Source: http://docplayer.it/63155492-I-rischi-di-natura-elettrica-negli-ambienti-di-lavoro-d-lgs-81-08.html
Timestamp: 2018-11-21 15:20:17+00:00
Document Index: 72119050

Matched Legal Cases: ['sentenza ', 'art. 83', 'art. 80', 'art. 80', 'art. 80', 'art. 80', 'art. 80', 'art.82', 'art.83', 'art. 86', 'art. 71', 'art. 71', 'art.117', 'art. 84', 'art. 85', 'art. 85', 'arte 10', 'arte 3']

I RISCHI DI NATURA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.Lgs. 81/08 - PDF
I RISCHI DI NATURA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.Lgs. 81/08
Download "I RISCHI DI NATURA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.Lgs. 81/08"
Severino Massari
1 I RISCHI DI NATURA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.Lgs. 81/08 VILLA COMUNALE 09/10/2014 FROSINONE Dott. Maurizio Sordilli Tecnico della Prevenzione della Azienda U.S.L. Frosinone - Servizio Pre.S.A.L.
2 INQUADRAMENTO NORMATIVO Titolo III - CAPO III del D.Lgs. 81/08 (TUTELA DEI LAVORATORI) NORME TECNICHE CEI UNI - ISO - EN LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E TECNICHE PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO REQUISITI IMPIANTI, MACCHINE EDMATERIALI Legge 186/68 D.M. 37/08 Legge 791/77 D.Lgs. 17/10 Ecc. D.M. specifici (Antincendio) D.M. 462/01 (Verifiche periodiche)
3 GLI OBBLIGHI DEL D.Lgs. 81/08 CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Art Obblighi del datore di lavoro Art Requisiti di sicurezza Art Lavori sotto tensione Art Lavori in prossimità di parti attive Art Protezioni dai fulmini Art Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature Art Verifiche e controlli ALLEGATO IX Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
4 GLI OBBLIGHI DEL D.Lgs. 81/08 Art. 70 co.2 allegato V (RES applicabili alle attrezzature costruite in assenza di direttive comunitarie) PARTE II - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE.. p Impianti macchine ed apparecchi elettrici Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l indicazione della tensione, dell intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l uso Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l involucro metallico esterno.
5 GLI OBBLIGHI DEL D.Lgs. 81/08 Art. 71 co. 3 - ALLEGATO VI (Misure tecniche organizzative nell uso di attrezzature di lavoro) DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.. p. 6 Rischi per Energia elettrica 6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. 6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.
6 GLI OBBLIGHI DEL D.Lgs. 81/08 TITOLO II LUOGHI DI LAVORO Art Obblighi del datore di lavoro c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
7 GLI OBBLIGHI DEL D.Lgs. 81/08 Art Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Co 1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. costituiscono il presupposto per l adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. ALLEGATO I - GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE. Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
8 GLI OBBLIGHI DEL D.Lgs. 81/08 Art Obblighi del coordinatore PER LA PROGETTAZIONE Co. 1. Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: - Redige il PSC con i contenuti dell allegato XV Contenuti minimi del PSC in riferimento all area di cantiere, all organizzazione del cantiere, alle lavorazioni In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l analisi dei rischi presenti, con riferimento all area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell attività dell impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti: c) al rischio di caduta dall alto;.. i) al rischio di elettrocuzione; l) al rischio rumore;. Presenza di linee aeree nude in tensione Presenza di sotto servizi (cavi interrati) Uso comune di impianti e macchine Ecc.
9 GLI OBBLIGHI DEL D.Lgs. 81/08 CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Art Lavori in prossimità di parti attive Co. 1. Ferme restando le disposizioni di cui all art. 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. co,. 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all allegato IX o a quelli risultanti dall applicazione delle pertinenti norme tecniche.
10 GLI OBBLIGHI DEL D.Lgs. 81/08 Tab. 1 Allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. > 3,5
11 GLI OBBLIGHI DEL D.Lgs. 81/08 Art Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Art. 24 Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
12 GLI OBBLIGHI DEL D.Lgs. 81/08 Art Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. Art. 17; 28; 29 Obblighi generali sulla valutazione dei rischi
13 GLI OBBLIGHI DEL D.Lgs. 81/08 Art Obblighi del datore di lavoro. 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente co. 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.. Esempio: uso comune di impianto elettrico (cantiere); Uso attrezzature elettriche in quota; luoghi con conduttori ristretti, lavori sotto tensione, parti attive a distanza minore Da9, ecc.. Esempio: presenza di impianti sotto traccia interrati, presenza di ATEX; ambienti umidi/bagnati; vibrazioni su impianti ed apparecchiature; polvere; ed agenti chimici aggressivi; luoghi MARCI; ecc Esempio: uso ordinari; manutenzione ordinaria e straordinaria; sistemi di funzionamento (manuali automatici); continuità, ecc..
14 GLI OBBLIGHI DEL D.Lgs. 81/08 Art.80 - Obblighi del datore di lavoro. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l adozione delle misure di cui al co.1.
15 GLI OBBLIGHI DEL D.Lgs. 81/08 Art.80 - Obblighi del datore di lavoro. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al co.3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche (*) (*) Art. 2 Definizioni let. u) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
16 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI NATURA ELETTRICA
17 IL D.Lgs. 81/08 - RISCHIO ELETTRICO CAUSE DI INCENDIO DI ORIGINE ELETTRICA MOTORI 30% CAVI 31% APPARECCHI 11% VARIE 7% GIUNZIONI DI CAVI 21% Statistiche condotte nel 1988 (per la stesura ex L.46/90) su cinquemila infortuni elettrici per folgorazione Statistiche condotte dal Comando Nazione dei Vigili del Fuoco 2008 Statistiche di eventi infortunistici su macchine ed impianti
18 INFORTUNI PROVINCIA DI FROSINONE Infortunio Dinamica Carenze Mortale Grave Il lavoratore mentre fissava uno Tassello per il ponteggio toccava con la punta del trapano un conduttore sottotraccia (2010) Il lavoratore mentre collegava elettricamente una macchina all impianto elettrico rimaneva folgorato. (2009) Il lavoratore mentre collegava una insegna luminosa rimaneva folgorato (2014) Il lavoratore mentre lavava la betoniera rimaneva folgorato (2014) Il lavoratore mentre portava una cariola veniva folgorato per contato con i capelli e una plafoniera metallica (2009) Mancata VDR del datore di lavoro artt. 28; 29; 81 del D.Lgs. 81/08 Mancato rispetto delle misure di salvaguardia (assenza di protezioni sull impianto elettrico differenziale ed impianto di terra); lavoro elettrico sotto tensione (vietato) 80 del D.Lgs. 81/08 Mancato rispetto delle misure di salvaguardia (assenza di protezioni sull impianto elettrico differenziale ed impianto di terra) 80 del D.Lgs. 81/08 Il lavoratore mentre collegava una radio veniva folgorato per contato con bocca e cavo di alimentazione (2010 ) Il lavoratore mentre prelevava, con utilizzo di un carrello elevatore (merlo), elementi di un ponteggio metallico, toccava inavvertitamente la linea aerea nuda da 20KV in tensione (2014) Errore del lavoratore ne fare il collegamento sotto tensione. Mancata VDR artt. 28; 29; 117 del D.Lgs. 81/08
19 (*) è possibile per aziende con < 10 dip. adottare le procedure standardizzate LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D.Lgs.81/08 Per la VDR non esiste un metodo definito si può per esempio : FASE1 Verifica del Rispetto delle Misure di Salvaguardia (Prerequisito) FASE 2 Analisi dell attività lavorativa (attività ordinaria e specifica) Rischio elettrico sotto controllo? No Individuazione e riprogrammazione nuove misure (rischio residuo) Revisione Periodica Stima del rischio P x D Si Si No Si Integrazione del DVR (*) Variazioni? (processi produttivi, infortuni, near misiss, ecc. VDR per fulminazione (progettazione e realizzazione delle misure di prevenzione protezione, controllo nel tempo dei livelli di sicurezza) Attuazione delle misure di prevenzione, protezione ed organizzative Verifica efficacia ed efficienza delle misure (programma di miglioramento)
20 LAVORATORI - UTENTI DI IMPIANTI ELETTRICI MISURE DI SALVAGUARDIA PER PREVENIRE IL RISCHIO ELETTRICO PER LAVORATORI E UTENTI DI IMPIANTI ELETTRICI - D.Lgs. 81/08 Art. 81 REALIZZAZIONE A REGOLA D ARTE Art. 80 co.3 UTILIZZO IDONEO MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA Legge 186/68 Regola d arte Art. 36 Informazione Art. 37 Formazione (*) Art. 64 Manutenzione D.M. 37/08 Progettazione Dichiarazione di conformità Dichiarazione di rispondenza Art. 80 co.3 bis Procedure operative (*) Formazione specifica secondo accordo CSR Art. 86 Controlli periodici D.P.R. 462/01 Verifiche periodiche FASE 1
21 LAVORATORI - UTENTI DI IMPIANTI ELETTRICI MISURE DI SALVAGUARDIA PER PREVENIRE IL RISCHIO ELETTRICO PER LAVORATORI E UTENTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE - D.Lgs. 81/08 Art. 81 REALIZZAZIONE A REGOLA D ARTE Art. 80 co.3 UTILIZZO IDONEO Art. 80 co.3 MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA Legge 186/68 Regola d arte Marcature CE (*) Dichiarazione di Conformità (ove prevista) Artt. 36; 37; 80 co.3 bis Manuale d uso e man. Informazione Formazione Procedure operative FASE 1 (*) Art. 80 co.3 bis Manuale d uso e manutenzione (*) tener conto anche delle direttive e dei regolamenti applicabili
22 LAVORATORI - UTENTI ESPOSTI AL RISCHIO DI FULMINAZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA PER PREVENIRE IL RISCHIO ELETTRICO PER LAVORATORI E UTENTI PER ESPOSIZIONE A FULMINAZIONE Art. 81 REALIZZAZIONE A REGOLA D ARTE Art. 80 co.3 UTILIZZO IDONEO MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA Legge 186/68 Regola d arte Art. 36 Informazione Art. 37 Formazione Art. 64 Manutenzione D.M. 37/08 Progettazione Dichiarazione di conformità (Dichiaraz. di rispondenza) Art. 80 co.3 bis Procedure operative FASE 1 Art. 86 Controlli periodici D.P.R. 462/01 Verifiche periodiche Prima effettuare la valutazione del rischio per fulminazione
23 MISURE DI SALVAGUARDIA : COSA FARE PER IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINE, UTENSILI ESISTENTI COSA FARE IN AZIENDA (PER IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINE, UTENSILI) CHE NON RISPETTANO LE MISURE DI SALVAGUARDIA? VERIFICA DELLA RISPONDENZA ALLE NORME ESAME A VISTA idoneità materiali ed app.chiature; gradi di protezione involucri; connessioni idonee ed isolamento; collegamenti a terra contrassegni ed identificazioni; Compatibilità ambiente di lavoro ed installazioni elettriche, macchine; ecc PROVE STRUMENTALI continuità del PE; intervento dispositivi (differenziali, mag./term., salvamotori, ecc..) ; misure di terra, isolamento, CTO-CTO; misura impedenza anello di guasto sistemi TNS; misura cadute di tensione; Calcoli di verifica; ecc.. FASE 1 DOCUMENTAZIONE dichiarazioni di conformità impianti ; dichiarazione di conformità macchine; schemi elettrici e planimetrici; manuali relazioni collaudo; verbali verifiche periodiche; programmi di manutenzione; Registro dei controlli; ecc..
24 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D.Lgs.81/08 PRECISAZIONI NON ESISTE UNA NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI NATURA ELETTRICA ESISTONO NORME TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO A FULMINAZIONE ESISTONO NORME TECNICHE LA GESTIONE DEL RISCHIO IN ATTIVITA SPECIFICHE ( LAVORI ELETTRICI) ESISTONO NORME TECNICHE PER LA MANUTENZIONE
25 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D.Lgs.81/08 ANALISI DELL ATTIVITA LAVORATIVA Verificare la coesistenza nel tempo e nello spazio di: SOGGETTI ESPOSTI Lavoratori in qualità di utenti (fine) Lavoratori in qualità di utenti nella condizione dell art. 80 co.2 Lavoratori addetti in attività specifiche artt.82; 83 ESPOSIZIONE A RISCHI DI NATURA ELETTRICA a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. FASE 2 Art. 80 co.2 PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; I rischi presenti nell ambiente di lavoro; Tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
26 STIMA DEL RISCHIO P x D STIMA DEL RISCHIO ELETTRICO R = P x D La valutazione di tutti i lavoratori in qualità di utenti non va effettuata (è già effettuata in sede normativa rispettando i requisiti di sicurezza per impianti, macchine, apparecchiature e luoghi di lavoro) La valutazione di tutti i lavoratori in qualità di utenti se sono presenti le condizioni dell art. 80 co.3 (interferenze, condizioni ambientali sfavorevoli, lavori specifici, ecc..) Va effettuata la valutazione per i lavoratori addetti ad per attività specifiche Norma CEI EN CEI (2014) Esercizio degli impianti elettrici Norma CEI (2014) Lavori su impianti elettrici Norma CEI (2005) Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata Effettuare la valutazione del rischio per fulminazione (valutazione secondo norma CEI EN e accettabilità del rischio) STIMA SEMI - QUALITATIVA FASE 2 STIMA QUANTITATIVA
27 PRESENTI I RISCHI DI NATURA ELETTRICA USO DI: Presenza di persone e/o lavoratori utenti o come lavoratori addetti ad attività specifiche (manutenzione, lav. Elettrici, ecc..) + Materiali elettrici (art. 80) Apparecchiature elettriche (art. 80) Impianti elettrici (art. 80) Lavori sotto tensione (art.82) Lavori in prossimità di parti attive (art.83) Lavori per l effettuazione di verifiche e controlli all art. 86 Macchine alimentate elettricamente (art. 71 all.vi) Utensili elettrici (art. 71) Linee elettriche (art.117) Altro. FASE 2 N.B. COESISTENZA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO DI LAVORATORI/PERSONE E FONTI DI RISCHIO
28 PRESENTI I RISCHI DI NATURA ELETTRICA USO DI AMBIENTI DI LAVORO: Presenza di persone e/o lavoratori utenti o come lavoratori addetti ad attività specifiche + Protezioni dai fulmini (art. 84) tutti gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, ecc.. presenti sono potenzialmente esposte a fulminazione diretta ed indiretta. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature (art. 85) tutti gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, ecc.. devono essere protette dall innesco elettrico in presenza di ATEX e di materiali esplosivi. FASE 2 N.B. COESISTENZA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO DI LAVORATORI/PERSONE E FONTI DI RISCHIO
29 STIMA DEL RISCHIO ELETTRICO R=PxD UN METODO Probabilità MATRICE ASSIMETRICA PER LA STIMA DEL RISCHIO Riferimenti tecnici BS MI Molto improbabile I Improbabile P Probabile MP Molto Probabile DL Danno Lieve Danno DM Danno Moderato DG Danno Grave Rischio molto basso Rischio molto basso Rischio alto Rischio molto basso Rischio medio Rischio molto alto Rischio basso Rischio alto Rischio molto alto Rischio basso Rischio molto alto Rischio molto alto FASE 2
30 STIMA DEL RISCHIO ELETTRICO R=PxD UN METODO DEFINIZIONE DI ACCETTABILITA BS 18004/2008 Categoria di rischi Molto Basso Basso Medio Valutazione di accettabilità ACCETTABILE rischio che è stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall organizzazione tenendo in considerazione il rispetto degli obblighi di legge e della propria politica per la sicurezza e salute IL RISCHIO DOVREBBE ESSERE RIDOTTO per quanto sia possibile (basso quanto ragionevolmente praticabile) Alto Molto Alto NON ACCETTABILE FASE 2
31 STIMA DEL RISCHIO ELETTRICO R=PxD ESEMPIO DI RAPPORTO DI VALUTAZIONE (Luogo ordinario) Lavoratore esposto Pericolo Danno potenziale Misure di prevenzione e protezione Sistemi e procedure di controllo Stima del rischio P D R Valutazione del rischio Utilizzatore generico Addetti ai lavori elettrici Altri Contatti diretti, contatti indiretto, ecc.. Verifica periodica D.P.R. 462/01; Gestione, manutenzione e verifiche degli impianti, procedure di lavoro sicuro. Ecc.. Interruzione dell alimentazione mediante utilizzo di impianto di terra e idonei dispositivi di protezione; protezione mediante componenti elettrici di Classe II; divieto di utilizzo di spine prive di messa a terra; divieto di realizzare connessioni mediante adattatori che non garantiscono la messa a terra, In-Formazione, addestramento, ecc.. Elettrocuzione, ustioni, traumi, indiretti dovuti a cadute o movimenti incontrollati dei muscoli(tetanizzazione), ecc.. FASE 2
32 VALUTAZIONE AREE OMOGENEO Il valutatore potrà suddividere la realtà aziendale classificandole in aree omogenee per il rischio elettrico, per esempio in riferimento all uso di un impianto elettrico (CEI 64/08) si possono avere: Luoghi ordinari; Luoghi a maggior rischio in caso d incendio; Luoghi conduttori ristretti; Luoghi con pericolo di esplosione; Cabine di trasformazione MT/BT; Locali ad uso medico; Ambienti in cui si svolgono attività di zootecnia; Cantieri Ecc.. FASE 2 Tale suddivisione può aiutarci a semplificare il lavoro
33 ESPOSIZIONE LAVORATORI AL RISCHIO ELETTRICO IN ATTIVITA SPECIFICHE Art Lavori sotto tensione 1. E vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; c) per sistemi di II e III categoria purchè: 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività. 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al co. 1, let. c), numero 1) DM 04/02/ Hanno diritto al riconoscimento di cui al co. 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente FASE 2
34 ESPOSIZIONE LAVORATORI AL RISCHIO ELETTRICO IN ATTIVITA SPECIFICHE Art Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al co. 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. FASE 2
35 ESPOSIZIONE LAVORATORI AL RISCHIO ELETTRICO IN ATTIVITA SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE PER IL RISCHIO ELETTRICO DEI LAVORATORI ESPOSTI IN ATTIVITA SPECIFICHE (per esempio: installazioni, manutenzioni, regolazioni, misure, ecc..) Artt. 82 e 83 D.Lgs. 81/08 (parti attive non protette) In Tensione Fuori Tensione CEI EN punto 6.2 Art. 82 Lavori Sotto Tensione Art. 83 Lavori con Distanze < all. IX (*) Categoria 0 e 1 (*) Lav. non elettrici (**) Categoria II e III (*) Lav. in prossimità FASE 2 (*) CEI (**) CEI e DM 04/02/2011 formazione specifica ed abilitazioni
36 ESPOSIZIONE LAVORATORI AL RISCHIO ELETTRICO IN ATTIVITA SPECIFICHE MISURE DI SALVAGUARDIA PER PREVENIRE IL RISCHIO ELETTRICO E LA SUA GESTIONE PER LAVORATORI ESPOSTI IN ATTIVITA SPECIFICHE Artt. 82 e 83 D.Lgs. 81/08 Per gestire il rischio elettrico nei lavori vicino a parti attive non protette è fondamentale effettuare: La valutazione dei Rischi; La pianificazione degli interventi; La stesura di procedure di lavoro applicabili; La formazione e l addestramento di figure professionali; L idoneità (se prevista); L adozione di protezioni collettive; La scelta di DPI e attrezzature necessarie FASE 2
37 PROTEZIONE DAI FULMINI Art Protezioni dai fulmini 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. LPS (Laghtning Protection System) LPS Interno Collegamenti equipotenziali SPD (imp. entranti) Isolamento in aria LPS Esterno Captatori Calate Dispersori FASE 2
38 VDR PER FULMINAZIONE CEI EN FASE 2
39 VDR PER FULMINAZIONE CEI EN (CEI 81/10) Entrata in vigore 01/03/2013 Il Rischio per fulminazione è dato da : Rischio da fulminazione Numero di eventi pericolosi Allegato A della Norma Probabilità del danno Allegato B della Norma Perdita in seguito al danno Allegato C della Norma R < RT (tollerabile) (protezione da fulminazione diretta) FASE 2
40 MAPPA ITALIANA DI FULMINAZIONE Dati disponibili da luglio solo sul sito del CEI a pagamento
41 I RISCHI DI NATURA ELETTRICA PER LA PRESENZA DI ATEX ED ESPLOSIVI Art Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. 2. Le protezioni di cui al co. 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all ALLEGATO IX L art. 85 va letto insieme al TITOLO XI del D.Lgs. 81/08 e se sono presenti esplosivi al DPR 302/56
42 I RISCHI DI NATURA ELETTRICA PER LA PRESENZA DI ATEX ED ESPLOSIVI CLASSIFICARE LE ZONE SECONDO LA PRESENZA DI ATEX ED ASSOCIARE LE INSTALLAZIONE ELETTRICHE, LE ATTREZZATURE, UTENSILI COMPATIBILI EN (CEI 31-30) "Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per presenza di gas - Parte 10: classificazione dei luoghi pericolosi". GUIDA CEI "Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas Guida all'applicazione della norma EN (CEI 31-30) - Classificazione dei luoghi pericolosi". GUIDA CEI 31-35/A "Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas Guida all'applicazione della norma EN (CEI 31-30) - Classificazione dei luoghi pericolosi - Esempi di applicazione". EN (CEI 31-52) "Costruzioni elettriche destinate all'uso in ambienti con presenza di polvere combustibile. - Parte 3: Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili"; GUIDA CEI (CEI 31-56) Guida all'applicazione della norma EN (CEI 31-52); PER GLI ESPLOSIVI CEI 64-2 "Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione - Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive" - cap. IV relativo ai luoghi di classe 0;
43 VERIFICHE E CONTROLLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
44 VERIFICHE E CONTROLLI D.Lgs. 81/08 Art Verifiche e controlli 1. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. 462/2001, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al co. 1 (*) 3. L esito dei controlli di cui al co. 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell autorità di vigilanza. (*) Il decreto non è stato ancora emanato
45 VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI IL DATORE DI LAVORO EFFETTUA PER IMPIANTI ELETTRICI E PROTEZIONE DAI FULMINI VERIFICHE - D.P.R. 462/01 Svolti per conto del D.L. dall Autorità (INAIL, ARPA e/o ASL, Organismo Notificato) CONTROLLI Svolti dal D.L. con persona qualificata secondo le norme di buona tecnica e la normativa vigente Documentazione Dichiarazione di conformità D.M. 37/08 ; Rapporto di prova (prima verifica dell installatore); Comunicazione all INAIL; Verbali di verifica periodica. Documentazione Verbalizzazione da parte del D.L. tramite persona esperta; Registrazione dei controlli in riferimento alle norme di buona tecnica applicabili ; Registro dei controlli secondo D.M. specifici.
46 LE VERIFICHE PERIODICHE DPR 462/01 Impianto Omologazione Con Verifica a campione Periodicità della verifica Verificatore dichiarazione di ARPA o Impianti di terra in locali ordinari conformità INAIL Cinque anni Organismo dell'installatore dichiarazione di Dispositivi di protezione contro le ARPA o conformità INAIL Cinque anni scariche atmosferiche Organismo dell'installatore Impianti di terra in cantieri, locali dichiarazione di ARPA o medici, ambienti a maggior rischio conformità INAIL Due anni Organismo in caso di incendio dell'installatore Dispositivi di protezione contro le dichiarazione di scariche atmosferiche in cantieri, ARPA o conformità INAIL Due anni locali medici, ambienti a maggior Organismo dell'installatore rischio in caso di incendio Impianti elettrici in luoghi con SI ARPA o pericolo di esplosione NO Due anni ARPA Organismo (ATEX ed esplosivi) Il datore di lavoro invia la Dichiarazione di Conformità all ASL/ARPA e all ISPESL entro 30 giorni dalla messa in servizio dell impianto
47 CONTROLLI Art. 86 Co.1 D.Lgs. 81/08 IMPIANTI ELETTRICI Luoghi di lavoro non soggetti a specifiche disposizioni legislative Luoghi di lavoro soggetti a specifiche disposizioni legislative Luoghi di lavoro con pericolo di esplosioni Norma CEI 64/8 Esame a vista e prove periodicità scelta dal D.L. (es. 6 mesi il differenziale) Esame a vista e prove periodicità prevista in D.M. specifici (scuole, alberghi, ospedali, ecc..) Norme tecniche CEI che prevedono il registro dei controlli Norma CEI 31/34 Controllo a vista, ravvicinato e dettagliato, la periodicità non deve superare i 3 anni IMPIANTI DI PROTEZIONE DAI FULMINI - LPS Per tutti i luoghi di lavoro ove è presente un LPS (Laghtning Protection System) Norma CEI 81/10; 81/3 Esame a vista e prove con periodicità consigliata
48 CONTROLLI Art. 70 Co.4 D.Lgs. 81/08 Per l impianto elettrico a bordo macchina si applica il D.Lgs. 17/10 e deve essere realizzato a regola d arte (applicando la norma EN ; CEI 44-5) MACCHINE ATTREZZATURE ED UTENSILI Il controllo deve riguardare tutto l impianto e apparecchiature della macchina/utensile I controllo sono programmati dal costruttore sul libretto di uso e manutenzione e della valutazione dei SIL (Safety Integrity Level) e/o del PL (Performance Level) sulla affidabilità dei componenti PL - Livello di prestazione EN ISO SIL Sicurezza funzionale EN (CEI 44-16)
49 ALCUNE CRITICITA RISCONTRATE DURANTE LE ATTIVITA DI VIGILANZA
50 CRITICITA Installare il picchetto di messa a terra e collegarlo con la corda di rame ad una macchina, quando esiste un impianto elettrico di cantiere con un suo collettore di terra sul quadro generale e relativo collegamento a terra; Non mettere a terra il centro stella del gruppo elettrogeno, che alimenta un impianto elettrico di cantiere; Riportare su ogni presa di un quadro elettrico di cantiere l indicazione dell utilizzatore alimentato ; Installare sul quadro elettrico un interruttore generale magnetotermico differenziale; Gli impianti realizzati compresi imp. a bordo macchina, non rispondono agli schemi, disegni e manuali presenti; Utilizzo di cavi e prolunghe non adatte al tipo di posa (mobile, fissa, incassata, ecc.. ); Portate degli interruttori maggiore rispetto a quella dei cavi di distribuzione; Interruttori differenziali da 500 ma su utenze terminali; Realizzazione da parte del datore di lavoro (non abilitato DM 37/08) un impianto elettrico di cantiere esibendo come documentazione la Dichiarazione di Conformità del quadro ASC di cantiere NO Ecc
51 CRITICITA Mettere a terra Gru e Ponteggi (protezione da fulminazione) che non sono masse estranee in quanto isolate da terra con asse di legno; Mettere a terra Gru e Ponteggi (protezione da fulminazione) dopo che la VDR fatta dal datore di lavoro (CEI 81-10) conclude che sono protetti (autoprotetta); Realizzare da parte del datore di lavoro (non abilitato DM 37/08) un anello di terra per Gru e Ponteggi (protezione da fulminazione) con corda di rame nuda, senza un progetto a firma di un tecnico abilitato ed installazione da ditta abilitata; Fare interventi di manutenzione straordinaria su SPD, collegamenti equipotenziali, e gabbie di Faraday, senza ricorrere ad una ditta abilitata (DM 37/08); Realizzazione di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche anche quando la struttura è protetta dalla fulminazione solo perchè una vecchia legge lo prevede a prescindere dalla valutazione del rischio (caso dell edilizia scolastica) Ecc NO
I RISCHI DI NATURA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.Lgs. 81/08 09/10/2014
I RISCHI DI NATURA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.Lgs. 81/08 09/10/2014 INQUADRAMENTO NORMATIVO Titolo III - CAPO III del D.Lgs. 81/08 (TUTELA DEI LAVORATORI) REQUISITI IMPIANTI, LE DISPOSIZIONI
I RISCHI DI NATURA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.Lgs. 81/08 VILLA COMUNALE 09/10/2014 FROSINONE Dott. Maurizio Sordilli Tecnico della Prevenzione della Azienda U.S.L. Frosinone - Servizio Pre.S.A.L.
Seminario Tecnico sui DD.Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009 Pistoia, 24 marzo 2010 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dott. ing. Biagio
ATTIVITÀ LIMITROFE A PARTI ELETTRICHE ATTIVE
ATTIVITÀ LIMITROFE A PARTI ELETTRICHE ATTIVE INFO 10 ultimo aggiornamento 24 febbraio 2012 1 ATTIVITÀ LIMITROFE A PARTI ELETTRICHE ATTIVE Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. fornisce precise regole relativamente
Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione
INAIL ASSOLOMBARDA Sorveglianza del mercato, verifica periodica e formazione sugli apparecchi di sollevamento: sinergie per la sicurezza Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione
Le direttive ATEX Il controllo delle atmosfere esplosive tramite inertizzazione
Le direttive ATEX Il controllo delle atmosfere esplosive tramite inertizzazione ATS della Città Metropolitana di Milano SC PSAL SS Sicurezza Elettrica dott. Mauro Baldissin Tecnico della prevenzione 17.05.2016
Elementi di sicurezza elettrica- appunti dalle lezioni del corso di elettronica e telecomunicazioni Per i Tecnici delle Industrie Elettroniche (o aspiranti taliclasse 5 A A. S. 2007-08) Prof. Ing. M. De
Il D.Lgs. 81/2008 il D.Lgs. 106/2009, la Norma CEI La Norma CEI EN E LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE PER EMODIALISI
Il D.Lgs. 81/2008 il D.Lgs. 106/2009, la Norma CEI 62-98 La Norma CEI EN 62353 E LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE PER EMODIALISI Per. Ind.le C. Carraro IL D.LGS. 81/2008 e le attrezzature di lavoro Art.
Sicuri di rispettare tutte le norme esistenti?
Maggio 2009 Buongiorno, siamo lieti di inviarle la presente proposta legata al tema della sicurezza macchine poiché riteniamo possa essere di fondamentale interesse soprattutto alla luce delle recenti
ISO 9001 : 2000 Certificato n. 97039 Area Ambiente e Sicurezza Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e la gestione ed utilizzo di macchine, impianti e attrezzature di lavoro: spunti operativi per verifiche,
SICUREZZA ELETTRICA. Sicurezza delle persone, chiamate ad operare, per ragioni di lavoro e non, in prossimità di sistemi impiantistici.
SICUREZZA ELETTRICA Sicurezza delle persone, chiamate ad operare, per ragioni di lavoro e non, SISTEMA IMPIANTISTICO: ESEMPI: in prossimità di sistemi impiantistici. complesso di apparecchiature ed attrezzi,
Valutazione del rischio esplosione
Anno 2008 Valutazione del Rischio Esplosione v.02 1 Definizione di AT.EX.=Atmosphere Explosive Si ha esplosione in presenza contemporanea di combustibile, comburente, sorgente d innesco e condizioni di
XXI Convegno 3ASI Roma, 22-23 Novembre 2005 Analisi di Rischio Semiquantitativa in Supporto alle Valutazioni in Presenza di Atmosfere Esplosive (ATEX) T. Pezzo*, D. Vannucci, G.Uguccioni D Appolonia S.p.A.
Milano, 24 novembre Gli atti dei convegni e più di contenuti su
Milano, 24 novembre 2016 Gli atti dei convegni e più di 8.000 contenuti su www.verticale.net MCT SAFETY & SECURITY 24 novembre 2016 San Donato Milanese Soluzioni per la Safety nei siti industriali ad alta
LE LISTE DI CONTROLLO
LA PREVENZIONE DELLE ESPLOSIONI DA POLVERE NELLE ATTIVITA MOLITORIE LE LISTE DI CONTROLLO 0. DATI IDENTIFICATIVI DELL AZIENDA Azienda: Indirizzo: Attiva dal: Tipologia di azienda: impresa familiare di
NOME AZIENDA Via, Civico Cap, Città IMPIANTO ELETTRICO USO INDUSTRIALE. 21 agosto 2017
o unico sulla sicurezza sul lavoro Committente: Via, Civico Cap, Città Descrizione dell'impianto: IMPIANTO ELETTRICO USO INDUSTRIALE Data: 21 agosto 2017 Realizzato da: o unico sulla sicurezza sul lavoro
Uso sicuro delle macchine alimentari
Uso sicuro delle macchine alimentari la manutenzione e l'aggiornamento dei requisiti di sicurezza Convegno INAIL BOLOGNA 19 ottobre 2016 Ing. Abdul Ghani Ahmad Ministero del Lavoro Le opinioni espresse
LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CON RIFERIMENTO ALLE VERIFICHE PERIODICHE (ART. 71 D.Lgs 81/08)
LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CON RIFERIMENTO ALLE VERIFICHE PERIODICHE (ART. 71 D.Lgs 81/08) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n.81 Integrato DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009 n.106 pubblicato
RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. relativa alla. di struttura adibita a Ufficio in Via Guidubaldo del Monte, 45_Roma
RELAZIONE TECNICA relativa alla PROTEZIONE CONTRO I FULMINI di struttura adibita a Ufficio in Via Guidubaldo del Monte, 45_Roma Valutazione del rischio dovuto al fulmine e scelta delle misure di protezione
Apparecchi di sollevamento e verifiche periodiche: problematiche, novità, soluzioni
SEMINARIO TECNICO Apparecchi di sollevamento e verifiche periodiche: problematiche, novità, soluzioni Perché nasce il nuovo decreto ministeriale? Esigenze applicative D.Lgs 81/2008 Art. 71 comma 11 e 13