Source: http://docplayer.fi/1061839-Mmm-rmo-maatalouden-tuotantorakennusten-lampohuolto-ja-huoneilmasto-c2-2.html
Timestamp: 2017-10-17 06:17:08+00:00
Document Index: 19066674

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

MMM-RMO. Maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto C2.2 - PDF
Download "MMM-RMO. Maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto C2.2"
Antti Erkki Virtanen
1 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet Liite 10 MMM:n asetukseen tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (100/01) MMM-RMO Maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto C YLEISTÄ Rakentamismääräys- ja ohjekokoelman osa C2.2 sisältää maatilojen tuotantorakennusten lämpöhuollon ja huoneilmaston suunnitteluohjeita. Määräykset ja ohjeet perustuvat käytännön kokemuksiin ja suoritettuihin tutkimuksiin. Määräykset on annettu lihavoituna, samoin viittaukset muista säädöksistä tuleviin mitoitus- tai muihin vaatimuksiin. Maatilakiinteistöjen lämmityksessä on pyrittävä uusiutuvien energialähteiden ja ensisijaisesti tilan omien polttoaineiden käyttöön. Lämmitysjärjestelmissä on pyrittävä taloudellisiin, tekniikaltaan yksinkertaisiin ja käyttövarmoihin ratkaisuihin. Maatalouden kotieläin- ja muiden tuotantorakennusten ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden suunnittelussa on otettava huomioon soveltuvin osin Suomen rakentamismääräyskokoelman D-osan ohjeet. Terveydenhuoltolaissa sekä maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä annettuja säännöksiä tulee noudattaa. Asuinrakennusten lämpöhuoltoa ja huoneilmastoa käsitellään erikseen maa- ja metsätalousministeriön rakentamisohjeessa MMM-RMO C KOTIELÄINRAKENNUSTEN LÄMPÖ- HUOLTO JA HUONEILMASTO Ilmanvaihdon ja lämmityksen tehtävänä on luoda eläinsuojaan huoneilmasto, jossa eläimet voivat hyvin ja niiden aineenvaihdunta toimii oikein ja jossa eläinten hoitajan työskentelyolosuhteet ovat tarkoituksenmukaiset. Taulukossa 2 on esitetty eri eläinlajeille suositeltavat ilman lämpötilat sekä suhteellista kosteutta ja ilmanvaihtoa koskevat suositukset. Eläimen aineenvaihdunnassa kehittyvä lämpö voidaan jakaa kahteen osaan. Osa lämmöstä poistuu iholta ja hengityselimistä siirtymisen, johtumisen ja säteilyn avulla ja osa lämmöstä sitoutuu vesihöyryyn, jota haihtuu eläinten iholta ja hengityselinten pinnalta. Rakennuksen ulkovaipan eli ulkoseinien, yläpohjan ja alapohjan tehtävänä on muodostaa tila, jossa olosuhteita voidaan säädellä eläinten kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Tämä säätely perustuu eläinten lämmönluovutuksen, mahdollisen lisälämmityksen, ilmanvaihdon ja rakennuksen vaipan läpi tapahtuvan lämmönsiirtymisen yhteensovittamiseen. Taulukossa 2 esitettyjä ilmanvaihdon vähimmäisarvoja ei ole suotavaa alittaa, koska näitä arvoja pienemmät ilmavirrat eivät riitä ylläpitämään tyydyttäviä olosuhteita. Jos eläintilan lämmitys ja ilmanvaihto perustuvat sähköisesti toimivaan järjestelmään, on eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän lämmityksen ja ilmanvaihdon järjestämiseen oltava mahdollisuus myös sähkökatkon tai laitteiston häiriöiden aikana. Sähköisesti toimivassa ilmanvaihto- ja lämmityslaitteistossa on tarvittaessa oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen häiriön sattuessa. 2.1 Kriittinen lämpötila Eläinten tuotantokyvyn kannalta ei lämmöneristetyn eläinsuojan vuorokautinen lämpötilan vaihteluväli saisi olla viittä astetta suurempi. Kylmäpihatoissa tai vastaavissa eristämättömissä eläinsuojissa lämpötilavaihtelun merkitys ei ole niin suuri, vaan niissä on tärkeämpi rakennuksen antama hyvä tuulensuoja ja suojaus vedolta. Nuorilla broilereilla ja imeväisikäisillä porsailla lämpötilan vaihteluväli saisi olla korkeintaan kaksi astetta. Liian alhaisessa lämpötilassa tavallista suurempi osa eläinten syömän rehun energiasta kuluu normaalin ruumiinlämmön ylläpitämiseen mikä pienentää rehuyksikköä kohti saatavaa tuotantoa. Lämpötilaa, jonka alapuolella näin tapahtuu, nimitetään alemmaksi kriittiseksi lämpötilaksi. Alemman kriittisen lämpötilan tasoon vaikuttaa huomattavasti lattiaratkaisu ja kuivikkeen käyttö. Runsaalla kuivikkeen käytöllä on alempaa kriittistä lämpötilaa laskeva vaikutus. Liian korkea lämpötila aiheuttaa eläimelle ruokahalun laskua ja sitä kautta tuotoksen alenemista. Tällöin puhutaan ylemmästä kriittisestä lämpötilasta. Eri eläinlajien alemmat ja ylemmät kriittiset lämpötilat ovat esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Eri eläinlajien alimmat ja ylimmät kriittiset sekä optimi-lämpötilat. Eläinlaji kriittiset lämpötilat C alempi ylempi Optimi Lehmä (-25...) Nuorkarja (-15...) Pikku vasikka ( 0...) Lihakarja,> 3kk (-35...) Porsiva emakko ( 5...) Vastasyntynyt porsas, viikkoa Lihasika ( 7...) Ilman suhteellinen kosteus Liian alhainen suhteellinen kosteus aiheuttaa ilman pölypitoisuuden kasvamista ja ärsyttää sekä
2 eläinten että ihmisten hengityselimiä ja kuivattaa ihoa. Ilman suhteellinen kosteus ei saisi alittaa 50 %. Pysyvä liian suuri ilman suhteellinen kosteus, yli 85 %, saattaa aiheuttaa rakenteiden vaurioitumista mm. puurakenteiden lahoamista ja korroosiota metallirakenteissa. MMM - RMO C Ilmanvaihto Jokaisen huonetilan ilmanvaihtolaitteen tehon ilmaisevat tiedot esitetään pääpiirustuksissa ja tarvittaessa täydennetään niitä osapiirroksilla ja kirjallisilla ohjeilla. Ilmanvaihtoa mitoitettaessa ohjearvoiksi suositellaan taul. 2 esitettyjä lukuja. Ilmanvaihto voidaan järjestää joko painovoimaisena tai koneellisena. Painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä tuloja poistoilma-aukkojen pinta-alat ilmoitetaan m 2 :nä (kukin aukkoryhmä yhteenlaskettuna), sekä koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä puhaltimien teho m 3 /h Painovoimainen ilmanvaihto Painovoimaista eli luonnollista ilmanvaihtoa suunniteltaessa on otettava huomioon, että sen toiminta perustuu ulko- ja sisäilman tiheyksien eroon sekä ilman tulo- ja poistoaukkojen korkeuserosta syntyvään paine-eroon. Kesällä ilmanvaihdon toimintaa voidaan tehostaa esimerkiksi pitämällä ovia ja ikkunoita auki. Siksi on syytä tehdä % ikkunoista tai vähintään kaksi ikkunaa avattaviksi eläinhallissa. Nämä ikkunat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan rakennuksen eri sivuille. Avattavat ikkunat tulisi merkitä pohjapiirrokseen. Poistoilmakanava tulee sijoittaa mahdollisimman keskeisesti eläinten lämmöntuotantoon nähden. Kanava tulisi sijoittaa käytävän kohdalle tai muuhun helppopääsyiseen paikkaan. Poistoilmakanavan seinät tulisi lämpö- ja kosteuseristää rakennuksen ulkoseinän eristyskykyä vastaavasti. Kanavassa tulee olla säädettävä sulkuläppä. Eristämättömässä eläintilassa voidaan poistoilma ohjata ulos katonharjaan sijoitetun tuuletusraon lävitse (kuva 1). Aukon leveys mitoitetaan ilmanvaihdon vaatimusten mukaan ja se on yleensä enintään 300 mm. Aukon tulee tarpeen mukaan olla helposti säädettävissä ja sen rakenteen tulee estää haitallisen lumi- ja vesisateen pääsy eläintilaan. Kuva 1. Avoin harja, kattamaton ja katettu Tuloilma-aukkojen pinta-alan tulee olla vähintään poistoilma-aukkojen pinta-alan suuruinen. Aukkojen sijoittelussa tulee ottaa huomioon mm. tuloilman virtausnopeuden vaikutus huoneilmastoon ja tuloilman jakautuminen mahdollisimman tasaisesti koko huonetilaan. Poistoilma-aukkojen puisissa pintarakenteissa suositellaan käytettäväksi kestopuuta tai muuta kosteudenkestävää rakennetta Koneellinen ilmanvaihto Koneellinen ilmanvaihto perustuu puhaltimella aikaansaatuun paine-eroon. Koneellisen ilmanvaihdon suunnittelussa tulisi käyttää alan asiantuntijaa. Alipainejärjestelmässä ilma poistetaan koneellisesti yhden tai useamman poistoilma-aukon kautta, jolloin huonetilaan syntyy alipaine, jonka ansiosta tuloilma virtaa tuloilma-aukoista tai ilmaa läpäisevän alipaineisen vaipan läpi eläintilaan. Tasapainejärjestelmässä sekä tulo- että poistoilma-aukoissa on puhaltimet, jotka toimivat siten, että huonetilaan ei synny yli- eikä mainittavaa alipainetta. Ilmanvaihtoaukot olisi kuitenkin ohjattava niin, että minimi-ilmanvaihdon määrää ei koskaan aliteta, ja että heikko alipaine vallitsee eläinhallissa. Ylipainejärjestelmää ei tulisi käyttää kotieläinrakennuksissa, koska ylipaine aiheuttaa epätiiviin höyrysulun takia vuotovirtauksia eristeiden läpi, josta seuraa kosteusvahinkoja. Sähkökatkon varalta tulee olla varailmanvaihtojärjestelmä. Puhaltimet tulisi sijoittaa pystysuoriin ilmastointihormeihin, joista ilma pääsee puhaltimen pysähtymisen jälkeen painovoimalla ulos. Koneellisessa ilmanvaihdossa sähkökatkosten aiheuttamien häiriöiden takia on kotieläinrakennuksessa oltava riittävästi avattavia ikkunoita, ovia tai muita luukkuja. Broilerihalleissa, suursikaloissa ym. suurissa eläinhalleissa tarvitaan usein sähkökatkojen varalta sähkögeneraattori, ks kohta 2 Kotieläinrakennukset Tuulen vaikutuksen huomioonottaminen Tuulen aiheuttama paine-ero rakennuksen tuulen ja tyynenpuolella on tuulennopeudella 10 m/s noin 70 Pa. Kun alipaineilmanvaihdossa puhaltimen aiheuttama alipaine on usein n Pa, ilman- 2(9)
3 vaihto ei toimi toivotulla tavalla. Tuulen vaikutusta voidaan estää painovoimaisessa- ja alipaineilmanvaihtojärjestelmässä sijoittamalla tuloilmaaukot tuulelta suojattuun paikkaan. Tuloilma voidaan ottaa esimerkiksi tuuletetusta ullakkotilasta välikaton kautta. Jos tuloilma otetaan yläpohjan kautta keskeltä rakennusta, on huolehdittava, että tuloilma ei kesällä lämpiä. Tästä syystä tuloilmakanava on suotava eristää. Taulukko 2. Kotieläinten lämmön- ja kosteuden tuotanto sekä sille suositeltavat huoneilman talvenaikaiset arvot lämmöneristetyissä kotieläinrakennuksissa. Eläin Paino Eläinten Suosituslämpötila Suht. Lämmön- Kosteuden Ilmanvaihto Kost:n luovutus luovutus m 3 /h ikä, kg Kk (vrk) C max-% W/el. g/h min. max. Lypsylehmä " " Hieho ja ummessa oleva lehmä Nuorkarja, uudistus " " Vasikka Lihakarja " " " " Emakko + pikkuporsaat,(7kpl) x7 16(32) Joutilas emakko Karju Nuoremakko, uudist. <200 < Pikkuporsas " Tuotannossa oleva emakko (Kaikki eläimet samassa tilassa - emakot, pikkuporsaat, karjut) Lihotussika, jatkuva tuotanto Lihotussika, kierroskasvatus " " " Kana 2 > Broileri vrk " vrk " vrk " vrk " vrk Lammas <100 > " - 10 < Hevonen (työ) " - (kilpa) Suurin sallitun ilman virtausnopeus eläinten oleskeluvyöhykkeellä talven aikana on 0.25 m/s. Lämpimänä vuodenaikana sallitaan suurempi virtausnopeus Lantakaasuhaittojen estäminen liete - lantajärjestelmässä Lantakaasujen eläintilaan pääsyn estämiseksi on lietelantakanavien ja -säiliön välille sijoitettava vesilukko ja otettava vähintään minimiilmanvaihtoa vastaava osa poistoilmasta lietekanavan kautta. Vesilukko tulee selvästi merkitä pohjapiirrokseen. Säiliön ja eläintilan välisissä suljetuissa lietelantakanavissa ei saa olla tuuletusaukkoja silloin kun eläintilassa on alipaineilmastointi. Lantakaasuhaittojen vähentämiseksi tuloilma on suotavaa johtaa suoraan eläinten hengitysvyöhykkeelle ruokintapöydän yläpuolelta. Haitalliset kaasu- ja epäpuhtauspitoisuudet saavat ainoastaan lyhyellä aikajaksolla ylittää taulukossa 3 esitetyt arvot. Taulukko 3. Vaarallisten kaasujen suurimmat hyväksyttävät pitoisuudet, ppm = miljoonasosa (=cm 3 /m 3 ) Hiilidioksidi, CO ppm Ammoniakki,NH 3 10 ppm (25 ppm) 1) Rikkivety,H 2S 0.5 ppm Häkä, CO 5 ppm Orgaaninen pöly 10 mg/m 3 1) Siipikarjarakennuksissa Ilmanvaihtolaitteiden melunvaimennus Eläimet eivät saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 db (kaikissa MMM:n elintarvike- ja terveysosaston eläinsuojeluvaatimuksissa) 3(9)
4 Puhaltimien käyttöääni ja ääni, joka syntyy ilman virtauksesta puhaltimessa ja ilmakanavistossa, on vaimennettava hyväksyttävälle tasolle äänenvaimentimen avulla. Äänenvaimennin rakennetaan puhaltimen poistoaukon eteen esimerkiksi kuvan 2 esittämällä tavalla. Puhaltimet voidaan sijoittaa myös erilliseen puhallinhuoneeseen (kuva 3), jonka sisäseinät verhotaan ääntä absorboivalla materiaalilla. Aksiaalipuhaltimien kierrosluku vaikuttaa äänitasoon, joten olisi syytä mahdollisuuksien mukaan valita puhallin, jonka kierrosluku ei ylitä 1000 r/min. tamoiden lämpötehotarpeen laskennassa taas käytetään mitoitusulkolämpötilana Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5:n mukaisia arvoja, johtuen broilereiden herkkyydestä lämpötilavaihteluille. Taulukossa 4 on esitetty nämä mitoituslämpötilat alueittain. Taulukko 4. Kotieläinrakennusten suunnittelussa käytettävät ulkoilman mitoituslämpötilat alueittain ALUE, (taul 6, kuva 4) I II III IV Yleisesti Lihasikalat Broilerikanalat (RakMK D5) Kuva 2. Äänenvaimennin puhaltimen poistoimu - aukon eteen sijoitettuna Rakennusosien lämmöneristys Lämpimien ja erityisesti lämmitettyjen eläintilojen lämmöneristystarvetta määritettäessä tulisi käyttää lähtökohtana kuvassa 4 esitettyä aluejakoa. Rakenteiden lämmönläpäisykertoimen (=U-arvo) ja eristyspaksuuden, tulee olla vähintään taulukon 5 mukaisia jos eristeenä on mineraalivilla tai muu vastaavan lämmöneristyskyvyn omaava eriste. Nämä arvot eivät koske kylmiä pihattoja eikä muita eristämättömiä eläintiloja (lampolat, turkiseläintilat). Kylmien lypsykarjapihattojen suunnittelussa keskeisenä vaatimuksena on vedottomuuden aikaansaaminen. Rakennuksissa jossa ei ole lämmitysjärjestelmää, ulkoseinän ja yläpohjan U-arvot saavat ylittää taulukossa 5 annetut arvot. Ulkoseinärakenteena voidaan esim. hevostalleissa ja navetoissa, käyttää yksinään vähintään noin 150 mm:n vahvuista hirttä (U-arvo enintään n. 0.7 W/m²K) tai muuta vastaavan eristyskyvyn omaavaa massiivirakennetta. Kuva 3. Puhaltimet sijoitettuna erilliseen puha l- linhuoneeseen, jonka sisäseinät verhotaan ääntä absorboivalla materiaalilla. 2.4 Lämmitys Eläintilojen lämmönkulutus riippuu lämpötilan erosta sisällä ja ulkona, ilmanvaihtotarpeesta sekä rakenteiden U-arvosta, rakennuksen koosta ja muodosta Ulkoilman mitoituslämpötilat Lämmityslaitteiden tehon mitoituksen kannalta on olennaista sisä- ja ulkolämpötilan ero. Tästä johtuen kullekin paikkakunnalle on määritelty se asteluku, jonka päivälämpötilan keskiarvot alittuvat päivänä vuodessa. Lihasikaloiden lämpötehotarpeen laskennassa käytetään kuitenkin astelukua, jonka alueen vuorokausilämpötilan keskiarvo alittaa päivänä vuodessa. Broilerikasvattamoiden 4(9) Lämpötasapainon määrittäminen Ilmanvaihdon määrä liittyy kiinteästi rakennuksen lämpötasapainoon. Eläinten ja lämpöä kehittävien laitteiden lämpötehon tulisi olla yhtä suuri kuin rakennuksen seinien, katon ja lattian läpi virtaavan ja ilmanvaihdon mukana menevän lämpötehon summan. Taulukosta 6, voidaan määrittää lisälämmitystarpeen suuruus silloin, kun rakennuksessa on käytetty taulukon 5 perusteena olevia eristyspaksuuksia. Mikäli taulukossa esitetty lisälämmön tarve on pienempi kuin 10 W/m 2, eivät lämmityslaitteet ole eläintilassa tarpeelliset. Taulukon laskennan perusteina ovat kotieläinrakennusten mitoitus-, lämpötila- ja ilmanvaihtosuositukset. Mitoitusulkolämpötilat ja lämmöneristyspaksuudet, taul. 4 ja 5 mukaan. Eläintilan sisäkorkeudeksi on oletettu 2.7 m.
5 Taulukko 5. Rakenteiden suositeltavat lämmöneristyspaksuudet [mm] ( l n= W/m 2 K) ja maksimi-u-arvot (U M) [W/m 2 K]. I,II ALUE III ALUE IV ALUE Ulkoseinä ja siihen verrattava väliseinä 1) Yläpohja ja siihen verrattava välipohja 1) 125 U M= (200) U M= U M= (225) U M= U M= (250) U M=0.24 MMM - RMO C 2.2 Taulukko 6. Eläinsuojien ohjeellinen lisälämmöntarve, [W/m 2 ] Alue Sokkelin ja lattialaatan ulkoreuna- alueen eristys paksuus Ikkunat,lasien 2 kpl 2 kpl 2 kpl määrä Ulko-ovet, eristyspaksuus ) Broilerikasvattamon ulkoseinän U M =0.3 ja yläpohjan U M =0.22 W/m 2 K Eläintilan pintaala Navetta Ny/m 2 Emakkosikala Em/m² Lihasikala S/m² Kanala Ka/m 2 Broileri kanala n.20 Br/m² m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² I > II > III > IV > Korj.kerroin ALUE I ALUE II ALUE III ALUE IV C C Kaksikerroksisessa rakennuksissa käytetään kerrointa * 0.75 Alueet I II III IV TE-keskus 1.Uusimaa, 2.Varsinais-Suomi, 3.Satakunta 4.Häme, 5.Pirkanmaa, 6. Kymi, 7. Etelä-Savo, 11.Etelä-Pohjanmaa, 12.Pohjanmaa 8. Pohjois-Savo, 9. Pohjois-Karjala, 10. Keski- Suomi, 13. Pohjois-Pohjanmaa, 14.Kainuu 15. Lappi Kuva 4. Lisälämmöntarpeen mitoitusta varten vaadittu aluejako Lämmityslaitteet Lisälämmitystä tarvittaessa tulee selvittää vuotuinen energiatarpeen suuruus. Vuotuisen energiatarpeen ja lämmityslaitteiston hankintakustannuksien perusteella valitaan sopiva lämmityslaitteisto. Jos vuotuinen energiantarve on pieni ei laitteiston hyötysuhteella ja lämpöenergian hinnalla ole yhtä suurta merkitystä kuin hankintakustannuksilla. Eläintilan lämmityksen yhdistäminen maatilan asuinrakennuksen lämmitystä varten tehtyyn lämpökeskukseen voi olla tarkoituksenmukaista, silloin kun tarvittava lämpömäärä vuosittain on huomattava. Joissakin tapauksissa kannattaa harkita lisälämmityksen korvaamista lämmönvaihtimella, joka ottaa talteen osan ilmanvaihdon mukana menevästä lämmöstä. Karkeana arviona voidaan sanoa, että lämmönsiirtimen teho on noin 20 % ilmanvaihdon mukana poistuvasta lämpötehosta. Ilmanvaihdon seurantaa ajatellen kotieläinrakennukset suositellaan varustettavaksi ulko- ja sisälämpötilamittarilla. Suurissa eläintiloissa, joissa ilmanvaihtomäärät ovat suuret ja lämpöhäviöt tästä syystä korkeat, on kannattavaa asettaa lämmön talteenottolaite poistoilmapuhaltimen yhteyteen. Ylijäämälämpö voidaan käyttää hyväksi myös lämpimän veden tai toisen rakennuksen lämmitykseen. 5(9)
6 3. MUUT TUOTANTORAKENNUKSET 3.1 Maatilan huoltorakennukset Maatilan huoltorakennuksilla tarkoitetaan tässä lämmitettyjä konesuojia sekä yritystoimintaan liittyviä tuotantorakennuksia. Näiden tilojen sisälämpötila määräytyy käyttötarkoituksen mukaan. Huonekorkeus on yleensä korkeampi kuin asuinrakennuksessa ja esimerkiksi suuret ovet korjauspajoissa aiheuttavat vaihteluita lämpötilaan. Tehontarve ja vuotuinen lämmönkulutus voidaan karkeasti määrittää alla olevista kaavoista, 3.1a ja 3.1b. Tätä tehoa käytetään ohjekustannuksen laskennassa. Huonekorkeus 5 m. Korjauskertoimet, C 1 ja C 2, samat kuin taulukossa 1, A 1 = lämmitetty pohjapinta-ala, m 2 ; h = huonekorkeus, m. Lämpötehotarve. P = C 1 * 0.03 * A 1 * h [kw] (3.1a) Vuotuinen lämpökulutus: Q = C 2 * 40 * A 1 * h [kwh] (3.1b) 3.2 Viljankuivaamot Lämminilmakuivaamo Lämminilmakuivurit ovat tavallisesti siilotyyppisiä eräkuivureita, jossa viljaa jatkuvasti kierrätetään ylhäältä alaspäin. Kuivausilman lämpötila tulisi olla C. Kuivausilman otto tulisi sijoittaa rakennuksen aurinkoiselle puolelle, missä ilman kosteus on yleensä pienempi ja lämpötila korkeampi kuin varjonpuolella. Lämmönkulutus riippuu kuivattavasta viljamäärästä ja viljan kosteudesta. Kaavasta 3.21 saadaan kuivuriuunin ohjeelliset tehotarpeet. Uunin tehotarve P k = * V k [kw] (3.2.1) Lämminilmakuivurin uuniteho= P k [kw] Kuivurin tilavuus= V k [hl] Lisälämmityksellä varustetut kylmäilm a- kuivurit Sisään puhalletun ilman lämpötilan nostamiseksi voidaan käyttää lämmönvaihtajaa, joka saa lämpöenergian maatilan lämpökeskuksesta tai esim. auringosta. Suuren ilmamäärän takia, jota käytetään kuivauksessa, mahdollinen lämpötilan kohoaminen on vain muutama aste. Tästä syystä aurinkokeräimen pinta-alan on oltava riittävän suuri suhteessa kuivausvolyymiin. Lämmityskattilan liittäminen kylmäilmakuivuriin ei ole yleensä taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Kylmäilmakuivurin, joka käyttää hyväkseen auringonsäteilystä saatavaa lisälämpöä, ohjekustannukset ovat 20 % korkeammat kuin kylmäilmakuivurin ohjekustannukset. Kylmäilmakuivureiden aurinkokeräimen suunnittelussa (vilja, heinä tai hake), tulisi ottaa huomioon seuraavat asiat: Ilmavirran keräimessä on oltava tarkoituksenmukainen. Tuuli tai savupiippuvaikutus (lämmin ilma nousee ylöspäin) ei saa häiritä suunniteltua ilmanvirtasuuntaa. Aurinkokeräin ei saa kuristaa ilmamäärää. Kostea, ulosmenevä ilma ei saa sekoittua kuivausilmaan. Ilman sisäänotto on sijoitettava lämpimälle puolelle rakennusta (etelään). Kuivausilmaa koskettavat kylmät betoni- tai tiilirakenteiset ilmakanavat on eristettävä, myös varjonpuolella olevat peltipinnat saattavat pienentää kuivausilman lämpötilaa. Kylmäilmakuivureita ei ole suositeltavaa rakentaa paikkaan, missä ilma on keskimääräistä kosteampaa. 3.3 Kasvihuoneet Energian säästön vuoksi tulisi kasvihuoneen ilmanvaihto varustaa automaattisilla säätölaitteilla. Kasvihuoneessa tulee aina olla harjatuuletus tai muu vastaava järjestelmä, jonka avulla saadaan tehokas ja tasainen raittiin ilman jakautuminen kasvihuoneeseen. Lämmönsäädön tulee aina olla automaattinen ja huonekohtainen. Määrättäessä kasvihuoneen lämpötehontarvetta on otettava huomioon rakennetyyppi ja verhousmateriaalien U-arvot, kasvien lämmöntarve ja kasvattamiskauden pituus, mikä vaikuttaa ulkoilman mitoituslämpötilaan. Lämpölaitteen minimiteho P min voidaan likimäärin määrätä kaava 3.3:n mukaan. Tätä tehoa käytetään ohjekustannuksen laskennassa. Lämmityslaitteen minimiteho suositellaan ylimitoitettavaksi n. 20 %:lla, jotta estettäisiin mahdolliset kasvien jäätymisvauriot poikkeuksellisen kylminä ilmastojaksoina. Kasvihuonekattilan vähimmäisteho P min = k 1 * A 2 * DT * 10-3 [kw] (3.3) k 1 = muunnettu U-arvo, [W/m²K], taulukosta 7. A 2 = kasvihuoneen pohjapinta-ala [m²] DT= lämpötilaero ulkona-sisällä,[k]. Katso taul. 8 6(9)
7 Taulukko 7. k 1 -arvot, muunnettu U-arvo kasvihuoneen pohjapinta-alan mukaan Katemateriaali k 1 -arvo [W/m²K] Katossa lasi 4 mm ja seinillä lasi 3 (4) 11.2 mm Kerroslevy polykarbonaatti tai akryyli mm seinillä. Katossa lasi. Kerroslevyjä polykarbonaatti tai akryyli, 6.2 katossa ja seinillä 2-kertainen muovikalvo mm LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 4.1 Lämmitysjärjestelmän valinta Lämmitysjärjestelmän valinta ja mitoitus perustuu lämpötehotarpeeseen. Mahdollisuus käyttää omaa tai muuten edullista polttoainetta on otettava huomioon. Lämpölaitoksen investointikustannusten on oltava suhteessa lämpötehotarpeeseen. Kun lämpötehotarve on pieni, on vältettävä monimutkaisia ja yliautomatisoituja ratkaisuja. Taulukko 8. Talvenaikaiset lämpötilaerot,dt,[k] Kasvinlaji Alue 1) I II III IV Tomaatti, paprika Kurkku Salaatti, persilja, tilli, retiisi 1) Alueet kuten taulukossa Energialähteet Uusiutuvat energialähteet Uusiutuvina energialähteinä pidetään puuta, turvetta, olkea, lantaa ja maatalouden jätteitä tai tuotteita niiden eri muodoissa sekä maa-, vesi-, ilma-, tuuli- ja aurinkoenergiaa Uusiutumattomat energialähteet Uusiutumattomina energialähteinä pidetään öljyä, kivihiiltä, nestekaasutuotteita sekä sähköä ja muita kohdassa mainitsemattomia energialajeja Polttoaineiden lämpöarvo Polttoaineiden lämpöarvot on esitetty taulukossa 9. Taulukossa on huomioitu normaali polttoaineen laatu, hyötysuhde sekä keskitason häviöt lämmön siirtämisessä ja varastoimisessa. Taulukko 9. Eri polttoaineiden lämpöarvot Polttoaine Effektiivinen lämpöarvo [kwh/m3] Hyötysuhde Lämpöarvo, jota voidaan käyttää hyväksi,[kwh/m 3 ] Lopull. lämpöarvo lämpöhäviöiden jälkeen (kanavat, varaaja,kattila) Halko 1500 (pino) Hake Palaturve Turvebriketti Turvepelletti Olki Öljy pö.1 (kevyt) Öljy pö.4 (raskas) Jyrsinturve Kivihiili Antrasiitti m 3 -tarve / 10 Mwh:n vuotuinen energiakulutus 4.3. Kattilalaitokset Kattilahuone Kattilahuoneen mitoituksessa tulee ottaa huomioon kattilan ja muiden laitteiden sekä polttoaineen täytön ja laitteiden huollon tilavaatimukset. Uusiutuvaa energialähdettä käytettäessä kattilahuoneen minimipinta-ala on 5 m 2. Tilaa on varattava polttoaineen täyttämistä, tuhkan poistoa, nuohoamista sekä kattilan ja muiden laitteiden puhdistusta ja hoitoa varten. Vapaan tilan kattilan edessä on oltava tulisijan syvyyden verran, kuitenkin vähintään 1000 mm. Nuohoamiseen tarkoitettujen puhdistusaukkojen edessä tarvitaan vapaata tilaa vähintään 600 mm. Kasvihuoneiden kattilahuoneissa tilaa on varattava pääkattilalle ja yhdelle varakattilalle. Ovien on oltava riittävän suuret mahdollisen kattilan vaihdon takia. Öljypolttimen ulospäin kääntyvän tuliluukun avaamisen tilantarve on otettava huomioon. Tuhkanpoiston kannalta on edullista jos kattila voidaan sijoittaa jonkin verran (n.200 mm) lattiasta ylöspäin. Varaavassa lämmitysjärjestelmässä on suunnitteluvaiheessa otettava huomioon eristetyn varaajan tilantarve. Varaaja voidaan myös sijoittaa muuhun huonetilaan, ks , taulukko 10. 7(9)
8 Kattilahuoneen sisäpintojen tulee olla helposti puhdistettavia. Kattilahuone tulee varustaa vesipisteellä ja lattiakaivolla. Kattilahuone on lämmöneristettävä. Lisäksi on varmistettava, että putkistot eivät pääse jäätymään ulkoseinillä tai ilmanvaihtoaukkojen läheisyydessä. Kattilahuone tulee varustaa määräysten mukaisella, kattilan tehoa vastaavalla raitisilmaaukolla. Kattilahuonetta koskevat paloturvallisuusvaatimukset on esitetty MMM-RMO C 5:ssa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E9: Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen pal o- turvallisuus, ohjeet. Maatilarakennukset ovat useimmiten paloluokaltaan P3 ja palovaarallisuusluokaltaan Kattila Uusiutuvia energialähteitä käytettäessä kattilan tulee olla Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tai vastaavan puolueettoman laitoksen testaama. Poikkeustapauksissa mikäli kattila tulee omaan käyttöön voidaan hyväksyä kattila tai kattilaan kytketty hake-etupesä, joka ei ole testattu em. tavoilla Kattilahuoneen savupiippu Savuhormit on suunniteltava Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E3, Pienet savuhormit, ohjeet 1988, mukaisesti. Savupiippu mitoitetaan kattilan tehon ja käytettävän polttoaineen mukaan. Savuhormin pituuden ja poikkipinta-alan on täytettävä kattilanvalmistajan suositukset. Pienkattilan, alle 30 kw, savuhormin minimipinta-ala on öljykattiloille n.150 cm 2 ja puukattiloille n. 200 cm 2. Kotimaista polttoainetta käytettäessä savupiipun korkeudeksi olisi pyrittävä saamaan vähintään 7 m. Tämä saavutetaan yksikerroksisessa rakennuksessa esimerkiksi sijoittamalla kattilahuone kellarikerrokseen, tai suunnittelemalla hoitosillalla varustettu kattilahuone siten, että sen lattiataso on noin mm muuta lattiatasoa alempana. Muuratut savuhormit tehdään kaksinkertaisina. Teräsputkisavuhormien on kestettävä savukaasujen syövyttävää vaikutusta. Teräshormit on aina eristettävä ja suojaverhottava pellillä tai muurauksella. Korkeat savupiiput on varustettava nuohoustikkailla. 4.4 Vesikeskuslämmitysjärjestelmä Vesikeskuslämmityksessä lämmitysjärjestelmä voi olla joko suora tai varaava Suora vesikeskuslämmitysjärjestelmä Uusiutuvia energialähteitä käytettäessä suoran lämmitysjärjestelmän kattilat on tarkoituksenmukaista varustaa riittävällä täyttösiilolla tai automaattisyötöllä lämmitystyön helpottamiseksi. Ellei lämmitysjärjestelmään sijoiteta lämmönvaraajaa, tulisi erityistä huomiota kiinnittää kattilan hyötysuhteeseen osakuormituksilla, ts. hyötysuhde pitäisi olla hyvä myös matalalla tehoalueella. Ylimitoitettu kattila toimii usein alhaisella hyötysuhteella ja pikiongelmia esiintyy. Suorassa lämmitysjärjestelmässä suositellaan käytettäväksi alapalokattilaa. Suorassa lämmitysjärjestelmässä olevan kattilan teho ei saa mainittavasti ylittää rakennuksen enimmäislämpötehontarvetta Varaava lämmitysjärjestelmä Lämpövaraaja suositellaan mitoitettavaksi siten, että sen lämmityskapasiteetti kylmänä vuodenaikana riittää vähintään yhdeksi vuorokaudeksi latauskertaa kohden. Lämpökapasiteetin tulisi tällöin olla rakennuksen tarvitsema huipputeho kertaa 20 tuntia. Taulukko 10. Kattilateho ja varaajan tilavuus Tehon tarve Suora lämmitysjärjestelmä, Varaava lämmitysjärjestelmä P[kW] suositeltava kattilateho[kw] Suosit. kattila[kw] Varaajan suos. tilavuus, [ l ] Kattilan tehon pitäisi varaavassa järjestelmässä ylittää rakennuksen tehontarve kertaa, ks. taul. 10. Varaaja on sijoitettava lämmitettyyn tilaan lähelle kattilaa. Järjestelmään on mahdollista liittää muita energianlähteitä käyttäviä lisäjärjestelmiä, kuten esim. aurinkoenergiaa kesällä Polttoainevarastot Polttoainevarasto tulee suunnitella siten, että polttoaineen kuivuminen on mahdollista joko luonnollisesti tai keinotekoisesti. Koska polttoainevarasto tehdään eristämättömänä, on edullista, että sen seinät ovat ulkoseiniä tai rajoittuvat toiseen kylmään tilaan. Raskaalle polttoöljylle (Pö.4), jota käytetään lähinnä kasvihuonelaitosten lämmitysjärjestelmän polttoaineena, suositellaan rakennuksen ulkopuolella sijoitettua erillistä eristettyä säiliötä, koska sisälle rakennettuna säiliö vaatii paljon tilaa ja paloteknisesti hyväksyttävät rakenteet. Raskaan polttoöljyn säiliön koon tulisi olla vähintään 20 m 3, jotta se on mahdollista täyttää autokuorma kerrallaan. Vuotuinen polttoainetarve saadaan taulukosta 9. Polttoainevaraston paloturvallisuutta koskevat vaatimukset esitetään MMM-RMO C 5:ssa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E9: Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen pal o- turvallisuus, ohjeet. 8(9)
9 4.3.5 Lämpökanavat Rakennusten väliset lämpökanavat on sijoitettava kuivaan maahan, koska lämpöhäviöt siellä ovat vähäiset. Kanavaputken asennussyvyydeksi suositellaan n mm ja soratäyttöä sen ympärille. Tehdasvalmisteiset lämpöjohtoelementit ovat suositeltavia, koska niiden lämpöhäviöt ovat pienet. Lämpökanavan lämpöhäviöt on otettava huomioon lämpötehotarpeen laskennassa. Ne ovat arviolta W/m eli vuositasolla noin kwh/m. Pitkiä lämpökanavia ei kannata tehdä pienille yksiköille. 4.5 Muut lämmitystavat Uunilämmitys Uunilämmitys on perinteinen lämmitysmuoto, joka nykyäänkin toimii erinomaisena täydentävänä osana pienehköjen työskentely- ja toimintatilojen lämmityksessä. Uuni olisi sijoitettava keskeisesti, jotta se voisi lämmittää mahdollisimman suuren osan rakennuksesta. Lämmönvarauskapasiteetti riippuu uunin rakennusmateriaalista ja koosta. Uunin massan on oltava vähintään 300 kg lämmönluovutus-m² kohden (Pintalämpötila noin 80 C). Tällaisen uunin tehon katsotaan olevan keskimäärin kw. Ylimitoitus on suositeltavaa, koska liian pienellä uunilla lämmitettäessä sitä joudutaan käyttämään jatkuvasti täydellä teholla, mikä kuluttaa uunia Sähkölämmitys Suoraan sähkölämmitykseen ei tarvita suuria tiloja, kuten kattilahuonetta ja polttoainevarastoa, vaan ainoastaan tilaa käyttövesivaraajaa varten. Tästä johtuen investointikustannukset ovat pienet. Sähkölämmitystä on suotavaa käyttää tiloissa jossa jatkuvaa lämmitystä ei tarvita. Termostaatilla varustetut sähkölämmityspaneelit mitoitetaan huoneiden lämmöntarpeen mukaan ja niiden yhteenlasketun tehon tulee olla sama kuin rakennuksen kokonaistehontarve vedenlämmitystä lukuun ottamatta. Jotta lämmityksen vuosikustannukset tulisivat mahdollisimman edullisiksi jatkuvasti lämmitettävissä rakennuksissa, suora sähkölämmitys on suotavaa yhdistää uunilämmitykseen. Lämpimän käyttöveden varaaja lämmitetään mahdollisuuksien mukaan yösähköllä. Kotieläinrakennusten sähkölämmittimille määritetään sähkön suojausluokkavaatimus IP Maalämpö Maalämpöjärjestelmässä ns. lämpöpumppu imee lämpöä maaperästä tai vesistöstä johon putkisto on upotettu. Lämpö siirretään putkistossa olevan nesteen avulla lämmitettävään rakennukseen jossa lämpötila nostetaan paineella haluttuun tasoon. Tähän lämmitystapaan tarvitaan sopiva maa- tai vesialue. Putkisto voidaan sijoittaa meren-, järven- tai joenpohjaan, jolloin sen pituutta voidaan lyhentää merkittävästi maahan verrattuna. Lämpöpumppu kannattaa mitoittaa osatehotarpeelle, niin että huipputehon tuotantoon tarvitaan esim. uuni- tai sähkölämmitystä. Koska lämpöpumppu toimii sähköllä, on suotavaa yhdistää maalämpö uunilämmitykseen Aurinkoenergia Aurinkoenergiaa voidaan käyttää hyväksi ilman esilämmitykseen kylmäilmakuivauksessa ja lämpimän veden valmistukseen kesäaikaan. Aurinkokeräimen valitsemisessa on otettava huomioon tehon tarve, lämmitysjärjestelmä sekä lämmönjakotapa. Materiaalien on kestettävä vuodenaikojen lämpötilavaihtelu. Aurinkoenergian hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin aurinkokeräin olisi suunnattava siten, että auringonsäteiden maksimimäärä tulee kohtisuoraan keräimen pintaan. Aurinkokeräinten sijoitus ja muoto on suunniteltava rakennuksen arkkitehtuuriin sopiviksi Biokaasu Biokaasu valmistetaan metaanikäymisellä. Investointikustannukset ovat korkeat, joten biokaasulaitos ei kannata pienissä yksiköissä. Biokaasureaktorin volyymitiedot ja tuottava lämpöteho on esitetty taulukossa 11. Taulukko 11. Biokaasureaktorin volyymitiedot Eläinmäärä 20 NY 200 S 65 EM 4000 K 40 NY 400 S 130 EM 8000 K 80 NY 800 S 260 EM K Reaktorikoko, m Vuotuinen biokaasutuotanto,m Nettoteho, kw NY=nautayksikkö; S=sika; Em=emakko; K=kana Tuulivoima Tuulivoima edustaa aurinkoenergian ohella puhdasta energiamuotoa. Tuulivoimaa voidaan käyttää lähinnä sähköverkoston täydennyksenä, koska tuuliolosuhteet ovat vaihtelevia. Tuulivoimageneraattori alkaa tavallisesti antaa energiaa, kun tuulennopeus ylittää 4 m/s ja teho lisääntyy sen jälkeen kunnes tuulinopeus saavuttaa m/s, jolloin teho käytännössä vakioituu. Tuulennopeuden keskitaso on korkein avoimilla tasaisilla alueilla, esimerkiksi meri- ja rannikkoalueilla tai suurilla tasankoalueilla. Tuulen nopeus ja energiasisältö kasvaa siirryttäessä maanpinnalta ylöspäin. 9(9)
MMM-RMO C 2.1 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet Liite 9 MMM:n asetukseen tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (100/01) Maatilan lämpöhuolto,