Source: https://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/0%3A3468108%2C12.html
Timestamp: 2020-04-09 04:44:31
Document Index: 178363196

Matched Legal Cases: ['§ 14', '§ 14', '§ 15', '§ 15', '§ 18', '§ 15', '§ 15']

Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1201 Teil 2 Prüfungen und Kontroll... | Schriften | arbeitssicherheit.de Dokument der Schriften-Bibliothek | arbeitssicherheit.de
Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1201 Teil 2 Prüfungen und Kontroll...
Abschnitt 9 TRBS 1201 Teil 2, Beispiele für Änderungen (nich...
Abschnitt 9 TRBS 1201 Teil 2
Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1201 Teil 2 Prüfungen und Kontrollen bei Gefährdungen durch Dampf und Druck
Titel: Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1201 Teil 2 Prüfungen und Kontrollen bei Gefährdungen durch Dampf und Druck
Amtliche Abkürzung: TRBS 1201 Teil 2
Abschnitt 9 TRBS 1201 Teil 2 – Beispiele für Änderungen (nicht prüfpflichtig/prüfpflichtig)
(1) Bei Änderungen an druckbeaufschlagten Arbeitsmitteln/überwachungsbedürftigen Druckanlagen ist vom Arbeitgeber zunächst zu entscheiden, ob es sich um eine prüfpflichtige Änderung handelt oder nicht.
(2) Handelt es sich nicht um eine prüfpflichtige Änderung, ist eine Prüfung vor erneuter Verwendung des Arbeitsmittels/der überwachungsbedürftigen Anlage im Sinne der §§ 14 bzw. 15 BetrSichV nicht erforderlich. Die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten ist durch den Arbeitgeber sicherzustellen, damit das Arbeitsmittel weiterhin sicher verwendet werden kann.
(3) Für den Fall, dass es sich um eine prüfpflichtige Änderung handelt, hat der Arbeitgeber die Arbeitsmittel vor erneuter Verwendung gemäß § 14 BetrSichV prüfen zu lassen; bei überwachungsbedürftigen Druckanlagen ist eine Prüfung gemäß § 15 BetrSichV erforderlich.
(4) Bei überwachungsbedürftigen Druckanlagen hat der Arbeitgeber auch zu entscheiden, ob von der Änderung die Bauart oder die Betriebsweise des Druckgerätes/der Druckanlage betroffen sind.
(5) Handelt es sich um eine prüfpflichtige Änderung, die nicht die Bauart oder die Betriebsweise betrifft, darf die Prüfung vor Wiederinbetriebnahme gemäß § 15 Absatz 3 Satz 3 BetrSichV durch eine zur Prüfung befähigte Person durchgeführt werden.
(6) Handelt es sich um eine prüfpflichtige Änderung, die die Bauart oder die Betriebsweise betrifft, sind die Prüfzuständigkeiten nach Nummer 4 zu beachten.
Außerdem ist im Einzelfall zu prüfen, ob es sich um eine erlaubnisbedürftige Anlage handelt, an der eine Änderung der Bauart oder Betriebsweise vorgenommen wird, welche die Sicherheit der Anlage beeinflusst. In diesem Fall ist bei der zuständigen Behörde ein Erlaubnisantrag gemäß § 18 BetrSichV zu stellen.
(7) Sofern das geänderte Anlagenteil durch eine ZÜS wiederkehrend zu prüfen ist, ist auch die Prüfung nach prüfpflichtiger Änderung gemäß § 15 BetrSichV durch eine ZÜS durchzuführen, wenn die Bauart oder die Betriebsweise beeinflusst sind.
Tab. 1 Beispiele für Maßnahmen an überwachungsbedürftigen Druckanlagen/Anlagenteilen
Lfd. Nr. Maßnahme prüfpflichtige Änderung Änderung der Bauart oder Betriebsweise
1 Arbeiten an drucktragenden Wandungen
1.1 Austausch einer baugleichen geflanschten Armatur nein nein
1.2 Schweißarbeiten an drucktragenden Wandungen überwachungsbedürftiger Anlagenteile (z. B. neuer Stutzen in Mantel, neuer Klöpperboden) ja nein
1.3 Einsetzen eines zusätzlichen Mannloches, Verlängerung einer Kolonne ja ja
1.4 Änderung der Größe oder der Anordnung der Heizfläche/Wärmeübertragungsfläche ja ja
2 Ausrüstungsteile ohne Sicherheitsfunktion
2.1 Austausch, sofern die Sicherheit des Arbeitsmittels/der Anlage nicht beeinflusst wird, z. B. baugleiche Armaturen, Dichtungen, Schaugläser, MSR-Geräte nein nein
2.2 Austausch, sofern die Sicherheit des Arbeitsmittels/der Anlage beeinflusst wird, z. B. Einbindung einer neuen Schlaucharmatur ja nein
3 Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion
3.1 Austausch von baugleichen Ausrüstungsteilen, mit dokumentiertem Funktionsnachweis (Einstellprotokoll), z. B. federbelastetes Sicherheitsventil, Berstscheibe, Druckaufnehmer nein nein
3.2 Austausch von nicht baugleichen Ausrüstungsteilen, z. B. sicherheitsrelevante MSR-Einrichtung gegen Sicherheitsventil ja nein
3.3 Erhöhung des Absicherungsdruckes zur Erhöhung der Produktionskapazität ja ja
4 Änderung der Betriebsparameter eines Druckgerätes
4.1 Änderung des Betriebsdrucks außerhalb der vom Hersteller oder Arbeitgeber festgelegten Grenzen (z. B. Erhöhung des Dampfdruckes zur Leistungssteigerung einer Papiermaschine) ja ja
4.2 Änderung des Betriebsdrucks innerhalb der vom Hersteller oder Arbeitgeber festgelegten Grenzen unter Beibehaltung der bisherigen Absicherungsgrenzen nein nein
5 Änderungen mit Einfluss auf die Bauart oder die Betriebsweise, die die Sicherheit beeinflussen
5.1 Änderung der Art der Beaufsichtigung (z. B. Umstellung von ständiger Beaufsichtigung auf Betrieb ohne ständige Beaufsichtigung, BoB) ja ja
5.2 Umstellung einer Feuerung auf eine andere Leistung oder Brennstoffart ja ja
5.3 Einbau oder Umbau von Zusatz-/Zündfeuerungen, Saugzuganlagen, Unter- oder Zweitwindgebläsen etc. ja ja
5.4 Austausch eines Lagerbehälters einer Füllanlage durch einen größeren Behälter ja ja
5.5 Umstellung einer Produktionsanlage von Batch-Betrieb auf kontinuierliche Fahrweise ja ja
Bei der Veränderung des Aufstellungsortes einer nicht für den ortsveränderlichen Einsatz vorgesehenen Druckanlage (z. B. Lagerbehälter für tiefkalte Gase, Flüssiggastankstellen) ist eine Prüfung vor Inbetriebnahme nach § 15 BetrSichV erforderlich.
Tab. 2 Beispiele für Maßnahmen an nicht überwachungsbedürftigen druckbeaufschlagten Arbeitsmitteln
Lfd. Nr. Maßnahme prüfpflichtige Änderung
1.1 Austausch von druckbeaufschlagten Bauteilen von Druckgeräten (z. B. Rohrleitungsbauteile) nein
1.2 Schweißarbeiten an drucktragenden Wandungen von Rohrleitungen Einzelfallentscheidung in Abhängigkeit vom Gefahrenpotential
1.3 Austausch von nicht bauartgleichen Ausrüstungsteilen mit Sicherheitsfunktion, z. B. sicherheitsrelevante MSR-Einrichtung gegen Sicherheitsventil mit Sicherheitsfunktion zur Absicherung einer Druckluft- oder Dampfleitung ja
Abschnitt 1 TRBS 1201 Teil 2, Anwendungsbereich
Abschnitt 2 TRBS 1201 Teil 2, Begriffsbestimmungen
Abschnitt 3 TRBS 1201 Teil 2, Allgemeine Hinweise zur Ermittlung und Festlegung ...
Abschnitt 4 TRBS 1201 Teil 2, Prüfzuständigkeiten
Abschnitt 5 TRBS 1201 Teil 2, Prüfungen an nicht überwachungsbedürftigen druckbe...
Abschnitt 6 TRBS 1201 Teil 2, Zusätzliche Vorschriften für die Prüfung von überw...
Abschnitt 7 TRBS 1201 Teil 2, Festlegung der Prüffrist für wiederkehrende Prüfun...
Abschnitt 8 TRBS 1201 Teil 2, Bewertung und Dokumentation der Prüfung
Abschnitt 9 TRBS 1201 Teil 2, Beispiele für Änderungen (nicht prüfpflichtig/prüf...
Abschnitt 10 TRBS 1201 Teil 2, Beispiele für den Umfang von Prüfungen und Kontro...
Abschnitt 11 TRBS 1201 Teil 2, Einflussfaktoren zur Ermittlung der Prüffristen
Abschnitt 12 TRBS 1201 Teil 2, Anforderungen an ein Prüfkonzept nach Anhang 2 Ab...
Abschnitt 13 TRBS 1201 Teil 2, Literaturhinweise