Source: https://nt24.it/2014/07/decreto-16-luglio-2014-prevenzione-incendi-asili-nido/
Timestamp: 2019-08-20 12:57:31+00:00
Document Index: 109593147

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 15', 'art. 46', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 4']

Decreto 16 luglio 2014 (Prevenzione incendi asili nido) - Impianti elettrici - norme tecnicheImpianti elettrici – norme tecniche
Home Lex Decreto 16 luglio 2014 (Prevenzione incendi asili nido)
Decreto 16 luglio 2014 (Prevenzione incendi asili nido)
Ravvisata la necessita’ di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per gli asili nido;
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli asili nido, cosi’ come definiti nella regola tecnica di cui all’art. 3.
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ASILI NIDO
1. DISPOSIZIONI COMUNI 1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell’interno del 30 novembre 1983 e successive modifiche ed integrazioni.
a. ASILO NIDO: struttura educativa destinata ai bambini di eta’ compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.
b. EDIFICI DI TIPO ISOLATO: edifici esclusivamente destinati ad asilo nido e ad attivita’ pertinenti ad esso funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni.
c. EDIFICI DI TIPO MISTO: edifici destinati ad altre attivita’ oltre che all’asilo nido.
d. PERSONE PRESENTI: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’attivita’ il numero di bambini e/o neonati.
e. CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale e’ possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni, o fino al piu’ prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
g. PIANO DI RIFERIMENTO: piano ove avviene l’allontanamento degli occupanti all’esterno dell’edificio, corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso.
h. ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO: modalita’ di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.
i. SEZIONE: insieme degli spazi gioco, pranzo, riposo e locali igienici dedicato ai bambini suddivisi in fasce di eta’ (sezione piccoli 3-12 mesi; sezione medi 12-24 mesi; sezione grandi 24-36 mesi).
j. ATTREZZATURA DI AUSILIO PER L’ESODO: attrezzatura, anche di tipo carrellato, per il trasporto dei neonati e dei bambini piccoli. 1.2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi
1. Per le aree e impianti a rischio specifico, anche classificate come attivita’ soggette ai procedimenti del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Asili nido di nuova realizzazione
con piu’ di 30 persone presenti
2. UBICAZIONE 2.1. Generalita’
1. Gli asili nido devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni di prevenzione incendi vigenti per le attivita’ scolastiche.
2. Gli asili nido possono essere ubicati in edifici di tipo isolato, ovvero in edifici di tipo misto purche’ il sistema di esodo sia ad uso esclusivo.
3. L’ubicazione dovra’ consentire l’esodo verso luogo sicuro tramite percorso orizzontale o attraverso l’utilizzo di rampa con pendenza non superiore all’8%, e comunque tale da permettere ad una attrezzatura di ausilio per l’esodo di superarla. A tal fine devono essere interposti, almeno ogni 10 m di rampa, piani orizzontali per il riposo.
4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3 dovra’ essere assicurata la possibilita’ di evacuazione con modalita’ di esodo orizzontale progressivo.
5. Eventuali piani interrati non possono essere destinati alla presenza dei bambini. 2.2. Separazioni e comunicazioni
1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell’edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a quelle previste al punto 3.1.
2. Gli asili nido non devono comunicare con attivita’ ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attivita’ ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte con caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60.
3. Possono comunicare con le attivita’ pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti, fatto salvo quanto specificato nelle regole tecniche di riferimento.
4. E’ ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell’infanzia anche soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, purche’ si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio. 2.3. Accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso
1. L’edificio ove e’ ubicato l’asilo nido deve essere accessibile ai mezzi di soccorso.
2. Per gli asili nido ubicati a partire dal primo piano deve essere assicurata la possibilita’ di accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco per consentire l’accesso all’attivita’. 3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 3.1. Resistenza al fuoco
1. Il carico d’incendio specifico dell’attivita’ non dovra’ superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio ≤ 450 MJ/m².
3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato, devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30. 3.2. Compartimentazione
1. L’attivita’, se sviluppata su piu’ di un piano fuori terra, deve essere suddivisa in compartimenti antincendio di superficie singola non superiore a 1000 m². Nel caso di asili nido inseriti in edifici di tipo misto i compartimenti antincendio non dovranno eccedere 600 m². 3.3. Reazione al fuoco
1. I prodotti da costruzione, rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni, devono essere installati in conformita’ a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’interno del 15 marzo 2005, seguendo le prescrizioni e le limitazioni indicate nelle successive tabelle.
3. E’ consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purche’ opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco in conformita’ al decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 1992 recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi». 3.4. Scale
1. Tutti i vani scala, facenti parte del sistema di vie di esodo, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1 e devono immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo sicuro o all’esterno dell’edificio.
2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione, di superficie non inferiore ad 1 m², in posizione tale da garantire un’altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell’ultimo pianerottolo, con sistema di apertura comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimita’ dell’entrata alla scala, in posizione segnalata. 3.5. Impianti di sollevamento
1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi. 4. MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI ESODO 4.1. Sistemi di vie di esodo
1. Ogni compartimento di cui al punto 3.2 deve essere provvisto di un proprio sistema organizzato di vie di esodo che adduca verso un luogo sicuro o uno spazio calmo, dimensionato in funzione del massimo affollamento previsto e della capacita’ di deflusso e realizzato secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti. 4.2. Densita’ di affollamento
1. L’affollamento complessivo e’ determinato sommando quello previsto nelle singole aree come di seguito indicato:
2. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densita’ di affollamento di cui al comma 1, l’indicazione del numero delle persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata, nelle forme di legge, dal responsabile dell’attivita’. 4.3. Capacita’ di deflusso
1. La capacita’ di deflusso non deve essere superiore a 50 per ogni piano. 4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo
1. Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro da ogni punto dell’asilo nido non puo’ essere superiore a 30 m, valore incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall’esodo sono impiegati solo materiali incombustibili.
2. Eventuali corridoi ciechi non possono avere lunghezza superiore a 15 m. 4.5. Larghezza delle vie di uscita
1. La larghezza delle uscite da ogni piano e’ determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacita’ di deflusso del piano.
2. E’ consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale, passaggi e uscite aventi larghezza minima di 0,9 m computati pari ad un modulo.
3. Sono ammessi restringimenti puntuali purche’ la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di esodo siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ove e’ ammessa la classe 1 di reazione al fuoco, ferma restando la rispondenza al sistema di classificazione europea richiamata al punto 3.3, comma 1.
4. Per le attivita’ che occupano piu’ di due piani fuori terra, la larghezza totale dei sistemi di vie di esodo deve essere calcolata sommando l’affollamento dei due piani consecutivi. La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli. 4.6. Esodo orizzontale progressivo
1. Nella individuazione dei percorsi di esodo sono ammesse modalita’ di esodo orizzontale progressivo. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti idonei a contenere, in situazioni di emergenza, oltre ai propri normali occupanti, il numero di bambini previsti per il compartimento adiacente con la capienza piu’ alta, considerando una superficie media di 0,70 m²/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m²/persona qualora l’esodo dei bambini debba avvenire con le attrezzature di ausilio all’esodo. 4.7. Numero di uscite
1. Le uscite da ciascun piano/compartimento non devono essere inferiori a due, ed essere raggiungibili con percorsi alternativi. 5. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO 5.1. Generalita’
1. Tutti gli impianti devono essere progettati e realizzati secondo la regola dell’arte, in conformita’ alla vigente normativa.
non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi. 5.2. Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti
2. In ogni caso non e’ ammessa la comunicazione diretta con altri ambienti che non siano destinati alla consumazione dei pasti.
3. Nei locali d’installazione degli impianti alimentati a combustibile gassoso deve essere presente un sistema di rilevazione automatica di gas collegato con elettrovalvola esterna per la sua intercettazione e un sistema di allarme idoneo a comunicare la sua avvenuta attivazione.
4. Non e’ ammessa la presenza di recipienti di gas all’interno dei locali. 5.3. Locali adibiti a depositi
1. E’ consentito destinare locali di superficie limitata, e comunque non eccedente 10 m², alla conservazione di materiali per le esigenze dell’asilo nido, alle seguenti condizioni:
presenza di un estintore portatile d’incendio, avente carica minima pari a 6 kg di capacita’ estinguente non inferiore a 34A 144B C, posto all’esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso.
E’ consentito destinare a tale funzione anche locali privi della predetta aerazione purche’ il valore carico di incendio non sia superiore a 100 MJ/m².
2. Depositi di superficie maggiore devono essere privi di comunicazione con asilo nido e separati da questo con le modalita’ indicate al precedente punto 2.2. 5.4. Locali per il lavaggio e deposito della biancheria
Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quelle dei locali adibiti a deposito di cui al precedente punto 5.3, con l’esclusione dei limiti di superficie. 6. IMPIANTI ELETTRICI 6.1. Generalita’
garantire l’indipendenza elettrica e la continuita’ di esercizio dei servizi di sicurezza;
garantire la sicurezza dei soccorritori. 6.2. Sezionamento di emergenza
1. Al fine di garantire la salvaguardia degli operatori di soccorso, gli impianti elettrici ed elettronici installati all’interno del fabbricato e/o dei compartimenti, esclusi quelli di sicurezza antincendio, devono poter essere sezionati in caso di emergenza.
2. I dispositivi di sezionamento devono essere installati in una posizione facilmente raggiungibile anche dalle squadre di soccorso esterne, segnalata, protetta dal fuoco e dall’azionamento accidentale.
3. Gli eventuali circuiti di comando utilizzati per i sezionamenti di emergenza, devono essere protetti dal fuoco. 6.3. Servizi di sicurezza
3. L’autonomia di funzionamento dei servizi di sicurezza, e’ stabilita come segue:
4. L’installazione della sorgente di riserva deve essere conforme alle regole tecniche e/o alle norme tecniche applicabili.
5. Il dispositivo di ricarica degli eventuali accumulatori e/o dei gruppi di continuita’ deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell’arte. 6.4. Illuminazione di sicurezza
1. Tutti gli ambienti accessibili a lavoratori e bambini devono essere serviti da un impianto di illuminazione di sicurezza, realizzato secondo la regola dell’arte e tale da assicurare livelli di illuminamento in conformita’ alle norme di buona tecnica. 7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 7.1. Generalita’
1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d’arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato. 7.2. Estintori
1. Le attivita’ devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti secondo i criteri indicati nell’allegato V del decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, per le attivita’ a rischio di incendio medio. 7.3. Impianto idrico antincendio
1. Gli asili nido con oltre 100 persone presenti dovranno essere dotati di un impianto idrico antincendio realizzato nel rispetto del decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi), avente come riferimento i seguenti parametri ai fini dell’utilizzo della norma UNI 10779:
Livello di pericolosita’: 1;
Caratteristiche dell’alimentazione idrica secondo la norma UNI 12845: singola. 8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME
1. L’attivita’ deve essere dotata di impianti fissi di rivelazione, segnalazione e allarme incendio realizzati nel rispetto del decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012. 9. SISTEMI DI ALLARME
1. Le attivita’ devono essere provviste di un sistema di allarme in grado di diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi di percezione sensoriale:
2. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza. 10. SEGNALETICA DI SICUREZZA
1. Al fine di favorire l’esodo in caso di emergenza deve essere installata la seguente segnaletica:
a) segnaletica di tipo luminoso, finalizzata a indicare le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo, che dovra’ essere mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attivita’ e alimentata anche in emergenza (Il percorso di esodo dovra’ essere evidenziato da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di illuminamento);
non linearita’ dei percorsi;
2. Le indicazioni di cui alla lettera b) potranno essere realizzate con misure alternative alla cartellonistica utilizzando piu’ canali sensoriali tra i seguenti:
3. Per quanto non indicato, la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, deve comunque essere conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 11.1. Generalita’
1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel del decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
2. Nell’attivita’ devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio. 11.2. Piano di emergenza
1. Oltre alle misure definite secondo i criteri di cui al precedente punto, il responsabile dell’attivita’ e’ tenuto a predisporre il piano di emergenza che deve riportare i seguenti contenuti:
identificazione dei possibili e ragionevoli eventi che possono verificarsi all’interno della struttura (o che possono coinvolgerla dall’esterno) e dai quali possano derivare pericoli per l’incolumita’ dei presenti e/o danni alla struttura stessa;
identificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell’applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all’interno dell’attivita’;
disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sara’ chiamato a svolgere;
modalita’ di effettuazione dell’evacuazione dei bambini dall’edificio;
2. Ai fini dell’attuazione di procedure di emergenza efficaci, le prove di simulazione devono essere ripetute almeno tre volte l’anno. La prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’anno educativo.
Il piano di emergenza deve essere aggiornato dal responsabile dell’attivita’, in caso di cambiamenti sia del personale sia delle attrezzature e/o impianti. 12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
1. La formazione e l’informazione antincendio del personale devono essere attuate secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
2. Tutto il personale che opera nella struttura dovra’ essere formato con il programma relativo alle attivita’ di rischio medio ed un’aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovra’ anche avere acquisito il relativo attestato di idoneita’ tecnica.
Asili nido esistenti
con piu’ di trenta persone presenti
13. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 13.1. Separazioni e comunicazioni
1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell’edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R/REI 30. Gli stessi asili nido non devono comunicare con attivita’ ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attivita’ ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60.
2. Possono comunicare con le attivita’ pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite disimpegno anche non aerato avente porte e strutture almeno REI/EI 60.
3. E’ ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell’infanzia anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, purche’ si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
E’ ammessa la comunicazione con ambienti destinati ad altre attivita’ scolastiche, anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti. 13.2. Resistenza al fuoco
2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell’asilo nido devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a:
3. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle attivita’ ubicate su un solo piano, in edifici di tipo isolato, e’ ammessa una classe di resistenza al fuoco R e REI/EI pari a 30. 13.3. Scale
1. Tutti i vani scala facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 13.2 ed immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo sicuro o all’esterno dell’edificio.
2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione, di superficie non inferiore ad 1 m², in posizione tale da garantire un’altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell’ultimo pianerottolo, con sistema di apertura comandabile sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimita’ dell’entrata alla scala, in posizione segnalata. 13.4. Numero di uscite
1. Devono essere presenti due uscite da ciascun piano, riducibili ad una nel caso di percorsi di esodo, da ogni punto dell’asilo nido, non superiori a 15 m.
2. E’ ammesso che le due uscite da ciascun piano conducano ad uno stesso vano scale se e’ garantito l’accesso all’autoscala dei vigili del fuoco.
3. Nel caso di asili nido fino a 50 persone presenti ubicati nell’ambito di edifici dotati di un’unica scala, e’ ammessa la presenza di una sola uscita alle seguenti ulteriori condizioni:
l’uscita di piano deve avere caratteristiche R/REI 60 ed essere posizionata in modo da non determinare impedimento nell’utilizzo delle scale comuni;
la lunghezza del percorso per raggiungere l’uscita di piano da ogni punto dell’asilo nido non deve superare i 15 m, mentre la lunghezza del percorso per raggiungere l’uscita dell’edificio dall’uscita di piano non deve superare 30 m;
oltre alle caratteristiche di cui al precedente punto 13.3 le scale dovranno essere integralmente realizzate con materiali incombustibili. 13.5. Altre disposizioni
1. Gli asili nido esistenti con piu’ di trenta persone presenti dovranno inoltre rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti: 2.1, commi 1 e 5; 2.3; 3.2; 3.3, fatte salve le indicazioni di cui al successivo comma 2; 3.5; 4, ad esclusione del punto 4.7; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.
2. E’ consentito mantenere, fino alla loro sostituzione, i rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco superiore a quella prevista nelle tabelle di cui al punto 3.3, a condizione che siano posati su supporto incombustibile.
Asili nido con meno
di trenta persone presenti
1. Gli asili nido con meno di 30 persone presenti come definite al Titolo I, devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale disposto dall’art. 46 comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, commisurando la valutazione del rischio alle diverse attivita’ lavorative presenti nell’edificio.
2. Fino all’adozione del decreto di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attivita’ di cui all’art. 1 del presente decreto sono realizzate e gestite in modo da:
agli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell’attivita’ sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali e’ richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali e’ richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, gia’ sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita’ ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
AsiloPrevenzione incendi
Mag 19 , 2015 at 10:43