Source: http://www.enev-online.org/enev_2009_praxisdialog/110114_dibt_berechnung_jahresprimaerenergiebedarf_erweiterung_ausbau_bestand.htm
Timestamp: 2020-05-28 07:29:22
Document Index: 10246921

Matched Legal Cases: ['§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 3', '§ 9', '§ 3', '§ 4']

DIBt: Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs im Falle von Erweiterungs- oder Ausbaumaßnahmen - Auslegung zur EnEV 2009 § 9 Absatz 5
Auslegung 14-3 zur EnEV 2009 § 9 Absatz 5
Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs im Falle von Erweiterungs- oder Ausbaumaßnahmen
Achtung: Diese Auslegung ersetzt die Auslegung der 12-5 zur EnEV 2009 § 9 Absatz 5.
Leitsatz: Im Falle einer baulichen Erweiterung oder eines Ausbaus nach § 9 Absatz 5 EnEV werden die Berechnungen des Jahres-Primärenergiebedarfs ausschließlich zur Bemessung der Außenbauteile des neu hinzukommenden Gebäudeteils durchgeführt. Dabei ist abweichend von den Nachweisen für neue Gebäude jedoch ein Referenzgebäude zu verwenden, das hinsichtlich der Komponenten, die von dem bestehenden Gebäudeteil vorgegeben sind, identisch ist mit dem bestehenden Gebäude.
Antwort der Projektgruppe EnEV der Fachkommission "Bautechnik" der Bauministerkonferenz vom 8. Dezember 2010, veröffentlicht am 14. Januar 2011:
die von der Erweiterungs- oder Ausbaumaßnahme betroffenen Außenbauteile und hier auf
Anforderungen nach den §§ 3 (Wohngebäude) und 4 EnEV (Nichtwohngebäude).
die Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik nach Abschnitt 4 der EnEV, soweit sie nicht ohnehin für Maßnahmen im Bestand gelten,
Da die Anforderungen für Wärmebrücken und für die Überprüfung der Dichtheit nicht von der Vorschrift des § 9 Absatz 5 EnEV erfasst werden, sind diese Einflüsse bei der Nachweisführung nach § 3 Absatz 1 bzw. § 4 Absatz 1 EnEV dadurch zu kompensieren, dass die Ansätze für das Referenzgebäude
entgegen der jeweils anwendbaren Tabelle der Anlage 1 bzw. 2
identisch mit dem auszuführenden Gebäudeteil gewählt werden.