Source: http://docplayer.es/2034200-Secretaria-de-energia.html
Timestamp: 2018-02-22 11:57:44
Document Index: 75242539

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 31', 'artículo 69', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 158']

Monica Ortiz de Zárate Castellanos
1 SECRETARIA DE ENERGIA Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las Reglas Generales de Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional para generadores o permisionarios con fuentes de energías renovables o cogeneración eficiente. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía. RESOLUCION Núm. RES/119/2012 RESOLUCION POR LA QUE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA EXPIDE LAS REGLAS GENERALES DE INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL PARA GENERADORES O PERMISIONARIOS CON FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES O COGENERACION EFICIENTE. RESULTANDO PRIMERO. Que el Plan Nacional de Desarrollo determina como parte de sus estrategias, en materia de energía, promover el uso eficiente y la adopción de tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica, y fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, generando un marco jurídico que establezca las facultades del Estado para orientar sus vertientes y promoviendo inversiones que impulsen el potencial que tiene el país en la materia. SEGUNDO. Que el Programa Sectorial de Energía establece, dentro de sus estrategias, proponer políticas públicas que impulsen el desarrollo y aplicación de tecnologías que aprovechen las fuentes renovables de energía; promover la creación y fortalecimiento de empresas e impulsar la implementación de sistemas que realicen dicho aprovechamiento, y fortalecer las acciones del Gobierno Federal dedicadas a la promoción de las energías renovables. TERCERO. Que el Programa Nacional de Infraestructura establece como meta que el Sistema Eléctrico Nacional deberá contar con una capacidad adicional instalada de 4246 MW en proyectos de generación de electricidad mediante fuentes renovables de energía, lo que implica que el impulso a las inversiones respectivas deberá seguir reforzando su papel complementario para contribuir a la satisfacción de la creciente demanda eléctrica de México. CUARTO. Que el Programa Especial de Cambio Climático plantea entre sus objetivos el fomento a la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica con fuentes renovables de energía, como herramienta para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, para lo cual es necesario avanzar en la consolidación de marcos regulatorios adecuados. QUINTO. Que la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía tiene como objetivo primordial promover la utilización, el desarrollo y la inversión en las energías renovables y la eficiencia energética a través de, entre otras acciones, la promoción de la diversificación de fuentes primarias de energía incrementando la oferta de las fuentes de energía renovable. SEXTO. Que el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables establece como objetivos específicos impulsar el desarrollo de la industria de energías renovables en México, y ampliar el portafolio energético del país, fortaleciendo la seguridad energética al no depender de una sola fuente de energía. CONSIDERANDO PRIMERO. Que la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), otorga diversas atribuciones a esta Comisión, con el objeto de regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. SEGUNDO. Que el artículo 7, fracción VI, de la LAERFTE establece que la Comisión tendrá la atribución de expedir las reglas generales de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional que le deberá proponer el suministrador, escuchando la opinión de los Generadores Renovables y Cogeneradores Eficientes. TERCERO. Que el artículo 31, fracción IV, del Reglamento de la LAERFTE reitera que, para la regulación de la generación de energía eléctrica con energías renovables y la cogeneración eficiente, esta Comisión expedirá e inscribirá en su registro público las reglas generales de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, atendiendo los requerimientos planteados por el suministrador y escuchando la opinión de los generadores renovables y cogeneradores eficientes.
2 Martes 22 de mayo de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) CUARTO. Que la regulación para el aprovechamiento de las energías renovables y la cogeneración eficiente a través de proyectos que pueden realizar los particulares, de manera complementaria a la inversión gubernamental, debe crear condiciones que reconozcan las características específicas de cada tecnología, con el propósito de que los costos en que se incurra con dichos proyectos resulten competitivos, en función de los recursos energéticos con los que cuenta el país. QUINTO. Que este tipo de proyectos producen beneficios tales como el aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos, el cuidado del medio ambiente y la salud, el desarrollo de la capacidad industrial, la creación de empleos, el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental y de cambio climático, la diversificación del parque de generación eléctrica con el consecuente aumento en la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, la disminución de la variabilidad de los costos de generación de electricidad, la participación social y privada en la inversión requerida por el sector eléctrico para satisfacer la demanda nacional, la disminución de la dependencia nacional de los hidrocarburos, y el desarrollo rural donde se encuentren disponibles las fuentes de energías renovables. SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en el Transitorio Cuarto del Reglamento de la LAERFTE, el 3 de diciembre de 2009, la Comisión Federal de Electricidad (la CFE) presentó ante la Comisión, el oficio No. 073/2009, a través del cual propone las Reglas Generales de Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional. SEPTIMO. Que la Comisión condujo el estudio necesario, con la participación de los principales actores del sector público del ámbito eléctrico y el trabajo de la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía, para desarrollar las reglas generales de interconexión que permitan establecer y comunicar los requerimientos técnicos, administrativos y legales para la interconexión al Sistema de las instalaciones de los generadores o permisionarios con fuentes de energía renovables o cogeneración eficiente, mediante los cuales el Suministrador mantiene el Sistema operando con seguridad, confiabilidad y competitividad. OCTAVO. Que, en alcance al oficio mencionado en el Considerando Sexto, la CFE presentó ante la Comisión, el 15 de julio de 2010, el oficio No. 030/2010, mediante el cual presenta una actualización de la propuesta originalmente enviada, en la que se tomaron en cuenta los comentarios y resultados del estudio establecido en el Considerando Séptimo. NOVENO. Que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con fecha 7 de noviembre de 2011 esta Comisión, por conducto de la Oficialía Mayor de la SENER, remitió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) correspondiente al anteproyecto de la presente Resolución. DECIMO. Que, con fecha 29 de noviembre de 2011, esta Comisión recibió el oficio COFEME/11/2944 emitido por la COFEMER, en el que se comunicó el dictamen final sobre la MIR. UNDECIMO. Que los actos administrativos de carácter general que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 2, fracciones II y IV, y último párrafo, 3, fracciones XIV y XXII, 4 y 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 7, fracción VI, de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; 4 y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 31, fracción IV, del Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; 154 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y 1, 2, 6, fracción I, incisos A y C, 9, 19, 23, fracción VII, y 33 del Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Energía: RESUELVE PRIMERO. Se expiden las Reglas Generales de Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional de los generadores o permisionarios con fuentes de energías renovables o cogeneradores eficientes, mismas que forma parte de la presente Resolución como Anexo Unico. SEGUNDO. Publíquense la presente Resolución y su Anexo Unico en el Diario Oficial de la Federación.
3 TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a la Comisión Federal de Electricidad, y hágase de su conocimiento que contra el presente acto administrativo podrá interponerse el recurso de reconsideración que prevé el artículo 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y que el expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado en las oficinas de esta Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en Horacio 1750, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, 11510, México, D. F. CUARTO. Inscríbase la presente Resolución con el número RES/119/2012 en el registro a que se refiere la fracción XVI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. México, D.F., a 29 de marzo de El Presidente, Francisco J. Salazar Diez de Sollano.- Rúbrica.- Los Comisionados: Francisco José Barnés de Castro, Rubén F. Flores García, Israel Hurtado Acosta.- Rúbricas. REGLAS GENERALES DE INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 1. INTRODUCCION 2. MARCO JURIDICO 3. OBJETIVO 4. ALCANCE 5. DEFINICIONES 6. REGLAS 6.1. SOLICITUD México, D.F. 8 de diciembre de ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD Proyectos hasta 500 kw Proyectos que requieren hacer uso del Sistema para portear energía a sus cargas 6.3. OFICIO RESOLUTIVO Obras necesarias para la interconexión 7. TRAMITE DEL CONTRATO DE INTERCONEXION Y EN SU CASO EL CONVENIO DE SERVICIOS DE TRANSMISION 8. AUTORIZACION DE LAS PRUEBAS PARA LA SINCRONIZACION DEL GENERADOR O PERMISIONARIO 9. DEFINICION DE LA FECHA DE OPERACION NORMAL 10. CRITERIOS TECNICOS DE DESPACHO Y OPERACION DE LA INTERCONEXION DEL GENERADOR O PERMISIONARIO CON EL SISTEMA ANEXO 1. Conceptos de aplicación de los modelos de contratos de interconexión y de los convenios de servicios de transmisión para Fuentes de Energías Renovables o Cogeneración Eficiente ANEXO 2. REQUERIMIENTOS TECNICOS DE INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 1. REQUERIMIENTOS PARA BAJA TENSION (BT) 1.1. Tensión, capacidad y frecuencia Tensión: Capacidad de generación en Pequeña Escala: Frecuencia: 1.2. Equipo de medición y protección: Equipo de Medición: Equipo de Protección:
4 Martes 22 de mayo de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 1.3 Calidad de la energía 1.4. Pruebas a los sistemas interconectados mediante inversores 2. REQUERIMIENTOS PARA MEDIA TENSION (MT) 2.1. Tensión, capacidad y frecuencia cuando el Solicitante hace uso del Sistema para portear energía a los Puntos de Carga Tensión: Capacidad de generación: Rangos de Frecuencia: 2.2. Equipo de protección y seccionamiento cuando el Solicitante hace uso del Sistema para portear energía a los Puntos de Carga 2.3. Esquema de comunicación para la supervisión 2.4. Equipo de medición 2.5. Calidad de la energía Niveles de armónicos Variaciones periódicas de amplitud de la tensión Desbalance y cambios rápidos de tensión 2.6. Pruebas a los sistemas fotovoltaicos 2.7. Generación en mediana escala Requerimientos técnicos y de medición de la Fuente de Energía en Mediana Escala 2.8. Operación básica de la interconexión 3. REQUERIMIENTOS PARA ALTA TENSION (AT) 3.1 Tensión y capacidad: Tensión: Capacidad de generación: 3.2. Equipo de protección y seccionamiento Protecciones de Subestación y Punto de interconexión Protecciones para líneas de transmisión de enlace Protecciones para unidades generadoras Registradores de disturbios 3.3. Esquemas de comunicaciones para la supervisión 3.4 Equipo de medición 3.5. Calidad de la energía Niveles de armónicos Variaciones periódicas de amplitud de la tensión Desbalance y cambios rápidos de tensión 3.6. Operación de la Fuente de Energía ante fallas externas o en el Punto de Interconexión (eólicas o fotovoltaicas) 3.7. Esquemas de Control por Confiabilidad
5 4. PRUEBAS A LOS EQUIPOS 4.1 Pruebas a los aerogeneradores Pruebas prototipo para aerogeneradores Pruebas en sitio para aerogeneradores 4.2 Pruebas a los sistemas fotovoltaicos 5. ESTUDIOS 6. POTENCIA REACTIVA 7. REFERENCIAS 8. CREDITOS 1. INTRODUCCION Las Reglas Generales de Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional que se expiden tienen su fundamento en el artículo 7o., fracción VI de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) y el artículo 31, fracción IV de su Reglamento. 2. MARCO JURIDICO Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de Aportaciones. Ley de la Comisión Reguladora de Energía. RESOLUCION Núm. RES/054/2010 del 8 abril Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide el modelo de Contrato de Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en Mediana Escala, y sustituye el modelo de Contrato de Interconexión para Fuente de Energía Solar en Pequeña Escala por el modelo de Contrato de Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en Pequeña Escala. RESOLUCION Núm. RES/067/2010 del 28 de abril de Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide el modelo de Contrato de Interconexión para Centrales de Generación de Energía Eléctrica con Energía Renovable o Cogeneración Eficiente y sus Anexos (F-RC, IB-RC, TB-RC), así como el modelo de Convenio para el Servicio de Transmisión de Energía Eléctrica para Fuente de Energía. Reglas del Despacho y Operación del Sistema Eléctrico Nacional. DOF del 3 de noviembre de Norma Oficial Mexicana NOM-001 SEDE 2005, Relativa a las Instalaciones Destinadas al Suministro y Uso de la Energía Eléctrica. Sistema General de Unidades de Medida (NOM 008-SCFI-1993). 3. OBJETIVO Establecer y comunicar los requerimientos técnicos, administrativos y legales para la interconexión al Sistema de las instalaciones de los Generadores o Permisionarios con Fuentes de Energía Renovables o Cogeneración Eficiente, mediante los cuales el Suministrador mantiene el Sistema operando con seguridad, confiabilidad y competitividad.
6 Martes 22 de mayo de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 4. ALCANCE Las Reglas Generales de Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional aplican a la interconexión de las instalaciones de los Generadores o Permisionarios con Fuentes de Energía Renovables o Cogeneración Eficiente. En el ANEXO 1 se especifican los conceptos de aplicación de los modelos de los Contratos de Interconexión y de los Convenios de servicios de transmisión para Fuentes de Energías Renovables o Cogeneración Eficiente. 5. DEFINICIONES Para los efectos de estas Reglas se entenderá por: Area de Control: Area geográfica en que se ubica el sistema eléctrico coordinado por el Centro de Control de Area respectivo del Suministrador. Acreditación de la Aplicación del REDOSEN: Obtención de Constancia de la Capacitación que proporciona el Suministrador al Permisionario en la aplicación del REDOSEN. Anexo E-RMT: Características de los equipos de medición y comunicación del Contrato de Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en Mediana Escala conforme a publicación DOF 8/04/2010 y RES/054/2010 de la Comisión. Anexo E-RDT: Requisitos Técnicos del Contrato de Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en Mediana Escala conforme a publicación en el DOF 8/04/2010 de la RES/054/2010 de la Comisión. AT: Alta Tensión de 69 kv hasta 400 kv. BT: Baja Tensión menor a 1 kv. CENACE: Centro Nacional de Control de Energía. Centro de Consumo: Cada una de las instalaciones propiedad del Permisionario o de cualquiera de los Socios que recibe energía eléctrica proveniente de la Fuente de Energía, a través del Sistema. Cogeneración Eficiente: Como se establece en el artículo 2, fracción II, del RLAERFTE. Cogeneración: Como se establece en el artículo 36, fracción II de la Ley. Comisión: La Comisión Reguladora de Energía; CPTT: Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación del Suministrador. Energías Renovables: Como se establece en el artículo 3, fracción II, de la LAERFTE. Estudio de Pre-Factibilidad: Estudio preliminar para dar una indicación de la viabilidad técnica de incorporar al Sistema un proyecto de generación particular. Estudio de Factibilidad: Estudio para determinar la viabilidad de incorporar al Sistema un proyecto de generación particular y definir las obras requeridas para hacer la interconexión; se realiza para evaluar una solicitud de contrato de interconexión. Fuente de Energía: Central de generación de energía eléctrica que utiliza Energías Renovables y Cogeneración Eficiente Generador: Como se establece en el artículo 3, fracción V, de la LAERFTE. Generación en mediana escala: Aquella con capacidad menor o igual a 500 kw y tensión mayor a 1 kv y menor a 69 kv. Generación en pequeña escala: aquella con capacidad menor o igual a 30 kw y tensión menor a 1 kv.
7 Interconexión: Conexión eléctrica entre dos áreas de control o entre la instalación de un Permisionario y un área de control. Asimismo, la conexión eléctrica del Generador o Permisionario al Sistema. Isla: Condición en la cual una porción del Sistema es energizado por uno o más sistemas eléctricos locales a través de los Puntos de Interconexión separados eléctricamente del Sistema. Isla Intencional: Una condición de operación de una Fuente de Energía en Isla planeada. Isla No Intencional: Una condición de operación de una Fuente de Energía en Isla no planeada. LAERFTE: Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Ley: Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. MT: Media Tensión mayor a 1 kv y menor a 69 kv. Oficio Resolutivo: Documento a través del cual el Suministrador notifica al Solicitante o al Permisionario el presupuesto de las obras necesarias para la interconexión de su proyecto al Sistema. Permisionario: Titular de un permiso de generación o importación de energía eléctrica otorgado por la Comisión. Punto de interconexión: Punto en donde se conviene la entrega de energía eléctrica de un Generador o Permisionario al Suministrador, en el cual se medirá la potencia entregada. Punto de carga: Cada uno de los sitios en donde el Suministrador entrega la energía transportada a uno o más Centros de Consumo. REDOSEN: Reglas del Despacho y Operación del Sistema Eléctrico Nacional. Reglamento: Reglamento de la Ley. RLAERFTE: Reglamento de la LAERFTE. Sistema: Sistema Eléctrico Nacional. Socio: Cada uno de los beneficiarios de energía eléctrica autorizados en el Permiso que autoriza la Comisión y que es propietario de un Centro de Consumo Solicitante: Persona física o moral que gestiona ante el Suministrador la suscripción de un contrato de interconexión y convenios asociados al Sistema. SP: Subdirección de Programación del Suministrador. Suministrador: La Comisión Federal de Electricidad. 6. REGLAS Sin excepción alguna, no se podrán conectar al Sistema las instalaciones de Generadores o Permisionarios con Fuentes de Energías Renovables o Cogeneración Eficiente, que no cuenten con su respectivo Contrato de Interconexión. El Suministrador se obliga a entregar a petición del Solicitante los requerimientos técnicos de interconexión establecidos en el ANEXO 2, así como los administrativos y legales necesarios para la interconexión al Sistema. Las obras asociadas a la Interconexión determinadas por el Suministrador quedan sujetas a revisión si se modifica la ubicación, capacidad de generación, la fecha de entrada en operación del proyecto SOLICITUD El Solicitante presentará al Suministrador una solicitud para interconexión al Sistema que incluya los datos principales y características del proyecto establecidas en los formatos que le proporcionará el Suministrador. En el caso de requerir los servicios de transmisión (porteo de energía a sus cargas) el
8 Martes 22 de mayo de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) Suministrador determinará el costo de dichos servicios de acuerdo con lo establecido en la Metodología para la Determinación de los Cargos correspondientes a los Servicios de Transmisión que preste el Suministrador a los Permisionarios con Centrales de Energía Eléctrica con Fuente de Energía Renovable o Cogeneración Eficiente aprobada por la Comisión y se los comunicará al Solicitante por escrito. El Solicitante entregará la solicitud a la instancia que para tal efecto le haya comunicado el Suministrador, conforme al ANEXO 1: Conceptos de aplicación de los modelos de los contratos de interconexión y de los convenios de servicios de transmisión para Fuentes de Energías Renovables o Cogeneración Eficiente. El proceso completo de solicitud de interconexión se presentará en el documento interno que para el efecto publique el Suministrador que estará acorde con el Trámite Registrado ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD Proyectos hasta 500 kw Con base en la solicitud, el Suministrador, a través de la Zona de Distribución que corresponda, realizará el estudio de factibilidad del proyecto. El resultado del estudio será notificado por escrito al Solicitante, indicando los requerimientos técnicos para la interconexión al Sistema Proyectos que requieren hacer uso del Sistema para portear energía a sus cargas Previo a la solicitud formal de contrato de interconexión, se recomienda que el Solicitante gestione ante la SP, el estudio de Pre-factibilidad. Los resultados del estudio se comunicarán al Solicitante indicando las obras requeridas para realizar la interconexión al Sistema. Es requisito indispensable que, para solicitar un Contrato de Interconexión al Sistema, obtenga ante la Comisión el permiso de generación de energía eléctrica correspondiente conforme al Art. 36 de la Ley. El Solicitante deberá presentar la solicitud de Contrato de Interconexión al Sistema ante la SP. La SP realizará el Estudio de Factibilidad para evaluar la solicitud, y emitirá un pronunciamiento final sobre las obras requeridas OFICIO RESOLUTIVO Con base en el estudio de Factibilidad, el Solicitante podrá solicitar al Suministrador en la División de Distribución o zona correspondiente el costo de las obras necesarias para la Interconexión. El Suministrador comunicará mediante un Oficio Resolutivo el costo de las obras necesarias para la Interconexión, en donde se indicará cuando menos lo siguiente: Ubicación del Punto de Interconexión. Características técnicas. Obras necesarias, indicando el sustento técnico y sus costos correspondientes. Programa de las obras necesarias. Vigencia del documento. Responsabilidad de la operación y mantenimiento de las instalaciones. Aspectos complementarios y normatividad aplicable. Las obras que sean necesarias realizar o las modificaciones a las instalaciones existentes para lograr la interconexión, serán a cargo del Solicitante, conforme a lo estipulado en el artículo 13 de la LSPEE y artículo 158 del RLSPEE. En caso de que el Solicitante elija construir las obras por sus propios medios, deberá presentar la ingeniería básica al Suministrador en la División de Distribución o zona correspondiente para su autorización. En su caso, el área correspondiente emitirá la autorización del proyecto.
9 Obras necesarias para la interconexión Construcción de obras El Solicitante, podrá realizar por su cuenta las obras de Interconexión bajo la supervisión del Suministrador. Dichas obras sólo se podrán iniciar una vez que el Suministrador haya aprobado el proyecto correspondiente. El Solicitante, podrá optar a que el Suministrador ejecute la construcción de las obras de Interconexión. Para tal efecto, deberá suscribir el convenio correspondiente. El costo asociado a dichas obras será a cargo del Solicitante Esquema de protecciones eléctricas El Suministrador entregará al Solicitante los requerimientos para el proyecto de protecciones eléctricas necesarias, conforme a la normatividad establecida por el Suministrador. El Solicitante, procederá a elaborar el proyecto mencionado y lo presentará para la aprobación del Suministrador. Una vez aprobado el proyecto, el Solicitante podrá iniciar el proceso de adquisición, instalación, inspección, pruebas y finalizar con la entrega de los equipos correspondientes a satisfacción del Suministrador Equipo de medición en el Punto de interconexión y en los Puntos de carga El Suministrador entregará al Solicitante los requerimientos para el proyecto del equipo de medición, los accesorios necesarios, en su caso, canal de comunicación para la interrogación fiscal de los medidores y caseta de medición conforme a la normatividad establecida por el Suministrador. El Solicitante procederá a elaborar el proyecto mencionado y lo presentará para la aprobación del Suministrador. Una vez aprobado el proyecto, el Solicitante podrá iniciar el proceso de adquisición, instalación, inspección, pruebas y finalizar con la entrega de los equipos correspondientes a satisfacción del Suministrador. El o los medidores deberán ser cedidos al Suministrador. Los proyectos de generación de pequeña escala quedan exentos del canal de comunicación para la interrogación remota del medidor Esquema de comunicación para la supervisión El Suministrador conforme a la normatividad establecida proporcionará al Solicitante, las características y descripción de las funciones y capacidades de: i) un concentrador de datos o un equipo similar en funciones y capacidades, ii) de los canales y protocolos de comunicación, iii) de las interfaces para voz y datos iv) la base de datos de las variables eléctricas, v) estado de interruptores, alarmas y mediciones vi) y las necesarias para la supervisión de la central generadora del Permisionario. El Solicitante procederá a elaborar el proyecto mencionado y lo presentará para la aprobación del Suministrador. Una vez aprobado el proyecto, el Solicitante podrá iniciar el proceso de adquisición, instalación, inspección, pruebas y finalizar con la entrega de los equipos a satisfacción del Suministrador.
10 Martes 22 de mayo de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) El Permisionario será responsable de la operación y del mantenimiento de sus canales de comunicación. Los proyectos de generación de mediana y pequeña escala quedan exentos de este requisito. 7. TRAMITE DEL CONTRATO DE INTERCONEXION Y EN SU CASO EL CONVENIO DE SERVICIOS DE TRANSMISION Las áreas de atención del Suministrador para el trámite del Contrato de Interconexión y en su caso el convenio de servicios de transmisión se indican en el ANEXO 1. El Suministrador conforme a sus facultades, le proporcionará al Solicitante, los requerimientos técnicos, administrativos y legales para cumplir con este trámite. Una vez solicitado el trámite del contrato de interconexión y, en su caso, el convenio de servicios de transmisión, el Solicitante se coordinará con el Suministrador para la elaboración de los anexos asociados al Contrato de Interconexión en los casos que aplique y en los formatos que le sean proporcionados. 8. AUTORIZACION DE LAS PRUEBAS PARA LA SINCRONIZACION DEL GENERADOR O PERMISIONARIO Una vez que el Solicitante haya concluido y cumplido con los requerimientos técnicos y contractuales a satisfacción del Suministrador, conforme a lo establecido en el proyecto autorizado, procederá a solicitar las pruebas para la sincronización, mismas que se programarán y se llevarán a cabo conforme a lo estipulado en el REDOSEN así como en el Contrato de Interconexión respectivo. 9. DEFINICION DE LA FECHA DE OPERACION NORMAL El Solicitante comunicará por escrito al Suministrador la fecha y hora de entrada propuestas para la operación normal. El Suministrador confirmará por escrito, de no haber inconveniente, la fecha de entrada en operación normal. 10. CRITERIOS TECNICOS DE DESPACHO Y OPERACION DE LA INTERCONEXION DEL GENERADOR O PERMISIONARIO CON EL SISTEMA Previo a la sincronización al Sistema de la central del Solicitante, deberán estar definidos los lineamientos y criterios operativos para el Punto de Interconexión que se trate. Para proyectos de interconexión que requieren hacer uso del Sistema para portear energía a Puntos de Carga, el personal operativo de la Fuentes de Energía del Permisionario deberá obtener la constancia de Acreditación de la Aplicación del REDOSEN de parte del Suministrador. Los criterios para la interconexión al Sistema de aerogeneradores están contenidos en el ANEXO 2 de este documento, el cual especifica el conjunto de requerimientos que deben cumplir los generadores impulsados por el viento para interconectarse al Sistema. Los proyectos de interconexión de Fuentes de Energías Renovables o Cogeneración Eficiente deberán operar dentro de los rangos permisibles (indicados en el ANEXO 2) de perturbaciones de frecuencia, tensión y corriente para no afectar la calidad del suministro de la energía eléctrica del Suministrador. Previo a la puesta en servicio el Suministrador realizará al equipo de las Fuentes de Energía las siguientes pruebas: Verificación de parámetros de la salida de la generación como son, frecuencia, tensión y corriente en condiciones dadas. Prueba de operación en Isla No Intencional
11 ANEXO 1. Conceptos de aplicación de los modelos de contratos de interconexión y de los convenios de servicios de transmisión para Fuentes de Energías Renovables o Cogeneración Eficiente MODELO DE CONTRATO DE INTERCONEXION CONCEPTO PARA FUENTE DE ENERGIA RENOVABLE O SISTEMA DE COGENERACION EN PEQUEÑA ESCALA PARA FUENTE DE ENERGIA RENOVABLE O SISTEMA DE COGENERACION EN MEDIANA ESCALA CENTRALES DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CON ENERGIA RENOVABLE O COGENERACION EFICIENTE RESOLUCION DE LA CRE RES/054/2010 RES/054/2010 RES/067/2010 TENSION DE SUMINISTRO MENORES O IGUALES A 1 kv MAYORES A 1 kv y MENORES A 69 kv MAYORES A 1 kv y HASTA 400 kv CAPACIDAD DE LA CENTRAL GENERADORA SERV. USO RESIDENCIAL HASTA 10 kw. SERV. USO GRAL. EN BAJA TENSION HASTA 30 kw. HASTA 500 kw CAPACIDAD MAYOR A 500 kw Y EN HIDROELECTRICAS HASTA 30 MW ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ZONA DE DISTRIBUCION ZONA DE DISTRIBUCION SUBDIRECCION DE PROGRAMACION DETERMINACION DE LOS CARGOS POR SERVICIOS DE TRANSMISION NO APLICA NO APLICA SUBDIRECCION DE PROGRAMACION OFICIO RESOLUTIVO ZONA DE DISTRIBUCION ZONA DE DISTRIBUCION DIVISION DE DISTRIBUCION PERMISO DE LA CRE (Trámites CRE ,019,029,021,022,023) NO APLICA NO APLICA REQUISITO SOLICITUD CONTRATO DE INTERCONEXION (Trámite CFE A) ZONA DE DISTRIBUCION ZONA DE DISTRIBUCION SUBDIRECCION DE PROGRAMACION CONTRATO DE INTERCONEXION MODELO DE CONTRATO ANEXO UNO DE LA RES/054/2010 MODELO DE CONTRATO ANEXO DOS DE LA RES/054/2010 MODELO DE CONTRATO ANEXO DE LA RES/067/2010 CONVENIO DE SERVICIOS DE TRANSMISION (Trámite CFE D) NO APLICA NO APLICA REQUISITO SI VA A PORTEAR, SOLICITAR A SUBDIRECCION DE PROGRAMACION ELABORACION DEL CONTRATO DE INTERCONEXION ZONA DE DISTRIBUCION ZONA DE DISTRIBUCION SUBDIRECCION DE PROGRAMACION ELABORACION DEL CONVENIO DE SERVICIOS DE TRANSMISION NO APLICA NO APLICA SUBDIRECCION DE PROGRAMACION COORDINACION PARA LA INTERCONEXION DEL PROYECTO ZONA DE DISTRIBUCION ZONA DE DISTRIBUCION AREA DE CONTROL DEL CENACE CUANDO LA CAPACIDAD DE LA FUENTE DE ENERGIA SEA MENOR A 500 kw, Y EL SOLICITANTE REQUIERA HACER USO DEL SISTEMA DEL SUMINISTRADOR PARA PORTEAR ENERGIA A SUS CARGAS, SE REQUERIRA UN PERMISO DE LA CRE Y DEBERA SEGUIR LOS CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS CENTRALES DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CON ENERGIA RENOVABLE O COGENERACION EFICIENTE.
12 Martes 22 de mayo de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)
13 ANEXO 2. REQUERIMIENTOS TECNICOS DE INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL Los proyectos de interconexión serán atendidos por el Suministrador en las Zonas de Distribución, donde se validará la información del proyecto proporcionado por el Solicitante, el cual deberá contener el equipo básico que se indica en los siguientes capítulos. 1. REQUERIMIENTOS PARA BAJA TENSION (BT). Descripción: Las plantas pueden estar constituidas por una o varias unidades de generación por ejemplo: eólicas o fotovoltaicas en pequeña escala Tensión, capacidad y frecuencia Tensión: Menor o igual a 1 kv En estado permanente las Fuentes de Energía deberán operar y mantenerse conectadas ante fluctuaciones que no excedan de un rango de +5 % a -10% de la tensión nominal en el Punto de Interconexión conforme a la norma NMX-J-098 ANCE Capacidad de generación en Pequeña Escala: Conforme al ANEXO UNO de la Resolución RES/054/2010 de la CRE, DOF 8/04/2010 Capacidad máxima a instalar: Servicio de uso residencial hasta 10 kw. Servicio de uso general en baja tensión hasta 30 kw Frecuencia: Fuentes de Energía Cuando la frecuencia del Sistema se encuentre dentro de los rangos dados en la Tabla 1, la protección en el Punto de Interconexión deberá operar con los tiempos totales indicados en la misma. Los dispositivos de frecuencia podrán ser fijos o ajustables en campo para las Fuentes de Energía menores o iguales a 30 kw de capacidad total y ajustable en campo para Fuentes de Energía mayores a 30 kw de capacidad total. Capacidad de la Fuente de Energía Rango de frecuencia (Hz) Tiempo de operación(s) = 30 kw > < Tabla 1.- Tiempo de respuesta del Sistema ante frecuencias anormales.
14 Martes 22 de mayo de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 1.2. Equipo de medición y protección: El equipo de medición y protección aplica conforme al esquema siguiente: Figura 1. Esquema para la interconexión de generación en pequeña escala Equipo de Medición: El medidor de la generación total M1 puede venir integrado al equipo, por lo que el Solicitante deberá proporcionarlo e instalarlo a la salida del inversor antes de la carga. Para fines estadísticos se requiere la instalación del medidor M1 a la salida de la fuente de generación conforme al RLAERFTE. Para tal efecto el Generador se obliga a facilitar el acceso a sus instalaciones a fin de que el personal del Suministrador, obtenga la información de la generación total del medidor M1, de su Fuente de Energía. El medidor M2 corresponde al medidor para facturación y tiene las siguientes características: Medidor electrónico de clase 15 de 100 amperes o clase 30 de 200 amperes, según corresponda a la carga y tipo de medición del cliente; 1, 2 o 3 fases y rango de 120 a 480 Volts, base tipo S, formas 1S, 2S, 12S o 16S. La clase de exactitud de 0.5% de acuerdo a la Especificación de CFE GWH00-78, con medición de kwh bidireccional Equipo de Protección: I1.- Dispositivo de protección y desconexión acorde a las características del generador. I2.- Dispositivo de protección y desconexión acorde a las características de la carga y del nivel de corriente de corto circuito en el Punto de Interconexión. Ante condiciones anormales de operación para prevenir daños y garantizar la seguridad de los usuarios, las Fuentes de Energía se desconectarán automáticamente del Sistema mediante las protecciones indicadas en la Figura Calidad de la energía Valores máximos permitidos en la operación: Componente armónico individual máximo de tensión: 6% Distorsión armónica total de tensión: 8% Desbalance máximo permitido en la tensión: 3% Desbalance máximo permitido en la corriente: 5%
15 En estos indicadores se considera hasta la 50va armónica. La distorsión armónica total será medida en forma continua y las armónicas individuales sólo cuando se exceda la distorsión total Pruebas a los sistemas interconectados mediante inversores Los convertidores e inversores utilizados para la interconexión de Fuentes de Energía, tales como aerogeneradores y sistemas fotovoltaicos, deben cumplir con los requerimientos de seguridad y eficiencia especificados en las normas: IEC ed2.0 Adjustable speed electrical power drive systems Part 3: EMC requirements and specific test methods y IEC Wind turbine generators systems- Safety requirements, ambas para aerogeneradores. Para sistemas fotovoltaicos se deberá cumplir con las normas: IEC ed1.0 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems Part 1: General requirements y la IEC ed1.0 Part 2: Particular requirements for inverters. Los requerimientos para la interconexión a la Red Eléctrica de Baja Tensión de sistemas fotovoltaicos de Pequeña Escala con capacidad hasta 30 kw, se definen en la ESPECIFICACION CFE G En la etapa de puesta en servicio el Suministrador realizará al equipo las siguientes pruebas: Verificación de parámetros de la salida de la generación como son frecuencia, tensión y corriente en condiciones dadas. Prueba de operación Isla No Intencional 2. REQUERIMIENTOS PARA MEDIA TENSION (MT). Descripción: Las Fuentes de Energía pueden estar constituidas por una o varias unidades de generación: Para Fuentes de Energía en Mediana Escala ver 2.7 y Tensión, capacidad y frecuencia cuando el Solicitante hace uso del Sistema para portear energía a los Puntos de Carga Tensión: Mayor a 1 kv y menor a 69 kv. En estado permanente las Fuentes de Energía deberán ser capaces operar y mantenerse conectadas ante fluctuaciones que no excedan de un rango de +5 % a -10% de la tensión nominal en el Punto de Interconexión conforme a la norma NMX J-098 ANCE Capacidad de generación: Las capacidades de generación permitidas en los diferentes niveles de tensión se indican en la Tabla 2: Nivel de Tensión Nominal del Sistema (kv) A lo largo del alimentador, hasta (MW) En buses de la subestación del Suministrador, hasta (MW) Tabla 2.- Límite de capacidad de generación a interconectar para media tensión. Estas capacidades son los valores acumulados a lo largo del alimentador. Pudiendo ser mayor a la capacidad indicada en la Tabla 2 cuando los estudios técnicos así lo determinen, dependiendo de la ubicación del Punto de Interconexión en el Sistema.
16 Martes 22 de mayo de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) En todo proyecto en media tensión, el Suministrador tendrá que realizar un estudio de factibilidad para determinar, en base a la capacidad del proyecto el Punto de Interconexión. Por lo que la Tabla 2 es sólo una referencia para el Solicitante Rangos de Frecuencia: Las Fuentes de Energía deben ser capaces de operar, ante cambios de frecuencia, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 3. El ajuste del tiempo será determinado por el Suministrador. Frecuencia (Hz) Tiempo de ajuste de las protecciones 57.5 > frecuencia Instantáneo 57.5 = frecuencia < 59.3 Tiempo ajustable hasta 5 s 59.3 = frecuencia = 60.5 Operación continua 60.5 < frecuencia = 61.2 Tiempo ajustable hasta 5 s 61.2 < frecuencia Instantáneo Tabla 3.- Tiempo de respuesta ante frecuencias anormales Equipo de protección y seccionamiento cuando el Solicitante hace uso del Sistema para portear energía a los Puntos de Carga. Dependiendo del proyecto específico de que se trate, el Suministrador proporcionará al Solicitante la lista de protecciones que le apliquen conforme al listado LAPEM-05L. En caso de fallas en el Sistema, las Fuentes de Energía deberán contar con los dispositivos de protección para desconectarse del mismo. Se debe contar con un sistema de protección para las unidades de las Fuentes de Energía, transformador y tramo de la línea de media tensión con que se interconecta al Sistema. Los ajustes y pruebas de los sistemas de protección del Punto de Interconexión, del generador y de los enlaces con el Sistema, deberán estar coordinados y supervisados por el Suministrador. El equipo requerido de protecciones deberá cumplir con las especificaciones del Suministrador, de acuerdo con lo siguiente Protecciones básicas en el punto de interconexión: 25 Verificador de sincronismo. 27 Protección para baja tensión (tiempo ajustable). 59 Protección para sobre tensión (tiempo ajustable). 81U Protección para baja frecuencia (tiempo ajustable). 81O Protección para sobre frecuencia (tiempo ajustable). 51/51N Relevadores sobrecorriente de fase y tierra 50 Protección sobrecorriente instantáneo Nota: Generalmente, si se cuenta con relevadores 51/51N, también se incluye en los interruptores la protección 50. Dependiendo del tipo de fuente de generación y de las características específicas del proyecto el esquema de protección se podrá complementar con algunas de las protecciones siguientes: Protección por desplazamiento de neutro 67/67N. Direccional de sobrecorriente de fase y tierra 51V Sobrecorriente con restricción de tensión 46 Secuencia negativa
17 32 Potencia inversa 51NT Sobrecorriente a tierra en el 47 Secuencia negativa de tensión 64N Falla a tierra 78 Angulo de fase Disparo transferido directo DTD 3V0 Secuencia cero de tensión 2.3. Esquema de comunicación para la supervisión. Independientemente de la capacidad de generación de la central del Solicitante, el proyecto debe contar con medios de comunicación para los servicios de voz y datos. Dichos servicios deberán contar con un canal dedicado hacia el centro de control definido por el Suministrador que garantice las interfaces, ancho de banda y protocolos de comunicación para la transmisión de datos en tiempo real. Los proyectos de generación de mediana y pequeña escala establecidos en la RES/054/2010 quedan exentos de este requisito. Si el Solicitante requiere utilizar la red de fibra óptica propiedad del Suministrador, debe previamente contratar los servicios de provisión y arrendamiento de la misma. La base de datos de las señales requeridas por el Suministrador se acordará con el Solicitante (estados de interruptores, alarmas y mediciones entre otros) como se enuncian a continuación: En el generador: Estados: Generador sincronizado Generador fuera de servicio Mediciones (Por generador o grupo de generadores): Tensiones entre fases (salida) Potencia activa (salida) Potencia reactiva (salida) Energía activa en la hora (MWh) Energía reactiva en la hora (MVARh) En el punto de interconexión: Mediciones: Corrientes en Amperes por fase Tensiones entre fases Potencias activa (de entrada y salida) Potencias reactiva (de entrada y salida) Energía activa en la hora (kwh) Energía reactiva (kvarh) Frecuencia (Hz)
18 Martes 22 de mayo de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) Alarmas: Banderas de operación de la protección Interruptor bloqueado Bajo nivel de tensión de CD del banco de baterías Falta de tensión de CD en el circuito de protección Bobina de disparo Estados (abierto/cerrado): Interruptor Para el caso de plantas eólicas: Variables Meteorológicas: Dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad y presión atmosférica Equipo de medición Los medidores y los transformadores de instrumento destinados a la facturación deben ser instalados en el Punto de Interconexión. Los medidores deben contar con acceso remoto mediante un canal dedicado. Las características del acceso remoto serán definidas según cada proyecto por el área de medición del Suministrador. Se debe cumplir con la especificación CFE G Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos y con las normas NRF-027-CFE y NRF-026-CFE para los transformadores de instrumento. Los esquemas de medición deberán cumplir con los siguientes requerimientos: Medición bidireccional redundante para facturación. Para plantas de capacidad hasta 500 kw y que no requieren hacer uso del Sistema para portear energía a sus cargas, se solicitará sólo un medidor. En los puntos de carga se deberá contar con un medidor fiscal con características definidas por el Suministrador. Medición capaz de grabar en memoria masiva los parámetros de calidad de la energía, tales como: decrementos repentinos de la tensión (Sags), incremento repentino de tensión (Swells), interrupciones, parpadeo, forma de onda con límites programables y captura de forma de onda con muestreo de al menos 128 valores por segundo. Aplicable a plantas que requieren hacer uso del Sistema para portear energía a sus cargas. Sincronización de tiempo con Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Esta sincronización aplica al Punto de Interconexión y a los Puntos de Carga cuando se portee energía. Caseta de medición con acceso exclusivo a personal del Suministrador, de acuerdo con las especificaciones que el Suministrador proporcionará al Solicitante Calidad de la energía En caso de existir variaciones cíclicas de tensión o repercusiones indeseables como desbalanceo de fases y corrientes armónicas los cuales demeriten la calidad del servicio que el Suministrador le otorga al resto de sus usuarios, el Solicitante deberá instalar los sistemas de compensación requeridos Niveles de armónicos El nivel de distorsión de armónica se medirá en el Punto de Interconexión. Los límites de distorsión armónica de la tensión en la interconexión aplican conforme a las Tablas 4 y 5. El intervalo de tensión abarca las posibles tensiones de interconexión de las Fuentes de Energía consideradas en este documento. A continuación se muestran los valores de los niveles de armónicas impares y pares permitidos:
19 Orden de la armónica Nivel de armónica (% de la tensión fundamental) Tabla 4. Niveles armónicas (impares) en la tensión para MT (% de la fundamental). Orden de la armónica Nivel de armónica (% de la tensión fundamental)
20 Martes 22 de mayo de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) Tabla 5. Niveles armónicas (pares) en la tensión para MT (% de la fundamental). El nivel de distorsión armónica total permitida es THDMV = 6.5% La distorsión armónica total será medida en forma continua y las armónicas individuales sólo cuando se exceda la distorsión total Variaciones periódicas de amplitud de la tensión Hay dos índices básicos que se emplean para evaluar la severidad de las variaciones periódicas de amplitud de la tensión: a) Indicador de variación de tensión a corto plazo (Pst): Evalúa la severidad de las variaciones periódicas de amplitud de la tensión a corto plazo, con intervalos de observación de 10 minutos. El valor del Pst se expresa en unidades de perceptibilidad en (p.u.). b) Indicador de variaciones de tensión a largo plazo (Plt): Evalúa la severidad de las variaciones periódicas de amplitud de la tensión a largo plazo, con intervalos de observación de 2 horas. Se calcula a partir de valores sucesivos de Pst. La interconexión de una Fuente de Energía en un alimentador de MT no debe causar niveles de emisión individuales que se encuentren fuera de los límites establecidos permisibles en la Tabla 6: Indicador Límite E Psti 0.35 E Plti 0.25 Tabla 6. Límites de emisiones permisibles
REGLAS GENERALES DE INTERCONEXION AL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (CODIGO DE RED) ANTECEDENTES El Código de Red especifica el conjunto de requerimientos que deben cumplir para interconectarse a la red eléctrica