Source: http://docplayer.fi/2905489-Etalonmies-arabianrannan-automaattisten-asukaspalveluiden-suunnitteluohje.html
Timestamp: 2017-04-28 12:45:13+00:00
Document Index: 25945022

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

etalonmies- Arabianrannan automaattisten asukaspalveluiden suunnitteluohje - PDF
Download "etalonmies- Arabianrannan automaattisten asukaspalveluiden suunnitteluohje"
1 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 1 (15) etalonmies- Arabianrannan automaattisten asukaspalveluiden suunnitteluohje Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje2 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO KESKEISET TOIMIJAT TIEDONSIIRTOVERKKO DIGITAALISET TV-LÄHETYKSET MAADOITUS DOKUMENTOINTI MITTAUKSET TALOJAKAMO RINNAKKAISJAKAMO NOUSUKAAPELOINTI KAAPELOINNIN RAKENNE JA TOIMINNALLISET OSAT HUONEISTOJAKAMO HUONEISTOKAAPELOINTI HUONERASIAT HUONEISTON AUTOMAATIOKAAPELOINTI HUONEISTON AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ KIINTEISTÖN JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖNAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS KÄYTTÖ JA HUOLTO KIINTEISTÖN KÄYTTÖLIITTYMÄ: ASUNNON AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖLIITTYMÄ: URAKKARAJAT RAJAPINNAT KIINTEISTÖSTÄ ULOS TIEDONSIIRTOVERKON JA AUTOMAATIOLAITTEIDEN HALLINTA JA YLLÄPITO LISÄTIETOJA: Liitteet: Autopistorasioiden ohjausjärjestelmä Rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitteluohje Kiinteistön rikos- ja kulunvalvonnan suunnitteluohje3 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 3 (15) 1 Johdanto Tämän suunnitteluohjeen tarkoitus on antaa yleiset perustiedot asuinrakennusten sekä soveltuvin osin myös liikerakennusten tietoliikennekaapeloinnista, joka mahdollistaa laajakaistaisten internet-palvelujen ja digitaalisten TV-lähetysten jakelun rakennuksessa sekä mahdollistaa älykkäiden, asumismukavuutta lisäävien ja energiataloudellisten automaatiolaitteiden käyttöönoton myös asunnoissa. Rakennus voi olla yhtä hyvin kerrostalo, rivitalo tai pientalo. Kaapelointi voi käsittää myös useamman rakennuksen. Ohje on tarkoitettu rakennuttajille, suunnittelijoille, palveluntuottajille sekä myös taloyhtiöiden isännöitsijöille ja hallituksen jäsenille erityisesti Arabianrannan uuden asuntoalueen rakentamisen yhteydessä käytettäväksi. Ohje soveltuu kuitenkin muillekin, jotka tarvitsevat tietoa laajakaistaisten internet-palvelujen ja digitaalisten TV-lähetysten jakelusta sekä modernin talotekniikan soveltamisesta asuinrakennuksissa. Helsingin kaupungilla on useiden vuosien myönteiset kokemukset uudesta ja modernista talotekniikasta, omissa palvelu- ja toimistokiinteistöissään. Uutta tekniikkaa ei kuitenkaan ole juurikaan käytetty asuinrakentamisen yhteydessä. Helsingin kaupungin kokemusten mukaan uuden tekniikan käyttöönotto ympäristössä jossa sitä ei aiemmin ole ollut käytössä on vaikea ja hidasta, koska ei ole käytettävissä valmiita malleja tai toimivia kohteita. Em. syystä päätettiin vuonna 1999 käynnistää kehityshanke, tarkoituksena tehdä suunnitteluohjeet joita voidaan käyttää uudella Arabianrannan alueella. Tämä, 2004 päivitetty versio on uusin, edellinen 2002 tehty versio, löytyy Sähkötieto ry:n julkaisuna Automaation ja tietoverkon suunnitteluohje, Arabianrannan aluerakentaminen. Arabianranta on Suomen merkittävin designkeskittymä ja nykyaikaisin toimisto-, oppimis- ja asuinympäristö. Vuoteen 2010 mennessä Arabianrannassa on asukasta (8000 uutta), 8000 työpaikkaa ja 6000 opiskelijaa. Uusiin asuintaloihin rakennettava alueverkko yhdistää asukkaat, yritykset ja oppilaitokset toisiinsa ja muuhun maailmaan. Tässä ohjeessa kerrotaan miten Arabianrantaan jo toteutettua alueverkkoa ja verkkoarkkitehtuuria voidaan hyödyntää myös taloteknisissä ja kulunvalvontaan liittyvissä asukaspalveluissa. Tavoitteena on, että kaikki järjestelmät ja laitteistot on liitettävissä useita kiinteistöjä käsittäviin, kiinteistöjen toimintariippumattomiin, keskitettyihin huolto-, valvonta- ja ylläpitojärjestelmiin. Nämä tietotekniset ratkaisut mahdollistavat myös kiinteistön hoidon järjestämisen kulloinkin, kiinteistöjen käyttäjien ja asukkaiden haluamalla tavalla. 2 Keskeiset toimijat Tässä suunnitteluohjeessa mainittavia keskeisiä toimijoita ovat: Helsingin Kaupungin Rakennusvirasto -kiinteistöautomaatiotekniikan asiantuntija ja ohjeen teknisen osan koostaja Arabian Palvelu Oy -Arabianrannan palveluyhtiö, joka rakennuttaa, hallinnoi ja ylläpitää Arabianrannan pysäköintialueet, yhteispihat, kerhotilat ja alueellisen tietoverkon viimeisen mailin ja sen aktiivilaitteet4 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 4 (15) Art and Design City Helsinki Oy (ADC) -Helsingin kaupungin, kauppa- ja teollisuusministeriön, Taideteollisen korkeakoulun, Pop&Jazz konservatorion ja Iittala Oyj:n omistama Arabianrannan kehitysyhtiö Alueoperaattori - Alueoperaattorina toimii ohjetta tehtäessä Saunalahti Group Oyj Lisäksi hankkeessa on ollut mukana rakennuttajien, tavaran- ja palvelutuottajien edustaja, samoin kuin korkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten tutkijoita. 3 Tiedonsiirtoverkko Peruslähtökohtina tässä suunnitteluohjeessa määritellyille kaapeloinneille ovat seuraavat asiat: Kaapeloinnin tulee tukea laajakaistaisten internet-palvelujen ja digitaalisten TVohjelmien jakelua kiinteistössä Kaapeloinnin teknisen eliniän tulee olla vähintään vuotta. Kiinteistön verkon tulee olla avoin operaattoreiden väliselle kilpailulle Työmenetelmissä tulee noudattaa SFS-EN , SFS-EN standardeja. Kaapelointi tukee seuraavien palvelujen jakamista asuinrakennuksessa: Laajakaistaiset internet-palvelut Digitaalisten TV-lähetykset IP-puhelut Turvatekniikan (mm. kulunvalvonta) ja kiinteistöautomaation sovellukset Uudisrakennusten nousu- ja huoneistokaapelointi suositellaan toteutettavaksi yleiskaapelointistandardin luokan kategoria 6 kaapeloinnilla ja vähintään kategoria 5E liittimillä. 3.1 Digitaaliset TV-lähetykset 3.2 Maadoitus Uudet digitaaliset palvelut maanpäällisistä lähetys- ja kaapeliverkoista sekä satelliiteista vaativat antennijärjestelmiltä entistä parempaa välityskykyä ja toimivuutta. Yhä tärkeämpää on, että jakoverkot suunnitellaan ja rakennetaan kykeneviksi välittämään näitä uusia palveluja. Uudisrakennuksen tai kokonaan uusittavan kohteen taloverkko (jakoverkko) on suunniteltava siten, että se valmistuttuaan täyttää voimassa olevat määräykset ja tekniset vaatimukset. Verkon on myös mahdollisimman hyvin sovelluttava ennakoitavissa oleviin palveluihin. Saunalahti aloittaa IPTV (Internet Protocol TV) lähetykset syksyllä Analogisia palveluja korvaavat maanpäälliset digi-tv-palvelut lähetetään ainoastaan UHF-alueella. Taloverkoissa nämä palvelut myös välitetään samoilla kanavilla. Digitaalisia satelliittipalveluja voidaan täysimääräisesti hyödyntää vain suorajakeluna taajuusalueella MHz. Jos huoneistojakamoon asennetaan esim. maadoitettu pistorasia, tulee jakamo maadoittaa. Mikäli sähkönsyöttöjärjestelmänä on TN-S järjestelmä, maadoitus tehdään huoneiston ryhmäkeskuksen PE-kiskoon vähintään 6 mm2 KEVI:llä. Muissa sähkönsyöttöjärjestelmissä maadoitus tehdään tähtimäisesti päämaadoituskiskosta vähintään 10 mm2 KEVI:llä. Mahdollisesti asennettava antennihaaroitin ei saa maadoittua huoneistojakamon runkoon.5 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 5 (15) 3.3 Dokumentointi 4 Mittaukset 5 Talojakamo Kiinteistön tietoverkon dokumentointi tehdään ST-kortin ST mukaisesti. Sekä kiinteistöverkko (talojakamon laitteet ja nousukaapelointi) että huoneistoverkko (huoneistojakamo ja huoneistokaapelointi) tulee myös dokumentoida tarkasti. Dokumentointi on luovutettava sähköisesti talletettuna AUTOCAD, sekä Microsoft Office ohjelmien tiedostomuotoja käyttäen sekä paperiversiona 2 sarjana kiinteistölle ja yhtenä sarjana Alueoperaattorille. Mittaus tulee suorittaa liittimiä vastaavalla tasolla. Mittauspöytäkirjat tulee toimittaa rakennuttajalle ja Alueoperaattorille vähintään viikkoa (5 työpäivää) ennen kohteen luovutusta. Talojakamon sijainti pyritään valitsemaan kaapelointien kannalta keskeiseltä paikalta kiinteistöä. Sijainnissa tulee huomioida talojakamon etäisyys kauimmaiselle rakennuksessa olevalle tietoliikennerasialle, joka voi olla enintään 90m. Mikäli kyseinen matka ylittyy kiinteistön sisällä, tulee käyttää erillisiä kerrosjakamoita. Talojakamoa ei saa sijoittaa sähköpääkeskuksen välittömään läheisyyteen esim. seinän toiselle puolelle (etäisyys >600mm). Talojakamo voi kuitenkin em. rajoituksin sijaita spk:n kanssa samassa tilassa. Mikäli tilaratkaisut eivät mahdollista sijoitusohjeiden mukaisia minimietäisyyksiä, on ratkaisuvaihtoehdot (lisäsuojaus, seinärakenteet) selvitettävä erikseen. Talojakamoon tulee mahtua asuntojen lukumäärästä riippuen yksi tai kaksi laitetelinettä, joissa on vähintään seuraavat ominaisuudet: korkeus 2000 mm + jalusta/jalakset 150 mm leveys ja syvyys 600mm x 600mm, leveys yhteensä 1200mm (4 jalalla seisova) C-kiskot syvyys suunnassa rack-parien portaattoman siirron varmistamiseksi maadoituskisko Talojakamossa tulisi lisäksi olla mahdollisuuksien mukaan tilaa em. telineparin toisella tai molemmilla puolilla yhdelle vastaavalle telineelle (leveystarve kaikkiaan siis välillä mm). Tilan korkeudeksi riittää normaali huonekorkeus. Telineparin edustalla tulee olla ennen ovea vähintään 200mm vapaata tilaa. Mikäli kaapit ovat osana myös muussa käytössä olevaa tilaa, tulee niiden ovien aueta kokonaan esteittä. Talojakamon kattoon asennetaan leveyssuuntaan telineiden yläpuolelle kaapelihylly (300mm). Yleisperiaate on, että nousukaapelit tuodaan telineisiin yläkautta ja talokaapelit alakautta. Nousukaapelista (2x4p) 4p, päätetään talojakamossa molemmat päät RJ45- liitinyksikköön. ATK-liitinyksikkö sijoitetaan telineen ylä-päähän. Puhelinliitinyksikkö sijoitetaan telineen alapäähän. Alapäähän asennetaan lisäksi kaksi erillistä 19" sähköjakkotukkia, sekä kaksi 19" 400 mm syviä laitehyllyjä. RJ45-liittimet tarroitetaan asunnon numeroilla. Telineen koko määräytyy standardin asennusoppaan mukaan. Laitevaraustila tulee olla vähintään 70 % muuhun 19" telineen kalustukseen nähden. 19" telineen minimisyvyys on 400 mm. Laitteita varten varataan kaksi ylimääräistä ohjuripaneelia. Telinettä varten rakennetaan sähkösyötöksi 2 os. Schuco pistorasia varustettuna omalla 16 A:n syötöllä.6 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 6 (15) Kuva 1. Talojakamon laitekaapin kalustus Talojakamolle tuodaan erillinen 16A (3x2,5S) sähkösyöttö. Mikäli kiinteistöön toteutetaan keskitettyjä turvajärjestelmiä, tuodaan niille oma 16A (3x2,5S) sähkösyöttö. Lisäksi yksi 16A ryhmä (2-os. pistorasia) muuta käyttöä (työvälineiden, tuulettimien jne. sähkönsyöttöä) varten asennetaan vastaavalle korkeudelle laitekaappien viereen seinustalle. Järjestelmille asennetaan 2-osaiset pistorasiat, jotka asennetaan kummankin telineen alimman kolmanneksen keskivaiheelle jakamokaapin sisään. Jakamotilaan asennetaan loisteputkivalaistus. 2 U 1 U 2 U 1 U 1 U 1 U 40 U Ristikytkentä RJ45 LAN Kytkin (alueoperaattori toimittaa) kytkentärima LON Tilavaraus LON-laitteille Laitehylly UPS Pistorasialistat 1 U Laitehylly 2 U Ristikytkentä RJ45 puhelin Jakamotilan tai jakamokaappien tulee olla lukittavia (esim. ABLOY), sarjoitus THK:n sarjaan. Jakamotilan oveen tai seinään on pystyttävä jälkeenpäin asentamaan tuuletin ilmanvaihdon/jäähdytyksen tehostamiseksi (jos jakamotilan tilavuus on alle 6m 3 ). Laitetilan lämpötilatavoite on normaali, kuitenkin normaaleissa olosuhteissa aina alle 35 o C ja yli 5 o C. Rakennusautomaation osalta on talojakamo määritelty tarkemmin liitteenä olevassa rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitteluohjeessa. Automaatiolaitteille on varattu talojakamokaappiin tila, jonka koko on 450 x 350 x kaapin syvyys. Tarvittaessa automaatiolaitteiden urakoitsija toimittaa oman lukollisen laitekotelon talojakamoon, mikäli talojakamokaapista varattu tila ei sovellu tai on liian pieni automaatiolaitteille. 5.1 Rinnakkaisjakamo Mikäli kaapelointietäisyydet (yli 90m) edellyttävät tai kiinteistö koostuu eri rakennuksista, joissa kussakin paljon huoneistoja, tulee kohteeseen suunnitella rinnakkaisjakamoja tarpeen mukaan. Jakamot yhdistetään kuidulla ja yleiskaapelointistandardin luokan kategoria 6 kaapeloinnilla ja vähintään kategoria 5E liittimillä.. Rinnakkaisjakamon tilatarve on yhdelle 600*600*2000 kokoiselle kaapille. Muut ehdot ovat kuten talojakamossa. Rinnakkaisjakamoon kannattaa tilojen salliessa tehdä varaus toiselle samanlaiselle kaapille.7 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 7 (15) 6 Nousukaapelointi 6.1 Kaapeloinnin rakenne ja toiminnalliset osat Liike- ja toimistorakennuksissa jo pitkään käytössä ollut ja asemansa vakiinnuttanut yleiskaapelointi tarjoaa myös asuinkiinteistöjen kaapeloinnille oivallisen mallin. Tällaisesta SOHO-kaapeloinnista (SOHO = Small Office, Home Office) on myös kansainvälinen standardi valmisteilla (tuleva ISO/IEC 15018). Kuvassa 2 on esitetty standardiehdotuksen mukaisen kaapeloinnin rakenne ja toiminnalliset osat. Yhden rakennuksen kiinteistössä aluekaapelointia ja aluejakamoa ei ole ja pientalossa puolestaan huoneistojakamo luonnollisesti sulautuu talojakamoon eikä nousukaapelointia ole. Standardiehdotuksen mukainen SOHO-kaapelointi on kaapelointitopologialtaan tähtimäinen. Käytettävät kaapelityypit ovat parikaapeli, koaksiaalikaapeli ja optinen kaapeli. Näin ollen kyseinen kaapelointirakenne sopii hyvin asuinkiinteistön kaapeloinniksi sekä laajakaistaisten internet-palvelujen että digitaalisten TVlähetysten jakelun osalta. Lisäksi kyseinen kaapelointi tukee turvatekniikan ja kiinteistöautomaation sovelluksia. Kaapelointirakenne mahdollistaa myös yhteisten kaapelireittien ja johtotiejärjestelmien käytön. Kaapeloinnin sovellusliitännät toteutetaan puhelin- ja tietotekniikan osalta RJ45- liittimin ja antenniliitännät standardinmukaisin koaksiaaliliittimin. Aluekaapelointi CD Aluejakamo (campus distributor) BD Talojakamo (building distributor) BD Nousukaapelointi Kerrosjakamo (floor distributor) FD HD Huoneistojakamo (home distributor) HD HD HD Huoneistokaapelointi = Sovellusliitäntä (application connection point) Kuva 2. Standardiehdotuksen ISO/IEC CD mukainen asuinkiinteistön kaapelointi. Sovellettaessa edellä kuvattuja periaatteita asuinkiinteistön tietoliikennekaapelointiin, voidaan esim. asuinkerrostalon kaapeloinnin perusmallina käyttää kuvan 3 mukaista esimerkkiä. Kaapelointiperiaate on tällöin seuraava: Talojakamosta jokaiseen huoneistoon asennetaan kaksi 4-parista parikaapelia kategoria 5E tai kategoria 6, yksi Lonak 2 x 2 x 0,65 + 0,65 väyläkaapeli ja yksi koaksiaalikaapeli. Huoneistojakamosta liitäntäpisteisiin asennetaan 4-pariset kaapelit ja koaksiaalikaapelit kohdan 4 määrittelyjen mukaisesti. Johtojen kytkennästä on tarkemmat ohjeet tarkistettava alueoperaattorilta8 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 8 (15) 7 Huoneistojakamo Kuva 3. Esimerkki asuinkerrostalon tietoliikennekaapeloinnista Huoneiston puhelin-, antenni, atk- ja automaatiokaapelointia varten tarvitaan erillinen tila, johon voidaan sijoittaa tarvittavat laitteet sekä suorittaa tarvittavat kytkennät. Tällainen huoneistojakamo sijoitetaan ryhmäkeskuksen läheisyyteen erilliseen tai ryhmäkeskukseen integroituun peltiseen koteloon. Kotelorakenteet ja väri valitaan yhden mukaiseksi ryhmäkeskuksen kanssa. Vaihtoehtoisesti huoneistojakamo sijoitetaan erilliseen tekniikkakoteloon esim. kalusteoven taakse. Kalusteoven taakse sijoitettavan tekniikkakotelon tilantarve pohjapinta-alasta mitattuna 500*400 mm, oven leveys 500mm. Huoneistojakamon tyyppisuositukset: koko min 500*400*150, upotussyvyys 105 mm (13mm levy+ ranka 92mm) ovi saranoitu ja lukittava, varustettuna ovikoskettimella. oven tilalle mahdollisuus saada säleiöity ovi (30 %), mikäli huoneistoon tulee aktiivilaitteita (palomuuri, kytkin) taustalla asennuslevy ruuvikiinnityksiä varten (>10mm) kaikilla seinustoilla läpivientiaihioita maadoitusrima kytkimelle varattu tila/hylly ja shukorasia kytkimen muuntajalle Huoneistojakamon koko on ehdottomasti tarkastettava työsuunnitteluvaiheessa, jotta sinne mahtuvat kaikki eri toimittajien toimittamat laitteet. Esimerkki huoneistojakamosta. Kuva 4 Lanet Home asennuskaappi 64, Tietosähkö9 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 9 (15) Siistein lopputulos saavutetaan käyttämällä erityisesti kerrostaloasuntoihin suunniteltua ryhmäkeskusta, joissa em. tilat on yhdistetty keskuksen kanssa samaan runkoon. Huoneistojakamoon sijoitetaan myös tietoverkon ja mahdolliset asukkaan hankkimien turva- tai automaatiojärjestelmien tarvitsemat aktiivilaitteet (esim. kytkin, silmukkakeskitin, kulunvalvonnan keskitin). Huoneistojakamoon varataan tilaa 12 V (n. 3 Ah) akulle (n. 150x100x60mm), joka varmistaa aktiivilaitteiden virransyötön. Akkujen toiminta tulee tarkistaa säännöllisesti. Maadoitus tuodaan ryhmäkeskukselta MKEM 6 KEVI. Huoneistojakamo voisi olla esim. tyyppiä ABB Combi koko 450 x 450 x145 (upotussyvyys 95) tai vastaava. HUOM! suosittelemme että rakennuttaja hankkii ja kytkee huoneistojakamoon sopivan kytkimen ja kytkee tämän suojaamattomilla kytkentäkaapeleilla jokaiseen asennettuun huonerasiaan. Näin asukkaalle olisi valmiina toimiva ja kytketty internet-yhteys jokaisessa huoneessa muuttaessaan taloon! Lisätietoja sopivista kytkimistä alueoperaattorilta. Rakennusautomaation osalta huoneistojakamon sijoitettavat laitteet on määritelty tarkemmin liitteenä olevassa rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitteluohjeessa. Huoneistojakamosta on automaatiolaitteille varattu tilaa 180 x 450 x95. Mikäli tarvitaan enemmän tilaa, on valittava suurempi huoneistojakamokaappi. Kaapeleiden tuonti seinärakenteessa jakamolle on järjestettävä siten että valmistajan ilmoittamia taivutussäteitä ja kaapelin veto-ohjeita ei rikota. 8 Huoneistokaapelointi Huoneistokaapeloinnin johtotiet parikaapeleita, ja koaksiaalikaapeleita varten asennetaan huoneistojakamolta tähtimäisesti huoneen liitäntäpisteisiin. Johtotiet toteutetaan M20-putkituksena. Liitäntäpisteitä varten asennetaan kojerasiat. RJ45- rasiassa kaikki neljä paria kytketään liittimiin. Kuva 5. Periaatteellinen esimerkki huoneistojakamosta ja huoneiston tietoliikenne-, automaatio- ja antenninkaapeloinnista.10 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 10 (15) 8.1 Huonerasiat Huonerasioiden RJ45-liittimistä toinen varataan puhelinkäyttöön ja toinen ATK-käyttöön. Liittimet merkitään merkinnällä PUH nro ja ATK nro. Numerointi on juokseva. Kuva 6 Esimerkki huonerasiasta. PUH 1 ATK 1 Päätelaitteet liitetään huoneistokaapelointiin huonerasian kautta. Tietoverkon päätelaitteita ovat PC:t, tulostimet, puhelimet, faksit, jne. Yhteisantenni- tai KTVjärjestelmän päätelaitteita ovat televisiovastaanottimet, videonauhurit, satelliittivastaanottimet, digiboxit jne. Huonerasioiden sijoittelu ja tiheys vaikuttavat keskeisesti palvelujen saatavuuden helppouteen ja mukavuuteen. Huonerasioita suositellaan asennetavaksi seuraavasti: Jokaista huonetta kohden asennetaan vähintään kaksi tietoverkon liitäntäpistettä ja yksi antenniverkon liitäntäpiste. Ellei jokaista huonetta alkuvaiheessa varusteta edellä mainituin liitäntäpistein, tulisi ainakin putkitus ja kojerasiat asentaa jo alkuvaiheessa jokaiseen huoneeseen. Tällaista valmiutta liitäntäpisteisiin voidaan pitää minimivaatimuksena. 8.2 Huoneiston automaatiokaapelointi Huoneiston automaatiokaapelointi toteutetaan myös tähtimäisesti huoneistojakamosta kuhunkin automaation liitäntäpisteeseen. Ulko-oven tai huoneistojakamon läheisyyteen asennetaan rasia kotona / poissa käyttökytkintä varten. Huoneistojakamon oveen asennetaan murtohälytys päällä / - pois avainkytkin. Huoneistojakamosta johdotetaan myös kiinteistön vedenkulutusmittareille, läsnäolotutkalle ja huoneiston palovaroittimella (palovaroittimille) omaan jakorasiaansa ko. laitteiden viereen. Johtotiet rakennetaan kuten tietoliikennekaapeloinnissa. Kaapelina voidaan käyttää myös samaa kategoria 6 kaapelia. Em. rasioiden kautta liitetään huoneiden automaatiolaitteet, kuten: läsnäoloilmaisimet, palo- ja savuhälyttimet, mittausanturit jne. huoneiston automaatiojärjestelmään. Laitteiden liittäminen voi tapahtua osittain rakentamisen yhteydessä (perustoiminnot) ja asukas voi lisätä em. rasioiden kautta lisätoimintoja myöhemmin tarpeen mukaan. Rakennusautomaation suunnitteluohjeessa on tarkemmin määritelty huoneiston automaatiolaitteet. Liittämättömiä kaapeleita ei tarvitse rasioissa päättää mihinkään liittimeen. Kaapelit on kuitenkin merkittävä selvästi molemmista päistään.11 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 11 (15) Liitetyt kaapelit maadoitetaan huoneistojakamon päässä yleisten automaatiomaadoitusohjeiden mukaisesti. Mikäli huoneisiin tulevat automaatiolaitteet eivät ole suoraan väylään liitettäviä laitteita, sijoitetaan väylään liitettävät laitteet huoneistojakamoon. Lisäksi suosituksena kuhunkin asuinhuoneeseen ja eteistilaan tulisi asentaa vähintään kolme paikkaa, johon automaatiokaapelointi päätetään. Oma automaatiorasia asennetaan huoneen RJ-rasian yhteyteen, ovenpieleen valistuskytkimien yhteyteen, niiden yläpuolelle sekä kattoon esim. oven yläpuolelle, josta on yhteys huoneen valaistuksen jakorasiaan. 9 Huoneiston automaatiojärjestelmä Huoneiston automaatiojärjestelmä perustuu avoimeen LonWorks-tekniikkaan. Perustoiminnat, joita jokaisesta huoneistosta tulisi liittää järjestelmään ovat: huoneiston palo- varoittimet, läsnäoloilmaisimet (tutkat), vedenkulutusmittaukset, huoneen lämpötilan mittaus, autonlämmityspistorasian ohjaus, kotona / poissa kytkin. Läsnäoloilmaisimien ja mahdollisen huoneiston ulko-oven ovikoskettimen avulla huoneistoon toteutetaan huoneiston murtohälytysjärjestelmä. Edullisin tapa em. järjestelmän toteuttamiseksi on yksi huoneistokohtainen Lonmoduli, joka sijoitetaan huoneistojakamoon. Muut laitteet ovat perinteisiä kosketin- ja analogisia mittaustietoja lähettäviä laitteita. Palovaroittimissa on oltava paikallinen akustinen hälytys. Laitteiden tarvitsema syöttöjännite otetaan Lon-modulilta. Syöttöjännite viedään laitteille tiedonsiirtokaapelin yhdessä parissa. Palovaroittimien ja murtosuojauksen takia Lon-modulin syöttö varmistetaan huoneistokohtaisella akulla. Palo- ja murtohälytykset johdetaan kiinteistön järjestelmään, josta ne voidaan edelleen johtaa vartiointiliikkeelle. Kuva 7. Esimerkkikuva huoneiston automaatiojärjestelmästä12 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 12 (15) Lon moduli(t) liitetään huoneistojakamosta tiedonsiirtokaapeleiden kautta kiinteistön talojakamoon tähtimäisesti, kukin huoneisto omanaan. Huoneistojakamosta talojakamoon on oma LONAK-kaapeliyhteys automaatiojärjestelmän käyttöön. Liitynnässä on huomioitava, ettei toisen asunnon kautta voida vaikuttaa toisen asunnon tiedonsiirtoon, esim. oikosulkemalla tai syöttämällä ylijännitettä tiedonsiirtoväylään. Tarkemmin huoneiston automaatiojärjestelmä on määritelty liitteenä olevassa rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitteluohjeessa 10 Kiinteistön järjestelmät 10.1 Kiinteistönautomaatiojärjestelmän toteutus 11 Käyttö ja huolto Kiinteistön LVI-laitteiden säätö sekä laitteistojen ohjaus ja valvonta tullaan hoitamaan, yhteisesti vapaasti ohjelmoitavalla Lon Works pohjaisella säätö- ja valvontajärjestelmällä, joka toimii avoimella, standardilla Lon-tiedonsiirtoprotokollalla. Järjestelmä koostuu valvontakeskuksesta (valvomolaitteet ja -ohjelmat), tiedonsiirtokaapeleista, reitittimistä ja sovittimista, keskusyksikköön ja toisiinsa keskenään Lon-väylän kautta liitetyistä I/O-toimintamoduleista, kenttälaitteista, sekä mahdollisesti kiinteää tai valintaista televerkkoa käyttävistä käyttö-, huolto- ja/tai hälytyksensiirtolaitteista. Valvomolaitteiden ja ohjelmien hankita tehdään erillishankintana. Kiinteistön rakentamisen yhteydessä toimitukseen sisältyy ainoastaan kiinteistön ja huoneiden automaatiolaitteiden ohjelmointi erillishankintana tehtyyn valvomo-ohjelmaan. Järjestelmien toimitus voi tapahtua osatoimituksina, kuten IV-kojeet automaatiolaitteineen tai kaukolämpöpaketit säätölaitteineen, mutta niiden on oltava keskenään yhteensopivia. Automaatiolaitteiden toimitus em. pakettivalmistajille tulisikin kuulua kohteen automaatiourakkaan. Automaatiourakoitsijan tulisikin toimia koko kiinteistön automaatiolaitteiden systeemi-integraattorina, joka installoi kaikki kiinteistön automaatiolaitteet järjestelmään sekä vastaa kokonaisuudessaan niiden toiminnoista ja ohjelmoinneista. Tarkemmin kiinteistön automaatiojärjestelmä on määritelty liitteenä olevassa rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitteluohjeessa 11.1 Kiinteistön käyttöliittymä: Kiinteistön käyttöliittymä on kiinteistön eri toimijatahoja (rakennuttajat, omistajat, asukkaat, huolto- ja ylläpitoyritykset, isännöinti, yms.) palveleva yhteinen foorumi. Käyttöliittymä tulee rakentaa siten, että käyttäjät tunnistetaan ja käyttöoikeudet määräytyvät ko. käyttäjän tarpeiden ja muiden määritysten mukaan. Kullekin palveluun kirjautuvalle taholle näytetään vain ne palvelut, jotka ovat ko. taholle luvallisia. Käyttäjillä on kullakin vain yksi käyttäjätunnus salasanapari, jolloin kirjautumisen jälkeen muihin mahdollisiin palveluihin kirjautumisessa hyödynnetään single sign on - tekniikkaa. Tämän edellytyksenä on, että kaikki alueverkon palvelut liittyvät keskitettyyn LDAP-käyttäjätietokantaan. Palvelua voi käyttää käyttöoikeudet omaava taho mistä tahansa internetiin yhteydessä olevalta päätteeltä. Tietojärjestelmien hankintaa ja integrointia koordinoi ADC.13 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 13 (15) Kuva 8, Järjestelmien liittäminen toisiinsa, periaate Esimerkki joistakin etalonmies palveluista: Asukasviestintä Taloyhtiön omat sivut Saunan varaus Kulutus- ja huoltoraportointi Tieto- ja kuvavarasto Taloteknisten järjestelmien hallinta Kiinteistöjen käyttöliittymät rakennetaan Arabianrannan alueella yhtenevällä tavalla. Kiinteistökohtaisesta tietosisällöstä vastaa kunkin kiinteistön moderaattori. Kiinteistön huoltoyhtiö hoitaa Valvomo-ohjelman Web-selainkäyttöliittymän kautta kiinteistön taloautomaatiota Asunnon automaatiojärjestelmän käyttöliittymä: 12 Urakkarajat Asunnon automaation varsinaisena käyttöliittymänä toimii kotona / poissa kytkin ja murtohälytys päällä / pois kytkin. Huoneen automaatiota voidaan tarkastella myös alueen intranetin asukkaalle tehdyn käyttöliittymäsivun kautta. Urakkarajat on määritelty liitteenä olevissa järjestelmäkohtaisissa suunnitteluohjeissa. Automaation toimittajan tehtävänä on koordinoida koko automaatiojärjestelmän hankintaa ja toteutusta koko hankintavaiheen ajan. Koko kiinteistön tietoverkon luovutus sähköurakoitsijalta muille urakoitsijoille ja siihen kuuluvat mittaukset on tehtävä ST-kortiston ohjeiden mukaisesti.14 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 14 (15) 12.1 Rajapinnat kiinteistöstä ulos Huoneistojakamon automaatio-osan ovikoskettimella katkaistaan huoneiston ja talojakamon automaatiolaitteiden tiedonsiirtoyhteys talojakamon ja huoneistojakamon välillä, mikäli automaatio-osan kansi avataan ilman alueoperaattorin lupaa. Automaatiolaitteiden toimittaja asentaa kytkimen. Kytkin saadaan kuitattua ainoastaan alueoperaattorin toimesta. Kuvatulla toiminnalla estetään huoneistosta luvaton liittyminen automaatioverkkoon ja automaatioverkon häirintä huoneistosta. Tiedonsiirtoverkon rajapinta kiinteistöstä ulos on fyysisesti talojakamon liittimillä. Verkkoyhteyden toimittaja päättää talokaapelin (valokaapeliyhteys) talojakamon aktiivilaitteille tai kuituliittimille (riippuu operaattorin laitevalinnoista) sekä vastaa kyseisen yhteyden mittauksista. Rakennusurakoitsija hankkii ja asentaa M50 putken ja vetonarun talojakamosta tontinrajalle kuituyhteyttä varten. Suojaputken sijoituksessa huomioidaan alueverkon reitti ko. rakennukseen nähden sekä turvallinen sijoitus muu ulkoalueen rakentaminen ja käyttö huomioiden Tiedonsiirtoverkon ja automaatiolaitteiden hallinta ja ylläpito Arabian Palvelu Oy hankkii tiedonsiirron kytkimet talo- ja rinnakkaisjakamoihin. Alueoperaattori vastaa alueverkon toiminnasta sekä kiinteistön talojakamoon sijoitettavien laajakaistakytkimien hallinnasta ja ylläpidosta. Alueoperaattori vastaa, että kullekin laajakaistaverkkoon liittyvälle huoneistolle varataan oma portti em. kytkimistä. Kiinteistön sisäisen tiedonsiirtoverkon hallinta ja ylläpito kuuluu kiinteistön itsensä vastuualueeseen. Sisäverkkoon kuuluu kaapeloinnit ja liittimet sekä mahdolliset tapauskohtaiset valokaapeliyhteydet (etäisyyden tai muun syyn vuoksi toteutetut). Kiinteistön rakennusvaiheessa tehdyt huoneistojen automaatiolaitteet kuuluvat myös kiinteistöyhtiön hallintaan. Huoneiston omistaja tai haltija voi lisätä huoneiston automaatiojärjestelmään uusia toimintoja ja laitteita sovittuaan niistä kiinteistön isännöitsijän kanssa. Laitteet liitetään kiinteistön verkkoon kiinteistön edustajan valvonnassa ja kiinteistön hyväksymillä ohjelmilla, jotta verkkoon ei tehdä asiattomia tai luvattomia muutoksia. Kiinteistön laitteet kuuluvat kokonaisuudessaan kiinteistöyhtiön omistukseen ja hallintaan.15 Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 15 (15) 12.3 Lisätietoja: Kuva 9. Periaate laajasta automaatio ja aluevalvontajärjestelmästä. Alueoperaattorilla voi olla erillisiä ohjeita, joita täytyy ehdottomasti noudattaa Tietoverkkokaapeloinnista ja niiden vastaanottomittauksista saa ohjeita Sähköinfosta, joka pitää yllä ST-kortistoa. Asuinkiinteistöjen sekä toimitilakiinteistöjen tietoverkoista on valmistunut uudet ohjeet 2001 lopussa, joita myös on saatavissa Sähköinfosta. Kiinteistöjen automaatiolaitteista, Arabianrannan erillisohjeista ja -palvelutarjonnasta saa tietoja alueen kehitysyhtiöstä ADC Oy:stä. ADC Oy:stä on myös saatavilla esimerkkejä tietoverkkojen ja kiinteistön automaatiototeutuksista sekä ohjeita kiinteistöjen käytöstä ja ylläpidosta. Em. ohjeet lähdeluettelossa merkitty *. Mallipiirustuksia sekä muita Lon-järjestelmien suunnitteluohjeista on saatavissa Helsingin kaupungin rakennusviraston taloteknisestä toimistosta, josta saa myös tietoja ohjeissa mainitusta verkkomuuttujasuosituksista. Mallipiirustukset, suunnitteluohjeet ja verkkomuuttujasuositukset on nähtävissä myös RAKLI:n internet kotisivuilta. Samankaltaiset tiedostot
Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti- Lisätiedot Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät
Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Veijo Happonen DAXTUM OY Gsm: 040-5254232, e-mail: veijo.happonen@daxtum.com BAFF / Automaatio Talotekniikassa LUENNON SISÄLTÖ Lisätiedot Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä
Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten Lisätiedot Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot 1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ
1(5) PIENTALON KUITULIITTYMÄ YLEISTÄ Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n (Myöhemmin PHPOY) kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen optiseen kuituverkkoon. Kuituverkon kautta Lisätiedot Lähiverkkojen rakentaminen
Lähiverkkojen rakentaminen TIESÄHKÖ OY Kaapelointiesimerkkejä 1. Toimitilakiinteistö, jossa on useita yrityksiä/organisaatioita Näille sivuille olemme koonneet periaatteita ja esimerkkejä määräyksen 65 Lisätiedot Pientalorakentajan. tietoliikenneopas
Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista... Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot Pientalorakentajan. tietoliikenneopas
Pientalorakentajan tietoliikenneopas Pientalojen kehittyvät viestintäpalvelut Eri laajakaistatekniikat ovat kehittyneet ja tulevat kehittymään voimakkaasti. Valokaapeliin perustuvilla laajakaistatoteutuksilla Lisätiedot Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola
Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa Lisätiedot Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT
ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Sisältö JOHDANTO...3 Saatavat palvelut...3 Määräykset ohjaavat rakentamista...3 KAAPELOINTI ON PALVELUJEN KIVIJALKA...4 MONIPALVELUVERKON RAKENNE...4 Talojakamo ja Lisätiedot Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje
Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi. Lisätiedot Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä
Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen Lisätiedot Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen
Optinen kiinteistökaapelointi Eino Jauhiainen Perustietoa yhtiöstä Nestor Cables Oy valmistaa ja myy sekä optisia että kuparijohtimisia tietoliikenne-, teollisuus- ja erikoiskaapeleita ja valokaapelitarvikkeita Lisätiedot Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 1 !"#$$!"%$$$& % '#$$& ( )*+,!!"- )*+./ 0+-12& 3-""'1552'-25 6+--'2!7 2',222&!!323"!2""7'2,2!!!3!!2 Lisätiedot Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin
Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin 28.4.2010 Tauno Hovatta 1 Maanpäällisen tv-jakelun verkkotoimiluvat Valtakunnallisen F-kanavanipun ja alueellisen HD3-kanavanipun toimiluvat Anvia Oyj:lle (8.4.2010/LVM) Lisätiedot Asennustoiminnan kehitysnäkymät
Asennustoiminnan kehitysnäkymät Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Teleasennussektorit Asennustoiminnan eri osa alueet Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen Lisätiedot Suunnittelu / Asennusohjeet
Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset Lisätiedot LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä
LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä Uutta joustavuutta kodin toimintoihin LexCom Home on nykyaikainen kokonaisratkaisu kodin heikkovirtakaapelointien ja -asennusten toteuttamiseksi. Lex- Lisätiedot Taipalsaaren valokaapeliverkon ohjeita. Ohjeita valokaapelin viennistä kiinteistöjen sisälle ja kiinteistöjen sisäpäätelaitteet
1 (8) V 1.0 Pientalon liittäminen Concept.10:n tietoliikenneverkkoon 2 (8) 1 Yleistä... 3 2 Liityntäverkon kaapeli... 3 3 Liityntäverkon kaapelin asentaminen... 4 4 Sisäverkko... 5 5 Liityntäkaapeleiden Lisätiedot Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007
1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain Lisätiedot Hälytysjärjestelmän suunnittelu
Hälytysjärjestelmän suunnittelu Celotron GSM-pohjaiset järjestelmät Käyttölaitteen ja keskuksen sijoitus Keskus asennetaan Talon ns. tekniseen tilaan. Näppäimistö tai esim. RF-ID tunnistin / sormenjälkilukija Lisätiedot SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE
SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen Lisätiedot Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008
1 (10) Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: Lisätiedot VALMISKAAPELITUOTTEET
VALMISKAAPELITUOTTEET Kuitu kotiin Laajakaistaverkot Orbis Oy - Valmiskaapelituotteet 2015 1 Orbiksen osaaminen Orbiksella on yli 25 vuoden kokemus valokuitutuotteiden valmistamisesta ja tuotteitamme käyttävät Lisätiedot Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä?
Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Pauli Suikkanen Elisa Oyj 1 Määräys velvoittaa Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön, Lisätiedot Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset. 2.12.2014 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj
Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj 1 Taustaa Matkaviestinyhteydet ovat keskeisessä asemassa kuluttajien ja yritysten Lisätiedot Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.
Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Orbionin esittely Pohjoismainen, riippumaton, tietoliikennealan Lisätiedot Nylund Kotiverkko. Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi.
Nylund Kotiverkko Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi. Oy Nylund-Group Ab, Talotekniikka Masalantie 7 020 MASALA Vaihde (myynti) puh. 010 217 000 asiakaspalvelu@nylund.fi Lisätiedot Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot
Pientalonrakentajan tietoliikenneopas Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot MIKSI KUITULIITTYMÄ? IPP:n kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen Lisätiedot OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov
OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov Sähkötekniset tietojärjestelmät, pakollinen sähkö-sv. Opiskelija perehtyy väyläpohjaisiin hajautettuihin avoimiin rakennusautomaatio-järjestelmiin.opiskeija Lisätiedot Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka
Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Sisällys Yleiskaapeloinnin perusajatus Yleiskaapeloinnin standardit Yleiskaapeloinnin rakenne ja osat: toimitilakiinteistöissä Lisätiedot AINA TALOKAAPELI. 1 Aina Talokaapeli kuparikaapelilla
1(6) AINA TALOKAAPELI Aina Talokaapeli mahdollistaa kiinteistön sisäverkon yhdistämisen yleiseen televerkkoon joko kuparisella maakaapelilla, optisella kaapelilla tai erityistapauksissa (ha-asutusalueet) Lisätiedot bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Teknisiä etoja
bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Uppoasennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinärakenteisiin jolloin upotussyvyys on 100 mm. Pinta-asennuksessa keskus kiinnitetään Lisätiedot KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS
16.6.2005 KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS Viestintäviraston suosituksia Viestintävirasto 306/2005 S SUOSITUS Viestintävirasto 306/2005 S 1 (8) ESIPUHE Tämä suositus on tarkoitettu ensisijaisesti kiinteistön Lisätiedot DNA Welho 7.3.2012 / Hki
DNA Welho 7.3.2012 / Hki Tiitus Ranta Myyntijohtaja, Kiinteistötuotemyynti tiitus.ranta@dna.fi GSM 044 044 5045 Agenda: Sisäverkot, niiden saneeraus ja huomioitavat seikat Taloyhtiölaajakaista mikä se Lisätiedot 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA
TIETOVERKOT HETEL 1 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Kaapin leveys 600 mm Kaapin leveys 800mm Kaappirunko, jossa katto, sivut/takaseinä, ovi ja sokkelikulmat. Kaapin ovi on standardina varustettu lukolla. Lisätiedot 1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN...
Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN... 5 6 VUOKRAUKSEN EHDOT... 6 Lisätiedot MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA
7.5.2009 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 Viestintävirasto MPS 25 1 (10) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2 Lisätiedot Antti Vähälummukka 2010
Antti Vähälummukka 2010 Koaksiaalikaapeli Paksu ethernet, 10Base5 o Noin 10mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä RG-8 o Maksimipituus 500m Ohut ethernet, 10Base2 o Noin 6 mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä Lisätiedot Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan Lisätiedot Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12
Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön Lisätiedot Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan, Lisätiedot Tietoverkkotekniikka
R16 Tietoverkkotekniikka Multimediajärjestelmät älykkäisiin asuntoihin Nykyään meillä on kotona erikseen tietoverkkoliitin jokaista käyttöaluetta kohden. Asunnot on usemmiten varustettu sekä puhelin- että Lisätiedot Teleoperaattorin näkökulma ja yhteistyön haasteet
Teleoperaattorin näkökulma ja yhteistyön haasteet Tomi Heikkilä TeliaSonera, Radio Network Planning Finland Sisäkuuluvuushaasteet Viime vuosina muuttuneet rakennusmääräykset ovat tuoneet matkapuhelinverkossa Lisätiedot TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016
TIETOVERKOT 2015 / 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 19" Ristikytkentäkaapit metalliovella 4 19" Ristikytkentäkaapit lasiovella 5 19" Ristikytkentäkaapit verkko-ovella 6 19" Ristikytkentärungot 7 Lisävarusteet Lisätiedot Kiinteistön kulunvalvonta- ja vuorovarausjärjestelmän suunnitteluohje
1 (6) Kiinteistön kulunvalvonta- ja vuorovarausjärjestelmän suunnitteluohje 21.07.05 SISÄLLYSLUETTELO 2 (6) 1 APTUS KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄN RAKENNE...3 2 YLEISKUVA JÄRJESTELMÄS TÄ...4 3 APTUS KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄN Lisätiedot Sisäverkon kaapelointi
Sisäverkon kaapelointi Kaapeli sisälle ja ulos Useista rakennuksista koostuvien kiinteistöjen kaapelivalinta on erityisen haasteellista, kun tarvitaan oikeanlaiset kaapelit kolmelle verkolle ja kahteen Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ
TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ Kaapelointi / Torstai iltapäivä (12.00-16.00) 1. Tehtävän kuvaus Torstain tehtävässä on tarkoitus asentaa työpisteeseen standardin Lisätiedot Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot
Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten Lisätiedot bulldog -tuoteperhe Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen
bulldog -tuoteperhe Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Uppoasennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinärakenteisiin jolloin upotussyvyys on 100 mm. Pinta-asennuksessa keskus Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3 Lisätiedot MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN
MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen Lisätiedot NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa
wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa 1 2 R-kioskin edustalla 1. kerros 3 Valintalon edessä, kaapeli vedetään 2.kerroksen sähkökaapista 2 3 1 Kulmakonditorian lippa 1 1.Krs Sähkökaappi Netti Lisätiedot Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet
Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään Lisätiedot PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:
Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa Lisätiedot 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA
Tietoverkkotuotteet 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Kaapin leveys 600 mm Kaapin leveys 800mm Kaappirunko, jossa katto, sivut/takaseinä, ovi ja sokkelikulmat. Kaapin ovi on standardina varustettu lukolla. Lisätiedot Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä
SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS Etman Sähkökalustesarjan tyylikäs muotoilu antaa loppukuluttajalle käsityksen myös tuotteiden korkeasta laadusta. Tuoteperhe käsittää Lisätiedot Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje
Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Versio 3.1 18.5.2010 - Marko Hännikäinen, Professori Tampereen teknillinen yliopisto, +358 (0)40 849 0770, marko.hannikainen@tut.fi Lisätiedot 1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...
Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS Lisätiedot AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010
AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua suojausta. Avainturvallisuus muodostuu avainhallinnasta ja säilytyksestä, valitusta avainturvallisuustasosta sekä avaimen Lisätiedot Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet
1 Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO Laitepaikkatuotteet... 3 1. Yleistä... 3 2. Laitepaikkatuotteet... 3 2.1 Telinepaikka... Lisätiedot Nexans seuraa kotiin saakka
www.nexans.fi Kuitua kotiin kaivataan Nexans seuraa kotiin saakka Viime vuosina Nexans on ollut mukana rakentamassa infrastruktuuria uusia tiedonsiirtoväyliä varten mm. kaupunkiverkkojen muodossa. Nyt Lisätiedot Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi
Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n tele- ja turva-alan sertifiointipalvelut ammattilaisille Teleurakointialan Lisätiedot SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ
OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten Lisätiedot Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset
1 28.10.2014 versio 1.0 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 Taustaa Viime vuosina muuttuneet rakennusmääräykset Lisätiedot LAITEPAIKKA- HINNASTO
1 OPERAATTORIHINNASTO LAITEPAIKKA- HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat laitepaikkahinnat Operaattorihinnaston yleiset ehdot Voimassa 1.1. 2013 lukien 1. Oikeus Lisätiedot TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104
TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl Lisätiedot HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA
OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Lisätiedot Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan, Lisätiedot 14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25
14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 Viestintävirasto MPS 25 1 (8) 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2 1.2 MUUT ASIAAN LIITTYVÄT Lisätiedot ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET
VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi, Lisätiedot NextMesh Mall Wifi Kauppakeskus Columbus Vuotie 45, Helsinki
Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten Lisätiedot NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus
NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot Lisätiedot Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä
Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Tietoverkot ja Valaistus Masalantie 375 02430 MASALA Lisätiedot VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista
VASO-ASUKKAAN OPAS DNA Kiinteistölaajakaista 1 Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt hyvän valinnan muuttaessasi Vason asuntoon.tämä on opas laajakaistan käyttöönottoon ja Lisätiedot OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO
OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO YLEISTÄ Tilaajayhteys (Cu) Kiinteä yhteys (Cu) Yhdysjohto (Cu) Kaikki tässä hinnastossa (alv 0%) esitetyt tuotteet ovat analogisilla kuparipareilla tai Lisätiedot OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä
OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset. Lisätiedot Valokuituverkon asennusohjeita. Ohjeita valokaapelin viennistä kiinteistöjen sisälle ja kiinteistöjen sisäpäätelaitteet
Valokuituverkon asennusohjeita Ohjeita valokaapelin viennistä kiinteistöjen sisälle ja kiinteistöjen sisäpäätelaitteet Palveluiden tuottajat VALOKUITUVERKON RAKENNE Internet/ operaattorien valokuituverkot Lisätiedot Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014
Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Vanhan antenni ja sisäjohtoverkon uudistus määräyksen Lisätiedot Anvia Telecom Oy Laitepaikkatuotteet Hinnasto
Teleoperaattorihinnasto Anvia Telecom Oy Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi Anvia Telecom Oy Anvia Telecom Ab Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Cirkelvägen 6, 65100 Vasa Puhelin/Telefon Lisätiedot KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot dna Laajakaistaopas Vason asukkaille
dna Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt Lisätiedot Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala
1 (5) Määräys METALLIJOHTIMISTEN TILAAJAYHTEYKSIEN JA NIIHIN KYTKETTYJEN VIESTINTÄVERKKOLAITTEIDEN TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt Lisätiedot 30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN
Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti Lisätiedot DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet
DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6 Lisätiedot NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, Vantaa
wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, 1 1 Parturiliike Mansnerin kulma Jakamo 1. krs IV-konehuoneen perällä, käynti ulkokautta Sähkökaappi 1. krs Internet, Dual Eth, LAN switch, Lisätiedot ABLOY Sähkösuunnittelijan tietokansio 7.9.2007
ABLOY Sähkösuunnittelijan tietokansio.9.00 Ohessa Abloy Oy:n tuottama sähkösuunnittelijanopas käyttöösi Oppaasta löydät mm. ABLOY tuotteiden Oviympäristöt sähkölukoille, oviautomatiikalle ja palonsulkujärjestelmille. Lisätiedot 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<6
1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7 Lisätiedot TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin Lisätiedot MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA. FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö
MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida Sähkö- ja automaatiotekniikka LSKKY 5.12.2013 Lisätiedot 1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...
Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS Lisätiedot INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S
INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1) Lisätiedot SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON
S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi Lisätiedot 1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.