Source: http://neb-one.gc.ca/sftnvrnmnt/cmplnc/brdrdr/wstcstspctr/2016/cv-vc1516-472-fra.html
Timestamp: 2017-01-23 12:46:27+00:00
Document Index: 267831045

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

ONÉ - Rapport d’activité de vérification de la conformité 1516-472 – Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission
Rapport d’activité de vérification de la conformité 1516-472 –Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission
No d’activité : 1516-472
Nom des installations : Station de compression Savona no 7
Station de compression Savona no 7
Deuxième directive : arrêt complet de la station, sauf le gaz combustible et la génératrice, isolement et purge de la station. Troisième directive : arrêt du groupe compresseur, isolement et purge du groupe compresseur.
La station est dotée d’une génératrice au gaz naturel et d’un système d’alimentation sans coupure (UPS) avec batteries. La génératrice et le système UPS fournissent assez d’énergie pour effectuer un arrêt d’urgence de la station, notamment pour alimenter toutes les vannes nécessaires à l’isolement et à la purge.
Le sens d’écoulement (flèches) ainsi que la fonction étaient indiqués sur la tuyauterie hors sol sur le terrain de la station. Le revêtement observé de la tuyauterie hors sol était en bon état.
Bâtiment auxiliaire du nouveau groupe
La tuyauterie respecte le code de couleur de la société et est étiquetée pour indiquer le sens d’écoulement.
Propre et sans obstructions.
Bâtiment du compresseur des groupes 10 et 20
Chaque bâtiment abrite un groupe turbocompresseur.
Le sens d’écoulement est indiqué sur toute la tuyauterie des bâtiments abritant les groupes compresseurs. La couleur du tuyau du système de lubrification ne respectait pas le code de couleur de la société. Cependant, le nom du produit était indiqué sur le châssis mobile de la tuyauterie.
Le journal de bord et le registre d’inspection des ponts roulants dans les bâtiments des groupes compresseurs étaient en place.
Les bâtiments abritant les compresseurs sont pourvus de détecteurs d’incendie, de fumée et de gaz. Le déclenchement d’un détecteur d’incendie lance un arrêt d’urgence de la station. La détection de fumée peut déclencher une alarme ou un arrêt d’urgence, selon l’endroit.
La détection de gaz déclenche une alarme, active la ventilation du bâtiment à 20 % de la limite inférieure d’explosivité et provoque un arrêt d’urgence de la station à 40 % de la limite inférieure d’explosivité.
Bâtiment auxiliaire de l’ancien groupe
Le journal de bord et le registre d’inspection du pont roulant de deux tonnes étaient en place.
On trouve dans le bâtiment une chaudière et un compresseur d’air. Les codes de couleur et les étiquettes étaient satisfaisants. On y trouve un bassin oculaire et deux appareils de protection respiratoire autonome.
Les protecteurs sur les meules étaient en bon état. Les échelles étaient bien rangées.
Bâtiment abritant le centre de commande de moteurs (CCM)
Le CCM était propre, et l’avant des panneaux était libre de tout matériau.
Bâtiment d’entreposage La charge admissible des étagères était correctement indiquée.
Les bouteilles de gaz étaient rangées debout et bien attachées. Propre et sans obstructions.
Les produits inflammables étaient rangés dans une armoire en bois. Cela contrevient à l’alinéa 10.49g) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. La société a passé une commande en vue d’installer une armoire acceptable et a fourni des documents attestant cette commande aux inspecteurs de l’Office. Elle a fourni une preuve photographique démontrant que la situation avait été corrigée avant le dépôt du présent rapport.
2016-10-02 2016-02-03 (heure non précisée)
Alinéa 10 49g) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail :
Les dispositions de la partienbsp;4 du Code national de prévention des incendies du Canada s’appliquent de la façon suivante :
g) les armoires servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.10.
Remplacer l’armoire en bois par une armoire conforme à la sous-section 4.2.10 du Code national de prévention des incendies.