Source: http://docplayer.fi/68125037-Pintojen-polyisyysselvitys-soderkullan-koulu.html
Timestamp: 2018-10-19 05:23:26+00:00
Document Index: 7902176

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu - PDF
Download "Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu"
1 Sipoon kunta Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu TPA Andersson Oy Anne Lempinen
2 Sisältö 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS PINTOJEN PÖLYISYYDEN MITTAUS TULOKSET Näkyvien pintojen pintapölymäärät ennen ja jälkeen siivouksen Pölynkoostumus YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET... 8 Liite 1. Kuvia näytteenottopisteitä ennen pölysiivousta... 8 Liite 2. Pintojen pölyisyyden mittauksen tulokset Liite 3. erillinen sähköinen liite. Pölynkoostumus tulokset... 12
3 3 (12) 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS Söderkullan koulun pintojen pölyisyysselvityksen tavoitteena oli selvittää: - pintapölyn kokonaismäärä pinnoilla ennen perusteellista siivousta - pintapölyn kokonaismäärä siivouksen jälkeen - esiintyvän pölyn koostumus Arviointi suoritettiin ja Söderkullan koulussa. Pintojen pölyisyysselvitys tehtiin ennen perusteellista siivousta eli ns. lähtötilannekatselmus. Vertaileva selvitys tehtiin siivouksen jälkeen Pintojen pölyisyysselvitystä varten: - Tilojen pintojen pölyisyys todennettiin pintapölymittauksin BM Dustdetector- mittalaitteella - Pyyhintäpölynäytteitä otettiin samoilta pinnoilta kuin pintapölynäytteitä ja nämä lähetettiin laboratorioon analysoitavaksi. Pintapölymittaukset tehtiin yhdeksässä (9) tilassa: Tila n:o 6.2, valopiha Tila n:o 2.2, toimisto Tila n:o 1(6) luokka Tila n:o 2.5, varasto Tila n:o 214, luokka Tila n:o 226, luokka Tila n:o 9, luokka Tila n:o 6.1, valopiha Tila n:o 38, esikoulu Pyyhintäpölynäytteet lähetettiin laboratorioon analysoitavaksi viidestä (5) tilasta: Tila n:o 6.2, valopiha Tila n:o 2.5, varasto Tila n:o 214, luokka Tila n:o 9, luokka Tila n:o 6.1, valopiha
4 4 (12) 2. PINTOJEN PÖLYISYYDEN MITTAUS Pintojen pölyisyyden määrää mitattiin BM-Dustdetector mittalaitteella. Tässä menetelmässä geeliteippi painetaan pintaa vasten näytteenottotelalla ja telattu geeliteippi läpivalaistaan laseroptisella mittauslaitteella (BM-Dustdetector). Mittalaite ilmoittaa pölypeittoprosenttina, kuinka suuri osa teipin pinnasta on pölyn ja lian peitossa. Pintojen pölyisyysmittausten näytteenottopintoja olivat: - yli 180cm korkeudella olevat pinnat - muut tasopinnat - lattiapinnat Näytteenoton yhteydessä otettiin myös valokuvia osasta näytteenottopisteitä kokonaistilanteen hahmottamiseksi. Kuvat ovat raportin liitteessä 1. Pölykertymä mitattiin tiloista, ennen siivousta sekä siivouksen jälkeen, satunnaisotannalla geeliteippimenetelmällä INSTA 800 laadunarviointijärjestelmän mukaisesti (SFS-5994). Pölykertymän ohjeelliset enimmäistasot on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 1). Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä [%] Pölysiivouksen Pinnat yli 180 cm korkeudella, 1,0 jälkeen pinnat alle 180 cm korkeudella Lattiapinnat 3,0 Taulukko 1. Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät työskentelytiloissa (RT ) Taulukossa 1 määriteltyjä pintapölykertymien maksimiarvoja noudatettiin pölysiivotuissa tiloissa. Ennen vastaanottoa näkyvien ja ei-näkyvien pintojen pölykertymän keskiarvo saa olla korkeintaan 1 % ja lattiapintojen korkeintaan 3 % BM-Dustdetector - mittalaitteella mitattuna. Arviointitulokset kirjattiin tiloittain ja pintakategorioittain liitteinä 2-3 oleviin tarkastusasiakirjoihin.
5 5 (12) 3. TULOKSET 3.1. Näkyvien pintojen pintapölymäärät ennen ja jälkeen siivouksen Söderkullan koululla tehtiin ennen pölysiivousta lähtötilannemittaus pintapölymittauksin. Lähtötilanne mitattiin, jotta voitiin siivouksen jälkeen todentaa, onko siivouksella päästy tehtävän tavoitteeseen. Lähtötilanteessa ennen siivousta tehdyissä mittauksissa todettiin erityisesti yläpinnoilla huonepölynomaista pölyä. Pintapölymittauksia otettiin yhdeksästä (9) tilasta yhteensä 29 kappaletta niin taso kuin yli 180 cm:n pinnoilta. Vastaanottovaiheen puhtausvaatimusten mukaan, jota sovellettiin tässä projektissa, ennen pölysiivousta tasopinnoilta otetuista 23 näytteestä 10 kpl (43,5 %) alitti ja 13 kpl (56,5 %) ylitti pintapölyn maksimiarvon (1,0 %) ennen luovutusta. Lattiapinnoilta otetuista näytteistä, yhteensä kuusi (6) kpl, kaikki kuusi (6) kpl (100 %) alitti pintapölyn maksimitason (3%) ennen luovutusta. Pintapölynäytteiden keskiarvo oli tasopinnoilla 4,37 % ja lattiapinnoilla 0,55 %. Eli sovellettua luovuusvaiheen puhtaustasoa tasopintojen pölytaso ei täyttänyt ennen pölysiivousta tehdyissä mittauksissa. Pölysiivouksen jälkeen tehtiin pintapölymittaukset samoista tiloista ja pintakategorioista kuin mitä lähtötilanteessa Pintapölymittauksia otettiin siivouksen jälkeen kahdeksasta (8) tilasta yhteensä 26 kappaletta niin taso kuin yli 180 cm:n pinnoilta. Vastaanottovaiheen puhtausvaatimusten mukaan, jota sovellettiin tässä projektissa, siivouksen jälkeen tasopinnoilta otetuista näytteistä (yhteensä 20 kpl) 16 kpl (80 %) alitti ja neljä (4) kpl (20 %) ylitti pintapölyn maksimiarvon (1,0 %) ennen luovutusta. Lattiapinnoilta otetuista näytteistä (yhteensä 6 kpl), viisi (5) kpl (83 %) alitti ja yksi (1) kpl (17%) ylitti pintapölyn maksimiarvon (3,0 %) ennen luovutusta. Pintapölynäytteiden keskiarvo oli tasopinnoilla 0,59 % ja lattiapinnoilla 1,22 %. Eli puhtaustaso taso- ja lattiapintojen osalta täytti sovelletun luovutusvaiheen puhtaustason. Seuraavaan taulukkoon (taulukko 2) on koottu ennen ja jälkeen siivouksen tehtyjen pintapölymittausten tulosten keskiarvot sekä vertailukohteena käytetyt ohjeelliset raja-arvot.
6 6 (12) Arvioitavat pinnat Ennen pölysiivousta tehtyjen pintapölymittausten ka. Jälkeen pölysiivouksen tehtyjen pintapölymittausten ka. Pölykertymän ohjeelliset raja-arvot luovutusvaiheessa Tasopinnat yli 180 cm 4,37% 0,59% 1,0 % korkeudella ja alle 180 cm korkeudella Lattiapinnat 0,55% 1,22% 3,0 % Taulukko 2. Pintapölymäärät Söderkullan koululla ennen ja jälkeen siivouksen sekä ohjeelliset raja-arvot Pintapölymittaustulokset löytyvät liitteestä Pölynkoostumus Tiloista otettiin 5 pyyhintäpölynäytettä, jotka lähetettiin laboratorioon analysoitavaksi. Pyyhintäpölynkoostumus -analyysin tulokset ovat tämän raportin liitteessä 3 (erillinen sähköinen liite). 4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Pintojen pölyisyysmittausten tulosten perusteella voidaan todeta, että rakennuksen tasopintojen pintapölymäärät ylittivät Sisäilmastoluokituksen 2008 määritellyt luovutuspuhtauden raja-arvot ennen pölysiivousta. Pölysiivouksen jälkeen pintapölymäärät alittivat Sisäilmastoluokituksen 2008 määritellyt luovutuspuhtauden raja-arvot. Lisäksi pölynkoostumus- analyysin tulokset osoittivat, että pöly koostui pääosin huonepölystä ja ulkoilmapölystä. Tilojen siivottavuutta voidaan parantaa ja pölyn määrää vähentää merkittävästi tilaajan, tilojen käyttäjien ja siivousorganisaation yhteistoiminnalla mm. seuraavilla toimenpiteillä; - tehostettu siivous yli 180 cm:n korkeudella oleville pinnoille - noudatetaan siivoussopimuksen mukaista ylläpitosiivousta ja sen lisäksi huolehditaan sopimuksen mukaisesti jaksottaisista ja säännöllisesti toteutettavista perussiivoustehtävistä - huolehditaan sisäänkäyntien ulkoalueiden puhtaudesta - asennetaan oikein mitoitetut sisäänkäyntimatot - riisutaan ulkojalkineet ja niiden jalkaan laittaminen sisääntulotiloissa
7 7 (12) - jalkineet säilytetään kenkätelineissä - lattiapinnat pidetään vapaina - tasopinnat pidetään vapaina - kaapistojen päälliset, ikkunalaudat, työ- ja sivupöydät pidetään mahdollisimman vapaina pölyä keräävistä ja siivousta hankaloittavista irtotavaroista Lahdessa Anne Lempinen projektipäällikkö TPA Andersson Oy
8 8 (12) 5. LIITTEET Liite 1. Kuvia näytteenottopisteitä ennen pölysiivousta
12 12 (12) Liite 2. Pintojen pölyisyyden mittauksen tulokset Kohde Söderkullan koulu, Opintie 6, Sipoo Aika Lähtötilanne ennen siivousta , Arviointi pölysiivouksen jälkeen Arvioija Anne Lempinen, Jaakko Rautiainen Lähtötilanne Lähtötilanne Pölysiivouksen jälkeen Pölysiivouksen jälkeen Nro Tila Kohde % % % % Lisätiedot 6.2. Valopiha ikkunalauta 3,2 1,4 hylly 0,6 0,7 opettajanpöytä 0,8 0,5 lattia 0,1 1, Toimisto hyllyn yp 0,3 0,3 ikkunalauta 1,7 1,2 kovaäänisen yp 2 0,6 yli 180 cm lattia 0,3 1 1(6) Luokka kaapin hylly 1 0,3 kovaäänisen yp 8,5 1,2 yli 180 cm ikkunalauta 4,1 0,1 yli 180 cm lattia 0,2 3, Varasto ikkunalauta 27,9 *22,3 *ei siivottu, ei mukana keskiarvossa ylähylly 2,2 *9,6 *ei siivottu, ei mukana keskiarvossa putki 24,5 *27 *ei siivottu, ei mukana keskiarvossa 214 Luokka kovaäänisen yp 3,8 0,3 yli 180 cm ikkunalauta 2,7 0,1 yli 180 cm ikkunalauta 0,5 0,1 226 Luokka käsipyyhetelineen yp 0,4 0,1 kovaäänisen yp 9,5 2,7 yli 180 cm lattia 1,6 0, Valopiha kaapin yp 1,1 0 sähkökourun yp 0,2 0 hylly 1,9 1 lattia 0, Esikoulu ikkunalauta 0,2 0 avohylly 0,6 0,3 kovaäänisen yp 2,7 0,8 yli 180 cm lattia 0,4 1,5 YHTEENVETO kpl / yht. keskiarvo keskiarvo keskiarvo keskiarvo mittauksia yhteensä 55 4,37 0,55 0,59 1,22 Liite 3. erillinen sähköinen liite. Pölynkoostumus tulokset
13 PÖLYNKOOSTUMUS Tilaaja: Kohde: Projektinumero: Menetelmät: Sipoon kunta Söderkullan koulu, Sipoo 60513/PEM Tilauspäivä: Toimituspäivä: /1 Tilaajan toimittamat pölynäytteet (pyyhintäpöly pussissa) tutkittiin Nikon SMZ-745T stereomikroskoopilla ja Jeol JSM6400 tai Jeol JSM6300 pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. Näytteenotosta vastaa tilaaja. Pölyn suhteellista määrää on kuvattu termeillä: runsaasti-jonkin verran-yksittäisesti. Mineraalivillakuitujen määräarvio on ilmoitettu: alle 1 p-%, 1-5 p-% ja yli 5 p-%. Tulokset pätevät vain tutkituille näytteille. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta. TULOKSET: Näytteenottaja: Jaakko Rautiainen, Anne Lempinen Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa Pölynkoostumus valopiha / tasopinnat - Yksittäisesti rakennusmateriaalipölyä (kalkkikivi) - Runsaasti ulkoilmapölyä (silikaattista kiviainespölyä, kasvi-/eläinpölyä) - Yksittäisesti ulkoilmapölyä (siitepölyä) - Runsaasti huonepölyä (tekstiilikuidut) - Jonkin verran huonepölyä (karvat) varasto / tasopinnat 214 luokka / verrokki / tasopinnat 9 luokka / tasopinnat 6.1 valopiha / tasopinnat - Jonkin verran rakennusmateriaalipölyä (kipsi) - Yksittäisesti rakennusmateriaalipölyä (kalkkikivi) - Runsaasti ulkoilmapölyä (silikaattista kiviainespölyä, kasvi-/eläinpölyä) - Jonkin verran huonepölyä (tekstiilikuidut, karvat) - Mineraalivillakuituja arviolta alle 1 p-% (lasivilla, kivivilla) - Runsaasti ulkoilmapölyä (silikaattista kiviainespölyä) - Jonkin verran ulkoilmapölyä (kasvi-/eläinpölyä) - Yksittäisesti ulkoilmapölyä (siitepölyä) - Runsaasti huonepölyä (tekstiilikuidut) - Jonkin verran huonepölyä (karvat) - Runsaasti ulkoilmapölyä (silikaattista kiviainespölyä) - Jonkin verran ulkoilmapölyä (kasvi-/eläinpölyä) - Yksittäisesti ulkoilmapölyä (siitepölyä) - Runsaasti huonepölyä (tekstiilikuidut) - Jonkin verran huonepölyä (karvat) - Mineraalivillakuituja arviolta alle 1 p-% (lasivilla) - Yksittäisesti rakennusmateriaalipölyä (kalkkikivi) - Runsaasti ulkoilmapölyä (silikaattista kiviainespölyä, kasvi-/eläinpölyä) - Runsaasti huonepölyä (tekstiilikuidut) - Yksittäisesti huonepölyä (karvat) - Mineraalivillakuituja arviolta alle 1 p-% (lasivilla) Matias Häyrynen Tutkija, laboratorioanalyytikko LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS: