Source: https://www.certifico.com/impianti/documenti-impianti/337-documenti-impianti-riservati/8338-efficienza-energetica-degli-impianti-elettrici
Timestamp: 2020-07-12 12:11:13+00:00
Document Index: 60183397

Matched Legal Cases: ['arte 8', 'arte 8', 'arte 8', 'arte 8', 'arte 8', 'arte 8']

Efficienza Energetica degli impianti elettrici - Certifico Srl
ID 8338 | 03 Luglio 2019 | Visite: 3007 | Documenti impianti riservati Permalink: https://www.certifico.com/id/8338
Con la nuova Direttiva (UE) 2018/844 è presa in esame a livello legislativo l’efficienza Energetica degli impianti elettrici come nuovo capitolo in tema della prestazione energetica degli impianti (finora dopo quello termico).
Il riferimento tecnico normativo di appoggio è la CEI 64-8/8.1 (2017), che tratta dell'Efficienza energetica degli impianti elettrici. Vengono previste cinque classi di efficienza dell’impianto elettrico:
Dove EIEC = EM + EEPL
- EM=misura di efficienza (valori da 0 a 4)
- EEPL=livello di prestazione di efficienza energetica (valori da 0 a 4).
Efficienza energetica degli impianti in edilizia
Per la realizzazione degli Impianti elettrici nell'edilizia, dovrà essere considerata la loro Efficienza energetica.
Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2018/844 che aggiorna la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Tra le novità più rilevanti vi è la presenza di nuovo indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza (facoltativo per gli Stati membri), la definizione di una strategia e di una tabella di marcia per la ristrutturazione a lungo termine.
Il nuovo disposto riporta inoltre nuove indicazioni relative agli impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’ispezione degli impianti. I vari stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 10 marzo 2020.
La nuova Direttiva impone agli Stati Membri l’obbligo di sviluppare dei piani nazionali di lungo periodo che incentivino la riqualificazione efficiente degli edifici, così da ridurre le emissioni in misura pari all’80- 85% rispetto ai dati del 1990.
La Direttiva 844/2018 impone, inoltre, di sviluppare misure che stimolino gli investimenti e promuovano il recupero del patrimonio edilizio esistente e altre che promuovano lo sviluppo delle infrastrutture per l’elettromobilità. Si dovranno poi innalzare le soglie per gli obblighi di ispezioni degli impianti di condizionamento e riscaldamento, affidandosi sempre più ai sistemi di monitoraggio automatici, e andrà stimolato l’uso di sistemi smart per il controllo efficiente degli edifici.
“sistema di automazione e controllo dell’edificio”: un sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;
La Norma CEI 64-8, Parte 8.1 Efficienza Energetica degli impianti elettrici
La presente Parte fornisce prescrizioni, misure e raccomandazioni supplementari per il progetto, l’installazione e la verifica di tutti i tipi di impianti elettrici a bassa tensione, compresi la produzione locale e l’accumulo dell’energia per ottimizzare l’utilizzo efficiente globale dell’elettricità.
Essa introduce le prescrizioni e le raccomandazioni per il progetto di un impianto elettrico nel quadro di un approccio di gestione dell’efficienza energetica per ottenere il miglior servizio permanente funzionalmente equivalente con il consumo di energia elettrica più basso e nelle condizioni di disponibilità di energia e di equilibrio economico più accettabili.
La norma CEI Parte 8.1 della 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”, in vigore da novembre 2016 è dedicata alle prestazioni energetiche degli impianti, e di cui a livello europeo si sta già discutendo la seconda edizione.
La parte 8.1 al momento non riporta indicazioni per impianti esistenti e loro adattamento (allo studio)
12 Processo di valutazione per gli impianti elettrici
12.1 Impianti nuovi, modifiche ed estensioni degli impianti esistenti
12.2 Adattamento degli impianti esistenti
La misura è un parametro chiave per fornire all’utente la consapevolezza dei consumi. Solo la disponibilità delle misure permette di far funzionare il sistema di gestione dell’efficienza energetica in anello chiuso.
Le Classi di Efficienza di un impianto elettrico
Classe di efficienza energetica Efficienza impianto
EIEC 0 Molto bassa
EIEC 1 Bassa
EIEC 2 di riferimento
EIEC 3 Avanzata
EIEC 4 Ottimizzata
Tabella 1 - Classi di efficienza dell’impianto elettrico EIEC
- EIEC: Classe di efficienza dell’impianto elettrico;
- EM: misura di efficienza (valori da 0 a 4);
- EEPL: livello di prestazione di efficienza energetica (valori da 0 a 4).
Misura di efficienza EM
Nell’allegato B1 della CEI 64-8, Parte 8.1 sono forniti, in forma tabellare, la classificazione di parametri di efficienza energetica adottati (EM) con 13 tabelle, che esemplificano le modalità per ciascun componente dell’impianto elettrico come ad esempio l’illuminazione, la climatizzazione (HVAC), i trasformatori, i motori, le condutture, ecc
Tabella B.1 – Determinazione del profilo di carico in kWh
Tabella B.2 – Posizione della cabina principale
Tabella B.3 – Analisi di ottimizzazione richiesta per i motori
Tabella B.4 – Analisi di ottimizzazione richiesta per l’illuminazione
Tabella B.5 – Analisi di ottimizzazione richiesta per HVAC
Tabella B.6 – Analisi di ottimizzazione richiesta per i trasformatori
Tabella B.7 – Analisi di ottimizzazione richiesta per il sistema di condutture
Tabella B.8 – Analisi di ottimizzazione richiesta per la correzione del fattore di potenza
Tabella B.9 – Prescrizione per la misura del fattore di potenza (PF)
Tabella B.10 – Prescrizione per la misura dell’energia elettrica (kWh) e della potenza (kW)
Tabella B.11 – Prescrizione per la misura della tensione (V)
Tabella B.12 – Prescrizione per la misura delle armoniche e delle interarmoniche
Tabella B.13 – Prescrizione per l’energia rinnovabile
Livello di prestazione di efficienza energetica EEPL
Analogo a quello delle misure di efficienza, è il sistema di valutazione dei livelli di prestazione di efficienza energetica (EEPL), Tabelle da B14 a B16 dell’Allegato B2 della CEI 64-8, Parte 8.1
I livelli di prestazione EEPL prendono in considerazione tre aspetti:
Tabella B.14 – Prescrizione minima per la distribuzione del consumo annuale
Tabella B.15 – Prescrizione minima per la riduzione della potenza attiva
Tabella B.16 – Prescrizione minima per l’efficienza del trasformatore
Di particolare interesse per il mercato della distribuzione elettrica sono le misure di efficienza energetica e i livelli di prestazione energetica che coinvolgono i singoli componenti.ì
CEI 64-8 Parte 8.1
Determinazione della posizione del trasformatore e del quadro di distribuzione principale mediante il metodo del baricentro
A.1 Metodo del baricentro
Quando si progetta un impianto, si raccomanda di considerare il posizionamento dei trasformatori e dei quadri di distribuzione il più vicino possibile alle apparecchiature e ai sistemi a consumo elevato di energia per ridurre le perdite nel sistema di distribuzione di elettricità dell’impianto.
Il metodo del baricentro fornisce un modo per definire la posizione energeticamente più efficiente dei trasformatori e dei quadri di distribuzione in un impianto grazie alla riduzione delle perdite elettriche.
L’obiettivo di questo metodo è quello di installare il trasformatore e il quadro di distribuzione in una posizione sulla base di una ponderazione relativa in funzione del consumo di energia dei carichi, in modo che la distanza rispetto ad un carico di consumo elevato di energia sia inferiore alla distanza in rapporto ad un carico di consumo più basso di energia.
Il baricentro permette di definire la posizione delle apparecchiature per ridurre il più possibile le lunghezze e le sezioni dei conduttori. L’aumento della dimensione dei cavi necessario per soddisfare le limitazioni di caduta di tensione può essere evitato per i cavi di alimentazione con caratteristiche nominali elevate. Vedi anche 6.7.2.
Questo metodo prende in considerazione l’efficienza energetica solo per definire un luogo teorico dell’alimentazione, anche se è raccomandato considerare altri aspetti (per es. prescrizioni costruttive, considerazioni estetiche, condizioni ambientali, ecc.).
Ciascun carico deve essere identificato mediante:
– le coordinate della sua posizione: (xi, yi) o (xi, yi, zi) a seconda se è disponibile la visione 2D o 3D;
– il consumo stimato annuale in kWh, EACi.
Se la stima del consumo annuale è sconosciuta, al suo posto si raccomanda di utilizzare la potenza del carico in kVA.
La posizione del baricentro attraverso le sue coordinate (xb, yb) deve essere determinata con la formula appropriata:
Esempio 1: calcolo del baricentro in un impianto di produzione
Nell’esempio, l’impianto di produzione ha i seguenti carichi (vedi Fig. A.1):
1) Accumulo logistico EAC1 = 120 kWh nella posizione x1 = 4 m; y1 = 4 m
2) Servizi EAC2 = 80 kWh nella posizione x2 = 9 m; y2 = 1 m
3) Ufficio EAC3 = 20 kWh nella posizione x3 = 9 m; y3 = 8 m
4) Produzione EAC4 = 320 kWh nella posizione x4 = 6 m; y4 = 12 m
Secondo la formula del baricentro:
la posizione x del baricentro è data da:
analogamente, la posizione y del baricentro è data da:
Figura A.1 – Esempio 1: Pianta dell’impianto di produzione con i carichi previsti ed il baricentro calcolato
Allegato B (informativo)
Esempio di metodo di valutazione dell’efficienza energetica di un impianto elettrico
B.1 Parametri di efficienza energetica EM
Le misure di efficienza energetica sono classificate secondo cinque livelli (da 0 a 4). Il livello 4 è considerato il livello più elevato. Ciascun livello comprende i precedenti.
Tabella B.1 - Determinazione del profilo di carico in kWh
B.2 Livelli di prestazione di efficienza energetica EEPL
I livelli di prestazione sono classificati secondo cinque livelli, da EEPL0 a EEPL4 (EEPL4 è il livello più elevato). Ciascun livello comprendete i precedenti.
B.3 Profili di impianto
La compilazione di vari livelli (misure di efficienza e livelli di prestazione di efficienza energetica) proposti dalla presente Norma può essere usata come base per i proprietari degli edifici, i gestori d’impresa, i gestori di servizi o gli utilizzatori finali per costruire un concetto di profilo per migliorare l’efficienza energetica del loro impianto elettrico usando le tabelle seguenti.
Questo profilo può essere usato anche come base per l’etichettatura futura degli impianti elettrici degli edifici.
Per ciascun tipo di applicazione, è possibile stimare il livello per ciascuna raccomandazione proposta.
Il risultato delle Tabelle da B.1 a B.13 con i relativi valori di classificazione, deve essere riportato nella Tab.17 e il risultato delle Tabelle da B.14 a B.16 nella Tab. B.18, usando l’ombreggiatura o mezzi simili (vedi esempio nell’art. B.5).
Le seguenti Tab. B.17 e B.18 sono una compilazione dei risultati delle considerazioni delle Tabelle da B.1 a B.16. Per ciascuna misura di efficienza e ciascun livello di prestazione di efficienza energetica, la tabella fornisce il livello raggiunto per ciascun punto ed un punteggio assegnato è indicato nell’ultima colonna secondo il seguente metodo:
– EM0 e EEPL0 corrispondono a 0 punti;
– EM1 e EEPL1 corrispondono a 1 punto;
– EM2 e EEPL2 corrispondono a 2 punti;
– EM3 e EEPL3 corrispondono a 3 punti;
– EM4 e EEPL4 corrispondono a 4 punti.
Ciascuna cella delle Tab. B.17 e B.18 deve essere completata dopo aver preso in considerazione ciascuna misura di efficienza e ciascun livello di prestazione di efficienza energetica.
Quando non è possibile valutare il numero corretto di punti per una particolare misura di efficienza o livello di prestazione di efficienza energetica, si raccomanda di adottare una classificazione di 2 punti (per es. ad un’abitazione senza trasformatore è raccomandato sia attribuito 2 nella cella della Tab. B.6).
La somma di tutti i punti inclusi nell’ultima colonna deve essere effettuata per stimare la classe di efficienza dell’impianto elettrico (vedi Tab. B.19).
Tabella B.17 – Profilo delle misure di efficienza energetica
Tabella B.18 – Profilo di prestazione di efficienza energetica per un impianto industriale
B.4 Classi di efficienza dell’impianto elettrico
Cinque classi di efficienza dell’impianto elettrico, da EIEC0 a EIEC4 (la classe EIEC4 è la più elevata), sono definite come un mix del minimo di misure di efficienza (EM) e del minimo di livelli di prestazione di efficienza energetica (EEPL):
– EIEC 0: impianto a efficienza molto bassa;
– EIEC 1: impianto a efficienza bassa;
– EIEC 2: impianto di efficienza di riferimento;
– EIEC 3: impianto a efficienza avanzata;
– EIEC 4: impianto a efficienza ottimizzata.
Lo scopo dell’utilizzo di queste classificazioni di efficienza è valutare l’efficienza energetica degli impianti con classi predefinite, quindi di migliorarlo.
La seguente Tab. B.19 deve essere usata per tutti i settori di attività.
La somma del numero totale di punti ottenuti per tutte le misure di energia e per tutti i livelli di prestazione di efficienza energetica deve essere confrontata con il numero di punti necessario per ciascuna classe di efficienza dell’impianto elettrico.
Tabella B.19 - Classi di efficienza dell’impianto elettrico
B.5 Esempio di profilo di impianto (IP) e di classe di efficienza dell’impianto elettrico
Tabella B.20 – Esempio di profilo di efficienza energetica - Misure di efficienza
Tabella B.21 – Esempio di profilo di efficienza energetica - Livelli di prestazione di efficienza energetica
UNAE, CEI
Efficienza Energetica degli impianti elettrici Rev. 00 2019.pdf Abbonati Impianti 110
Manutenzione cabine elettriche MT/MT e MT/BT ID 5474 | Rev. 1.0 del 06.03.2020 Il Documento...
Guida all’uso corretto di interruttori differenziali per installazioni domestiche e similari ID 7986 |...
Impianti elettrici Locali uso medico | CEI 64-8/7 e Registro verifiche e manutenzioni Il presente...
Nov 08, 2017 153691
Dic 27, 2017 144984
Nov 04, 2017 84359
Gen 10, 2019 78360
Nov 03, 2017 76811
Ott 26, 2017 60646
Apr 12, 2018 54552
Gen 21, 2018 52699
Mar 10, 2018 52036
Feb 23, 2018 51324
Giu 28, 2020 405
Giu 26, 2020 70
Giu 22, 2020 533
Giu 22, 2020 444
Giu 11, 2020 953
Giu 11, 2020 408
Giu 11, 2020 1046