Source: http://www.far.at/KV
Timestamp: 2017-06-29 05:19:41
Document Index: 366242167

Matched Legal Cases: ['§ 22', '§ 23', '§ 22', '§ 10', '§ 9', '§ 22', '§ 16']

Großküchen und Kühltechnik aus Radstadt im Pongau » Kälteanlagenverordnung
Großküchen und Kühltechnik aus Radstadt im Pongau - Kälteanlagenverordnung - Kälteanlagenverordnung
AKTUELLE PROJEKTE Messehotel SalzburgDachsteinkönig Ibis/Novotel Wien KONTAKTFAR Großküchen und Kühltechnik GmbH	Gewerbestraße 15 A-5550 Radstadt
Unternehmensbroschüre Inhaltsverzeichnis
§ 22. (1) Kälteanlagen müssen nach größeren Betriebsstörungen, größeren Instandsetzungen sowie wesentlichen Änderungen der Anlage, jedenfalls aber in Zeitabständen von höchstens einem Jahr, einer Überprüfung hinsichtlich ihrer Betriebssicherheit unterzogen werden. Diese Überprüfungen sind von hierzu befugten fachkundigen Personen vorzunehmen.
Prüfbuch§ 23. (1) Für jede Kälteanlage ist ein Prüfbuch zu führen, in dem der Zeitpunkt jeder Überprüfung gemäß § 22 und die hierbei festgestellten Mängel eingetragen sein müssen. Ferner muss im Zusammenhang mit jeder Überprüfung angegeben sein, ob sich die Anlage zu diesem Zeitpunkt in einem solchen Zustand befunden hat, dass gegen ihren weiteren Betrieb vom sicherheitstechnischen Standpunkt keine Bedenken bestehen.(2) Das Prüfbuch muss die Angaben enthalten, die im § 10 für das Schild der Kältemaschine vorgeschrieben sind, sowie die Bescheinigungen über die Durchführung der Druckproben gemäß § 9 und § 22 Abs. 2, der Probe vor Inbetriebnahme gemäß § 16 und darüber, dass die Kälteanlage nach den Bestimmungen dieser Verordnung errichtet wurde. Größere Instandsetzungen sowie wesentliche Änderungen der Anlage sind ebenfalls im Prüfbuch zu vermerken.(3) Das Prüfbuch ist im Betrieb so zu verwahren, dass es den behördlichen Organen jederzeit zur Einsicht vorgewiesen werden kann. Es muss so lange aufbewahrt werden, als die Anlage im Betrieb aufgestellt ist. HOMEUNTERNEHMENPLANUNGPRODUKTESEMINAREWEBSHOPKONTAKTPROJEKTE