Source: http://docplayer.it/28778640-Rapporto-di-classificazione-classification-report-0323-dc-rea-14_3.html
Timestamp: 2018-10-15 20:09:59+00:00
Document Index: 24706645

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'art 1', 'arte 1', 'art 1', 'arte 2', 'art. 2']

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT 0323\DC\REA\14_3 - PDF
Download "RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT 0323\DC\REA\14_3"
1 RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT 0323\DC\REA\14_3 Rapporto di classificazione di reazione al fuoco del prodotto : Reaction to fire classification report of product K-Flex ST Descrizione : Description : Vedi pagina 2 See page 2 Per conto di/ On behalf of : L'ISOLANTE K-FLEX S.r.l. Indirizzo / Address : Via Leonardo da Vinci, Roncello (MI) Norma tecnica : EN :2007+A1 - Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco Technical standard : EN :2007+A1 - Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests Data / Date : 09/05/2014 Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
2 1. DATI GENERALI / GENERAL DATA Identificazione delle norme di riferimento / Standard reference identification: EN :2007+A1 - Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco EN :2007+A1 - Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests. EN ISO : Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - parte 2 - innesco quando soggetto al diretto contatto della fiamma EN ISO : Reaction to fire tests for building products - part. 2 -ignitability when subjected to direct impingiment of flame. EN 13823: Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - Prodotti edilizi escluse le pavimentazioni esposti ad un attacco termico di un singolo elemento in combustione EN 13823: Reaction to fire tests for building products _ Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item. 2. IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE / PROCEDURES IDENTIFICATION Procedura normalizzata / Standard procedure : Si / Yes Controllo calcoli / Calculation check : Si / Yes 3. DETTAGLI DEL PRODOTTO CLASSIFICATO / DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT 3.1. Natura e impiego / Nature and end use application : Il prodotto K-Flex ST è definito come un isolante elastomerico espanso per tubazioni. La sua classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego: The product K-Flex ST is defined as a elastomeric foam insulation for pipes. Its classification is valid for the following end use application(s): Tubazioni e prodotti lineari Appoggiato su supporto incombustibile Pipesand linear products Loose laid on non combustible substrate 3.2. Descrizione / Description : Il prodotto K-Flex ST è compiutamente descritto nei rapporti di prova in sussidio della classificazione elencati in 5.1 The product K-Flex ST is fully described in the test reports in support of the classification listed in DICHIARAZIONI / DECLARATIONS Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto indicato in copertina secondo le procedure stabilite nella norma EN / This classification report defines the classification assigned to the product mentioned on the cover in accordance with the procedures given in EN I risultati di prova contenuti nel presente rapporto di classificazione si riferiscono esclusivamente al campione provato Test results contained in this classification report relate only to the specimens tested. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l autorizzazione del Responsabile di Laboratorio test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director. Pag / Pag 2
3 5. RAPPORTI DI PROVA E RISULTATI DI PROVA IN SUPPORTO DI QUESTA CLASSIFICAZIONE / TEST REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION 5.1. Rapporti di prova / test reports Nome del laboratorio / Name of laboratory Nome del Committente / Name of sponsor Numero di Identificazione del rapporto di prova / Test report ref. No. Metodo di prova / test method CSI S.p.A. L'ISOLANTE K-FLEX S.r.l. 0323/DC/REA/14_1 EN CSI S.p.A. L'ISOLANTE K-FLEX S.r.l. 0323/DC/REA/14_2 EN ISO Risultati di prova per prodotti da costruzione esclusi i pavimenti / Test results for construction products except floorings Risultati / Results Metodo di prova / Test method EN ISO Attacco della fiamma in superficie Surface flame attack Applicazione 30 s / 30 s exposure Parametro / Parameter Fs 150 mm Numero di prove / Number of tests 6 Parametri continui media / Continuous parameter average Parametri di conformità / Compliance parameter Attacco della fiamma all estremità Edge flame attack Applicazione 30 s / 30 s exposure Gocce/parti accese / Flamig droplets/particle Fs 150 mm Innesco della carta da filtro/ Ignition of the filter paper 6 12 N / N FIGRA 0,2MJ 156,3 FIGRA 0,4MJ LFS < Edge 3 92,2 EN THR 600s [MJ] 3,3 SMOGRA [m 2 /s 2 ] TSP 600s [m 2 ] Gocce/parti accese Flaming droplets/ particles 346, ,9 3 N / N Pag / Pag 3
4 6. CLASSIFICAZIONE E CAMPO DIRETTO DI APPLICAZIONE / CLASSIFICATION AND DIRECT FIELD OF APPLICATION 6.1. Riferimenti e campo diretto di applicazione / Reference and direct field of application Questa classificazione è stata condotta conformemente alla clausola 10.2 della EN :2007+A1. This classification has been carried out in accordance with clause 10.2 of EN : 2007+A Classificazione / Classification Il prodotto K-Flex ST in relazione al suo comportamento alla reazione al fuoco è classificato: The product K-Flex ST in relation to its fire reaction behaviour is classified: La classificazione aggiuntiva in relazione allo sviluppo di fumo è: The additional classification in relation to smoke production is: La classificazione aggiuntiva in relazione alle gocce/particelle accese è: The additional classification in relation to flaming droplets/particles is: B L s2 d0 Il formato per la classificazione di reazione al fuoco per i prodotti per isolamento termico lineare è la seguente: The format of the reaction to fire classification for linear pipe thermal insulation products is: Comportamento al fuoco Fire behaviour Sviluppo di fumo Smoke production Parti infiammate Flaming droplets B L - s 2 - d Campo di applicazione / Field of application Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego / This classification is valid for the following end use conditions: Rivestimento di tubazioni Pipe covering Pag / Pag 4
5 7. LIMITAZIONI / LIMITATIONS 7.1. Avvertimento / Warning Questo documento non rappresenta un'approvazione di tipo od una certificazione del prodotto This document does not represent type approval or certification of the product. DATA Date RESP. DIVISIONE Division Head RESP. DEL CENTRO Managing Director 09/05/2014 Paolo Mele Pasqualino Cau Pag / Pag 5
Fuoco in Europa Cosa cambia con CPR
Dal Benestare alla Valutazione Tecnica Europea Cosa cambia con il Regolamento Prodotti da Costruzione 11 Dicembre 2013 ISA - Roma Fuoco in Europa Cosa cambia con CPR Giancarlo Bedotti Consulente CEN per
L approccio dell Industria Chimica all IAQ: esempi dal settore dei prodotti per l edilizia e dei profumatori ambientali
L approccio dell Industria Chimica all IAQ: esempi dal settore dei prodotti per l edilizia e dei profumatori ambientali Alessandra Pellegrini Mikaela Decio Luciano Pizzato «La qualità dell aria indoor: