Source: http://docplayer.fi/324932-1-sisallysluettelo-2.html
Timestamp: 2016-10-27 07:30:01+00:00
Document Index: 21238902

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'kko ']

⭐1. Sisällysluettelo 2
1 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2. Turvaohjeita 3 3. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 4 4. Painikkeet 5 5. Näyttö 5 6. Tehdasasetukset 6 7. Asetusten muuttaminen Kellonaika ja viikonpäivä Kuukauden ja päivän valinta AU = automaattinen kesä-/talviajan vaihto cha = viikonpäiväperusteinen kesä-/talviajan vaihto no = ei kesä-/talviajan vaihtoa Perustoiminnot Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa Tarkastaminen muuttaminen poisto reset Käsiohjaus Tekniset tiedot 182 2. Turvaohjeita 3 FIN Kellokytkimen saa asentaa vain sähköasentaja. Asennusohjeita: Asennus sähköturvallisuusmääräyksiä noudattaen. Soveltuu käytettäväksi vain kuivissa tiloissa (IP 20). Kun laite on asennettu VDE 0100 osa 40:n mukaisesti, ovat kosketettavat osat kaksoiseristettyjä (suojausluokka II). Käytössä huomioon otettavaa: Kellokytkimien suunnittelussa asetamme erittäin korkeat vaatimukset elektroniikan häiriönsietoisuudelle. Tämän laitteen häiriönsietoisuus ylittää merkittävästi määräysten mukaisen tason. Joissakin tapauksissa, jos häiriöitä ilmenee poikkeuksellisen runsaasti, saatetaan tarvita lisäsuojausta (käyttämällä esim. häiriönpoistovaristoria, suojadiodia tai RC-suodatinta). Ääritapauksissa on suositeltavaa lisäksi asentaa erotusrele, kontaktori tai verkkohäiriösuodatin. Painikkeita ei saa painaa terävillä esineillä, esim. neuloilla, koska ne voivat vahingoittaa kumipainikkeita. Huomio: Kun kellokytkimen käyttöjännitteenä on suojajännite, täytyy kytkettävän jännitteen olla myös suojajännitettä. Kun kellokytkimen käyttöjännitteenä on muu kuin suojajännite, ei kytkettävä jännite saa olla suojajännitettä.3 3. Asennus, käyttöönotto, liittäminen Asennus Asenna kellokytkin DIN-kiskoon pinta-asennus lisätarvikkeilla pinta-asennussarja 2-3 moduulia leveille laitteille, artikkelinumero Käyttöönotto Päivämäärä ja Keski-Euroopan kellonaika on asetettu tehtaalla. Kellokytkin on energiansäästötilassa. Vain kaksoispiste vilkkuu näytössä. Paina mitä tahansa näppäintä: Kellokytkin aktivoituu Näytössä näkyy kellonaika (viikonpäivä) Siirrä kellonaikaa tunnilla eteenpäin Suomen aikaan (ks. 7.1) AC DC + AC DC Liitäntä Katso tyyppikilven arvot! Paina mitä tahansa näppäintä: Kellokytkin aktivoituu Näytössä näkyy kellonaika ja viikonpäivä Huomio: Kellokytkin aktivoituu verkkojännitteen kytkemisen jälkeen automaattisesti noin 1-2 minuutissa.4 4. Painikkeet 5 FIN Ohjelmoinnin aloitus Kellonajan asetus, ohjelmoinnin lopetus Viikonpäivän/ -päivien valinta Kytkentäaikojen nollaus tunnin, päivän, vuoden asetus Käsikytkimet Reset minuuttien, kuukauden, vuoden asetus Kesä-/talviajan vaihto 5. Näyttö date = päivä Kesäajan näyttö AM/PMaamu- iltapäivä DCF 77- vastaanotto kanava 1 kanava 2 Kytkentätila = viikonpäivä tunnit - kellonaika viikonpäivä - päivä - kesäajan alku/ loppu minuutit - kellonaika kuukausi - kuukausi - kesäajan alku/ loppu vuosi - päivä/kuukausi Impulssi/jakso Ohjelman ohitus Automaattiasento Käsiohjaus5 6. Tehdasasetukset 6 Kellonajan asetus on tehdasasennuksena Keski-Euroopan ajassa. Suomen aikaa varten pitää kellonaikaan lisätä yksi tunti. Kesä-/talviajan vaihtoa varten on ohjelmoitavissa 3 eri tapaa. Tehdasasetuksena on Keski-Euroopan aika sekä päiväys ja automaattinen kesä-/talviajan vaihto (AU). Toimintatavat: AU Automaattinen kesäajan vaihto, ks Kesä-/talviajan vaihto tapahtuu viranomaisten määrääminä päivinä. Tämä vastaa Suomessa käytössä olevaa vaihtotapaa. cha Viikonpäivän perusteella tehtävä kesä- ja talviajan vaihto, ks Asetetaan käsin voimassaolevat kesäajan alkamis- ja päättymisajat. Esim. Kuluvan vuoden maaliskuun viimeinen sunnuntai (kesäajan alku) Kuluvan vuoden lokakuun viimeinen sunnuntai (kesäajan loppu) Seuraavina vuosina kesäajan vaihto tapahtuu aina oikean viikon oikeana päivänä. no Ei kesäajan vaihtoa, ks AM/PM-tilan muuttaminen (12-tuntinen kellonajan näyttö) Kellokytkin on perustilassa. 1. Paina ja pidä h-näppäin painettuna 2. Paina kerran Res-näppäintä kaikki näytön segmentit näkyvät näytössä noin yhden sekunnin kuluttua näyttöön tulee: AM, ja 3 (keskiviikko) Toimintatapa AU on aktiivinen = tehdasasetus 3. Vapauta h-näppäin 4. Valitse tarvittava toimintatapa, ks tai tai Aseta kellonaika ja viikonpäivä, ks. 7.16 7. Asetusten muuttaminen FIN 7 Huomio: Aloitetut ohjelmoinnit ja muutokset voidaan milloin vain keskeyttää painamalla -näppäintä. 7.1 Kellonaika ja viikonpäivä Paina kerran -näppäintä Kaksoispiste lakkaa vilkkumasta! Kellonajan asetus: h-näppäimellä tunnit m-näppäimellä minuutit Huomautus viikkokellokytkimelle: Kun on valittu No =ei kesä-/talviajan vaihtoa - ks pitää asettaa myös viikonpäivä Day-painikkeella. 1 - maanantai 2 - tiistai 3 - keskiviikko : 7 - sunnuntai Paina lopuksi -näppäintä kerran. Tietojen syöttö on valmis.7 7.2 Kuukauden ja päivän valinta AU tai cha tai no AU = automaattinen kesä-/ talviajan vaihto Paina kerran -näppäintä. Kaksoispiste lakkaa vilkkumasta! Paina kerran + 1h-näppäintä, AU tulee näyttöön Paina kerran Prog-näppäintä Vuoden asettaminen: m- tai h-näppäimellä Paina kerran Prog-näppäintä Kuukauden ja päivän asettaminen: m-näppäimellä kuukausi h-näppäimellä päivä Huomio: Prog-näppäintä painelemalla voidaan lukea kesäajan alkamispäivämäärä, esim , ja päättymispäivämäärä, esim Paina -näppäintä, tietojen syöttö on valmis.8 7.2.2 cha = viikonpäivän perusteella tehtävä kesä-/talviajan vaihto FIN 9 Paina kerran -näppäintä. Kaksoispiste lakkaa vilkkumasta! Painele + 1h-näppäintä kunnes cha tulee näyttöön Paina kerran Prog-näppäintä Vuoden asettaminen: m- tai h-näppäimellä Vahvista Prog-näppäimellä Kuukauden ja päivän asettaminen: h-näppäimellä päivä m-näppäimellä kuukausi9 10 Vahvista Prog-näppäimellä. Kesäajan alku näkyy näytössä. Yksilöllisen kesäajan alun asettaminen: m-näppäimellä kuukausi h-näppäimellä päivä Vahvista Prog-näppäimellä. Kesäajan loppu näkyy näytössä. Yksilöllisen kesäajan lopun asettaminen: m-näppäimellä kuukausi h-näppäimellä päivä Paina -näppäintä, tietojen syöttö on valmis.10 7.2.3 no = ei kesä-/talviajan vaihtoa vain viikkokellokytkimellä FIN 11 Paina kerran -näppäintä. Kaksoispiste lakkaa vilkkumasta! Painele + 1h--näppäintä kunnes no tulee näyttöön. Tällöin kellokytkin toimii ilman päivämäärää! Paina -näppäintä, tietojen syöttö on valmis! Huomio: Viikonpäivän asetus, ks. 7.1.11 8. Perustoiminnot 12 Kytkentäaika ja -tila voidaan asettaa molemmille kanaville erikseen. Symboli: CH1: = kanava 1 päällä CH2: = kanava 2 pois päältä Nämä toiminnot ovat mahdollisia: Kytkentäkäskyt vain kanavalle 1 Kytkentäkäskyt vain kanavalle 2 Samat kytkentäkäskyt kanaville 1 ja 2 (kytkentäaika ja -tila ovat identtiset) Samat kytkentäajat kanaville 1 ja 2, kuitenkin eri kytkentätiloilla Vapaan muistipaikan valinta: Painele Prog-näppäintä kunnes : tulee näyttöön. Kytkentäajan asettaminen: m-näppäimellä minuutit h-näppäimellä tunnit Viikonpäivän asetus: Viikonpäivien yhdisteleminen, ks. 9 Kytkentätilan asettaminen: -näppäimellä joko tai Huomio: Kytkentätila kanaville 1 tai 2 voidaan jättää pois. Ei symboleita näytössä ei kytkentää. Paina Prog-näppäintä, tietojen syöttö on valmis. Vapaa muistipaikka, johon voit ohjelmoida uusia asetuksia, näkyy näytössä tai Paina -näppäintä, tietojen syöttö on lopetettu. Näytössä näkyy kellonaika.12 9. Viikonpäivien yhdisteleminen vain viikkokellokytkimellä FIN 13 Voit valita yksittäisen viikonpäivän tai jonkun kiinteästä yhdistelmästä. Valitse viikonpäivä kytkentäohjelmallesi. 1 maanantai, 2 tiistai, 3 keskiviikko..., 7 sunnuntai Esimerkki: Maanantai... perjantai (kello 8.00 päälle; kello pois päältä) Vapaan muistipaikan valinta: Painele Prog-näppäintä kunnes : tulee näyttöön Paina kerran Day-näppäintä, kaikki 7 viikonpäivää ovat aktiivisia. Viikonpäivän aktivointi/ passivointi: Paina Day-näppäintä vaiheittain Huomio: Aseta kytkentäaika ja -tila = päällä; = pois päältä halutuille kanaville. Perustoiminnot, ks. 8.13 14 Paina kerran Prog-näppäintä, tietojen syöttö on valmis. Seuraava vapaa ohjelmapaikka on näkyvissä mikäli haluat jatkaa ohjelmointia, tai paina kerran -näppäintä ohjelmoinnin lopettamiseksi, jolloin kellonaika tulee näyttöön. Huomautus: Seuraavien toimintojen kellonajan, päivämäärän tai kytkentäohjelman lukemisen, muuttamisen tai poistamisen DCF-aikasignaalin vastaanoton verkkovirtakatkoksen jälkeen kellokytkimen kytkentätila päivittyy automaattisesti.14 10. Tarkastaminen muuttaminen poisto reset Ohjelmointisisällön tarkastaminen vaiheittain Ohjelmointisisällön muuttaminen, korvaaminen Ohjelmointisisällön poistaminen Päivämäärän ja kellonajan poistaminen Tarkastaminen Paina vaiheittain Prog-näppäintä. Jokainen syötetty ohjelmatieto näytetään ohjelman loppuun saakka. Tämän jälkeen näkyy näytössä: vapaa muistipaikka : vapaiden muistipaikkojen lukumäärä (esim. Fr 10) Muuttaminen Painele Prog-näppäintä kunnes muutettavaksi haluttu kytkentäkäsky näkyy näytössä. Muuta kytkentäkäskyä kuten kohdissa 8 9 on esitetty: 15 Yksittäisen kytkentäkäskyn poistaminen Painele Prog-näppäintä kunnes poistettavaksi haluttu kytkentäkäsky näkyy näytössä. Paina kerran Clear-näppäintä. Haluttu kytkentäkäsky on poistettu.15 FIN 16 Kaikkien kytkentäkäskyjen poistaminen Paina Prog-näppäintä kunnes näytössä näkyy FRxx Paina kerran Clear-näppäintä. Näytössä näkyy CL Paina pitkään Clear-näppäintä. Kaikki kytkentäkäskyt on poistettu! Näytössä näkyy muistipaikkojen maksimimäärä. Reset Paina Res-näppäintä. Päivämäärä ja kellonaika nollataan. Tehdasasetus, AU = automaattinen kesä- ja talviajan vaihto, on aktiivinen ( , klo 00:00) Kaikki näytön segmentit näkyvät noin 2 sekunnin ajan, jonka jälkeen näytössä on 00:00. Päivämäärän ja kellonajan asettaminen ks. kohdat 6 ja 7.16 11. Käsiohjaus 17 Kytkentätilaa voidaan muuttaa käsin. Kytkentäohjelma säilyy kuitenkin muistissa. 1 kanavalle 1 2 kanavalle 2 = Automaattikäyttö = pois päältä = päällä Kytkennät tapahtuvat ohjelmoituina aikoina = Käsiohjaus = päällä = pois päältä Käsin tehty ennakkovalinta, joka poistuu automaattisesti seuraavan ohjelmoidun kytkentäkäskyn kohdalla. FIX = ohjelman ohitus FIX = ohitus päällä FIX = ohitus pois päältä Käsin tehty ohitus, josta voidaan poistua automaattiasentoon vain -näppäimellä.17 12. Tekniset tiedot FIN 18 Mitat (k x l x s) mm Asennusaukko mm Paino g (noin) Verkkoliitäntä Tehonkulutus Kytkentäteho ohminen kuorma (VDE, IEC) induktiivinen kuorma cos ϕ 0,6 hehkulamppukuorma Releulostulo Kontaktit Käyntitarkkuus Varakäyntiakku Varakäynti Lyhin kytkentäaika Ohjelmoitavissa Muistipaikkoja Kytkennän esivalinta Käsikytkin Kytkentätilan näyttö Viikonpäivien yhdisteleminen Kesä-/talviajan vaihto Varastointilämpötila Suojaus-/tiiveysluokka Liitäntätapa Sinetöintimahdollisuus 1 kanavainen vuorokausikello 45 x 36 x x ks. tyyppikilpeä ks. tyyppikilpeä 16 A/250 V AC 2,5 A/250 V AC 1000 W potentiaalivapaa 1 tai 2 vaihtokontaktia ± 2,5 s/vrk, +20 C litium 3 vuotta valmistuksesta 1 minuutti 1 min välein 12 kyllä automaatti/kytkennän esivalinta Fix päällä Fix pois päältä kyllä. automaattinen/vapaasti valittavissa - 25 C + 55 C II/IP 20 Katoamattomat ± ruuviliittimet kyllä 1 tai 2 kanavainen viikkokello 45 x 36 x x ks. tyyppikilpeä ks. tyyppikilpeä 16 A/250 V AC 2,5 A/250 V AC 1000 W potentiaalivapaa 1 tai 2 vaihtokontaktia ± 2,5 s/vrk, +20 C litium 3 vuotta valmistuksesta 1 minuutti 1 min välein 20/30 kyllä automaatti/kytkennän esivalinta Fix päällä Fix pois päältä kyllä kiinteät yhdistelmät automaattinen/vapaasti valittavissa - 25 C + 55 C II/IP 20 Katoamattomat ± ruuviliittimet kyllä Samankaltaiset tiedostot
KO050190 PEMK 295 ET-200 KÄYTTÄJÄN OPAS VUOSIKELLOT ET-205 ET-205.1 (Pääkello) ET-210 ET-210.1 (Pääkello) ET-215 ET-215.1 (Pääkello) 0 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen erittely 2 Perusnäyttö 3 1. Ohjelmointi Lisätiedot EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800
EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin, Lisätiedot LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot
LK Webserver ICS.2 Rakenne LK Webserveriä ICS.2 käytetään LK Huonesäädön ICS.2 ohjaamiseen matkapuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta. Intuitiivisen käyttöliittymän avulla on helppo seurata, ohjata Lisätiedot Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329903
Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet Lisätiedot www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje
www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan Lisätiedot Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen
FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön. Lisätiedot Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418
JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen Lisätiedot VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi
VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi Lisätiedot DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL
DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL TRIAX DVB 63S/65S TRIAX Käyttöohje 1 SOUMI JOHDANTO Turvaohjeita Lue oman turvallisuutesi vuoksi turvaohjeet huolellisesti ennen vastaanottimen käyttöönottoa. Valmistaja ei Lisätiedot TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa
LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa Käyttöohjekirja Malli n:o: CL 515T38+SE SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄOMINAISUUDET...1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET.....1 Lisätiedot ELEKTRODENPOSITIONERUNGSANLEITUNG ELECTRODE PLACEMENT GUIDE GUÍA PARA LA COLOCACIÓN DE ELECTRODOS GUIDA AL POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI
Art. no. 1565 2006/05 ELEKTRODENOITIONERUNGANLEITUNG ELECTRODE LACEMENT GUIDE GUÍA ARA LA COLOCACIÓN DE ELECTRODO GUIDA AL OIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI OVERZICHT LAATING VAN DE ELEKTRODEN Elektrodeplasseringsguide Lisätiedot Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.
Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti Lisätiedot Gigaset AS180/AS280. Luurin yleiskuva. h Puhelinluettelo-näppäin 2. d Kaiutinnäppäin. U Selaus ylös/alas u-näppäimellä ja äänenvoimakkuuden
Gigaset AS180/AS280 Luurin yleiskuva 1 Akkujen varaus 2 Näyttönäppäimet 3 Viestinäppäin vilkkuu: uusi viesti saapunut 4 AS180: 1 h Puhelinluettelo-näppäin AS280: d Kaiutinnäppäin 5 Ohjausnäppäin (u) 6 Lisätiedot Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041
Käyttöohje TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.041 Connectivity Sisällysluettelo Kaukosäädin Tv-toiminnot... 3 Laitteen etureunan käyttöpainike... 4 Lisätiedot KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä
KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän Lisätiedot Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...
Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet... Lisätiedot Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje
Elisa Viihde TV palveluiden käyttöohje Päivitetty 29.3.2009 1 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö... 4 2 Laitteiden asentaminen... 4 2.1 Pikaohje laitteiden asennukseen... 4 2.2 Digiboksin asentaminen... 5 2.2.1 Lisätiedot 5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10
G3 Shortguide Onnittelut uuden evolution wireless G3-mikrofonijärjestelmän hankinnasta Tämän pikaohjeen tarkoitus on auttaa kaikkia uusia käyttäjiä - ja erityisesti heitä, joilla ei ole teknistä taustaa Lisätiedot Bruksanvisning & monteringsanvisning Manöverpanel 3010 413 Instructions for use and assembly Control panel 3010 413 Gebrauchs- & Montageanleitung
Bruksanvisning & monteringsanvisning Manöverpanel 3010 413 Instructions for use and assembly ontrol panel 3010 413 Gebrauchs- & Montageanleitung Bedieneinheit 3010 413 Instructions d utilisation & de montage Lisätiedot Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat
Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3 Lisätiedot RadioLINK ASENNUSPOHJA
RadioLINK ASENNUSPOHJA Monitoistimella Malli: Ei168RC Käyttöohje Sisältää ensiarvoisen tärkeää tietoa tuotteen asennuksesta ja toiminnasta. Lue huolellisesti läpi. Jos vain asennat tuotteen, muista lopuksi Lisätiedot Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje
Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10 Lisätiedot SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot... Lisätiedot KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3 Lisätiedot WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60
WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa. Lisätiedot Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet 2537403 FI 1112
Defensor PH15/PH15A Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin Käyttöohjeet 2537403 FI 1112 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Käyttöohjeen merkinnät 4 2 Turvallisuus 6 3 Tuotekuvaus 8 Lisätiedot Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a
Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa Lisätiedot KÄYTTÖOHJE. Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta.
CASIO-moduuli 3202 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. SGW-300H-1 SGW-300HD-1 Sovellutukset Kellon sisäänrakennettuja antureita voi käyttää barometrisen paineen, lämpötilan Lisätiedot AR-C260 AR-C260M KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN VÄRIKOPIOKONE/KIRJOITIN (AR-C260) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C260M) (verkkoskanneri) MALLI