Source: http://www.anwalt24.de/gesetze/1_bimschv-1/2
Timestamp: 2017-02-24 02:02:06
Document Index: 190178614

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 17', '§ 18', '§ 19', '§ 20', '§ 21', '§ 22', '§ 2', '§ 15', '§ 26', '§ 2', '§ 9', '§ 1', '§ 3']

§ 2 1. BlmSchV, Begriffsbestimmungen | Gesetze auf anwalt24.de
§ 2 1. BlmSchV, Begriffsbestimmungen Inhaltsübersicht
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnun...…§ 2 1. BlmSchV, Begriffsbestimmungen§ 3 1. BlmSchV, Brennstoffe§ 4 1. BlmSchV, Allgemeine Anforderungen§ 5 1. BlmSchV, Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 4 Kilowatt oder...§ 6 1. BlmSchV, Allgemeine Anforderungen§ 7 1. BlmSchV, Ölfeuerungsanlagen mit Verdampfungsbrenner§ 8 1. BlmSchV, Ölfeuerungsanlagen mit Zerstäubungsbrenner§ 9 1. BlmSchV, Gasfeuerungsanlagen§ 10 1. BlmSchV, Begrenzung der Abgasverluste§ 11 1. BlmSchV, Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung von 10 M...§ 12 1. BlmSchV, Messöffnung§ 13 1. BlmSchV, Messeinrichtungen§ 14 1. BlmSchV, Überwachung neuer und wesentlich geänderter Feuerungsanlagen§ 15 1. BlmSchV, Wiederkehrende Überwachung§ 16 1. BlmSchV, Zusammenstellung der Messergebnisse§ 17 1. BlmSchV, Eigenüberwachung§ 18 1. BlmSchV, Überwachung von Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmel...§ 19 1. BlmSchV, Ableitbedingungen für Abgase§ 20 1. BlmSchV, Anzeige und Nachweise§ 21 1. BlmSchV, Weitergehende Anforderungen§ 22 1. BlmSchV, Zulassung von Ausnahmen…Anlage 4 1. BlmSchV, Anforderungen bei der Typprüfung
§ 2 1. BlmSchVErste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV) BundesrechtAbschnitt 1 – Allgemeine VorschriftenTitel: Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV) Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: 1. BImSchVGliederungs-Nr.: 2129-8-1-3Normtyp: RechtsverordnungIn dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:1.Abgasverlust:die Differenz zwischen dem Wärmeinhalt des Abgases und dem Wärmeinhalt der Verbrennungsluft bezogen auf den Heizwert des Brennstoffes;2.Brennwertgerät:Wärmeerzeuger, bei dem die Verdampfungswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes konstruktionsbedingt durch Kondensation nutzbar gemacht wird;3.Einzelraumfeuerungsanlage:Feuerungsanlage, die vorrangig zur Beheizung des Aufstellraumes verwendet wird, sowie Herde mit oder ohne indirekt beheizte Backvorrichtung;4.Emissionen:die von einer Feuerungsanlage ausgehenden Luftverunreinigungen; Konzentrationsangaben beziehen sich auf das Abgasvolumen im Normzustand (273 Kelvin, 1.013 Hektopascal) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf;5.Feuerungsanlage:eine Anlage, bei der durch Verfeuerung von Brennstoffen Wärme erzeugt wird; zur Feuerungsanlage gehören Feuerstätte und, soweit vorhanden, Einrichtungen zur Verbrennungsluftzuführung, Verbindungsstück und Abgaseinrichtung;6.Feuerungswärmeleistung:der auf den unteren Heizwert bezogene Wärmeinhalt des Brennstoffs, der einer Feuerungsanlage im Dauerbetrieb je Zeiteinheit zugeführt werden kann;7.Holzschutzmittel:bei der Be- und Verarbeitung des Holzes eingesetzte Stoffe mit biozider Wirkung gegen holzzerstörende Insekten oder Pilze sowie holzverfärbende Pilze; ferner Stoffe zur Herabsetzung der Entflammbarkeit von Holz;8.Kern des Abgasstromes:der Teil des Abgasstromes, der im Querschnitt des Abgaskanals im Bereich der Messöffnung die höchste Temperatur aufweist;9.naturbelassenes Holz:Holz, das ausschließlich mechanischer Bearbeitung ausgesetzt war und bei seiner Verwendung nicht mehr als nur unerheblich mit Schadstoffen kontaminiert wurde;10.Nennwärmeleistung:die höchste von der Feuerungsanlage im Dauerbetrieb nutzbar abgegebene Wärmemenge je Zeiteinheit; ist die Feuerungsanlage für einen Nennwärmeleistungsbereich eingerichtet, so ist die Nennwärmeleistung die in den Grenzen des Nennwärmeleistungsbereichs fest eingestellte und auf einem Zusatzschild angegebene höchste nutzbare Wärmeleistung; ohne Zusatzschild gilt als Nennwärmeleistung der höchste Wert des Nennwärmeleistungsbereichs;11.Nutzungsgrad:das Verhältnis der von einer Feuerungsanlage nutzbar abgegebenen Wärmemenge zu dem der Feuerungsanlage mit dem Brennstoff zugeführten Wärmeinhalt bezogen auf eine Heizperiode mit festgelegter Wärmebedarfs-Häufigkeitsverteilung nach Anlage 3 Nummer 1;12.offener Kamin:Feuerstätte für feste Brennstoffe, die bestimmungsgemäß offen betrieben werden kann, soweit die Feuerstätte nicht ausschließlich für die Zubereitung von Speisen bestimmt ist;13.Grundofen:Einzelraumfeuerungsanlage als Wärmespeicherofen aus mineralischen Speichermaterialien, die an Ort und Stelle handwerklich gesetzt werden;14.Ölderivate:schwerflüchtige organische Substanzen, die sich bei der Bestimmung der Rußzahl auf dem Filterpapier niederschlagen;15.Rußzahl:die Kennzahl für die Schwärzung, die die im Abgas enthaltenen staubförmigen Emissionen bei der Rußzahlbestimmung nach DIN 51402 Teil 1, Ausgabe Oktober 1986, hervorrufen; Maßstab für die Schwärzung ist das optische Reflexionsvermögen; einer Erhöhung der Rußzahl um 1 entspricht eine Abnahme des Reflexionsvermögens um 10 Prozent;16.wesentliche Änderung:eine Änderung an einer Feuerungsanlage, die die Art oder Menge der Emissionen erheblich verändern kann; eine wesentliche Änderung liegt regelmäßig vor beia)Umstellung einer Feuerungsanlage auf einen anderen Brennstoff, es sei denn, die Feuerungsanlage ist bereits für wechselweisen Brennstoffeinsatz eingerichtet,b)Austausch eines Kessels;17.bestehende Feuerungsanlagen: Feuerungsanlagen, die vor dem 22. März 2010 errichtet worden sind.
Zitierungen dieses DokumentsGesetze§ 15 1. BlmSchV, Wiederkehrende Überwachung§ 26 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste BrennstoffeAnlage 3 1. BlmSchV, Bestimmung des Nutzungsgrades und des Stickstoffoxidgehaltes unter PrüfbedingungenUrteileBVerwG, 16.11.2010 - BVerwG 7 B 41.10 - Auf einen Betrieb mit offenem Feuerraum ausgelegte Feuerstätte als bestimmungsgemäßer offener Betrieb i.S.d. § 2 Nr. 12 1. Bundesimmissionsschutzverordnung…BFH, 23.06.2009 - VII R 34/08 - Anlagebegriff i.R.d. Steuerbefreiungsvorschrift nach dem Stromsteuergesetz; Steuerbefreiung für Kleinanlagen bei Stromentnahme durch den Anlagebetreiber; Definition…BFH, 23.06.2009 - VII R 42/08 - Funktionsbezogene Auslegung des Begriffes einer Anlage i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 3 Stromsteuergesetz (StromStG) aus verbrauchsteuerrechtlicher Sicht; Blockheizkraftwerk…
§ 1 1. BlmSchV, Anwendungsbereich§ 3 1. BlmSchV, Brennstoffe