Source: http://docplayer.cz/9776049-Kanalizacni-rad-stokove-site-obce-kamenny-most.html
Timestamp: 2018-09-26 03:59:25+00:00
Document Index: 41345696

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 150', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'čl. 28']

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÝ MOST - PDF
Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÝ MOST"
1 KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÝ MOST červenec 2015
3 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ: Kanalizační síť obce Kamenný Most IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.): /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.): /1 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Kamenný Most zakončené čistírnou odpadních vod. Vlastník kanalizace : Obec Kamenný Most Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Kamenný Most 80, Kamenný Most Provozovatel kanalizace : Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : U Vodojemu 3085, Kladno Zpracovatel kanalizačního řádu : Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. Ing. Jana Plachá Datum zpracování : červenec 2015 Záznamy o platnosti kanalizačního řádu byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu MÚ Slaný. 3
4 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) - vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely. 1.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 32, 33 a 34 zákona č. 274/2001 Sb. b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. e) je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem. f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci. g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách. 4
5 1.2 Cíle kanalizačního řádu vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Kamenný Most tak, aby zejména: a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 2 POPIS ÚZEMÍ 2.1 Charakter lokality Obec Kamenný Most se nachází zhruba 10 km východně od Slaného. Leží na rozhraní tzv. Řipské a Slánské tabule v nadmořské výšce 200 m. Jedná se o členitou pahorkatinu s širokými erozními údolími vodních toků. Obec se rozprostírá na obou březích Knovízského potoka. K žilo v obci cca 439 obyvatel. Z občanské vybavenosti se zde nachází obecní úřad s provozovnou kadeřnictví, obchod se smíšeným zbožím a pohostinství. Zásobení pitnou vodou je realizováno z lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování). Veřejný vodovod není zbudován. Území obce je až na výjimky odkanalizováno, stoková síť je zakončená čistírnou odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Knovízského potoka. 2.2 Odpadní vody Ve vesnické aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace: a) v bytovém fondu (obyvatelstvo), b) při výrobní a podnikatelské činnosti (průmysl), c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti, d) jiné (balastní podzemní vody). Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od cca 410 obyvatel bydlících trvale na území obce Kamenný Most napojených přímo na stokovou síť. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti ( průmyslu ) jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu: - vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků), - vody technologické (z vlastního výrobního procesu). 5
6 V současné době se do tohoto kanalizačního řádu zařazují následující producenti průmyslových odpadních vod: 1. EUROPE HOLDING s.r.o., Musílkova 172/58, Praha 5 Košíře. (Firmy PRI MOTOCENTRUM a FINE FISH) 2. MRÁČEK KOVO K. Most 116 Odpadní vody z občansko-technické vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod (školní kuchyně, veřejné stravování, atd.). Vzhledem k dennímu množství a množství znečištění, tyto odpadní vody neovlivňují významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti. Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry občanské vybavenosti nezařazují žádní producenti, neboť se v obci nenachází taková občanská vybavenost, která by významně ovlivňovala kvalitu a množství odpadních vod ve stokové síti. 3 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 3.1 Popis a hydrotechnické údaje Stávající kanalizační síť je oddílná splašková, proudění tlakové. Tlaková kanalizace je řešena s použitím technologického zařízení fy NEPTUN PRESSKAN spol. s r.o. tak, že splaškové vody jsou z objektů kanalizačními přípojkami gravitačně svedeny do čerpacích šachet. Každá šachta je opatřena čerpadlem s automatickou regulací hladiny (technologické zařízení PRESSKAN ). Čerpací šachty jsou napojeny na el. energii z domovního elektrorozvodu. Protože jsou použita objemová čerpadla, může trasa kanalizace kopírovat terén bez použití vzdušníků a kalníků, neboť objemová čerpadla umožňují udržovat potrubí v čistotě bez zanášení Přečerpací stanice odpadních vod (PSOV) Na stokové síti nejsou realizovány žádné přečerpávací stanice odpadních vod Odlehčovací komory Na stokové síti nejsou realizovány žádné odlehčovací komory Další objekty na síti Na stokové síti nejsou v provozu k datu zpracování KŘ další objekty Profilní a materiálový přehled Kanalizační stoka je v celé své délce 3,191 km provedena z plastu. Profily kanalizačních stok: do 300 mm 3,191 km od 301 do 500 mm 0 km od 501 do 800 mm 0 km větší než 800 mm: 0 km 6
7 Na stokové síti je celkem 147 domovních čerpacích jímek (přípojek). Splaškové vody z jednotlivých nemovitostí přitékají gravitačně domovními přípojkami do čerpacích šachet. Čerpací šachty jsou plastové, průměru mm, výšky cca 2000 mm. V šachtě je vytvořen dostatečný akumulační prostor pro vyrovnání nerovnoměrnosti přítoku od jednotlivých nemovitostí a pro zabezpečení akumulace v případě výpadku el. energie. V každé šachtě je umístěno ponorné objemové čerpadlo 1 1/4"-NP s výtlakem světlosti G 5/4". Čerpadlo funguje na volumetrickém (objemovém) principu - dopravované množství odpadní vody je konstantní 40 l.min-1, na základě této schopnosti čerpadla a hydrauliky vody v potrubí, je tlakové kanalizační potrubí samočistící a není potřeba potrubí pročišťovat a tím na potrubí vytvářet místa na pročištění potrubí. Výtlak z čerpadla je napojen na vnější tlakové kanalizační potrubí. V šachtě na výtlaku je osazený zpětný ventil 5/4", pojistný ventil pružinový PN 16 G 1" nastavený na přetlak 0,9 Mpa a uzavírací kulový ventil G 5/4". Čerpadlo je osazeno na dně šachty. Ovládání čerpadel je automatické podle stavu hladiny v čerpací šachtě pomocí elektronického snímače hladin. Po dosáhnutí zapínací hladiny odpadní vody v šachtě tj. horní sondy na snímači hladin je impulsem v rozvaděči spuštěn chod čerpadla. Čerpání se ukončí, když voda dosáhne dolní sondy snímače hladin. Chod čerpadla je automatizovaně řízen v rozsahu zapínací a vypínací hladiny snímače hladin. Pro potřebu revizí a pravidelných údržbových prací je nutné odčerpat odpadní vody až na minimální hladinu, to se dosáhne spuštěním snímače hladin na dno čerpací šachty. Příkon čerpadla je 1,5 kw, napětí 400 V. 3.2 Hydrologické údaje Roční úhrn srážek v této oblasti je 497 mm. 3.3 Grafická příloha Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci se zakreslením odběrných míst (OM) sledovaných producentů odpadních vod. 4 ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická s kapacitou 500 EO. Po mechanickém předčištění na strojně stíraném sítě a v lapáku písku je odpadní voda vedena do kontejneru ČOV, který obsahuje aktivační prostor, dosazovací prostor s lamelovým separátorem a kalojem. Po opravě v roce 2014 se jedná o klasickou aktivaci s jemnobublinnými elementy. Z aktivačního prostoru odtéká odpadní voda do prostoru lamelového dosazováku. Během vertikálního průtoku dosazovacím prostorem, dochází k oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody a k jeho sedimentaci ke dnu dosazovacího prostoru. Vyčištěná odpadní voda odtéká sběrným korýtkem z kontejneru ČOV přes měrný objekt do recipientu. Kal je dle potřeby odtahován pomocí mamutových čerpadel do aktivace jako vratný kal, nebo jako přebytečný kal do kalojemu. Zahuštěný přebytečný kal z kalojemu je dle potřeby vyvážen. 7
8 Platné vodoprávní rozhodnutí bylo vydáno: dne 13. Dubna 2012 č.j. 6279/12/ŽP vydal Městský úřad Slaný - odbor životního prostředí 4.1 Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění Základní projektové kapacitní parametry: Q d [m 3 /d] 75 Q 24 [l/s] 0,9 Q max [l/s] 2,3 Počet připojených EO (dle BSK 5 ) 500 BSK 5 [kg/d] 30 Podrobné údaje o kapacitě ČOV a povolené hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou uvedeny v tabulce č Současné výkonové parametry ČOV V průběhu roku 2014 představovalo průměrné znečištění na přítoku do čistírny 323 EO dle BSK 5 [60 g/(eo d)], což odpovídá zhruba 65 % návrhové kapacity. Znečištění na odtoku reprezentovalo dle stejného parametru 8 EO. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK 5 dosahovala 97,6 %. Vodoprávní rozhodnutí je plněno. Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny v tabulce č ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Recipientem ve smyslu vodoprávního povolení pro zaústění vyčištěných odpadních vod je Knovízský potok. Kvalita vody je vztažena k profilu Kralupy nad Vltavou 1,8 říčního km, protože se jedná o Vodní útvar Knovízský potok po ústí do toku Zákolanský potok. Název recipientu : Knovízský potok Číslo hydrologického profilu : IČ vypouštění odpadních vod : Profil : ř. km 7,72 Q 355 : 28 l/s Kvalita vody (průměr z dat PVL) : BSK 5 = 5,3 mg/l CHSK (Cr) = 19 mg/l + N-NH 4 = 1,7 mg/l N-NO 3 = 6,1mg/l P celk = 0,45 mg/l Správce toku : Povodí Vltavy 8
9 6 SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 150/2010 Sb., o vodách, vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami: 6.1 Zvlášť nebezpečné látky s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 6.2 Nebezpečné látky 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Kyanidy. 10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod. Dále: 1. látky radioaktivní 2. látky infekční a karcinogenní 3. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy 9
10 4. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi 5. biologicky nerozložitelné tenzidy 6. zeminy 7. neutralizační kaly 8. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod 9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění OV na ČOV 10. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky 11. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě 12. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou 13. silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. 7 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č. 3 (s výjimkou producentů odpadních vod uvedených v kapitole 11.2 tohoto kanalizačního řádu pro limity uvedené v tabulce č. 5). Producenti odpadních vod, kteří jsou uvedeni v seznamu sledovaných producentů (kapitola 11.2), jsou povinni sledovat kvalitu a množství vypouštěné odpadní vody v souladu s tímto kanalizačním řádem, a to v četnosti a rozsahu uvedeném v kapitole Producenti, kteří vypouštějí nadlimitní znečištění, musí mít toto vypouštění povoleno dodatkem ke smlouvě uzavřené se SVAS, kde je přesně definován způsob, místo a četnost odběru kontrolních vzorků spolu s individuálně stanovenými limity jednotlivých ukazatelů vypouštěného znečištění. Rozbory odpadních vod musí být zaměřeny na stanovení limitovaných znečišťujících látek uvedených v tabulce č. 3, přičemž jejich výčet je možné rozšířit o další relevantní ukazatele. Výsledky rozborů bude producent archivovat po dobu 3 let zpětně. Provozovatel kanalizace je oprávněn odmítnout vypouštění odpadních vod nad limity dle tabulky č. 3, pokud toto znečištění může ohrozit provoz kanalizace nebo kvalitu vyčištěné vody z ČOV. 10
12 2) Do kanalizace je zakázáno vypouštět OV nad rámec dále uvedených koncentračních a bilančních limitů v tabulce č. 5. To platí pro určené odběratele (producenty odpadních vod napojené na stokovou síť) uvedené v této tabulce. Pokud v tabulce č. 5 nejsou limity uvedeny, platí limity uvedené v tabulce č. 3. Tabulka č. 4 vymezuje základní zdroje znečištění a v tabulce č. 6 je kontrolní sestava pro průmysl a městskou vybavenost. Stanovená koncentrační maxima v tabulkách jsou určena z dvouhodinových směsných vzorků, průměry vycházejí z bilance znečištění. 3) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. 8 MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30 a 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Objemový přítok do čistírny odpadních vod je zjišťován měřením na odtoku z ČOV (Parshallův žlab). Obyvatelstvo objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného. 9 OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na: Středočeské vodárny tel.: tel.: , Provoz kanalizace, středisko Mělník tel.: Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona č. 254/2001 Sb., podává hlášení: Hasičský záchranný sbor ČR tel.:
13 Policie ČR tel.: 158 Česká inspekce životního prostředí tel.: , Městský úřad Slaný odbor ŽP tel.: Povodí Vltavy, s.p. závod Dolní Vltava tel.: Povodí Vltavy, s.p. závod Dolní Vltava tel.: Povodí Vltavy, s.p. správce toku a povodí tel.: událostí dispečink tel.: Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 10 KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4) a 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod Povinnosti producentů odpadních vod Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby byl dodržován tento kanalizační řád, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, platná vodohospodářská rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod. Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a řádně provozovat předčisticí zařízení, včetně lapačů tuku (u kuchyní a restaurací), lapačů olejů a ropných látek (autoopravny, garáže, mytí vozidel, parkoviště). Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod kat. č jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděné odpady. Z uvedeného důvodu je osazování domácích kuchyňských drtičů zakázané. Použité inkontinenční pomůcky ze sociálních a zdravotnických zařízení ( pleny, vložky, přebalovací podložky a papírové nočníky, mísy, bažanty byť by prošly rozdrcením a následným smícháním s vodou) jsou odpadem kat. čísla jako odpady ze zdravotnictví, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce nebo jako odpady ze zdravotnictví, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce jako kat. číslo *. S odpady se nakládá v režimu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Nejedná se tedy o odpadní vody a z tohoto důvodu je zakázáno výše uvedené pomůcky odvádět do stokové sítě. Pro překročení limitů tohoto kanalizačního řádu je průkazný jak směsný tak prostý vzorek (viz tabulka č. 3). Směsný vzorek by měl být navržen tak, aby bylo rovnoměrně podchyceno znečištění v průběhu dne, popř. pracovní doby nebo 13
14 směny. Způsob odběru vzorků je součástí vodoprávního rozhodnutí, smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizací nebo tohoto kanalizačního řádu. Kontrola a sledování nejsou nutné, pokud jsou vypouštěny pouze splaškové vody. Každá změna technologie ve výrobě ovlivňující kvalitu a množství odpadních vod musí být projednána s provozovatelem kanalizace. Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci olejů a doklady o likvidaci předloží provozovatel kuchyňských a restauračních provozů na vyžádání oprávněným zaměstnancům provozovatele kanalizace včetně 3 roky zpět vedené evidence ohledně likvidace vzniklého odpadu (doklady o platbách za likvidaci odpadu). Likvidace odpadu i jiného může být předmětem kontroly (oleje, chemikálie, pevné předměty). Povinnost instalovat odlučovače tuků, jako ochrany kanalizační sítě, pro odvádění odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků živočišného původu, určí vodoprávní úřad na návrh provozovatele kanalizace po posouzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod nebo technických možností kanalizačního systému v dané lokalitě. Vývoz odpadních vod a odpadních vod ze žump fekálními vozy a jejich následné vypouštění do kanalizační sítě je zakázáno. Vypouštění těchto odpadních vod na ČOV je možné pouze pro vozy provozovatele. Vypouštění se však netýká látek, které nejsou odpadními vodami. Všechny instalované stomatologické soupravy musí být vybaveny separátorem amalgámu s účinností vyšší než 95%. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace dle 9 odst. 3) a 4) vyhlášky č. 428/2001 Sb.: odst. 3) Při odběru vzorků odpadních vod a kalů, včetně jejich konzervace a manipulace, se postupuje podle normových hodnot. odst. 4) Ukazatele míry znečištění odpadních vod se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaženým v normových hodnotách, při jejichž použití se pro účely této vyhlášky má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné metody musí být prokázáno, že použitá metoda je stejně spolehlivá, například rozhodčí analytická metoda podle zvláštního právního předpisu. Producenti s individuálně stanovenými limity a vývozci žump a obsahu jímek fekálními vozy hradí provozovateli kanalizace příplatek za likvidaci nadměrného znečištění odpadních vod dle smluvních podmínek. Další povinnosti producenta odpadních vod s nadlimitním znečištěním a podmínky pro jejich vypouštění jsou zakotveny v dodatku ke smlouvě mezi producentem a 14
15 provozovatelem veřejné kanalizace, zejména způsob kategorizace odpadních vod a určení příplatku za likvidaci nadměrného znečištění vypouštěného do kanalizačního systému. Podle 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. má provozovatel právo odebírat kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě. Provozovatel je povinen odběratele vyzvat k odběru vzorků, nabídnout odběrateli část vzorku a sepsat s odběratelem protokol. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k oděru vzorků nedostaví, provozovatel odebere vzorek bez jeho účasti Informace o sledovaných producentech Význačnější producenti splaškových a průmyslových odpadních vod: EUROPE HOLDING s.r.o., Musílkova 172/58, Praha 5 Košíře. (Firmy PRI MOTOCENTRUM a FINE FISH) MRÁČEK KOVO K. Most Rozsah a způsob kontroly odpadních vod Odběratelem (tj. producentem odpadních vod) Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb. provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti určené vodoprávním úřadem, pokud mají vystaveno povolení k vypouštění odpadních vod. Rozsah stanovení je dle ukazatelů uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod, pokud je toto vystaveno. Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin: A. Odběratelé pravidelně sledovaní B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 2x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace a ČOV. Pro účely pravidelného sledování (skupina A) nebyli vybráni žádní producenti. Uvedení producenti byli zařazeni do skupiny B, tj. do namátkově sledovaných. Tito odběratelé jsou však povinni na výzvu provozovatele (maximálně 1x za kalendářní rok) dokladovat soulad kvality vypouštěných odpadních vod s KŘ. Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb. provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti a rozsahu dle následující tabulky: Producent Číslo OM Četnost odběrů za rok EUROPE HOLDING s.r.o. 1 1* MRÁČEK KOVO 2 1* * Na vyžádání provozovatele Rozsah stanovení ph, BSK 5, CHSK Cr, NL, N c, P c, celkové tuky a oleje, uhlovodíky C10 C40 ph, CHSK Cr, NL, uhlovodíky C10 C40 15
16 Kontrolní vzorky Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. může kontrolovat množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 11.2) sledovanými odběrateli. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je uveden v předchozím textu. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou dvouhodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů úměrných průtoku Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky: Podmínky: 1) Uvedený dvouhodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j / k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování. Odběr OV se provádí z čerpací jímky producentů. 16
17 10.4 Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění OV (metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 11 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. 12 AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 7 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. 17