Source: https://legislacion.vlex.es/vid/minimas-proteccion-riesgo-electrico-207276737
Timestamp: 2019-09-21 08:01:48
Document Index: 274395698

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5']

Real Decreto sobre Disposiciones Mínimas para la Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico (Real Decreto 614/2001, de 8 de junio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 207276737
Real Decreto sobre Disposiciones Mínimas para la Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico (Real Decreto 614/2001, de 8 de junio)
Publicado en: BOE de 21 de Junio 2001
PRIMERA. Guía técnica
Norma citada en: 256 sentencias, 12 artículos doctrinales, 16 disposiciones normativas, una resolución administrativa
ARTÍCULO 1 Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.
El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo.
Este Real Decreto se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y alas técnicas y procedimientos para trabajar en ellas, o en sus proximidades.
Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en los apartados anteriores, sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en el presente Real Decreto.
ARTÍCULO 2 Obligaciones del empresario.
El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que de la utilización o presencia de la energía eléctrica en los lugares de trabajo no se deriven riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. La adopción de estas medidas deberá basarse en la evaluación de los riesgos contemplada en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la sección 1.a del capítulo II del Reglamento de los Servicios de Prevención.
ARTÍCULO 3 Instalaciones eléctricas.
El tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y las características de sus componentes deberán adaptarse alas condiciones específicas del propio lugar, de la actividad desarrollada en él y de los equipos eléctricos (receptores) que vayan a utilizarse.
ARTÍCULO 4 Técnicas y procedimientos de trabajo.
ARTÍCULO 5 Formación e información de los trabajadores.
Tabla 1. Distancias límite de las zonas de trabajo*
50 50 70 300
DPROX-2= distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm).
ANEXO II Trabajos sin tensión
a. Desconectar.
a Prevenir cualquier posible realimentación.
a Verificar la ausencia de tensión.
a Poner a tierra y en cortocircuito.
a Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
B.1.Reposición de fusibles.
a Para trabajos específicos en los que no hay corte de conductores durante el trabajo, es admisible la instalación de un solo equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en la zona de trabajo.
a Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona de trabajo, los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, se debe colocar, además, un equipo de puesta a tierra local, o un dispositivo adicional de señalización, o cualquier otra identificación equivalente.
ANEXO III Trabajos en tensión
C.1.Reposición de fusibles.
En instalaciones de baja tensión, no será necesario que la reposición de fusibles la efectúe un trabajador cualificado, pudiendo realizarla un trabajador autorizado, cuando la maniobra del dispositivo portafusible conlleve la desconexión del fusible y el material de aquél ofrezca una protección completa contra los contactos directos y los efectos de un posible arco eléctrico.
ANEXO IV Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones
a El método de trabajo empleado debe prever tanto los defectos razonablemente posibles de los aparatos, como la posibilidad de que se efectúen maniobras erróneas (apertura de seccionadores en carga, o cierre de seccionadores en cortocircuito).
a Para la protección frente al riesgo de arco eléctrico, explosión o proyección de materiales, no será obligatoria la utilización de equipos de protección cuando el lugar desde donde se realiza la maniobra esté totalmente protegido frente a dichos riesgos por alejamiento o interposición de obstáculos.
a En los casos en que sea necesario retirar algún dispositivo de puesta a tierra colocado en las operaciones realizadas para dejar sin tensión la instalación, se tomarán las precauciones necesarias para evitar la realimentación intempestiva de la misma.
a Cuando sea necesario utilizar una fuente de tensión exterior se tomarán precauciones para asegurar que:
La instalación no puede ser real ¡mentada por otra fuente de tensión distinta de la prevista.
ANEXO V Trabajos en proximidad
A.1.Preparación del trabajo.
El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la realización de pruebas o ensayos eléctricos (centrales, subestaciones, centros de transformación, salas de control o laboratorios), estará restringido a los trabajadores autorizados, o a personal, bajo la vigilancia continuada de éstos, que haya sido previamente informado de los riesgos existentes y las precauciones a tomar.
ANEXO VI Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión. Electricidad estática