Source: http://docplayer.fr/1510560-Plomberie-lot-n-11-pb_cv-alsh-damgan-56-p-u-en-ht-prix-totaux-en-ht-designation-des-ouvrages-unite-qte-dce-aria-ingenierie-1-22.html
Timestamp: 2017-04-28 20:51:22+00:00
Document Index: 169654800

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

PLOMBERIE. Lot N 11 : PB_CV. ALSH Damgan (56) P.U. en HT. PRIX TOTAUX en HT DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QTE. DCE - ARIA Ingénierie 1/22 - PDF
Download "PLOMBERIE. Lot N 11 : PB_CV. ALSH Damgan (56) P.U. en HT. PRIX TOTAUX en HT DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QTE. DCE - ARIA Ingénierie 1/22"
Jean-Philippe Beausoleil
1 DEPOSE DEMONTAGE PLOMBERIE PM : Prévus au lot DEMOLITION - GROS ŒUVRE TOTAL DEPOSE DEMONTAGE pm ALIMENTATION GENERALE EAU FROIDE Jonction sur le citerneau laissé en attente par le concessionnaire 1 Vanne d'arrêt général 1/4 de tour avec té de purge à l'origine 1 Alimentation générale en tube polyéthylène haute densité NF Eau Potable, entre le citerneau et la mini-chaufferie ml 5 Brides de raccordement avec bypass pour compteur eau froide 1 Clapet anti-pollution NF avec purge et la vanne d'arrêt 1/4 de tour 1 Régulateur de pression NF avec corps en bronze certifié ACS, pression de sortie Vanne d'arrêt général 1/4 de tour avec té de purge à l'arrivée 1 Supports et raccords nécessaires 1 TOTAL ALIMENTATION GENERALE EAU FROIDE PRODUCTION ECS (HORS CUISINE) PRISE D'AIR EXTERIEURE Grille extérieure rectangulaire à ailettes en aluminium, de marque TECCONTROL/SANDEN type AIRDUO ou équivalent, grillage anti-volatiles et filtres antiinsecte. Manchon de raccordement Pré-cadre de scellement Conduit de ventilation commun pour la prise et le rejet d'air de la PAC y compris découpe 1 Raccordement du conduit de ventilation sur la prise d'air extérieur POMPE À CHALEUR TECHNOLOGIE CO2 Sous-Total PRISE D'AIR EXTERIEURE PAC CO2 de marque TECCONTROL/SANDEN modèle AQUAECO2 MAX 450 ou 1 Raccordement hydraulique 2 Kit de fixation murale de marque TECCONTROL/SANDEN modèle KFM ou équivalent 1 LIAISONS HYDRAULIQUES Sous-Total POMPE À CHALEUR TECHNOLOGIE CO2 Tube cuivre écroui posé sur colliers isophoniques y compris raccords, coudes, tés, manchons, support et accessoires ml 5 Vanne d'isolement U 3 Clapet anti-retour Filtre 3/10 ml 1 Liaison par flexible 1/2" à la PAC 2 CALORIFUGE Sous-Total LIAISONS HYDRAULIQUES Calorifuge à l'aide de manchons souple constitués d'un isolant à structure cellulaire fermée type M1 ARMAFLEX ou équivalent épaisseur: Calorifuge à l'aide de manchons souple constitués d'un isolant à structure cellulaire fermée type M1 ARMAFLEX XG lambda <= 0,038 W/m.K ou équivalent épaisseur: BALLON THERMODYNAMIQUE Sous-Total CALORIFUGE 19mm ml 3 32mm ml 2 Chauffe-eau thermodynamique avec échangeur intégré 450 litres de marque TECCONTROL/SANDEN type T450L ou équivalent y compris jaquette calorifugée 1 Thermoplongeur électrique 6kW, sur doigt de gant avec sécurité mécanique Piquages sur ballon de stockage U 4 DCE - ARIA Ingénierie 1/222 Vidange vers le réseau EU Vanne d'isolement U 2 Vanne de vidange Soupape de sécurité Purgeur d'air Anti-bélier Raccordement hydraulique 2 ELECTRICITE Sous-Total BALLON THERMODYNAMIQUE Cablâges électriques entre la PAC et le ballon thermodynamique 1 Cablâges électriques entre le ballon thermodynamique et l'armoire mini-chaufferie 1 Cablâges électriques entre le thermoplongeur et l'armoire mini-chaufferie 1 Coupure de proximité 1 Sous-Total ELECTRICITE OPERATIONS AVANT MISE EN SERVICE Mise sous pression, recherche de fuite, et autre opérations avant la mise en service 1 Sous-Total Soupape de sécurité ASSISTANCE ET MISE EN SERVICE DU FABRICANT Accords sur plan suivant CCTP 1 Mise en service suivant CCTP 1 Sous-Total Sous-Total ELECTRICITE TOTAL PRODUCTION ECS (HORS CUISINE) PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE CUISINE Chauffe-eau électrique complet de 500 Litres de marque ATLANTIC ou équivalent suivant CCTP y compris supports de fixation 1 Réducteur de pression 1" conforme à la norme EN 1487 sur l'ef Robinet d'arrêt sur l'ef Groupe de sécurité installé entre le réducteur de pression et le raccordement EF du Raccord isolant sur l'ecs Siphon avec entonnoir et garde d'air Evacuation vers le réseau EU Raccordements hydrauliques 1 Raccordement électrique 1 TOTAL PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE CUISINE MAINTIEN EN TEMPERATURE Système de traçage suivant CCTP : Câble chauffant autorégulant ml Modulateurs de puissance électronique y compris régulateurs et sondes 1 Raccordements électriques rapides 1 Accesoires, y compris fixations et étiquetage 1 Coffret électrique traçage cuisine Câblage et raccordements électriques 1 TOTAL MAINTIEN EN TEMPERATURE DISTRIBUTION EF, ECS APPARENTES ET ENCASTREES Tube cuivre écroui posé sur colliers isophoniques y compris raccords, coudes, tés, manchons, support et accessoires : ø 10/12 ml 57 ø 12/14 ml 179 ø 14/16 ml 50 ø 16/18 ml 33 ø 20/22 ml 74 ø 23/25 ml 10 ø 26/28 ml 26 DCE - ARIA Ingénierie 2/223 ø 30/32 ml 67 ø 33/35 ml 23 ø 38/40 ml 24 ø 40/42 ml 38 ø 50/52 ml 7 Tube cuivre recuit posé sous gaines y compris raccords, coudes, tés, manchons, support et accessoires : ø 10/12 ml 33 ø 12/14 ml 50 ø 14/16 ml 20 ø 16/18 ml ø 20/22 ml 20 ø 26/28 ml ø 30/32 ml ø 40/42 ml Robinet 1/4 de tour en laiton avec té de purge DN15 U 31 DN20 U 24 DN25 U 5 DN32 2 DN40 U 6 DN 50 U 3 Anti-bélier pneumatique en tête de colonne 1 Comptage volumétrique de marque SAPPEL ou équivalent U 3 Total - DISTRIBUTION EF, ECS APPARENTES ET ENCASTREES DISTRIBUTIONS EF, ECS DANS CHAPE DE RAVOIRAGE Canalisations en tube PER de marque REHAU type RAUTHERM ou équivalent y compris raccords, fixations, accessoires comlplet suivant CCTP Tube ø25x2.3 ml 4 Coffret métallique pour intégration nourrices 1 Total - DISTRIBUTIONS EF, ECS DANS CHAPE DE RAVOIRAGE DISTRIBUTION EAU FROIDE ADOUCIE Tube PVC pression ou PeHD y compris raccords, coudes, tés, manchons, supports, étiquetage et accessoires : ø 15,4/20 ml 25 Robinet 1/4 de tour en laiton avec té de purge Total - DISTRIBUTION EAU FROIDE ADOUCIE ø 19,4/25 ml 10 DN20 U 2 TRAITEMENT D'EAU Adoucisseur de marque BWT PERMO type AQA PERLA 05 ou équivalent y compris raccords, fixations, accessoires et charge suivant CCTP 1 Total - TRAITEMENT D'EAU MITIGEURS ET REGULATEURS THERMOSTATIQUES Mitigeur thermostatique en ligne de type PREMIX CONFORT de marque DELABIE ou équivalent Régulateur thermostatique en ligne de type PREMIX COMPACT de marque DELABIE ou équivalent Total - MITIGEURS ET REGULATEURS THERMOSTATIQUES U 2 U 4 DCE - ARIA Ingénierie 3/224 CALORIFUGE Calorifuge à l'aide de manchons souple constitués d'un isolant à structure cellulaire fermée type M1 ARMAFLEX ou équivalent : épaisseur 19 mm sur Ø 10/12 ml 23 épaisseur 19 mm sur Ø 12/14 ml 65 épaisseur 19 mm sur Ø 14/16 ml 25 épaisseur 19 mm sur Ø 16/18 ml 9 épaisseur 19 mm sur Ø 20/22 ml 26 épaisseur 19 mm sur Ø 23/25 ml 4 épaisseur 19 mm sur Ø 26/28 ml 10 épaisseur 19 mm sur Ø 30/32 ml 18 épaisseur 19 mm sur Ø 33/35 ml 3 épaisseur 19 mm sur Ø 38/40 ml 5 épaisseur 19 mm sur Ø 40/42 ml 22 épaisseur 19 mm sur Ø 50/52 ml 3 épaisseur 19 mm sur Ø 15,4/20 ml 15 épaisseur 19 mm sur Ø 19,4/25 ml 8 Calorifuge à l'aide de manchons souple constitués d'un isolant à structure cellulaire fermée type M1 ARMAFLEX XG lambda <= 0,038 W/m.K ou équivalent : épaisseur 32 mm sur Ø 10/12 ml 24 épaisseur 32 mm sur Ø 12/14 ml 62 épaisseur 32 mm sur Ø 14/16 ml 19 épaisseur 32 mm sur Ø 16/18 ml 14 épaisseur 32 mm sur Ø 20/22 ml 24 épaisseur 32 mm sur Ø 23/25 ml 4 épaisseur 32 mm sur Ø 26/28 ml 8 épaisseur 32 mm sur Ø 30/32 ml 25 épaisseur 32 mm sur Ø 33/35 ml 11 épaisseur 32 mm sur Ø 38/40 ml 10 épaisseur 32 mm sur Ø 40/42 ml 9 épaisseur 32 mm sur Ø 50/52 ml 3 Total - CALORIFUGE VIDANGE DES APPAREILS Tube PVC classé M1 NF EU y compris raccords, coudes, tés et bouchons de Ø 32 ml 16 Ø 40 ml 40 Ø 50 ml Ø 63 ml 3 Ø 80 ml Ø 100 ml 14 Sous Total - VIDANGE DES APPAREILS EVACUATION EAUX USEES EAUX VANNES Evacuations eaux usées et eaux vannes, chutes et collecteurs, en tube PVC classé M1 NF EU y compris raccords, coudes, tés et bouchons de dégorgement : Ø 100 ml 5 Raccordement sur les attentes lot GO U 35 Sous Total - EVACUATION EAUX USEES EAUX VANNES VENTILATIONS PRIMAIRES Ventilation primaire en tube PVC classé M1 NF EU y compris raccords, coudes et tés : Ø 100 ml 55 Ventilation séparateur à graisse et fécules y compris raccords, coudes et tés : DCE - ARIA Ingénierie 4/225 Ø 100 ml 10 Fourniture de chapeau de ventilation NICOLL (pose lot ÉTANCHÉITÉ - COUVERTURE) U 9 Aérateurs à membrane de marque NICOLL ou DURGO ou équivalent Raccordement sur les attentes lot ÉTANCHÉITÉ - COUVERTURE U 8 Sous Total - VENTILATIONS PRIMAIRES EVACUATIONS EAUX PLUVIALES Réseaux EP extérieures prévues au lot ETANCHEITE-COUVERTURE Réseaux EP enterrées prévues au lot VRD Sous Total - EVACUATIONS EAUX PLUVIALES pm pm ATTENTES MATERIELS DE CUISINE emble d'attentes lave-mains suivant CCTP U 4 emble d'attentes nettoyeur vapeur haute pression suivant CCTP emble d'attentes éplucheuse suivant CCTP, y compris canalisation PeHD EF vers séparateur emble d'attentes table de déboitage suivant CCTP emble d'attentes table inox adossée suivant CCTP emble d'attentes four mixte suivant CCTP emble d'attentes sauteuse multifonction suivant CCTP emble d'attentes bloc de cuisson suivant CCTP emble d'attentes fontaine à carafes suivant CCTP emble d'attentes table entrée lave-vaisselle suivant CCTP emble d'attentes lave-vaisselle à capot suivant CCTP emble d'attentes table de sortie lave-vaisselle suivant CCTP emble d'attentes poste de désinfection suivant CCTP U 2 Sous Total - ATTENTES MATERIELS DE CUISINE ATTENTES MATERIELS DE LINGERIE emble d'attentes lave linge suivant CCTP Sous Total - ATTENTES MATERIELS DE LINGERIE APPAREILS SANITAIRES CUVETTE DE WC TYPE MATERNELLE suivant CCTP U 3 Réservoir attenant pour Cuvette de WC type Maternelle U 3 CUVETTE DE WC suivant CCTP U 2 Réservoir attenant pour Cuvette de WC U 2 CUVETTE DE WC PMR ENFANT suivant CCTP y compris réservoir attenant U 2 Réservoir attenant pour Cuvette de WC PMR Enfant U 2 CUVETTE DE WC PMR ADULTE suivant CCTP y compris réservoir attenant U 5 LAVABO COLLECTIF TYPE AUGE suivant CCTP modèle simple U 5 LAVABO COLLECTIF TYPE AUGE suivant CCTP modèle double y compris couvre-joint Robinetterie temporisée pour lavabo auge 4 LAVABO PMR suivant CCTP y compris robinetterie U 5 LAVE-MAINS PMR suivant CCTP y compris robinetterie U 2 LAVABO FONTAINE suivant CCTP y compris 5 robinetteries temporisées et console pour distributeur de savon RECEVEUR DE DOUCHE SURELEVE suivant CCTP y compris robinetterie et ensemble de douche ROBINETTERIE DOUCHE suivant CCTP y compris ensemble de douche U 3 VIDOIR suivant CCTP y compris robinetterie CUISINETTE suivant CCTP y compris robinetterie U 2 URINOIR suivant CCTP y compris robinetterie U 2 Sous Total - APPAREILS SANITAIRES ACCESSOIRES SANITAIRES DCE - ARIA Ingénierie 5/226 Fourniture et pose de miroir a bord chanfreinés de dimensions : 50x100 cm U 2 70x100 cm U 5 Barre d'appui WC suivant CCTP U 7 Barre d'appui douche suivant CCTP U 3 Patère virgule suivant CCTP 6 Rail et rideau de douche d'angle suivant CCTP U 3 Rail et rideau de douche droit suivant CCTP Séparation d'urinoir suivant CCTP U 3 Sous Total - ACCESSOIRES SANITAIRES DESINFECTION DES RESEAUX Désinfection des réseaux suivant CCTP 1 Sous Total - DESINFECTION DES RESEAUX TRAVAUX DIVERS Evacuation matériel à la décharge 1 Carottages, saignées 1 Percements 1 Rebouchages 1 Sous Total - TRAVAUX DIVERS TOTAL PLOMBERIE #REF! CHAUFFAGE DEPOSE - DEMONTAGE PM : Prévus au lot DEMOLITION - GROS ŒUVRE Total - DEPOSE - DEMONTAGE pm MINI-CHAUFFERIE CHAUDIERE BOIS A CONDENSATION Chaudière bois à granulés de technologie à air à condensation, de marque ÖKOFEN série PELLEMATIC PLUS type PESK32 ou équivalent, puissance unitaire de 32 kw Aquastat U Soupape de sécurité U 2 Contrôleur de débit sur l'échangeur principal Pressostat manque d'eau Manomètre de contrôle de pression Thermomètre U 2 Vanne d'arrêt Vidanges et accessoires 1 Purgeur automatique U 2 Vanne d'isolement U 2 Déplacement brûleur à gauche 1 Cendrier extérieur 1 SYSTEME DE STOCKAGE DE GRANULES Système de stockage de type tissu principalement équipé de : Sous-Total CHAUDIERE BOIS A CONDENSATION DCE - ARIA Ingénierie 6/227 1 réservoir en tissu haute résistance à l abrasion, antistatique, à fond conique étanche à la poussière 1 1 connexion de remplissage pour le réservoir 1 Structure porteuse en bois avec croix de contreventement 1 Bride de liaison avec guillotine d isolement 1 Bouche de remplissage avec raccord pompier aluminium DN 100 et collier de mise à la 1 Tuyaux de rallonge en acier galvanisé, joints lisses, en longueurs 1000mm, 500mm et 200mm, DN 100 y compris anneaux de serrage 1 Tuyaux coudés à 90, 45, 30, 15 en acier galvanisé, joints lisses, DN SYSTEME DE TRANSFERT PAR ASPIRATION Sous-Total SYSTEME DE STOCKAGE DE GRANULES Système de transfert par aspiration principalement équipé de : Vis de désilage de fond de silo avec colliers de fixation au silo textile. 1 Tuyau flexible antistatique en spirale, résistant à l abrasion, lisse côté intérieur, ø60mm. 1 Trémie intermédiaire en acier, avec capteur de fin de charge, turbine de soufflage pour transfert des granulés, cyclone et vis de dosage. 1 Support métal pour tuyau d'aspiration. 1 ASSISTANCE ET MISE EN SERVICE DU FABRICANT Sous-Total SYSTEME DE TRANSFERT PAR ASPIRATION Accords sur plan suivant CCTP 1 Assistance technique suivant CCTP 1 Mise en service suivant CCTP 1 FORMATION DU PERSONNEL Sous-Total ASSISTANCE ET MISE EN SERVICE DU FABRICANT Formation du personnele suivant CCTP 2 MANCHONS COUPE-FEU Sous-Total FORMATION DU PERSONNEL manchon coupe-feu 1h nécessaires au respect de la réglementation incendie U 2 EVACUATION DES FUMEES Sous-Total MANCHONS COUPE-FEU Acheminement et transports conduits sur chantier 1 Déchargement et levage conduits 1 Conduits circulaires rigides double paroi, spécial condensation en inox 304 extérieur, isolant 30 mm, inox 316L intérieur suivant CCTP 1 Conduits circulaires rigides simple paroi, spécial condensation en inox 316 L, épaisseur 1mm suivant CCTP : 1 Evacuation siphonnée des condensats 1 Solins et collerettes pour relevés d'étanchéité 1 Etanchéité supérieure des conduits par plaque inox 316 L ép 2mm suivant CCTP 1 Modérateur de tirage qui sera situé à une hauteur 1 Plaque signalétique visible et inaltérable en pied du conduit vertical 1 Fixations, pièces et accessoires de raccordement 1 BOUCLE PRIMAIRE ET BALLON TAMPON Sous-Total EVACUATION DES FUMEES Collecteurs ml 5 deux vannes d'isolement (une sur départ, une sur retour) 1 Pompe, de type double à vitesse variable, de marque SALMSON ou équivalent, équipée. un clapet anti-retour sur le refoulement. deux vannes d'isolement à passage direct (une sur l'aspiration, une sur le 1. un jeu de manchons antivibratiles à l'aspiration et au refoulement 1. un dispositif de prise de pression amont et aval avec manomètre et robinets 1 un jeu de thermomètres à plongeur (un sur départ, un sur retour) 1 une vanne d'équilibrage à siège oblique TA type STAF ou équivalent un filtre à tamis séparateur d'air d'air doté d'un purgeur et d'une vanne de chasse de marque PNEUMATEX ou équivalent sur le collecteur aller Un ballon tampon de 800 Litres équipé de : 1 - une vanne de chasse - un purgeur automatique avec vanne DN 15 doublé d'une purge manuelle avec vanne - 4 piquages (2 coté primaire, 2 coté secondaire) 4 - une vanne d'isolement sur chaque piquage primaire et secondaire de la bouteille - les thermomètres à plongeur sur primaire et secondaire (un sur chaque départ et 1 FILTRE A BOUES MAGNETIQUE Sous-Total BOUCLE PRIMAIRE ET BALLON TAMPON DCE - ARIA Ingénierie 7/228 Filtre à boues magnétique complet de marque GUILLOT modèle MAG'NET ou équivalent suivant CCP EXPANSION Sous-Total FILTRE A BOUES MAGNETIQUE 1 Vase d'expansion à volume d'air de marque PNEUMATEX modèle STATICO ou BOUCLES SECONDAIRES RADIATEURS ESPACES JEUNES Sous-Total EXPANSION deux vannes d'isolement (une sur départ, une sur retour) 1 Pompe, de type double à vitesse variable, de marque SALMSON ou équivalent, équipée 1. un clapet anti-retour sur le refoulement. deux vannes d'isolement à passage direct (une sur l'aspiration, une sur le 1. un dispositif de prise de pression amont et aval avec manomètre et robinets 1 un jeu de thermomètres à plongeur (un sur départ, un sur retour) 1 une vanne d'équilibrage à siège oblique TA type STAF ou équivalent une soupape d'équilibrage un filtre à tamis by pass une vanne trois voies motorisée asservie à la régulation programmation Sous-Total BOUCLES SECONDAIRES RADIATEURS ESPACES JEUNES BOUCLES SECONDAIRES RADIATEURS CUISINE deux vannes d'isolement (une sur départ, une sur retour) 1 Pompe, de type double à vitesse variable, de marque SALMSON ou équivalent, équipée 1. un clapet anti-retour sur le refoulement. deux vannes d'isolement à passage direct (une sur l'aspiration, une sur le 1. un dispositif de prise de pression amont et aval avec manomètre et robinets 1 un jeu de thermomètres à plongeur (un sur départ, un sur retour) 1 une vanne d'équilibrage à siège oblique TA type STAF ou équivalent une soupape d'équilibrage un filtre à tamis by pass une vanne trois voies motorisée asservie à la régulation programmation Sous-Total BOUCLES SECONDAIRES RADIATEURS CUISINE BOUCLES SECONDAIRES RADIATEURS ZONE SUD deux vannes d'isolement (une sur départ, une sur retour) 1 Pompe, de type double à vitesse variable, de marque SALMSON ou équivalent, équipée 1. un clapet anti-retour sur le refoulement. deux vannes d'isolement à passage direct (une sur l'aspiration, une sur le 1. un dispositif de prise de pression amont et aval avec manomètre et robinets 1 un jeu de thermomètres à plongeur (un sur départ, un sur retour) 1 une vanne d'équilibrage à siège oblique TA type STAF ou équivalent une soupape d'équilibrage un filtre à tamis by pass une vanne trois voies motorisée asservie à la régulation programmation COMPTEURS D'ENERGIE Sous-Total BOUCLES SECONDAIRES RADIATEURS ZONE SUD Compteur d'énergie thermique ultrasonique complet de marque SENSUS modèle PolluStat E ou équivalent Câblages et raccordements électriques de l'ensemble y compris protections en armoire chaufferie Fourniture et pose des brides de raccordement compteur sur chaque réseau secondaire ainsi que tous les accessoires vannes, filtres, doigts de gant VIDANGES - PURGES D'AIR Sous-Total COMPTEURS D'ENERGIE Tube acier qualité chauffage ou cuivre : 1 DN15 ml DN20 ml DN25 ml Bouteille de purge d'air avec robinets ramenés à portée de mains 1 Purgeurs automatiques pourvu de boisseau d'isolement 1 Bouteille de dégazage avec purgeur automatique doublé d'une purge manuelle sur le 1 REMPLISSAGE EN EAU Sous-Total VIDANGES - PURGES D'AIR Tube cuivre y compris raccords, coudes, tés, manchons, support et accessoires : DCE - ARIA Ingénierie 8/229 Ø 14/16 ml 8 emble de disconnexion complet comprenant : 1 Vanne d'arrêt 1/4 de tour raccordée sur l'alimentation eau froide de la chaufferie Filtre à tamis avec robinet de rinçage Disconnecteur NF "ANTIPOLLUTION", SOCLA ou équivalent Manomètre Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur l'alimentation des installations de chauffage Compteur eau froide 1 Vanne d'arrêt 1/4 de tour raccordée sur l'alimentation eau froide de la chaufferie 1 Pot d'injection en acier noir équipé de : 1 deux vannes d'isolement 1/4 de tour à boisseau sphérique 2 une vanne de vidange raccordée par un entonnoir au réseau général d'évacuation une vanne de remplissage équipée d'un entonnoir pour permettre l'injection de produits de traitement dans l'installation ROBINET DE PUISAGE un clapet anti-retour EA une vanne d'arrêt 1/4 de tour sur l'alimentation des installations de chauffage Sous-Total REMPLISSAGE EN EAU Robinet de puisage en applique avec raccord au nez, implanté à 1,20 m du sol fini Clapet HA CANALISATIONS EN CHAUFFERIE Sous-Total ROBINET DE PUISAGE Tube cuivre ou acier tarif 3 y compris raccords, coudes, tés, manchons, support et accessoires : CALORIFUGE Sous-Total CANALISATIONS EN CHAUFFERIE DN15 ml 36 DN20 ml DN25 ml 18 DN32 ml 12 Coquilles de laine de roche à fibres multi directionnelles liées par une résine thermodurcissable épaisseur 30 mm : épaisseur 30 mm sur DN15 ml 36 épaisseur 30 mm sur DN25 ml 18 épaisseur 30 mm sur DN32 ml 12 Protection calorifuge laine de roche sera réalisée par feuille PVC M1 suivant CCTP ml 66 Sous-Total CALORIFUGE VENTILATION HAUTE LOCAL STOCKAGE BOIS Grille extérieure rectangulaire FRANCE AIR série GEA ou équivalent section utile minimale 1,7 dm² 1 Fourniture pré cadre de fixation de la grille (Pose par le lot GROS ŒUVRE) 1 Sous-Total VENTILATION HAUTE LOCAL STOCKAGE BOIS VENTILATION BASSE MINI-CHAUFFERIE Prévue au lot MENUISERIES EXTERIEURES, dimensionnement au présent lot (20 dm² utile à confirmer) Sous-Total VENTILATION BASSE MINI-CHAUFFERIE pm VENTILATION HAUTE MINI-CHAUFFERIE Sortie de toiture esthétique de marque ALDES de type STE ou équivalent (Pose par le lot ÉTANCHÉITÉ - COUVERTURE) 1 Raccordement du conduit de ventilation sur la sortie de toit 1 Sous-Total VENTILATION HAUTE MINI-CHAUFFERIE REGULATION PROGRAMMATION DCE - ARIA Ingénierie 9/2210 Régulation numérique utilisant des régulateurs communicants de marque SIEMENS système SYNCO 700 ou équivalent. 1 Boucle Primaire Régulation température variable sur boucle primaire suivant CCTP. 1 Boucles secondaires régulées radiateurs Régulation circuits régulés suivant CCTP 3 Sous-Total REGULATION PROGRAMMATION ALARMES Alarme de synthèses suivant CCTP 1 Alarme filtre à boues magnétiques suivant CCTP 1 Sous-Total ALARMES ELECTRICITE Armoire électrique complète suivant CCTP 1 Sous-Total ELECTRICITE MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Les moyens de lutte contre l'incendie ne sont pas prévus au présent marché Sous-Total MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Total - MINI-CHAUFFERIE pm DISTRIBUTIONS DE CHAUFFAGE CANALISATIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES APPARENTES ET ENCASTREES Vanne d'isolement 1/4 de tour à boisseau sphérique et vanne de vidange. DN15 U 62 DN20 4 DN25 U 2 DN32 U Vanne d'équilibrage à siège oblique TA ou équivalent. DN15 U 56 DN20 U 2 Purgeurs automatiques, robinets de vidange. U 20 Tube acier tarif 3 y compris raccords, coudes, tés, manchons, support et accessoires : DN15 ml 523 DN20 ml 50 DN25 ml 40 DN32 ml Tube cuivre recuit y compris raccords, coudes, tés, manchons, support et accessoires : Ø 12/14 ml 30 Saignées en cloisons maçonnées 1 Sous-Total DISTRIBUTIONS DE CHAUFFAGE CANALISATIONS SECONDAIRES DANS CHAPE DE RAVOIRAGE Canalisations en tube PER de marque REHAU type RAUTHERM ou équivalent y compris raccords, fixations, accessoires comlplet suivant CCTP Tube ø12x1.1 ml 67 Collecteurs/ distributeur - 4 circuits suivant CCTP 1 Purgeur automatique U 2 Coffret métallique pour intégration nourrices 1 Sous-Total CANALISATIONS SECONDAIRES DANS CHAPE DE RAVOIRAGE CALORIFUGE Coquilles de laine de roche à fibres multi directionnelles liées par une résine thermodurcissable épaisseur 30 mm : épaisseur 30 mm sur DN15 ml 523 épaisseur 30 mm sur DN20 ml 50 épaisseur 30 mm sur DN25 ml 40 épaisseur 30 mm sur DN32 ml Protection calorifuge laine de roche sera réalisée par feuille PVC M1 suivant CCTP ml 613 Sous-Total CALORIFUGE DCE - ARIA Ingénierie 10/2211 Total - DISTRIBUTIONS DE CHAUFFAGE EMISSION DE CHALEUR RADIATEURS PANNEAUX Radiateurs en acier de type panneau de marque FINIMETAL de type REGGANE 3000 ou équivalent avec équipement complet suivant CCTP Version horizontal habillé modèle 22H ou équivalent: Hauteur 500 x Longueur 600 mm Hauteur 500 x Longueur 600 mm (surélevé en cuisine) U 3 Hauteur 750 x Longueur 450 mm U 4 Hauteur 750 x Longueur 700 mm U 6 Hauteur 750 x Longueur 1000 mm U 5 Hauteur 750 x Longueur 1200 mm U 2 Hauteur 600 x Longueur 1500 mm U 2 Hauteur 750 x Longueur 1500 mm Version vertical habillé modèle 20V ou équivalent: Hauteur 1950 x Longueur 300 mm U 5 Version maternelle modèle 32C ou équivalent: Hauteur 750 x Longueur 450 mm U 2 Hauteur 750 x Longueur 600 mm U 3 Hauteur 750 x Longueur 1100 mm U 9 REGULATION Sous-Total RADIATEURS PANNEAUX Robinets thermostatiques de marque HONEYWELL modèle 2080fl ou équivalent (valeur temporelle de température maximum = 0,36 C) Sous-Total REGULATION Total - EMISSION DE CHALEUR U 43 EQUILIBRAGE DES RESEAUX Equilibrage général des installations. 1 Total - EQUILIBRAGE DES RESEAUX TRAVAUX DIVERS Evacuation matériel à la décharge 1 Carottages, saignées 1 Percements 1 Rebouchages 1 Sous Total - TRAVAUX DIVERS TOTAL CHAUFFAGE VENTILATION DEPOSE DEMONTAGE PM : Prévus au lot DEMOLITION - GROS ŒUVRE Total - DEPOSE DEMONTAGE pm VMC ACCUEIL (VMC1) DCE - ARIA Ingénierie 11/2212 ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES ACOUSTIQUES Entrée d'air autoréglables, du type "spécial ventilation mécanique" de marque ANJOS modèles ISOLA2 ou équivalent Sous Total - ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES ACOUSTIQUES BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES Bouches d'extraction de marque ALDES, type ALIZE AUTO ou équivalent Simple débit : 30 m³/h U 2 45 m³/h 30 m³/h U 2 45 m³/h Fourniture et pose d'un module d'isolation acoustique sur chaque bouche d'extraction U 3 CLAPET COUPE FEU Sous-Total BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES Clapet coupe-feu 2 heures normalement ouvert de marque ALDES type ISONE ou GAINES DE D'EXTRACTION VMC Sous-Total CLAPET COUPE FEU Ø 125 Conduit circulaire en acier galvanisé rigide y compris raccords, supports et accessoires: Ø 125 ml 10 Ø 160 ml 3 Conduits semi-rigides en acier galvanisé pour les bouches d'extraction y compris raccords, supports et accessoires : PIEGE A SON Ø 125 ml 2 Ø 160 Sous Total - GAINES DE D'EXTRACTION VMC Piège à son pour respecter les niveaux sonores requis par la réglementation Ø160 Longeur 900 CAISSON VMC 1 Sous Total - PIEGE A SON ml Caisson de ventilation de marque de marque ALDES de type Mini-VEC 160AB ou Disjoncteur de protection 1 Interrupteur de proximité 1 Manchettes souples U 2 Raccordements électriques 1 Suspension à la structure à l'aide de tiges filetées réglables 1 Plots antivibratiles 1 SORTIE DE TOITURE Sous-Total CAISSON VMC 1 Sortie de toiture esthétique de marque ALDES de type STE ou équivalent suivant CCTP 1 Raccordement du conduit de ventilation sur sortie de toit (posée par le lot ÉTANCHÉITÉ- COUVERTURE) 1 Sous-Total SORTIE DE TOITURE Total - VMC ACCUEIL (VMC1) VMC SANITAIRE 3-5 ANS (VMC2) ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES ACOUSTIQUES Entrée d'air autoréglables, du type "spécial ventilation mécanique" de marque ANJOS modèles ISOLA2 ou équivalent 30 m³/h U 2 45 m³/h DCE - ARIA Ingénierie 12/2213 Sous Total - ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES ACOUSTIQUES BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES Bouches d'extraction de marque ALDES, type ALIZE AUTO ou équivalent Simple débit : 15 m³/h 30 m³/h U 3 Fourniture et pose d'un module d'isolation acoustique sur chaque bouche d'extraction U 4 GAINES DE D'EXTRACTION VMC Sous-Total BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES Conduit circulaire en acier galvanisé rigide y compris raccords, supports et accessoires: Ø 125 ml 4 Ø 160 ml 5 Conduits semi-rigides en acier galvanisé pour les bouches d'extraction y compris raccords, supports et accessoires : PIEGE A SON Ø 125 ml 3 Ø 160 Sous Total - GAINES DE D'EXTRACTION VMC Piège à son pour respecter les niveaux sonores requis par la réglementation Ø125 Longeur 900 CAISSON VMC 2 Sous Total - PIEGE A SON ml Caisson de ventilation de marque de marque ALDES de type Mini-VEC 160AB ou Disjoncteur de protection 1 Interrupteur de proximité 1 Manchettes souples U 2 Raccordements électriques 1 Suspension à la structure à l'aide de tiges filetées réglables 1 Plots antivibratiles 1 SORTIE DE TOITURE Sous-Total CAISSON VMC 2 Sortie de toiture esthétique de marque ALDES de type STE ou équivalent suivant CCTP 1 Raccordement du conduit de ventilation sur sortie de toit (posée par le lot ÉTANCHÉITÉ- COUVERTURE) 1 Sous-Total SORTIE DE TOITURE Total - VMC SANITAIRE 3-5 ANS (VMC2) VMC SANITAIRES 6-12 ANS (VMC3) ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES ACOUSTIQUES Entrée d'air autoréglables, du type "spécial ventilation mécanique" de marque ANJOS modèles ISOLA2 ou équivalent Sous Total - ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES ACOUSTIQUES BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES Bouches d'extraction de marque ALDES, type ALIZE AUTO ou équivalent Simple débit : 45 m³/h U 4 15 m³/h 30 m³/h U 5 45 m³/h U 2 Fourniture et pose d'un module d'isolation acoustique sur chaque bouche d'extraction U 8 Sous-Total BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES DCE - ARIA Ingénierie 13/2214 GAINES DE D'EXTRACTION VMC Conduit circulaire en acier galvanisé rigide y compris raccords, supports et accessoires: Ø 125 ml 12 Ø 160 ml 2 Ø 315 ml 3 Conduits semi-rigides en acier galvanisé pour les bouches d'extraction y compris raccords, supports et accessoires : Ø 125 ml 5 Ø 160 Transformation rectangulaire 300x150 -> Ø315 1 ml PIEGES A SON Sous Total - GAINES DE D'EXTRACTION VMC Piège à son pour respecter les niveaux sonores requis par la réglementation Ø160 CAISSON VMC 3 Sous Total - PIEGES A SON Caisson de ventilation de marque de marque ALDES de type C.VEC 1000 micro-watt RH ou équivalent Disjoncteur de protection 1 Interrupteur de proximité 1 Manchettes souples U 2 Raccordements électriques 1 Suspension à la structure à l'aide de tiges filetées réglables 1 Plots antivibratiles 1 GRILLE DE REJET D'AIR VICIE Sous-Total CAISSON VMC 3 Grille extérieure rectangulaire à ailettes en aluminium de marque FRANCE AIR série GEA ou équivalent suivant CCTP (300x150) 1 Raccordement du conduit de ventilation sur sortie de toit (posée par le lot BARDAGE) 1 Sous-Total GRILLE DE REJET D'AIR VICIE Total - VMC SANITAIRES 6-12 ANS (VMC3) VMC SANITAIRES ESPACES JEUNES (VMC4) ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES ACOUSTIQUES Entrée d'air autoréglables, du type "spécial ventilation mécanique" de marque ANJOS modèles ISOLA2 ou équivalent Sous Total - ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES ACOUSTIQUES BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES Bouches d'extraction de marque ALDES, type ALIZE AUTO ou équivalent Simple débit : 30 m³/h U 2 45 m³/h U 2 30 m³/h U 2 45 m³/h Fourniture et pose d'un module d'isolation acoustique sur chaque bouche d'extraction U 3 GAINES DE D'EXTRACTION VMC Sous-Total BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES Conduit circulaire en acier galvanisé rigide y compris raccords, supports et accessoires: Conduits semi-rigides en acier galvanisé pour les bouches d'extraction y compris raccords, supports et accessoires : Ø 125 ml 4 Ø 160 ml Ø 125 ml 2 Ø 160 ml 2 DCE - ARIA Ingénierie 14/2215 PIEGE A SON Sous Total - GAINES DE D'EXTRACTION VMC Piège à son pour respecter les niveaux sonores requis par la réglementation Ø160 Longeur 900 CAISSON VMC 4 Sous Total - PIEGE A SON Caisson de ventilation de marque de marque ALDES de type Mini-VEC 160AB ou Disjoncteur de protection 1 Interrupteur de proximité 1 Manchettes souples U 2 Raccordements électriques 1 Suspension à la structure à l'aide de tiges filetées réglables 1 Plots antivibratiles 1 SORTIE DE TOITURE Sous-Total CAISSON VMC 4 Sortie de toiture esthétique de marque ALDES de type STE ou équivalent suivant CCTP 1 Raccordement du conduit de ventilation sur sortie de toit (posée par le lot ÉTANCHÉITÉ- COUVERTURE) 1 Sous-Total SORTIE DE TOITURE Total - VMC SANITAIRES ESPACES JEUNES (VMC4) VENTILATION LOCAUX PERSONNEL ET CUISINE (VMC 5 & COMP 2) ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES ACOUSTIQUES Entrée d'air autoréglables, du type "spécial ventilation mécanique" de marque ANJOS modèles ISOLA2 ou équivalent 30 m³/h Sous Total - ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES ACOUSTIQUES BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES Bouches d'extraction de marque ALDES, type ALIZE AUTO ou équivalent Simple débit : 45 m³/h 30 m³/h U 4 45 m³/h U 2 60 m³/h 90 m³/h Fourniture et pose d'un module d'isolation acoustique sur chaque bouche d'extraction U 8 Sous-Total BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES BOUCHES DE VENTILATION POUR AMBIANCE HUMIDE Bouches d'extraction et de soufflage de marque FRANCE AIR type AUSTRALE ou équivalent adapté aux locaux à ambiance humide 95 m³/h 100 m³/h 180 m³/h 200 m³/h 210 m³/h U 2 75/250 m³/h 90/300 m³/h Fourniture et pose d'un module d'isolation acoustique sur les bouches de ventilation U 8 Sous-Total BOUCHES DE VENTILATION POUR AMBIANCE HUMIDE VENTILATION BASSE LOCAL DECHETS DCE - ARIA Ingénierie 15/2216 Prévue au lot MENSUISERIES EXTERIEURES, dimensionnement au présent lot (1 dm² utile à confirmer) GRILLE DE TRANSFERT Sous-Total VENTILATION BASSE LOCAL DECHETS Grille de transfert de marque France AIR type GAV 91 suivant CCTP 1 GAINES DE DE VENTILATION Sous-Total GRILLE DE TRANSFERT Conduit circulaire en acier galvanisé rigide y compris raccords, supports et accessoires : Ø 125 ml 13 Ø 160 ml 12 Ø 200 ml 12 pm Ø 250 ml 6 Ø 315 ml 17 Ø 400 ml 6 Conduit circulaire double peau 50mm en acier galvanisé rigide y compris raccords, supports et accessoires : Ø 125 ml 9 Ø 160 ml 4 Ø 200 ml 16 Conduits semi-rigides en acier galvanisé pour les bouches d'extraction y compris raccords, supports et accessoires : Conduits flexibles acoustiques isolés type PHONI-FLEX M0 ou équivalent pour les grilles de soufflage y compris raccords, supports et accessoires : Registre de réglage équipé d'une tôle perforée sur les collecteurs : PIEGES A SON Sous Total - GAINES DE DE VENTILATION Ø 250 ml 3 Ø 315 ml 4 Ø 125 ml 8 Ø 160 ml 2 Ø 200 ml 1 Ø 125 ml 2 Ø 160 ml 2 Ø 200 ml 1 Ø 125 U 7 Ø 160 U 4 Ø 200 U 4 Ø 250 U 2 Ø 315 U 2 Pièges à son pour respecter les niveaux sonores requis par la réglementation : Ø315 Longueur 900mm U 2 CAISSON VMC 5 Sous Total - PIEGES A SON Caisson de ventilation de marque de marque ALDES de type C.VEC 2500 micro-watt RH ou équivalent Disjoncteur de protection 1 Interrupteur de proximité 1 Manchettes souples U 2 Visière pare-pluie avec grillage antivolatile au refoulement Raccordements électriques 1 Massif de répartition en béton à la charge du présent lot, avec interposition d'un matelas résilient résistant à l'humidité. 1 Plots antivibratiles 1 Sous-Total CAISSON VMC 5 COMPENSATION D'AIR NEUF (COMP 2) Caisson de ventilation de marque de marque ALDES de type TVEC 950 Silence ou Filtre G4 DCE - ARIA Ingénierie 16/2217 Disjoncteur de protection 1 Interrupteur de proximité 1 Manchettes souples U 2 Visière pare-pluie avec grillage antivolatile au refoulement Raccordements électriques 1 Massif de répartition en béton à la charge du présent lot, avec interposition d'un matelas résilient résistant à l'humidité. 1 Plots antivibratiles 1 Sous-Total COMPENSATION D'AIR NEUF (COMP 2) Total - VENTILATION LOCAUX PERSONNEL ET CUISINE (VMC 5 & COMP 2) DOUBLE FLUX ZONE NORD (CTA1) GRILLES POUR CONDUITS CIRCULAIRES Grille pour conduit circulaire pour soufflage double déflexion de marque ALDES type GD 102 D F1 ou équivalent : 325 (L) x 75 (H) 55 m³/h U 2 60 m³/h U 3 Registre de réglage à glissière inclinée de marque ALDES type N ou équivalent U 5 Grille pour conduit circulaire pour reprise simple déflexion de marque ALDES type GD 102 F1 ou équivalent : 325 (L) x 75 (H) 55 m³/h U 2 60 m³/h U 3 Registre de réglage à glissière droite de marque ALDES type H ou équivalent U 5 GAINES DE SOUFFLAGE ET D'EXTRACTION Sous-Total GRILLES POUR CONDUITS CIRCULAIRES Conduit circulaire en acier galvanisé rigide y compris raccords, supports et accessoires: Registre de réglage équipé d'une tôle perforée sur les collecteurs : PIEGES A SON Ø 125 ml Ø 160 ml 29 Ø 200 ml 57 Ø 160 U 2 Ø200 Sous Total - GAINES DE SOUFFLAGE ET D'EXTRACTION Pièges à son pour respecter les niveaux sonores requis par la réglementation Ø200 Longueur 600 mm CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Sous Total - PIEGES A SON U U 2 CTA suivant CCTP de marque HELIOS type KWL EC 500 PRO ou équivalent, 1 Débit en soufflage (CTA 1) = 290 m³/h Débit en reprise (CTA 1) = 290 m³/h Raccordement condensat sur réseau EU (attente GROS ŒUVRE) 1 Régulation intégrée et précâblée dans la centrale 1 Coupure de proximité à poser sur la CTA 1 Manchettes souples 1 Pieds réglables en hauteur pour compenser les éventuelles inégalités du support 1 Plots antivibratiles à ressorts de marque FRANCE AIR type PAR ou équivalent 4 GRILLE DE VENTILATION Sous-Total CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Grile extérieure de marque ANJOS type PA 200 ou équivalent complète suivant CCTP 2 Raccordement du conduit de ventilation sur grille de ventilation (posée par le lot GROS OEUVRE) 2 Sous-Total GRILLE DE VENTILATION Total - DOUBLE FLUX ZONE NORD (CTA1) DCE - ARIA Ingénierie 17/2218 DOUBLE FLUX ESPACES ENFANTS (CTA2) GRILLES POUR CONDUITS CIRCULAIRES Grille pour conduit circulaire pour soufflage double déflexion de marque ALDES type GD 102 D F1 ou équivalent : 325 (L) x 75 (H) 65 m³/h U 2 Registre de réglage à glissière inclinée de marque ALDES type N ou équivalent U 2 Grille pour conduit circulaire pour reprise simple déflexion de marque ALDES type GD 102 F1 ou équivalent : 325 (L) x 75 (H) 65 m³/h U 2 Registre de réglage à glissière droite de marque ALDES type H ou équivalent U 2 BOUCHES PETIT DEBIT Sous-Total GRILLES POUR CONDUITS CIRCULAIRES Bouche d'extraction ou de soufflage de marque ANJOS type BOREA ou équivalent. 30 m³/h U 4 60 m³/h 75 m³/h U 8 90 m³/h U m³/h U 8 Régulateur de débit ANJOS type RD ou équivalent U 25 GAINES DE SOUFFLAGE ET D'EXTRACTION Sous-Total BOUCHES PETIT DEBIT Conduit circulaire en acier galvanisé rigide y compris raccords, supports et accessoires: Ø 100 ml 53 Ø 125 ml 35 Ø 160 ml 23 Ø 200 ml 4 Ø 250 ml 15 Ø 315 ml 11 Ø 355 ml 25 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 560 Calorifuge par matelas de laine de verre M0 épaisseur 25 mm, avec revêtement extérieur kraft aluminium. Conduits flexibles acoustiques isolés type PHONI-FLEX M0 ou équivalent pour les grilles de soufflage et de reprise y compris raccords, supports et accessoires : Registre de réglage équipé d'une tôle perforée sur les collecteurs : ml ml ml m² 92 Ø 100 ml 5 Ø 125 ml 8 Ø 160 ml Ø 125 U 2 Ø 160 Ø200 U 2 Ø250 U 3 Ø 315 U 2 Ø 400 U 4 Transformation rectangulaire 500x400 -> Ø400 1 Sous Total - GAINES DE SOUFFLAGE ET D'EXTRACTION DCE - ARIA Ingénierie 18/2219 PIEGES A SON Pièges à son pour respecter les niveaux sonores requis par la réglementation : Ø200 Longueur 900 Ø250 Longueur 900 Ø400 Longueur 900 U 3 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Sous Total - PIEGES A SON CTA suivant CCTP de marque FRANCE AIR type POWER BOX 95 HORIZONTAL BC ou équivalent 1 Débit maxi en soufflage (CTA 2) = 1180 m³/h Débit maxi en reprise (CTA 2) = 1180 m³/h Raccordement condensat sur réseau EU 1 Régulation intégrée et précâblée dans la centrale 1 Coupure de proximité à poser sur la CTA 1 Manchettes souples 1 Pieds réglables en hauteur pour compenser les éventuelles inégalités du support 1 Plots antivibratiles à ressorts de marque FRANCE AIR type PAR ou équivalent 4 SORTIE DE TOITURE Sous-Total CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Sortie de toiture esthétique de marque ALDES de type STE ou équivalent suivant CCTP 1 Raccordement du conduit de ventilation sur sortie de toit (posée par le lot ÉTANCHÉITÉ- COUVERTURE) 1 GRILLE DE VENTILATION Sous-Total SORTIE DE TOITURE Grile extérieure de marque FRANCE AIR série GEA ou équivalent suivant CCTP 1 Raccordement du conduit de ventilation sur grille de ventilation (posée par le lot GROS OEUVRE) 1 Sous-Total GRILLE DE VENTILATION Total - DOUBLE FLUX ESPACES ENFANTS (CTA2) DOUBLE FLUX SALLES RESTAURATIONS (CTA3) GRILLES POUR CONDUITS CIRCULAIRES Grille pour conduit circulaire pour soufflage double déflexion de marque ALDES type GD 102 D F1 ou équivalent : 525 (L) x 125 (H) 305 m³/h U 5 Registre de réglage à glissière inclinée de marque ALDES type N ou équivalent U 5 Grille pour conduit circulaire pour reprise simple déflexion de marque ALDES type GD 102 F1 ou équivalent : 825 (L) x 75 (H) 305 m³/h U 5 Registre de réglage à glissière droite de marque ALDES type H ou équivalent U 5 GAINES DE SOUFFLAGE ET D'EXTRACTION Sous-Total GRILLES POUR CONDUITS CIRCULAIRES Conduit circulaire en acier galvanisé rigide y compris raccords, supports et accessoires: Calorifuge par matelas de laine de verre M0 épaisseur 25 mm, avec revêtement extérieur kraft aluminium. Registre de réglage équipé d'une tôle perforée sur les collecteurs : Ø 250 ml 10 Ø 315 ml 12 Ø 355 ml 27 Ø 400 ml 12 Ø200 m² 18 U Ø250 Ø 315 U Ø 355 U 2 Ø 400 U 4 Transformation rectangulaire 500x500 -> Ø400 1 DCE - ARIA Ingénierie 19/2220 Transformation rectangulaire 500x500 -> Ø400 1 PIEGES A SON Sous Total - GAINES DE SOUFFLAGE ET D'EXTRACTION Pièges à son pour respecter les niveaux sonores requis par la réglementation Ø400 Longueur 900mm CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Sous Total - PIEGES A SON U 4 CTA suivant CCTP de marque FRANCE AIR type POWER BOX 95 HORIZONTAL BC ou équivalent 1 Débit maxi en soufflage (CTA 3) = 1375 m³/h Débit maxi en reprise (CTA 3) = 1375 m³/h Raccordement condensat sur réseau EU 1 Régulation intégrée et précâblée dans la centrale 1 Coupure de proximité à poser sur la CTA 1 Manchettes souples 1 Pieds réglables en hauteur pour compenser les éventuelles inégalités du support 1 Plots antivibratiles à ressorts de marque FRANCE AIR type PAR ou équivalent 4 GRILLE DE VENTILATION Sous-Total CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Grile extérieure de marque FRANCE AIR série GEA ou équivalent suivant CCTP 2 Raccordement du conduit de ventilation sur grille de ventilation (posée par le lot 2 Sous-Total GRILLE DE VENTILATION Total - DOUBLE FLUX SALLES RESTAURATIONS (CTA3) VENTILATION CUISINE HOTTE D'EXTRACTION OFFICE Hotte de cuisine de type ALTO COMPENSATION de marque FRANCE AIR ou équivalent suivant CCTP débit 2000 m³h / 4500 m³/h Raccordements électriques depuis armoire cuisine 1 CAISSON D'EXTRACTION OFFICE (EXT 1) Sous Total - HOTTE D'EXTRACTION OFFICE Caisson d'extraction de marque FRANCE AIR type DEFUMAIR XR débit 2000 m³h / 4500 m³/h interrupteur de proximité cadenassable avec contact de position 1 contrôleur de débit type pressostat différentiel 1 Manchettes souples 1 Chassis métallique avec pieds formant support conforme au DTU 43.1 Etanchéité 1 Visière pare-pluie avec grillage antivolatile 1 Toiture de protection pour montage extérieur 1 CAISSON D'INSUFFLATION OFFICE (COMP1) Sous Total - CAISSON D'EXTRACTION OFFICE (EXT 1) Caisson d'insufflation de marque FRANCE AIR type MODULYS DP avec batterie débit 1700 m³h / 3850 m³/h interrupteur de proximité cadenassable avec contact de position 1 contrôleur de débit type pressostat différentiel 1 Manchettes souples 1 Chassis métallique avec pieds formant support conforme au DTU 43.1 Etanchéité 1 Visière pare-pluie avec grillage antivolatile 1 Toiture de protection pour montage extérieur 1 PIEGES A SON Sous Total - CAISSON D'INSUFFLATION OFFICE (COMP1) Pièges à son pour respecter les niveaux sonores requis par la réglementation GAINES DE SOUFFLAGE ET D'EXTRACTION Sous Total - PIEGES A SON Conduit circulaire en acier galvanisé épaisseur 15/10 y compris raccords, supports et accessoires: Ø560 U 2 Ø 400 ml 8 DCE - ARIA Ingénierie 20/22 Montrer encore
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Création d'un espace périscolaire Et d'une nouvelle mairie A CUSE et ADRISANS Rue PATARD 25 680 CUSE et ADRISANS Lot n 3 Ventilation - Plomberie sanitaire Maître Plus en détail Mutualité Sociale Agricole 17, avenue André Malraux 57000 METZ
BP 112-85000 LA ROCHE SR YON Bureau d Etudes Techniques tous fluides F i l i a l e d u g r o u p e A R E A Tél. 02 51 37 48 88 - Fax 02 51 62 22 07 areaelr.bet@orange.fr / www.areaetudes.net MAITRE D OVRAGE Plus en détail SOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS 15 PERCEMENTS 16 SAIGNÉES SCELLEMENTS FRAIS DIVERS D'INTERVENTION DE DÉPANNAGE RECONNAISSANCE DES TRAVAUX Plus en détail ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES
ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES BEG ROHU 56510 SAINT PIERRE QUIBERON RENOVATION DES VESTIAIRES-SANITAIRES CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE C.D.P.G.F. LOT N 7 PLOMBERIE Plus en détail Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES. Communauté Rurale des Monts de Flandre
Communauté Rurale des Monts de Flandre Réhabilitation d une travée de bâtiment industriel en bureau D P G F Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES Maître d Ouvrage Maîtrise d Œuvre V1.1 - Avril 2011 Communauté Rurale Plus en détail Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY
Monneren le 04 avril 2014 Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY Agrandissement et réhabilitation de la mairie COLLIGNY LOT N 08 VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU PRIX Plus en détail DOSSIER RESSOURCES. Dossier RESSOURCES. Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 12. 1406-TIS T Session 2014
DOSSIER Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 12 1 Synoptique de principe Chaufferie 8 7 5 2 6 3 4 Durée : 4h Coefficient : 3 Page 2 / 12 Plan d implantation Conduits de ventilation et de chauffage. Durée Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIGNY
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIGNY CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE A PROVENCHERES SUR MEUSE DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT N 9 : «PLOMBERIE SANITAIRE» MAITRE D ŒUVRE S.I.C.A.H.R DE L AUBE BUREAU Plus en détail Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise
Page 1 sur 6 Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise Nom élève:.. Entreprise: Nom et fonction du professeur:. Dates de stage:.. Zone de compétence: Zone Plus en détail SCI SAPHIR. Extension et restructuration de l EHPAD «Résidence du Pyla sur Mer»
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE! OBJET CHANTIER : CONSTRUCTION MAISON DE LA NATURE LIEU DU CHANTIER : SECTEUR DES JAYERES 38113 VEUREY-VOROIZE DESCRIPTIF PHASE D.C.E. LOT 4 PLOMBERIE - SANITAIRES Plus en détail COMMUNE D'AYN REAMENAGEMENT DES COMBLES DE LA MAIRIE CREATION DE 2 LOGEMENTS
COMMUNE D'AYN REAMENAGEMENT DES COMBLES DE LA MAIRIE CREATION DE 2 LOGEMENTS LOT N 05: PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION - PRO FEVRIER 2013 1 GENERALITES ADMINISTRATIVES I.01) Objet du présent descriptif: Plus en détail Ballons. et bouteilles. ballons
Ballons Bouteilles de mélange / Ballons tampon... 26 à 27 Ballons : - Stockeurs chauffage... 28 - Stockeurs & échangeur E.C.S.... 29 à 30 - Stockeurs E.C.S... 3 Résistances et réchauffeurs... 32 Bouteilles Plus en détail C.C.T.P. PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE L Entrepreneur : Le Maître Plus en détail 4.2 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 : PLOMBERIE
Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F. Plus en détail LOT N 9 Plomberie Sanitaires
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CCTP & devis estimatif LOT N 9 Plomberie Sanitaires COMMUNE DE NEUCHATEL URTIERE CONSTRUCTION D UNE MAIRIE Objet du marché : Construction d une Mairie 2eme Appel d offres 05.2013 Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME BOIS ENERGIE 41 250 BRACIEUX Lot n 08 Sanitaires, MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail Géothermie CIAT : Ageo et Ageo caleo. Nouvelles performances nouveau nom Aurea devient Ageo. une gamme complète pour ceux qui veulent le meilleur
16 pompes à chaleur de 7 à 36 Géothermie CIAT : Nouvelles performances nouveau nom Aurea devient et caleo une gamme complète pour ceux qui veulent le meilleur Nouveau design Haute température pour la rénovation Plus en détail LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION
AMENAGEMENT D UNE SALLE DE REUNION ASSOCIATIVE PLACE DU 1 ER MAI 63200 MENETROL LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION Dossier Projet CM/FP N 12-10-6681 Maître d ouvrage MAIRIE Maître d œuvre Xavier Plus en détail Lot n 9. plomberie sanitaire CCTP. construction d'une maison d'habitation. impasse de la Vague. 85340 Olonne-sur-Mer
construction d'une maison d'habitation impasse de la Vague 85340 Olonne-sur-Mer MAITRE D'OUVRAGE Allain Stéphane M. et Mme impasse des Vagues 85340 Olonne-sur-Mer ARCHITECTE : Deschamp Frédéric 9 Quai Plus en détail CommunautÄ de commune de ROUGEMONT (25)
CommunautÄ de commune de ROUGEMONT (25) Reconstruction du båtiment VESTIAIRES TRIBUNES DU STADE DE ROUGEMONT Architecte : IngÄnierie GÄnÄrale : Bureau d Etudes Fluides : Pierre LELU 18, rue des Vignes Plus en détail CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DE L ARDECHE 5 Rue de l Isle 07302 TOURNON SUR RHONE
1 CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DE L ARDECHE 5 Rue de l Isle 07302 TOURNON SUR RHONE PROJET DE CONSTRUCTION D UN BATIMENT ADMINISTRATIF Avenue Sadi Carnot 07500 GUILHERAND GRANGES DECOMPOSITION Plus en détail Thierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie
Thierry Gallauziaux David Fedullo La plomberie Deuxième édition 2010 Sommaire Sommaire Les bases de la plomberie Les matières synthétiques...16 Les dangers du gaz et de l eau...16 La plomberie...9 L eau...10 Plus en détail Eau chaude sanitaire FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE Eau chaude sanitaire 2 5 6 6 CONNAÎTRE > Les besoins d eau chaude sanitaire > Les modes de production > La qualité de l eau > Les réseaux de distribution > La température de l eau REGARDER Plus en détail AQUACONDENS CHAUFFAGE SEUL 1 MODÈLE MODULANT DE 6 À 25 KW AQUACONDENS PACK CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE AQUACONDENS MI
Aquacondens Chaudières murales à condensation AQUACONDENS CHAUFFAGE SEUL 1 MODÈLE MODULANT DE 6 À 25 KW AQUACONDENS PACK CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE PAR BALLON SÉPARÉ 2 MODÈLES MODULANT DE 6 À 25 Plus en détail LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE
ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE PAGE N 1/12 LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE Plus en détail JCS DCE. Construction de 26 logements individuels & intermédiaires. JCS architectes
JCS ARCHITECTES Commune de Jarville - Meurthe & Moselle Construction de 26 logements individuels & intermédiaires Rue Joseph Piroux date : 04/03/2011 format : éch : Lot 10 Chauffage gaz - VMC Maîtrise Plus en détail DPGF - LOT 3 - CVC / PLOMBERIE
4, rue Dolorès Ibarruri DPGF - LOT 3 - CVC / PLOMBERIE L entreprise a la responsabilité de prévoir les bonnes quantités de fourniture pour la réalisation des travaux : - faire les métrés et renseigner Plus en détail ecoheat Système de chauffage combiné solaire + bois
ecoheat Système de chauffage combiné solaire + bois Instructions de pose Solarfuture SARL El Castell 66320 Joch. France www.solarfuture.org Tel. 09 74 777 957 Solarfuture. MANUAL ECOHEAT Nov. 2013. V.1. Plus en détail ENERGIS. CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE - EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE 36 À 1 400 kw
NRGIS HUIÈR ÉLTRIQU - U HU HUFFG À 00 kw Souples d utilisation, fiables et performantes, les chaudières électriques eau chaude LZ NRGIS trouvent leurs applications dans de nombreux domaines. n fonctionnement Plus en détail JCS DCE. Construction de 26 logements individuels & intermédiaires. JCS architectes
JCS ARCHITECTES Commune de Jarville - Meurthe & Moselle Construction de 26 logements individuels & intermédiaires Rue Joseph Piroux date : 04/03/2011 format : éch : Lot 09 Plomberie sanitaire Maîtrise Plus en détail PLOMBERIE CHAUFFAGE - VMC
62 Grenay - Place Daniel Breton 1.10 Lot N 8 PLOMBERIE CHAUFFAGE - VMC 62 Grenay - Place Daniel Breton 2.10 1 GENERALITES Le présent document a pour objet de définir les prestations de toutes natures incombant Plus en détail FABRICATION FRANÇAISE ET NORMES PMR
Limiance Dimensions extérieures : 2206 X 1667 mm (habillage extérieur compris, hors prestation hva-concept) Largeur porte : 830 mm Surface utile : 2,95 m² Poids : 920 kg (+/- 5 %) Présentation avec finition Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière Plus en détail LOT n 08 - PLOMBERIE. Vestiaires football DREUIL 08/ 1
LOT n 08 - PLOMBERIE Vestiaires football DREUIL 08/ 1 SOMMAIRE 08. 00 - GENERALITES - 08. 01 - Références aux normes - 08. 02 - Echantillons et modèles - 08. 03 - Diamètre des canalisations et réseaux Plus en détail COLLECTEURS SOLAIRES POUR INSTALLATIONS VERTICALES
collecteurs solaires 9.1 11.2008 F I C H E T E C H N I Q U E plus de produit AVANTAGES POUR L INSTALLATION ET L'ENTRETIEN COLLECTEURS SOLAIRES POUR INSTALLATIONS VERTICALES Le collecteur solaire CS 25 Plus en détail installations solaires
Énergies renouvelables Installations solaires... 8 PAC et géothermie... 78 Bois et biomasse... 8 7 Installations solaires Purgeur d'air avec sa vanne d'isolement CIRCUIT PRIMAIRE haute température, souvent Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière Plus en détail de faible capacité (inférieure ou égale à 75 litres) doivent être certifiés et porter la marque NF électricité performance.
9.5. PRODUCTION D EAU CHAUDE sanitaire Les équipements doivent être dimensionnés au plus juste en fonction du projet et une étude de faisabilité doit être réalisée pour les bâtiments collectifs d habitation Plus en détail Initia Plus HTE Chaudière murale gaz à condensation
Initia Plus HTE Chaudière murale gaz à condensation Simplicité et performance : Tant en nouvelles constructions qu'en remplacement La nouvelle gamme de chaudières gaz à condensation Initia Plus a été spécialement Plus en détail HYDROGAZ. BALLON ECS 750 À 6 000 Litres
HYDROAZ BALLON S 750 À 6 000 Litres L Hydrogaz est un système performant de production d eau chaude semi-instantanée, intégrant directement un équipement gaz à haut rendement. Ce concept original et unique Plus en détail Le présent document a pour objet la définition des ouvrages à réaliser et les fournitures à mettre en oeuvre pour l'exécution du lot
CCTP DPGF LOT 08 CHAUFFAGE / PLOMBERIE / VMC..1 / 15 I - GENERALITES Le présent document a pour objet la définition des ouvrages à réaliser et les fournitures à mettre en oeuvre pour l'exécution du lot Plus en détail Eau chaude Eau glacée
Chauffage de Grands Volumes Aérothermes Eau chaude Eau glacée AZN AZN-X Carrosserie Inox AZN Aérotherme EAU CHAUDE AZN AZN-X inox Avantages Caractéristiques Carrosserie laquée ou inox Installation en hauteur Plus en détail T.Flow Activ. Chauffer l eau. EXPERT
E A U C H A U D E S A N I T A I R E T.Flow Activ Chauffer l eau. EXPERT T.Flow Activ Source inépuisable d eau chaude T.Flow Activ est un chauffe-eau thermodynamique qui révolutionne la production d eau Plus en détail Infos pratiques. Choisir sa solution de production d eau chaude sanitaire (ECS) Solution économique. Solution confort. Les chauffe-eau solaires
Infos pratiques Choisir sa solution de production d eau chaude sanitaire (ECS) Solution économique La production d eau chaude instantanée concerne principalement les chaudières murales à gaz. Lors d un Plus en détail La plomberie en PER, PVC et MULTICOUCHE
Thierry Gallauziaux - David Fedullo La plomberie en PER, PVC et MULTICOUCHE Groupe Eyrolles, 2011, IS 978-2-212-13206-9 EYROLLES La plomberie en PER, PVC et multicouche Sommaire Les plastiques... 6... Plus en détail SÉCURITÉ SANITAIRES DES RÉSEAUX
SÉCURITÉ DES RÉSEAUX SANITAIRES Sécurité... 10 Groupes de Vases d'expansion sanitaire Mitigeurs...16 Domestiques Collectifs Équilibrage des boucles Réducteurs de pression...149 Accessoires sanitaires...15 Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CONTRAT D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES INDIVIDUELLES LOT CI FUEL MAITRISE D'OUVRAGE
CONTRAT D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES INDIVIDUELLES LOT CI FUEL CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES MAITRISE D'OUVRAGE 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex ~ 03.84.96.13.50 Plus en détail I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON
I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON LOCAUX VESTIAIRES- SANITAIRES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES LOT N 2 : STRUCTURE MODULAIRE Le 28 août 2014 GÉNÉRALITÉS Le présent Cahier des Clauses Plus en détail Condens 5000 W Maxx Chaudière murale gaz à condensation. Chaudière chauffage seul.
8/FR www.caleffi.com Groupes de transfert pour installations solaires Copyright Caleffi Séries 8 9 MANUEL D INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE SOMMAIRE Fonction Avertissements Gamme de produits Caractéristiques Plus en détail Avanttia Solar. Chaudière Hybride CONDENSATION. L innovation qui a du sens
Chaudière Hybride CONDENSATION GAZ AVEC CHAUFFE- EAU-SOLAIRE INTÉGRÉ www.marque-nf.com CIRCUIT SOLAIRE FONCTIONNANT EN AUTOVIDANGE PRÉPARATEUR SOLAIRE EN INOX CAPTEUR SOLAIRE - DRAIN L innovation qui a Plus en détail MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE LA GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE-MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRES CLASSES MATERNELLE
MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE LA GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE-MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRES CLASSES MATERNELLE LOT N 8 : PLOMBERIE Cahier des Clauses Techniques Particulières Plus en détail CATALOGUE DE VENTE 2014-2015 SOLUTIONS DE REGULATION ET CHAUFFAGE SOL
CATALOGUE DE VENTE 2014-2015 SOLUTIONS DE REGULATION ET CHAUFFAGE SOL Robinetterie de sécurité Sécurité et économies d eau COMAP offre une gamme d équipements de sécurité et de protection de la distribution Plus en détail Faire le bon choix : Quelles chaudières, Quelle solution d évacuation des produits de combustion?
Yoan Gué Vianney Bucher Faire le bon choix : Quelles chaudières, Quelle solution d évacuation des produits de combustion? Collectif individualisé Chaufferie gaz condensation Chaufferie fioul condensation Plus en détail D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. ASSOCIATION LA MAISON DE COLETTE 4, cité Griset 75011 PARIS
Mars 2014 ASSOCIATION LA MAISON DE COLETTE 4, cité Griset 75011 PARIS REHABILITATION DE LA MAISON NATALE DE COLETTE 8, Rue COLETTE 89520 SAINT SAUVEUR EN PUISAYE ARCHITECTE ATELIER PRUNET Pascal PRUNET Plus en détail Catalogue-Tarif éco-énergétique 2013
Tarif indicatif HT, Applicable à partir du 01.01.13 Catalogue-Tarif éco-énergétique 2013 Les Systèmes Eco-énergétiques et Sanitaire Roth Distribution > > Systèmes de Planchers Chauffants Rafraîchissants Plus en détail Centrale de Traitement de l Air. des locaux industriels et sportifs.
Zeus Centrale de Traitement de l Air La gae ZEUS répond aux besoins de chauffage et de rafraîchissement des locaux industriels et sportifs. La gae compte tailles ayant des débits d'air compris entre 5.000 Plus en détail + de 800 photos. pour vous guider pas à pas. Robert Longechal. La plomberie. La maison du sol au plafond. J installe Je pose Je change Je répare
+ de 800 photos pour vous guider pas à pas Robert Longechal La plomberie La maison du sol au plafond J installe Je pose Je change Je répare Maquette intérieure et couverture : Maud Warg Réalisation de Plus en détail UNIMIX un système de réglage compact et universel pour le chauffage par le sol. member of
UNIMIX un système de réglage compact et universel pour le chauffage par le sol member of UNIMIX UNIMIX EST UN SYSTÈME DE RÉGLAGE COMPACT ET UNIVERSEL POUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL QUI FONCTIONNE SUR LE Plus en détail Fournitures standard - colisage 1 carton
Chaudière murale gaz à condensation Condens 000 W Maxx Chaudière murale gaz à condensation en aluminium-silicium de et 9 kw - chauffage seul Les points forts Performance Densité de puissance élevée : 00 Plus en détail Notice d'installation, d'utilisation et entretien Comfort E
Notice d'installation, d'utilisation et entretien Comfort E 100-130 - 10-210 - 20 Table des matières Généralités 3 Remarques 3 Emballage 3 Consignes de sécurité Symboles utilisés Recommandations générales Plus en détail Chaudières et chaufferies fioul basse température. Olio 1500, 2500, 3500, 4500, 7000
Olio 1500, 2500, 3500, 4500, 7000 Chaudières et chaufferies fioul basse température 2 Chaudières et chaufferies fioul basse température Olio 1500 F. La qualité et la robustesse au meilleur prix. Les chaudières Plus en détail cubefrance www.cubefrance.fr
cubefrance www.cubefrance.fr Pourquoi investir dans un chauffe-eau solaire? Pour réduire son empreinte carbone sur la planète et contribuer à limiter les conséquences du changement climatique Pour se préparer Plus en détail Préchauffage et réchauffage
Accessoires Préchauffage et réchauffage Page 6 Préchauffage et réchauffage Batterie hors-gel FSH 00 00 500 Ø 60 0 e boîtier du filtre de l'air extérieur FSH (FSH = batterie hors gel) sert à protéger l'échangeur Plus en détail COMMUNE DE PONTLEVOY «Réhabilitation et extension d un immeuble à usage de boulangerie» 4 rue du Colonel FILLOUX 41 400 PONTLEVOY
COMMNE DE PONTLEVOY «Réhabilitation et extension d un immeuble à usage de boulangerie» 4 rue du Colonel FILLOX 41 400 PONTLEVOY Lot n 07 PLOMBERIE SANITAIRE Société d Architecture BOITTE 10, rue de la Plus en détail FOYER- INSERT - POÊLE - CHAUDIÈRE - CUISINIÈRE ÉVACUER LES FUMÉES EN TOUTE SÉCURITÉ GUIDE POUJOULAT RACCORDER CRÉER TUBER
FOYER- INSERT - POÊLE - CHAUDIÈRE - CUISINIÈRE GUIDE POUJOULAT RACCORDER CRÉER TUBER ÉVACUER LES FUMÉES EN TOUTE SÉCURITÉ CHOISIR CHEMINÉES POUR PLUS DE PERFORMANCE > Les conduits Poujoulat sont ronds, Plus en détail A 626 Extension du groupe scolaire Victor Hugo CCTP Lot n 06 08120 BOGNY SUR MEUSE Edition du 12/05/15 SOMMAIRE
SOMMAIRE 1. CONTEXTE GENERAL DU PROJET... 3 1.1 DEFINITION DU PROJET... 3 1.2 INTERVENANT - CORRESPONDANT... 3 1.3 ROLE DU BET... 3 2. LIMITE DES FOURNITURES - PRESTATIONS - TRAVAUX... 3 2.1 TRAVAIL A Plus en détail DEVIS. BIEN CHEZ SOI 16 Place du général de Gaulle 59000 - Lille. Devis n 1657. Roubaix, le 05/11/2013 Date de validité : 04/12/2013
BIEN CHEZ SOI 16 Place du général de Gaulle 59000 - Lille Votre commercial Ekinoks : Nathan AUSLENDER Téléphone : 06 59 84 70 20 Email : nathan@ekinoks.fr Devis n 1657 Travaux : Construction de 4 logements Plus en détail Auré. AuréaSystème. Les solutions solaires. Chauffe-Eau Solaire. Combiné Solaire Pulsatoire 90% Système solaire AUTO-VIDANGEABLE et ANTI-SURCHAUFFE
Les solutions solaires pour l Eau Chaude Sanitaire ou le Chauffage ficie z d'u Auréa n it Crédpôt d'imn la loi deueur Béné Solar Keymark N 011-7S841 F Chauffe-Eau Solaire selo s en vig ce finan Système Plus en détail Page : 1 de 6 MAJ: 01.03.2010. 2-10_Chaudieresbuches_serie VX_FR_010310.odt. Gamme de chaudières VX avec régulation GEFIcontrol :
Page : 1 de 6 Gamme de chaudières VX avec régulation GEFIcontrol : Référence article 058.01.250: VX18 Référence article 058.01.251: VX20 Référence article 058.01.252: VX30 Chaudière spéciale à gazéification Plus en détail Plomberie. Chauffe eau Chauffe eau 15L sur évier Code Désignation Photo. Pièces détachées SAV-002-I 1/10. Chauffe eau électrique 15 L Sous évier
1/10 Chauffe eau Chauffe eau 15L sur évier PL06-0023 Chauffe eau électrique 15 L Sur évier PL06-0051 Support chauffe eaux 15 L Chauffe eau 15L sous évier PL06-0036 Chauffe eau électrique 15 L Sous évier Plus en détail UNE FABRICATION SCANDINAVE
STOCKAGE D ENERGIE Hydro-accumulateur Série S Ballon tampon sans ballon ECS(O) Ballon tampon avec ballon ECS(B) Ballon tampon avec ballon ECS et échangeur solaire(bs) 500/750 (O) 500/750 (B) 500/750 (BS) Plus en détail accumulation. Un procédé indispensable pour des besoins en eau chaude importants, avec un bon niveau de confort.
A B C Accélérateur Egalement appelé pompe de circulation ou circulateur, l accélérateur assure la circulation de l eau de chauffage entre la chaudière et les pièces à chauffer. Les installations très anciennes Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES DESIGNATION Prix Option Montant total 1. COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - VDI Plus value pour l'option réalisation d'un percement 2. CLIMATISATION - PLOMBERIE Plus en détail HRC 15% 23% haute température 70 C AUER 1892-2012. - 120 ans d innovations. Le chauffage garanti même par grands froids! www.auer.fr.
AUER 1892-2012 1892-2012 - 120 ans d innovations www.auer.fr 70 HRC modulante haute température 70 C é néficiez 15% de Le chauffage garanti même par grands froids! ou que t d e tr a énéficiez va u x 23% Plus en détail Systèmes de protection incendie et éléments coupe-feu
Systèmes de protection incendie et éléments coupe-feu Systèmes préventifs de protection incendie dans les bâtiments à étages Le but des mesures préventives de protection incendie est d'éviter la propagation Plus en détail >> Compacte et légère >> Installation rapide et simple >> Maintenance aisée. << project.dedietrich-thermique.fr >> Le Confort Durable PMC-X
SOLAIRE BOIS POMPES À CHALEUR CONDENSATION FIOUL/GAZ PMC-X CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION MICRO-ACCUMULÉE PROJECT L essentiel de la condensation >> Compacte et légère >> Installation rapide et simple Plus en détail Les différents éléments d un CESI
Les différents éléments d un CESI 1. Capteur Solaires 1.1. Introduction Un capteur solaire thermique est un dispositif qui transforme le rayonnement solaire en énergie thermique. Les caractéristiques générales Plus en détail PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES
PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES SYSTEMES A CIRCULATION FORCEE Eau Chaude Sanitaire et Chauffage Panneaux solaires BLUETECH 2500 de 2,5 m² Panneaux solaires TITANIUM de 2 m² Panneaux solaires TITANIUM O de Plus en détail Le chauffage, épisode 2 : plomberie
Le chauffage, épisode 2 : plomberie tomtom, le 19 mars 2010 à 14:47 Si vous avez bien tout suivi l'article précédent, nous voilà donc partis dans la conception et la réalisation d'un chauffage central. Plus en détail NOTICE D'INSTALLATION, DE MISE
8908908902890256 8908908902890256 8908908902890256 NOTICE D'INSTLLTION, DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN Optitherm 6.25/6.5 C Optitherm 5.25/6.25/6.5 B Tableau de commande 2 EXIGENCES RÉGLEMENTIRES ET Plus en détail Guide de choix. France Air propose un large choix de récupérateurs d énergie. Contre flux
récupération d énergie > bâtiments tertiaires > guide de choix Guide de choix France Air propose un large choix de récupérateurs d énergie Trois types d échangeurs : Flux croisés Contre flux À roue Deux Plus en détail CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE HELIO. MAJ 12/2011 Code Notice : 560822
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE HELIO MAJ 12/2011 Code Notice : 560822 Notice technique CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE HELIO MAJ 12/2011 Code Notice : 560822 SOMMAIRE 1) CHAUFFE-EAU HELIO 4 1.1) Réservoir de base 4 1.2) Plus en détail CENTRE HOSPITALIER CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES MAINTENANCE DES CHAUDIERES ET DES SYSTEMES DE CLIMATISATION
CENTRE HOSPITALIER 1, rue du Docteur Paul Martinais 37600 LOCHES 02 47 91 33 33 02 47 91 32 00 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES MISE EN CONCURRENCE PORTANT SUR MAINTENANCE DES CHAUDIERES ET Plus en détail CAHIER TECHNIQUE. Zénis. Chaudières murales / Gaz Basse température ou à Condensation de 24 à 65 kw ZÉNIS EASY ZÉNIS FLOOR
CAHIER TECHNIQUE Zénis Chaudières murales / Gaz Basse température ou à Condensation de à kw ZÉNIS EASY ZÉNIS FLOOR LA GAMME ZÉNIS La gamme des chaudières murales ZÉNIS est une des plus complètes du marché. Plus en détail T.Flow Activ Modulo. Notice de Montage. Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo. www.aldes.
Notice de Montage T.Flow Activ Modulo Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo 11023718/A - RCS 956 506 828 - Imprimé en France/Printed in France Plus en détail DESCRIPTIF DES TRAVAUX
DESCRIPTIF DES TRAVAUX MAISON BASSE ENERGIE 27-02-2012 I. Gros-oeuvre fermé I.1. Gros-oeuvre Terrassement, fondations, maçonnerie, plancher et seuils Citerne eau de pluie de 6000 litres I.2. Ossature Ossature Plus en détail Composants pour systèmes solaires
solarorkli Composants pour systèmes solaires Composants pour chauffage et eau chaude sanitaire Composants pour chauffage et eau chaude sanitaire Collecteurs équipements de distribution Robinets thermostatiques Plus en détail On retrouve généralement les réseaux séparatifs dans les petites et moyennes agglomérations ou dans les extension des villes.
Préambule et domaine d'application Le présent document a été créé dans le but pour permettre le dimensionnement des installations de plomberie sanitaire. C'est un document de synthèse, Il reprend partiellement Plus en détail Ballon tampon DUO-E avec ballon ECS immergé
Manuel d installation et d utilisation Ballon tampon DUO-E avec ballon ECS immergé 600/150-750/200-1000/220-1500/300 V 1.3 SOMMAIRE 1 Description du dispositif... 3 1.1 Série type... 3 1.2 Protection du Plus en détail Habitat 70 VOTRE OFRCE PUBLIC LE L'HA8ITP,T EN -
.D~~ Habitat 70 VOTRE OFRCE PUBLIC LE L'HA8ITP,T EN - CONTRAT D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES INDIVIDUELLES GAZ NATUREL 1 GAZ PROPANE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES MAITRISE Plus en détail CONSTRUCTION D UNE CRECHE ASSOCIATIVE «LEI MINOTS»
CONSTRUCTION D UNE CRECHE ASSOCIATIVE «LEI MINOTS» Sur la ville d AVIGNON (84000) DOCUMENT DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE) Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P LOT 10 : PLOMBERIE - Plus en détail Salle de bains FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE Salle de bains 2 4 7 CONNAÎTRE > Une pièce humide > Les équipements > Production d eau chaude sanitaire > Les revêtements du sol et des murs > L installation électrique > Les réseaux d Plus en détail SyScroll 20-30 Air EVO Pompes à chaleur réversibles
Compresseur croll Inverter Fluide Frigorigène R410a ycroll 20-30 ir EVO Pompes à chaleur réversibles De 20.0 à 34.0 kw De 20.0 à 35.0 kw 1 ycroll 20-30 ir EVO Les unités ycroll 20-30 ir EVO sont des pompes Plus en détail AQUIANO 2 Batiments de logements - 44 Logements
ECODIMO 26 bis chemin de froid lieu 74200 THONON LES BAINS Tel : 06.80.62.02.32 SIRET 49846558200019 SARL IMMO LEMAN Impasse du bastion 74200 THONON Tampon Entreprise AQUIANO 2 Batiments de logements - Plus en détail 1 Chapeau anti-refouleur. 2 Élément droit inox. 3 Collier mural inox. 4 Support mural inox. 5 Té 90 inox. 6 Purge. 8 Poêle à bûches étanche
PTR30 u Conduit double paroi sur-isolé tout générateur (paroi intérieure inox 316) 1 Applications principales : générateurs gaz, fioul (condensation et basse température), bois et charbon. 2 Composition Plus en détail FOYER - INSERT - POÊLE - CUISINIÈRE ÉVACUER LES FUMÉES EN TOUTE SÉCURITÉ GUIDE POUJOULAT RACCORDER CRÉER TUBER
FOYER - INSERT - POÊLE - CUISINIÈRE GUIDE POUJOULAT RACCORDER CRÉER TUBER ÉVACUER LES FUMÉES EN TOUTE SÉCURITÉ CHOISIR POUJOULAT POUR PLUS DE PERFORMANCE POUR L AVENIR > Les conduits Poujoulat sont ronds, Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back