Source: http://docplayer.fi/2154233-Vesitalous-vesihuolto-paivat-puhdasta-vetta-lontoolaisille-saimaan-kanava-www-vesitalous-com.html
Timestamp: 2016-10-27 17:45:32+00:00
Document Index: 25748715

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA.
VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA.
Download "VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA. www.vesitalous.com"
1 VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA2 VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA SISÄLTÖ Vesihuollon toimintamallit uudelleen arvioitavina Rauno Piippo Vesitalous ja vesipolitiikan puitedirektiivi Markku Maunula 5 2 VESITALOUS Vol. XLIII Julkaisija YMPÄRISTÖVIESTINTÄ YVT Oy (omistajat: Maa- ja vesitekniikan tuki ry ja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry) Päätoimittaja TIMO MAASILTA, dipl.ins. Toimitus, talous ja tilaukset MARJA-LEENA JÄRVI toimitussihteeri Tontunmäentie 33 D Espoo Puhelin (09) Faksi (09) Merita Ilmoitukset JUKKA NIEMINEN Linkkipari Oy Hämeenkatu 25 B 5. krs Tampere puh/faksi (03) GSM Kannen kuva Järvi-Suomen merenkulkupiirin valokuva-arkisto Painopaikka FORSSAN KIRJAPAINO Oy ISO 9002 ISSN Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Vuosikerran hinta 40. Tämän numeron kokosi ja toimitti RAUNO PIIPPO VESITALOUS Vesipolitiikan puitedirektiivissä korostetaan taloudellisia ohjauskeinoja. Keskeistä on kustannusten kattaminen ja pilaaja maksaa -periaate. Kustannusten kattamista edellytetään vesipalveluilta eli lähinnä vesihuoltolaitoksilta. Jäteveden biologinen suodatus kemiallisen puhdistuksen jälkeen Eeva Heiska Kemiallisen puhdistamon jälkeen rakennetusta orgaanisen aineksen poistamiseen tarkoitetusta biosuodatinlaitoksesta ei ollut aiempaa kokemusta Suomessa. Ouluun rakennetussa biosuodatuslaitoksessa ilmeni yllättäviä ongelmia, joiden ratkaisuksi laitosta laajennetaan vuonna Matalaan perustetut vesi- ja paineviemäröintijohdot Robert Donner Nopea ja edullinen tapa tuoda kunnallistekniikkaa harvaanasutulle alueelle. Hämeenlinnan seudun vesi Oy:n perustaminen Jouko Kettunen Hyvin sujunut yhteistyö jätevesien käsittelyssä Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan kesken johti myös Rengon, Hauhon ja Tuuloksen kuntien liittymiseen Hämeenlinnan jätevedenpuhdistamon asiakkaiksi ja Hämeenlinnan seudun vesi Oy:n perustamiseen. TOIMITUSKUNTA MATTI ETTALA tekn.tri, dosentti Matti Ettala Oy Kuopion yliopisto JUHANI KETTUNEN tekn.tri, dosentti tutkimusjohtaja, professori Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Teknillinen korkeakoulu ESKO KUUSISTO fil.tri, hydrologi Suomen ympäristökeskus, ympäristövaikutusyksikkö MARKKU MAUNULA dipl.ins., vesiylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriö, maaseutu- ja luonnonvaraosasto, vesivarayksikkö MARJA LUNTAMO dipl.ins., johtaja Porin Vesi RAUNO PIIPPO dipl.ins., toimitusjohtaja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys LEA SIIVOLA dipl.ins., ympäristöneuvos Länsi-Suomen ympäristölupavirasto RIKU VAHALA dipl.ins. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys OLLI VARIS tekn.tri, dosentti, akatemiatutkija Teknillinen korkeakoulu ERKKI VUORI lääket.kir.tri, oikeuskemian professori Helsingin yliopisto, oikeuslääketieteen laitos Erikoistoimittajat HARALD VELNER professori PIPSA POIKOLAINEN dipl.ins., maat.metsät.kand3 Vesilaitosten 2000-luvun taloudelliset haasteet Harry Piirainen Vesihuoltolaitosten taseohjauksen ja talouden kokonaissuunnittelun ja seurannan merkitys on kasvanut uuden vesihuoltolain voimaantulon myötä. Vesilaitosten pääoman tuoton ja sen kohtuullisuuden valvonta tiukkenee jatkossa. Esimerkkinä voidaan pitää energia-alan verkkoliiketoiminnan viranomaisvalvontaa. Oikotie tehokkaaseen asumisjäteveden typenpoistoon? Heikki Kiuru ANAMMOX-prosessia esitetään Hollannissa ratkaisuksi denitrifikaatiovaiheeseen. Puhdasta vettä lontoolaisille Katriina Etholén Kew Bridge Steam Museum Brentfordissa Lontoossa on Englannin merkittävin vesihistoriaan keskittyvä museo Vesitekninen korkeakoulutus Suomessa Reijo Haronen 30 Saimaan kanava vuosisatoja haaveiltu, kolmasti rakennettu Juhani Kettunen Saimaan kanavasta haaveiltiin jo 1500-luvulla. Kolmesti kanava on jo rakennettu. Kanavan vaiheista valmistui komea kirja. Kuinka kirjoittaa ymmärrettävästi Masi Rinkinen Artikkelin kirjoittaminen on vuoropuhelua lukijan kanssa. Kuinka oman tekstinsä voisi saada luettavammaksi? Siihen ei tarvita kommervenkkejä. Oikea asennoituminen eli lukijan huomioon ottaminen riittää jo pitkälle. Abstracts Vieraskynä Timo Kietäväinen Heikki Kiuru 31 Liikehakemisto 32 Uutisia 36 Asiantuntijat ovat tarkastaneet lehden artikkelit. VESITALOUS 5/2002 ilmestyy Se on Suomen vesilainsäädännön 100- vuotisjuhlanumero. Toimittajana on Pertti Seuna. Pyydä vesihuollon tarviketarjous Vesitalouden markkinapaikan kautta! Ilmoitusvaraukset mennessä. 3 VESITALOUS4 MAA- JA VESITEKNIIKAN TUKI RY. on vuonna 1949 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea ja edistää vesitekniikan alan ja siihen liittyvää ympäristötekniikan alan sekä maaperän suojelun tutkimus- ja opetustoimintaa ja lisäksi maaseudun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien kysymysten selvittämistä. Julistamme haettavaksi APURAHOJA vuodelle 2003 Apuraha-anomus on tehtävä lomakkeelle, joka on noudettavissa kotisivuiltamme Kotisivuilta on saatavissa tarkemmat hakuohjeet sekä luettelo viime vuosina myönnetyistä apurahoista. Lomakkeita on saatavissa myös toimistostamme, (09) , Teknillisen korkeakoulun kirjaamosta, Tampereen teknillisen korkeakoulun neuvonnasta ja Oulun yliopiston hallintoviraston vahtimestareilta. Anomus liitteineen, jota ei palauteta, pyydetään lähettämään toimistoomme mennessä osoitteella Annankatu 29 A 18, Helsinki. Tämän lisäksi toivomme, että anomus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan hakijoille kirjeitse marraskuun loppuun mennessä. Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Hallitus 4 VESITALOUS5 PÄÄKIRJOITUS Rauno Piippo toimitusjohtaja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VESIHUOLLON TOIMINTAMALLIT UUDELLEEN ARVIOITAVINA Vesihuoltolaki on ollut voimassa puolitoista vuotta. Sen mukaan vesihuolto on liikelaitosmaista palvelutoimintaa, jonka kulut katetaan asiakkailta perittävillä maksuilla. Laki myös säätelee laitoksen ja asiakkaan välisiä suhteita sekä osaltaan turvaa asiakkaan oikeudet. Vesihuoltolaitos ei ole viranomainen, joka valvoo tai määrää asiakkaitaan. Vastuu vesihuollon järjestämisestä säilyy kuitenkin kunnilla, mutta vesihuollon järjestämisessä ei tarvita kunnan verovaroja. Vesihuollon palvelutaso ja toimivuus eivät siten ole enää riippuvaisia kunnan taloudellisesta tilanteesta. Nämä vesihuoltolain keskeiset periaatteet edellyttävät niin kuntien päättäjiltä kuin laitosten johtamisesta vastuussa olevilta monien asioiden uudelleen arviointia. Erityisen haastavaa tämä on pienissä kunnissa, joissa laitokset on usein mielletty vain osaksi verovaroin kustannettavaa kunnallistekniikkaa ja joissa maksutulot on koettu verotulojen jatkeeksi. Samanaikaisesti kun kehitämme vesihuoltolaitoksia nykyaikaisiksi palveluja liikelaitoksiksi, vesihuollon toimintaympäristössä ja -edellytyksissä on tapahtumassa muita merkittäviä muutoksia. Erityisen merkittävä muutos tulee olemaan laitosten henkilökunnan sukupolvenvaihdos seuraavan kymmenen vuoden aikana. VVY:n tekemän kyselyn mukaan lai- tosjohdosta noin 90 % ja muusta teknisestä henkilökunnasta noin 80 % on syntynyt 1950-luvulla tai sitä ennen. Heistäkin puolet on syntynyt 1940-luvulla tai sitä ennen eli he ovat reilusti yli 50-vuotiaita. Puolet laitosjohdosta ja teknisestä henkilökunnasta siirtyy eläkkeelle tai muutoin poistuu työelämästä lähimmän kymmenen vuoden aikana. Mistä löydämme ammattitaitoisen henkilökunnan hoitamaan näitä tehtäviä, kun nuoria ammattilaisia laitoksilla on erinomaisen vähän? Asianmukaiset palvelut on kyettävä järjestämään asiakkaille henkilökunnan sukupolvenvaihdoksesta riippumatta. Uusien toimintamallien kehittämisessä on todella kiire, jotta ne toimivat myös muutostilanteessa. Suurimmat ongelmat muutostilanteessa tulevat olemaan nimenomaan pienillä laitoksilla. Meillä on paljon laitoksia, joissa käytännössä yksi tai kaksi pitkän kokemuksen ja rautaisen ammattitaidon omaavaa henkilöä on vuosikymmenet pyörittänyt menestyksekkäästi laitosta. Kun tällaisessa laitoksessa kerralla tai lyhyen ajan puitteissa vaihdetaan koko henkilökunta, niin miten asiakkaan tarvitsemat palvelut pystytään turvaamaan 2010-luvun vaatimusten mukaisesti? Palvelun tuottaminen asiakkaille edellyttää laitoksilta motivoitunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Vesihuoltolaitokset kilpailevat työvoimasta muiden työnantajien kanssa. Pääosa vesihuollon ammattilaisista työskentelee nyt ja tulevaisuudessa muualla kuin laitoksilla. Vesihuoltolaitoksen houkuttelevuus työpaikkana - oli sitten kysymys työn kiinnostavuudesta, työolosuhteista, uramahdollisuuksista tai palkkauksesta - on oltava kilpailukykyinen. Talousveden laadulle ja jätevesien käsittelylle sekä palvelutasolle asetettavat kiristyvät vaatimukset edellyttävät myös laitosten henkilökunnalta entistä enemmän erityisosaamista, jota pienissä yksiköissä ei pystytä ylläpitämään.suomen ympäristökeskuksen rekistereistä löytyy yli vesilaitosta ja lähes 650 viemärilaitosta. Ilmeisesti laitoksia on yhteensä noin kappaletta. Nyt olisi varmasti syytä käynnistää vesihuollon toimialarationalisointi, jonka lopputuloksena olisi alueellista vesihuoltolaitosta huolehtimassa tulevaisuuden vesihuollosta. Nyt voidaan tehdä harkittuja valintoja - muutaman vuoden päästä tehdään pakkotilanteessa hätäratkaisuja. Hämeenlinnan seutua onkin pidettävä edelläkävijänä. Muualla tässä lehdessä on Jouko Kettusen kuvaus Hämeenlinnan seudun vesiyhtiön perustamisprosessista. Kiinnitän erityistä huomiota Kettusen toteamukseen nyt on luotu vasta edellytykset tavoitella seudullisen vesihuollon etuja. Hämeenlinnan seudun mallia tai sen sovellutuksia on syytä vakavasti harkita muuallakin. 5 VESITALOUS6 Kuva: Pipsa Poikolainen7 VESIHUOLTOPÄIVÄT VESITALOUS JA VESIPOLITIIKAN PUITEDIREKTIIVI Markku Maunula toimialapäällikkö, dipl.ins. Lounais-Suomen ympäristökeskus Kirjoittaja on osallistunut direktiivin edellyttämän vedenkäytön taloudellista analyysiä ohjeistavaan EU:n jäsenmaiden yhteiseen työryhmään Suomen edustajana. Vesipolitiikan puitedirektiivi edistää taloudellisten ohjauskeinojen käyttämistä vesiensuojelussa sekä vesivarojen käytössä ja hoidossa. Direktiivi edellyttää veden käytön taloudellista analyysiä ja vesipalveluiden kustannusten kattamisen arviointia. Viimeistään vuonna 2010 veden hinnoittelupolitiikan tulee tarjota käyttäjille riittävät kannustimet vesivarojen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä vesimaksuista voidaan kuitenkin päättää kansallisesti. Vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanossa tarvitaan vesitaloudellista osaamista. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista eli ns. vesipolitiikan puitedirektiivi tuli voimaan Sen tavoitteena on parantaa vesien tilaa, estää sekä pinta- että pohjavesien tilan huononeminen, edistää vesivarojen kestävää käyttöä sekä vähentää vaarallisten aineiden päästöjä vesiin. Pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila sekä pohjavesien hyvä määrällinen ja kemiallinen tila on tarkoitus saavuttaa vuonna Ympä- ristönsuojelun ohella tavoitteena on hyvälaatuisen pinta- ja pohjaveden riittävän saannin turvaaminen. Vesipolitiikan puitedirektiiviä ja sen toimeenpanoa Suomessa on aiemmin käsitelty Vesitalous-lehden numerossa 2/2001. Tässä artikkelissa tarkastellaan direktiivin edellyttämiä vesivarojen käyttöön ja vesipalveluihin liittyviä taloudellisia selvityksiä, ei toimeenpanon aiheuttamia kustannuksia julkiselle sektorille ja toiminnanharjoittajille. Taloudelliset ohjauskeinot tärkeitä direktiivin toimeenpanossa EU:n ympäristöpolitiikassa korostetaan taloudellisia ohjauskeinoja ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen harkitun käytön edistämisessä. Keskeisiä elementtejä ovat vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamisen periaate ja pilaaja maksaa -periaate. Yhteisön perustamissopimuksen artiklan 174 mukaisesti on yhteisön ympäristöpoli- 7 VESITALOUS8 tiikkaa valmisteltaessa myös otettava huomioon käytettävissä olevat tieteelliset ja tekniset tiedot, yhteisön eri alueiden ympäristöolosuhteet, yhteisön taloudellinen ja sosiaalinen kehitys sekä toimien toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuvat hyödyt ja kustannukset. Perustamissopimuksen mukaisesti on vesipolitiikan puitedirektiivissä yhtäältä säädetty taloudellisista ohjauskeinoista ja niiden sisällyttämisestä toimenpideohjelmiin ja toisaalta sallittu kansallisesti päätettäväksi vesimaksuista ja kustannusten kattamisesta. Kustannusten kattamisen periaate on direktiivissä yhteydessä palveluiden käsitteeseen. Direktiivi määrittelee erikseen vedenkäytön ja vesipalvelut (tietolaatikko). Direktiivin säätämisen yhteydessä jäsenmaat nimenomaisesti rajasivat kustannusten kattamisen koskemaan palvelujen tarjoamista. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kustannusten kattamista on arvioitava lähinnä vesihuoltopalvelujen osalta. Esimerkiksi tulvasuojelu, vesivoima ja vedenotto omaan käyttöön eivät ole vesipalveluja. Direktiivin vesipalveluiden määritelmä on kylläkin tulkinnanvarainen ja sen soveltamisen laajuudesta on jäsenmailla erilaisia käsityksiä. Sen sijaan vedenkäyttö on direktiivissä määritelty laajasti. Vedenkäytöllä tarkoitetaan kaikkia toimintoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus vesien tilaan, kuten vesivoimaa, teollisuuden vedenkäyttöä ja jätevesien käsittelyä, vesistöjen virkistyskäyttöä sekä maatalouden ja haja-asutuksen päästöjä vesiin. Yksittäisten kotitalouksien ja pienten maatilojen vedenotto voitaneen katsoa vaikutuksiltaan merkityksettömiksi. Vedenkäytön taloudellinen analyysi on tehtävä vuoden 2004 loppuun mennessä Vedenkäytön taloudellinen analyysi tehdään alueellisena tarkasteluna. Direktiivi edellyttää, että taloudellisen analyysin sisältämän tiedon on oltava riittävän tarkkaa, jotta voidaan arvioida vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamista ottaen huomioon vedenhankinnan ja -tarpeen pitkän ajan ennusteet. Analyysin tulee sisältää tiedot vesipalveluihin liittyvistä vesimääristä, hinnoista, kustannuksista sekä arviot tarvittavista investoinneista. Taloudellisessa analyysissä tulee arvioida myös toimenpiteiden kustannustehokkuutta. On siis selvitettävä taloudellisesti parhaimmat keinot vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Toimenpiteet koskevat kaikkea vedenkäyttöä, eivät pelkästään vesipalveluja. Vuonna 2004 ei kuitenkaan vielä tiedetä, mitkä pinta- ja pohjavesimuodostumat eivät täytä vesien hyvälle tilalle asetettuja kriteerejä. Taloudellisiin analyyseihin tultaneenkin sisällyttämään arvioita vesien tilaa parantavien toimenpiteiden kustannuksista. Vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattaminen Direktiivin 9. artiklan mukaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamisen periaate mukaan lukien ympäristö- ja luonnonvarakustannukset. Tällöin on otettava huomioon taloudellinen analyysi ja erityisesti pilaaja maksaa -periaate. Komission vuonna 2000 julkaisemassa hinnoittelutiedonannossa määriteltiin kustannustyypit seuraavasti: Vesipalveluiden taloudelliset kustannukset, jotka sisältävät näiden palvelujen toimittamisen ja hallinnon kustannukset. Niihin kuuluvat kaikki toiminta- ja ylläpitokustannukset sekä pääomakustannukset (lainapääoman ja korkojen maksut sekä tarvittaessa pääoman tuotto). Ympäristökustannukset eli kustannukset, jotka aiheutuvat vedenkäytön aiheuttamista vahingoista ympäristölle ja ekosysteemeille sekä ympäristön käyttäjille (esim. vesiekosysteemin ekologisen laadun heikkeneminen tai maataloustuotantoon käytetyn maan suolapitoisuuden lisääntyminen ja maan huononeminen). Luonnonvarakustannukset eli kustannukset käyttömahdollisuuksista, joita muut käyttäjätahot menettävät, kun tiettyä luonnonvaraa käytetään yli sen luonnollisen uusiutumis- tai palautumisnopeuden (tällaisia kustannuksia aiheutuu esim. liiallisesta pohjaveden otosta). Vesipalvelujen kustannusten arviointi tehdään normaalin käytännön mukaisesti ottaen huomioon kaikki palveluiden toimittamisesta aiheutuvat kustannukset. Ympäristökustannuksia voidaan arvioida toiminnanharjoittajille myönnettyjen vesioikeudellisten ja ympäristölupien yhteydessä määrättyjen velvoitteiden, kompensaatioiden ja korvausten perusteella. Vedenottoa koskevissa luvissa lähdetään Suomessa siitä, ettei hakijalle myönnetä lupaa ottaa vettä yli sen luonnollisen uusiutumistai palautumisnopeuden. Määritelmän mukaista perustetta luonnonvarakustannusten perimiseksi ei siten Suomessa ole. Muutoinkin vesiesiintymästä johdettavasta raakavedestä suoritettava korvaus on kansallisen omistusoikeusjärjestelmän piiriin kuuluva kysymys. Kansallinen ajattelummehan lähtee siitä, ettei alueen omistajalla ole oikeutta saada korvausta pohjaveden ottamisesta, vaan yksinomaan ottamistoiminnan aiheuttamasta vahingosta (Hollo ym. 2001). Direktiivi edellyttää, että viimeistään vuonna 2010 veden hinnoittelupolitiikka tarjoaa käyttäjille riittävät kannustimet vesivarojen tehokkaaseen käyttämiseen ja siten edistää ympäristötavoitteiden saavuttamista. Veden käytön eri sektoreiden jaoteltuna ainakin teollisuuteen, kotitalouksiin ja maatalouteen edellytetään osallistuvan riittävästi vesipalveluiden kustannusten kattamiseen. Tässä on kuitenkin merkittävää se, että kustannusten kattamisen velvoite koskee ainoastaan vesipalveluja. Veden hinnoittelupolitiikasta päättäminen on kuitenkin kansallinen kysymys. Jäsenvaltiot voivat hinnoittelusta päättäessään ottaa huomioon kustannusten kattamisen sosiaaliset, ympäristöön kohdistuvat ja taloudelliset vaikutukset samoin kuin kyseisen alueen tai alueiden maantieteelliset ja ilmastoolot. Niinikään jäsenvaltioiden ei katsota rikkovan direktiiviä, jos ne päättävät olla soveltamatta tiettyyn veden käyttötoimintaan kustannusten kattamisen periaatetta, mikäli päätös ei vaaranna direktiivin tarkoitusta tai sen tavoitteiden saavuttamista. Jäsenvaltioiden on kuitenkin selostettava hoitosuunnitelmissa veden käytön eri sekto- 8 VESITALOUS9 reiden osallistuminen vesipalveluiden kustannusten kattamiseen ja esitettävä perustelut, mikäli vesihuoltopalveluilta ei edellytetä kustannusten kattamista vesimaksuilla. Kustannusten kohtuuttomuus perusteena poikkeuksille Jäsenvaltioiden on lähtökohtaisesti saavutettava ympäristötavoitteet vuoden 2015 loppuun mennessä. Direktiivi sisältää kuitenkin useita poikkeusmahdollisuuksia. Jäsenvaltiot voivat nimetä vesimuodostumia keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi, jollei vesivarojen käytöstä saatavaa hyötyä voida kohtuuttomien kustannusten takia saavuttaa muilla ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla. Jäsenvaltiot voivat myös asettaa vähemmän vaativia ympäristötavoitteita tai pidentää määräaikoja, jos vesien tilan paraneminen ja tavoitteiden saavuttaminen määräajassa on suhteettoman kallista. Kustannusten kohtuuttomuuden ohella poikkeamiselle on asetettu myös muita ehtoja. Jäsenvaltioiden ei myöskään katsota rikkovan direktiiviä, kun kaikki mahdolliset toimenpiteet on toteutettu, muutosten syyt on perusteltu hoitosuunnitelmassa, muutokset ovat yleisen edun kannalta erittäin tärkeitä, muutosten hyödyt ovat suuremmat kuin vesien hyvän tilan tai alhaisempien ympäristötavoitteiden saavuttamisesta aiheutuvat hyödyt ja toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ovat kohtuuttomat. ympäristökeskuksen vesi- ja viemärilaitosrekisterissä on varsin paljon käyttökelpoista tietoa, mutta mm. laitosten taloutta koskevien tietojen tallentaminen edellyttää tietojärjestelmän uusimista. Kehitystyö onkin käynnissä ja tietotarvekartoitus valmistumassa. Vesihuollon alueellisista yleissuunnitelmista, joita on tehty jo usean vuosikymmenen ajan, on huomattavaa hyötyä taloudellisten analyysien tekemisessä. Suunnitelmissa on tietoja väestöstä, elinkeinoista, vesihuollosta ja vesivaroista sekä ennusteita vedentarpeista ja tarvittavista investoinneista 5 10 vuoden ajalle. Myös vesihuoltolain (119/2001) velvoittamat kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmat, jotka tulee laatia vuoden 2004 maaliskuuhun mennessä, ovat erinomainen lähtöaineisto taloudellisten analyysien tekemisessä. Vesihuoltolakiin on sisällytetty säännös kustannusten kattamisen periaatteesta. Laissa edellytetään, että vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Lisäksi liittymis- ja perusmaksut voivat eri alueilla olla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi. Lain mukaan maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin. Vesihuoltolaissa on siten monin tavoin otettu huomioon direktiivin tavoitteet ja velvoitteet. Direktiivin joustavat säännökset ja vesihuoltolaki sallivat kuitenkin sen, että vesihuoltoa voidaan edelleen tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Suomessa vesihuoltolaitosten maksut eivät nykyisin aina perustu toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, vaan hinnoittelussa on pikemminkin pyritty tavoittelemaan valtakunnallista tai ainakin lähialueiden kuntien keskimääräistä hintatasoa. Suurten kaupunkien vesihuoltolaitokset ovat yleisesti hyvin taloudellisesti kannattavia, kun sen sijaan kannattavuus monilla maalaiskuntien laitoksilla on selvästi heikompi. Useat kuntien omistamat pienet vesihuoltolaitokset ovat tappiollisia ja kunnat joutuvat tukemaan niiden toimintaa. (Kiuru ym. 2001) Kirjallisuus Hollo E. J., Salila J Vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) implementointi Suomen lainsäädäntöön, Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran julkaisu 34, 60 s. ISBN Kaatra K Vesipolitiikan puitedirektiivi ja vesivarojen käyttö, Vesitalous 2 /2001, 4 s. ISSN Karvonen A Direktiivi uudistaa vesipolitiikan suuntaviivat EU:ssa, Vesitalous 2 /2001, 2 s. ISSN Kiuru H., Rautiainen J., Harinen A Selvitys vesihuoltolaitosten taloudellisesta tilasta, Maaja metsätalousministeriön julkaisuja 6/2001, 48 s. ISBN , ISBN Timonen R., Marttunen M Rakennetut ja säännöstellyt vesistöt, Vesitalous 2 /2001, 5 s. ISSN Vesihuoltopalvelut ja kustannusten kattaminen Direktiivi edellyttää, että vesipiireittäin eli vesien hoitoalueittain laadittavissa taloudellisissa analyyseissä on kuvaus vesihuoltopalvelujen nykytilanteesta ja niissä arvioidaan tarpeita pidemmällä aikavälillä. Vedenhankinnan ennusteiden laatimisessa on otettava huomioon maakuntien ja kuntien arviot väestön, yhdyskuntarakenteen ja elinkeinojen kehittymisestä. Vesihuoltolaitosten toiminnasta tarvitaan tietoja mm. liittyjäja vesimääristä, vesimaksuista, kustannuksista ja laitosten taloudesta. Suomen Vesipolitiikan puitedirektiivin määritelmät vesipalvelulle ja vedenkäytölle. Vesipalveluilla tarkoitetaan kaikkia palveluja, jotka tarjoavat kotitalouksille, julkisille laitoksille tai jotakin taloudellista toimintaa varten: a) pinta- tai pohjaveden ottoa, patoamista, varastointia, käsittelyä ja jakelua; b) jätevesien keräämistä ja käsittelyä harjoittavia laitoksia, jotka johtavat vettä edelleen pintavesiin. Vedenkäytöllä tarkoitetaan vesipalveluja ja kaikkia 5 artiklan ja liitteen II mukaisesti määriteltyjä muita toimintoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus vesien tilaan. 9 VESITALOUS10 VESIHUOLTOPÄIVÄT JÄTEVEDEN BIOLOGINEN SUODATUS kemiallisen puhdistuksen jälkeen Eeva Heiska fil.maist. Oulun Vesi, puhdistamot-yksikkö Kirjoittaja toimii käyttöpäällikkönä Oulun Vedessä vastuualueenaan jätevedenpuhdistamo, kaksi vedenpuhdistamoa sekä kaksi käyttölaboratoriota luvulla tiukentuneet lupaehdot edellyttivät tehokkaampaa orgaanisen aineksen poistoa. Oulun jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön kemiallisbiologinen puhdistusprosessi vuonna Kemiallisen puhdistamon perään ensimmäisenä Suomessa rakennettu biosuodatinlaitos ei ole toiminut täysin odotetulla tavalla eikä lupaehtoa orgaanisen aineksen suhteen ole saavutettu. Laitoksen mitoitus on jouduttu tarkistamaan ja päädytty biosuodatinlaitoksen laajentamiseen. Oulun Vesi on kunnallinen liikelaitos, joka ylläpitää Taskilan jätevedenpuhdistamoa Oulussa. Jätevedenpuhdistamo puhdistaa Oulun kaupungissa syntyneet ja viemäriverkostoon johdetut asumajätevedet ja teollisuusjätevedet sekä johtaa ne noin 950 metrin päähän Oulun edustan merialueelle Perämereen. Vuoden 2002 lopussa aloitetaan Muhoksen ja vuoden 2003 aikana Utajärven kunnan jätevesien johtaminen Ouluun rakenteilla olevan Oulujokivarren siirtoviemärin valmistuttua. saakka käytössään pelkästään kemiallinen suorasaostus luvulla ympäristönsuojeluvaatimusten tiukentuessa jätevedenpuhdistamoilta vaadittiin mm. fosforin ja orgaanisen aineksen puhdistuskapasiteettien lisäämistä. Taskilan jätevedenpuhdistamolle annetuissa vesioikeuden ja vesiylioikeuden lupapäätöksissä edellytettiin uuden jätevedenpuhdistamon rakentamista ja sen käyttöönottoa vuoden 1998 loppuun mennessä. Uuden jätevedenpuhdistamon tuli täyttää vuoden 1999 alusta voimaan tulevat uudet, fosforin ja orgaanisen aineksen suhteen tiukentuneet taulukossa 1 esitetyt lupaehdot. Lisäksi puhdistamo oli suunniteltava ja toteutettava siten, että siinä otetaan huomioon myöhemmin mahdollisesti toteutettavan typen poiston vaatimat tila- ja rakennevaraukset. Päästöjä ja puhdistustehoja laskettaessa tulee huo- Viranomaislupa edellytti tehokkaampaa orgaanisen aineksen poistoa Taskilan jätevedenpuhdistamolla on ollut vuodesta 1973 aina vuoteen 1998 Taulukko 1. Taskilan jätevedenpuhdistamon lupaehdot. Pitoisuus Puhdistusteho Kokonaisfosfori enintään 0,5 mg fosforia / litra vähintään 90 % Biologinen hapenkulutus enintään 15 mg happea / litra vähintään 90 % 10 VESITALOUS11 mioida myös mahdolliset poikkeustilanteet, puhdistamon ohijuoksutukset ja viemäriverkon ylivuodot. Päästöjen ja puhdistustehojen vaatimukset tulee saavuttaa kolmen kuukauden liukuvina keskiarvoina laskettuina. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus edellytti uuden ympäristöluvan hakemista Taskilan jätevedenpuhdistamolle vuoden 2002 loppuun mennessä. Syynä tähän oli se, että puhdistamo ei ole päässyt lupaehtojen mukaiseen orgaanisen aineksen poistotehoon uuden puhdistamon myötä. Maailman pohjoisin biosuodatinlaitos rakennetaan Vuonna 1995 aloitettiin puhdistamon perusparannuksen suunnittelu, joka käsitti entisen suorasaostuspuhdistamon toiminnan tehostamisen, uuden biologisen puhdistusyksikön rakentamisen sekä lietteenkäsittelyn tehostamisen ja uudelleenrakentamisen. Vuoteen 1998 saakka jätevedet puhdistettiin pelkästään kemiallisesti suorasaostusmenetelmällä. Puhdistustulokset (biologinen hapenkulutus noin 50 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus noin 0,3 mg/l) täyttivät silloiset lupaehdot hyvin. Koska näköpiirissä ei ollut huomattavaa kuormituksen tai jätevesimäärän nousua, lähtökohtana oli, että puhdistuskapasiteettia ei tarvitse nostaa. Tiukentuvien lupaehtojen tiedettiin tulevan voimaan vuoden 1999 alussa, jonka jälkeen kokonaisfosforipitoisuus saisi olla enintään 0,5 mg P / l ja biologinen hapenkulutus enintään 15 mg O 2 / l. Kokonaisfosforipitoisuutta koskevan lupaehdon täyttyminen ei vaikuttanut ongelmalta, koska kemiallisella puhdistusyksiköllä saatiin fosfori poistettua erittäin hyvin. Sen sijaan orgaanisen aineksen poistoa tulisi tehostaa rakentamalla sitä varten tarkoitettu puhdistusyksikkö. Perinteisellä aktiivilietelaitosmallilla olisi uusien lupaehtojen saavuttamiseksi jouduttu rakentamaan laaja, noin m 3 :n allastila ja mahdollisesti harkitsemaan tilan kattamista. Aktiivilietelaitos Oulun mittakaavassa toteutettuna olisi ollut laaja sekä mitoiltaan että kustannuksiltaan. Esisuunnittelutulosten jälkeen päädyttiin ratkaisuun, jossa orgaanisen aineksen vähentäminen tapahtuu kemiallisen suorasaostuksen jälkeen, jolloin orgaanisesta aineksesta jo % on poistettu. Valittu kemiallis-biologinen prosessivaihtoehto mahdollistaa olemassa olevien puhdistamorakenteiden täysimittaisen käytön myös laajennetussa puhdistamossa ja hyödyntää varmatoimiseksi todetun kemiallisen suorasaostusmenetelmän. Esisuunnitelmassa tehdyssä teknis-taloudellisessa vertailussa biosuodatinratkaisu osoittautui tilankäytöltään ja kustannustehokkuudeltaan edullisimmaksi. Valittua biosuodatinmenetelmää puolusti myös seikka, että em. menetelmä on helposti laajennettavissa mahdollista typen poistovaatimusta ajatellen. Euroopassa oli käytössä useita 1990-luvulla rakennettuja puhdistamoita, joissa oli sama toimintaperiaate kuin nyt Ouluun valitulla ja niistä oli saatu hyviä käyttökokemuksia. Huonoiksi puoliksi valitun menetelmän osalta tiedettiin, että fosfori saattaa poistua biosuodattimen toiminnan kannalta liiankin hyvin kemiallisessa suorasaostuksessa ja fosforia joudutaan mahdollisesti lisäämään biosuodattimeen. Lisäksi tiedettiin, että menetelmästä ei ollut kokemuksia näin pohjoisissa ja kylmissä olosuhteissa eikä siitä miten se käyttäytyy avonaisissa altaissa talviaikana. Nyt valittu menetelmä oli Suomessa ensimmäinen kemiallisen puhdistamon jälkeen rakennettu orgaanisen aineksen poistamiseen tarkoitettu biosuodatinlaitos. Laitoksen toimintaperiaate on esitetty tietolaatikossa sivulla 14. Taskilan vuonna 1998 uusitun jätevedenpuhdistamon kemiallisen suorasaostusyksikön ja biologisen puhdis- Taulukko 2. Taskilan jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot. Kemiallinen Biologinen suorasaostusyksikkö suodatinpuhdistusyksikkö Asukasvastineluku Q keskimääräinen m 3 /d m 3 /h Q 16 tuntia m 3 /h Q mit m 3 /h orgaaninen kuormitus kg BHK 7 /d fosforikuormitus 20 kg P/d typpikuormitus kg N/d ammoniakkityppikuormitus 1400 kg NH 4 -N/d kiintoainekuormitus kg kiintoainetta/d lämpötila min +5 C, max +18 C ph 6,8 7,2 Taulukko 3. Taskilan jätevedenpuhdistamon suunnittelijan ja toimittajan asettamat määrä- ja laatuparametrit biosuodatinyksikköön johdettavalle kemiallisesti puhdistetulle jätevedelle. Keskimäärin Maksimaalinen Virtaama m 3 /d m 3 /d m 3 /h m 3 /h BOD 50,3 mg O 2 /l 62,8 mg O 2 /l Kokonaistyppi 30,0 mg N/l 34,8 mg N/l Ammoniumtyppi 27,7 mg NH 4 -N/l 32,4 mg NH 4 -N/l Kokonaisfosfori 0,3 mg P/l 0,5 mg P/l Fosfaattifosfori 0,1 mg PO 4 -P/l 0,2 mg PO 4 -P/l Kiintoaine 15,7 mg SS/l 23,6 mg SS/l 11 VESITALOUS12 Kuva 1. Biosuodattimia ja suodatinmateriaalia, jonka pinnalla on runsaasti mikrobirihmastoa (suurennokset x2 ja x40). tusyksikön mitoitusarvot on esitetty taulukossa 2. Biosuodatinyksikön suunnittelija ja toimittaja ovat asettaneet biosuodatinyksikköön johdettavalle kemiallisesti puhdistetulle jätevedelle määrä- ja laatuparametrejä, jotka on esitetty taulukossa 3. Taskila-projektin pääsuunittelija oli PSV Maa ja Vesi Oy ja biosuodatinlaitoksen toimittaja ranskalaisen Degrémontin Sveitsin yksikkö. Rihmat ja kylmyys kiusana Biosuodatinlaitos otettiin käyttöön vuoden 1998 syksyllä. Vuoden 2000 alussa suodattimiin alkoi muodostua rihmamaista kasvustoa siinä määrin, että se haittasi biosuodattimien normaalia käyttöä. Rihmamainen kasvusto tarrautuu suodatinmassaan tiukasti kiinni ja muodostaa suodatinkivien pintaan paksun rihmakerroksen. Tästä johtuen suodattimien huuhtelujen aikana suodatinmateriaalia karkaa siinä määrin, että se heikentää suodatinyksikön puhdistuskapasiteettia. Rihmakasvustoa on jouduttu irrottamaan suodatinmateriaalin pinnasta mm. natriumhypokloriittikäsittelyillä. Lukuisat suodattimien puhdistustoimenpiteet ovat johtaneet siihen, että 1 2 biosuodatinta kuudesta Kuva 2. Biologiseen suodatinyksikköön tulevan ja sieltä lähtevän jäteveden BOD 7ATU -pitoisuudet VESITALOUS13 on lähes koko ajan ollut pois käytöstä. Kuva 1 esittää biosuodattimia ja suodatinmateriaalia, jonka pinnassa on runsaasti mikrobirihmastoa (suurennokset x2 ja x40). Mereen laskettavalle puhdistetulle jätevedelle asetettuja lupaehtoja biologisen hapenkulutuksen osalta ei ole kaikin ajoin saavutettu. Rihmaongelmaan on haettu ratkaisua vuoden 2000 alkupuolelta lähtien. Vaikka mikrobikasvua ehkäiseviä tekijöitä on löydetty, joudutaan rihmakasvustoa edelleen poistamaan biosuodattimista kemikaaleilla ja voimakkailla pesuilla. Tällöin pesussa oleva suodatin on pois käytöstä useita päiviä ja puhdistuskapasiteetti vähenee merkittävästi. Puhdistuskapasiteetin vähentymisen vuoksi osa kemiallisesti käsitellystä vedestä on jouduttu ohjaamaan biosuodattimien ohi, jolloin lupaehto biologisen hapenkulutuksen suhteen yleensä ylittyy. Myös vuodenajoilla ja lämpötilalla on ollut vaikutusta biologisen suodatinyksikön toimintaan ja sillä saavutettaviin puhdistustuloksiin. Kuvassa 2 on esitetty biologiseen puhdistusyksikköön johdetun jäteveden ja sieltä edelleen mereen johdetun jäteveden BOD 7ATU -pitoisuudet vuorokauden kokoomanäytteistä mitattuna vuosina Kuvassa 3 on esitetty biologiseen puhdistusyksikköön menevän jäteveden lämpötila vuorokausimittauksena. Kylmänä ajanjaksona biologinen toiminta heikkenee ja myös puhdistustulos heikkenee. Niin ikään biologiseen suodatinyksikköön menevän jäteveden laatu on ratkaiseva puhdistustehoa silmällä pitäen. Liian tehokas fosforin poistuminen jo kemiallisessa yksikössä on johtanut siihen, että fosforia joudutaan lisäämään biologisiin suodattimiin menevään veteen. Mitoitus ei riitä nykyiselle kuormitukselle Jätevedenpuhdistamon mitoitus- ja kustannusselvitys valmistui kuluvan vuoden toukokuussa. Selvitykseen sisältyi nykyisen biologisen suodattimen mitoitustarkastelu ja mahdollinen laajentamistarve BOD-puhdistustehon parantamiseksi. Selvityksessä kävi ilmi, että biologisen aineksen poistotehon osalta nykyisten lupaehtojen saavuttaminen edellyttää biologisen puhdistusyksikön merkittävää laajentamista. Laajennushanke on tarkoitus toteuttaa vuonna Tehdyn konsulttiselvityksen mukaan biologisen suodatinyksikön hydraulinen pintakuorma on liian suuri ja viipymä liian pieni. Mikrobirihmaston poisto tihentyneine suodattimien huuhtelutarpeineen korostaa kapasiteettivajausta, koska huuhteluiden vuoksi kukin suodatin on ennakoitua enemmän pois normaalikäytöstä. Tehdyssä konsulttiselvityksessä laajennus on mitoitettu vuoden 2020 arvioidun kuormituksen mukaan ottaen huomioon kaupungin kasvu ja Oulujokivarren siirtoviemärin käyttöönotto. Selvityksen lähtökohtana on lisäksi ollut, että kemiallisen käsittelyn ajotapa muutetaan paremmin biologista prosessia palvelevaksi alentamalla kyseisen osan puhdistustehoa BOD:n, kiintoaineen ja kokonaisfosforin suhteen, jolloin samalla saavutetaan säästöjä kemikaalinkulutuksessa biologisen puhdistusyksikön tilakuorma on lämpötilaan nähden riittävän alhainen BOD:n poistoa ajatellen biologisen puhdistusyksikön pintakuorma ja kiintoainekuorma ovat riittävän alhaisia kiintoaineen poistoa ajatellen biologiseen puhdistusyksikköön tulevan veden BOD/fosfori-suhde on riittävän korkea rihmamaisten organismien kasvun estoa ajatellen fosforia lisätään tarvittaessa suodatinkapasiteettia varataan riittävästi suodattimien pesuja ja huoltoja ajatellen. Mitoitus- ja kustannusselvityksen teki Suunnittelukeskus Oy. Kuva 3. Biologiseen suodatinyksikköön menevän jäteveden lämpötila VESITALOUS14 Biosuodatinlaitoksen toimintaperiaate Kemiallisen suorasaostuksen selkeytysaltailta jätevesi ohjataan biologiseen puhdistusyksikköön johtavaan tuloaltaaseen, jonka tilavuus on 40 m 3. Siitä jätevesi johdetaan ns. nauhasiivilävälpän kautta yhdellä ruuvipumpulla (Ø mm, pituus 11 m, tuottomax m 3 /h) 100 m 3 :n yläaltaaseen, josta se johdetaan biologiseen suodatinyksikköön. Nauhasiivilävälpän silmäkoko on 2 mm ja sen tehtävänä on seuloa biosuodattimeen vielä mahdollisesti päätyviä kiinteitä partikkeleita, kuten esimerkiksi topz-puikkoja. Puhdistusprosessin alussa olevien porrasvälppien säleväli on 3 mm ja topz-puikot pääsevät porrasvälpän läpi. Biologinen puhdistusyksikkö koostuu kuudesta ilmastetusta biosuodattimesta, jotka normaaliolosuhteissa kaikki ovat yhtä aikaa käytössä. Yhden biosuodattimen pinta-ala on 38,8 m 2 ja tilavuus 151 m 3 ; suodattimien yhteispinta-ala on 233 m 2 ja yhteistilavuus 908 m 3. Suodattimissa on kiinteä, puhalletusta savesta koostuva suodinmassa. Suodinmassan rakeiden halkaisija on noin 3 mm, mutta rakeet eivät ole pyöreitä. Sekä ilmastusilma että jätevesi kulkevat suodattimilla alhaalta ylöspäin. Jätevesi johdetaan suodattimille suodattimien pohjalla olevan suutinpohjan kautta. Kunkin suodattimen suutinpohjassa on noin 50 suutinta neliömetrillä eli jokaisessa suodattimessa on noin suutinta. Suutinpohjien päällä on omissa putkistoissaan ilmasuuttimet, jotka tuottavat halkaisijaltaan 1 2 mm:n kokoisia ilmakuplia. Kullakin suodattimella on noin 50 ilmasuutinta neliömetrillä eli jokaisessa suodattimessa on myös noin ilmasuutinta. Biologisessa puhdistusyksikössä pintakuorma on 9 m/h ja viipymä 25 minuuttia mitoitusvirtaamalla. Biologisen puhdistusyksikön normaalissa käytössä suodattimet pestään eli huuhdellaan kerran vuorokaudessa siten, että niiden läpi johdetaan suuri määrä ilmaa sekä huuhteluvettä. Huuhteluvetenä käytetään puhdistettua jätevettä. Huuhteluväli määräytyy joko ajan mukaan tai mitoitusarvoissa sallitun suurimman suodatinvastuksen perusteella. Tehokkaampi huuhtelu tehdään suodattimille noin yhden kerran viikossa. Tehokkaampi huuhtelu toteutetaan seuraavasti: pysäytetään jäteveden tulo suodattimeen lasketaan jäteveden pinta suutinpohjan tasolle johdetaan huuhteluilmaa ja prosessi-ilmaa runsaasti suodattimeen noin 1 / 2 tunnin kuluttua nostetaan veden pintaa cm suutinpohjan yläpuolelle pumpataan suodattimeen huuhteluvettä runsaasti ylivuotoon asti tai niin kauan, että suodatinmateriaali peittyy pysäytetään huuhteluveden pumppaaminen annetaan huuhtelu- ja prosessi-ilman möyriä suodatinmateriaalia minuuttia pysäytetään huuhteluilma pumpataan huuhteluvettä ja prosessi-ilmaa, kunnes suodattimesta tuleva vesi on puhdasta Biosuodattimien huuhteluvesi kerätään erillisiin altaisiin, joista se johdetaan takaisin koko puhdistusprosessin alkuun. Biosuodattimien toiminta ja käyttö on kokonaan automatisoitu. Myös vuorokausittain tapahtuvat biosuodattimien huuhtelut lähtevät käyntiin automaattisesti, mutta tehopesujen automatiikka käynnistetään toistaiseksi manuaalisesti. VESITALOUS ilmestyy v edelleen kuutena numerona ja vuosikerran hinta on 40, Vesi- ja viemäriyhdistyksen ja Vesiyhdistyksen jäsenille 33. Tilaukset toimituksesta: puh. (09) HUOM! Jo tänä vuonna uuden tilauksen tekevät saavat tilauksen jälkeiset vuoden 2002 numerot kaupan päälle. 14 VESITALOUS15 VESIHUOLTOPÄIVÄT Matalaan perustetut VESI- JA PAINEVIEMÄRÖINTI- JOHDOT Robert Donner isännöitsijä, dipl.ins. Suvisaariston vesiosuuskunta Kirjoittaja on vv toiminut Suvisaariston vesiosuuskunnan hallituksen jäsenenä ja vuodesta 2001 osa-aikaisena isännöitsijänä. Perinteisesti kaupungeissa ja kunnissa rakennetaan vesi- ja viemärijohtoja alle routarajan. Kiinteistöjen viemäreiden liittymisperiaatteena pyritään pitämään viettoviemäriä. Nämä tekijät yhdessä tekevät kunnallistekniikan rakentamisen niin kalliiksi, että se voidaan toteuttaa vain jos alueella on tietty liittymistiheys. Maaseudulla, rannikkoalueilla ja kaupunkien vanhoilla asutusalueilla on yhä enenevässä määrin tarvetta kunnalliseen vesihuoltoon ja viemäröintiin. Espoon Suvisaaristossa on noin 400 kiinteistöä, joissa kahdessa kolmasosassa asutaan jo ympärivuotisesti. Alue käsittää noin 3,5 x 3,5 km kokoisen alueen. Espoon kaupunginhallitus viittasi rakentamisen kalleuteen, kun se päätti, ettei alueelle rakenneta kunnallistekniikkaa kaupungin toimesta. Ennakkoluuloton ryhmä Suvisaariston asukkaita lähti vetämään omaa vesi- ja viemäröintihanketta. Perustettiin vesiosuuskunta ja laadittiin urakkaasiakirjat vesi- ja viemäröintijärjestelmän tuomiseksi alueelle. Rakentaminen alkoi vuonna Vuoden 2002 loppuun mennessä valmistuu yhteensä 26 km vesi- ja viemärilinjaa, ja silloin koko Suvisaaristo on keskitetyn vesihuollon piirissä. Paineviemäröinti ja matalaan perustaminen Valitsemalla toteutustapa niin, että jätevesien poistamiseen käytettiin pelkästään paineviemärijärjestelmää sekä asentamalla vesi- ja paineviemärijohdot matalaan, noin metrin syvyiseen kaivantoon, pystyttiin rakentamiskustannukset painamaan 40 %:iin perinteisestä tavasta rakentaa. Koska Suvisaariston maaperä on pääosin kalliota, vaatisi routarajan alittaminen suuret määrät louhintaa, joka ei olisi vain kallista, vaan myös turmelisi alueelle ominaisen maiseman. Tiet ovat kapeita sorateitä ja kiinteistöt ulottuvat tienreunoihin asti. Louhiminen myös veisi pidemmän ajan ja vaikeuttaisi alueella liikkumista. Jokaisella liittyvällä kiinteistöllä on oma jätevedenpumppaamo, jolla jätevedet johdetaan paineviemäriverkostoon. Verkostossa ei ole välipumppaamoja, vaan koko alueen noin 400 kiinteistöä pystyvät omin voimin pumppaamaan jäteveden osuuskunnan liittymispisteeseen asti. Kauimmaiset pumppaamot ovat yli neljän kilometrin päässä purkupisteestä. Jätevedet johdetaan Espoon Veden verkostoon, jossa ne kulkeutuvat edelleen Suomenojan jätevedenpuhdistamolle. 15 VESITALOUS16 Suvisariston vesihuollossa käytetty johtorakenne. Kuvassa näkyy eristyslaatikkoon asennetut vesi- ja viemärijohdot sekä saattolämmityskaapeli kelalla. Eristyslatikkoa työmaalla. Eriste on suulakepuristettua eristyslevyä, vahvuus 50 m. Putket eristyslaatikkoon ja lämpökaapeli Ruotsissa paljon käytössä oleva tapa rakentaa vesi- ja paineviemärijohdot matalaan on asentaa ne eristyslaatikkoon, johon myös sijoitetaan saattolämmityskaapeli. Eristyslaatikko on suulakepuristettua tyyppiä. Se ei ime itseensä vettä, joka heikentäisi sen eristyskykyä. Se toimii hyvin myös tiealueilla, koska se kestää ajoneuvojen painon. Eristyslevystä (50 mm) rakennettuun laatikkoon sijoitetaan vesi- ja viemärijohdot sekä lämmityskaapeli ja ne peitetään asennushiekalla niin, että koko laatikko täyttyy. Kannen päälle tulee vielä hiekkaa ja loput kaivannosta voidaan täyttää joko ajotien vaatimalla materiaalilla tai tiealueen ulkopuolella lajittelemattomalla maalla. Laatikon pohja tulee noin 80 cm syvyyteen. Laatikon sisäisen lämpötilan valvomiseen käytetään lämpötila-antureita. Mittauspisteistä, joita on yksi kutakin lämpökaapeliosuutta kohden, voidaan manuaalisesti käydä toteamassa lämpötila. Sen perusteella ohjelmoidaan jakokaapeissa olevia ohjauskelloja, jotka kytkevät lämmityskaapelit päälle ja pois. Lämmityskustannukset käyttöönottovaiheessa ovat olleet noin 50 senttiä johtokanavametriä kohden. Lämmitystarve pienenee sitä mukaa, kun uusia liittyjiä tulee. Jätevesi lämmittää silloin johtokanavaa yhä suuremmassa määrin. Rakentamiskustannukset ja rahoitus Verkoston kokonaispituus on 26 km ja sen rakentaminen tulee maksamaan noin 3,36 milj. euroa (20 milj. mk), kun perinteisellä rakentamistavalla saman verkoston rakentaminen maksaisi 8,4 milj. euroa (50 milj. mk). Liittyjät maksavat tästä kaksi kolmasosaa, jolloin 400 kiinteistön liittyjämäärällä yhden kiinteistön liittymismaksu on euroa ( mk). Kolmasosa rahoituksesta tulee kaupungin ja valtion tuista. Kiinteistön liittymistyöt eivät kuulu liittymismaksuun. Kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon hankintahinta on euroa. Kiinteistön liittämiskustannukset liikkuvat euron tietämissä, riippuen talon sijainnista liittymään nähden. Liittämiskustannuksia nostaa matala liittymiskorkeus, koska silloin joudutaan käyttämään suhteellisen kallista esieristettyä ja lämpökaapelilla varustettua vesijohtoelementtiä. Vesijohdon koko on 32 mm ja paineviemärijohdon koko 40 mm. Yhteenvetona voi todeta, että ilman käyttämäämme perinteisestä rakentamistavasta poikkeavaa toteutustapaa ei Suvisaaristoon olisi saatu kunnallistekniikka ehkä kymmeniin vuosiin. Kiinteistöt olisivat jääneet omien kaivojensa varaan, joiden vedenlaatu ja veden riittävyys on kyseenalaista, sekä jätevedenkäsittelyn suhteen vanhojen ja vuosien saatossa toimimattomiksi muuttuneiden imeytyskenttien varaan. Kuvat kirjoittajan. Eristyslaatikko asennettuna kallioon louhitussa kanaalissa. 16 VESITALOUS17 YHTEISTYÖTÄ HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY:N PERUSTAMINEN Vesihuollon järjestämisestä seudullisesti oli Hämeenlinnan ja naapurikuntien teknisten johtajien kesken keskusteltu aina tavattaessa ja mietitty mahdollisuuksia kehittää yhteistyötä. Pohjana näille keskusteluille oli jo vuosikymmenien saatossa toteutunut yhteistyö jätevesien käsittelyssä. Hattulan kunta oli jo 60-luvulla valinnut ratkaisukseen Hämeenlinnan kanssa yhteisen jäteveden puhdistuksen. Rengon kunta liittyi 90-luvun alussa Hämeenlinnan jäteveden puhdistamon asiakkaaksi ja pian sen jälkeen tulivat Hauhon ja Tuuloksen kunnat samalla tavoin asiakkaiksi. Puhtaan veden puolella investoinnit ovat olleet hyvien ja kaikkiin seudun kuntiin ulottuvien pohjavesilähteiden vuoksi pienempiä eikä vastaavaa yhteistyötä ole syntynyt. Jouko Kettunen toimialajohtaja (tekniikka ja ympäristö) Hämeenlinnan kaupunki Kirjoittaja toimi oman toimensa ohella Hämeenlinnan seudun vesi Oy:n toimitusjohtajana yhtiötä perustettaessa. Vuonna 1998 laadittiin Hämeen ympäristökeskuksen johdolla seudullinen vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2010 asti. Kehittämisohjelma kattoi Hämeenlinnan, Hattulan, Rengon ja Kalvolan alueet ja sen tarkoituksena oli kartoittaa kyseisissä kunnissa olevat pohjavesilähteet sekä tutkia, millä tavoin kehittämällä vesijohtoverkostoa yli kuntarajojen voitaisiin parantaa erillisten vesilaitosten toimintavarmuutta. Projekti ei tähdännyt seudullisen vesiyhtiön perustamiseen, mutta se kokosi kuntien tekniset johtajat pohtimaan yhteisiä vesihuollon ongelmia. Oli helppo havaita, että: Seutukunnan pohjavesivarat löytyvät harjumuodostumista, jotka eivät noudata kuntarajoja. Seutukunnallisessa ratkaisussa ne saataisiin kaikkien käyttöön. Yksittäiset vedenottamot ovat alttiita ympäristöriskeille, jolloin seudullinen verkosto sisältäisi toimintavalmiin varajärjestelmän. Jokainen vesilaitos tarvitsee oman hallintonsa, laskutus- ja asiakastietojärjestelmänsä, päivystys- ja varallaolojärjestelmänsä, varikkonsa, mittarikorjaamonsa yms. toimintainfrastruktuurin, josta seudullisessa yhtiössä selvitään yhdellä organisaa- 17 VESITALOUS18 Pumppaamon korjaustyömaa. tiolla. Pienten kuntien vesilaitoksissa ei ole mahdollista ylläpitää monipuolista asiantuntemusta. Lisäksi 90-luvun lamavuodet olivat syöneet organisaatiot ohuiksi. Suurella yksiköllä on enemmän voimavaroja viedä läpi tärkeitä verkosto- ja laitosprojekteja, jotka varsinkin pienissä kunnissa tahtoivat lykkääntyä vuodesta toiseen. Yhteisen vesiyhtiön vuotuisiksi investoinneiksi arvioitiin n. 15 Mmk. Sellaiseen summaan on helposti sovitettavissa 0,5 Mmk:n työ, joka saattaisi pienelle kunnalle olla suuri ponnistus. olisiko yhteistyön syventämiselle todellisia mahdollisuuksia. Perustimme työryhmän kehitysohjelmassa mukana olleiden kuntien teknisistä johtajista ja asetimme tavoitteeksi laatia luettelon siitä, minkälaisin ehdoin kukin meistä uskoisi oman kuntansa ja henkilöstönsä lähtevän mukaan seudulliseen ratkaisuun. Tästä syntyi seitsemäntoista kohdan ohjelma, jonka keskeisiä ajatuksia olivat: Perustetaan osakeyhtiö, joka ottaa vastuulleen osakaskuntiensa kaikki vesihuoltotehtävät ja velvoitteet. Osakeyhtiö tuntui luontevalta ratkaisulta, sillä vesihuolto on kokonaan vedenkuluttajien kustantamaa liiketoimintaa. Kuntien omistussuhteet yhtiössä ovat selkeät ja päätöksenteko joustavaa. Omistajille voidaan taata myös kohtuullinen tuotto. Kunnat sijoittavat yhtiöön omistamansa verkostot ja laitokset. Niiden arvo määritellään yhtäläisellä tavalla ja tästä tulee kunkin osuus yhtiössä. Pidimme tärkeänä, että yhtiö omistaa tuotantovälineensä ja kehittää niitä. Yhtiön hallitus päättää maksuista ja liittymisehdoista. Kun yhtiöllä on taloudellinen vastuu koko toiminnasta, pitää sillä olla myös sen edellyttämä päätösvalta. Hallituksen kokoonpanosta sovitaan erikseen osakassopimuksessa. Yhtiö rahoittaa toimintansa ja investointinsa tulorahoituksella. Poikkeuksellisen suuriin investointeihin yhtiö ottaa lainaa, jonka omistajakunnat takaavat. Yhtiö ei saa olla omistajilleen taloudellinen rasite. Yhtiö sitoutuu kehittämään vesihuoltoa yhdessä osakaskuntiensa kanssa. Lisäksi yhtiöllä pitää olla ohjelma vanhojen verkostojen uusimisesta ja haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisestä. Kunnissa oleva vesilaitoshenkilökunta siirretään yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä entisin palvelussuhde-eduin. Yhtiön perustamisen tarkoituksena ei ole kenenkään Esille nousseet yhteiset edut olivat ennen muuta vesihuollon luotettavuuteen ja tekniseen hallintaan liittyviä, eivät taloudellisia tai henkilöstön rationalisointiin tähtääviä, vaikka näitäkin hyötyjä olisi varmasti löytynyt. Kehitysprojekteissa pyritään usein kovin yksipuolisesti kustannusten pienentämiseen ja henkilöstön vähennyksiin, jolloin hanke saa henkilöstön silmissä negatiivisen maineen. Periaatepäätös yhteisestä vesihuollosta tehtiin v.2000 Seudullisen vesihuollon kehitysohjelman tuloksista ja varsinkin siinä sivussa käydyistä keskusteluista ja havainnoista innostuneina päätimme selvittää, Paroisten jätevedenpuhdistamo. 18 VESITALOUS19 Tekopohjaveden muodostusta sadettamalla harjuun. työsuhde-etujen huonontaminen. Yhtiöön ovat tervetulleita muutkin Hämeenlinnan seudun kunnat samoin ehdoin. Työryhmän työskentelyyn osallistui teknisten johtajien lisäksi Hämeen ympäristökeskuksen ja Hämeen liiton edustajat. Tällä oli suuri merkitys, sillä he ulkopuolisina asiantuntijoina toivat luottamusta keskusteluihin, jotka muutoin olisivat saattaneet ajautua epäluuloisiin umpikujiin. Lista perustettavan vesihuoltoyhtiön periaatteista vietiin päätettäväksi ensin teknisiin lautakuntiin ja sen jälkeen kunnanhallituksiin. Päätökset syntyivät ongelmitta talvella 2000 ja sen jälkeen voitiin aloittaa varsinainen valmistelutyö. Tässä vaiheessa heräsivät myös työryhmän ulkopuolella olleet naapurikunnat. Hauhon ja Tuuloksen kunnanhallitukset hyväksyivät laaditun periaatelistan keväällä 2000 ja päättivät tulla mukaan jätevesilaitostensa osalta. Lammi jäi vielä miettimään asiaa. Janakkala olisi halunnut yhtiön perustamisen yhteydessä vaihtaa vesilaitosomaisuutensa ainakin osittain rahaksi, mutta muut kunnat eivät tähän suostuneet. Yhtiön perustamispäätös tehtiin v Henkilökunnan mukanaolo yhtiötä suunniteltaessa oli ensiarvoisen tärkeää. Jo periaatteita sorvattaessa oltiin kyselty vesilaitoshenkilökunnan mielipiteitä. Silloin todettiin, että henkilökunta on pääsääntöisesti mukana hankkeessa, jos työpaikat ja palvelussuhdeedut voidaan turvata. Vaikka rationalisointihyödyt ovat aina esillä organisaatioita yhdistettäessä, päätimme, että tämän projektin tarkoituksena ei ole huonontaa kenenkään työsuhdetta. Hyödyt tulee saada muulla tavoin. Henkilökunta on joka tapauksessa varsin iäkästä ja eläkkeelle jäämisten muodossa on odotettavissa suuria muutoksia lähivuosina. Kun valmistelutyö periaatepäätösten jälkeen käynnistettiin, perustimme heti henkilökunnan seurantaryhmän, johon kuuluivat työntekijöiden ja työnjohdon edustajat kaikista mukaan tulevista kunnista. Seurantaryhmän velvollisuuksiin kuului kertoa työpaikkojen näkemyksistä ja vastaavasti työpaikoilla projektin edistymisestä. Seurantaryhmän asiantuntemuksesta oli myös paljon hyötyä, kun pohdimme yhtiön ja osakaskuntien keskinäistä työnjakoa suunnittelussa ja rakentamisessa. Erittäin tärkeäksi osoittautui myös henkilöstösopimuksen tekeminen. Sen laadinta aloitettiin heti periaatepäätöksen jälkeen ja sen hionta kesti aina yhtiön toiminnan käynnistymiseen asti. Valmistelutyön keskeisin asiakirja oli epäilemättä osakassopimus. Sen laadinta osoittautui yllättävän helpoksi, kun periaatepäätöksessä oli jo aiemmin lyöty lukkoon huolella mietityt seitsemäntoista periaatetta. Osakassopimuksen vaikein kohta oli sopiminen yhtiön hallituspaikoista. Hämeenlinnan osuus yhtiöstä oli sovittujen periaatteiden mukaisesti 75%. Naapurikunnat kuitenkin vaativat, että heillä tulee olla hallituksessa yhteensä enemmistö. Tähän myös Hämeenlinna suostui.yhtiöjärjestyksen laatiminen osakassopimuksen jälkeen oli sitten jo rutiinia. Suurin selvitystyö oli osakaskuntien vesihuolto-omaisuudessa. Kuntien kirjanpitoarvoihin ei luottanut kukaan. Päätimme tehdä yhtäläisin perustein nykyarvoihin perustuvat laskelmat kaikista osakaskunnista. Tehtävään valittiin konsultti puolueettomaksi arvioitsijaksi. Työ oli melkoinen, sillä kuntien verkostotiedot olivat monilta osin aika puutteelliset. Varsinkin ikätiedot olivat epävarmoja. Erityisesti verkostojen poistoaikaa pohdittiin monipuolisesti ennen kuin päädyttiin 50 vuoden tasapoistoon. Se on liiketoiminnassa pitkä poistoaika, mutta toisaalta vastaa varsin hyvin todellista käyttöikää. Yhteinen vesilaitosomaisuus oli 550 Mmk, valtaosa verkostoissa. Tällä oli suuri merkitys, kun myöhemmin mietimme, miten yhtiön taloudellinen tulos rakennetaan ja miten verosuunnittelu tehdään. Pidimme myös tärkeänä, että ennen kuin yhtiön perustamispäätös tehdään, meillä on hyvä käsitys yhtiön ja kuntien yhteistyön muodoista sekä työnjaosta verkostosuunnittelussa ja rakentamisessa. Laadimme jopa alustavat luonnokset kirjallisiksi yhteistyösopimuksiksi sekä kirjalliset periaatteet kiinteistöjen liittämisestä vesihuoltoverkostoon haja-asutusalueilla. Näiden selvitysten pohjalta tehtiin kunnanvaltuustoissa talvella 2001 lopulliset päätökset osakeyhtiön perustamisesta ja siihen osakkaaksi liittymisestä. Ennen päätöksiä asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Keskusteluista oli paljon hyötyä yhtiön perustamisvaiheessa, sillä tällä tavoin tuli testattua hankkeen mahdollisesti heikot kohdat. Kaikissa kunnanvaltuustoissa äänestettiin ja Kalvolassa, jolle liittymisestä yhtiöön tuli heti alussa suhteessa suurimmat hyödyt, päätös syntyi valtuustossa vasta kolmannella kerralla. 19 VESITALOUS20 Sadetusta kovalla pakkasella Yhtiön toiminta käynnistyi Yhtiö perustettiin toukokuussa mk:n minimipääomalla ja ensimmäiseen hallitukseen valittiin osakaskuntien kunnanjohtajat. Haluttiin, että hallituksessa on paljon käytännön tietotaitoa toiminnan aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Perustamispäätöksen jälkeen olikin vielä yllättävän paljon ratkaistavia käytännön ongelmia, ennen kuin vesiyhtiö saattoi aloittaa toimintansa. Tärkein ja vaativin tehtävä oli muodostaa yhtiölle pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä kestävä taloudellinen perusta. Yhtiön arvioitu liikevaihto on 48 Mmk ja toimintakulut tästä n. 45%. Katetuotolla pitää kattaa poistot, joiden olisi hyvä olla vuotuisten keskimääräisten investointien kassa samaa suuruusluokkaa. Kunnat ovat tottuneet siihen, että vesilaitokset tuottavat hyvin, eikä kunnilla ole todellisuudessa varaa luopua näistä tuotoista. Vesiyhtiöstä ei kuitenkaan haluttu osinkoja maksavaa yhtiötä eikä muutoinkaan haluttu verollisia tuloja. Osakassopimuksen mukaisesti omistus yhtiössä määräytyy kuntien vesilaitosomaisuuden nykyarvojen suhteessa. Huolellisten laskelmien jälkeen päätettiin nostaa yhtiön osakepääoma 24%:iin vesilaitosomaisuuden määrästä. Vesilaitosomaisuus myytiin yhtiölle niin, että yhtiö maksoi heti 24% kauppahinnasta, lopun jäädessä velaksi. Vaikka summat olivat suuria, rahaa ei tässä tapauksessa tarvinnut liikutella. Kun velalle lasketaan 4% vuotuista korkoa, se vastaa melko tarkkaan samaa kuin mitä kunnat ovat saaneet tuottoa vesilaitoksistaan. Investointien tavoitteena pidimme 15 Mmk:n vuositasoa, mikä sopi hyvin myös poistoihin. Vesilaitosomaisuuden myynti yhtiölle ei ollut aivan ongelmaton juttu. Kiinteistökaupassa joudutaan maksamaan varainsiirtoveroa 4%, mutta mikä on vesihuollossa kiinteistö? Verottajan käsitys poikkeaa siitä, mihin insinöörit ovat yleensä tottunet. Luetteloimme ja jaoimme vesilaitosomaisuuden yhdessä verottajan kanssa rakennuksiin, maa- ja vesirakenteisiin, itsenäisiin koneisiin ja laitteisiin sekä rakennuksissa oleviin koneisiin ja laitteisiin. Mm verkostot ja pumppaamot laskettiin kuuluvaksi itsenäisiin koneisiin ja laitteisiin. Verottaja antoi tästä selvityksestä sitovan ennakkopäätöksen, jossa todettiin rakennusten sekä maa- ja vesirakenteiden olevan kaupassa varainsiirtoveron alaista omaisuutta, muiden ollessa siitä vapaata. Verottaja antoi muutenkin hyviä neuvoja ja ohjeita verosuunnitteluun. Varainsiirtoverolliset kiinteistöt päätettiin jättää kuntien omistukseen. Niiden käytöstä tehtiin vuokrasopimukset. Myös arvonlisävero teetti jonkin verran töitä. Liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä, mistä tässä oli selvästi kysymys, joutuu arvonlisäveropalautukset hyödykseen saaneet kunnat maksamaan ne takaisin valtiolle viimeiseltä viideltä vuodelta tehdyistä investoinneista. Vaikka summa oli suuri, tässä tapauksessa 17 Mmk, ei tästä aiheutunut mitään ongelmaa, sillä yhtiö sai saman summan valtiolta takaisin. Arkipäivän toiminnassa päätimme olla heti muuttamatta mitään, mikä voisi toimia entisellään. Halusimme näin välttää tarpeettomia riskejä. Organisaation sekä keskeiset toiminnot päätimme rakentaa Hämeenlinnan vesilaitoksen pohjalta. Muista kunnista tulevat henkilöt täydensivät sitä. Periaatepäätöksissä oli sovittu yhtiön toimitusjohtajan valitsemisesta julkisella haulla. 20 VESITALOUS Näytä lisää
VESITALOUS VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET. www.vesitalous.com
VESITALOUS 4 2003 VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 Vol. XLIV VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN Lisätiedot www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous
www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut Lisätiedot www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12
www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12 2013 Ennakkorekisteröidy kävijäksi: www.yhdyskuntatekniikka.fi Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry Yhdyskuntatekniikka 2013 Jyväskylän Paviljonki 15. 16.5.2013 Alan Lisätiedot Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat
Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki Lisätiedot Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005
999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun Lisätiedot OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA
OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna, 17.5.2010 Mari Saartoala OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian Lisätiedot Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri
Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Turun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2006 2013... 2 1 Lisätiedot Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset
Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto... Lisätiedot KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030
KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2 Lisätiedot Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö
RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN Lisätiedot HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen Lisätiedot SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 K&R 12.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(86) 1 JOHDANTO... 5 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 7 2.1 Yleistä... Lisätiedot KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020
KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki... Lisätiedot YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN Lisätiedot 2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014
31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden Lisätiedot 6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo Lisätiedot Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito
Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta... Lisätiedot 2021, PIRELY/2237/2014
31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden Lisätiedot Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma
Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot... Lisätiedot paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti.
paras! Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi Lisätiedot EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki Lisätiedot Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015
Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Raporttiin nähtävilläolon jälkeen lisättyjen värien selitys: - punaisella pienempiä tekstikorjauksia - vihreällä lausuntojen ja Lisätiedot PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400
PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E25480.10 Turku 3.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta
FCG Finnish Consulting Group Oy Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta YLÄ-SAVON JÄTEVESIEN YHTEISKÄSITTELYN YMPÄ- RISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 18.10.2010 Ylä-Savon jätevesien Lisätiedot MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS
3 Timo Hyttinen Lasse Löytty Pekka Peura MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS Esiselvitys Pohjanmaan maakunnissa Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 122 Vaasa 2006 4 5 ESIPUHE Vaatimukset Lisätiedot VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20
VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki Lisätiedot VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE
VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos Lisätiedot Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä
Mäntyharju HEINOLA Savitaipale Jaala Nastola KUUSANKOSKI Valkeala Luumäki ORIMATTILA Iitti KOUVOLA Artjärvi Lapinjärvi Elimäki ANJALANKOSKI Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä Lisätiedot Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella
Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute