Source: http://docplayer.pl/1130264-Instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego.html
Timestamp: 2017-01-23 04:38:15+00:00
Document Index: 27871124

Matched Legal Cases: ['art. 23', 'art. 4', 'art. 6', 'art. 13', 'art. 207', 'art. 212', 'art.5']

1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 20112 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE Zakres obowiązywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Terminologia CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Nazwa i adres obiektu Właściciel obiektu Użytkownik obiektu Usytuowanie obiektu Opis ogólny obiektu Funkcja i przeznaczenie obiektu Instalacje i urządzenia techniczne w obiekcie WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU I SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH Zestawienie powierzchni wewnętrznych Grupa wysokości Odległość od obiektów sąsiadujących Parametry pożarowe występujących substancji palnych Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Zagrożenie wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych Kategoria zagrożenia ludzi (ZL) Liczba osób w obiekcie Strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej obiektu i odporności ogniowej elementów budowlanych N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J3 5.11. Stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane Warunki ewakuacji Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja Instalacja wodno-kanalizacyjna Instalacje elektryczne i teletechniczne Przejście kabli przez ściany i stropy Zasilanie instalacji i urządzeń bezpieczeństwa Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe oraz techniczne systemy zabezpieczeń zastosowane w obiekcie Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Oświetlenie awaryjne Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych System sygnalizacji pożarowej Założenia do scenariusza pożarowego Wyposażenie w gaśnice Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO Zagrożenie pożarowe obiektu Potencjalne przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów Drogi rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA BUDYNKU Ogólne zasady użytkowania obiektu czynności zabronione Zasady przechowywania i stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo Zasady utrzymywania instalacji i urządzeń technicznych N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J4 8. ZASADY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY PRODUKCJI PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH I FILMÓW Wymagania dotyczące przygotowania programów telewizyjnych i filmów Przygotowanie programów i filmów Środki inscenizacji Urządzenia elektryczne Materiały zabronione w środkach inscenizacji Rozmieszczenie środków inscenizacji Przechowywanie środków inscenizacji Wymagania przeciwpożarowe dla toku prób i nagrań Wymagania ogólne Wykonywanie efektów specjalnych Programy z udziałem publiczności i filmy z udziałem statystów Wymagania przeciwpożarowe dotyczące przygotowania programów i filmów telewizyjnych przez Podmioty Zewnętrzne OKREŚLENIE WYPOSAŻENIA W WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY ICH DOBORU I PODSTAWOWE ZASADY UŻYWANIA Oznaczenia stosowane na gaśnicach Zasady doboru gaśnic Zasady rozmieszczenia gaśnic w obiekcie Wymagana liczba gaśnic w obiekcie Zasady obsługi i bezpiecznego użycia gaśnic Gaśnice proszkowe Użycie gaśnic proszkowych (gaśnice z wężem) Użycie pozostałych gaśnic proszkowych Gaśnice śniegowe Użycie gaśnic śniegowych Zasady gaszenia pożarów gaśnicami N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J5 9.7. Zasady obsługi i bezpiecznego użycia hydrantów wewnętrznych SPOSOBY PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM GAŚNIC I STOSOWANYCH W OBIEKCIE INSTALACJI TECHNICZNYCH I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH Gaśnice proszkowe Gaśnice śniegowe Hydranty wewnętrzne Sygnalizacja alarmu pożaru (SAP) Dokumentowanie przeglądów i konserwacji ZADANIA I OBOWIĄZKI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Obowiązki właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu Obowiązki wszystkich pracowników Obowiązki osób kierujących pracownikami i współpracownikami Obowiązki pracowników dozoru obiektu (ochrony, portierów) SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Organizacja prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Obowiązki osób związanych z pracami niebezpiecznymi pożarowo, w zakresie zachowania bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie Wytyczne zabezpieczenia miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Przykłady zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA Alarm pożarowy inicjowany przez System Sygnalizacji Pożarowej Postępowanie w przypadku powstania pożaru do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP oraz współdziałanie z kierującym akcją ratowniczą Zasady alarmowania w przypadku powstania pożaru i innego zagrożenia Akcja ratowniczo-gaśnicza Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia Alarmowanie telefoniczne Państwowej Straży Pożarnej Zabezpieczenie pogorzeliska N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J6 14. SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI LUDZI Znaki bezpieczeństwa i ewakuacyjne Zasady ogólne prowadzenia ewakuacji Miejsce zbiórki ewakuowanych osób Cel przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych Sposoby praktycznego sprawdzania warunków ewakuacji SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI ORAZ Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI Szkolenie wstępne Szkolenie okresowe Szkolenie informacyjne WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH WYBRANE PRZEPISY ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA CENTRUM PRODUKCJI FILMOWO TELEWIZYJNEJ ATM STUDIO Załącznik nr 1 Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo Załącznik Nr 2 Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo Załącznik nr 4 Oświadczenie pracownika Załącznik nr 5- Arkusz zmian wprowadzonych do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Załącznik nr 6 CZĘŚĆ GRAFICZNA N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J7 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie warunków ochrony przeciwpożarowej istniejących w pomieszczeniach zespołu budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO przy ul. Wał Miedzeszyński 384 w Warszawie oraz sposobów zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu i przygotowania go do działań ratowniczo-gaśniczych. Opracowanie Instrukcji miało na celu ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym itp., jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji obiektu. W zakres opracowania wchodzi opis rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa budynku, bezpieczeństwa ludzi oraz środków dotyczących ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru. W instrukcji przedstawiono również warunki ochrony przeciwpożarowej, wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, sposoby obsługi gaśnic i hydrantów oraz telefony alarmowe. Przedstawiono też warunki ewakuacji osób i mienia. W Instrukcji zawarte są wytyczne do prowadzenia prac pożarowoniebezpiecznych. ZGODNIE Z 6 UST. 9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIZ DNIA 7 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO POWINNA BYĆ PRZECHOWYWANA W MIEJSCU DOSTĘPNYM DLA EKIP RATOWNICZYCH 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Instrukcja została opracowana na podstawie 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, Nr 109 poz. 719), w oparciu o inne obowiązujące przepisy, Polskie Normy, dokumentację projektową oraz informacje uzyskane od Użytkownika. N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J8 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), zwana dalej Ustawą definiuje ochronę przeciwpożarową jako kompleks zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Zgodnie z art ) Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany: 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa wyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, przejmuje w całości lub w części ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów zostały ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719). Rozporządzenie to ponadto nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników 8 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J9 obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającej w szczególności: 1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem, 2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, 3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, 4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane, 5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, 6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji, 7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami, 8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, 9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję. N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J10 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3.1. Zakres obowiązywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Podczas eksploatacji obiektu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, co pozwala ograniczyć możliwości powstania oraz rozprzestrzeniania się pożaru, a także zapewnia niezbędne środki ratownicze w przypadku, gdy pożar zaistnieje. Postanowienia Instrukcji obowiązują wszystkich pracowników oraz inne osoby wykonujące prace na terenie zespołu budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO przy ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie. Przyjęcie do wiadomości postanowień Instrukcji pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia pracownika stanowi Załącznik Nr 4 do Instrukcji. Oświadczenie należy włączyć do akt osobowych pracownika. DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INSTRUKCJĄ I PRZESTRZEGANIA JEJ USTALEŃ ZOBOWIĄZANI SĄ WSZYSCY PRACOWNICY ZESPOŁU BUDYNKÓW CENTRUM PRODUKCJI FILMOWO- TELEWIZYJNEJ ATM BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY I ZAJMOWANE STANOWISKO Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników przedsiębiorstw i firm prowadzących działalność lub wykonujących prace na terenie zespołu budynków Centrum Produkcji Filmowo- Telewizyjnej ATM STUDIO. Obowiązek stosowania się do postanowień Instrukcji powinien być zawarty w każdej umowie, na podstawie której pracownicy firm zewnętrznych wykonują prace na terenie zespołu budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO. Obowiązek zapoznania tych osób z Instrukcją lub jej wybranymi postanowieniami (np. w zakresie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych) spoczywa na zlecającym prace. 10 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J11 Wykonawcy ponadto zobowiązani są zapoznać z treścią Instrukcji swoich pracowników, którzy potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień własnoręcznym podpisem na oświadczeniach. Postanowienia zawarte w niniejszej Instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz innych aktów normatywnych. WARUNEK ZAPOZNANIA Z INSTRUKCJĄ I PRZESTRZEGANIA JEJ USTALEŃ POWINIEN BYĆ ZAWARTY W KAŻDEJ UMOWIE, NA PODSTAWIE KTÓREJ ZEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (FIRMY) PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE ZESPOŁU BUDYNKÓW CENTRUM PRODUKCJI FILMOWO-TELEWIZYJNEJ ATM STUDIO 3.2. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Termin następnej aktualizacji wyznacza się na maj Aktualizacja instrukcji może być dokonywana wyłącznie przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, określone w Ustawie. Wszelkie zmiany dotyczące Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego udokumentować zgodnie z arkuszem zmian Załącznik nr Terminologia W celu ułatwienia zrozumienia używanych dalej określeń, których znaczenie w rozumieniu Ustawy odbiega od interpretacji potocznej, poniżej podano definicje najważniejszych pojęć stosowanych w instrukcji. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J12 1) ochronie przeciwpożarowej - rozumie się przez to realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia, życia lub mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, 2) pożarze - rozumie się przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne, 3) zagrożeniu pożarowym rozumie się przez to prawdopodobieństwo (możliwość) powstania zjawiska pożaru, 4) zagrożeniu wybuchem rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon /iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia/ wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia, 5) innym miejscowym zagrożeniu - rozumie się przez to inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne i ekologiczne), a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia, 6) zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia - rozumie się przez to zapewnienie nieruchomościom koniecznych warunków ochrony technicznej oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 7) działaniach ratowniczych - rozumie się przez to każdą czynność podjętą w celu ratowania życia, zdrowia i mienia, a także likwidację źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 8) bezpieczeństwie pożarowym - rozumie się przez to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemów zabezpieczeń oraz prowadzenia działań zapobiegawczych, 12 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J13 9) materiałach niebezpiecznych pożarowo - rozumie się przez to następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C), c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, g) materiały mające skłonności do samozapalenia, h) materiały inne niż wyżej wymienione jeśli sposób ich składowania przetwarzania lub innego wykorzystywania może spowodować powstanie pożaru, 10) cieczy palnej - rozumie się przez to ciecz o temperaturze zapłonu do 328,15 K (55 C), 11) strefie pożarowej - rozumie się przez to przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni, 12) strefie zagrożenia wybuchem - rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości, 13) kategorii zagrożenia ludzi rozumie się przez to kwalifikację budynku jego części lub pomieszczenia ze względu na funkcję: a) ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, b) ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych, c) ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II, d) ZL IV - mieszkalne, e) ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II, N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J14 14) terenie przyległym - rozumie się przez to pas terenu wokół obiektu, o szerokości równej minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów z uwagi na wymagania bezpieczeństwa pożarowego określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), zwanych "przepisami technicznobudowlanymi"; 15) urządzeniach przeciwpożarowych należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych, 16) sprzęcie i urządzeniach ratowniczych - rozumie się przez to przedmioty, narzędzia, maszyny i urządzenia na stałe związane z budynkiem, obiektem lub terenem, uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w warunkach pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 17) przeciwpożarowym wyłączniku prądu - rozumie się przez to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, 18) systemie oddymiania rozumie się przez to urządzenia montowane w górnych częściach klatek schodowych i pomieszczeń uruchamiane w przypadku nagromadzenia się gorących 14 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J15 gazów i dymów pożarowych w celu ich odprowadzenia drogą wentylacji naturalnej lub wymuszonej, uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu, 19) warunkach ewakuacji - rozumie się przez to zespół przedsięwzięć oraz środków technicznoorganizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, 20) ewakuacji rozumie się przez to uporządkowany ruch osób do miejsca bezpiecznego w przypadku pożaru lub innego niebezpieczeństwa, 21) miejscu bezpiecznym rozumie się przez to miejsce, w którym pożar nie zagraża ludziom, 22) długości przejścia ewakuacyjnego rozumie się przez to odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do osi wyjścia na drogę ewakuacyjną, mierzona wzdłuż osi przejścia, 23) długości dojścia ewakuacyjnego jest to odległość od drzwi wyjściowych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku albo do drzwi przeciwpożarowych klatki schodowej lub drzwi przeciwpożarowych przedsionka klatki schodowej, mierzona wzdłuż osi dojścia, 24) oświetleniu ewakuacyjnym rozumie się przez to dodatkowe oświetlenie w budynku zapewniające łatwe i pewne wyjście z budynku na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, powodującego zanik oświetlenia podstawowego. 4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 4.1. Nazwa i adres obiektu Zespół budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J16 4.2. Właściciel obiektu ATM STUDIO sp. z o.o. ul. Biały Kamień 3 Warszawa 4.3. Użytkownik obiektu Użytkownikiem obiektu jest ATM STUDIO Sp. z o.o. oraz inne firmy wynajmujące powierzchnię Usytuowanie obiektu Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Wał Miedzeszyński 384 w Warszawie, działka, na której znajduje się obiekt, ograniczona jest przebiegiem ulic ul. Jeziorowej i Panoramy. Wjazd na teren działki jest od ul. Wał Miedzeszyński Opis ogólny obiektu Obiekt składa się z trzech budynków przylegających do siebie ścianami. Całość wybudowana została na planie trapezu prostokątnego. Zespół budynków hal zdjęciowych z częścią biurową i magazynową w rozumieniu warunków technicznych stanowi zespół trzech osobnych budynków oddzielonych pionowymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. Zespół budynków składa się z: a) hali zdjęciowej A - powierzchnia użytkowa:1503,80 m 2, - wysokość budynku: 16,00 m, - liczba kondygnacji nadziemnych: 1, Hala w całości stanowi jedną kondygnację o wysokości 16 m. Do hali prowadzą z poziomu parteru dwuskrzydłowe drzwi z zewnątrz. Istnieje możliwość wejścia do hali również od strony magazynu oraz 16 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J17 od strony budynku biurowego. Drzwi prowadzące do hali A z sąsiednich budynków mają klasę odporności ogniowej EI60. b) magazynu - powierzchnia użytkowa:2428,97 m 2, - wysokość budynku: 16,00 m, - liczba kondygnacji nadziemnych: 3, W budynku magazynu zlokalizowane są 2 klatki schodowe: jedna biegnąca przez wszystkie kondygnacje i druga łącząca kondygnacje pierwszą z drugą. Obok klatki schodowej łączącej dwie pierwsze kondygnacje umiejscowiony jest dźwig towarowy. c) budynku biurowego z halami zdjęciowymi B, C, D, E i F - powierzchnia użytkowa: ok. 8004,89 m 2, - wysokość budynku: 16,00 m, - liczba kondygnacji nadziemnych: 4. Budynek biurowy ma 4 kondygnacje, na których znajdują się pokoje biurowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, garderoby, charakteryzatornie, małe salki konferencyjne, podręczne magazynki itp. Wewnątrz budynku, od strony budynku magazynu, zlokalizowanych jest 5 hal zdjęciowych. Wejście do hal B i C, które przylegają do siebie ścianami, zlokalizowane jest na poziomie parteru, a obydwie hale mają wysokość dwóch kondygnacji (ok. 8m każda) i powierzchnię po ok. 775 m 2. Na poziomie drugiej kondygnacji jest wejście techniczne (rampa) do każdej z hal. Do ściany hali C przylega sala kinowa o powierzchni ok. 87 m 2 i wysokości dwóch kondygnacji z osobnym wejściem z poziomu parteru. Hale zdjęciowe D, E i F (zlokalizowane obok siebie) są na trzeciej i czwartej kondygnacji i mają wysokość dwóch kondygnacji (ok. 8 m) każda. Hale D i E mają po ok. 780 m 2, a hala F ok. 497 m 2. Wejścia do tych hal zlokalizowane są na trzeciej kondygnacji, część hali F jest nadwieszona poza obrysem budynku. Do hal B,C prowadzą wejścia od strony bud. biurowego z kondygnacji II,( drzwi EI 60), zaś do hal C, D, E, F, wejścia od strony bud. biurowego z kondygnacji III ( drzwi EI 60). Drzwi prowadzące z pomieszczeń magazynowych mają odporność ogniową EI60. Hale B i C wydzielone są jako odrębna strefa pożarowa. W budynku biurowym są 2 klatki schodowe prowadzące przez wszystkie kondygnacje oraz jedna klatka schodowa prowadząca z parteru na pierwszą kondygnację. Obok klatek schodowych prowadzących przez wszystkie kondygnacje znajdują się szyby windowe, w każdym szybie zlokalizowane są dwa dźwigi osobowe. N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J18 4.6. Funkcja i przeznaczenie obiektu Budynek hali zdjęciowej A w całości pełni funkcje związane z produkcją filmową i telewizyjną odbywa się w nim produkcja programów. Budynek magazynu pełni funkcje typowo magazynowe składowane są w nim rekwizyty i sprzęty niezbędne do prowadzenia nagrań. Budynek biurowy z halami zdjęciowymi pełni funkcje mieszane w halach zdjęciowych B, C, D, E i F prowadzone są nagrania programów, natomiast pozostałe pomieszczenia pełnią funkcje biurowe lub pomocnicze w prowadzeniu nagrań. Na parterze zlokalizowana jest sala kinowa, pokoje produkcji, małe podręczne magazyny, sanitariaty oraz dwa foyer o powierzchni 87 m 2 oraz 312 m 2. W części parteru przylegającej do hali A zlokalizowane są pomieszczenia kuchenne oraz sala konsumpcyjna o pow. ok. 192 m 2. Na drugiej kondygnacji zlokalizowane są szatnie, charakteryzatornie, pokoje produkcji, biura, cztery małe salki konferencyjne, sanitariaty. Na trzeciej kondygnacji zlokalizowane są głównie garderoby i charakteryzatornie oraz małe magazynki i pokoje biurowe oraz sanitariaty. Na kondygnacji czwartej przeważają pokoje biurowe oraz małe boksy magazynowe Instalacje i urządzenia techniczne w obiekcie Budynek wyposażony jest w następujące instalacje i urządzenia techniczne: 1) instalacja elektroenergetyczna, 2) instalacja wodno-kanalizacyjna (w tym hydrantowa), 3) instalacje co, cw i ct 4) instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna, 5) instalacja odgromowa 6) instalacja gazowa 7) instalacje teletechniczne (w tym SAP) Instalacje użytkowe w budynku zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem wymagań stawianych przez Inwestora. 18 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J19 5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU I SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH 5.1. Zestawienie powierzchni wewnętrznych Hala zdjęciowa A Magazyn Budynek biurowy z halami zdjęciowymi Powierzchnia użytkowa 1503,80 m ,97 m 2, 8004,89 m 2 Liczba kondygnacji nadziemnych Grupa wysokości Ze względu na wysokość budynki klasyfikowane są do grupy budynków średniowysokich (SW), o wysokości w przedziale od 12 m do 25m Odległość od obiektów sąsiadujących W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu nie występują obiekty o szczególnym zagrożeniu pożarowym. Budynki obiektu stykają się ścianami stanowiącymi oddzielenia przeciwpożarowe. Odporność ogniowa ścian oddzieleń przeciwpożarowych wynosi EI 120, a zamknięcie w tych ścianach: drzwi i kurtyny pożarowe - EI 60. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego jest wysunięta poza lico ściany zewnętrznej na co najmniej 0,3 m lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosowano pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości 2 m i o odporności ogniowej EI 60. Hala zdjęciowa jest zlokalizowana w odległości powyżej 20 m od budynków zakwalifikowanych jako produkcyjno-magazynowe (PM) i ponad 8 m od budynków zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL). N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J20 5.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych W projektowanej hali zdjęciowej oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie przewiduje się składowania ani magazynowania substancji palnych w ilościach zmieniających klasyfikację pożarową budynku. Elementy wystroju dróg ewakuacyjnych (wykładziny i okładziny) posiadają stosowne dokumenty potwierdzające prawidłowość ich zastosowania Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych nie przekracza 500 MJ/m². Gęstość obciążenia ogniowego w budynku magazynowym wynosi do 4000 MJ/m² Zagrożenie wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych W budynkach oraz ich sąsiedztwie nie przewiduje się pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem. W projektowanych halach zdjęciowych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie przewiduje się składowania ani magazynowania substancji palnych w ilościach zmieniających klasyfikację pożarową budynku Kategoria zagrożenia ludzi (ZL) Ze względu na przeznaczenie budynki obiektu klasyfikowane są w różnych kategoriach: 1) Hala zdjęciowa A przeznaczona na ponad 50 osób zakwalifikowana została do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. 2) Budynek biurowy z halami zdjęciowymi nie zawiera pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 50 osób i zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 3) Budynek magazynowy jest zaklasyfikowany do obiektów produkcyjnych i magazynowych PM mających średnią gęstość obciążenia ogniowego nie większą niż 4000MJ/m 2 20 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J21 5.8. Liczba osób w obiekcie W obiekcie na stałe pracuje ok. 300 osób. Czasowo, w czasie trwania produkcji filmowej lub telewizyjnej, w obiekcie może przebywać znacznie więcej osób (aktorzy, statyści, publiczność, osoby obsługujące produkcję itd.) Strefy pożarowe Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku średniowysokim zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 5000 m 2, w budynku jednokondygnacyjnym ZL I m 2, natomiast w budynku produkcyjno magazynowym PM o gęstości obciążenia ogniowego od 1000 do 2000 MJ/m m 2. Budynek biurowy ZLIII podzielono na dwie strefy pożarowe część biurową i zespół 5 hal zdjęciowych. Powierzchnie poszczególnych stref pożarowych budynku przy takim podziale są mniejsze od dopuszczalnych Klasa odporności pożarowej obiektu i odporności ogniowej elementów budowlanych Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych w dokumentacji projektowej został dobrany zgodnie z wymaganiami wynikającymi z 216 rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Dla budynku hali zdjęciowej wymagana jest klasa odporności pożarowej budynku D natomiast dla budynku biurowego oraz magazynowego klasa odporności pożarowej B. Założenia projektowe dotyczące klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlanych dla klas odporności pożarowej B i D przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli. N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J22 Klasa odporności ogniowej elementów budynku Element budynku Klasa odporności B Klasa odporności D 1. Główna konstrukcja nośna R120 R Stropy REI60 REI Ściany wewnętrzne EI30 (-) Ściany i stropy wydzielające klatkę schodową, REI60 REI30 5. Pomieszczenia, w których są przeciwpożarowe zbiorniki wody, pompownie przeciwpożarowe, maszynownie wentylacji przeciwpożarowej i rozdzielnie elektryczne zasilające urządzenia przeciwpożarowe. REI120 - ściany, REI120 stropy. REI60 - ściany, REI60 stropy Drzwi w ścianie jak w pkt.5 EI60 EI30 Drzwi w przedsionku przeciwpożarowym. E30 do klatki schodowej i EI30 do przedsionka; E15 do klatki schodowej i EI15 do przedsionka; 8. Przepusty instalacyjne w ścianie i stropie oddzielenia przeciwpożarowego. EI120 EI60 9. Biegi, spoczniki i pochylnie /z wyłączeniem konstrukcji stalowej schodów klatek schodowych wydzielonych przedsionkami przeciwpożarowymi/. R60 R Konstrukcja nośna dachu R30 (-) Przekrycie dachu RE30 (-) Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 22 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J23 5.11. Stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane Wszystkie elementy budynku będą spełniają wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia NRO Warunki ewakuacji W budynku z każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi jest zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi". Na podstawie dokumentacji projektowej dokonano następujących ustaleń dotyczących warunków ewakuacji: 1) Do ewakuacji z poszczególnych kondygnacji budynków przewidziano klatki schodowe, obudowane w klasie REI 60, zamykane drzwiami w klasie EIS 30 i oddymiane grawitacyjnie. 2) Długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do ZL III oraz w strefie pożarowej zakwalifikowanej do PM o obciążeniu ogniowym przekraczającym 500 MJ/m 2 przy jednym dojściu nie przekracza 30 m, w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej nie więcej niż 20 m. Przy dwóch kierunkach dojścia nie przekracza 60 m. 3) Długość przejścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do ZL nie przekracza 40 m, natomiast długość przejścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do PM o obciążeniu ogniowym powyżej 500 MJ/m 2 nie przekracza 75 m. 4) Z pomieszczenia przeznaczonych na ponad 50 osób zakwalifikowanych do ZL I oraz z pomieszczeń o powierzchni powyżej 300 m przewidziano co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne. 5) Wyjścia końcowe z klatek schodowych i z budynków mają szerokość odpowiadającą szerokości biegów klatki schodowej. Z każdej klatki schodowej zostały zapewnione niezależne wyjścia na zewnątrz budynku. 6) Szerokość w świetle biegów ewakuacyjnych klatek schodowych nie jest mniejsza niż 1,2 m, a spoczników 1,5 m. Wyjścia końcowe z klatek schodowych i z budynku mają szerokość odpowiadającą szerokości biegów klatek schodowych. Drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz drzwi N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J24 wyjściowe z budynków otwierają sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szerokość otworów w świetle wyjść ewakuacyjnych nie jest niższa od 0,9 m, a szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy i holi) wynosi, co najmniej 1,4 m. 7) Drzwi ewakuacyjne rozsuwane są automatycznie i ręcznie bez możliwości ich blokowania zarówno w przypadku pożaru wykrytego przez system SSP jak i awarii. 8) W hali zdjęciowej wykonano podświetlane znaki ewakuacyjne rozmieszczone zgodnie z Polską Normą 9) W budynku wykonano oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z odnośnymi Polskimi Normami Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej Instalacje użytkowe w budynku zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wymagań stawianych przez Inwestora Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja Urządzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostały wykonane z zachowaniem następujących warunków: palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okładziny są stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach są wykonane z materiałów niepalnych, przewody przechodzące między strefami pożarowymi i przegrody budowlane pomieszczeń wydzielonych pożarowo zostały wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające samoczynnie. Odporność ogniowa przeciwpożarowych klap odcinających zamontowanych na granicach stref pożarowych wynosi EI N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J25 Instalacja wodno-kanalizacyjna Przewody kanalizacyjne i wodociągowe mogą stanowić drogę rozprzestrzeniania się pożaru między strefami pożarowymi zarówno w poziomie jak i w pionie budynku. Szczególnie dotyczy to przewodów wykonanych z materiałów palnych. Z uwagi na to zagrożenie, przy prowadzeniu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zostały wykonane odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe. Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych nie dotyczy pojedynczych przewodów prowadzonych przez pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przewodów o średnicy do 0,04 m prowadzonych przez ściany i stropy o odporności ogniowej mniejszej niż EI Instalacje elektryczne i teletechniczne Instalacja i urządzenia elektryczne zapewnia: ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowych, bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami, ochronę środowiska przed skażeniem i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, spełnienie wymagań przepisów dotyczących projektowania i budowy instalacji urządzeń elektrycznych oraz Polskich Norm. Główne, pionowe ciągi instalacji elektrycznej są prowadzone poza pomieszczeniami użytkowymi Przejście kabli przez ściany i stropy Przejście kabli przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe REI 120 zostały wykonane w przepustach o odporności ogniowej EI 120. Przejścia kabli przez pozostałe stropy są wykonane w przepustach EI 60. N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J26 Zasilanie instalacji i urządzeń bezpieczeństwa Do instalacji i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w razie pożaru zalicza się: instalację oświetlenia ewakuacyjnego, pompownię pożarową. Instalacje bezpieczeństwa zaprojektowane w budynkach spełniają następujące warunki: 1) Źródło zasilania zapewnia dostawę energii w odpowiednio długim czasie. 2) Wszystkie urządzenia, zarówno przez swoją konstrukcję, jak i montaż, zapewniają odporność na oddziaływanie ognia w odpowiednio długim czasie. 3) Obwody instalacji bezpieczeństwa są niezależne od innych obwodów. 4) Urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem są tak dobrane i zainstalowane, aby przetężenie w jednym obwodzie nie zakłócało prawidłowego zadziałania w innym obwodzie instalacji bezpieczeństwa. 5) Urządzenia zabezpieczające i sterownicze zostały wyraźnie oznaczone i zgrupowane w przestrzeniach dostępnych dla uprawnionego personelu. 6) Instalacje bezpieczeństwa są zasilane kablami PH 90 lub P90 w zależności od wymaganej średnicy żyły kabla. W przypadku zastosowania lamp ewakuacyjnych z indywidualnymi bateriami kable mogą nie spełniać wymogu odporności ogniowej Przeciwpożarowy wyłącznik prądu W recepcji przy wejściu głównym zainstalowany został przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który umożliwia odłączanie wszystkich użytkowych obwodów elektrycznych oprócz obwodów zasilających instalacje i urządzenia, które powinny działać w czasie pożaru (oświetlenie awaryjne, pompownia przeciwpożarowa. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu został odpowiednio opisany i oznakowany Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe oraz techniczne systemy zabezpieczeń zastosowane w obiekcie 26 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J27 Na podstawie analizy scenariusza rozwoju zdarzeń podczas pożaru w budynku zastosowano następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe: 1) system sygnalizacji pożarowej obejmujący swoją ochroną całą powierzchnię budynku, 2) urządzenie transmisji alarmu zapewniające przekazanie sygnału do stacji monitorowania Państwowej Straży Pożarnej, 3) systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych, 4) instalację wodociągową przeciwpożarową obejmująca swoją ochroną całą powierzchnię budynku; w obiekcie występuje instalacja z punktami poboru wody do celów przeciwpożarowych w postaci hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i płasko składanym, 5) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz podświetlane znaki ewakuacyjne, 6) przeciwpożarowe klapy odcinające w miejscach przechodzenia przewodów instalacji wentylacji (lub klimatyzacji) przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy) oddzielające strefy przeciwpożarowe, lub przez ściany i stropy wydzielonych pożarowo pomieszczeń oraz klatki schodowej niebędące elementami oddzielenia przeciwpożarowego, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej REI (EI) 60, 7) przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów budynku, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w przypadku pożaru Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa W budynku hali zdjęciowej A oraz biurowym zostały wykonane hydranty 25. Zasięg hydrantu 25 wynosi 33 m przy długości węża 30 m. Nominalna wydajność jednego hydrantu wynosi 1 dm 3 /s. W budynku magazynowym przewidziano hydranty 52 wyposażone w prądownicę i wąż o długości 20 m. Zasięg jednego hydrantu wynosi 30 m. Nominalna wydajność jednego hydrantu wynosi 2,5 dm 3 /s. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa jest wykonana z rur stalowych. Pompa zasilająca hydranty zapewnia wymagane ciśnienie w najwyżej lub najbardziej niekorzystnie położonych hydrantach, przy największym poborze wody. Pompa jest wyposażona w układ pomiarowy składający się z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J28 regulacyjnego, umożliwiający okresową kontrolę ich parametrów pracy. Zasilanie pompy z sieci elektroenergetycznej zostało zapewnione obwodem niezależnym od wszystkich innych obwodów w obiekcie, spełniającym wymagania dla instalacji bezpieczeństwa, określone w Polskiej Normie dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych Oświetlenie awaryjne Celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oświetlenia określonej strefy, dostarczonego niezwłocznie, automatycznie i na wystarczający czas, gdy zawiedzie zasilanie oświetlenia podstawowego (ogólnego). Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy uruchomić nie tylko w przypadku całkowitego braku zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku uszkodzenia obwodu końcowego. W budynkach hali zdjęciowej wykonane jest oświetlenie awaryjne (oświetlenie dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń) oprawami wyposażonymi w moduły awaryjne min 2h, zapewniającymi minimalne natężenie oświetlenia po zaniku napięcia zgodnie z normą PN-EN 1838 tj; na drogach ewakuacyjnych min 1 lx, w pobliżu (tj.2 m mierzone w poziomie) sprzętu przeciwpożarowego hydrantów, apteczki pierwszej pomocy, wyłącznika przeciwpożarowego, rozdzielnic jeżeli nie znajdują się na drodze ewakuacji min 5 lx. Na drogach ewakuacyjnych znajdują się podświetlane znaki bezpieczeństwa z odpowiednimi piktogramami załączane automatycznie po zaniku napięcia. Gdy nastąpi zanik napięcia podstawowego automatycznie załączą się oprawy awaryjne, niezależnie od położenia wyłącznika oświetlenia podstawowego Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych Do oddymiania klatek schodowych w części nadziemnej budynku przewidziano klapy dymowe oraz okno oddymiające uruchamiane automatycznie. W klatkach schodowych zostały zastosowane klapy dymowe oraz okno oddymiające o powierzchni czynnej nie mniejszej niż 5% 28 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J29 powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej, jednak nie mniejszej niż 1 m 2. Zastosowane okno oddymiające posiada potwierdzoną w aprobacie technicznej powierzchnię czynną oddymiającą. Klapy dymowe zostały zamontowane w dachu nad schodami. Otwarcie klapy dymowej będzie następowało automatycznie w przypadku wykrycia dymu wewnątrz klatki schodowej przez czujki dymu umieszczone pod stropem, na każdej kondygnacji klatki schodowej. Do ręcznego (zdalnego) otwarcia klapy dymowej przewidziano przyciski umieszczone na każdej kondygnacji w klatce schodowej. Do zasilania i sterowania klap dymowych służą centrale sterujące zamontowane pod stropem klatki schodowej. W celu zapewnienia dopływu świeżego powietrza przewidziano otwory drzwiowe o 30 % większe od klap dymowych doprowadzające świeże powietrze System sygnalizacji pożarowej W hali zdjęciowej zastosowano system sygnalizacji pożarowej z czujkami dymu lub czujkami ciepła oraz ręcznymi ostrzegaczami pożaru. System wyposażony jest w mikroprocesorową centralę zlokalizowaną w recepcji głównej budynku. System steruje odcinającymi klapami przeciwpożarowymi na przewodach wentylacyjnych, wentylacją bytową oraz kurtynami przeciwpożarowymi, monitoruje pracę central sterujących klapami dymowymi oraz oknem oddymiającym na klatkach schodowych. Instalacja sygnalizacji pożarowej jest podłączona do najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej poprzez sieć monitoringu pożarowego Założenia do scenariusza pożarowego Wykrycie pożaru przez czujkę pożarową wywołuje: sygnalizację wewnętrznego alarmu I stopnia zagrożenie, tak zwanego alarmu cichego przeznaczonego dla obsługi bez transmisji do jednostki straży pożarnej), weryfikację zagrożenia pożarowego przez obsługę w czasie T2 nie dłuższym niż 4 min. od potwierdzenia przyjęcia alarmu I stopnia, N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J30 przyśpieszenie alarmu II stopnia (pożar) realizowane jest przez wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsługę faktycznego wystąpienia pożaru. Alarm II stopnia (następuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obsługę przyjęcia alarmu I stopnia po czasie T1 lub po upływie czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie oraz wciśnięciu przycisku pożarowego). W czasie alarmu pożarowego II stopnia następuje w zagrożonej strefie pożarowej: automatyczne uruchomienie sygnalizatorów w strefie pożarowej, w której został wykryty pożar, zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych, zamknięcie normalnie otwartych drzwi pożarowych, odblokowanie drzwi objętych kontrolą dostępu usytuowanych na drodze ewakuacyjnej, wyłączenie wentylacji bytowej w zagrożonej strefie pożarowej, zamknięcie klap odcinających w przewodach wentylacyjnych na granicy danej strefy pożarowej, transmisja informacji o pożarze do jednostki straży pożarnej. W przypadku zadymienia klatki schodowej wyposażonej w grawitacyjną instalację oddymiającą następuje: wykrycie pożaru czujkę pożarową lub wciśnięcie przycisku sterującego w klatce schodowej, otwarcie klapy dymowej lub okna oddymiającego, uruchomienie sygnalizacji akustycznej w centrali sterującej oddymianiem zlokalizowanej w klatce schodowej, wywołanie alarmu I stopnia w centrali sygnalizacji pożarowej, konieczność weryfikacji alarmu przez obsługę SSP, alarm II stopnia (następuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obsługę przyjęcia alarmu I stopnia lub po upływie czasu przeznaczonego na rozpoznanie lub wciśnięciu ROP-a), transmisja informacji o pożarze do jednostki straży pożarnej. 30 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J31 5.15. Wyposażenie w gaśnice Budynek został wyposażony w wymaganą liczbę i rodzaj gaśnic. Liczba, rodzaj oraz miejsce rozmieszczenia gaśnic zostały przedstawiony w części graficznej niniejszej Instrukcji Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla hali zdjęciowej, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm 3 /s. Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę dla obiektu przy ulicy Wał Miedzeszyński w Warszawie stanowi sieć wodociągowa miejska. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego DN 80, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosić co najmniej 10 dm 3 /s. W odległości mniejszej niż 75 m od każdego z omawianych budynków znajdują się co najmniej 2 hydranty zlokalizowane w odległości nie większej niż 15 m od drogi pożarowej. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zlokalizowane są 4 hydranty w ulicy Jeziorowej i 1 hydrant w ulicy Panoramy. Dokładna lokalizacja hydrantów została przedstawiona w części graficznej opracowania Drogi pożarowe Do budynku zostały doprowadzone drogi pożarowe umożliwiające dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku. Nośność dróg pożarowych jest nie mniejsza niż 100 kn na oś. Do hali zdjęciowej zostanie doprowadzona droga pożarowa przebiegająca wzdłuż dłuższego boku budynku oddalona od ściany budynku o 5-15 m. Pomiędzy drogą i ścianami budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m. Dla budynku zapewnione jest połączenie tych wyjść, poprzez które możliwy jest dostęp bezpośrednio N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J32 lub drogami ewakuacyjnymi, do każdej strefy pożarowej. Długość dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m nie przekracza 50 m. 6. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO 6.1. Zagrożenie pożarowe obiektu Budynek jest budynkiem biurowym z halami produkcji filmowej i telewizyjnej, nie występuje w nim składowanie znacznych ilości materiałów palnych, w ilościach zmieniających kwalifikację pomieszczeń. Jednakże zagrożenie pożarowe występuje zawsze i najczęściej może wynikać z następujących przyczyn: 1) nieostrożność, lekkomyślność i niedbalstwo ludzi, przejawiające się w najróżnorodniejszych zaniedbaniach w ich postępowaniu (np.: używanie rozpuszczalników łatwo zapalnych lub wybuchowych do zmywania szyb, podłóg itp. porzucanie nie wygaszonych niedopałków papierosów na materiały palne), 2) niewłaściwa i nieterminowa konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych i występujący w związku z tym zły stan techniczny, w tym wady instalacji i urządzeń, 3) niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych, grzewczych, w szczególności pozostawienie niewyłączonych grzejników elektrycznych bez odpowiedniego zabezpieczenia w pobliżu materiałów palnych oraz niewyłączonych urządzeń elektrycznych po zakończeniu pracy 4) czasowe składowanie, niezgodnie z zaleceniami producenta, zbyt dużych ilości materiałów palnych niezbędnych do prowadzenia produkcji filmowej i telewizyjnej 32 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J33 5) nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przy produkcji filmowej i telewizyjnej, a zwłaszcza przy produkcjach wymagających używania otwartego ognia lub materiałow pirotechnicznych Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego podczas pożaru wynika z następujących zjawisk i warunków: 1) zatrucia wydzielającymi się gazami toksycznymi podczas tlenia i palenia się materiałów palnych, a szczególnie tworzyw sztucznych, 2) oparzeń ciała przez płomienie oraz rozgrzane przedmioty, 3) silnego zadymienia dróg ewakuacyjnych, 4) nieprzestrzegania obowiązujących zasad przygotowania wewnętrznych dróg ewakuacyjnych (zastawianie przedmiotami lub przekroczenie długości dojścia do wyjść ewakuacyjnych) Potencjalne przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów Potencjalne przyczyny powstawania pożarów w obiekcie: 1) urządzenia i osprzęt instalacji elektrycznej usytuowany w niewłaściwej odległości od materiałów palnych, np. papieru, tkanin, cieczy palnych, 2) stany awaryjne urządzenia i osprzętu instalacji elektrycznej, technicznej i komputerowej; zły stan techniczny urządzeń i instalacji, N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J34 3) zaprószenie ognia, najbardziej niebezpieczne w pomieszczeniach, magazynowych, technicznych, 4) zaprószenie ognia w czasie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, 5) stosowanie materiałów łatwo zapalnych niezgodnie ze wskazaniami producenta, 6) użytkowanie urządzeń grzejnych (grzejniki, czajniki) bez właściwego zabezpieczenia i wymaganego zezwolenia, 7) zwarcie instalacji elektrycznej na skutek przeciążeń instalacji, starzenia się izolacji, zużycia gniazd, wyłączników, opraw instalacji elektrycznej, pęknięcia żarówek, 8) prowizoryczne naprawy osprzętu instalacji elektrycznej i podłączenia do tablic rozdzielczych, brak właściwej konserwacji urządzeń i instalacji wydzielających energię cieplną, 9) niewłaściwe składowanie towarów i stosowanie cieczy palnych (niebezpiecznych) niezgodnie z warunkami bezpieczeństwa, określonymi przez producenta czy dystrybutora, 10) pozostawienie włączonych odbiorników energii elektrycznej po zakończeniu pracy, 11) podpalenia umyślne, 12) niezależnie od wymienionego wyżej umyślnego podpalenia, należy się liczyć z innymi potencjalnymi zagrożeniami wywołanymi celowo, np.: a) stworzenie silnego zadymienia w obiekcie (jego części) poprzez podrzucenie świecy dymnej lub innego podobnego materiału, b) podrzucenie uruchomionych pojemników z gazami łzawiącymi, obezwładniającymi itp., c) podrzucenie substancji silnie zapachowych, toksycznych, żrących itp., 34 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J35 d) podłożenie bomby, e) napad w celach rabunkowych lub akcja terrorystyczna. Najczęściej występującymi przyczynami rozprzstrzeniania się pożarów są: 1) niestwierdzenie (niezauważenie) pożaru w początkowym stadium jego powstania przez osoby zobowiązane do zwracania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pożarowe (wszyscy pracownicy na swoich stanowiskach pracy oraz pracownicy ochrony podczas dyżurów), 2) opóźnione zaalarmowanie straży pożarnej (brak środków alarmowych i odpowiedniej łączności z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi PSP), 3) brak lub niesprawność podręcznego sprzętu gaśniczego do likwidacji pożaru w zarodku, 4) nieznajomość zasad i sposobu likwidacji pożaru w zarodku przez pracowników, 5) palność elementów budowlanych i wystroju wnętrz (stropy, ściany działowe, boazerie itp.) pomieszczeń, w których znajdują się duże ilości materiałów palnych, 6) niewłaściwe składowanie materiałów technicznych, piśmiennych lub innych materiałów palnych, 7) utrudniony dostęp do miejsca powstania pożaru, 8) brak dojazdu dla straży pożarnej. N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J36 6.3. Drogi rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie Pożar w budynku rozprzestrzenia się po stałych materiałach palnych, które stanowią w przeważającej mierze papier, drewno, różnego rodzaju tkaniny oraz tworzywa sztuczne. Efektem powstania pożaru w pierwszej fazie jest dym o charakterystycznym zapachu palonego drewna lub tworzyw sztucznych. Już po kilku minutach od powstania pożaru w pomieszczeniu, wyczuwalna jest podwyższona temperatura na korytarzu. W drugiej fazie pożaru, gdy objęte jest nim całe pomieszczenie, jego rozprzestrzenianie następuje przez okna, drzwi, ściany działowe i kanały wentylacyjne. W przypadku gdy drzwi do pomieszczeń są otwarte lub spalone, rozgrzane gazy pożarowe wypełniają korytarz i drogą konwekcji, przemieszczają się klatką schodową na wyższe kondygnacje. W wyniku penetracji rozgrzanych gazów pożarowych następuje zapalenie się materiałów położonych dalej od źródła pożaru np. wyposażenia korytarza. Temperatura pożaru może osiągnąć 600 o C w miejscu bezpośredniego oddziaływania. W miejscach odległych temperatura zależna jest od ciągu powietrza (jest ona wyższa przy stropach). Temperatura ponad 200 o C, bez obecności płomieni, powoduje zapalenia się materiałów drewnianych i drewnopodobnych oraz topnienie tworzyw sztucznych z wydzielaniem palnych produktów rozkładu termicznego. Wzrost temperatury i wypieranie powietrza przez dymy, powoduje zmniejszenie się ilości tlenu. Zmniejszające się ilości tlenu i przejrzystość powietrza oraz wysoka temperatura utrudniają działanie ludzi w akcji ratowniczej. W warunkach pożaru następuje osłabienie lub zniszczenie konstrukcji budynku. Czas trwania pożaru i jego niszczące działanie jest proporcjonalny do ilości materiałów palnych. Pożar napotykając na przegrody stosowane w budownictwie może ulec lokalizacji. Drogi ewakuacyjne (korytarze) oddzielone są od pomieszczeń ścianami, które w warunkach pożaru, zapobiegają jego rozprzestrzenianiu przynajmniej przez okres co najmniej 30 minut. Stropy i mury nośne ulegają zniszczeniu po czasie dłuższym niż zakładany czas trwania pożaru. Drogami rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie mogą być: 1) systemy technologicznych połączeń pomiędzy pomieszczeniami na terenie obiektu, 2) palne elementy wykończenia wnętrz oraz wyposażenia pomieszczeń. Przenikaniu dymów i gazów pożarowych sprzyjają: 1) ciągi komunikacyjne o konwekcyjno-grawitacyjnym ruchu powietrza, 2) nieszczelności technologiczne w konstrukcji obiektu, 36 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J37 3) brak w obiektach nowoczesnych, powszechnie stosowanych systemów technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymów i gazów pożarowych lub niesprawność techniczna systemów będących na wyposażeniu obiektów (np. instalacji wentylacyjnej). Istotnym zagrożeniem dla ludzi w warunkach pożarowych jest toksyczne i duszące oddziaływanie gazów i dymów pożarowych oraz toksycznych produktów spalania, wysoka temperatura, ograniczenie widoczności, zjawiska świetlne i akustyczne działające na psychikę ludzką. 7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA BUDYNKU 7.1. Ogólne zasady użytkowania obiektu czynności zabronione Decyzją Zarządu ATM STUDIO Sp. z o.o. na terenie obiektu zabrania się: 1) palenia tytoniu - z wyjątkiem miejsc do tego celu wyznaczonych, 2) przechowywania cieczy palnych i wybuchowych w pomieszczeniach nie przygotowanych technologicznie i technicznie; w uzasadnionych przypadkach, po spełnieniu wymagań przeciwpożarowych, dozwolone jest przechowywanie niewielkich ilości tych substancji (w jednej strefie pożarowej do 10 dm 3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21 o C oraz 50 dm 3 cieczy o temp. zapłonu o C, na podstawie pisemnej zgody Kierownika Administracyjnego, 3) składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz jakichkolwiek materiałów w przejściach pomiędzy stanowiskami pracy, regałami itp., 4) składowania materiałów palnych na lub w pobliżu urządzeń ogrzewczych, 5) gromadzenia odpadów palnych powstałych w czasie pracy - należy usuwać je bezzwłocznie po zakończeniu pracy, N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J38 6) utrudniania dostępu (poprzez zastawianie materiałami lub przedmiotami) do sprzętu pożarniczego, wyłączników prądu i tablic rozdzielczych energii elektrycznej oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku, 7) blokowania w pozycji otwartej drzwi pożarowych, 8) używania sprzętu pożarniczego do celów niezwiązanych z ochroną przeciwpożarową, 9) przechowywania w szafach nieodpornych na działanie ognia cennej dokumentacji, walorów pieniężnych, magnetycznych nośników informacji itp., 10) pozostawiania po pracy urządzeń elektrycznych, jak: kuchenki, grzejniki elektryczne itp., niewyłączonych z gniazd sieciowych, 11) eksploatacji elektrycznych urządzeń grzewczych w odległości mniejszej niż 0,5 m od materiałów palnych oraz bez stosowania izolatora termicznego, zabezpieczającego przed możliwością zapalenia się podłoża, 12) posługiwania się dodatkowymi odbiornikami energii elektrycznej, a w szczególności: a) z otwartą spiralą grzejną, b) bez wyłączników termicznych (dot. urządzeń grzewczych), 13) używania niezgodnie z instrukcją obsługi lub zasadami eksploatacji urządzeń elektrycznych, mechanicznych z napędem elektrycznym itp.; naprawiania i przeróbek ww. urządzeń (zmiany warunków pracy urządzenia) bez wymaganych uprawnień i kwalifikacji; wszelkie wady w pracy i widoczne uszkodzenia elementów urządzeń należy zgłaszać pracownikom służb technicznych i ochrony obiektu używanie urządzeń z wadami jest zabronione, 14) opuszczania pomieszczeń bez upewnienia się, że nie zachodzi obawa powstania pożaru i jego rozprzestrzeniania się; w szczególności należy sprawdzić, czy wyłączono odbiorniki energii elektrycznej, 38 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J39 15) dokonywania innych czynności, które obniżyłyby stan bezpieczeństwa pożarowego lub mogły przyczynić się do powstania albo rozprzestrzenienia się pożaru. Dla zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji osób, na terenie obiektu zabrania się: 1) składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, 2) ustawiania w drzwiach wyjściowych, korytarzach i przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację osób i mienia, 3) zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie, uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do wyjść ewakuacyjnych. W OBIEKCIE ZABRONIONE JEST UNIEMOŻLIWIANIE LUB OGRANICZANIE DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH INSTALACJAMI TECHNICZNYMI, MAJĄCYMI WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTU, A ZWŁASZCZA DO WYŁĄCZNIKÓW I TABLIC ROZDZIELCZYCH PRĄDU ELEKTRYCZNEGO Zasady przechowywania i stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo Podczas przechowywania i składowania materiałów palnych w obiekcie należy: 1) wszystkie czynności związane z użyciem, transportem lub składowaniem materiałów palnych wykonywać zgodnie ze wskazaniami ich producenta lub warunkami ochrony ppoż. określonymi w Instrukcji technologicznej, 2) materiały palne przechowywać w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego ich oddziaływania, N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J40 3) na stanowisku pracy przechowywać ilość materiału palnego nie przekraczającą wielkości dobowego zapotrzebowania, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej; zapas materiałów palnych przekraczający zapotrzebowanie dobowe należy przechowywać w oddzielnym, przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, 4) materiały palne przechowywać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 o C oraz linii kablowych o napięciu powyżej 1 kv, przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, 5) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55 o C należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach wykonanych z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia (w przypadku opakowań ceramicznych należy zabezpieczyć je przed stłuczeniem); w jednej strefie pożarowej dopuszczalne jest przechowywanie do 10 dm 3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21 o C oraz 50 dm 3 cieczy o temperaturze zapłonu o C Zasady utrzymywania instalacji i urządzeń technicznych W celu zapewnienia prawidłowego stanu technicznego instalacji i urządzeń należy instalacje i urządzenia techniczne użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji. Eksploatacja urządzeń i instalacji, których stan techniczny może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia się ognia jest zabroniona. Co najmniej 1 raz w roku należy dokonać sprawdzenia stanu technicznego:elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, kontroli szczelności instalacji gazowej. 40 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J41 Co najmniej raz na 5 lat należy dokonać okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Na terenie obiektu znajduje się instalacja elektryczna w wykonaniu zwykłym 220/380V. Instalację elektryczną w obiekcie należy konserwować zgodnie wymaganiami Prawa Budowlanego i Polskich Norm tzn. raz na 5 lat. 8. ZASADY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY PRODUKCJI PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH I FILMÓW 8.1. Wymagania dotyczące przygotowania programów telewizyjnych i filmów Przygotowanie programów i filmów 1) Przy przygotowaniu programów telewizyjnych i filmów, zwanych dalej programami i filmami należy uwzględniać obowiązujące przepisy i wymagania ochrony przeciwpożarowej, wynikające z niniejszej instrukcji. 2) Wymagania o których mowa w pkt. 1) powinny być określone w trakcie opracowywania koncepcji reżyserskiej, projektu scenograficznego oraz ustaleń organizacyjno-technicznych związanych z realizacją określonego programu i filmu. 3) Rozwiązania przestrzenne przyjęte w koncepcji reżyserskiej i projekcie scenograficznym powinny zapewniać pełne bezpieczeństwo osób i mienia, a w szczególności: a) możliwość bezpiecznej ewakuacji ludzi w razie pożaru, N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J42 b) możliwość natychmiastowego użycia sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych oraz prowadzenie sprawnej akcji ratowniczej, c) ograniczenie możliwości gwałtownego rozwoju zaistniałego pożaru. 4) Przed skierowaniem do realizacji, koncepcje reżysersko-scenograficzne np. w formie projektów graficznych, muszą być przedstawione Inspektorowi ds. Ochrony Przeciwpożarowej ATM STUDIO do zaopiniowania, 5) Opinie, o których mowa w pkt. 4) powinny być ewidencjonowane przez Dział Administracji ATM STUDIO Środki inscenizacji 1) Środki inscenizacji są to elementy oprawy plastycznej wykonanej specjalnie dla określonego programu i filmu wg projektu scenograficznego (plastycznego) lub stanowiące stałe wyposażenie sceniczne pomieszczeń studyjnych i hal zdjęciowych, bądź innych przewidzianych do realizacji programów np. horyzonty, kurtyny, kotary, zastawki, posadzki, ściany, podesty i meble. Środki inscenizacji dzielą się na dekoracje, rekwizyty i kostiumy. 2) Do środków inscenizacji wymagających szczególnej ochrony przeciwpożarowej należą: a) ściany i elementy wolnostojące ustawione na podłodze i ewentualnie umocowane do niej, b) dekoracje sztywne wiszące, c) dekoracje miękkie wiszące np. horyzonty, prospekty, siatki i inne, d) podesty, pomosty i tym podobne służące do konfiguracji terenu, e) urządzenia oświetleniowe z wmontowanymi podzespołami i instalacjami elektrycznymi np. żyrandole, świeczniki, ogniska, pochodnie i inne. 3) Środki inscenizacji powinny odpowiadać następującym warunkom: a) stałe elementy dekoracyjne, względnie przeznaczone do wielokrotnego stosowania jak np. horyzonty, kotary, zasłony, podia, prospekty, ścianki itp. powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, b) dopuszcza się wykonanie środków inscenizacji wymienionych w pkt. a) z materiałów palnych uodpornionych na działanie ognia do granicy trudno zapalności, jeżeli uodpornienie zostanie wykonane według technologii ustalonej w świadectwie (ateście) dopuszczenia środka ogniochronnego do stosowania w ochronie przeciwpożarowej lub na podstawie certyfikatu zgodności, 42 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J43 c) wymagań wymienionych w pkt. a) i b) nie stosuje się do rekwizytów, mebli i kostiumów, d) każdy zabezpieczony ogniochronnie element scenograficzny powinien być oznaczony czytelnie w miejscu widocznym po zmontowaniu lub zawieszeniu elementów Urządzenia elektryczne 1) Urządzenia elektryczne stosowane jako środki inscenizacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 2) Przewody izolowane wielożyłowe bez powłok metalowych można układać bezpośrednio na podłożu z materiałów palnych, jeżeli stanowią obwody zabezpieczone bezpiecznikami o prądzie znamionowym nie większym niż 16A. Przekroje przewodów powinny być dobrane w zależności od przewidywanego obciążenia prądowego. 3) Zabrania się instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznej jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem. 4) Osprzęt i przewody umocowane do elementów dekoracyjnych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Osprzęt elektryczny musi być tak montowany do elementów dekoracyjnych, aby nie powodował iskrzenia oraz nadmiernego nagrzewania elementów scenograficznych. 5) Filtry stosowane w sprzęcie oświetleniowym muszą być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych. Cecha zapalności powinna być potwierdzona przez producenta względnie dostawcę filtrów. 6) Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne muszą być sprawne technicznie i eksploatowane w sposób nie powodujący przeciążeń, zwarć, iskrzenia itp Materiały zabronione w środkach inscenizacji Zabrania się wykonywania środków inscenizacji z materiałów szczególnie niebezpiecznych pod względem pożarowym np. z celuloidu. N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J44 Rozmieszczenie środków inscenizacji 1) Rozmieszczenie środków inscenizacji w halach zdjęciowych i innych pomieszczeniach do realizacji programów i filmów musi być zgodne z przepisami przeciwpożarowymi i zatwierdzonym projektem scenograficznym, 2) Zabudowa hal zdjęciowych musi być wykonana w taki sposób, aby nie były zastawione i zasłonięte drzwi ewakuacyjne, urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz punkty oświetlenia awaryjnego lub przeszkodowego, 3) Zabudowa hal zdjęciowych musi być wykonana w taki sposób, aby zagwarantowane było swobodne przejście o szerokości min. 1m pod wszystkimi ścianami hali, 4) Dekoracje i rekwizyty powinny znajdować się w takiej odległości od urządzeń oświetleniowych, urządzeń ogrzewczych otwartego ognia, aby nie było niebezpieczeństwa ich zapalenia na skutek przewodnictwa cieplnego, promieniowania względnie konwekcji. 5) Zamierzenia reżysersko-scenograficzne wymagające wykorzystania w oprawie scenograficznej żywego ognia w postaci ognisk, wymagają wykonania odpowiednich środków zabezpieczających, tj. a) blaszany podkład wysypany piaskiem, b) ognisko musi być obwałowane piaskiem, c) minimalna odległość ogniska od elementów scenograficznych 1,5m, d) ogień może płonąć tylko do ujęć kamery, po czym musi być wygaszony, e) efekt ognia w kominkach może być wykonywany tylko przy pomocy butli gazowej małym płomieniem, f) kominki muszą być wyłożone od wewnątrz blachą lub cegłami, g) wszelkiego rodzaju pochodnie, łuczywa, świece itp. muszą być trwale umocowane do elementów inscenizacji za pomocą metalowych uchwytów, Elementy dekoracji należy zabezpieczyć przed zapaleniem lub nagrzaniem od otwartego ognia. 6) Wszelkiego rodzaju użycie efektu otwartego ognia oraz innych efektów pirotechnicznych powodujących znaczne zagrożenie pożarowe mogą być realizowane jedynie pod bezpośrednim nadzorem pracowników Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej ATM STUDIO, 7) Realizowane programy i filmy, w których wykonywane są efekty pożarowo niebezpieczne w obecności dużej ilości ludzi (aktorów, statystów, publiczności) oraz ze zwierzętami, wymagają każdorazowo 44 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J45 indywidualnego uzgadniania warunków ewakuacji z Inspektorem ds. Ochrony Przeciwpożarowej ATM STUDIO Przechowywanie środków inscenizacji 1) Środki inscenizacji mogą być przechowywane wyłącznie w pomieszczeniach magazynowych w sposób uporządkowany. 2) W pomieszczeniach wymienionych w pkt. 1) należy zachować swobodne przejścia komunikacyjne o szerokości nie mniejszej niż 0,8m. Zabronione jest zastawianie przejść i wyjść ewakuacyjnych, urządzeń i sprzętu gaśniczego oraz urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych. 3) Zabronione jest przechowywanie, nawet czasowe, środków inscenizacji w przejściach, korytarzach, klatkach schodowych i innych miejscach nie przeznaczonych do ich magazynowania. 4) W zapleczach hal zdjęciowych można przechowywać chwilowo tylko te dekoracje i rekwizyty, które służą do zmiany oprawy plastycznej określonego programu bądź filmu. Przechowywanie w nich innych materiałów, urządzeń względnie dekoracji jest zabronione. 5) Zabronione jest przechowywanie jakichkolwiek materiałów lub urządzeń w halach zdjęciowych za horyzontami, na pomostach technicznych, w reżyserniach itp. 6) Po zrealizowaniu filmu, programu względnie nagrania, środki inscenizacji powinny być niezwłocznie zdemontowane i przeniesione do magazynów Wymagania przeciwpożarowe dla toku prób i nagrań Wymagania ogólne 1) Podczas prób i nagrań należy przestrzegać przepisów i wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz zaleceń określonych przez Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej ATM STUDIO. Wzór zezwolenia na przeprowadzenie nagrania w hali zdjęciowej wg Załącznika nr 5 do niniejszej instrukcji. Zezwolenie to powinno być ewidencjonowane przez Dział Administracji ATM STUDIO. 2) Zabronione jest nawet okresowe zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych oraz dostępu do sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych. N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J46 3) Zabronione jest zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie. 4) W przypadku stwierdzenia zagrożenia pożarowego względnie pożaru należy przerwać próbę lub nagranie, a następnie przeprowadzić ewakuację ludzi i przystąpić do akcji gaśniczej. O wystąpieniu zagrożenia należy niezwłocznie zawiadomić Kierownika Administracji oraz Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej ATM STUDIO, natomiast o pożarze zaalarmować zgodnie z Instrukcją alarmowania w przypadku powstania pożaru Wykonywanie efektów specjalnych 1) Zabronione jest palenie tytoniu oraz używanie otwartego ognia w halach zdjęciowych, reżyserniach, magazynach oraz pomieszczeniach technicznych. 2) W przypadkach uzasadnionych względami inscenizacyjnymi dopuszcza się odstępstwo od zakazu wymienionego w pkt. 1) w odniesieniu do pomieszczeń przeznaczonych do realizacji programów po uzgodnieniu warunków bezpieczeństwa pożarowego z Inspektorem ds. Ochrony Przeciwpożarowej ATM STUDIO i pod jego nadzorem. 3) Efekty pirotechniczne mogą być przygotowane i wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie i wykonywanie efektów pirotechnicznych dopuszczane jest po uzgodnieniu warunków bezpieczeństwa pożarowego z Inspektorem ds. Ochrony Przeciwpożarowej ATM STUDIO i pod jego nadzorem. 4) Uzgodnienia wymienione w pkt. 2) i 3) powinny być dokonane na piśmie nie później niż 3 dni przed terminem programu, nagrania lub realizacji ujęcia filmowego. Uzgodnień dokonuje kierownik produkcji, scenograf lub reżyser programu filmu. 5) Urządzenia do efektów pirotechnicznych muszą być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Urządzenia te muszą być sprawne i systematycznie konserwowane. 6) Zabrania się przetrzymywania w halach zdjęciowych i innych pomieszczeniach materiałów pirotechnicznych w ilościach większych niż jest to potrzebne do realizacji określonego nagrania programu lub ujęcia filmowego. Większe ilości tych środków muszą być przechowywane w specjalnych, wydzielonych do tego celu pomieszczeniach (wykonanych zgodnie z przepisami w zakresie składowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym). 46 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J47 7) Pojazdy spalinowe wprowadzane do hal zdjęciowych mogą posiadać jedynie minimalną ilość paliwa, odczytywaną z tablicy rozdzielczej pojazdu jako tzw. rezerwa. Motocykle mogą być wprowadzane do hal zdjęciowych wyłącznie bez paliwa. 8) Jeżeli kręcona scena wymaga, aby motocykl był w ruchu, należy po nagraniu kolejnego ujęcia wyprowadzić motocykl na zewnątrz, poza teren hali zdjęciowej. 9) Pojazdy silnikowe znajdujące się w halach zdjęciowych nie będące w ruchu podczas nagrania (zdjęć), muszą mieć odłączone na stałe zasilanie akumulatorowe. 10) Zabrania się pozostawiania pojazdu silnikowego po nagraniu w halach zdjęciowych, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu Programy z udziałem publiczności i filmy z udziałem statystów 1) Przygotowanie programów z udziałem statystów oraz publiczności zgromadzonej w halach zdjęciowych, musi być uzgodnione z Inspektorem ds. Ochrony Przeciwpożarowej ATM STUDIO. Uzgodnień należy dokonać na piśmie. 2) Uzgodnienia wymienione w pkt. 1) musza być dokonane również dla programów i filmów realizowanych z udziałem zwierząt. 3) Hale zdjęciowe przeznaczone do realizacji filmów, programów z udziałem publiczności (np. widowisk) muszą spełniać wymagania w zakresie ewakuacji określone w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. Każda hala zdjęciowa musi mieć określoną dopuszczalną liczbę osób mogących uczestniczyć w programie, filmie (widowisku) uzgodnioną z Inspektorem ds. Ochrony Przeciwpożarowej ATM STUDIO, 4) Przy organizacji widowni i ujęć ze statystami, szerokość przejść na widowni nie może być mniejsza niż 1,2m. W przypadku gdy liczba osób, która mogłaby korzystać z przejść jest większa niż 150 osób, należy szerokość tę zwiększyć proporcjonalnie o 0,6m na 100 osób. 5) W pomieszczeniach, w których przebywa ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach, rzędy siedzeń lub ławek muszą być trwale umocowane do podłoża (podestów) albo siedzenia należy sztywno łączyć ze sobą w rzędy oraz między rzędami, według zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690). N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J48 6) Niedopuszczalne są jakiekolwiek samowolne odstępstwa i zmiany projektów scenograficznych uzgodnionych z Inspektorem ds. Ochrony Przeciwpożarowej ATM STUDIO, jeżeli pogarszają one uzgodnione warunki bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji. 7) Programy (widowiska) z udziałem publiczności i filmy z udziałem statystów powinny być realizowane pod nadzorem wyznaczonego Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej ATM STUDIO i z taką liczbą osób jaka została zatwierdzona Wymagania przeciwpożarowe dotyczące przygotowania programów i filmów telewizyjnych przez Podmioty Zewnętrzne W celu zapewnienia przestrzegania przepisów p.poż. na terenie Centrum Produkcji Filmowo Telewizyjnej ATM STUDIO, przez Podmioty Zewnętrzne należy w umowach z nimi umieścić klauzulę zobowiązującą ich do przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, przepisów p.poż oraz przedstawiania atestów lub zaświadczeń potwierdzających trudno zapalność stosowanych przez nich dekoracji przed wprowadzeniem na teren hali zdjęciowej. 9. OKREŚLENIE WYPOSAŻENIA W WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY ICH DOBORU I PODSTAWOWE ZASADY UŻYWANIA Do prowadzenia skutecznej działalności w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu niezbędne jest posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdyż tylko ona pozwala na wszechstronną ocenę elementów, jakie składają się na szeroko rozumiane zjawisko pożaru. Ogólnie rzecz biorąc, spalanie jest procesem chemicznym, w czasie, którego występuje łączenie się materiału palnego z utleniaczem (najczęściej tlenem), podczas którego wydziela się światło, ciepło i inne produkty spalania. Aby powstał, a następnie rozwijał się proces spalania konieczne jest istnienie w odpowiedniej proporcji substancji palnej, utleniacza oraz energii cieplnej niezbędnej do zainicjowania procesu. 48 N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J49 Schemat powstawania pożaru Wynika z tego, że proces spalania można przerwać przez: 1) wprowadzenie do strefy spalania środka oddziałującego antykatalitycznie na reakcje chemiczne towarzyszące procesowi spalania, 2) usunięcie lub odizolowanie materiału palnego, 3) wyeliminowanie bodźca termicznego podtrzymującego proces spalania (np. chłodzenie układu palnego), 4) odcięcie dostępu utleniacza do miejsca pożaru. N A S T Ę P N A A K T U A L I Z A C J A : M A J Pokazać jeszcze
PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i Bardziej szczegółowo Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu Bardziej szczegółowo st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014
Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Bardziej szczegółowo System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ
System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich Bardziej szczegółowo kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach Bardziej szczegółowo 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania Bardziej szczegółowo EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki Bardziej szczegółowo Karta charakterystyki obiektu
Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy Bardziej szczegółowo Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36
Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r. Bardziej szczegółowo ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79
Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane Bardziej szczegółowo WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość Bardziej szczegółowo E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A
E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny Bardziej szczegółowo OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym. Bardziej szczegółowo ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90
PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa Bardziej szczegółowo Geneza nowych wymagań szczególnych
Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań Bardziej szczegółowo Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski
Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie Bardziej szczegółowo Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.
Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO Bardziej szczegółowo GORE - TECH Zofia Rudnicka
1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl Bardziej szczegółowo ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 Bardziej szczegółowo Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby
EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Bardziej szczegółowo Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków
Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych Bardziej szczegółowo WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ
PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA Bardziej szczegółowo Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Bardziej szczegółowo Szkic sytuacyjny terenu
Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z Bardziej szczegółowo Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski
Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj. Bardziej szczegółowo Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury Bardziej szczegółowo mgr inż. Aleksander Demczuk
ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa Bardziej szczegółowo Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: Liczba kondygnacji nadziemnych 5
Na kondygnacji 4 ą się pomieszczenia techniczne oraz strefa fitness. 8.1.10.2 Podstawowe dane liczbowe Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: 24,00 m Liczba Bardziej szczegółowo Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania
Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia Bardziej szczegółowo Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu: Bardziej szczegółowo Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula
Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki Bardziej szczegółowo CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ
CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy Bardziej szczegółowo DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A
DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER Bardziej szczegółowo OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44
E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Bardziej szczegółowo SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH I OKRESOWA KONTROLA SYSTEMÓW W MUZEUM ROLNICTWA
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH I OKRESOWA KONTROLA SYSTEMÓW W MUZEUM ROLNICTWA Starszy Specjalista ds. Kontrolno Rozpoznawczych w KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem st.kpt. mgr inż. Adam Frankowski Pożar Bardziej szczegółowo OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ Bardziej szczegółowo E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych
E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st. Bardziej szczegółowo JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.
ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl Bardziej szczegółowo Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012 Bardziej szczegółowo B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738
B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA: Bardziej szczegółowo Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 2003-06-16 r. (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1139) Na podstawie art. 13 Bardziej szczegółowo OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania
1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie Bardziej szczegółowo Program funkcjonalno uŝytkowy
Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty Bardziej szczegółowo Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania. mgr inż. Tadeusz ŁOZOWSKI Komenda Główna PSP Biuro Rozpoznawania Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Bardziej szczegółowo PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10
PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk Bardziej szczegółowo Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej
Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Bardziej szczegółowo Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie Bardziej szczegółowo Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce
Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka Bardziej szczegółowo INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.
Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761 Bardziej szczegółowo Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.
Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę Bardziej szczegółowo Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce
Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka Bardziej szczegółowo Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania
Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Stosowanie kryterium DH, czyli zdolności wyrobu do powstrzymania przepływu dymu i gazów pożarowych przy Bardziej szczegółowo ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH
ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art. Bardziej szczegółowo Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze Bardziej szczegółowo STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
REJESTR: 15/2012 ZADANIE: 55136 STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU WRAZ Z PLANEM ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU PPOŻ I DRÓG EWAKUACYJNYCH ZADANIE Bardziej szczegółowo WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.
WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS Bardziej szczegółowo Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych
Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach Bardziej szczegółowo SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU
Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ Bardziej szczegółowo Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02
Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znak E100 Wyjście ewakuacyjne Rozmiar (cm) 30x60 40x80 Podłoże E101 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) E102 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w Bardziej szczegółowo I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa
I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3 Bardziej szczegółowo PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 87-305 ZBICZNO INWESTOR: GMINA ZBICZNO GENERALNY Bardziej szczegółowo MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16
Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo Bardziej szczegółowo Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
Lista kontrolna pożarowego obiektu. Lista kontrolna przeznaczona dla właścicieli, zarządców, jak również osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele, Bardziej szczegółowo Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15
BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych Bardziej szczegółowo ...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.
Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować, Bardziej szczegółowo Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji Bardziej szczegółowo Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne
INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe Bardziej szczegółowo Budynek administracyjny (budynek nr 4)
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Państwowej Akademii Nauk INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Budynek administracyjny (budynek nr 4) 31-342 KRAKÓW, ul. Radzikowskiego 152 Kraków, luty Bardziej szczegółowo 1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego
1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 2. Temat zajęcia: Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa obiektu. 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NA WYPADEK POŻARU I ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NA WYPADEK POŻARU I ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Miejski w Koninie Adres: ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin ulica numer domu kod pocztowy miejscowość Bardziej szczegółowo Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. dla. BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8
Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Matczak Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń Bardziej szczegółowo PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY
OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT Bardziej szczegółowo 10.1.2.2. Ochrona cieplna.
Teren dostępny dla osób poruszających się na wózkach lub o ograniczonej zdolności poruszania się. Nachylenie podłużne ciągów pieszych (nie przekracza 5%), obniżenia krawężników umożliwiają poruszanie się Bardziej szczegółowo Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Bardziej szczegółowo Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania Bardziej szczegółowo 1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Opis koncepcji architektonicznej w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej zawierającej wytyczne do wykonania projektu budowlanego i uszczegółowiającego projektu wykonawczego. Lokalizacja: 45-081 Opole, Bardziej szczegółowo Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Nazwa podmiotu opracowującego instrukcję Inspektor mgr Adam Raudnitz Wprowadzam do obowiązkowego stosowania: /data i podpis osoby uprawnionej/ Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego MUZEUM ARCHEOLOGICZNE Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres