Source: http://docplayer.fi/1859481-Vikavirtasuojakatkaisijat.html
Timestamp: 2016-12-08 20:22:08+00:00
Document Index: 10826408

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ']

⭐Vikavirtasuojakatkaisijat
Download "Vikavirtasuojakatkaisijat"
1 Vikavirtasuojakatkaisijat Vikavirtasuojakytkimen merkitys Vikavirtasuojakytkin on kehitetty suojaamaan ihmisiä, eläimiä ja esineitä jännitteisten osien suoralta tai epäsuoralta koskettamiselta. Koska näin valvotaan myös eristysvikoja ja katkaistaan vahingolliset vuotovirrat, toimii vikavirtasuojakytkin myös tiettynä palosuojana. Se rajoittaa maahan menevän vikavirran. Riski vaaralliseen kosketusjännitteeseen rajoitetaan automaattisella poiskytkennällä alle,2 sekunnin. Henkilösuoja Suora kosketus: Henkilö koskettaa suoraan sähköasennuksen jännitteistä osaa. Epäsuorakosketus (vaarallinen kosketusjännite): Eristysvian vuoksi jännitteiseksi tulleen sähkölaitteen kuoren koskettaminen. Vikavirtasuojakytkimen nimellisen laukaisuvirran ja sallitun kosketusjännitteen avulla voidaan tarvittava maadoitusvastus määrittää: Vikavirtasuojakytkimen toimintaperiaate 1 : Kuluttajan "tuleva" virta 2 : Kuluttajan "paluuvirta" d : Vikavirta c : Kehon läpi kulkeva virta kosketettaessä jännitteisen kojeen runkoa Vikavirtasuojakytkimessä on summavirtamuuntaja, jonka kautta päävirtapiirit (vaiheet ja nolla) johdetaan. oisiokäämi syöttää jännitteen laukaisureleen kelalle. Jos kulutuskohteeseen muodostetaan vikavirta, poikkeaa tulevien ja lähtevien virtojen summa (suunta huomioiden) nollasta. ällöin summavirtamuuntajien toisiokäämiin indusoituu jännite, joka laukaisee releen. Vikavirtatoiminto voidaan tehdä johdonsuojakatkaisijaan, niin saadaan yhdistelmälaite vikavirtajohdonsuoja. Katso tekniset tiedot sivulta 71. R A U L Seuraavassa taulukossa on maadoitusvastuksen RA (Ω) enimmäisarvoja eri vikavirroilla ja kosketusjännitteillä. (järjestelmä) imellinen vikavirta avallinen herkkyys Suuri herkkyys 3 ma 1 ma 3 ma 1 ma Maadoitusvastuksen enimmäisarvot ohmeina U L = 5 V U L = 25 V Esimerkki vikavirtasuojauksesta (S järjestelmä) PE Koestuspainike 1 d 2 Laukaisurele Summavirtamuuntaja ja laukaisukäämi c d 2 1 c d ekniikka R A ekniset muutokset mahdollisia 7152 Vikavirtasuojakatkaisijat Selektiivinen vikavirtasuoja S Selektiivinen vikavirtasuoja merkitään tunnuksella S. Siinä on hidastettu laukaisu ja se toimii ajallisesti selektiivisesti muiden sarjaan kytkettyjen tavanomaisten vikavirtasuojakytkimien kanssa. Se on sykäysvirtakestoinen 5 A asti ja täyttää pulssimuotoisen vikavirran katkaisun suojavaatimukset. Hidastettu vikavirtasuoja H Hidastettu vikavirtasuoja merkitään tunnuksella H. Siinä on n. 1 ms laukaisuviive ja soveltuu käytettäväksi yksittäisissä virtapiireissä joissa ilmenee suuria hetkellisiä vikavirtapiikkejä. Suuria vikavirtapiikkejä voi aiheuttaa suurien laitteiden kytkentä, luonnolliset sähköpurkaukset rakenteisiin, virtapiirien kapasitanssi pitkillä kaapelimitoilla sekä valaisimien elektroniset liitäntälaitteet. Se on sykäysvirrankestoinen 3 A ja täyttää pulssimuotoisen vikavirran katkaisuvaatimukset. Vikavirtasuojauksen asennus S = 3 ma H = 3 ma = 3 ma = 3 ma Vikavirtasuojakytkimien ja niiden etusulakkeiden oikosulkukestoisuus. Jotta vältettäisiin vikavirtasuojakytkimen vahingoitttuminen kuluttajan puolella tapahtuvasta oikosulusta, pitää se suojata syötön suunnasta. aulukko antaa vikavirtasuojan etusulakeyhdistelmän oikosulkukestoisuuden. Vikavirtasuojan oikosulkukestoisuus yksinään on 15 A. Vikavirtasuoja 63 A / gl 8 A / gl 1 A / gl 125 A / gl 2napainen 25 A 6 A 5 A 45 A 4 A 6 A 5 A 45 A 63 A 6 A 5 A 45 A 4napainen 25 A 6 A 5 A 45 A 4 A 6 A 5 A 45 A 63 A 6 A 5 A 45 A 8 A 6 A 5 A 45 A 1 A 6 A 5 A 45 A 125 A 1 A liitin on ehdottomasti kytkettävä omaan (puhtaaseen) nollaan kuvassa kolmivaiheasennus ilman johdinta ekniset muutokset mahdollisia3 Vikavirtasuojakatkaisijat ekniset ominaisuudet luokka A, korkea häiriönkestoisuus imellisvirta n imellisjännite U n aajuus Modulikoko (17,5 mm) Katkaisukyky Pulssinkestoisuus Oikosulkukestoisuus Liitäntäpoikkipinta lanka monisäikeinen holkilla Kiristysmomentti Alapuolen liitännät kaksoisliittimellä 2nap 1L /23 V~ +6%, 1% 23/4 V~ +6%, 1% 5/6 Hz 2 15 A 3 A 6 ka etukojeella 63 A 1 x 25 mm2 tai 2 x 6 mm2 1 x 16 mm2 tai 2 x 6 mm2 25 C C 25 C C 2,7 m 4 4nap 3L+ Luokka A Korkea häiriönkestoisuus (H) Laukaisuherkkyys (ma) S 3 3 3S ormit Viive D E 6181, EC18, poiskytkentäkäyttäytyminen: valmistajan määritelemä 2 ms Kytkentäkaaviot luokka A H: 3 vaihetta + nollajohdin Vaihe + nollajohdin 3vaihetta ilman nollajohdinta ekniikka ekniset muutokset mahdollisia 7174 Vikavirtasuojakatkaisija tyyppi B, kaikille vikavirtatyypeille Vikavirtasuojakatkaisijat tyyppi B Kaikille vikavirtatyypeille vikavirtasuojakatkaisijoiden tyypin B mukaisesti. e on varustettu verkkojänniteriippuvaisella osalla taajuudeltaan 5 Hz sinimuotoisen vaihtovirta ja pulssimuotoisen tasavirtatyyppisen vikavirran tunnistukseen kuten myös verkkojännitteriippuvaisella osalla vikavirran tunnistukseen taajuuksilla Hz 1 MHz. Laitetta voidaan käyttää 1 ja monivaiheisissa ACverkoissa. iitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi tasajänniteverkoissa. aajuusmuuttajakäytöissa esiintyy erilaisia korkeita vuotovirtoja EMCsuotimen ja maadoitusjohtimen välillä taajuusalueella 1 Hz 1 khz. äiden vuotovirtojen aiheuttamien turhien laukaisujen välttämiseksi, on kaikissa Btyyppisissä vikavirtasuojissa alennettu laukaisuherkkyys tällä taajuusalueella. Siksi henkilösuojaustoimintoa ei taata tällä taajuusalueella. ällä taajuusalueella suojauksen takaamiseksi epäsuoraa kosketusta vastaan 5 V ja/tai 25 V jännitteillä, vikavirtasuojan nimellislaukaisuherkkyydesta huolimatta, maadoitusvastuksen tulee olla < 5 ohmia tai vastaavasti < 25 ohmia. aajuuksille > 1 khz laukaisuvirta Btyyppisille nimellisvirraltaan 3 ma ja 3 ma vikavirroille on alle 3 ma, joten tällä taajuusalueella, jossa virta on pilkotussa taajuusmuodossa, palosuojaus taataan. Sähköinen liitäntä Kaikki tulevat johtimet liitetään yläpuolelle (,, ja nolla/). Ota kytkentäsuunta huomioon, syöttöliitttiet merkitty 1, 3, 5, 7, lähtevät liitynnät on merkitty 2, 4, 6, 8. Katso kaavio alla. ärkeää huomioida käytetäessä elektronisten laitteiden kanssa (esim. taajuusmuuttajat, invertterit jne.) 1. Elektroninen laite ja sen EMCsuoja esim. e.g. sisäänrakennettu tai liitetty EMCsuodatin kuten myös suojatut kaapelit voivat aiheuttaa korkeita vuotovirtoja. 2: Vikavirtasuojan perään liitettävien elektronisten laitteiden määrä rippuu niiden vuotovirtojen suuruudesta. Riippumatta vikavirtasuojan erikoislaukaisutaajuuksista, liian korkea vikavirta voi johtaa vikavirtasuojan turhan laukeamisen (vastaava tieto laitteen tuottamasta vuotovirrasta on kysyttävä laitteen valmistajalta). 3: aajuusmuuttajakäytössä pitkissä suojatuissa moottorikaapeleissa taajuussäädössä ilmetä korkeita vuotovirtoja, jotka voivat johtaa vikavirtasuojan turhaan laukaisuun. Mikäli tarpeellista tulisi käyttää sinilähtösuodatinta heti taajuusmuuttajan jälkeen (ennen suojattua moottorikaapelia). 4. Käynnistettäessä ja sammutettaessa sähköisiä asennuksia ja elektronisia laitteita, virtapiirissä voi ilmetä korkeita virtapiikkejä jotka voivat vastaavasti aiheuttaa laukaisun. Pois ja päällekytkentäjakson pitämiseksi mahdollisimman lyhyenä, sähkösyöttöä ei tulisi kytkeä päälle vikavirtasuojakytkimellä. Suositeltavampia ovat nopeasti kääntyvät moninapaiset suojat tai kytkimet jousivoimatoiminnolla (käsin väännettävien kytkinten käyttöä tulisi välttää). 5. määräysten mukaisesti elektronisen laitteen perään tulee kytketä kaupallisesti hyväksytty 3johtiminen EMCsuodatin. Suodattimen oikean toiminnan takaamiseksi, EMVsuodattimen lähtöpuolelle ei tulisi kytkeä yksivaiheisia kuormia esim. hehkulamppuja. 6. Elektronisissa säätölaitteissa voidaan valita eri kellotaajuuksia (hakkuri). Joissain tapauksissa kellotaajuus voi häiritä liitettyä EMCsuodatinta ja muodostaa voimakkaasti kohonneen vuotovirran, joka voi aiheuttaa vikavirtasuojan laukaisun. äissä tapauksissa kellotaajuutta pitää muuttaa. 7. Laukaisutaajuus Btyyppisille vikavirtasuojille on optimoitu taajuusalueelle 1Hz asti. Vaadittua suojaustasoa (henkilö ja/tai palosuojaus) ei voida asetella taajuusmuuttajien käyttötaajuuksille > 1 Hz. ekniset tiedot luokka B: Huomio: Luokan B vikavirtasuojakytkinten kytkentäsuunta huomioitava 3vaiheliityntä 3vaihetta tai 3vaihetta + nolla Vaihe + nolla imellisvirta n imellisjännite U n aajuus Laukaisuherkkyys oimintaalue vv Mittausjännite vikavirtojen tarkistus tyypit A/AC vikavirtojen tarkistus tyypit B Liittimet lanka monisäikeinen + pääteholkki Syöttöliittimet Kiristysmomentti 4 A 63 A 23/4 V AC 5 Hz,3 A,3 A 1 MHz V (jänniteriippumaton) 3 V AC 1x1,55 mm2, 2x1,516 mm2 1x1,55 mm2, 2x1,516 mm2 1, 3, 5, 7 25 C C 3 m 718 ekniset muutokset mahdollisia5 Vikavirtasuojakytkimet ekniset tiedot vikavirtasuojakytkimille 2napainen (P+ ) 4napainen (3P+ ) ormit D E 6181 VDE 644 osa D VDE 644 osa 3 imellisvirrat 16 A 25 A 25 A 4 A 63 A 8 A 1 A 125 A 4, 63 A imellisjännite 127 / 23 V~ +6%, 1% 23/4 V~ +6%, 1% Modulileveys aajuus 5 / 6 Hz kaikille tuotteille Laukaisuherkkyys 1 ma 3 ma 1 ma 3 ma Katkaisukyky Sykäysvirrankestoisuus Liitäntä monisäikeinen Liitäntä lanka 6 A etukojeella 63A 25 C C kaikille tuotteille 25 C C kaikille tuotteille 3 ma 1 ma 3 ma 3 ma 1 ma 3 ma 3 ma S 3 ma 1mA 3 ma 3 ma S 3 ma 3 ma 3 ma 1mA 3 ma 8 / 2 25 A kaikki muut paitsi selektiivinen S 5 A ja häiriökestoinen H 3 A 16 mm2 25 mm2 Kiristysmomentti 2,7 m QuickConnectvikavirtasuojien yhdistykseen tulee käyttää poikkeuksetta QuickConnectvirtakiskoja. 3mA 3mA 3mA S 5mA 5mA S 16 mm2 35 mm2 ekniset tiedot: lisätarvikkeet vikavirtasuojille 16 1 A CZ1 MZ23/MZ24 Koskettimet U n / n Kela U n Vetoteho Laukaisuperiaate 1 s + 1 a potentiaalivapaa 23 V~ 6 A AC12 Vikavirtasuojakytkimet MZ23: 23 V~ 415 V~ 5 Hz 11 V~ 13 V... MZ24: 24 V~ 48 V~ 5 Hz 12 V~ 48 V... 8 VA (Vetoteho) Moduleja (17,5mm) 1 Kiristysmomentti maks. 1,3 m (ruuvikanta PZ1) Liitäntä, monisäikeinen Liitäntä, lanka 25 C C 4 C C 1 x, mm2 tai 2 x, mm2 1 x mm2 tai 2 x,5... 2,5 mm2 MZ25/MZ26 MZ25: 48 V... MZ26: 23 V~ 5 Hz 3 W/3 VA (pitoteho) U n < 35 % laukaisee U n 35 7 % laukaisee tai pitää U n > 7 % pitää ekniset tiedot: lisätarvikkeet vikavirtasuojille 125 A Atyyppi / 463 A Btyyppi CZ9 Käyttö 125A Atyyppi/463A Btyyppi Koskettimet 1 s + 1 a/6 A 23 V~ Moduleja (17,5 mm),5 25 C C 25 C C Mittapiirrokset 2napaiset vikavirtasuojat 4napaiset vikavirtasuojat ekniikka ekniset muutokset mahdollisia 7196 4 A A n,3a O OFF ES 4 A A n,3a 4 A A n,3a 4 A A Dn,3 A O OFF O OFF ES ES 1 2 auto O auto OFF 4 A A n,3a 4 A A n,3 A O OFF O OFF ES ES Vikavirtasuojakatkaisijat Liitännät vikavirtasuojakatkaisijoille automaattisella jälleenkytkennällä E! L L L OK! (Atyyppi) RD LE RD LE RD LE imellismaadoitusvastus Rdo (toimintatila) Rd (valmiustila) LOAD LOAD LOAD L Automaattinen toiminta Automaattinen toiminta 1 2 ES SOP Satunnainen maavuotovika Pysyvä maavuotovika ES SOP ES SOP Jälleenkytkennän toimintakaavio Vikavirtalaukaisu 2 Suojattavan piirin tarkistus Lukittu tila E 3 esti OK? KYLLÄ 4 Jatka jälleenkytkennällä Uusi laukaisu 3 min aikana E Jatka jälleenkytkennällä Aika > 2 minuuttia E 3. laukaisu 3 min aikana KYLLÄ KYLLÄ 1 Lukittu tila 72 ekniset muutokset mahdollisia7 Vikavirtasuojakatkaisijat Lisätarvikkeet Sopivat kaikille C...K/D sarjan vikavirtasuojille A Lisätarvikkeet asennetaan 2 ja 4napaisten vikavirtasuojien vasemmalle puolelle. apukosketin/hälytyskosketin CZ1 työvirtalaukaisin MZ23, MZ24 alijannitelaukaisin MZ25, MZ26 ylijännitelaukaisin MZ212 Apu/hälytyskoskettimen CZ1 asennus Rakenne mahdollistaa nopean ja varman asennuksen CDS226K yövirta tai alijännitelaukaisin asennetaan vasta apu/ hälytyskoskettimen CZ1 jälkeen vasemmalle puolelle. CDS226K Seuravaava lisätarvikeyhdistelmä voidaan asentaa vikavirtasuojakytkimiin Lisämoduli 2 Lisämoduli 1 Vikavirtasuojakytkin CZ A MZ23 MZ212 CZ A Apu/hälytyskosketin Apukoskettimia kuten hälytyskoskettimia on kaksi 1s ja 1a 6 A 23 V~, koestamista varten voi koskettimia käyttää myös ruuvitaltalla. Apukosketin/hälytyskosketin kummassakin 1 sulkeutuva ja 1 avautuva 6 A / 23~ Hälytyskosketin (SD) Apukosketin (CA) Apukosketin CA (6 A / 23 V~) Kosketin toimii: vikavirrasta käsikäyttöisesti kaukoohjauksella (esim. työvirtalaukaisin) 91 CZ Hälytyskosketin SD (6 A / 23 V~) Kosketin toimii: vikavirrasta kaukoohjatusti (esim. työvirtalaukaisija) Laukaisseesta vikavirtakytkimestä tuleva hälytys kuitataan hälytys koskettimen Reset kytkimestä. SD A 23 V SD CA reset CA ekniikka ekniset muutokset mahdollisia 721 Samankaltaiset tiedostot
Pienjännitekojeet Sarja F360, F370, F390, F660 ja F670 Esite F1 FI 03-02 1SCC410002C1801 F 360 ja F 370 Sisällysluettelo... Sivu Yleistä, F360 ja F370 Kuvaus, toiminta, käyttösovellutukset... 3 Tekniset Lisätiedot Uudet tuotteet 2010 Hager-keskusjärjestelmät
Uudet tuotteet 2010 Hager-keskusjärjestelmät Energiamittarit 4 Energiamittarit KNX 7 Vikavirtareleet ja summavirtamuuntajat 8 Vikavirtasuojat automaattisella 10 jälleenkytkennällä Vikavirtasuojat 125A Lisätiedot more than you expect Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet
Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet SGB Sarja Johdonsuojakatkaisijat Tekniset ominaisuudet Standardi Nimelliskatkaisukyky Suojaus Nimellisvirta, In Nimellisjännite Ympäristön lämpötila Ominaisuudet Lisätiedot System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja
Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact Lisätiedot EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W
himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla Lisätiedot Kompaktikatkaisijat. Nopeaan ja turvalliseen asennukseen: tehokatkaisijat Hagerilta
R7 Kompaktikatkaisijat Nopeaan ja turvalliseen asennukseen: tehatkaisijat Hagerilta Juostava ratkaisu: Olipa kyse kompaktikatkaisijoista, kuormanerotuskytkimista, tai vikavirtalohkoista - näille kaikille Lisätiedot Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat, 6kA
Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat, 6kA - normit: DIN EN 61009-1; DIN EN 61009-2-1; VDE 064 osa 20 + 21 - nimellisjännite 230V AC +10%/-15% sykäysvirrankestoisuus 250 A - laukaisukäyrät B ja C normin VDE Lisätiedot 3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake
30 YLIVIRTASUOJAT 85 mm Al,5 mm PK RK Kiinteistömuuntaja 0 / 0, kv I k = 00 A I k = 0 000 A I k = 00 A Suojaerotusmuuntaja 30 / 30 V I k = 50 A Oppilaitoksen sähköverkon oikosulkuvirtoja Oikosulkusuojana Lisätiedot Erotuskytkimet. - 40A ja 63A kytkimissä asentajaystävällinen. - normi: EN 60669-1 - nimellisjännite: 250VAC (1- napaiset) ja 400VAC (moninapaiset)
Erotuskytkimet - normi: EN 60669-1 - nimellisjännite: 250VAC (1- napaiset) ja 400VAC (moninapaiset) - 40A ja 63A kytkimissä asentajaystävällinen kaksoisliitin - In kuormitusluokka AC22B Tekniset tiedot Lisätiedot Pienjännitekojeet System Pro M Compact Johdonsuojakatkaisijat S 200 Vikavirtasuojakytkimet F 200 Henkilösuojat FS 200
System Pro M Compact Johdonsuojakatkaisijat S 200 Vikavirtasuojakytkimet F 200 Henkilösuojat FS 200 Esite S200_1FI 03_10 1SCC400004C1801 Johdonsuojakatkaisija S 201 2 Johdonsuojakatkaisijat Vikavirtasuojakytkimet Lisätiedot Johdonsuojakatkaisijat
Johdonsuojakatkaisijat Laukaisukäyrät ja käyttö Johdonsuojakatkaisijoita käytetään suojaamaan kaapeleita ja johtimia ylikuormitukselta ja oikosuluilta. Niissä on kaksi erilaista laukaisumekanismia: hidastettu Lisätiedot Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.
MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C) Lisätiedot Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys
Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu Lisätiedot Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET
Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla: Lisätiedot Modulaariset kuorma- ja vaihtokytkimet kytkentään ja ohjaukseen DIN-tilassa
Modulaariset kuorma- ja vaihtokytkimet kytkentään ja ohjaukseen DIN-tilassa Modulaariset kuormakytkimet ja modulaariset vaihtokytkimet Muiden toimintojen ohella, uuden sukupolven modulaariset merkkivalolla Lisätiedot System pro M compact Jousiliittimin varustetut johdonsuojakatkaisijat S200S-sarja
Pienjännitetuotteet S200S_FI_13_04 System pro M compact Jousiliittimin varustetut johdonsuojakatkaisijat S200S-sarja 2CDC021001S0010 2CDC021002S0010 Johdonsuojakatkaisijoiden S200Ssarja kasvattaa ABB:n Lisätiedot Elektroniset sysäysreleet
Elektroniset sysäysreleet EPS 0B EPS 0B Käyttöpainike Jokaisella painalluksella tästä painikkeestä sysäysreleen lähtökosketin vaihtaa tilaa. min 60 Tilannäyttö LEDin palaessa lähtökosketin on kytketty Lisätiedot Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075
Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys... Lisätiedot S 200, S 280UC, S 290, S
Pienjännitekojeet Johdonsuojakatkaisijat S 200, S 280UC, S 290, S 220 Vikavirtasuojakytkimet F 200, F 660, F 670 Henkilösuojat FS 200, DS 951, DS 971 Vikavirtayksiköt DDA 200 Esite S200_1FI 05_01 1SCC400004C1801 Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden Lisätiedot 5 mm porausrasteri. 1 napa 10 A Piirilevylle/95-sarjan kantaan A1 A2 7.5 =
.... 40-sarja - Pienikokoiset piirilevyreleet 8-0 - A Ominaisuudet - ja 2-napaiset releet 40.3 - napa 0 A (rasteri 3, mm) 40. - napa 0 A (rasteri mm) 40.2-2 napaa 8 A (rasteri mm) Kiinnitys piirilevylle Lisätiedot Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä
Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja) Lisätiedot HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ
YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta, Lisätiedot Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)
Suojaus sähköiskulta Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Perusperiaate (asennuksissa ja laitteissa): Vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa Perussuojaus Yhden vian Lisätiedot Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)
Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen): Lisätiedot PTS - Läppäpelti PTS. Läppäpelti
PTS Läppäpelti Ilmavirran sulkuun, säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen soveltuva säätöpelti. Kotelon vuotoluokitus: standardi EN 1751, luokka C. Kotelo ja säätöpelti ovat sinkittyä terästä. Sulkupellin Lisätiedot TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT
TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET Lisätiedot Juha Sinkkonen YPÄJÄN PALVELUTALON VIKAVIRRAN SYYN SELVITYS JA RATKAISUEHDOTUKSET
Juha Sinkkonen YPÄJÄN PALVELUTALON VIKAVIRRAN SYYN SELVITYS JA RATKAISUEHDOTUKSET Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehto 2011 YPÄJÄN PALVELUTALON VIKAVIRRAN SYYN SELVITYS Lisätiedot VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita
VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä Lisätiedot OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320
KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä. Lisätiedot MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)
ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N: Lisätiedot SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ
OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten Lisätiedot Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT
1. (1998.15) Ryhmäkeskukseen liitetään MMJ 5x2,5 johdolla uusi pistorasiaryhmä. Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksessa on 146 A. Kuinka pitkä saa ryhmäjohto kosketusjännitesuojauksen kannalta (automaattisen poiskytkennän) Lisätiedot Moninapapistoliittimet Sarja Han
Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 03 E / ES/ESS/EE KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 1 3 Sisältö E / ES / ESS / EE Sivu Tekniset tiedot E.......................................... 03.10 Tekniset Lisätiedot Pienjännitekojeet Kontaktorit, Lämpöreleet, Lisävarusteet
Pienjännitekojeet Kontaktorit, Lämpöreleet, Lisävarusteet Tekninen esite A1FI 04_06 1SCC100002C1801 2 Pienjännitekojeet Tekninen esite Kontaktorit Lämpöreleet Lisävarusteet Pienjännitekojeet 3 4 Pienjännitekojeet Lisätiedot PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ
PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö Lisätiedot määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä
UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202 Lisätiedot Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä Lisätiedot HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)
HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee Lisätiedot KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0
KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta Lisätiedot SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin Lisätiedot 2. Vastuksen läpi kulkee 50A:n virta, kun siihen vaikuttaa 170V:n jännite. Kuinka suuri resistanssi vastuksessa on?
SÄHKÖTEKNIIKKA LASKUHARJOITUKSIA; OHMIN LAKI, KIRCHHOFFIN LAIT, TEHO 1. 25Ω:n vastuksen päiden välille asetetaan 80V:n jännite. Kuinka suuri virta alkaa kulkemaan vastuksen läpi? 2. Vastuksen läpi kulkee Lisätiedot Tehokkuutta käyttöösi > Acti 9
Tehokkuutta käyttöösi > Acti 9 Moduulikojeet ja -kotelot Tuoteluettelo 2013 Sisältö Esittely 2 Väyläkommunikointi Acti 9 Smartlink 4 Johdonsuojaus ic60 5 Reflex ic60 19 C120 21 idpn 23 Lisätarvikkeet 24 Lisätiedot Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki Lisätiedot ValenaTM. laadukas ja toimiva sarja jokapäiväiseen käyttöön ASENNUSKALUSTEET ASUIN- JA JULKISIIN RAKENNUKSIIN. www.klinkmann.com
ValenaTM laadukas ja toimiva sarja jokapäiväiseen käyttöön ASENNUSKALUSTEET ASUIN- JA JULKISIIN RAKENNUKSIIN Täydellinen valinta tämän päivän asennuksin Asiakkaiden vaatimukset kasvavat samaan tahtiin Lisätiedot ESMART202 Teholähde ja akkulaturi
7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)
ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Lisätiedot Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.
Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan Lisätiedot Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Lisätiedot OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä
OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset. Lisätiedot 10. Kytkentäohje huonetermostaateille
. Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa Lisätiedot Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!
Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin Lisätiedot TBS Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat Lisätiedot Sähköiset koestimet 22
22 Sähköiset koestimet SÄHKÖISET KOESTIMET TALO- JA SÄHKÖTEKNIIKKA Oikea sähköinen koestin joka käyttöön Johdanto tarjoaa yleiskuvan sähköisistä koestintyypeistä ja niiden käyttöalueista. Käyttöalueet Lisätiedot VÄLI- JA PISTOKANTARELEET
VÄLI- JA PISTOKANTARELEET Moduulireleet Ohjattavien piirien erotukseen tai kuormituksen parantamiseksi Koskettimien suojaus tariffiohjauksilta, boilerien kytkennältä, elektronisilta lampuilta Tilanilmaisu Lisätiedot remontin teko on mukavaa ja nopeaa
PINTA-ASENNUSKALUSTEET remontin teko on mukavaa ja nopeaa VALINTATAULUKKO OTEO KOJERUNGOILLE Toiminto Kivi Koottu Irrallinen Koottu Kytkimet 10 AX - 250 V~ Vaihtokytkin 860 01 (1) 861 01 (1) 862 01 Kaksinapainen Lisätiedot Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia.
Mitä on sähköinen teho? Tehojen mittaus Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Tiettynä ajankohtana, jolloin Lisätiedot Ylijännitesuojat OVR-valintaopas
Ylijännitesuojat -valintaopas Tyypin 1, 1+2 ja 2 suojat TN-järjestelmä 1FI06_11 Salamat ja niiden vaarat yleistä Tilapäisten ylijännitteiden syyt Suorista salamaniskuista johtuvat ylijännitteet Suorista Lisätiedot ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT
ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT Esimerkkitoimisto koko 12 x 10 m 12 työpistettä Työpisteessä: perussähköistykseen pistorasiat (2 kpl) erilliset DATA-pistorasiat tietokoneita varten tietoverkkoliitäntä Vikavirtasuojat Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM
Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa Lisätiedot Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15
Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman Lisätiedot Johdonsuojakatkaisija TX 3 6000
Sähkötarvikkeet Johdonsuojakatkaisija TX 3 6000 B&C laukaisukäyrät / 2A 63A IEC 60898-1 mukainen. Haarukka- tai kampavirtakiskoliitäntä. Katkaisukyky: 6000 IEC 60898-1 - 230/400 V± 6 ka IEC 60947-2 - 230/400 Lisätiedot Teollisuusinfralämmitin IR
Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus Lisätiedot Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje
EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. Lisätiedot Releet. HFD3-sarja. HFD3-sarja, mittakuva. HFD3-sarjan rele, Hongfa
A HFD3-sarja HFD3-sarjan rele, Hongfa Pienikokoinen signaalirele piirikortille 2-napainen kosketin Läpiladottava tai pintaliitosversio Myös Bi-stabiilit mallit yhdellä tai kahdella kelalla. Mitat 15.0 Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM
Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen Lisätiedot Radioamatöörikurssi 2013
Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla Lisätiedot Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012
Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01 Lisätiedot BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus
BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500 Lisätiedot SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot.
SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot. Helppokäyttöinen Kohdejohto ja suuntanuolet tunnistavat nopeasti Lisätiedot 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje
1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9. Lisätiedot HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA
1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen Lisätiedot Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)
Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys Lisätiedot Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana Lisätiedot HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä.
SG4-BIG REFLECTOR MUTING valopuomien PIKAOHJE Sisältö: 1) Liitännät ja johtimet 2) DIP-kytkimet / asetukset 3) Kytkentä automaattikuittauksella ilman muting-toimintoa 4) Kytkentä käsinkuittauksella ilman Lisätiedot 2 Jousiliittimet SISÄLLYS
Jousiliittimet SISÄLLYS KULMALOHKOT 96 VAKIOLOHKOT 97 VAKIOLOHKOT KAKSIKEOKSISET 0 TOIMILAITELOHKOT 04 NOLLALOHKOT 4 MAALOHKOT 6 LOHKOT VEITSIKATKAISIMELLA 0 TULPPAPISTOKELOHKOT SULAKELOHKOT LOHKOT KOMPONENTEILLE Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). Lisätiedot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot
Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot Lisätiedot 6.5 VALAISTUSASENNUKSET
6.5 VAAISTUSASEUKSET imitys numero piirrosmerkki Periaate Valaistuskytkimet ja valaistuskytkennät Seuraavassa taulukossa etetään tavallimpien valaistuskytkimien nimitykset, piirrosmerkit ja johdotuskaaviot. Lisätiedot Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:
EAOL 1/5 Opintokokonaisuus : Jakso: Harjoitustyö: Passiiviset komponentit Pvm : vaihtosähköpiirissä Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: Tavoite: Välineet: Opiskelija oppii ymmärtämään vastuksen, kondensaattorin Lisätiedot FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus
Findri Ref-Control Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Kohteeseen kuin kohteeseen optimoitavat Findri Ref-Control -ohjauskeskukset Oy Yleiskylma -Findri tarjoaa Lisätiedot Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh
Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti, Lisätiedot Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima
Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden Lisätiedot Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje
Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle Lisätiedot Kytkentälaitteet kontaktorit ja kontaktoriyhdistelmät
Kytkentälaitteet kontaktorit ja kontaktoriyhdistelmät /2 Johdanto Tehokontaktorit moottorien kytkentään /6 Yleiset tiedot /10 Kontaktori SIRIUS RT20, -napainen,... 18,5 kw uusi /15 Kontaktori SIRIUS RT10, Lisätiedot M2A.2000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it
M2A.2000 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 RCA-tuloliitäntä matalatasoiselle signaalille High Level -kaiutintasoinen Lisätiedot MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI
MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI 10.2014 Copyright Ols-Consult Oy 1 Yleistä Sähkön turvallinen käyttö edellyttää aina mitoitusta joka voidaan suorittaa vain laskemalla. Tietenkin huolellinen ja osaava suunnittelu Lisätiedot MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus
MICO Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun Valvonta Katkaisu Tunnistus 02 MICO 03 RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN TEHONJAKELUUN Monimuotoiset useita komponentteja sisältävät tehonsyöttöjärjestelmät vaativat luotettavan Lisätiedot IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa
500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin Lisätiedot TYÖMAAKESKUKSET. Työmaakeskusten yhteen liittäminen
TYÖMAAKESKUKSET Työmaakeskusten yhteen liittäminen Työmaasähköverkko kannattaa rakentaa siten, että viallinen laite aiheuttaa vikavirtasuojakytkimen laukaisun vain siinä keskuksessa, johon viallinen laite Lisätiedot Artic ylijännitesuojat
Artic ylijännitesuojat Tehokas suoja sähkölaitteiden ja verkon toimivuudelle Sähkölaitteiden ja verkon toimivuus Strömfors Artic ylijännitesuojat Verkkojännitteessä esiintyy toisinaan hetkellisiä ylijännitteitä. Lisätiedot SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli
SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute