 / FDIS y 38 / 289 / RVD]. Ella lleva el número de edición 1.2. Una línea vertical en el margen indica donde la publicación de base ha sido modificada por enmiendas 1 y 2. El anexo A hace ida integrante de esta norma. El anexo B es dado únicamente en calidad de información.
El comité decidió que el contenido de la publicación de base y sus enmiendas sería no modificado antes de 2005-12. A esta fecha, la publicación será
• acompañada; • suprimida; • reemplazada por una edición revisada, o • enmendada.
1: Transformadores de corriente 1 Generalidades
La parte presente de CEI 60044 es aplicable a los transformadores de corriente destinados a ser utilizados con aparatos eléctricos de medida y a los transformadores de corriente para protección, de usos corrientes y nuevos, la frecuencia de la corriente que es comprendida entre 15 Hz y 100 Hz.
Ella se aplica principalmente a los transformadores a arrollamientos separados, pero es válido(a) también, dentro de lo posible, para los autotransformadores.
El artículo 11 comprende las prescripciones y los ensayos que completan, en cuanto a transformadores para medidas, los que son indicados en los artículos 3 - 10.
El artículo 12 comprende las prescripciones y los ensayos que completan, en cuanto a transformadores de corriente para protección, los que son indicados en los artículos 3 - 10.
Las prescripciones de este artículo se remiten en particular a los transformadores que deben asegurar la protección conservando una precisión suficiente para periodos que valen muchas veces corriente asignada.
Para ciertos sistemas de protección, en los cuales las características del transformador de corriendo hacen ida integrante del sistema (por ejemplo en los dispositivos de protección diferencial a acción rápida o de protección por corriente de tierra en las redes a neutro(a) puesto en la tierra por bobina de extinción), prescripciones suplementarias son dadas en el artículo 13 para los transformadores de clase PR y en el artículo 14 para los transformadores de clase PX.
El artículo 13 comprende las prescripciones y los ensayos que completan, en cuanto a transformadores de corriente para protección, los que son indicados en los artículos 3 - 10.
Las prescripciones de este artículo se remiten en particular a los transformadores que deben asegurar la protección teniendo una ausencia de flujo remanente
El artículo 14 comprende las prescripciones y los ensayos que completan, en cuanto a transformadores de corriente para protección, los que son indicados en los artículos 3 - 10.
Las prescripciones de este artículo se remiten en particular al transformador que debe asegurar protección en la cual el conocimiento de la curva de excitación, de la resistencia secundaria, la resistencia de carga y del informe del número de espiras es suficiente para evaluar sus resultados en el sistema de protección al cual es conectado.
Los transformadores de corriente para medida y protección deben ser satisfechos a las prescripciones todos artículos de la norma presente.
Los documentos siguientes de referencia son indispensables para la aplicación del presente documento. Para las referencias fechadas, sólo la edición citada se aplica. Para las referencias no fechadas, la última edición del documento de referencia se aplica (incluso los eventuales enmiendas).
CEI 60028:1925, Especificación internacional de un cobre - se caracteriza recuit CEI 60038:1983, Tensiones normales de CEI
CEI 60044-6:1992, Transformadores de medida - Parte 6: Prescripciones que conciernen transformadores de corriente para protección para la respuesta en régimen transitorio
CEI 60050 (321):1986, Vocabulario Electrotécnico Internacional - Capítulo 321: Transformadoresde medida
CEI 60060-1:1989, Técnicas de los ensayos a alta tensión - la Primera parte: Las Definiciones y prescripciones generales relativas a los ensayos
CEI 60071-1:1993, Coordinación del aislamiento - Parte 1: Definiciones, principios y reglas CEI 60085:1984, Evaluación y clasificación térmicas del aislamiento eléctrico CEI 60121:1960, Recomendación que concierne a los hijos de aluminio recuit industrial para conductores eléctricos
CEI 60270:1981, Medida de las descargas parciales
CEI 60567:1992, Guía de preparación de muestras de gas y de aceite en los materiales eléctricos sumergidos, para el análisis de los gases libres y disueltos
CEI 60599:1978, Interpretación del análisis de los gases en los transformadores y otros materiales eléctricos rellenados de aceite, en servicio
CEI 60721: Clasificación de las condiciones de medio ambiente CEI 60815:1986, Guía para la elección de los aisladores bajo polución
CISPR 18-2:1986, Características de las líneas y de los equipos a alta tensión relativas a las perturbaciones radioeléctricas - la Segunda parte: Los Métodos de medida y procedimiento de establecimiento de los límites
2 Definiciones Para las necesidades de la parte presente de CEI 60044, las definiciones siguientes se aplican:
2.1.1 transformador de medida
Transformador destinado a alimentar aparatos de medida, contadores, enlaces y otros aparatos análogos
[VEI 321-01-01 modificado]
2.1.2 transformador de corriente
Transformador de medida al cual la corriente secundaria está, en las condiciones normales de empleo, prácticamente proporcional a la corriente primaria y desfasada con relación a ésta de uno ángulo vecino de cero, para un sentido apropiado de las conexiones
[VEI 321-02-01]
2.1.3 arrollamiento primario
Arrollamiento atravesado por la corriente que hay que transformar
2.1.4 arrollamiento secundario
Arrollamiento que alimenta los circuitos de corriente de los aparatos de medida, contadores, de enlace y circuitos análogos.
2.1.5 circuito secundario
Circuito exterior alimentado por el arrollamiento secundario de un transformador
2.1.6 corriente primaria asignada
Valor de la corriente primaria según el cual son determinadas sus condiciones de funcionamiento
[VEI 321-01-11 modificado]
2.1.7 corriente secundaria asignada
Valor de la corriente secundaria según el cual son determinadas sus condiciones de funcionamiento [VEI 321-01-15 modificado]
2.1.8 informe de transformación
Informe entre la corriente primaria real y la corriente secundaria real [VEI 321-01-17 modificado]
2.1.9 informe asignado de transformación
Informe entre la corriente primaria asignada y la corriente secundaria asignada [VEI 321-01-19 modificado]
2.1.10 Error de corriente (error de informe)
Error que el transformador introduce en la medida de una corriente y quien proviene de lo que informe de transformación no es igual al valor asignado [VEI 321-01-21 modificado] El error de corriente expresado de allí para una centena es dado por la fórmula:
donde Kn es la relación asignado de transformación; Ip es la corriente primaria dada; Is es la corriente secundaria correspondiente a Ip en las condiciones de la medida.
Diferencia de fase entre las corrientes primarias y secundarias, el sentido de los vectores que es escogido de manera
que el ángulo sea ninguna para un transformador perfecto [VEI 321-01-23 modificado]
El déphasage es considerado como positivo cuando el vector corriente secundario está de allí avance sobre el vector corriente primario; es expresado habitualmente en minutos o de allí centiradians. ANOTA Esta definición es riguroso sólo en los periodos sinusoidales.
2.1.12 clase de precisión
Nombramiento aplicado sobre un transformador de corriente cuyos errores se quedan en límites especificadas para condiciones especificadas de empleo.
2.1.14 carga calculada
el valor de la carga en la cual las exigencias de exactitud de esta especificación están basadas
2.1.15 salida calculada
el valor del potencia aparente (en voltamperes a un factor de potencia especificado) que el transformador queriere para
suministrar al recorrido secundario en la corriente secundaria calculada y con carga calculada relacionada con ello
2.1.16 el voltaje más alto para equipo
el voltaje de fase a fase r.m.s. más alto para el cual un transformador es diseñado en el respeto de su aislamiento
2.1.17 el voltaje más alto de un sistema
el valor más alto del voltaje de operaciones que ocurre bajo condiciones de funcionamiento normales en cualquier momento y a cualquier punto en el sistema
2.1.18 nivel de aislamiento calculado
la combinación de valores de voltaje que caracteriza el aislamiento de un transformador con considere a su capacidad de resistir tensiones dieléctricas
2.1.19 sistema neutro aislado
un sistema donde el punto neutro no está intencionadamente relacionado con la tierra, excepto alto conexiones de impedancia con objetivos de medida o protección [IEV 601-02-24]
2.1.20 firmemente aterrado sistema neutro
un sistema cuyo punto (s) neutro es (es) aterrado directamente [IEV 601-02-25]
2.1.21 impedancia de tierra sistema (neutro)
un sistema cuyo punto (s) neutro es (es) aterrado por impedancias para limitar corrientes de falta de la tierra [IEV 601-02-
2.1.22 tierra resonante sistema (neutro)
un sistema en el cual uno o varios puntos neutros están relacionados con la tierra por reactances que aproximadamente compense el componente capacitivo de una falla de "fase sola a la tierra" corriente [IEV 601-02-27] NOTE con tierra resonante de un sistema, la corriente residual en la falta es limitada hasta tal punto que una falta que forma un arco en el aire autoextingue por lo general.
2.1.23 factor de falta de la tierra
Es una posición dada de un sistema de tres fases, y para una configuración de sistema dada, la proporción de el voltaje de frecuencia de poder de fase a la tierra r.m.s. más alto en una fase sana durante una falta a tierra que afecta una o varias fases a cualquier punto en el sistema a la fase a la tierra r.m.s. el voltaje de frecuencia de poder que sería obtenido en la posición dada en ausencia de alguno
tal falta [IEV 604-03-06]
2.1.24 tierra sistema neutro
un sistema en el cual el neutro está relacionado con la tierra, firmemente, o por una resistencia o los reactance de bastante bajo valoran para reducir oscilaciones materialmente pasajeras y dar una corriente suficiente para la tierra selectiva critican la protección:
a) un sistema con con-eficacia-tierra neutro en una posición dada es un sistema caracterizado por un el factor de falta de la tierra a este punto que no excede 1,4;
NOTE que Esta condición es obtenida en general cuando, para todas las configuraciones de sistema, la proporción de la secuencia cero el reactance a la secuencia positiva reactance es menos de 3 y la proporción de la resistencia de secuencia cero a positive sequence el reactance es menos de 1.
b) un sistema con ineficazmente a tierra neutro en una posición dada es un sistema caracterizado por un factor de falta de la tierra a este punto que puede exceder 1,4.
2.1.25 instalación expuesta
una instalación en la cual el aparato es sujeto a sobrevoltajes del origen atmosférico NOTE que Tales instalaciones están por lo general relacionadas con líneas de transmisión elevadas, directamente, o por un corto
instalación no expuesta
una instalación en la cual el aparato no es sujeto a sobrevoltajes del origen atmosférico NOTE que Tales instalaciones están por lo general relacionadas para cablegrafiar redes.
el valor de la frecuencia en la cual las exigencias de este estándar están basadas 2.1.28 trabajo de media jornada calculado corriente termal (Ith) el valor de r.m.s. de la corriente primaria que un transformador resistirá durante un segundo sin sufrir efectos dañinos, la cuerda secundaria puesta en cortocircuito
corriente dinámica calculada (Idyn)
el valor máximo de la corriente primaria que un transformador resistirá, sin ser dañado eléctricamente o mecánicamente por las fuerzas electromagnéticas que resultan, el secundario cuerda puesta en cortocircuito
corriente termal continua calculada (Icth)
el valor de la corriente que puede ser permitida fluir continuamente en la cuerda primaria, el cuerda secundaria relacionada con la carga calculada, sin la subida de temperaturas exceder los valores especificado
el eficaz de la corriente que atraviesa el arrollamiento secundario de un transformador de corriente, cuando se aplica entre los límites secundarios una tensión sinusoidal de frecuencia asignada, el arrollamiento primario y todos los demás arrollamientos que están en circuito abierto.
carga resistente asignada (Rb)
valor asignado de la carga resistente conectada a los límites secundarios, expresada en ohm
resistencia del arrollamiento secundario (Rct)
resistencia en corriente continua del arrollamiento secundario, expresada en ohm, devuelta a 75 °C o a muy diferente temperatura que puede ser especificada
en régimen permanente, el valor eficaz de la diferencia entre:
los valores instantáneos de la corriente primaria, y
el producto de la relacion de transformación asignado por los valores instantáneos de la corriente
secundario(a), los sen positivos de los periodos primarios y secundarios correspondiente a los convenios admitidos para la marcación de los límites. El error compuesto E% es expresado en general de allí para - una centena valor eficaz de la corriente primario(a) según la fórmula:
donde Kn es la relacione asignado de transformación; Ip es el valor eficaz de la corriente primaria;
ip es el valor instantáneo de la corriente primaria; is es el valor instantáneo de la corriente secundaria; T es el valor del período .
transformadores de corriente a varias relaciones de transformación
transformador de corriente en la cual varias relaciones son obtenidos conectando de secciones del arrollamiento primario en serie o en paralelo, o por medio de tomas sobre el arrollamiento
secundario(a) 2.2 Definiciones complementarias que conciernen a los transformadores de corriente para medidas
transformador de corriente para medidas transformador de corriente destinada a alimentar aparatos de medida, contadores y
otros aparatos análogos
corriente limita asignada (para los aparatos de medida) ( IPL)
valor de la corriente primaria mínima para la cual el error compuesto del transformador de corriente para medidas es igual o superior al 10 %, la carga secundaria que es igual a la carga deprecisión.
Él conviene que el error compuesto sea más grande que el 10 % para proteger los aparatos de medida alimentados por el
transformador contra las corrientes de valores elevados que aparecen en caso de cortocircuito en red.
factor de seguridad (para los aparatos de medida) (FS) relacion entre la corriente limita primario(a) asignado para el aparato y la corriente primaria asignada nota1 conviene atraer la atención en el hecho que el factor real de seguridad es afectado por la carga.
nota 2 La seguridad de los aparatos alimentados por el transformador es tanto más grande, en caso de cortocircuito en la red donde es intercalado el arrollamiento primario, que el factor de seguridad (FS) es más pequeño.
fuerza electromotor limita secundario(a) producto del factor de seguridad FS por la corriente secundaria asignada y por la suma vectorial de la carga de precisión y de la impedancia del arrollamiento secundario
nota 1 El método de cálculo de la fuerza electromotor limita secundario(a) conduce a un valor superior a valor real. Ha sido escogida con vistas a aplicar el mismo método de ensayo que en 11.6 y 12.5 relativo a transformadores de corriente para protección. Otros métodos pueden ser utilizados según acuerdo entre el constructor y el comprador. ANOTANDO 2 En el cálculo de la fuerza electromotor límite secundario, la resistencia del arrollamiento secundario debe ser corregido a la temperatura de 75 °C. 2.3 Definiciones complementarias que conciernen a los transformadores de corriente para protección
transformador de corriente destinada a alimentar enlaces de protección
corriente limita precisión asignada
valor más elevado de la corriente primaria para el cual el transformador debe ser satisfecho a prescripciones que conciernen al error compuesto
factor limita precisión
relacion entre la corriente limita de precisión asignado y la corriente primaria asignada
fuerza electromotor
limita secundario(a) producto del factor limita precisión por la corriente secundaria asignada y por la suma vectorial de la carga de precisión y de la impedancia del arrollamiento secundario
transformador de corriente para protección de clase PR
transformador de corriente que tiene un factor de remanencia limitado para el cual, en ciertos casos, un valor de la constante del tiempo secundario y\o un valor máximo de la resistencia de enrollamiento secundario pueden ser especificados
flujo de saturación (Ψs)
valor de cresta del flujo que existiría en un circuito magnético a la transición del estado no saturado en el estado de saturación completa y que se supone la ser relativo hasta el punto de característica B-H del circuito magnético considerado tal como un crecimiento de B del 10 % da lugar a un crecimiento de H del 50 %
flujo rémanent (Ψr)
valor del flujo que subsistiría en el circuito 3 magnético min después de la interrupción de una corriente de excitación de tamaño
suficiente para producir el flujo de saturación (Ψs) definido en 2.3.6
Documentos similares a IEC 60044-1.docx