Source: https://es.scribd.com/doc/108632129/Conductores-Electricos
Timestamp: 2017-08-22 22:47:06
Document Index: 25942282

Matched Legal Cases: ['Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 40', 'Artículo 2', 'Artículo 11', 'Artículo 47', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 310']

Cargado por Jairo Niño Rueda
Boletín Técnico - Diciembre 2004
Sistemas de calibres de conductores 2 Cadena de la energía eléctrica Tipos de conductores incluidos en la NTC 2050 4 6
CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE USO OBLIGATORIO SEGÚN EL RETIE
El Ministerio de Minas y Energía por medio de la Resolución Número 18 0398 de 2004 de abril 7, expidió el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia. Uno de los principales fundamentos del Reglamento (RETIE) es “…asegurar la calidad de las instalaciones y productos que las empresas utilizan para la correcta prestación de sus servicios…” En la cadena de producción y utilización de la energía eléctrica, los cables y conductores eléctricos juegan un papel importante por cuanto constituyen el principal elemento de transporte. En el RETIE, Artículo 17 Numeral 1 Alambres y Cables, se establecen requisitos esenciales que deben cumplir los conductores eléctricos; es interesante el hecho de que para alambres y cables desnudos de cobre y aluminio se
Descripción de los conductores CENTELSA en la cadena de la energía eléctrica 8 Método de identificación de conductores Certificación de cables y conductores eléctricos Conclusiones y comentarios 13 14 15
NFPA: National Fire Protection Association de los Estados Unidos. 2 . depende de especificaciones preestablecidas o de preferencia particular del usuario. sencillamente se pueden clasificar dentro del espectro de áreas para determinar cuáles calibres de un sistema y otro tienen coincidencia. AWG: American Wire Gauge. sin embargo. la ilustración 2 y la ilustración 3 incluyen los calibres en kcmil y en mm2 ordenados de la misma forma. según se observa en las ilustraciones. SISTEMAS DE CALIBRES DE CONDUCTORES El RETIE establece que se debe cumplir con la NTC 2050. conceptos y parámetros que están relacionados con las instalaciones eléctricas. 1. • Capítulo 4: Requisitos de instalación para equipos y elementos de uso general. las Tablas 32 y 33 del Artículo 17 del RETIE abren la posibilidad de especificar calibres en mm2. • Capítulo 7: Condiciones especiales de las instalaciones. • Capítulo 2: Requisitos de alambrado y protección de las instalaciones eléctricas. • Capítulo 6: Requisitos para equipos especiales. NTC: Norma Técnica Colombiana. 4. • Capítulo 3: Métodos y materiales de las instalaciones. específicamente en lo que tiene que ver con los conductores eléctricos. por lo cual no se puede establecer una equivalencia exacta entre un sistema y otro. La ilustración 1 contiene los calibres en AWG y en mm2 ordenados de forma secuencial. • Capítulo 5: Requisitos para ambientes especiales. conocida como el Código Eléctrico Colombiano que está basado en la Norma Técnica NFPA4 70. teniendo como referencia los criterios del RETIE y de la NTC 2050. El hecho de mayor trascendencia para el diseño y construcción de las instalaciones internas (comúnmente llamadas instalaciones domiciliarias e industriales) es que el RETIE en el Capítulo VII Artículo 40. establece la obligatoriedad de la NTC3 2050. En Colombia. la cual indica que los calibres de todos los cables deben ser en el sistema americano (AWG y kcmil). La selección de un sistema u otro. el americano (AWG1 y kcmil 2 ) y el sistema de calibres métricos en mm 2 . En este documento se hace una descripción de los términos. Kcmil: kilo circular mil o miles de circular mil (1cmil = Área de un círculo de una milésima de pulgada de diámetro).establecen dos sistemas de calibres. la Norma de Instalaciones Eléctricas NTC 2050 establece el sistema americano en AWG y kcmil. 2. éstos son: • Capítulo 1: Definiciones y requisitos generales para instalaciones eléctricas. 3. Los dos sistemas de calibres (AWG/kcmil y mm2) tienen fundamentos completamente distintos. en los capítulos que tienen relación con los conductores de energía eléctrica.
Comparación calibres 6 a 4/0 AWG y 10 a 95 mm 2 Calibres para Cables en Kcmil y mm 2 250 300 350 400 500 Kcmil 120 110 120 130 140 150 150 160 170 180 185 190 200 210 220 230 240 240 250 260 mm2 Ilustración 3.Calibres de Alambres en AWG y mm 2 Diámetro (mm) 1.5 3.0 4.78 2.0 6.5 a 6 mm 2 Calibres para Cables en AWG y mm 2 6 4 2 1/0 2/0 3/0 4/0 AWG 10 16 25 35 50 70 95 mm2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Ilustración 2.63 1.0 7.05 2. Comparación Calibres 14 a 8 AWG y 1.0 Área (mm2) mm2 Ilustración 1.59 2. Comparación calibres 250 a 500 kcmil y 120 a 240 mm 2 3 .76 3.0 6.26 14 12 10 8 AWG 1.0 2.5 1.26 2.0 5.0 4.0 9.38 1.0 2.0 8.
Distribución y Utilización de la energía eléctrica.…en los procesos de Generación.” medio hidráulico (embalse y turbinas de generación) o térmico (combustibles. Transmisión. Transmisión y Transformación La cadena de la energía eléctrica comienza con su generación. Esta energía es sometida a una elevación de tensión eléctrica para que pueda ser transmitida de manera eficiente por medio de las líneas de transmisión.CONTROL 5. 4 .BAJA TENSIÓN Procesos de Generación. esta debe ser transmitida a los centros de consumo ubicados en las grandes ciudades.MAGNETO 2. el gas natural y el fuel oil).MEDIA TENSIÓN 4. Una vez convertida la energía cinética (rotación de los generadores) en energía eléctrica. Transformación.COBRE DESNUDO 6. ya sea por 1. 3. para llegar a las grandes subestaciones de transformación (normalmente en la periferia de las ciudades) y comenzar la distribución. los comúnmente usados son el carbón. Conductores eléctricos en los procesos de Generación. Transmisión y Transformación.ALUMINIO DESNUDO GENERACIÓN TRANSMISIÓN TRANSFORMACIÓN Termoeléctrica 1 2 3 Hidroeléctrica Subestación Subestación 4 1 4 1 6 5 Ilustración 4.CADENA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA El Artículo 2 del RETIE establece: “El presente Reglamento debe ser aplicado a toda nueva instalación o ampliación.
Procesos de Distribución y Utilización Después de la transformación comienza la distribución.MÚLTIPLEX 5.COBRE DESNUDO 10. La distribución de la energía eléctrica puede ser aérea o subterránea.ALUMINIO DESNUDO 2. 5. 5 .COBRE DESNUDO 3.CONTROL DISTRIBUCIÓN PRIMARIA AÉREA 1 2 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 3 4 8 UTILIZACIÓN INDUSTRIAL UTILIZACIÓN RESIDENCIAL 5 7 6 11 6 3 10 7 8 9 DISTRIBUCIÓN PRIMARIA SUBTERRÁNEA Ilustración 5.ACOMETIDA 6. 208. 440 V.BUILDING WIRE 8.BAJA TENSIÓN 11. representado por la industria y los usuarios residenciales y comerciales. 220. Las tensiones más usadas en Colombia son 120. 1. La utilización de la energía normalmente se efectúa en baja tensión5 (1000 V y menos).MEDIA TENSIÓN 9.FLEXIBLES 7. Conductores eléctricos en los procesos de Distribución y Utilización.MAGNETO 4. El objetivo de las empresas de energía es suministrar electricidad al usuario final.
no se aceptan conductor sólido o alambre. El calibre mínimo para utilizar debe ser 14 AWG en cobre. Transformación. Transmisión. resistencia mecánica. los conductores son de cobre. Si no se especifica otra cosa. rótulos. PROCESOS DE LA CADENA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCTOS CENTELSA GENERACIÓN TRANSMISIÓN TRANSFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN UTILIZACIÓN Industrial Residencial Flexibles Conductores para Instalaciones Interiores Baja Tensión Magneto Control e Instrumentación Media Tensión Cobre Desnudo Alumino Desnudo Múltiplex Acometidas Ilustración 6. y que son los de mayor utilización en las instalaciones internas y la conexión con la red de la empresa suministradora del servicio de energía eléctrica. es decir. Cables CENTELSA en los procesos de la energía eléctrica. Cuando van instalados en canalizaciones. los conductores de calibre 8 AWG y mayores deben ser del tipo cableados. Distribución y Utilización de la energía eléctrica. 6 . capacidad de corriente nominal y usos. aislamiento. etiquetas. Conductores para Instalaciones Interiores La Sección 310 de la NTC 2050 establece requisitos generales de los conductores y sus denominaciones de tipos.CENTELSA en la Cadena de la Energía Eléctrica CENTELSA produce todos los cables usados en la cadena de Generación. TIPOS DE CONDUCTORES INCLUIDOS EN LA NTC 2050 A continuación se indican los conductores eléctricos que aparecen contenidos en la NTC 2050.
los cuales están conformados por un conjunto de uno o varios conductores con o sin cubierta interior. NOMBRE 6 TEMPERATURA DE OPERACIÓN NÚMERO DE CONDUCTORES MATERIALES Aislamiento XLPE . SEU o USE. Cables de Acometida La Sección 338 de la NTC 2050 establece requisitos generales de los Cables de Acometida. para exteriores y enterrado directo. TEMPERATURA DE OPERACIÓN NOMBRE 6 NÚMERO DE CONDUCTORES MATERIALES Aislamiento Termoplástico o Termoestable Termoestable Chaqueta Resistente a la Luz Solar Opcional RANGO DE CALIBRES AWG . 6. pueden ser del tipo SER. Cables para Media Tensión La Sección 326 establece requisitos generales para los Cables de Media Tensión (MV Medium Voltage) que es un cable monopolar o multiconductor con aislamiento dieléctrico sólido para uso en más de 2000 V.o EPR (Caucho de Etileno Propileno) Termoestable Pantalla Chaqueta Cinta de cobre o hilos de cobre Termoplástica RANGO DE CALIBRES AWG . Conductores para Instalaciones Interiores (Adaptación de Tabla 310-13 NTC 2050).(Polietileno Reticulado) Plástico termoendurecible resistente a la humedad y retardante a la llama Chaqueta Nylon RANGO DE CALIBRES AWG .Kcmil 8-4/0 NORMA UL Equivalente Seco o húmedo 90˚C 90˚C 90˚C Mojado 75˚C 75˚C 75˚C ó 90˚C Fase Neutro 1 1a5 0ó1 0ó1 NTC SER SEU USE UL 854 NTC 4564 8-2000 Tabla 2. Designación de siglas para cada tipo de cable. El calibre mínimo de los cables de acometida de cobre no debe ser inferior a 8 AWG. 7.Kcmil 8-2000 NORMA UL Equivalente Seco o húmedo MV 90˚C ó 105˚C Fase 1ó3 NTC UL 1072 NTC 2186 Tabla 3.(Polietileno Reticulado) .NOMBRE 6 TEMPERATURA DE OPERACIÓN MATERIALES Aislamiento PVC . Conductores para Media Tensión (Adaptación de Tabla 310-13 NTC 2050). 7 . Conductores de Acometida (Adaptación de Tabla 310-13 NTC 2050). Estos conductores pueden ser instalados bajo condiciones particulares de las normas UL44 y NTC 3277. contenidas en la Norma NTC 2050.Kcmil 14-2000 NORMA UL Equivalente Seco o húmedo 90˚C 90˚C Mojado 75˚C 75˚C 90˚C 75˚C 90˚C NTC THHN/THWN XHHW 7 7 UL 83 NTC 1332 XHHW-2 RHW 7 90˚C 75˚C N/A 14-2000 UL 44 NTC 3277 RHW-2 7 90˚C Tabla 1.Termoplástico retardante a la llama XLPE .
siguiendo una secuencia desde la generación hasta la utilización. conductores y pantallas bloqueados contra la migración longitudinal de humedad. enterrado directo o bandejas portacables. una pantalla metálica (cinta de cobre o hilos de cobre) y la cubierta exterior o chaqueta (PVC o PE). por cuanto constituyen el medio de transporte de la energía. A continuación se describen los usos y las construcciones de cada tipo de cable. La principales configuraciones utilizadas son: Cables Monopolares (con sus variantes de pantallas). en ductos subterráneos. el aislamiento (XLPE o EPR). Su instalación puede ser al aire. nivel 100% o 133%. canaletas. cableadas entre sí). un blindaje del aislamiento (XLPE semiconductor). Los Cables de Media Tensión CENTELSA están conformados básicamente por un conductor (cobre o aluminio). asi: Tensión (kV) Calibre Mínimo (AWG) 5 8 8 6 15 2 25 1 35 1/0 DESCRIPCIÓN DE LOS CONDUCTORES CENTELSA EN LA CADENA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA En cada proceso los cables y conductores eléctricos CENTELSA juegan un papel importante. Adicionalmente en la distribución aérea de energía eléctrica se han venido utilizando los Cables Semiaislados o para Zonas Arborizadas. Cables Tripolares (tres fases cableadas bajo una cubierta común) y Cables Tríplex (tres fases con chaquetas individuales. Se usan para distribución de energía eléctrica y conectan los transformadores de subestaciones con los transformadores para bajar la tensión a niveles de usuario final. cuyo diseño básico consta de un conductor ACSR con Cables para Media Tensión CENTELSA 8 . un blindaje sobre el conductor (XLPE semiconductor).Los calibres mínimos se establecen para los diferentes niveles de tensión.
blindaje del conductor (XLPE semiconductor) y recubrimiento compuesto por dos capas. El aluminio 1350-H19 y la aleación 6201T81 poseen buena resistencia a la corrosión. Conductores ACSR/AW: formados por 8. reforzados con alambres de aleación de aluminio 6201-T81. alambres de aluminio 1350-H19 reforzados con alambres de acero recubierto con aluminio. CENTELSA fabrica Conductores de Cobre en tres tipos de temple: Duro. Los Conductores de Cobre Desnudo CENTELSA son usados para transmisión y distribución de energía eléctrica en líneas aéreas. aleación de aluminio 6201-T81 y acero recubierto con zinc o con aluminio. 52. mientras que la aleación 6201-T81 tiene mayor carga de rotura. Los metales más utilizados para su fabricación son aluminio 1350-H19.bloqueo contra la humedad. El aluminio 1350-H19 tiene una conductividad de 61. en contraste con su moderada carga de rotura. pero menor conductividad.2% IACS8.5% IACS. IACS: International Annealed Copper Standard. Conductores ACAR: formados por alambres de aluminio 1350-H19. donde es requerida una mayor carga de rotura. Cables de Aluminio Desnudo CENTELSA Cables de Cobre Desnudo CENTELSA Los Conductores de Aluminio Desnudo CENTELSA son usados para transmisión y distribución de energía eléctrica en líneas aéreas. Semiduro y Suave. una interna en XLPE natural y la externa en XLPE negro Anti-Traking (resistente a las descargas superficiales). Conductores AAAC: formados por alambres de aleación de aluminio 6201-T81. mientras que los otros temples son utilizados en sistemas de puesta a tierra. Las principales configuraciones de los Cables de Aluminio Desnudo son: Conductores AAC: formados por alambres de aluminio 1350-H19. 9 . sistemas de puesta a tierra y como conductores de neutro. Los primeros son utilizados en líneas aéreas. Conductores ACSR/GA: formados por alambres de aluminio 1350-H19 reforzados con alambres de acero recubierto con zinc.
se utilizan materiales retardantes a la llama. para una temperatura de operación de 105°C. transformadores de potencia. Los Cables de Control CENTELSA son cables multiconductores que llevan señales eléctricas usadas para monitorear o controlar sistemas eléctricos de potencia y sus procesos asociados. resistente a la abrasión y a la manipulación durante la instalación y operación. La tensión de operación de estos cables es de 300 V y también son aptos para usos en 600 V en circuitos de potencia limitada. como túneles o cavernas. El aislamiento usado para los Cables de Instrumentación es PVC retardante a la llama. El aislamiento usado para los Cables de Control es PVC retardante a la llama para una temperatura de operación de 90°C. Son usados para llevar señales desde procesos de monitoreo a procesos de analizadores. relés interruptores y equipos de medición. y de los analizadores al equipo de control en el sistema eléctrico de potencia. resistente a la abrasión y a la manipulación durante la instalación y operación. usualmente equipo electrónico. Para algunas aplicaciones. sin contenido de halógenos y con baja emisión de humos tóxicos. La chaqueta también es PVC. Para 10 . La chaqueta también es PVC. Los Cables de Instrumentación CENTELSA son cables multiconductores que transportan señales eléctricas de baja potencia (los circuitos son inherentemente de potencia limitada) usadas para monitorear o controlar sistemas eléctricos de potencia y sus procesos asociados.Cables de Control CENTELSA Cables de Instrumentación CENTELSA Se usan para llevar señales entre aparatos en interfase directa con el sistema eléctrico de potencia. tales como transformadores de corriente. La tensión de operación de estos cables es de 600 V.
Sitios secos o húmedos. Dentro de esta familia se encuentran principalmente cables para 600 V. sin contenido de halógenos y con baja emisión de humos tóxicos. resistencia a los rayos solares. De forma básica un Cable de Baja Tensión CENTELSA está compuesto por uno o varios conductores de cobre y materiales que componen el aislamiento o la chaqueta. Dentro de estos tipos. Para algunas aplicaciones a la intemperie o en instalación subterránea se usa el PE que posee una mejor impermeabilidad al agua y buena resistencia a los rayos solares. La chaqueta proporciona resistencia mecánica a la abrasión y a posibles daños ocasionados durante la instalación y/o manipulación en operación. cárcamos. Opcionalmente se construyen con pantalla electrostática y en algunas aplicaciones específicas con armaduras para protección mecánica. baja emisión de humos. se encuentran compuestos con características especiales como retardancia a la llama. y eléctricas y mecánicas del XLPE como materiales de aislamiento. y las propiedades mecánicas y de retardancia a la llama del PVC como chaqueta exterior.algunas aplicaciones como túneles o cavernas. Cables Multiconductores de Potencia Los Cables de Potencia CENTELSA son de uso general en instalaciones industriales. distribución interior de energía en baja tensión. que generalmente son plásticos. La construcción de los Cables de Potencia Multiconductores reúne las excelentes características eléctricas del PE. el Polietileno Termoplástico (PE) y el Polietileno Reticulado (XLPE). En CENTELSA. se utilizan materiales retardantes a la llama. entre otros. 11 . se usan en el proceso de Utilización y van desde la salida de los transformadores de distribución hasta la conexión con los equipos. compuestos no halogenados. Se consideran Cables de Baja Tensión aquellos cuyo voltaje de operación es como máximo de 1000 V entre fases. los materiales de aislamiento más usados son el PVC. Cables de Baja Tensión CENTELSA En general. canalizaciones o enterrado directo.
Tríplex o Cuádruplex) se usan para distribución secundaria aérea de energía eléctrica. Los Cables y Alambres THHN/THWN CENTELSA son especialmente utilizados cuando se requieren instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceite. Este tipo de conductores son diseñados para una tensión de operación de 600 V. los Alambres y Cables THHN/THWN CENTELSA son utilizados para alambrado eléctrico en instalaciones. conexiones de tableros. grasas. cableado alrededor de las fases y una chaqueta exterior protectora. salidas de motores y sistemas generales de distribución de energía por bandejas o ductos.Cables para Acometidas Conductores para instalaciones interiores CENTELSA Los Cables de Acometida CENTELSA se usan para conectar la red secundaria con el equipo de medida o contador. en circuitos alimentadores y ramales y redes interiores secundarias industriales. es decir. SER y USE se caracterizan por su construcción con las fases en disposición paralela o cableada y el neutro de tipo concéntrico. 12 . normalmente desde el transformador hasta la derivación para el usuario o caja de distribución ubicada en el poste. Para proyectos eléctricos comerciales e industriales. Las Acometidas tipo SEU. Cables tipo Múltiplex Los Alambres THHN/THWN CENTELSA son usados especialmente en instalaciones eléctricas residenciales. gasolina y otras sustancias químicas. Los Cables Múltiplex de Aluminio CENTELSA (Dúplex.
enrollar y transportar con facilidad. MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES Los Cables Flexibles se denominan así por ser fácilmente maniobrables en espacios reducidos y poderse movilizar. que generalmente son plásticos. su marcación debe hacerse en las partes visibles con pintura. Se fabrican con cables de cobre suave flexible aislados individualmente. Básicamente un Cable Flexible está compuesto por uno o varios conductores de cobre y materiales que componen el aislamiento o la chaqueta. aislados con PVC.con conductores de cobre (opcional en aluminio). son usados como cordones de servicio para conexión de aparatos y se fabrican con cables de cobre suave flexible o extra flexible. se debe cumplir el código de colores para conductores establecido en la Tabla 13 (tabla 4 de este documento). aislamiento en PVC para una temperatura de operación de 90°C y cubierta externa en nylon. 13 . Los Cables “Dúplex” SPT CENTELSA. Los materiales usados para aislamiento y chaqueta son termoplásticos con contenido elastomérico para mayor flexibilidad. Cables Flexibles CENTELSA de servicio para equipos y herramientas portátiles. cableados y con chaqueta exterior. como barrajes”. con cinta o rótulos adhesivos del color respectivo. Este requisito es también aplicable a conductores desnudos. Se tomará como válida para determinar este requisito el color propio del acabado exterior del conductor o en su defecto. Su característica de flexibilidad los faculta para soportar movimientos o vibraciones que se presentan en algunas aplicaciones específicas. Los Cables “Encauchetados” ST-C CENTELSA son usados como cordones El Numeral 4 del Artículo 11 del RETIE indica: “Con el objeto de evitar accidentes por mala interpretación de los niveles de tensión y unificar los criterios para instalaciones eléctricas.
Numeral 1 Certificación de Productos establece: “Los materiales. CERTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS El Artículo 47 del RETIE. el mismo artículo señala: “Previamente a su comercialización. CIDET: Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Sector Eléctrico Colombiano). UL: Underwriters Laboratories Inc. FONDONORMA13 en Venezuela. máquinas. 9. deben cumplir los requisitos del presente Reglamento que les sean de aplicación y demostrarlo a través del Certificado de Conformidad del que trata el presente capítulo. deben demostrar su cumplimiento a través de un Certificado de Conformidad expedido por un Organismo de Certificación de Producto acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio” (por ejemplo CIDET o ICONTEC). conjuntos y subconjuntos. Para cada uno de los tipos de cables en todos los procesos de la energía eléctrica. FONDONORMA: Fondo para la Normalización y Certificación de Calidad.SISTEMA Tensión (V) Fases Neutro MONOFÁSICO 120 1 1 Negro 120/240 2 1 Negro Rojo TRIFÁSICO (Y) ESTRELLA 208/120 3 1 Amarillo Azul Rojo 480/277 3 1 Amarillo Naranja Café Gris Desnudo o Verde N/A (∆-) DELTA 240/208/120 3 1 Negro Naranja Azul Blanco Desnudo o Verde Verde amarillo 3 (∆) DELTA 240 N/A Negro Azul Rojo N/A Desnudo o Verde N/A 480 3 N/A Amarillo Naranja Café N/A Desnudo o Verde N/A Fases Neutro Tierra de Protección Blanco Desnudo o Verde Blanco Desnudo o Verde Blanco Desnudo o Verde Tierra Aislada Verde amarillo Verde amarillo Verde amarillo Tabla 4. CTL14 de Estados Unidos. Por otra parte. 14 . importadores o comercializadores de los productos sometidos a este Reglamento Técnico. 14. CENTELSA cuenta con el respectivo Certificado de Conformidad respaldado por entidades colombianas como el CIDET 9 y el ICONTEC o internacionales como UL10 de Estados Unidos. aparatos. entre otras. Código de Colores para Conductores . LAPEM11 y ANCE12 en México. a ser utilizados en las instalaciones eléctricas en Colombia. a los que se refiere el RETIE. 13. CTL: Cable Technology Laboratories. LAPEM: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales. los fabricantes. ANCE: Asociación de Normalización y Certificación. 10.Tabla 13 del RETIE. 11. 12. previo a su comercialización”.
309. Yumbo. 2744 2186 307 308. de la NTC 2050 y de las normas establecidas para cada producto.13 Sección 340 Sección 326 Sección 321 Sección 338 1332 1099 361 3942.com.co / e-mail: sales@centelsa. Planta y Oficina de Ventas Calle 10 No.com. Los Cables y Conductores Eléctricos son el medio para el transporte de la energía eléctrica y constituyen una parte trascendental en las instalaciones que inciden sobre la seguridad de los operadores y usuarios. por lo tanto las Entidades Certificadoras y los Inspectores pondrán especial énfasis en la verificación de los requisitos establecidos por el Reglamento (RETIE) y el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050). 2619 2186. LAPEM. ANCE LAPEM. desde la generación hasta el uso final. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS El Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas establece el cumplimiento de Conformidad con Norma de todos los productos que componen una instalación eléctrica. 38-43 Urb. CENTELSA ofrece un producto que se adecúa a los requerimientos técnicos y de seguridad del RETIE.: (572) 664 4556 / Fax: (572) 664 8258 http://www. CTL LAPEM. ANCE UL. Industrial Acopi.centelsa. Para cada uno de los procesos de la cadena de la energía eléctrica.co 15 . LAPEM.NORMATIVIDAD PRODUCTOS Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050) Instalaciones Norma Técnica Colombiana (NTC) Productos CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS CENTELSA Nacionales Internacionales Conductores para Instalaciones Interiores Baja Tensión Magneto Control e Instrumentación Media Tensión Cobre Desnudo Aluminio Desnudo Múltiplex Acometidas Artículo 17 Artículo 17 Artículo 17 Artículo 17 Artículo 17 Artículo 17 Artículo 17 Artículo 310. ANCE UL UL Tabla 5. Certificados de Conformidad de Cables CENTELSA. ANCE UL. CIDET CIDET ICONTEC CIDET CIDET CIDET CIDET CIDET UL. FONDONORMA UL UL. Colombia Tel. 4564 4564 ICONTEC.
Documents Similar To Centelsa - Conductores electricos