Source: http://docplayer.fi/62391413-Hilti-palokatkokiekko.html
Timestamp: 2019-12-12 15:42:47+00:00
Document Index: 23081882

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

HILTI PALOKATKOKIEKKO - PDF Ilmainen lataus
Download "HILTI PALOKATKOKIEKKO"
1 HILTI PALOKATKOKIEKKO CFS-D 25 Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 16/0050 Passive Fire Iovation of the year 2016 WINNER Hilti with the Firestop Collar Endless Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero 04/2016 Numero 04 / 2016 sivu 1
2 Palokatkokiekko CFS-D 25 Tietoliikeekaapelit Sähkökaapelit Muovi- ja metallisuojaputket Käyttökohteet Tekniset tiedot Esimuotoiltu palokatkoratkaisu yksittäiseen ja useampaan kaapeliin jopa maks. 25 mm:n aukoissa CFS-D 25 Väri Soveltuu kipsilevy- ja betoniseiniin sekä muurattuihin seiniin. Laajeneva Sopii moniin erilaisiin matala- ja keskijäitteisiin kaapeleihin Soveltuu muovi- ja metallikanaviin Soveltuu muovisille ja metallisille suojaputkille Peittää sääölliset ja epäsääölliset aukot (mukaan lukien tyhjät aukot) Palokatkot uusiin ja olemassa oleviin kaapeliaseuksiin Läpivientien ja yksipuolisten läpivientien tiivisteet Kaikki käytössä olevat kaapelityypit ja eurooppalaisissa rakeuskäytänteissä yleiset kaapelit (esim. virta-, ohjaus-, signaali-, hätä- ja optiset kuitukaapelit) Punainen Ei Sovelluksen lämpötila-alue 0 40 C Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue C Säilytysaika1) 1) 24 kuukautta 25 C ja 50 % suhteellinen kosteus; valmistuspäivästä Edut Yksinkertainen tiivistämätön aseus Nopea aseus 10 sekuissa Tehokas laaja soveltuvuus Intuitiivinen oikea aseus helppo tarkastaa Pintaan aseettava ratkaisu Ei vaadi täyttömateriaalia 24 kuukauden säilyvyys Minimoi jätemäärät Homeenkestävä Äänieristys Sähköeristys Savu Tilaus Tilausmerkintä Pakkaustyyppi Pakkauskoko Palokatkokiekko Laatikko 32 kpl sivu 2 Artikkelinumero Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero 04/2016
3 Aseusohjeet FI Een käsittelyä tarkasta sovellukseen liittyvät tarkemmat tiedot Hilti tuotetiedoista, kolmaen osapuolen testiraporteista sekä kansallisista raporteista. vain ammattikäyttöön. Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero 04/2016 sivu 3
4 1. Suoritustason kuvaus Läpivientityypit Tekniset ominaisuudet Palonkestoluokka E = Tiiveys I = Eristävyys Kevyt väliseinä (100 mm) Tyhjät aukot EI 90 Kaapelit Kaikki kaapelityypit EI 60 Ø 21 mm Yksijohdinkaapelit** Ø 14 mm Monijohdinkaapelit** Ø 19 mm Monijohdinkaapelit** Ø 13 mm Muoviputket ja muoviset suojaputket Kuparisisältö: 35 mm 2 (kaapelin tiheys 23 %) Kuparisisältö: 40 mm 2 (kaapelin tiheys 14 %) Kuparisisältö: 7,5 mm 2 (kaapelin tiheys 5,6 %) EI 90 EI 90 EI 120 Massiiviseinä (100 mm) Muoviset suojaputket Ø 16 mm Muoviset suojaputket Ø 16 mm Metalliputket Metalliputket ja metalliset suojaputket Ø 16 mm Seinämän paksuus: 1 mm Etäisyys* 5 mm Seinämän paksuus: 1 mm Etäisyys* 150 mm Seinämän paksuus: 1 mm Etäisyys* 150 mm EI 60 C / U EI 90 C / U EI 60 U / U E 120 U / U *läheisiin läpivienteihin ** katso myös tyyppiluettelo Huomautukset: Kuparipitoisuus mitattu kuparijohtimen kokonaispoikkileikkauksella sivu 4 Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero 04/2016
5 Tyypilliset kaapelityypit Kaapelin nimike Johtimien määrä Kuparin poikkileikkaus johdinta kohti [mm²] EI 90 NYM-J 1x2,5 1 2,5 OK NYM-J 1x4 1 4 OK NYM-J 1x6 1 6 OK NYM-J 1x OK NYM-J 1x OK NYM-J 3x1,5 3 1,5 OK NYM-J 4x1,5 4 1,5 OK NYM-J 5x1,5 5 1,5 OK NYM-J 7x1,5 7 1,5 OK NYM-J 3x2,5 3 2,5 OK NYM-J 4x2,5 4 2,5 OK NYM-J 5x2,5 5 2,5 OK NYM-J 7x2,5 7 2,5 OK NYM 4x4 4 4 OK NYY-J 1x OK NYY-J 1x OK NYY-J 3x1,5 3 1,5 OK NYY-J 4x1,5 4 1,5 OK NYY-J 5x1,5 5 1,5 OK NYY-J 7x1,5 7 1,5 OK NYY 4x OK NYY 5x4 5 4 OK (N)HXMH 5x2,5 5 2,5 OK J-Y(ST)Y 1x2x0,8 2 0,5 OK J-Y(ST)Y 2x2x0,8 4 0,5 OK J-Y(ST)Y 4x2x0,8 8 0,5 OK J-Y(ST)Y 10x2x0,8 20 0,5 OK J-Y(ST)Y 2x2x0,6 4 0,28 OK J-Y(ST)Y 4x2x0,6 8 0,28 OK J-Y(ST)Y 10x2x0,6 20 0,28 OK J-Y(ST)Y 20x2x0,6 40 0,28 OK J-Y(ST)Y 20x2x0,8 40 0,28 OK Ölflex 3x1,5 3 1,5 OK Ölflex 5x1,5 5 1,5 OK Coax LCD ,13 OK Coax LCD ,13 OK CAT.7 8 0,326 OK Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero 04/2016 sivu 5
6 2. Seinärakenteet Massiiviseinä: Palonkestoluokan tuloksia voidaan soveltaa betoni- tai muurausseiniin, joiden paksuus on vähintään 100 mm ja tiheys vähintään 450 kg/m 3 Kevyt seinä: Palonkestoluokan tuloksia voidaan soveltaa kaikkiin joustaviin seinärakenteisiin, jotka kuuluvat sopivaan palokestoluokkaan: Rakee on standardin EN mukaan luokiteltu; Rakenteen vähimmäispaksuus on 100 mm; Kaksi kipsilevykerrosta levyn yleispaksuus: 12,5 mm - aseetaan rakenteen molemmille puolille Kevyet seinät koostuvat kahdesta kipsilevykerroksesta rankojen molemmin puolin. Läpivientitiivisteen kaikki osat sijoitetaan vähintään 100 mm:n päähän rangoista. Läpivientitiivisteen ja palkin välinen tila suljetaan. Puurankaseinissä tiivisteen ja rangan välinen minimietäisyys on 100 mm ja tila on täytettävä vähintään 100 mm paksuisella luokan A1 tai A2 eristeellä EN standardin mukaisesti. Luokitus ei kata kerroslevyrakenteita tai kevyitä seiniä joissa kipsilevy ei ole molemmin puolin 3. Piirroksissa käytettävät lyhenteet Lyhee Kuvaus A, A 1, A 2,. Palokatkotuotteet C, C 1, C 2, Läpivietävä tekniikka E, E 1, E 2 Rakee-elementti S 1, S 2, S n Etäisyydet t A t E W P Kuparisisältö [mm²] Kaapelin tiheys [%] Tiivisteen yleissyvyys Rakee-elementin paksuus Suurin aukon halkaisija kuparijohtimen kokonaispoikkileikkaus kaapelissa Kuparin poikkileikkaus / kaapelin kokonaispoikkileikkaus sivu 6 Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero 04/2016
7 4. Läpivienti Tiivisteen kokonaissyvyys (t A ) on 100 mm. Seinän vähimmäispaksuus on 100 mm (t E ). Seinän aukkoon voidaan olla lisäämättä kaapeleita tai niitä voidaan lisätä useampia, jos ne sopivat 625 mm 2 aukkoon. Seinän ja ensimmäisen tekniikkaa tukevan rakenteen välinen etäisyys on 500 mm seinän molemmilla puolilla. t E t E E A E A C t A C 1 C 2 E Kuva A1: seinäkäyttö ja mitat Kuva A2: tyypilliset tekniikat A: Palokatkokiekko E: Rakee-elementti (kevyt- tai massiiviseinä) t A : Tiivisteen yleissyvyys t E : Rakee-elementin paksuus C: Kaapelit C 1 : Kanava C 2 : Suojaputki 5. Aukon enimmäiskoko Aukon enimmäiskoko seinässä = 625 mm2 enimmäisulkomitoilla 25 mm x 25 mm. Kaikkia 25 mm:n neliön kattavia seinäaukkoja/-muotoja voidaan käyttää. W P (aukon maksimihalkaisija): 25 mm w p 25mm Kuva A3: Aukon enimmäiskoko Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero 04/2016 sivu 7
8 6. Läpiviein aseus Sivunäkymä Etunäkymä Tekniikan ja rakenteen välinen rako suljetaan kiertämällä Hiltin palokatkokiekko CFS-D 25 kalusteiden ympärille ja kiiittämällä jäljellä oleva levy seinään. E t E E Hiltin palokatkokiekon CFS-D 25 täytyy peittää aukko kokonaan. Kaapeleiden läpivieit, jotka tulevat ulos / lävistävät seinän vain yhdeltä puolelta, tiivistetään perusläpivientinä, mutta vain läpiviein puolelta. A A Kuva A4: Hiltin palokatkokiekon CFS-D 25 käyttö 7. Aukon sisäetäisyydet Etäisyydet koskevat seinäaseuksia. Vähimmäisetäisyydet millimetreinä (katso kuva): S 1 0 (kaapeleiden ja rakenteen reunan välinen etäisyys) s 1 s 3 S 2 0 (kaapelien välinen etäisyys) s 2 S 3 0 (Suojaputken ja rakenteen reunan välinen etäisyys) s 20 S 20 0 (kanavista tiivisteen reunaan) Kuva A5: Läpiviein etäisyydet 8. Ryhmäasetelma (aukon välinen etäisyys) Vähimmäisetäisyydet millimetreinä (katso kuva): s a s c S a 5 (aukkojen väliset etäisyydet, kaapeleilla tai ilman, muihin kaapeleilla varustettuihin tai varustamattomiin aukkoihin) s b s c S b 5 (suojaputkia sisältävien aukkojen etäisyys muihin kaapeleilla varustettuihin tai varustamattomiin aukkoihin) S c 150 (metalliputkia sisältävien aukkojen etäisyys muihin tekniikoihin) Kuva A6: Ryhmäasetelma Lähekkäisissä aukoissa Hiltin palokatkokiekko CFS-25 aseetaan limittäin. sivu 8 Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero 04/2016
9 9. Lisämääritteet Lyhee Reaktio paloon Vaaralliset aineet Kuvaus Luokka E standardin EN mukaisesti Ei vaarallisia aineita Äänenvaimeus Testattu standardin EN ISO mukaisesti Rw (C; Ctr) = 62 (-2;-7) db kaapelilla ja ilman kaapelia Sähköominaisuudet Testattu standardin DIN IEC (VDE 0303 osa 30): ) mukaisesti. 7, Ωcm Kestävyys ja käyttökelpoisuus Y1 ETAG 026-2:n mukaan Homeenkestävyys Testattu standardin EN ISO 846 luokan = 0 mukaan VOC Täyttää AgBB-määräykset VOC Täyttää Affset-määräykset A+ Vanheneminen Testattu DAfStb-määräyksien mukaisesti betonirakenteiden suojaamiseksi ja kuostamiseksi Muuta Ei sovellu / Ei määritettyä suoritustasoa Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero 04/2016 sivu 9
10 Hiltin palokatkokaapeli CFS-D 25 Hilti = Registered trademark of Hilti Corp., Schaan I W en I 2016 I Pidätämme oikeuden teknisiin ja valikoiman muutoksiin S.E & O. Hilti sivu (Suomi) 10 Oy, Virkatie 3, Vantaa P Hilti-palokatkokaapelilevy CFS-D 25 Numero 04/2016