Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_5_2_WasSV_Festigkeitsnachweis-d141509,6.html
Timestamp: 2016-10-22 07:09:45
Document Index: 335139676

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 5', '§ 5', '§ 4', '§ 6']

§ 5 2. WasSV, Festigkeitsnachweis | Gesetze auf anwalt24.de
§ 5 2. WasSV, Festigkeitsnachweis Suche
Zweite Wassersicherstellungsverordnung (2. WasSV) Bundesrecht…§ 5 2. WasSV, Festigkeitsnachweis§ 6 2. WasSV, Bauweise, Baustoffe und Bestandteile von Quellfassungen§ 7 2. WasSV, In-Kraft-Treten
§ 5 2. WasSV, Festigkeitsnachweis
§ 5 2. WasSVZweite Wassersicherstellungsverordnung (2. WasSV)BundesrechtTitel: Zweite Wassersicherstellungsverordnung (2. WasSV)Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: 2. WasSVGliederungs-Nr.: 753-4-2Normtyp: RechtsverordnungDie Bauteile eines Brunnens müssen folgenden Anforderungen genügen:1.Brunnenschacht a)Es ist ein kreisförmiger Querschnitt mit möglichst kleinem Durchmesser zu wählen b)Nacheinander sind folgende Lastfälle anzusetzen: aa) eine gleichmäßig verteilte senkrechte Gebrauchslast in Geländehöhe von 200 kN/qm bb) ein gleichmäßig verteilter Außendruck (Kreisringdruck) von 150 kN/qm c)Der Kreisringquerschnitt muß unter einem horizontal in einer Richtung wirkenden Bodendruck "p" [kN/qm] entweder: aa) eine Verformung von 1% seines Durchmessers ohne Überschreitung der zulässigen Spannungen aufnehmen oder bb) für ein Biegemoment M = p0 · aa2 [kN x m] bemessen werden oder cc) eine Scheiteldrucklast von P = 1,7 x p0 x aa2 x pi / (2 x ai)[kN/m] aufnehmen. Hierbei bedeuten: p0 = 50 [kN/qm] aa = Außenradius [m] ai = Innenradius [m] 2.Brunnenrohre und Brunnenkopf Die als Brunnenelemente verwendeten Rohre sind nacheinander für folgende Lastfälle zu bemessen: a)einen gleichmäßig verteilten Außendruck (Kreisringdruck) von 200 kN/qm b)unter einem horizontal in einer Richtung wirkenden Bodendruck "p" [kN/qm] muß eine Verformung von 1 % des Durchmessers ohne Überschreitung der zulässigen Spannungen aufgenommen werden können.
§ 4 2. WasSV, Besondere Anforderungen für Trinkwasser-Notbrunnen§ 6 2. WasSV, Bauweise, Baustoffe und Bestandteile von Quellfassungen