Source: http://docplayer.se/6009165-4-beteckningssystem.html
Timestamp: 2018-10-16 06:37:53+00:00
Document Index: 25420352

Matched Legal Cases: ['HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ']

4. Beteckningssystem - PDF
Download "4. Beteckningssystem"
1 1(38) Sidantal 38 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 4. Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tel Fax
2 2(38) Innehållsförteckning Allmänt Anvisning Tekniska krav...5 Exempelmallar...5 (Denna del)...5 Scadasystem...5 ALLMÄNT Förklaring HUVUDPRINCIPER...7 MÄRKNING AV INSTALLATIONER...7 SYSTEMBETECKNINGAR B... Tappvattensystem E... Ångsystem H... Gas och tryckluftssystem HB... Medicinska gaser och gasblandningar J... Olje och drivmedelsystem B... Avloppsvattensystem Sprinklersystem Kyla -/och värmepumpsystem Värmesystem Luftbehandlingssystem Sammansatta elanläggningar Sammansatta styr- och övervakningssystem...12 SYSTEMNUMMER / LÖPNUMMER Sammansatta VVS - och kylsystem Sammansatta styr- och övervakningssystem...12 KOMPONENTBETECKNINGAR...13 ALLMÄNT Hus , 53, Rör sprinkler Kyl - och värmepumpsystem Luftbehandlingssystem...15 KOMPONENTBETECKNINGAR FÖR STYR OCH REGLER...16 Temperatur UBB... GT Givare för temperatur...16 Tryck/Vakuum...16 UBC... GP Givare för Tryck...16 Flöde UBE... GF Givare för Flöde...17 Fukt UBD... GM Givare för Fukt...17 Ljus (Lux) UBL... GX Givare för elektrisk storhet...17 Nivå, läge
3 3(38) UBF... GL Givare för läge...18 Halt, mängd, koncentr...18 UBK... GQ Givare för Gas...18 Hastighet, varvtal...19 UBH... GS Givare för Hastighet...19 Varvtal UBJ Mätstyrdon UB... GT -HD Hjälpdon...19 Mätinstrument...20 UG... MT Termometer...20 Beteckning... Benämning Funktion / specifikt...20 UC... RC Styrdon...20 Ställdon UEB... ST Spjällställdon...20 Ställdon med ventil...21 UE Styr - och övervakningssystem...21 Övrigt... Lokalbrukares utrustning...22 Löpnummer komponentbeteckningar...22 Komponentkvalificerare...23 INSTÄLLNINGSVÄRDEN...23 REGULATOR...23 INDIKERING...23 MÄTVÄRDE MÄTNING MEDIA...24 PULSER STYRNING LARM TID LARMINDELNING...25 A-larm B-larm Exempel: Rörinstallation:...26 Exempel: Luftbehandling:...28 Exempel: Styr- och övervakning...29 ALLMÄNT SKYLTAR...30 UTFÖRANDE...30 PLACERING...30 MONTERING...30 MÄRKNING VID DISTRIBUTIONSCENTRALER...31 MÄRKNING AV ELLEDNINGAR...31 MÄRKNING AV KABLAR / ELLEDNINGAR...32 Kabelnr serier...32 Kyl - och värmepumpsystem...32 Sammansatta styr - och övervakningssystem...32
4 4(38) Övrigt MÄRKNING AV PLINTAR OCH LEDNINGAR...32 Plintnummer i apparatskåp...32 Ledningsfärger i apparatskåp (inre förbindningar)...33 RUMSMÄRKNING...34 RUMSMÄRKNING TEKNISKA UTRYMMEN...34 MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR...35 MÄRKNING AV VENTILATIONSKANALER LUFTBEHANDLING...35 VENTILMÄRKNING...36 MÄRKNING MEDICINSKA GASER...37 SKYLT EX YTTRE APPARATER...38
5 5(38) Allmänt Personer som kommer att arbeta i och eller med projekt där styr och eller övervakningssystem ingår skall ha kännedom om nedanstående dokument. Anvisning Innehåller övergripande anvisningar om projekteringens genomförande. Anvisningar i denna handling skall även användas som kontrollista där respektive punkt och dess inverkan skall värderas för sig. Tekniska krav Innehåller övergripande tekniska krav för styr- och övervakningssystemen. Bifogas beskrivning. Exempelmallar Innehåller exempel på hur driftkort skall se ut. Bifogas beskrivning. (Denna del) Innehåller anvisningar för hur beteckningar i driftkort, skyltmärkning och eller variabler inom tekniska system skall se ut. Bifogas beskrivning. Scadasystem Innehåller anvisningar för hur arbete med scadasystem tillhörande Landstingsservice i Uppsala skall genomföras. Bifogas beskrivning.
6 6(38) ALLMÄNT Dessa föreskrifter utgör ett komplement till VVS & EL AMA 12, EL AMA 09 samt till respektive teknisk beskrivning avsnitt YTB gällande märkning. Omfattning samt ändringar och tillägg till dessa föreskrifter skall anges under avsnitt YTB i respektive teknisk beskrivning. Med teknisk beskrivning avses: 3 hus 5 VVS och kylsystem 6 Elanläggningar 7 transportanläggningar 8 styr- och övervakningssystem. Vidare skall dessa föreskrifter utgöra grund för konsulter och entreprenörer gällande märkning av installationer. Märkning skall utföras enligt nedan. Hus nummer System beteckning Löp nummer Komponent beteckning Löp nummer Komponent kvalificerare Förklaring Husnummer Fyra siffror anger husnummer Systembeteckning Se vidare under Systembeteckningar Löpnummer Systemnummer/Löpnummer Komponentbeteckning Se vidare under Komponentbeteckningar Löpnummer Löpnummer som börjar på 01 Komponentkvalificerare Se vidare under Komponentkvalificerare
7 7(38) HUVUDPRINCIPER MÄRKNING AV INSTALLATIONER För drift och underhåll av byggnader, anläggningar och installationer samt för orientering utföres en ändamålsenlig och enhetlig märkning av installationer. Märkning skall vara väl synlig och utförd av material som inte förändras med tiden. Där komponent är dold måste märkning dubbleras eller kompletteras med hänvisningsskylt, så att komponenten lätt kan hittas. Där det är uppenbart vilket system som komponenten hör till räcker det att bara märka med komponentbeteckning. Tydigt exempel på detta är komponenter i ett apparatskåp där komponenterna sitter bakom en tydligt uppmärkt dörr (system). För information om vart apparatskåpen för styr och övervakning är placerade och eller märkning av detsamma kan delaktiga i projektet leta själv -/a, eller mot en kostnad på en (1) arbetsdag få informationen av driftens personal eller utav Teknikansvarig för styr och övervakningssystem.
8 8(38) SYSTEMBETECKNINGAR 52.B Tappvattensystem Beteckning...Förklaring KV...Kallvatten KVM_...Kallvatten, Mjukgjort KVT_...Kallvatten, Tryckstegrat KVMT...Kallvatten, Mjukgjort tryckstegrat KVA_...Kallvatten, Avjoniserat VV...Varmvatten VVC_...Varmvatten, Cirkulation VVT_...Varmvatten, Tryckstegrat VVCT...Varmvatten, Tryckstegrat cirkulation BA...Bevattningsanläggning HV1...Hetvatten HVC...Hetvatten, Cirkulation HVT_...Hetvatten, Tryckstegrat HVCT...Hetvatten, Cirkulation, tryckstegrat 52.E Ångsystem Beteckning...Förklaring Å003...Ånga, 3 bar Å008...Ånga, 8 bar Å014...Ånga, 14 bar
9 9(38) 52.H Gas och tryckluftssystem Beteckning...Förklaring GG1_...Gas, gasol LT1_...Luft, tryckluft LV1_...Luft, vakuum 52.HB Medicinska gaser och gasblandningar Beteckning...Förklaring AL7_...Andningsluft, 7bar AL5_...Andningsluft, 5bar IL...Instrumentluft TL7_...Tekniskluft, 7bar TL2_...Tekniskluft, 2bar OX7_...Andningsoxygen, 7bar OX5_...Andningsoxygen, 5bar LG5_...Lustgas, 5bar LG4_...Lustgas, 4bar GÖ...Gasutlopp KD...Medicinsk koldioxid NI...Nitrogen BG20,21...Blandgaser 52.J Olje och drivmedelsystem Beteckning Förklaring no1_ Oljan = typ av olja, t ex DO = Dieselolja
10 10(38) 53.B Avloppsvattensystem Beteckning...Förklaring SA...Spillvatten, Allmänt SP...Spillvatten, Pumpat SB...Spillvatten, Bensinavskiljare SO...Spillvatten, Oljeavskiljare SF...Spillvatten, Fettavskiljare DA...Dagvatten, Allmänt DP...Dagvatten, Pumpgrop 54 Sprinklersystem Beteckning...Förklaring BR1_...Sprinkler, Våt BR2_...Sprinkler, Torr BRL_...Brandvattenledning BC1_...Brandsläckningssystem, CO2 BI1_...Brandsläckningssystem, Inergen BA1_...Brandsläckningssystem, Argonite 55 Kyla -/och värmepumpsystem Beteckning...Förklaring KP...Fjärrkyla KB01...Köldbärare primär från kylmaskin 1/efter växlare fjärrkyla KB10...Köldbärare sekundär nr 1 i system KB1 KB20...Köldbärare sekundär nr 2 i system KB10 KB20...Köldbärare primär från kylmaskin 2/efter växlare fjärrkyla KB21...Köldbärare sekundär nr 1 i system KB20 KB22...Köldbärare sekundär nr 2 i system KB20 KM10...Kylmedelkrets från kylmaskin 1 KM20...Kylmedelkrets från kylmaskin 2
11 11(38) 56 Värmesystem Beteckning...Förklaring VP...Fjärrvärme VS10...Primärvärme efter värmeväxlare 1 VS11...Sekundärvärme nr 1 i system VS10 VS12...Sekundärvärme nr 2 i system VS10 VS20...Primärvärme efter värmeväxlare 2 VS21...Sekundärvärme nr 1 i system VS20 VS22...Sekundärvärme nr 2 i system VS20 VS30...Primärvärme efter värmeväxlare 3 VS31...Sekundärvärme nr 1 i system VS30 VS32...Sekundärvärme nr 2 i system VS30 VÅ...Värmeåtervinning 57 Luftbehandlingssystem Beteckning...Förklaring LB...Luftbehandlingssystem TA...Tilluftsaggregat sammansatt, äldre benämning...på befintlig installation FA...Frånluftsaggregat sammansatt, äldre benämning...på befintlig installation 60 Sammansatta elanläggningar Beteckning Förklaring Se Teknisk anvisning, Märkning av el-, tele- och transportsystem
12 12(38) 80 Sammansatta styr- och övervakningssystem Beteckning...Förklaring ÖS...Överordnat system för fastighetsövervakning DUC...Autonom Datorundercentral PLC...Programmable Logic Controller DC...Driftcentral AS...Apparatskåp med DUC/PLC för VVS...Apparatskåp för Värme...Apparatskåp för Kyla...Apparatskåp för Glastak...Apparatskåp för Röranläggning...Apparatskåp för Luftbehandling LS...Apparatskåp för Larm, ej relaterade för -/till HVAC SYSTEMNUMMER / LÖPNUMMER 50 Sammansatta VVS - och kylsystem Tekniska system t ex luftbehandlingsaggregat, värmegrupper etc. som betjänar mer än ett enskilt enhet / rum skall ges löpnummer från 01 t o m 99 inom respektive hus. System t ex aggregat, fläkt etc som betjänar enbart en enskild enhet t ex rum märkes med systembeteckning och löpnummer samt rumsnummer. Ex. fläktkonvektorer, kylbaffel. 80 Sammansatta styr- och övervakningssystem Apparatskåp för sammansatta VVS- och kylsystem betecknas med husbeteckning, två siffror för våningsplan och ett tvåsiffrigt löpnummer inom respektive våningsplan AS01 (hus B11, våning 01, första apparatskåpet).
13 13(38) KOMPONENTBETECKNINGAR ALLMÄNT Komponentbeteckning och komponenttyp efterföljs som oftast av ytterligare löpnr. I de fall tecken är utelämnat enligt denna handling användes alltid _ understryckningstecken). 3 Hus Beteckning...Benämning DS1_...Dörrstängare TK...Tryckknapp nödlarmhiss och nödstopp rulltrappa LC...Låscylinder GLF_...Gränsläge för fönsterparti eller fönster och port 52, 53, 54 Rör sprinkler Beteckning...Benämning...Specifikt för PV...Pump......Värme PK...Pump......Kyla PÅ...Pump......Värmeåtervinning PF...Pump......Fuktare PS...Pump......Spillvatten P _...Pump......Allm. vatten t ex tryckstegring, SGV_...Shuntgrupp...Värme SGÅ_...Shuntgrupp...Värmeåtervinning VVB_...Varmvattenberedare ACK_...Ackumulator EXP_...Expansionskärl VVX_...Värmeväxlare MF4_...Flödesmätare MQ4_...Integreringsverk HYD_...Hydrofor _T01_...Tank, behållare, grop..media anges som första bokstav KL...Kompressor luft TR...Tryckluftsreducering AV...Avstängningsventil RV...Strypventil, injusteringsventil SVV_...Självverkande ventil STB_ Stabilisator medicinska gaser
14 14(38) 55 Kyl - och värmepumpsystem Beteckning...Benämning...Specifikt för PK...Pump......Kyla KA...Kylaggregat...Direktexpansion KK...Kylkompressor KMK_...Kylmedelskylare VKA_...Vattenkylaggregat EV...Förångare SGK_...Shuntgupp kyla TK *...Kyltak eller kylbaffel CK *...Cirkulationskylare, rumskylare eller kondesorfläkt
15 15(38) 57 Luftbehandlingssystem Beteckning...Benämning Specifikt för ÖF...Överluftfläkt ÅF...Återluftfläkt FF...Frånluftsfläkt TF...Tilluftsfläkt BVÅ_...Värmeåtervinning Tvåfasmedia VVÅ_...Korsströmsvärmeväxlare RVÅ_...Roterande värmeväxlare LF...Luftfuktare LV...Luftvärmare Vattenburen media LK...Luftkylare LVE _...Luftvärmare Elektrisk LR...Luftrenare LT...Lufttork LD...Ljuddämpare MF1_...Mätfläns För mätning av luftflöde SP1 _...Spjäll Manuella injusterinsspjäll SP2 _...Spjäll Motordrivet SP3...Spjäll Backspjäll SP4...Spjäll Manuella avstängningsspjäll BGS_*...Brandgasspjäll BBS_*...Brand/brandgasspjäll KD *...Konstantflödesdon VD *...Variabelflödesdon CF...Cirkulationsfläkt CV *...Cirkulationsvärmare i separat kanalsystem betjänande enskilt...rum. CK *...Cirkulationskylare i separat kanalsystem betjänande enskilt...rum. CA *...Cirkulationsaggregat i separat kanalsystem med värme / kyla...betjänande enskilt rum. *För t ex komponent i system som betjänar ex. rum betecknas systemet med systemkomponent samt rumsnr, där rumsnummer anger betjänad lokal, oavsett var komponent är placerad t ex om denna är placerad i schakt, yttertak eller vind. Vid avsaknad av rumsnummer skall förkortning för betjäningsområdet användas med max 5 stycken tecken.
16 16(38) KOMPONENTBETECKNINGAR FÖR STYR OCH REGLER Styr och regler komponenter betecknas enligt VVS & EL AMA 12, EL AMA 09. Styr och reglerkomponenters beteckning efterföljs i de flesta fall alltid av ytterligare en siffra S för löpnr t ex GT11 alt en bokstav B specifik för placering t ex GT3N (utegivare placerad på nordfasad) där annan specifik placering -/användning inte redovisats t ex GP41. UBB UBC Temperatur GT Givare för temperatur Beteckning Benämning Funktion / specifikt GT1_ Kontinuerlig reglering GT2_ Begränsande GT3_ Styrande, kompens GT4_ Mätande GT5_...Termostater...Stegvis, reglerande/styrande läges GT6_...Temperaturvakt...Stegvis, larmande GT7_ Larmande brandvakt GT8_ Larmande frysvakt GT9_ Överhettning Tryck/Vakuum GP Givare för Tryck Beteckning Benämning Funktion / specifikt GP1_ Kontinuerlig reglering GP2_ Begränsande GP3_ Styrande GP4_ Mätande GP5_...Pressostater...Stegvis, reglerande/styrande GP6_...Tryckvakt.....Larmande GP7_ Fläktvakt GP8_ Differenstryck GP9_ Enligt specifikation
17 17(38) UBE UBD UBL Flöde GF Givare för Flöde Beteckning Benämning Funktion / specifikt GF1_ Kontinuerlig reglering GF2_ Begränsande GF3_ Styrande GF4_ Mätande GF5_...Flödostat......Stegvis, reglerande/styrande GF6_...Flödesvakt...Larmande GF7_ Flödesvakt GF8_ GF9_ Enligt specifikation Fukt GM Givare för Fukt Beteckning Benämning Funktion / specifikt GM1_...Fuktgivare....Kontinuerlig reglering GM2_ begränsande GM3_ Styrande GM4_ Mätande GM5_...Hygrostat.....Stegvis, reglerande/styrande GM6_...Hygrostat.....Larmande GM7_...Fuktvakt... GM8_ GM9_...Snögivare.....Enligt specifikation Ljus (Lux) GX Givare för elektrisk storhet Beteckning Benämning Funktion / specifikt GX1_...Ljusgivare....Kontinuerlig reglering GX3_...Ljusrelä......Stegvis, styrande, allmänt GX4_...Ljusgivare....Kontinuerlig mätning lux
18 18(38) UBF UBK Nivå, läge GL Givare för läge Beteckning Benämning Funktion / specifikt GL1_ Kontinuerlig reglering GL2_ Begränsande GL3_ Styrande (vindriktn) GL4_ Mätande GL5_...Nivåstat......Stegvis, reglerande -/ styrande...pumpgrop GL6_...Lägesvakt....Larmande GL7_...Nivåvakt......Larmande fettavskiljare GL8_ Larmande bensinavskiljare GL9_ Enligt specifikation, ex gränsläge,...i port, spjäll, vent Halt, mängd, koncentr. GQ Givare för Gas Beteckning Benämning Funktion / specifikt GQ1_...Nox-givare...Kontinuerlig reglering, mätande GQ2_...Freon GQ3_...Explosionsvarnare GQ4_...CO-givare GQ5_...Givare Stegvis -/ styrande GQ6_...Gasvarnare Freon, Kontinuerlig -/ styrande...ammoniak etc. GQ7_...Rökdetektor, jonisk Styrande, larmande GQ8_...CO2-givarekontinue. regl.... Mätande GQ9_...enligt specifikation
19 19(38) UBH Hastighet, varvtal GS Givare för Hastighet Beteckning Benämning Funktion / specifikt GS1_ Kontinuerlig reglering GS2_ Begränsande GS3_ Styrande Vindhastighet GS4_ Mätande GS5_ Stegvis -/ styrande UBJ Varvtal Beteckning Benämning Funktion / specifikt GS6_ Larmande GS7_...Rot. vakt RVÅ... GS9_ Enligt specifikation. UB Mätstyrdon GT -HD Hjälpdon Beteckning Benämning Funktion / specifikt GT8_-HD1...Styr För GT8_ Frysvakt GT8_-HD Omv. för GT8_ GL5_-HD För GL5_ Nivågivare GL6_-HD För GL6_ GL7_-HD För GL7_ Givare...Fettavskiljare GL8_-HD För GL8_ Bensinavskilj. GQ7_-HD För GQ7_ Rökdetektor GS7_-HD För GS7_ Rotationsvakt
20 20(38) Mätinstrument UG MT Termometer Beteckning Benämning Funktion / specifikt MT4_... MP...Manometer MP_...Manometer MP4_...Differanstryckmätare MP5_...Manometer med en larmkontakt MP6_...Manometer med två larmkontakter Beteckning Benämning Funktion / specifikt Styrfunktions enheter UC RC Styrdon Beteckning Benämning Funktion / specifikt RC5_...Styrdon......För rumsenhet till zonereg. MD5_...Matningsdon...För rumsenhet till zonereg. RC6_-8_...Styrdon......Enligt specifikation RC9_...Styrdon......För roterande VVX Ställdon UEB ST Spjällställdon Beteckning Benämning Funktion / specifikt ST1 _...Spjällställdon,...2-läges ST2 _...Spjällställdon,...2-läges med fjäder, energilöst stängt ST3 _...Spjällställdon...2-läges med fjäder, energilöst...öppet ST4 _...Spjällställdon...Kontinuerlig, utan fjäderåtergång ST5 _...Spjällställdon...Kontinurligt med fjäderåtergång ST6 _...Spjällställdon...Kontinurligt utan fjäderåtergång ST7 _...Spjällställdon,...2-läges, energilöst stängt, för brandgasspjäll med krav på motionskörning och...lägesindikering. ST8...Spjällställdon,...Enligt specifikation. ST9_...Spjällställdon...Enligt specifikation. VD4_...Variabelflödesdon...Kontinuerlig verkan med ställdon KD3_...Konstantflödesdon...Med ställdon för forcering flöde SDX_...Ställdon......Med programverk (t ex binärkopplare X anger antal steg)
21 21(38) UE Ställdon med ventil Beteckning: SV + utförande + löpnummer Utförande SV2_ SV3_ 2-vägs 3-vägs 80 Styr - och övervakningssystem Beteckning...Benämning...Specifikt för TL1 _...Tryckknapp...Funktion via PLC, med indikering TL2 _...Tryckknapp...Elektronisk med inbyggd timer funktion och med indikering. FS...Automatsäkring, dvärgbrytare F1...Säkring (diazed) GD...Drivmotor för generator (diesel) H _...Driftind (lysdiod, lampa) KD...Impulsrelä K...Kontaktor KF...Handmanövrerad motorskyddsbrytare K1...Relä KT...Tidrelä MS...Manöverställare utanför apparatskåp OK...Omkopplare BO...Börvärdesomställare P...Mätutrustning, instrument QB...Batteribrytare QF...Frånskiljare i ställverk QS...Brytare i ställverk och huvudbrytare i central Q _...Säkerhetsbrytare S _...Manöverströmställare, elkopplare SR...Rusningsskydd för t ex diselaggregat för reservkraft T _...Transformator X _...Uttag anslutningsdon Y _...El pneum.relä ÅK...Återställningsknapp för t ex överhettningsskydd, manöver av...fläktaggregat och återställning av frysvakt och förreglingar. VG...Diodplatta
22 22(38) NK_ RK X _ TS UR _ Nätkontaktor Reservkraftkontaktor Kopplingsplint Termiskt skydd bimetall (överströmsskydd), (clickson) Spänningsrelä Övrigt Lokalbrukares utrustning Beteckning...BenämningSpecifikt för FRYS Frys BLODKYL...Blodkyl FRYS_...Frysbox KYL_...Kylskåp R _...Motstånd V _...Likriktare U1...Frekvensomriktare U2...Omformare,...UPS-utrustning U3...Omformareenl specifikation U _...Signalomvandlare...Spänning MX4 _...Energimätning MX5 _...Reaktiv Energimätning KPL_...Kopplingslåda JF...Jordfelsbrytare...(Max 30 ma) JR...Jordfelsrelä AA...Signaldon aukustiskt AV...Signaldon visuellt...t ex blixtlampa B _...Batteri BE...Belysning BLC_...Brandlarmcentral IR...Strömrelä LR...Fasbrottsrelä Löpnummer komponentbeteckningar Efter kompenentbeteckning anges vid behov löpnummer ( funktionstext ), detta löpnummer skall förklaras i respektive teknisk beskrivningen.
23 23(38) Komponentkvalificerare INSTÄLLNINGSVÄRDEN...Beteckning... Förklaring Börvärde......BV Börvärde beräknat......bbv Börvärde förskjutning......fbv Börvärde array X-led......X[n] n=brytpunktsnummer,0 4 Börvärde array Y-led...Y[n]...n=brytpunktsnummer, 0 4 Gränsvärde min......min Gränsvärde max......max Gränsvärde övriga......gv Gränsvärde start......sta Utetemp Gränsvärde stopp......sto Utetemp Start/stoppfördröjning......FD REGULATOR......Beteckning... Förklaring P-konstant......KP I-tid......KI D-tid......KD Samplingstid......KS Filtrering......FT INDIKERING......Beteckning... Förklaring Driftindikering......I Digital ingång Larmindikering......LI Digital ingång MÄTVÄRDE......Beteckning... Förklaring Mätvärde......MV Medelvärde......MMV Beräknat mätvärde......bmv Motorfrekvens......HZ Frekvensomriktare Motorstöm......A Frekvensomriktare Motoreffekt......P Frekvensomriktare
24 24(38) MÄTNING MEDIA...Beteckning...Förklaring Energimängd...MWH......MWh Energimängd kalibrera..kmwh Volym...M m3 Volym kalibrera...km3 PULSER...Beteckning...Förklaring Inkommande puls...pu STYRNING...Beteckning...Förklaring Manöver...M......Digital utgång Styrsignal...SS......Analog utgång Man/&Auto, analog man Manuell styrsignal, analog......mss Auto/man från/man till man Man till/från on LARM...Beteckning...Förklaring Höglarm...HL......Digitalt Höglarm gränsvärde...gvh Höglarm gränsavvikelse BV......GAH Låglarm...LL......Digitalt Låglarm gränsvärde...gvl Låglarm gränsavvikelse BV......GAL Larm (övriga)...l......digitalt Larm fördröjning...fdl Larm givarfel...gfl Larm frek.omf, felkod...fk Komm.larm frek.omf...coml Summalarm givare...gsl......för symbol i OP-panel TID...Beteckning...Förklaring Kalender array...kal Uppdatering...UPD År...YYYY Månad dag...mmdd Timme minut...hhmm Veckodag...D Tidkanal status...tk Tidkanal array grupp 1..TKG1...Tidgrupp 1 Tidkanal array grupp 2..TKG2...Tidgrupp 2 Tidkanal array grupp 3..TKG3...Specialdagar och perioder
25 25(38) LARMINDELNING A-larm Beteckning...Förklaring A...Frysvakter A...Expansionskärl lågt systemtryck värmesystem A...Nivåtryck lågt systemtryck värmesystem A...Rökdetektorer A...Pumpgrop hög nivå A...Brandlarmcentral A...Sprinkler A...Avbrott i kommunikation med DUC -/PLC från scada el motsv. A...Spänningsbortfall, fasbrott (0-sp) A...Automatsäkringar för manöver AS, AP A...Driftfel två parpumpar A...Instängningslarm kylrum, RWC, hissar A...Larm temperatur från frysar och kylar, likrum A...Larm tryck från ångsystem A...Generella driftsfel vid prioriterade verksamheter B-larm Beteckning...Förklaring B...Störning kylsystem B...Konfliktlarm (avvikande driftläge) där objekt styrs från DUC/PLC...och driftindikering erhålls till DUC/PLC B...Samtliga analoga givare skall larma vid kortslutning resp avbrott B...Larm låg verkningsgrad vid värmeåtervinning B...Driftfel pumpar och fläktar B...Larm avvikelse från börvärde
26 26(38) Exempel: Rörinstallation: R1. Värmeshuntgrupp för byggnad 1141, våning 01 (hus B11) Akademiska Sjukhuset. Huvudsystem VS50 betjänar undersystem VS V S S G V 1 R2. Tvåvägs styrventil nummer 1 i värmeshuntgrupp för hus B11 Akademiska Sjukhuset V S S V 2 1 R3. Värmehuvudpump 1 för VS50 systemet, placerad i Hus B11 Akademiska Sjukhuset V S P V 0 1 R4. Fjärrvärmeväxlare för VS50 systemet, placerad i Hus B11 Akademiska Sjukhuset V S V V X 1 R5. Shuntgrupp köldbärare för LB01 i hus B11 Akademiska Sjukhuset L B S G K 1 R6. Köldbärarpump i shuntgrupp LB01-SGK1 i hus B11 Akademiska Sjukhuset L B P K 0 1 R7. Flödesmätare för KB10 systemet i hus B11 Akademiska Sjukhuset K B M F 4 1
27 27(38) R8. Fläktluftkylare 2 av tot 3, med enbart kyla, placerad i konferensrum på plan 2 i Hus B11 Akademiska Sjukhuset rum Nedanstående avser bl. märkskyltens text C A 0 2 På ritning skrivs ex Konferensrum CA02-CK2 typ löpnummer rumsnummer
28 28(38) Exempel: Luftbehandling: L1. Luftbehandlingsaggregat byggnad 1141, våning 1 (Hus B11) Akademiska Sjukhuset, aggregaten numreras internt i resp. hus L B 0 1 L2. Återvinningspump i luftbehandlingsaggregat LB01 i Hus B11 Akademiska Sjukhuset L B P Å 0 1 L3. Brandspjäll, klassat för brand samt brandgas betjänar rum 2033, tillhörande LB01, spjället är placerat på plan 02. Ställdonets märkskylt 1141-LB01-ST L B S T Brandspjället bet på ritning 1141-LB01-BBS x200. Nedanstående avser brandspjällets märkskylt L B B B S Plan 02 nr 19, på plan 02 L4. Frånluftfläkt, betjänande rökrum, tilluften tas från LB01. Fläkten är nummer 3 i system LB L B F F 0 3 L5. Frånluftfläkt betjänande Hissmaskinrum 1678, tilluft via uteluftspjäll. Egen systembeteckning t.ex nummer 14 i hus B L B F F 0 1 L6. Frånluftsfläkt i frånluftsaggregat placerat på plan 04, tilluftsaggregatet TA2 (system LB02) är placerat på plan L B F F 0 1
29 29(38) Exempel: Styr- och övervakning S1. Temperaturgivaren GT12 i frånluften för luftbehandlingsaggregat nummer ett i hus B11 Akademiska Sjukhuset avger ett larm för hög temperatur L B G T 1 2 S2. Frysskyddsgivaren i luftbehandlingsaggregatets värmebatteri GT81 avger ett larm för låg returtemperatur och påfrysningsrisk L B G T L L- S3. Styrventil för VS50 systemet (1 st tvåvägs ventil i systemet) V S S V 2 1 S4. Tvåvägs styrventil nummer 2 för värmebatterier i luftbehandlingsaggregat nummer ett L B S V 2 2 S5. Rumsgivare i rum 3021 ej tillhörande något system G T 4 1 S6. Brandspjällställdon tillhörande luftbehandlingsaggregat nummer ett placerat i rum 2127 betjänar rum L B S T S7. Rökdetektor tillhörande luftbehandlingsaggregat nummer ett placerat i rum 2127 betjänar rum L B G Q S8. Tvåvägs styrventil i system 1413 i rum 1413 betjänar CA01 i rum S V 2 1
30 30(38) ALLMÄNT SKYLTAR Se YTB Märkning i respektive teknisk beskrivning där krav på utförande skall anges. UTFÖRANDE Samtliga skyltar skall vara utförda av laminerad plast i 3-skikt, tjocklek 1,5 mm. Skyltar i allmänhet gällande rum och installationer skall vara vita med svart text. Skyltar för brandlarmanläggning skall vara röda med vit text. Varningsskyltar skall vara gula med svart text. Kontrollera även mot Teknisk anvisning, Märkning El-, Tele och transportsystem så att apparatur och eller installationer som ligger i gränslandet mellan el och styr och övervakning märks på rätt sätt. PLACERING Skyltar placeras i anslutning till avsedd komponent etc. Vid elcentraler skruvas skylten fast på respektive centralkapsling. Där märkobjekt är dold t ex av undertak eller inom aggregat skall märkskylt placeras både vid dold komponent och synligt på t ex undertaks ram eller vid lucka till aggregatdel. Om inte yttre skylt kan sättas så att lokalisering av komponent kan göras entydigt (t ex installationsolv) skall skylt kombineras med pil som visar riktning mot komponentplaceringen. Märkdataskylt för fläktmotor som är placerad i aggregatet placeras i anslutning till aggregatskylt. Märkdataskylt skall innehålla samma uppgifter som anges på dataskylt på motor. MONTERING Samtliga skyltar skall skruvas på fast underlag, där fast underlag ej finns vid objektet används plaststrips för fastsättning på t ex kabel, VP-rör eller på ventilationskanal där isoleringen är fastsatt med nät.
31 31(38) MÄRKNING VID DISTRIBUTIONSCENTRALER Vid varje gruppcentral uppsätts gruppförteckningar alt. gruppschema, som anger centralbeteckning, gruppnummer, betjänat objekt, ledningsarea samt max avsäkring. Vid matning av motorgrupper anges även max inställning av överlastskydd (märkström motor). Ytterligare information: Se Teknisk anvisning, Märkning el-, tele- och transportsystem. MÄRKNING AV ELLEDNINGAR Samtliga elledningar (kablar) gäller även gruppledningar för belysning (märkning till första kopplingspunkt, dosa) märks med gula märkhylsor (partex), uppträdda på nylonplatta som fastsättes med nylonstrips, så att numret kommer i kabelns riktning. Ledning mellan säkerhetsbrytare och motor märks ej. Samtliga elledningar förutom gruppledningar partmärks i båda ändar. Första part i samtliga elledningar förses med kabelnummer i båda ändar. Märkningen på första parten ska alltså ha kabelnummer + partnummer + plintnummer, de följande parterna behöver bara partnummer + plintnummer. Ledningar i apparatskåp skall förses med partmärkning, ledare mellan apparater inom elskåp skall förses med löpande nollnummer. Högsta nollnummer skall anges på apparatskåpsritningarna. Ledare som går från plint till apparat i elskåp märks med plintnummer. Ytterligare information: Se Teknisk anvisning, Märkning el-, tele- och transportsystem.
32 32(38) MÄRKNING AV KABLAR / ELLEDNINGAR Kabelnr serier Se Teknisk anvisning, Märkning el-, tele- och transportsystem. Kyl - och värmepumpsystem * t o m Grupp och styrledningar Sammansatta styr - och övervakningssystem ** t o m Kommunikationsledningar ** t o m Grupp och styrledningar Övrigt Se Teknisk anvisning, Märkning el-, tele- och transportsystem. Övriga installationer märks enligt BSAB-systemet. MÄRKNING AV PLINTAR OCH LEDNINGAR Plintnummer i apparatskåp Nummerserie...Benämning Specifikation Gruppledningar /230V Manöver och styrledningar /230 V Manöver och styrledningar... < 50 V Kommunikationsledning... DUC, PLC Terminal eller telefonledningar.
33 33(38) Ledningsfärger i apparatskåp (inre förbindningar) Beteckning...Färg... Specifikation L1...Svart... Fasmärkning L2...Svart... Fasmärkning L3...Svart... Fasmärkning N...Blå... Nolla PE...Gul/grön... Skyddsjord...Vit VAC...Orange... 0 VAC...Röd VDC...Brun... 0 VDC...Grå... Digital signal...violett... Analog signalspänning SK...Transparent Skärm E...Transparent Jord TE...Transparent Störningsfri jord
34 34(38) RUMSMÄRKNING: Graverad plastskylt limmas fast på dörrkarmens överdel (låssidan) 8mm RUMSMÄRKNING TEKNISKA UTRYMMEN: Graverad plastskylt limmas fast mitt på dörr 1,7m över golv, på utsidan t.ex. Fläktrum. EX:
35 35(38) MÄRKNING UTFÖRES I HUVUDSAK ENLIGT SS 741, SIS MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR EX.1: EX.2: MÄRKNING AV VENTILATIONSKANALER LUFTBEHANDLING EX.
36 36(38) VENTILMÄRKNING Samtliga avstängningsventiler AV resp. strypventiler RV skall märkas med bricka av treskikts plastlaminat. Märkningen skall ange systembeteckning, plan där ventil är placerad samt löpnr inom resp. plan, för AV resp.rv. Vita brickor med svart text. VS12 4mm VS12 4mm AV31 4mm RV41 4mm Avstängningsventil Strypventil
37 37(38) MÄRKNING MEDICINSKA GASER Skyltning av avstängningsventiler och nödavstängningsventiler Vid nödavstängningslådor skall skylt med följande text sättas upp i övrigt gäller kapitel 10 i SIS HB 370. Skyltarna skall utföras av vit gravyrisolit med svart text. EXEMPEL: I samtliga rum med gasuttag ska det vid ingångsställe sättas en skylt med text som anger var nödavstängningslådan är placerad. Vid flera nödavstängningslådor inom samma verksamhetsområde numreras dessa löpande. EXEMPEL:
38 38(38) SKYLT EX YTTRE APPARATER