Source: https://www.retel.sk/33/tpp-704-01-odberne-plynove-zariadenia-na-zemny-plyn-v-budovach-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAKTY7gNHvWKAUS8WUTbIBHGsF_xGnIxyxg/?serp=1&version_year=2017&uri_view_type=18
Timestamp: 2019-08-22 13:51:44+00:00
Document Index: 11880081

Matched Legal Cases: ['čl. 3', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 9', 'čl. 9', 'čl. 10', 'čl. 10', 'čl. 11', 'čl. 11', 'čl. 12', 'čl. 12', 'čl. 12']

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony , Zdroj: Verlag Dashöfer
Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu
čl. 3.6 TPP 704 01
Pred odberným plynovým zariadením v byte je inštalovaný hadicový kohút
čl. 5.3.4 TPP 704 01
Pred hadicovým kohútom nie je inštalovaná uzatváracia armatúra
Nie je inštalovaný uzáver pred každým plynovým spotrebičom
čl. 5.5.1 TPP 704 01
Pružné pripojenie spotrebičov nie je zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu
Hadice na pružné pripojenie plynových spotrebičov neboli vyrobené a schválené podľa príslušných predpisov
čl. 5.5.2 TPP 704 01
Pred stúpacími vedeniami plynu (resp. na ich začiatku) nie sú inštalované uzávery
čl. 5.8.1 bod a) TPP 704 01
Na domovom plynovode pred plynomerom nie je inštalovaný uzáver
čl. 5.8.1 bod b) TPP 704 01
Na domovom plynovode pred a za regulátorom tlaku plynu nie je inštalovaný uzáver
čl. 5.8.1 bod d) TPP 704 01
Pred každým plynovým spotrebičom v tej istej miestnosti nie je inštalovaný uzáver
čl. 5.8.1 bod e) TPP 704 01
Na domovom plynovode určenom na technologické účely pred každou samostatnou odbočkou nie je inštalovaný uzáver
čl. 5.8.1 bod f) TPP 704 01
Umiestnenie uzáverov nezabezpečuje ľahkú ovládateľnosť a prístupnosť na vykonávanie údržby, kontroly a opráv
čl. 5.8.2 TPP 704 01
Snímateľné prvky uzáverov nie sú umiestnené v ich blízkosti
čl. 5.8.3 TPP 704 01
Uzáver plynového spotrebiča je vzdialená od spotrebiča viac ako
čl. 5.8.4 TPP 704 01
Uzáver plynového spotrebiča nie je umiestnený v tej istej miestnosti ako spotrebič
Uzáver pre infražiariče nie je ovládateľný z podlahy resp. z plošiny
V mieste, kde je plynovodná prípojka v dosahu aktívnej protikoróznej ochrany nie je inštalovaný izolačný spoj
čl. 5.10.1 TPP 704 01
V mieste nebezpečenstva preniknutia blúdivých prúdov na domový plynovod nie je inštalovaný izolačný spoj
Domový plynovod vedený po vonkajšej obvodovej stene budovy vo svojej časti slúži ako nosná konštrukcia
čl. 6.1.4 bod a) TPP 704 01
Domový plynovod vedený po vonkajšej obvodovej stene budovy má rozoberateľné spoje
čl. 6.1.4 bod c) TPP 704 01
Domový plynovod vedený po vonkajšej obvodovej stene budovy nemá možnosť dilatácie
čl. 6.1.4 bod d) TPP 704 01
Domový plynovod vedený po vonkajšej obvodovej stene budovy nie je chránený proti blesku a statickej elektrine
čl. 6.1.4 bod e) TPP 704 01
Domový plynovod vedený po vonkajšej obvodovej stene budovy nie je prístupný na vykonávanie kontroly a údržby plynovodu
čl. 6.1.4 bod f) TPP 704 01
Domový plynovod vedený po vonkajšej obvodovej stene budovy nie je chránený proti vplyvu vonkajšieho prostredia (protikorózna ochrana; ochrana proti mechanickému poškodeniu)
čl. 6.1.4 bod g) TPP 704 01
Domový plynovod vedený pod omietkou vonkajšej obvodovej steny budovy je zabetónovaný v monolitickej konštrukcii
čl. 6.1.5 TPP 704 01
Domový plynovod vedený pod omietkou vonkajšej obvodovej steny budovy má rozoberateľné spoje
Poloha domového plynovodu vedeného pod omietkou vonkajšej obvodovej steny budovy nebola po montáži zameraná a schematicky zakreslená do dokumentácie rozvodu plynu
Prechod domového plynovodu do objektu (okrem jeho častí uložených pod omietkou) sa zhotoví chráničkou a zabezpečí proti možnému prieniku plynu do budovy
čl. 6.2.1 TPP 704 01
Pri uložení plynovodu do chráničky chránička nie je napevno zabudovaná do steny budovy
čl. 6.2.3 TPP 704 01
Pri uložení plynovodu do chráničky chránička nepresahuje na oboch koncoch aspoň stenu budovy
Domový plynovod v chráničke nie je uložený centricky
Pri uložení domového plynovodu do chráničky nie je plynotesne zabránené prenikaniu plynu a vlhkosti do budovy vhodným tesniacim materiálom
Chránička a plynovod v chráničke nie sú chránené proti korózii
Na domovom plynovode v chráničke sú vyhotovené spoje
Domový plynovod nie je dostatočne prichytený – prehýba sa a deformuje
čl. 6.3.2 TPP 704 01
čl. 6.3.3 TPP 704 01
Pri vedení domového plynovodu v súbehu a pri križovaní s inými potrubiami nie je dodržaná minimálna vzdialenosť domového plynovodu od ostatných potrubí
čl. 6.3.4 TPP 704 01
čl. 6.3.6 TPP 704 01
čl. 6.3.7 TPP 704 01
Domový plynovod je vedený vetracími šachtami
čl. 6.3.8 bod a) TPP 704 01
čl. 6.3.8 bod b) TPP 704 01
čl. 6.3.8 bod c) TPP 704 01
čl. 6.3.8 bod d) TPP 704 01
čl. 6.3.8 bod f) TPP 704 01
Domový plynovod je vedený v schodiskových stupňoch v stropoch
čl. 6.3.8 bod g) TPP 704 01
čl. 6.3.8 bod h) TPP 704 01
čl. 6.6.9 TPP 704 01
Nepoužívané odbočky domového plynovodu nie sú plynotesne uzatvorené
Na domovom plynovode, na ktorom boli vykonané práce a zmeny, nebola vykonaná tlaková skúška
čl. 7.1 TPP 704 01
Pri predĺžení domového plynovodu o viac ako nebola vykonaná tlaková skúška pevnosti a tesnosti
čl. 7.3 TPP 704 01
Pri predĺžení domového plynovodu o menej ako nebola vykonaná tlaková skúška tesnosti
čl. 7.4 TPP 704 01
Pred tlakovou skúškou domového plynovodu nebola vykonaná kontrola súladu vyhotovenia plynovodu s projektovou dokumentáciou
čl. 7.5 TPP 704 01
Pred tlakovou skúškou domového plynovodu nebolo vykonané jeho prečistenie
Vstupné pripojenie spotrebičov nebolo podrobené tlakovej skúške tesnosti a pri montáži spotrebiča tiež nebola vykonaná skúška tesnosti spojov prevádzkovým tlakom plynu s kontrolou penotvorným roztokom resp. detektorom
čl. 7.14 TPP 704 01
Na domovom plynovode bezprostredne po napustení plynu nebola vykonaná skúška prevádzkyschopnosti plynovodu
čl. 9.4 TPP 704 01
Prevádzkovateľ domového plynovodu nemá určenú osobu zodpovednú za jeho prevádzku
čl. 9.7 TPP 704 01
Prevádzkovateľ domového plynovodu nemá zabezpečené vykonávanie prehliadok a kontrol plynovodu v zmysle STN 38 6405
čl. 10.1 TPP 704 01
Po skončení utesňovacích prác nebola preukázateľne preverená priechodnosť všetkých častí plynovodu a armatúr
čl. 10.8 TPP 704 01
Do domového plynovodu bol napustený plyn bez vykonanie skúšky tesnosti
Pri zmene priestoru (stavebné úpravy; výmena okien a dverí ovplyvňujúce spôsob a rozsah vetrania, prívod vzduchu pre spaľovanie a odvod spalín), v ktorom sú umiestnené plynové spotrebiče, nebolo vykonané opätovné posúdenie všetkých požiadaviek pre bezpečné a spoľahlivé používanie spotrebičov
čl. 11.1.5 TPP 704 01
Plynový spotrebič nie je pripevnený tak, aby sa nemohol samovoľne uvoľniť
čl. 11.3.1 TPP 704 01
Ovládacie prvky spotrebičov umiestnených v miestnostiach, ktoré slúžia ako zhromaždisko osôb, nie sú zabezpečené proti nedovolenej manipulácii
čl. 12.1.4 TPP 704 01
Spotrebiče v zhotovení A s varnými horákmi bez poistiek plameňa s celkovým príkonom väčším ako 15 kW sú umiestnené v priestoroch, ktoré nie sú trvale vetrané pomocou vetracieho zariadenia
čl. 12.2.1.3 TPP 704 01
Spotrebiče v zhotovení A nie sú umiestnené v trvale vetrateľných priestoroch
Spotrebič v zhotovení A je umiestnený v kúpeľni (sprchovacom kúte)
čl. 12.2.1.4 bod a) TPP 704 01