Source: http://docplayer.pl/33230049-Projekt-budowlany-legnica-wrzesien-2016r.html
Timestamp: 2019-01-17 18:11:33+00:00
Document Index: 54741564

Matched Legal Cases: ['art. 20', 'art. 34', 'art. 18', 'art. 21', 'art. 22', 'art. 121']

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R. - PDF
Download "PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R."
1 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADAMEX S.C. ADRES: UL. BOBRZAŃSKA 12, LEGNICA NIP: TEL. KONTAKTOWY: PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Nowogrodzie Bobrzańskim Adres Inwestycja obejmuje dz. nr 1507/1, 1527 obr Nowogród Bobrzańki Nowogród Bobrzański, ul. Grunwaldzka, Warzywna Jednostka ewidencyjna: _4 Nowogród Bobrzański - miasto Inwestor Gmina Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego Nowogród Bobrzański Branża Kategoria obiektu budowlanego Projektant ELEKTRYCZNA XXVI mgr inż. Łukasz Nazimek upr. budowlane Nr MAP/0276/POOE/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Asystent inż. Adam Chyży LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R.
2 SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI Oświadczenie projektanta Podstawy opracowania projektu Przedmiot opracowania Istniejący stan zagospodarowania terenu Zakres opracowania Dane o ochronie terenu Obszar oddziaływania obiektu Oddziaływanie na środowisko naturalne Wpływ eksploatacji górniczej Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ochrona konserwatorska Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Sposób zagospodarowania mas ziemnych Odstępstwa od dokumentacji projektowej... 4 CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA... CZĘŚĆ RYSUNKOWA... INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA...
3 1. Oświadczenie projektanta Działając na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane Dz. U Nr 89 poz. 414 (z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany dotyczący: Budowy oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Nowogrodzie Bobrzańskim Adres inwestycji: dz. nr 1507/1, 1527 obr Nowogród Bobrzańki Nowogród Bobrzański, ul. Grunwaldzka, Warzywna Jednostka ewidencyjna: _4 Nowogród Bobrzański - miasto został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.... Podpis projektanta 2
4 2. Podstawy opracowania projektu Umowa z Zamawiającym nr Z/229/2016 Projekt oświetlenia drogowego ul. Grunwaldzkiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Obowiązujące normy, przepisy prawne Przeprowadzona wizja w terenie 3. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dotyczący: 1) Budowy linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Nowogrodzie Bobrzańskim 2) Montażu słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED 4. Istniejący stan zagospodarowania terenu Teren objęty zakresem opracowania znajduje się na działkach drogowych należących do gminy Nowogród Bobrzański. Na działce drogowej nr 1507/1 znajduje się istniejąca linia oświetlenia ulicznego, zasilana z szafki oświetlenia ulicznego na ul. Grunwaldzkiej. Z istniejącego słupa oświetlenia drogowego ul. Grunwaldzkiej należy wyprowadzić zasilanie dla projektowanej linii oświetleniowej. 5. Zakres opracowania Projekt budowlano wykonawczy obejmuje budowę linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Nowogrodzie Bobrzańskim. W ramach niniejszej inwestycji projektuje się: Budowę linii kablowej 0,4kV zasilanej z istniejącego słupa oświetlenia ulicznego nr 1/3 zlokalizowanego na ul. Grunwaldzkiej (dz. nr 1507/1), Posadowienie 5 latarni oświetlenia drogowego Niniejsze opracowanie obejmuje następujące działki: L.p. Nr działki Uwagi Działka drogowa (ul. Warzywna) /1 Działka drogowa (ul. Grunwaldzka) 6. Dane o ochronie terenu Zastosowane rozwiązania techniczne i wyroby budowlane wyposażone w stosowne atesty i deklaracje zgodności zapewniają, iż planowana inwestycja nie wywiera ujemnego wpływu na środowisko naturalne i nie stwarza zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Teren objęty opracowaniem nie stanowi także obszaru chronionego w myśl obowiązujących przepisów prawnych a także miejscowego planu zagospodarowania terenu. 7. Obszar oddziaływania obiektu Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane oraz 13a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz z późn. zm.) nie wykracza poza działki, na których usytuowany jest obiekt. 3
5 8. Oddziaływanie na środowisko naturalne Projektowane rozwiązania techniczne nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Teren objęty opracowaniem nie stanowi obszaru chronionego w myśl obowiązujących przepisów prawnych. Prace związane z inwestycją nie powodują zanieczyszczenia powietrza, wód ani gleby. Obszar objęty inwestycją nie znajduje się na terenach objętych działalnością górniczą i wydobywczą. W związku z powyższymi faktami, projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. 9. Wpływ eksploatacji górniczej Obszar objęty inwestycją nie znajduje się na terenach objętych działalnością górniczą i wydobywczą. 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Działki objęte inwestycją nie znajdują się pod ochroną na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 11. Ochrona konserwatorska Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarach objętych ochroną konserwatorską. Działki na których znajduje się projektowany obiekt budowlany nie są wpisane do rejestru zabytków. Wszystkie znaleziska, posiadające znamiona zabytków, wydobyte podczas prac budowlanych podczas realizacji inwestycji muszą być bezwzględnie zabezpieczone, a o ich znalezieniu należy powiadomić właściwy urząd ochrony zabytków. 12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3, art. 21a ust. 1 i 2, art. 22 pkt. 3c oraz art. 121a Prawa Budowlanego z dnia r. tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz z późniejszymi zmianami kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Sposób sporządzenia niniejszego planu jest określony poprzez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126). 13. Sposób zagospodarowania mas ziemnych Na czas robót budowlanych, masy ziemne wydobyte w sposób mechaniczny oraz ręczny zostaną odłożone w pobliżu wykopu. Po zakończeniu prac związanych z projektowaną branżą, wykop zostanie zasypany rodzimym gruntem oraz warstwowo zagęszczany. Nadwyżki mas ziemnych zostaną usunięte z placu budowy i oddane do specjalnego miejsca składowania. Nawierzchnie naruszone podczas prac inwestycyjnych zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. 14. Odstępstwa od dokumentacji projektowej Dopuszczalne są następujące zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej będące nieistotnym odstępstwem od projektu budowlanego: 0,30m zmiana przebiegu linii kablowych dla obszarów zabudowanych 0,50m zmiana przebiegu linii kablowych dla obszarów niezabudowanych, gruntów rolnych i leśnych 0,1m zmiana głębokości ułożenia linii kablowej 4
6 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej z dnia r. powyższe odstępstwa od dokumentacji projektowej są dopuszczalne i nie wymagają akceptacji projektanta. 5
7 CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 1
8 CZĘŚĆ RYSUNKOWA
9 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADAMEX S.C. ADRES: UL. BOBRZAŃSKA 12, LEGNICA NIP: TEL. KONTAKTOWY: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt Budowa oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Nowogrodzie Bobrzańskim Adres Inwestycja obejmuje dz. nr 1527, 1507/1 Inwestor Gmina Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego Nowogród Bobrzański 1
10 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Wytyczenie trasy kabla, Wykonanie wykopów pod linię kablową i słupy, Zabudowa osłon rurowych na kablach w miejscach kolizyjnych i ułożenie kabla w wykopie, Budowa słupów oświetleniowych wraz z osprzętem tj. fundamentami, oprawami oświetleniowymi, Zabudowa układu uziomowego wzdłuż tras kablowych, Zasypanie wykopów, Wykonanie pomiarów kontrolnych, Montaż kabli w instalacji oświetlenia wraz z izolacyjnymi złączami kablowymi, Wykonanie pomiarów pomiarów pomontażowych, Inwentaryzacja powykonawcza, 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych W trakcie budowy instalacji elektrycznej mogą wystąpić kolizje w terenie z: Z drogami i chodnikami Kanalizacją sanitarną Liniami kablowymi nn Linie telekomunikacji miejscowej 3. Przewidywane zagrożenia Ruch pieszych oraz pojazdów mechanicznych droga Porażenie prądem elektrycznym Upadek z wysokości Uderzenie spadającym materiałem Praca w wykopie, w pobliżu maszyn 4. Sposób prowadzenia instruktażu Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych pracownicy powinni szczegółowo zapoznać się z projektem budowlanym obiektu oraz instrukcjami urządzeń podlegających zabudowie lub montażowi, ponadto należy przeprowadzić instruktaż w zakresie wskazania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie wykonywania robót, zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych i elektrycznych, a w szczególności podczas wykonywania prac pomiarowych przy podaniu napięcia pobierczego na kable i aparaturę, a także w trakcie wykonywania prób rozruchowych z podaniem napięcia na urządzenia. Z pracownikami należy przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy, w szczególności postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym. 5. Wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom Prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia Należy wyłączyć i uziemić urządzenia elektryczne Należy odgrodzić miejsce pracy od osób niepowołanych i postronnych Pracownicy powinni stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu. Nie należy pozostawiać bez dozoru żadnych otwartych drzwiczek do osprzętu elektrycznego. 2
Boisko piłkarskie na stadionie miejskim BBOSiR
Temat : Oświetlenie płyty boiska piłkarskiego- treningowego - Instalacja elektryczna zewnętrzna Obiekt : Boisko piłkarskie na stadionie miejskim BBOSiR Adres : ul. Młyńska 52 b działka nr: 364/4, 952/1,