Source: https://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/0%3A4997513%2C36.html
Timestamp: 2020-06-06 17:37:05
Document Index: 54884734

Matched Legal Cases: ['§ 27', '§ 27', '§ 3', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 5', '§ 6', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 12', '§ 12', '§ 12', '§ 13', '§ 13', '§ 14', '§ 14', '§ 15', '§ 18', '§ 19', '§ 19', '§ 21', '§ 21', '§ 22', '§ 23', '§ 24', '§ 25', '§ 26', '§ 26', '§ 29', '§ 30', '§ 30', '§ 30', '§ 33', '§ 34', '§ 34', '§ 35', '§ 36', '§ 36', '§ 36', '§ 37', '§ 37', '§ 37', '§ 37', '§ 38', '§ 38', '§ 40', '§ 40', '§ 43', '§ 44', '§ 45', '§ 45', '§ 45', '§ 46', '§ 46', '§ 46', '§ 46', '§ 48', '§ 48']

DGUV Vorschrift 30 DA - Durchführungsanweisungen zur BG-Vorschrift Wärmekraftwer... | Schriften | arbeitssicherheit.de Dokument der Schriften-Bibliothek | arbeitssicherheit.de
DGUV Vorschrift 30 DA - Durchführungsanweisungen zur BG-Vorschrift Wärmekraftwer...
Abschnitt 35 , Zu § 27 Abs. 1:
Durchführungsanweisungen zur BG-Vorschrift Wärmekraftwerke und Heizwerke (bisher: BGV C14 DA)
Titel: Durchführungsanweisungen zur BG-Vorschrift Wärmekraftwerke und Heizwerke (bisher: BGV C14 DA)
Amtliche Abkürzung: DGUV Vorschrift 30 DA
Abschnitt 35 – Zu § 27 Abs. 1:
Störungsbedingte Gefahrbereiche entstehen auch in solchen Fällen, bei denen das Anlageteil bei einem Fehler zunächst nicht außer Betrieb genommen wird, z.B. nach Unregelmäßigkeiten in Entaschungsanlagen, bei Austritt von Dampf aus Leitungen (Flanschverbindungen oder ähnliches), bei Austritt von gefährlichen Stoffen.
Entstandene Schäden sind zu beurteilen und zu überwachen, gegebenenfalls durch ständiges Beaufsichtigen. Für Arbeiten in diesen Bereichen ordnet der Verantwortliche die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen an. Gegebenenfalls gehört hierzu im Einzelfall das Tragen von besonderen persönlichen Schutzausrüstungen, die in ausreichender Zahl, z.B. im Bereich von Entaschungsanlagen auch für zusätzlich einzusetzende Mitarbeiter, bereitzuhalten sind.
Bei kleinen Schäden, die sich "erfahrungsgemäß in den nächsten Tagen" nicht ausweiten, ist z.B. wie folgt zu verfahren:
Der mögliche Gefahrbereich wird festgestellt und abgegrenzt.
Auf besondere Gefahren und auf das notwendige Tragen von persönlichen Schutzausrüstungen ist durch Kennzeichnung hinzuweisen, falls dieser Bereich betriebsmäßig begangen werden muss; siehe BG-Vorschrift "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz" (BGV A8, bisherige VBG 125).
Durch Rundengänger ist eine Überwachung hinsichtlich Ausweitung des Schadens und ausreichende Absicherung des Gefahrbereiches mit jeweiligen Meldungen an den Schichtführer möglich.
Undichtigkeiten an Ventilen erfordern eine besonders fachkundige Beurteilung. Durch auftretende Zusatzspannungen beim Nachziehen von Schrauben können, insbesondere bei Armaturen aus Gußeisen mit Lamellengraphit, Gefährdungen entstehen.
Abschnitt 3 , Zu § 3 Abs. 2:
Abschnitt 4 , Zu § 3 Abs. 4:
Abschnitt 5 , Zu § 4:
Abschnitt 6 , Zu § 5 Abs. 1:
Abschnitt 7 , Zu § 5 Abs. 2:
Abschnitt 8 , Zu § 6 Abs. 2:
Abschnitt 9 , Zu § 8:
Abschnitt 10 , Zu § 9:
Abschnitt 11 , Zu § 10 Abs. 1:
Abschnitt 12 , Zu § 11 Abs. 1:
Abschnitt 13 , Zu § 11 Abs. 2:
Abschnitt 14 , Zu § 11 Abs. 3:
Abschnitt 15 , Zu § 11 Abs. 4:
Abschnitt 16 , Zu § 12 Abs. 2:
Abschnitt 17 , Zu § 12 Abs. 4:
Abschnitt 18 , Zu § 12 Abs. 5:
Abschnitt 19 , Zu § 13 Abs. 2:
Abschnitt 20 , Zu § 13 Abs. 3:
Abschnitt 21 , Zu § 14 Abs. 1:
Abschnitt 22 , Zu § 14 Abs. 2:
Abschnitt 23 , Zu § 15:
Abschnitt 24 , Zu § 18 Abs. 3:
Abschnitt 25 , Zu § 19:
Abschnitt 26 , Zu § 19 Abs. 1:
Abschnitt 27 , Zu § 21 Abs. 1:
Abschnitt 28 , Zu § 21 Abs. 2:
Abschnitt 29 , Zu § 22 Abs. 1:
Abschnitt 30 , Zu § 23:
Abschnitt 31 , Zu § 24:
Abschnitt 32 , Zu § 25:
Abschnitt 33 , Zu § 26 Abs. 1:
Abschnitt 34 , Zu § 26 Abs. 2:
Abschnitt 36 , Zu § 29:
Abschnitt 37 , Zu § 30 Abs. 1:
Abschnitt 38 , Zu § 30 Abs. 2:
Abschnitt 39 , Zu § 30 Abs. 2 und 3:
Abschnitt 40 , Zu § 33:
Abschnitt 41 , Zu § 34 Abs. 1 und 3:
Abschnitt 42 , Zu § 34 Abs. 2:
Abschnitt 43 , Zu § 35:
Abschnitt 44 , Zu § 36 Abs. 1:
Abschnitt 45 , Zu § 36 Abs. 2:
Abschnitt 46 , Zu § 36 Abs. 3:
Abschnitt 47 , Zu § 37 Abs. 1:
Abschnitt 48 , Zu § 37 Abs. 2:
Abschnitt 49 , Zu § 37 Abs. 3:
Abschnitt 50 , Zu § 37 Abs. 4:
Abschnitt 51 , Zu § 38:
Abschnitt 52 , Zu § 38 Abs. 3:
Abschnitt 53 , Zu § 40 Abs. 1:
Abschnitt 54 , Zu § 40 Abs. 2:
Abschnitt 55 , Zu § 43:
Abschnitt 56 , Zu § 44:
Abschnitt 57 , Zu § 45 Abs. 2:
Abschnitt 58 , Zu § 45 Abs. 5:
Abschnitt 59 , Zu § 45 Abs. 6:
Abschnitt 60 , Zu § 46 Abs. 1:
Abschnitt 61 , Zu § 46 Abs. 2:
Abschnitt 62 , Zu § 46 Abs. 3:
Abschnitt 63 , Zu § 46 Abs. 4:
Abschnitt 64 , Zu § 48 Abs. 1:
Abschnitt 65 , Zu § 48 Abs. 2:
Anhang 1 , Bezugsquellenverzeichnis