Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/582086-d-125-2016-de-6-sep-ca-pais-vasco-regulacion-de-la-inspeccion-y-revision.html
Timestamp: 2019-12-09 19:09:16
Document Index: 180457918

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 16']

Artículo 2.– Control de instalaciones en servicio: inspección y revisión
Artículo 3.– Periodicidad de la inspección o revisión
Artículo 4.– Obligaciones de las personas titulares o usuarias
Artículo 5.– Empresas y personal habilitado para la realización de las inspecciones o revisiones
Artículo 6.– Alcance de la inspección o revisión
CAPITULO II. INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS
Artículo 7.– Actuaciones previas a la realización de los controles. Aviso de inspección o revisión
Artículo 8.– Suspensión del suministro por no realización de inspección o revisión
Artículo 9.– Inspección de instalaciones de gas
Artículo 10.– Revisión de instalaciones
Artículo 11.– Evaluación de los defectos y actuaciones en caso de detectar defectos en los controles
Artículo 12.– Certificado de inspección o revisión de las instalaciones
Artículo 13.– Remisión de los certificados de inspección o revisión a la empresa distribuidora o suministradora de gas
Artículo 14.– Corrección de los defectos
Artículo 16.– Remisión de información a la Administración
ANEXO I . AL DECRETO 125/2016, DE 6 DE SEPTIEMBRE
ANEXO II . AL DECRETO 125/2016, DE 6 DE SEPTIEMBRE
ANEXO III . AL DECRETO 125/2016, DE 6 DE SEPTIEMBRE
ANEXO IV . AL DECRETO 125/2016, DE 6 DE SEPTIEMBRE
-->-->-->-->-->--> BOPV 24 Octubre. Corrección de errores del D 125/2016, de 6 Sep. CA País Vasco (inspección y revisión de las instalaciones receptoras de gas)
D [PAÍS VASCO] 125/2016, 6 septiembre rectificado por Corrección de errores («B.O.P.V.» 24 octubre). -->-->-->-->-->-->
-->-->-->-->-->--> D 28/2002 de 29 Ene. CA País Vasco (inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio, destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales) -->-->-->-->-->--> D 136/2007 de 11 Sep. CA País Vasco (modificación del Decreto por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales) -->-->-->-->-->--> DECRETO 70/2009, de 24 de marzo, segunda modificación del Decreto por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio, destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales. -->-->-->-->-->--> Orden Industria Comercio y Turismo 16 Abr. 2002 CA País Vasco (desarrollo del D 28/2002 de 29 Ene., inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio, destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales) -->-->-->-->-->--> Orden Industria, Comercio y Turismo 8 Oct. 2007 CA País Vasco (normas en relación con el Regl. técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11)
AL DECRETO 125/2016, DE 6 DE SEPTIEMBRE
c) En instalaciones de potencia ≤ 70 kW se comprobarán los puntos b), c), d) y e) del anteriorapartado 1.
Las instalaciones deberán ser inspeccionadas o revisadas en sus partes visibles o de fácil acceso para la detección de los defectos indicados a continuación.
o) Local con volumen insuficiente.
o) Falta libro de mantenimiento o no consta la última revisión (en las instalaciones en las que sea necesario) en el cuarto de máquinas.
No obstante lo anterior, en el supuesto de detectar una falta de estanquidad identificada como no peligrosa, de acuerdo con los apartados 1.2.a y 2.2.a de la parte B del presente anexo, la corrección se deberá acreditar en 15 días.
Véase Corrección de errores del D [PAÍS VASCO] 125/2016, 6 septiembre, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones receptoras de gas («B.O.P.V.» 24 octubre), que inserta una fila 1.2 en la «Relación de defectos en instalaciones individuales de gas». -->-->-->-->-->-->