Source: http://docplayer.fi/1859705-Meilahden-sairaala-toimenpidesiiven-p-kerroksen-peruskorjaus-vaihe-1.html
Timestamp: 2017-01-20 22:17:52+00:00
Document Index: 14734223

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐MEILAHDEN SAIRAALA TOIMENPIDESIIVEN P-KERROKSEN PERUSKORJAUS, VAIHE 1
MEILAHDEN SAIRAALA TOIMENPIDESIIVEN P-KERROKSEN PERUSKORJAUS, VAIHE 1
Download "MEILAHDEN SAIRAALA TOIMENPIDESIIVEN P-KERROKSEN PERUSKORJAUS, VAIHE 1"
1 HUS Tilakeskus HUS-kuntayhtyän kiinteistöjohtaja hyväksynyt MEILHDEN SIRL TOIMENPIDESIIVEN P-KERROKSEN PERUSKORJUS, VIHE 1 HNKESUUNNITELM :2 3 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDT J HNEEN PERUSTELUT Meilahden sairaala on valistunut vuonna 1965 Sairaalan alkuperäisiin osiin kuuluvat 15 -kerroksinen Tornisairaala sekä atalaat Laboratoriosiipi ja Toienpidesiipi Toienpidesiiven 1-3 kerrosten tilat on peruskorjattu aikaisein useassa vaiheessa ikaiseissa pienissä peruskorjaushankkeissa P-kerrokseen on toteutettu henkilökunnan pukuhuonetilat sekä vainajien säilytys- ja jäähyväistilat Pääosin P-kerros on peruskorjaaatonta huoltotoiintojen tilaa ja varastotilaa Huoattava osa varastotiloista on ollut pyykkihuollon käytössä, joka siirtyy osaksi Meilahden aanalaisen huoltopihan toiintaa sen valistuessa HUS:n investointiohjelassa Meilahden sairaalan Toienpidesiiven P-kerroksen peruskorjaus on jaettu vaiheisiin 1 ja Yksi syy vaiheistukselle on se, että osa P-kerroksen tiloista on oltava Tornisairaalan peruskorjauksen väistökäytössä sen valistuiseen saakka Tää hankesuunnitela käsittää Toienpidesiiven P-kerroksen peruskorjauksen vaihe 1:n Vaiheeseen 1 on valittu toiinnot, jotka ovat tärkeitä toiinnan käynnistyessä peruskorjatussa Tornisairaalassa Vaiheen 1 rakentainen tulee oleaan vaiheittaista siten, että ensiäiseksi rakennetaan Tornisairaalan käyttöönoton kannalta kaikkein kriittisiät tilat Vaiheeseen 1 kuuluvia tiloja ovat sairaala-apteekin infuusionesteiden täyttövarasto (T-kerroksessa), Meilahden sairaalan siivouskeskus, Meilahden sairaalaa ja Koliosairaalaa palveleva sänkyvarasto, Teho-osastojen 0, 1 ja varastot, LEIKO yksikön (leikkaukseen kotoa) tilat, P-kerroksen aulatila ja uudet käytävät sekä potilaiden ja oaisten hiljentyistila T-kerroksessa (tunnelikerros) ja P- kerroksen alapohjan alapuolella toteutetaan huoattavia taloteknisiä töitä Vaihe 1:n kokonaispinta-ala on br ja hyötypinta-ala on 1 75 hy ruttoalassa ei ole huoioitu työaan väliaikaisjärjestelyjä suojaseinineen ja väliaikaisine yhteyksineen Lisäksi tehdään taloteknisistä asennustöistä aiheutuvia rakennusteknisiä töitä rakennusalueen ulkopuolella Hankkeen kustannusarvio on euroa (alv 0%), ikä ylittää tarkistetun investointiohjelan rahavarauksen eurolla Ylitys kohdistuu vuoteen 015 Ylitys otetaan huoioon tulevia investointiohjelia laadittaessa Tään hankesuunnitelan liitteenä on suuntaa-antava suunnitela koko P- kerroksen tilankäytöstä eli vaiheista 1 ja Vaiheesta tullaan laatiaan erillinen hankesuunnitela Vaiheen hankesuunnittelulle on rahoitusta voiassaolevassa investointiohjelassa vuonna 015 HNKESUUNNITELMN LIITTEET: 1 seapiirros Pohjapiirros: T-kerros (vaihe 1) 3 Pohjapiirros: P-kerros (vaihe 1) Leikkaus 5 P-kerroksen alustava kokonaissuunnitela (vaiheet 1 ja )3 PERUSRUSKORJUKSEN VIHEESS 1 TOTEUTETTVT TILT 1 HUS-pteekin tilat INFUUSIONESTETÄYTTÖ Tt001 (60,1 ) HUS-pteekki järjestää Tornisairaalan osastoille liuosten täyttöpalvelun Tila toteutetaan Toienpidesiiven T-kerrokseen (tunnelikerrokseen) lähelle Tornisairaalan hissejä Tilaan on toiiva yhteys Meilahden sairaala-alueen tunneliverkostosta Liuokset tuodaan varastotilaan trukkilavoilla tunnelikuljetuksina Tilassa säilytetään infuusionesteitä ja täytetään Tornisairaalan osastoille enevät infuusionestekärryt Osa kärryistä on aina kierrossa osastoilla, osa tilassa Teho-osastojen 1, ja 3 varastot/ HYKS-sha:n Operatiivinen tulosyksikkö ja Medisiininen tulosyksikkö (TEHO) Tp051 (36,5 ) (TEHO-V1) Tp035 (7,8 ) (TEHO-V1) Tp035 (9,7 ) Tornisairaalan kolen teho-osaston varastot sijoitetaan Toienpidesiiven P- kerrokseen Varaston Tp051 (36,5 ) sijainti on lopullinen, varastot Tp035 (7,8 ) ja Tp035 (9,7 ) ovat väliaikaisia tiloja Lopulliset varastotilat, jotka korvaavat varastot Tp035 ja Tp035, valistuvat peruskorjauksen vaiheessa 3 HUS-Desikon tilat 315,5 Siivouskeskus -tilaryhä, yht 6, KESKUS Tp013E (59,8 ) Tp013H (, ) Sänkyvarasto -tilaryhä, yht 53,3 Tp013C (171,9 ) Tp013 (81, ) Tornisairaalan siivouskeskus toteutetaan Toienpidesiiven P-kerrokseen lyhyehkön käytäväyhteyden päähän Tornisairaalan hisseistä Siivouskoneet, - välineet ja liinat, joita käytetään eri puolilla Tornisairaalaa on pystyttävä puhdistaaan huolellisesti käyttöjen välillä Tällä estetään erilaisten bakteerien leviäinen välineistön ukana Siivouskeskuksessa puhdistetaan, ladataan ja säilytetään suuret siivouskoneet Siivouskeskuksessa on pesukoneita ja kuivausrupuja Varasto Tp013H sijaitsee siivouskeskuksen vieressä Yhteisen sänkyvaraston tarpeellisuus on tuotu esille Tornisairaalan allivuodeosastotyöryhän työn yhteydessä vuonna 008 Uusi sänkyvarasto-työryhä on esittänyt, että toiintaalli palvelee yös Koliosairaalaa, lukuun ottaatta Koliosairaalan 7 kerroksen vuodeosastoja ja päiväsairaalaa Myös teho-osastojen erikoissängyt on rajattu toiintaallin ulkopuolelle Työryhä on koostunut HYKS:n Operatiivisen ja Medisiinisen tulosyksiköiden sekä HUS-Desikon ja HUS-Servisin edustajista4 5 Nykytilanteessa tulosyksiköt oistavat sängyt Sänkyjä on säilytetty osastojen käytävillä ja hissiauloissa, eikä niiden puhdistukselle ja petaukselle ole ollut tiloja osastoilla Sänkyvaraston toiintaallin ukaan sängyt ovat HUS-Desikon oistuksessa Tulosyksiköille yytävä palvelu sisältäisi sänkyjen kuljetuksen, huollon, puhdistuksen, petauksen, ja liinavaatteet Sänkyvaraston tilakustannus sisältää sänkyjen pesukoneen Investointi HUS-Desikon tilohin (Siivouskeskus tilaryhä ja Sänkyvarasto tilaryhä, yht 315,5 ) on kannattava, sillä se vähentää HUS-Desikon laitoshuoltajien äärää 3-3,5 henkilöllä, joten henkilöstökuluja säästyy euroa vuodessa Myös asiakas hyötyy taloudellisesti, sillä sen ostot laskevat vuositasolla euroa Hoitohenkilökunnan työäärä vähenee yös noin 1,5 htv:n verran Huoltokustannukset laskevat ja kuljetuskustannukset pienenevät keskittäisen yötä HUS-Desikon poistotaso nousee eurolla vuodessa Osastosiirtojen yhteydessä potilaitten siirtäinen poistuu, joka on huoioitu laitoshuoltopalveluiden väheneisenä Mikäli investointia ei tehdä työvoiakustannukset nousevat selvästi Siivouskeskus -tilaryhän ja sänkyvarasto -tilaryhän yhteenlaskettu vuokravaikutus on hankesuunnitteluvaiheen arvion ukaan euroa/ vuosi HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen tilat/ ngiovarasto (NGIO) Tp013D (57,9 ) 0000 CD-levyn varasto CD-levyjen arkistointivelvoite on 10 vuotta Huo! Sydän- ja keuhkokeskuksen tilojen osalta ks yös kohta 39 LEIKO 5 HUS-Servisin tilat 1/() (V1) Tp01C (63,6 ) Syksyllä 01 valistuvassa Meilahden uudessa aanalaisessa logistiikkatilassa on postituksen tila Nykyinen P-kerroksessa sijaitseva postitustila uutetaan HUS-Servisin aula- ja potilaskuljetuksen väistötilaksi ula- ja potilaskuljetuksen lopulliset tilat valistuvat P-kerroksen vaiheessa 6 HUS-Servisin tilat /() Tp013G (18,0 ) HUS-Servisin varastotila, lopullinen sijoitus 7 HUS-Logistiikan tilat (LOG-V1) Tp0 (3, ) Varasto toiii HUS-Logistiikan saapuvan tavaran varaston väistötilana Tilassa säilytetään lähinnä Sydän-Keuhkokeskuksen toiinnalle tärkeää ateriaalia Peruskorjauksen vaiheessa tila uutetaan Verikeskuksen - joka toteutetaan vaiheessa - näytteenottotilaksi5 6 8 LEIKO -yksikön tilaryhä, yht 357,3 HYKS Operatiivinen tulosyksikkö/ Pehytkudoskirurgia ja HYKS Sydän-ja keuhkokeskus UL Tp057 (8,0 ) Tp057 (,0 ) Tp057 (1,6 ) Tp057C (10,3 ) OSSTON KNSLI Tp057V (19,8 ) Tp057E (0, ) Tp057H (,1 ) Tp057D (11,1 ) Tp057K (11,1 ) Tp08 (18, 3 ) Tp057Q (8,0 ) Tp057R (7,5 ) Tp057S (7,6 ) Tp057T (7,6 ) Tp057U (7,5 ) Tp057F (8,1 ) VSTNOTTOH Tp057L (11,5 ) VSTNOTTOH Tp057M (1,1 ) VSTNOTTOH Tp057N (11,6 ) VSTNOTTOH Tp057P (11,6 ) VSTNOTTOH Tp057X (16,0 ) VSTNOTTOH Tp057Y (18,0 ) Tp103 (,0 ) INV Tp057Å (,1 ) INV Tp057J (,5 ) INV Tp057Z (,1 ) Toienpidesiiven P-kerrokseen suunnitellut LEIKO-yksikön tilat sijaitsevat oleassaolevan hissin läheisyydessä, jolla pääsee kerroksen leikkausosastolle johtavalle käytävälle Tornisairaalan käyttöönoton jälkeen sairaalaassa on 18 leikkaussalia Leikkaussaleja käyttävät päivystyspotilaat, verisuonikirurgiset-, urologiset-, endokriiniset- ja vatsakirurgiset potilaat sekä Sydän-Keuhkokeskuksen potilaat Leikkaussaleista 3 on allokoitu päivystyskirurgiaa varten Perinteisesti potilaat ovat tulleet sairaalaan leikkausta edeltävänä päivänä yöpyen sairaalassa Leikkaukseen tulo on kuitenkin ahdollista järjestää yös niin että potilas tulee leikkaukseen suoraan kotoa leikkauspäivän aauna (LEIKO) Potilaat tulevat leikkauspäivän aauna LEIKO-yksikköön ja siirtyvät sieltä suoraan leikkaussaliiniltapäivisin tiloissa toiii saoja potilaita koskeva preoperatiivinen poliklinikkatoiinta On arvioitu, että keskiäärin 1 leikkaussalin potilaat (1 3 potilasta/ leikkaussali/ vrk) eli keskiäärin 0 potilasta vuorokaudessa tulisi Meilahden sairaalaan uuden LEIKO-yksikön kautta Tää vastaa laskennallisesti noin 000 hoitopäivää Meilahden kapuksella on aina ollut puute sairaansijoista päivystyspotilaille, ja LEIKO-toiinnan yötä vapautuva sairaansijakapasiteetti on toiinnallisesti kullanarvoista Peijaksen sairaalassa Vantaan terveyskeskukselta käyttöön saatu GE-vuodeosasto K palautuu Vantaan kaupungin käyttöön6 7 Tornisairaalan valistuisen yötä, ikä osaltaan lisää sairaansijojen tarvetta Meilahdessa Leikkaushoitojaksojen pituutta voidaan lyhentää LEIKO-toiinnalla, ikä toiinta onkin aloitettu väliaikaisissa tiloissa kahdessa eri pisteessä Tornisairaalan peruskorjauksen aikana koskien sydänkirurgiaa ja verisuonikirurgiaa Tilat eivät ole suunniteltu ko toiintaan ja ovat siten toiinnallisesti puutteelliset Tornisairaalan valistuttua tarvitaan lisää tilaa LEIKO-toiinnalle Tilojen sijoittelussa on erityisen tärkeää potilaiden kulkuyhteydet sairaalan ulkopuolelta LEIKO-yksikköön ja siitä edelleen leikkausosastolle Prosessi on seuraava: potilas tulee leikkauspäivän aauna sairaalaan ja iloittautuu LEIKO-yksikössä iloittautuistiskillä, jossa on kahden toiistosihteerin työpisteet Potilaat ohjataan edelleen pukuhuoneisiin Vaatteiden vaihdon jälkeen potilaat käyvät suihkussa ja joissain tapauksissa yös ihokarvat viillon alueelta poistetaan Potilaat siirtyvät odotustilaan, jossa he odottavat jatkotoienpiteitä Seuraavaksi hoitaja haastattelee potilaat Haastattelun jälkeen potilas palaa odotustilaan Leikkausosaston hoitaja tulee hakeaan potilaan kun leikkaussali on valiina Potilaat eivät kotiudu LEIKOyksikön kautta vaan siirtyvät leikkausosastolta vuodeosastolle ja sieltä kotiin Meilahdessa ei tehdä päiväkirurgiaa Iltapäivisin LEIKO-yksikön tiloissa pidetään erilaisia preoperatiivisia vastaanottoja LEIKO yksikön tilojen irtokalustus ei sisälly hankkeeseen Henkilöstön lisäystarve nykytilanteeseen verrattuna on laskennallisesti 3 henkilötyövuotta Henkilöstö hankitaan yksikköä käyttäviltä vuodeosastoilta työkiertona ja kustannukset laskennallisesti allokoituvat vuodeosastoille Henkilöstöresurssien tarve tarkentuu, kun suunnitelat väistön jälkeisestä toiinnasta kussakin talossa tarkentuvat Todennäköisesti uusia vakansseja toiintaa varten ei tarvitse perustaa LEIKO yksikön tilaryhän vuokravaikutus on hankesuunnitteluvaiheen arvion ukaan euroa/ vuosi 9 HUS-Tilakeskuksen tilat, yht 83,5 HILJENTYMISTIL Tp06 (15, ) Meilahden sairaalasta on puuttunut potilaiden ja oaisten hiljentyistila Tp038 (19,0 ) Meilahden sairaalan aulakahvilan (Suoen Kansanterveysyhdistys) varasto sijaitsee P-kerroksessa hissien läheisyydessä Vaiheessa 1 tilaan tehdään tarpeelliset uutokset ja korjaukset (PKSTINTIL-V1) Tp08 (9,3 ) P-kerroksessa sijaitsevan useita käyttäjiä/ tutkiusryhiä palvelevan pakastintilan väistötila Lopulliset pakastintilat valistuvat peruskorjauksen vaiheessa7 8 10 P-kerrokseen rakennettavat yhteiset tilat ja liikennetilat,yht TUKO/ HENKILÖKUNT Tp07 (,3 ) Tp07 (, ) NEUVOTTELUTIL Tp06C (7,6 ) ETEINEN (NEUVOTTELU) Tp06 (7,5 ) Tp036C (11,5 ) JÄTEHUONE Tp036 (9,0 ) TELE Tp03C (3,7 ) (PIENLITTEET) Tp0 (16,3 ) Tp06D (15, ) INV Tp01 (7, ) /M Tp03 (3,6 ) /N Tp03 (3,6 ) UL Tp038 (39,8 ) Tp001 (17, ) Tp013F (10,9 ) Tp05 (0,1 ) Tp038 (51,6 ) Tp039 (6,6 ) Tp00 (5,9 ) TUULIKPPI Tp057Ä (,5 ) Tornisairaalaa palveleva pienlaitevarasto on sijoitettu aulatilojen vyöhykkeeseen lähelle sänkyvarasto-tilaryhää p-kerroksen kokonaissuunnitelaa laadittaessa on pyritty keskitettyihin henkilökunnan taukotiloihin, jotka palvelevat useita käyttäjäryhiä Vaiheessa 1 valistuva taukotila on sijoitettu aulatilojen vyöhykkeeseen P-kerroksen kokonaissuunnitelaa laadittaessa on pyritty keskitettyihin neuvottelutiloihin, jotka palvelevat useita käyttäjäryhiä 3 TILOJEN TEKNINEN TOTEUTUS 31 Yleistä Toienpidesiiven keskeisen hissin sekä potilastornin puoleisen porrashuoneen P3 väliin tehdään uusi aula ulan yhteyteen sijoittuvat Leikon ja sänkyvaraston tilat, tehojen varastot sekä yhteistiloja ngiovarasto ja siivouskeskus sijoittuvat sänkyvaraston pohjoispuolelle Infuusionestevarasto sijoittuu tunnelikerrokseen nykyisen aulan kohdalle Urakka-alueen kellarinoaisesta luonteesta johtuen tilojen luonnonvalonsaantiin, valaistukseen ja avaruuden tunteeseen on kiinnitetty suunnitelassa erityistä huoiota Matalan kerroskorkeuden vuoksi aula- ja odotustilojen huonekorkeus on pyritty aksioiaan sijoittaalla alakaton yläpuolinen talotekniikka keskeisten alueiden ulkopuolelle8 9 3 Rakennetekniikka 31 Purkutyöt Hankealueelta puretaan pääosin kaikki väliseinät, väliovet, alakatot ja lattiapinnoitteet Vanha lastauskatos ja porras puretaan 3 Seinät Lastauskatoksen kohdalle toteutetaan uusi ulkoseinä purettavan seinän tilalle Julkisivu korjataan purkualueelta ypäristöä vastaavaksi Väliseinät ovat yleensä teräsrankarunkoisia kipsi-vanerilevyseiniä Käytäviä ja auloja rajaavat seinät, palo-osastoivat seinät, ärkätilat (siivouskeskus, siivous- ja jätehuone sänkyvarasto, wc- ja suihkutilat) ovat kalkkihiekkaharkkorakenteisia Odotustiloissa ja Leikon toiisto- / haastattelutiloissa käytetään seinäpinnoitteena osittain puuviilupaneeleita ulaan Tp038 asennetaan suurkuvatuloste Leikon toiistohuoneiden aulanpuoleiset väliseinät ovat aluiinilasijärjesteläseiniä Seinien alaosassa oven yläreunaan asti käytetään hiekkapuhallettua lasia, yläreunassa kirkasta lasia 33 Ulkotasot Purettavan nostolavan tilalle rakennetaan vanhaa rakennetta jatkava betonirakenteinen lastauslaituri 3 Lattian pintarakenteet Yleensä lattiapinnoitteena käytetään uoviattoa Varastoissa, siivous- ja jätehuoneissa käytetään kitkauoviattoa Käytävillä, siivouskeskuksessa ja sänkyvarastossa käytetään karhennettua epoksipinnoitetta ulatiloissa on vinyylikvartsilaatta Lastauslaiturin pinnoitetaan epoksipinnoitteella 35 lakatot lakattona käytetään yleensä listakannatteista vaiennushuovalla ja villalla varustettua etallikasettialakattoa ulatiloihin rakennetaan lisäksi epäsuorasti valaistuja kipsilevyrakenteisia kattolyhtyjä Käytäville asennetaan yhteiskannakointijärjestelä ja alakatoksi vapaasti avattava etallikasettialakatto Wc- ja suihku, siivous- ja jätehuoneisiin rakennetaan upikipsialakatot Sänkyvarastoon ja siivouskeskukseen asennetaan puhdistusta kestävä, alaslaskettu, akustoiva sisäkattojärjestelä sekä tarpeelliset huoltoluukut Lastauslaiturille asennetaan uusi polttoaalattu aluiinisälekatto9 10 36 Ovet Kaikki väliovet peruskorjattavalla alueella uusitaan ja oviaukkoja laajennetaan Leikon toiisto- ja haastattelutiloissa käytetään aluiinilasiseinänjärjestelän ukaisia aluiinirunkoisia lasiliukuovia Liukuovien lasina käytetään hiekkapuhallettua lasia ulaan Tp038 aukeavat ovet, käytävien Tp05, Tp038 ja Tp00 varrella olevat ovet sekä näiden väissä olevien neuvottelu- ja hiljentyistilojen väliovet ovat puuviilupintaisia d- ovia (30d) Siivouskeskuksessa ja siivous- ja jätehuoneissa käytetään lainaattipintaisia laitosovia Varastoissa ja teknisissä tiloissa käytetään upietalliovia Sänkyvaraston käytävälle aukeavat liukuovet ovat oottorikäyttöisiä upi liukupalo-ovia (EI30) Käytävän Tp00 päätyihin asennetaan oottorikäyttöiset teräsprofiili - lasi palo-ovet (EI30) Muut käytävien päädyissä olevat ovet ovat teräsprofiili - lasi ovia, osa oottorikäyttöisiä Savusulkuovet ovat paloiloitinjärjestelän ohjauksesta sulkeutuvia Lastauslaiturin uusi ulko-ovi on -lehtinen, oottorikäyttöinen aluiiniprofiilinen lasiaukollinen ulko-ovi ja saassa tuulikaapissa oleva väliovi vastaava ovi ilan läpöeristystä 37 Kiinteät kalusteet Henkilökunnan taukotiloihin ja Leiko:n tiloihin asennetaan lainaattipintaisia puusepäntyönä tehtäviä kiintokalusteita toiinnan vaatiusten ukaisesti Varastoihin asennetaan teräsrakenteisia järjestelähyllyjä Siivous- ja jätehuoneisiin, siivouskeskuksekseen ja sänkyvarastoon asennetaan teräshylly/säätökiskojärjestelät 38 Materiaalit, yleistä Materiaalivalinnoissa on suosittu Meilahden alueen viieaikaisten peruskorjausten, erityisesti Potilastornin, ratkaisuja soveltuvin osin sekä noudatettu HUS:ilta saatuja ohjeistuksia Valinnoissa on painotettu kestävyyttä ja käytännöllisyyttä Tarkoituksena on ollut suunnitella viihtyisiä, toiivia ja tarkoitustaan palvelevia tiloja kustannustehokkaasti 39 Varusteet Lastaustasanteelle asennetaan uusi teräsrakenteinen ulkoporras, vanha porras puretaan Tiloihin asennetaan nykyaikaisen tason ukaiset sairaalatilojen -, suihku-, jäte- ja siivousvarusteet Lisäksi tilat varustellaan uilla toiinnan edellyttäillä varusteilla (suihku- ja pukutilaverhot, vaatenaulakot, taukotilan keittiövarusteet, opasteet, ikkunaverhotangot, ikkunalaudat, postikourut, valkokankaat, TV-telineet, iloitustaulut, käsidesi annostelijat, ys)10 11 33 LVI-tekniikka 331 Vesijärjestelät D-lohkossa putkitunnelista (T-taso) ylepiin kerroksiin johtavat nousulinjat puretaan ja vesijohdot uutetaan vaakajakoisiksi Vesikalusteet ovat noraalia sairaalatasoa Elektronisia hanoja käytetään vain käsienpesuun tarkoitetuissa pisteissä Pesualtaat ovat hygieniaallia 33 Vieärijärjestelät Uudet p-kerroksen vieäripisteet johdetaan lähipään putkitunneliin D- lohkossa putkitunnelista ylepiin kerroksiin johtavat vieärinousut uusitaan tunneli- ja p-kerrosten osalla 333 Sadevesijärjestelät D-lohkossa putkitunnelista ylepiin kerroksiin johtavat vieärinousut uusitaan tunneli - ja p-kerrosten osalla 33 Läpöjohdot Läönluovuttiiin tehdään uuden tilajaon vaatiat uutokset ja lisäykset Osaan sisävyöhykkeen tiloista asennetaan läityspatterit jälkiläittiiksi Tuulikaappi varustetaan kiertoilaläittiellä Märkätiloihin asennetaan sähköinen ukavuuslattialäitys 335 Sairaalakaasujohdot Uudet sairaalakaasupisteet liitetään nykyiseen verkostoon 336 Jäähdytyslaitteet P-kerroksen toiistotiloja varten rakennetaan jäähdytystä varten kaksi kondensoiatonta jäähdytysverkostoa (- ja D-lohkoille oansa) Teknisten tilojen jäähdytyslaitteet kytketään pääjäähdytysverkkoon Tilojen jäähdytys tapahtuu osin jäähdytetyllä tuloilalla Paljon läpökuoraa sisältävät tilat varustetaan huonekohtaisella jäähdyttiellä 337 Ilanvaihtokoneet ja -kanavistot Ilanvaihdon tulo- ja poistoilakoneita sijaitsee katolla olevassa sekä tunnelikerroksen ilanvaihtokonehuoneissa Hankkeessa lisätään yksi uusi poistoilakone -lohkon konehuoneeseen tunnelikerrokseen Uusi poistoilakone liitetään -osan IV-koneiden läön talteenottoverkostoon (LTO) Nykyiset toienpidesiiven p-kerrosta ja 1 kerrosta palvelevat iv-koneet sijaitsevat tunnelikerroksen konehuoneessa Runkokanavat kulkevat p- kerroksen pohjalaatan alla betonirakenteisissa kanaaleissa Uudelleen käyttöönotettavat pohjalaatan alapuoliset kanavat sukitetaan Pohjalaatan alapuolisia kanavareittejä jatketaan rakentaalla uusia kanaaleja P-kerroksen katossa olevat kanavistot uusitaan joitain erillispoistoja lukuun ottaatta kokonaan11 1 338 Putkiposti Toienpidesiivessä on oa putkipostikeskus, joka palvelee sairaala-aluetta Putkipostikeskus sijaitsee hankealueen ulkopuolella Siirtoputkisto kulkee hankealueen läpi Siirtoputkisto siirretään kulkeaan tunnelikerroksessa ja putkitunnelissa Lähetys- ja vastaanottoaseia on toienpidesiiven eri kerroksissa Laboratorion näytteenotto varustetaan oalla putkipostilinjalla 339 Höyry- ja lauhdejärjestelät Sängynpesukoneelle rakennetaan höyry- ja lauhdelinjat toienpidesiiven jakotukeilta Höyrylinjasta otetaan haara siivouskeskuksen sairaalavälineidenja pyykinpesukoneille 3310 Puhdasvesijärjestelä (RO-vesi) Sängynpesukoneen sekä dialyysi- ja laitevaraston tarvitseaa RO- vettä varten asennetaan RO- vesilaitteistot kupaankin tilaan 3311 Sautusjärjestelät Toienpidesiiven pohjakerroksen ja T-kerroksen hankealueeseen kuuluvat tilat varustetaan kokonaisuudessaan vesisuutukseen perustuvalla sautusjärjestelällä Järjestelä toteutetaan Meilahden potilastorni hankkeen yhteydessä rakennettavan sautusjärjesteläkeskuksen laajennuksena Pikapaloposteja lisätään paloteknisen suunnitelan ukaisesti 331 Savunpoisto P-kerroksen savunpoisto toteutetaan poistaalla ilaa koneellisesti käytävältä sekä avaaalla korvausilaikkunoita palokunnan toiesta huonetiloista T-kerroksen tilat tuuletetaan pääkäytävälle, johon on toteutettu savunpoistolaitteistot aikaisein 3313 utoaatiojärjestelä Uudet rakennusautoaatiopisteet liitetään oleassa olevaan rakennusautoaatiojärjestelään 3 Sähkötekniikka Sähköasennukset toteutetaan standardin SFS 6000 ukaisena 31 Sähkö- ja teletekniset liittyät Sähköliittyiin ei tehdä uutoksia Rakennuksen puhelintoiinnot hoitaa telepalvelujen tuottaja Puhelinsisäverkko on toteutettu osana yleiskaapelointijärjestelää ja on liitetty teleoperaattorin verkkoon12 13 3 Sähkönjakelu Peruskorjausalueella sijaitsevat nykyiset asennukset puretaan lukuun ottaatta alueen kautta kulkevia, käytössä olevia asennuksia Peruskorjausalueelle asennetaan uudet noraali- ja varavoian nousu/jakokeskukset, sekä UPS -jakokeskukset, joille asennetaan uudet nousujohdot nykyisiltä pääkeskuksilta Sähkönjakelu toteutetaan 5-johdinjärjestelän (TN-S) ukaisena 33 Johtotiet ja tilojen sähkötekninen varustelu Muutosalueille asennetaan kattavasti johtoteitä kaapelijärjestelille alkaen nykyisten sähkö- ja teletilojen sijainneista Pääjohtoreiteille asennetaan kaapelihyllyt noraaliverkon ja turvasyöttöjärjestelän kaapeleille sekä erilliset hyllyt telejärjestelien kaapeleille Nykyiset kaapelihyllyt ovat aluiinia ja eivät siten sovellu palonkestävää asennusta vaativien järjestelien asennustieksi Nykyiset kaapelihyllyt jätetään niiltä osin käyttöön, kun niillä on erkittävä äärä peruskorjausalueen läpi kulkevia käyttöön jääviä kaapelointeja ja hyllyt sijaitsevat tulevan alakattokorkeuden yläpuolella Muutoin aluiiniset hyllyt puretaan ja korvataan uusilla teräshyllyillä Toiistoissa ja työtiloissa käytetään johtoteinä seinille asennettuja polttoaalattuja teräs- tai aluiinirakenteisia -osastoisia johtokanavia Kaikki kaapeliläpiviennit tiivistetään luokitellulla paloassalla tai läpivientijärjestelällä uun rakenteen tiiveyttä ja osastointeja vastaavaksi (rakennusurakassa) Huonetiloihin asennetaan eri jakelujärjestelien pistorasiat toiinnan edellyttäässä laajuudessa LVI-, KSL- sekä tele- ja turvalaitteille tuodaan sähkönsyötöt tarpeiden ukaisesti Suihkutiloihin asennetaan sähköiset lattialäitykset 3 Valaistus Valaistus toteutetaan valoteknisesti laadukkailla, pitkäikäisillä, energiatehokkailla ja hyvän hyötysuhteen oaavilla T5- loistelappuvalaisiilla ja LED-valaisiilla LED- valaisiia käytetään etenkin käytävä- ja aulatiloissa, joissa asennustilat ovat vähäiset kerroksen ataluudesta ja talotekniikan suuresta äärästä johtuen Henkilökunnan tiloihin, kuten vastaanotto-, toiisto- ja haastattelutilat, asennetaan suora tai osittain epäsuora valaistus käyttäen T5- loistelappuvalaisiia Käytävä-, aula ja odotustiloissa suunnitellaan riittävä valaistus tilojen yleisile ja viihtyvyys huoioiden13 1 Varastotilojen valaisiet ovat oduulialakattoihin asennettavia T5- loistelappuvalaisiia Teknisissä tiloissa käytetään vähintään IP 3 luokan opaalikupuvalaisiia, joissa on T5 loistelaput Rakennuksessa käytetään energiatehokkuutta parantavia valaistusohjauksia, kuten läsnäolotunnistiia Käytävien valaistusohjaukset jaetaan riittävän pieniin ryhiin 35 Tele- ja turvajärjestelät 351 Turvavalaistus Poistuisteille asennetaan poistuistiereiteille opastavat, jatkuvasti valaistut, ulosenoreittejä osoittavat opastevalaisiet Poistuistiereitit kuten käytävät, portaat aulat ja ulosjohtavat oviypäristöt ja niiden tuulikaapit varustetaan sähkökatkon aikana valaisevin turvavalaisiin Valaisiet ovat pienteho ledtyyppiä Valaistukset toteutetaan standardin SFS 60 ukaisesti akkuvaristetulla keskusjärjestelällä Toiinta-aika on vähintään 1 tunti Järjestelän kaapelointi tehdään palonkestävillä johdoilla Järjestelän keskuslaiteet ovat nykyisiä ja sijaitsevat peruskorjausalueen läheisissä teknisissä tiloissa 35 Puhelinjärjestelä Puhelinkäyttöön tulevat pisteet liittyvät yleiskaapelointijärjestelään ja niitä otetaan käyttöön tarpeen ukaisesti henkilökunnan työ-, ja potilaiden tutkius ja hoitotiloissa Pisteet liitetään yleiskaapeloinnin telejakaoiden kautta sairaalan nykyisen puhelinjärjestelän puhelinvaihteeseen Puhelinjärjestelän kaapelointi toteutetaan avoiella yleiskaapelointiverkolla (Cat 6 U/FTP) Potilaspaikkakohtaiset puhelinyhteydet toteutetaan puheyhteydellä varustetussa erillisessä hoitajakutsujärjestelässä yleiseen puhelinverkkoon potilaiden ulkopuheluita varten 353 Pikapuhelinjärjestelä Peruskorjausalueelle hankitaan pikapuheliia käyttäjän tarpeen ukaisesti (kanslia) 35 Hoitajakutsujärjestelä Leikotiloihin ja läheisiin käytävä- ja aulatiloihin laajennetaan nykyistä hoitajakutsujärjestelää Hoitajakutsujärjestelässä toteutetaan puheyhteydellä varustetut potilaspaikkakohtaiset hälytyslaitteet potilaspaikkojen ja henkilökunnan kansliatilojen välillä Potilaiden hoitotilat sekä pesu ja wc-tilat varustetaan käyttäjien ja potilaiden tarpeiden ukaisilla hoitajakutsujärjestelään liittyvillä hälytys - ja avunkutsulaitteilla Tilat joista kutsut ja hälytykset on lähetetty, varustetaan hälytyksen kuittauslaitteilla Hälytysten ilaisussa käytetään kanslian vastaanottokojeiden lisäksi huonekohtaisia erkkivaloja, käytävänäyttöjä Vastaanottotilaan hankitaan käytävänäyttö14 Yleiskaapelointijärjestelä Peruskorjausalueelle asennetaan tiedonsiirtotarpeita palveleaan yleiskaapelointiverkko Verkon kaapelointi tehdään kaapelointistandardin CT 6 U/FTP vaatiusten ukaisesti tk-laitteiden liitäntään tarkoitettuja - osaisia liitäntärasioita asennetaan potilaspaikoille ja henkilökunnan työskentelytiloihin sekä inforaation välittäistä varten odotus ja aulatiloihin toiinnan tarpeiden ukaisesti Järjestelässä asennetaan W-LN tiedonsiirtoyhteys Verkkokaapelointi päätetään telekoeroihin asennettaviin laitekaappeihin, joiden välistä tiedonsiirtoa palveleaan asennetaan valokaapeliyhteydet sekä tarvittava äärä kupariyhteyksiä varistukseksi Järjestelän aktiivilaitteet hankkii käyttäjä 356 Yhteisantennijärjestelä Peruskorjausalueelle laajennetaan nykyistä yhteisantennijärjestelää Järjestelä hankitaan taajuusalueelle MHz ntennipisteitä asennetaan osaan toiistohuoneita, odotustilaan sekä haastattelu/odotustiloihin 357 Äänentoistojärjestelä Peruskorjausalueelle asennetaan äänentoiston uudet kaiutinlinjat Järjestelän toteutuksessa noudatetaan hätäevakuointistandardin ääräyksiä Äänenvoiakkuudensäätiellä varustettuja pintakaiuttiia asennetaan kansliaan, taukohuoneeseen, pukuhuoneisiin sekä haastattelutiloihin Käytäville ja aulatiloihin asennetaan puoliuppokaiuttiet Järjestelästä on yhteys pikapuhelinjärjestelään 358 ikakellojärjestelä Peruskorjausalueelle asennetaan uusia aikakelloja Kellot sijoitetaan odotustilaan neuvotteluhuoneeseen sekä aulaan ja liitetään nykyiseen järjestelään 359 Kulunvalvontajärjestelä ja työajanseurantajärjestelä Järjestelä liitetään ja laajennetaan osaksi sairaalan nykyistä kulunvalvontaja työajanseurantajärjestelää Peruskorjausalueella sähkölukituksella ja kulunvalvontalaitteilla varustetaan sisäänkäyntiovi sekä osastoivat käytäväovet Leikon alueelle ei ole pääsyä uuta kuin kulunvalvontajärjestelän kautta Yksittäisiä kulunvalvontaovia ovat yös haastattelu/odotushuoneiden ovet sekä neuvotteluhuoneiden ovet Leiko alueen hissi liitetään kulunvalvontaan Työaikapäätteitä asennetaan tarvittava äärä Järjestelän laitteet liitetään nykyiseen oleassa olevaan keskuslaitteistoon Laitelisäyksiä varten hankitaan uusi keskitin15 Paloiloitusjärjestelä Peruskorjausalueen tilat suojataan voiassaolevien viranoaisääräysten ukaisella paloiloitinjärjestelällä Järjestelä asennetaan osaksi sairaalan nykyistä paloiloitinlaitteistoa Palopainikkeet asennetaan osoitteellisina Palosta iloittavia sisähälyttiiä ja näyttölaitteita asennetaan käytäville ja kansliatiloihin viranoaisääräysten ja käytön tarpeiden ukaisesti 36 Kiinteät sairaalalaitteet 361 KSL/ sänkyvarasto Sänkyvarasto jakautuu likaiseen ja puhtaaseen puoleen: potilassängyt saapuvat osastoilta likaiselle puolelle Patjat siirretään rullarataa pitkin patjojen puhdistuspaikalle Sänkyjen puhdistainen tapahtuu joko anuaalisella pesupaikalla, joka on varustettu tasonostiella sängyn nostaiseksi ergonoiselle työskentelykorkeudelle, tai koneellisesti, läpiantoallisessa välineiden pesukoneessa Potilassängyt siirtyvät pesukoneesta, tai anuaaliselta pesupaikalta, puhtaalle puolelle Puhtaalla puolella, potilassängyt pedataan ja ne jäävät varastoon odottaaan noutoa uudelleenkäyttöön Manuaalinen pesupaikka varustetaan suihkupuhdistuslaitteella sekä nostien ypärille asennettavalla ritilälattiakaivolla Välineiden pesukone pesee, desinfioi ja kuivaa pestävät sängyt ja välineet Pesukone varustetaan tarvittavin pesutelinein yös uiden sairaalavälineiden, sädesuojaliivien ja apteekin laatikoiden pesuun Välineiden pesukone asennetaan lattiaan sitä varten tehtävään upotukseen, jotta pyörillä kulkevat välineet, kuten potilassängyt, on vaivatonta lastata laitteeseen Välineiden pesukonetta varten tarvitaan yös puhdistetun veden (RO -veden) tuotantolaitteisto 36 KSL/ Siivouskeskus Siivouskeskus jakautuu yös likaiseen ja puhtaaseen puoleen Siivouskeskus varustetaan kolella laitosallisella pyykin/siivousvälineiden pesukoneella ja kahdella pyykin /siivousvälineiden kuivausruulla kunkin kapasiteetti n 0 kg Pesukoneita varten asennetaan pesuainepuput Lisäksi tilaan tulee sairaalavälineiden pesukone, joka pesee, desinfioi ja kuivaa erilaista välineistöä Siivousvälineiden huollon ja säilytyksen lisäksi huoneessa ladataan siivouskoneita Kiinteät kalusteet ovat ruostuattoasta teräksestä Siivouskoneiden puhdistaista varten tila varustetaan suurella ritilälattiakaivolla 363 KSL/ Muut tilat Siivoushuoneen ja jätetilan kiinteät kalusteet ovat ruostuattoasta teräksestä Siivoushuone varustetaan suurella ritilälattiakaivolla Henkilökunnan taukotilat varustetaan kotitalousallisilla kylälaitteilla ja induktiokeittotasolla sekä pienlaitosallisella, jalustalle asennettavalla, etuluukullisella astianpesukoneella16 17 TILJÄRJESTELYT J HÄIRIÖT TYÖMN IKN SEKÄ VÄISTÖTYÖT Jatkuva toiinta toienpidesiiven P- kerroksessa edellyttää rakennusurakan aikaisten suojaseinien ja väliaikaisten yhteyksien rakentaista Työaaalueen laajuudesta ja tarpeellisista väliaikaisjärjestelystä sovitaan käyttäjien kanssa vaiheittain ja erikseen ennen kutakin aluetta koskevien töiden aloittaista Seuraavat nykyiset tilat toiivat väistötiloina vaiheessa 1, kunnes varsinaiset tilat vaiheen jälkeen saadaan käyttöön Nykyiset varastot Tp035 ja Tp035 toiivat tehojen varastojen väistötiloina IVKH:n yhteydessä oleva tila (suunnitelissa Tp08) toiiin pakastintilojen väistötilana Vanha raitisilakaio (suunnitelissa Tp0039) on erkitty tilavaraukseksi vaiheessa 1 Tilan käyttötarkoitus ääritellään yöhein hankkeen aikana Tiloihin tehdään toiinnan edellyttää pintareontti ja tilat varustellaan käyttötarkoitusta varten 5 KUSTNNUSRVIO Hankesuunnitteluvaiheen rakennustöiden kustannusarvio on euroa (alv 0 %), 7/013 Helsingin alueen kustannustasossa Hankesuunnitteluvaiheen arvio kustannuksista kustannuserittäin on seuraava: 1 Rakennuttainen ja suunnittelu Rakennustekniset työt LVI -työt Sähkötyöt Erillishankinnat Yhteensä Rakennuttainen ja suunnittelu sisältävät koko p- kerrosalueen (n 600 br) alustavan tilankäytön suunnittelun sekä kunto- ja haitta-ainetutkiukset Erillishankinnat sisältävät välinehuollon laitekustannukset Hanke sisältää sänkyvaraston sänkypesukoneen Hankkeen kustannusarvio hyötypinta-alaan (1 75 hy) nähden on /hy ja bruttoalaa (1 985 br) kohden 368 /br Hankkeen kustannukset (alv 0 %) arvioidaan jakautuvan vuosille seuraavasti: vuosi vuosi vuosi17 18 6 IKTULUTVOITTEET Hankkeen aikataulu on suunniteltu niin, että hankkeen toteutussuunnittelu käynnistyy hankesuunnitelan hyväksyisen jälkeen syyskuussa 013, jolloin rakennustyöt voivat käynnistyä huhtikuussa 01 Rakennustyöt toteutetaan kahdessa vaiheessa niin että potilastornia palvelevien toiintojen tilat ovat käyttöönotettavissa taikuussa 015 ja uut tilat elokuussa 01518 Typpi Sähkäkaappi HPPISÄILIÖ IV RTIO SP JÄÄHDYTIN JÄÄHDYTIN JÄÄHDYTIN VRVOIMKONEEN PKOPUTKET JÄÄHDYTIN IT IT IT kinkatu Paciukse Seurasaarentie 15K Paciuksenkatu Haartaninkatu Muinaishauta Tavaststjernankatu Paasikivenkatu Haartaninkatu I I I I I 6 3 I 1 1 MGNEETTI VRVOIM Stenbäckinkatu19 20 C SKSITIL TILSNOSTINLV LUISK KULJETUSSILT RST-LEVY SILTN SKSITIL C Pp00 UL UL Pp00 UL OL E SU V LJ U ET O N PUHELINJKMO PUHELINJKMO PÄÄDYT, LIDT T-TELINEET Tp013G 18, KHO 850 INSTR VUNU Tp05 SIIRTOJ NOSTOVUNU JÄÄHYSTYSK KYLMIÖ ENTRST-LLSPÖYTÄ 6 6 1x1 Tp065 K1 K1 K1 Tp06C Tp066 /HK 0 Tp06D RYHMÄKESKUS Tp069 Tp070 Tp071 PESUH K1 KUT KUT 8 8 EI30 c c RELEET RELEET O85/15 Tp06E NOUSUKESKUS P11 P1 P1 P1 Tp078 P1 P1 HUOLTOTIL 7 Tp077 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 Tp083 Tp079 /PESUTIL /PESUTIL 196 Tp08 P1 1 P1 P1 P1 Tp085 HUOLTOTIL 5 /PESUTIL 0 Tp086 ETUTIL 36 UUSI SPK Tp0 Tp VP3 K1 VP3 K1 VP3 K1 VP3 K1 a a Tp /15 O 10 PUKUTIL / /15 5 a Tp PUUSEPÄNVERSTS Tp07 NOUSUKESKUS / UPS/TK Tp a ILMST, HUOLTOH (YLÄOS) 5 LÄMMÖN LJOKOKESKUS 5 ILMSTOINTIH 7 b 6 a RO 100 Tp0039 PK Tp08 HUS, TOIMENPIDESIIPI, P-KERROS VIHE Tp05 IV-KONEH 660 ÖLJYNKERYSKERÄYSKUOPP 10+10/15 37 Tp058 TIL /15 T /15 Tp111 J TpP7 RRS 1 Tp03 EI F K /15 Tp0 INVESTOINTIVIHE 1 38 a 85/15 700x1500 Tp0 85/15 Tp076 JÄTEH 15 00x600 EI60 MUUTOSLUEEN RJ PK EI-60 O / b b MO 9 KV Tp073 PUMPUT PUMPUT O85/15 Tp TULU Tp036 JÄTEHUONE 9,0 ETYLEENI 57 JÄÄHDYTYSSIIRRIN JÄÄHDYTYSSIIRRIN Tp07 UL 31 Tp x600 H Tp0 PK EI-60 PK EI-60 Tp036C Tp036 11,5 /LITOSHUOLTO d d TISLUSKESKUS TISLUSKESKUS Tp06 / 99 1 /PESUTIL a a KONEH 38 SIRVTEVR 115 Tp067 K1 / 101 K1 SUOD e e Tp07 SIIRRETÄÄN 39 a a I SK VP Tp055 TH P11 T-OVI 9 NULO HK RUUMIINPESU RUUMIINPESU VP???? Tp06 TL TL EI60 EI60 HUS-SERVIS DIL LITT HUOLTO 0 Tp0 Tp013 KUIVUSKPIT KPL KHO 850 KHO 850 /N 80 LIKVT 3 /HK 8 TELEH TELEH KHO 850 Tp /M 103 Tp Tp061 Tp05 O9d PK PK EI 60 Tp06 Tp Tp063 VTVSTOTTO 160 H= Tp110 RTG-MUUTTJT RTG-MUUTTJT x790 Taulu x /15 Tp037K Tp01 P10 Tp037F Tp05 RUUMIINSÄIL P /PESUH / 5 KPPI Tp109 T T 85+85/ Tp ODOTUS 1 O11 O 8 Tp051 Tp037J Tp037 G O 8 Tp053 JÄÄHYVÄISHUONE Tp037 /PESUH puh SPPT TELEHUONE TELEHUONE 1 1 O 8 HK NOUSUKESKUSTIL NOUSUKESKUSTIL Tp037E O 8 P Tp036 Tp036 Tp06 Tp01F 7 Tp060 Tp060 T P8 O11d Tp O 8 Tp051 (TEHO) 36,5 100 O 110/15 005a SEINÄN LÄVISTYS x500x300 x500x Tp037I O Tp037C 6 6 O 8 O 8 Tp037G Tp037H O 10 Tp037D T RRS 17 Tp101 T /15 O 110/ TpP Tp O 100/10 Tp Tp01E TELE TSONOSTIN UTETTUN VO10o T110/15 /SISÄTPKL 5 Tp013F 10,9 MNULINEN PESU O10d MO 9+3 KV VRPTJT Tp013C 171,9 PTJOJEN PYYHINTÄ Tp01D KONEIDEN SÄIL J LTUS arkistok 6 6 b b 109 PETUS Tp00 Tp SÄNKYPESUKONE Tp013 81, 19 EI60 O 1+1 KOPIOKONE T 85+85/15 TH35 TH35 Tp00 Fa 60 EI EI 60 MO 1+8 (kv) 0053 Tp101 1 O HUS-SERVIS UL- J TILSKULJETUS VÄISTÖ VIHEESS 1 SV-PK 1 j x 8h = 38 hj Tp038 51,6 Tp009 9 Tp01 P Tp00 5,9 P0 Fb Tp039 6,6 MUUTOSLUEEN RJ Tp039 PK Tp013D (NGIO) 57,9 TEKSTINKÄS/VÄISTÖTIL 636 Tp013H TH9 TH9, 137 Tp01C (V1) 63,6 Tp01C EI 30 Tp Tp010 PK MUUTOSLUEEN RJ 3 EI 60 Tp03C TELE 3,7 Tp06D 15, T O85/15 MRL TP Tp01 Tp013E KESKUS 59,8 PK SIRUSKERTOMUSRKISTO 378 Tp03 /N Tp06 3, Tp03 /M 3,6 10 puku puku S +160 Tp001 EI60 KV Tp0 VR(LOG-V1, NÄYTTEENOTTO-V) 3, KEHITYS 15 arkistok Tp013 LIKISET VUOTEET Tp057D 11,1 Tp01 70/15 Tp057F 8,1 Tp057H,1 TELE 160 RST-HYLLYT Tp057E 0, TK 171 LIINVTERULLKOT S Tp057K 11,1 Tp Tp001 Tp0 16,3 Tp06C NEUVOTTELUTIL 7,6 MUUTOSLUEEN RJ puku KONEH 1 RELEH 5 Tp017 Tp001DTp , ETEINEN 10 1 P5 Tp057J /INV,5 Tp05 0,1 Tp019 P5 Tp035C Tp01 7 /INV 7 7, Odotus Tp06 HILJENTYMISTIL Tp06 15, PKSTIN PKSTIN J J JK-HUONE JK-HUONE Tp06 ETEINEN 7, /15 O JÄÄKONE Tp00 Tp01 Tp Tp003C Tp003 Tp001C Tp003 1 Tp003G Tp003H KV Tp00 RRS Hk lokerot Tp057C Tp035E 10, puku T 85+85/15 LÄÄKETIETEELLISET ERIOJEET T Tp00F TpP8 Tp00 1 VÄISTÖ VIHEESS 1 Lokerikot E Tp057LPYYKIN VÄLI 101 VSTNOTTOHUONE ,5 Odotus VU1 NLYTYTTINEN NUR VÄISTÖ VIHEESS 1 UL UL Tp Tp035 (TEHO-V1) 9,7 P5 putkip putkip /IRTIMISTO Tp (TEHO-V1) 7,8 P5 Tp035 Tp0 Tp035D Odotus Tp03 Tp035 O70/10 Odotus 101 Tp001 TELE 3 3 Tp0 /KIRJT 1 1 Tp057Å /INV,1 38 Tp Tp00D O 85+85/15 EO85/15 Tp05 Tp057Z /INV, Tp057X VO17o VSTNOTTOHUONE 16,0 17 PUSJÄTTEET Tp00C Tp00E UUSI REKISTERIH 33 työpöytä Tp057 Tp Tp038 UL 39,8 57 b b 57 Tp057 Tp003D O 85/10 Tp003E P5 putkiposti Tp003F P5 Tp057V OSSTON KNSLI 19,8 Tp057Y VSTNOTTOHUONE 18,0 PIENLITTEET (sulattis) O /15 työpöytä (pakast) KTIIVILUE O70/15 O 85+85/15 EI60 JOLUISK VNH TUKIMUURI HITSUS Tp057M VSTNOTTOHUONE 1,1 Tp07 EO110/15 Tp O 85/10 Tp RKISTOKUVPIIRUSTUS 178 PUTKISTIKESKUS 7 UL UL O 110/ a a LSITVVLMISTUS 18 KV Odotus SÄDETTÄJÄ Tp /PTEEI KIPSITVLMISTUS 180 Tp006 1 KONEH KONEH Tp057N VSTNOTTOHUONE 11, P5 Tp031 Tp007 6 P5 T70/15 Tp03 PURKUS PURKUS Tp Tp Tp07, 7 1x1 3 3 Tp057 apk 8 YLÄOS VO1o C Tp057 UL Tp057C 8, S T UUSI LTTI LTTI Tp057 1,6 Tp038 O70/15 (heilurit) UUSI O 110/15 Tp057U 7,5 Tp057T 7,6 ikro STUDION MU7 PLOKUNNN HYÖÄYSTIE 1 Tp103C 1 KONEH 105 Tp057P VSTNOTTOHUONE O 110/15 11,6 Tp057S 7,6 ikro Tp038 19,0 MO 9 Tp103 O60/ Tp057R 7,5 Tp057Q 8,0 Tp jk Tp057Ä TUULIKPPI,5 Tp103 UUSI OVI UUSI OVI Tp105 VRTIE O 85+85/15 O 85+85/15 O 110/15 5 T85+85/15 Tp07 STIN LJITTELU LJITTELU STIN Tp TUKO/HK jk,3 UO-LI Tp057,0 Tp103 Tp103,0 0 0 O60/10 PK EI-60 MUUTOSLUEEN RJ UO-LI KHVION Tp07 TVRN VSTOTTO TVRN VSTOTTO O100/15 Tp O /15 Tp09 LKOHOLI LSI LSI LKOHOLI a RRS RRS O /15 Tp PURKU / LÄH Tp MUUTOSLUEEN RJ LUO O 85+85/ TV Tp ,3 Tp08 Hk lokerot 9 a a 9 Tp107 TpP3 T 85+85/ T11110/15 MO KONEHUONE Tp a T85+85/15 UUSI OVI TpP1 ~+1800 D PH10 53 Pp003 LUO 8 PH5 18b 13b PH15 PH16 PH17 PH UL 97 PH9 C 8 7 TUKOTIL/HK 15 PH PH3 RRS 11 PH8 5 PH33 6a 5 PH3 TUPKTOS 151 6b Tp10 L+IUNT Pp00 INVESTOINTIVIHE 1 3 L+ YLÄIUNT PH L+ JULKISIVULSIT 1 PH Tp / MUUNTJ Tp11 EI60 Tp080 Tp113 TUKOTIL/HK RIH P 1600x100 NOUSUKUILU Tp ~+1300 TpP RRS REUN-LUEEN UMMISTUS RKPIIRMUKN 85 TpP5 RRS 108 p Tp08 (PKSTINTIL-V1) 9,3 NOUSUKUILU Tp08 P VÄISTÖ VIHEESS 1 TpP6 RRS 105 T 170/15 P T 85 PROJEKTIKOORDINTIT 1: T 170/15 x = y = -900 p001 ~ INVESTOINTIVIHE Kosa Kortteli Tontti Rakennustoienpide L RIH KONEH PK +100 VNH RITISILMKMMIO Tp11 Tp / 80X Tp100 70/15 100/ K Rakennusluvan tunnus Piirustuslaji Juoks no L Muutos Sisältö HUS, TOIMENPIDESIIPI, P-KERROS Mittakaavat HJPIIRROS, P-KERROS 1: Sweco rchitects Oy 7a Valiotie 9, PL3, Hki wwwswecofi RK Yhthenk Piirustuksen no Muutos 131MEp Päiväys TIEDOSTO: HJPIIRROS, P-KERROSpdf SUUNNITELM: LÄHDETIEDOSTO: HJPIIRROS, P-KERROSdwg teawork://fifshki1/toienpidesiipi P_krs Näytä lisää
Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN Tuloste sisältää kannen sekä 8 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja muutostyö TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja Lisätiedot KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS
56 22 3:1105 22 KNKNPÄÄN LIIKUNTKESKUS 3656 m2 37 VESITORNI Vesitorni 92 20 kv 74 2 72 93 94 pururata 13 JÄMINTIE puh. infotaulu 18 V 100 V J 225 /K 93 varaus lisäpaikoitukselle 10 ap laat. korotettu jalankulkukaista Lisätiedot Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen
KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu Lisätiedot Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys
Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys Jyväskylän Kaupungintalo - 002 Pohjakerroksen käytävä 211 JUHLASALIN VANHA VALURAUAKRUUNU 102 KALUSUS JA VANHA VALAISIME 217 KALUSUS JA Lisätiedot SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30
rk LUUKKU 023 TEKNTUNNELI LUUKKU VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO HOLVI KYLMÄVRSTO SOSTIL UNIONINKTU 25 KELLRIKERROS PRH SK TELET KISELEFFIN KELLRIKERROS ENSIÖ- JMO TLO- JMO SÄHKÖPK VRSTO VRSTO Lisätiedot KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6
KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen Lisätiedot YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja Lisätiedot ARK. "Puattipoukama" Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranoaisten erkintöjä 24 2 UUDISRKENNUS PÄÄPIIRUSTUS Lisätiedot "Puattipoukaa" Huoltohalli ja varasto Teikatu 4, 57 MIKKELI KNSI Mäkipirtinkatu 8, 782 Lisätiedot kylmäkone, esim. jääkaappi-pakastin tasoliesi + kalusteuuni + tuuletin tilavaraus: pyykinpesukone + kuivausrumpu naulakkokaluste, suuntaa-antava
M E R K K I E N S E L I T Y S J A L Y H E N T E E T ASUNNON TILAT ASUNNON USTEET JA LAITTEET MUU TEKNIIKKA JA MERKINNÄT E KT OH WC KH PH S ak yk eteinen keittotila olohuone makuuhuone wc kylpyhuone pesuhuone Lisätiedot AP pp MÄKELÄNKANGAS 1 1/2. e=0.25 III 0.30 20 % RUUKIN TERVEYSKESKUS I 3/4. e=0.25. e=0.20 3 YS I 3/4. e=0.25 20 %
MÄKLÄNKNS z P 5 YO / III 0.30 p URKK- J MUUTOSLUN RJ LIIKNNLUN RJ SÄILYTTTÄVÄ PUUSTO vk 49.98 49.93 vk 0 % 4 URKKRJ / MUUTOSLU +3 m 38 9 599 Lattia +570 8 705 40 946 580 9. O I 3/4 3 YS I 3/4 4 Paikoitus Lisätiedot VILLA BREDA SANEERAUS JA LAAJENNUS
26 6,1 6,3 6, 2,4,4 2299,3,366 2828 24 6 6,,19 9 2727,1,,89 9 22,8 7,, +27, 23 23 4,8,6 2626,6 4,2 2,, 2 3,, 3 9 4, 1 3 2 7 9 8 6, 1 3 2 4 9 8 7 6 7, 4 3 4 6 8 9 1, 2 9, 8 3,7 7 6 4 3 2 1, 4 n.,4 3 n. Lisätiedot TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI
729 91 76 1:97 31 17-5 000-371 86 63-25 984-1:817 165 154 751 725 756 747 724 1907 723 723 725-45 364 - +7880 RAK A 156 +7200 kivimuuri 5 AP KOULU 167 +7300 703 158 +7850 +7000 12.559 +7000 +7000 +7830 Lisätiedot Arkkitehtitoimisto Laaksonen Wiren Oy 25.2.2011. purettava terveyskeskusosa. vanha sairaalaosa B. purettava autotallirakennus.
Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Hankesuunnitelma 011 HS 3010 004 asemiirustus 1/500 rkkitehtitoimisto Laaksonen Wiren Oy 5..011 vanha sairaalaosa sisäänkäynti 1. ja. kerros potilasosastot pohjakerroksessa Lisätiedot SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1.
2 SIJINTIKRTT 3 ILMKUV J SEMPIIRROS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RKENNUSTPSELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOIST LJUUSTIEDOT LKELLRI YLÄKELLRI 1. KERROS, KOMI 2. KERROS, VOTOIMISTO 3. KERROS, HUONETOIMISTO 4. KERROS, Lisätiedot ELÄKE-FENNIA ASEMAPIIRROS 1:500
V 15 a r c h i t e c t s 30 28 X=49389588 Y=87697668 6AP +30.900 +34.300 +37.700 +34.300 INV 16AP 15AP RK3 KÄÄPIÖVUORIMÄNTY 31 RK1 RK3 86.967 C A +41.100 INV RK3 RK3 JAPANIN HAPPOMARJA VSS S1 683 III TT Lisätiedot Koskelantie 17 Oulu, Toppila
Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde Lisätiedot AS OY HUMPPILAN LINKKITIE
UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen Lisätiedot 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE
1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa. Lisätiedot SAATTOLIIKENNE. pikku taksit 107.02 AITA. taksin odotus 107.18. Koulu. Alaluokkien piha-alue. Lappset 142019M. urakka-alue / työmaa.
106.53 12444 alolaitos 106.11 SAATTOLIIKENNE Hiekkatekonurmi AITA pikku taksit 107.02 taksin odotus 106.90 107.30 107.18 urakka-alue Koulu 12 000 106.22 1819 106.586 Nykyinen virastotalo Lappset 020414M Lisätiedot Kiinteistö Oy Valimotie 15, Helsinki. Tehokasta toimistotilaa. Hyvä sijainti
Tehokasta toimistotilaa Hyvä sijainti ja B Parasta Pitäjänmäkeä tehokkaat tilaratkaisut hyvät liikenneyhteydet palveluiden läheisyydessä paikoitustilaa myös maan alla KERROSLT:! 7.kerros (iv-kh) 6.kerros Lisätiedot Muhuntie 1 Kolsari, Kirkkonummi. TA-Asumisoikeus Oy
Muhuntie 1 Kolsari, Kirkkonummi TA-Asumisoikeus Oy TA-Asumisoikeus Oy/ Muhuntie 1 KORTTELI 856, TONTTI 1 Muhuntie 1 02400 Kirkkonummi 5.11.2012 TONTIN PINTA-ALA 9812 m2 RAKENNUSOIKEUS 3000 m2 HUONEISTOLUETTELO Lisätiedot Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita
Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit Lisätiedot ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS
1 Kiinteistö M² ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupungin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on jaettu Lisätiedot Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi
Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi TA-Asumisoikeus Oy TA-Asumisoikeus Oy/ Osmussaarenkaari 10 KORTTELI 873, TONTTI 1 Osmussaarenkaari 10 02480 Kirkkonummi 5.11.2012 TONTIN PINTA-ALA 8245 m2 RAKENNUSOIKEUS Lisätiedot HEKA OY:N TOIMISTON SANEERAUS VIIPURINKATU 2 HANKESUUNNITELMA
HEKA OY:N TOIMISTON SANEERAUS VIIPURINKATU 2 HANKESUUNNITELMA 7.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3 1.3 Laajuus ja aikataulu... Lisätiedot Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma
Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Tukikohta kokonaisala m2 huonealat m2 huom. Toimistohuone 10 toimistopöytä, toimistotuolit Neuvotteluhuone 11 neuvottelupöytä, tuolit Naulakko 3 vaatenaulakko Lisätiedot AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)
AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ Lisätiedot LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma
LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170 Lisätiedot PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA
ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA Lisätiedot Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2
RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin Lisätiedot Hakaniemen Kauppahalli
Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa Lisätiedot Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:
Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia Lisätiedot Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy
Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5 Lisätiedot SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013
SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 Lundin yliopistollinen sairaala, lasten ja sädehoidon rakennusosat sekä Malmön akuuttisairaala Lundin yliopistollinen sairaala Lundin yliopistollinen Lisätiedot Vuokra-asuntoja. Palvelut parhaalta paikalta
Koti kaiken keskellä alvelut parhaalta paikalta Vuokra-asuntoja Sellonhuipun vuokrauksesta vastaa Ovenia sännöinti p. 0201 774 500 asuntovuokraus@ovenia.fi www.oveniaisannointi.fi ASUNTO OY SOON SONHUU Lisätiedot KUNNANVIRASTO/TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ URAKKALASKENTAAN
KUNNANVIRASTO/TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ URAKKALASKENTAAN HUONESELITYS HUONESELITYS huonekortit Rs nro viittaus selityksessä oleviin pääkohtiin. Kohdassa "" mainitaan lattian päällysteen alla oleva rakenne. Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelentie 86 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi Lisätiedot Svenska skolcentrum, liikuntatilat
Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat, Lisätiedot TILALUETTELO, UUDISHINTA
27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0 Lisätiedot ASF +7.5 ASF +7.8. 8 151 m 2 +7.5 +8,700. 6 120 m 2. turvahiekka. 6040 m2 PÄÄRAKENNUS. 397,2 m 2 349,9 m 2
GRÄNNÄSINTIE 29 4 +7.2 +7.0 +7.3 +6.5 +7.5 +7.0 8 151 m 2 +7.5 +7.8 10 luonnontila polkupyörä katos +6.0 9 +8.0 +8,004 5 +8.2 +5.3 PELIKENTTÄ AREENA 13x26 8 luonnontila 2 6 120 m 2 LT vanha 1:32 turvahiekka Lisätiedot Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012
Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina Lisätiedot Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy
Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINT.OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 DNO 32833/321/11 Hsto Kerros Hsto pintanro tyyppi ala 1 1 2h+kk 45,0 2 1 2h+kk 45,5 3 1 3h+k+s 72,5 4 1 1h+kk 38,5 Lisätiedot RAUTAVAARAN PALOASEMA
9.11.2015 15:46:38 ULIIVUMTRILIT PUHTIMUURTTU TIILI; PUNINN NWIHTONILMNTTI; HINOPTY, VLOINN POIMULVY; LUMIININHRM TORNI: TONILMNTTI, HRM RUTVRN PLOM 73900 RUTVR rkkitehtitoimisto ON Oy Itkonniemenkatu Lisätiedot LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI. Hakkilankaari 1 11.6.2007
LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI Hakkilankaari 1 11.6.2007 Sijainti ja tontti Vantaa, Hakkilan teollisuusalue Sijainti logistiikan kannalta hyvä Pääliikenneyhteydet Lahden, Porvoon ja Tuusulan moottoritiet, Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 12 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lisätiedot SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014
SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014 Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 27 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lisätiedot Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää
Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00 Lisätiedot Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010
Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen Lisätiedot LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA
MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat Lisätiedot Havukosken Ässäkodit
Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013 Lisätiedot RUOVEDEN KUNTA T E R V E Y S K E S K U S
RUOVEDEN KUNTA T E R V E Y S K E S K U S HAMMASHOITOLAN UUDET TILAT HANKESUUNNITELMA 20.10.2015 TIIVISTELMÄ Ruovedellä toimii tällä hetkellä kahden hammaslääkärin, neljän hoitajan ja suuhygienistin hammashoitola. Lisätiedot High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi
High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin, Lisätiedot Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)
Suunnitela jätevesien käsittelystä 04600 Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Rakennus- tai toienpideluvan hakija Jätevesijärjestelän suunnittelija Nii Osoite Lisätiedot KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5
KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti Lisätiedot IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti
IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus Lisätiedot Kiinteistö Oy Levin Stara
Kiinteistö Oy Levin Stara Torikuja, 0 Sirkka Moderneja lomahuoneistoja ainutlaatuisella paikalla Levin ydinkeskustassa. LUOTETTAVAA RAKENTAMISTA JO VUODESTA Levin Stara - A-TALO, m, m Huoneisto A0 h+takkah+ak+s Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 4 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lisätiedot Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1
Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1.YHTEISKOULU, HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU JA KESKUSKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin Lisätiedot HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F
HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen Lisätiedot LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA
LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan Lisätiedot TILALUETTELO, KORJAUSHINTA
Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus Lisätiedot Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1
Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus. Lisätiedot Vadelmakuja 1. Kangasala, Harjunsalo
Vadelmakuja 1 Kangasala, Harjunsalo TA-ASUMISOIKEUS OY / SIJAINTIKARTTA KOHTEEN SIJAINTI 6 Vadelmakuja 5 2 1 4 3 8 7 Päiväkoti Koulu 1 Valintatalo Suorama 2 Suoraman R-Kioski / Pizzeria Kalimero 3 Neste Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 12 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus Lisätiedot HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto
Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki Lisätiedot AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus
AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... Lisätiedot Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus
7..203 3:07:0 --- - 6.4 6.4 HUOLTORAKENNUS 6. 6. 6.5 6.4 HUOLTOPIHA 6.0 KALUSTOHALLI 60.7 --- - 60.2 62.0 6.0 60. 6.0 60.4 60.0 N 6706300000 E 2548890000 2548890 6706300 /500 Asemapiirros : 500 P L I 0 Lisätiedot 28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI
28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN INERT OY 00530 HELSINKI Sivu 1 5 1 YLEISTÄ 2 1.1 KOHTEEN TUNNISTETIEDOT 2 1.1.1 LAUSUNNON TARKOITUS 2 1.1.2 LAUSUNNON KATTAVUUS Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelenpelto 12 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous Lisätiedot SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Lisätiedot UUSI HUONEISTOJAKO 15.6.2011
C D B A harja harja ikkunan valoaukko 8,5 % harja S harja B 136 2H + + S S ULLAO B 135 2H + + S A 134 3H + + S WC WC A 133 2H + + S kattoikkuna kattoikkuna WC VS 1 VS 1 harja!"#$&& hissi koneh. SP A B Lisätiedot Onko moduulisairaalasta sairaalan tilaongelmien ratkaisijaksi
Onko moduulisairaalasta sairaalan tilaongelmien ratkaisijaksi Lähtötilanne Ksshp oli suunnittelemassa väistötiloja tulevien remonttien vuoksi syksyllä 2011 Lähtökohtana oli TTL:n raportin mukaiset remontit Lisätiedot Betonimiehenkatu 19A
etonimiehenkatu 19 Oulu, lppila KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI / ONIMIEHENKTU 19 Talo V r e k l k i i t K e a h r t j i a t l o a i i m n i e s n t o O y ONIMIEHENKTU 19 Talo SEMPIIRROS (15.5.2014) Lisätiedot Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs
13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso: Lisätiedot www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA
www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, Lisätiedot 136 m 2. 58 m 2. 7 m 2 so1/o
+1.750 oviaukon alareuna + 1.00 06 017 miv 10 11 1 12 14 KONLLINN SVUNPOISTO KLLRISS 2 4 5 6 7 porras 02 PIKOITUSHLLI 17 P + 1,640 ramppi 61 m 2 047 PORRS 046 TK 050 VR. me60/o 04 SIIVOUSKSKUS 045 KYTV Lisätiedot www.sunnycarcenter.fi
www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi Sunny Car Center Oy Vankanlähde 7 13100 Hämeenlinna Tel +358 (0)10 322 3344 Fax +358 (0)10 322 3345 www.sunnycarcenter.fi Katariina Muukka Project Coordinator Lisätiedot Keilaniemi. Keilalahti. Otsolahti. Länsimetron hankesuunnitelma 90m asemavaihtoehto. Espoon kaupunki Helsingin kaupunki. työtunnelin sisäänkäynti
HÄ 1 työtunneli työtunnelin sisäänkäynti Keilaniemi Kehä 1 / Karhusaarentie väyläjärjestely tiesuunnitelman mukainen ILRNT Otsolahti KRHUSRENTIE ILNIEMENTIE Keilalahti sema Sisäänkäynti Liityntäbussit Lisätiedot Siivouspalvelujen palvelukuvaus. 1 x viikossa Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna aikana 1 x kuukaudessa
Siivouspalvelujen palvelukuvaus Kirkonkulman koulu, Vanhanpappilantie 87, 13300 Hämeenlinna Tuulikaapit Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna Lisätiedot Asiakirjatyyppi 1/6 28.11.2012
Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous Lisätiedot RAKENNUSTAPASELOSTE As Oy Kuopion Rantakerttu Osoite: Asuntoja: Autokatospaikkoja: PIHA-ALUE JULKISIVUT JA VESIKATE IKKUNAT OVET VÄLISEINÄT SEINÄPINNAT KATTOPINNAT LATTIAPINNAT KALUSTEET VARUSTEET KODINKONEET Lisätiedot YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS
YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua Lisätiedot JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU
JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) TSn 20.12.2013 Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU W 1 Liittymät Kiinteistön nykyinen koulurakennus on liitetty tontin reunassa sijaitsevaan Lisätiedot PIRKKALAN KUNTA Asemakaavaote 30.5.2012 Naistenmatka Tuohikorpi AS OY PIRKKALAN TUOHIKORPI Tuohivirsu 6 33960 Pirkkala HUONEISTOSELOSTUS Päivitetty 19.8.2013 OLOHUONE Katto koristeruiskutasoite Seinät Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 7 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus Lisätiedot GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012
GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E- Lisätiedot Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO
Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA Lisätiedot OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus.
OAMK Kiviharjun kamus 27.5.205 Versio.0 Työohja: Kiviharju_oasteet 0.3.ai Puh. (08) 85 3600 2 Ulkooasteet Puh. (08) 85 3600 3 Kiviharjun kamus Ulkooasteet Ovioasteet Oastemalli: Tarraoaste 400 x 400 Ulkoovien Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Simpukankatu 11 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi Lisätiedot Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö
Ohje henkilökunnalle 1 Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien katkaisuun. Infektioiden torjunta edellyttää hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja. Lisätiedot ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää
ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä Lisätiedot SISÄLLYSLUETTELO: Selostus ja sisällysluettelo 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta Ilmakuva Arkkitehtitoimisto Markku Aalto Oy irkko ja seurakuntakeskus Itäkeskus 18.8.2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute