Source: http://docplayer.it/1787260-Laser-24-se-29-se-master-24-se-29-se.html
Timestamp: 2017-08-21 22:07:12+00:00
Document Index: 28129374

Matched Legal Cases: ['art.32', 'art. 4', 'art.4', 'art. 3', 'art. 3', 'art.1', 'art.3']

LASER 24 SE-29 SE MASTER 24 SE-29 SE - PDF
Download "LASER 24 SE-29 SE MASTER 24 SE-29 SE"
1 LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER IL MODELLO LASER 24 SE-29 SE MASTER 24 SE-29 SE IL CALORE DELLA CASA IMPORTANTE LA PRIMA ACCENSIONE DELLA CALDAIA E LA CONVALIDA DELLA GARANZIA DEVONO ESSERE ESEGUITE DA UN TECNICO AUTORIZZATO IN CASO CONTRARIO LA GARANZIA STESSA VERRA' CONSIDERATA DECADUTA
2 INDICE Avvertenze pag. 2 Dati tecnici pag. 3 Istruzioni per l'installatore pag. 7 Istruzioni per la Regolazione pag. 16 Istruzioni per l'utilizzo pag. 28 DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE Le caldaie Hermann hanno ottenuto la certificazione CE (DM 2 Aprile 1998 regolamento di attuazione art.32 Legge 10/91) per tutti i paesi europei e sono conformi alla Direttiva gas 90/396, alla direttive compatibilità elettromagnetica CE 89/336, alla Direttiva rendimenti CE 92/42 e rispondono ai requisiti di rendimento minimo a carico nominale ed al 30% del carico previsti dal DPR 412 (regolamento di attuazione Legge 10/91, art. 4, comma 4). 1
3 AVVERTENZE Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto ed è a corredo di ogni caldaia. Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di Installazione, d'uso e manutenzione. Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione. L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza delle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato. Per personale professionalmente qualificato s'intende quello avente specifica competenza tecnica del settore dei componenti di impianti di riscaldamento ad uso civile e produzione acqua calda, come previsto nella Legge N 46/90 del 05/03/90. E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso, e comunque da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso. Importante: questa caldaia serve a riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica; deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o ad una rete di distribuzione di acqua calda compatibile alle sue prestazioni ed alla sua potenza. Non lasciare alla portata dei bambini tutto il materiale tolto dalla caldaia (cartone, chiodi, sacchetti di plastica, ecc.) in quanto fonti di pericolo. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento disattivare l'apparecchio astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. L'assistenza e la riparazione della caldaia dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio. Allorché si decida di non utilizzare più l'apparecchio, si dovranno rendere innocue quelle parti che possono causare potenziali fonti di pericolo. Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare installata la caldaia, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore. Dovrà essere destinata solo all'uso per il quale è stata espressamente prevista. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. E' vietata l'utilizzazione dell'apparecchio per scopi diversi da quanto specificato. Questo apparecchio deve essere installato esclusivamente a parete. 2
4 DATI TECNICI TABELLA DATI TECNICI CARATTERISTICHE TECNICHE LASER 24 SE MASTER 24 SE LASER 29 SE MASTER 29 SE Certificazione CE n 0063AR AR AR AR4550 Tipo C C C C Categoria II 2H3+ II 2H3+ II 2H3+ II 2H3+ Portata termica max (Hi) kw Portata termica min (Hi) kw 10,5 10,5 13,2 13,2 Potenza termica max (Hi) kw 24,3 24,3 28,1 28,1 Potenza termica min (Hi) kw No x ponderato mg/kwh CO misurato (a Qn) ppm RENDIMENTO MISURATO Rendimento nom. % 90,5 90, %Pn % ,5 DATI RISCALDAMENTO Regolazione temp.acqua risc. C Vaso espansione l Pressione vaso espansione bar Pressione max di esercizio bar Temperatura max C DATI SANITARIO Capacità bollitore l / 60 / 60 Prelievo continuo delta T 25 C l/min ,4 16,5 Prelievo continuo delta T 35 C l/min Portata specifica (pren625) l/min ,4 17 Portata acqua min l/min 2,5 / 2,5 / Pressione max sanitario bar 6 7,5 6 7,5 Pressione min sanitario bar 0,4 / 0,4 / Regolazione temp.min/max C 35/65 35/65 35/65 35/65 CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione/frequenza V/Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz Potenza W Classe II II II II Protezione IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D CARATTERISTICHE DIMENSIONALI Larghezza mm Altezza mm Profondità mm Peso kg COLLEGAMENTI Mandata/Ritorno impianto 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" Entrata/Uscita acqua sanitaria 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" Gas 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" Diam.tubo asp./scarico concentrico mm 60/100 60/100 60/100 60/100 Lunghezza conc.min/max m 1-3 / 4 vert. 1-3 / 4 vert. 1-3 / 4 vert. 1-3 / 4 vert. Diam.tubo asp./scarico sdoppiato mm Lunghezza sdop. min/max m PRESSIONE ALIMENTAZIONE GAS G20 mbar G30/31 mbar 30/37 30/37 30/37 30/37 CONSUMO GAS Qmax G20 m3/h 2,85 2,85 3,27 3,27 G30 kg/h 2,12 2,12 2,44 2,25 G31 kg/h 2, ,4 2,4 Qmin G20 m3/h 1,11 1,29 1,62 1,62 G30 kg/h 0,82 0,82 1,04 1,04 G31 kg/h 0,81 0,81 1,02 1,02 3
5 DATI TECNICI Modelli caldaie L (mm) H (mm) P (mm) X (mm) Y (mm) Q (mm) Z (mm) LASER SE MASTER SE LEGENDA: SCHEMA DI FUNZIONAMENTO CALDAIA MOD. "LASER SE" 1- By-pass impianto. 2- Rubinetto scarico impianto. 3- Circolatore. 4- Vaso espansione. 5- Valvola gas. 6- Bruciatore 7- Scambiatore primario. 8- Convogliatore fumi. 9- Sonda pressostato fumi. 10- Ventilatore. 11- Termostato sicurezza acqua. 12- Valvola sfogo aria. 13- Pressostato mancanza acqua. 14- Valvola sicurezza circ. riscald. 3 bar. 15- Valvola deviatrice motorizzata. 16- Scambiatore sanitario. 17- Pressostato precedenza sanitario. 18- Sonda sanitario. 19- Rubinetto regolaz. ingresso acqua sanit. Attenzione: questo schema ha carattere solamente FUNZIONALE. Per la realizzazione degli allacciamenti idraulici utilizzare ESCLUSIVAMENTE la dima di fissaggio o il disegno contenuto nel paragrafo "Installazione". GAS RIT. MAN. RISCALDAMENTO RIEMPIMENTO IMPIANTO USCITA INGRESSO SERVIZI 4
6 DATI TECNICI SCHEMA DI FUNZIONAMENTO CALDAIA MOD. "MASTER SE" LEGENDA: 1- By-pass impianto. 11- Termostato sicurezza acqua. 2- Rubinetto scarico impianto. 12- Valvola sfogo aria. 3- Circolatore. 13- Valvola sicurezza circ. riscald. 3 bar. 4- Vaso espansione. 14- Valvola deviatrice motorizzata. 5- Valvola gas. 15- Pressostato mancanza acqua. 6- Bruciatore. 16- Bollitore. 7- Scambiatore primario. 17- Vaso idrico. 8- Convogliatore fumi. 18- Rubinetto scarico bollitore. 9- Ventilatore. 19- Bulbo sanitario. 10- Sonda pressostato fumi. 20- Valvola sicurezza 8 bar. RICIRCOLO RIEMPIMENTO IMPIANTO GAS RIT. MAN. RISCALDAMENTO INGRESSO USCITA SERVIZI Attenzione: questo schema ha carattere solamente FUNZIONALE. Per la realizzazione degli allacciamenti idraulici utilizzare ESCLUSIVAMENTE la dima di fissaggio o il disegno contenuto nel paragrafo "Installazione". 5
7 DATI TECNICI PREVALENZA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO MOD. LASER-MASTER 24 SE PREVALENZA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO LASER-MASTER 29 SE 6
8 INSTALLAZIONE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE LEGGI E NORME DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL INSTALLAZIONE DI CALDAIE D. Lgs. 19/09/94, n 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE; 89/655/CEE, 90/296/CEE, 90/934/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro D. Lgs, 04/12/1992, n 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale Durante le operazioni di movimentazione, installazione e manutenzione delle caldaie, fare attenzione alle parti metalliche, per evitare la possibilità di lesioni personali quali tagli e abrasioni. Utilizzate i guanti nelle operazioni suddette. 7
9 INSTALLAZIONE LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLE CALDAIE Circolare n 68 del MINISTERO DELL'INTERNO "Norme di sicurezza per impianti a gas di rete". Legge n 46 "Norme per la sicurezza degli impianti". D.P.R n 447 "Regolamento di attuazione della Legge 5 Marzo 1990, n 46 in materia di sicurezza degli impianti". Legge n 10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". D.P.R n 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4 della Legge 9 Gennaio 1991 n 10". ALLEGATO G D.P.R n 412 "Libretto di impianto". Norma di installazione UNICIG 7129 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione". Norma di installazione UNICIG 7131 "Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da reti di distribuzione". Norma per impianti elettrici CEI Decreto Ministeriale n 74 LOCALE CALDAIA "Approvazione della regola termica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi". POSIZIONAMENTO DELLA CALDAIA Avendo una potenza termica del focolare inferiore a 35 kw (circa Kcal/h), non si richiedono per il locale d'installazione particolari caratteristiche. In sintesi, devono essere rispettate tutte le buone norme di installazione atte a garantire un funzionamento sicuro e regolare. D.P.R. 412/93: Art. 5 In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico che comportino l'installazione di generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto l'impiego di generatori stagni rispetto all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di incompatibilità con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione già esistente. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti all'origine di un dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del Dicembre Importante: Due apparecchi adibiti allo stesso uso nel medesimo locale o in locali direttamente comunicanti, per una portata termica complessiva maggiore di 35 kw, costituiscono centrale termica e sono soggetti alle disposizioni della circolare n 68 dei VVFF. - La potenzialità di più apparecchi adibiti ad uso diverso (ad es. cottura e riscaldamento) non deve essere sommata. - Un piano di cottura deve comunque avere una alimentazione propria d'aria con apertura minima di 100 cm², maggiorata a 200 cm² se privo di dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma. INSTALLAZIONI IN LOCALI DOVE LA TEMPERATURA AMBIENTE PUO' RAGGIUNGERE 0 C. Se la caldaia viene installata all'esterno deve essere protetta con una copertura idonea che la salvaguardi dagli agenti atmosferici. Nel caso in cui la temperatura ambiente possa raggiungere 0 C, è opportuno proteggere il circuito di riscaldamento introducendo nello stesso un liquido anticongelante e vedere paragrafo riempimento dell'impianto. 8
10 INSTALLAZIONE FISSAGGIO CALDAIA Per l'installazione procedere come segue: Tenuto conto dell'ingombro della caldaia fissare la dima (vedi figura sotto) con due tasselli ad espansione; Predisporre le tubazioni dell'impianto mandata-ritorno, acqua fredda, acqua calda e gas, collegamenti elettrici come riportato sulla dima di montaggio; Rimuovere quindi la dima; Appendere la caldaia ai due tasselli e collegare la stessa agli attacchi predisposti. N.B.: La dima di montaggio serve solo per predisporre gli attacchi: quindi può essere riutilizzata. Avvertenza importante è quella di togliere i tappi di plastica posti a protezione delle tubazioni della caldaia. DIMA CALDAIA MOD. "LASER E" DIMA CALDAIA MOD. "MASTER E" LEGENDA: Gas. (1/2") Ritorno Impianto.(3/4") Uscita Acqua Calda.(1/2") Mandata Impianto.(3/4") Entrata Acqua Fredda.(1/2") Linea Elettrica. Termostato Ambiente. ALLACCIAMENTI IDRAULICI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Accertarsi che la pressione idraulica misurata dopo la valvola di riduzione non sia superiore alla pressione di esercizio riportata nella targa del componente (caldaia, boiler, ecc.). Poiché durante il funzionamento l'acqua contenuta nell'impianto di riscaldamento aumenta di pressione, accertarsi che il suo valore massimo non superi la pressione idraulica massima di targa del componente. Collegare gli scarichi di sicurezza della caldaia e (se presente) del bollitore ad un imbuto di scarico. Se non collegate a scarico, le valvole di sicurezza, quando dovessero intervenire, allagherebbero il locale e di questo non si renderebbe responsabile il costruttore della caldaia. Assicurarsi che le tubazioni dell'impianto idrico e di riscaldamento non siano usate come presa di terra dell'impianto elettrico. Non sono assolutamente idonee a questo uso. 9
11 INSTALLAZIONE ALIMENTAZIONE ACQUA SANITARIA La pressione nella rete di alimentazione deve essere da 1 a 3 bar (nel caso di pressioni superiori installare un riduttore). La durezza dell'acqua di alimentazione condiziona la frequenza della pulizia del serpentino di scambio. L'opportunità di installare adeguate apparecchiature per il trattamento dell'acqua va esaminato in base alle caratteristiche dell'acqua stessa. RIEMPIMENTO DELL'IMPIANTO Effettuati tutti i collegamenti dell'impianto si può procedere al riempimento del circuito. Tale operazione deve essere effettuata con cautela rispettando le seguenti fasi: Aprire le valvole di sfogo dei radiatori; Aprire gradualmente l'apposito rubinetto di caricamento impianto (vedi figura) accertandosi che le eventuali valvole di sfogo aria automatiche, installate sull'impianto, funzionino regolarmente; Chiudere le valvole di sfogo dei radiatori non appena esce acqua; Controllare attraverso il manometro che la pressione raggiunga il valore di 1,5 bar; Chiudere il rubinetto di carico e quindi sfogare nuovamente l'aria attraverso le valvole di sfiato dei radiatori; In caso di installazione della caldaia in locali dove la temperatura ambiente può scendere al di sotto dello 0 C., si consiglia di riempire l'impianto con soluzione antigelo. RUBINETTO RUBINETTO RUBINETTO RUBINETTO RUBINETTO RUBINETTO ACQUA SANITARIA CARICAMENTO IMP. GAS GAS ACQUA SANITARIA RIEMPIMENTO VISTA DAL BASSO CALDAIA MOD. "MASTER E" VISTA DAL BASSO CALDAIA MOD. "LASER E" CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER EVITARE VIBRAZIONI E RUMORI NEGLI IMPIANTI Evitare l'impiego di tubazioni con diametri ridotti; Evitare l'impiego di gomiti a piccolo raggio e riduzioni di sezioni importanti; Si raccomanda un lavaggio a caldo dell'impianto a scopo di eliminare le impurità provenienti dalle tubazioni e dai radiatori (in particolare oli e grassi) che rischierebbero di danneggiare il circolatore. ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ALLA CALDAIA 10
12 INSTALLAZIONE ALLACCIAMENTO GAS L'installazione della caldaia deve essere eseguita da personale professionalmente abilitato, come previsto dalla legge 46/90, poiché una errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile. Effettuare le seguenti verifiche: a) la pulizia di tutte le tubazioni dell'impianto di adduzione del gas onde evitare eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia; b) che la linea di adduzione e la rampa gas siano conformi alle norme e prescrizioni vigenti (Norme UNI-CIG 7129/7130/ Circ. M.I. n. 68); c) il controllo della tenuta interna ed esterna dell'impianto e delle connessioni gas; d) la tubazione di alimentazione deve avere una sezione superiore o uguale a quella della caldaia; e) controllare che il gas distribuito sia corrispondente a quello per cui la caldaia è stata regolata; altrimenti far modificare da personale professionalmente qualificato per l'adattamento all'altro gas; f) che a monte dell'apparecchio sia installato un rubinetto di intercettazione; Aprire il rubinetto del contatore e spurgare l'aria contenuta nel complesso dell'impianto tubazioni apparecchi, procedendo successivamente apparecchio per apparecchio. N.B.: Con funzionamento a GPL è assolutamente necessaria l'installazione di un riduttore di pressione a monte della caldaia. ALLACCIAMENTI ELETTRICI CALDAIA L'apparecchio è predisposto con cavo di alimentazione e cavo per il termostato ambiente. Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad una rete di 230V-50Hz rispettando le polarità L-N (fase e neutro) ed il collegamento di terra. IMPORTANTE: METTERE A MONTE DELL'APPARECCHIO UN INTERRUTTORE BIPOLARE. L'interruttore bipolare deve avere una distanza fra i contatti di apertura di almeno 3 mm. Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elettrica, non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. In caso di sostituzione del cavo di alimentazione utilizzare uno dei seguenti tipi di cavo: H05VVF oppure H05- VVH2-F. E' obbligatorio il collegamento con la messa a terra secondo le vigenti norme CEI. La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un'efficace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale abilitato che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targa, accertando in particolare che la sezione dei cavi dell'impianto sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio. N.B.: la HERMANN S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivate dal mancato collegamento della messa a terra della caldaia e della inosservanza delle norme. 11
13 INSTALLAZIONE INDICAZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE DEI CANALI D'ASPIRAZIONE E SCARICO Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dell'apparecchio si deve prevedere per i canali d'aspirazione e scarico, per i tratti orizzontali, una pendenza minima del 2% verso il basso e dall'apparecchio verso l'esterno. I sistemi d'aspirazione e scarico, laddove le norme vigenti non lo prevedano, devono essere protetti con accessori e dispositivi che impediscano la penetrazione degli agenti atmosferici. ALLACCIAMENTI AL CAMINO Seguire attentamente le indicazioni date dalla norma UNICIG 7129 e 7131, riportiamo qui di seguito alcune informazioni prese dalle norme citate. Attenzione : Il D.P.R. 412 prevede che gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi: nuova installazione di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari; ristrutturazioni di impianti termici centralizzati; ristrutturazione della totalità degli impianti appartenenti ad uno stesso edificio; trasformazione da impianto termico centralizzato a impianti individuali; impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. La caldaia deve essere collegata ad un camino efficiente ed indipendente, di diametro uguale o superiore a quello della caldaia stessa. E assolutamente vietato ridurre il diametro del tubo di scarico ed impiegare dispositivi di regolazione (serrande). Per canne fumarie collettive ramificate riportiamo qui di seguito le principali informazioni prese dalla norma UNICIG L uso di c.c.r. consente solo l allacciamento ai condotti secondari di apparecchi alimentati con il medesimo combustibile, del medesimo tipo e con portate termiche nominali che non differiscono più del 30% in meno rispetto alla massima portata termica allacciabile; Lo scarico delle cappe delle cucine deve avere una canna collettiva ramificata o camini singoli adibiti all uso; Ad una c.c.r. deve essere collegato un solo apparecchio per piano Non sporgere con il tubo di scarico all interno della canna fumaria, ma arrestarsi prima della faccia interna di quest ultima. Il tubo di scarico deve essere perpendicolare con la parete interna opposta del camino o della canna fumaria (vedi fig.). NO SI CANNA FUMARIA O CAMINO 12
14 INSTALLAZIONE Nei casi di scarico a parete devono essere rispettate le posizioni riportate nel disegno e nella tabella seguente: Posizionamento dei terminali di scarico Posizionamento dei terminali per apparecchi a tiraggio forzato in funzione della loro portata termica Posizionamento Distanze del terminale Apparecchi da 4 a 7 kw mm min. Apparecchi oltre 7 fino a 16 kw mm min. Apparecchi oltre 16 fino a 35 kw mm min. Sotto finestra A Sotto apertura di aerazione B Sotto gronda C Sotto balcone ** D Da una finestra adiacente E Da una apertura di aerazione F adiacente Da tubazioni o scarichi verticali od G orizzontali *** Da un angolo dell'edificio H Da una rientranza dell'edificio I Dal suolo o da altro piano di calpestio L Fra due terminali in verticale M Fra due terminali in orizzontale N Da una superficie frontale prospiciente O senza aperture o terminali entro un raggio di 3 m dallo sbocco dei fumi Idem, ma con aperture o terminali entro P un raggio di 3 m dallo sbocco dei fumi * Gli apparecchi di portata termica minore di 4 Kw non sono obbligatoriamente soggetti a limitazioni per quel che riguarda il posizionamento dei terminali, fatta eccezione per i punti O e P. ** I terminali sotto un balcone praticabile devono essere collocati in posizione tale che il percorso totale dei fumi, dal punto di uscita dal terminale al loro sbocco dal perimetro esterno del balcone, compresa l'altezza della eventuale balaustra di protezione, non sia inferiore a 2000 mm. *** Nella collocazione dei terminali dovranno essere adottate distanze non minori di 500 mm. per la vicinanza di materiali sensibili all'azione dei prodotti della combustione (ad esempio, gronde e pluviali in materiale plastico, sporti in legname ecc.) a meno di non adottare adeguate misure schermanti nei riguardi di detti materiali. I terminali devono essere in questo caso costruiti in modo che il flusso dei prodotti della combustione sia il più possibile ascensionale ed opportunamente schermato agli effetti della temperatura. 13
15 INSTALLAZIONE TIPOLOGIE DI SCARICO Ogni curva coassiale supplementare equivale ad un tratto lineare la cui lunghezza é: curva 90 =1m; curva 45 =0,5m 14
16 INSTALLAZIONE Ogni curva coassiale supplementare equivale ad un tratto lineare la cui lunghezza é: curva 90 =1m; curva 45 =0,5m Ogni curva supplementare per sistema sdoppiato equivale ad un tratto lineare la cui lunghezza é: curva 90 =0,5m; curva 45 =0,25m 15
17 REGOLAZIONE E MANUTENZIONE ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE E MANUTENZIONE 16
18 REGOLAZIONE E MANUTENZIONE ACCESSO AI DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE I dispositivi di regolazione si trovano sul retro del cruscotto comandi, per accedervi agire come segue: 1. Togliere il mantello frontale della caldaia. 2. Svitare le due viti "A" di fissaggio del pannello comandi. 3. Ruotare il cruscotto rispettando le tre posizione rappresentate in figura fino alla completa apertura. SEZIONE GAS CONTROLLI PRELIMINARI E REGOLAZIONE La caldaia esce dalla fabbrica già tarata e collaudata per il tipo di gas per cui viene richiesta, è comunque opportuno verificare che il tipo di gas e le pressioni al bruciatore siano corretti. In caso contrario seguire le procedure descritte in questa sezione. Per eseguire il controllo delle pressioni al bruciatore, inserire le sonde del manometro nelle prese di pressione disponibili sulla valvola gas (vedi figura). N.B.: Per controllare che la pressione e la portata del gas di rete siano sufficienti a garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio eseguire la misura a bruciatore acceso. VALVOLA GAS SIT 845 VALVOLA GAS 837 TANDEM PARTICOLARE DEL MODULATORE LEGENDA 1=Presa pressione uscita gas 2=Presa pressione ingresso gas 3=Vent REGOLAZIONE POTENZA MASSIMA E MINIMA PRODUZIONE ACQUA SANITARIA Verificare che la pressione all'ingresso della caldaia sia corretta per il tipo di gas distribuito. Posizionare il selettore Estate/Inverno in posizione Estate. Aprire un rubinetto dell'acqua calda alla massima portata, attendere 10 sec., quindi verificare che la pressione corrisponda al valore massimo riportato nella tabella "POTENZA PRESSIONE". Nel caso sia necessaria una correzione della regolazione, facendo riferimento alla figura, operare come segue: Assicurarsi che la bobina di modulazione sia alimentata. Togliere il cappuccio di protezione "C" ed asportare il tubo di silicone dal "VENT" (part. 3 in fig.) della valvola gas. Regolare la pressione massima agendo sul dado "B" con l'ausilio di una chiave da 10 mm. Ruotando in senso orario la pressione aumenta, in senso antiorario diminuisce. Togliere il connettore di alimentazione della bobina di modulazione. Mantenendo bloccato il dado "B", regolare la pressione minima svitando progressivamente vite "A" con l'ausilio di un cacciavite da 4 mm. Reinserire il connettore di alimentazione del modulatore e verificare che i valori siano quelli impostati. Reinserire il tubo di nella presa VENT della valvola gas (part. 3 in fig.). ATTENZIONE : dopo l inserimento del tubo nella presa VENT il valore rilevato dal manometro potrebbe diminuire a causa della compensazione di pressione. Questo fenomeno è normale e non implica nessuna variazione della regolazione. IMPORTANTE: SIGILLARE L'ORGANO DI REGOLAZIONE DELLA VALVOLA GAS DOPO OGNI TARATURA. 17
19 REGOLAZIONE E MANUTENZIONE REGOLAZIONE LENTA ACCENSIONE Per eseguire la regolazione della lenta accensione procedere come segue: Togliere tensione alla caldaia. Ruotare il cruscotto come descritto nel paragrafo "ACCESSO AI DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE" a pagina 17. Togliere tensione alla caldaia. Portare il trimmer R.R. (vedi fig.sottostante) in posizione "0" (ruotandolo in senso antiorario) utilizzando un cacciavite. In questa condizione si hanno a disposizione 20 sec. per la regolazione (dopo avere alimentato elettricamente la caldaia). Alimentare elettricamente la caldaia ed aprire un rubinetto dell'acqua calda, il bruciatore si accenderà potendo quindi controllare la pressione di lenta accensione. In caso i valori rilevati siano diversi da : MET.= 3 mbar (30 mm c.a.) G.P.L.= 8 mbar (80 mm c.a.), ruotare il potenziometro R.L.A. (in senso orario per aumentare la pressione ed in senso antiorario per diminuirla) fino al raggiungimento del valore corretto. Se i 20 sec. non fossero sufficienti chiudere e riaprire il rubinetto dell'acqua calda per azzerare il conteggio. REGOLAZIONE POTENZA RISCALDAMENTO La potenzialità massima del riscaldamento deve essere regolata in base alla necessità dell'impianto (definita nel progetto). I valori di pressione gas corrispondenti alle varie potenzialità sono riportati nella tabella "POTENZA PRESSIONE". Per procedere alla regolazione della pressione del gas al bruciatore agire come segue facendo riferimento alla figura: Ruotare il cruscotto come descritto nel paragrafo "ACCESSO AI DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE" a pagina 17. Posizionare il selettore Estate/Inverno in posizione Inverno e regolare l'eventuale termostato ambiente ad una temperatura superiore a quella presente. Accendere il bruciatore e controllare il valore della pressione massima del gas mediante il manometro. Togliere il tappo di protezione dei trimmer di regolazione (part.1 in figura). Regolare la pressione ruotando il potenziometro R.R. (part.3 in figura) fino al raggiungimento del valore richiesto. Riposizionare il tappo di protezione dei trimmer. Riportare il cruscotto nella posizione di chiusura. 18
20 REGOLAZIONE E MANUTENZIONE TABELLA POTENZE PRESSIONI LASER-MASTER 24 SE POTENZA TERMICA METANO G20 BUTANO G30 PROPANO G31 kw kcal/h mbar mmh2o mbar mmh2o mbar mmh2o MIN MAX TABELLA POTENZE PRESSIONI LASER-MASTER 29 SE POTENZA TERMICA METANO G20 BUTANO G30 PROPANO G31 kw kcal/h mbar mmh2o mbar mmh2o mbar mmh2o MIN MAX
LASER 24 E-29 E MASTER 24 E-29 E
LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER IL MODELLO LASER 24 E-29 E MASTER 24 E-29 E IL CALORE DELLA CASA IMPORTANTE LA PRIMA ACCENSIONE DELLA CALDAIA E LA CONVALIDA DELLA GARANZIA DEVONO ESSERE ESEGUITE DA UN TECNICO