Source: http://obecpohorelice.cz/index.php/kanalizani-ad
Timestamp: 2018-03-18 11:14:14+00:00
Document Index: 21310536

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', '§ 9', '§ 10', '§14', '§18', '§19', '§32', '§33', '§34', '§9', '§14', '§24', '§25', '§26', '§ 16']

− zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména § 9, § 10, §14, §18, §19, §32, §33, §34) ve znění pozdějších předpisů
− vyhláška č. 428/2001 Sb., (§9, §14, §24, §25, §26) ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
− zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (zejména § 16) ve znění pozdějších předpisů
− vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků
Objem nádrže .......................................13,2 m3
Návrhový přítok.....................................12,5 m3/den
............................................................3 kg/ BSK5/den
Objem aktivace......................................9,7 m3
Doba zdržení.........................................18,6 hodin
Objemové látkové zatížení.......................0,309 kg BSK5/m3/den
Zatížení kalu..........................................0,06 kg/kg/den
Recirkulace vratného kalu.......................do 100 % přítoku
Provozní oxygenační kapacita.................min 2,5 kg vzduchu/den
Koncentrace rozpuštěného O2................2 mg/l
Objem dosazovací nádrže.......................3,5 m3
Doba zdržení.........................................6,7 hod
Plocha nádrže........................................1,8 m2
Hydraulické zatížení plochy.....................0,28 m3/m2/hodinu
Název recipientu..............................................Pohořelický potok
Číslo hydrologického pořadí..............................4-13-01-055
Správce vodního toku.......................................Povodí Moravy, s. p. Brno