Source: https://it.scribd.com/document/268650623/Edifici-Storici-testo-Coordinato-v2
Timestamp: 2019-09-20 20:10:45+00:00
Document Index: 180413367

Matched Legal Cases: ['art. 13', 'art. 17', 'art. 1', 'art. 2', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 10', 'art. 17', 'art. 3', 'art. 17', 'art. 3', 'art. 1', 'art. 11', 'art. 3', 'art. 2', 'art. 11', 'art. 10', 'art.\n1', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 5', 'art. 8', 'art. 9', 'art.11', 'art. 12', 'art. 10', 'art. 21', 'art. 11', 'art. 1', 'art. 36', 'art. 21', 'art. 6', 'art. 16', 'art. 87', 'art. 17', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 8', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 10', 'art. 1', 'art. 21', 'art. 11', 'art. 1', 'art. 36', 'art. 7']

SalvaSalva Edifici Storici-testo Coordinato.v2 per dopo
Mauro Malizia - Prevenzione Incendi Edifici storici v2 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno
EDIFICI STORICI NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre
D.P.R. n. 418 del 30/6/1995 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli edifici storici (e simili) sono ricompresi al punto 72
dellallegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio
elenco del D.M. 16/2/1982. Si pu evincere che rientrano tra le attivit soggette (in linea con i
precedenti quesiti) gli edifici pregevoli, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed
archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, indipendentemente dalla superficie lorda e dai
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs.
22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
72 contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie,
esposizioni e mostre, nonch qualsiasi altra atti-
vit contenuta nel presente Allegato.
I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono
intendersi aggiornati secondo lequiparazione con il nuovo regolamento.
D.M. n. 569 del 20 maggio 1992
(G.U. n. 52 del 4 marzo 1993)
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, n. 1849); Vista la legge 7 dicembre 1984n. 818 (Gazzetta Ufficiale 10dicembre 1984 n. 338); Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, n. 98); Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1943, n. 8) recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici
degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei. gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti ed integrazioni, per quanto attiene in particolare la
In presenza di attivit aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della
sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilit dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela. Pertanto, si applica il punto n. 72 nei
a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico, collocate all'interno di
edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42;
b) una o pi attivit elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, se aperte al pubblico e svolte all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.
22/1/2004, n. 42.
Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attivit di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene
svolta l'attivit. Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato
parzialmente da una o pi attivit, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto. Potr non configurarsi l'attivit del punto n. 72 nel caso in
cui all'interno dello stesso siano presenti una o pi attivit dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al
pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto
dell'edificio. In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attivit esercitate nell'edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(Circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013).
Ing. Mauro Malizia - Prevenzione Incendi Edifici storici v2 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno
prevenzione e la protezione antincendio; Visto il decreto-legge 27 febbraio1987, n. 51, convertito nella
legge 13 aprile 1987, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988); Visto l'art. 17 della legge
20maggio 1991, n. 158; Udito il parere del Consiglio di stato, espresso nella adunanza generale del 17
ottobre 1991 e contenente alcune modifiche al testo regolarmente predisposto dalle due amministrazioni
proponenti; modifiche, che sono state arrecate al testo medesimo, salvo che per gli argomenti indicati nei
due seguenti punti a) e b) e per la serie dei motivi appresso esposti: a) per la necessit che la norma regolamentare corrisponda all'attuale situazione di fatto, nell'art. 1 stato omesso il riferimento alle biblioteche e agli archivi, le cui norme specifiche sono ancora in corso di definizione; b) il testo regolamentare
originario appare, negli articoli appresso indicati, pi rispondente agli scopi ed alle situazioni, cui la norma
regolamentare medesima volta: 1) nell'art. 2, comma 4, in ordine alla validit e ai limiti temporali dei
provvedimenti di deroga gi concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il testo originario ribadisce chiaramente la provvisoriet delle deroghe medesime me prescrive il controllo tecnico sulla loro durata e sul loro eventuale rinnovo; 2) nell'art. 4 del testo originario il divieto di comunicazione dei
locali, in cui si svolgono le attivit disciplinate dal presente regolamento, non generale, ma riguarda i
locali contigui ove si svolgono le attivit diverse assoggettate alla normativa antincendio, risultando in tal
modo applicabile ai casi di effettiva necessit di prevenzione e difesa antincendio; per motivi di chiarezza
tecnica opportuno mantenere l'espressione "caratteristiche REI"; 3) nell'art. 5, quinto comma,appare
utile mantenere l'indice fisso, riportato nel testo originario, di dieci chili di quantit equivalente di legno
per metro quadrato, come misura del carico di incendio da non superare; 4) all'art. 10 appare indispensabile, per motivi di chiarezza operativa, mantenere l'attributo di "tecnico" al responsabile della sicurezza,
per differenziare la natura dei suoi compiti, indicati dal terzo comma dell'articolo medesimo, dalla natura
dei compiti di supervisione e controllo del direttore del museo,indicati dal secondo comma dell'articolo
stesso; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'art. 17,
comma 3, ultimo periodo, della citata legge n. 400/88 - con nota n. 581 VI D del 25gennaio 1992;
il seguente regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie,esposizioni e mostre:
1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le misure tecniche necessarie per
il rilascio del certificato di prevenzione incendi(2)(3) in relazione agli edifici pubblici e privati, di
interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella
Con Circolare n. 36 del 11/12/1985 stato fornito un chiarimento su quali siano gli edifici compresi al
punto 90 del DM 16/2/1982 (Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche,
archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello
Stato di cui al regio decreto 7/11/1942, n. 1564) e pertanto soggetti ai controlli VVF. Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7/11/1942, n. 1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme
di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumit delle
persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito
all'obbligo di assoggettabilit degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da
parte dei comandi dei vigili del fuoco:
a. non sono compresi al punto 90) del DM 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei
quali non si svolge alcuna delle attivit elencate nel citato DM 16 febbraio 1982. Per tali edifici, per, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;
b. sono invece compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai
controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o pi delle attivit elencate nel citato DM 16 febbraio
1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.;
Con nota prot. n. P651/4109 sott. 51/D2 del 10/1/2008, al fine di dirimere le apparenti incoerenze presenti fra quanto recitato al punto 90 del DM 16/2/1982, fra la circolare ministeriale n. 36 dell'11/12/1985
e altra nota di risposta emessa a seguito di un quesito analogo proposto dal Ministero per i Beni e le Attivit Culturali, si precisato che debbano rientrare al punto 90 del DM 16/2/1982 gli edifici pregevoli per arte e storia destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti sottoposti a tutela, ai sensi del D.Lgs 22/1/2004, n. 42, indipendentemente dalla
loro superficie lorda e del quantitativo di beni culturali mobili in essi presenti, in relazione ovviamente al livello di rischio delle attivit stesse.
legge 1 giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1939, n. 184) e
2. Le norme contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare la sicurezza degli
edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.
Art. 2 - Attivit consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento
1. Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono continuare ad essere svolte attivit complementari previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) purch queste siano effettuate nel rispetto delle vigenti
norme di sicurezza antincendio, ovvero in mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229) e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi della
legge n. 1089/1939.
2. Le attivit descritte nell'art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell'interno del 15
febbraio 1951, n. 16(4) (pubblicata alle pagine 36 eseguenti del volume "Norme di prevenzione
incendi" edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1983), se sono svolte negli edifici
disciplinati dal presente regolamento, devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni
3. Negli edifici cui si applicano le disposizioni del presente regolamento possono essere svolte
nuove attivit, indicate nel decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) qualora, siano rispettate le vigenti norme di sicurezza ovvero,
in mancanza di queste, siano applicati i criteri tecnici descritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577 citato nel comma 1 del presente articolo.
4. La soprintendenza competente per territorio esercita i poteri previsti dalla legge del 1 giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Restano validi i provvedimenti di deroga gi concessi, nonch i pareri formulati caso per caso e quanto gi consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza, secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.
6. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni
generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendio si applicano le
disposizioni previste dal decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524(5) (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 1982, n. 218).
CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 3 - Misure precauzionali per lo sfollamento della persone in caso di emergenza
1. Gli edifici individuati dal precedente art. 1, comma 1, devono essere provvisti di un sistema
organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri,
al fine di evitare pericoli per la loro incolumit in caso d'incendio odi qualsiasi altro sinistro.
2. Al fine di garantire l'incolumit delle persone, deve essere individuato il tratto pi breve che
esse devono percorrere per raggiungere le uscite. Il relativo percorso deve avere in ogni punto
una larghezza non inferiore a cm 90, deve essere privo di ostacoli e deve essere segnalato da
cartelli posti ad intervalli regolari di trenta metri, sui quali devono essere indicate, in modo
chiaro e leggibile, le istruzioni sul comportamento che le persone devono adottare, nel caso di
pericolo, e che sono redatte in conformit alle disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.
La circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951, n. 16 stata superata per gli aspetti relativi
alla prevenzione incendi dal DM 19/8/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".
Occorre far riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro ) che ha abrogato e sostituito, tra le altre, dall'Allegato XXIV all' Allegato
XXXII, le precedenti disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza.
3. Il massimo affollamento consentito dovr essere commisurato alla capacit di deflusso del
sistema esistente di vie d'uscita(6) valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo ("modulo
uno" cm 60).(7)
4. Il conteggio delle uscite pu essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di
larghezza non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto pi stretto dell'uscita.
5. Nel computo della larghezza delle uscite possono essere conteggiati anche gli ingressi, se
questi consentono un facile deflusso verso l'esterno in caso di emergenza.
6. Ove il sistema di vie di uscita non sia conforme alle prescrizioni contenute nei precedenti
commi del presente articolo, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento con l'ausilio di
sistemi che controllino il flusso dei visitatori in uscita ed in entrata.
Art. 4 - Divieto di comunicazione tra ambienti ove svolta una attivit diversa
1. Le attivit disciplinate dal presente regolamento devono svolgersi in locali non comunicanti
con altri locali ove si svolgono attivit soggette che non abbiano relazione con l'attivit principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere protetta mediante infissi e
tamponature aventi caratteristiche REI 120.
Art. 5 - Disposizioni relative allo svolgimento di attivit negli edifici
1. vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza
in vista,di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonch il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.
2. vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantit eccedenti il normale uso giornaliero,
qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attivit di
restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove svolta l'attivit di restauro devono essere utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause
3. Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi
di incendio elencato anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere
incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti esposti al pubblico.
4. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti
elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e
dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi.
5. Qualora negli edifici si svolgano nuove attivit dopo la data di entrata in vigore del presente
regolamento, ovvero siano ampliate le aree ove le attivit sono svolte, il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e
degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci chili di quantit equivalente di
legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di arredo combustibili,
che siano successivamente introdotti negli ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:
a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2;
b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe i lati e gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1;
c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.
I materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo
le specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 agosto 1984, n. 234).
anche se dalla lettura dellart. 3 comma 3 del DM 569/92 sembrerebbe che laffollamento massimo
debba essere commisurato alla capacit di deflusso di due sole vie di esodo, a parere di questo Ufficio
pu ritenersi corretto, anche in analogia con quanto stabilito in merito per altre attivit similari, calcolare il massimo affollamento in relazione al numero totale di uscite, che dovranno comunque essere non
inferiori a due (Chiarimento nota prot. n. P1556/4109 Sott. 51/D del 5 settembre 1996).
Comma cos rettificato con avviso pubblicato in G.U. n. 98 del 28 aprile 1993.
Art. 6 - Depositi
1. Nei depositi di materiale di interesse storico ed artistico, collocati all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in modo da mantenere uno spazio libero di un metro dal soffitto e consentire i
passaggi liberi non inferiori a cm 90 tra i materiali ivi depositati.
2. Le comunicazioni tra i locali adibiti a deposito ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte aventi caratteristiche REI 120, che di regola devono essere chiuse.
3. Nei depositi, il cui carico d'incendio superiore a 50 chili di quantit equivalente di legno per
metro quadrato, debbono essere installati impianti di spegnimento automatico.
Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con i materiali depositati.
4. Nei locali dovr essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in
pianta o numero due ricambi d'aria ambiente per ora con mezzi meccanici.
Art. 7 - Aree a rischio specifico
1. Per le aree di servizio che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale
16 febbraio 1982, quali le centrali termiche, le autorimesse, le officine ed i gruppi elettrogeni
valgono le disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno, ai sensi della normativa citata nel precedente art. 2, comma 1.
2. Le centrali termiche,(8) di nuova installazione, non possono essere ubicate all'interno degli
edifici disciplinati dal presente regolamento.(9)
Art. 8 - Impianti elettrici
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella
legge 1 marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77) e
nella legge 5 marzo 1990, n. 46(10) (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 1990, n.
59) e rispettive integrazioni e modificazioni.
2. Gli ambienti, ove consentito l'accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di
illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di
3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa tecnica
Art. 9 - Mezzi d'incendio
1. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve esservi un estintore portatile con
capacit estinguente non inferiore a 13 A, per ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento.
Tutti gli estintori debbono essere disposti uniformemente lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.
Gli agenti estinguenti debbono essere compatibili con i materiali che compongono gli oggetti
2. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento l'impianto idrico antincendio deve realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il
collegamento di manichette flessibili o da naspi.
3. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 litri per
minuto per ogni colonna montante con pi di due idranti e, nel caso di pi colonne, per il fun8
In assenza di specifiche indicazioni di incompatibilit, si deve fare riferimento alla vigente legislazione in
materia (Chiarimento nota prot. n. P831/4109 Sott. 51/C del 4/8/2000).
L'attuale quadro normativo inerente gli edifici pregevoli per arte e storia non vieta esplicitamente che le
tubazioni del gas possano attraversare edifici pregevoli per arte e storia (Chiarimento Nota prot.
n. P121/4109 sott. 51/D2 del 20/3/2001).
La legge 5 marzo 1990, n. 46 stata sostituita dal D.M. dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37 riordino delle disposizioni in materia di attivit di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
zionamento contemporaneo di due colonne.
L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente pi sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5
bar per un tempo di almeno 60 minuti.
Gli idranti debbono essere collocati ad ogni piano in prossimit degli accessi, delle scale, delle
uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve, comunque, consentire di poter
intervenire in ogni ambiente dell'attivit, eccetto in quei locali dove la presenza di acqua pu
danneggiare irreparabilmente il materiale esposto.
4. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione
di 35 litri per minuto alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve
garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente pi sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 minuti.
5. In prossimit dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai
mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, deve essere installato un attacco di mandata per autopompe.
6. In ogni edifico disciplinato dal presente regolamento devono essere installati impianti fissi di
rivelazione automatica d'incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale
a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.
7. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve essere previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso
d'incendio, collegato all'impianto fisso di rilevazione automatica d'incendio. Le modalit di funzionamento del sistema di allarme devono essere tali da consentire un ordinato deflusso delle
persone dai locali.
CAPO III - PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE
Art. 10 - Gestione della sicurezza
1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilit di un edificio disciplinato dal presente
regolamento, deve nominare il responsabile delle attivit svolte al suo interno (direttore del
museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.
2. Il responsabile dell'attivit , comunque, tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla
sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare che:
a) non siano superati i parametri per l'affollamento di cui al precedente articolo 3, comma 3;
b) siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone;
c) siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e il
restauro dei locali e dei beni posti al loro interno.
3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinch:
a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestivit le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano, altres, condotte periodicamente verifiche degli
stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli,
di cui all'art. 11, comma 6;
b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio.
In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato
provveda, con la periodicit stabilita dalle normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovr essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi.
In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con scadenza non superiore a tre anni;
c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato in conformit con quanto previsto dalle vigenti normative;
d) sia previsto un servizio organizzato, composto da un numero proporzionato di addetti
qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attivit, esperti nell'uso dei
mezzi antincendio installati;
e) siano eseguite, per il personale addetto all'attivit,periodiche riunioni di addestramento e
di istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonch esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l'attivit.
4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonch delle condotte, delle fogne e delle
opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio.
Art. 11 - Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza
1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attivit all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.
2. I piani di intervento, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attivit, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:
a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale addetto;
c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.);
d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni
e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti
del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti
di emergenza, arresto delle eventuali installazioni di ventilazione e condizionamento,
azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.
3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza
vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformit a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.(11)
4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata,
che indichi tutte le possibili vie di esodo.
5. All'ingresso dell'attivit va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni:
a) scale e vie di esodo;
b) mezzi di estinzione;
c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e
dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;
d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme;
e) impianti e locali a rischio specifico.
6. Il responsabile dell'attivit,nominato ai sensi del precedente art. 10, comma 1, deve curare
la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza
degli impianti elettrici e dei presidi antincendio, nonch all'osservanza della normativa relativa
ai carichi di incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.
Art. 12 - Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto
1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature, manoscritti e in genere materiale ed
oggetti che possono subire alterazioni per le condizioni termoigrometriche ambientali, debbono
essere installati strumenti di misura e di regolazione atti a garantire il rispetto di tali condizioni.
2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell'acqua e quelle di discarico dei liquami devono
essere realizzate con modalit idonee ad evitare qualsiasi deterioramento delle porzioni di muri
Occorre far riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ) che ha abrogato e sostituito, tra le altre, dall'Allegato XXIV
all' Allegato XXXII, le precedenti disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza.
o di solai che portano affreschi, mosaici o altre decorazioni murali, o sui quali siano collocati
quadri, arazzi o altro materiale espositivo.
CAPO IV - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVIT CON SUPERFICIE NON SUPERIORE(12) A 400 METRI QUADRATI
1. La soprintendenza competente per territorio accerta se l'attivit descritta nel precedente art.
1, comma 1, si svolge in locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi, non
superiore a 400 metri quadrati.
2. Per le attivit svolte nei locali, di cui al precedente comma 1, si applicano l'art. 2, commi
6, l'art. 3, l'art. 5, commi 1 e 2, l'art. 8, commi 1 2, l'art. 9, comma 1, l'art.11, commi 1, 2,
4, e l'art. 12.
3. Il responsabile delle attivit deve rispettare gli obblighi prescritti dal precedente art.
comma 2, nonch quelli prescritti dal precedente art. 10, comma 3, lettera a) e lettera
CAPO V - DEROGHE
Art. 14 - Deroghe
1. Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico o specifiche esigenze di tutela
dei beni, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, pu essere formulata una domanda di
autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento.
2. La domanda di autorizzazione,prevista dal precedente comma 1, deve essere corredata dal
parere della soprintendenza competente per territorio, per il quale si applica l'art. 21 del decreto del Presidente della repubblica 29 luglio1982, n. 577. (13)
3. Il comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e pu
avvalersi di esperti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 11,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Art. 15 - Norme transitorie
1. Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente art. 1, comma 1, sono tenuti ad adeguarsi
alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
1. Sono abrogati gli articoli 2,3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre
1942 n. 1564(14) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio1943, n. 8).
Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Testo corretto con "Avviso di rettifica" n. 199 del 25/08/1993
Lart. 21 del DPR n. 577/82 stato abrogato e sostituito dallart. 6 del DPR 12 gennaio 1998 n. 37.
Non esiste una disposizione di sicurezza antincendio per tutti gli edifici pregevoli per arte e storia e che,
quindi, al di fuori del campo di applicazione del DPR 569/95 e del DPR 418/95 devono essere impartite
prescrizioni di sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi specifici. Le abrogazioni degli art. del R.D.
7/11/42 n. 1564 di cui al Decreto 20 maggio 92 n. 569 art. 16 ed al D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418 sono
da riferirsi al campo di applicazione dei suddetti disposti (nota prot. n. P831/4109 Sott. 51/C del
4/8/2000).
D.P.R. n. 418 del 30/6/1995
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse
storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi
Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089; Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di
interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti e integrazioni, per quanto attiene in particolare la
prevenzione e la protezione antincendio; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987,
n. 149; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 5 marzo 1990, n.
46; Vista la legge 20 maggio 1991, n. 158; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 2 giugno 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9
giugno 1995; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED
ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI.(15)
1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalit, risultino normalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati a contenere
biblioteche ed archivi.
2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali
in essi contenuti.
Art. 2 - Attivit consentite in edifici per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento
1. Negli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 possono essere ubicate attivit comprese nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982,
n. 98) non pertinenti l'attivit principale unicamente se dette attivit risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti
norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 20 agosto 1982, n. 229).
2. L'attivit di cui al comma 1 deve altres rispettare le norme di tutela ai sensi della legge n.
1089/1939; tale requisito deve essere certificato a cura della soprintendenza per i beni
ambientali e architettonici competente per territorio.
3. Per le aree al servizio dell'attivit principale che comportano rischio specifico individuate
dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche, le autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno.
4. Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1, i provvedimenti di deroga gi
concessi nonch i pareri formulati caso per caso e quanto gi consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale secondo
Circa i chiarimenti su quali siano gli edifici compresi al punto 90 del DM 16/2/1982 soggetti a controllo
dei vigili del fuoco (Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi,
musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato
di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564), si vedano le note riportate in precedenza.
le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.
5. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni
generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 n. 339. Per la segnaletica di
sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 524(16) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto
1982 n. 218).
6. Ad esclusione dei materiali di cui all'art. 3, comma 5, e degli estintori portatili d'incendio di
cui all'art. 8, comma 1, per i quali gi previsto dalla vigente normativa l'istituto della
omologazione, con decreti del Ministro dell'interno, anche a seguito di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche e procedurali per la omologazione dei prodotti di rilevante interesse per la sicurezza dell'incendio, da impiegarsi nelle attivit disciplinate dalla presente norma. Tali prodotti successivamente all'emanazione dei decreti stessi potranno essere impiegati solo se omologati. I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalit per l'adeguamento dei prodotti in precedenza installati e lo smaltimento delle scorte
nonch i criteri per il riconoscimento di quelli di provenienza dai Paesi della Comunit economica europea.
Art. 3 - Disposizioni di esercizio
1. vietato, nei locali di cui all'art. 1, tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas,
stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione, nonch depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra
loro provocando incendi e/o esplosioni.
2. Il carico d'incendio delle attivit di cui all'art. 1, certificato all'atto della richiesta del certificato di prevenzione incendi, non pu essere incrementato introducendo negli ambienti
nuovi elementi di arredo combustibili con esclusione del materiale librario e cartaceo la cui
quantit massima dovr essere in ogni caso predeterminata.
3. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, e nelle rampe, il carico d'incendio esistente costituito dalle strutture, certificato come sopra, non potr essere modificato con
l'apporto di ulteriori arredi e di materiali combustibili.
4. Per le attivit di cui al comma 1 dell'art. 1 di nuova istituzione o per gli ampliamenti da
realizzare negli edifici sottoposti nella loro globalit a tutela ai sensi della legge n.
1089/1939, il carico di incendio relativo agli arredi e al materiale depositato, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non dovr superare i 50 kg/m2 in
ogni singolo ambiente.
5. Gli elementi di arredo combustibili introdotti negli ambienti successivamente alla data di
entrata in vigore della presente norma, con esclusione del materiale esposto, debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: i materiali di rivestimento dei
pavimenti debbono essere di classe non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimenti e i
materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono essere di classe 1; i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.
Art. 4 - Sale di consultazione e lettura
2. A tal fine deve essere realizzato il percorso pi breve per raggiungere le uscite; tale percorso deve avere in ogni punto larghezza non inferiore a 0,90 m, essere privo di ostacoli,
segnalato con cartelli conformi al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982(17) e
Occorre far riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che ha abrogato e sostituito, tra le altre, dall'Allegato XXIV
Vedi nota precedente in materia di segnaletica di sicurezza.
provvisto, ad intervalli regolari, di cartelli recanti le istruzioni sul comportamento che in
caso di incendio dovranno tenere gli occupanti, cos come specificato al successivo art. 10.
3. I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 30 m, devono essere dimensionati, in funzione del massimo affollamento, per una capacit di deflusso non superiore a sessanta
persone. (18)
larghezza non inferiore a 0,90 m) che immettono su spazio scoperto o luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto pi stretto dell'uscita.
5. Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle anzidette caratteristiche dimensionali si
deve procedere alla riduzione dell'affollamento eventualmente con l'ausilio di sistemi che
limitino il numero delle persone in ingresso.
Art. 5 - Depositi
2. Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte
REI 120 munite di congegno di autochiusura.
3. Nei depositi il cui carico di incendio superiore a 50 kg/m2 debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme.
pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.
Art. 6 - Impianti elettrici
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1 marzo
1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968 n. 77) e della legge 5
marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990 n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.
2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali prevista la presenza del pubblico deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l'illuminazione delle
vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire
l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso.
Art. 7 - Ascensori e montacarichi(19)
1. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste nei decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 28
novembre 1987, n. 586 e del 9 dicembre 1987, n. 587 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
del 25 marzo 1988 n. 71) e, per quanto compatibile, nel decreto del Ministro dell'interno
del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987 n.
148), e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 8 - Mezzi antincendio
1. Deve essere prevista l'installazione di un estintore portatile con capacit estinguenti non
inferiore a 13 A ogni 150 mq di superficie di pavimento; gli estintori debbono essere dispo18
Non possono escludersi, in linea di massima, percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri, a condizione che siano adottate le misure alternative di sicurezza indicate all'articolo 4 comma 5
del decreto in oggetto. L'applicabilit di quanto sopra, deve comunque essere valutata caso per caso,
in considerazione dell'effettiva lunghezza e di tutte le altre caratteristiche dei percorsi di esodo. (Chiarimento Nota prot. n. P1258/4109 sott. 51/D del 21 settembre 1998).
Le disposizioni di prevenzione incendi per gli ascensori sono state aggiornate con il D.M. 15 settembre
2005 (G.U. del 5 ottobre 2005, n. 232) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i
vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivit soggette ai controlli di prevenzione incendi".
sti in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.
2. L'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad
anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da
naspi. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240
l/min per ogni colonna montante con pi di due idranti e, nel caso di pi colonne, per il
funzionamento contemporaneo di 2 colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di
assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente pi sfavoriti di 120 l/min cadauno,
con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli
idranti di regola debbono essere collocati ad ogni piano in prossimit degli accessi, delle
scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve comunque
consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attivit. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 l/min alla pressione di
1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche
idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente pi sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 minuti. Deve essere inoltre prevista
una rete di idranti UNI 70 esterna al fabbricato. In prossimit dell'ingresso principale in
posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco deve
essere installato un attacco di mandata per autopompe.
3. Devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica di incendio. Questi debbono
essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.
4. Nei locali deve essere installato almeno un sistema di allarme acustico in grado di avvertire
i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Tale sistema deve essere attivato
a giudizio del responsabile dell'attivit o di un suo delegato. I dispositivi sonori devono
avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti.
Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori deve essere sistemato in uno o pi
luoghi posti sotto controllo del personale. Nei locali aperti al pubblico deve essere previsto
un impianto di altoparlanti da utilizzare in condizioni di emergenza per dare le necessarie
istruzioni ai presenti. ammessa l'assenza di detto impianto in attivit che occupano un
unico piano, in cui l'affollamento, il numero dei locali e le loro caratteristiche siano tali da
permettere altre soluzioni egualmente affidabili. Gli impianti devono disporre di almeno
due alimentazioni elettriche, una di riserva all'altra. Un'alimentazione almeno deve essere
in grado di assicurare la trasmissione da tutti gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi come minimo. Le apparecchiature di trasmissione devono essere poste "in luogo sicuro" noto
al personale e facilmente raggiungibile dal personale stesso.
Art. 9 - Gestione della sicurezza
regolamento, deve nominare il responsabile delle attivit svolte al suo interno (direttore
della biblioteca, dell'archivio o dell'istituto) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.
2. . Il responsabile dell'attivit deve provvedere affinch nel corso della gestione non vengano
alterate le condizioni di sicurezza e in particolare:
non siano superati gli affollamenti massimi previsti per gli ambienti destinati a sale di
siano mantenute sgombre da ogni ostacolo ed agibili le vie di esodo;
Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinch:
a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestivit le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano altres condotte periodicamente verifiche degli
stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli di
cui al punto 4;
b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell'edificio. Gli
schemi aggiornati di detti impianti nonch di tutte le condotte, fogne e opere idrauliche,
strettamente connesse al funzionamento dell'edificio, ove in dotazione all'Istituto, devono
essere conservati in apposito fascicolo. In particolare per gli impianti elettrici deve essere
previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicit stabilita dalle specifiche
normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell'attivit eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro
modifica o integrazione dovr essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche
con cadenza non superiore a tre anni;
c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e riscaldamento ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza
non superiore ad un anno. Le centrali termiche e frigorifere devono essere condotte da
personale qualificato in conformit con quanto previsto dalle vigenti normative;
d) sia previsto un servizio organizzato composto da un numero proporzionato di addetti
e) siano eseguite per il personale addetto all'attivit periodiche riunioni di addestramento e
di istruzioni sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonch esercitazioni di sfollamento dell'attivit.
4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al comma 1 deve altres curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio, nonch all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle
Art. 10 - Piani di intervento e istruzioni di sicurezza
Nelle attivit di cui al comma 1 dell'art. 1 devono essere predisposti adeguati piani di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Il personale addetto deve essere edotto sull'intero piano e, in particolare, sui
compiti affidati ai singoli.
Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attivit, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:
con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un piano prestabilito nonch la protezione del materiale bibliografico;
sia richiesto l'intervento dei soccorsi (Vigili del fuoco, Forze dell'ordine, ecc.);
sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni
del caso, riguardanti le caratteristiche dell'edificio;
sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti
di emergenza, arresto delle installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.
Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza
vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformit a quanto disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e successive modifiche e
All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata
All'ingresso dell'attivit va esposta una pianta dell'edificio corredata dalle seguenti indicazioni:
dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e
A cura del responsabile dell'attivit dovr essere predisposto un registro dei controlli periodici relativo all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti della attivit e delle aree a rischio specifico. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorit competente.
Capo IV - Deroghe
Art. 11 - Deroghe
Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni
contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potr essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento, corredata per le biblioteche dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia
bibliotecaria e per gli archivi dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia archivistica, con le
procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577.(21) Il Comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e pu avvalersi, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, di esperti nominati dal Ministero per i beni culturali e
Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente art. 1, punto 1, sono tenuti ad adeguarsi
alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento
Sono abrogati gli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25,
e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 12 gennaio 1943 n. 8). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le
disposizioni contenute nel presente regolamento.
In merito alla possibilit di ricorrere all'istituto della deroga anche per aspetti non riguardanti gli
impianti, in considerazione del fatto che la dizione letterale riferita alle "prescrizioni contenute nel
presente decreto", si ritiene ammissibile tale possibilit. Si evidenzia, peraltro, che la limitazione
dell'istituto della deroga alla parte impiantistica per i soli edifici di interesse storico artistico destinati a
biblioteche ed archivi, non risulterebbe supportata da ragionevoli motivi di natura giuridica e tecnica e
contrasterebbe con gli indirizzi sui criteri di "ammissibilit" forniti dalla lettera-circolare n. 8269 del 20
maggio 2010 in relazione al vigente quadro normativo (Nota DCPREV prot. n. 17383 del 27 dicembre
Ad oggi, per listituto della deroga si deve fare riferimento allart. 7 del D.P.R.151/2011.
Documenti simili a Edifici Storici-testo Coordinato.v2
Altro di Filomena Liccardo
Principi di affidabilità strutturale.pdf
esercitazione_07_06
sezioni circolari.pdf
legge_1086
RIASSUNTIGAE1pdf(1)
strati tetto
vetropdf
Popolare in Decree
All.08 - Riuso Acque Reflue
Dm 30 -Aprile- 2012 Regola Tecnica Prevenzione Incendi Appa Rec Chi Gas Uso Privato
FabrizioBandinelli24
Bolletino Ufficiale degli Idrocarburi