Source: http://docplayer.it/24834107-Camera-di-commercio-di-napoli.html
Timestamp: 2018-06-21 18:32:05+00:00
Document Index: 85515770

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 20']

Camera di Commercio di Napoli - PDF
Download "Camera di Commercio di Napoli"
1 Camera di Commercio di Napoli Seminario D.M. 19 marzo 2015 Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie: dal progetto alla costruzione e gestione Relatore Ing. Gaetano Vallefuoco Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Napoli Napoli, 16 giugno 2015
2 Parte seconda Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative
3 IL CONTESTO NORMATIVO STRUTTURE SANITARIE Tipologie attività sanitarie soggette ai controlli di prevenzione incendi Allegato al D.M. 16 febbraio 1982 Punto 86 Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto Allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 punto 68 Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m 2
4 IL CONTESTO NORMATIVO STRUTTURE SANITARIE Regola tecnica di prevenzione incendi e procedimenti di prevenzione incendi D.M. 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Struttura sanitaria da 25 a 50 posti letto Ambulatori da 500 a mq Struttura sanitaria oltre 50 posti letto Ambulatori oltre mq CATEGORIA A CATEGORIA B e C SCIA APPROVAZIONE PROGETTO + SCIA
5 Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative Art. 1 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 Sono stati integralmente sostituiti i Titoli III e IV del D.M. 18 settembre 2002 con i Titoli I e II del D.M. 19 marzo 2015 ed è stato introdotto il Titolo III che introduce il Titolo V al D.M. 18 settembre 2002 Allegato I al D.M. 19 marzo 2015 Aggiornamento del Titolo III del D.M. 18 settembre 2002 recante Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno Allegato II al D.M. 19 marzo 2015 Aggiornamento del Titolo IV del D.M. 18 settembre 2002 recante: Capo I Strutture, sia esistente che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell Allegato I al D.P.R. 1 agosto n. 151 Capo II Strutture, sia esistente che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a mq Capo III Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie superiore a mq Capo IV Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie superiore a mq Allegato III al D.M. 19 marzo 2015 Introduce il Titolo V al D.M. 18 settembre 2002 recante Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all antincendio
6 Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative Art. 2 Applicazione delle disposizioni di cui al Allegato I (nuovo Titolo III del D.M. 18 settembre 2002) Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l alle disposizioni ive previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al Titolo III del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002, così come modificato dall Allegato I al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate: Strutture sanitarie esistenti categorie B e C dell Allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: Adeguamento per punti (cfr. art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.M. 19 marzo 2015); Adeguamento per lotti (cfr. art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del D.M. 19 marzo 2015);
7 Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative Art. 2 - Applicazione delle disposizioni di cui all Allegato I (nuovo Titolo III D.M. 18 settembre 2002 per le Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno) Modalità di per singoli punti 1 step di entro 1 anno dall entrata in vigore del D.M. 19 marzo 2015 (24/04/2015) 2 step di entro 3 anni dal termine fissato per il 1 step 3 step di entro 6 anni dal termine fissato per il 1 step 4 step di entro 9 anni dal termine fissato per il 1 step
8 Modalità di per singoli punti 1 step Richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio della valutazione del progetto relativo al completo, ai sensi dell art. 3 del D.P.R. n. 151/2011; Individuare un responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione del SGS e per la relativa attuazione, che potrà coincidere con altre fi gure tecniche presenti all interno, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazioneai sensi del decreto del Ministrodell interno5 agosto 2011; Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante: il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e) [Aree ed impianti a rischio specifico] ; punto [Depositi di sostanze infiammabili]; punto , comma 2 [Limitazioni utilizzo gas combustibili in bombole]; punto , comma 1 [Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione]; punto 17.5, commi 1 e 7 [Impianti elettrici] ; punto 18.2 [Estintori]; punto 19.1 [Organizazzione e gestione della sicurezza antincendio], punto 19.2 [Procedure da attuare in caso di incendio]; punto 20 [Informazione e formazione]; punto 21 [Segnaletica di sicurezza] e punto 22 [Istruzioni di sicurezza]; la predisposizione e l adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza (SGS) finalizzato all antincendio, conforme a quanto stabilito dal Titolo V del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 introdotto dall Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine: numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al Titolo V del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 introdotto dall Allegato III al presente decreto;
9 Modalità di per singoli punti 2 step 2 step di entro 3 anni dal termine fissato per il 1 step Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante: il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 13.3 [Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi]; punto 14 [Ubicazione]; punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h) [Reazione al fuoco dei materiali ]; punto 15.4 [Limitazione alle destinazioni d uso dei locali]; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e) [Aree ed impianti a rischio specifico]; punto [Locali adibiti a deposito di materiali combustibili aventi superficie non superiore a 10 mq]; punto [Locali adibiti a deposito di materiali combustibili aventi superficie non superiore a 50 mq] ; punto [Locali adibiti a deposito di materiali combustibili con superficie massima di 500 mq]; punto [Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazioni, ecc.]; punto , comma 1 [Distribuzione dei gas combustibili]; punto [Distribuzione dei gas medicali]; punto 18.5 [Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio]; la predisposizione e l adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all antincendio, che deve prevedere l attuazione dei divieti, delle limitazionie delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine: un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 introdotto dall AllegatoIII al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase
10 Modalità di per singoli punti 3 step 3 step di entro 6 anni dal termine fissato per il 1 step Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante: il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto , commi 1, 3, 7 [Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione]; punto [Ammissibilità di una sola scala]; punto 15.6 [Misure per l esodo di emergenza]; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto [Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione]; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7 [Impianti elettrici], punto 18.1 [Generalità per gli impianti di protezione attiva contro l incendio]; punto 18.3 [Rete idranti]; punto 18.4 [impianto automatico di spegnimento incendio]; punto 19.3 [Centro di gestione delle emergenze]; la predisposizione e l adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all antincendio, che deve prevedere l attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; prevedendo a tal fine : un numero congruo di addetti antincendio valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 introdotto dall Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase
11 Modalità di per singoli punti 4 step 4 step di entro 9 anni dal termine fissato per il 1 step Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante il rispetto dei rimanenti punti del Titolo III del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 così come modificato dall Allegato I al presente decreto.
12 Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative Art. 2 - Applicazione delle disposizioni di cui all Allegato I (nuovo Titolo III D.M. 18 settembre 2002 per le Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno) Modalità di per lotti 1 step di entro 1 anno dall entrata in vigore del D.M. 19 marzo 2015 (24/04/2015) 2 step di entro 3 anni dal termine fissato per il 1 step 3 step di entro 6 anni dal termine fissato per il 1 step 4 step di entro 9 anni dal termine fissato per il 1 step
13 Modalità di per lotti 1 step Richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio della valutazione del progetto relativo al completo, ai sensi dell art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, il quale deve riportare la descrizione di tutti i singoli lotti di realizzazione dell, esplicitandone, per ciascuno di essi, la relativa indipendenza rispetto al resto della struttura da adeguare, l autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni e descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa ubicazione nonché la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio; Individuare un responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione del SGS e per la relativa attuazione, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all interno, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell interno 5 agosto 2011; Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante, per la struttura, dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio pervisti al comma 1, lettera b), ovvero: il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e) [Aree ed impianti a rischio specifico] ; punto [Depositi di sostanze infiammabili]; punto , comma 2 [Limitazioni utilizzo gas combustibili in bombole]; punto , comma 1 [Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione]; punto 17.5, commi 1 e 7 [Impianti elettrici] ; punto 18.2 [Estintori]; punto 19.1 [Organizazzione e gestione della sicurezza antincendio], punto 19.2 [Procedure da attuare in caso di incendio]; punto 20 [Informazione e formazione]; punto 21 [Segnaletica di sicurezza] e punto 22 [Istruzioni di sicurezza]; la predisposizione e l adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza (SGS) finalizzato all antincendio, conforme a quanto stabilito dal Titolo V del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 introdotto dall Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine: numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al Titolo V del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 introdotto dall Allegato III al presente decreto;
14 Modalità di per lotti 2 step 2 step di entro 3 anni dal termine fissato per il 1 step Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante: Il completo alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002, così come modificato dall allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 30% della superficie totale in pianta della struttura; la predisposizione e l adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1 lettera b) finalizzato all antincendio, che deve prevedere l attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine: un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 introdotto dall AllegatoIII al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase
15 Modalità di per lotti 3 step 3 step di entro 6 anni dal termine fissato per il 1 step Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante: Il completo alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002, così come modificato dall allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 70% della superficie totale in pianta della struttura; la predisposizione e l adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1 lettera b) finalizzato all antincendio, che deve prevedere l attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine: un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 introdotto dall AllegatoIII al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase
16 Modalità di per lotti 4 step 4 step di entro 9 anni dal termine fissato per il 1 step Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante il completo alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002, così come modificato dall Allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari al 100% della superficie in pianta della struttura.
17 Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative Art. 3 Applicazione delle disposizioni di cui al Allegato II (nuovo Titolo IV del D.M. 18 settembre 2002) CASO A [cfr. art. 3, commi 1 e 2] Attività in categoria A dell Allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 con obbligo di presentazione della SCIA per ciascuna scadenza temporale Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superfi cie maggiore di 500 m2 e fi no a m2, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002, così come modificato dall Allegato II al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, salvo che sia stata presentata la SCIA:
18 Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative Art. 3 - Applicazione delle disposizioni di cui all Allegato II (nuovo Titolo IV, Capo II del D.M. 18 settembre 2002 per Le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a m2) Modalità di per punti CASO A 1 step di entro 6 mesi dall entrata in vigore del D.M. 19 marzo 2015 (24/04/2015) 2 step di entro 3 anni dal termine fissato per il 1 step 3 step di entro 6 anni dal termine fissato per il 1 step
19 CASO A - Modalità di per singoli punti 1 step 1 step di entro 6 medi dall entrata in vigore del D.M. 19 marzo 2015 (24/04/2015) Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto [Depositi di sostanze infiammabili]; punto 26.2 [Impianti di sitribuzione del gas]; punto , comma 2 [Distribuzione di gas combustibili (limitazioni)]; punto 26.4, commi 1 e 7 [Impianti elettrici]; punto 27 [Estintori]; punto 29 [Organizazzione e gestione della sicurezza antinecndio]; punto 30 [Informazione e formazione]; punto 31 [Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza].
20 CASO A - Modalità di per singoli punti 2 step 2 step di entro 3 anni dal termine fissato per il 1 step Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante il rispetto attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 23.1 [Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi]; punto 24.2 comma 1, lettere f), g), h) [Reazione al fuoco dei materiali]; punto 24.3 [Limitazione alla destinazione d uso dei locali]; punto [Locali adibiti a depositi e servizi generali]; punto [Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 60 mq]; punto [Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e di ricerca, lavanderie, sterilizzazioni, ecc]; punto , comma 1 [Distribuzione di gas combustibili]; punto [Distribuzione di gas medicali]; punto 26.3 [Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione]; punto 26.4 esclusi i commi 1 e 7 [Impianti elettrici]; punto 28 [Impianto di rilevazione, segnalazione e allarme].
21 CASO A - Modalità di per singoli punti 3 step 3 step di entro 6 anni dal termine fissato per il 1 step Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante il rispetto dei restanti punti del Titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 così come modificato dall Allegato II al presente decreto.
22 Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative Art. 3 Applicazione delle disposizioni di cui al Allegato II (nuovo Titolo IV del D.M. 18 settembre 2002) CASO B [cfr. art. 3, commi 3 e 4] Attività in categoria B dell Allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 con obbligo di richiedere la valutazione del progetto e la presentazione della SCIA per ciascuna scadenza temporale Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di m2, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002, così come modificato dall Allegato II al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, salvo che nei seguenti casi: sia stata presentata la SCIA (cfr. art. 3, comma 3, lettera a); siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell art. 3 del decreto del D.P.R. n. 151/2011;
23 Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative Art. 3 - Applicazione delle disposizioni di cui all Allegato II (nuovo Titolo IV, Capo II del D.M. 18 settembre 2002 per Le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di m2) Modalità di per punti CASO B 1 step di entro 1 anno dall entrata in vigore del D.M. 19 marzo 2015 (24/04/2015) 2 step di entro 3 anni dal termine fissato per il 1 step 3 step di entro 6 anni dal termine fissato per il 1 step
24 CASO B - Modalità di per singoli punti 1 step Richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio della valutazione del progetto relativo al completo, ai sensi dell art. 3 del D.P.R. n. 151/2011; Individuare un responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione del SGS e per la relativa attuazione, che potrà coincidere con altre fi gure tecniche presenti all interno, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazioneai sensi del decreto del Ministrodell interno5 agosto 2011; Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante: il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: 36.1 commi 1 e 2 lettere a), b), c), d) [Aree ed impianti a rischio specifico]; punto [Depositi ed impianti di sostanze infiammabili]; punto 36.3 [Impianti di distribuzione del gas]; punto , comma 2 [Distribuzione gas combustibili - Limitazioni]; punto 36.5, commi 1 e 7 [Impianti elettrici]; punto 37.2 [Estintori]; punto 38.1 [Organizzazione e gestione della sicurezza - Generalità], punto 38.2 [Procedure da attuare in caso di incendio]; punto 39 [Informazione e formazione]; punto 40 [Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza]; la predisposizione e l adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza (SGS) finalizzato all antincendio, conforme a quanto stabilito dal Titolo V del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 introdotto dall Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine: numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al Titolo V del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 introdotto dall Allegato III al presente decreto;
25 CASO B - Modalità di per singoli punti 2 step 2 step di entro 3 anni dal termine fissato per il 1 step Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante: il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 32.1 [Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi]; punto 33 [Ubicazione]; punto 34.2, comma1, lettere f), g), h) [Reazione al fuoco dei materiali]; punto 34.4 [Limitazione alla destinazione d uso dei locali]; punto 36.1, comma 2, lettera e) [Aree ed impianti a rischio specifico - Generalità]; punto [Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 mq]; punto [Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 mq]; punto [Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie massima di 500 mq]; punto [Locali adibiti a a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizazzioni, ecc.)]; punto , comma 1 [Distribuzioni dei gas combustibili]; punto [Distribuzione dei gas medicali]; punto 36.4 [Impainti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione]; punto 36.5 esclusi commi 1 e 7 [Impianti elettrici]; punto 37.1 [Mezzi ed impianti di protezione attiva contro l incendio - Generalità];punto 37.5 [Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incebdio]; punto 38.3 [ Centro di gestione delle emergenze]; la predisposizione e l adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all antincendio, che deve prevedere l attuazione dei divieti, delle limitazionie delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine: un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002 introdotto dall AllegatoIII al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase
26 CASO B - Modalità di per singoli punti 3 step 3 step di entro 6 anni dal termine fissato per il 1 step Presentare la SCIA, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante il completo dei rimanenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell interno 18 settembre 2002, così come modificato dall Allegato II al presente decreto
27 Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative Art. 5 Disposizioni finali È fatta salva la facoltà di optare per l applicazione del presente decreto per le strutture esistenti di cui all art. 2 per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di al decreto del Ministro dell interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all entrata in vigore del decreto del Ministro dell interno del 18 settembre 2002; In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui all art. 2 presentano al Comando la SCIA relativa al completo antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all art. 2, e adempiono a quanto ivi previsto al comma 1, lettera b).
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 1 del 3-1-2017 101 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2016, n. 1903 Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 della L. n.
1^ SCADENZA 24/10/ MISURE DA ATTUARE: ART. 3, C. 1 DM
DM 19/03/2015 Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m 2 e fino a 1.000 m 2, esistenti alla data di entrata in vigore del