Source: http://slideplayer.it/slide/942418/
Timestamp: 2017-08-18 22:29:17+00:00
Document Index: 37487691

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'art.10', 'art. 53', 'art.53', 'art. 44', 'art.53', 'art. 1', 'art. 6']

Home & Building 26 ottobre ppt scaricare
Home & Building 26 ottobre 2011
PubblicatoGiuseppina Locatelli Modificato 3 anni fa
Presentazione sul tema: "Home & Building 26 ottobre 2011"— Transcript della presentazione:
1 Home & Building 26 ottobre 2011
“La domotica e le esigenze dell’ambito domestico aggiornano le norme impianti (CEI 64-8 V3).
2 Norma CEI 64-8 Norma It. CEI Anno Edizione Sesta Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
3 Norma CEI 64-8 ; V3 Inizio lavori normativi: gennaio 2008; termine inchiesta pubblica in CEI gennaio 2011 Il progresso tecnologico e le nuove esigenze dell’ambiente domestico hanno portato ad aggiornare le norme impianti. I concetti chiave che hanno guidato le nostre considerazioni sono: Sicurezza dell’utente finale alla luce della diffusione delle moderne tecnologie nell’ambiente domestico sia destinate all’aumento del comfort (computer, video station, etc.) sia correlate al benessere della vita quotidiana (garanzia di continuità del servizio) con attenzione anche alle categorie più indifese (bambini, anziani, diversamente abili, etc.) Evoluzione norme e leggi europee Opportunità di recepire ed integrare le più recenti innovazioni già espresse nelle normative e leggi presenti in altri paesi europei (es. Francia, Spagna, Germania, etc.) che rappresentano una tendenza generale.
4 Norma CEI 64-8 ; V3 Risparmio energetico
5 Norma CEI 64-8 ; V3 Guide CEI CEI /1 : Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni Parte 1: Montanti degli edifici CEI /2 : Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni Parte 2: Unità immobiliari (appartamenti) CEI /3 : Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni Parte 3: Case unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari (residence)
6 Norma CEI 64-8 ; V3 Alcune considerazioni pratiche che hanno giustificato la proposta di aggiornamento/sviluppo dell’attuale norma impianti: l’evoluzione tecnologica delle apparecchiature utilizzate sempre di più anche in ambito domestico, suggerisce di valutare l’adeguamento delle attuali prescrizioni al fine di garantire l’adeguata sicurezza durante il loro utilizzo attraverso l’applicazione di interruttori differenziali con maggior grado di protezione ( ad es. di tipo A). l’uso sempre più frequente di apparecchiature elettroniche rende opportuna l’installazione di scaricatori di sovratensione (SPD) come già recepito in alcune norme internazionali. per quanto riguarda le funzioni quali prelievo energia, segnale e dati, punti di comando, sono stati introdotti criteri per la corretta configurazione di tali elementi prevedendo esplicitando nelle guide esempi applicativi per ulteriori suggerimenti e spunti (ad es. per la postazione televisiva oltre ai connettori di segnale e dati anche un numero adeguato di prese di energia).
7 Uno sguardo alla Francia
Norma CEI 64-8 ; V3 Uno sguardo alla Francia FRANCIA (Prese di corrente) Francia (NFC ) Italia (Guida CEI 64-53) La Guida CEI (Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici) suddivide gli appartamenti, e quindi la dotazione relativa, in 3 categorie: ECONOMICO, COMFORT, LUSSO. A titolo d’esempio valgono le seguenti regole: Soggiorno economico: 4 prese Soggiorno lusso: 8 prese Soggiorno: 1 presa ogni 4m2 Cucina: 6 prese+1presa forno elettrico+1 presa lavastoviglie Camera: 3 prese Altri locali: 1 presa in corridoio, 1 presa nei locali con S>4m2 Numero massimo di prese per circuito: 5 con cavo da 1,5 mm2 ed int. da 16A 8 con cavo da 2,5 mm2 ed int. da 20A
8 Uno sguardo alla Francia
Norma CEI 64-8 ; V3 Uno sguardo alla Francia Francia (NFC ) Italia (CEI 64-8) ante V3 Superficie	Diff. Tipo AC	Diff. Tipo A S<35 m2 1x25A 1x40A 35 m2 <S<100 m2 2x40A 1x40A S>100 m2 3x40A 1x40A La norma CEI 64-8 fa riferimento all’interruttore generale (onnipolare) che può essere utilizzato come protezione dai contatti indiretti.
9 Uno sguardo alla Francia
Norma CEI 64-8 ; V3 Uno sguardo alla Francia Francia (NFC ) Italia (CEI 64-8 e 64-53) ante V3 Tutti i circuiti devono essere protetti da un dispositivo di protezione contro sovracorrenti; si proteggono separatamente i seguenti circuiti: illuminazione, aspirazione bagno, prese, circuiti specialistici (forno, lavastoviglie ecc.), scaldabagno elettrico CEI 64-8: i conduttori attivi devono essere protetti da uno o più dispositivi
10 Uno sguardo alla Francia
Norma CEI 64-8 ; V3 Uno sguardo alla Francia Francia (NFC ) Italia (CEI 64-8 e 64-53) CEI 64-8: par. 534 V2 CEI 64-53: rimanda alla CEI 81-1 Obbligo di scaricatori se presente parafulmine; in assenza di parafulmine scaricatori suggeriti
11 Uno sguardo alla Germania
Norma CEI 64-8 ; V3 Uno sguardo alla Germania I differenziali tipo AC non sono ammessi Previsto un differenziale magnetotermico a funzionamento indipendente dalla tensione di rete per ogni circuito terminale. Il gestore della rete di distribuzione (TN-S) è obbligato al rispetto della condizione RB/RE ≤ 50 V / (U0 -50V). E’ obbligatoria l’installazione di SPD su tutte le linee aeree BT Obbligo dei differenziali di tipo B per diverse applicazioni trifase Obbligo dispositivo di disconnessione con protezione differenziale di tipo B tra rete pubblica e celle fotovoltaiche
12 Norma CEI 64-8 ; V3 In Italia Il documento pubblicato come variante V3 alla 64-8 e la cui applicazione è diventata obbligatoria da settembre 2011: è stato concepito come allegato normativo all’interno del quale sono fornite, a completamento delle prescrizioni dettagliate riportate nella Norma CEI 64-8 aventi lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e dei beni, prescrizioni dettagliate intese ad assicurare un funzionamento corretto degli impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale situate all’interno dei condomini( guida CEI /2) o di singole unità abitative mono o plurifamiliari (CEI /3). E’ strutturato con: Un allegato nominato “Allegato A - Ambienti residenziali: prestazioni dell’impianto (Normativo)” La modifica di alcuni articoli della norma CEI 64-8 a seguito del contenuto dell’allegato A.
13 Norma CEI 64-8 ; V3 Novità più importante introdotta : valori prestazionali Premesso che: le prescrizioni contenute nell’allegato della norma si applicano : ai nuovi impianti, ai rifacimenti completi di impianti esistenti in occasione di ristrutturazioni edili dell’unità immobiliare e che le prescrizioni ( dell’allegato ) della norma non si applicano: alle unità abitative negli edifici pregevoli per arte e storia (soggetti al Decreto Legge 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della legge 6 luglio 2002 n.37 )) alle parti comuni degli edifici residenziali La variante prevede una maggiore dotazione dell’impianto elettrico ed in particolare introduce il concetto di classificazione dell’impianto elettrico secondo livelli da 1 a 3.
14 Norma CEI 64-8 ; V3 Dimensionamento dell’impianto
Premesso che il dimensionamento dell’impianto elettrico è oggetto di accordo fra il progettista, l’installatore dell’impianto, ed il committente, in funzione delle esigenze impiantistiche di quest’ultimo e del livello qualitativo dell’unità immobiliare, la variante fornisce i criteri minimi e le dotazioni minime con riferimento a tre diversi livelli prestazionali e di fruibilità: Livello 1: per un adeguato un livello minimo Livello 2 : per unità immobiliari con una maggiore fruibilità degli impianti tenuto anche conto delle altre dotazioni impiantistiche presenti. Livello 3: per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie ed innovative (domotica). Le dotazioni minime previste per i tre livelli sono elencate nella Tabella A. Gli impianti devono essere dimensionati per una potenza di progetto di almeno 3 kW in in unità abitative di superficie fino a 75 m2 e di 6 kW per superfici superiori Nota: I livelli non sono collegati alle categorie catastali e alle classi di prestazioni energetiche degli immobili. Alla qualità di una unità immobiliare concorre anche il livello dell’impianto elettrico.
15 Norma CEI 64-8 ; V3 Impianto livello 1
l’impianto minimo (1° livello ) prevede : un numero minimo di punti prese e punti luce in funzione della metratura o della tipologia di ogni locale dell’appartamento un numero minimo di circuiti in funzione della metratura dell’appartamento almeno 2 interruttori differenziali al fine di garantire una sufficiente continuità di servizio accessori: campanello, citofono o videocitofono
16 Norma CEI 64-8 ; V3 Impianto livello 2
Questo livello ( 2° livello ) rispetto al livello 1 registra sostanzialmente un aumento della dotazione e nei servizi ausiliari viene fissato obbligatorio: il videocitofono ( secondo CEI EN ), non basta il citofono l’antintrusione ( secondo norme del Comitato CEI CT 79 ), il controllo carichi.
17 Norma CEI 64-8 ; V3 Impianto livello 3
Il livello più elevato (3° livello), oltre ad un ulteriore aumento delle dotazioni del livello 2, introduce tutta la parte di domotica specificando che un impianto di questo livello per considerarsi tale deve essere dotato anche di almeno quattro delle seguenti funzioni domotiche: anti intrusione, controllo carichi, gestione comando luci, gestione temperatura, gestione scenari, controllo remoto, sistema diffusione sonora, rilevazione incendio, sistema antiallagamento sistema rilevazione gas.
18 Dimensionamento dell’impianto
Norma CEI 64-8 ; V3 Dimensionamento dell’impianto Suddivisione della tabella A, che riassume le dotazioni per i tre livelli di impianto in : - per ambiente - per appartamento
19 Dimensionamento dell’impianto per ambiente
Norma CEI 64-8 ; V3 Dimensionamento dell’impianto per ambiente
20 Dimensionamento dell’impianto per appartamento
Norma CEI 64-8 ; V3 Dimensionamento dell’impianto per appartamento
21 Norma CEI 64-8 ; V3 Numero di circuiti terminali dell’unità abitativa
L’impianto dovrà essere suddiviso in più circuiti allo scopo di: ridurre gli inconvenienti in caso di guasto o di sovraccarico di un singolo circuito per assicurare continuità di servizio e quindi migliore funzionalità dell’impianto. facilitare l’individuazione dei guasti permettere il sezionamento parziale di rami di impianto o di singoli apparecchi. L’impianto dell’unità abitativa dovrà essere suddiviso in circuiti terminali come per esempio: circuiti per l’alimentazione delle luci e delle prese, circuiti suddivisi a zone (zona giorno/zona notte o per singoli vani o per piani), circuiti per l’alimentazione di congelatori/frigoriferi, lavatrici/lavastoviglie, impianto di condizionamento. Prendendo come riferimento la tabella A della variante, il numero minimo dei circuiti terminali, per il livello 3, è in base alla superficie dell’unità abitativa, come da seguente esempio: Superficie unità abitativa (mq) ≤50 >50≤75 >75≤125 >125 Numero circuiti terminali 3 4 5 7
22 Prescrizioni generali comuni a tutti i livelli
Norma CEI 64-8 ; V3 Prescrizioni generali comuni a tutti i livelli Caratteristiche del montante La sezione del montante che collega il contatore all’unità abitativa non deve essere inferiore a 6 mmq Protezione differenziale L’eventuale interruttore differenziale alla base del montante, deve garantire la selettività totale nei confronti delle protezioni differenziali a valle.Una nota al paragrafo raccomanda anche l'uso di interruttori caratterizzati da una aumentata resistenza contro gli scatti intempestivi secondo le indicazioni del costruttore e/o di interruttori differenziali dotati di SRD (dispositivi di richiusura automatica). Giunzioni L’entra-esci sui morsetti delle prese è ammesso soltanto all’interno della stessa scatola oppure tra due scatole successive, non oltre le due. Le prese possono essere installate nella medesima scatola oppure in due successive.
23 Norma CEI 64-8 ; V3 Quadro di unità abitativa
Ogni unità abitativa dovrà essere dotata di uno o più quadri di distribuzione e di un interruttore generale, facilmente accessibile all’utente. Nel caso in cui l’interruttore generale sia differenziale, dovrà essere selettivo (selettività totale differenziale) nei confronti degli interruttori differenziali a valle o dotato di SRD (dispositivo di richiusura automatica) Per permettere successivi ampliamenti i quadri devono essere dimensionati per un numero di moduli maggiore dei moduli installati, con un minimo di due moduli. Al fine di garantire una sufficiente continuità di servizio la protezione differenziale deve essere suddivisa su almeno 2 interruttori. E’ consigliabile l’impiego di interruttori differenziali di tipo A, per la protezione dei circuiti che alimentano lavatrici, e condizionatori fissi. Il quadro di arrivo (principale) dell’unità abitativa deve essere raggiunto direttamente dal conduttore di protezione proveniente dall’impianto di terra dell’edificio, al fine di permettere la corretta messa a terra degli eventuali SPD tramite un opportuno mezzo di connessione.
24 Norma CEI 64-8 ; V3 SPD Il quadro di arrivo (principale) dell’unità abitativa deve essere raggiunto direttamente dal conduttore di protezione proveniente dall’impianto di terra dell’edificio, al fine di permettere la corretta messa a terra degli eventuali SPD tramite un opportuno mezzo di connessione. Gli SPD sono previsti in tutti i livelli, e divengono obbligatori se la classe di rischio per la protezione delle persone li richiede, mentre per il livello 3 è sempre meglio prevedere la protezione delle apparecchiature contro le sovratensioni.
25 Norma CEI 64-8 ; V3 SPD analisi del rischio :
Il riferimento normativo è il documento CEI ( IEC ) La norma definisce tutti gli elementi per la valutazione del rischio a cui è soggetta una struttura. In sintesi definisce quattro elementi relativi alle perdite che l’edificio può subire L1, L2, L3, L4 (da L1 perdita di vite umane, L2 perdita dei servizi pubblici essenziali, L3 perdita di patrimonio culturale insostituibile, L4 perdita di valore puramente economico ) e ad ogni perdita è associato un componente di rischio R1, R2, R3, R4 . La protezione per classe di rischio R4 è sempre facoltativa; è consigliata se il bilancio economico costi-benefici è favorevole ( è certamente il caso di un impianto domotico )
26 Norma CEI 64-8 ; V3 Dispositivi per illuminazione di sicurezza
Servono per garantire la mobilità elle persone in caso di mancanza dell’illuminazione ordinaria: sono accettati dispositivi estraibili , non è richiesta la conformità alla norma CEI 34-22, ma non sono ammessi quelli alimentati tramite presa a spina.
27 Norma CEI 64-8 ; V3 Dotazioni fondamentali nei locali ad uso abitativo
Punti di prelievo di energia e di comando Si deve installare accanto alle prese telefoniche/dati almeno una presa energia. Nei locali dove sono richieste prese TV, Tabella A1, almeno una presa TV deve avere accanto la predisposizione per 6 prese energia. In ogni locale almeno una delle prese deve essere installata in prossimità lato battuta porta, interno o esterno, del locale. L’interruttore luce di un locale deve essere installato in prossimità lato battuta porta, interno o esterno, del locale. Il comando, situato all’interno, di punti luce esterni (balconi, terrazze, giardini > 10mq) e in generale per tutti quelli non direttamente visibili, deve essere associato a una spia di segnalazione, che può essere integrata nel comando medesimo, atta a segnalare lo stato di “acceso” dell’apparecchio comandato. Si consiglia che i punti prese della cucina e il punto presa destinato ad alimentare la lavabiancheria siano in grado di ricevere almeno una spina S30. Si consiglia di predisporre in prossimità dell’eventuale tubo di ingresso del gas nell’unità immobiliare, l’alimentazione elettrica per una eventuale elettrovalvola di intercettazione del gas.
28 Norma CEI 64-8 ; V3 Modifiche ad alcuni articoli della norma CEI 64-8 a seguito del contenuto dell’allegato A Articolo parte commento nuovo testo: Interruttore differenziale di tipo A Interruttore differenziale il cui sgancio è assicurato come per il tipo AC e inoltre per correnti differenziali pulsanti unidirezionali con o senza controllo dell’angolo di fase, per correnti differenziali pulsanti unidirezionali sovrapposte ad una corrente continua senza ondulazioni di 0,006 A indipendenti dalla polarità, applicate improvvisamente o lentamente crescenti.
29 Norma CEI 64-8 ; V3 Modifiche ad alcuni articoli della norma CEI 64-8 a seguito del contenuto dell’allegato A Articolo parte commento nuovo testo: Interruttore differenziale di tipo B Interruttore differenziale il cui sgancio è assicurato come per il tipo A e inoltre per correnti differenziali alternate sinusoidali differenziali fino a 1000 Hz, per correnti differenziali continue senza ondulazioni di 0,4 volte la corrente differenziale nominale (Idn) o 10 mA scegliendo il valore più elevato sovrapposto ad una corrente alternata, per correnti differenziali continue senza ondulazioni di 0,4 volte la corrente differenziale nominale (Idn) o 10 mA scegliendo il valore più elevato sovrapposto ad una corrente continua senza ondulazioni, per correnti differenziali pulsanti unidirezionali raddrizzate risultanti da due o più fasi, per correnti differenziali continue senza ondulazione, indipendenti dalla polarità, applicate improvvisamente o lentamente crescenti.
Convegno del 26 ottobre 2011 Grazie per l’attenzione Buona gionata a tutti
32 Domotica La domotica è la scienza interdisciplinare che studia le tecnologie volte a migliorare la qualità e la sicurezza della vita nella casa Il termine deriva dal greco Domus (casa) La domotica è quindi un insieme di dispositivi elettronici, opportunamente integrati, che permettono di automatizzare un ambiente domestico
33 Domotica Lo scopo di un impianto domotico è quello di
Migliorare il confort abitativo Tutelare la sicurezza dei beni e delle persone Risparmiare energia Ridurre i costi di gestione Rendere semplice la progettazione, l’installazione e l’uso delle varie tecnologie
34 Domotica: normativa di riferimento
NORME CEI EN “ Sistemi elettronici per la casa e l’edificio, HBES” CEI 64-8 (Revisione 2011) Un impianto “3 stelle” per considerarsi tale deve essere dotato anche di almeno quattro delle seguenti funzioni domotiche: anti intrusione, controllo carichi, gestione comando luci, gestione temperatura, gestione scenari, controllo remoto, sistema diffusione sonora, rilevazione incendio, sistema antiallagamento sistema rilevazione gas.
35 Dove un unico cavo (doppino intrecciato) collega tutti i dispositivi
Domotica Introduzione Per realizzare un impianto domotico si utilizza il cosiddetto cablaggio semplificato Dove un unico cavo (doppino intrecciato) collega tutti i dispositivi
36 Domotica Introduzione
Il cavo è il mezzo di comunicazione con cui ogni dispositivo dialoga con gli altri scambiando dati ed informazioni. E’ tipicamente definito “bus” Ogni dispositivo ha un proprio indirizzo identificativo (ID) Informazione Comando Attuatore
37 Domotica Introduzione
Lo scambio di informazioni avviene secondo protocolli standard. Gli standard oggi più diffusi sono: Batibus EIB Konnex Ethernet Lonworks …Protocolli proprietari (es AVE Ticino Vimar )
38 AVEBUS: dimensionamento del sistema
STELLA Sono possibili topologie lineari (bus , entra-esci), a stella, ad albero ad anello e combinazioni delle stesse. L'unica limitazione risulta essere il numero massimo di dispositivi inseribili e le massime lunghezze da rispettare in relazione al tipo di cavo utilizzato. A ALBERO A ANELLO
39 AVEBus: dimensionamento del sistema
Parametri da rispettare Assorbimento totale dei dispositivi connessi alla linea 300mA max Capacità totale dei dispositivi connessi alla linea 150nF Lunghezza massima della linea in funzione del tipo di cavo e della sezione
40 Dimensionamento del sistema Assorbimenti
Ass. totale fino a 150 mA: N.°1 53BSA Ass. totale da 150 a 300 mA: N.° 2 53BSA Oltre: 53BSA e alimentatore ausiliario
41 Dimensionamento del sistema Lunghezza linea
Parametri da rispettare Massima resistenza della linea tra alimentatore 53BSA e dispositivo più lontano: 12 ohm Massima capacità della linea bus 250nF
42 Dimensionamento del sistema Lunghezza linea
DM: Distanza Massima DT: Distanza Totale Punto trasmittente Punto ricevente Alimentatore BUS D.M. DT= 2 DM Alimentatore BUS D.M. DT < 2 x DM Punto trasmittente Punto ricevente
43 Dimensionamento del sistema Isolamento del cavo
Il cavo installato nelle stesse condutture di rete in BT per distribuzione energia senza schermi o distanze di protezione, deve avere un isolamento minimo (tensione di prova) di 2000V (cfr. EN ). Per tensioni superiori a quella di rete per distribuzione energia vale quanto riportato nella 64-8 (par )
44 Il cavo AVEbus cod. CVAVEBUS
Caratteristiche tecniche 2x2x0,5 mmq Schermato sul totale Grado di isolamento: 3 Tensione mominale: 450V/750V Tensione di prova: 2500V Diametro esterno: 7,3 mm Resistenza: 41 Ohm/Km 20° C Capacità: 130 pf/m Distanza ottenibile: circa 300m
45 Indirizzamento Concetti base
Ciascun dispositivo BUS è caratterizzato da uno o più canali, identificabili da un indirizzo. Ciascun canale dello stesso dispositivo BUS può essere liberamente indirizzato in modo indipendente dagli altri.
46 Indirizzamento Un canale di un trasmettitore Tx ed uno di un ricevitore Rx aventi lo stesso indirizzo risultano “collegati” tra loro . Ciò significa che il ricevitore sarà in grado di interpretare il messaggio inviatogli dal trasmettitore per, ad esempio, comandare il carico collegato. TX RX Alimentatore BUS Indirizzo 15 Indirizzo 15
47 Indirizzamento L’indirizzo è composto da due caratteri
(esadecimali, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F): il primo numero identifica un gruppo o “famiglia” di dispositivi il secondo numero identifica un dispositivo “membro” della famiglia
48 Indirizzamento Sono disponibili 15 gruppi (famiglie) composti ciascuno da 16 sottoindirizzi tra loro indipendenti (detti “punto”). Ogni membro della famiglia è indirizzabile individualmente Uno stesso indirizzo individuale può essere assegnato a 16 diversi tipi di punti (es luce, dimmer, com. tapparella, ecc)
49 Indirizzamento Esistono fondamentalmente tre modi per indirizzare i canali dei dispositivi AVEBUS: Modo Diretto (Point to point) A gruppo (multicast) Generale (broadcast)
50 Numero massimo di indirizzi
Indirizzamento Numero massimo di indirizzi 0-F	0-F= 16x16 =256 indirizzi teorici 0-F	0-E= 16x15 =240 indirizzi Indirizzo 00 non riconosciuto (dal protocollo) Totale 239 indirizzi utilizzabili per ogni tipo di punto (comando luci, com.tapparelle com. termoregolazione, ecc)
51 Modi di indirizzamento
Tx1 Rx1 Diretto Diretto = Point to point Di gruppo = multicast Generale = broadcast Generale Tx2 Rx2 Diretto Gruppo gruppo Tx3 Rx3 Tx4 Rx4 rete
52 Assegnazione degli indirizzi
Interfaccia SFW-BSA + Software “Cacciavite” elettronico
53 Domotica Tipiche applicazioni
Comandi ed attuatori Comando scenari e supervisione impianto Antifurto Allarmi tecnici Termoregolazione Diffusione sonora Controllo remoto
54 442ABT1 Trasmettitore a 1 canale
Comandi ed attuatori 442ABT1 Trasmettitore a 1 canale Pulsante superiore Led di stato Presa per programmatore Pulsante di programmazione Led di stato Pulsante inferiore
55 Comandi ed attuatori 442ABT1 con 441ELA01 passo-passo solo ON solo OFF
ON+OFF 442ABT1 con 441ELA02 Salita/discesa tapparelle Light - Dimmer
56 Comandi ed attuatori 441ABT1 Trasmettitore 1 canale
2 LED segnalazione Segnalazione ottica (attivabile collegando Vaux) per ientificazione funzione tramite etichetta dedicata Simboli a corredo
57 442ABT2 Trasmettitore a 2 canali
Comandi ed attuatori 442ABT2 Trasmettitore a 2 canali Ch1 Ch2 Pulsante superiore Pulsante superiore Pulsante di programmazione Presa per programmatore Pulsante inferiore Pulsante inferiore
58 441ABIN Interfaccia contatti a 2 canali
Comandi ed attuatori 441ABIN Interfaccia contatti a 2 canali Permette di collegare al bus dispositivi aventi in uscita contatti liberi da pot. funzioni: passo-passo solo ON solo OFF ON+OFF (monostabile) Dimmer tapparelle ABIN02 Versione da fondoscatola
59 442ABTA Trasmettitore a 1 canale
Comandi ed attuatori 442ABTA Trasmettitore a 1 canale per segnali d’allarme Memorizza lo stato del proprio ingresso e permette al sistema di rilevarlo a richiesta. Può comandare un ricevitore 442ABR1 o 442ABR2.
60 442ABTA Trasmettitore a 1 canale per segnali d’allarme
Comandi ed attuatori 442ABTA Trasmettitore a 1 canale per segnali d’allarme RG1-M (gas metano) RG1-G (gas GPL) Linea AVEbus
61 442ABR1 Ricevitore a 1 canale
Comandi ed attuatori 442ABR1 Ricevitore a 1 canale Relè a bordo con contatto 10A/230V libero da potenziale per comando carichi. Led di segnalazione stato uscita. Attuazione comandi: passo-passo solo ON solo OFF ON+OFF(monostabile ritardabile) ABR01 Versione da fondoscatola
62 Comandi ed attuatori 442ABR2 Ricevitore a 2 canali Caratteristiche
come 441ABR1 per ogni canale
63 442ABDI Interfaccia Dimmer
Comandi ed attuatori 442ABDI Interfaccia Dimmer Attua i comandi di tipo “Dimmer” ricevuti dai trasmettitori. E’ in grado di comandare un regolatore luce standard 1-10V
64 442ABDI Interfaccia Dimmer
Comandi ed attuatori 442ABDI Interfaccia Dimmer AVEbus 441ABT1 Trasmettitore 1 canale 442ABDI Interfaccia Dimmer 53DIM010 Dimmer
65 Comandi ed attuatori 441ABRT01 Ricevitore per comando motore tapparelle con comando locale a bordo 441ELA02 N. ° 2 Relè a bordo con contatti interbloccati da 10A/230V per comandare la salita e la discesa della tapparella Il comando locale, attivato tramite 441ELA02, agisce direttamente sul relè d’uscita
66 Comandi ed attuatori Attivazione motore Attivazione motore
Comando locale tramite 441ABRT01 Comando locale tramite 441ABRT01 AVEbus Comando centralizzato (solo comando monostabile: “tutto su/tutto giù”)
67 Comandi ed attuatori 4421BRT1CL Ricevitore ad 1 canale con comando locale a bordo 441ELA01 Caratteristiche di base come 441ABR1 Il comando locale, attivato tramite 441ELA01, agisce direttamente sul relè d’uscita
68 53ABR4 Ricevitore a 4 canali
Comandi ed attuatori 53ABR4 Ricevitore a 4 canali N. ° 4 Relè a bordo con contatti da 8A/230V Alimentazione 230Vca 4 moduli DIN Comando locale delle uscite tramite micro interruttori previsti a bordo 4 LED per indicazione stato uscite dei 4 canali
69 Comandi ed attuatori Sistema 44 - Life
442ELA01 442ELA02 442ABIN 442ABDI 441ABT2 442ABR1CL 442ABRT01
70 Rivelatori di presenza
441AB68 Serie Domus e 442AB68 Serie Life Rileva la presenza di una persona nell’area di copertura ed invia il comando di accensione sul Bus Tempo di accensione regolabile Portata regolabile Regolazione soglia crepuscolare
71 Comandi a scomparsa Trasmettitore a 1 canale con comando a sfioro serie Touch. Invia i segnali di passo-passo solo ON solo OFF ON+OFF Light Dimmer Tapparelle (passo passo a uomo presente) Indicazione di stato e segnalazione per identificazione al buio
72 Comandi a scomparsa Installazione anche filo muro
73 Comandi a scomparsa Placche 1 comando 2 comandi 2 comandi
1 comandi con finestra 2 comandi con finestra 1 comando
74 Termoregolazione - Termostato S44 (441ABTM03)
2 mod. S44 Tastiera e display retroilluminato Programmazione parametri locale Regime notturno e diurno Morsetti estraibili Vaux: 12Vcc
75 441ABTM03 – Display grafico Indicazione temperatura Antigelo
Funzionamento con TS02 Stato termostato Velocità fan-coil Blocco tastiera Condizionamento attivato Regime notturno Riscaldamento attivato
76 Funzionamento autonomo
Termostato S ABTM03 Funzionamento autonomo Comanda direttamente l’attuatore 441ABRTM01 Regolazione da 5°C a 35° Linea AVEbus
77 Funzionamento centralizzato
Termostato S ABTM03 Funzionamento centralizzato 1) Funziona da sonda per la centrale di termoregolazione alloggiata nel touch screen TS02 Linea AVEbus
78 Funzionamento centralizzato
Termostato S ABTM03 Funzionamento centralizzato 2) Permette una regolazione locale (+/- 5°C) rispetto al valore impostato sul TS. Linea AVEbus
79 Funzionamento centralizzato
Termostato S ABTM03 Funzionamento centralizzato Confronto con temperatura impostata Comando attuatore Temperatura rilevata Regolazione locale
80 Programma di termoregolazione su TS
15 zone di controllo 7 programmi di temperatura estiva 7 programmi di temperatura invernale Visualizzazione: Temperatura impostata Temperatura rilevata Variazione temperatura locale impostata
81 Termoregolazione TS Termostato Zona 1 Termostato Zona 2
AVEbus Attuatore Eletrovalvola Zona 1 Eletrovalvola Zona 2 Eletrovalvola Zona 3 Eletrovalvola Zona …15
82 Termoregoloazione IND. 11 TS T1: Termostato Master Zona 1
T2: Termostato Slave 1 Zona 1 IND. 12 Media temperature rilevate TM: T1+T2+T3+T4 4 IND. 10 T3: Termostato Slave 2 Zona 1 IND. 13 T4: Termostato Slave 3 Zona 1
83 Diffusione sonora Controllo sistema multiroom
Linea AVEbus Zona 1 Centrale Tutondo MR9005 Sorgenti sonore (CD, TUNER, TAPE, MP3 ecc) fino a 9 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona ..N RS232 ABTTINT01
84 Art. 53AB-ECO DISPOSITIVO ECONOMIZZATORE
E’ un dispositivo domotico che previene l’intervento per sovraccarico dell’interruttore limitatore di corrente ( CONTROLLO CARICHI ) e contabilizza i consumi energetici.
85 ? Art. 53AB-ECO DISPOSITIVO ECONOMIZZATORE Caratteristiche:
Dispositivo da guida DIN (4 moduli) Alimentazione direttamente dalla rete elettrica (230Vac) Gestisce n. 8 Carichi elettrici ( n.8 indirizzi domotici ) Pertanto va completato con n. attuatori domotici art. 53ABR4 L’impianto “Controllo Carichi” si compone con: 53BSA 53AB-ECO 53ABR4 53ABR4 ? Il 53AB-ECO integra a bordo la funzione di n.1 art.53BSA ( 150 C )
86 Art. 53AB-ECO DISPOSITIVO ECONOMIZZATORE
Caratteristiche: Possibilità di forzare il carico in ON In caso di distacco di un carico, in quel momento necessario, e possibile effettuare la forzatura in ON attraverso apposito pulsante: FORZATURA del CARICO selezionato Oppure attraverso dispositivo di comando domotico ( TX ) con ID corretto Gestione manuale del CARICO
87 Art. 53AB-ECO DISPOSITIVO ECONOMIZZATORE
Caratteristiche: Funzione “ECO” Sempre più gestori, utilizzano il contratto a fasce orarie. Da qui l’esigenza di gestire alcune utenze in modo da seguire le tali fasce contrattuali. Il 53AB-ECO è in grado di gestire l’attivazione dei carichi in funzione dello stato di un ingresso esterno collegabile ad un orologio. DIP-SWITCH Funzione ECO
88 Art. 53AB-ECO DISPOSITIVO ECONOMIZZATORE
Caratteristiche: Funzione “Contabilizzazione consumi” Il dispositivo contabilizza il consumo di energia elettrica, misurando: potenza impegnata (attiva e reattiva) energia consumata (attiva, reattiva ed apparente) TA ( MAX 10kW )
89 Art. 53AB-ECO DISPOSITIVO ECONOMIZZATORE
Caratteristiche: Funzione “Contabilizzazione consumi” Il dispositivo è dotato di n.4 ingressi conta-impulsi. Installando contatori dotati di uscita ad impulsi ( reed ), consente di contabilizzare il consumo di: Acqua sanitaria ( Calda e Fredda ) Gas
90 Art. 53AB-ECO DISPOSITIVO ECONOMIZZATORE
Caratteristiche: Funzione “Contabilizzazione consumi” Inoltre utilizzando i n.2 ingressi per sonde termiche abbinati ai restanti n.2 ingressi conta-impulsi, consente di contabilizzare il consumo di: Calorie e Frigorie
91 NUOVA GAMMA TOUCH SCREEN DOMOTICI
TS03-N 5.7” TS04 12” TS03-B 5.7”
92 Art. TS04 TOUCH SCREEN 12” Display TFT touch screen 12”
Risoluzione 640x480 (foto, planimetrie, rendering 3D) Dispositivo da incasso (scatola dedicata BL18TS04) Alimentazione a 12Vcc Interfaccia AVEBus integrata BL18S/TS04 TS04
93 Art. TS03-… TOUCH SCREEN 5.7” Display TFT touch screen 5.7” (>TS02)
Risoluzione 640x480 (foto, planimetrie, rendering 3D) Dispositivo da incasso (scatola dedicata BL06 – BL06CG) Alimentazione direttamente a 12Vcc Interfaccia AVEbus integrata TS03-B BL06 BL06CG TS03-N
94 NUOVA GAMMA TOUCH SCREEN DOMOTICI
Funzioni: Gestione termoregolazione multi zona con funzione RISPARMIO ENERGETICO Abbinando l’art. 44..ABTA al termostato 44..ABTM03 QUANDO LA FINESTRA È APERTA LA TERMOREGOLAZIONE È SPENTA
95 NUOVA GAMMA TOUCH SCREEN DOMOTICI
Funzioni: Nuova gestione Allarmi tecnici e Richieste soccorso Non è obbligatorio mettere le icone in una pagina dedicata Ad ogni allarme viene visualizzato un pop-up contenente: - Descrizione e icona del relativo allarme - Messaggio “ISTRUZIONI” editabile in fase di configurazione - Link alla pagina in cui è presente l’allarme
96 NUOVA GAMMA TOUCH SCREEN DOMOTICI
Funzioni: Nuova gestione Allarmi tecnici e Richieste soccorso Nel caso di più allarmi contemporanei vengono creati più Pop-up uno dietro all’altro ( FIFO ) Fintanto che tutti gli allarmi non sono terminati, in tutte le pagine è presente una segnalazione di sfondo che indica un allarme in corso Questa gestione consente di gestire in modo semplice e intuitivo allarmi multipli di impianti “speciali”
97 NUOVA GAMMA TOUCH SCREEN DOMOTICI
Funzioni: Comando e Supervisione Controllo Carichi CARICO ATTIVO / CARICO DISATTIVO In abbinamento art.53AB-ECO
98 NUOVA GAMMA TOUCH SCREEN DOMOTICI
Funzioni: Gestione Contabilizzazione Consumi Contabilizzazione Consumo elettrico Contabilizzazione Consumo acqua Contabilizzazione Consumo gas Visualizzazione Potenza impegnata Corrispettivo ECONOMICO
99 NUOVA GAMMA TOUCH SCREEN DOMOTICI
Funzioni: Nuova gestione Scenari Gestione di Multi Scenari (eseguiti contemporaneamente) Due tipologie di Scenari: - Scenari Fissi (creati in fase di configurazione) - Scenari Editabili dall’utente (direttamente su TS)
100 NUOVA GAMMA TOUCH SCREEN DOMOTICI
Funzioni: Gestione Antintrusione (AF998EXP) Sensore in ALLARME Sensore NORMALE ALLARME DISINSERITO INSERITO
101 NUOVA GAMMA TOUCH SCREEN DOMOTICI
Funzioni: Visualizzazione Videocamere con indirizzo IP
102 NUOVA GAMMA TOUCH SCREEN DOMOTICI
Funzioni: Comunicazione con l’esterno Gestione Scenari tramite un combinatore telefonico esterno (come TS02) Gestione da remoto tramite programma VNC ( Desktop remoto ) Gestione da remoto tramite Browser Internet da qualsiasi dispositivo connesso alla rete ( vanno realizzate le opportune protezione ) Rev. 2.0 Le Protezioni saranno contenute all’interno del sistema.
104 Grazie per l’attenzione
105 Quesito applicativo della variante V3 della norma CEI 64-8
Norma CEI 64-8 ; V3 Quesito applicativo della variante V3 della norma CEI 64-8 Nella realizzazione di un impianto elettrico, l’impresa installatrice può applicare solo in parte una norma CEI, applicando solo i requisiti di sicurezza e non anche quelli di funzionalità dell’impianto previsti dalla norma?
106 Quesito applicativo della variante V3 della norma CEI 64-8
Norma CEI 64-8 ; V3 Quesito applicativo della variante V3 della norma CEI 64-8 In merito, il punto di partenza è rappresentato da quanto prevede la legge, ossia: - la L. 186/68 (art. 1 e 2), secondo cui <…le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte> e che <…le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte>; - il DM 37/08 (art. 6, comma 1), in base al quale <Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte>. Ne consegue che ciò che è obbligatorio rispettare nella realizzazione di un impianto è la regola dell’arte e non la vigente normativa tecnica.
107 Quesito applicativo della variante V3 della norma CEI 64-8
Norma CEI 64-8 ; V3 Quesito applicativo della variante V3 della norma CEI 64-8 Il legislatore, però, riconoscendo il valore della normativa tecnica, fa conseguire all’applicazione della normativa tecnica vigente (CEI o altra) il beneficio della presunzione di conformità alla regola dell’arte: se l’installatore applica la vigente norma CEI si presume che l’impianto sia conforme alla regola dell’arte; diversamente, l’installatore dovrà documentare di avere rispettato la regola dell’arte, applicando una soluzione tecnica che garantisca un livello di sicurezza equivalente. Inoltre, si consideri che le norme tecniche non distinguono al proprio interno tra livelli di sicurezza diversi o tra requisiti di sicurezza e requisiti prestazionali dell’impianto e che quindi qualsiasi distinzione possa essere fatta in merito da parte di chi applica le norme, rappresenta una valutazione del tutto soggettiva.
108 Quesito applicativo della variante V3 della norma CEI 64-8
Norma CEI 64-8 ; V3 Quesito applicativo della variante V3 della norma CEI 64-8 Pertanto, l’installatore è libero di applicare una norma tecnica solo in parte, ma in questo caso decadrà dal beneficio di presunzione di conformità alla regola dell’arte, poiché la legge non consente di ricondurre tale beneficio ad una applicazione parziale delle vigenti norme tecniche e l’installatore si assumerà la responsabilità di dover documentare che la soluzione tecnica applicata rispetta comunque la regola dell’arte. Infine, anche nell’ipotesi in cui l’applicazione parziale delle vigenti norme tecniche fosse contrattualmente richiesta dal committente, ciò non varrebbe a manlevare l’installatore nel caso in cui risultasse non rispettata la regola dell’arte e l’impianto realizzato fosse non sicuro. Infatti, le norme in materia di sicurezza degli impianti sono norme imperative e quindi non sono derogabili per contratto, così come le relative responsabilità degli installatori.
109 Grazie per l’attenzione
Scaricare ppt "Home & Building 26 ottobre 2011"
Home & Building 25 ottobre 2011
Gli impianti elettrici nei cantieri