Source: http://docplayer.fi/4183061-Soveltuvuudesta-kayttotarkoitukseltaan-eri-rakennustyyppeihin.html
Timestamp: 2016-12-08 20:16:41+00:00
Document Index: 15048716

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSELTAAN ERI RAKENNUSTYYPPEIHIN
Download "SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSELTAAN ERI RAKENNUSTYYPPEIHIN"
1 VERTAILU SAMMUTUSLAITTEISTOTYYPPIEN SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSELTAAN ERI RAKENNUSTYYPPEIHIN Raimo Lehto, turvallisuusasiantuntija 12 SAMMUTUSLAITTEISTOT Automaattinen sammutuslaitteisto on sammutuslaitteisto, joka automaattisesti havaitsee palon, välittää tiedon edelleen ja aloittaa palon sammuttamisen. Sammutuslaitteisto on kiinteästi asennettu laitteisto, joka on tarkoitettu palon sammuttamiseen tai pitämään se hallinnassa, kunnes lopullinen sammuttaminen saadaan tehtyä muilla menetelmillä. Sammutuslaitteistolla voidaan myös ylläpitää riittävää sammutepitoisuutta niin kauan, että uudelleen syttyminen estetään. 23 SAMMUTUSLAITTEISTOT Rakennus- tai toimenpideluvan hakeminen Rakennuksen tai sen tilan suojaaminen sammutuslaitteistolla yleensä edellyttää rakennus- tai toimenpidelupaa. Kuntien rakennusvalvontaviranomaisilla käytäntö vaihtelee. Sopimukset muiden yhteistyötahojen kanssa Vesilaitoksen kanssa tehdään tarvittaessa liittymissopimus riittävän kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittamisesta. Hätäkeskuksen kanssa tehdään sopimus sammutuslaitteistosta tulevien palo- ja vikailmoitusten vastaanottamisesta Ilmoituksensiirtopalvelun ja siirtoyhteyden valvonnan tuottajien kanssa tehdään sopimukset ilmoituksen siirrosta ja siirtoyhteyden valvonnasta. 34 SAMMUTUSLAITTEISTOT Sammutuslaitteiston hankintaperusteena voi olla Rakentamista säätelevä lainsäädäntö; lainsäädäntö edellyttää tietyissä tapauksissa rakennuksen varustamista automaattisella sammutuslaitteistolla. Viranomaisvaatimus; pelastusviranomainen voi erityisestä syystä määrätä hankittavaksi tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustöitä helpottavia laitteita kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat palo- tai henkilöturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran. Vakuutusyhtiön vaatimus; vakuutusyhtiö ei välttämättä myönnä omaisuusvakuutusta yritykselle, jonka toimintaa paloriski oleellisesti uhkaa ellei tiloja ole suojattu sammutuslaitteistolla. Rakennuttajan tarpeet; koko rakennusta suojaava sammutuslaitteisto mahdollistaa lievennyksiä rakenteellista paloturvallisuutta koskevista määräyksistä, jolloin rakentamiskustannukset voivat pienentyä. Rakennuksen käyttäjän tarpeet; rakennus halutaan rakentaa palvelemaan mahdollisimman hyvin käyttötarkoitustaan ja tällöin esimerkiksi suuret osastokoot, kantavat rakenteet ja pintamateriaalivalinnat voivat edellyttää koko rakennuksen suojaamista automaattisella sammutuslaitteistolla. Sammutuslaitteistolla voidaan myös vähentää palosta aiheutuvaa tuotannon keskeytysaikaa huomattavasti. Tavoitteena on usein myös palo- ja keskeytysvakuutusmaksujen pienentäminen. 45 SAMMUTUSLAITTEISTOT Sammutuslaitteiston valinta Suojauksen laajuus koko rakennus tai suuri palo-osasto palo-osastoitu huonetila kohdesuojaus Sammutteen soveltuvuus Sammutuslaitteiston valintaperusteena on suojattavassa tilassa tapahtuva palo. Sammutuslaitteiston toiminnan ja sammutteen on sovelluttava tilassa esiintyvien palojen sammuttamiseen. Jälkivahinkojentorjunnan asettamat vaatimukset. Henkilöturvallisuuden asettamat vaatimukset. Elinkaarikustannukset Sammutuslaitteiston suunnittelusta, asennuksesta, mahdollisista liittymiskuluista, tarkastuksista, huolloista, käytöstä sekä käytöstä poistamisesta aiheutuvat kustannukset. 56 SAMMUTUSLAITTEISTOT Sammutuslaitteiston suunnittelu Sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista on laadittava selvitys, jossa määritetään suojauksen laajuus, laitteiston mitoitusperusteet ja noudatettava suunnittelu- ja asennussääntö. Jos kysymyksessä on vesisammutuslaitteisto, selvityksessä on määritettävä vesilähteelle asetettavat vaatimukset. Sprinklerilaitteistolle on määritettävä myös kohteen sprinkleriluokka, jolla tarkoitetaan suojattavan kohteen käyttötarkoituksen ja palovaarallisuuden mukaan määräytyvää luokkaa. Sammutuslaitteisto muodostuu yhdestä tai useammasta painelaitteesta. Painelaitelainsäädännön asettamat vaatimukset tulee selvittää jo sammutuslaitteiston suunnittelun yhteydessä, jotta ne tulee toteutettua säädösten edellyttämällä tavalla. Painelaitteille asetetaan painelaitelainsäädännössä erilaisia vaatimuksia, joilla varmistetaan painelaitteen turvallinen käyttö. Painelaitetta koskeviin vaatimuksiin vaikuttavat painelaitteen sisältö (kaasu tai neste), tilavuus tai nimellissuuruus ja suurin sallittu käyttöpaine. Painelaitteen omistajaa ja haltijaa voi koskea vaatimukset painelaitteen sijoitussuunnitelman laadinnasta ja hyväksyttämisestä painelaitteen rekisteröinnistä painelaitekirjan laatimisesta painelaitteen käytön valvojan nimeämisestä painelaiteen määräaikaistarkastusten teettämisestä. 67 SAMMUTUSLAITTEISTOT Asennustodistus Asennusliike laatii rakennuksen omistajan ja haltijan käyttöön asennustodistuksen, jonka liikkeen vastuuhenkilö allekirjoittaa. Asennustodistuksesta tulee käydä ilmi tai sen liitteenä tulee olla: kohteen yksilöintitiedot; selvitys asennustöiden säännösten ja määräysten mukaisuudesta sekä noudatetuista muista vaatimuksista; yleiskuvaus laitteiston toimintakunnon todentamiseen käytetyistä menetelmistä; testausten ja vastaavien tulokset; toteutuspiirustukset mitoituslaskelmineen; selvitys suunnitteluperusteista; sekä täydellinen sarja käyttö- ja huolto-ohjeita. 78 SAMMUTUSLAITTEISTOT Käyttöönottotarkastus Sammutuslaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus ennen laitteiston käyttöönottoa. Tarkastuksen tekijän tulee olla turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä tarkastuslaitos. Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että laitteisto on toimintakuntoinen ja suunnittelusta ja asentamisesta annettujen vaatimusten mukainen ja että se vastaa asennustodistusta. Tarkastuslaitos laatii käyttöönottotarkastuksesta tarkastustodistuksen. 89 9 VESISAMMUTUSLAITTEISTOJA10 SPRINKLERILAITTEISTO Sprinklerilaitteiston soveltamisala Sprinklerilaitteistossa sammutteena on vesi. Vesi on tehokas sammute, jonka sammutusvaikutus pääosin perustuu jäähdytykseen. Palamiskelpoisen materiaalin kastelu tehostaa sammutusvaikutusta ja estää palon leviämistä. Sprinklerilaitteistoa käytetään koko rakennuksen suojaukseen. Sprinklerilaitteisto soveltuu monien erityyppisten rakennusten ja toimintojen suojaamiseen. Sprinklerilaitteiston mitoitusvesimäärä määritetään suojattavan tilan käyttötarkoituksen sekä varastoitavan materiaalin ja sen pinoamiskorkeuksien perusteella. Tarvittavaan vesimäärään ja paineeseen vaikuttavat hyvin voimakkaasti kohteessa tapahtuva toiminta, käsiteltävän materiaalin palovaarallisuus ja varastointikorkeudet tiloissa. 1011 SPRINKLERILAITTEISTO SFS-EN 12845: Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. automaattiset sprinklerilaitteistot. suunnittelu, asennus ja huolto FK - CEA 4001: Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems 1112 SPRINKLERILAITTEISTO Kevyt sprinkleriluokka - LH Käsittää ei-teolliset kohteet, joissa on pieni palokuorma ja palamisherkkyys ja joissa mikään vähintään 30 min palonkestävyyden omaavilla rakenteilla rajattu alue ei ylitä 126 m2. Normaali sprinkleriluokka - OH Käsittää kaupan ja teollisuuden kohteet, joissa käsitellään tai valmistetaan palokuormaltaan ja palamisherkkyydeltään normaaleja tuotteita ja materiaaleja. Luokka jakautuu neljään ryhmään: OH1 (Normaali sprinkleriluokka, ryhmä 1); OH2 (Normaali sprinkleriluokka, ryhmä 2); OH3 (Normaali sprinkleriluokka, ryhmä 3); OH4 (Normaali sprinkleriluokka, ryhmä 4). Varastointi on sallittua OH1, 2 ja 3 kohteissa seuraavin ehdoin: a) Suojauksen tulee kauttaaltaan olla vähintään OH3. b) Taulukon 2 osoittamia varastointikorkeuksia ei saa ylittää. Kun prosessialueen luokitus on OH4, varastoalueet luokitellaan luokkaan HHS. c) Varastoalueet ympäröivät käytävät mukaan luettuna eivät saa olla suurempia kuin 216 m2 (tai viranomaisen määräämä pinta-ala). Varastoalueiden välillä tulee olla kauttaaltaan (ympäriinsä) taulukon 1 mukaiset käytävät, jotka pidetään vapaina. 1213 SPRINKLERILAITTEISTO Suurimmat varastointikorkeudet, OH Varastokategoria Suurin varastointikorkeus (m) Vapaasti pinottu varasto (ST1) Kaikki muut varastot Varastoalueita ympäröivien käytävien leveydet (m) I II III IV 4,0 3,0 2,1 1,2 3,5 2,6 1,7 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 Taulukossa annetun korkeuden ylittyessä, katso14 SPRINKLERILAITTEISTO Raskas sprinkleriluokka, tuotanto - HHP HHP sisältää kaupan ja teollisuuden kohteet, joissa käsitellään tai valmistetaan herkästi palavia tuotteita ja materiaaleja, joissa palokuorma on suuri ja joissa voi kehittyä nopeasti leviäviä tai kiihkeitä paloja. Luokka jakautuu seuraavaan neljään ryhmään: HHP1 (Raskas sprinkleriluokka, tuotanto, ryhmä 1); HHP2 (Raskas sprinkleriluokka, tuotanto, ryhmä 2); HHP3 (Raskas sprinkleriluokka, tuotanto, ryhmä 3); HHP4 (Raskas sprinkleriluokka, tuotanto, ryhmä 4). Raskas sprinkleriluokka, varastointi - HHS HHS sisältää varastokohteet, joissa varastointikorkeus ylittää kohdassa asetetut rajat. Luokka jakautuu seuraavaan neljään kategoriaan: HHS1 (raskas sprinkleriluokka, varastokategoria I); HHS2 (raskas sprinkleriluokka, varastokategoria II); HHS3 (raskas sprinkleriluokka, varastokategoria III); HHS4 (raskas sprinkleriluokka, varastokategoria IV). 1415 SPRINKLERILAITTEISTO Liite A; Tyypillisten kohteiden sprinkleriluokitus Liite C; Varastoitujen tuotteiden aakkosellinen luettelo ja kategoriat Liite D; Erityisvaatimukset monikerroksisia rakennuksia varten Liite E; Erikoisvaatimukset korkeiden rakennusten sprinklerilaitteistoja varten Liite F; Erikoisvaatimukset henkilöturvallisuuslaitteistoja varten Liite L; ESFR sprinklerilaitteistot ESFR (Early Suppression Fast Response sprinklers) CMSA (Control Mode Specific Application) 1516 SPRINKLERILAITTEISTO Asuntosprinklerilaitteisto eli huoneistosprinklerilaitteisto on asuinrakennuksiin suunniteltu sprinklerilaitteisto, jonka tarkoitus on hillitä palon leviämistä ja estää lieskahdus siinä tilassa, jossa palo syttyy. Asuntosprinklerilaitteisto parantaa tilassa olevien poistumis- ja evakuointimahdollisuuksia palon sytyttyä. 1617 SPRINKLERILAITTEISTO SFS 5980: Asuntosprinklerilaitteistot. Osa 1: Suunnittelu, asentaminen ja huolto FK - CEA 4001: Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen Liite O; Asuintilojen suojauksen eritysvaatimukset NFPA 13d: Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Oneand Two-Family Dwellings and Manufactured Homes NFPA 13R: Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low- Rise Residential Occupancies 1718 SPRINKLERILAITTEISTO SFS 5980 Soveltamisala Tässä standardissa määritellään asuintiloissa käytettävien kiinteästi asennettujen asuntosprinklerilaitteistojen suunnittelua, asennusta ja kunnossapitoa koskevat vaatimukset ja suositukset. Standardi ei koske sellaisia rakennusten tiloja, joihin liittyy muunlaisia vaaratekijöitä kuin mitä asuintiloissa tyypillisesti esiintyy. Tavanomaisia asuintiloja ovat pientalot (omakotitalot ja paritalot, rivitalot, vapaa-ajan asunnot jne.) asuinhuoneistot siirrettävät valmistalot. asuin- ja majoitustilat ja poistumisreitit niistä esimerkiksi seuraavissa rakennuksissa: hoitolaitokset (hoitokodit, sairaalat jne.) hotellit, motellit jne. opiskelija-asuntolat ja muut asuntolat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset. 1819 SPRINKLERILAITTEISTO Asuntosprinklerilaitteistojen tyyppien kuvaukset Asuntosprinklerilaitteiston tyyppi Esimerkkejä käyttökohteesta 1 Omakotitalot ja paritalot Rivitalot, joissa on korkeintaan kolme maanpinnan yläpuolella olevaa kerrosta ullakko mukaan luettuna ja yksi kellarikerros Asuintalot, joissa on korkeintaan neljä asuin- ja majoitustilaa korkeintaan kolmessa kerroksessa sekä yksi kellarikerros 2 Asuinkäyttöön tarkoitetut rakennukset, joissa on korkeintaan kahdeksan kerrosta ja yksi kellarikerros, lukuun ottamatta hoitolaitoksia, jotka on tarkoitettu pysyvään asumiseen henkilöille, jotka tarvitsevat apua rakennuksesta poistumiseen 3 Hoitolaitokset tai niiden osat, jotka on tarkoitettu pysyvään asumiseen henkilöille, jotka tarvitsevat apua rakennuksesta poistumiseen Vähintään yhdeksänkerroksiset asuinkäyttöön tarkoitetut rakennukset HUOM. Jos rakennus ei vastaa taulukon 1 kuvauksia, valvontaelimen olisi päätettävä, mihin tyyppiin se kuuluu. 1920 SPRINKLERILAITTEISTO Liite O Soveltamisala Tässä liitteessä eritellään asuntona käytettyjen rakennusten sprinklaukseen liittyviä erityisvaatimuksia ja otetaan huomioon asuinrakennusten erityispiirteet (jako huoneisiin, pieni palokuorma jne.). Tätä liitettä voidaan soveltaa henkilöturvallisuutta parantavana sammutuslaitteistona asuntona käytetyissä rakennuksissa, joissa korkeusero alimman ja ylimmän sprinklerin välillä on enintään 45 m. Tällaisia kohteita ovat: Asuinrakennukset (erillistalot, pientalot, rivitalot, kerrostalot, vapaa-ajan asunnot) Erityisryhmien asuinrakennukset (erityisasunnot, palveluasunnot, senioriasunnot, hoitokodit) Pienet majoitustilat, paikkaluku enintään 50 (kuten hotellit, motellit, lomakodit, asuntolat, lastenkodit) Pienet hoitolaitokset, paikkaluku enintään 25 (kuten terveyskeskusten vuodeosastot, vanhainkodit, rangaistuslaitokset) Tätä liitettä ei sovelleta mihinkään muihin liitteessä A mainittuihin riskeihin esim. hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin. 2021 VESISUMUSAMMUTUSLAITTEISTO Vesisumusammutuslaitteisto voidaan tietyissä tilanteissa asentaa vaihtoehtoiseksi sammutuslaitteistoksi esimerkiksi sprinklerilaitteistolle. Vesisumusammutuslaitteiston soveltuvuus suojaukseen on osoitettava palotesteillä, jotka vastaavat suojattavan kohteen olosuhteita. Lisäksi on osoitettava vesisumusammutuslaitteiston palotesteissä käytettyjen parametrien ja suojattavan kohteen mittojen ja olosuhteiden yhteensopivuus. Vesisumusammutuslaitteisto mitoitetaan sammutusteholtaan samansuuruiseksi kuin sprinklerilaitteisto. Tällöin suojatussa kohteessa päästään samaan sammutustehoon pienemmällä vesimäärällä. 2122 VESISUMUSAMMUTUSLAITTEISTO Vesisumusammutuslaitteiston soveltamisala Vesisumulaitteistoa käytetään rakennuksen, tilan tai laitteen suojaukseen. Vesisumulaitteiston tulee olla hyväksytty suojattavaan kohteeseen. Vesisumusammutuslaitteiston suunnittelussa mitoittamisparametrit voivat poiketa suojattavan kohteen mukaan paljon toisistaan. Vesisumusammutuslaitteiston hyväksyntämenettelyssä on määritetty suojattavassa tilassa käytettävät mitoittamisparametrit kuten suojattavan tilan käyttötapa ja rajoitukset enimmäishuonekorkeus sprinklerien keskinäinen etäisyys sprinklerin minimi paine sprinklerin maksimi paine sprinklerin K-arvo sprinklerien etäisyys seinistä sprinklerin suuntaus 2223 VESISUMUSAMMUTUSLAITTEISTO FK - CEA 4001: Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen Liite T Vaatimukset automaattiselle vesisumusammutusjärjestelmälle CEN/TS 14972: Fixed firefighting systems Watermist systems Design and installation VdS Schadenverhütung 2344 "Procedures for testing, approval and evaluation of conformity of equipment, components and systems for fire protection and security technologies" NFPA 750: Standard on Water Mist Fire Protection Systems FM Approvals, Class Number 5560 Approval Standard, Water Mist Systems" Underwriters Laboratories UL 2167 "Water Mist Nozzles for Fire Protection Service" IMO Res.A.800 (19) ANNEX Appendix 2 Fire test procedures for equivalent sprinkler systems in accommodation, public space and service areas on passenger ships". 2324 FIRECON GROUP OY 24 Econ Aqua, matalapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa LH ja tietyissä OH1 kohteissa: asuintilat, koulut, yliopistot ja vastaavat koulutustilat pankit, toimistot ja kokoustilat vankilat ja koulukodit sairaalat, vanhainkodit, hoitolaitokset ja vastaavat hotellit, kirkot liikenneasemat (ei myymälät) ravintolat kirjastot (lukusalit ja vastaavat) tietojen käsittely (ei nauhavarastot), ATK-tilat (esim. serveritilat) 50 m 2 näyttelytilat vastaavin palokuormin kuin edellä alakatot ja asennuslattiat (korkeus mm) (kaapeleita sallitaan korkeintaan 40 % tilan pinta-alasta) ja vastaavat riskit Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH2 kohteissa: pysäköintihallit (märkä- ja kuivajärjestelmä) maanalaiset pysäköintitilat (märkä- ja kuivajärjestelmä) Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää myös seuraavissa kohteissa: rakennustekniset tilat (LVI-tilat (ei varastot) jäähdytys-, hissikoneikot, lämmönjakohuoneet) 50 m 2 (paloosastointi 30 min) varasto- ja arkistotilat 50 m 2 (palo-osastointi 30 min) siirtohyllyarkistot 50 m 2 kirjastot (kirjahyllyt) 50 m 225 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) SPU-LH/OH1 Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää kaikissa LH kohteissa Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH1 kohteissa: toimistot, pankit, kokoustilat, koulut, yliopistot, hotellit, sairaalat, koulukodit, vanhainkodit, vanhusten palveluasunnot, asunnot, vankilat ja kasvatuslaitokset ja ravintolat (keittiö alueet vain jos kokeellisesti osoitetaan ettei vesi voi osua öljyyn ja riittävä suojaus on taattu). EI30 rakentein osastoidut 50 m 2 tilat (ei kuitenkaan tilan sisällön ja kiinteistön suojaus): Varastotilat (ei kuitenkaan syttyvät palavat nesteet, palavat kaasut jne., synteettiset materiaalit rajoitetussa määrin), tietokonetilat, tekniset tilat, kirjastot ja arkistotilat. liikenneasemat ja kassa-alueet (ei kuitenkaan myyntialueet, myymälät, varastot). alakatot ja asennuslattiat korkeus mm. 2526 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) SPU-Parking garage Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH2 kohteissa: Rakenteellisesti suljetut pysäköintihallit (ei kuitenkaan automaattihallit). 2627 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää suojaamaan myyntialueita ja tiettyjä muita OH3 alueita, joiden ympärillä olevat tilat on suojattu luokkaan OH1: (Rajoitus: Pelkästään vaahtomuovisten huonekalujen myyntialueiden suojaus ei ole sallittu, lisänäyttö vaaditaan kauppakeskusten ja muiden laajojen avoimien alueiden suojaukseen). OH3 suojauksen laajuus enimmillään: 120 m 2 (mitoitusalaan lisätään 50 % suojausalasta, mitoitusala enimmillään 180 m 2 ). Koskee varastointitapoja ST1 ST4, kaikissa muissa varastointitavoissa suojauksen tulee olla suunniteltu sprinklerilaitteistona ja suojausalue ei saa olla suurempi kuin 216 m 2. Suojausaluetta ympäröivien rakenteiden tulee olla palamattomia tai palo-osastoivia rakenteita (ei palonkestävyysaika vaatimusta). Kiinteiden seinien ulkopuolella tulee olla asennettuna sprinkleririvi samoilla parametreilla kuin sisäpuolella, paitsi kun seinät ovat palo-osastoivia (EI90), tai seinät ovat ulkoseiniä, tai seinien ulkopuolella on muita kuin edellä mainittuja suojattuja alueita Yleisrajoituksia: Suurin varastointikorkeus riippuu varastokategoriasta: kat. I = 3,00 m, kat. II = 2,60 m, kat. III = 1,70 m ja kat. IV = 1,20 m; Voidaan käyttää varastossa, jossa materiaalien pinnalla on yli 25 % muovia sen kokonaispinta-alasta ja joka ei ole varastoitu kartonkiin, kun varastointimäärä on enintään 5 % koko varaston kapasiteetistä; Ei sallittu palavien nesteiden, kaasujen jne. varaston suojaukseen; Ei sallittu tietojenkäsittelytilan suojaukseen. 2728 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) GPU-LH/OH1 Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää kaikissa LH kohteissa Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH1 kohteissa: toimistot, pankit, kokoustilat, koulut, yliopistot, hotellit, sairaalat, koulukodit, vanhainkodit, vanhusten palveluasunnot, asunnot, vankilat ja kasvatuslaitokset ja ravintolat (keittiö alueet vain jos kokeellisesti osoitetaan ettei vesi voi osua öljyyn ja riittävä suojaus on taattu). EI30 rakentein osastoidut 50 m 2 tilat (ei kuitenkaan tilan sisällön ja kiinteistön suojaus): Varastotilat (ei kuitenkaan syttyvät palavat nesteet, palavat kaasut jne., synteettiset materiaalit rajoitetussa määrin), tietokonetilat, tekniset tilat, kirjastot ja arkistotilat. liikenneasemat ja kassa-alueet (ei kuitenkaan myyntialueet, myymälät, varastot). alakatot ja asennuslattiat korkeus mm (Katto ja korotettu lattia palamattomine kannatuksineen, kaapelien ja palavan materiaalin osuus < 40 % kokonaispinta-alasta, palokuorma < 12,6 MJ/m 2 ). 2829 MARIOFF CORPORATION OY Hi Fog, korkeapaine 2930 VESISUMUSAMMUTUSLAITTEISTO 3031 PROVACUUM OY Novenco, matalapaine SP CEN/TS OH1 rajaus DIFT IMO Res.A.800 (hyväksyntä voimassa ) LH/OH1 Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää kaikissa LH kohteissa Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH1 kohteissa: toimistot, pankit, kokoustilat, koulut, yliopistot, hotellit, sairaalat, koulukodit, vanhainkodit, vanhusten palveluasunnot, asunnot, vankilat ja kasvatuslaitokset ja ravintolat. 3132 PROVACUUM OY Danfoss Semco A/5 Fire Protection korkeapaine "SEM-SAFE" VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) LH/OH1/OH2 DIFT CEN/TS (hyväksyntä voimassa ) OH1 rajaus DNV IMO Res.A.800 (hyväksyntä voimassa ) LH/OH1/OH3 rajaus Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää kaikissa LH kohteissa Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH1 kohteissa: toimistot, pankit, kokoustilat, koulut, yliopistot, hotellit, sairaalat, koulukodit, vanhainkodit, vanhusten palveluasunnot, asunnot, vankilat ja kasvatuslaitokset ja ravintolat, alakatot ja asennuslattiat korkeus mm, tietyn tyyppinen atriumtila. Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH2 kohteissa: pysäköintihallit Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa OH3 kohteissa: tietyn tyyppinen varastotila. 3233 SOFTEX OY Softex, matalapaine VdS CEA 4001 (hyväksyntä voimassa saakka) Vesisumujärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa LH ja tietyissä OH1 kohteissa: asuintilat, koulut, yliopistot ja vastaavat koulutustilat pankit, toimistot ja kokoustilat vankilat ja koulukodit sairaalat, vanhainkodit, hoitolaitokset ja vastaavat hotellit, kirkot liikenneasemat ja kassa-alueet (ei kuitenkaan myyntialueet, myymälät, varastot). ravintolat (keittiöalue ainoastaan, jos on palotestillä todettu, että vesi ei voi osua öljyyn ja riittävä suojaus on taattu) kirjastot (lukusalit ja vastaavat) tietojen käsittely (ei nauhavarastot), ATK-tlat (esim. serveritilat) 50 m 2 näyttelytilat vastaavin palokuormin kuin edellä alakatot ja asennuslattiat (korkeus mm) (kaapeleita sallitaan korkeintaan 40% tilan pinta-alasta) ja vastaavat riskit, joissa palokuorma on alle 12,6 MJ/m 2. EI30 rakentein osastoidut 50 m 2 tilat (ei kuitenkaan tilan sisällön ja kiinteistön suojaus): Varastotilat (ei kuitenkaan syttyvät palavat nesteet, palavat kaasut jne., synteettiset materiaalit rajoitetussa määrin), tietokonetilat, tekniset tilat, kirjastot ja arkistotilat. liikenneasemat ja kassa-alueet (ei kuitenkaan myyntialueet, myymälät, varastot). 3334 SOFTEX OY Softex Eco, matalapaine VTT Expert Services Ltd:n palotesti: RESEARCH REPORT No. VTT-S , ; UL 2167 Standard for Water Mist Nozzles for Fire Protection Service, Chapter 44 Residential Area Fire Tests Käytetty vesisumujärjestelmän palotesti koskee: asuintiloja. 3435 MUITA SAMMUTUSLAITTEISTOJA 3536 VESIVALELULAITTEISTO Toimintaperiaate Vesivalelulaitteiston tavoitteena on sammuttaa tai rajoittaa alkava palo heti sen alkuvaiheessa. Paloilmaisujärjestelmästä saadun ohjauksen perusteella laitteisto laukaistaan. Putkistoon liitetyillä avosuuttimilla vesi suunnataan palavaan kohteeseen, muodostetaan vesiverho eristämään palava kohde tai aikaansaadaan vesikalvo suojattavaan pintaan. Vesi jäähdyttää palavaa kohdetta, vesiverho absorboi säteilylämpöä ja vesikalvo estää lämmön nousun suojattavassa kohteessa. Soveltamisala Vesivalelulaitteistoa käytetään kohdesuojauksessa. Vesivalelulaitteistossa sammutteena on vesi. Vesi on tehokas sammute, jonka sammutusvaikutus pääosin perustuu jäähdytykseen. Palamiskelpoisen materiaalin kastelu tehostaa sammutusvaikutusta ja estää palon leviämistä. Vesivalelulaitteistolla aikaansaatu vesiverho absorboi tehokkaasti säteilylämpöä ja vesikalvo jäähdyttää tehokkaasti suojattavan kohteen pintaa. Vesivalelulaitteisto soveltuu monien erityyppisten kohteiden ja toimintojen suojaamiseen kuten muuntajat, kuljettimet, säiliöt, palavien nesteiden altaat, teräsrakenteet ja kaapelihyllyt. Vesivalelulaitteisto soveltuu myös rakenteissa olevien aukkojen suojaukseen. 3637 VAAHTOSAMMUTUSLAITTEISTO Vaahtosammutuslaitteiston toimintaperiaate Vaahtosammutuslaitteiston tavoitteena on automaattisesti sammuttaa alkava palo heti sen alkuvaiheessa ja ylläpitää riittävä sammutepitoisuus uudelleen syttymisen estämiseksi. Yhteinen ominaisuus kaikille vaahdoille on, että valmis vaahto on kevyempää kuin palavat nesteet. Tästä syystä vaahto kelluu palavan nesteen pinnalla muodostaen kerroksen, joka estää ilman ja palavien höyryjen pääsyn kosketuksiin toistensa kanssa ja joka jossain määrin jäähdyttää palavaa pintaa. Vaahto tunkeutuu huokoisen materiaalin sisään vettä paremmin. Vaahtosammutuslaitteiston soveltamisala Vaahtosammutuslaitteistolla voidaan sammuttaa kiinteiden aineiden ja nesteiden paloja ja estää niiden uudelleen syttyminen. Vaahdotteen valinnassa on otettava huomioon sen soveltuvuus nestepalon sammuttamiseen. Veteen sekoittuva palava neste vaatii vaahdotteen, josta syntyy suojakalvo liuottimen pinnalle eristämään palava neste ja muu vaahto toisistaan (esimerkiksi alkoholi, asetoni, monet maalin ohentimet). 3738 KAASUSAMMUTUSLAITTEISTO Kaasusammutuslaitteiston toimintaperiaate Kaasusammutuslaitteiston tavoitteena on automaattisesti sammuttaa alkava palo heti sen alkuvaiheessa ja ylläpitää riittävä sammutepitoisuus uudelleen syttymisen estämiseksi. Kaasusammutuslaitteiston sammutusvaikutus perustuu joko tilan tai kohteen happipitoisuuden alentamiseen tai palamisen ketjureaktion katkaisuun. Kaasusammutuslaitteiston soveltamisala Kaasumaiset sammutteet ovat tehokkaita sammutettaessa nestepaloja ja sähköpaloja. Myös syttyviä kiinteitä materiaaleja kuten puuta, paperia ja tekstiilejä voidaan sammuttaa kaasumaisella sammutteella, mutta tällöin yleensä vaaditaan korkeampaa sammutepitoisuutta ja pidempää ylläpitoaikaa. Kaasumaiset sammutteet eivät aiheuta lisä- tai jälkivahinkoja suojattavassa tilassa. 3839 JAUHESAMMUTUSLAITTEISTO Jauhesammutuslaitteiston toimintaperiaate Jauhesammutuslaitteistossa on jauhesäiliö, jossa yleensä on ulkopuolinen ponneainesäiliö, pienissä laitteistoissa voi olla paineistettu jauhesäiliö. Säiliöstä kohteeseen johtava putkisto mitoitetaan siten, että jauhe purkautuu tasaisesti kaikista suuttimista. Jauhejärjestelmässä paloilmaisujärjestelmä valvoo suojattavaa tilaa. Paloilmaisujärjestelmä antaa tiedon suojatussa kohteessa alkavasta palosta paikallisesti, välittää sen hätäkeskukseen sekä antaa tiedon jauhesammutuslaitteiston laukaisukeskukselle. Laukaisukeskus käynnistää sammutteen purkautumisen putkiston ja suuttimien kautta suojattavaan kohteeseen. Jauhesammutuslaitteiston soveltamisala Jauheen sammutuskyky perustuu sekä jäähdytysvaikutukseen että sen palamisreaktioon aiheuttamaan antikatalyyttiseen vaikutukseen. Jauhe on tehokas sammute varsinkin neste- ja kaasupaloissa. Se ei johda sähköä. Erilaisiin sammutuskohteisiin on valittava oikean tyyppinen jauhe (ABC-, BC- ja metallipalojauhe). Jauhesammutuslaitteisto sopii käytettäväksi palavien nesteiden varastoihin ja prosesseihin kaasupaloihin metallipaloihin. 3940 AEROSOLISAMMUTUSLAITTEISTO Aerosolisammutuslaitteiston toimintaperiaate Aerosolisammutuslaitteiston tavoitteena on automaattisesti sammuttaa alkava palo heti sen alkuvaiheessa. Aerosolisammutuslaitteiston sammutusvaikutus perustuu palamisen ketjureaktion katkaisuun. Aerosolisammutuslaitteiston pääosa on aerosolipatruuna. Sen sisällä on sammutteen muodostava aine sekä laukeamiseen tarvittava mekanismi. Laukaisuun vaadittava signaali voi tulla joko erillisestä laukaisukeskuksesta tai liekkikontaktista. Sammute syntyy pyroteknisellä menetelmällä eli lämpöä tuottavan reaktion tuloksena muodostuu pieniä hiukkasia. Sammute purkautuu aerosolipatruunassa olevan kemiallisen jäähdytyskerroksen läpi suojattuun kohteeseen. Aerosolisammutuslaitteiston soveltamisala Aerosolisammutuslaitteistoa käytetään pääasiassa veneiden, moottoriajoneuvojen ja työkoneiden moottoritilojen sammutukseen. Aerosolijärjestelmällä suojattaessa on otettava huomioon, että aerosoli voi olla korrosoiva. Lisäksi aerosolin hankala puhdistettavuus on otettava huomioon. 4041 VAJAAHAPPILAITTEISTO (PALONESTOLAITTEISTO) Vajaahappilaitteiston toimintaperiaate Vajaahappilaitteistolla suojattavan tilan happipitoisuus pidetään tai tarvittaessa alennetaan tasolle, jossa palon syttyminen ja leviäminen avoliekillä ei ole mahdollista. Vajaahappilaitteiston soveltamisala Vajaahappilaitteistolla voidaan suojata esimerkiksi ruokavarastoja, pakastevarastoja, tietokonetiloja, vaarallisten aineiden varastoja, taide-, kirja- ja filmivarastoja. 4142 RAIMO LEHTO Turvallisuusasiantuntija Vahingontorjunta Safety Adviser Loss Prevention Puh/Tel: Fax: FK I Finanssialan Keskusliitto FC I Finansbranschens Centralförbund FFI I Federation of Finnish Financial Services Bulevardi 28, Helsinki, Finland 4243 KIITOS! Raimo Lehto, turvallisuusasiantuntija 43 Samankaltaiset tiedostot
Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Lisätiedot Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (6 pvä) 20.9., 18.10., 19.10., 8.11., 9.11. ja 24.11.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel
Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (6 pvä) 20.9., 18.10., 19.10., 8.11., 9.11. ja 24.11.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 2155 6 pv+ alv 23%. 20.9.2011 Sisältö: YLEISTÄ ASIAA/SAMMUTUSLAITTEISTOTUTKINNON Lisätiedot Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (3 pvä) 20.9, 18.10 ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel. Ohjelma. Hinta: 1325 + alv 23% 20.9.
Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (3 pvä) 20.9, 18.10 ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 1325 + alv 23% Ohjelma 20.9.2011 Sisältö: YLEISTÄ ASIAA/SAMMUTUSLAITTEISTOTUTKINNON VALMENNUSPÄIVÄ Lisätiedot ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel
ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 1325 + alv 23% Tavoite: Koulutuksessa käydään läpi laitteita Lisätiedot TUKES 10-11.11.2010 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista. Arja Rantala Firecon Group Oy
TUKES 10-11.11.2010 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista Arja Rantala Firecon Group Oy CEA 4001:2007-06 (fi) Sprinklerilaitteistot, suunnittelu ja asentaminen - perussäännöt Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta Lisätiedot AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY
I001 Liite 1.28 / Appendix 1.28 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code I001, liite 1.28 Yksikkö tai toimintoala Department or section Lisätiedot Ajankohtaista säädöksistä
Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset Lisätiedot Pohjoismaiset asuntosprinklausstandardit
Pohjoismaiset asuntosprinklausstandardit 1 INSTA Standardiluonnokset Nämä luonnokset on valmistellut yhteispohjoismainen toimikunta Inter Nordic Standardisation Cooperation (INSTA) Työ aloitettiin Ruotsin Lisätiedot AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI
AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI 2009 1 (6) AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA Lisätiedot Vakuutusyhtiöiden iden keskusliitto:
Ajankohtaista sammutuslaitteistosektorilla Enjoy the romantic glow without worrying about extinguishing the flame Sivu 1 13.12.2006 Vakuutusyhtiöiden iden keskusliitto: (www.vahingontorjunta.fi) VdS: Vesisammutus- Lisätiedot Autosuojan paloturvallisuus
2013 Autosuojan paloturvallisuus Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.4.2013 1 Sisältö 2 Soveltamisala... 2 3 Käsitteet... 2 4 Käyttötapa... 2 4.1 Autosuojan käyttäminen... 2 5 Pienet alle 60 m2 autosuojat... Lisätiedot FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia:
AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON Lisätiedot Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company
Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet Lisätiedot Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen
Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on Lisätiedot TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014
TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014 1 TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014 Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 YLEISTÄ... 2 2.1 Toteutus ja tyyppihyväksyntä... 2 2.2 Kuljetus... 2 2.3 Asennus... 2 2.4 Liitäntä Lisätiedot Vaihtoehtoisia sammutuslaitteistoja
Vaihtoehtoisia sammutuslaitteistoja Yrityspalvelut tapiola.fi Hirviset Oy Lestijärvi 27.6.2007 1 Sammutuslaitteistoja koskevat säännöt ja ohjeet www. cea.eu 1) Sprinklerilaitteistojen suunnittelu ja asentaminen, Lisätiedot Eläinrakennuksen palo-osastointi
1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyselman Lisätiedot Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi)
hyväksyminen FK 2009-12 (fi) 1/6 hyväksyminen 1. TARKOITUS... 2 2. MENETTELY... 2 3. VAATIMUKSET... 2 3.1 Suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohjeet...3 3.2 Vastuu suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta...3 Lisätiedot Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi
Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija Lisätiedot Industrial Fire Protection Handbook
Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Antti Nilsson 5.10.2005 Industrial Fire Protection Handbook toinen painos vuodelta 2002 käsittelee Lisätiedot POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA
POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA Johtaja Matti Orrainen SPEK 15.2.2013 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä Lisätiedot Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta
Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus Lisätiedot Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)
4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan Lisätiedot Sähköpalojen torjunta
Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Määritelmä... 1 4. Vaatimukset sähköpalojen torjumiseksi... 1 4.1 Sähkötöiden tekeminen... 1 4.2 Sähkölaitteiden tarkastukset... Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo
2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto... Lisätiedot Hanke sijaitsee Pelkosenniemen kirkonkylässä asemakaavan korttelissa 49 / 2, osoitteessa Turjalantie 2.
1 TEKNINEN SELOSTUS Rakennuskohde: Rakennushankkeen nimi on Palvelukoti Onnela dementiakodin laajennus ja urakan laajuuteen kuuluu laajennuksen lisäksi nykyisen päärakennuksen sammutusjärjestelmän suunnittelu Lisätiedot VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.
VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Lisätiedot Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta
Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta Sähkölaitetilojen suojaus Ari Ruohomäki Pohjola Vakuutus Oy Sähkölaitetilojen vahingot Kaikista palovahingoista noin 20-25% aiheutunut sähkölaitteista sähkölaitetilojen Lisätiedot VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013
VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus. autosuojien paloturvallisuudesta
E4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Autosuojien paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus autosuojien paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2005 Ympäristöministeriön Lisätiedot Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011
Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011 Case: Tavaratalo Hong Kong:in tulipalo Rasmus 28.9.2011 1 28.9.2011 2 28.9.2011 3 Hong Kong tavaratalon palo 23.12.2010 kello 16 Vantaa -23 astetta 28.9.2011 Lisätiedot Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)
Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Valvontakohteiden A1 luoaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät Lisätiedot Palofysiikka. T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila
Palofysiikka T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila Esityksen näkökulma Palofysiikan ja yritysturvallisuuden yhteys on helppo nähdä toimitilojen, henkilöstön ja Lisätiedot TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi
TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne Lisätiedot Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko
Katsaus säädöstilanteeseen Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Palovaroitinasetus (1/2) Lausuntokierros päättyy 15.12.2008 www.pelastustoimi.fi/valmisteilla Tavoite Lisätiedot Vesisammutus ja savunpoistojärjestelmien vuorovaikutus (palontorjunnassa)
Vesisammutus ja savunpoistojärjestelmien vuorovaikutus (palontorjunnassa) Vesisammutus ja savunpoistojärjestelmien vuorovaikutus (palontorjunnassa) Lähdeteos; Interaction of water extinguishing systems Lisätiedot Korkeiden rakennusten poistumisturvallisuus
Korkeiden rakennusten poistumisturvallisuus L2 Paloturvallisuus Oy Tommi Nieminen Runeberginkatu 5 B 00100 Helsinki p. 040 7029044 tommi.nieminen@l2.fi www.l2.fi Korkea rakentaminen Suomessa Uutta meille Lisätiedot Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)
.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin- Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Poltinahon seurakuntatalo Turuntie 34, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (12) Poltinahon Lisätiedot MUISTIO 8.10.2008. Sprinklerilaitteistojen suunnitteluun ja asentamiseen liittyvät asiat. 1. Kaksoisjulkisivun välitilan sprinklaus
Sprinklerilaitteistojen suunnitteluun ja asentamiseen liittyvät asiat 1. Kaksoisjulkisivun välitilan sprinklaus Arvioidaan tapauskohtaisesti, Yleisenä periaatteena pidetään, että tilaa ei tarvitse sprinklata, Lisätiedot Paloilmoittimet. Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo. Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo
Paloilmoittimet Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo 1 Palonilmaisualan yhdistys ry Palonilmaisualan yhdistys ry on perustettu Lisätiedot 215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129
Valvontakohteiden tarkastusvälit 21.8.2015 Liite 2. Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Keskussairaalat Muut sairaalat Terveyskeskusten Lisätiedot HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA
OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Lisätiedot Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011
1.0 ULLAKON JA YLÄPOHJAN ONTELON MÄÄRITELMÄ Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 Ullakko Rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välinen tila, jossa on mahdollista Lisätiedot Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)
4.6.0.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan rakennuksen näkökulmasta. Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan Lisätiedot Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena
Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Hanasaaren kulttuurikeskus 28.8.2007 Sprinklaus henkilösuojauksessa missä mennään tällä hetkellä Seppo Männikkö Pelastuspäällikkö Tampereen Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen kirkko Kirkkokuja 27, 14840, Tuulos Raporttipäivä: 25.04.2014 Tarkastuspäivä: 13.03.2014 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (11) Tuuloksen kirkko Lisätiedot YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ
YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ Rakennuspalot - Jakauma Tulipaloja Suomessa 6000-7000 vuodessa Tulisija- ja hormipalot n. 15 % Sähköpalot n. 30 % Tulisija- ja hormipalot Tulisija- ja hormipalot Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko Lisätiedot Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä
Uudet palomääräykset ja niiden vaikutus puun käyttöön rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Esityksen sisältö Rakennusten Lisätiedot Sisäasiainministeriön määräys A:60
Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut Lisätiedot SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hätilän kirkko Tuomelankatu 19, 13210, Hämeenlinna Raporttipäivä: 16.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (15) Hätilän kirkko Lisätiedot Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset
Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Palo-, murto- ja vuotovahingot 1988-2013 (kpl) Palovahinkokorvaukset 1988-2013 Kotitaloudet Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan Lisätiedot Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa
OHJE 26/14/PEL 1 (6) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON Lisätiedot ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä
1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä Lausunnon tilaaja: SPU Oy Pasi Käkelä Itsenäisyydenkatu 17 A 7 33500 Tampere 1. Lausunnon kohde Lisätiedot ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU
Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301) Lisätiedot Marja-Vantaa odotuksia ja uusia haasteita
Marja-Vantaa odotuksia ja uusia haasteita TURVALLINEN JA EHEÄ SUOMI maakunnista kaupunkeihin ja kyliin 25.1.2012, Lahti Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja vs. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Taustaa Rakentamisen Lisätiedot AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS
AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen Lisätiedot ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012
ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Lisätiedot Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat
1 (6) TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJE Yleistä Tilapäisen majoittumisen ohje on suunnattu henkilöille jotka eivät ole toimintakykyrajoitteisia tai kuuluvat erityisryhmiin. Tätä ohjetta on noudatettava majoitettaessa Lisätiedot Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta
Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja Lisätiedot Palofysiikka. T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Kalle Anttila
Palofysiikka T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Kalle Anttila Rakenne Yleistä kirjasta Palaminen ja palon kehittyminen Sammutusmenetelmät ja sammutteet Vedenkuljetus ja sammutussuihkut Kirjasta Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus. kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta
E9 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta Annettu Lisätiedot Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1
Ensto-valaistus Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Miksi Ensto-valaistus Laaja valikoima ratkaisuja koteihin ja kiinteistöihin Energiatehokkuus Toimivuus Taloudellisuus Ilkivallan ehkäisy Lisätiedot Rakennusten paloluokitus, RakMK E1
Liite 5 Rakennusten paloluokitus, RakMK E1 Ploluokka P3 on vähiten vaativa ja se tulee yleesä kyseeseen yksi tai kaksikerroksisissa asuinrakennuksissa. Paloluokka P2 tulee kyseeseen yli kaksi- mutta alle Lisätiedot Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen
Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010 Mikael Siitonen Paloilmoitin prosessi Helsingin pelastuslaitoksen ydinprosesseja Vähentää erheellisiä paloilmoituksia Säilyttää toimintavalmiusaika esim. Lisätiedot Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit
KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö Lisätiedot Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety
Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi Lisätiedot SISÄKATOT JOTKA VENYVÄT MIELIKUVITUKSESI MUKAAN uudistuva, tyylikäs, helposti asennettava
SISÄKATOT JOTKA VENYVÄT MIELIKUVITUKSESI MUKAAN uudistuva, tyylikäs, helposti asennettava Lounge & Spa tilat Finnair ulkomaanterminaali T2, Helsinki-Vantaa AINUTLAATUISESTI RAJATON BARRISOL venyttää katot Lisätiedot Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit
Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit PUUIDEA 2016 17.3.2016 Tero Lahtela Kuvat: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 3 4 krs. talon määräykset Kuva: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 5 8 krs. Lisätiedot MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma
MUTKU-PÄIVÄT 2009 ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus Vahingontorjunta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Palo-, Lisätiedot Sisäasiainministeriön asetus
Sivu 1/19 N:o SM-1999-967/Tu-33 Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Annettu Lisätiedot Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa
Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten Lisätiedot PALAVIEN NESTEIDEN SÄILYTYS KAUPASSA
1 opas PALAVIEN NESTEIDEN SÄILYTYS KAUPASSA Palavien nesteiden säilytys kaupassa julkaisutiedot Teksti ja kuvat: Tukes Ulkoasu ja taitto: Print Line Helsinki Oy 2015 ISBN: 978-952-5649-65-9 (pdf) sisällysluettelo Lisätiedot Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä
Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa käsitellään automaattisen sammutuslaitteiston (jatkossa sammutuslaitteisto) painelaitteita Lisätiedot T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04
T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko Lisätiedot 27.11.2008 RAKVV Hki Kirsi Rontu
27.11.2008 RAKVV Hki Kirsi Rontu perusta RML RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA LAITELAKI SM asetus automaattisista sammutuslaitteistoista a tt sto sta CEA 4001, 4007, 4008 maankäyttö- ja rakennuslaki hankkeeseen Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö
Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo Lisätiedot Savunpoiston järjestelyt ja suunnittelu. Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17
1 Savunpoiston järjestelyt ja suunnittelu Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17 Savunpoisto, savunhallinta vai jotain muuta 2 Non sunt multiplicanda entia praeter necessitatem (Wilhelm Occamilainen n.1285-1350) Lisätiedot MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ
MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ Puupäivä 2014 Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN 12845 standardin OH-luokan sprinkleri Lisätiedot RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet
SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää Lisätiedot LAUSUNTO EHDOTUKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA RakMK E1
1 (5 ) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO EHDOTUKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA RakMK E1 Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kansakoulukuja 1 Kansakoulukuja 1, 00100, Helsinki Raporttipäivä: 23.06.2014 Tarkastuspäivä: 17.06.2014 2 (11) Kansakoulukuja 1 sisällysluettelo 1. Johdanto Lisätiedot Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi?
Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Pelastustoiminta Helsingin pelastuslaitoksen suorittamien paloja pelastustehtävien kokonaismäärä Lisätiedot Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.
Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot Lisätiedot VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje
0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat Lisätiedot MAALAAMOSTANDARDI SFS 3358 SEKÄ STAATTINEN SÄHKÖ DI TAPIO SARANPÄÄ SPRAYTEC OY STAHA ATEX TYÖRYHMÄN KOKOUS 15.5.2008
MAALAAMOSTANDARDI SFS 3358 SEKÄ STAATTINEN SÄHKÖ DI TAPIO SARANPÄÄ SPRAYTEC OY STAHA ATEX TYÖRYHMÄN KOKOUS 15.5.2008 SPRAYTEC OY SPRAYTEC OY ON MAALAAMOTEKNOLOGIAAN ERIKOISTUNUT YRITYS. YRITYKSEN TAUSTALLA Lisätiedot KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS
KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto... Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute