Source: http://docplayer.it/16930934-Sommario-requisiti-di-rispondenza-a-norme-leggi-e-regolamenti-prescrizioni-generali-consistenza-del-progetto.html
Timestamp: 2018-11-16 20:31:43+00:00
Document Index: 152079565

Matched Legal Cases: ['arti 4', 'art.17', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 3', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 7', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'art 2', 'arte 503']

SOMMARIO. Requisiti di rispondenza a norme leggi e regolamenti. Prescrizioni generali. Consistenza del progetto. - PDF
Download "SOMMARIO. Requisiti di rispondenza a norme leggi e regolamenti. Prescrizioni generali. Consistenza del progetto."
2 SOMMARIO Cap.1 Oggetto. Cap.2 Requisiti di rispondenza a norme leggi e regolamenti. Cap.3 Prescrizioni generali. Cap.4 Consistenza del progetto. Cap.5 Esecuzione dell impianto e caratteristiche tecniche. Cap.6 Dimensionamento e protezione delle condutture. Cap.7 Distanze di rispetto. Cap.8 Pali. Calcoli illuminotecnici Schemi di installazione e schemi unifilari
3 Cap.1 Oggetto Secondo quanto stabilito dalla (Prima fase) Variante al piano attuativo di lottizzazione approvato con delibera n. 24 del 18/03/08 insediamenti di tipo residenziale e servizi posti in zona di espansione C2 comparti 4-5 (Seconda fase) Variante al R.U. Del P.R.G. Ai sensi della R.L. n. 1/2005 art.17) dal Comune di Pontedera per la Località Santa Lucia è prevista tra le varie opere la realizzazione di una rete di illuminazione pubblica. Lo scopo del presente documento è quello di fornire indicazioni necessarie per la realizzazione dell impianto elettrico di distribuzione energia a servizio della rete di illuminazione sopracitata. Esso riguarderà i criteri di realizzazione di tutte le parti di impianto, poste immediatamente a valle del gruppo di misura ENEL il quale verrà installato in apposita area (destinata a verde) ed in apposità nicchia, ove in prossimità dello stesso verrà installato un quadro elettrico generale a servizio dell'illuminazione pubblica che si andrà a realizzare; detto quadro sarà realizzato in contenitore stagno in poliestere IP 65; l illuminazione stradale sarà del tipo laterale con armature stradali costituite da pali con altezza 7mt e riflettori con lampade a vapori di sodio alta pressione da 150W. Il presente documento esula dalla direzione dei lavori in quanto non espressamente richiesta dal committente; mentre per la scelta dei corpi illuminanti e della gestione; come da schema unifilare; dell'illuminazione pubblica si demanda qualsiasi responsabilità al committente. Cap.2 Requisiti di rispondenza a norme leggi e regolamenti. Vista la destinazione d uso dell impianto e trovandosi in presenza di un impianto elettrico utilizzatore a tensione nominale inferiore a 1000V in corrente alternata. Il presente progetto è stato realizzato in armonia con le norme di legge e i regolamenti vigenti e di conseguenza anche il relativo impianto sarà realizzato conformemente alle disposizioni di legge e norme in vigore in particolare: Di seguito sono riportati le principali leggi e normative tecniche a cui riferirsi nella realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione: DLgs 9 aprile 2008, n 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Legge 1/3/1968 n 186: disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. D.P.R. 18/04/1994 n. 392: Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza Leggi Regionali: Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all inquinamento luminoso Norma It. CEI Class. CEI CT 0 - Fascicolo Anno Edizione Seconda, Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici Norma It. CEI Class. CEI CT 0 - Fascicolo Anno Edizione Prima, Legge 46/90, Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati Norma It. CEI 0-3;V1 - Class. CEI 0-3;V1 - CT 0 - Fascicolo Anno 1999 Edizione Legge 46/90, Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati Norma It. CEI Class. CEI CT 0 - Fascicolo Anno Edizione Prima Guida alla manutenzione degli impianti elettrici Norma It. CEI Class. CEI CT 11/7 - Fascicolo 4644 C - Anno Edizione Quinta Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne Norma It. CEI 11-4;Ec - Class. CEI 11-4;Ec - CT 11/7 - Fascicolo Anno Edizione Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne Norma It. CEI Class. CEI CT 99 - Fascicolo Anno Edizione Terza Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica, Linee in cavo Norma It. CEI Class. CEI CT 78 - Fascicolo Anno Edizione Terza Lavori su impianti elettrici Norma It. CEI EN Class. CEI 17-13/1 - CT 17 - Fascicolo Anno Edizione Quarta Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) Norma It. CEI EN /A1 - Class. CEI 17-13/1;V1 - CT 17 - Fascicolo Anno Edizione Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) Norma It. CEI EN Class. CEI 17-13/2 - CT 17 - Fascicolo Anno Edizione Seconda Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione), Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre Norma It. CEI EN /Ec - Class. CEI 17-13/2;Ec - CT 17 - Fascicolo Anno Edizione Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione), Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre Norma It. CEI EN /A1 - Class. CEI 17-13/2;V1 - CT 17 - Fascicolo Anno 2006 Edizione Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione), Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre Norma It. CEI EN Class. CEI 17-13/3 - CT 17 - Fascicolo 3445 C - Anno Edizione Prima
4 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso, Quadri di distribuzione (ASD) Norma It. CEI EN /A2 - Class. CEI 17-13/3;V1 - CT 17 - Fascicolo Anno Edizione Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso, Quadri di distribuzione (ASD) Norma It.CEI Class.CEI20-19-CT20:Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 V Norma It. CEI Class. CEI CT 20: Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non superiore a 450/750 V Norma It. CEI Class. CEI CT 20: Prove d'incendio su cavi elettrici Norma It. CEI Class. CEI CT 20: Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici Norma It. CEI EN Class. CEI CT 20: Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio Norma It. CEI Class. CEI CT 20: Guida per l'uso di cavi a bassa tensione Norma It. CEI EN Class. CEI CT 23 :Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Norma It. CEI EN Class. CEI CT 23: Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Norma It. CEI EN Class. CEI CT 23 - Fascicolo Anno Edizione Terza Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari Norma It. CEI EN Class. CEI CT 23 - Fascicolo Anno Edizione Terza Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari, Parte 2-1: Prescrizioni particolari per dispositivi di connessione come parti separate con unità di serraggio di tipo a vite Norma It. CEI EN Class. CEI CT 23 - Fascicolo Anno Edizione Terza Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari Norma It. CEI EN Class. CEI CT 23 - Fascicolo Anno Edizione Terza Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari Norma It. CEI EN Class. CEI CT 23 - Fascicolo 3484 R - Anno Edizione Prima Sistemi di canalizzazione per cavi, Sistemi di tubi, Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati Norma It. CEI EN /A1 - Class. CEI 23-46;V1 - CT 23 - Fascicolo Anno Edizione Sistemi di canalizzazione per cavi, Sistemi di tubi, Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati Norma It. CEI Class. CEI CT 23: Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari, Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che nell uso, ordinario dissipano una potenza non trascurabile Norma It. CEI Class. CEI CT 23 - Fascicolo Anno Edizione Seconda, Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare Norma It. CEI EN Class. CEI CT 33: Condensatori statici di rifasamento di tipo non autorigenerabile per impianti di energia a corrente alternata con tensione nominale inferiore o uguale a 1000V, Parte 1: Generalità - Prestazioni, prove e valori nominali - Prescrizioni di sicurezza, Guida per l installazione e l esercizio Norma It. CEI EN Class. CEI CT 34 - Fascicolo Anno Edizione Quarta Lampade fluorescenti a doppio attacco, Specifiche di prestazione Norma It. CEI EN Class. CEI CT 34: Apparecchi di illuminazione,parte 1: Prescrizioni generali e prove Norma It.CEI EN Class.CEI34-24-CT34-Fascicolo6058-Anno2001-Edizione Quarta Lampade a vap.s.alta.pres.ne Norma It. CEI EN Class. CEI CT 34 - Fascicolo Anno Edizione Prima Sistemi di illuminazione di emergenza Norma It. CEI Class. CEI CT 64 - Fascicolo Anno Edizione Terza Impianti elettrici di illuminazione pubblica Norma It. CEI Class. CEI CT 64 - Fascicolo Anno Edizione VOLUME Norma CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori, Criteri di applicabilità. Prescrizioni di progettazione ed esecuzione. Legge 46/90 e decreti ministeriali attuativi. Norma It. CEI 64-8/1 - Class. CEI 64-8/1 - CT 64 - Fascicolo Anno Edizione Sesta, Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali Norma It. CEI 64-8/2 - Class. CEI 64-8/2 - CT 64 - Fascicolo Anno Edizione Sesta, Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, Parte 2: Definizioni Norma It. CEI 64-8/3 - Class. CEI 64-8/3 - CT 64 - Fascicolo Anno Edizione Sesta, Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, Parte 3: Caratteristiche generali Norma It. CEI 64-8/4 - Class. CEI 64-8/4 - CT 64 - Fascicolo Anno Edizione Sesta, Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza Norma It. CEI 64-8/5 - Class. CEI 64-8/5 - CT 64 - Fascicolo Anno Edizione Sesta Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici Norma It. CEI 64-8/6 - Class. CEI 64-8/6 - CT 64 - Fascicolo Anno Edizione Sesta Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Norma It. CEI 64-8/7 - Class. CEI 64-8/7 - CT 64 - Fascicolo Anno Edizione Sesta Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari Norma It. CEI Class. CEI CT 64 - Fascicolo Anno Edizione Seconda Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
5 Norma It. CEI EN Class. CEI CT 70: Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) Norma It. CEI EN Class. CEI CT 96 - Fascicolo Anno Edizione Prima Trasformatori, unità di alimentazione, reattori e prodotti similari - Prescrizioni EMC Norma It. CEI-UNEL Class. CEI 20 - CT 20 - Fascicolo Anno Edizione Quinta Identificazione delle anime dei cavi Norma It. CEI-UNEL 35024/1 - Class. CEI 20 - CT 20 - Fascicolo Anno 1997 Edizione: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua Portate di corrente in regime permanente per posa in aria Norma It. CEI-UNEL 35024/2 - Class. CEI 20 - CT 20: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, Portate di corrente in regime permanente per posa in aria Norma It. CEI-UNEL Class. CEI 20 - CT 20: Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, non propaganti, l'incendio e a ridotta emissione di alogeni, Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con e senza schermo (treccia o nastro) Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kv Norma It. CEI-UNEL Class. CEI 20 - CT 20 - Fascicolo Anno Edizione Terza, Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni, Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili, Tensione nominale U0/U: 450/750 V Norma It. CEI-UNEL Class. CEI 20 - CT 20: Cavi per comando e segnalamento isolati con polivinilcloruro, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni, Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro), Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kv Norma It. CEI-UNEL Class. CEI 20 - CT 20 Cavi per energia isolati con polivinilcloruro, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni, Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) U0/U: 0,6/1 kv Norma It. CEI EN Class. CEI 81-10/1 - CT 81 - Fascicolo Anno Edizione Prima Protezione contro i fulmini Parte 1: Principi generali Norma It. CEI EN Class. CEI 81-10/2 - CT 81 - Fascicolo Anno Edizione Prima Protezione contro i fulmini, Parte 2: Valutazione del rischio Norma It. CEI EN Class. CEI 81-10/3 - CT 81 - Fascicolo Anno Edizione Prima Protezione contro i fulmini Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone Norma It. CEI EN Class. CEI 81-10/4 - CT 81 - Fascicolo Anno Edizione Prima Protezione contro i fulmini Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture Norma It. CEI Class. CEI CT 81 - Fascicolo Anno Edizione Terza Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d Italia, in ordine alfabetico Norma It. UNI 11248:2007: Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche Norma It. UNI EN :2004 : Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali Norma It. UNI EN :2004 : Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni Norma It. UNI EN :2004 : Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche Norma It. UNI 11095:2003: Luce e illuminazione - Illuminazione delle gallerie Norma It. UNI 10819:1999: Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso Norma It. UNI EN 1838:2000: Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza Norma It. UNI EN 12193:2001: Luce e illuminazione - Illuminazione di installazioni sportive. Norma It. EN :2007: Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places Norma It. UNI EN 40: Pali per illuminazione. Termini e definizioni. Norma It. UNI CEI 70030: /09/1998 : Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali di posa. Cap.3 Prescrizioni generali. I componenti saranno scelti conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme, in modo da non causare effetti nocivi sugli altri componenti o sulla rete di alimentazione. I componenti dell impianto e gli apparecchi utilizzatori fissi saranno installati in modo da facilitare il funzionamento, il controllo, l esercizio e l accesso alle connessioni. I dispositivi di manovra e di protezione, quando ci sia possibilità di confusione che crei pericolo, dovranno portare scritte o altri contrassegni che ne permettano l identificazione Cap.4 Consistenza del progetto Il presente progetto comprende: - Relazione descrittiva dell impianto; - Le planimetrie con la rappresentazione grafica dell impianto; - Gli schemi dei quadri elettrici. Cap.5 Esecuzione dell impianto e caratteristiche tecniche. L ambito stradale e le aree destinate a verde saranno caratterizzati da complessi illuminanti di differenti caratteristiche. Per l'illuminazione stradale si utilizzeranno armature stradali KAOS 1 A E C Illuminazione 150W, costituite da pali con altezza 7mt e riflettori con lampade a vapori di sodio alta pressione, IP66 in Classe II
6 Specifiche Dati fotometrici conformi auni EN
7 Le armature stradali per l'illuminazione stradale sarà realizzata installando le armature ad una interdistanza di circa m (larghezza stradale di circa 7 m); Requisiti illuminotecnici L intervento di sostituzione dei complessi illuminanti deve soddisfare i parametri illuminotecnici stabiliti dalla normativa tecnica vigente, in particolare dalla norma UNI e UNI EN La norma prevede che per strade urbane di classe F, strade locali urbane, la categoria illuminotecnica di riferimento è ME6 Per tale categoria illuminotecnica di riferimento debbano essere rispettati i seguenti limiti,: Illuminamento medio minimo E 0,3 L in cd/mq Rapporto di uniformità UO 0,4 Illuminamento medio minimo Valore medio dell illuminamento orizzontale riscontrato a livello stradale. Rapporto Uniformità di illuminamento Rapporto fra i valori di illuminamento minimo e illuminamento medio della strada rilevato su tutta la superficie. Si tiene a precisare che sia la quantità, sia il tipo delle armature stradali e dei corpi illuminanti delle aree a verde è stata stabilita dal comune di Pontedera (PI) in cui si andrà ad effettuare l'intervento; così come l'escusione della realizzazione di un impianto tuttanotte/mezzanotte. Se ne esclude pertanto qualsiasi reponsabilità per quanto sopra esposto. Inquinamento luminoso Nell area oggetto dell intervento risultano soddisfatti le vigenti norme per la limitazione dell inquinamento luminoso: UNI Impianti per l illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l alto del flusso luminoso disperso Ed. marzo Legge Reg. 08/2004 Legge Regione Piemonte: Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche Il contenuto di queste norme, riferito al territorio in esame, può essere sintetizzato come segue: Flusso massimo ammesso verso l alto 1 % Norma tecnica di riferimento UNI Sorgenti luminose preferite Vapori Sodio A.P. Vincoli per illuminazione monumentale < 5 cd/m2 Richiesta di spegnimento/riduzione impianti No Divieto di uso di fasci di luce fissi o rotanti verso l alto Sì Preferenze di inclinazione dei proiettori risp. verticale No I centri luminosi indicati a progetto soddisfano questi requisiti normativi. 5.1 Fornitura L impianto elettrico in oggetto sarà alimentato vista la modesta entità mediante fornitura ENEL in bassa tensione 400V con potenza contrattuale da definire. La distribuzione agli utilizzatori avverrà attraverso un sistema TT. 5.2 Condutture e linee elettriche Le linee elettriche saranno tutte realizzate mediante conduttori non propaganti la fiamma e l incendio conformi alle norme CEI e CEI ed idonee al tipo di posa. Saranno utilizzate condutture nelle quali non verranno realizzate derivazioni di nessun tipo e a questo scopo saranno impiegate apposite scatole di derivazione complete di coperchio apribile solo con apposito attrezzo. Protezione delle linee Tutti i cavi utilizzati, essendo un sistema di prima categoria, saranno adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale U o/u non inferiore a 450/750V ed in particolare per la posa interrata l isolamento nominale non sarà inferiore a 0,6/1KV. Essi saranno tutti protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi e cortocircuiti secondo la norma CEI 64-8 parte IV, mediante l intervento delle protezioni magnetotermiche degli intterruttori automatici. La corrente nominale dei dispositivi posti a protezione delle linee in partenza dai quadri sarà coordinata con la portata relativa alla sezione minima delle derivazioni, ponderata secondo lo stipamento e le modalità di posa. Colori distintivi dei cavi. I conduttori impiegati nell esecuzione dell impianto saranno contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL, rispettando le seguenti indicazioni: - Bicolore giallo/verde per conduttori di terra, di protezione e di equipotenzialità; - Blu chiaro da destinare al conduttore di neutro; - Colori secondo la tabella CEI-UNEL e per i colori distintivi dei vari circuiti
8 5.3 Quadri elettrici di bassa tensione I quadri elettrici di distribuzione saranno apparecchiature del tipo ANS conformi alla norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51, conteneti tutti i dispositivi necessari per la protezione, il sezionamento ed il comando dell intero impianto. I quadri dovranno essere posti in opera con il grado di protezione previsto e con i dispositivi aventi caratteristiche indicate negli schemi elettrici di progetto, rispettando le seguenti modalità di esecuzione: - Gli interruttori automatici dovranno avere potere di interruzione minimo superiore alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione; - Sarà ammesso l impiego di interruttori differenziali puri purchè abbiano un potere di interruzione, con dispositivo associato, di cui al punto primo; - Gli interruttori differenziali dovranno essere conformi alla norma CEI ed interamente assiemati a cura del costruttore - Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere soltanto l organo di manovra delle apparecchiature; - Ogni apparecchiatura di manovra, comando e protezione dovrà avere, dove installata, un cartellino di identificazione recante la stessa nomenclatura riportata sullo schema relativo. I cartellini dovranno essere fissati al quadro in modo molto stabile; - I quadri dovranno essere disposti, montati e cablati in maniera da rispettare le norme e il grado di protezione previsto; - La disposizione delle apparecchiature dovrà essere scelta in modo da rendere estremamente facile l individuazione dei circuiti cosi da rendere semplice l eventuale manutenzione sulle apparecchiature; - La sezione delle condutture di cablaggio dovrà essere scelta tenendo conto della massima portata dell'apparecchio e rispettando le tabelle UNEL-CEI relative alla portata dei conduttori raggruppati; - Durante la fase di scelta del contenitore dovrà essere previsto un adeguato margine di riserva per eventuali ampliamenti. Resistenza di isolamento
9 5.5 Protezione da contatti diretti Nei confronti dei contatti diretti si applica la regola generale, in base alla quale tutte le parti attive (pericolose) devono essere isolate o protette con involucri o barriere. Tuttavia, se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo, sarà posto a meno di 2,5mt dal suolo e dà accesso a parti attive, questo dovranno essere inaccessibili al dito di prova (IPXXB), oppure dovranno essere protette da un ulteriore schermo con uguale grado di protezione, ameno che lo sportello si trovi in un ambiente accessibile solo a persone autorizzate. Anche gli apparecchi di illuminazione a meno che non si trovino ad un altezza superiore a 2,5mt non dovranno diventare accessibili se non dopo aver rimosso un involucro o barriera tramite apposito attrezzo. 5.6 Grado di protezione. 5.7 Impianti di classe II 5.8 Interruttori differenziali Un unico interruttore differenziale per l impianto di illuminazione è soggetto all intera corrente di dispersione che può provocare frequenti interventi intempestivi, specie durante i temporali. Inoltre il suo intervento mette al buio tutta la zona servita. Pertanto l impianto sarà suddiviso su Più circuiti con singola protezione differenziale insensibile alle perturbazioni e/o di tipo ritardato (tipo s). 5.9 Protezione da contatti indiretti (SIST. TT) Per la protezione da contatti indiretti vale quanto detto ai punti 5.7 e 5.8. Inoltre non sarà necessario il collegamento equipotenziale tra le masse dell impianto di illuminazione (pali) e le strutture metalliche (quali recinzioni, ringhiere ecc.) poste in prossimità dell impianto stesso, ma non facenti parte di esso; tale collegamento infatti potrebbe comportare problemi di tensioni trasferite.
10 5.10 Caduta di tensione La caduta di tensione non dovrà superare 4-5% dlla tensione nominale, salvo precise indicazioni del committente. Cap.6 Dimensionamento e protezione delle condutture I conduttori dovranno essere protetti contro le sovracorrenti, causate da sovraccarichi o c.to - c.to. Le protezioni da sovraccarichi, dovranno essere attuate con dispositivi che interrompono il circuito guasto in modo che siano sempre soddisfatte le seguenti relazioni: 1) IB IN IZ 2) IF IZ Le protezioni contro il c.to - c.to dovranno essere attuate con dispositivi che intervengano, in modo da soddisfare la seguente relazione : I 2 t < K 2 S 2
11 Cap.8 Pali Per l installazione dei pali sia con plinto che con piastra di ancoraggio occorrerà fare riferimento alla norma UNI EN 40 che li definisce come sostegni destinati a far da supporto ad uno o più apparecchi di illuminazione e costituiti da una o più parti. Si applica ai pali diritti di altezza nominale minore o uguale a 20mt ed ai pali con mensola di altezza nominale minore o uguale a 18mt. L a norma si applica sia ai pali diritti per apparecchi di illuminazione con attacco cima-palo sia ai pali con sbraccio. In particolare la norma UNI EN 40-2 che fa riferimento a dimensioni e tolleranze e la norma UNI EN 40-5 che fa riferimento ad allogiamneti elettrici e al passaggio dei cavi. La normativa attualmente in vigore relativa ai pali per l illuminazione prevede le diverse forme ed i principali requisiti : - resistenza alla spinta del vento ed alle sollecitazioni meccaniche - resistenza alla corrosione - esigenze di manutenzione - dimensioni proporzionate - finestra di ispezione
12 ESEMPI MISURE INTERRAMENTO PALI
13 PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI QUADRI ELETTRICI Il quadro elettrico deve essere completamente chiuso, in SMC (vetroresina) a doppio isolamento, autoestinguente, con resistenza meccanica (a torsione e flessione) secondo norme DIN VDE 0660 parte 503 ed IEC , munito di sportello anteriore cieco con serratura con chiave tipo cremonese a cifratura unica (codice 21), di tipo Conchiglia CVD o equivalente di altra marca; Devono essere previsti vani diversi per le apparecchiature di comando e per le apparecchiature di regolazione (Regolatore di flusso). I vani possono essere fisicamente separati, affiancati, o sovrapposti; Il quadro deve essere fissato su basamento in cemento e deve poter essere utilizzato nelle normali condizioni di servizio per installazioni all esterno; Le tubazioni interrate entranti nelle carpenteria devono essere sigillati mediante schiuma poliuretanica al fine di prevenire la formazione di condensa interna; I quadri elettrici devono possedere un grado di protezione non inferiore a IP55, secondo la Norma CEI EN 60259; tenuta all impatto minimo 20j secondo CEI EN A sportelli aperti le parti interne del quadro devono avere grado di protezione almeno IP20; La protezione contro i contatti diretti deve essere ottenuta mediante idonee barriere; La protezione contro i contatti indiretti deve essere garantita secondo la Norma CEI 64-8, mediante l impiego di componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente; Internamente agli involucri dei quadri deve essere posizionata una busta porta documenti contenente: o Dichiarazione di conformità; o Rapporto di Prova; o Schema elettrico unificare e funzionale completo di siglatura conduttori e morsetti; o Caratteristiche tecniche componenti; o Manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature installate; Gli involucri dei quadri dovranno essere marcati internamente in modo chiaro ed indelebile su apposita targhetta identificativa l anno di fabbricazione, la denominazione del modello, il nome o marchio del costruttore, il numero di serie, marcatura CE, il grado di protezione IP ed il segno grafico del doppio isolamento; I quadri dovranno avere capienza tale da garantire un ampliabilità minima del 30% dei dispositivi modulari installabili, e comunque di almeno di 35 moduli DIN per un eventuale sistema di telecontrollo. Apparecchiature di protezione: Il cablaggio del quadro dovrà essere realizzato direttamente sulla piastra di fondo dell armadio in vetroresina, senza l impiego di ulteriori cassette o centralini modulari. I componenti contenuti nel quadro dovranno almeno essere i seguenti: N 1 interruttore generale quadro elettrico di tipo automatico magnetotermico quadripolare, con corrente nominale non inferiore a 40A, con Pdi non inferiore a 10kA, curva d intervento C, norma CEI EN completo di dispositivo coprimorsetti per i terminali di ingresso dell alimentazione elettrica, che dovrà avvenire esclusivamente dall alto; N 2 interruttori, 1 per ciascun zona servita (2) di tipo automatico magnetotermico quadripolare, con corrente nominale non inferiore a 16A, con Pdi non inferiore a 6kA, curva d intervento C. Il dispositivo dovrà intervenire disalimentando la linea; se la condizione di guasto permane deve essere azionato anche il relè di secondo intervento. Viceversa il riarmo deve avvenire in modo automatico. Ad intervalli regolari di circa 60 sec il dispositivo dovrà eseguire dei tentativi di ripristino al fine di verificare l integrità dell impianto, fino ad un massimo di tre. Se il guasto persiste l impianto viene messo definitivamente fuori servizio. Eventuale se richiesto dalla committenza (precisando che il presente documento esula dalla protezione contro le sovracorrenti in qunato non espressamente richiesto dalla committenza) N 1 dispositivo limitatore di sovratensione (scaricatore) di tipo 2 secondo CEI EN , in configurazione 3+NPE idoneo per l impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B 1 e maggiori, di tipo DEHNguard TT 230/400 o equivalente di altra marca, con segnalazione visiva dello stato di funzionamento; Eventuale se richiesto dalla committenza N 1 interruttore di alimentazione regolatore di flusso di tipo automatico magnetotermico quadripolare, con corrente nominale non inferiore a 50A, con Pdi non inferiore a 10kA, curva d intervento C, norma CEI EN e N 1 sezionatore commutatore quadripolare con funzione per gestione di bypass regolatore, installato a valle del regolatore di flusso secondo schema elettrico tipo allegato, con corrente nominale non inferiore a 63A con categoria d impiego AC23 400V; N 1 interruttore automatico differenziale puro di tipo selettivo, con Idn = 300mA, protetto contro gli scatti intempestivi, posto a protezione di ogni linea trifase in partenza di dorsale per l alimentazione dei punti luce (dispositivo da prevedersi anche per impianti di classe II); Interruttori di tipo automatico magnetotermico unipolari, con corrente nominale non inferiore a 10A, con Pdi non inferiore a 6kA, curva d intervento C, norma CEI EN posti a protezione di ciascun conduttore di fase delle linee in partenza di dorsale per l alimentazione delle linee illuminazione destra e sinistra. protezione dei circuiti ausiliari mediante idoneo interruttore automatico magnetotermico con corrente nominale non inferiore a 6A, con Pdi non inferiore a 6kA, curva d intervento C, norma CEI EN , N 1 interruttore crepuscolare per fissaggio su barra DIN, in caso di malfunzionamento dell orologio astronomico il sistema dovrà essere comandato da una fotocellula di tipo tradizionale.
14 Collegamenti interni siglati e numerati con cavo N07V-K con un minimo di 10 mm2 per i circuiti di potenza e 1,5 mm2 per i circuiti di comando. Morsettiera di uscita, di sezione adeguata; Canaline in PVC per raccolta cavi, di tipo ispezionabile, e tali che i cavi occupino il 50% della sezione totale; Collegamenti e derivazioni realizzati a regola d arte. EVENTUALI REGOLATORI DI FLUSSO CENTRALIZZATI Carpenteria Il quadro elettrico deve essere completamente chiuso, in SMC (vetroresina) a doppio isolamento, autoestinguente, munito di sportello anteriore cieco con serratura con chiave tipo cremonese a cifratura unica (codice 21); Il vano per le apparecchiature di regolazione (Regolatore di flusso) dovrà essere diverso dal vano per le apparecchiature di protezione e comando. Il vani possono essere fisicamente separati, affiancati, o sovrapposti; Il quadro deve essere fissato su basamento in cemento e deve poter essere utilizzato nelle normali condizioni di servizio per installazioni all esterno; Le tubazioni interrate entranti nelle carpenteria devono essere sigillati mediante schiuma poliuretanica al fine di prevenire la formazione di condensa interna; I quadri elettrici devono possedere un grado di protezione non inferiore a IP44, secondo la Norma CEI EN 60259; A sportelli aperti le parti interne del quadro devono avere grado di protezione almeno IP20; La protezione contro i contatti diretti deve essere ottenuta mediante idonee barriere; La protezione contro i contatti indiretti deve essere garantita secondo la Norma CEI 64-8, mediante l impiego di componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente; Internamente agli involucri dei quadri deve essere posizionata una busta porta documenti contenente: o Rapporto di Prova o Schema elettrico unificare e funzionale completo di siglatura conduttori e morsetto; o Caratteristiche tecniche componenti o Manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature installate. Gli involucri dei quadri dovranno essere marcati internamente in modo chiaro ed indelebile su apposita targhetta identificativa l anno di fabbricazione, la denominazione del modello, il nome o marchio del costruttore, il numero di serie, marcatura CE, il grado di protezione IP ed il segno grafico del doppio isolamento. DISTRIBUZIONE LINEE ELETTRICHE E CAVI DI COLLEGAMENTO Le linee dorsali principali dovranno essere realizzate mediante distribuzione trifase + neutro, con cavi unipolari tipo FG7-R 0.6/1kV di sezione costante ed uguale sia per i conduttori di fase, sia per il conduttore di neutro. I cavi dovranno avere sezione idonea per ottenere una caduta di tensione non superiore al 4% dal punto di consegna Enel, e comunque mai inferiore a 10 mm2. I cavi di collegamento del punto luce dovranno essere del tipo FG7(O)R 0,6/1kV e dovranno essere dimensionati in modo tale da garantire la protezione contro i cortocircuiti secondo quanto prescritto dalla norma CEI Nel caso in cui la protezione suddetta non possa essere garantita dal fusibile interno alla morsettiera incasso palo, la sezione del cavo di collegamento non potrà mai essere inferiore a 2,5 mm2. Essendo un impianto di classe II non è richiesta la messa a terra anzi è vietata; pertanto si dovrà fare particolare attenzione nell'installazione del cavo all'ingresso del palo, per evitare danneggiamenti o abrasioni dell'isolamento CAVIDOTTI I cavidotti dovranno essere in PEAD flessibile corrugato a doppia parete, protetti da casseratura in CLS, e da posa di apposito nastro con scritta illuminazione pubblica, posati all interno di scavi con sottofondo, rinfianco e ricoprimento del tubo in sabbia, ad una profondità minima di 0,5 m dal piano di calpestio. Il diametro interno del cavidotto dovrà essere pari ad almeno 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi e comunque non inferiore a 90 mm nominale esterno (110 mm interno utile); Pozzetti I pozzetti dovranno essere realizzati mediante anelli in CLS senza fondo ispezionabili con chiusino in ghisa carrabile UNI EN 124 aventi luce netta minima pari a 40x40 cm senza personalizzazione (ENEL /TELECOM), completi di fori di aggancio per apertura con attrezzo apri-chiusini. La scelta della classe di portata, da definire sulla base del sito di posa, rimane a cura del progettista. I pozzetti dovranno essere posizionati in corrispondenza di ciascun palo, ciascuna derivazione e di ciascun cambio di direzione,
- J - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STANDARD PROGETTO SP - TEA - 001
- J - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (revisione 05) Pagina 1 di 45 INDICE Pag. PARTE J IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA J.1 3 OGGETTO