Source: http://docplayer.fi/2748731-Asennus-ja-kayttoohje-ariterm-60.html
Timestamp: 2017-11-20 12:08:30+00:00
Document Index: 5987630

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Ariterm 60+"
1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm 60+
3 YLEISTÄ Ariterm 60+ on taloudellinen, kestävä ja ympäristöystävällinen alapaloinen puukäyttöinen keskuslämmityskattila. Lämmitys on jaksottaista ja perustuu energian varaamiseen lämminvesivaraajaan. Yleisimmin tätä kattilaa käytetään omakotitalojen, maatilan rakennusten yms. lämmitykseen. Polttoaineena voidaan käyttää 0,5 m:n puuklapeja. Lisäksi kattilaan voidaan asentaa öljypoltin ja Axon-pellettipoltin. Polttimiin on saatavilla omat kiinnitysluukkunsa. Kattilan kaikkien ominaisuuksien hyödyntämiseksi on tärkeää noudattaa tässä ohjeessa annettuja ohjeita. KULJETUS, VARASTOINTI JA PAKKAUKSEN AVAAMINEN Vastaanotto Kattila toimitetaan lautakehikossa. Alustana on lava josta kattilaa voidaan nostaa turvallisesti. Pakkaus on syytä purkaa vasta mahdollisimman lähellä asennuspaikkaa. Tehdas on vakuuttanut kattilan kuljetusvaurioiden varalta, koskien kuljetusta tehtaalta ensimmäiseen välivarastointipaikkaan. Kattilan vastaanottajan on tärkeää todeta kattilan kunto ennen vastaanottamista. Vauriotapauksissa on otettava viipymättä yhteys myyjään. Varastointi Kattila voidaan varastoida ulos sateelta suojattuna, suositeltavinta on säilytys sisätiloissa. Pakkauksen avaaminen Pakkauksen purkamisen jälkeen avataan luukut ja tarkastetaan varusteluettelosta, että kaikki irrallaan toimitettavat varusteet ovat mukana. Pakkauksen hävittäminen: muovihuppu kierrätykseen, laudat voidaan polttaa.
4 ASENNUS Kattilan asennus voidaan teettää vain ammattipätevyyden omaavalla liikkeellä. Asennus tulee suorittaa siten, että se täyttää alalla yleisesti sovellettavat lait ja asetukset. Kattilaan liittyvät sähköasennukset saa suorittaa vain kyseiset pätevyydet omaava asennusliike. Tilavaatimus Kattilahuoneen tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman E9:n mukaisen EI 60 paloluokituksen. Kattilan eteen ja toiselle sivulle on varattava tilaa n. 1 metri puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä varten. Yläpuolelle varataan vähintään kattilan korkeuden verran tilaa konvektiosolien harjausta varten. Hormiliitäntä ja palamisilma-aukko Savuhormivaatimus Ariterm 60+: Teräshormi: korkeus vähintään 5 m kattilahuoneen lattiasta hormin päähän. Sisähalkaisija vähintään 180 mm Muurattu hormi korkeus vähintään 5 m, vapaa poikkipinta-ala vähintään 290 cm 2. Valmishormit, varmista hormin palotekninen sopivuus paikkakuntasi paloviranomaiselta. Palamisilma-aukon vapaan pinta-alan tulee olla noin hormin kokoa vastaava. Palamisilma-aukkoa ei saa peittää. Putkiasennukset Ariterm 60+ alapalokattila on tarkoitettu käytettäväksi varaajan kanssa. Ennen kattilan asennusta on lämmitysverkosto huuhdeltava ja tarkistettava vesipainekokeella. Liitoksien tiiveys on varmistettava asennuksen jälkeen. Tehdas ei vastaa vuotavien liitosten aiheuttamista vahingoista. Varoventtiilin asennus Venttiilin tulee olla CE-merkitty ja maksimi avautumispaine 1,5 bar, minimi koko DN 15. Varoventtiili tulee valita laiteyhdistelmän korkeimman paineluokan mukaan. Venttiilin ja kattilan väliin ei saa asentaa laitetta jolla yhteys voidaan sulkea. Ulospuhallusputki mitoitettava ja asennettava siten, ettei se rajoita venttiilin ulospuhallustehoa eikä aiheuta vaaratilannetta venttiilin toimiessa. Paisuntasäiliön tilavuuden tulee vastata suurinta laitoksen käytössä esiintyvää nestetilavuuden muutosta. Jaksottaisessa lämmityksessä on paisuntatilavuus oltava n. 10% koko järjestelmän tilavuudesta. Suosittelemme ainoastaan suljetun järjestelmän käyttöä (kalvopaisunta-astia) Kattilaan palaavan veden lämpötila tulee olla n. 70 C, tämä saavutetaan kytkentäkaavion mukaisella ohivirtauskytkennällä. Kattilan riittävän korkea lämpötila koko lämmitysjakson ajan pitää konvektiopinnat puhtaina ja palaminen tapahtuu korkealla hyötysuhteella. Tällöin myös kattilan kestoikä tulee mahdollisimman pitkäksi, koska tulipinnoille ei synny syövyttäviä happoja. 4
6 LÄMPÖTILAN RAJOITUSVENTTIILIN ASENTAMINEN Painelaitedirektiivi edellyttää että käsin täytettävät puukattilat on varustettava varolaitteella, joka estää kattilan liiallisen lämpenemisen jos varaajakierto estyy jostain syystä. Ariterm 60+ kattila sisältää jäähdytyskierukan. Suosittelemme tähän kattilaan SYR 3065 lämpötilan rajoitusventtiiliä. Tämä ei korvaa muita varolaitteita kuten esim. varoventtiiliä. Asennus Lämpötilan rajoitusventtiili kytketään jäähdytyskierukkaan siten, että venttiilin toimiessa se laskee kuumaa vettä viemäriin. Lämpötila-anturi asennetaan kattilan yläosassa olevaan muhviin, DN 20. LÄMPÖTILAN RAJOITUSVENTTIILI Max sisäänmenevän veden paine Avautumislämpötila 10 bar 97 C Venttiiliä on saatavana Ariterm Oy.ltä Tuotenumero
7 MITAT JA LIITÄNNÄT Osa Nimike Yhde 1 Kääntöpellin säädin 2 Veden lämpömittari 3 Veden painemittari 4 Savukaasun lämpömittari 5 Tulenhoitoluukku 6 Ensiöilman säätöventtiili 7 Toisioilman säätöventtiili 8 Täyttöluukku 9 Konvektion puhdistusluukku 10 Konvektion tuhkanpoistoluukku Osa Nimike Yhde Kiinteä jälkipolttopesän luukku (saranoitu huoltoluukku lisävarusteena) Turvaventtiilin yhde / kattilan lämpötilaanturin yhde DN Vesivaraajan lähtö DN Vesivaraajan paluu DN Paisuntayhde DN Tyhjennysyhde DN Jäähdytyskierukan yhteet Cu Hormiliitäntä 19 Savukaasuimuri koottu (A35-121A) 20 Imuri EBM R2E 180-CG82-05 (sis. mootorin siivillä) 7
8 TEKNISET TIEDOT / KATTILAN POIKKILEIKKAUS TEKNISET TIEDOT Suoritusarvot Teho kw Mittatiedot Suunnittelu- ja säätöarvot Leveys Syvyys Korkeus Paino tyhjänä Vesitilavuus Varastopesän tilavuus Paloaika Täyttöaukon koko Savuhormisuositus Kattilan käyttöpaine Sallittu kattilan lämpötila Sopiva varaajakoko Käytettävän puun max. pituus 800 mm 1109 mm 1450 mm 750 kg 172 L 150 L 48 kg / 2,5 h 550x350 mm 180 mm, 5 m 0,5-1,5 bar Max 120 C L 0,5 m Suoravetopelti Varastopesä Jälkipoltto Konvektio Arina 8
9 TOIMINTAPERIAATE Ariterm 60+ kattila on tarkoitettu käytettäväksi täydellä teholla, tällöin puiden kaasuuntuminen on täydellistä ja palaminen puhdasta. Kattilasta varaajaan saatava energiamäärä on paras ja puhdistustarve pienin. Myös kattila kestää pisimpään reilulla poltolla. Toiminta jakaantuu kolmeen vaiheeseen: Puiden kaasutus Tapahtuu varastopesän alaosassa arinalla. Kaasutukseen tarvittava ensiöilma menee ylimpien ilmaventtiilien kautta hiillokseen, jolloin puut kaasuuntuvat. Täyttöluukku on kallistettu jolloin puiden lataaminen varastopesään on vaivatonta ja turvallista. Kaasutoimiset keventäjät tekevät luukun aukaisun kevyeksi. Varastopesä on alaspäin laajeneva ja riittävän leveä etteivät puut juutu kiinni pesän seinämiin. Varastopesän tilavuus on 150 litraa, jolloin polttokuivaa puuta mahtuu noin 48 kg. Paloaika on 2,5 tuntia ilman puiden lisäystä ja esimerkiksi 2400 litran varaajan lämpötila nousee noin 50 astetta, ilman samanaikaista lämmönkulutusta. Kaasujen jälkipoltto Tapahtuu pyöreässä keraamisessa pesässä, jonne johdetaan esilämmitetty toisioilma. Toisioilman säätö tehdään alimman vetoläpän avulla. Puhtaan palamisen tärkein perustekijä on palokaasujen ja esikuumennetun palamisilman täydellinen sekoittuminen korkeassa lämpötilassa. Lämpötila nousee jälkipolttopesässä lähelle tuhatta astetta, jolloin puusta syntyvät eri kaasut syttyvät ja palavat täydellisesti. Jälkipolttopesä on vaakasuorassa oleva lieriö ja koostuu keraamisista osista. Lämmön talteenotto Tapahtuu tarkoin mitoitetussa konvektio-osassa, jossa lämpö siirtyy tehokkaasti tulikuumista savukaasuista kattilaveteen. Konvektio-osa on pystyasennossa, jolloin lentotuhka ei kerry pintoihin. Konvektion säännöllinen harjaus pitää kattilan hyötysuhteen hyvänä. 9
13 KÄYTTÖ Käyttöönotto Ennen kattilan käynnistämistä tarkistetaan seuraavat asiat: lämmitysverkosto ja kattila ovat täynnä vettä, paine vähintään 0,5 bar lämpöjohtopumppu on käynnissä verkoston venttiilit ovat avatut palamisilma-aukko on auki varoventtiili on esteettömästi yhteydessä kattilaan ja on toimintakuntoinen turvaventtiili on toimintakuntoinen Ensimmäinen lämmityskerta Kattilan jälkipolttopesä on keraaminen, jossa voi olla kosteutta uutena. Tiilien kuivumisen varmistamiseksi kannatta pitää luukkuja auki ennen lämmittämistä kattilan ollessa sisätiloissa. Ensimmäisellä lämmityskerralla pidetään pientä tulta n. 3 tuntia, siten, että savukaasujen lämpötila ei ylitä 140 C. Sen jälkeen voidaan lämmittää normaalisti. Perussäädöt Vedonsäätimen asettelu: 1. Aseta ensiöilman säädöt numeroon Aseta toisioilman säädöt numeroon Palamisen aikana haetaan tarvittaessa puhdas palaminen säätämällä hieman toisioilmaläppää. Suositeltava savukaasun lämpötila on alle 140 C. Kyseinen savukaasun lämpötila osoittaa, että palamislämpötila keraamisessa tulipesässä on riittävän korkea kaikkien kaasujen syttymiseen ja puhtaaseen palamiseen. Kattilasta saatava hyötysuhde on tällöin parhaimmillaan ja puhdistustarve minimissä 4. Suositeltava alipaine konvektorin yläosassa on 60 Pa, kun kattila on toiminnassa. Irroittamalla savukaasuimurin yksi kiinnitysruuvi voidaan mittaus suorittaa pultin reiästä. 5. Vetoa säädetään imuriohjaimesta muuttamalla savukaasuimurin tehoa. 13
14 LÄMMITTÄMINEN Sytytys Nykyiset määräykset päästöjen rajoittamisesta puunpoltossa, ovat asettaneet suuria haasteista polttotekniikan kehittämiseen. Kehityksen seurauksena Klapikattiloiden hyötysuhteet ovat parantuneet ja polttopuita kuluu entistä vähemmän lämmittämiseen. Nämä muutokset vaikeuttavat kattilan toimintaa luonnonvetoisena. Jos kattilaa ei ole varustettu savukaasuimurilla, käynnistäminen luonnonvetoisena onnistuu vain riittävän esilämmityksen avulla. Suorita sytytys tarkoin alla olevien ohjeiden mukaan: 1. Tulenhoitoluukku on oltava ehdottomasti tiiviisti kiinni koko lämmityksen ajan. Tarkista, että molemmat ensiöilman säädöt (ylemmät) ovat asennossa 4 ja toisioilman säädöt (alemmat) ovat asennossa Puhdista arina ja varmista ettei arinan alla oleva tuhkan pinta kosketa arinaa. 3. Avaa mahdollinen savupelti ja vedä kääntöpelti sytytysasentoon. 4. Tarkista varaajakierron toimivuus ja varmista vielä, että latauspumpun termostaatin asetus on 65 astetta. 5. Käynnistä savukaasuimuri ohjaimesta. 6. Aseta sytykkeitä täyttöluukun kautta arinan alareunalle aivan jälkipolton suuaukolle ja tee tuli. 7. Sytykkeiden päälle lähelle jälkipolton suuaukkoa ladotaan halkaisijaltaan pieniä, kuivia puita n.5 kg (sylillinen). Sulje täyttöluukku ja anna palaa rauhassa minuuttia. 8. PUITA LISÄTÄÄN VASTA KUN KOKO SYTYTYSANNOS ON PALANUT HIILLOKSELLE. Raota varovasti täyttöluukku ja odota että savuvirtaus kääntyy kattilan sisälle. Lado varastopesään KUIVIA max 50 cm mittaisia puita TIIVISTI ja tasaisesti. Aseta puut huolella pesään. 9. Seuraa, että palaminen lähtee käyntiin. Palamisen äänen erottaa voimakkaana huminana. 10. Kun palaminen on käynnistynyt ja savukaasujen lämpötilä noussut yli 150 asteeseen voit työntää kääntöpellin lämmitysasentoon. Jälkipoltto Kääntöpellin käyttötanko Arina Lämmitys Driftläge Sytystys Tänd- och påfyllningsläge 14
15 LÄMMITTÄMINEN Ensiöilman säätö asentoon 4 Toisioilman säätö asentoon 6 Uudelleentäyttö Suositellaan tehtäväksi kun puita on vielä 1/3 osa jäljellä varastopesässä. 1. Laitetaan kääntöpelti sytytysasentoon. 2. Avataan täyttöluukkua hitaasti, jolloin palavat kaasut poistuvat varastopesästä. 3. Täytetään varastopesä. Huom. Polttoaineen täyttö suoritetaan uudelleen vain jos syntyvä energia voidaan varastoida varaajaan tai kuluttaa muuten. Varaajan ja kattilan kiehumista on varottava. 15
17 Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö Öljypoltinkäyttö Öljypoltin voidaan asentaa kattilan sivulla olevaan poltinaukkoon, joko pikavaihtoluukun avulla tai ilman. Pikavaihtoluukkua käytettäessä on asennettava luukkukytkin. Poltin on poistettava tulipesästä aina kiinteitä polttoaineita käytettäessä. Kaikki luukut ja ilma-aukot on suljettava tiiviisti öljypoltinta käytettäessä. Sähkökäyttö Kattilaan ei voida asentaa sähkövastuksia. Vastukset asennetaan varaajaan. Pellettikäyttö Ariterm 60+ soveltuu hyvin käytettäväksi myös AXON-pellettipolttimella. Poltin asennetaan vaihtamalla kiinteän jälkipolttopesän luukun (11) tilalle AXON-pelletipoltinsovitteella varustettu laippa. Käytettäessä pellettipoltinta ensiö- ja toisioilman säätöventtiilit (6 ja 7) suljetaan kokonaan. Pellettipolttimen asennuksesta ja käytöstä on tarkemmat ohjeet polttimen mukana. 17
18 TAKUU JA KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN Takuu Ariterm Oy myöntää kattilalle kahden vuoden takuun asennuspäivästä lukien. Takuu koskee kattilassa mahdollisesti ilmeneviä työ- ja raaka-ainevirheitä. Valmistaja ei ole takuuvastuussa, mikäli vika on aiheutunut asennusvirheestä, kattilan ulkopuolisista vuodoista, virheellisestä käytöstä, jäätymisestä, ylilämmöstä tai ylipaineesta. Mikäli korjaukseen on ryhdytty ilman valmistajan lupaa tai takuukorttia ei ole palautettu tehtaalle, takuu ei ole voimassa. Tehdas ei ole vastuussa kattilan aiheuttamista mahdollisista välillisistä vahingoista ja kuluista. Ariterm Oy pidättää oikeuden itsellään päättää tavasta, jolla takuukorjaus suoritetaan. Takuuajan ulkopuolelle jäävistä vaurioista Ariterm Oy ei ole vastuullinen, mutta niistä voidaan sopia tapauskohtaisesti. Käytöstä poistaminen Loppuun käytetty kattila soveltuu romunkeräykseen. YLEISIMMÄT VARAOSAT Osanumero Nimike Lisätieto Määrä Tasoarina Vinoarina Etutiili ala 545x115x Takatiili ala 545x126x Alatiili 446x255x Sivutiilet alaosa 50x150x Sivutiilet yläosa vas. 50x131x Sivutiilet yläosa oik. 50x131x Etutiili ylä 545x104x Takatiili ylä 545x210x Kaasujousi Lämpömittari Savukaasulämpömittari C Painemittari 1566 SWOY Harja 40x80x110 M Harjan varsi 1850 mm Lukitustapin holkki sisältää ruuvit 1 18
20 IMURIOHJAIN v Yleistä Ariterm 60+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria polttojakson aikana asetellulla kierrosnopeudella. Kun polttojakso on ohi, imuri pysäytetään automaattisesti. Imuriohjain voidaan asetella toimimaan myös pellettipoltin käytössä, jolloin imurin kierrosnopeutta muutetaan seuraten polttimen ylläpito- ja tehokäyntijaksoja. Imuriohjainyksiköllä on mahdollista ohjata myös lämminvesivaraajan latauspumppua. Savukaasupuhallin: 50W-300W, 1~/230VAC Latauspumppu: 20W-300W, 1~/230VAC Sähköasennus 20
22 KÄYTTÖTILAT JA KÄYTTÖVALIKOT Testaus Testaus Polttojakson loppuvaiheessa savukaasujen Imuri 55% lämpötila alkaa laskea. Kun lämpötila laskee Latauspumppu ON alle puhaltimen toimintalämpötila-rajan (tehdasasetus 90 C, aseteltavissa 70 C-150 C), T1 30 C puhallin pysähtyy automaattisesti. T2 22 C Puhallinnopeus käyntijaksolle on tehdasasetuksena 60%. Nopeutta voidaan muuttaa välillä 0-100%. Pellettikäyttö Asetukset Pelletti Jos kattilassa käytetään pellettipoltinta, imuriohjain Imuri / on max mahdollista asetella 50% toimimaan Imuri siten, / että min imuri seuraa polttimen 30% LP.n käynnistys 70 C toimintatilaa (ei siis perustuen savukaasun lämpötilaan). Pellettipolttimen tehokäyntitieto (pitää olla potentiaalivapaa) luetaan ohjaimelle tulolla. Kun käyttötavaksi on valittu Pelletti, imuri käy koko ajan. Kun pellettipoltin on lepotilassa/ylläpidolla, käy imuri alempaa kier-rosnopeutta. ImuriPolttimen aloittaessa teho-käynnin, ON imurin SK-lämpötila kierrokset nostetaan ylemmälle 24 C kierrosnopeudelle. Latauspumppu ON Kattilalämpö 21 C Käyttövalikot Valikot Ohjaimen perusnäytössä on kuva kattilasta ja savukaasupuhaltimesta. Kun puhallin käy, pyörii puhallinsymboli. T1 osoittaa savukaasun lämpötilan. ON (+) T1 0% 27 C T1 T2 22 C T2 Imuri Asetukset 55% Puu Latauspumppu ON Kun Asetukset -valikosta on valittu käyttöön Imuri / lämpöt savukaasupuhaltimen T1 lisäksi latauspumpputoiminto T2 ja kattilavesianturi, tulee näyttöön Imuriviive 30 C Imurin 22 Cnopeus varaajasäiliö, pumppusymboli ja kattilaveden LP.n käynnistys lämpötilan oloarvo T2. Pumpun käydessä Ei pumppusymboli pyörii. Esimerkkikuvassa ohjaimen käyttötavaksi Asetukset Pelletti on aseteltu Puu. Tällöin näytön vasemmassa yläkulmassa on kehote ON (+) käynnistää Imuri / max imuri painamalla näytön alla olevista MENUES 50% neljästä Imuri / min 30% painikkeesta +-näppäintä. Kun imuri käy, LP.n käynnistys näytön vasemmassa yläkulmassa Huolto 70 C on numero, joka kertoo, kuinka monta minuuttia Asetukset käynnistysviivettä on jäljellä. Testaus Ohjainyksikön valikoihin perusnäytöstä siirrytään painamalla oikealle osoittavaa nuolta. Imuri SK-lämpötila Latauspumppu Kattilalämpö Valikot ON Huolto 24 C ON Käyttötapa 21 C Latauspumppu Kattilalämpö Suomi Tässä näytössä imuri voidaan pysäyttää kesken viiveajan tai estää sen käynnistäminen. Myös ON (+) latauspumpun ottaminen pois käytöstä on mahdollista. Jos esimerkiksi T1 imurin 27 C toiminta halutaan pysäyttää, kelataan oikealle T1 osoittava musta nuoli kyseisen 0% rivin Imurikohdalle painamalla +/- -painikkeita. Kun nuoli on oikealla rivillä, aktivoidaan ko. kohta painalla oikealle osoittavaa T2 nuolta. 22 C Tällöin rivi muuttuu mustaksi ja asetus on vaihdettavissa OFF-tilaan +/- T2 -painikkeilla. 22
23 KÄYTTÖVALIKOT Asetukset Puu Vaikka Imuri latauspumppu / lämpöton valittu ON-tilaan, 90 C se ei Imuriviive pyöri, jos kattilaveden lämpötila 15min on alle pumpun Imurin käynnistyslämpötilan. nopeus Imurin 60% ja pumpun LP.n toiminnan käynnistys voi koestaa parhaiten 70 C Testaus Ei Asetukset Puu - valikossa. Valitsemalla Valikot-rivi 93 C ja painamalla ja painamalla oikealle osoittavaa Imuri / lämpöt 90 C nuolta, päästään päävalikkoon, josta edelleen Imuriviive 15min alavalikoihin Huolto, Asetukset ja Testaus. Imurin nopeus 60% LP.n käynnistys 70 C MENUES Ei 93 C Huolto Asetukset Testaus MENUES Huolto Asetukset Näytön valikoissa voi siirtyä edelliseen Testaus valikkoon painamalla vasemmalle osoittavaa nuolta. Huolto Jos mitään painiketta ei ole painettu viimeisen minuutin aikana, näyttö palautuu perusnäyttöön. Käyttötapa 55% Puu Latauspumppu ON ON Huolto Kattilalämpö - valikko ON Suomi 30 C Huolto 22 C Kun halutaan latauspumpputoiminto käyttöön, tulee ko. rivin olla tilassa ON. Kun valittu ON -tilaan, päänäytölle ilmestyy varaajaja pumppusymbolit. Samalla tulevat näkyviin latauspumpputoimintoon liittyvät asetukset näkyviin Asetukset- valikkoon. Kattilalämpöanturin saa aseteltua käyttöön riippumatta siitä, onko latauspumppu käytössä vai ei. Huolto - valikon alimmalla rivillä näyte-tään kieli, joka on parhaillaan käytössä. Valittavissa ovat suomi, ruotsi ja englanti. Asetukset - valikko (Puu-käyttö) Kun muutetaan esim. aika-arvoja tai asetuslämpötiloja, yksi painallus kasvattaa asetusta yhdellä yksiköllä. Pitämällä näppäintä pohjassa voidaan asetusta pienentää/ suurentaa nopeammin. Asetukset Puu Imuri / lämpöt Imuriviive Imurin nopeus LP.n käynnistys Ei 90 C 15min 60% 70 C 93 C Käyttötapa Latauspumppu Kattilalämpö Pelletti Suomi tys Puu ON ON 50% 30% Huolto - 70 C valikon asetukset ovat tärkeät, sillä siellä määritetään ohjainyksikön toimintatapa Käyttötila. Tehdasasetuksena käyttötapa on puukäyttö Puu. Kun imuria halutaan ohjata pellettipolttimen käyttämänä, vaihdetaan toimintatavaksi Pelletti. HUOM! Toimintatilan valinta pitää tehdä minuutin ON kuluessa siitä, kun ohjaimelle on kytketty 24 C syöttöjännite. ON 21 C 23 Ei- asetuksella määritetään kattilaveden lämpötila, jossa savukaasuimuri alkaa rajoittamaan MENUES tehoa pulssittamalla imurin käyntiä. Kun kattilavesi on yli asetuksen, puhallin käy yhden Huolto minuutin jakson pitäen tämän jälkeen minuutin Asetukset tauon. Tehdasasetuksena on 93 C ja asetusväli Testaus87-93 C. Kun Huolto - valikossa on valittu käyttöön Puu, Asetukset - valikossa esitetään seuraavat asiat. Imuri / lämpöt. = määrittää lämpötilarajan savukaasulle, jonka alle mentäessä imuri pysäytetään. Tehdasasetus 90 C. Huolto Aseteltavissa välillä 70 C-150 C. Käyttötapa Latauspumppu Kattilalämpö Puu ON ON
24 KÄYTTÖVALIKOT Imuriviive: Kun polttojakso käynnistetään painamalla + -painiketta, käynnistyy tämä viiveaika. Viiveajan kuluessa savukaasujen tulee lämmetä yli asetetun Imuri / lämpöt.. Kun lämpötila noussut yli raja-arvon, imuri käy niin kauan, kunnes lämpötila laskee alle tämän rajan. Tehdasasetuksena ajaksi on aseteltu 15 minuuttia. Asetteluväli on 3min- 15min. Imurinnopeus: Tämä %-arvo määrittää imurin pyörimisnopeuden. Testaus Aseteltavissa välillä 0-100%. Imuri 55% LP:n Latauspumppu käynnistys: Kun latauspumppu ONon valittu Huolto - valikossa käyttöön, aseteltavana on kattilavedelle T1 arvo, jolloin latauspumppu 30 C käynnistyy. T2 Kun lämpötila laskee 5 C 22 C alle tämän lämpötilan, pumppu pysäh-tyy. Jos pumppu ei ole käynyt viimeisen 48 tunnin aikana, käytetään sitä 10s. Asetukset Pelletti Imuri / max Imuri / min LP.n käynnistys 50% 30% 70 C Asetukset - valikko (Pelletti) Kun pellettitoimintatila on asetettu päälle Huolto - valikossa. Asetukset - valikossa on aseteltavana Imuri kaksi pyörimisnopeusasetusta. ON SK-lämpötila 24 C HUOM! Latauspumppu Toimintatilan valinta pitää ON tehdä minuutin Kattilalämpö kuluessa siitä, kun ohjaimelle 21 C on kytketty Valikot syöttöjännite. Pellettitoimintatilassa puhallin käy koko ajan. Kun poltin on ylläpitopoltolla/lepotilassa, imuria ohjataan alemmalla asetusarvolla Imuri / min.kun poltin siirtyy tehokäynnille, nostetaan imurin kierrokset korkeammalle tasolle. Imuri / max perusnäytön kattilan sisällä tällöin liekkisymboli. Kun pellettipoltin siirtyy jälleen ylläpidolle, siirrytään takaisin pienemmälle nopeudelle. Testaus - valikko Testaus Imuri Latauspumppu T1 T2 Asetukset Puu Imuri / lämpöt Imuriviive 55% Imurin ON nopeus LP.n käynnistys Ei 30 C 22 C Testaus - valikossa voidaan laitetta käyttöönotettaessa testata imurin ja latauspumpun toiminta. Asetukset Imuria Pelletti voidaan ohjata välillä MENUES 20%-100%. Kun nopeutta pienennetään Huolto portaalta Imuri 20%, / max nopeusohje menee Asetukset 0%:iin 50% ja imuri Imuri pysähtyy. / min Testaus 30% LP.n käynnistys 70 C T1 osoittaa savukaasuanturin ja T2 kattilavesianturin mittaaman arvon. HUOM! Latauspumppu ja T2 rivejä ei esitetä näytöllä, jos niitä ei ole otettu käyttöön Huolto valikossa. Huolto Imuri SK-lämpötila Latauspumppu Kattilalämpö Valikot Käyttötapa ON Latauspumppu 24 C Kattilalämpö ON Suomi 21 C ON (+) T1 27 C T1 24 ON (+) T1 27 C
26 TAKUUKORTTI - ARITERM asiakkaan kappale - ASENNUS Asennus päivämäärä Valmistusnumero Tuote ARITERM 60+ ASIAKAS Nimi Puhelin Sähköposti Lähiosoiote Postinumero Postitoimipaikka Allekirjoitus ASENTAJA Asennusliike Asentaja Puhelin Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Allekirjoitus Täytä tiedot ja säilytä tämä kappale Takuuehdot Valmistaja myöntää tälle laitteelle kahden (2) vuoden takuun asennuspäivästä lukien. Takuu koskee mahdollisesti ilmeneviä työ- ja raakaainevirheitä. Valmistaja ei ole takuuvastuussa, mikäli vika on aiheutunut esim.: asennusvirheestä ulkopuolisista vuodoista tai syövyttävistä olosuhteista virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta huollosta jäätymisestä ylilämmöstä ylipaineesta. asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä Valmistaja ei myöskään ole takuuvastuussa mikäli korjaukseen on ryhdytty ilman valmistajan lupaa tai takuukorttia ei ole palautettu tehtaalle. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen aiheuttamista mahdollisista välillisistä vahingoista ja kuluista. Valmistaja pidättää oikeuden itsellään päättää tavasta, jolla takuukorjaus suoritetaan. 26
27 TAKUUKORTTI - ARITERM ARITERM OY:n kappale - ASENNUS Asennus päivämäärä Valmistusnumero Tuote ARITERM 60+ ASIAKAS Nimi Puhelin Sähköposti Lähiosoiote Postinumero Postitoimipaikka Allekirjoitus ASENTAJA Asennusliike Asentaja Puhelin Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Allekirjoitus Lähetä tämä takuukortti Ariterm Oy:lle Leikkaa sivu irti Nido reunat yhteen niin että osoitepuoli on näkyvillä ja postita HUOM! postimaksu on jo maksettu Takuuehdot Valmistaja myöntää tälle laitteelle kahden (2) vuoden takuun asennuspäivästä lukien. Takuu koskee mahdollisesti ilmeneviä työ- ja raakaainevirheitä. Valmistaja ei ole takuuvastuussa, mikäli vika on aiheutunut esim.: asennusvirheestä ulkopuolisista vuodoista tai syövyttävistä olosuhteista virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta huollosta jäätymisestä ylilämmöstä ylipaineesta. asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä Valmistaja ei myöskään ole takuuvastuussa mikäli korjaukseen on ryhdytty ilman valmistajan lupaa tai takuukorttia ei ole palautettu tehtaalle. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen aiheuttamista mahdollisista välillisistä vahingoista ja kuluista. Valmistaja pidättää oikeuden itsellään päättää tavasta, jolla takuukorjaus suoritetaan. 27