Source: http://docplayer.fi/2887343-Palvelinsalien-tyoympariston-meluanalyysi.html
Timestamp: 2017-01-24 22:12:43+00:00
Document Index: 18822500

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐PALVELINSALIEN TYÖYMPÄRISTÖN MELUANALYYSI
Download "PALVELINSALIEN TYÖYMPÄRISTÖN MELUANALYYSI"
Tuomas Kimmo Rantanen
1 Olli Oksa 1, Sami Oksanen 2 ja Vesa Välimäki 2 1 TelecityGroup Finland Lautatarhankatu 6, Helsinki 2 Aalto-yliopisto, Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos PL 13000, AALTO Tiivistelmä Palvelinkeskukset ovat paikkoja, joissa palvelimille ja muille tietoteknisille laitteille on järjestetty otolliset olosuhteet toimia jatkuvasti ilman palvelukatkoksia. Yksi edellytys olosuhteille on, että salin ja laitteiden toimintalämpötila pysyy riittävän alhaisena. Laitejäähdytys tuottaa kohinamaista melua, jolle palvelinsaleissa työskentelevät henkilöt altistuvat. Työympäristön melutasolle on lainsäädännössä asetettu raja-arvoja, joita työnantajat ovat velvoitettuja noudattamaan. Työnantajat ovat myös velvollisia selvittämään, kuinka voimakkaaksi työperäinen melualtistus voi nousta ja huolehtimaan riittävästä kuulonsuojauksesta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, minkälaista palvelinsalien melu on. Melun voimakkuutta ja melualtistustasoa verrattiin lainsäädännössä annettuihin ohjearvoihin. Myös melun spektriominaisuuksia tutkittiin melun luonteen ymmärtämiseksi. Tutkimuksessa selvitettiin, millä tavoin palvelinsalien meluominaisuuksia on yksinkertaista ja tehokasta mitata. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten salien akustisia ominaisuuksia voitaisiin kehittää melutason ja -altistuksen pienentämiseksi. Tulosten perusteella melu ei ylitä lainsäädännössä annettuja ylimpiä toiminnallisia raja-arvoja. Melu on kuitenkin niin voimakasta, että työntekijälle on tarjottava mahdollisuus asianmukaiseen kuulonsuojaukseen. Melun voidaan katsoa olevan niin häiritsevää, että se haittaa merkittävästi työntekoa ja alentaa työkykyä. 1 JOHDANTO Palvelinsalit ja palvelinkeskukset ovat kasvava liiketoiminta-alue Suomessa palvelimien virtualisoinnin ja pilvipalveluiden yleistyessä. Palvelinkeskukset ovat rakennuksia, joissa säilytetään keskitetysti palvelimia, reitittimiä ja muita lämpöä tuottavia tietoteknisiä laitteita. Laitekaapit on pääsääntöisesti sijoitettu niin, että ne vievät mahdollisimman vähän tilaa, mutta kuitenkin siten, että ilmanvaihto on riittävää ja laitteiden huoltaminen on mahdollista. Yhteen konesaliin mahtuu näin hyvin pieneen tilaan monta laitetta, joista jokainen tuottaa haittalämpöä. Verkkopalveluiden lisääntyessä ja konesaleissa sijaitsevien laitteiden määrän kasvaessa haittalämpö on alati suurempi ongelma laitteiden ja palveluiden toimivuudelle. Laitteiden lämpötila tulee pitää riittävän alhaisena, jotta ne eivät ylikuumene ja vikaannu.2 Kuva 1: Tyypillinen palvelinsali (www.telecitygroup.fi) Pääosin tuulettimilla hoidettavan laitejäähdytyksen yksi haittapuoli on, että tuulettimet tuottavat paljon kohinamaista melua. Koska laitesaleissa ei ole aina mahdollista työskennellä valvomotilasta käsin, on käytännön syistä pakko päästä laitteen tai laitekaapin fyysiseen läheisyyteen tekemään asennus-, ylläpito- ja huoltotöitä. Tämän vuoksi töitä joudutaan tekemään hyvin meluisissa olosuhteissa. Lainsäädännön mukaan työnantaja on velvollinen selvittämään työntekijöihinsä kohdistuvan melualtistuksen tason ja tarvittaessa myös velvollinen ehkäisemään melualtistuksesta työntekijöille aiheutuvia haittoja. Tämän vuoksi on tärkeää, että työperäisen melun laatu ja aiheuttajat tunnetaan riittävän tarkasti. Tässä artikkelissa tutkimme ja selvitimme, millaista laitesalien melu on ja miten sitä voidaan mitata. Melun häiritsevyyttä ja haitallisuutta sekä melun voimakkuuden suhdetta lainsäädännössä annettuihin raja-arvoihin on myös tarkoitus selvittää. Tutkimuksen ja mittauksen kohteena oli kolme TelecityGroup Finlandin konesalia. Tutkimus perustuu Olli Oksan [1] diplomityöhön. 2 TYÖYMPÄRISTÖMELU "Melu on monien kansainvälisten tutkimusten mukaan yksi laajimmista ja häiritsevimmistä työympäristöongelmista. Melulle altistumisen on osoitettu vaikuttavan psyykkisiin toimintoihin, kuten keskittymis- ja suorituskykyyn sekä käyttäytymiseen. Melua vaimentamalla voidaan parantaa työympäristön viihtyvyyttä sekä työtehoa." [2] Melun voimakkuus eli melutaso vaikuttaa siihen, kuinka suuria haittavaikutuksia kuulolle ja esimerkiksi suorituskyvylle melussa oleskelusta voi aiheutua. Melutaso ei kuitenkaan ole ainoa melun haittavaikutuksiin vaikuttava parametri, vaan niihin vaikuttaa myös melualtistukseen kuluva aika. Työperäisen melun vaikutuksia arvioidaan yleensä äänialtistustason avulla. Äänialtistustaso on äänitason aikapainotettu keskiarvo, jonka perustana työperäisessä arvioinnissa käytetään yleensä kahdeksantuntista työpäivää [3].3 20 Melualtistusrajan saavuttamiseen kuluva aika (h) Al.stusraja 80 db Al.stusraja 85 db Al.stusraja 87 db Kahdeksan tunnin raja Keskimääräinen melutaso (db) Kuva 2: Melun altistusrajojen täyttymiseen kuluva aika tunteina eri melutasoilla (80 90 db) EU-lainsäädännössä on määritelty altistustasorajat työperäiselle melulle taulukon 1 mukaisesti. Jos päivittäinen melualtistus ylittää alemman toimintarajan 80 desibeliä, työnantajan on huolehdittava, että työntekijöillä on mahdollisuus henkilökohtaiseen kuulonsuojaukseen. Altistustason ylittäessä 85 desibeliä työnantajan on huolehdittava, että henkilökohtaista kuulosuojausta käytetään. Jos altistustaso ylittää 87 desibeliä, työnantajan on viipymättä saatettava altistuminen raja-arvoa pienemmäksi ja lisäksi selvitettävä, miksi raja ylittyi. Kuvan 2 perusteella voidaan hahmottaa, kuinka pitkään eri melutasoissa voidaan oleskella, jotta melualtistusrajat täyttyvät. Jos melualtistustaso työympäristössä ylittää raja-arvot, työnantaja on velvollinen ryhtymään lainsäädännön vaatimiin toimenpiteisiin [3, 2]. 3 SUORITETUT MELU- JA JÄLKIKAIUNTAMITTAUKSET Palvelinsaleista mitattiin äänipainetaso koko lattiapinnan alueelta metrin välein, ja mikäli mittauspiste osui paikkaan, jossa äänitason mittaaminen ei onnistunut, otettiin mittaustulos lähimmässä mahdollisessa pisteessä. Mittaukset tehtiin jalustalla 1.2 metrin korkeuteen sijoitetulla RadioShack äänitasomittarilla. Mittauskorkeus vastaa keskimäärin istumatyökorkeutta, ja samalla lattiaheijastusten vaihtelu minimoidaan. Mittausdata tallennettiin 16-bittisiksi monosignaaliksi Audacity-ohjelmalla. Äänitasomittarin A-painotettu spektri on määritelty välillä khz. Mitattujen arvojen perusteella muodostettiin salin lattiapinta-alan kattava melukartta. Kartan avulla voidaan mallintaa ja havainnoida, miten melu jakautuu konesalin lattiapinnan alueelle ja kartasta voidaan myös päätellä, missä melutaso on korkeimmillaan. Kuvassa 3 on esimerkki mitatusta melukartasta, josta voidaan päätellä, että salin toisessa päädyssä on merkittävästi korkeampi äänitaso, kuin salin keskivaiheilla.4 Kuva 3: Melujakauma konesalissa, skaala La,eq db. Palvelinsalien jälkikaiunnan analyysiin käytettiin katkaistun kohinan tekniikkaa, koska saleissa on jatkuva taustamelu eikä sinipyyhkäisy siten ollut toteuttamiskelpoinen vaihtoehto heikon signaalikohinasuhteen vuoksi [4]. Herätteenä käytetyllä valkoisella kohinalla saadaan tuotettua taajuuden suhteen signaalienergialtaan mahdollisimman tasainen laajakaistainen satunnaisheräte. Jälkikaiuntamittauksissa valkoista kohinaa toistetaan Genelec 1032 kaiuttimen kautta mittausympäristössä noin 10 sekuntia, jotta kaiuntakentän äänitaso ehtii vakiintua. Valkoinen kohina katkaistaan, ja heräteäänen annetaan vaimentua kuulumattomiin. Äänitason eli äänienergian vaimeneminen ajan suhteen voidaan määrittää sovittamalla suora laskevan äänienergiatason kuvaajaan. Diffuusissa äänikentässä suoran kulmakerroin määrittää jälkikaiunta-ajan. 4 MITTAUSTULOKSET JA ANALYYSI Konesalin melutaso ei muutu ajan suhteen juurikaan, ja melun spektrikuvaaja oli kaikissa saleissa samankaltainen korkeampia taajuuksia kohti vaimeneva käyrä. Kuvassa 4 on esitetty yhden salin melun aikavaste ja tehospektri. Spektristä ei selkeitä taajuuskorostumia erottunut missään mitatussa salissa. Palvelinsalien melun taajuusvasteen mittausten perusteella melutaso on korkeimmillaan noin 1000 hertsin alueella, jossa myös ihmiskorva on herkimmillään. Jälkikaiunta-ajan ja salien absorption mittausten perusteella havaittiin, että kaikissa saleissa absorption määrä on hyvin vähäinen, joten jälkikaiunta-aika on kaikissa saleissa tarpeettoman pitkä. Äänipainetaso tilassa riippuu äänitehosta, etäisyydestä äänilähteeseen ja tilan absorptioalasta [5]. Salien jälkikaiunta-ajat mitattiin absorption vaikutuksen selvittämiseksi. Jälkikaiunta-aikojen avulla tilojen kokonaisabsorptiokertoimeksi saatiin Sabinen määritelmän mukaan noin 0.11 kaikille saleille [6]. Saleissa ei juuri ole absorboivaa materiaalia, minkä vuoksi absorptiokerroin melko pieni. Absorptiota lisäämällä tilojen äänipainetasoja voitaisiin pienentää merkittävästi. Laitekaappirivien väliset käytävät pyritään rakentamaan siten, että laitteet puhaltavat kuuman ilman aina samaan suuntaan jokaisella rivillä. Näin saliin muodostuu poistoilmapuolelle kuumakäytäviä ja tuloilmapuolelle kylmäkäytäviä. Melujakaumasta voidaan havaita, että kuumakäytävillä on keskimäärin korkeampi melutaso kuin kylmäkäytävil-5 Melun aikavaste 80 Magnitudi (db) Aika Suhteellinen magnitudi (db) Melun tehospektri Taajuus (Hz) Kuva 4: Konesalimelun aikavaste ja tehospektri. Taulukko 1: Konesaleissa mitatut akustiset parametrit Sali A Sali B Sali C L A,dB L maxa,db T 60,s A m α lä. Kuvassa 3 tummansinisellä alueella olevat laitekaapit ovat tyhjiä, joten luonnollisesti melu on tällä alueella alhaisempaa. Koska laitteiden äänitehoon ja havaintopisteen etäisyyteen ei usein käytännössä voida vaikuttaa, ainoiksi salin äänitasoon vaikuttaviksi parametriksi jäävät salin absorptio ja kaappien äänieristys. Lisäämällä salien seinä- ja kattopintoihin absorboivaa materiaalia, salien melutasoja voitaisiin vähentää merkittävästi melko pienin kustannuksin. Melulähteiden eli laitekaappien äänieristys on hankala toteuttaa häiritsemättä jäähdytysilman virtausta nykyisillä laitekaappiratkaisuilla. Uusimmissa laitekaappiratkaisuissa poistoilma voidaan johtaa ulos kaapin katon kautta, jolloin myös poistokanavan äänieristysvaihtoehdot paranevat. Suuri osa konesalimelusta aiheutuu laitteiden poistoilmavirtauksesta. Eristämällä kuuma- ja kylmäosiot saleissa mahdollisimman tehokkaasti toisistaan, parannetaan paitsi energiatehokkuutta, voidaan myös melutasoja mahdollisesti alentaa.6 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksissa mitattiin kolme TelecityGroup Finlandin konesalia pääkaupunkiseudulla. Salien keskimääräinen melutaso L A,eq oli kaikissa saleissa desibeliä, joten melutaso on huomattava ja sen voidaan katsoa aiheuttavan haittaa saleissa työskenteleville henkilöille [7, 8, 9, 10]. Palvelinsalien melu ylittää paikkapaikoin ylimmän EU:n asettaman 87 desibelin rajaarvon, mutta keskimääräisesti melualtistus jää rajan alapuolelle. Näin työnantajan ei voida katsoa olevan velvoitettu saattamaan melutasoa toteutunutta alemmaksi. Toisaalta yksikään sali ei ollut mittaushetkellä täyteen kalustettu, joten melulähteiden määrän kasvaessa myös salien äänitaso todennäköisesti kasvaa. Salien melutasosta muodostettu melujakauma kuvaa hyvin, missä kohden salia melu on voimakasta ja jakauman perusteella on helppoa osoittaa salien ongelmakohdat. VIITTEET [1] OKSA O, Palvelinsalien työympäristön meluselvitys, Diplomityö, Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu, Espoo, [2] TYÖSUOJELUHALLINTO, Työmelu, Työsuojeluopas ja -ohje, Aluehallintovirasto, Tampere, 2012, ISBN [3] EUROOPAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSVIRASTO, Data to describe link between osh and employability, EU-OSHA, Bryssel, 2002, ISBN [4] SCHROEDER M R, New method of measuring reverberation time, The Journal of the Acoustical Society of America, 37(1965) 3, [5] HONGISTO V, Meluntorjunta, Luentomoniste, [6] ROSSING T D, MOORE F R, & WHEELER P A, The Science of Sound, Addison- Wesley Massachusetts, 3rd edition, [7] MILLER J D, Effects of noise on people, The Journal of the Acoustical Society of America, 56(1974) 3, [8] PERSSON WAYE K, RYLANDER R, BENTON S, & LEVENTHALL H, Effects on performance and work quality due to low frequency ventilation noise, Journal of Sound and Vibration, 205(1997) 4, [9] PASSCHIER-VERMEER W & PASSCHIER W F, Noise exposure and public health, Environmental Health Perspectives, 108(2000) Suppl 1, [10] NELSON D I, NELSON R Y, CONCHA-BARRIENTOS M, & FINGERHUT M, The global burden of occupational noise-induced hearing loss, American Journal of Industrial Medicine, 48(2005) 6, Samankaltaiset tiedostot
Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Olli Oksa Palvelinsalien työympäristömelun selvitys Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 20.11.2012 Lisätiedot TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA
TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus Lisätiedot SWEPT SINE MITTAUSTEKNIIKKA (NOR121 ANALYSAATTORILLA)
SWEPT SINE MITTAUSTEKNIIKKA (NOR121 ANALYSAATTORILLA) KÄYTTÖKOHTEET: mittaukset tiloissa, joissa on kova taustamelu mittaukset tiloissa, joissa ääni vaimenee voimakkaasti lyhyiden jälkikaiunta-aikojen Lisätiedot 143081-1.1 1(5)+liitteet
1481-1.1 1(5)+liitteet DI Benoît Gouatarbès, TkT Henri Penttinen 1.7.2014 Nobinan Roihupellon linja-autovarikko Tilaaja: Nobina Finland Oy Tilaus: 11.6.2014 Yhteyshenkilö: Katja Olli ÄÄNITASOMITTAUKSET Lisätiedot ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO
ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT Erkki Björk Kuopion yliopisto PL 1627, 7211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO Melun vaimeneminen ulkoympäristössä riippuu sää- ja ympäristöolosuhteista. Tärkein ääntä Lisätiedot TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ
TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ SISÄLTÖ Tuulivoimalamelun synty ja ominaisuudet Tuulivoimalamelun mallinnuksen haasteet Olhavan tuulipuiston melumittaukset MELUN SYNTY JA OMINAISUUDET Lisätiedot Jukka Keränen, Petra Larm, Riikka Helenius, Jarkko Hakala, Valtteri Hongisto
AVOTOIMISTOTYÖPISTEIDEN VÄLINEN AKUSTIIKKA - LABORATORIOTUTKIMUS Jukka Keränen, Petra Larm, Riikka Helenius, Jarkko Hakala, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Ilmastointi- ja akustiikkalaboratorio Lemminkäisenkatu Lisätiedot VIIDEN PEITEÄÄNEN VERTAILU TOIMISTOLABORATORIOSSA - VAIKUTUKSET KESKITTYMISKYKYYN JA AKUSTISEEN TYYTYVÄISYYTEEN
VIIDEN PEITEÄÄNEN VERTAILU TOIMISTOLABORATORIOSSA - VAIKUTUKSET KESKITTYMISKYKYYN JA AKUSTISEEN TYYTYVÄISYYTEEN Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Eveliina Kankkunen* Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio Lisätiedot Insteam Consulting Oy
2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763 Lisätiedot VARUSMIESTEN VAPAA-AJAN MELUALTISTUS JA VAIKUTUKSET KUULOON
JA VAIKUTUKSET KUULOON Jaana Jokitulppo 1, Markku Toivonen, 2, Erkki Björk, 3 1 Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 Helsinki jaana.jokitulppo@akukon.fi 2 Porin Prikaati, Säkylän varuskuntasairaala Lisätiedot YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI
17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Lisätiedot ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ
ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ Henna Tahvanainen 1, Jyrki Pölkki 2, Henri Penttinen 1, Vesa Välimäki 1 1 Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Aalto-yliopiston sähkötekniikan Lisätiedot Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 26.1.2006/85 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään Lisätiedot Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys
Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 Lisätiedot Motocrosspyörien melupäästömittaukset
Suomen Moottoriliitto ry. Juha Korhonen Jussi Kurikka-Oja Meluselvitysraportti 30.9.2014 30.9.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 MELUPÄÄSTÖMITTAUKSET... 2 2.1 Mittausteoriaa... 2 2.2 Mittaustoiminta... Lisätiedot AVOTOIMISTOAKUSTIIKAN MITTAUS JA MALLINNUS. Jukka Keränen, Petra Virjonen, Valtteri Hongisto
AVOTOIMISTOAKUSTIIKAN MITTAUS JA MALLINNUS Jukka Keränen, Petra Virjonen, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio Lemminkäisenkatu 14-18 B, 20520 TURKU jukka.keranen@ttl.fi 1 JOHDANTO Lisätiedot on pinnan absorptiokerroin eli absorptiosuhde
Huone- ja teollisuusakustiikka Äänen heijastuminen ja absorptio Doris, I think I ve finally got the acoustics sorted out! 25.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Kaiuton ja kaikuisa Lisätiedot TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN
TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN VERTAILUA WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 Helsinki tuukka.lyly@wspgroup.fi Tiivistelmä WSP Finland Oy on yhdessä WSP Akustik Göteborgin yksikön kanssa Lisätiedot Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy
Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli... Lisätiedot Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072
! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue... Lisätiedot Avotoimistoakustiikan mittaus ja mallinnus
Rakenteiden Mekaniikka Vol. 41, Nro 1, 2008, s. 66 73 Avotoimistoakustiikan mittaus ja mallinnus Jukka Keränen, Petra Virjonen ja Valtteri Hongisto Tiivistelmä. Tutkimusten mukaan häiritsevin melunlähde Lisätiedot 6. Äänitasomittauksia Fysiikka IIZF2020
6. Äänitasomittauksia Fysiikka IIZF2020 Juha Jokinen (Selostuksesta vastaava) Janne Kivimäki Antti Lahti Mittauspäivä: 10.2.2009 Laboratoriotyön selostus 21.2.2009 Audio measurements. In this physics assignment Lisätiedot 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4
Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet Lisätiedot Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ
Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja Lisätiedot 073040-09.1. Naantalin voimalaitos ja satama-alue Ympäristömeluselvitys. Benoit Gouatarbes Tapio Lahti Timo Markula
073040-09.1 Naantalin voimalaitos ja satama-alue Ympäristömeluselvitys Benoit Gouatarbes Tapio Lahti Timo Markula Insinööritoimisto Akukon Oy Helsinki 8/2007 073040-09.1 1 (5)+liitteet DI Benoit Gouatarbes, Lisätiedot 11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1
Ympäristömelun arviointi ja meluohjearvot 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Melun mittaaminen 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Melun luokittelu Lisätiedot Akustiikkaa seinälevyillä
Akustiikkaa seinälevyillä 2011-06-13 Johdanto Huoneen akustiikkaan vaikutetaan tehokkaimmin asentamalla koko kattopinnan käsittävä sisäkatto. Useimmissa tapauksissa näin saavutetaan hyvä huoneakustiikka. Lisätiedot YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI
Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu Lisätiedot Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011
Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS Lisätiedot RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS
466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, Lisätiedot HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS
Ympäristömelu Raportti PR3608 Y02 Sivu 1 (7) Airiston Helmi Oy Gleb Eremine gleb.eremine@gmail.com Turku 28.8.2015 HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Airiston Helmi Oy Päivitys raporttiin PR3608 Y02, Lisätiedot SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS
SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja Lisätiedot Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen
AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteidenkorkeakoulu Kon-41.4005Kokeellisetmenetelmät Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen Koesuunnitelma Ryhmätyö TimoHämäläinen MikkoKalliomäki VilleKallis AriKoskinen Lisätiedot Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen
1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat Lisätiedot PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä
PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy on suorittanut louhinta- ja maanrakennustyökohteen, Tolkkinen II, Porvoo ympäristömelumittausta perustuen 8.5.2014 laatimaamme Lisätiedot Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset
Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Pitkäkoski Oy/Kemoran moottorirata Sito-Yhtiöt Juha Korhonen 29.6.2012 2 (9) 29.6.2012 Kemoran moottoriradan meluselvitys SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Melun Lisätiedot Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu
Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Melusta Lisätiedot Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu
Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta Lisätiedot RASKAAN LIIKENTEEN MELUPÄÄSTÖ. Sirpa Jokinen, Erkki Björk
Sirpa Jokinen, Erkki Björk Kuopion yliopisto, ympäristötieteiden laitos PL 1627, 70211 KUOPIO sjokinen@hytti.uku.fi, erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO Tieliikennemelu on huomattavin ympäristömelun lähde. Suomessa Lisätiedot 2.1 Ääni aaltoliikkeenä
2. Ääni Äänen tutkimusta kutsutaan akustiikaksi. Akustiikassa tutkitaan äänen tuottamista, äänen ominaisuuksia, soittimia, musiikkia, puhetta, äänen etenemistä ja kuulemisen fysiologiaa. Ääni kuljettaa Lisätiedot TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT
TUULIVOIMALAMELU Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Aiheita Nykyiset melun ohjearvot Tuulivoimalamelu ja sen erityispiirteet Tuulivoimalamelun leviäminen ympäristöön Lisätiedot Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka
Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä Lisätiedot AMPUMAMELUN TUTKIMUKSIA. Timo Markula 1, Tapio Lahti 2. Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi
Timo Markula 1, Tapio Lahti 2 1 Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi 2 TL Akustiikka Kornetintie 4A, 00380 Helsinki tapio.lahti@tlakustiikka.fi 1 JOHDANTO Melu Lisätiedot Melun seurantamittaukset 2011
113002-1 Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue Melun seurantamittaukset 2011 Timo Markula Liisa Kilpi Insinööritoimisto Akukon Oy Helsinki 8/2011 113002-1 1(7) DI Timo Markula, DI Liisa Kilpi 2.8.2011 Vuosangan Lisätiedot AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA
Marko Ståhlstedt Kauppakuja 2 21200 Raisio AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Yleistä Näyte Tilaaja:, Marko Ståhlstedt, 4.10.2007. Toimituspäivä: 10.10.2007. Näytteen asensi: Jarkko Hakala/TTL. Lisätiedot Opetustiloista. Ääniympäristöpalvelut, TTL Turku. Valtteri Hongisto 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi
Opetustiloista Valtteri Hongisto 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi Ääniympäristöpalvelut, TTL Turku TYÖPAIKKAMELU Mittaukset Teollisuus, toimistot, koulut Melu ja värähtelymittaus Huone ja rakennusakustiikka Lisätiedot EMO. Espoon musiikkiopisto EMO EMON MELUNTORJUNTAOHJELMA (MTO) PÄHKINÄNKUORESSA
EMO Espoon musiikkiopisto EMO EMON MELUNTORJUNTAOHJELMA (MTO) PÄHKINÄNKUORESSA EMON MELUNTORJUNTAOHJELMA (MTO) PÄHKINÄNKUORESSA Tiivistelmä Yleistä MTO on tehty meluasetuksen VNA85/2006 perusteella ja Lisätiedot POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014
Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014 Lisätiedot PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy
9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT Lisätiedot ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI.
ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI. Benoît Gouatarbès, Uli Jetzinger Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI benoit.gouatarbes@akukon.fi 1 JOHDANTO Lisätiedot 13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki
MITTAUSRAPORTTI 29.7.2011 Panimoravintola Huvila Jussi Hukkanen Puistokatu 4 57100 SAVONLINNA MELUMITTAUS PANIMORAVINTOLA HUVILAN KESÄKONSERTISTA 1. JOHDANTO Panimoravintola Huvilan Jussi Hukkanen on pyytänyt Lisätiedot Akustiikka ja toiminta
Akustiikka ja toiminta Äänitiede on kutsumanimeltään akustiikka. Sana tulee Kreikan kielestä akoustos, joka tarkoittaa samaa kuin kuulla. Tutkiessamme värähtelyjä ja säteilyä, voimme todeta että värähtely Lisätiedot KANGASALAN KULTTUURIKESKUS, KANGAS-ALASALIN AKUSTINEN
KANGASALAN KULTTUURIKESKUS, KANGAS-ALASALIN AKUSTINEN SUUNNITTELU Sara Vehviläinen 1, Henrik Möller 1, Jukka Ahonen 1 1 Akukon Oy Hiomotie 19 00380 Helsinki info@akukon.fi Tiivistelmä Kangasalan kulttuurikeskus, Lisätiedot SISÄTILAN PIENTAAJUISEN MELUN UUSI MITTAUSMENETELMÄ. David Oliva, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Vesa Koskinen
SISÄTILAN PIENTAAJUISEN MELUN UUSI MITTAUSMENETELMÄ David Oliva, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Vesa Koskinen Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio Lemminkäisenkatu 14-18 B, TURKU david.oliva@ttl.fi Lisätiedot Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o
1 / 6 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Jokikatu 7 80220 Joensuu JOENSUN UKONLAHDEN SYVÄSATAMAN MELUMITTAUKSET TAUSTAA Mittaukset suoritettiin liittyen Ukonlahden syväsataman ympäristölupaan. Lisätiedot TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI
Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli Lisätiedot DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS
Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.3.2015 Viite 1510022103 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Päivämäärä 4.3.2015 Lisätiedot PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI
16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi Lisätiedot Pilkku merkitsee, että kysymyksessä on rakennusmittaus (in situ) R W (db) vaaka/pysty. L n,w (db) Rakennus
Rakenteiden ääneneristävyys Tiiviyden vaikutus äänen eristävyyteen 12.2.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Ilmaääneneristävyys R / Ilmaääneneristysluku R W Rakenteen ilmaääneneristävyys Lisätiedot SIIRTOMATRIISIN JA ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITTAUS 1 JOHDANTO. Heikki Isomoisio 1, Jukka Tanttari 1, Esa Nousiainen 2, Ville Veijanen 2
Heikki Isomoisio 1, Jukka Tanttari 1, Esa Nousiainen 2, Ville Veijanen 2 1 Valtion teknillinen tutkimuskeskus PL 13, 3311 Tampere etunimi.sukunimi @ vtt.fi 2 Wärtsilä Finland Oy PL 252, 6511 Vaasa etunimi.sukunimi Lisätiedot Puhetilojen akustiikka. Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA
Puhetilojen akustiikka Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA Puheen ominaisuudet Äkilliset äänet ja soivat äänet Soinnilliset ja soinnittomat konsonantit (esim. lmn ja kpt) Vokaalit Normaali Lisätiedot Hailuodon lautta Meluselvitys
Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu Lisätiedot 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.
Akustiikan perussuureita, desibelit. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Tsunamin synty 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Tasoaallon synty 3.1.2013 Lisätiedot SAVONLINNASALI, KOY WANHA KASINO, KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA. Yleistä. Konserttisali
INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Akustiikan asiantuntija puh. 09-58933860, fax 09-58933861 1 SAVONLINNASALI, KOY WANHA KASINO, KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA Yleistä Konserttisali Helsinki 19.5.2003 Konserttisalin Lisätiedot LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS
LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen Lisätiedot PARVEKELASIEN JA KAITEEN ILMAÄÄNENERISTÄVYYDEN
PARVEKELASIEN JA KAITEEN ILMAÄÄNENERISTÄVYYDEN MITOITTAMINEN TIELIIKENNEMELUALUEELLE LABORATORIOMITTAUSTEN PERUSTEELLA Anttoni Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Temppelikatu 6 B 00100 HELSNKI anttoni.kananen@helimaki.fi Lisätiedot Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo
Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon Lisätiedot TYÖPISTEKOHTAINEN PEITTOÄÄNI AVOTOIMISTOSSA. Jani Kankare, Kalle Lehtonen, Vesa Viljanen, Tero Virjonen
AVOTOIMISTOSSA Jani Kankare, Kalle Lehtonen, Vesa Viljanen, Tero Virjonen Akustiikkatoimisto Promethor Oy Hämeenkatu 32 E, 20700 TURKU jani.kankare@promethor.fi 1 JOHDANTO Avotoimistossa toisten työntekijöiden Lisätiedot Melun arviointi ja hallinta haasteet luvittajalle ja toiminnanharjoittajalle
Melun arviointi ja hallinta haasteet luvittajalle ja toiminnanharjoittajalle Tapio Lahti TL akustiikka 2 Sisältöä Melun arviointi: laskenta ja mittaus menetelmät arviointisuure Lupaehdot BAT? melupäästö/melutaso Lisätiedot 1.1 Ilmastoinnin ja laitteiden melun arviointi
1.1 Ilmastoinnin ja laitteiden melun arviointi Kuuluuko ilmastointimelu selvästi? kuulu selvästi Onko muita äänekkäitä LVIS-laitteita? vesijohdot viemärit valaisimet hissit ole Onko muita äänekkäitä laitteita? Lisätiedot Melun terveysvaikutukset alle 80dB:n äänitasoilla
Melun terveysvaikutukset alle 80dB:n äänitasoilla Irja Korhonen Ylilääkäri, Työterveys Aalto Lähteet: Suomen Lääkärilehti 36/2012 v sk 67 sivut 2445 2450b; Carter & Beh 1989; Miedema 2007; 3T Työturvallisuus Lisätiedot KAIRAKONEEN AIHEUT- TAMA MELU VAIKUTUS KALOIHIN
Vastaanottaja Rajakiiri Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.11.2011 Työnumero 82138362 KAIRAKONEEN AIHEUT- TAMA MELU VAIKUTUS KALOIHIN KAIRAKONEEN AIHEUTTAMA MELU VAIKUTUS KALOIHIN Päivämäärä 7.11.2011 Lisätiedot KOHINA LÄMPÖKOHINA VIRTAKOHINA. N = Noise ( Kohina )
KOHINA H. Honkanen N = Noise ( Kohina ) LÄMÖKOHINA Johtimessa tai vastuksessa olevien vapaiden elektronien määrä ei ole vakio, vaan se vaihtelee satunnaisesti. Nämä vaihtelut aikaansaavat jännitteen johtimeen Lisätiedot Toimivat, esteettömät työtilat Esken verkostoseminaari IIRIS
150318 Toimivat, esteettömät työtilat Esken verkostoseminaari IIRIS NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto Kommenttipuheenvuoro Kuuloliitto ry muokattu viimeksi Lisätiedot TOIMISTOHUONEIDEN VÄLISEN ILMAÄÄNENERISTYKSEN
TOIMISTOHUONEIDEN VÄLISEN ILMAÄÄNENERISTYKSEN VAIKUTUS TYÖTEHOKKUUTEEN Valtteri Hongisto, Johanna Varjo, Henri Leppämäki, David Oliva, Jukka Hyönä Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio Lemminkäisenkatu Lisätiedot Helsingissä, 5.3.2009. Ympäristöministeriölle. Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä
Helsingissä, 5.3.2009 Ympäristöministeriölle Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä Suomen luonnonsuojeluliitto ry. esittää, että ympäristöministeriö ryhtyisi valmistelemaan ohjetta laskennallisten Lisätiedot PARVEKELASITUSTEN ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITOITUS
PRVEKELSITUSTEN ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITOITUS LIIKENNEMELULUEILL Mikko Kylliäinen 1 ja Pekka Taina 2 1 Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Pinninkatu 58 331 TMPERE mikko.kylliainen@helimaki.fi 2 Insinööritoimisto Lisätiedot Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen
Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen Johanna Varjo, Valtteri Hongisto, Henri Leppämäki*, David Oliva, Jukka Hyönä* Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, Lisätiedot Yleistä. Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet. Tentit. Kurssin hyväksytty suoritus = Harjoitustyö 2(2) Harjoitustyö 1(2)
Yleistä Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet Jouni Smed jouni.smed@utu.fi syksy 2006 laajuus: 5 op. (3 ov.) esitiedot: Java-ohjelmoinnin perusteet luennot: keskiviikkoisin 10 12 12 salissa β perjantaisin Lisätiedot Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen
Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä Ilkka Niskanen Paljon mielipiteitä, tunnetta, pelkoa, uskomuksia 2 Tuulivoimaa Euroopassa ja Suomessa Maa Pinta-ala km2 Lisätiedot Akustiikan haasteet toimistoissa. Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere
Akustiikan haasteet toimistoissa Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere Arto Rauta Konseptikehittäjä - Toimistot Konseptikehittäjän tehtävä Ecophonilla on jakaa akustiikkaasiantuntemusta erilaisten Lisätiedot Tapio Lokki, Sakari Tervo, Jukka Pätynen ja Antti Kuusinen Aalto-yliopisto, Mediatekniikan laitos PL 15500, 00076 AALTO etunimi.sukunimi@aalto.
MUSIIKKITALON ISON KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA Tapio Lokki, Sakari Tervo, Jukka Pätynen ja Antti Kuusinen Aalto-yliopisto, Mediatekniikan laitos PL 1, 76 AALTO etunimi.sukunimi@aalto.fi Tiivistelmä Musiikkitalo Lisätiedot YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma
YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu- Lisätiedot Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA-
Vastaanottaja Petri Tuominen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY Lisätiedot HUONEAKUSTIIKAN MALLINNUS TEOLLISUUSTILOISSA - NETTITYÖKALU
HUONEAKUSTIIKAN MALLINNUS TEOLLISUUSTILOISSA - NETTITYÖKALU Jukka Keränen, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos Lemminkäisenkatu 14-18 B, 20520 TURKU jukka.keranen@ttl.fi 1 JOHDANTO Vuonna 2004 otettiin Lisätiedot Kaavan 8159 meluselvitys
Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ Lisätiedot AKUSTINEN KAMERA ILMAÄÄNENERISTÄVYYSONGELMIEN SEL- VITTÄMISESSÄ
AKUSTINEN KAMERA ILMAÄÄNENERISTÄVYYSONGELMIEN SEL- VITTÄMISESSÄ Kai Saksela 1 ja Jonas Nyberg 1 1 Noiseless Acoustics Oy Keskustakuja 3 D 17, 01150 Söderkulla etunimi.sukunimi@nlacoustics.com Tiivistelmä Lisätiedot Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset. RakMK C1 rakentamisen ohjaajana. Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus. Koulurakennusten akustiset ratkaisut
Koulurakennusten akustiset ratkaisut Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma, C1-1998 osa Ääneneristys ja meluntorjunta on suunniteltava ja toteutettava niin, että toimintaa Lisätiedot Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö
1 (7) 87 Live Entertainment Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava konsertti, Olympiastadion HEL 2015-004432 T 11 01 00 02 Päätös on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisen ilmoituksen Lisätiedot Suunnitteluopas. Äänenvaimennus leijuvat akustiikkakentät vai täysin peittävä alakatto
Suunnitteluopas Äänenvaimennus leijuvat akustiikkakentät vai täysin peittävä alakatto 1 1. Standardit... 3 2. Äänenvaimennuksen mittaustapa... 3 3. Ääntä vaimentavat, leijuvat sisäkattokentät... 6 4. Akustinen Lisätiedot TUULIVOIMALAMELU. TUULIVOIMA VASTA TAI MYÖTÄTUULESSA Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT 19.3.2013
TUULIVOIMALAMELU TUULIVOIMA VASTA TAI MYÖTÄTUULESSA Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT 19.3.2013 2 Aiheita Nykyiset melun ohjearvot Tuulivoimalamelu ja sen erityispiirteet Tuulivoimalamelun leviäminen Lisätiedot Kohti uuden sukupolven digitaalipianoja
Kohti uuden sukupolven digitaalipianoja Heidi-Maria Lehtonen, DI Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Esitys RISS:n kokouksessa 17.11.2010 Esityksen sisältö Lisätiedot Pientalojen radonpitoisuuksien tilastollinen analyysi
Pientalojen radonpitoisuuksien tilastollinen analyysi (Valmiin työn esittely) 11.4.2011 Ohjaaja: DI Jirka Poropudas Valvoja: Prof. Raimo Hämäläinen Sisältö 1. Tausta 2. Tavoitteet 3. Menetelmät 4. Tulokset Lisätiedot Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Riikka Helenius, David Oliva
ÄÄNIYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUS HOITOHENKILÖKUNNAN TYÖOLOSUHTEISIIN Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Riikka Helenius, David Oliva Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio Lemminkäisenkatu 4-8 Lisätiedot Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä
Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento Martti Vainio Äänet, resonanssi ja spektrit Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Puheen akustiikan perusteita p.1/37 S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Lisätiedot huone aktiivinen järjestelmä
VIRTUAALIAKUSTIIKALLA PAREMPIA MUSIIKIN OPETUS- JA HAR- JOITUSTILOJA? Jukka Pätynen ja Tapio Lokki Teknillinen korkeakoulu, Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio PL 54, 215 TKK jpatynen@tml.hut.fi, Lisätiedot METALLITEOLLISUUDESSA ESIINTYVÄN MELUN MITTAAMI- NEN, ARVIOINTI JA MITTAUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TYÖTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA
SAARA SEPPÄNEN METALLITEOLLISUUDESSA ESIINTYVÄN MELUN MITTAAMI- NEN, ARVIOINTI JA MITTAUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TYÖTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006
TESTASSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006 Ilmanvaihtokoneen Parmair Iiwari KAK - tiiviys, - ilmansuodattimen ohivuoto, - ääni- ja virtaustekniset suoritusarvot, - ominaissähköteho - lämpötekniset suoritusarvot. Lisätiedot 19268 JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005
JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com Lisätiedot Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007
Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten v22.10.2007 Suunnitteluohjelma lyhyesti työkalun avulla voi arvioida avotoimistoon muodostuvat akustiset olosuhteet nopeasti Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute