Source: http://docplayer.pl/3021490-Do-uczestnikow-postepowania.html
Timestamp: 2017-08-17 17:40:08+00:00
Document Index: 10034818

Matched Legal Cases: ['art. 38', 'Art. 29', 'Art.29', 'Art. 29', 'Art. 29', 'Art. 29', 'Art. 29', 'Art. 29', 'Art. 29', 'Art. 29', 'Art. 29', 'Art. 29', 'art. 47', 'art. 47', 'Art. 47', 'Art. 57', 'Art. 47', 'Art. 29']

1 Kielce, r. Znak :AK.ZP/B/241/2/2009 Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania nr AK/ZP/B/241/2/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach. Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach uprzejmie informuje, Ŝe na zgłoszone pisemne pytania z 08, 11, 12, 13, r. udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U ze zm.): Pytanie nr 268: Prosimy o udostępnienie rysunków instalacyjnych w wersji dwg w celu sporządzenia właściwych przedmiarów. Odpowiedź przy pytaniu nr 71: Na etapie postępowania przetargowego nie udostępniamy dokumentacji w wersji plików dwg,. Dokumentacja ta zostanie przekazana Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę. Pytanie nr 269: W zestawieniu stali do rys. PW-K lp. [2.2], występują dwojakiego rodzaju błędy: (1) -rachunkowe (błędny wynik iloczynu "kgxszt.") w poz. 6, 7, 8 i 14, 15 (np. łączna masa poz. 15 odpowiada wykonaniu 10szt. a w tabeli jest 17szt.); (2) - ilościowe w poz. 6 winno być 8szt., jest 4; w poz. 7 winno być 76szt., jest 68szt. W zestawieniu stali do rys. PW-K-9.3 pominięto masę sworzni: ~100,5kg. Uwzględniając powyŝsze, łączna ilość stali (wraz ze spoinami) dla pozycji 270, 271 oraz 274 odbiega od tej podanej w przedmiarach i wynosi kg. Prosimy o potwierdzenie. Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie dotyczące zestawienia stali dla rys.k13.0 informuję, Ŝe faktycznie pojawiły się rozbieŝności w ilości blach pomiędzy rysunkiem a zestawieniem. Łączna suma konstrukcji stalowej wliczając sworznie belek stropowych z rys.k9.3 wynosi 97863,01kg. Pytanie nr 270: Prosimy o wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia Według nas w projekcie przewidziano węzeł cieplny (wymiennikownię) dla potrzeb c.o. i c.t. natomiast kotłownię gazową dla potrzeb c.w.u. Prosimy o potwierdzenie tego toku rozumowania oraz potwierdzenie, Ŝe technologia węzła cieplnego (za wyjątkiem układu regulacyjno-pomiarowego dostarczanego przez MPEC) winna być objęta ofertą. Informujemy, Ŝe odpowiedź Zamawiającego z dnia na pytanie nr 11 jest niezgodna ze stanem faktycznym, poniewaŝ w kartach doboru central znajdujących się w Projekcie Wykonawczym (Tom VIII\Załaczniki\Centrale wentylacyjne) chłodnice opisane są jako wodne. Ponownie prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju czynnika chłodniczego chłodnic w centralach wentylacyjnych. Odpowiedź: Projekt węzła cieplnego zgodnie z ustaleniami inwestora z MPEC w Kielcach nie wchodzi w zakres oferty - zamieszczony jest jedynie do celów informacyjnych naleŝy zapewnić doprowadzenie wody i energii elektrycznej i odprowadzenie kanalizacji sanitarnej oraz wykonać odpowiednie podejścia instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego zgodnie z tym projektem. Na skutek błędu w plikach doboru central wentylacyjnych znalazły się chłodnice wodne. Zgodnie z opisem technicznym w centralach wentylacyjnych są chłodnice freonowe. Rozszerzamy informacje zawartą w dokumentacji o karty katalogowe doboru central wentylacyjnych wyposaŝonych w chłodnice freonowe 1330g(CN1.pdf 1330g CNW8.pdf.) uzupełnienie nr 8 Pytanie nr 271: Ponawiamy wniosek o uzupełnienie dokumentacji zawarty w naszym pytaniu oznaczonym przez Zamawiającego nr 12. Odpowiedź Zamawiającego na to pytanie z dnia jest częściowo niezgodna z treścią pytania, a częściowo niezgodna ze stanem 1
2 faktycznym. Pytanie nasze dotyczyło instalacji i urządzeń zasilających chłodnice central wentylacyjnych, natomiast w odpowiedzi Zamawiający opisuje usytuowanie jednostek zewnętrznych oraz przewodów freonowych systemów VRV 1-6. Wskazane przez Zamawiającego pliki doboru agregatów chłodniczych dotyczą równieŝ jednostek zewnętrznych systemów VRV 1-6. Informujemy Zamawiającego, Ŝe systemy VRV tworzą odrębne układy i z chłodnicami central wentylacyjnych nie mają nic wspólnego. Dla chłodnic central wentylacyjnych niezbędne są osobne urządzenia (agregaty freonowe agregaty wody lodowej) oraz osobna instalacja (rurociągi) chłodnicza, a udostępniony nam projekt niczego takiego nie zawiera. Mając na uwadze powyŝsze prosimy o niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji oświadczenie, Ŝe oferta instalacji i urządzeń zasilających chłodnice central wentylacyjnych nie zawiera. Odpowiedź: Rozszerzamy informację zawartą w projekcie o zestawienie agregatów chłodniczych i opis ich połoŝenia i tras prowadzenia rur freonowych od agregatów chłodniczych do chłodnic freonowych central wentylacyjnych o ile są zlokalizowane w innym miejscu niŝ obok central. Zestawienie agregatów chłodniczych dla central wentylacyjnych Ilość Centrala chłodu [kw] Rodzaj agregatów Ilość agregató w Rodzaj modułów sterowania Ilość Długość modułów przewodów sterowania freonowych Średnice przewodów freonowych ciecz gaz CN PUHY- P250YHM-A PAC- AH250MG 2 2x22,0 m 9,52 22,2 PAC- AH200MG CNW1 136,5 PUHY-P600Y 2 6 2x85,0 m 15,88 28,58 CNW2 1,3 MUZ- GC35VA ,0 m 6,35 9,52 CNW3 2 MUZ- GC35VA ,0 m 6,35 9,52 2
3 CNW4 12,7 PUHZ- P140VHA ,0 m 9,52 15,88 CNW5 30,6 PUHZ-P200YHA 2 2 2x13,0 m 9,52 25,4 PUHZ-P200YHA 9,52 CNW8 32, x7,0m 25,4 PUHZ- P125VHA2 9,52 15,88 CNW10 10, ,0 m Wszystkie dobrane jednostki są uŝyte jako przykładowe. centrala CNW1 - agregaty umieszczone będą na dachu (poziom +3) obok agregatów dla układów 4 i 5 (osie C-E 16-17). Przewody freonowe prowadzone będą od poziomu +3 do poziomu 1 szachtem przy osiach B-16 i dalej na poziomie 1 korytarzem 1/19 przez pomieszczenie węzła cieplnego -1/07 do centrali CNW1 w pomieszczeniu -1/06. centrale CNW2, CNW3, CNW4, CNW5 - agregaty umieszczone będą w bezpośrednim sąsiedztwie na dachu (poziom +3) wzdłuŝ agregatów dla układów 1-3 (osie B-C 7-8). centrala CNW8 - agregat umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie centrali (poziom +4 osie I- J 2-3) centrale CNW10 i CN1 - agregaty umieszczone nad rampą wjazdową do garaŝu (poziom -1) obok agregatu dla układu 6 (osie D-E 16-17). Przewody freonowe wejdą do korytarza przy windzie (między osiami D-E) i prowadzone będą do central wentylacyjnych przez korytarz -1/20 do pomieszczenia centrali CN1 (osie D-E 12-14) przez korytarz -1/19 do centrali CNW10 (osie C-D 12-14). Pytanie nr 272: Zestawienie ilościowe zawartości szaf (tabele w "1.9 Zestawienia urządzeń") nie zgadza się z rysunkiem. Prosimy o wskazanie, które jest właściwe? 3
4 Odpowiedź: Proszę przyjąć wartości z tabeli w "1.9 Zestawienia urządzeń". Pytanie nr 273: W specyfikacji znajdują się monitory LCD z wejściami dla sygnału CVBS. Wg specyfikacji stacji podglądowych (software, sprzęt) nie będą one wykorzystywane. Czy inwestor podtrzymuje wymóg wejść CVBS, jeŝeli tak z jakiego powodu? Odpowiedź: W celu zagwarantowania jak najdłuŝszej ciągłej bezawaryjnej pracy monitorów w projekcie instalacji CCTV zostały wyszczególnione monitory dedykowane do systemów telewizji przemysłowej. PoniewaŜ w systemie przewiduje się kamery i kodery posiadające wyjścia/wejścia CVBS istnieje uzasadniona potrzeba posiadania przez monitory tegoŝ wejścia. Wejścia CVBS monitorów będą wykorzystywane w trakcie wykonywania prac konfiguracyjnych i serwisowych. Pytanie nr 274:Urządzenia wyspecyfikowane w tabelach "1.9 Zestawienia urządzeń" są zdecydowanie nadmiarowe (np. "szafa 7" 2 kamery video IP podłączone do 48-portowego przełącznika). Jakie jest uzasadnienie, czy moŝna zoptymalizować dobór urządzeń. Odpowiedź: Prosimy pozostawić przełącznik 48 portowy. Przełącznik znajdujący się w szafie 7 obsługuje 2 kamery IP oraz 4 kontrolery KD. Projektant przewidział zastosowanie w kaŝdej szafie takiego samego przełącznika sieciowego by ułatwić konfigurację oddzielnych VLAN dla KD i CCTV. Pytanie nr 275:BVMS Lite 1.1 nie jest juŝ oferowany przez producenta. Prosimy o aktualizację zestawienia? Instalacje teletechniczne Tom XIV. Odpowiedź: Prosimy zastosować BVMS Professional 2.0. Pytanie nr 276: Prosimy o przedstawienie zestawienia materiałowego do przedmiarów w rozbiciu na poszczególne instalacje. W chwili obecnej wszystkie instalacje teletechniczne zawarte są w jednym przedmiarze a co za tym idzie zestawienie materiałów jest wspólne dla wszystkich instalacji. Brak wersji elektronicznej przedmiarów uniemoŝliwia nam samodzielne rozdzielenie materiałów na poszczególne systemy teletechniczne. Odpowiedź: Na tym etapie nie przewidujemy zmian w dokumentacji. Pytanie nr 277: Dot. przedmiaru z Tomu XI Urządzenia mechaniczne sceny prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 3 przedmiaru mówiącej o napędach - jakie konkretnie napędy naleŝy wycenić w tej pozycji? Odpowiedź: Jest to mechanizm kurtynowy kurtyny ręcznej Prosimy rozpatrywać przedmiary razem z Projektem Wykonawczym częścią rysunkową i opisową. Zgodnie z rysunkiem MS 02 poz. 44 przewidywano torowisko kurtynowe Joker 95 równowaŝne (Art. 29 p.3 napędzane ręcznie, przystosowane do zawieszenia na rurze okrągłej (belce sztankietu). Lina napędowa musi mieć napinacz wagowy. Kartę katalogową torowiska kurtynowego zamieszczamy w uzupełnieniu nr 8. Pytanie nr 278: W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 48 z dnia prosimy o podanie danych technicznych dla wykonania zabezpieczenia metodą jet grounting (ilości, średnicy i długości kolumn cementowo-gruntowych). Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe nośność uformowanych kolumn metodą iniekcji (jet grounding) podczas podbijania fundamentów winna zawierać się w przedziale kN/mb w zaleŝności od podbijanego budynku, informacje zawarte są jest w 3 ekspertyzach technicznych stanu istniejących budynków przyległych do granicy działki przekazane z projektem budowlanym; natomiast ilość, średnicę i długość winna określić specjalistyczna firma zajmująca się wykonywaniem w/w technologii, po wykonaniu rozbiórki istniejących budynków i wykonaniu dodatkowych odwiertów geotechnicznych, o których mowa w zaleceniach pkt.10 opisu technicznego konstrukcja TOM III A. Pytanie nr 279: W związku z bliskim sąsiedztwem dróg oraz szczupłością terenu pod budowę czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji kondygnacji podziemnych na wykonanie ich w ścianie szczelinowej? Odpowiedź: Zmiana konstrukcji ścian podziemnych na ściany szczelinowe spowodowałaby zwiększenie grubości przegrody, co w konsekwencji naruszyłoby parametry klatek schodowych i dróg dojazdowych w garaŝu. Pytanie nr 280: Dot. posadzek w garaŝach podziemnych jakie wykończenie posadzek naleŝy ująć 4
5 w ofercie: czy utwardzenie trudnościeralne zaimpregnowane preparatem standard SIKA wg Tabeli Zestawienie przegród budowlanych -str.23 opisu arch.; czy posadzkę z Ŝywicy epoksydowej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną? Odpowiedź: Zgodnie z opisem z Tomu I - Architektura Beton B30 zatarty na gładko, utwardzany powierzchniowo preparatem SIKA m (Art.29 p.3.odporność na ścieranie 3.9cm3/50cm2 na tarczy Boehmego; Minimalna twardość 7 w skali Mohsa; Wymagany brak pylenia, pełna mrozoodporność, odporność na powstawanie rys, szczelność warstwy powierzchniowo utwardzonej i łatwość czyszczenia i konserwacji. Konstrukcja warstw nośnych posadzki garaŝu i rozmieszczenie dylatacji wg projektu konstrukcji. Na posadzce naleŝy namalować farbą chlorokauczukową, drogową, w kolorze białym pasy ruchu, oznaczenia kierunku ruchu, przejścia piesze i stanowiska postojowe wraz z numeracją. Na słupach namalować poziome pasy ostrzegawcze czarno Ŝółte. Organizacja ruchu zgodnie z oznaczeniem na rzutach kondygnacji podziemnych. Pytanie nr 281: Ze względu na rozbieŝności w zakresie ilości oraz typy grzejników prosimy o załączenie do dokumentacji rozwinięć instalacji grzewczych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji c.o. grzejnikowej. Odpowiedź: Informację o ilościach oraz typach grzejników naleŝy przyjmować zgodnie z projektem wykonawczym TOM VII Instalacje centralnego ogrzewania, gazu i kotłowni wbudowanej na rysunkach: 1. VII - 01_Rzut poziomu -2 garaŝu podziemnego.pdf 2. VII - 02_Rzut poziomu -1 garaŝu podziemnego.pdf 3. VII - 03_Rzut poziomu 0.pdf 4. VII - 04_Rzut poziomu +1.pdf 5. VII - 05_Rzut poziomu +2.pdf 6. VII - 06_Rzut poziomu +3.pdf 7. VII - 07_Rzut poziomu +4.pdf Z powodu błędu w zapisie pliku grzejniki opis grzejników na poziomie 0 został wyłączony. Załączam plik z opisami grzejników VII - 3_Rzut poziomu 0_.pdf jako uzupełnienie nr 8. Pytanie nr 282: Prosimy o podanie rozwiązania w zakresie sterowania poszczególnymi obiegami grzewczymi ogrzewania podłogowego. Załączone do wykazu zestawienie materiałów precyzuje jedynie montaŝ pomp oraz zaworów 3-drogowych na rozdzielaczach, nie wskazuje natomiast elementów wykonawczych w zakresie regulacji temperatury tj. siłowników do zaworów, rozdzielaczy z rotometrami, modułów głównych do sterowania obiegami grzewczymi, termostatów pomieszczeniowych. Odpowiedź: Rozszerzamy informację zawartą w projekcie o automatykę instalacji podłogowej. Zastosowano rozdzielacze do ogrzewania podłogowego typu 53 VA produkcji TC równowaŝne (Art. 29 p.3 z wbudowanymi zaworami do regulacji ilości przepływu wody i do odcinania. KaŜda pętla ogrzewania podłogowego sterowana będzie siłownikiem termoelektrycznym RA 57 sterownym regulatorem pomieszczeń z czujnikiem bimetalicznym 24 V. Przed kaŝdym rozdzielaczem zamontowany będzie zawór trójdrogowy i pompa mieszająca np. typu UPS Seria F GRUNDFOS równowaŝne (Art. 29 p.3. Pytanie nr 283: Prosimy o podanie grubości izolacji styropianowej dla ogrzewania podłogowego. Odpowiedź: Grubość izolacji styropianowej oraz konieczność zastosowania innych komponentów (np. folia PE, płyta systemowa, klipsy montaŝowe) dla ogrzewania podłogowego naleŝy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu. Pytanie nr 284: Dokumentacja na wykonanie instalacji grzewczej podaje, iŝ instalację naleŝy wykonać z rur stalowych czarnych. Prosimy o wskazanie wg jakiej normy PN-78/H i czy PN-78/H naleŝy przyjąć rury do wyceny? Odpowiedź: Do wyceny naleŝy przyjąć rury wg norm PN-78/H i Pytanie nr 285: Ze względu na brak w przekazanych materiałach przetargowych rozwiązania co do 5
6 montaŝu komina do kotła gazowego prosimy o zamieszczenie kart doboru wraz ze specyfikacją materiałową elementów składowych komina. Odpowiedź: Rozszerzam informację zawartą w projekcie o wytyczne doboru komina. Zgodnie z opisem technicznym dla przykładowego doboru kotła LOGOBLOC L150 równowaŝne (Art. 29 p.3, który jest kotłem z palnikiem nadmuchowym przekrój i wysokość komina naleŝy dobrać według zaleceń producenta. Dobrano izolowany komin ze stali kwasoodpornej Dn 250 technologii dowolnego producenta kominów, zgodny z wytycznymi producenta kotła. Pytanie nr 286: Prosimy o dołączenie do materiałów przetargowych schematu punktu redukcyjnopomiarowego gazu. Ponadto, czy moduł sterujący naleŝy przewidzieć w wersji 24V 230V. Odpowiedź: Urządzenia punktu pomiarowego podano w projekcie TOM VII Instalacje centralnego ogrzewania, gazu i kotłowni wbudowanej na rysunku VII - 03_Rzut poziomu 0.pdf Rozszerzamy informację zawartą w projekcie o rysunek punktu redukcyjno-pomiarowego VII - schemat punktu redukcyjno-pomiarowego.pdf Moduł sterujący zgodnie z podanym oznaczeniem MD.2.ZA zasilany będzie przez zasilacz PS-6 napięciem 12V z akumulatorem AKU-17 który zasilany jest napięciem 230V. Schemat punktu redukcyjno-pomiarowego.pdf w uzupełnieniu nr 8. Pytanie nr 287: Jaki typ izolacji i grubość naleŝy przyjąć do rur z tworzywa w warstwach podłogowych instalacji c.o.? Odpowiedź: Rozszerzamy informacje zawarte w projekcie o grubości izolacji przewodów c.o. prowadzonych w posadzce przewody c.o. prowadzone w posadzce izolować otulinami polietylenowymi z powierzchniową warstwą ze wzmocnionego polietylenu o grubości ok. 0,05 w kolorze czerwonym np. Thermacompact S produkcji Thermaflex o grubości 9. Pytanie nr 288: Jaki biały montaŝ ma być zamontowany w pomieszczeniach 0/21,0/24,0/32,1/76,1/96,2/14,2/28,2/61,2/54,2/51. Brak tych pomieszczeń we wskazanym w odpowiedziach opisie architektury. Odpowiedź: 0/21, 0/24 pomieszczenia przygotowane do aranŝacji przez najemców 0/32 Pomieszczenie BHP - zgodnie z TABELĄ: ZESTAWIENIE WYPOSAśENIA ŁAZIENEK standard II uzupełnienie nr 8. 1/76 przedpokój garderoby nie występują tam elementy białego montaŝu 1/96 garderoba muzyków - nie występują tam elementy białego montaŝu 2/14 kuchnia - socjal pracowników zgodnie z Tomem XIX - AranŜacja meblowa - standard IKEA (Art. 29 p.3 2/28 kuchnia ogólnodostępna pomieszczenie gospodarcze w hotelu zgodnie z Tomem XIX - AranŜacja meblowa - standard IKEA (Art. 29 p.3 2/61, 2/54, 2/51 kuchnie apartamentów zgodnie z Tomem XIX - AranŜacja meblowa - standard IKEA (Art. 29 p.3 Pytanie nr 289: Prosimy o podanie przykładowych producentów białego montaŝu (umywalek, baterii, misek ustępowych itd.). Na podstawie pokazanych w opisie architektury elementów tzn. rysunek wraz z wymiarami, zdjęcie, które wskazują na konkretnego producenta, cięŝko jest dobrać odpowiednią armaturę, gdyŝ nie wiemy czy ma ona spełniać jedynie podane wymiary, czy równieŝ ma być zachowany taki właśnie design jak na zdjęciu. Odpowiedź W załączeniu plik ZESTAWIENIE WYPOSAśENIA ŁAZIENEK.pdf z opisem elementów białego montaŝu. Ze względu na rangę projektowanego obiektu prosimy o dobór urządzeń takich jak w zestawieniu ch (Art. 29 p.3. Zestawienie wyposaŝenia łazienek znajduje się w uzupełnieniu nr 8 Pytanie nr 290: Z jakiego materiału ma być wykonana instalacja wody zimnej w garaŝu i instalacji p.poŝ. (rozbieŝności pomiędzy projektem a specyfikacją techniczną wykonania robót). Odpowiedź: Instalację wody zimnej i wody p.poŝ. naleŝy wykonać zgodnie z PW tom VI Instalacje wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz z PW tom IX Instalacja przeciwpoŝarowa Pytanie nr 291: W jakiej formie wykonawca powinien wykazać zastosowane w ofercie 6
7 równowaŝne zamienniki wyrobów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej przedmiarze robót. Odpowiedź: Wykonawca powinien wykazać zastosowane w ofercie elementy równowaŝne w formie tabeli w której określone zostaną elementy zaprojektowane i ich zamienniki z załączonymi kartami katalogowymi. Pytanie nr 292: W przedmiarze CDI 252/05/2008 w pkt. 5 napisano "Kurtyna tekstylna - 14x20 m okno portalowe". Proszę o informacje dotyczące wykonania kurtyny. Z ilu warstw i z jakich materiałów wykonana ma być kurtyna? Czy wystarczy warstwa pluszu dekoracyjnego na front i druga warstwa tłumiąca z tkaniny np. typu Molton? Jaki ma być stopień drapowania tkaniny, jakie zakładki? Tkanina kurtyny po zsunięciu się na boki zajmować będzie ok. 1,2-1,4 m szerokości. Czy do kurtyny ma być równieŝ wykonany lambrekin (fartuszek) wykrywający mechanizm jezdny kurtyny i jaką ma mieć wysokość?" Odpowiedź: Informacje dotyczące wykonania kurtyny: - plusz dekoracyjny jako pierwsza warstwa drapowanie 300%; - podszewka jako druga warstw; - na górze kurtyny pas tapicerski z wszytymi trokami do podwiązywania do aparatu kurtynowego. - aparat kurtynowy jest zaprojektowany jako rozsuwany, a więc kurtyna składa się z dwóch elementów ; wymiary kaŝdego z nich : h= 14m ;szer. = 11 m. - lambrekin wysokość 120 cm, drapowany 300 % z pasem i wszytymi trokami, bez drugiej warstwy. Pytanie nr 293: Przedmiar robót konstrukcyjnych nie ujmuje dodatkowego zbrojenia na przebicie w postaci szyn Halfen a, a w projekcie i opisie jest Czy naleŝy kalkulować ww. elementy? Odpowiedź: JeŜeli przedmiary nie ujmują elementów składowych dokumentacji tj. szyny na przebicie, a są wyszczególnione w zestawieniach na rysunkach naleŝy je kalkulować. Pytanie nr 294: W przypadku braku zgody na wykonanie i pozostawienie w gruncie elementów zabezpieczenia ścian wykopów w przyległych terenach prywatnych posesji Głowackiego 4 i podwórka posesji śeromskiego 14 oraz terenach miejskich konieczne jest wykonanie zabezpieczenia ścian wykopu w granicach działki. W takim przypadku zostaną wykonane np. ścianki szczelne w granicy działki łącznie z kotwami gruntowymi pozostawionym poza granicami działki (potrzebna zgoda na ich pozostawienie), a wymiary zewnętrzne budynku ulegną zmniejszeniu. Czy Inwestor dopuszcza takie rozwiązanie. Jeśli nie to prosimy o przedstawienie alternatywnego rozwiązania. Odpowiedź: W przypadku negatywnych odpowiedzi odnośnie zajęcia pasa przyległych terenów, alternatywnym rozwiązaniem wykonania ścian piwnic jest podzielenie robót budowlanych na etapy od części środkowej budynku (zbiornik ppoŝ) do części zewnętrznej o określonej szerokości, wykorzystując samostateczność ściany wykopu skała, wykonaniu warstwy torkretu na siatce zbrojeniowej i ułoŝeniu (przyklejeniu) odpowiednio warstw styropianu i izolacji przeciwwodnej w postaci folii budowlanej przyklejane do wylewanego betonu. Pytanie nr 295: Warstwy ścienne C1, C2, C2a, itp. wymienione w spisie warstw przegród tom II projektu wykonawczego zgodnie z opisem powinny być wykonane między innymi z cegły pełnej rozbiórkowej. Czy kwestia uŝycia cegły z rozbiórek jest uwarunkowana ekonomiką wykorzystania materiałów, czy ma to uwarunkowania dotyczące akustyki obiektu? Czy cegła pełna ręcznie formowana moŝe być uŝywana zamiast cegły rozbiórkowej i czy spełnia wymogi akustyki pomieszczeń? Odpowiedź: Kwestia uŝycia cegły rozbiórkowej uwarunkowana jest wytycznymi akustycznymi (tom X). Cegła rozbiórkowa ma charakterystykę akustyczną najbardziej zbliŝona, dla ścian wew. tego typu sal. Cegłę rozbiórkową moŝna zastąpić cegłą pełną ceramiczna ręcznie formowana, fabrycznie formowana itd. pod warunkiem Ŝe cegła taka powinna być sezonowana przez okres min. 10 lat. Pytanie nr 296: Warstwy ścienne C1, C2, C2a, itp. wymienione w spisie warstw przegród tom II 7
8 projektu wykonawczego zawierają warstwę z cegły pełnej rozbiórkowej, której wysokość przekracza 12m. Naszym zdaniem naleŝy zaprojektować pośrednie podparcie ściany warstwowej, zgodnie ze stosowną normą. Prosimy o stanowisko w tej sprawie. Odpowiedź: Warstwy ściany z cegły rozbiórkowej podpierane są systemem Halfena m (Art. 29 p.3 innym systemowym do podwieszania tego typu przegród informacje tą moŝna znaleźć w detalach do Tomu II dot. Rozwiązania ścian i okładzin na nich umieszczonych Pytanie nr 297: Pomieszczenie 1/04, 1/06 1/08 1/12 1/27 architektura opis posadzki granit czarny - przedmiar P1 posadka granit szary proszę o jednoznaczne określenie rodzaju posadzki w pomieszczeniu? Odpowiedź: NaleŜy przyjąć posadzkę P1 granit szary. Pytanie nr 298: Pomieszczenie 1/07 brak w przedmiarze posadzki kamiennej P1 granit proszę o uzupełnienie wskazanie innej posadzki Odpowiedź: NaleŜy przyjąć posadzkę P1 granit szary. Pytanie nr 299: W pomieszczeniach na poziomie 1 garderoby od 1/15 do 1/40 są przewidziane klimatyzatory sufitowe montowane w rusztach od sufitów podwieszanych a projekt architektury nie przewiduje sufitów podwieszanych tylko sufity akustyczne Su4 montowany przy stropie co powoduje brak moŝliwości montaŝu oraz podłączenia klimatyzatora prosimy o wyjaśnienie? Odpowiedź: Zgodnie z opisem z Tom-I: Podwieszenie sufitu akustycznego na konstrukcji drewnianej i na zawiesiach elastycznych mocowanie bezpośrednio do konstrukcji stropu, zgodnie z rysunkami aranŝacji pomieszczeń. NaleŜy wykorzystać konstrukcję sufitu akustycznego. Pytanie nr 300: Pomieszczenie 1/34 1/37 w opisie architektury jest P2 wykładzina a w przedmiarze P1 granit proszę o jednoznaczne określenie rodzaju posadzki Odpowiedź: NaleŜy przyjąć posadzkę P2 wykładzina. Pytanie nr 301: Pomieszczenie 1/41, 1/42 brak sufitu Su1 w przedmiarze 12,4 m2 Odpowiedź: W/w elementy prosimy przyjąć zgodnie z Projektem Wykonawczym. Pytanie nr 302: Pomieszczenie 1/44 przedmiar granit architektura płytki P3 - proszę o jednoznaczne określenie rodzaju posadzki Odpowiedź: NaleŜy przyjąć posadzkę P1 granit szary. Pytanie nr 303: Pomieszczenie 1/93 i 1/95 brak jest w przedmiarze su5 Odpowiedź: W/w elementy prosimy przyjąć zgodnie z Projektem Wykonawczym. Pytanie nr 304: Pomieszczenie 1/75 brak w przedmiarze posadzki Odpowiedź: W/w elementy prosimy przyjąć zgodnie z Projektem Wykonawczym. Do pozycji: Posadzki pełne z granitu szarego o grubości do 3cm z elementów prostokątnych o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 10m/m2 dodać 5,7 m2 (pom 1/34) Pytanie nr 305: Brak wyraźnego podziału posadzek na Ŝywiczne i trudnościeralne na Placu Technicznym (gdzie kończą się Ŝywiczne a gdzie utwardzone?). Brak uwzględnionych ilości posadzek na tym placu w przedmiarze. Jaką posadzkę naleŝy przyjąć? Odpowiedź: Na placu technicznym naleŝy przyjąć na całej powierzchni jednakową posadzkę, czyli zgodnie z opisem z Tomu I: Beton B30 zatarty na gładko, utwardzany powierzchniowo preparatem SIKA m (Art. 29 p.3. Odporność na ścieranie 3.9cm3/50cm2 na tarczy Boehmego; Minimalna twardość 7 w skali Mohsa; Wymagany brak pylenia, pełna mrozoodporność, odporność na powstawanie rys, szczelność warstwy powierzchniowo utwardzonej i łatwość czyszczenia i konserwacji. Pytanie nr 306: W wersji elektronicznej na stronie internetowej zauwaŝyliśmy braki, błędnie działające linki. Prosimy o ich uzupełnienie. PoniŜej wykaz plików do uzupełnienia: PW/Tom II aranŝacja sal koncert i pom pomoc/ CZ3pdf/czIIIczRysunkowa/q_8_1.pdf komunikat o zepsutym pliku 8
9 PW/Tom X Akustyka/23USTRÓJ AKUSTYCZNY TYP 1.11 brak rysunku Brak na stronie internetowej nw rysunku PW/Tom III- konstrukcja K.7.11 brak rysunku. Odpowiedź: PowyŜsze pliki nie otwierały się ze względów technicznych. W załączeniu przesyłam ponownie w/w pliki PW/Tom II aranŝacja sal koncert i pom pomoc/ CZ3pdf/czIIIczRysunkowa/q_8_1.pdf otwiera się na stronie Zamawiającego, PW/Tom X Akustyka/23USTRÓJ AKUSTYCZNY TYP 1.11 znajduje się w uzupełnieniu nr 8 Rysunek PW/Tom III- konstrukcja K.7.11 znajduje się w uzupełnieniu nr 5. Pytanie nr 307: W odpowiedzi na zapytanie nr 38 udzielonej r. Zamawiający napisał, Ŝe w miejscu sąsiadujących posesji niezabudowanych naleŝy wystąpić z prośbą w celu uzyskania zgody o czasowe zajęcie sąsiadującego terenu do właścicieli sąsiednich posesji, ze względu na brak moŝliwości oszacowania terminu przystąpienia do realizacji projektowanego budynku oraz harmonogramu prac budowlanych uzgodnienia winien dokonać Wykonawca obiektu. W przypadku negatywnych odpowiedzi Wykonawca winien przewidzieć koszty związane z zabezpieczeniem wykopu. Zasadą jest, Ŝe zapewnienie dostępu do nieruchomości sąsiadujących z budową naleŝy do obowiązków Inwestora. Ustawa Prawo budowlane przyznaje w tym celu Inwestorowi Zamawiającemu odpowiednie uprawnienia (art. 47 ustawy Prawo budowlane Art JeŜeli do wykonania prac przygotowawczych robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a takŝe ewentualną rekompensatę z tego tytułu. 2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złoŝenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu nieruchomości. 3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lokalu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego jego części moŝe nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach ). Przepisy prawa nie przyznają takich uprawnień Wykonawcy. Nie ma moŝliwości zapewnienia dostępu do terenów połoŝonych w pobliŝu budowy, jeŝeli osoby władające tymi terenami nie wyraŝą zgody na dostęp Wykonawcy do ich terenów. Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe w zakresie uzyskania zgody na wejście na sąsiednią nieruchomość zgodnie z przepisami prawa obowiązuje art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U j.t.)? Odpowiedź: Prawo Budowlane, a w szczególności Art. 47 wskazuje na Inwestora jako osobę mającą uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości sąsiednich w celu prowadzenia robót, jeŝeli jest to niezbędne. Jednak Inwestor nie narzuca Wykonawcy technologii robót, a co za tym idzie, nie jest w stanie określić czasu i wielkości zajęcia terenu działek sąsiadujących z inwestycją. Dlatego Wykonawca dysponując wiedzą jaką technologią będzie wykonywał roboty przedstawi to w Harmonogramie Realizacji Inwestycji, a koszty muszą być ujęte po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Art. 57 ust. 2 Prawa Budowlanego wskazuje kto ma doprowadzić do naleŝytego stanu i porządku: teren budowy, drogi, ulice, tereny nieruchomości sąsiednich. Urząd Miasta przy wydawaniu pozwolenia na budowę nie nakazał uzgodnienia zajęcia terenów sąsiednich w celu moŝliwego prowadzenia robót. W związku z powyŝszym odpowiedź na pytanie 38 z dnia r. jest jak najbardziej uzasadniona. 9
10 Pytanie nr 308: Decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę posiada datę r. zaś decyzja środowiskowa została wydana Czy w związku z taka sytuacje Zamawiający wystąpił/posiada decyzję o zmianie pozwolenia na budowę? Odpowiedź: Decyzja o pozwoleniu na budowę wydana r. jest prawomocna i ostateczna, pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych. Obowiązywała ona juŝ przed wejściem w Ŝycie wytycznych Unii Europejskiej dotyczących sprawdzenia projektów finansowanych ze środków UE pod względem oddziaływania inwestycji na środowisko. Sprawdzenia dokonano zgodnie z wytycznymi i uzyskano decyzję środowiskową dnia r. Nie wpływa ona na zmianę prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę. Jest tylko dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie procedury tzw. screeningu. Pytanie nr 309: Sprawdziliśmy w Zakładzie Energetycznym, Ŝe na ścianie istniejącego budynku przeznaczonego do rozbiórki znajduje się duŝe złącze kablowe zasilane ze stacji trafo Głowackiego, z którego rozprowadzona jest energia elektryczna do sąsiednich obiektów. Dodatkowo z tego złącza wychodzi kabel energetyczny biegnący wzdłuŝ ul Głowackiego i śeromskiego (w odległości ok. 1-1,4 m) do złącza w bud nr 14 przy ul śeromskiego. PołoŜenie kabla uniemoŝliwia wykonanie jakichkolwiek wykopów w pasie drogowy bez uzgadniania z Zakładem Energetycznym sposobu utrzymania ciągłości zasilania odbiorców zasilonych powyŝszymi urządzeniami. Czy Zamawiający posiada i moŝe przekazać nam uzgodniony z Zakładem Energetycznym projekt przebudowy kolidujących z budową urządzeń energetycznych? Czy usuniecie w/w kolizji leŝy w zakresie robót Wykonawcy? Odpowiedź: Urządzenia kolidujące z prowadzeniem robót zgodnie z Art. 47 ust. 4 Prawa Budowlanego naleŝy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a wszelkie niezbędne uzgodnienia z gestorami instalacji zewnętrznych znajdują się po stronie Wykonawcy Pytanie nr 310: Elementy identyfikacji wizualnej Prosimy o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących pylonów z monitorami: - czy przewidziane monitory mają być w wersji dotykowej czy nie? - monitor 40 ma grubość około 150, nie zmieści się w proponowanych obudowach, czy moŝemy zmienić wymiary? - monolit z monitorem 40 ma być kotwiony do podłoŝa czy wolnostojący? - jakie wymagania co do komputera?, co ma być na nim odtwarzane? Odpowiedź: W projekcie ujęto rozwiązanie systemowe Modulex Ariadne równowaŝne (Art. 29 p. 3. w wersji bez nagłośnienia, bezdotykowej. System ten jest kompletnym rozwiązaniem, zawierającym zarówno sprzęt typu hardware jak i software do sterowania i wyświetlania informacji, prezentacji, komunikatów, reklam itd. Prezentacje wyświetlane na tych monitorach wykonane zostaną w momencie uruchomienia budynku, oraz po rozpisaniu konkretnego programu artystycznego. Dlatego teŝ projektant zwraca uwagę, aby Wykonawcy zastosowali rozwiązanie systemowe (składające się z elementów typu hardware jak i oprogramowania umoŝliwiającego w prosty sposób tworzenie prezentacji itd.) które umoŝliwi poprawną eksploatację w przyszłości.projektant nie przewiduje moŝliwości zmiany wymiarów monitorów. Proszę o podanie konkretnego miejsca, w którym nie mieści się monitor 40'', pozwoli to na precyzyjną odpowiedź.monolit z monitorem 40'' powinien być kotwiony do podłoŝa. Jacek Rudnicki Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Finansowych 10
Kielce, 14.05.2009 r. Znak: AK.ZP/B/241/2/2009 Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania nr AK/ZP/B/241/2/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji: Budowa Międzynarodowego