Source: http://hellomylab.com/blog/securite-incendie-arret-durgence-27/
Timestamp: 2018-07-22 20:09:49+00:00
Document Index: 37563146

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', '§ 2', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Sécurité incendie : arrêt d'urgence | HelloMylab
Votre laboratoire de cuisine doit se conformer à l'arrêté du 25 Juin 1980, et donc être équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence coupant l'alimentation des appareils sous tension.
Toute cuisine professionnelle classée ERP 1 à 4 doit disposer d'un dispositif permettant de couper la source d'énergie électrique de tout ou partie d'une installation lorsqu'elle risque de générer un choc électrique ou tout autre dégât électrique sur les biens et les personnes.
Concernant les ERP 5, sont soumis à cette règle tous les établissements classés "Grande Cuisine" (c'est à dire dont l'ensemble du matériel de cuisson et de remise en température représente plus de 20kWa), ainsi que tous les locaux disposant de friteuses ouvertes, comme l'indique le CO 27, extrait ci-dessous.
Application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2)
Ou installer le dispositif d'arrêt d'urgence électrique dans le laboratoire de production ?
Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être facilement accessibles, être correctement identifiés et comporter des consignes précisant les modalités d'action en cas d'incident.
Extrait de l'article GC 4
Quel fonctionnement pour votre dispositif d'arrêt d'urgence électrique ?
En cas d'incendie, l'extraction installée dans votre laboratoire de cuisine ne doit pas être arrêtée. Son fonctionnement contribue à évacuer les fumées dégagées par le feu, et donc faciliter la maîtrise de l'incendie. Les normes imposent aux grandes cuisines d'être équipées d'extraction pouvant fonctionner pendant une heure à 400° (Article GC 11).
L'inspection de votre dispositif d'arrêt d'urgence
La vérification du dispositif d'arrêt d'urgence de votre laboratoire est obligatoire, et doit être faite tous les ans. Une grille d'évaluation telle que proposée ci-dessous peut être utilisée pour vérifier la conformité de votre installation.
Tri et collecte des déchets alimentaires