Source: http://docplayer.fi/114991653-Energiatodistus-hoas-144-kurkimaentie-19-kurkimaentie-19-ab-00940-helsinki-luhtitalot-uudisrakennusten-maaraystaso-2012.html
Timestamp: 2020-07-09 05:44:24+00:00
Document Index: 13274097

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ENERGIATODISTUS. HOAS 144 Kurkimäentie 19 Kurkimäentie 19 AB 00940, Helsinki. Luhtitalot. Uudisrakennusten määräystaso PDF Ilmainen lataus
Download "ENERGIATODISTUS. HOAS 144 Kurkimäentie 19 Kurkimäentie 19 AB 00940, Helsinki. Luhtitalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012"
1 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 44 Kurkimäentie 9 Kurkimäentie 9 AB 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 95 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
2 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 504,8 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi kwh/(m vuosi) - sähkö ,7 68 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0,5 0 7 Sähkön kulutukseen sisältyvä 46 7 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 95 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. F Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
3 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala 505 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 4,0 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 74,4 0,8 05,6 5 % Yläpohja 50,0 0, 77,0 9 % Alapohja 50,0 0,5, 5 % Ikkunat 7,,0 67, % Ulko-ovet 50,4,40 70,6 9 % Kylmäsillat , 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen Koillinen 45,6,0 0,55 Itä Kaakko Etelä Lounas 8,6,0 0,55 Länsi Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot 0,7, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,75 / 0,75, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0 0,8 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
4 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala, m 504,8 E-luku, kwh E / (m vuosi) 95 E-luvun erittely Luhtitalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 60 8, kaukolämpö , kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 5,6 - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus 0,8 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,5 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 77,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi kwh/(m vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
5 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 504,8 m² Ostettu energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
6 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Huomiot ylä- ja alapohja kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Lämpimän käyttöveden kiertovesipumppu olisi mahdollista uusia taajuusmuuttajakäyttöiseksi, ja pyörimisnopeutta ohjata kierron paluulämpötilan mukaan. Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Lämpimän käyttöveden kiertopumppuun taajuusmuuttaja. kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi 657
9 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 44 Kurkimäentie 9 Kurkimäentie 9 CD 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 8 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
10 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 975,6 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi kwh/(m vuosi) - sähkö ,7 69 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0, Sähkön kulutukseen sisältyvä 9 9 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 8 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. F Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
11 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala 976 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 8,8 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 77,8 0,8 0,8 % Yläpohja 6,0 0, 79,4 9 % Alapohja 6,0 0,6 0,0 5 % Ikkunat 47,6,0 0,0 5 % Ulko-ovet 57,6,40 80,6 9 % Kylmäsillat ,4 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen Koillinen Itä Kaakko 64,8,0 0,55 Etelä Lounas Länsi Luode 8,8,0. 0,55 Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot 0,7,5 - - Ilmanvaihtojärjestelmä 0,488 / 0,488,5 - - Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0, vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
12 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala, m 975,6 E-luku, kwh E / (m vuosi) 8 E-luvun erittely Luhtitalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 9 545, kaukolämpö 075 0, kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 80,0 - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus, 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi kwh/(m vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
13 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 975,6 m² Ostettu energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
17 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 44 Kurkimäentie 9 Kurkimäentie 9 CD 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 49 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
18 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 0,4 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi kwh/(m vuosi) - sähkö ,7 7 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0, Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 49 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. G Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
19 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala 0 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 6,6 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 00,0 0,8 08,0 4 % Yläpohja 59,0 0, 0,5 0 % Alapohja 59,0 0,6,5 7 % Ikkunat 06,4,0 4,4 4 % Ulko-ovet 60,0,40 84,0 7 % Kylmäsillat - - 6,9 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen Koillinen,8,0 0,55 Itä Kaakko 4,4,0 0,55 Etelä Lounas 79,,0 0,55 Länsi Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot,, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,565 / 0,565, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0,0 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
20 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala, m 0,4 E-luku, kwh E / (m vuosi) 49 E-luvun erittely Luhtitalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 47 4, kaukolämpö , kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 06, - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus,0 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 8, - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 48,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi kwh/(m vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
21 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 0,4 m² Ostettu energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
25 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 44 Kurkimäentie 9 Kurkimäentie 9 HI 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 8 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
26 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 975,6 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi kwh/(m vuosi) - sähkö ,7 69 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine 7 7 0,7 0,4 0, Sähkön kulutukseen sisältyvä 9 9 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 8 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka F Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
27 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala 976 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 8,8 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 77,8 0,8 0,8 % Yläpohja 6,0 0, 79,4 9 % Alapohja 6,0 0,6 0,0 5 % Ikkunat 47,6,0 0,0 5 % Ulko-ovet 57,6,40 80,6 9 % Kylmäsillat ,4 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen 8,0,0 0,55 Koillinen Itä Kaakko Etelä 65,0,0 0,55 Lounas Länsi Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot 0,7,5 - - Ilmanvaihtojärjestelmä 0,488 / 0,488,5 - - Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0, vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
28 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala, m 975,6 E-luku, kwh E / (m vuosi) 8 E-luvun erittely Luhtitalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 9 545, kaukolämpö 7 0, kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 80,0 - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus, 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi kwh/(m vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
29 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 975,6 m² Ostettu energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.