Source: http://docplayer.es/1787928-Memoria-descriptiva-del-sistema-integral-de-proteccion-contra-incendios.html
Timestamp: 2017-02-25 05:06:45
Document Index: 2740646

Matched Legal Cases: ['Artículo 11', 'Artículo 1', 'artículo 68', 'Artículo 760', 'artículo 19', 'artículo 19']

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - PDF
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Download "MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS"
Juan Francisco Castilla Gómez
1 ES MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Centro Empresarial El Derby -Setiembre Juan De la Fuente 960 San Antonio Lima 18 Perú Teléfonos :(511) Fax :2 INDICE 1 INTRODUCCION OBJETIVOS CÓDIGOS Y ESTÁNDARES APLICABLES DOCUMENTOS RELATIVOS PLANOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDADES DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DEFINICIÓN DE RIESGOS SÓTANOS PISOS SUPERIORES RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIO SISTEMA DE BOMBEO RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS MONTANTES DE AGUA CONTRA INCENDIOS TORRE 1 - ESCALERA 1 (ETAPA I) (ENTRE EJES 2-3 Y A-B) TORRE 1 - ESCALERA 2 (ETAPA I) (ENTRE EJES 5-6 Y A-B) TORRE 2 - ESCALERA 3 (ETAPA I) (ENTRE EJES 9-10 Y A-B) TORRE 2 - ESCALERA 4 (ETAPA I) (ENTRE EJES Y A-B) TORRE 3 - ESCALERA 5 (ETAPA II) (ENTRE EJES Y A-B) TORRE 3 - ESCALERA 6 (ETAPA II) (ENTRE EJES Y A-B) TORRE 4 - ESCALERA 7 (ETAPA II) (ENTRE EJES Y A-B) TORRE 4 - ESCALERA 8 (ETAPA II) (ENTRE EJES Y A-B) SISTEMAS DE ROCIADORES SÓTANOS Y PRIMER PISO ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO CUARTOS DE MAQUINAS DE ASCENSORES COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO...15 REVISIÓN 2 Página 2 de 453 11.1 TUBERÍA AÉREA ACCESORIOS UNIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS Rosca Soldadura Brida Uniones por ranura VÁLVULAS DETECTORES DE FLUJO ROCIADORES CONEXIÓN DE INYECCIÓN DE AGUA (SIAMESA) HIDRANTE DE PARED GABINETES CONTRA INCENDIOS COLGADORES, SOPORTES Y PROTECCIÓN CONTRA SISMOS PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN PASES PRUEBAS PRUEBAS HIDROSTÁTICAS INSPECCIÓN VISUAL LAVADO INTERIOR CERTIFICADO DE MATERIALES E INSTALACIÓN NORMAS APLICABLES DOCUMENTOS RELATIVOS DESCRIPCIÓN FILOSOFÍA DE FUNCIONAMIENTO ACTIVACIÓN DE UN DETECTOR DE HUMO ACTIVACIÓN DE UNA ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA ACTIVACIÓN DE UN DETECTOR DE FLUJO DEL SISTEMA DE ROCIADORES RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS CONTROL DE ARRANQUE REMOTO DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS CONTROL DE ARRANQUE DE EQUIPOS DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS...30 REVISIÓN 2 Página 3 de 454 4.7 CONTROL DE LAS PUERTAS DE LAS ESCALERAS DE PRESURIZACIÓN DETECCIÓN DE HUMOS EN EQUIPOS DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS DETECCIÓN DE HUMOS EN EQUIPOS DE INYECCIÓN DE AIRE FRESCO LLAMADA DE ASCENSORES ZONIFICACIÓN DE EVACUACIÓN POR VOZ AMPLIACIÓN PARA FUTUROS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Zonificación de los Teléfonos de Bomberos ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANEL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS Controles Básicos Capacidades del Panel y Operaciones Generales Operaciones Especiales Interfaces Fuente de Energía Diseño y Protección Microprocesador del Panel de detección de Incendios Niveles de Acceso del Panel de Detección de Incendios PANEL DE EVACUACIÓN POR VOZ DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Sensores de Humo Fotoeléctricos Dispositivos Manuales de Detección de Incendios DISPOSITIVOS DE ALARMA DE INCENDIOS Luz Estroboscópica Parlantes de Evacuación MODULO DE CONTROL MODULO DE AISLAMIENTO DE FALLA MÓDULO DE MONITOREO TELÉFONO DE BOMBERO DE ESTACIÓN FIJA TELÉFONO DE BOMBERO TIPO CONECTOR CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES INSTALACIÓN Y CIRCUITOS...43 REVISIÓN 2 Página 4 de 455 7.1 SUPERVISIÓN DE CIRCUITOS FUNCIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS FUENTES DE ENERGÍA CONDUCTORES NORMATIVIDAD...45 REVISIÓN 2 Página 5 de 456 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS CENTRO EMPRESARIAL El Derby A. GENERALIDADES 1 INTRODUCCION La presente memoria descriptiva del proyecto ha sido desarrollado por Engineering Services s.a.c., de, acuerdo con los nuevos requerimientos del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Título III, Norma GE020, Artículo 11, en donde se presenta una solución de seguridad integral entre sistemas de agua contra incendio y sistemas de detección y alarma de incendios, que además controla y monitorea el sistema de agua. En este documento se especifican los requerimientos mínimos a tener en cuenta en la instalación del sistema de rociadores, red de agua contra incendios, y sistema de detección y alarma de incendios para el Centro Empresarial El Derby, que se sitúa en la intersección de las avenidas El Derby con La Encalada, del distrito de Monterrico. La concepción de seguridad considerada para el proyecto, se basa principalmente en los requerimientos de la legislación nacional, como el Reglamento Nacional de Construcciones Título V, así como de los códigos y estándares de la NFPA. En tal sentido, todas las soluciones que hemos propuesto para mantener el nivel adecuado de seguridad se basan, complementariamente, en los códigos y estándares de la NFPA 1 que son aceptados por la Autoridad Competente (Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, según el Artículo 1 de la Ley 27067). Si bien, el proyecto plantea la solución integral para las cuatro Torres, este es un proceso que constructivamente se desarrollará en etapas. En tal sentido, cada una de las Torres cuenta con un sistema prácticamente individual e independiente, todos ellos entrelazados entre sí en el caso de detección y alarma. Para el caso de agua contra incendio, si bien se dispone de una única unidad de bombeo, ésta distribuye a través de un manifold montantes individuales para cada edificio. 2 OBJETIVOS 1 National Fire Protection Association REVISIÓN 2 Página 6 de 457 El objetivo de la obra es suministrar, instalar y poner en servicio todos los sistemas descritos de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas contenidas en el presente documento. La Memoria Descriptiva describe los parámetros mínimos que debe cumplir la instalación y equipos de los nuevos sistemas con que se protegerá el Centro Empresarial El Derby. B. SISTEMA DE ROCIADORES Y MONTANTE DE AGUA CONTRA INCENDIOS 1 CÓDIGOS Y ESTÁNDARES APLICABLES El sistema de agua contra incendios, en todo lo que respecta al dimensionamiento del volumen de agua, tanto en caudales como en tiempo, se han calculado bajo los requerimientos del RNC Título V. En el caso de la red de agua contra incendios el sistema se basa en los requerimientos del RNC motivo por el cual se protege la instalación con una reserva de agua, sistema de bombeo, gabinetes y rociadores en los sótanos y primer piso además de las áreas comunes del edificio. Las referencias que se hagan a equipos e instalación del sistema en el presente documento están referidas y además deberán de cumplir con los siguientes códigos y estándares: NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems Edición 2002 NFPA 14: Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems Edición 2003 NFPA 20 : Standard for the Installation of Centrifugal Fire Pump Edición 1996 Reglamento Nacional de Construcciones - Titulo V. 2 DOCUMENTOS RELATIVOS Los documentos adicionales que también forman parte del proyecto son los siguientes: 2.1 PLANOS CÓDIGO Nº DESCRIPCIÓN REV. FECHA CI-01 CI-02 CI-03 CI-04 CI-05 CI-06 CI-07 DT8537 DT8537 DT8549 DT8549 DT8549 DT8549 DT8549 CUARTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO - CORTES Y DETALLES HOJA 1/2 CUARTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO - CORTES Y DETALLES HOJA 2/2 MONTANTE CONTRA INCENDIO - PLANTA SÓTANO 4 ETAPA I MONTANTE CONTRA INCENDIO - PLANTA SÓTANO 4 - ETAPA II MONTANTE CONTRA INCENDIO - PLANTA PISO 1 - ETAPA I MONTANTE CONTRA INCENDIO - PLANTA PISO 1 - ETAPA II MONTANTE CONTRA INCENDIO - PLANTA PISO 2 - ETAPA I 0 Set-07 REVISIÓN 2 Página 7 de 458 CÓDIGO Nº DESCRIPCIÓN REV. FECHA CI-08 CI-09 CI-10 CI-11 CI-12 CI-13 CI-14 CI-15 CI-16 CI-17 CI-18 CI-19 CI-20 CI-21 CI-22 CI-23 CI-24 CI-25 CI-26 CI-27 CI-28 CI-29 CI-30 CI-31 DT8549 DT8550 DT8550 DT8551 DT8551 DT8552 DT8552 DT8553 DT8553 DT8554 DT8554 DT8555 DT8555 DT8556 DT8556 DT8557 DT8557 DT8558 DT8558 DT8559 DT8559 DT8560 DT8560 DT8563 MONTANTE CONTRA INCENDIO - PLANTA PISO 2 - ETAPA II INCENDIO - PLANTA SOTANO 4 - ETAPA I INCENDIO - PLANTA SOTANO 4 - ETAPA II INCENDIO - PLANTA SOTANO 3 - ETAPA I INCENDIO - PLANTA SOTANO 3 - ETAPA II INCENDIO - PLANTA SOTANO 2 - ETAPA I INCENDIO - PLANTA SOTANO 2 - ETAPA II INCENDIO - PLANTA SOTANO 1 - ETAPA I INCENDIO - PLANTA SOTANO 1 - ETAPA II INCENDIO - PLANTA PISO 1 - ETAPA I INCENDIO - PLANTA PISO 1 - ETAPA II INCENDIO - PLANTA PISO 2 - ETAPA I INCENDIO - PLANTA PISO 2 - ETAPA II INCENDIO - PLANTA PISO 3 - ETAPA I INCENDIO - PLANTA PISO 3 - ETAPA II INCENDIO - PLANTA PISO 4 - ETAPA I INCENDIO - PLANTA PISO 4 - ETAPA II INCENDIO - PLANTA PISO TIPICO 5 AL 7 - ETAPA I INCENDIO - PLANTA PISO TIPICO 5 AL 7 - ETAPA II INCENDIO - PLANTA PISO 8 - ETAPA I INCENDIO - PLANTA PISO 8 - ETAPA II INCENDIO - PLANTA PISO 9 - ETAPA I INCENDIO - PLANTA PISO 9 - ETAPA II INCENDIO - PLANTA PISO 10 - ETAPA I REVISIÓN 2 Página 8 de 459 CÓDIGO Nº DESCRIPCIÓN REV. FECHA CI-32 CI-33 CI-34 CI-35 CI-36 CI-37 CI-38 CI-39 CI-40 CI-41 CI-42 DT8563 DT8564 DT8564 DT8565 DT8565 DT8687 DT8687 DT8687 DT8687 DT8687 DT ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCENDIO - PLANTA PISO 10 - ETAPA II INCENDIO - PLANTA AZOTEA - ETAPA I INCENDIO - PLANTA AZOTEA - ETAPA II INCENDIO - PLANTA TECHOS - ETAPA I INCENDIO - PLANTA TECHOS - ETAPA II INCENDIO DETALLES HOJA 1/6 INCENDIO DETALLES HOJA 2/6 INCENDIO DETALLES HOJA 3/6 INCENDIO DETALLES HOJA 4/6 INCENDIO DETALLES HOJA 5/6 INCENDIO DETALLES HOJA 6/6 0 Set-07 0 Set-07 0 Set-07 0 Set-07 0 Set-07 0 Set-07 CÓDIGO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REV FECHA ET CI-537 Pitón de Policarbonato de φ 40 mm 2 Noviembre 2003 ET CI-552 Válvula angular de Φ 65 mm (2 ½ ) 3 Junio 2004 ET CI-540 Manguera Contra Incendios Chaqueta Simple 3 ET CI-553 Válvula angular de φ 40 mm (1½ ) 0 Enero 2004 Setiembre 2000 ET CI-092 Placa de Datos Hidráulicos 0 Junio 2004 ET CI-519 Extintor portátil de PQS-ABC / 20 libras 2 ET CI-520 ET CI-517 ET CI-891 Extintor portátil de PQS-ABC con cartucho externo / 30 libras Extintor Portátil de Agua Presurizada 9,46 litros (2½ galones) Sistema de bombeo contra incendio NFPA PSI (1892,5 11,03 bares) 3 Febrero 2003 Febrero Abril Setiembre 2007 REVISIÓN 2 Página 9 de 4510 3 UNIDADES Las unidades métricas utilizadas en el presente proyecto están de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI), las cuales se encuentran listadas a continuación: Nombre de la Unidad Abreviación de la Unidad Factor de Conversión Litro L 1galón = 3,785 L Litro por minuto Lpm 1 gpm/ft 2 = 40,74 Lpm/m 2 bar bar 1 psi = 0,0689 bar 4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA El presente capitulo, ha sido desarrollado con el propósito de especificar los requerimientos mínimos a tener en cuenta en la instalación del sistema de protección contra incendios por agua para el Centro Empresarial El Derby, el cual se ubica en el distrito de Monterrico. Este sistema comprende lo siguiente: Bomba contra incendio y manifold de distribución de montantes Montante contra incendios individual para cada Torre 1, 2, 3 y 4) Sistema de rociadores individual por cada Torre 1, 2, 3 y 4 Gabinetes de mangueras contra incendios por Torre Extintores portátiles Esta documentación no pretende ser un manual de instalación, siendo ésta responsabilidad exclusiva del instalador, quien debe conocer los estándares NFPA aplicables y el funcionamiento del sistema que instala. Además, el instalador debe tener experiencia instalando sistemas equivalentes y emplear buenas prácticas de instalación. El objetivo del sistema contra incendios es proporcionar un grado de protección a la propiedad y la vida, basándose en normas internacionales de reconocido prestigio y confiabilidad. La protección que este sistema brinda está en estrecha relación con los sistemas de evacuación, detección y alarma de incendios. 5 DEFINICIÓN DE RIESGOS El edificio es una construcción de ladrillo y concreto de 4 sótanos de estacionamientos; 1 piso de estacionamiento y 10 pisos de oficinas con una azotea; está conceptuado como un negocio inmobiliario de venta y/o alquiler de oficinas, por lo que el sistema propuesto de seguridad, guarda en todo momento el concepto de responsabilidad en áreas comunes y posibilidad de crecimiento con clientes que a futuro adquieran locales. REVISIÓN 2 Página 10 de 4511 Existen 2 zonas bien diferenciadas por el tipo de riesgo y son: 1. Sótanos y Piso de estacionamiento. 2. Pisos superiores - oficinas. 5.1 SÓTANOS Los sótanos y primer piso esta dividido en 2 etapas : Etapa I (Torre 1 y Torre 2) Etapa II (Torre 3 y 4) Los 4 niveles de sótanos y el primer piso del edificio se utilizarán como playa de estacionamiento vehicular y áreas de servicios generales y se dividen también en las etapas indicadas anteriormente. De acuerdo al artículo 68 del capitulo V (Norma A.130) del Reglamento Nacional de Edificaciones, deben protegerse con rociadores las playas de estacionamiento subterráneas cuya sumatoria de areas techadas considerando los espacios de estacionamientos, las circulaciones y los depósitos; sea mayor a 750 m2. Adicionalmente, el RNE señala que en donde se instalen rociadores automáticos, estos deben cumplir con los requisitos establecidos por el estándar NFPA 13. De acuerdo a la Clasificación de Riesgo indicada en el NFPA 13, el uso de los sótanos existentes es de Riesgo Ordinario Grupo 12, equivalente a 0.15 GPM/ft2 y en los casos de oficina la Clasificación de Riesgo es de Ligero, a razón de 0.10 GPM/ft2 Para los lobbys de los pisos 1, que también son consideradas rutas de escape, se ha considerado 0 como carga combustible, quiere decir que pisos, paredes, techos, muebles, serán no combustibles y adicionalmente, se tendrá una protección por rociadores como Riesgo Ligero, con el propósito de mantener una ruta segura de evacuación. En este caso, de acuerdo con la NFPA 13 siendo Riesgo Ordinario I y utilizando 250 GPM, aplicado por mangueras internas y externas, se tiene una reserva de 170 m3 equivalente para 90 minutos de aplicación constante del máximo caudal requerido, de 475 GPM. 5.2 PISOS SUPERIORES Los pisos superiores están divididos en 2 etapas: Etapa I (Torre 1 y Torre 2) Etapa II (Torre 3 y 4) Los pisos se utilizarán para alquiler de oficinas y se esta considerando una protección contra incendios sobre la base de gabinetes de mangueras contra incendios de acuerdo al estándar NFPA 14, que es el nivel de protección mínimo exigido por la legislación nacional vigente. 2 Ver NFPA 13, REVISIÓN 2 Página 11 de 4512 Adicionalmente se están instalando en cada uno de los pisos de cada torre, en las 2 escaleras de la torre, válvulas de 65 mm, tal como se muestra en los planos. De acuerdo al Articulo 99 del Capitulo IX (Norma A.130) del Reglamento Nacional de Edificaciones deben protegerse con rociadores al 100% en edificios mayores a 5 niveles; esto incluye a los locatarios quienes están en la obligación de instalar rociadores automáticos al interior de las oficinas. La clasificación de riesgo para este tipo de ocupancia es de Riesgo Ligero, de acuerdo a NFPA 13, 5.2, edición RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIO La reserva de agua contra incendios, consiste el uso de la cisterna del Centro Empresarial El Derby, que se ubica dentro del sótano 4 de dicho edificio con una reserva útil de agua para uso exclusivo de contra incendios de 160 m 3. 7 SISTEMA DE BOMBEO El sistema de bombeo se encontrará ubicado en el Centro Empresarial El Derby, localizado en el sótano 4. Consiste en una motobomba contra incendios tipo vertical, con una capacidad y presión nominal de ,03 bar ( psi) y una electrobomba jockey seleccionada para 19 9,65 bar (5 140 psi). El sistema de bombeo es completamente automático y mantiene presurizada las montantes, gabinetes, lo que significa que estos sistemas podrán actuar de inmediato cuando haya un requerimiento de agua, como por ejemplo, la apertura de un rociador o de una manguera. Mediante la bomba jockey, el sistema mantiene la presión de diseño en la red, compensando pequeños decrementos de presión y evitando arranques innecesarios de la motobomba principal. La bomba jockey arranca automáticamente cuando la presión en la línea baja a 10,34 bar (150 psi), presuriza la línea y se detiene automáticamente cuando llega a 11,03 bar (160 psi). Ante una emergencia, la demanda de agua solicitada por cualquier dispositivo contra incendio producirá una caída de presión en la línea que dará lugar a que el tablero controlador de la motobomba arranque el motor cuando la presión del sistema llegue a 10,70 bar (155 psi). El funcionamiento del sistema de bombeo así como algunas condiciones son supervisados por el panel del sistema de alarma de incendios del Centro Empresarial El Derby. 8 RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS La red de agua contra incendios se inicia en el cuarto de bombas del edificio, ubicada en el Sótano 4, después de la válvula OS&Y de descarga del sistema de bombeo, recorre un primer tramo hasta llegar a un manifold contra incendio ubicado también en el cuarto de bombas contra incendio. Este manifold contra incendio se divide en 4 montantes, uno por cada torre; de las cuales dos de ellas serán instaladas en la Etapa I y en las otras dos se le colocarán una válvula con una brida ciega para la Etapa II, instalada posteriormente, de forma tal que las ampliaciones no impidan ni obliguen a cerrar el sistema existente. REVISIÓN 2 Página 12 de 4513 Cada montante del manifold contra incendio contará con una válvula de sectorización y una válvula de alarma que permiten aislar la red del Centro Empresarial El Derby, para trabajos de mantenimiento o reparación. Finalmente, cada montante tiene dos conexiones de inyección (siamesa de pared) con 02 entradas de NH ubicadas en ambos extremos del edificio; la cual permite inyectar agua a las montante de El Derby desde otro equipo de bombeo, procedimiento que está reservado para los bomberos. La instalación de estas conexiones se hará también por etapas; las primeras 4 conexiones ubicadas en la avenida La Encalada será instalada en la Etapa I; las siguientes 4 conexiones ubicadas en la avenida El Derby será instalada en la Etapa II; con ello se deshabilitaría las primeras 4 conexiones de la Etapa I. Cada uno de estas conexiones tiene una válvula check ubicadas antes de conectarse con la montante que le corresponda. Todas las válvulas check de las conexiones están ubicadas cerca una de la otra. 9 MONTANTES DE AGUA CONTRA INCENDIOS El Centro Empresarial El Derby está dividido en 4 torres; cada torre con 2 montantes; una montante principal de Ø 150 mm (6 ), desde donde se conectarán los sistemas de rociadores de cada piso y otra montante adicional de Ø100 mm (4 ), cuyo unico propósito es el de abastecer las salidas valvuladas de 2 ½ de diametro que se ubican al interior de la escalera para uso exclusivo del C.B.P. Ambas montantes son abastecidas por el sistema de bombeo de El Derby, la montante de Ø100 mm (4 ) estar sectorizada por una válvula OS&Y (monitoreada desde el FACP) instalada en el sótano 1; nivel en donde la montante principal se divide en 2 montantes; uno por cada escalera. Todas las montantes, 8 en total, que nacen a partir del sótano 1 y las 4 líneas principales de abastecimiento que vienen desde el manifold de la casa de bombas, han sido diseñadas siguiendo los estándares sismo resistentes que establece Factory Mutual 2-8, permitiendo que todo el tramo tenga secciones fijas a la estructura y sectores flexibles que permitan movimiento a la montante. 9.1 TORRE 1 - ESCALERA 1 (ETAPA I) (ENTRE EJES 2-3 Y A-B) Es de Ø 100 mm (4 ). Ingresa al interior de la Escalera 1, la cual es una de las dos escaleras de escape de los pisos para la Torre 1, abasteciendo a salidas valvuladas Ø 65 mm (2½ ). Esta montante recorre la escalera desde el piso 2 hasta el piso 10 y azotea. 9.2 TORRE 1 - ESCALERA 2 (ETAPA I) (ENTRE EJES 5-6 Y A-B) Esta es el montante principal de la Torre 1, y es de Ø 150 mm (6 ). Ingresa al interior de la Escalera 2, la cual es una de las dos escaleras de escape de la torre, alimentado los sistemas de rociadores y gabinetes de mangueras contra incendios en los sótanos y los pisos, esta montante recorre la escalera desde el sótano 4 hasta el piso 10 y azotea. 9.3 TORRE 2 - ESCALERA 3 (ETAPA I) (ENTRE EJES 9-10 Y A-B) Esta es el montante principal de la Torre 2, y es de Ø 150 mm (6 ). Ingresa al interior de la Escalera 3, la cual es una de las dos escaleras de escape de la torre, alimentado los REVISIÓN 2 Página 13 de 4514 sistemas de rociadores y gabinetes de mangueras contra incendios en los sótanos y los pisos, esta montante recorre la escalera desde el sótano 4 hasta el piso 10 y azotea. 9.4 TORRE 2 - ESCALERA 4 (ETAPA I) (ENTRE EJES Y A-B) Es de Ø 100 mm (4 ). Ingresa al interior de la Escalera 4, la cual es una de las dos escaleras de escape de los pisos para la Torre 2, abasteciendo a salidas valvuladas Ø 65 mm (2½ ). Esta montante recorre la escalera desde el piso 2 hasta el piso 10 y azotea. 9.5 TORRE 3 - ESCALERA 5 (ETAPA II) (ENTRE EJES Y A-B) Es de Ø 100 mm (4 ). Ingresa al interior de la Escalera 5, la cual es una de las dos escaleras de escape de los pisos para la Torre 3, abasteciendo a salidas valvuladas Ø 65 mm (2½ ). Esta montante recorre la escalera desde el piso 2 hasta el piso 10 y azotea. 9.6 TORRE 3 - ESCALERA 6 (ETAPA II) (ENTRE EJES Y A-B) Esta es el montante principal de la Torre 3, y es de Ø 150 mm (6 ). Ingresa al interior de la Escalera 6, la cual es una de las dos escaleras de escape de la torre, alimentado los sistemas de rociadores y gabinetes de mangueras contra incendios en los sótanos y los pisos, esta montante recorre la escalera desde el sótano 4 hasta el piso 10 y azotea. 9.7 TORRE 4 - ESCALERA 7 (ETAPA II) (ENTRE EJES Y A-B) Esta es el montante principal de la Torre 4, y es de Ø 150 mm (6 ). Ingresa al interior de la Escalera 7, la cual es una de las dos escaleras de escape de la torre, alimentado los sistemas de rociadores y gabinetes de mangueras contra incendios en los sótanos y los pisos, esta montante recorre la escalera desde el sótano 4 hasta el piso 10 y azotea. 9.8 TORRE 4 - ESCALERA 8 (ETAPA II) (ENTRE EJES Y A-B) Es de Ø 100 mm (4 ). Ingresa al interior de la Escalera 8, la cual es una de las dos escaleras de escape de los pisos para la Torre 4, abasteciendo a salidas valvuladas Ø 65 mm (2½ ). Esta montante recorre la escalera desde el piso 2 hasta el piso 10 y azotea. 10 SISTEMAS DE ROCIADORES Un sistema húmedo de rociadores es una red de tuberías con rociadores, válvulas y accesorios que se diseña para aplicar una determinada cantidad de agua sobre un área. La aplicación del agua se hace por medio de los rociadores, que son unas boquillas por las que se descarga el agua cuando el rociador se activa. Los rociadores se activan cuando la temperatura del medio ambiente es la suficiente alta como para fundir o romper un fusible que libera el tapón del rociador. A continuación se detallan las áreas protegidas por los sistemas de rociadores: 10.1 SÓTANOS Y PRIMER PISO REVISIÓN 2 Página 14 de 4515 El cual consiste en estacionamientos vehiculares, depósitos, por lo que se esta instalando sistema de rociadores al 100% en los sótanos proteger las áreas destinadas al estacionamiento y transito de vehículos, hall de ascensores, depósitos y áreas de servicios generales. Se usaran rociadores de temperatura intermedia (79 C) para evitar que la acumulación del calor originado por los gases de escape de los automóviles se convierta en una fuente de calor especialmente durante el verano y provoque la apertura del rociador ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO Las áreas comunes del edificio contaran con un sistema automático de rociadores, así como la capacidad necesaria para alimentar y supervisar los sistemas de rociadores que se instalaran al interior de las oficinas a alquilar. El proyecto contempla para cada uno de los sistemas de rociadores del edificio, la instalación de una válvula de control en la montante, un detector de flujo y una válvula de prueba/drenaje CUARTOS DE MAQUINAS DE ASCENSORES Existe un cuarto de maquinas de ascensores por cada torre (NTT ), los cuales serán protegidos con sistemas de pre-acción. Este es un sistema presurizado de agua y aire que emplea rociadores. La línea de agua es retenida en la válvula de alarma y espera dos señales para dejar pasar el agua hacia los rociadores. Cuando se tiene una alta temperatura dentro de los cuartos de máquinas, el rociador se abre despresurizando la línea de aire, esta es la primera señal de apertura del válvula de alarma, pero espera la confirmación de la señal de corte de energía en los cuartos de maquinas de ascensores. Una vez confirmada esta acción la válvula de alarma deja pasar el agua hacia los rociadores abiertos. Estos sistemas son relativamente pequeños y vienen en tableros compactos dentro del cual se ubican las válvulas y sensores de control. 11 COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Todos los componentes utilizados en el Sistema de Protección contra Incendio, deben estar específicamente certificados por Underwriter Laboratories Inc. (UL) para ser usados en sistemas contra incendios, si dicha certificación existiera o están aprobados por Factory Mutual (FM). Las marcas y modelos que aparecen en las listas de materiales pueden reemplazarse por otras marcas y modelos, siempre que cumplan con ser del mismo tamaño, ser de una calidad igual o superior y contar con las certificaciones del caso. Las cantidades en las listas de materiales se han obtenido por conteo, de lo que se aprecia en los planos y detalles. Estas cantidades no consideran desperdicio de materiales, materiales REVISIÓN 2 Página 15 de 4516 consumibles, modificaciones por cambios de arquitectura, solución de obstrucciones ni desplazamiento de tuberías o accesorios. Los materiales y componentes de los soportes y colgadores no se despiezan ni se listan, solo se cuenta la cantidad de ellos TUBERÍA AÉREA Este proyecto especifica tubería de acero cédula 40, sin embargo también puede utilizarse cualquiera de las siguientes alternativas: DESCRIPCIÓN Tubería de acero soldado o sin costura, negro o galvanizado por inmersión en baño caliente, para uso en sistemas contra incendio. Tubería de acero soldado o sin costura Tubería de acero forjado (wrought steel pipe) Tubería de acero electro soldada Tubería de cobre sin costura Tubería de cobre sin costura para agua Tubería de cobre forjado sin costura y tubería de aleación de cobre Fundentes para soldadura de tubería de cobre y de aleación de cobre ESTÁNDAR ASTM A795 ANSI / ASTM A53 ANSI B36.10M ASTM A135 ASTM B75 ASTM B88 ASTM B251 ASTM B813 Material de aporte para soldadura de cobre AWS A5.8 También se aceptará cualquier otra tubería metálica que se encuentre certificada por UL para uso en sistemas contra incendio, como por ejemplo tubería de pared delgada con sus respectivos accesorios. Además de todas las consideraciones pertinentes a una correcta instalación, debe cuidarse el aspecto estético, el cual se logrará con una buena alineación de la tubería, correcta instalación de los accesorios, uniformidad en los soportes y colgadores, limpieza, pintura, entre otros. El instalador debe cuidar de no forzar los diversos componentes del sistema en el proceso de montaje, como por ejemplo, alinear tuberías o soportes ajustando los pernos para corregir desalineaciones. De ser necesario cualquier otro accesorio para evitar estos esfuerzos, el instalador debe justificarlo y considerarlo en su provisión ACCESORIOS Deberán estar de acuerdo o exceder las siguientes especificaciones: REVISIÓN 2 Página 16 de 4517 MATERIAL ACCESORIOS ESTÁNDAR Hierro fundido (ASTM A126) Hierro maleable (ASTM A197) Accesorios 3 roscados clase 125 y 250 ASME B16.4 Bridas y accesorios bridados ASME B16.1 Accesorios roscados clase 150 y 300 ASME B16.3 Accesorios soldables a tope de acero forjado en fábrica ASME B16.9 Acero (ASTM A234) Bronce y cobre Accesorios soldables de extremos para tubos, válvulas, bridas y accesorios Accesorios forjados de acero al carbono y aleaciones para temperaturas medias y altas ASME B16.25 ASTM A234 Bridas de acero y accesorios bridados ASME B16.5 Accesorios de acero forjado, salidas soldables y roscadas Accesorios de cobre forjado de embone a presión y estañados ASME B16.11 ASME B16.22 Accesorios de bronce fundido y estañados ASME B UNIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS Rosca Las roscas de las tuberías y accesorios deben fabricarse según es estándar ASME B Pipe Threads, General Purpose (Inch) [Rosca para tuberías de uso común (pulgadas)]. Con excepción de las tuberías y accesorios especialmente certificados por UL que se pueden unir por rosca, los siguientes casos no pueden unirse mediante rosca: Unión de tubos mayores a Ø 50 mm (2 ) con uniones roscadas o uniones universales Todo cambio de diámetro debe lograrse usando accesorios reductores o con un adaptador (bushing) cuando no exista un accesorio reductor. No está permitido el uso sucesivo de reducciones y/o adaptadores para un cambio de diámetro. Para hermetizar la unión, sólo se permite el uso de cinta teflón o un compuesto especialmente indicado para este fin. Se debe comprobar que el 3 Codos, tees, cruces, uniones (2 como máximo), adaptadores, etc. REVISIÓN 2 Página 17 de 4518 Soldadura Brida tubo no penetre demasiado dentro del accesorio ni que la cinta o compuesto rebalse demasiado de tal manera que se constituyan en una obstrucción al flujo del agua. Toda soldadura debe realizarse según los requisitos aplicables del estándar AWS B2.1 Specification for Qualification of Welding Procedures and Welders for Piping and Tubing (Calificación de soldadores y procesos de soldadura para tubería). Los soldadores deben tener una calificación vigente para soldar tubería y un procedimiento autorizado por la supervisión de la obra antes de realizar cualquier soldadura. Este certificado debe entregarse a la supervisión antes de que los soldadores empiecen a soldar. Toda unión por soldadura debe hacerse usando accesorios soldables comerciales, especialmente fabricados para este fin y soldados en el taller. No se permite fabricar accesorios a partir de pedazos de tubería y toda soldadura que necesariamente se deba hacer en el sitio deberá tener el permiso para trabajo en caliente del propietario de la obra. El soldador deberá cuidar que todo agujero que se haga en una tubería para soldar una salida de menor diámetro sea del diámetro interior de la salida a soldar, los bordes de los agujeros sean limpiados de toda escoria y rebabas y, que el accesorio que se soldará no penetre dentro del tubo al cual será soldado. Los discos de los agujeros hechos a las tuberías deben ser amarrados con alambre cerca a su respectivo agujero hasta que el inspector autorice su desecho. Las tuberías de Ø 50 mm (2 ) y menores no deben ser unidas por soldadura excepto por las salidas soldables. No se permite tapar el extremo de un tubo o accesorio con una plancha soldada. Excepto los accesorios soldables, nada debe soldarse a la tubería como tuercas, colgadores, perfiles metálicos u otros sujetadores. Sólo se permite soldar pequeñas planchas metálicas a las tuberías horizontales principales para asir los soportes longitudinales. Si se emplea tubería de cobre, todas las uniones deben ser soldadas usando el material de aporte especificado anteriormente. Todos los cordones de raíz de las tuberías deben inspeccionarse mediante tintes penetrantes y llevarse un registro detallado de los resultados aceptables e inaceptables fecha y nombre del soldador. REVISIÓN 2 Página 18 de 4519 Las bridas de acero se instalarán mediante soldadura y las bridas de hierro fundido mediante rosca. Las empaquetaduras serán 1/8 de espesor como mínimo y de un material adecuado para agua fría como caucho o asbesto. Los pernos deben ser de cabeza hexagonal y las tuercas con 1 cara plana hexagonales, ambos según ANSI B18.2 y protegidos contra la corrosión por medio de un baño de zinc o cadmio Uniones por ranura 11.4 VÁLVULAS Cuando se usen uniones por ranura mecánica, todos los componentes como empaquetaduras, tallado o corte de ranuras, espesor de la pared del tubo, acoples y accesorios deben ser compatibles entre ellos, certificados por UL o aprobados por FM. Todas las válvulas principales de alimentación y aquellas que controlan el abastecimiento a montantes o sistemas de rociadores, deben ser válvulas que por su construcción o ensamble con otros accesorios, puedan indicar su posición abierta o cerrada y que estando completamente abiertas no puedan ser cerradas en menos de 5 segundos. Las válvulas deben seleccionarse observando su presión de trabajo. Todas las válvulas deben estar claramente identificadas mediante una tarjeta plástica o metálica que indique su posición normal de funcionamiento (normalmente abierta o cerrada) y la instalación debe hacerlas accesibles y fáciles de operar. También deben estar supervisadas ya sea mediante una señal eléctrica que reporte a un lugar constantemente atendido o con cadena y candado. Las válvulas de diámetro pequeño menores de Ø 65 mm (2½ ) como drenajes deben asegurarse simplemente con un precinto plástico o algo similar. Todas las válvulas deben entregarse con un juego de piezas de repuesto que permita el cambio de las piezas sujetas a desgaste empaquetaduras, bujes, válvulas, manómetros, etc. en el primer mantenimiento general recomendado por el fabricante o por la NFPA 25. En general el edificio cuenta por cada sótano y torres con las siguientes válvulas : Niveles Válvula Marca Modelo Diámetro Cuarto de Bombas, manifold y Siamesa OS&Y NIBCO F-607-OTS 6 (150 mm) Check NIBCO G-917-W 6 (150 mm) Check_Alarma CENTRAL AV (150 mm) De Bola NIBCO KT UL 1 ¼ (32 mm) REVISIÓN 2 Página 19 de 4520 Niveles Válvula Marca Modelo Diámetro Sotanos y Piso 1 Pisos 2 al 10 (Torre) Mariposa (Prealambrada) CENTRAL BFV-1 3 (80 mm);4 (100 mm) Check NIBCO G-917-W 4 (100 mm) De Bola De Bola Mariposa (prealambrada) Bola (prealambrada) 11.5 DETECTORES DE FLUJO NIBCO NIBCO CENTRAL KT UL KT UL BFV-1 1 ¼ (32 mm) ½ (15 mm) 2 1/2 (80 mm);4 (100 mm) NIBCO KT-505-W-8 2 (50 mm) Angular ET CI ½ (65 mm) Angular ET CI ½ (40 mm) Deben ser capaces de detectar un flujo sostenido de 37,85 lpm (10 gpm) e inicialmente deben ser regulados a un tiempo de retardo de 10 segundos antes que reporten la alarma. La interconexión con el panel de detección y alarma de incendios es función del instalador del sistema de detección y alarma de incendios. El detector de flujo se ubica en el sistema de enfriamiento del tanque de GLP ROCIADORES Todos los rociadores deben estar listados por UL para el riesgo que protegerán. El coeficiente de descarga y temperatura de los rociadores especificados en las listas de materiales no deben modificarse. A continuación se resumen modelos referenciales para la selección del rociador de acuerdo a su ubicación dentro del edificio. Ubicación Sótano y Piso (Estacionamientos) Pisos (Oficinas y Areas Comúnes) Tipo Rociador Hacia arriba Hacia abajo - Recessed Respuesta Modelo Factor K Temperatura Acabado recomendado Estándar TY-B ºC Bronce Natural Rápida TY-FRB ºC Poliéster Blanco El acabado de los rociadores depende de la aprobación del arquitecto del proyecto REVISIÓN 2 Página 20 de 4521 Los rociadores deben instalarse respetando la disposición indicada en los planos, siguiendo las indicaciones del fabricante, según las restricciones impuestas por la certificación de UL. Un tema importante es aquel de las obstrucciones a la descarga de los rociadores producidas por muros altos, vigas, columnas, letreros, ductos, luminarias y otros equipos. De producirse otras obstrucciones durante la remodelación del edificio, el instalador debe solucionarlas empleando las reglas y criterios establecidos en la NFPA 13. Se deben dejar 6 rociadores de repuesto de cada tipo modelo, factor K y temperatura en una caja metálica y con las llaves adecuadas para instalarlos CONEXIÓN DE INYECCIÓN DE AGUA (SIAMESA) La siamesa es una conexión destinada a inyectar agua desde una fuente externa al sistema de montantes. Se debe instalar una válvula check lo más cerca posible a la tubería a la que se le inyecta el agua, debiendo instalar aguas arriba de esta válvula check una o varias válvulas automáticas de drenaje de ½ para mantener toda la tubería seca. Como se aprecia en los planos, la siamesa de inyección consiste en una placa de acero inoxidable, en donde aparecen las cuatro siamesas de inyección claramente identificadas por cada Torre. Cada una de las siamesas de inyección tiene que cumplir con un acabado de alta calidad en acero niquel y contar con la aprobación del arquitecto, antes de ser adquiridas. Junto a estas siamesas también se dispondrá de un hidrante de pared de dos salidas. El proveedor debe mostrar en detalle el arreglo arquitectónico de la plancha base de acero níquel que enmarca todo el conjunto de siamesas, hidrante de pared, instrucciones de distribución, así como de uso, que son las siguientes: Presión máxima, 180 PSI Caudal máximo por Torre, 500 GPM Para rociadores en sótanos, verificar sector 11.8 HIDRANTE DE PARED Independientemente de los hidrantes en la vía pública, que son requeridos para este proyecto en una cantidad de dos, ubicado uno en la esquina de El Derby y La Encalada (Etapa I); y el otro en la Av. Encalada (Etapa II), que tienen como finalidad proveer de agua a la unidad del C.B.P., que presurizará la red de agua contra incendios, a través de la siamesa de inyección, como soporte secundario, el edificio El Derby bajo un concepto de responsabilidad social vista la permanente carencia de agua en los hidrantes de la vía pública y la poca confiabilidad de los mismos, suministrará dos hidrantes de pared privados, que se alimentarán de la reserva y de la bomba del edificio, que tienen como finalidad proporcionar agua al C.B.P. para que éste tenga capacidad para controlar incendios aledaños, como los grifos de combustibles, para evitar que en situaciones ajenas y externas al edificio pongan en riesgo la continuidad de operaciones de los clientes al interior del edificio. REVISIÓN 2 Página 21 de 4522 11.9 GABINETES CONTRA INCENDIOS Este edificio cuenta con dos tipos de gabinetes contra incendios que básicamente se diferencian uno del otro del acabado requerido por condiciones de arquitectura. En los sótanos se utilizarán gabinetes color rojo de puerta de vidrio, todo ellos empotrados y básicamente tendrán una manguera de chaqueta simple, ver ET CI-540 y un pitón de combinación de policarbonato, ver ET CI-537. En los pisos de oficinas, áreas comunes, se instalarán gabinetes de tipo empotrado con acabado de lujo, de puerta vidriada con marco de acero inoxidable satinado, marca Potter & Roemer, modelo Serie 1100 con puerta de vidrio, en este caso todos los gabinetes dispondrán de un rack portamangueras, de tipo listado por UL y obligatoriamente con un brazo de retención. El rack tiene obligatoriamente que ser de uso automático, como establece el RNE COLGADORES, SOPORTES Y PROTECCIÓN CONTRA SISMOS Por colgador debe entenderse un elemento cuya función es soportar el peso de la tubería llena de agua, sin restricciones contra movimientos laterales, por lo tanto la tubería colgada puede oscilar. Un soporte es un elemento que restringe los movimientos horizontales de la tubería colgada y transmite las fuerzas generadas a elementos estructurales de la Planta capaces de resistirlas. Un soporte de ramal es un elemento menos exigente que un soporte y cuya finalidad es restringir los movimientos laterales de los ramales. Todos los colgadores, soportes y formas de instalación están especificados con bastante detalle en el Capítulo 6 del estándar NFPA 13. Todos los colgadores y soportes empleados deben estar certificados por UL y deben instalarse según las restricciones de dicha certificación. Se permite fabricar colgadores y soportes de acero siempre y cuando estos colgadores y soportes cuenten con la certificación de un profesional colegiado, soporten 5 veces el peso de la tubería llena de agua más 114 Kg estén instalados en puntos de la estructura que puedan soportar esta carga, no se exceda la máxima distancia permitida entre colgadores especificada en el estándar NFPA 13, que sean metálicos y, con una capa de pintura anticorrosiva de 3 mils correctamente aplicada. La protección contra sismos está dada por la combinación de soportes en 2 y 4 sentidos con acoplamientos flexibles, permitiendo que en un sismo la tubería siga el desplazamiento de la Planta sin forzarse. La disposición de soportes y acoplamientos flexibles debe respetarse estrictamente y no deben ser modificada sin la autorización escrita de PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN Todos los accesorios, colgadores, soportes, pernos, etc. comerciales deben estar protegidos contra la corrosión mediante el galvanizado en caliente según ASTM A53 REVISIÓN 2 Página 22 de 4523 11.12 PASES Standard Specification for Zinc Coating (Hot Dip) on Iron and Steel Hardware u otra protección superior. Todo lo que sea preparado en el taller, excepto las válvulas, accesorios de bronce y tubería enterrada, deben ser protegidos contra la corrosión con pintura. Los hilos expuestos de las roscas de las tuberías y pernos también deben ser protegidos. La selección (tipo de anticorrosivo, esmalte, etc.), preparación (tiempo de curado, proporciones), aplicación de la pintura (espesor de capas, método de aplicación, tiempo de secado) y preparación de la superficie a pintar (lijado, desengrasado, arenado) deben hacerse según las recomendaciones del fabricante. Como mínimo, todo elemento metálico aéreo se pintará según la siguiente especificación: Preparación de la superficie por arenado: arenado comercial según SSPC-SP6 para acero nuevo. Una capa de pintura anticorrosiva de 3 mil de espesor seco; ejemplo: imprimante Dimetcote 9 o Dimetcote 9 FT marca Ameron CPPQ. Una capa de pintura de acabado epoxico color rojo de 5-8 mils de espesor seco; amerlock 400 marca Ameron CPPQ. Antes de aplicar la pintura a las tuberías aéreas, las pruebas hidrostáticas deben haberse realizado a completa satisfacción. Cuando la tubería atraviesa paredes o divisiones, el diámetro del pase debe ser Ø 50 mm (2 ) más que el diámetro de la tubería para tubos de hasta 90 mm (3 ½ ) de diámetro y 100 mm (4 ) más que el diámetro de la tubería para tubos mayores. 12 PRUEBAS 12.1 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Todos las tuberías aéreas deben ser probadas hidrostáticamente a una presión no menor a 13,78 bar (200 psi) medida en un manómetro instalado en un punto de menor elevación posible y cuya graduación mínima sea de 0,14 bar (2 psi). La presión debe mantenerse por un período mínimo de 2 horas sin que se aprecie variación alguna INSPECCIÓN VISUAL REVISIÓN 2 Página 23 de 4524 Todos los sistemas serán inspeccionados visualmente y contrastados con los planos de los sistemas. Se verificará especialmente, la ubicación de los rociadores, obstrucciones, colgadores, soportes y acoples flexibles y rígidos, placas de datos hidráulicos, cadenas y candados y, se autorizará el desecho de los discos de los agujeros de las tuberías amarrados con alambre próximo al agujero. Durante la inspección se solicitará al instalador la documentación y datos técnicos de los equipos y accesorios instalados para su constatación y registro LAVADO INTERIOR Las tuberías enterradas y aquellas tuberías aéreas horizontales principales deben ser lavadas interiormente por un caudal de agua que arrastre y expulse cualquier objeto o escoria que haya quedado dentro. DIÁMETRO mm (pulgadas) CAUDAL MÍNIMO l/m (gpm) 100 (4) (390) 150 (6) (880) 200 (8) (5 900) 250 (10) (2 440) Cuando el suministro disponible no pueda alcanzar dichos caudales, se debe emplear el máximo posible previa autorización del inspector que recibe la obra CERTIFICADO DE MATERIALES E INSTALACIÓN Durante las pruebas se debe ir llenando un certificado que resuma y verifique punto por punto las características más importantes de cada sistema instalado y debe ser emitido preferiblemente por la entidad supervisora de obra. El instalador debe proporcionar lo siguiente: Número de rociadores instalados y sus características: marca, número de identificación, año de fabricación, modelo, diámetro, factor K, temperatura, respuesta. Planos como está construido. Manuales y catálogos de los equipos instalados. Piezas de repuesto de las válvulas. Tipo de tubería instalado: material, estándar. Tipo de accesorios instalados: material, clase, estándar, tipo de unión. Características de las válvulas de control instaladas: marca, tipo, clase, tamaño, tipo de unión. Certificado de la prueba de lavado si ya se realizó. Certificado de la prueba hidrostática si ya se realizó. REVISIÓN 2 Página 24 de 4525 Registro detallado de las pruebas a los cordones de soldadura mediante tintes penetrantes. Este certificado es el acta de recepción al cual se debe adjuntar cualquier otra prueba o certificado pertinente; una vez firmado por todas las partes, constituye la prueba de que el sistema ha sido completa y correctamente instalado y es recibido por el propietario C. SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS En el presente capitulo se especificarán los requerimientos mínimos a tener en cuenta en la instalación del sistema centralizado de detección y alarma de incendios del conjunto de edificios de oficinas y del estacionamiento del centro empresarial el Derby, que se situará en el distrito de Monterrico. 1 NORMAS APLICABLES Las referencias que se hagan a equipos e instalación del sistema en el presente documento están referidas y además deberán de cumplir con los siguientes códigos y estándares: NFPA 13 : Standard for the Installation of Sprinkler Systems Edición 2007 NFPA 70: National Electrical Code - Edición NFPA 72 : National Fire Alarm Code - Edición NFPA 20 : Standard for the Installation of Centrifugal Fire Pump Edición 2007 NFPA 90A : Standard for the Installation of Air Conditioning and Ventilating Systems Edición 2002 NFPA 92A : Recommended Practice for Smoke-Control Systems Edición 2006 ADA : American with Disabilities Act. Reglamento Nacional de Edificaciones. Código Nacional de Electricidad - Tomo V, Capítulo 7.6 ASME A.17 Safety Code for Elevators and Escalators El sistema y los componentes que sean instalados deberán ser listados por Underwriters Laboratories Inc. para uso en sistemas de detección y alarma de incendios, de acuerdo con las siguientes normas cuando sean aplicables: UL 864 : Control Unit for Fire Protective Signaling Systems. UL 268 : Smoke Detectors for Fire Protective Signaling Systems. UL 268A : Smoke Detectors for Duct Applications. UL 217 : Smoke Detectors Single Station. UL 521 : Heat Detectors for Fire Protective Signaling Systems. UL 228 : Door Holders for Fire Protective Signaling Systems. UL 464 : Audible Signaling Appliances. UL 1971 : Standard for Signaling Devices for the Hearing Impaired. UL 346 : Warterflow indicators for Fire Protective Signaling Systems. UL 1481 : Power Supplies for Fire Protective Signaling Systems. UL 1711 : Amplifiers for Fire Protective Signaling Systems. REVISIÓN 2 Página 25 de 4526 2 DOCUMENTOS RELATIVOS Los documentos adicionales que también forman parte del proyecto son los siguientes: CÓDIGO Nº DESCRIPCIÓN REV. DE-01 DE8472 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Sótano 4 Etapa 1 0 DE-02 DE8472 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Sótano 4 Etapa 2 0 DE-03 DE8473 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Sótano 3 Etapa 1 0 DE-04 DE8473 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Sótano 3 Etapa 2 0 DE-05 DE8541 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Sótano 2 Etapa 1 0 DE-06 DE8541 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Sótano 2 Etapa 2 0 DE-07 DE8474 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Sótano 1 Etapa 1 0 DE-08 DE8474 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Sótano 1 Etapa 2 0 DE-09 DE8475 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 1 Etapa 1 0 DE-10 DE8475 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 1 Etapa 2 0 DE-11 DE8476 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 2 Etapa 1 0 DE-12 DE8476 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 2 Etapa 2 0 DE-13 DE8477 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 3 Etapa 1 0 DE-14 DE8477 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 3 Etapa 2 0 DE-15 DE8478 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Pisos 4 Etapa 1 0 DE-16 DE8478 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Pisos 4 Etapa 2 0 DE-17 DE-18 DE8479 DE8479 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 5,6 y 7 Etapa 1 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 5,6 y 7 Etapa 2 DE-19 DE8480 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 8 Etapa 1 0 DE-20 DE8480 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 8 Etapa 2 0 DE-21 DE8481 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 9 Etapa 1 0 DE-22 DE8481 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 9 Etapa 2 0 DE-23 DE8482 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 10 Etapa 1 0 DE-24 DE8482 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Piso 10 Etapa REVISIÓN 2 Página 26 de 4527 CÓDIGO Nº DESCRIPCIÓN REV. DE-25 DE8483 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Azotea Etapa 1 0 DE-26 DE8483 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Azotea Etapa 2 0 DE-27 DE8542 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Techos Etapa 1 0 DE-28 DE8542 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Techos Etapa 2 0 DE-29 DE-30 DE-31 3 DESCRIPCIÓN DE8562 DE8685 DE8688 Sistema de Detección y Alarma de Incendios Diagrama Isométrico de montantes Sistema de Detección y Alarma de Incendios Diagrama de circuitos Sistema de Detección y Alarma de Incendios Detalles de instalación. El sistema a instalarse constará de cinco paneles de detección y alarma de incendios. Se instalará un panel en cada uno de los muebles de recepción de los edificios y un panel principal en el centro de control de edificio 1, que se ubica en el 2do piso del edificio 1, desde este panel se podrán monitorear y controlar todos los dispositivos del sistema de detección y alarma de incendios del centro empresarial. Los paneles de detección y alarma de incendios que se instalarán en los muebles de recepción del edificio deben poder generar alarmas parciales por pisos y/o total, pudiendo estas ser comandadas desde el mismo punto de ubicación del panel o desde el centro de control del centro empresarial, mediante un conjunto de botones que indiquen en que piso se puede generar la alarma. El sistema de agua contra incendio que se instalará en el centro empresarial, cuenta con montantes de agua y rociadores contra incendios, por lo que el panel contará con la capacidad para recibir las señales de válvulas de alarma, así como monitorear las señales de las válvulas de control. Debido a que el centro empresarial contará con personal de seguridad las 24 horas del día, y además se encontrará cubierto en su totalidad por un sistema de rociadores automáticos contra incendios, el criterio de protección se basa en la instalación de un sistema de detección de incendios de cobertura parcial, y un sistema de alarma de incendios, en base a parlantes de evacuación de cobertura total. El centro empresarial en Derby, está conceptuado como un negocio inmobiliario de venta y/o alquiler de oficinas, por lo que el sistema propuesto de seguridad, guarda en todo momento el concepto de responsabilidad en áreas comunes y posibilidad de crecimiento con clientes que a futuro arrienden los locales. 4 FILOSOFÍA DE FUNCIONAMIENTO El centro empresarial el Derby contará con un sistema centralizado de detección y alarma de incendios de cobertura parcial (Partial Coverage) de acuerdo con NFPA 72, y su funcionamiento, manual o automático, no deberá interferir o ser interrumpido por otros sistemas que trabajen con el FACP. 0 REVISIÓN 2 Página 27 de 4528 El tiempo de retardo entre la activación de un dispositivo de detección (initiating device) y el inicio de los protocolos de emergencia automáticos de protección a la vida que se describen en este punto no deben exceder de 10 segundos. El sistema propuesto está configurado como un Sistema Particular4, el cual consiste en un panel de detección y alarma de incendios, ubicado en el Centro de Control del centro empresarial Instalado en un rack y conectado en red a los paneles que se ubicarán en la recepción de cada uno de los edificios. Los paneles de detección de incendios deberán ser de tipo analógico y multiplexado, y es en donde se recibirán las señales de todos los dispositivos de detección (automáticos y manuales) con los que contará cada uno de los edificios, además deberá controlar y/o monitorear otros sistemas de seguridad contra incendios, como se detalla más adelante, así como los sistemas de detección de incendios que se instalen a futuro en el interior de las oficinas. El sistema debe ser programado en modo de pre-alarma para los dispositivos automáticos y manuales de detección de incendios, la pre-alarma significa que cualquier aviso de alarma emitido por alguno de los dispositivos de detección de incendios automáticos, generará en el panel principal una señal de alarma (Alarm Signal) que deberá ser confirmada por el personal encargado, antes de activar los dispositivos de alarma. El panel principal también deberá monitorear y/o controlar otros sistemas anexos que no necesariamente son de detección y alarma de incendios, pero que forman parte del sistema de seguridad contra incendios del centro comercial. Estos sistemas anexos, los cuales se describen a continuación, deberán interconectarse con el panel de detección y alarma de incendios, bajo las siguientes condiciones: Cortos circuitos, rotura y/o aterramiento en los conductores de los equipos que no sean de detección o alarma de incendios, no deberán de causar ningún tipo de interferencia con las señales de detección, alarma o supervisión. Cualquier cambio, adición, reemplazo, falla, procedimiento de mantenimiento, modificación de equipo, programación o circuito en los sistemas descritos a continuación no deberán tener ningún efecto en el sistema de detección y alarma de incendios. Las señales Alarm de los dispositivos de detección de incendios (automáticos o manuales) deberán tener prioridad sobre cualquier otra señal que no sea de contra incendio, aún cuando ésta se haya generado primero. 4.1 ACTIVACIÓN DE UN DETECTOR DE HUMO. 4 Propietary Supervising Station Fire Alarm System Ver NFPA 72,1-4. REVISIÓN 2 Página 28 de 4529 Al recibirse una señal de alarma por parte de algún dispositivo de detección de incendios automático, debe generarse en el panel una señal audiovisual de alerta, indicando el dispositivo activado, así como prenderse las luces estroboscópicas del piso en alarma. 4.2 ACTIVACIÓN DE UNA ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA. Al recibirse una señal de alarma por parte de alguna estación manual de alarma, debe generarse en el panel una señal audiovisual de alerta, indicando la zona activada, iniciarse la presurización de las escaleras de escape, así como activarse de forma automática las luces estroboscópicas y el mensaje de evacuación en el piso donde se inició la señal de alarma. 4.3 ACTIVACIÓN DE UN DETECTOR DE FLUJO DEL SISTEMA DE ROCIADORES. Al recibirse una señal de alarma por parte de algún detector de flujo del sistema de rociadores, debe generarse en el panel una señal audiovisual de alerta, indicando la zona activada, iniciarse la presurización de las escaleras de escape, así como activarse de forma automática las luces estroboscópicas y el mensaje de evacuación en todo el edificio. 4.4 RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS El centro empresarial el Derby contará con una red privada de agua contra incendios. El panel de detección de incendios deberá de monitorear a través de una señal de supervisión 5 las válvulas de sectorización, y a través de señales de alarma, los detectores de flujo 6. El detector de flujo de la red de agua y las válvulas de sectorización envían una señal del tipo IDC 7, por lo que el instalador del sistema de detección deberá suministrar un módulo que convierta esta señal en SLC 8 y pueda ser registrada por el panel de manera individual. Adicionalmente, deberá monitorearse las válvulas de la red de agua contra incendios. El módulo deberá generar una señal de supervisión cuando la válvula supervisada cambie su posición normal bajo las siguientes condiciones: La señal de supervisión deberá continuar aún cuando la válvula sea regresada a su posición normal. Únicamente deberá darse por concluida la condición de anormal mediante el uso del Reset del panel y la válvula en posición normal. El módulo deberá activar la señal de supervisión antes de que la válvula de dos vueltas manuales o cuando la compuerta sufra una alteración mayor o igual a 1/5 de su posición normal. 4.5 CONTROL DE ARRANQUE REMOTO DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS 5 Ver NFPA 72, Ver NFPA 72,2-6 7 Initiating Device Circuit Ver NFPA 72,1-4 8 Signaling Line Circuit Ver NFPA 72,1-4 REVISIÓN 2 Página 29 de 4530 El panel de detección y alarma de incendios deberá, mediante un módulo de control, controlar el arranque remoto de la bomba de agua contra incendios que se encuentra ubicada en el sótano 4 del centro empresarial. En el panel de detección deberá contar con un botón con LED s de color rojo ó verde claramente identificado con una etiqueta rotulada, que al presionarse cambie el LED de color y arranque la bomba; en condiciones normales (standby) deberá encontrarse el LED verde prendido o apagado. 4.6 CONTROL DE ARRANQUE DE EQUIPOS DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS Cada uno de los edificios contará con 2 escaleras presurizadas. Al recibirse una señal de alarma (Alarm) por parte de alguno de los detectores de flujo del sistema de rociadores, el panel de detección deberá poner en funcionamiento los sistemas de presurización de las escaleras de escape. El panel de detección deberá contar con un botón por cada escalera, con LEDs de color rojo y verde claramente identificado con una etiqueta rotulada como Presurización Escalera # X, siendo X el número de la escalera, que al activarse ponga en marcha el dispositivo de inyección de aire, en condiciones normales (standby) deberá encontrarse el LED verde prendido. Con el objeto de efectuar la interconexión se dejado previsto en cada escalera, una montante que subirá a donde se encontrarán instalados los equipos de presurización. Esta montante tendrá una salida del lazo SLC, desde donde el instalador del sistema deberá (a través de módulos) enlazar el panel de detección con el panel de presurización de escaleras. El equipo de presurización contará con un sistema de encendido de emergencia, en caso ocurra alguna falla en el equipo de presurización, este sistema funcionará de la siguiente manera: Se contará con una línea adicional de alimentación eléctrica, la cual estará conectada al motor directamente, quedará como responsabilidad del instalador ver las características del arranque, así como la configuración mas adecuada para este, dependiendo del equipo que se instale, pero deberá ser un arranque mecánico el cual no dependa de algún dispositivo electrónico. Esta línea contará con un contactor normalmente abierto el cual solo se cerrará después de que se haya cortado la energía que alimenta en condiciones normales al variador de frecuencia mediante la apertura de un contactor normalmente cerrado, y además que se verifique que efectivamente esa línea se encuentra sin alimentación, mediante un sensor de corriente. La activación de este arranque de emergencia deberá ser realizado por un botón ubicado en el centro de control el cual deberá estar correctamente señalizado y solo se pulsará si es que se detecta una avería en el tablero controlador de los motores de presurización. 4.7 CONTROL DE LAS PUERTAS DE LAS ESCALERAS DE PRESURIZACIÓN REVISIÓN 2 Página 30 de 4531 El sistema de detección y alarma de incendios deberá tener la capacidad de realizar la liberación de las puertas de las escaleras de escape mediante un módulo de control, el cual actuará directamente sobre la fuente de alimentación del electroimán en cada puerta. Se deberá considerar lo siguiente por cada puerta: Electroimán de 850 lbs Fuente de alimentación con señales de supervisión para señal AC y para fallas en batería. Módulos de monitoreo para falla en fuente de alimentación (03 módulos de monitoreo) Modulo de control para liberación de electroimán( 01 módulo de control) Keyswitch para liberación de puerta dentro de la escalera de emergencia(01 por puerta) Barra antipánico, por el lado del hall, con microswitch para liberación de electroimán. 4.8 DETECCIÓN DE HUMOS EN EQUIPOS DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS Deberá de instalarse un detector de humo en los ductos de las descargas de los equipos de presurización, los cuales deberán detener la marcha del equipo que reporte Alarm el detector de ducto, mediante el uso de módulos de control y contactores en los circuitos eléctricos principales que alimentan al tablero controlador de los presurizadores. 4.9 DETECCIÓN DE HUMOS EN EQUIPOS DE INYECCIÓN DE AIRE FRESCO Deberá de instalarse un detector de humo de ducto en las descargas de los equipos de inyección de aire fresco, los cuales deberán detener la marcha del equipo que reporte Alarm, el detector de ducto, mediante el uso de módulos de control y contactores en los circuitos eléctricos principales que alimentan a los motores de los ventiladores, de la misma manera se contará con dampers accionados por un módulo de control conectado al panel de detección y alarma de incendios. Estos se cerrarán cuando se active el detector de humo en el ducto de aire 4.10 LLAMADA DE ASCENSORES. Al recibirse una señal de alarma por parte de algún dispositivo de detección automático de incendios, ubicado en los halls de ascensores o en el cuarto de máquinas de los ascensores, debe generarse en el FACP una señal audiovisual de alerta, indicando el dispositivo activado. Para los ascensores de cada uno de los edificios deberán separarse 3 circuitos independientes de control en el cuarto de máquinas de ascensores. La operación de los ascensores debe estar en concordancia con los lineamientos de ANSI/ASME A17.1, Safety Code for Elevators and Escalators. Los detectores de humo deben actuar sobre los tres circuitos de acuerdo a: El detector de humo ubicado en el hall de ascensores del piso 2 debe generar una actuación sobre el primer circuito. (a) Los detectores de humo ubicados en los halls de ascensores de los demás pisos, deben actuar sobre el segundo circuito de control. (b) Los detectores de humo localizados en el cuarto de máquinas de ascensores deberán actuar sobre el tercer circuito. REVISIÓN 2 Página 31 de 4532 Cuando se genere la señal de alarma en el detector de humo ubicado en el hall de los ascensores; automáticamente los ascensores, sin importar su ubicación, deben hacer caso omiso de cualquier llamada, bajar al piso 2 y abrir sus puertas, quedando desconectados, únicamente puede hacerse uso de los ascensores insertando la llave de bombero. Si se activara el detector de humo del hall de ascensores del piso 2, estos deberán dirigirse al piso 3 y seguir el procedimiento descrito en el párrafo anterior. Los dispositivos de detección automáticos que tengan a su cargo el control de los ascensores deberán poder efectuar el procedimiento descrito anteriormente, aún cuando otros dispositivos de detección del edificio se encuentren en estado de Alarm (independientemente que formen parte del mismo IDC o SLC). El control de ascensores deberá poder efectuarse también de manera manual desde el panel, por lo que deberá existir en el panel un botón claramente identificado con una etiqueta con el mensaje de Llamada de Ascensores y LEDs de color rojo y verde, que al presionarse inicie el procedimiento descrito, en condiciones normales (standby) deberá encontrarse el LED verde prendido. El LED también deberá activarse cuando el procedimiento se inicie de forma manual. Esto se debe indicar en el centro de control por cada uno de los edificios del centro empresarial con botones independientes para cada una de las funciones mencionadas. Si se activan los detectores de humo del cuarto de máquinas de ascensores deberá el sistema actuar de la siguiente manera: (a) (b) (c) En el panel de detección y alarma de incendios deberá encenderse un LED identificado con una etiqueta que diga Alerta en Sistema de Ascensores y generar el tono audible de Alarm., además generar en la pantalla del panel un mensaje comunicando que los ascensores no son una vía segura de acceso para los bomberos En simultáneo, los ascensores deberán dirigirse al segundo piso y abrir sus puertas, quedando desconectados, si adicionalmente se encuentra activado el detector de humo del hall de ascensores del Piso 2, los ascensores deberán dirigirse al piso 3. Los ascensores NO deberán de funcionar nuevamente, así se introduzca la llave de control de bomberos. Con el objeto de efectuar la interconexión se ha dejado previsto en el cuarto de máquinas de ascensores una salida del lazo SLC, desde donde el instalador del sistema deberá (a través de módulos) enlazar el panel de detección con el panel de control de ascensores, además se actuará sobre los circuitos eléctricos de alimentación de los ascensores mediante contactores ubicados en las respectivas líneas de alimentación 4.11 ZONIFICACIÓN DE EVACUACIÓN POR VOZ. REVISIÓN 2 Página 32 de 4533 El sistema de evacuación por voz deberá tener la capacidad para controlar las siguientes zonas por cada edificio: ZONA DE EVACUACIÓN UBICACIÓN PARLANTE DE EVACUACIÓN CON LUZ SIN LUZ POTENCIA (watts) POTENCIA DE RESERVA (watts) 1 Sótano Sótano Sótano Sótano Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso Piso 10 & azotea Escalera Escalera Alarma General POTENCIA TOTAL MÍNIMA DE LOS AMPLIFICADORES CONSIDERANDO LA RESERVA PARA PARLANTES DE FUTURAS OFICINAS 250 w Los amplificadores (principales por cada canal y respaldo) deberán dimensionarse en función a las potencias indicadas. Las alarmas de incendios serán del tipo luces estroboscópica, para ser montadas en pared de acuerdo a la arquitectura. La distribución y tipo de equipos se encuentra en los planos, la zonificación será la misma que los parlantes asociados a ellas. REVISIÓN 2 Página 33 de 4534 Las alarmas (luces y parlantes) deberán de activarse de forma manual desde el panel de control ubicado en la recepción del edificio o desde el centro de control de edificio o luego de transcurridos 60 segundos de recibida una señal de alarma proveniente de un dispositivo de detección y no se halla presionado el botón de reconocimiento (akcnowledge) del panel. Deberán de activarse los dispositivos audiovisuales de alarma únicamente de la zona en emergencia. Para las luces estroboscópicas de cada zona deberán de instalarse módulos de sincronización de luces AMPLIACIÓN PARA FUTUROS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS El panel deberá de estar en capacidad de conectar los sistemas de detección de incendios que se instalen en los pisos 2 al 10, con este fin se deberá considerar en cada circuito SLC, tres direcciones de reserva por cada oficina de cada piso: Señal de supervisión de la válvula de sectorización del sistema de rociadores de la oficina Señal de alarma para el detector de flujo del sistema de rociadores de la oficina. Señal de alarma de los detectores de humo Zonificación de los Teléfonos de Bomberos Los teléfonos de bombero deben de zonificarse en cada uno de los edificios según se indica a continuación: ZONA UBICACIÓN ESTACIÓN FIJA CONECTOR 1 Escalera Escalera Hall ascensores Cuartos eléctricos 01 5 Recepción del edificio 04 6 Subestación 01 7 Grupo electrógeno 01 8 Cuarto máquinas ascensores 04 - TOTAL REVISIÓN 2 Página 34 de 4535 5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Todos los equipos a cotizar deberán ser listados y aprobados por UL, certificados por ISO 9001 y cumplir con los requerimientos de BS EN9001 : ANSI/ASQC Q para sistemas de detección de incendios. 5.1 PANEL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS El panel principal de detección y alarma de incendios debe ser del tipo analógico, esto significa que se podrán direccionar y reconocer puntualmente el lugar en donde se produzca la señal de alarma. La unidad de control del panel de detección y alarma de incendios debe tener un suministro de energía secundario que la pueda mantener funcionando durante 24 horas en modo Standby más 5 minutos en modo Alarm de todos los sistemas. La señal de avería (Trouble) del panel de detección y alarma de incendios deberá ser distinta a las señales de alarma (Alarm). Deberá ser una señal audiovisual mediante un LED intermitente o constante, de un color distinto del rojo, con un sonido pulsante, con una duración mínima de 0.5 segundos y uno por lo menos cada 5 segundos. La señal de alarma de cualquier dispositivo de detección (automático o manual) deberá tener prioridad en el panel sobre cualquier señal de avería o de monitoreo de algún dispositivo que no sea de detección. El panel deberá tener las siguientes características mínimas: Controles Básicos Una pantalla alfanumérica que soporte un mínimo de 40 caracteres, con mensajes en idioma español. Los controles de la pantalla deben ser amigables para el usuario, deben ser parte del sistema estándar y tener la capacidad de controlar todas las funciones del sistema, ingreso de cualquier información alfanumérica, así como de programación de dispositivos. El sistema debe ser completamente programable y tener la capacidad de poder colocarse en pre-alarma. El Panel deberá poderse interconectar en red con los demás paneles del centro empresarial, siendo el principal el que se encontrará ubicado en el centro de control. Memoria de las alarmas y problemas que registre e identificación visual y acústica de todos los eventos que reporte, así como de las unidades auxiliares. Capacidad para admitir dispositivos inteligentes y convencionales. Listado por UL y aprobado por FM para el servicio de detección y alarma de incendios. REVISIÓN 2 Página 35 de 4536 Calibrar la sensibilidad de los detectores y programar dicha sensibilidad de acuerdo a horarios preestablecidos. Cumplir con UL Debe contar con un botón de Acknowledge, mediante el cual se responde a nuevas alarmas o señales de avería, silenciando la señal eléctrica en el panel y cambiando la señal visual parpadeante de los LEDs a una señal visual continua. Debe contar con un botón de silenciador de alarma, mediante el cual, todos los dispositivos programados regresen a su condición normal después de una alarma. Debe contar con un botón de System Reset, mediante el cual todos los dispositivos y circuitos regresen a su condición normal. Debe contar con un botón mediante el cual todos los LEDs del panel y caracteres de la pantalla de cristal líquido se activen. El sistema debe incluir Form C relé de alarma y avería con un mínimo de 3,0 amperios y 30 VDC Capacidades del Panel y Operaciones Generales Capacidad para admitir dispositivos inteligentes y convencionales. Capacidad de generar prueba de sensibilidad según el Código NFPA 72, Capítulo 7. Capacidad de activar o desactivar puntos de detección. Capacidad de realizar una lectura puntual, estado y nivel de oscurecimiento. Capacidad de ser reprogramado. Capacidad de poder conectarse para ser controlado y monitoreado desde una computadora personal, en donde se registren e impriman todo los eventos. Capacidad de poder conectarse a una impresora para reporte de eventos. Capacidad de programar el funcionamiento de los dispositivos de acuerdo a horarios pre-establecidos. Capacidad de generar una alarma de mantenimiento, alertando de excesiva suciedad o polvo en los dispositivos de detección. Cada circuito SLC deberá de tener un mínimo de 20% libre para futuras expansiones Operaciones Especiales Interfaces El panel debe estar en la capacidad de activar o desactivar cualquier dispositivo direccionable o convencional. Debe tener la capacidad de mostrar y/o imprimir el estado y el diagnóstico de cualquier punto de detección. Debe poder generar un reporte del estado del sistema, imprimiendo y listando los estados de todos los sistemas. Una alarma de un dispositivo de supervisión debe generar un mensaje apropiado en el panel alfanumérico. REVISIÓN 2 Página 36 de 4537 El sistema debe incluir por lo menos dos interfaces en serie EIA-232, mediante las cuales se transmitirán datos a una impresora. El sistema debe tener la capacidad de ser conectado a un panel remoto (mediante un puerto EIA-485) Fuente de Energía La fuente primaria de energía debe abastecer el panel de detección de incendios, así como todos los dispositivos periféricos del mismo. Debe existir la capacidad de incrementarse la fuente de poder en caso de expandirse el panel o los dispositivos del sistema. Todas las salidas de poder deben tener una protección para sobre carga. La fuente de poder debe contar con un cargador de batería integral. La fuente de poder primaria debe contar con un cargador de batería para 24 horas en modo alarma. Todos los circuitos deben cumplir con UL , y deben incluir detección de falla de tierra. El panel debe operar a 6 Amperios y 24 Voltios. Asimismo, debe incluir un cargador integral. La fuente de energía debe tener un mínimo de dos entradas, circuitos del panel de detección de incendios o relays y un mínimo de cuatro salidas (dos estilo Y o Z y dos estilo Y). La fuente de poder debe tener la habilidad de retardar fallas de energía según los requerimientos de la NFPA El panel de detección de incendios deberá estar conectado a un circuito independiente de los demás, con un máximo de 20 Amperios Diseño y Protección Diseño atractivo. El panel debe instalarse en gabinete metálico Microprocesador del Panel de detección de Incendios El microprocesador debe ser un state-of-the-art, de alta velocidad y debe poder comunicarse con un monitor y todos los interfaces externos. Debe incluir un EPROM para el archivo del programa del sistema, una memoria no volátil para el archivo de programas especiales y un circuito timer watch-dog que detecte y reporte cualquier falla en el microprocesador. El microprocesador debe contener y ejecutar todos los programas controlados-por-eventos para acciones específicas a tomarse en caso que una alarma sea detectada por el sistema. El microprocesador debe incluir un reloj de tiempo real para anotaciones en el sistema, impresora y archivos históricos. Asimismo, la hora del día y la fecha no deben perderse al fallar tanto la fuente primaria como la secundaria de energía de manera simultánea. REVISIÓN 2 Página 37 de 4538 5.1.8 Niveles de Acceso del Panel de Detección de Incendios El software de programación del panel de detección de incendios deberá cumplir con NFPA 72,3-2.3, contando con los siguientes niveles de accesos mínimos: Nivel de Acceso 1: Debe brindar acceso al panel a las personas que tiene responsabilidad de las funciones de supervisión y seguridad, principalmente a las que brindan la respuesta inicial ante una señal de alarma, avería o supervisión. Nivel de Acceso 2: Debe permitir el acceso al panel a las personas que tienen responsabilidad específica de las funciones de seguridad y quienes hayan recibido entrenamiento para operar el panel. Nivel de Acceso 3 : Debe permitir el acceso a las personas que hayan sido entrenadas y tengan autorización para efectuar lo siguiente : (a) Reconfigurar los datos específicos de la unidad de control. (b) Mantenimiento de la unidad de control de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Nivel de Acceso 4: Debe permitir el acceso a las personas que se encuentren entrenadas y autorizadas para efectuar reparaciones en el panel o alterar la programación del sistema. 5.2 PANEL DE EVACUACIÓN POR VOZ Las áreas protegidas por el sistema de detección de incendios deben tener un sistema de evacuación por voz, integrado con los equipos, programas y sistema operativo. La capacidad del panel deberá ser de acuerdo a los requerimientos de potencia indicados en los planos y deberá estar centralizado en cada uno de los edificios y además deberá poder ser controlado desde el centro de control del centro empresarial. Los módulos de control de audio deberán comunicar con el sistema de alarma de incendio vía una red de comunicación de alta velocidad y además deberá contar con los siguientes equipos: Contar con micrófono, supervisión del micrófono y los circuitos del pre-amplificador. Un generador de tonos, con capacidad de generar una variedad de sonidos para uso del sistema. La configuración de la programación determinará el sonido a usarse. Mínimo deberá contar con los siguientes sonidos: 1. Slow Whoop, Hi/Lo, Yelp, Yeow and Wail Hz, 2000 Hz corneta y timbre; continuo, pulsante zonificado, pulsante a 120 ppm, 30 ppm, Code 3, California Code o Una tarjeta de respaldo de tonos deberá ser suministrada en el módulo de control de audio. Para el sistema de evacuación por voz podrán utilizarse amplificadores centrales o remotos de acuerdo a lo requerido para el mejor desempeño de la configuración del sistema: REVISIÓN 2 Página 38 de 4539 Los amplificadores del sistema de evacuación por voz deben ser capaces de operar con parlantes de 25 vrms y/o 70 vrms. Los amplificadores deben ser modulares de preferencia pero no restringido a 100 watts o 300 watts de acuerdo a la configuración y requerimientos del sistema, suministrado la potencia requerida para un mínimo de 2,0 watts de potencia para cada parlante del sistema. Los amplificadores deben transferirse de manera automática de la fuente de energía primaria a la secundaria en caso de falla en el suministro eléctrico. El sistema de evacuación por voz debe tener la capacidad de operar en dos canales de manera simultánea: evacuación, alerta y sistema auxiliar utilizando un canal individual. Los amplificadores deben ser configurados para dos canales, de acuerdo a los requerimientos del sistema. (1) Todos los amplificadores deben ser supervisados y contar con interruptor automático para el amplificador de respaldo en caso de falla del amplificador primario. El micrófono master debe encontrarse permanentemente ubicado en el panel del centro de control, visible, suministrando a los bomberos la capacidad de generar instrucciones de voz a zonas o grupos de específicas. El micrófono debe ser supervisado, este módulo debe contar además con parlante local y control de volumen del canal de audio seleccionado. Se deberá tener un tablero claramente rotulado, donde se indiquen las zonas de alarma por piso, por escalera y por edificio. Teniendo en cuenta que el proyecto se realizará en dos etapas, se considerará Deberá contar con módulos de digitalización de voz que deberá ser suministrado para satisfacer los requerimientos de operación del sistema: Librería de frases de alarma y alerta. Frases adicionales de ser requeridas deben ser grabadas utilizando un micrófono o grabadora de casete para uso en sistemas de mensajes. La selección del mensaje debe ser coherente con la función de la programación del panel de control. El programa de control de generación de mensajes utiliza mensajes de la librería, seleccionando pausas y duración, tonos y grabación de mensajes. Un mínimo de 2 mensajes de la librería deben estar disponibles en sistemas multicanales. Los mensajes deben ser seleccionados para que sean distribuidos en zonas de parlantes dentro del sistema e iniciarse como resultado de una función lógica de entrada, control de tiempo o llave de programa de control. El digitalizador debe soportar operaciones de hablado, permitiendo el mensaje completo sin los pulsos inherentes a los sistemas convencionales de notificación. El digitalizador de voz debe permitir el hablar una persona en prueba, avisando de la prueba e indicando la dirección de cada dispositivo probado, su función (alarma, avería supervisión), y la confirmación completa cuando la prueba de los dispositivos haya concluido. Los mensajes deben ser mostrados en un orden de prioridad de acuerdo a un mínimo de 10 niveles de prioridad disponibles. REVISIÓN 2 Página 39 de 4540 Suministrar circuitos de supervisión para los amplificadores, circuitos de parlantes y circuitos de señales visibles en las cantidades requeridas por el diseño del sistema. Todos los dispositivos audiovisuales de aviso deberán ser de potencia limitada. Suministrar interruptor manual y módulos de anunciación en el frente del panel de control de acuerdos a las cantidades requeridas por el sistema. Las etiquetas de los módulos del circuito deben ser codificadas por colores de acuerdo a controles de parlantes, control de teléfonos. Cada LED debe mostrar la condición del dispositivo controlado a través de LED s de diferentes colores constantes o pulsantes, de acuerdo al estado del circuito e indicación de avería. Toda activación del interruptor e indicación de la condición de la zona controlada debe ser programada para cualquier función del sistema. Los sistemas que requieran varios interruptores para activar grupos de zonas o una función no son aceptados. 5.3 DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Los detectores de humo puntuales deben ser del tipo inteligente y direccionables de tipo fotoeléctricos. Deberán contar, al menos, con un LED (luz piloto) externo, intermitente que indique su normal funcionamiento (Standby) y constante que indique una condición de alarma o avería (Alarm - Trouble) Sensores de Humo Fotoeléctricos Los detectores de humo fotoeléctricos se ubicarán en lugares que exista riesgo de incendios de rescoldos o que afecten el aislante de cables de pirólisis o tuberías de PVC, deberán de ser capaz de enviar una señal de falla para los requerimientos de mantenimiento. Los detectores de humo fotoeléctricos deberán ser inteligentes, de base desmontable y cumplir los siguientes requisitos mínimos: Listado por UL. Tener por lo menos una luz piloto (LED) intermitente para indicar una condición de funcionamiento normal (Standby) y constante para indicar una condición de alarma o avería (Alarm - Trouble). Incluir base de montaje. Pantalla resistente a insectos Dispositivos Manuales de Detección de Incendios Las estaciones manuales de alarma deberán ser direccionables, de simple o doble acción (empujar y jalar). Los pulsadores deberán ser de color rojo con una leyenda impresa, de preferencia en español que diga FUEGO de color blanco (u otro color que tenga un claro contraste). Todos los equipos a usarse deberán contar con aprobación UL y FM. REVISIÓN 2 Página 40 de 4541 5.4 DISPOSITIVOS DE ALARMA DE INCENDIOS Luz Estroboscópica El íntegro del centro empresarial se encuentra cubierto con un sistema de alarmas, del tipo luz estroboscópica, dependiendo de la ubicación y del tipo de área a proteger. De acuerdo a la flexibilidad de los dispositivos que oferte, el proveedor, decidirá la cantidad de módulos necesarios para controlar los dispositivos de alarma desde el panel principal, respetándose la zonificación descrita anteriormente. Deberán ser de color blanco y cumplir con los siguientes requisitos mínimos: Listadas por UL. Cumplir con ADA Mínimo de 30 cd de luz blanca y un máximo de 1000 cd de intensidad efectiva, de acuerdo a lo indicado en los planos. No exceder los 3 pulsos por segundo y por lo menos un pulso cada 3 segundos. La duración máxima de cada pulso debe ser de 0.2 segundos. 2 o más luces que se encuentren en un mismo ambiente deberán ser sincronizadas entre sí Parlantes de Evacuación El edifico se encontrará cubierto con parlantes del sistema de evacuación de voz / alarma, los cuales deberán ser montados adosados en el falso techo o en pared. Sus características son : Listados por UL. Nivel mínimo de ruido de 80 db medidos a 3 m. Potencia regulable en el equipo entre 0.25 w y 2 w. La tapa del parlante no debe de salir más de ¼ sobre el nivel del falso techo. De color blanco y forma circular con un diámetro máximo de 30 cm o cuadrada. La luz estroboscópica deberá estar contar con el texto de FUEGO en el sentido en que se instale el parlante (horizontal para techos y verticales para paredes). 5.5 MODULO DE CONTROL El modulo de control debe ser conectado al lazo SLC y proveer un contacto de relé con el fin de poder controlar dispositivos del sistema de detección o anexos. Deberá de cumplir los siguientes requisitos mínimos: Listado por UL para sistemas de detección de incendios. Contar con un luz piloto (LED) indicativo de su estado. Ser supervisado en las señales de avería por el panel. Deberá tener salidas para cableados Estilos D o B. Ser reconocido individualmente por el panel. REVISIÓN 2 Página 41 de 4542 Deberá funcionar a un mínimo de 0.6 A a 30VDC. 5.6 MODULO DE AISLAMIENTO DE FALLA En caso de presentarse una falla de corto circuito, el modulo deberá de manera automática desconectar el lazo SLC, el cual deberá ser reconectado de manera automática cuando sea corregida la falla. El modulo no debe ser calibrado, deberá operar de manera automática y no debe ser necesario el reemplazo del dispositivo después de cada operación. Deberá de contar con luz piloto (LED) indicativo de su condición. Se colocará un modulo por cada piso del lazo del edificio en cada una de las torres 5.7 MÓDULO DE MONITOREO El módulo de monitoreo deberá conectarse al circuito SLC y proporciona una salida de contacto seco para supervisar circuitos IDC o sistemas que envíen señales del tipo on/off. Deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: Listado por UL para sistemas de detección de incendios. Contar con un luz piloto (LED) indicativo de su estado. Ser supervisado en las señales de avería por el panel. Deberá tener salidas para cableados Estilos D o B. Ser reconocido individualmente por el panel. 5.8 TELÉFONO DE BOMBERO DE ESTACIÓN FIJA Deberá tener un diseño modular desde la construcción e instalado de manera adosada sobre la superficie de la pared y cumplir los siguientes requisitos mínimos: Pintada de color rojo. Cobertor metálico y aprobado para el uso. Contar con indicador de Teléfono de Bombero en español o inglés. La puerta deberá contar con llave y vidrio o plástico de ruptura. Cada estación deberá contar con un auricular fijo permanentemente conectado. Listado por UL. 5.9 TELÉFONO DE BOMBERO TIPO CONECTOR El sistema contará con conectores hembra de teléfono de bombero de metal, para ser montado en caja de paso de 4 x 2 x 2 (100 x 50 x 50 mm), 6 auriculares y una caja metálica para guardarlos. Deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: Listados por UL. REVISIÓN 2 Página 42 de 4543 Acabado metálico. 6 CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES Los dispositivos de detección de incendios a instalarse en el centro empresarial el Derby, que reportarán al panel principal y que además deberá poder monitorear y/o controlar, se clasifican como se indica a continuación: Dispositivos automáticos de detección de incendios, los cuales deberán reportarse en el panel como señal de alarma 9 : a. Sensores de humo fotoeléctricos. b. Detectores de flujo del sistema de rociadores. c. Detectores de humo en ductos de equipos de presurización Dispositivos manuales de detección de incendios, los cuales deberán reportarse en el panel como señal de alarma: a. Estaciones manuales de alarma. Monitoreo de otros dispositivos, los cuales deben reportarse en el panel como señal de supervisión 10 : a. Condición de abierto / cerrado de las válvulas de sectorización del sistema de rociadores. b. Interconexión con bomba contra Incendios. Dispositivos de alarma de incendios : a. Luces estroboscópicas. Control de otros sistemas : a. Control de arranque remoto de bomba de agua contra incendios. b. Control de arranque remoto de presurización de las escaleras c. Llamada de ascensores 7 INSTALACIÓN Y CIRCUITOS 7.1 SUPERVISIÓN DE CIRCUITOS Las fuentes de energía, circuito eléctrico y equipos deben ser supervisados de forma que se active una señal de falla (Trouble) por la apertura del sistema y puesta a tierra del mismo. De esta manera se tiene monitoreado el íntegro del circuito, que al fallar, automáticamente transmite la zona de falla. Igualmente, los circuitos de las fuentes de energía deben ser supervisados, reportando al panel principal en caso de falla de cualquiera de las dos fuentes de energía, primaria o secundaria. La falla de una de las dos fuentes no debe de afectar la operación del sistema. 9 Alarm Signal - Ver NFPA 72, Supervisory Signal Ver NFPA 72,1-4. REVISIÓN 2 Página 43 de 4544 7.2 FUNCIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS Los dispositivos a instalarse deberán de tener la capacidad de ser conectados de acuerdo a las especificaciones dadas a continuación, las cuales se basan en las tablas 3-6 y de la NFPA 72: a. El circuito de SLC : Clase A b. El circuito de NAC : Clase A. c. El circuito de IDC : Clase B 7.3 FUENTES DE ENERGÍA Los sistemas propuestos deben contar con dos fuentes de energía: a) Fuente de alimentación primaria: que corresponde al servicio público, y es la que normalmente operara dentro de los edificios. b) Fuente de alimentación secundaria: que provee de energía al sistema al fallar la fuente primaria. La fuente secundaria deberá proveer energía al sistema dentro de los primeros 30 segundos de falla de la fuente primaria o cuando la fuente primaria no puede abastecer más del 85% del voltaje requerido por el sistema. El sistema de baterías debe cumplir con lo estipulado en la NFPA 72, que mantengan el 100% del sistema de detección y alarma operando, al menos durante 24 horas en Standby más 5 minutos de alarma de todos los dispositivos. El lugar en donde se instalen las baterías debe ser cerrado y no deben existir gases de batería. Debe estar protegido contra sobre corriente entre 150% y 200% de la carga normal de la batería 7.4 CONDUCTORES Los conductores deben cumplir con los requisitos del Código Nacional de Electricidad en su capitulo 7.6 y la NFPA 70. Deberán ser de cobre mínimo 18 AWG con recubrimiento FPL para los cableados horizontales y FPLR para las montantes, listados por UL. Los recubrimientos FPL y FPLR son de transmisión de señales de protección contrafuego con limitación de energía, deberá estar listado como adecuado para su uso en sistemas de señales de protección de incendios. El conductor podrá ser de alambre de cobre sólido o cable de cobre trenzado con un máximo de 7 hilos para número 18 AWG. Los empalmes entre conductores no podrán hacerse con ningún tipo de cinta aislante, deberán hacerse mediante dispositivos de empalme aprobados (Wire Nut). REVISIÓN 2 Página 44 de 4545 7.5 NORMATIVIDAD Todos los equipos, dispositivos, accesorios, entre otros a ofertarse para el presente sistema deberán estar listados y aprobados por UL para sistemas de detección y alarma de incendios, además figurar en el Fire Protection Equipment Directory 2005 de Underwriters Laboratories Inc., De lo contrario el proveedor deberá adjuntar a su propuesta el certificado de aprobación de UL. Todo el sistema deberá ser instalado de acuerdo a lo estipulado en la NFPA 72: National Fire Alarm Code, siguiendo la metodología de instalación, prueba y mantenimiento descrita en este código. La parte eléctrica del proyecto deberá ser concordante con lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad, Tomo V, capítulo 7.6 y el Artículo 760 de la NFPA 70 : National Electrical Code. Las pruebas y protocolo de recepción del sistema se efectuará de acuerdo a lo estipulado en la NFPA 72, 7. El instalador del sistema de detección y alarma de incendios deberá suministrar todos los accesorios y equipos necesarios para efectuar las pruebas de recepción de acuerdo a lo establecido por el Código NFPA 72, edición Revisión 2 Setiembre 2007 APO - GSF REVISIÓN 2 Página 45 de 45 Mostrar más
APARTADO G Sistema de Protección contra Incendios DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTA DONNELLEY SAN BERNARDO IMPRESORES RR DONNELLEY LIMITADA REQUISITOS DEL PROYECTO DE INGENIERIA CONCEPTUAL Más detalles II. SISTEMA CONTRA INCENDIO
II.1. Generalidades Todas las edificaciones deben tener un sistema contra incendio que cumpla con ciertas normas, con el objeto de prevenir y combatir un incendio, de tal manera que se les brinde seguridad Más detalles Aplicaciones Marinas Manual de usuario Sistema de extición de incendios para compartimientos del motor
www.fogmaker-sa.com Edición 2.2 Esp. 2 Manual del Conductor de Camiones Activación hidroneumática Activación mecánica Activación eléctrica 1. Descripción general Este vehículo o máquina está equipado con Más detalles ESPECIFICACIÓN PARA BOMBAS DE PRESURIZACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS
DOC. No. GEN-ME0-015 Rev. 0 Pág. i ESPECIFICACIÓN PARA BOMBAS DE PRESURIZACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA TERMINAL LA TRONCAL: ANEXO 01.- HOJA DE DATOS BOMBA JOCKEY TLT-B-3410 Más detalles Unidad de carga Laddomat 21-60
Unidad de carga Laddomat 21-60 Instrucciones de uso e instalación ATENCIÓN! Los diagramas de este folleto solo describen los principios de conexión. Cada instalación debe ser dimensionada y realizada de Más detalles MEMORIA DESCRIPTIVA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. Página 1 de 6. LICITACIÓN No.:
Página 1 de 6 MEMORIA DESCRIPTIVA Página 2 de 6 La Obra consiste en la Construcción de un tanque vertical atmosférico con tapa cónica base de placa y perfiles estructurales, para almacenamiento de agua Más detalles ~UERPO D,Ei30MBEROS 6/2015 RTO REGLA TÉCNICA METROPOLITANA. Prevención de incendios: Sistema de detección y alarma contra incendios.
REGLA TÉCNICA METROPOLITANA RTO 6/2015 Prevención de incendios: Sistema de detección y alarma contra incendios ~UERPO D,Ei30MBEROS ~6a.OISTlllWNETIlOPOl1IAHOOECMlO - Al CAL OíA Vigente desde: Código: RTO Más detalles SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIO. www.seguridadseat.com
SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIO Las alarmas para detección de Incendios SALVAN VIDAS y evitan grandes PERDIDAS económicas. QUE ES LA NFPA? National Fire Protection Association: La NFPA es la fuente Más detalles CAPITULO 6 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS
CAPITULO 6 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA FRIA Para la consideración del presente sistema, se han considerado los parámetros que fija Más detalles LATU OBRA: EDIFICIO NUEVO COMPLEMENTO DE LA RED DE INCENDIO EXISTENTE MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
LATU OBRA: EDIFICIO NUEVO COMPLEMENTO DE LA RED DE INCENDIO EXISTENTE MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR Febrero 2015 Ing. Octavio Rocha Punta del Este Montevideo Av. Del Mar y Milo Beretta Cnel. Brandzen Más detalles SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS El diseño debe ser desarrollado acorde a la NFPA 72 Código Nacional de Alarmas de Incendio DISPOSITIVOS DE INICIACION 1. Iniciación manual de la alarma contra Más detalles SPRINKLERS CONVENCIONALES Rociadores automáticos
SPRINKLERS CONVENCIONALES Rociadores automáticos GAMA WG, HOMOLOGADOS UL. Sprinkler PENDIENTE (colgante) Factor de descarga K 80 y Cromado Sprinkler MONTANTE Factor de descarga K 80 EMBELLECEDORES Montaje Más detalles Experiencia de un taller instalador y reparador de equipos de gas
Experiencia de un taller instalador y reparador de equipos de gas Procedimiento completo que asegura y garantiza la calidad y seguridad del sistema de GLP/GNC 1. Verificación por parte del taller instalador Más detalles TEXTO RESUMEN COMERCIAL
Lima - Perú Capital el Derby Av. El Derby, distrito de Surco 2014 Introducción TRIANA abarca proyectos inmobiliarios familiares, empresariales y comerciales de carácter innovador, con un alto nivel de Más detalles CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA
CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA Tel 902 108 356 Fax 973 795 867 tecnico@ seg uretatsm. com Más detalles PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO REFACCIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO HIPÓLITO YRIGOYEN 642 C.A.B.A. 1 CAPÍTULO SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS En este capítulo se Más detalles Este manual esta referido a los siguientes modelos: 44-2-PS/UL, 44-3-PS/UL, 47-2-PS/UL, 47-3-PS/UL, 47-4-PS/UL, 47-6-PS/UL, 47-8-PS/UL
1 VALVULA DE ALIVIO DE PRESION PARA PROTECCION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO Modelo 44-PS/UL y 47-PS/UL Instrucciones de Instalación / Operación / Mantenimiento Este manual esta referido a los siguientes Más detalles Manual del utilizador Maquinaria de construcción/vehículos, herramientas y máquinas especiales
Sistema extintor para incendios de motor Manual del utilizador Maquinaria de construcción/vehículos, herramientas y máquinas especiales Activación hidroneumática Activación mecánica Activación eléctrica Más detalles Figura 1. Abastecimiento por gravedad.
2. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Para brindar los servicios sanitarios y de agua potable existen diferentes sistemas de distribución de agua potable y recolección de agua servidas. Estos sistemas se pueden Más detalles CONCEPTUAL ENGINEERING OF FIRE PROTECTION HYDRAULIC SYSTEM FOR THE CATHOLIC OF COLOMBIA UNIVERSITY HEADQUARTERS THE CLAUSTRO AT THE BOGOTA CITY
DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA SEDE EL CLAUSTRO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CONCEPTUAL ENGINEERING OF FIRE PROTECTION HYDRAULIC Más detalles Especificaciones CÁRCAMOS IV 2 ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR PARA BOMBAS ENLATADAS IV-4 IV 4 ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR PARA BOMBAS SUMERGIBLES IV-8
IV Especificaciones IV 1 CÁRCAMOS ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR PARA BOMBAS DE ACOPLE CORTO O IV-2 IV 2 ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR PARA BOMBAS ENLATADAS IV-4 IV 3 ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR PARA BOMBAS DE POZO Más detalles REQUISITOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIOS
DEFENSA CIVIL Lamadrid 945 Telefax: 0358-4645823- e-mail: bombero4@satlink.com REQUISITOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIOS INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD OBLIGATORIOS: 1. MATAFUEGOS: Los Más detalles Modelo F1 LO Rociador de respuesta normal K 8,0 (115 métrico)
Bulletin 117 Rev. Y_ES Rociador modelo F1 LO Pulverizador normal montante Pulverizador normal colgante Cobertura extendida, colgante Convencional Modelo F1 LO Rociador de respuesta normal K 8,0 (115 métrico) Más detalles ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 10. CARPINTERÍA METÁLICA. Índice. Item Descripción Página
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 10. CARPINTERÍA METÁLICA Índice Item Descripción Página 10. CARPINTERÍA METÁLICA 2 10.1 ALCANCE 2 10.2 NORMAS DE REFERENCIA 3 10.3 ENTREGAS POR EL CONTRATISTA 4 10.4 Más detalles Norma UNE 23500-2012 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. Carlos Luján
Norma UNE 23500-2012 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios Carlos Luján UNE 23500-2012 Apartado 6.4 Sistema de Bombeo Novedades Mejoras Detalles Los Equipos de Bombeo que cumplen UNE 23500-2012 Más detalles BERMAD Abastecimiento de agua
BERMAD Abastecimiento de agua Differential Pressure Calculation Válvula de control de nivel con piloto de altitud n Reservorios de alto nivel y torres de agua n Sistemas de energía de costo crítico n Sistemas Más detalles SISTEMAS FIJOS CONTRA INCENDIO
SISTEMAS FIJOS CONTRA INCENDIO Ing. Juan Lozano Berríos Gerente General de RCI SAC Para qué? Cómo? Cuando? Para qué? Cómo? Cuando? Para qué? Cómo? Cuando? Enfoque 1.- Rociadores automáticos. 2.- Mangueras Más detalles TANQUE DE MEMBRANA VERTICAL PREMONTADO
FICHA TÉCNICA #NPR050 TANQUE DE MEMBRANA VERTICAL PREMONTADO Descripción El depósito flexible de proporcionamiento es un sistema proporcionador de presión balanceada que necesita como única fuente de alimentación Más detalles NORMAS TÉCNICAS INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL (PAD MOUNTED) APROBÓ: OCTUBRE 2004 CENTRO INFORMACIÓN REDES ENERGÍA
(PAD MOUNTED) Página 1 de 12 1 TABLA DE CONTENIDO 1. ALCANCE... 3 2. FUNCIÓN... 3 3. ANTECEDENTES Y NORMAS QUE SE APLICAN... 3 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS... 4 4.1 INSTALACIÓN A LA INTEMPERIE... 4 4.2 Más detalles Sistema de rociadores de agua. Generalidades. Correspondencia: Norma Española Sistemas de rociadores de agua. Generalidades. UNE 23-590.
Norma INTECO CODIGO: INTE 21-01-03-96 Primera Edición Sistema de rociadores de agua. Generalidades. Correspondencia: Norma Española Sistemas de rociadores de agua. Generalidades. UNE 23-590. Editada e Más detalles : PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DIVISIÓN DE INGENIERÍA DE ELECTRICIDAD PLIEGO TÉCNICO NORMATIVO : RPTD N 8. MATERIA : PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS REGLAMENTO : SEGURIDAD DE INSTALACIONES DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, TRANSPORTE Más detalles TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE POLIETILENO
FICHA TÉCNICA #NPR010 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE POLIETILENO Descripción Los tanques atmosféricos de polietileno para almacenamiento de concentrados de espuma vienen en varios tamaños, con capacidades Más detalles American Flow control 5 1/4" b-84-b-5
American Flow control 5 1/4" b-84-b-5 HIDRANTE CONTRA INCENDIO FLOW CONTROL CONSTRUCCióN Cumple totalmente con AWWA C502 y está disponible en configuraciones listadas en UL y aprobadas por Factory Mutual. Más detalles Antes de empezar. Prueba de evaluación. Manejo de plataformas de trabajo aéreas ANSI/SIA A92.2, A92.3, A92.5, A92.6. Prueba de evaluación
Antes de empezar Prueba de evaluación Manejo de plataformas de trabajo aéreas ANSI/SIA A92.2, A92.3, A92.5, A92.6 Las pruebas de evaluación para plataformas de trabajo aéreas han sido diseñadas para ayudar Más detalles Ensayo de bombas de incendio - LEA
1 CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE HIDRANTES 1.1 OBJETIVOS GENERALES Los sistemas de hidrantes son eficientes en la medida que se cumplan las siguientes condiciones: Que hayan Más detalles GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EXTINTORES DE INCENDIO Comprobación de la accesibilidad. Comprobación de la señalización. Comprobación del buen estado aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones,... Más detalles ** Nota: Los criterios de diseño FM figuran en la página 2. Los criterios de diseño UL/NFPA 13 se indican en la página 4.
Rociador colgante de almacenamiento Modelo LP-46 (SIN) V4601, K25, respuesta estándar ** ** VEA LOS DETALLES EN LA PUBLICACIÓN 10.01 DE VICTAULIC Este rociador de almacenamiento fue diseñado para el control Más detalles APÉNDICE 3. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales
Página 1 de 10 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES APÉNDICE 3 Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales Más detalles UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO. Arq. Jorge Luis Plazas H.
Instalaciones Domiciliarias Red hidráulica potable Instalaciones hidráulicas La instalación hidráulica de una edificación, es la red conformada por los elementos de conducción que permiten el suministro Más detalles Suministros Industriales
Derco SAC; apuntamos a convertirnos en líderes indiscutibles en productos, sistemas e instalación de Pisos Técnicos Elevados, queremos formar parte de la concepción de edificios de alto rendimiento y operativa Más detalles Manual Técnico de Instalación, Operación y Mantenimiento. Lavador de Aire
Manual Técnico de Instalación, Operación y Mantenimiento Lavador de Aire ISO 9001:2000 VENTEC AMBIENTAL EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA Rua Cinco, nº 550 - Distrito Industrial Nova Era - Indaiatuba - São Más detalles R.I.P.C.I. MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS
APENDICE 2 MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 1.-Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece Más detalles Modelo: 400E-2M. Válvula de diluvio de operación eléctrica de Bermad con mecanismo local de rearme manual EasyLock
Modelo: 400E-2M Válvula de diluvio de operación eléctrica de Bermad con mecanismo local de rearme manual EasyLock Instalación Operación Mantenimiento Ingeniería de aplicaciones Bermad 1. Antes que nada, Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y REPARACIONES VARIAS DE FERIA DE ZARAGOZA 1 INDICE 1. Objeto 2. Más detalles Mantenimiento y reparación de tubos
Mantenimiento y reparación de tubos Amplia selección de una fuente única. Diseños duraderos exclusivos. Rendimiento rápido y fiable. Tipo s Página. Bombas de prueba de presión 2 9.2 Congeladores de tubos Más detalles Jr. Chávez Tueros Nº1296, Chacra Ríos Sur, Lima 1 Teléfonos: 425-9520 / 425-8130 Fax: 425-8281 / Nextel: 829*7173 Email: gerdipac@gerdipac.com.
BANDEJAS PORTACABLES Por NEMA (Asociación Nacional de los Fabricantes de Material Eléctrico), un sistema de la bandeja de cable es "una unidad o un montaje de unidades o de secciones y de guarniciones Más detalles CARLOS MARCOS VERDUQUE ARQUITECTO TÉCNICO FONTANERIA CARLOS MARCOS VERDUQUE ARQUITECTO TÉCNICO
FONTANERIA La instalación de fontanería La instalación de fontanería es la red de distribución de agua fría y caliente para uso en cocinas y aseos, desde la acometida interior del edificio hasta los aparatos Más detalles INFORME TECNICO: EVALUACION OPERATIVA Y FÍSICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BANCO DE PRUEBAS DE LA EPS. MOQUEGUA S.A.
INFORME TECNICO: EVALUACION OPERATIVA Y FÍSICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BANCO DE PRUEBAS DE LA EPS. MOQUEGUA S.A. FECHA : 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 EQUIPO EVALUADO : BANCO DE PRUEBAS: MEDIDORES DE ½ A Más detalles 1.2.1 Normas de la American Society for Testing and Materials (ASTM) International:
DIVISIÓN 40 - INTEGRACIÓN DE PROCESOS SECCIÓN 40 21 23 TUBERÍAS DE ACEITE PARTE 1 - GENERALIDADES 1.1 DESCRIPCIÓN. Esta sección cubre el suministro e instalación de sistemas de tuberías para aceite, con Más detalles SUPREMO N 029-2007-EM
Modifican el Reglamento de Establecimientos de Venta de GLP para Uso Automotor - Gasocentros y el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos DECRETO SUPREMO N 029-2007-EM EL PRESIDENTE Más detalles Empresa certificada GUÍA DE INSTALACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
Empresa certificada GUÍA DE INSTALACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO Guía de diseño e instalación de Pararrayos con Dispositivo de Cebado PDC Sistema de captación PARARRAYOS ACCESORIOS PDC Los Más detalles CATALOGO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO
EQUIPOS CONTRA INCENDIO MANGUERAS CONTRA INCENDIO PITONES & BOQUILLAS GABINETES PARA MANGUERAS GABINETES PARA EXTINTORES EXTINTORES PORTATILES EXTINTORES CON RUEDAS ROCIADORES INDUSTRIALES SISTEMAS DE Más detalles Los sistemas de Extinción
Los sistemas de Extinción Extintores portátiles Bocas de incendios equipadas Columna húmeda Instalación de rociadores de agua Hidrantes exteriores Columna seca Sistema de extinciones automáticas Extintores Más detalles TUVAMEX. Tel.: 442 455.82.82 y 83.83 ventas@tuvamex.com ACERO PLÁSTICO HDPE PVC COBRE VÁLVULAS MINERÍA CONTRA INCENDIO INDUSTRIAL CONTACTO
Derechos Reservados Tuvamex 2013 TUVAMEX Es una empresa creada para satisfacer las necesidades de sus clientes en el suministro de materiales para la conducción de fluidos en sus materiales más comunes Más detalles ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS 1. CALDERA Una caldera automática para producción de vapor marca "CONTINENTAL" modelo E103AC-2M, de tres pasos de gases, provista de quemador DUAL para trabajar Más detalles Protocolo de Inspección de Proyectos AyA En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº 36550
Protocolo de Inspección de Proyectos AyA En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº 36550 Fecha de inspección: Entrega del informe: Número de oficio: Notificación de inspección: Funcionario que Más detalles Tubería de acero para rociadores contra incendios
Tubería de acero para rociadores contra incendios Wheatland Tube Productos para rociadores contra incendios Wheatland Tube comenzó a producir tubería de acero para rociadores contra incendios en 1931, Más detalles BERMAD Abastecimiento de agua
Serie 700 Differential Pressure Calculation Válvula de control de bomba impulsora Válvula de retención activa n Aísla al sistema de los efectos del arranque y parada de la bomba para: q Bombas únicas de Más detalles AUDITORIO NACIONAL NELLY GOITIÑO - SODRE Proyecto Técnico de Sistemas contra Incendio D.N.B.
ANEXO I MEMORIA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO 1.1 GENERALIDADES Se indican en la presente memoria, los sistemas de detección y alarma a ser instalados en la edificación del Auditorio Nelly Más detalles RESERVA DE AGUA PARA INCENDIO
RESERVA DE AGUA PARA INCENDIO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Antes que nada hay que definir que es una fuente apta para el servicio de agua contra incendio. Es apta cuando: Es de provisión constante Más detalles Instalación Tubería Conduit Aérea EC PCD 020
Pág. 1 de 7 Instalación Tubería Conduit Aérea Este documento es propiedad intelectual de Profesionales Técnicos S.A.S. y se prohíbe su reproducción y/o divulgación sin previa autorización Tipo de Documento: Más detalles DATO CODIGO DE NORMAS TECNICAS. Norma Técnica Peruana ISO 160: 1997.- Tubos y Uniones de Asbesto Cemento
ISO 90/GPO 1 de 6 I.- PARA CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN (AGUA POTABLE) 1.1 Tuberías de Asbesto Cemento Norma Técnica Peruana ISO 160 1997.- Tubos y Uniones de Asbesto Cemento 1.2.- Tubería, Conexiones Más detalles SISTEMAS CONTRA INCENDIO
Página 1 de 5 Medellín, 19 de Abril de 2004 No. 10 STEMAS CONTRA INCENDIO Las estadísticas mundiales respecto a las pérdidas producidas por siniestros tales como sismos, inundaciones y otros riesgos catastróficos, Más detalles IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES
TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES El REBT, en la ITC-BT 21, clasifica los tubos según su naturaleza en: a) tubos metálicos b) tubos no metálicos c) tubos compuestos Más detalles Gas a la primera. Características constructivas de la instalación
Gas a la primera Características constructivas de la instalación En edificios de nueva construcción es obligatorio el centralizar contadores de gas. Esta parte de la normativa tiene por objeto el establecer Más detalles Gabinetes y Carretes Contra Incendios
Gabinetes y Carretes Contra Incendios GABINETE ESTANDAR Fabricado en lámina metálica de acero carbono de 1.2 mm. de espesor, puerta con vidrio sellado con silicona, bisagra tipo piano, junquillos metálicos, Más detalles UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA Bienestar Universitario - Comedor Nº2 Calderas
Calderas Pág. 1 INDICE 1.- GENERALIDADES... 2 2.- MATERIALES Y MANO DE OBRA... 3 3.- PLANOS Y HABILITACIÓN MUNICIPAL... 3 4.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS... 3 5.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES... 4 6.- Más detalles ÍNDICE: Introducción... 2. Funcionamiento. 2. Partes del sistema... 2, 3. Tipos de alarmas... 3. Mto. de sistemas de alarmas contra incendios...
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA 1 ÍNDICE: PAG Introducción... 2 Funcionamiento. 2 Partes del sistema....... 2, 3 Tipos de alarmas.... 3 Mto. de sistemas de alarmas contra incendios... 4-6 Mto. de sistemas Más detalles Memoria Técnica del Sistema Contra Incendios DOCUMENTO Nº 01 MEMORIA SCI EDIFICIO BOHEME
Memoria Técnica del Sistema Contra Incendios DOCUMENTO Nº 01 MEMORIA SCI EDIFICIO BOHEME SXDC Ing 2 7/04/14 APROBACION CB-DMQ SXDC 1 2/08/13 APROBACION CB-DMQ SXDC REV FECHA DESCRIPCION REALIZADO APROB Más detalles Instalaciones de climatización y ventilación. UD 1: Redes de agua y refrigerantes
Instalaciones de climatización y ventilación UD 1: Redes de agua y refrigerantes 1. Redes de tuberías Generalidades Las conexiones entre las tuberías y las enfriadoras o bombas de calor aire-agua con motor Más detalles ENERGÍA Y GAS. E040109 rev 5. Lima, 8 de Noviembre del 2004
E040109 rev 5 Lima, 8 de Noviembre del 2004 Señores Nestle Perú S.A. Av. Venezuela 2580 Lima 1 Tel. + 51 1 315 5500 Fax. + 51 1 315 5520 Presente.- Attn.: Cc.: José Escalante Jefe Departamento Técnico Más detalles MANUAL DEL CONDUCTOR AUTOBUS
MANUAL DEL CONDUCTOR AUTOBUS www.fogmaker.com Art. No. 8012-007 Edición 2.1 1. Descripción general Este autobus está equipado con un sistema automático de extinción de incendios del motor y calefacción. Más detalles CATALOGO DE PRODUCTOS
CATALOGO DE PRODUCTOS www.plantaselectricasdemexico.com Calle Verbena LT 1A MZ 79 Col. Los Ángeles. Iztapalapa. México D.F. C.P. 09830 ventas@plantaselectricasdemexico.com Plantas y Transferencias de México Más detalles I.- ELEMENTOS EN UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TIPO INDUSTRIAL
I.- ELEMENTOS EN UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TIPO INDUSTRIAL I.1.- Elementos que componen una estructura metálica de tipo industrial. Una estructura de tipo industrial está compuesta (Fig. I.1) por marcos Más detalles Catálogo Calderas Munguia, S.L.
Catálogo Calderas Munguia, S.L. 1 2 Presentación Calderas Munguia, S.L. Está dedicada a satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes a través de una extensa gama de productos y servicios Más detalles PLIEGO PARTICULAR: SUMINISTRO DE GABINETES, CELDAS DE SEGURIDAD y CABLEADO DE GABINETES
PLIEGO PARTICULAR: SUMINISTRO DE GABINETES, CELDAS DE SEGURIDAD y CABLEADO DE GABINETES El presente pliego incluye las especificaciones técnicas para el suministro de: 1. Gabinetes metálicos para servidor Más detalles INSTALACIÓN GASES ESPECIALES
INSTALACIÓN GASES ESPECIALES INTRODUCCIÓN: SEGURIDAD, CALIDAD y EFICIENCIA Praxair realiza sus actividades empresariales de manera responsable protegiendo la salud y la seguridad de sus empleados, clientes, Más detalles TEMA: Principios y Funcionamiento de los Paneles de Sistemas de Alarmas Contra Incendios
24 Baja Design Engineering, Es una empresa especializada en diseñar sistemas de protección contra incendio y con esta publicación pretendemos presentar, de una manera muy accesible los tópicos mas importantes Más detalles INDICE ALFABETICO DE CATEGORÍAS
INDICE ALFABETICO DE CATEGORÍAS Acoples para tubería ranurada... 7 Acoples... 7 Codos de 90º... 8 Codos de 45º... 10 Tes ranuradas... 11 Derivaciones con salida roscada... 13 Derivaciones con salida ranurada... Más detalles Snifter. Monitor de polvo MANUAL DE USUARIO
Snifter Monitor de polvo MANUAL DE USUARIO Casella España S.A. Polígono Európolis Calle Belgrado, nº4b 28232 Las Rozas. Madrid T +34 91 640 75 19 F + 34 91 636 01 96 E online@casella-es.com www.casella-es.com Más detalles TERRA CAMPUS CORPORATIVO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA GRIS ASPECTOS GENERALES La primera etapa de está compuesta por la construcción del 1er edificio de 5 pisos más un nivel de sótano, los accesos oeste y sur, la plaza peatonal, y los Más detalles Bienvenidos. Sistemas de rociadores automaticos: Componentes y alternativas. Diego Garcia Victaulic (Chile)
Bienvenidos Sistemas de rociadores automaticos: Componentes y alternativas Diego Garcia Victaulic (Chile) Generalidades Sistemas Automaticos - Sprinklers (NFPA 13) Sistemas no automáticos - Ejemplo: Gabinetes Más detalles Sistema de Supresión de Fuegos Amerex para Vehículos Porque Parar la Operación NO es una opción. La Calidad está detrás del Diamante
Sistema de Supresión de Fuegos Amerex para Vehículos Porque Parar la Operación NO es una opción. La Calidad está detrás del Diamante La Calidad está detrás del Diamante Los Diamantes han sido un símbolo Más detalles Válvulas y grupos para bombas y calderas
Sistema -130 DN 25 Sistema de conexión a caldera DN 25 Selección de los sistemas -130 Conjunto DN 25 para bomba de longitud 130 mm El Regumat puede construirse con o sin bomba de circulación en el modelo Más detalles Categoría 1 Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua, agua con aditivos, espuma y agua.
Categoría 1 Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua, agua con aditivos, espuma y agua. Descarga del agente extinguidor en tambo, para el caso de mantenimiento Más detalles CATALOGO DE ARTICULOS BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
CATALOGO DE ARTICULOS BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PROYECTOS FUTURO 2012 S.A. AVDA. TECNICA 19 Nº1 POLIGONO INDUSTRIAL SANTA ANA 28529 RIVAS VACIAMADRID (MADRID) Tel: 91/499-02-14 Fax: 91/301-18-39 Email: Más detalles SISTEMAS HIDRÓNICOS DE TUBERÍAS
CAPÍTULO 12 SISTEMAS HIDRÓNICOS DE TUBERÍAS SECCIÓN 1201 GENERALIDADES 1201.1 Alcance. Las disposiciones de este capítulo deben regular lo relativo a la construcción, instalación, modificación y reparación Más detalles Convocatoria 2014 Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales AT-0116/2014. Protección Contra Incendios
6 Protección Contra Incendios APP Móvil Plan de Actuación frente a Emergencias en la PYME y MICROPYME ~ 49 ~ 6. Protección contra Incendios Los lugares de trabajo, integrados en algún tipo de edificio, Más detalles ANEXO III REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
ANEXO III REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS El Anexo III del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales se corresponde con la Protección Más detalles DEPARTAMENTO DE CAPACITACION. Gerente de Capacitación Ing. O. Eduardo Reynoso
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Gerente de Capacitación Ing. O. Eduardo Reynoso 2002 COMO INSTALAR UN EQUIPO HIDRONEUMATICO CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACION El lugar donde se instalará el Equipo Hidroneumático Más detalles Calentadores y Sistemas de Fluido Térmico.
Calentadores y Sistemas de Fluido Térmico. El objetivo del presente artículo es entregar información técnica para diseñar, especificar y operar sistemas de fluido térmico. Introducción Agua y vapor son Más detalles DESAGÜE PLUVIAL CAPÍTULO 11
CAPÍTULO 11 DESAGÜE PLUVIAL SECCIÓN 11 GENERALIDADES 11.1 Alcance. Las disposiciones de este capítulo deben regular los materiales, diseño, construcción e instalación de los desagües pluviales. 11.2 Donde Más detalles PONEMOS EL SOL EN TUS MANOS
En NOVOSOL nos preocupado por las repercusiones que el cambio climático tiene hoy en nuestras vidas y convencidos de la importancia y necesidad de utilizar energías renovables introducimos al mercado nuestros Más detalles 2. Instalación. Recepción/Inspección. Empaque/Embarque/Devolución. Nota de Calibración en Fabrica. Procedimiento Previo a la Instalación
2. Instalación Recepción/Inspección Desempaque con cuidado el instrumento Verifique que se encuentran, y son las correctas, todas las partes incluidas en la lista de empacado Inspeccione todos los instrumentos Más detalles Kits Easy Nest. Sugerencias de instalación
Kits Easy Nest Sugerencias de instalación 2 Recomendaciones generales Hidráulica Se deben instalar válvulas rompedoras de vacío para evitar el efecto sifón. Los conectores flexibles deben seguir las recomendaciones Más detalles Lista de comprobación Checklist B Vías de Evacuación
Construcción y vías de salida B2.2.1 B.1 Compartimentos de incendio individuales B3.2.1 B.2 Las vías y salidas de evacuación son suficientemente anchas. Las vías y salidas de evacuación están protegidas Más detalles NORMAS DE MATERIALES PARA REDES AÉREAS CONECTORES PARA ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA
1. ALCANCE La norma hace parte del grupo de materiales normalizados y tiene como propósito fundamental determinar todas las características que deberán tener los herrajes y accesorios que se usen e instalen Más detalles Modificación norma UNE 60670. Vigencia Enero 2015. Documento A
Modificación norma UNE 60670 Vigencia Enero 2015 Documento A INDICE GENERAL Partes que se revisan en el documento completo: Documento A PARTE 2 = Terminología PARTE = Tuberías, accesorios y uniones Documento Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback