Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_6_1_BlmSchV_Allgemeine_Anforderungen-d3929385,7.html
Timestamp: 2016-10-22 12:30:34
Document Index: 139754774

Matched Legal Cases: ['§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 17', '§ 18', '§ 19', '§ 20', '§ 21', '§ 22', '§ 23', '§ 24', '§ 25', '§ 26', '§ 6', '§ 3', '§ 5', '§ 7']

§ 6 1. BlmSchV, Allgemeine Anforderungen | Gesetze auf anwalt24.de
§ 6 1. BlmSchV, Allgemeine Anforderungen Suche
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnun...…§ 6 1. BlmSchV, Allgemeine Anforderungen§ 7 1. BlmSchV, Ölfeuerungsanlagen mit Verdampfungsbrenner§ 8 1. BlmSchV, Ölfeuerungsanlagen mit Zerstäubungsbrenner§ 9 1. BlmSchV, Gasfeuerungsanlagen§ 10 1. BlmSchV, Begrenzung der Abgasverluste§ 11 1. BlmSchV, Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung von 10 M...§ 12 1. BlmSchV, Messöffnung§ 13 1. BlmSchV, Messeinrichtungen§ 14 1. BlmSchV, Überwachung neuer und wesentlich geänderter Feuerungsanlagen§ 15 1. BlmSchV, Wiederkehrende Überwachung§ 16 1. BlmSchV, Zusammenstellung der Messergebnisse§ 17 1. BlmSchV, Eigenüberwachung§ 18 1. BlmSchV, Überwachung von Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmel...§ 19 1. BlmSchV, Ableitbedingungen für Abgase§ 20 1. BlmSchV, Anzeige und Nachweise§ 21 1. BlmSchV, Weitergehende Anforderungen§ 22 1. BlmSchV, Zulassung von Ausnahmen§ 23 1. BlmSchV, Zugänglichkeit der Normen§ 24 1. BlmSchV, Ordnungswidrigkeiten§ 25 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, a...§ 26 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Bren...…Anlage 4 1. BlmSchV, Anforderungen bei der Typprüfung
§ 6 1. BlmSchVErste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV) BundesrechtAbschnitt 3 – Öl- und GasfeuerungsanlagenTitel: Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV) Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: 1. BImSchVGliederungs-Nr.: 2129-8-1-3Normtyp: Rechtsverordnung(1) 1Öl- und Gasfeuerungsanlagen zur Beheizung von Gebäuden oder Räumen mit Wasser als Wärmeträger und einer Feuerungswärmeleistung unter 10 Megawatt, die ab dem 22. März 2010 errichtet werden, dürfen nur betrieben werden, wenn für die eingesetzten Kessel-Brenner-Einheiten, Kessel und Brenner durch eine Bescheinigung des Herstellers belegt wird, dass der unter Prüfbedingungen nach dem Verfahren der Anlage 3 Nummer 2 ermittelte Gehalt des Abgases an Stickstoffoxiden, angegeben als Stickstoffdioxid, in Abhängigkeit von der Nennwärmeleistung die folgenden Werte nicht überschreitet:1.bei Einsatz von Heizöl EL im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 9:Nennwärmeleistung (kW)Emissionen in mg/kWh≤ 120110> 120 ≤ 400120> 4001852.bei Einsatz von Gasen der öffentlichen Gasversorgung:Nennwärmeleistung (kW)Emissionen in mg/kWh≤ 12060> 120 ≤ 40080> 4001202Die Möglichkeiten, die Emissionen an Stickstoffoxid durch feuerungstechnische Maßnahmen nach dem Stand der Technik weiter zu vermindern, sind auszuschöpfen.(2) In Öl- und Gasfeuerungsanlagen zur Beheizung von Gebäuden oder Räumen mit Wasser als Wärmeträger, die ab dem 22. März 2010 errichtet oder durch Austausch des Kessels wesentlich geändert werden, dürfen Heizkessel mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 400 Kilowatt nur eingesetzt werden, soweit durch eine Bescheinigung des Herstellers belegt werden kann, dass ihr unter Prüfbedingungen nach dem Verfahren der Anlage 3 Nummer 1 ermittelter Nutzungsgrad von 94 Prozent nicht unterschritten wird.(3) Die Anforderungen nach Absatz 2 gelten für Heizkessel mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 1 Megawatt als erfüllt, soweit der nach dem Verfahren der Anlage 3 Nummer 1 ermittelte Kesselwirkungsgrad 94 Prozent nicht unterschreitet.(4) Für Kessel-Brenner-Einheiten, Kessel und Brenner, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hergestellt worden sind, kann der Gehalt des Abgases an Stickstoffoxiden abweichend von Absatz 1 auch nach einem dem Verfahren nach Anlage 3 Nummer 2 gleichwertigen Verfahren, insbesondere nach einem in einer europäischen Norm festgelegten Verfahren, ermittelt werden.
§ 5 1. BlmSchV, Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 4 Kilowatt…§ 7 1. BlmSchV, Ölfeuerungsanlagen mit Verdampfungsbrenner