Source: http://docplayer.fi/14325924-Kiinteiston-sisaverkon-suojaaminen-ja.html
Timestamp: 2018-07-18 07:34:43+00:00
Document Index: 5203798

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko\n', 'kko ', 'HD ', 'kko ']

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja - PDF
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Download "Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja"
1 Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Esa Tiainen, Sähköinfo Oy
2 Tietoverkon ja antennimaston liittyminen kiinteistön maadoitusjärjestelmään
3 Viestintäverkkojen maadoitusten perusteet Sähköinen ja sähkömagneettinen suojaaminen 13 Sisäverkkojen suojaaminen Sisäverkkojen sähköinen ja sähkömagneettinen suojaaminen on tehtävästandardien SFS ja SFS mukaisesti, jollei tästä määräyksen luvusta muuta johdu
4 Viestintäverkkojen maadoitusten perusteet 14 Yleiskaapelointijärjestelmän suojaaminen Yleiskaapelointijärjestelmän sähköinen ja sähkömagneettinen suojaaminen on tehtävä standardisarjan SFS-EN ja standardin SFS-EN mukaisesti.
5 Laitetilojen maadoitus ja potentiaalintasaus Talojakamossa on oltava potentiaalintasauskisko tai -liitin, johon tarvittavat potentiaalintasausjohtimet voidaan liittää. Potentiaalintasauskiskosta tai - liittimestä on asennettava potentiaalintasausjohdin rakennuksen pienjännitejärjestelmän päämaadoituskiskoon tai, jos sellaista ei ole, maadoituselektrodiin menevään maadoitusjohtimeen tai itse maadoituselektrodiin
6 Laitetilojen maadoitus ja potentiaalintasaus Jos rakennuksessa ei ole liityntää pienjänniteverkkoon, talojakamon potentiaalintasauskisko tai -liitin on yhdistettävä maadoitusjohtimella standardin SFS mukaiseen maadoituselektrodiin Talojakamon ja alijakamoiden metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet on yhdistettävä luotettavalla tavalla potentiaalintasaukseen. Lisäksi talojakamossa kaapeleiden metalliset suojakerrokset on yhdistettävä potentiaalintasaukseen
7 Laitetilojen maadoitus ja potentiaalintasaus Useita rakennuksia sisältävän kiinteistön eri rakennusten alijakamoissa telineet, laitteet ja kaapelit on maadoitettava kuten talojakamossa Useita rakennuksia sisältävän kiinteistön eri rakennusten suojajohtimet ja toiminnalliset maadoitusjohtimet on kytkettävä yhteen yhteiseen päämaadoituskiskoon
8 Kiinteistön maadoitusjärjestelmä
9 Johdinnimitykset M Jännitteelle altis osa 1 Suojamaadoitusjohdin (PE) 1a Syöttävästä verkosta tuleva suojamaadoitusjohdin tai PEN-johdin 1b Suojamaadoitusjohdin PE-kiskon ja päämaadoituskiskon välillä 2 Pääpotentiaalintasausjohdin 3 Lisäpotentiaalintasausjohdin 4 Salamasuojausjärjestelmän (LPS) alastulojohdin, 5 Maadoitusjohdin T1 Perustusmaadoituslektrodi
10 TN-S-JÄRJESTELMÄ TN-S-järjestelmän käyttö sähköverkoissa on keskeinen edellytys EMC-vaatimusten toteutumisessa, minkä takia TN- S-järjestelmän käyttö on pakollista uudiskohteissa liittymiskohdan jälkeen (Rakennusten ulkopuolella olevissa jakeluverkon kaltaisissa verkoissa voidaan käyttää TN-Cjärjestelmää edellyttäen, että rakennusten välillä ei ole johtavia yhteyksiä kuten tietoliikenneverkkoja).
11 HÄIRIÖN SYNTY TN-C-S- JÄRJESTELMÄSSÄ
12 Viestintäverkkojen maadoitusten perusteet TN-järjestelmä luo perustan häiriöttömyydelle Potentiaalintasauksella voidaan parantaa häiriösuojausta Tarvittaessa häiriösuojausta voidaan parantaa potentiaalintasausverkolla tai potentiaalintasausrengasjohtimella
13 MAADOITUSVAIHTOEHDOT 1. tähtiverkkoon asennetut suojajohtimet (pienet kohteet, asuinrakennukset) 2. moninkertainen silmukoitu tähtiverkko (sopii pieniin asennuksiin, joissa on erilaisia pieniä, toisiinsa liitettyjä tietoliikennelaiteryhmiä)
14 MAADOITUSVAIHTOEHDOT Säteittäinen maadoitus + paikallinen potentiaalintasaus
15 MAADOITUSVAIHTOEHDOT 3. suojajohtimet on kytketty potentiaalintasausrengasjohtimeen (liike- ja toimistorakennukset, joissa on huomattavia määriä tietotekniikan laitteistoja) 4. yhteinen silmukoitu potentiaalintasausverkko (tämäntyyppinen verkko soveltuu asennuksiin, joissa on suuri määrä kriittisiä tietoliikennelaitteita).
16 MAADOITUSVAIHTOEHDOT Yhteinen silmukoitu potentiaalintasausverkko
17 MAADOITUSVAIHTOEHDOT
18 Tietotekniikan laitteiden toiminnallisista syistä tehdyt maadoitukset ja potentiaalintasaukset Tarvittaessa voidaan rakentaa potentiaalintasausrengasjohdin, johon tietoliikennelaitteiden toiminnallisista syistä tehdyt maadoitukset voidaan liittää lyhyellä yhdistysjohtimella Poikkipinta-ala 50 mm 2 Cu
19 Tietoliikennekaappien ja telineiden potentiaalintasausliitännät EMC-vaatimusten täyttämiseksi Potentiaalintasausliitäntöjen tulisi olla pieni-impedanssisia, potentiaalintasausjohdinta ei pidä asentaa käämiksi eikä niputettuna On ryhdyttävä sopiviin toimenpiteisiin, jotta vältetään potentiaalierot olemassa olevan ja uuden asennuksen välillä Jos tietoliikennekaapelien suojat päätetään telineessä esim. päätepaneeliin, se pitää kytkeä pienen impedanssin omaavalla liitännällä kaapin potentiaalintasaukseen Kaapin tai kehyksen metallirunkoa ei saa käyttää ainoana liitoksena
20 Tietoliikennekaappien ja telineiden potentiaalintasausliitännät EMC-vaatimusten täyttämiseksi Tilanteissa, joissa on useita kaappeja, jokainen kaappi pitää kytkeä potentiaalintasaukseen erikseen Jos samassa tilassa sijaitsee useita kaappeja, tilaan pitää sijoittaa potentiaalintasauskisko Kiskon pituuden pitää vastata välitöntä tarvetta ja siinä pitää olla vähintään 20 % varatila tulevaa kasvua varten
21 Tietoliikennekaappien ja telineiden potentiaalintasausliitännät EMC-vaatimusten täyttämiseksi Potentiaalintasausjohtimen poikkipinta ei saa olla pienempi kuin: 4 mm 2 kaapille, joka on matalampi tai yhtä suuri kuin 21 U 16 mm 2 kaapille, joka on korkeampi kuin 21 U 25 mm 2 usean kaapin sijoitustilan potentiaalintasauskiskolle U on standardissa EN määritelty korkeusyksikkö suuruudeltaan 44,45 mm (1 3/4 tuumaa)
22 Yhteisantenniverkon ja -järjestelmän suojaaminen Yhteisantenniverkon ja -järjestelmän maadoitukset ja potentiaalintasaukset on tehtävä standardin SFS-EN mukaisesti Häiriösäteilyn tehon ja häiriönsiedon yhteisantenniverkossa ja -järjestelmässä pitää täyttää standardeissa SFS-EN ja SFS-EN annetut raja-arvot
23 16 Antennimaston maadoitus Antennimasto on maadoitettava standardin SFS-EN mukaisesti poikkipinta-alaltaan vähintään 16 mm 2 keltavihreällä kuparijohtimella kiinteistön perusmaadoituselektrodiin ja tarvittaessa erilliseen salamasuojausjärjestelmän maadoituselektrodiin
24 Antennimaston maadoitus ST mukaan Maadoitusjohdin asennetaan antennimaston alapäästä suorinta tietä rakennuksen maadoituselektrodiin tai kiskoon Jos rakennuksessa on salamasuojausjärjestelmä, yhdistetään maston maadoitus lyhintä tietä siihen Poikkipinta 16 mm 2 Cu, 25 mm 2 Cu tai 50 mm 2 Fe Kuparijohdin voi olla eristämätön tai eristetty, Al- ja Fejohtimien oltava eristettyjä, eristeen väri KEVI Johdin kulkee mahdollisimman suoraa reittiä omassa asennusputkessaan
25 Antennimaston maadoitus ST mukaan Liitoksiin pitää päästä myöhemmin helposti käsiksi Jos käytetään alumiinijohdinta, kaapelikengissä ja liittimissä oltava merkintä Al tai Alu Antennia ei tarvitse maadoittaa, jos se on sisällä tai vaihtoehtoisesti ulkona ja vähintään 2 m alapuolella ja samalla sivusuunnassa alle 1,5 m rakennuksesta Maadoitusjohdinta ja antennikaapeleita ei saa asentaa tilaan, jossa säilytetään helposti syttyvää materiaalia ti tilaan, johon voi muodostua helposti räjähtävää kaasua
26 Antennimaston maadoitus ST mukaan
27 Yhteisantennijärjestelmän potentiaalintasaus Yhteisantennijärjestelmän taloverkon potentiaalintasaus tehdään talojakomon tähtipisteessä Laitekotelot, passiiviset rakenneosat ja koaksiaalikaapeleiden ulkojohtimet yhdistetään vähintään 4 mm 2 Cu-johtimella jakoverkon potentiaalintasauskiskoon, joka yhdistetään päämaadoituskiskoon
28 Yhteisantennijärjestelmän maadoitukset ja potentiaalintasaukset Antennin sijainti Maadoituksen ja potentiaalintasauksen tarve Rakennuksen sisällä tai ulkona ja vähintään 1 m katon alapuolella ja samalla sivusuunnassa alle 1,5 m rakennuksesta Rakennuksessa on salamasuojausjärjestelmä ja antennirakenne on sen suojaamassa tilassa Rakennuksessa on salamasuojausjärjestelmä ja antennirakenne ulottuu sen suojaaman tilan ulkopuolelle Rakennuksessa ei ole salamasuojausjärjestelmää ja antennirakenne on ulkona eikä ole vähintään 2 m katon alapuolella ja samalla sivusuunnassa alle 1,5 m rakennuksesta Vain potentiaalintasaus Vain potentiaalintasaus Antennimasto maadoitetaan suoraan ja lyhintä reittiä salamasuojausjärjestelmään Potentiaalintasaus Antennimasto maadoitetaan mahdollisimman lyhyttä reittiä ja ilman jyrkkiä mutkia perustusmaadoituselektrodiin tai päämaadoituskiskoon Potentiaalintasaus
29 Yhteisantennijärjestelmän maadoitukset ja potentiaalintasaukset, kun rakennuksessa ei ole salamasuojausjärjestelmää
30 Yhteisantennijärjestelmän maadoitukset ja potentiaalintasaukset, kun rakennuksessa on salamasuojausjärjestelmä
31 Yleiskaapelointijärjestelmän suojaaminen ylijännitteiltä Yleiskaapelointijärjestelmään saa asentaa ylijännitesuojalaitteita. Ylijännitesuojaukseen käytettävä laite ei saa haitata verkon käyttöä ja verkon suojalaitteineen on täytettävä tässä määräyksessä asetetut laatuvaatimukset
32 Yleiskaapelointijärjestelmän suojaaminen ylijännitteiltä Liityntäkaapeliin suoraan kytketylle yleiskaapelointijärjestelmän johdinparille asennetun suojalaitteen nimellisen tasasyttymisjännitteen johtimien ja maadoitusjohtimen liitäntäpisteiden välillä on oltava vähintään 370 V, kun kiinteistö sijaitsee taajama-alueen ulkopuolella Muutoin syttymisjännite on valittava suojattavan laitteen perusteella
33 Tele- ja muiden heikkovirtaverkkojen (IT) suojaus IT verkoissa signaalien taajuudet vaihtelevat laajasti DC GHz, samoin jännitetasot V Käytetyimmät suojauskomponentit ovat: kaasupurkausputki ja / tai Purkausdiodi
34 Tele- ja muiden heikkovirtaverkkojen (IT) suojaus Ylijännitesuojat jaotellaan neljään tyyppiin perustuen niiden kykyyn purkaa ylijännite- ja ylivirtapiikkejä (standardin IEC / EN mukaan): Tyyppi 1: 2,5 ka / johdin tai 5 ka yhteensä (10/350) (kategorian D1 testi) Tyyppi 2: 2,5 ka / johdin tai 5 ka yhteensä (8/20) (kategorian C2 testi) Tyyppi 3: 0,25 ka / johdin tai 0,5 ka yhteensä (8/20) (kategorian C1 testi) Tyyppi 4:kestoisuus pienempi kuin tyypillä 3
35 Tele- ja muiden heikkovirtaverkkojen (IT) suojaus
36 Tele- ja muiden heikkovirtaverkkojen (IT) suojaus
37 Tele- ja muiden heikkovirtaverkkojen (IT) suojaus Ylijännitesuojan valmistajan tulee ilmoittaa, mikä on suojan purkauskyky eli minkä tyypin suojasta on kyse sekä minkä tason päätelaitteen siihen voi kytkeä vai tarvitseeko se aina toisen suojan ennen päätelaitetta. Yleensä signaalityyppi tai käyttötarkoitus määrittää suojalle asettavat vaatimukset. Suojien valmistajat yleensä ilmoittavat mihin käyttötarkoitukseen mikin suoja soveltuu. Käyttäjän on kuitenkin määritettävä onko suojan kestettävä 10/350 aaltomuotoa vai riittääkö 8/20 aaltomuodon kestoisuus. Jos kaapeli tulee ulkoa rakennuksen sisään, on valittava aaltomuodolle 10/350 tarkoitettu suoja. Jos kaapelin sekä alku että loppupisteet sijaitsevat saman rakennuksen sisällä, riittää yleensä 8/20 aaltomuodon suoja.
38 Tele- ja muiden heikkovirtaverkkojen (IT) suojaus IT verkon ylijännitesuojien asennus, kaapelivaipan maadoitus Jotta suojavaipalla varustetun kaapelin suojasta saadaan täysi hyöty ylijännitesuojauksessa, on suojan molemmat päät maadoitettava Molempien maiden maadoitus voi johtaa siihen, että mahdolliset potentiaalierot pyrkivät tasaantumaan vaipan kautta eli siinä alkaa kulkea virtaa, mikä häiritsee signaalia ja pahimmassa tapauksessa kuumentaa kaapelia, niin että se vaurioituu Tämä voidaan estää maadoittamalla suojan toinen pää kiinteästi ja toinen esim. kaasupurkausputken kautta Tämä voidaan tehdä joko erillisellä erotussuojalla (kaasupurkausputki tai kipinäväli) tai ylijännitesuojaan sisällytetyllä erotuskomponentilla
39 Lisätietoja SFS SFS Sähköinfo Oy: Maadoituskirja 2014
Maadoittaminen ja suojajohtimet
Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi
Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola
Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa
SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE
SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen
Jussi-Petteri Vihavainen MAADOITUKSEN SUUNNITTELU
Jussi-Petteri Vihavainen MAADOITUKSEN SUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö
Valintaopas EN 62305- standardin mukaiseen turvalliseen salamasuojaukseen. TBS Salamasuojaustarvikkeet
TBS Salamasuojaustarvikkeet Valintaopas EN 6230- standardin mukaiseen turvalliseen salamasuojaukseen. TBS Salamasuojaustarvikkeet Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Vastuut Kiinteistön salamasuojauksesta
Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta
Viestintävirasto 43 E/2014 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren
Viestintävirasto 43 F/2015 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren
Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.
MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä
PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...
Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008
1 (10) Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:
Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan
8.9.2014. Selvitys viestintäverkkojen sähköisestä suojaamisesta. Viestintäviraston julkaisuja
Selvitys viestintäverkkojen sähköisestä suojaamisesta ja maadoituksista Viestintäviraston julkaisuja 8.9.2014 1 (37) Esipuhe Viestintävirasto teetti vuoden 2014 alkupuoliskolla Pekka Koivisto Oy:llä selvityksen
Antenniurakoinnin tilannekatsaus
Antenniurakoinnin tilannekatsaus Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Kuka on antenniurakoitsija? Antenniurakoitsijalta vaadittava pätevyys Määräys 65
Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12
Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön
Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010
1 (8) Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)
Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Syksy 2016
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Syksy 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Sähkön tuotanto
Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista
Viestintävirasto 65/2013 M 1 (14) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä x päivänä kesäkuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain
Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.
Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT
1. (1998.15) Ryhmäkeskukseen liitetään MMJ 5x2,5 johdolla uusi pistorasiaryhmä. Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksessa on 146 A. Kuinka pitkä saa ryhmäjohto kosketusjännitesuojauksen kannalta (automaattisen poiskytkennän)
Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä?
Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Pauli Suikkanen Elisa Oyj 1 Määräys velvoittaa Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön,
KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...
14.3.2015 1(6) Optisen liityntäverkon maadoitukset
14.3.2015 1(6) Optisen liityntäverkon maadoitukset Valokaapelissa ei tietoliikenne sinänsä edellytä metalliosia. Tieto kulkee optisesti lasikuidussa, joka on sähköisesti eriste. Valokaapelissa voi olla
Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy
Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 22.4.2013 2 Johtojärjestelmät Alumiinijohtimet vähintään 16 mm 2 Kaapelit on suojattava ympäristövaikutuksilta
Pienjännitejärjestelmien maadoitukset ja potentiaalintasaukset
Antti Heikkilä Pienjännitejärjestelmien maadoitukset ja potentiaalintasaukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikka Insinöörityö 8.5.2016 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika
Viestintävirasto 65/2013 M 1 (14) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain
Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset
SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS
TBS Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat
MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright
RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUSTEN MAADOITUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET
Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.sahkotieto.fi Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUSTEN
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki
Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet
Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet Viestintäviraston määräyksiä Johtava asiantuntija Ari Karppanen Viestintäviraston määräyksiä Tässä keskitytään Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.
Exi-laitteet ja niiden asennus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy
Exi-laitteet ja niiden asennus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 25.4.2013 2 Perusperiaate Piiriin menevä energia < MIE Piirissä varastoituva tai syntyvä energia < MIE Laitteiden ja komponenttien pintalämpötilat
Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin
Seppo Marttila 17.11.2015 1/9 Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Kaapelin rakenne FZVD2PMU Flex 2 / 4 / 8 / 16 / 24 x 12 x SML Seppo Marttila 17.11.2015
7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6
1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7
OMAKOTITALON UKKOSSUOJAUS
OMAKOTITALON UKKOSSUOJAUS Pauli Kurkoja Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan
SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin
Teollisuusautomaation standardit Osio 10
Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC
Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.
MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3
1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä x. päivänä yykuuta 20xx. Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)
Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit:
Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Ympäristön lämpötila ja ulkoiset lämmönlähteet. Veden esiintyminen. Mekaaniset vaikutukset esim. iskut, puristukset, taivutukset, tärinä. Sähkölaitteiden läheisyys
Pienjännitejakeluverkko
Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty
HDC 630. Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00. Maaliskuu 2008
HDC 630 Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00 996 450 940 400 100 889 8174 Maaliskuu 2008 Asennusohje Tämän tuotteen saavat asentaa ja sitä saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat kaapeliasennukset,
Antenniverkon rakenne ja mittausvaatimuksiin tarkennuksia Viestintäviraston määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista täsmentyy
Antenniverkon rakenne ja mittausvaatimuksiin tarkennuksia Viestintäviraston määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista täsmentyy Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto
Sähkölaitteistojen tarkastukset
Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston
SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme
HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ
YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,
Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala
Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen
Viestintäviraston määräykset ja huomioita seutuverkkojen tarkastuksista
Viestintäviraston määräykset ja huomioita seutuverkkojen tarkastuksista Suomen Seutuverkot ry:n syysseminaari 2015 Johtava asiantuntija Ari Karppanen Viestintäviraston määräykset Tässä keskitytään pääasiassa
S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010
1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä
1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)
SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset. Tapani Nurmi SESKO ry
SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Sähköasennusstandardien aiheet ja esikuvat SFS 6000 Uusittu 2012 HD 60364 IEC 60364 SFS 6001 Uusittu 2015 EN 61936
Sähköverkon laskentaesimerkkejä millainen laskenta on hyväksyttävä VTS 008 PAAVO HAKALA TMI PAAVO HAKALA KOULUTUS
Sähköverkon laskentaesimerkkejä millainen laskenta on hyväksyttävä VTS 008 PAAVO HAKALA TMI PAAVO HAKALA 22.10.2014 KOULUTUS Käsitteitä laskennassa Oikosulkuvirta I c on ylivirta joka aiheutuu sähköpiirin
Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007
1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain
Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja:
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 19.1.14 AKKU (versio 1.1.8) ohjelman esittely AKKU-ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 7 XML-pohjaisessa,
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02
Pientalorakentajan. tietoliikenneopas
Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...
Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610
Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ANTENNIJÄRJESTELMÄN TALOVERKON
ESD- seminaari. Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 3.11.2006 JYH
ESD- seminaari Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 1 Tarkoitus Suojamaadoitus ja potentiaalintasaus: pyritään hallitsemaan staattisen sähkön, sähkölaiteen eristysvian,
1 (18) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)
Artic ylijännitesuojat
Artic ylijännitesuojat Tehokas suoja sähkölaitteiden ja verkon toimivuudelle Sähkölaitteiden ja verkon toimivuus Strömfors Artic ylijännitesuojat Verkkojännitteessä esiintyy toisinaan hetkellisiä ylijännitteitä.
Pientalorakentajan tietoliikenneopas Pientalojen kehittyvät viestintäpalvelut Eri laajakaistatekniikat ovat kehittyneet ja tulevat kehittymään voimakkaasti. Valokaapeliin perustuvilla laajakaistatoteutuksilla
Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu
Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Parikaapelit Suojaamattomat Cat6 U/UTP-parikaapelit nousu- ja kerroskaapelointiin.
Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija
Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan
SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka
SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana
System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja
Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact
HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset
Maadoitusjärjestelmät hankkeen tuloksia
Maadoitusjärjestelmät hankkeen tuloksia Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 4.2.2016 Hilton Helsinki Airport, Vantaa Antti Mäkinen, Tampereen teknillinen yliopisto Projektipäällikkö Tommi Lähdeaho, Elenia
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,
TYÖTURVALLISUUS ANTENNIASENNUSTÖISSÄ
TYÖTURVALLISUUS ANTENNIASENNUSTÖISSÄ Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi (Ohjeen laatinut työryhmä: Martti Kemppi/Martti Kemppi Oy, Alpo Siitonen/Digita Oy, Aapo Vesala/Telekymi Ky, Pekka
TUKES OPAS RÄJÄHDETILOJEN UKKOSSUOJAUS TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Räjähdetilojen ukkossuojaus
TUKES OPAS RÄJÄHDETILOJEN UKKOSSUOJAUS Räjähdetilojen ukkossuojaus 1 2 Räjähdetilojen ukkossuojaus Räjähdetilojen ukkossuojaus Turvatekniikan keskus (TUKES) valvoo räjähdetehtaita ja -varastoja. Tämä opas
SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA
13.03.2012 KOUVOLA SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA ARTO SAASTAMOINEN Aikataulut Lausunnolle lokakuussa 2011 Lausuntoaika päättyi 13.1 2012 Lääkintätilastandardiehdotus (710)sekä
K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications
K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom.
Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä
Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten
Enston kaapeliasennustuotteet. pienjännitteelle
Enston kaapeliasennustuotteet pienjännitteelle Enston ratkaisut laadukkaaseen sähkönjakeluun Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen
Sähköasennusten suojaus osa1
Sähköasennusten suojaus osa1 Perussuojaus ja syötön automaattinen poiskytkentä Tapio Kallasjoki 9/2013 SUOJAUKSEN TARKOITUS SUOJAUS SÄHKÖ- ISKULTA SUOJAUS LÄMMÖN VAIKUTUKSILTA YLIVIRTA- SUOJAUS YLIJÄNNITE
SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1
Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.
Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2002 Pienten moottorigeneraattoreiden suojaukset Sähköalan
Tekninen esite Pienjännitekojeet
Tekninen esite Pienjännitekojeet Al/Cu -yleisliittimet Esite OZX 1 FI -07/7-11 MDN42 ASEA BROWN BOVERI Al/Cu -yleisliittimillä liitos ei löysty Luotettava yleisliitin sekä alumiini- että kuparikaapeleille
CAVEL CAVEL DKTCOMEGA:n tehtävä
koaksiaalikaapelit Italiana Conduttori Srl on valmistanut koaksiaalikaapeleita CAVEL tuotemerkillä vuodesta 1968 alkaen. Näiden vuosien aikana yritys on jatkuvasti kasvanut. CAVEL on tunnettu ja saanut
Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä
Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M Antennialan tekniikkapäivä 30.10.2014 Esityksen sisältö Määräykseen ehdotetut keskeiset muutokset Määräyksen lausuntokierros ja voimaantulo Mistä saa lisätietoja määräyksestä?
Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)
Suojaus sähköiskulta Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Perusperiaate (asennuksissa ja laitteissa): Vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa Perussuojaus Yhden vian
1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.
1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.
EMC:n perusteet. EMC:n määritelmä
EMC:n perusteet EMC:n määritelmä Järjestelmän tai laitteen kyky toimia tyydyttävästi sähkömagneettisessa ympäristössään tuottamatta muille laitteille tai järjestelmille niille sietämätöntä häiriötä tässä