Source: http://docplayer.pl/10139309-Instalacje-elektryczne-opracowanie-zawiera.html
Timestamp: 2020-07-04 15:08:22+00:00
Document Index: 125882704

Matched Legal Cases: ['k 1/6\n', 'k 2/6\n', 'k 3/6\n', 'k 4/6\n', 'k 5/6\n', 'k 6/6\n']

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA - PDF Darmowe pobieranie
Download "INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA"
2 WENTYLACJA KUCHNI Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Informacje ogólne Instalacja siły i sterowania i sygnalizacji pracy dla wentylacji Ochrona przed przepięciami Instalacja połączeń wyrównawczych Dodatkowa ochrona od porażeń Uwagi końcowe Rysunki E-01 Plan instalacji siły i sterowania wentylacji E-02 Linia zasilająca rozdzielnicę RW - parter E-03 Rozdzielnica RW E-04 Okablowanie sterownicy SA E-05 Schemat sterowania wentylacji... 6 Opracował : mgr inż. Z. Baranek 1/6
3 WENTYLACJA KUCHNI Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne 1 OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy PB-W instalacji elektrycznych zasilania, sterowania i sygnalizacji pracy dla wentylacji KUCHNI w Przedszkolu nr 171 przy ul. Równej 2 w Warszawie. 1.2 Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią : zlecenie Inwestora inwentaryzacja do celów projektowych projekty i uzgodnienia branżowe uzgodnienia BHP i P.POŻ aktualne katalogi aktualne normy, przepisy, zarządzenia i rozporządzenia 1.3 Zakres opracowania Opracowanie obejmuje : linia zasilająca projektowaną rozdzielnicę RW rozdzielnica RW instalacja siły, sterowania i sygnalizacji pracy dla wentylacji instalacja ochrony przed przepięciami instalacja połączeń wyrównawczych dodatkowa ochrona od porażeń 1.4 Informacje ogólne Budynek Archiwum MSZ istniejący. Budynek Przedszkola nr 171 istniejący, zasilony z sieci kablowej RWE STOEN S.A.. Złącze kablowe zlokalizowane jest we wnęce na paterze klatki schodowej. Nad złączem, również we wnęce zamykanej drzwiczkami zainstalowany jest GWP główny Wyłączni Pożarowy. Obok złącza zainstalowany jest we wnęce zamykanej drzwiczkami metalowymi układ pomiarowy bezpośredni licznik energii czynnej typ 6C8dz 3x230/400V 10(60)A, a obok niej tablica główna Przedszkola TG. Tablica bakelitowa z gniazdami bezpiecznikowymi 63A i 25A zamknięta we wnęce z drzwiczkami metalowymi. Brak ochrony przeciw przepięciowej i zabezpieczeń różnicowoprądowych. Złącze i tablica główna bardzo stare, prawdopodobnie z początku lat 50-tych. Opracował : mgr inż. Z. Baranek 2/6
4 WENTYLACJA KUCHNI Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne Zgodnie z podpisaną z RWE Stoen KOMPLEKSOWĄ UMOWĄ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI nr 07/29/CO/2008 z dnia klientowi (Przedszkole nr 171) przydzielono zgodnie z IRiESD standardowy profil zużycia F i zaliczono do grupy taryfowej C11. Energia dostarczana jest w układzie 3-fazowym, przy zabezpieczeniu przed licznikowym 32A. Moc umowna 16kW. Obecnie w Kuchni zainstalowana jest centrala wentylacyjna firmy VITROSERVICE CLIMA z wentylatorem nawiewnym 230V 0,147kW i nagrzewnicą elektryczną 4-stopniową o mocy około 4kW. Z chwilą wykonania projektowanej wentylacji mechanicznej zapotrzebowanie mocy wzrośnie o około 14kW powyżej obecnej mocy umownej. Łączna moc zapotrzebowana dla Przedszkola wyniesie : 30kW Podstawowe dane elektroenergetyczne dla tablicy TG po wykonaniu nowej wentylacji będą następujące: moc zainstalowana Pi = 50kW współczynnik zapotrzebowania mocy kz = 0,6 moc zapotrzebowana Pz = 30kW współczynnik mocy cosϕ = 0,98 prąd obliczeniowy Io = 45A WNIOSEKI 1 W celu umożliwienia pracy wentylacji z nagrzewnicą elektryczną konieczne jest wystąpienie do RWE Stoen o zwiększenie przydziału mocy i wydanie w tym celu stosownych warunków zasilania. 2 Ze względu na fakt że istniejące złącze kablowe, główny wyłącznik pożarowy oraz tablica główna są bardzo stare celowa byłaby ich wymiana na urządzenia nowoczesne spełniające wszystkie współcześnie stawiane instalacjom elektrycznym wymagania. Opracował : mgr inż. Z. Baranek 3/6
5 WENTYLACJA KUCHNI Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne 1.5 Instalacja siły i sterowania i sygnalizacji pracy dla wentylacji Centrala wentylacyjna nawiewna oraz wentylatory wyciągowe zasilone i sterowane będą zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń. Szczegóły podano na planach i schematach. Central nawiewna będzie dostarczona z fabryczną szafką zasilająco-sterowniczą z kompletem aparatury zabezpieczająco sterowniczej. 1.6 Ochrona przed przepięciami Na projektowanej rozdzielnicy RW zainstalować ograniczniki przepięć klasy C. 1.7 Instalacja połączeń wyrównawczych W pomieszczeniu Kuchni i w pomieszczeniach zaplecza wykonać połączenia wyrównawcze projektowanych kanałów wentylacji mechanicznej z szyną ochronną projektowanej rozdzielnicy RW. Połączenia wykonać przewodami typu LYżo16mm 2. Szczegółową ilość i miejsca połączeń ustalić bezpośrednio na budowie. 1.8 Dodatkowa ochrona od porażeń W budynku Przedszkola nr 171 funkcjonuje układ sieciowy typu TN-C-S. Istniejąca tablica główna TG i część nie zmodernizowanych tablic odbiorczych strefowych pracuje w układzie sieciowym TN-C, a tablice już zmodernizowane pracują w układzie TN-S. Projektowana rozdzielnica RW i zasilona z niej szafka automatyki SA będą pracować w układzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń zastosowane będzie samoczynne wyłączanie zasilania, które realizowane będzie za pomocą wyłączników nadmiarowych. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowane będą wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym I n=30ma. Dodatkowej ochronie podlegają metalowe obudowy rozdzielnicy RW, szafki SA, centrali klimatyzacyjnej, wentylatorów i aparatury sterowniczej. Żyły ochronne w przewodach nie mogą być zabezpieczane ani przerywane łącznikami i muszą mieć izolację w kolorze żółto-zielonym. Po wykonaniu instalacji elektroenergetycznych objętych niniejszym projektem dokonać pomiarów skuteczności ochrony, protokóły z pomiarów przekazać Użytkownikowi. Opracował : mgr inż. Z. Baranek 4/6
6 WENTYLACJA KUCHNI Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne 1.9 Uwagi końcowe 1. Wszystkie materiały dostarczone na budowę musza posiadać świadectwa dopuszczenia i wymagane atesty, a jeśli jest wymagana gwarancje to także ważną gwarancję. 2. W każdym przypadku w miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. oraz przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej wykonane będą przepusty lub uszczelnienia p.poż o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż.. 3. Wszystkie roboty instalacyjne objęte niniejszym opracowaniem wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w zakresie BHP oraz wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Opracował : mgr inż. Z. Baranek 5/6
7 WENTYLACJA KUCHNI Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne 2 Rysunki 2.1 E-01 Plan instalacji siły i sterowania wentylacji 2.2 E-02 Linia zasilająca rozdzielnicę RW - parter 2.3 E-03 Rozdzielnica RW 2.4 E-04 Okablowanie sterownicy SA 2.5 E-05 Schemat sterowania wentylacji PROJEKTANT : Opracował : mgr inż. Z. Baranek 6/6
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT Wewnętrzna instalacja elektryczna OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Galla 8-10-12-14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Galla