Source: http://docplayer.pl/2598949-Altistart-48-telemecanique.html
Timestamp: 2016-12-09 02:19:52+00:00
Document Index: 32484441

Matched Legal Cases: ['art 48', 'art 48', 'art 48', 'art 48', 'art 48', 'arta 48', 'art 48', 'art 48', 'art 48', 'arta 48', 'art 48', 'art 48', 'art 48', 'arta 48', 'art 48', 'art 48', 'art 48', 'art 48', 'art 48', 'art 48', 'art 48', 'art 48', 'art 48', 'ARTY 4', 'art 22', 'art 22']

⭐Altistart 48 Telemecanique
1 << Powrót Altistart 48 Telemecanique Instrukcja użytkowania Urządzenia do łagodnego rozruchu i zatrzymywania2 W ogólnym przypadku, zasilanie obwodów sterowania i zasilania rozrusznika Altistart 48 musi zostać odłączone od zasilania przed jakąkolwiek elektryczną lub mechaniczną interwencją dotyczącą instalacji lub maszyny. Podczas pracy silnik może zostać zatrzymany poprzez odwołanie sygnału uruchomienia. Urządzenie rozruchowe pozostaje zasilone. Jeśli dla bezpieczeństwa personelu należy zapobiegać niespodziewanym uruchomieniom silnika, ten elektroniczny system blokowania jest niewystarczający: należy zainstalować wyłącznik w obwodzie mocy. Urządzenie posiada zabezpieczenia, które mogą wyłączyć urządzenie rozruchowe wraz z silnikiem w przypadku awarii. Sam silnik może być zablokowany z powodu awarii mechanicznych. Dodatkowo, wahania napięcia lub zaniki zasilania mogą być także powodem wyłączenia silnika. Usunięcie przyczyny zatrzymania może spowodować ponowny rozruch silnika, stwarzając zagrożenie dla niektórych maszyn lub instalacji, szczególnie dla tych, które muszą spełniać normy bezpieczeństwa. W takim przypadku użytkownik powinien powziąć środki uniemożliwiające ponowny rozruch, na przykład przez użycie czujnika ruchu odłączającego rozrusznik od zasilania w przypadku nieprzewidzianego zatrzymania silnika. Produkty i wyposażenie opisane w tym dokumencie mogą ulec zmianie lub modyfikacji w każdej chwili zarówno z technicznego punktu widzenia jak i sposobu ich obsługi. Ich opis w żadnym wypadku nie może być traktowany jako wiążący. Urządzenie rozruchowe musi zostać zainstalowane i ustawione zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi normami. Za instalację urządzenia zgodnie z normami jest odpowiedzialny integrator systemu, który musi przestrzegać między innymi dyrektywy EMC Unii Europejskiej. Wymagania techniczne zawarte w tym dokumencie muszą być zastosowane w celu spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy EMC. Altistart 48 musi być rozpatrywany jako element: nie jest to ani maszyna ani urządzenie gotowe do użycia zgodnie z europejskimi dyrektywami (dyrektywa maszynowa i kompatybilności elektromagnetycznej). Za gwarancję zgodności ze stosownymi normami odpowiada końcowy integrator.3 Spis treści Przygotowanie rozrusznika krok po kroku do pracy 2 Konfiguracja fabryczna 4 Zalecenia wstępne 5 Warunki techniczne 6 Zalecenia użytkowe 7 Dobór urządzenia rozruchowego 10 Wymiary 16 Zalecenia montażowe 18 Instalowanie w obudowie wiszącej lub stojącej 19 Zaciski obwodów mocy 20 Zaciski obwodów sterowania 25 Oprzewodowanie/Komendy RUN STOP 26 Schemat aplikacyjny 27 Zabezpieczenie termiczne 37 Panel dialogowy i programowanie 41 Opcja zdalnego terminala 44 Menu ustawień (Set) 45 Menu zabezpieczeń (PrO) 50 Rozszerzone menu ustawień (drc) 54 Menu wejść/wyjść (IO) 58 Menu parametrów drugiego silnika (St2) 62 Menu komunikacyjne (COP) 66 Menu wyświetlanych parametrów (SUP) 68 Tablica zgodności 71 Konserwacja 72 Błędy przyczyny środki zaradcze 73 Konfiguracja/Tabele nastaw 78 Notatki 81 14 Przygotowanie rozrusznika krok po kroku do pracy 1 Dostawa Altistart 48 Należy sprawdzić czy numer katalogowy wydrukowany na naklejce urządzenia zgadza się z numerem w liście wysyłkowym i w zamówieniu. Po wyjęciu Altistarta 48 z opakowania należy sprawdzić czy nie uległ on uszkodzeniu w czasie transportu. 2 Altistart 48 należy montować zgodnie z zaleceniami na stronie 18 i 19 3 Należy kolejno podłączyć do Altistart 48: Zasilanie obwodów sterowania (CL1 CL2), upewniając się wcześniej, że są odłączone od napięcia Zasilanie obwodów mocy (1/L1 3/L2 5/L3), upewniając się wcześniej, że są odłączone od napięcia Silnik (2/T1 4/T2 6/T3), upewniając się, że jego sposób połączenia odpowiada napięciu zasilania Uwaga: Jeżeli stosowany będzie stycznik bocznikujący, należy podłączyć go do zacisków L1 L2 L3 po stronie napięcia zasilania i do zacisków A2 B2 C2 przewidzianych w tym celu w Altistart 48. Zobacz schemat na stronie 28. Jeżeli ATS48 Q jest włączony w połączenie uzwojeń silnika w trójkąt, należy zastosowć się do zaleceń ze strony 8 i 9 oraz do schematu ze strony 29. Schemat blokowy obwodów mocy ATS48: 1/L1 ATS48 Tc1 A2 2/T1 2/T1 4/T2 6/T3 Silnik B2 źródło zasilania 3/L2 5/L3 Tc2 4/T2 C2 6/T3 A2 B2 C2 Obejście rozrusznika 25 Przygotowanie rozrusznika krok po kroku do pracy Ustawienie fabryczne zacisków sterujących: CL1 CL2 R1A R1C R2A R2C R3A R3C STOP RUN LI3 LI4 +24V LO+ LO1 LO2 AO1 COM Programowalne wejścia logiczne Zasilanie wejść logicznych Zasilanie wyjść logicznych Programowalne wyjścia logiczne Programowalne wyjście analogowe 0 V Wejścia sond PTC Przekaźnik sygnalizacji uszkodzenia Zasilanie obwodów sterujących ATS48 Q: 220 V V AC ATS48 Y: 110 V V AC Przekaźnik obejścia rozrusznika Silnik zasilony Alarm termiczny silnika 0-20 ma Silnik zasilony 4-20 ma Prąd silnika Przekaźnik sygnalizacji uszkodzenia należy włączyć w obwód zasilania stycznika sieciowego aby w przypadku awarii rozewrzeć obwód mocy. Dalsze szczegóły zawarte są na schematach aplikacyjnych. PTC1 PTC2 Sonda PTC 3 x 250 Ω Należy podłączyć sygnały sterujące RUN i STOP oraz jeśli trzeba inne zaciski wejściowe/wyjściowe. STOP ustawiony na 1 (włączony) i RUN ustawiony na 1 (włączony): polecenie uruchomienia. STOP ustawiony na 0 (wyłączony) i RUN ustawiony na 1 lub na 0: polecenie zatrzymania. 4 Istotne informacje przed uruchomieniem Altistarta 48: Należy odczytać informacje z tabliczki znamionowej silnika. Wartości będą używane przy ustawianiu parametru (In) w menu Set. 5 Zasilenie obwodów sterowania (CL1-CL2) bez obwodów mocy i bez wydawania komendy uruchomienia Rozrusznik wyświetla: nlp (wskazanie odłączonego zasilania) Rozrusznik ATS 48 jest wstępnie skonfigurowany dla standardowych aplikacji, które nie wymagają specyficznych funkcji. Klasa 10 zabezpieczenia silnika. Ustawienia mogą być zmieniane poprzez dostęp do parametrów w sposób opisany na stronie 42. We wszystkich przypadkach parametr In musi być ustawiony na wartość prądu widniejącą na tabliczce znamionowej silnika. 6 Zasilenie obwodów mocy (1/L1 3/L2 5/L3) Rozrusznik wyświetla: rdy (wskazanie zasilania i gotowości do pracy rozrusznika). Aby uruchomić system należy wysłać komendę RUN. 36 Konfiguracja fabryczna Ustawienia fabryczne Altistart 48 jest fabrycznie ustawiony dla najczęściej występujących warunków pracy: ATS 48 jest włączony w obwód zasilania silnika (nie jest włączony w połączenie w trójkąt uzwojeń silnika) Prąd znamionowy silnika In: - ATS 48 Q: wstępnie nastawiony dla standardowego 400V 4-biegunowego silnika - ATS 48 Y: wstępnie nastawiony dla prądu NEC, 460V silnik Prąd graniczny (ILt): 400% prądu silnika In Czas przyspieszania (ACC): 15 sekund Wartość początkowa momentu rozruchowego (tq0): 20% momentu znamionowego Zatrzymywanie (StY): Zatrzymanie swobodne - wybieg (-F-) Zabezpieczenie termiczne silnika (thp): klasa 10 charakterystyk zabezpieczenia Wyświetlacz: rdy (rozrusznik gotowy do pracy) zasilone obwody sterowania i mocy, prąd roboczy silnika Wejścia logiczne: - LI1: STOP (zatrzymanie) - LI2: RUN (uruchomienie) - LI3: Wymuszone zatrzymanie wybiegiem (LIA) - LI4: Wymuszony tryb lokalny (LIL) Wyjścia logiczne:: - LO1: Alarm termiczny silnika (ta1) - LO2: Silnik zasilony (mi) Wyjścia przekaźnikowe: - R1: Przekaźnik uszkodzenia (rii) - R2: Przekaźnik obejścia na końcu rozruchu - R3: Silnik zasilony (mi) Wyjście analogowe: - AO: Prąd silnika (OCr, 0 20 ma) Parametry komunikacji: - połączenie poprzez łącze szeregowe, adres logiczny rozrusznika (Add) = 0 - szybkość transmisji (tbr): bitów na sekundę - format ramki komunikacyjnej (FOr): 8 bitów, brak kontroli parzystości, 1 bit stopu (8nl) Jeżeli powyższe wartości są odpowiednie do danego zastosowania, rozrusznik może być użyty bez konieczności zmieniania ustawień. 47 Zalecenia wstępne Przenoszenie i magazynowanie W celu zapewnienia ochrony rozrusznika przed instalacją, należy przenosić i przechowywać urządzenie w jego opakowaniu. Przenoszenie podczas instalacji Typoszereg Altistart 48 obejmuje 6 rozmiarów urządzenia o różnych wagach i wymiarach. Małe rozruszniki po rozpakowaniu mogą być montowane bez użycia urządzeń przeładunkowych. Urządzenia przeładunkowe muszą być używane w przypadku dużych rozruszników, z tego powodu zostały one wyposażone w uszy transportowe. Muszą być przestrzegane przedstawione poniżej środki ostrożności: 45 max Nie wolno przenosić rozrusznika za szyny zasilające. 58 Warunki techniczne Środowisko Stopień ochrony IP 20 dla ATS 48D17 do C11 IP 00 dla ATS 48C14 do M12 (1) Odporność na wibracje Zgodnie z IEC : wartość szczytowa 1,5 mm od 2 do 13 Hz 1 gn od 13 do 200 Hz Odporność na wstrząsy Zgodnie z IEC : 15 g, 11 ms Maksymalne zanieczyszczenie 3 stopień, zgodnie z IEC powietrza Maksymalna wilgotność względna 93 % bez występowania kondensacji lub kapania wody, zgodnie z IEC Temperatura otoczenia Składowanie: -25 C to +70 C Praca: -10 C do +40 C bez obniżania parametrów pomiędzy +40 C do 60 C należy zmniejszyć prąd o 2 % na każdy C powyżej 40 C Maksymalna wysokość zainstalowania 1000 m bez obniżania parametrów znamionowych (powyżej tej wysokości należy zmniejszyć prąd o 0,5 % na każde dodatkowe 100 m) Pozycja pracy Pionowa z odchyłką nie większą niż ±10 (1) Rozruszniki ATS 48 o stopniu ochrony IP 00 muszą być wyposażone w osłonę ochronną, aby chronić personel przed dotykiem do części znajdujących się pod napięciem. 69 Zalecenia użytkowe Dostępny moment Is ILt Ts Charakterystyki Ts i Is przedstawiają rozruch silnika asynchronicznego przy stałym zasilaniu z sieci. Na charakterystyce Ts1 przedstawiono całkowity zakres momentu dostępnego z urządzenia ATS 48, który jest zależny od prądu ograniczonego Ilt. Stopniowy rozruch przy pomocy urządzenia rozruchowego uzyskiwany jest przez kontrolowanie momentu silnika wewnątrz tego zakresu. Ts1 Cr Tr: Moment oporowy, który zawsze musi być mniejszy od momentu Ts N/Ns Dobór urządzenia rozruchowego Rodzaj pracy S1 odpowiada pracy ze stałym obciążeniem i przy zachowaniu równowagi termicznej. Rodzaj pracy S4 odpowiada pracy cyklicznej, zawierającej start, pracę ze stałym obciążeniem i bieg jałowy. Cykl ten jest charakteryzowany przez współczynnik obciążenia. Altistart 48 musi zostać dobrany w zależności od warunków pracy ( normalne lub ciężkie ) oraz znamionowej mocy silnika. Normalne lub ciężkie warunki pracy określają graniczne wartości prądu i cykle pracy dla rodzajów pracy S1 i S4 silnika. Ostrzeżenie: Nie należy podłączać Altistarta 48 do obciążeń innych niż silniki (zabrania się na przykład podłączania transformatorów i rezystorów). Nie wolno podłączać kondensatorów poprawiających współczynnik mocy do zacisków silnika sterowanego przez Altistart 48. Normalne warunki pracy Przykład: pompa odśrodkowa Altistart 48 został zaprojektowany aby zapewnić w normalnych warunkach pracy: dla rodzaju pracy S1: rozruch ze stanu zimnego przy prądzie rozruchowym 4 In przez 23 sekundy lub przy 3 In przez 46 sekund. dla rodzaju pracy S4: przy współczynniku obciążenia 50 % i 10 rozruchach na godzinę prąd rozruchowy 3 In przez 23 sekundy lub 4 In przez 12 sekund lub równoważny cykl cieplny. W tym przypadku, zabezpieczenie termiczne powinno być klasy 10. Ciężkie warunki pracy Przykład: młyn Dla ciężkich warunków pracy, Altistart 48 został zaprojektowany dla rodzaju pracy S4 z 50 % współczynnikiem obciążenia i 5 rozruchami na godzinę przy prądzie rozruchowym 4 In przez 23 sekundy lub dla równoważnego cyklu cieplnego. W tym przypadku, zabezpieczenie termiczne powinno być klasy 20. Należy zmienić nastawę fabryczną prądu In na wartość odczytaną z tabliczki znamionowej silnika. Uwaga: Dla rodzaju pracy silnika S4 można dobrać rozrusznik o poziom wyższych danych znamionowych w stosunku do silnika, na przykład wybierając ATS 48D17Q dla silnika 11 kw - 400V. Dla takich warunków pracy na koniec rozruchu należy zbocznikować Altistart. Taka konfiguracja zapewnia 10 rozruchów przy trzykrotnym prądzie In przez maksymalnie 23 sekundy lub warunki równoważne. Zabezpieczenie termiczne powinno być klasy 10. 710 Zalecenia użytkowe Grupa rozruszników Altistart 48 ( V) instalowanych w linii zasilającej silnik lub w połączenie w trójkąt silnika Altistart 48 instalowany w linię zasilającą silnik ATS48 L1 1/L1 2/T1 U1 U2 L2 3/L2 4/T2 V1 V2 Sposób połączenia silnika zależy od napięcia zasilania, w tym przypadku jest to połączenie w gwiazdę. L3 5/L3 6/T3 W1 W2 ATS48 L1 1/L1 2/T1 U1 U2 L2 3/L2 4/T2 V1 V2 Sposób połączenia silnika zależy od napięcia zasilania, w tym przypadku jest to połączenie w trójkąt. L3 5/L3 6/T3 W1 W2 811 Zalecenia użytkowe Altistart 48 zainstalowany szeregowo z każdym uzwojeniem w połączeniu silnika w trójkąt Rozruszniki ATS48 Q przyłączane do silników z uzwojeniami skojarzonymi w trójkąt mogą być łączone szeregowo z uzwojeniami silnika. Przez urządzenia przepływa wówczas prąd, który jest mniejszy od prądu przewodowego o 3, co umożliwia użycie rozrusznika o niższych parametrach znamionowych. Opcja ta może zostać skonfigurowana w rozszerzonym menu ustawień (dlt = On). Zarówno nastawy prądu znamionowego i ograniczanego jak i prądu wyświetlanego podczas pracy są bezpośrednio wprowadzane, tak więc nie muszą być obliczane przez użytkownika. Z rodziny Altistart 48 tylko rozruszniki ATS48 Q mogą być instalowane w połączenie uzwojeń silnika w trójkąt. Oznacza to, że: - tylko hamowanie wybiegiem jest możliwe, - praca kaskadowa jest niemożliwa - podgrzewanie jest niemożliwe. Zobacz tabelę na stronie 94 aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia rozrusznika z silnikiem. ATS48 Q L1 1/L1 2/T1 U1 U2 L2 3/L2 4/T2 V1 V2 Instalowanie rozrusznika w połączone w trójkąt uzwojenia silnika L3 5/L3 6/T3 W1 W2 Przykład: Dany jest silnik 400 V 110 kw o prądzie przewodowym 195 A (prąd znamionowy przy skojarzeniu uzwojeń silnika w trójkąt). Prąd każdego uzwojenia jest równy 195/1,7 czyli 114 A. Dane znamionowe urządzenia określane są poprzez wybór rozrusznika o prądzie znamionowym trochę powyżej obliczonego wcześniej prądu uzwojeń, n.p. 140 A (ATS48C14Q dla normalnych warunków pracy). Aby uniknąć przeliczania danych znamionowych, należy skorzystać z tablic zamieszczonych na stronach 12 i 13, w których zamieszczono wartości znamionowe prądów rozruszników odpowiadające mocy silnika dla obu warunków pracy. 912 Dobór urządzenia rozruchowego M Normalne warunki pracy, napięcie zasilania 230/400 V, rozrusznik zainstalowany w linii zasilającej silnik Silnik Moc znamionowa silnika 230 V 400 V Rozrusznik 230/400 V (+10% - 15%) 50/60 Hz Maksymalny ciągły prąd dla klasy 10 kw kw A A Prąd znam. rozrusznika ICL Znamionowy prąd silnika nie może przekroczyć maksymalnego ciągłego prądu dla klasy 10. (1) Wartość nie wyszczególniona, gdy nie ma odpowiedniego standardowego silnika. Obniżenie parametrów znamionowych pod wpływem temperatury Symbol katalogowy ATS 48D17Q ATS 48D22Q ATS 48D32Q ATS 48D38Q ATS 48D47Q ATS 48D62Q ATS 48D75Q ATS 48D88Q ATS 48C11Q ATS 48C14Q ATS 48C17Q ATS 48C21Q ATS 48C25Q ATS 48C32Q ATS 48C41Q ATS 48C48Q ATS 48C59Q (1) ATS 48C66Q ATS 48C79Q ATS 48M10Q ATS 48M12Q Informacje zawarte w powyższej tabeli są słuszne podczas eksploatacji w maksymalnej temperaturze otoczenia równej 40 C. ATS 48 może być stosowany w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 60 C dopóki prąd ciągły dla klasy 10 jest obniżany o 2 % na każdy stopień powyżej 40 C. Przykład: Dla ATS 48D32Q przy 50 C następuje obniżenie prądu znamionowego o 10 x 2% = 20%, 32A przechodzi na 32 x 0,8 = 25,6A (maksymalny znamionowy prąd silnika) 1013 Dobór urządzenia rozruchowego M Ciężkie warunki pracy, napięcie zasilania 230/400 V, rozrusznik zainstalowany w linii zasilającej silnik Silnik Moc znamionowa silnika 230 V 400 V Rozrusznik 230/400 V (+10% - 15%) 50/60 Hz Maksymalny ciągły prąd dla klasy 20 Prąd znam. rozrusznika ICL Symbol katalogowy kw kw A A ATS 48D17Q ATS 48D22Q ATS 48D32Q ATS 48D38Q ATS 48D47Q ATS 48D62Q ATS 48D75Q ATS 48D88Q ATS 48C11Q ATS 48C14Q ATS 48C17Q ATS 48C21Q ATS 48C25Q ATS 48C32Q ATS 48C41Q ATS 48C48Q ATS 48C59Q ATS 48C66Q (1) ATS 48C79Q ATS 48M10Q ATS 48M12Q Znamionowy prąd silnika nie może przekroczyć maksymalnego ciągłego prądu dla klasy 20. (1) Wartość nie wyszczególniona gdy nie ma odpowiedniego standardowego silnika. Obniżenie parametrów znamionowych pod wpływem temperatury Informacje zawarte w powyższej tabeli są słuszne podczas eksploatacji w maksymalnej temperaturze otoczenia równej 40 C. ATS 48 może być stosowany w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 60 C dopóki prąd ciągły dla klasy 20 jest obniżany o 2 % na każdy stopień powyżej 40 C. Przykład: Dla ATS 48D32Q przy 50 C następuje obniżenie prądu znamionowego o 10 x 2% = 20%, 22A przechodzi na 22 x 0,8 = 17,6A (maksymalny znamionowy prąd silnika) 1114 Dobór urządzenia rozruchowego M Normalne warunki pracy, napięcie zasilania 230/400 V, rozrusznik zainstalowany w połączeniu w trójkąt uzwojeń silnika Silnik Moc znamionowa silnika 230 V 400 V Rozrusznik 230/400 V (+10% - 15%) 50/60 Hz Maksymalny ciągły prąd dla klasy 10 Prąd znam. rozrusznika ICL Symbol katalogowy kw kw A A ATS 48D17Q ATS 48D22Q ATS 48D32Q ATS 48D38Q ATS 48D47Q ATS 48D62Q ATS 48D75Q ATS 48D88Q ATS 48C11Q ATS 48C14Q ATS 48C17Q ATS 48C21Q ATS 48C25Q ATS 48C32Q ATS 48C41Q ATS 48C48Q (1) ATS 48C59Q ATS 48C66Q ATS 48C79Q (1) ATS 48M10Q 500 (1) ATS 48M12Q Znamionowy prąd silnika nie może przekroczyć maksymalnego ciągłego prądu dla klasy 10. (1) Wartość nie wyszczególniona gdy nie ma odpowiedniego standardowego silnika. Obniżenie parametrów znamionowych pod wpływem temperatury Informacje zawarte w powyższej tabeli są słuszne podczas eksploatacji w maksymalnej temperaturze otoczenia równej 40 C. ATS 48 może być stosowany w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 60 C dopóki prąd ciągły dla klasy 10 jest obniżany o 2 % na każdy stopień powyżej 40 C. Przykład: Dla ATS 48D32Q przy 50 C następuje obniżenie prądu znamionowego o 10 x 2% = 20%, 55A przechodzi na 55 x 0,8 = 44A (maksymalny znamionowy prąd silnika) 1215 Dobór urządzenia rozruchowego M Ciężkie warunki pracy, napięcie zasilania 230/400 V, rozrusznik zainstalowany w połączeniu w trójkąt uzwojeń silnika Silnik Moc znamionowa silnika 230 V 400 V Rozrusznik 230/400 V (+10% - 15%) 50/60 Hz Maksymalny ciągły prąd dla klasy 20 Prąd znam. rozrusznika ICL Symbol katalogowy kw kw A A ATS 48D17Q ATS 48D22Q ATS 48D32Q ATS 48D38Q ATS 48D47Q ATS 48D62Q ATS 48D75Q ATS 48D88Q ATS 48C11Q ATS 48C14Q ATS 48C17Q ATS 48C21Q ATS 48C25Q ATS 48C32Q ATS 48C41Q ATS 48C48Q ATS 48C59Q (1) ATS 48C66Q ATS 48C79Q ATS 48M10Q (1) ATS 48M12Q Znamionowy prąd silnika nie może przekroczyć maksymalnego ciągłego prądu dla klasy 20. (1) Wartość nie wyszczególniona gdy nie ma odpowiedniego standardowego silnika. Obniżenie parametrów znamionowych pod wpływem temperatury Informacje zawarte w powyższej tabeli są słuszne podczas eksploatacji w maksymalnej temperaturze otoczenia równej 40 C. ATS 48 może być stosowany w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 60 C dopóki prąd ciągły dla klasy 20 jest obniżany o 2 % na każdy stopień powyżej 40 C. Przykład: Dla ATS 48D32Q przy 50 C następuje obniżenie prądu znamionowego o 10 x 2% = 20%, 38A przechodzi na 38 x 0,8 = 30,4A (maksymalny znamionowy prąd silnika) 1316 Dobór urządzenia rozruchowego M Normalne warunki pracy, napięcie zasilania 208/690 V, rozrusznik zainstalowany w linii zasilającej silnik Silnik Moc znamionowa silnika 208 V 230 V 440 V 460 V 500 V 575 V 690 V Rozrusznik 230/400 V (+10% - 15%) 50/60 Hz Maksymalny ciągły prąd dla klasy 10 Prąd znam. rozrusznika ICL Znamionowy prąd silnika nie może przekroczyć maksymalnego ciągłego prądu dla klasy 10. (1) Wartość nie wyszczególniona gdy nie ma odpowiedniego standardowego silnika. Symbol katalogowy HP HP kw HP kw HP kw A A ATS 48D17Y ATS 48D22Y 7, ATS 48D32Y 10 (1) ATS 48D38Y (1) ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y ATS 48C14Y ATS 48C17Y ATS 48C21Y ATS 48C25Y ATS 48C32Y ATS 48C41Y 150 (1) ATS 48C48Y (1) ATS 48C59Y (1) ATS 48C66Y ATS 48C79Y ATS 48M10Y (1) ATS 48M12Y Obniżenie parametrów znamionowych pod wpływem temperatury Informacje zawarte w powyższej tabeli są słuszne podczas eksploatacji w maksymalnej temperaturze otoczenia równej 40 C. ATS 48 może być stosowany w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 60 C dopóki prąd ciągły dla klasy 10 jest obniżany o 2 % na każdy stopień powyżej 40 C. Przykład: Dla ATS 48D32Y przy 50 C następuje obniżenie prądu znamionowego o 10 x 2% = 20%, 32A przechodzi na 32 x 0,8 = 25,6A (maksymalny znamionowy prąd silnika) 1417 Dobór urządzenia rozruchowego M Ciężkie warunki pracy, napięcie zasilania 208/690 V, rozrusznik zainstalowany w linii zasilającej silnik Silnik Moc znamionowa silnika 208 V 230 V 440 V 460 V 500 V 575 V 690 V Rozrusznik 230/400 V (+10% - 15%) 50/60 Hz Maksymalny ciągły prąd dla klasy 20 Prąd znam. rozrusznika ICL Znamionowy prąd silnika nie może przekroczyć maksymalnego ciągłego prądu dla klasy 20. (1) Wartość nie wyszczególniona gdy nie ma odpowiedniego standardowego silnika. Symbol katalogowy HP HP kw HP kw HP kw A A ATS 48D17Y ATS 48D22Y ATS 48D32Y 7, ATS 48D38Y 10 (1) ATS 48D47Y (1) ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y ATS 48C14Y ATS 48C17Y ATS 48C21Y ATS 48C25Y ATS 48C32Y ATS 48C41Y ATS 48C48Y 150 (1) ATS 48C59Y (1) ATS 48C66Y (1) ATS 48C79Y ATS 48M10Y ATS 48M12Y Obniżenie parametrów znamionowych pod wpływem temperatury Informacje zawarte w powyższej tabeli są słuszne podczas eksploatacji w maksymalnej temperaturze otoczenia równej 40 C. ATS 48 może być stosowany w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 60 C dopóki prąd ciągły dla klasy 20 jest obniżany o 2 % na każdy stopień powyżej 40 C. Przykład: Dla ATS 48D32Y przy 50 C następuje obniżenie prądu znamionowego o 10 x 2% = 20%, 22A przechodzi na 22 x 0,8 = 17,6A (maksymalny znamionowy prąd silnika) 1518 Wymiary ATS 48D17 C66 4x b H e c = G = a ATS 48 D17Q, D17Y D22Q, D22Y D32Q, D32Y D38Q, D38Y D47Q, D47Y D62Q, D62Y D75Q, D75Y D88Q, D88Y C11Q, C11Y C14Q, C14Y C17Q, C17Y C21Q, C21Y C25Q, C25Y C32Q, C32Y C41Q, C41Y C48Q, C48Y C59Q, C59Y C66Q, C66Y a mm b mm c mm e mm G mm H mm Ø mm Waga kg19 Wymiary ATS 48C79 M12 6x H e b c = G G = a ATS 48 C79Q, C79Y M10Q, M10Y M12Q, M12Y a mm b mm c mm e mm G mm H mm Ø mm Waga kg20 Zalecenia montażowe Urządzenie należy montować pionowo, dopuszczalna odchyłka ±10. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych, a szczególnie nad nimi. Należy zostawić odpowiednią przestrzeń, aby powietrze potrzebne do chłodzenia mogło krążyć od dołu do góry urządzenia 100 mm Sprawdzić czy żadne płyny, kurz lub przewodzące przedmioty nie zalegają wewnątrz rozrusznika (od góry stopień ochrony IP00). 100 mm 50 mm 50 mm Wentylacja urządzenia rozruchowego W rozrusznikach wyposażonych w wentylator chłodzący, wentylator jest załączany automatycznie wówczas gdy temperatura radiatora osiąga 50 C. Jest wyłączany kiedy temperatura spada do 40 C. Wydajność wentylatora: ATS 48 D32 i D38 : 14 m 3 /godz. ATS 48 D47 : 28 m 3 /godz. ATS 48 D62 do C11 : 86 m 3 /godz. ATS 48 C14 i C17 : 138 m 3 /godz. ATS 48 C21 do C32 : 280 m 3 /godz. ATS 48 C41 do C66 : 600 m 3 /godz. ATS 48 C79 do M12 : 1,200 m 3 /godz. 1821 Instalowanie w obudowie wiszącej lub stojącej Obudowa metalowa wisząca lub stojąca o stopniu ochrony IP23 Należy zastosować się do zaleceń montażowych na poprzedniej stronie. Aby zapewnić właściwą cyrkulację powietrza wewnątrz urządzenia należy: - Dostosować szczeliny wentylacyjne - Upewnić się, czy wentylacja jest wystarczająca, jeżeli nie, należy zastosować wentylator, wyposażony w razie potrzeby w filtr. G 40 C θ 40 C Moc rozpraszana przez rozruszniki, nie zbocznikowane, przy ich prądzie znamionowym Symbol katalogowy ATS 48 Moc w W Symbol katalogowy ATS 48 Moc w W D17Q, D17Y 59 C21Q, C21Y 580 D22Q, D22Y 74 C25Q, C25Y 695 D32Q, D32Y 104 C32Q, C32Y 902 D38Q, D38Y 116 C41Q, C41Y 1339 D47Q, D47Y 142 C48Q, C48Y 1386 D62Q, D62Y 201 C59Q, C59Y 1731 D75Q, D75Y 245 C66Q, C66Y 1958 D88Q, D88Y 290 C79Q, C79Y 2537 C11Q, C11Y 322 M10Q, M10Y 2865 C14Q, C14Y 391 M12Q, M12Y 3497 C17Q, C17Y 479 Uwaga: W przypadku gdy rozruszniki są bocznikowane ilość mocy rozpraszanej jest bardzo mała (pomiędzy 15 a 30 W) Moc pobierana przez obwody sterowania (wszystkie przedziały mocy znamionowej): 25W bez wentylacji ATS48D32 do C17 Q/Y : 30 W z wentylacją ATS48C21 do D32 Q/Y : 50 W z wentylacją ATS48C41 do M12 Q/Y : 80 W z wentylacją 1922 Zaciski obwodów mocy Zaciski Funkcje Maksymalna zdolność łączeniowa Moment dociskający zacisku s 1/L1 3/L2 5/L3 2/T1 4/T2 6/T3 A2 B2 C2 Połączenia uziemiające przyłączane do uziemienia ATS 48 D17 D22 D32 D38 D47 10 mm N.m 8 AWG 15 lb.in Zasilanie 16 mm 2 3 N.m 8 AWG 26 lb.in Przyłącze do silnika Obejście rozrusznika 16 mm 2 3 N.m 8 AWG 26 lb.in 16 mm 2 3 N.m 8 AWG 26 lb.in ATS 48 D62 D75 D88 C11 16 mm 2 3 N.m 4 AWG 26 lb.in 50 mm 2 10 N.m 2/0 AWG 88 lb.in 50 mm 2 10 N.m 2/0 AWG 88 lb.in 50 mm 2 10 N.m 2/0 AWG 88 lb.in ATS 48 C14 C mm 2 27 N.m Szyna 238 lb.in 95 mm 2 34 N.m 2/0 AWG 300 lb.in 95 mm 2 34 N.m 2/0 AWG 300 lb.in 95 mm 2 34 N.m 2/0 AWG 300 lb.in ATS 48 C21 C25 C mm 2 27 N.m Szyna 238 lb.in 240 mm 2 34 N.m Szyna 300 lb.in 240 mm 2 34 N.m Szyna 300 lb.in 240 mm 2 34 N.m Szyna 300 lb.in ATS 48 C41 C48 C59 C mm 2 27 N.m Szyna 238 lb.in 2x240 mm 2 57 N.m Szyna 500 lb.in 2x240 mm 2 57 N.m Szyna 500 lb.in 2x240 mm 2 57 N.m Szyna 500 lb.in ATS 48 C79 M10 M12 2x240 mm 2 27 N.m Szyna 238 lb.in 4x240 mm 2 57 N.m Szyna 500 lb.in 4x240 mm 2 57 N.m Szyna 500 lb.in 4x240 mm 2 57 N.m Szyna 500 lb.in Rozmieszczenie zacisków obwodów mocy, ATS 48D17 do C11 s 1/L1 3/L2 5/L3 A2 B2 C2 2/T1 4/T2 6/T3 A2 2/T1 B2 4/T2 C2 6/T3 s M Silnik należy podłączyć do 2/T1, 4/T2, 6/T3 2023 Zaciski obwodów mocy Rozmieszczenie zacisków obwodów mocy, ATS 48C14 i C = 160 = M xØ9 10 1/L1 3/L2 5/L3 1 2/T1 4/T2 6/T silnik A2 B2 M6 C24 Zaciski obwodów mocy Rozmieszczenie zacisków obwodów mocy, ATS 48C21 do C silnik = 250 = M /L1 3/L2 5/L3 2/T1 4/T2 6/T3 A2 M10 B2 C xØ25 Zaciski obwodów mocy Rozmieszczenie zacisków obwodów mocy, ATS 48C41 do C = 300 = M10 1/L1 3/L2 5/L3 9xfl /T1 15 4/T2 6/T silnik A2 B2 C2 M10 0,26 Zaciski obwodów mocy Rozmieszczenie zacisków obwodów mocy, ATS 48C79 do M = = M10 1/L1 3/L2 5/L xØ /T1 4/T2 6/T silnik 60 A2 M10 B2 C27 Zaciski obwodów sterowania Zaciski obwodów sterowania posiadają jednokierunkowe złącze wtykowe Maksymalna zdolność łączeniowa: : 2.5 mm2 (12 AWG) Maksymalny moment dociskający: : 0.4 N.m (3.5 lb.in) Aby uzyskać dostęp do zacisków sterujących w rozrusznikach ATS 48C17 do M12 należy zdjąć pokrywę zabezpieczającą. Właściwości elektryczne Zaciski Funkcja Właściwości CL1 CL2 R1A R1C R2A R2C R3A R3C STOP RUN LI3 LI4 Zasilanie obwodów sterujących Altistarta Zestyk normalnie otwarty (N/O) przekaźnika programowalnego r1 Zestyk normalnie otwarty (N/O) przekaźnika końca rozruchu r2 Zestyk normalnie otwarty (N/O) przekaźnika programowalnego r3 Stop rozrusznika (stan 0 = stop) Start rozrusznika (stan 1 = start jeśli STOP jest na 1) Programowalne wejście Programowalne wejście ATS 48 Q: 220 do 415 V + 10% - 15%, 50/60 Hz ATS 48 Y: 110 do 230 V + 10% - 15%, 50/60 Hz Pobór mocy patrz strona 19. Minimalna zdolność łączeniowa 10 ma przy 6 V a Maksymalna zdolność łączeniowa przy obciążeniu indukcyjnym (cos ϕ = 0.5 i L/R = 20 ms): 1.8 A przy 230 V c i 30 V a Maksymalne napięcie pracy 400 V 4 x 24 V wejścia logiczne o impedancji równej 4.3 kω Umax = 30 V, Imax = 8 ma stan 1: U > 11 V - I > 5 ma stan 0: U < 5 V - I < 2 ma 24V Zasilanie wejść logicznych +24 V ± 25% izolowane i zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem, maksymalny prąd: 200mA LO+ Zasilanie wyjść logicznych Podłączenie do 24V albo do zewnętrznego źródła LO1 LO2 Programowalne wyjścia logiczne 2 wyjścia typu otwarty kolektor, kompatybilne z poziomem 1 PLC, norma IEC 65A-68 Zasilanie +24V (min. 12V, max. 30V) Maksymalny prąd: 200mA na wyjście, z zewnętrznego źródła AO1 Programowalne wyjście analogowe Wyjście może być konfigurowane jako 0 20mA lub 4 20mA dokładność ± 5% wartości maksymalnej, max. impedancja obciążenia 500 Ω COM Masa wejść/wyjść 0 V PTC1 PTC2 (RJ 45) Wejście sond PTC Złącze do: zdalnego panelu PowerSuite magistrali komunikacyjnej Sumaryczna rezystancja obwodu sondy 750 W przy 25 C (na przykład szeregowo 3 sondy po 250 W) RS 485 Szyna Rozmieszczenie zacisków obwodów sterujących CL1 CL2 R1A R1C R2A R2C R3A R3C STOP RUN LI3 LI4 24V LO+ LO1 LO2 AO1 COM PTC1 PTC2 (RJ 45) 25 Pokazać jeszcze
Altistart 48 Telemecanique Instrukcja użytkowania Urządzenia do łagodnego rozruchu i zatrzymywania W ogólnym przypadku, zasilanie obwodów sterowania i zasilania rozrusznika Altistart 48 musi zostać odłączone Bardziej szczegółowo EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych
Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej Bardziej szczegółowo pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne
Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole Bardziej szczegółowo Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat
Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego Bardziej szczegółowo ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S
MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77, Bardziej szczegółowo Sterownik Pracy Wentylatora Fx21
PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz. Bardziej szczegółowo ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H
ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie Bardziej szczegółowo Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji
INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego Bardziej szczegółowo EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP
INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1 Bardziej szczegółowo OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1
Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek Bardziej szczegółowo SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA
SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego
Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne... Bardziej szczegółowo ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI
ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power Bardziej szczegółowo Centrala Sterująca 540BPR
Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi termostatu W1209
Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest Bardziej szczegółowo CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM
CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji Bardziej szczegółowo AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne
AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC Bardziej szczegółowo LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika
LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa Bardziej szczegółowo Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna Bardziej szczegółowo Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15
Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko Bardziej szczegółowo PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L
PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2. Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ
Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII Bardziej szczegółowo ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)
ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego Bardziej szczegółowo 3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco
3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać Bardziej szczegółowo Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne Bardziej szczegółowo ST 50 Instrukcja obsługi
ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas Bardziej szczegółowo Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21
Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki Bardziej szczegółowo POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Przemysłowe systemy cyfrowe Bardziej szczegółowo Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus
Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9 Bardziej szczegółowo Interfejs analogowy LDN-...-AN
Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi Bardziej szczegółowo SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16
SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Bardziej szczegółowo Przetwornik temperatury RT-01
Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików Bardziej szczegółowo J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria
Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw Bardziej szczegółowo Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody
Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE
SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY Bardziej szczegółowo REGULATOR MOCY BIERNEJ
REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie Bardziej szczegółowo Deklaracja zgodności nr 29/2009
tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88 Bardziej szczegółowo INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS
RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed Bardziej szczegółowo Deklaracja zgodności nr 99/2013
Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego. Bardziej szczegółowo Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82
Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00
INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485... Bardziej szczegółowo Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska
Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza Bardziej szczegółowo TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY
TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej
Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA Bardziej szczegółowo Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym
MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki Bardziej szczegółowo 2354235 11/2008. Altistart 22. Urządzenia łagodnego rozruchu i zatrzymania. Podręcznik użytkowania BBV51330. www.schneider-electric.
2354235 11/2008 Altistart 22 Urządzenia łagodnego rozruchu i zatrzymania Podręcznik użytkowania BBV51330 www.schneider-electric.pl Spis treści Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Zawartość Bardziej szczegółowo INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.
Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Bardziej szczegółowo Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi
Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami, Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D
Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do Bardziej szczegółowo STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8
STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave. Bardziej szczegółowo EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003
P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika Bardziej szczegółowo STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ
Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści: Bardziej szczegółowo DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A
DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5
INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i Bardziej szczegółowo HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR
HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp. Bardziej szczegółowo Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk
Projekt realizacji prac z zakresu lokalizacji i usunięcia uszkodzenia nagrzewnicy oraz wykonanie dokumentacji z zakresu wykonanych prac w układzie sterowania silnika ZAŁOŻENIA (Założenia do projektu prac Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301
INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje Bardziej szczegółowo Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze
Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanał. zasilanie 30 V AC Wejście dla 3-żyłowego czujnika typu PNP/NPN lub pushpull wyjście styku przekaźnika Wybór funkcji przy użyciu mikroprzełączników Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA MONTAŻOWA
INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4. Bardziej szczegółowo LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8
PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych Bardziej szczegółowo DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI
DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW Bardziej szczegółowo RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.
Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ Vo P4 P5 VR V1 CM I AM O O O O O O O 30A 30B 30C MO EX P24 P1 P2 CM P3 O O O O O O O O O O LISTWA P1 P2 P3 Bardziej szczegółowo Tyrystorowy przekaźnik mocy
+44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020 Bardziej szczegółowo ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M
2016 1/13 ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl Czerwiec 2016 2016 2/13 SPIS TREŚCI: STRONA 1. INFORMACJE Bardziej szczegółowo UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!
tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1
INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3 Bardziej szczegółowo Siłowniki elektryczne
4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA INSTALATORA
-1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13 Bardziej szczegółowo MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania. Bardziej szczegółowo INSTUKCJA UŻYTKOWANIA
Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować Bardziej szczegółowo SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306
SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA! Bardziej szczegółowo GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...
SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... Bardziej szczegółowo 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI
2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne Bardziej szczegółowo Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi
Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które Bardziej szczegółowo Moduł zdalnego sterowania ECO
njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754 Bardziej szczegółowo Sterownik przekaźników S4P-01
EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa Bardziej szczegółowo Deklaracja zgodności nr 26/2010
Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia Bardziej szczegółowo Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej Bardziej szczegółowo LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.
LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3 Bardziej szczegółowo UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15,
UDCD-1 UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15, Zaawansowany, nawrotny regulator obrotów silnika prądu stałego www.siltegro.com Opisywany sterownik UDCD-1 nie może być traktowany jako urządzenie bezpieczeństwa. Bardziej szczegółowo Deklaracja zgodności nr 27/i/2008
TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator Bardziej szczegółowo PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku Bardziej szczegółowo PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE
Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 Bardziej szczegółowo Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału: Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS
Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010
Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne Bardziej szczegółowo PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi