Source: http://docplayer.fi/2643609-Lammonsiirtimien-ilmapuolen-painehavio-on-max-100-pa-ja-tulo-ja-poistopuolen-pattereiden-nestepuolen-painehavio-yhteensa-max-200-kpa.html
Timestamp: 2017-01-23 03:24:41+00:00
Document Index: 21086021

Matched Legal Cases: ['HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Lämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö on max. 100 Pa ja tulo- ja poistopuolen pattereiden nestepuolen painehäviö yhteensä max. 200 kpa.
Download "Lämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö on max. 100 Pa ja tulo- ja poistopuolen pattereiden nestepuolen painehäviö yhteensä max. 200 kpa."
1 TYÖSELITYSMALLI Yleistä Rakennus varustetaan Retermia- järjestelmällä. NEULALÄMMÖNSIIRTIMET, YLEISTÄ Retermia neulalämmönsiirtimien putket ovat alumiinia tai kuparia ja neulat ovat alumiinia ja jakotukit kuparia. Jakotukeissa on laippaliitokset ja ilmausventtiilit. Putket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla lämmönsiirron tehostamiseksi mitoitusolosuhteissa. Retermia Oy ei myönnä toiminnallista takuuta (lämpöteho, lämpötilahyötysuhde) LTO- järjestelmille, joissa on kytketty neulalämmönsiirtimiä ja toisen valmistajan lämmönsiirtimiä (lamellipattereita) samaan liuospiiriin. Neulalämmönsiirtimen neulapinnat kestävät Retermia- pesusuutinta käyttämällä 40 bar:in korkeapainepesun inhibiittoriainetta sisältävällä, alumiinin pesuun soveltuvalla, metallinpesuaineella (esim. PLANO SP130) ja vedellä. Neulalämmönsiirtimiä ei saa pestä ilman Retermia- pesusuutinta ja/tai pelkällä vedellä. Lämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö on max. 100 Pa ja tulo- ja poistopuolen pattereiden nestepuolen painehäviö yhteensä max. 200 kpa. Lämmönsiirrintoimittaja tekee lämmönsiirtimistä mitoitetut työpiirustukset ennen siirtimien valmistuksen aloittamista. Neulalämmönsiirtimien läheisyydessä tulee olla huoltoa varten vesi- ja sähköliitäntä. Korkeapainepesuria varten vesiliitäntä voidaan tuoda esimerkiksi kuivanousuna vesikatolle. Neulalämmönsiirtimien huoltoon tarvittava huoltopaketti sisältyy normaalisti Retermia toimitukseen. Retermia huoltopaketti2 Retermia järjestelmissä käytetty neste LTO -verkostoissa käytetään vesi- etyleeni(propyleeni)glykoli-liuosta, jossa glykolin tilavuusprosentti on Tarvittava vesi-glykoli-liuos ja verkoston täyttöön tarvittavat laitteet kuuluvat putkiurakkaan. Retermia-LTO-järjestelmissä ei saa käyttää vesijohtoveteen sekoitettuja lämmönsiirtonesteitä! Retermia- järjestelmässä käytettävä glykoli on hankittava glykolintoimittajan valmiiksi sekoittamana kaupallisena liuoksena, jossa on oikea, LVI-suunnitelman mukainen, glykolipitoisuus (%), kuitenkin minimissään 30 tilavuusprosenttia. Pelkkää vettä ei koskaan saa lisätä Retermiajärjestelmään! Nesteen tulee olla LTO -järjestelmiin tarkoitettua ja sisältää inhibiittorit alumiinille, kuparille ja raudalle. Retermian- järjestelmään soveltuvia lämmönsiirtonesteitä ovat etyleeniglykoli Dowcal 10 (Algol Oy) ja Zero HD (Telko Oy) sekä propyleeniglykoli Dowcal 20 (Algol Oy) ja Zero Propylen (Telko Oy). Edellä mainitut lämmönsiirtonesteet sisältävät kaikki tarpeelliset inhibiittorit (Al/Cu/Fe jne.) ja ne lisätään sellaisenaan Retermian LTO-järjestelmään. Retermia Oy ei hyväksy käytettäväksi muita kuin yllä mainittuja tuotemerkkejä Retermia-järjestelmissä. Mikäli lämmönsiirtopinta on valmistettu kupariputken päälle, voidaan Retermia järjestelmässä käyttää lämmönsiirtonesteenä muitakin kuin yllä mainittuja glykoli tuotemerkkejä, vettä tai alkoholia. Lämmönsiirtonesteen tulee tässäkin tapauksessa olla tehdasvalmista ja sen tulee sisältää tarpeelliset verkoston edellyttämät tarpeelliset inhibiittorit (Cu, Fe jne). Mikäli neulalämmönsiirtimet ovat valmistettu kupariputkella, tästä on ilmoitettu erillismainintana Retermian laitemitoituksessa. Pelkkää vettä ei saa lisätä järjestelmään. Putkiurakoitsijan tulee LTO -järjestelmien täytön yhteydessä mitata ko. järjestelmän tilavuus ja merkitä se järjestelmään kilvellä, jossa on teksti: "LTO -järjestelmän nestetilavuus on...!". Järjestelmien täytön jälkeen tulee vesi-glykoli-liuosta jäädä astioihin vähintään 25 % järjestelmien tilavuudesta. Urakoitsijan on takuuajan lopulla omalla kustannuksellaan toimitettava LTO -verkostojen nesteistä näyte laboratorioon analyysiä varten. Tällöin todetaan, miten nesteen inhibiittipitoisuus on muuttunut takuuaikana. Koetulosten ja tutkijalausunnon perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaukset vesi-glykoli-liuokseen. Urakoitsija toimittaa kirjalliset koetulokset ja lausunnon sekä yksityiskohtaiset sekoitus- ja käyttöohjeet rakennuttajalle takuuajan päättyessä. HUOM! Tavallista autojen pakkasnestettä ei saa käyttää. Glykoliliuosta ei myöskään saa tehdä tavalliseen vesijohtoveteen, sillä vesijohtovesi sisältää korroosiota aiheuttavia epäpuhtauksia, mineraaleja ja metalleja. Nesteen tulee olla LTO -verkostoihin tarkoitettua nestettä, johon on lisätty tarvittavat inhibiittorit. Lämmönsiirtonesteen täyttöastia Täyttöastian tulee olla kierrekorkilla varustettu ja ilmatiivis (esim. LVI- numero ), jotta glykolissa olevat inhibiittorit eivät haihdu liuoksesta ja jotta glykoli ei pääse hapettumaan. Kierrekorkki avataan vain vesi- glykoliseoksen lisäyksen ajaksi.3 Ylipaineventtiilin johto, sekä ilmausyhteiden letkut johdetaan erilliseen astiaan. Ilmauksen yhteydessä verkostosta poistunutta lämmönsiirtonestettä ei saa palauttaa täyttöastiaan. Nesteverkosto Putkiston dimensiot on esitetty piirustuksissa nimellismitoin (NS). Putkiston katkaisussa syntyvä kurouma on ehdottomasti poistettava. Liitokset, joissa erikokoiset putket liittyvät päittäin, on tehtävä kartiomaista supistusta käyttäen. Asennus suoritetaan siten, että putket pääsevät vapaasti laajenemaan. Lämpölaajenemisen tasaamiseen käytetään putkien mutkia, lenkkejä ja paljetasaimia sekä kiintopisteitä. Vesikatolle asennettava putkisto tulee tukea vesikattopintaa nähden siten, että putkiston lämpöliike ei vaurioita vesikattopintaa. Mikäli putkiston tuenta aiheuttaa suuren pintapaineen vesikattopintaan, tulee vesikaton päällä olevan putkiston tukirakenteen ja liukukermien välille asentaa säänkestävä filmivanerilevy. Vesikatolla olevan LTO- putkiston tuennan periaate. LTO- verkoston putkisto eristetään. Eristystyössä noudatetaan työselityksen ohjeita ja standardin SFS 3978 periaatteita ja LVI-Ryl-2002 ja LVI ohjeita. Eristyspaksuuksissa tulee huomioida, että LVI- ohjekortissa LVI mainitut eristepaksuudet LTO- järjestelmien putkistoille koskevat ainoastaan lämpimissä tiloissa olevia LTO- putkistoja. LTO- putkisto olisi hyvä sijoittaa mahdollisimman suurelta osin sisätiloihin lämpöhäviöiden minimoimiseksi. Rakennuksen ulkopuoliset LTO- putkistot tulee tehdä valmiiksi eristetyillä, ja säänkestävällä päällysteellä pinnoitetuilla, putkielementeillä (esimerkiksi Uponor Thermo Single, Uponor Aqua single, Calpex, Wehotherm). Mikäli putkiston materiaalina käytetään muoviputkea, tulee tämän olla diffuusiotiivis.4 Jos putkisto tehdään paikan päällä eristämällä, tulee eristeenä käyttää umpisolurakenteista solukumia (esim. Armaflex). Tällöin solukumieristeen paksuus tulee olla sellainen, että se on lämmöneristyskyvyltään samanarvoinen saman putkikoon omaavan tehdasvalmiin valmiiksi eristetyn putkielementin kanssa. Solukumieriste tulee pinnoittaa pellillä ja pellityksen aiheuttama lämmöneristyskyvyn heikkeneminen tulee huomioida eristepaksuudessa. Pellityksessä tulee kiinnittää erityshuomioita putkiston tuennan aiheuttaman läpivientikohdan tiiveyteen. Solukumieristeen maalaus ei suojaa riittävästi solukumieristettä auringon UV- valolta, säänvaihteluilta ja linnuilta. Eristystuotteina käytetään LVI ohjekortin LVI ja standardin SFS 3976 vaatimukset täyttäviä eristeaineita, päällysteitä ja tarvikkeita. Eristysmateriaaleihin ja asennuksiin noudatetaan voimassa olevia palomääräyksiä. Jokainen neulalämmönsiirrin tulee olla suljettavissa nesteverkostosta sulkuventtiilein. Sulkuventtiilejä ennen putkiston puolella tulee asentaa putkiston huuhtelua varten ohitushaara. Mikäli LTO- patteri on vesikatolla, eristetään ohitushaaran sulkuventtiili. Nesteen virtaussuunnassa neulalämmönsiirrintä ennen oleva sulkuventtiili tulee olla roskasihdillä varustettu palloventtiili, joka estää mahdolliset putkistoon jääneiden epäpuhtauksien pääsyyn patteriin. Nesteen virtaussuunnassa neulalämmönsiirrintä ennen sijoitettava roskasihdillinen palloventtiili (esim. Marflow Hydronics Ltd Filterball) Ulkona sijaitsevien venttiilien ympäri tulee asentaa tehdasvalmis erityskotelo joka voidaan irrottaa ja asentaa uudelleen. Ne minimoivat lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöt ja ehkäisevät jäähdytysjärjestelmissä esiintyvää kondensaatiota.5 Venttiilin tehdasvalmis eristekotelo, joka voidaan irrottaa ja asentaa uudelleen (esim. TA Hydronics). Seinämien lävistyskohdissa käytetään hylsyjä. Putkien kannakkeet kiinnitetään kaikki poraamalla ja hitsaamalla. Ryhmille asennetaan tyhjennyshanat siten, että ryhmät johtoineen ja lämmönsiirtimineen voidaan kokonaan tyhjentää. Verkoston liitoksia tehtäessä ja tiivisteaineita valittaessa on otettava huomioon, että verkoston tulee kestää glykoli- tai alkoholiliuosta ja korroosiota estäviä inhibiittejä. Putkisto tulee varustaa riittävällä määrällä, oikeisiin paikkoihin sijoitettuja tyhjennysja ilmausyhteitä. Putkistoon tulee asentaa lianerotin, esimerkiksi pumpun läheisyyteen. Liuosverkostossa tulee olla riittävä määrä sulkuventtiileitä, jotta toimilaitteita, kuten pumppu ja lianerotin, voidaan vaihtaa. Putkiston huuhtelu Putkisto on huolellisesti puhdistettava hitsauskuonasta, leikkauspurseista ja ruosteesta sekä muista epäpuhtauksista, sillä muuten ne tarttuvat pattereiden turbulaattoreihin ja aiheuttavat syöpymistä. Jos puhdistuksessa on käytetty kemikaaleja, putkistot on huuhdeltava hyvin vedellä ennen pattereiden liittämistä. Puhdistuksen jälkeen neulalämmönsiirtimeen ei saa jäädä tai kulkeutua lainkaan epäpuhtauspartikkeleita. Takuu ei kata nestepuolen korroosiosta aiheutuvia vuotoja. Neulalämmönsiirtimiin ei missään oloissa saa päästää vettä, koska neulapatterin mutkiin jäävä vesi saattaa aiheuttaa patterin jäätymisen. Neulalämmönsiirtimet ovat koeponnistettu tehtaalla ja niissä ei ole epäpuhtauksia. Pattereiden putkiliitosten suojatulpat saa poistaa vasta pattereita kytkettäessä. Putkiston huuhtelun ja koeponnistuksen aikana neulapatterit on AINA ohitettava. Jos putkisto puhdistetaan liuosta kierrättämällä, mudanerotinta (esim. Spirovent) tai sopivaa suodatinta on käytettävä ruosteen ja epäpuhtauksien poistamiseksi.6 Putkiston huuhtelu ja koeponnistus pitää tehdä siten, että neulalämmönsiirtimet on ohitettu putkistosta. Kun putkisto on rakennettu, LTO- patteri ohitetaan putkiston huuhtelun ajaksi sulkemalla patterikohtaiset sulkuventtiilit ja avaamalla ohitushaaran sulkuventtiili. Putkiston huuhtelun jälkeen patterikohtaiset sulkuventtiilit avataan, ohitushaarassa oleva sulkuventtiili suljetaan ja tästä venttiilistä otetaan kahva pois. Huuhtelu on suoritettava putkiosittain siten, ettei putkiin jää huuhtelun aikana pusseja, joihin voisi kerääntyä roskaa. Huuhdeltava putkisto on oltava laskulla ja huuhteluveden on purkauduttava alimmasta putken osasta. Veden virtausnopeuden putkistossa tulisi olla vähintään 3 m/s tai käyttöoloissa esiintyvä virtaama + 20 %. Mikäli mahdollista, huuhtelua on jatkettava tällä virtaamalla vähintään 5 minuuttia. Huuhteluvesi tulee poistaa huolellisesti verkostosta. Talvioloissa huuhtelu tulee suorittaa liuoksella, puhtaalla vedellä. Jos puhdistuksessa on käytetty kemikaaleja, tulee putkisto huuhdella huolellisesti ennen lämmönsiirtimien asentamista. Mikäli huuhtelu tehdään vesi- glykoliseoksella, ei huuhtelussa käytettävää nestettä saa käyttää verkoston täytössä. Huuhtelusta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päivämäärä, vastuuhenkilö, arvioidut tilavuusvirrat ja huuhtelukohdat. Huuhtelupöytäkirja on luovutettava tilaajalle vastaanottotarkastuksessa. Painekoe Putkistojen tiiveyden toteamiseksi urakoitsijan on suoritettava painekokeet liuoksella. Eristettävät tai muuten verhottavat putket on koepaineistettava ennen peittämistä. Verkosto koepaineistetaan 0,4 MPa paineella vähintään 30 min. ajan, ulkojohdoissa koeaika on kuitenkin vähintään 60 min. Lämmönsiirtimet ja muut laitteet eivät saa vahingoittua koepaineen aikana. Painekokeet on tehtävä rakennuttajan edustajan ollessa läsnä. Verkoston täyttö ja ilmaus Liuosverkosto tulee täyttää 24 tunnin sisällä verkoston huuhtelusta ja tyhjennyksestä. Mikäli verkostoa ei voida täyttää 24 h sisällä huuhtelusta ja tyhjennyksestä, tulee verkosto ylipaineistaa 10 mbar ylipaineeseen inertillä kaasulla, esimerkiksi typpi(n 2 )- kaasulla. Neulalämmönsiirtimien liuoslaipat ovat tehtaalla tulpattu. Tulpat tulee poistaa neulalämmönsiirtimistä vasta ennen lämmönsiirtimen täyttöä lämmönsiirtonesteellä. Verkosto tulee täyttää rauhallisesti käsipumpulla siten, että ensin täytetään ja ilmataan runkojohto, minkä jälkeen järjestelmällisesti jokainen nousulinja täytetään ja ilmataan. Varsinainen ilmaustyö tulee suorittaa siirrinkohtaisesti. Ilmaustyön aikana verkoston painetasoa tulee seurata ja varmistaa, ettei se missään laske alle ylimmän siirtimen vaatiman painetason. Normaalia käyttötilannetta korkeampi painetaso verkostossa helpottaa ilmaustyön suoritusta.7 Täytön ja ilmauksen jälkeen kiertopumput käynnistetään ja verkoston lämpötila nostetaan tavoitearvoon. Kiertopumppujen annetaan käydä noin 3 tuntia. Sen jälkeen ne pysäytetään ja järjestelmän annetaan tasaantua esimerkiksi yön yli. Tämän jälkeen ilmataan uudestaan tarkkaillen samalla painetta. Vesi-glykoli-liuosta lisätään tarvittaessa. Kun verkosto on ilmattu ja täytetty oikeaan paineeseen, pumppu käynnistetään uudestaan. Ilmaus saatetaan joutua toistamaan jonkin ajan kuluttua. Laitteiston omistaja/huoltaja/asentaja vastaa siitä, että putkiston täyttöaste lämmönsiirtonesteellä on 100 %. Liuosverkosto tulee ilmata useaan kertaan, jotta nesteeseen liuenneet mikrokuplat saadaan poistettua. Valmistajan suosittelema vähimmäistaso ilmauksen suhteen on seuraavanlainen: - Ensimmäisen käyttökuukauden aikana viikottain. - Ensimmäisen käyttövuoden aikana kuukausittain. - Jatkossa vähintään kerran vuodessa.8 Nestevirtaaman tasapainotus ja säätö nestekiertoisessa, epäsuorassa, LTO- verkostossa. Ilmanvaihdon nestekiertoisessa LTO- verkostossa pumpun liuosvirtaama mitataan pumpun luona olevalta linjasäätöventtiililtä. Pumppu sijaitsee tyypillisesti poistopatterin ja 3-tie venttiilin välissä siten, että pumppu imee poistopatterilta palaavaa lämmintä liuosta. Vaihe 1: Tulo- ja poistopatterilla sekä kolmitieventtiilin ohitushaarassa olevat linjasäätöventtiilit pidetään täysin auki. Kolmitieventtiili pidetään täysin auki, eli liuosvirtaamaa kierrätetään tulo- ja poistopatterin välillä Jos LTO- piirissä on useita rinnakkaisia poistopattereita, säädetään poistopatterikohtaisilla linjasäätöventtiileillä kullekin poistopatterille niiden mitoitusvirtaama. Vastaavasti jos LTO- piirissä on useita rinnakkaisia tulopattereita, säädetään tulopatterikohtaisilla linjasäätöventtiileillä kullekin tulopatterille niiden mitoitusvirtaama. Jos on käytettävissä kierroslukusäädettävä pumppu (taajuusmuuttaja ohjausta tai EC- moottorilla varustettu pumppu), pumpun yhteydessä sijaitsevalla kertasäätöventtiilillä ei kuristeta virtaamaa. Tällöin LTO- piirin liuosvirtaama haetaan sopivalla pumpun pyörimisnopeudella. Jos kyseessä on vakionopeuspumppu, säädetään pumpun luona olevalla linjasäätöventtiilillä liuosvirtaama halutuksi. Vaihe 2: Kun LTO- piirin kokonaisvirtaama on säädetty, pakotetaan kolmitieventtiili 50 % auki olevaan asentoon. Tämän jälkeen tasapainotetaan tulopatterin (tai tulopattereiden) ja kolmitieventtiilin ohitushaaran välinen liuosvirtaama yhtä suuriksi kuristamalla kolmitieventtiilin ohitushaaran linjasäätöventtiiliä. LTO- piirin tulopatterin liuosvirtaaman puolittuessa, LTO- patterin nestepuolen virtausvastus (painehäviö) laskee noin neljäsosaan. Mikäli pumppu käy vakio kierrosnopeudella, kasvaa LTO- verkoston kokonaisliuosvirtaama tässä säätötilanteessa. Käytettäessä ohjaustapaa, missä pumppu pitää yllä vakio paine- eroa poistopattereille menevän ja sieltä palaavan putkiston välillä, pysyy LTO- verkoston kokonaisliuosvirtaama säätötilanteessa vakiona. Ilmanvaihdon epäsuoran LTO- järjestelmän seuranta LTO- järjestelmän nestevirtaama tulee mitata pumpun läheisyydessä sijaitsevalla virtausmittarilla ja mittaustuloksen tulee näkyä rakennusautomaatiojärjestelmässä (esim. Siemens Oy MAGFLO mittari tai Grundfos Oy Vortex VFI mittari). Virtausmittarin tulee olla soveltuva glykolinesteille, joiden vahvuus on tilavuusprosenttia. Virtausmittari voi olla myös integroituna pumppuun. Mikäli LTO-9 verkoston nestevirtaama poikkeaa yli 10 % mitoitusarvosta kun LTO- järjestelmässä ei ole tehonrajoitustoimintaa päällä, tulee valvomoon hälytys. LTO- järjestelmän lämmönsiirtimien ilmamäärät tulee saattaa jatkuvan seurannan piiriin ja mittaustulos tulee esittää rakennusautomaatiojärjestelmässä. LTO- siirtimien ilmamäärät voidaan määrittää esimerkiksi LTO- siirrintä palvelevan puhaltimen / puhaltimien imukauluksen yli tapahtuvalla paine- eromittauksella ja laske ilmamäärä rakennusautomaatiojärjestelmässä puhaltimen k- kertoimen avulla. Periaatekytkentä LTO- verkostosta, jossa yksi tulo- ja yksi poistopatteri. Kuvassa sinisellä esitetyt suureet tulisivat näkyä valvomossa. LTO- järjestelmän tuloilman lämpötilasuhde tulee saattaa myös jatkuvan seurannan piiriin. Nestekiertoisen, epäsuoran, LTO- järjestelmän tuloilman lämpötilasuhde määritetään seuraavasti. ε = (TE1-TE0) /(TE2-TE0) missä: TE0 on ulkoilman lämpötila [ C] TE1 on tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen [ C] TE2 on poistoilman lämpötila ennen LTO:ta [ C] Lämpötilahyötysuhteen vieressä tulee valvomossa näkyä LTO:n läpi ajettava tulo- ja poistoilmavirtaamat sekä LTO- piirin nestevirtaama, jotta nähdään millä tulo- ja poistoilmavirtojen suhteella lämpötilahyötysuhde on mitattu. Mittaustulosta tulee verrata laitetoimittajan mitoitusdokumentissa olevaan suunnitteluarvoon. Vertailu tulee tehdä ulkoilman lämpötilan ollessa alle 0 C, kun LTO- järjestelmän ei ole tehonrajoitustilassa.10 Retermia laitteiden tuenta ja hoitotasot Retermia laitteiden tuenta suoritetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Retermia runkoon neulalämmönsiirrin Neulalämmönsiirrin kiinnitetään ruuveilla tukirakenteeseen. Seinän ja neulalämmönsiirtimen rungon väli tiivistetään tiivistemassalla sekä L-listalla molemmilta sivuilta ja yläreunasta. Kun Retermia runkoon valmistetut neulalämmönsiirtimet asennetaan ulko- tai jäteilmasäleikön tilalle, voidaan neulalämmönsiirtimen tuenta tehdä ulkoseinästä kolmiotuennalla, jos seinärakenteen lujuus tämän sallii. Retermia runkoon neulalämmönsiirtimen kolmiotuennan periaate Toinen vaihtoehto on tukea neulalämmönsiirrin vesikattopinnasta tai IV- kammion lattiasta. Neulalämmönsiirtimen eteen ja/tai jälkeen tulee asentaa hoitotasot turvakaiteilla, mikäli neulalämmönsiirtimen turvallinen huoltaminen tätä edellyttää. Ilmanottokatos, ilmankäsittelykatos, ulospuhalluskatos ja LTOH- huippuimuri LTO- katosten ja LTO- huippuimureiden tuenta suoritetaan LTO- laitteen alapohjassa olevien kulmarautojen avulla rakenneaineisen tukipiipun kylkiin. Retermia Oy toimittaa tiivistelevyn, joka asennetaan Retermia laitteen alapohjan ja tukipiipun yläpinnan väliin. Tukirakenteisen piipun valmistus kuuluu IV- tai rakennusurakkaan (IU / RU). Retermia Oy toimittaa rakenneaineisen tukipiipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Tukipiipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian11 toimittamia mittakuvia. LTO- katosten ja LTO- huippuimureiden alle rakennettava rakenneaineinen tukipiippu Jos Retermia laitteen ja tukipiipun yhteenlaskettu korkeus on yli 1300 mm katon pinnasta, tulee laite varustaa hoitotasoilla. Hoitotasot tulee asentaa vähintään LTOlaitteen kahdelle pitkälle sivulle. Hoitotasoja ei tarvita laitteen sillä sivulla, jossa on huoltokannen saranointi ja liuoslaipat. Hoitotason korkeuden tulee olla tukipiipun yläpinnan tasalla. LTO- katosten ja LTO- huippuimureiden hoitotasojen asennusperiaate12 Retermia runkoon valmistetut neulalämmönsiirtimet Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirtimen rakenne on sellainen, että se estää lumen tunkeutumisen ilmanottokammioihin ja suodattimiin kun se asennetaan rakennuksen ulkoseinälle. Neulalämmönsiirrintoimittaja peittää lämmönsiirtimien välit ja reunat teräslevyrakenteilla siten, että ilmavuotoja siirtimien ohi ei ole. Työmaalla urakoitsija liittää Retermia- osan IV-kammioon tai ulkosäleikköön ja viemäröi pesuvesiyhteen vesilukon kautta lämpimän tilan lattiakaivoon. Pesuvesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU). Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin. Retermia runkoon neulalämmönsiirtimen huolto tapahtuu kohteesta riippuen joko: a) Päältä avattavan huoltokannen kautta, jolloin neulalämmönsiirtimen yläpuolella tulee olla vähintään 1300 mm esteetöntä tilaa huollon suorittamista varten b) Neulalämmönsiirtimen molemmin puolin sijaitsevien, vähintään 900 mm pituisten, huoltokammioiden kautta. Neulalämmönsiirtimen tuenta kuuluu rakennus- tai ilmanvaihtourakkaan (RU / IU). Kun Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin asennetaan ulko- tai jäteilmasäleikön tilalle, tuetaan neulalämmönsiirin joko vesikattopinnasta tai ulkoseinästä kolmiotuennalla rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.13 Lämpöeristettyyn Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin Lämpöeristettyyn Retermia runkoon tehty kanavapatteri varustetaan omalla konesokkelilla. Neulalämmönsiirtimen runko on rakenteeltaan: pelti- villa- pelti, eristeenä 50 mm mineraalivilla. Lämpöeristettyyn neulalämmönsiirtimen pohjavadilla oleva pesu- ja kondenssivesiyhde on viemäröity valmiiksi neulalämmönsiirtimen huoltopuolelle Retermian tehtaalla. Lämpöeristettyyn Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin Työmaalla urakoitsija liittää Retermia-osan IV-koneeseen, IV- kammioon tai IVkanavaan ja viemäröi pesuvesiyhteen vesilukon kautta lattia- tai rasvanerotuskaivoon (keittiön poisto). Pesu- ja kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU). Lämpöeristettyyn Retermia runkoon neulalämmönsiirtimen huolto tapahtuu kohteesta riippuen joko: a) Päältä avattavan huoltokannen kautta, jolloin neulalämmönsiirtimen yläpuolella tulee olla vähintään 1300 mm esteetöntä tilaa huollon suorittamista varten b) Neulalämmönsiirtimen molemmin puolin sijaitsevien, vähintään 900 mm pituisten, huolto- osien kautta.14 Ilmanottokatos, ilmankäsittelykatos Ilmanottokatos ja ilmankäsittelykatos asennetaan tukirakenteisen piipun päälle ilmanvaihtourakoitsijan toimesta. Ilmankäsittelykatoksessa on neulalämmönsiirtimen jälkeen suodatin (suodatusluokka tyypillisesti F7 / F8). Ilmanottokatokset varustetaan päältä avattavalla huoltokannella. Retermia Oy toimittaa Ilmanottokatoksen tukipiipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Tukipiipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian toimittamia mittakuvia. Urakoitsijan tulee varmistaa Ilmanottokatoksen pohjassa sijaitsevan raitisilmakanavan koko (leveys ja syvyys) ennen tilausta. ilmanottokatos Mikäli ilmanottokatosta käytetään kesällä tuloilman viilennykseen, on laitteen pohjassa tällöin kondenssivesiyhteitä. Kondenssivesiyhteet tulee viemäröidä lämpöeristettynä ja tarvittaessa saattolämmitettynä vesilukon kautta lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. Kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU).15 Ulospuhalluskatos Ulospuhalluskatos asennetaan tukirakenteisen piipun päälle ilmanvaihtourakoitsijan toimesta. Ulospuhalluskatokset varustetaan päältä avattavalla huoltokannella. Retermia Oy toimittaa ulospuhalluskatoksen tukipiipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Tukipiipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian toimittamia mittakuvia. Urakoitsijan tulee varmistaa ulospuhalluskatoksen pohjassa sijaitsevan jäteilmakanaan koko (leveys ja syvyys) ennen tilausta. Ulospuhalluskatos Ulospuhalluskatoksen alapinnan vesikattopinnan väliin tulee asentaa tuulensuojalevy. Tuulensuojalevyn alapinta jää 50 mm irti vesikattopinnasta. Tuulensuojalevyjen valmistus ja asentaminen kuuluvat ilmanvaihtourakkaan (IU). Retermia toimitus sisältää tuulensuojalevyjen asennukseen tarvittavat kiinnikkeet. Yleisilmanvaihdon ulospuhalluskatoksen pesuvesiyhteitä ei tarvitse viemäröidä vaan pesuvesi voidaan johtaa patterin kulmista katolle. Mikäli poistoilma on kosteaa (uimahallitila tms.), tulee pesu- ja kondenssivesiputkisto putkittaa vesilukon kautta lämpöeristettynä, ja tarvittaessa saattolämmitettynä, lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. Vesilukko tulee sijoittaa lämpimään tilaan. Keittiön rasvanpoiston ulospuhalluskatoksen pesuvesiputkisto tulee viemäröidä rasvanerotuskaivoon. Pesu- ja kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU).16 LTO- huippuimuri Lämmöntalteenottohuippuimuri (LTOH) sisältää laitteen keskellä olevan huippuimurin ja huippuimurin ympärillä olevan neulalämmönsiirtimen. LTO -huippuimuri on varustettu avattavilla kansilla lämmönsiirtopintojen puhdistamiseksi Retermia Oy:n painepesutekniikalla. Huippuimuri on varustettu saranoidulla kippikehyksellä. Poistoilmakanava on mahdollista nuohota LTOH laitteen kautta. LTO- huippuimuri (LTOH) Retermia Oy toimittaa LTO- huippuimurien piipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Piipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian toimittamia mittakuvia. LTO- huippuimurin alapinnan vesikattopinnan väliin tulee asentaa tuulensuojalevy. Tuulensuojalevyn alapinta jää 50 mm irti vesikattopinnasta. Tuulensuojalevyjen valmistus ja asentaminen kuuluvat ilmanvaihtourakkaan (IU). Retermia toimitus sisältää tuulensuojalevyjen asennukseen tarvittavat kiinnikkeet. LTOH- laitteen puhaltimen kytkentä ja turvakytkimen asennus kuuluvat sähköurakkaan (SU).17 LTO- huippuimurin toimitukseen liittyvät urakkaraja LTOH- laitteen sähköistäminen18 Yleisilmanvaihdon LTO- huippuimurin pesuvesiyhteitä ei tarvitse viemäröidä vaan pesuvesi voidaan johtaa patterin kulmista katolle. Mikäli poistoilma on kosteaa (uimahallitila tms.), tulee pesu- ja kondenssivesiputkisto putkittaa vesilukon kautta lämpöeristettynä, ja tarvittaessa saattolämmitettynä, lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. Vesilukko tulee sijoittaa lämpimään tilaan. Keittiön rasvanpoiston LTO- huippuimurin pesuvesiputkisto tulee viemäröidä rasvanerotuskaivoon. Pesu- ja kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU). Samankaltaiset tiedostot
ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO Asennus LTO-verkosto sivu 3 LTO-patterien asennus sivu 3 IV-koneen väliosa sivu 4 Retermia runkoon sivu 4 Katokset sivu 5 (ilmanotto-, poistoilma- ja ilmankäsittelykatokset) Lisätiedot LTO-HUIPPUIMURI (LTOH)
LTO-HUIPPUIMURI (LTOH) Huippuimurin ympärille rakennettavaa neulalämmönsiirrintä kutsutaan nimellä LTO-huippuimuri, lyhyemmin LTOH. LTO-huippuimuri (LTOH) LTO-huippuimuri valmistetaan rakentamalla huippuimurin Lisätiedot Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy
Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio Lisätiedot Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin Lisätiedot ECONET. Nestesiirrinyksikkö
Nestesiirrinyksikkö Toukokuu 2007 Sisällysluettelo Nestesiirrinyksikkö, toimitusrajat...3 Nestesiirrinyksikkö, kokoonpano ja laitteisto...5 Varaosaluettelo...7 8490 FI 2007.05 Sivu 2 Oikeus muutoksiin Lisätiedot LTO-huippuimuri (LTOH)
Huippuimurin ympärille rakennettavaa neulalämmönsiirrintä kutsutaan nimellä LTO-huippuimuri, lyhyemmin LTOH. LTO-huippuimuri valmistetaan rakentamalla huippuimurin ympärille neulalämmönsiirrin Retermian Lisätiedot Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014
Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa Lisätiedot Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.
Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A, Lisätiedot JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5 Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R
FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi Lisätiedot ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ
ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta Lisätiedot Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035
Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Sisältö Jakokeskus 3 Asennus 3 Putkien asennus 4 Putkien yhdistäminen jakokeskukseen 4 Sekoitusyksikön asentaminen (lisävaruste) 5 Lisätiedot Milloin CE-merkintä on pakollinen? Tuoteuutuuksia NUMERO 2/2013. Haastattelimme Kirsi Martinkauppia ja Mikko Nymania.
RETERMIA NEWS NUMERO 2/2013 Milloin CE-merkintä on pakollinen? Haastattelimme Kirsi Martinkauppia ja Mikko Nymania. Tuoteuutuuksia Uusi neulalämmönsiirrinmallisto ja EC -puhaltimilla varustetut LTO -huippuimurit Lisätiedot Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3
Huolto-ohje Sivu 1/7 Huolto-ohje Sisällysluettelo Huolto-ohje Sivu /7 1. Yleistä.... Lämmöntalteenottoyksikkö (LTO-yksikkö)....1. Ulkoasenteinen malli [U-]..... Sisäasenteinen malli [S- tai SL-]... 5.. Lisätiedot RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT
RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT 1 YLEISTIEDOT 1.1 Mitoituskohde päivämäärä 1.2 Paikkakunta 1.3 Suunnittelija Yhteystiedot: Puhelin Faksi 1.4 Kohde on: saneeraus uudistuotantoa 1.5 Kohde on: Teollisuuskohde Lisätiedot Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.
7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän Lisätiedot OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat
OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen Lisätiedot Maakylmä Technibel Konvektorit
Maakylmä Maakylmä on järkevä ja todella edullinen tapa hyödyntää kylmää kallion ja pintamaan ilmaisenergiaa. Omakotitaloa voidaan jäähdyttää joko maalämpöpumpun avulla porakaivosta tai hyödyntämällä maakeruuputkiston Lisätiedot KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio Lisätiedot linjasäätöventtiili MSV-F
Kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili Käyttö on kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili käytettäväksi vesimäärän rajaamiseen keskuslämmitys -, kaukolämmitys - ja jäähdytysverkostoissa. Lisätiedot 12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot 18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN
IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä Lisätiedot TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet
TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus Lisätiedot Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.
Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana Lisätiedot UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet
L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor Lisätiedot RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211
RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMMATIOJÄRJESTELMÄ SÄÄTÖJEN MITTAUSSEURANTA-AJOJEN TOIMINTAOHJE 1 Säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset Lisätiedot Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.
Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili Lisätiedot MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE
MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Ilmastoinnin muovikanavisto 15.7.2013 Muovikanavan käytön rajoitukset: Muovikanaviston käyttö rajataan P3-luokan rakennuksiin ja yhteen asuntoon. Luokkavaatimus Lisätiedot AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ
AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien Lisätiedot Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE
LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja... Lisätiedot Putken korjaus ja huolto
Putken korjaus ja huolto Laaja valikoima samalta toimittajalta. Ainutlaatuisen kestävät rakenteet. Nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä. Tyyppi Mallien määrä Sivu Koepainepumput 2 9.2 Putkenjäädyttimet Lisätiedot Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen
ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa Lisätiedot OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0
OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata Lisätiedot ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU
Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301) Lisätiedot KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille
Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010) Lisätiedot VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin:
KL KYKNNÄ 1.09.100F 6.6.2008 ALLOX ALLOX igit S KL ALLOX 95 KL KNINN OHJ Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät ALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: ALLOX IGI S KL / ALLOX 130 KL / ALLOX 75 KL / ALLOX Lisätiedot KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen
KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen ALUSTAVA Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Lisätiedot ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA
HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto... Lisätiedot Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet
Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina Käyttöohjeet Tiedot & Asennus Tekniset tiedot: Uppokamiina 3mm merialumiinia (AlMg3) Kolme kiinnityskorvaa Ilmanottoa säätelevä kansi Teräksinen ilmanohjauspelti Lisätiedot SolarMagic asennus ja sijoitusopas
SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman Lisätiedot OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL
OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET tuotesarjat ECF ja ECFL Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Putkistoliitännät Puhallinkytkennät Lisätiedot AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon Lisätiedot IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA
10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 Lisätiedot Komposiitti- ja valumarmorialtaat
Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeen käännös
0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden Lisätiedot PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo Lisätiedot Vettä ja lämpöä turvallista asumista
E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon Lisätiedot Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT
Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa. Lisätiedot ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT A. Asennusohje B. Huolto-ohje C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus A. ASENNUSOHJE YLEISTÄ Vesipatterit voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon, Lisätiedot Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165
Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto... Lisätiedot KÄYTTÖOHJE MDG pumput
KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3 Lisätiedot Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin
Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Hydrocell Oy Energiansäästön, lämmönsiirron ja lämmöntalteenoton asiantuntija www.hydrocell.fi NAAVATAR järjestelmä Lisätiedot DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT
DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista Lisätiedot Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet
Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta Lisätiedot TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m
MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Lisätiedot Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali
Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt) Lisätiedot ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus
INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... Lisätiedot TA-COMPACT-P. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV)
Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV) IMI TA / Säätöventtiilit / Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- Lisätiedot ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN
Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause Lisätiedot Astianpesu EFT3 - Tappimattokone 3 tankkia
PROJEKTI # Astianpesu Syöttösuunta Oikea-->Vasen Vasen-->Oikea Käyttöenergia: Sähkö Höyry OPTIOT KONEESEEN (ERILLISHINTA) Eri syöttöalueet: 1.1 mm 1.5 mm 1.8 mm 2.4 mm 3. mm 4. mm 2.9 mm Cross-over Eri Lisätiedot Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin
Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus Lisätiedot Läppäventtiili Eurovalve
Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja Lisätiedot HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.
HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN Lisätiedot Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus
Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään Lisätiedot Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.
Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa Lisätiedot Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät
0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat Lisätiedot Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT
I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa. Lisätiedot Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston Lisätiedot YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI
YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................ Lisätiedot Like a Breath of Fresh Air. Enervent CHG Esilämmitys ja -jäähdytys ilmanvaihtolaitteelle
Like a Breath of Fresh Air Enervent CHG Esilämmitys ja -jäähdytys ilmanvaihtolaitteelle Energiatehokkuutta ilmanvaihtoon Esilämmityksellä/-viilennyksellä säästät merkittävästi energiaa Miten esilämmitys/-viilennys Lisätiedot Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje
Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje 03/2009 Yleistä, painot ja vastalaipan mitat Yleistä Ulospuhallushajoitin EYMA:n ja ilmanottolaite DYMA:n rakenne, mitat ja toiminta on selostettu Lisätiedot Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla
Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje. Lisätiedot Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND
Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien Lisätiedot Kotimaiset Kupariputket
pikaopas LV-putkien asennukseen Kotimaiset Kupariputket Kupariputki on helposti asennettava ja kestävä materiaali, josta on käyttöputkistoissa 100 vuoden ajalta hyvät käyttökokemukset. Huolellisesti ja Lisätiedot Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M
Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Tuote- ja laitekuvaus Kuva 1. MSV-I Kuva 2. MSV-M MSV-I linjasäätöventtiiliä sekä MSV-M sulkuja tyhjennysventtiiliä suositellaan Lisätiedot Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila
Lämmöntalteenoton asiantuntija Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila Oy Hydrocell Ltd perustettiin vuonna 1993 Toimipaikka Järvenpäässä Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.
ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa Lisätiedot EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE
EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät... Lisätiedot PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä. Lisätiedot Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3
Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi. Lisätiedot DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin
DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon Lisätiedot Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili
Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja Lisätiedot Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti Lisätiedot Lattialämmitysjärjestelmän säätö
Lattialämmitysjärjestelmän säätö Marraskuu 2012 1 SISÄLTÖ 1 ENERLINE- LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT... 2 2 LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄN SÄÄTÖ... 2 2.1 Enerline- lattialämmitysjärjestelmän jakotukkien Lisätiedot ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE
1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO Lisätiedot Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako
5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa Lisätiedot Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo Lisätiedot TUOTE- HINNASTO 2.3.2015 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET LISÄVARUSTEET MAAKYLMÄJÄRJESTELMÄT SUODATTIMET JA MUUT TARVIKKEET SunAIR LTO-laitteiden valintaopas www.airwise.fi \ SunAIR-LTO-laitteet \ valintaopas www.airwise.fi Lisätiedot LIUOSJÄÄHDYTTIMET. PMLJ- ja PMLJ-V -liuosjäähdyttimet
LIUOSJÄÄHDYTTIMET PMLJ- ja PMLJ-V -liuosjäähdyttimet Energiatehokas Tehoalueet 50... 0 Hiljainen, alkaen 35 db() Vakiona integroitu puhaltimen nopeussäätö Ei sähkömagneettista häiriökenttää Suuri tehotiheys Lisätiedot CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje
CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja Lisätiedot monipuolinen ilmaverho
monipuolinen ilmaverho Mitä patentoitu (no.: 4415079 C2) tarjoaa perinteisiin malleihin nähden järjestelmä korkea suojausteho alhainen energia kulutus matala melutaso helppokäyttöisyys ja säätömahdollisuudet Lisätiedot AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin
AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin LÄMPÖPUHALTIMET RASKAISIIN YMPÄRISTÖIHIN AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet raskaisiin ympäristöihin AW-puhaltimet Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute