Source: http://docplayer.fi/922768-Suomalaisen-talousveden-laatu-raakavedesta-kuluttajan-hanaan-vuosina-1999-2007.html
Timestamp: 2016-10-26 14:12:13+00:00
Document Index: 19034482

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA
SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA
Download "SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007"
1 Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija, Mäkinen Riika, Hatakka Tarja, Vesterbacka Pia, Zacheus Outi, Keinänen-Toivola Minna M. Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina Vesi-Instituutin julkaisuja 42 SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA Ahonen Merja H. 1, Kaunisto Tuija 1, Mäkinen Riika 1, Hatakka Tarja 2, Vesterbacka Pia 3, Zacheus Outi 4, Keinänen-Toivola Minna M. 1 1 Vesi-Instituutti/Prizztech Oy, 2 Geologian tutkimuskeskus, 3 Säteilyturvakeskus, 4 Kansanterveyslaitos 28 Vesi-Instituutin julkaisuja 4 1. painos Julkaisija: Vesi-Instituutti/Prizztech Oy, Painopaikka: Karhukopio, Turku Kansikuvat: Marko Mikkola ja Riika Mäkinen, Prizztech Oy; Ilkka Miettinen, Kansanterveyslaitos ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN3 4 Esipuhe Tämä OTaLa-työnimellä valmisteltu tutkimus on laajan ja hedelmällisen yhteistyön tulos. Tutkimuksessa olivat mukana merkittävät valtakunnalliset talousveden laatua tutkivat ja valvovat tahot. Geologian tutkimuskeskus, Kansanterveyslaitos, Suomen ympäristökeskus ja Säteilyturvakeskus antoivat tutkimuksen käyttöön kokoamiansa tietoja veden laadusta. Lukuisa joukko lääninterveystarkastajia, kuntien terveystarkastajia, yksittäisten vesilaitosten ja vesiosuuskuntien edustajia osallistui tutkimukseen lähettämällä yhteystietoja, jo olemassa olevaa tietoa veden laadusta tai ottamalla uusia näytteitä, joista määritettiin useita veden laatua kuvaavia muuttujia. Kokonaisuudessaan tämä tutkimus sisältää noin 42 yksittäisen määrityksen tulokset. Osa tutkimusselosteista saatiin tutkimuksen käyttöön paperikopioina, joiden viemisestä sähköiseen muotoon vastasi Satu Lankinen. Vesiinstituuttilaiset Aino Pelto-Huikko ja Tomi Kekki osallistuivat monin tavoin tutkimuksen toteutukseen. Ilona Mäkeläinen Säteilyturvakeskuksesta vastasi vesilaitosten tulosten tilastollisesta analyysistä radioaktiivisten muuttujien osalta. Tutkimuksen seurantaa ja ohjausta varten perustettiin yhteistyöryhmä, johon kuuluivat: Tarja Hatakka (Geologian tutkimuskeskus), Outi Zacheus (Kansanterveyslaitos), Jari Keinänen (sosiaali- ja terveysministeriö), Tiina Torkkeli-Pitkäranta ja Jarkko Rapala (Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus), Pia Vesterbacka (Säteilyturvakeskus), Ritva Britschgi (Suomen ympäristökeskus), Marja Luntamo, Merja Ahonen, Minna Keinänen- Toivola, Sara Busi ja Tuija Kaunisto (Vesi-Instituutti/Prizztech Oy), Riku Vahala ja Riina Liikanen (Vesi- ja viemärilaitosyhdistys) ja Matti J. Virtanen (ympäristöministeriö). Tutkimusta rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto. Osa tutkimuksesta on rahoitettu Prizztech Oy:öön kuuluvan Vesi-Instituutin perusrahoituksella. Lämmin kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille! Raumalla Merja Ahonen5 6 Tiivistelmä Euroopan unionin tasolla valmisteltavien ja uusittavien säädösten laadinnassa on tärkeää saada esiin suomalaisen talousveden erityispiirteet, jotta EU:ssa laaditut säädökset soveltuisivat myös Suomen talousvesille. Tällä hetkellä juomavesidirektiiviä ollaan uusimassa. Talousveden kanssa kosketuksissa oleville rakennustuotteille ja materiaaleille valmistellaan tuotehyväksyntäjärjestelmää (European Acceptance Scheme, EAS), jonka tavoitteena on, että talousveteen ei siirry materiaalien kontaktipinnalta terveydelle haitallisia aineita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kattavasti suomalaisen talousveden laatua keräämällä yksityiskohtaista tietoa erikokoisten talousvettä toimittavien yksiköiden veden laadusta eri puolilta maata. Tutkimuksen kohteena olivat yksittäiset kaivot, vesiosuuskunnat sekä pienet, keskisuuret ja suuret vesilaitokset. Tutkimuksessa kuvataan 6 muuttujaa, joista 44 sisältyy talousvesiasetukseen. 16 muuta kuvattua muuttujaa ovat keskeisiä mm. veden teknisen laadun, EAS-hyväksyntämenettelyn sekä talousveden radioaktiivisuuden arvioinnin kannalta. Tutkimus sisältää noin 42 yksittäisen talousvedestä tehdyn määrityksen tulokset. Tutkimus on jatkoa Vesi-Instituutissa laaditulle selvitykselle Talousveden laatu Suomessa vuosina (Keinänen-Toivola ym. 27). Tutkimus osoittaa, että vesilaitosten toimittama talousvesi oli mikrobiologiselta laadultaan terveellistä ja turvallista käyttää. Pieni osa (,3,9 %) tutkituista näytteistä sisälsi kuitenkin vähintään yhtä talousvesiasetuksessa esitetyistä ulostesaastutusta osoittavista mikrobityypeistä. Yksittäisten kaivojen vesissä mikrobeja esiintyi useammin kuin vesilaitosten toimittamassa vedessä noin viidesosan näytteistä sisältäessä em. mikrobeja. Mikrobiravinteiden, nitraatin, nitriitin, ammoniumin ja hapettuvuuden osalta vesilaitosten toimittama talousvesi ja yksittäisten kaivojen vedet olivat talousvesiasetuksen mukaisia. Vesilaitosten toimittaman veden TOC-pitoisuuden mediaani oli 1,9 mg/l. Fosfaattifosforin mediaanipitoisuus vaihteli aineiston vesissä välillä 1,5 6, µg/l. Metalleista antimonin, arseenin, elohopean, kadmiumin, kromin, kuparin, lyijyn, seleenin, alumiinin ja natriumin osalta vesilaitosten toimittama talousvesi ja yksittäisten kaivojen vedet olivat talousvesiasetuksen mukaisia. Nikkelin, mangaanin tai raudan pitoisuudet ylittivät talousvesiasetuksen raja-arvon tai suosituspitoisuuden noin 5 %:ssa vesilaitosten toimittamista vesistä ja yksittäisten kaivojen vesistä. Vesilaitosten toimittama talousvesi ja yksittäisten kaivojen vedet olivat kemikaalien ja orgaanisten yhdisteiden sekä boorin ja bromaatin osalta talousvesiasetuksen mukaisia. Vesilaitoksista noin 2 % toimitti vettä, jonka fluoridipitoisuus ylitti talousvesiasetuksen rajaarvon. Yksittäisten kaivojen vesistä noin 5 %:ssa fluoridin raja-arvo ylittyi. Veden teknistä laatua kuvaavista muuttujista kloridin ja sulfaatin pitoisuuden sekä sähkönjohtavuuden osalta vesilaitosten toimittama vesi ja yksittäisten kaivojen vedet olivat talousvesiasetuksen suositusten mukaisia. Vesilaitosten keskimääräisistä ph-arvoista 8 % alitti talousvesiasetuksen alemman suosituspitoisuuden 6,5. Yksittäisten kaivojen vesissä vastaava osuus oli 3 %. Alkaliteetin mediaaniarvo vaihteli aineiston vesissä välillä,5 1,8 mmol/l, kovuuden välillä,4,7 mmol/l ja hiilidioksidin välillä 2 3 mg/l. Pintavedessä radioaktiivisten muuttujien aktiivisuudet olivat hyvin matalia eikä asetuksessa tai ohjeessa ST 12.3 esitettyjä toimenpidearvojen ylityksiä havaittu. Maaperän pohjavedessä havaittiin satunnaisesti toimenpiderajojen ylityksiä. Kalliopohjavedessä pitoisuudet olivat hyvinkin korkeita ja usein toimenpiteet laatusuositusten saavuttamiseksi olivat tarpeen. Suomalainen ja muu pohjoismainen talousvesi poikkeaa tekniseltä laadultaan ja orgaanisen aineen määrän suhteen muun Euroopan vesistä. Ensin mainitut ovat pehmeitä ja happamia muuhun Eurooppaan verrattuna. Suomen talousvesissä fosforin määrän suhde7 hiilen määrään on pienempi kuin muualla Euroopassa eikä meillä TOC-pitoisuus ole mikrobikasvun kannalta ratkaiseva tekijä. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että suomalainen talousvesi on laatuvaatimuksiin ja -suosituksiin verrattuna korkealuokkaista, siis turvallista ja terveellistä käyttää. Työryhmä esittää, että juomavesidirektiiviä uudistettaessa vesinäytteen ottotapa tulisi määritellä selkeästi kansallinen käytäntö huomioiden, TOC-pitoisuudelle tulisi asettaa numeraalinen suosituspitoisuus talousveden yleisen hygienian turvaamiseksi ja uraanille tulisi asettaa enimmäispitoisuus sen kemiallisen myrkyllisyyden perusteella. Lisäksi juomaveden radonpitoisuudelle tulisi asettaa enimmäispitoisuus ja poloniumin ja lyijyn määrittäminen tulisi sisällyttää porakaivovettä käyttävien vesilaitosten valvontaohjelmaan. EAStuotehyväksyntäjärjestelmän raja-arvoissa tulisi huomioida suomalaisen veden korkeahkot TOC-, alumiini-, mangaani-, nikkeli- ja rautapitoisuudet. Talousvesiasetukseen tulisi saada selkeä määritelmä talousveden syövyttävyydelle. Talousveden syövyttävyyden vähentämiseksi vesilaitosten toimittaman veden ph-arvon suositus tulisi nostaa arvosta 6,5 arvoon 7,5 ja alkaliteetti ja kovuus tulisi lisätä talousvesiasetukseen kansallisina suosituksina. Pienten laitosten erityispiirteet tulisi huomioida kansallisessa lainsäädännössä, jotta veden laadun aiheuttamia ongelmia voitaisiin vähentää. Suurten vesilaitosten lisäksi myös pienten ja keskisuurten vesilaitosten ja vesiosuuskuntien tiedot olisi syytä kerätä keskitetysti yhteen tietokantaan.8 Abstract The special characteristics of Finnish drinking water need to be taken into account in the preparation work for regulations prepared at European Union level, so that the directives and decrees issued are suitable for Finnish waters. The drinking water directive is currently under revision. A new acceptance system for materials and construction products in contact with drinking water (European Acceptance Scheme, EAS) is under preparation. The objective of EAS is to minimize the content of substances that leach from materials into water and to ensure the safe lifelong use of water. The aim of this study was to determine the quality of Finnish drinking water by gleaning detailed information on waterworks of different sizes and on wells in different regions of Finland. Single wells, as well as small, medium size and large waterworks were the focus of this study. 6 parameters are described, of which 44 are included in the Finnish decree on drinking water. 16 of the described parameters are essential for evaluating e.g. the technical quality of water, EAS guidelines and radioactivity of water. In summary, about 42 separate assay results are included in this study, which is based on a previous study on Finnish drinking water quality carried out at the Finnish Institute of Drinking Water (FIDW) (Keinänen-Toivola et al. 27). The study showed that the microbiological quality of Finnish drinking water supplied by waterworks was high and that the water was healthy and safe to use. A small proportion (.3.9 %) of the water samples studied contained at least one of the microbe types included in the Finnish decree on drinking water. These microbes were present in a substantially higher proportion of the water from single wells (approx. 2 %). The concentration of microbe nutrients in water supplied by waterworks and water in single wells was in accordance with the Finnish decree on drinking water. The median concentration of total organic carbon (TOC) in water supplied by waterworks was 1.9 mg/l. The range of median concentrations of phosphate phosphorus in the waters of this study was µg/l. The concentrations of most metals (antimony, arsenic, mercury, cadmium, chromium, copper, lead, selenium, aluminium and sodium) in water from waterworks and single wells were in accordance with the Finnish decree on drinking water. In about 5 % of the water supplied by waterworks and single well waters, the concentrations of nickel, manganese or iron were higher than the guideline values in the Finnish decree on drinking water. In water supplied by waterworks and in well waters, the concentrations of chemicals, organic compounds, boron and bromate were in accordance with the Finnish decree on drinking water. In about 2 % of water from waterworks and in 5 % of single well waters the concentration of fluoride was higher than required in the Finnish decree on drinking water. Regarding parameters which define the technical quality of water, the concentrations of chloride and sulphate as well as electrical conductivity were in accordance with the Finnish decree on drinking water. 8 % of the average ph values in waterworks were below the lower recommended value of 6.5, and the corresponding proportion in single wells was 3 %. The range of median values of alkalinity was mmol/l, that of hardness 2 3 mg/l and that of carbon dioxide 2 3 mg/l in the waters studied here. In surface waters, the activity concentrations of radioactive parameters were very low, and there were no cases where the recommended values in the Finnish decree on drinking water or guideline ST 12.3 were exceeded. Sporadic excess values were observed in the ground water of soil. In ground water of bedrock, concentrations were high and measures to achieve the recommended values were often needed. The technical quality and organic matter content of waters in Finland and other Nordic countries differ from waters in other regions of Europe. The former are soft and acidic compared to waters in other European countries. In Finland, the ratio of phosphorus content9 to carbon content is lower than in other regions of Europe, and the TOC concentration is not a rate-limiting factor for microbial growth. In conclusion, Finnish drinking water is of high quality when compared to the quality requirements and recommendations in Finnish legislation. The working group of this study proposes the following in the revised drinking water directive: the method of taking water samples should be clearly specified taking national practices into account; a numeral recommendation should be set for TOC concentration in order to improve the general hygiene of water; and a requirement value should be set for uranium due to its chemical toxicity. In addition, a requirement value should be set for radon in drinking water, and the determination of polonium and lead should be included in a monitoring programme for waterworks using drilled well water. The relatively high concentrations of TOC, aluminium, nickel, manganese and iron in Finnish drinking water should be taken into account when specifying reference concentrations for EAS. A clear definition of the corrosive properties of water with parameters and concentration values should be included in the Finnish decree on drinking water. In order to decrease the corrosive properties of water, the guideline value for ph should be increased from 6.5 to 7.5, and alkalinity and hardness should be included in the Finnish decree on drinking water as national recommendations. The special features of small waterworks should be taken into account in order to decrease the problems caused by water quality. Water quality and contact information on small and medium size waterworks should be collected centrally.10 Tutkimuksen lyhenteitä ja määritelmiä >1 m3/d Suuri vesilaitos, toimitetun veden määrä yli 1 m 3 /d, talousvesiasetus 461/2 määrittää toimitetun talousveden laatua 1 1 m3/d Keskisuuri vesilaitos, toimitetun veden määrä 1 1 m 3 /d, talousvesiasetus 461/2 määrittää toimitetun talousveden laatua <1 m3/d Pieni vesilaitos, toimitetun veden määrä alle 1 m 3 /d, pienten yksiköiden asetus 41/21 määrittää toimitetun talousveden laatua AG Tekopohjavesi (artificially recharged ground water) Alk + Vesilaitokselta verkostoon pumpattava vesi alkaloidaan Alk - Vesilaitokselta verkostoon pumpattavaa vettä ei alkaloida AOC Mikrobeille käyttökelpoinen hiili (assimilable organic carbon) DOC EAS Veteen liuennut orgaaninen hiili (dissolved organic carbon) European Acceptance Scheme, EU:ssa valmisteilla oleva tuotehyväksyntämenettely juomaveden kanssa kosketuksissa oleville materiaaleille (rakennustuotteille) G Pohjavesi (ground water) GB Kalliopohjavesi (ground water of bedrock, STUK:n vesilaitosaineisto) GTK Geologian tutkimuskeskus GWd Maaperäkaivo (dug wells, GTK:n pohjavesiaineisto ja STUK:n kaivovesiaineisto) GWdib Porakaivo (wells drilled into bedrock, GTK:n pohjavesiaineisto ja STUK:n kaivovesiaineisto) GWm Useammasta kaivosta yhteen johdettu raakavesi (multiple wells, ympäristöhallinnon pohjavesiaineisto) GWs Yksittäinen kaivo (single well, ympäristöhallinnon pohjavesiaineisto) GS Maaperän pohjavesi (ground water of soil, STUK:n vesilaitosaineisto) ND Vesilaitoksen kokoluokka, veden alkuperä tai veden alkalointi ei määritelty PAH Polysykliset aromaattiset hiilivedyt pmy Pesäkettä muodostava yksikkö (mikrobeilla) S Pintavesi (surface water) SE Merivesi (sea water) STUK Säteilyturvakeskus Talousvesikaivo Yksittäiset taloudet käyttävät omaan vedenhankintaansa, pienten yksiköiden asetus 41/21 määrittää talousveden laatua THM TOC Total WHO Trihalometaanit Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (total organic carbon) Kaikki vesilaitokset Maailman terveysjärjestö (World Health Organization)11 12 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Talousveden laatu ja sen valvonta vesilaitoksilla Talousveden radioaktiivisuutta koskevat säädökset European Acceptance Scheme, EAS Tutkimuksen tavoitteet TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA SISÄLTÖ Tutkimuksessa käytetyt aineistot Suurten vesilaitosten EU:lle raportoitavat tiedot Suurilta, keskisuurilta ja pieniltä vesilaitoksilta kyselyillä kerätty tieto Lisämittauksilla vesilaitoksilta hankitut tiedot Geologian tutkimuskeskuksen pohjavesitietokannan tiedot Ympäristöhallinnon pohjavesitietokannan tiedot Säteilyturvakeskuksen tiedot talousveden radioaktiivisuudesta Kooste tutkimuksen aineistoista Aineiston käsittely Vesilaitoskohtaisen keskiarvon laskeminen Vesilaitostyypin ja pohjavesityypin luokittelu Aineiston käsittelyssä käytetyt ohjelmat Tulosten esittäminen Kuvat Taulukot Johdanto tuloksiin MIKROBIT Laatuvaatimusten alaiset mikrobit Enterokokit Escherichia coli Laatusuositusten alaiset mikrobit Clostridium perfringens Koliformiset bakteerit Heterotrofinen pesäkeluku MIKROBIRAVINTEET Laatuvaatimusten alaiset mikrobiravinteet Nitraatti (NO 3 - ) Nitriitti (NO 2 - ) Laatusuositusten alaiset mikrobiravinteet Ammonium (NH 4 + ) Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) Hapettuvuus (COD Mn ) Muut ravinteet Fosfori METALLIT Laatuvaatimusten alaiset metallit Antimoni (Sb) Arseeni (As)13 5.1.3 Elohopea (Hg) Kadmium (Cd) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Seleeni (Se) Laatusuositusten alaiset metallit Alumiini (Al) Mangaani (Mn) Natrium (Na) Rauta (Fe) Muut metallit Molybdeeni (Mo) Sinkki (Zn) Tina (Sn) Titaani (Ti) Vismutti (Bi) KEMIKAALIT JA ORGAANISET YHDISTEET Laatuvaatimusten alaiset kemikaalit ja orgaaniset yhdisteet Akryyliamidi Bentseeni Bentso(a)pyreeni ,2-dikloorietaani Epikloorihydriini Kloorifenolit Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) Syanidit Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni Trihalometaanit (THM) Vinyylikloridi EPÄMETALLIT Laatuvaatimusten alaiset epämetallit Boori (B) Bromaatti (BrO 3 - ) Fluoridi (F - ) VEDEN TEKNIS-ESTEETTINEN LAATU Laatusuositusten alaiset veden tekniseen laatuun vaikuttavat muuttujat ph Kloridi (Cl - ) Sulfaatti (SO 4 2- ) Sähkönjohtavuus (EC) Haju ja maku Sameus Väriluku Muita veden tekniseen laatuun vaikuttavia muuttujia Alkaliteetti Kovuus Hiilidioksidi (CO 2 )14 9 RADIOAKTIIVISUUS Vedessä esiintyvät radioaktiiviset aineet Kokonaisalfa Kokonaisbeeta Lyijy-21 (Pb-21) Polonium-21 (Po-21) Radium-226 (Ra-226) Radon-222 (Rn-222) Uraani (U-234, U-238, U) YHTEENVETO JA TULOSTEN POHDINTA Mikrobit Mikrobiravinteet Metallit Kemikaalit ja orgaaniset yhdisteet Epämetallit Veden teknis-esteettinen laatu Talousveden radioaktiivisuus JOHTOPÄÄTÖKSET Juomavesidirektiivin uusintaprosessissa huomioitavia yleisiä seikkoja Juomavesidirektiivin uusintaprosessissa ja EAS-valmistelutyössä huomioitavat suomalaisen talousveden erityispiirteet Ehdotukset kansallisiksi laatusuosituksiksi Talousveden laadun seurantajärjestelmä LÄHDELUETTELO LIITTEET15 1 Johdanto Talousveden laatu vaikuttaa sekä ihmisten terveyteen että talousvesiverkostoissa käytettyjen materiaalien kestävyyteen. Talousveden laatua valvottaessa seurataan lähinnä haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttavien muuttujien suositus- ja vaatimuspitoisuuksia. Talousveden ja vesiverkostoissa käytettyjen materiaalien välinen vuorovaikutus on monien ilmiöiden summa. Näitä ilmiöitä ovat aineiden liukeneminen materiaaleista, korroosio sekä mikrobien toiminta materiaalien pinnoilla biofilmeissä. Vaikka talousvesi olisi moitteetonta lähtiessään vesilaitokselta verkostoon, veden laatu voi olla kuluttajan hanasta otettuna huomattavasti heikompi edellä mainittujen ilmiöiden seurauksena. Optimaalinen talousvesi on laadultaan vettä, joka täyttää sille asetetut vaatimukset ja suositukset ja jonka teknis-esteettiset ominaisuudet ovat verkostomateriaalien kestävyyden kannalta optimaalisia. Optimaalisen laatuinen vesi ei aiheuta verkostomateriaalien laadun ennenaikaista heikkenemistä. Juomavesidirektiivissä ei aseteta raja-arvoja tai suosituspitoisuuksia kaikille merkittäville veden teknistä laatua kuvaaville muuttujille (mm. alkaliteetti ja kovuus), joten direktiivin normit täyttävä vesi ei ole kaikissa tapauksissa verkostomateriaalien kannalta katsottuna parasta mahdollista. Yksityiskohtaisempia tietoja talousveden ja verkostomateriaalien vuorovaikutuksesta sekä julkisesti saatavilla olevista vedenlaatutiedoista on Vesi-Instituutissa laadituissa selvityksissä Talousveden kanssa kosketuksissa olevat verkostomateriaalit Suomessa (Kekki ym. 27) ja Talousveden laatu Suomessa vuosina (Keinänen-Toivola ym. 27), jotka ovat saatavissa osoitteessa 1.1 Talousveden laatu ja sen valvonta vesilaitoksilla EU:n alueella juomavesidirektiivi 98/83/EY (Euroopan unionin neuvosto 1998) määrittelee juomaveden terveydellisen laadun minimivaatimukset. Direktiivin tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä juomaveden saastumisesta aiheutuvilta vaikutuksilta varmistamalla, että vesi on terveellistä ja puhdasta. Juomavesidirektiivissä on 48 mikrobiologista ja kemiallista muuttujaa, joita tulee seurata ja mitata säännöllisesti valvontaohjelman mukaisesti. Juomavesidirektiivin muuttujien raja-arvot ja suosituspitoisuudet on valittu siten, että juomavettä voidaan turvallisesti käyttää koko ihmisen eliniän ajan. Muuttujille asetettuja rajaarvoja on noudatettava siinä kohdassa, missä juomavesi saatetaan kuluttajan käyttöön eli käytännössä kuluttajan hanasta otettavassa vedessä. Jäsenvaltioiden juomaveden tulee täyttää vähintään direktiivissä asetetut vaatimukset ja suositukset. Kansallisesti voidaan asettaa tiukempiakin vaatimuksia (lisätä muuttujia tai tiukentaa raja-arvoa), jos se on tarpeen ihmisten terveyden turvaamiseksi. Juomavesidirektiivi on toimeenpantu Suomen kansalliseen lainsäädäntöön sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2 ( talousvesiasetus ) (Sosiaali- ja terveysministeriö 2). Talousvesiasetus koskee vettä, jota 1) toimitetaan talousvetenä käytettäväksi vähintään 1 m 3 /d tai vähintään 5 henkilön tarpeisiin, 2) käytetään elintarvikealan yrityksessä ihmisten käyttöön tarkoitetuissa tuotteissa tai 3) käytetään osana julkista tai kaupallista toimintaa. Talousvesiasetus koskee vain kylmää vettä. Asetuksessa on esitetty vaatimus- tai suosituspitoisuus yhteensä 51 muuttujalle. Talousvesiasetuksessa on juomavesidirektiiviä tiukemmat suosituspitoisuudet kloridille ja sulfaatille, tarkoituksena on ehkäistä veden syövyttävyyttä. Lisäksi talousvesiasetuksessa on kloorifenoleille raja-arvo, jota ei ole juomavesidirektiivissä. 1416 Juomavesidirektiivin ulkopuolelle rajatuille pienille talousvettä toimittaville yksiköille on Suomessa oma asetuksensa, sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 41/21 (Sosiaali- ja terveysministeriö 21). Pienten yksiköiden asetus koskee 1) laitoksia, jotka toimittavat talousvettä vähemmän kuin 1 m 3 /d tai alle 5 henkilön tarpeisiin, 2) elintarvikeyrityksiä, joihin ei sovelleta talousvesiasetusta 461/2 ja 3) yksittäisten talouksien kaivoja. Talousvesiasetuksen 51 muuttujasta 17 raja-arvo tai suosituspitoisuus poikkeaa pienten yksiköiden asetuksessa. Yksittäisten talouksien käyttämälle kaivovedelle on löyhemmät kriteerit kuin muille pienille vettä toimittaville yksiköille. Talousveden laadun valvonnasta Suomessa vastaavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset. Säännöllinen valvonta sisältää jatkuvaa valvontaa ja jaksottaista seurantaa. Valvontatutkimusten tiheys erikokoisille vettä toimittaville yksiköille on määritetty talousvesiasetuksessa ja pienten yksiköiden asetuksessa. Mikäli talousveden laatu ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, terveydensuojeluviranomaisen on ryhdyttävä yhdessä talousveden toimittajan kanssa toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Mikrobiologisten laatuvaatimusten täyttymättömyys edellyttää aina välittömiä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. 1.2 Talousveden radioaktiivisuutta koskevat säädökset Talousvesiasetuksessa on annettu laatusuositus tritiumille (H-3) ja viitteelliselle kokonaisannokselle. Lisäksi Säteilyturvakeskus on asettanut vuonna 1993 toimenpiderajat vesilaitosten veden ja elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävän veden radioaktiivisuudelle (Ohje ST 12.3) (Säteilyturvakeskus 1993). Talousvesiasetuksessa olevaan viitteelliseen kokonaisannokseen lasketaan uraani, radium ja torium, mutta ei radonia, radonin hajoamistuotteita, tritiumia eikä kalium-4a. Suomalaisessa pohjavedessä torium on hyvin niukkaliukoinen, minkä vuoksi sitä ei ole huomioitu laskettaessa viitteellistä kokonaisannosta. Jos radiumista aiheutuva annos on pieni verrattuna uraanista johtuvaan annokseen ja isotooppien 238U ja 234U suhde on noin yksi, viitteellinen kokonaisannos vastaa noin 1 µg/l uraanipitoisuutta. Radiumin tai 234U osuuden kasvaessa 238U saa olla vastaavasti pienempi. Arvoa 1 µg/l on mahdollista käyttää valvontatyössä talousveden uraanipitoisuuden rajoittamiseen isoissa vesilaitoksissa. Talousveden radioaktiivisuuden osalta sovelletaan asetuksen laatuvaatimuksia, mutta ei mittauksia tai valvontatiheyttä koskevia säännöksiä. Säteilyturvakeskuksen ohje ST 12.3 rajoittaa talousveden radioaktiivisuutta siten, että sen sisältämien eri radionuklidien aiheuttama yhteenlaskettu vuosiannos ei saa ylittää arvoa,5 msv. Sievert (tunnus Sv) on säteilyannoksen yksikkö, joka kuvaa ionisoivan säteilyn biologista vaikuttavuutta. Ohjeessa toimenpideraja veden radonpitoisuudelle on 3 Bq/l. Muille luonnon radioaktiivisille aineille se on välillä,5 2 Bq/l. Becquerel (tunnus Bq) on säteilyn aktiivisuuden yksikkö. Ohjetta ST 12.3 sovelletaan myös pieniin, alle 5 käyttäjän, vesilaitoksiin. Sosiaali- ja terveysministeriön pieniä vesilaitoksia ja yksityisiä kaivoja koskevassa asetuksessa 41/21 asetettiin radonpitoisuutta koskevaksi laatusuositukseksi pienille talousvesiyksiköille 3 Bq/l ja yksityiselle kaivovedelle 1 Bq/l. Yksityiskaivoille ei ole voimassa olevia uraania koskevia säädöksiä. Säteilyturvakeskus on suositellut asiakkailleen korvaavaa vesilähdettä tai veden uraanipitoisuuden alentamista, jos talousveden uraanipitoisuus kaivovedessä ylittää 1 µg/l. 1517 1.3 European Acceptance Scheme, EAS EU:ssa ollaan valmistelemassa juomavesidirektiiviin ja rakennustuotedirektiiviin pohjautuvaa tuotehyväksyntämenettelyä, European Acceptance Scheme, EAS. EAS tulee koskemaan uusiin järjestelmiin asennettavia, juomaveden kanssa kosketuksissa olevia rakennustuotteita (materiaaleja). EAS:n tavoitteina on rakennustuotteiden turvallisuus elinikäisessä käytössä ja toisaalta kaupan esteiden purkaminen ja vapaan kilpailun edistäminen. Tuotteissa voidaan käyttää vain turvallisiksi todettuja materiaaleja, ja itse tuote testataan standardisoiduilla menetelmillä ennalta määrätyin testivesin mm. haitallisten aineiden liukenemisen tai biofilmien muodostumisen osoittamiseksi. Metallituotteista mahdollisesti liukenevia mitattaviksi esitettyjä metalleja ovat talousvesiasetuksen laatuvaatimusten alaiset antimoni, arseeni, kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli ja seleeni ja laatusuositusten alaiset alumiini, mangaani ja rauta. Rakennustuotteille ollaan EAS:ssa asettamassa myös vaatimuksia, joita ei ole juomavesidirektiivissä eikä talousvesiasetuksessa. Metalliseoksista liukenevalle molybdeenille, tinalle, titaanille, sinkille ja vismutille on ehdotettu raja-arvoja. Orgaanisilta materiaaleilta liukenevalle orgaanisen hiilen määrälle ollaan asettamassa enimmäispitoisuutta. Lisäksi mikrobien kasvupotentiaalia orgaanisilla materiaaleilla on mitattava. Tuotteesta veteen liukenevat orgaaniset aineet voivat sisältää haitallisia kemikaaleja tai ne voivat olla ravinteita mikrobeille. Orgaanisten materiaalien EAShyväksynnässä tuotteista liukenevan orgaanisen hiilen kokonaismäärän raja-arvolla pyritään toisaalta parantamaan veden yleistä hygieenistä laatua eli vähentämään mikrobikasvua ja toisaalta rajoittamaan tuotteista liukenevien orgaanisten kemikaalien kokonaismäärää. Tuotteen testauksessa mitataan siis aluksi veteen liukenevan orgaanisen hiilen kokonaismäärä. Jos saatu TOC-tulos on hyväksyttävä, tutkitaan tuotteen vaikutukset veden hajuun ja makuun sekä mikrobikasvuun. Jos saatu TOC-tulos ei ole hyväksyttävä, analysoidaan tuotteesta veteen liukenevat positiivilistojen mukaiset aineet erikseen ennen aistinvaraisia ja mikrobiologisia testejä. EAS toteutetaan harmonisoitujen eurooppalaisten standardien (hen) avulla. EAS:n valmistelu aloitettiin jo vuonna 1999, mutta valmisteluprosessia ovat viime vuosina hidastaneet EU:n komission ja CEN:in (Comité Européen de Normalisation, the European Committee for Standardization) väliset erimielisyydet hallinnollisten päätösten sisällyttämisestä standardeihin. Näihin kysymyksiin odotetaan ratkaisua vuoden 28 aikana. 1.4 Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kattavasti suomalaisen talousveden laatua keräämällä yksityiskohtaista tietoa erikokoisten vettä toimittavien yksiköiden talousveden laadusta eri puolilta Suomea. Tutkimuksen kohteena olivat yksittäiset kaivot, vesiosuuskunnat sekä pienet, keskisuuret ja suuret vesilaitokset. Vesitietoja on mukana raakavedestä kuluttajan hanaan saakka. Tutkimus on jatkoa Vesi-Instituutissa laaditulle selvitykselle Talousveden laatu Suomessa vuosina (Keinänen-Toivola ym. 27), joka on saatavissa osoitteessa Tässä tutkimuksessa kerättyjä tietoja tarvitaan EU-säädösten, lähinnä juomavesidirektiivin ja EAS:n valmistelutyössä. Suomalainen ja muu pohjoismainen talousvesi poikkeaa tekniseltä laadultaan ja orgaanisen aineen määrän suhteen muun Euroopan vesistä. Ensin mainitut ovat pehmeitä ja happamia muuhun Eurooppaan verrattuna. Suomen talousvesissä fosforin määrän suhde hiilen määrään on pienempi kuin muualla Euroopassa. Suomalaisen talousveden erityispiirteet tulisi saada näkyviin myös uuteen juomavesidirektiiviin. Lisäksi Suomen etujen esiin tuominen EASvalmistelutyössä edellyttää riittävää tietoa Suomen talousvesien laadusta. 1618 2 Tutkimuksen toteutus ja sisältö 2.1 Tutkimuksessa käytetyt aineistot Suurten vesilaitosten EU:lle raportoitavat tiedot Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annetun Euroopan neuvoston direktiivin 98/83/EY (Euroopan unionin neuvosto 1998) edellyttämänä Euroopan komissiolle tulee raportoida säännöllisin väliajoin talousveden valvontaa ja laatua koskevat tiedot sellaisilta laitoksilta, jotka toimittavat talousvettä yli 1 m 3 päivässä tai yli 5 käyttäjälle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2) 16 :n mukaisesti kuntien terveydensuojeluviranomaiset, jotka terveydensuojelulain 763/1994 (Eduskunta 1994) nojalla vastaavat talousveden laadun säännöllisestä valvonnasta, toimittavat tällaisten laitosten valvontatutkimusten tulokset lääninhallitukselle kutakin kalenterivuotta seuraavan kolmen kuukauden kuluessa. Valvontatutkimusten sisältö ja tutkimusten määrä määräytyvät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2 vaatimusten mukaisesti. Kukin lääninhallitus laatii tuloksista yhteenvedon ja toimittaa sen Kansanterveyslaitokselle, joka laatii kolmen vuoden välein kansallisen raportin Euroopan komissiolle toimitettavaksi. Kansanterveyslaitos toimitti Vesi-Instituuttiin nyt käsiteltävänä olevaa tutkimusta varten 165 suuren laitoksen toimittamasta talousvedestä vuosina tehdyt valvontatutkimusten tulokset. Vuosittainen valvontatutkimustulosten määrä oli runsas 8 tulosta Suurilta, keskisuurilta ja pieniltä vesilaitoksilta kyselyillä kerätty tieto Vesilaitoksilta kerättiin tietoja veden laadusta kevään ja kesän 27 aikana toteutetulla sähköpostikyselyllä. Suurten vesihuoltolaitosten (n= 162) kysely lähetettiin suoraan vesihuoltolaitoksille. Laitoksilta pyydettiin veden laatutietoja seuraavista 23 muuttujasta: alkaliteetti, AOC (mikrobeille käyttökelpoinen hiili), fosfaatti (PO 4 3- ), ftalaatit, haju, happi, hiilidioksidi (CO 2 ), kalsium (Ca), kokonaisfosfori (kok. P), kokonaistyppi (kok. N), kovuus, magnesium (Mg), maku, molybdeeni (Mo), pesäkkeiden lukumäärä (22 C), sameus, silikaatti (SiO 2 ), sinkki (Zn), tina (Sn), titaani (Ti), TOC (orgaanisen hiilen kokonaismäärä), vismutti (Bi) ja väri. Tietoja pyydettiin yhden vuoden ajalta, viimeisimmältä vuosista 2 26, jolta tietoja oli saatavilla, ensisijaisesti jo olemassa olevien Excel-taulukoiden muodossa. Vaihtoehtoisesti keskiarvotiedot oli mahdollista täydentää liitteenä 3 olevaan kyselykaavakkeeseen. Niiltä laitoksilta, joilla vettä johdettiin verkostoon useammalta vedenottamolta tai vedenkäsittelylaitokselta, pyydettiin tiedot erikseen kultakin ottamolta/käsittelylaitokselta. Jokaisen yksittäisen pitoisuustiedon tai keskiarvotiedon kohdalle pyydettiin merkitsemään, oliko vesinäyte/vesinäytteet otettu laitokselta lähtevästä vedestä vai verkostopisteestä. Vesilaitosten raakavesitiedot jätettiin tämän kyselyn ulkopuolelle. Taustatietoina kysyttiin myydyn veden määrää/vrk ja raakaveden tyyppi (pintaveden ja pohjaveden suhteelliset osuudet, tekopohjaveden käyttö). Kyselyyn saatiin vastauksia 5 suurelta vesilaitokselta (vastausprosentti 31). Keskisuuriin ja pieniin vesihuoltolaitoksiin otettiin yhteyttä terveystarkastajien kautta kevään 27 aikana. Kysely lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin/kuntayhtymiin, joiden terveystarkastajien yhteystiedot olivat saatavilla (n= 28 kuntaa tai kuntayhtymää). Keskisuurista ja pienistä vesihuoltolaitoksista pyydettiin tietoja kaikista talousvesiasetuksen mukaisista muuttujista sekä suurten vesihuoltolaitosten kohdalla esitetyistä muista muuttujista. Kyselyn periaatteet olivat samat kuin suurten laitosten kohdalla on esitetty. 1719 Länsi-Suomen läänin lääninterveystarkastajat olivat keränneet alueensa veden laatutietoja vuodelta 23. Myös nämä tiedot saatiin tämän tutkimuksen käyttöön. Yhteensä tähän tutkimukseen saatiin tietoja 293 keskisuuren ja 15 pienen vesilaitoksen/vedenottamon/vesiosuuskunnan veden laadusta. Lisäksi tietoja saatiin 57 vesilaitokselta/vesiosuuskunnalta, joiden kokoluokkaa ei voitu määritellä Lisämittauksilla vesilaitoksilta hankitut tiedot Veden tekniset ominaisuudet Määritettäessä kevään ja kesän 27 aikana veden laadusta kerättyä tietoa havaittiin, että veden teknisiin ominaisuuksiin vaikuttavista muuttujista (alkaliteetti, kovuus ja orgaanisen hiilen kokonaismäärä) oli niukasti tietoja keskisuurilta ja pieniltä vesilaitoksilta. Tämän tietovajeen korjaamiseksi toteutettiin lisämittauskampanja keskisuurille vesilaitoksille. Laitosten yhteystiedot koottiin yhteistyössä lääninterveystarkastajien kanssa. Mukaan tutkimukseen kutsuttiin keskimäärin 13 kpl keskisuurta vesilaitosta/maakunta, yhteensä noin 25 vesilaitosta. Laitoksia pyydettiin ottamaan vesinäyte loka-marraskuun aikana edustavasta verkostopisteestä valvontanäytteistä käytössä olevan näytteenottotavan mukaisesti. Näytteet pyydettiin määrittämään Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) hyväksymässä akkreditoidussa laboratoriossa, jota vesilaitos muutoinkin käytti vesinäytteiden määrittämisessä. Lisämittauskampanjalla tietoja saatiin 91 vesilaitokselta/vedenottamolta/vesiosuuskunnalta. Taustatietona pyydettiin tietoa laitoksen veden alkaloinnista. Verkoston ja näytteenottotavan vaikutus muuttujien pitoisuuksiin EAS-järjestelmään ehdotetuista metalleista, jotka eivät kuulu talousvesiasetukseen (molybdeeni, sinkki, tina, titaani ja vismutti), tietoja tarvittiin lisää. Mukaan tutkimukseen kutsuttiin 1 suurinta vesilaitosta sekä yksi keskisuuri vesilaitos/maakunta (yhteensä 1+19 vesilaitosta). Suurista laitoksista seitsemän osallistui (17 vedenottamoa) ja keskisuurista kuusi (seitsemän vedenottamoa). Tutkimuksessa mukana olevien seitsemän suuren vesilaitoksen myymän veden määrä kattaa noin neljänneksen Suomessa myydyn veden määrästä (Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 27, Suomen ympäristökeskus 28). Metallimäärityksiä varten näytteitä otettiin verkostoon pumpattavasta vedestä (juoksutettu vesi) sekä verkostopisteestä kahdella eri tavalla: seisotetusta vedestä ja juoksuttamisen jälkeen. Näin oli mahdollista verrata näytteenottotavan vaikutusta metallipitoisuuksiin. Sitä, kuinka kauan vesi oli seisonut verkostopisteen putkessa ennen juoksutusta, ei ollut mahdollista määrittää. Näytteitä määritettiin Labtium Oy:n laboratoriossa Espoossa ja Ramboll Analytics Oy:n laboratoriossa Lahdessa. Joulukuussa 27 toteutetulla lisämittauskampanjalla selvitettiin verkoston ja näytteenottotavan vaikutusta seuraavien talousveden laatua kuvaavien muuttujien pitoisuuteen: metalleista alumiini, arseeni, kupari, lyijy, mangaani, nikkeli ja rauta; teknistä laatua kuvaavista muuttujista alkaliteetti, kloridi, hiilidioksidi, kovuus, ph, sulfaatti ja sähkönjohtavuus sekä muista muuttujista fosfaattifosfori, ammonium, nitraatti, pesäkeluku ja orgaanisen hiilen kokonaismäärä. Näytteitä otettiin verkostoon pumpattavasta vedestä, seisotetusta verkostovedestä ja juoksutetusta verkostovedestä. Seisotusajat vaihtelivat viidestä tunnista kuukauteen. Mukana tutkimuksessa oli 25 keskisuurta ja suurta vesilaitosta Tampereen ja Turun seuduilta. Näytteet määritettiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:ssä ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ssä. 1820 2.1.4 Geologian tutkimuskeskuksen pohjavesitietokannan tiedot Tässä tutkimuksessa käytetty Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pohjavesiaineisto koostuu Geologian tutkimuskeskuksen vuosina keräämistä yksittäisistä kaivovesinäytteistä, joita on yhteensä 2 77 kpl. Näistä vesinäytteistä kpl on otettu maaperän kaivoista ja 1 31 kpl kallioporakaivoista. Näytteistä mitattiin näytteenoton yhteydessä kuusi muuttujaa ja määritettiin GTK:n geokemian laboratoriossa (nykyisin Labtium Oy) noin 4 muuttujaa. Menetelmien tarkemmat kuvaukset löytyvät mm. GTK:n tutkimusraporteista no. 155 (Lahermo ym. 22) ja no. 147 (Backman ym. 1999). Fysikaalis-kemialliset ja anionimääritykset on tehty käsittelemättömästä vesinäytteestä. Kationi- ja raskasmetallimääritykset on tehty suodatetuista (,45 µm) ja näytteenoton yhteydessä kestävöidyistä (,5 ml HNO 3 / 1 ml vettä) vesinäytteistä. Näytteenottomenetelmä on kuvattu tarkemmin GTK:n tutkimusraportissa no. 155 (Lahermo ym. 22) Ympäristöhallinnon pohjavesitietokannan tiedot Tässä tutkimuksessa käytetty ympäristöhallinnon pohjavesiaineisto koostuu alueellisten ympäristökeskusten vuosina 2 27 kokoamista kaivovesinäytteistä. Tietoja on saatu pääasiallisesti vedenottajilta ja ne edustavat siltä osin vedenottajien raakaveden seurannassa saatuja laatutuloksia. Suomen ympäristökeskus poimi mukaan tutkimukseen aineistoa pohjavesitietokannasta (POVET) sekä yksittäisiä kaivojen että useammasta kaivosta yhteen johdettujen vesien laadun osalta. Yksittäiset kaivot ovat osana vedenottoa pohjavedenottamoilla, joita käytetään yli 1 talouden yhteisvedenhankinnassa. Myös useammasta kaivosta (kaksi tai useampia) yhteen johdettua vesiä käytetään vedenottamolla raakavetenä. Kaivot ovat pääosin rengaskaivoja, mukana on myös porakaivoja. Osassa kaivoista vesi on osin tekopohjavettä, jossa on mukana myös luonnontilaista pohjavettä. Veden ottomäärät aineiston ottamoilla vaihtelevat pienimmillään 2 m 3 /d aina yli 5 1 m 3 /d ottamoihin (isoimpien kaupunkien vedenotto) Säteilyturvakeskuksen tiedot talousveden radioaktiivisuudesta Vesilaitokset Pohjaveden radioaktiivisia aineita on tutkittu Säteilyturvakeskuksessa (STUK) jo196-luvun lopulta lähtien. Luonnon radionuklidien pitoisuudet mitattiin 197-luvun aikana lähes kaikkien vesilaitosten vedestä. Vuoteen 28 mennessä lähes kaikki yli 2 käyttäjän vesilaitokset on tutkittu ja suuri määrä pienempiäkin vesilaitoksia, yhteensä yli 1 vesilaitosta. Kaikista näytteistä on mitattu radonpitoisuus, suuresta osasta näytteitä kokonaisalfa-, kokonaisbeeta-pitoisuus ja 226Ra-pitoisuus sekä osasta näytteitä myös 238U-, 234U- ja 228Ra-pitoisuudet. Yksityiset pora- ja rengaskaivot Väestörekisterikeskukselta pyydettiin yksinkertaiseen satunnaisotantaan perustuvat tiedot 2 suomalaisesta, jotka eivät heidän tietojensa perusteella kuuluneet julkisen vesihuollon piiriin. Näille 2 suomalaiselle lähettiin kirje, jossa kysyttiin halukkuutta osallistua tutkimukseen. Tutkimukseen valittiin noin 3 porakaivovettä käyttävää kotitaloutta. Maaperäkaivon käyttäjistä valittiin satunnaisotannalla pienempi noin 2 talouden otos. 19 Näytä lisää
Kekki Tomi K., Kaunisto Tuija, Keinänen-Toivola Minna M., Luntamo Marja Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa Vesi-Instituutin julkaisuja 3 VESIJOHTOMATERIAALIEN VAURIOT JA KÄYTTÖIKÄ SUOMESSA Lisätiedot PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija
PRIZZTECH Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Vesijohtojen saneerauspinnoitus Vesi-Instituutin raportteja 4 Tekijät: Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Raportin nimi: Vesijohtojen saneerauspinnoitus Tiivistelmä: Lisätiedot Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos
/ MAALISKUU 2014 A Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos Annoskakku 2012 Maarit Muikku, Ritva Bly, Päivi Kurttio, Juhani Lahtinen, Maaret Lehtinen, Teemu Siiskonen, Tuukka Turtiainen, Tuomas Valmari, Lisätiedot Maanteiden hulevesien laatu
12 2013 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ LAURA INHA RIITTA KETTUNEN KIMMO HELL Maanteiden hulevesien laatu TUTKIMUSRAPORTTI Laura Inha, Riitta Kettunen, Kimmo Hell Maanteiden hulevesien laatu Lisätiedot Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva, Lisätiedot Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto
/ MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden Lisätiedot AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä
AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio, Lisätiedot ja mitä siitä sitten seuraa
Eeva-Liisa Hallanaro & Kirsti Loukola-Ruskeeniemi Arseenia kalliossa! ja mitä siitä sitten seuraa LIFE10ENV/FI/00062 ASROCKS With the contribution of the LIFE Financial Instrument of the European Union Lisätiedot Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario
Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5 Lisätiedot SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001 N:o 400 404. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. N:o 400
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001 N:o 400 404 SISÄLLYS N:o Sivu 400 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisesta rahoitustuesta... 1145 400 Maa- Lisätiedot VESITALOUS VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET. www.vesitalous.com
VESITALOUS 4 2003 VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 Vol. XLIV VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN Lisätiedot VESI- JA YMPÄRISTÖ HALLITU KSEN MON 1 STESARJA
VESI- JA YMPÄRISTÖ HALLITU KSEN MN STESARJA Nro 6 VALTAKUNNALLISEN KAIVVESI TUTKIMUKSEN 99-99 YHTEYDESSÄ SYNTYNEET PERUSTIEDT Kirsti Korkka Niemi ja Annika Sipilä Nro 6 VALTAKUNNALLISEN KAIVVESI TUTKIMUKSEN Lisätiedot Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen
Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Lisätiedot Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia?
Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Vesitutkimustulosten tulkinta 1 (6) AHe: Vesianalyysien Tulkinta A Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? TALOUSVEDEN MIKROBIOLOGISET JA Lisätiedot Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson, Lisätiedot Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010
Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän Lisätiedot ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE- JA RAJA- ARVOIHIN SEKÄ VERTAILUJA EUROOPPALAISIIN PITOISUUS- TASOIHIN
I L M A N L A A D U N J U L K A I S U J A P U B L I C A T I O N E R O M L U F T K V A L I T E T P U B L I C A T I O N S O N A I R Q U A L I T Y 33 ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE- Lisätiedot 78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012
78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 OSA IV Menetelmät ja laadunvarmistus SISÄLLYS 13 Menetelmien ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät...81 14 Näytteenotto...83 14.1 Pintavesinäytteenotto Lisätiedot YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE Lisätiedot KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet
KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet Metallien yhdennetty kohdekohtainen riskinarviointi Maria Nikkarinen, Virpi Kollanus, Pauliina Ahtoniemi,Tommi Kauppila, Anne Holma, Marja Liisa Räisänen, Sari Makkonen Lisätiedot T I E D O T T E I T A
1 9 9 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Margareta Wahlström, Paula Eskola, Jutta Laine-Ylijoki, Hilkka Leino-Forsman, Esa Mäkelä, Markus Olin & Markku Juvankoski Maarakentamisessa Lisätiedot Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Lisätiedot Puhtauspalvelut ja työympäristö
JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 226 Esko Korhonen Puhtauspalvelut ja työympäristö Ostettujen siivouspalveluiden laadun mittausmenetelmät ja laatu sekä siivouksen vaikutukset sisäilman Lisätiedot D2-uusintatarveselvitys
D2-uusintatarveselvitys Loppuraportti 26.11.2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Olli Seppänen Jorma Railio Tiina Strand Sisällysluettelo Esipuhe...3 1. Tausta...3 2. Työmenetelmät...4 3. Tulokset...5 3.1. Lisätiedot JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö
JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja Lisätiedot Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160 Lisätiedot KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö
KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN Diplomityö Tarkastajat: professori Jukka Rintala ja dosentti Jarmo Hukka Tarkastajat ja Lisätiedot Radon uudisrakentamisessa
/ TOUKOKUU 2010 A Radon uudisrakentamisessa Otantatutkimus 2009 H. Arvela, I. Mäkeläinen, O. Holmgren, H. Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / Lisätiedot Tekonurmikenttiin liittyvät sisäilmaongelmat jalkapallohalleissa
Raimo O. Salonen, Arto Pennanen, Anni-Mari Pulkkinen, Arja Asikainen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Outi Kammonen, Matti Leikas, Pertti Närhi, Arto Säämänen, Sinikka Vainiotalo, Tapani Tuomi RAPORTTI Lisätiedot Pohjavesi AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013
Pohjavesi AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013 Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti ISSN 0785-2347 (painettu), ISSN 2341-6416 (verkkojulkaisu) Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute