Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/B5B99464107B41BF03257CD90065E603
Timestamp: 2020-01-26 09:59:01
Document Index: 361137522

Matched Legal Cases: ['artículo 07', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 56', 'artículo 63', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 3', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'Artículo 1', 'Artículo 14', 'ARTÍCULO 6']

Resolución ENRE 0155/2014. Boletín Oficial n° 32.890, viernes 23 de mayo de 2014, p. 57.
Citas Legales : Decreto 01600/2002, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 14, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); j) y s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Ley 25.551, Memorándum D.AMB. 0007/2014, Resolución ENRE 0122/2014, Resolución ENRE 0122/2014 - anexo, Resolución ENRE 0122/2014 - anexo - punto 3., Resolución SE 0146/2002
Expediente Citado : ENRE 39879/2013
(Nota del Centro de Documentación y Traducciones: solicitud para el reemplazo de los transformadores N° 3 y N° 4 de 15/10/15 MVA cada uno, en la ET Catamarca I, los cuales deberán ser emplazados en las EETT Belén y Tinogasta de 15 MVA, por 1 nuevo transformador de 132/33/13,2 kV, 30/30/30 MVA, aprobada por Resolución ENRE 155/2015 )
VISTO: El Expediente ENRE Nº 39.879/2013, y
Que mediante Nota de Entrada N° 206.940 (fojas 1/7), la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO” (“TRANSNOA S.A.”) presentó una solicitud de ampliación, requerida por “ECSAPEM” (ENERGÍA DE CATAMARCA S.A.P.E.M.), consistente en el cambio de OCHO (8) celdas y la conexión de CINCO (5) nuevas de 13,2 kV en la ET Catamarca I.
Que los nuevos alimentadores se denominarán Güemes II, que actualmente comprende un sector del Güemes I; Belgrano II y Viñita II, que se alimentan de generadores sin pasar por celdas; Predio Ferial, conectado provisoriamente por reconectador; y OSEP, que actualmente se alimenta del distribuidor Predio Ferial.
Que “ECSAPEM” aclaró que no existirá un aumento en la demanda, sino una redistribución de la demanda actual.
Que por medio del Memorándum D.Amb N° 7/2014 (fojas 9), el Departamento Ambiental del ENRE sostuvo que no es necesaria la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental ante este Ente, debido a que se trata de una ampliación cuyas acciones de construcción están circunscriptas al entorno de la ET, produciéndose, los que puedan anticiparse, dentro de la misma, sin perjuicio de lo cual se deberá presenta el PGA de la fase constructiva.
Que CAMMESA, mediante Nota de Entrada N° 209.127 (fojas 16/24) sostuvo que la ampliación no provoca inconvenientes en la red y mejorará la distribución de energía en la ciudad de Catamarca, al tiempo que observó que la ET Catamarca I va a normalizar su configuración, por lo que se deberá analizar e incorporar un automatismo de despeje de carga ante perturbaciones en los transformadores y/o en la red de transporte de 132 kV y/o por mínima tensión.
Que consultada “TRANSNOA S.A.” acerca del marco legal que permitió la construcción del nuevo edificio de celdas en 13,2 kV, esta informó que fue realizada en el marco de la Resolución SE N° 146/2002. Asimismo observó que las celdas existentes han superado holgadamente su vida útil y que, en atención a que se han tornado obsoletas (42 años de antigüedad), se procederá a la baja de las mismas.
Que tratándose de una ampliación por “contrato entre partes” procede la aplicación del punto 3) del Reglamento para las Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos aprobado por la Resolución ENRE N° 122/2014, por lo que corresponde dar a publicidad las obras que son parte de la referida solicitud, por CINCO (5) días en los portales de Internet del ENRE y CAMMESA; así como por DOS (2) días en un diario de amplia difusión local, otorgando un plazo de DIEZ (10) días desde la última publicación para que, quien considere que las mismas puedan afectar sus intereses, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE. De registrarse oposición común a varios usuarios, se convocará a Audiencia Pública a los efectos de analizar sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública.
Que transcurrido el plazo estipulado, y de no haber manifestación en sentido contrario, se considerará otorgado el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la habilitación de los nuevos CINCO (5) puntos de conexión, y traslado de los actuales OCHO (8) desde las celdas viejas a las nuevas, obras a realizarse en el nivel de tensión de 13,2 kV en la ET Catamarca I.
ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad la solicitud de ampliación de la capacidad de transporte existente presentada por “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO” (“TRANSNOA S.A.”), requerida por “ECSAPEM” (“ENERGÍA DE CATAMARCA S.A.P.E.M.”), consistente en el cambio de OCHO (8) celdas y la conexión de CINCO (5) nuevas de 13,2 kV en la ET Catamarca I, durante DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar donde la obra se va a realizar, o de la zona donde pueda impactar eléctricamente.
ARTÍCULO 3.- Disponer que, en caso de que no hubiera ninguna presentación justificada, vencido el plazo señalado en el Artículo precedente se considerará otorgado el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra referida en el Artículo 1.
ARTÍCULO 4.- Instruir a “ECSAPEM” y “TRANSNOA S.A.” a fin que firmen la correspondiente addenda al Convenio de Conexión.
ARTÍCULO 5.- Autorizar a la transportista a dar de baja las OCHO (8) celdas aludidas en el Artículo 1, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 14 de la ley 24.065.
ARTÍCULO 6.- Notifíquese a “TRANSNOA S.A.”, a “ECSAPEM” y a CAMMESA.
RESOLUCION ENRE N° 155/2014
ACTA N° 1312
Acta ENRE 1312/2014