Source: https://www.scribd.com/document/184907391/15f-Centro-Integral-San-Jose-Obrero
Timestamp: 2019-02-19 17:04:18
Document Index: 155649436

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 7', 'Artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 8']

15f. Centro Integral San Jose Obrero
Turismo Alternativo Como Iniciativa de Innovacion y Desarrollo en La Provincia de Puno
PFC Jaime Fernandez Navas 18-5-2010
02. EE.TT_Elec
Sanitary Rate Analysis 069_70 ( Final)
SITUACIÓN C/ MAR MENOR, 2 (CENTRO INTEGRAL SAN JOSÉ OBRERO)
ALCANTARILLA m
PROMOTOR INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL MUNICIPAL
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA JOSÉ LUIS AULLÓ RUBIO ENERO 2010
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA
Plaza de San Pedro, nº 1. 30.820 Alcantarilla. Murcia
MEMORIA ...................................................................................................................................................... 5 1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO ........................................................................................... 5 1.2. TITULAR DE LA PLANTA ............................................................................................................................... 5 1.3. EMPLAZAMIENTO ........................................................................................................................................ 6 1.4. NORMATIVA................................................................................................................................................ 6 1.5. DURACIÓN DE LA OBRA ....................................................................................................................... 7 1.6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN ....................................................................................................... 7 1.6.1. Previsión de potencias .................................................................................................................... 7 1.6.2.1. Generador fotovoltaico ............................................................................................................ 7 1.6.3. Estructura ......................................................................................................................................... 8 1.6.4. Inversores ........................................................................................................................................ 9 1.6.5. Elementos de protección, maniobra y medida ............................................................................. 10 1.6.6. Cableado y línea general .............................................................................................................. 12 1.6.7. Toma de tierra ................................................................................................................................ 13 1.6.8. Punto de conexión ......................................................................................................................... 13 1.7. SERVICIOS URBANISTICOS .............................................................................................................. 13 2. CÁLCULOS ............................................................................................................................................. 15 2.1. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS....................................................................................................................... 15 2.2. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN .............................................................. 15 3. PRESUPUESTO ...................................................................................................................................... 20 4. PLIEGO DE CONDICIONES................................................................................................................... 22 4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA .................................................................... 22 4.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES.......................................................................................................... 22 4.2.1 CONDUCTORES ELÉCTRICOS ....................................................................................................... 22 4.2.2 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN ................................................................................................ 23 4.2.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES ................................................................................... 23 4.2.4 CANALIZACIONES ............................................................................................................................. 24 4.2.5 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN ............................................................................................. 26 4.2.6 APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA ............................................................................................ 26 4.2.7 APARATOS DE PROTECCIÓN ......................................................................................................... 26 4.2.7.1 Cuadros eléctricos ....................................................................................................................... 26 4.2.7.2 Interruptores automáticos ............................................................................................................ 28 4.2.7.3 Fusibles ........................................................................................................................................ 28 4.2.7.4 Interruptores diferenciales ........................................................................................................... 29 4.2.7.5 Seccionadores ............................................................................................................................. 30 4.2.7.6 Mecanismos y tomas de corriente .............................................................................................. 30 4.2.8 Elementos fotovoltaicos.................................................................................................................. 31 4.3 ESTRUCTURA ....................................................................................................................................... 31 4.4 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ....................................................................... 31 4.5 VERIFICACIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS ........................................................................ 32 4.6 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD ............................................................ 32
4.6.1 Mantenimiento ................................................................................................................................ 32 4.7 CONDICIONES DE SEGURIDAD ......................................................................................................... 33 4.8 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN ............................................................................................... 33 4.9 LIBRO DE ÓRDENES ............................................................................................................................ 34 4.10 LIBRO DE MANTENIMIENTO ............................................................................................................. 34 5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................... 36 5.1. ANTECEDENTES, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN ................................................................................ 36 5.2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN ................................................................................... 37 5.3. CONDICIONES AMBIENTALES .......................................................................................................... 37 5.4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA .............................................................................. 38 5.4.1. Descripción de la obra y situación ................................................................................................ 38 5.4.2. Suministro de energía eléctrica ..................................................................................................... 38 5.4.3. Suministro de agua potable........................................................................................................... 38 5.4.4. Servicios higiénicos ....................................................................................................................... 38 5.4.5. Servidumbre y condicionantes ...................................................................................................... 38 5.6. PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ............................. 39 5.7. PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS Y MEDIOS ........................................................................................ 39 5.8. PROTECCIONES Y FORMACIÓN .................................................................................................................. 40 5.8.1. Protecciones individuales .............................................................................................................. 40 5.8.2. Protecciones colectivas ................................................................................................................. 40 5.8.3. Formación ...................................................................................................................................... 41 5.9.1. Riesgos laborales evitables completamente ................................................................................ 41 5.9.2. Riesgos laborales no eliminables completamente ....................................................................... 42 5.10. RIESGOS LABORALES ESPECIALES ............................................................................................. 44 5.12. PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES ......................................................................... 48 5.13. CONDICIONES GENERALES ........................................................................................................... 48 ANEXO 1. CONDICIONES DE SEGURIDAD A LLEVAR A CABO EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS ........................................ 50 ANEXO 1: PUNTO DE CONEXIÓN ........................................................................................................... 52 ANEXO 2: PLANOS .................................................................................................................................... 53
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA MEMORIA PÁGINA 4 .
Desarrollar y promover proyectos demostrativos de eficiencia energética y renovables.1. generando confianza en dicho sector y dinamizando el mercado. TITULAR DE LA PLANTA ─ Titular: ILTMO. alcanzando a su vez un triple objetivo: Objetivo energético: Potenciar el uso de los recursos energéticos renovables:       Reducir el consumo de energía y aumentar la eficiencia en su generación de energía y uso. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO La realización de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red en edificios municipales tiene entre sus objetivos ampliar los sectores de aplicación de la energía solar fotovoltaica. Ayudar a adquirir hábitos cotidianos de ahorro de energía y buenas prácticas de compra y uso. Son equipamientos muy diversos (Centros deportivos.). Incrementar la proporción de energía procedente de fuentes renovables y limpias. Objetivo dinamizador: La Administración Pública impulsa proyectos como modelo para el sector privado. basado en los principios y los valores de la cultura de la sostenibilidad. 30. Dentro de sus objetivos genéricos se encuentra el avanzar hacia un nuevo modelo energético local y territorial.820 Alcantarilla. El presente proyecto tiene por objeto la definición de una instalación solar fotovoltaica de 20 kW de potencia nominal en las cubiertas del Centro Integral San José Obrero. nº 1. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA MEMORIA 1. Admiten diferentes posibilidades técnicas y de integración arquitectónica. Objetivo sensibilizador: Acercar el conocimiento de las renovables a los usuarios de los equipamientos municipales. escuelas. Tienen un elevado número de visitantes. Murcia ─ CIF: C-3000500-P PÁGINA 5 . Aplicar criterios ambientales y de eficiencia en los desarrollos urbanísticos.2. ya que:     Se encuentran dispersos por todo el municipio. etc. 1. Promover servicios energéticos de calidad para los ciudadanos del municipio de Alcantarilla.ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA ─ Domicilio: Plaza de San Pedro. institutos.
Real Decreto 842/2002. de 2 de agosto. (30820 Murcia). de 25 de mayo. NORMATIVA En la redacción del presente proyecto se ha considerado la siguiente normativa de aplicación: .Real Decreto 1663/2000. .Real Decreto 314/2006. de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia y de la Ley 10/2006.3. distribución y comercialización a tarifa. de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia. de 27 de diciembre. de 26 de diciembre. de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha PÁGINA 6 . de 8 de marzo. de 29 de septiembre. de 21 de diciembre.Real Decreto 1578/2008. por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte. Alcantarilla .Real Decreto 1432/2002. .4. de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia. por el que se establece la metodología para la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media o de referencia y se modifican algunos artículos del Real Decreto 2017/1997. de modificación de la Ley 1/1995. de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. por el que se regula la producción de energía eléctrica en régimen especial.Ley 10/2006. por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte. 2. . de 26 de septiembre. de 27 de noviembre. 1. de 21 de diciembre. distribución y comercialización a tarifa. de 26 de diciembre.Ley 13/2007. .ILTMO. La referencia catastral de la Parcela es 5840502XH5054B0001LF. por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.Real Decreto 2017/1997. . .Real Decreto 661/2007. sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. del Sector Eléctrico.Ley 54/1997. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 1. para la Adopción de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente. de 27 de diciembre. . . EMPLAZAMIENTO La instalación fotovoltaica se realizará en las cubiertas de un edificio municipal sito en la C/ Mar Menor. de 17 de marzo. . por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
PÁGINA 7 .Cableado y línea general. Para su conexión se utilizará 1 Inversor SolarMax 20S o similar con una potencia nominal de 20.2.Módulos fotovoltaicos.Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red.Toma de tierra.200 Wp. .Normas particulares de la Compañía Suministradora. 1.1.000 W por tanto la potencia nominal de la instalación será de 20 kW. por tanto una potencia pico máxima de 22. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007.5. . similar de Silicio 1. Estas características son especificaciones en condiciones estándar (según la normativa EN 61215) de 1000W/m2.20 m con los módulos que está previsto instalar. de 25 de mayo.6. 1. . temperatura de la célula de 25 °C y una masa de aire de 1. PCT-C Rev-octubre 2002 . .Inversor. Generador fotovoltaico La conexión de estos módulos se configurará formando una asociación en paralelo de 8 líneas de 15 paneles conectados en serie (120 paneles).ILTMO. Previsión de potencias Se prevé la instalación de 120 módulos de 185 Wp de la marca Himin Solar o Monocristalino. Teniendo una ocupación de 153.Elementos de protección. .5. . La instalación que se va a proyectar está formada por los siguientes componentes principales: . CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN La instalación fotovoltaica se realizará sobre el tejado de la propiedad del promotor. 2 1. maniobra y medida. DURACIÓN DE LA OBRA La duración estimada de la obra es de 3 a 4 semanas.6. para dicha tecnología.Plan General de Ordenación Urbana de Alcantarilla.Estructura. .1.6.
así como la sobrecarga de nieve.49 Tensión de circuito abierto 45. Las cajas de conexiones para intemperie incorporan diodos de derivación (by-pass) para evitar la posibilidad de rotura de circuito eléctrico en el interior del módulo como consecuencia de sombreados parciales de alguna célula (se producen corrientes inversas que pueden romper el diodo por sobreintensidad). Toda la tornillería será de acero inoxidable. de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la Edificación (CTE). PÁGINA 8 .05 Tensión a máxima potencia 36. 1. en corriente continua en el punto de máxima potencia será de 547.4 Nº de células 72 Tensión máxima del sistema 1000 Coeficiente de Tª de la corriente Isc 0. es la estructura soporte. que garantizan con un máximo rendimiento la producción eléctrica mientras exista radiación solar.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Longitud Altura Ancho Peso 1580 808 50 16. consiguiendo un aumento en su eficacia. La estructura para el soporte de los módulos se realizará en aluminio-magnesio y se fijará a las correas bajo el tejado del titular. Estructura Uno de los elementos más importantes de una instalación fotovoltaica.2 mm mm mm Kg La tensión de trabajo del campo fotovoltaico.38 Coeficiente de Tª del rendimiento Pmpp -0.ILTMO. para asegurar un perfecto aprovechamiento de la radiación solar. en nuestro caso se trata de una cubierta. Radiación 1000 W/m 2. como mínimo de 140 km/h. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA Estos tipos de paneles utilizan células de Silicio Monocristalino. encargada de sustentar los módulos solares y formar el propio panel. Espectro AM 1. según normativa MV-106. y de las fuerzas que actúan sobre ella como consecuencia de la presión del viento a que se encuentre sometida.1 Coeficiente de Tª de la tensión Voc -0.3.6.50 V.47 Wp A V A V V %/k %/k %/k Medidas en las siguientes condiciones: Tª de célula 25 ºC. Las partes metálicas de la estructura estarán conectadas a la toma de tierra de la instalación. dándole la inclinación más adecuada en cada caso para que los módulos reciban la mayor radiación. El tipo de anclaje para las placas solares dependerá de su ubicación. A continuación se definen las características de los módulos utilizados: CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Potencia máxima 185 Corriente a máxima potencia 5. Dicha estructura soporte de las placas deberá aguantar la fuerza del viento.5 Corriente de cortocircuito 5.
20 m . El inversor se encarga de convertir la energía generada en el campo fotovoltaico en corriente continua a corriente alterna a 230/400 V y sincronizar la frecuencia con la de la red. El inversor es un equipo diseñado para inyectar a la red eléctrica convencional la energía producida por un generador fotovoltaico.66 kg/m . es decir. por lo que tendrá una sobrecarga debido a los paneles de 12.28 m . que consta de 120 módulos de 185 Wp de silicio monocristalino sobre una estructura anclada mediante tornillo pasante a las correas de la nave.2 kg Por tanto cada módulo distribuye un peso de 16. tendríamos una sobrecarga sobre la cubierta de 20.2 kg en 1.580 mm Ancho: 808 mm Profundo: 50 mm Peso: 16. La superficie ocupada por los módulos es de 153. PÁGINA 9 .6. si a esto se le suma la sobrecarga de la estructura soporte de los paneles.ILTMO. con una inclinación de 10º.000 W. así como aglutinar una serie de protecciones tanto para los operarios de mantenimiento de las redes como para el titular de la instalación. además de buscar la integración arquitectónica.0 kg/m . Inversores El inversor utilizado en la instalación tendrá una potencia nominal de 20. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA Con ella se le dará al campo fotovoltaico una inclinación adecuada respecto de la horizontal para optimizar el rendimiento del mismo en función de la latitud del emplazamiento. Su principal misión es garantizar la calidad de la energía vertida a la red. La instalación está orientada -32º Sur-Oeste.4. Las dimensiones y peso de cada módulo son las siguientes: Largo: 1. 2 2 2 2 1. La carcasa metálica del mismo irá conectada a la toma de tierra de la instalación. En el caso de estudio será: Inclinación: 10º Desviación Sur-Este: -32º SOBRECARGA PREVISTA Se va a instalar una central fotovoltaica realizada de 20 kW. perpendicular a la inclinación de la cubierta. modelo SolarMax 20S o similar.
4. EN 61000-6-2. Las características del inversor son las siguientes. sistema de construcción controlado por el TÜV Visualización Pantalla LCD retroiluminada de 2 líneas Comunicación de datos Interfaz RS232 / RS485 integrada Dimensiones (ancho x profundidad x alto) 570x570x1170 mm Peso 275 Kg Garantía 2 años (ampliable en opción a 20 años) 1. Todas estas disminuciones de potencia se compensan con este sobredimensionado.ILTMO. así como todos los requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red. EN 61000-6. esto es debido a que sólo en las horas centrales del día los módulos fotovoltaicos están produciendo el máximo de su potencia. CE. y la directiva 93/68/CEE denominación CE. La conexión del inversor se realizará en paralelo con la red de la compañía eléctrica en trifásica. además también existen pérdidas por suciedad acumulada. Elementos de protección.98 Frecuencia de Red 50 ± 1 Hz Factor de distorsión <3 % Rendimiento máximo 96 % Consumo nocturno 2-7 W Temperatura ambiente -20 a 40 ºC Humedad sin condensación 98 % Conmutación PWM (IGBT) con transformador Normas EN 50178.5. obteniendo una mayor producción. maniobra y medida Los elementos de protección. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA El inversor cumple con todas las protecciones establecidas en la normativa vigente. la directiva 73/23/CEE. PÁGINA 10 . en especial con las directrices del Real Decreto 1663/2000. es decir. maniobra y medida se prevén de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. la directiva 89/336/CEE de compatibilidad electromagnética. Con ello se consigue optimizar el funcionamiento de la instalación e inyectar su máxima potencia durante más horas al día. días nublados y temperaturas elevadas. PCT-C Rev-octubre 2002. CARACTERÍSTICAS INVERSOR Rango de tensiones de entrada (rango MPP) 430-800 V Potencia DC máxima 22 Kw Tensión de entrada máxima 900 V Corriente de salida máxima 31 A Potencia nominal inyectada 20 Kw Tensión de salida 3*400V +10%/-15% Vac Factor de potencia cos phi > 0.6. se instala mayor potencia pico de módulos que la potencia nominal del inversor. Dimensionado del inversor: Con el objeto de aprovechar al máximo las prestaciones del inversor. se realiza de forma habitual un sobredimensionado del campo fotovoltaico.
Las protecciones de Red estarán agrupadas en una caja precintable junto con las protecciones generales de la instalación. colocados en el armario de contadores. con la finalidad de garantizar la seguridad y facilitar el mantenimiento y reparación del sistema. Además será necesario poner un interruptor con enclavamiento en el cuadro de contadores con intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión. se conectará equilibradamente a la línea trifásica.85 Vn Tensión de operación máxima fijada en relé de control 1. un interruptor automático magneto térmico contra sobretensiones. el equipo de conteo será uno de los modelos dentro del tipo y homologación que fija la compañía de distribución eléctrica. este interruptor estará en un punto accesible por la empresa distribuidora. En el tramo de corriente continua.1 Vn Frecuencia de operación mínima fijada en relé de control 49 Hz Frecuencia de operación máxima fijada en relé de control 51 Hz PÁGINA 11 . además de un seccionador. En el tramo de corriente alterna. sobrecargas y cortocircuitos. También dispondrá de protección contra sobretensiones. a la salida del inversor. el cual actúa sobre un contactor.ILTMO. a la entrada del inversor. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA En cuanto a la protección y maniobra se distinguen dos partes: aguas arriba del inversor. que mide la Red en el punto que se hará la conexión. que irá protegida por un conjunto compuesto por un magnetotérmico tripolar acompañado de un diferencial tetrapolar con sensibilidad 300 mA. se dispone de un fusible de 11 A situado en el positivo para cada una de las bajadas de módulos fotovoltaicos (Corriente cortocircuito = 5. donde la corriente es continua y aguas abajo del inversor. Las protecciones de Red están fijadas por ley y básicamente constarán de un aparato específico para aplicaciones fotovoltaicas.. según RD 875/1984. donde la corriente es alterna. Este pequeño dispositivo tiene los siguientes parámetros de funcionamiento: Tensión de operación mínima fijada en relé de control 0. Será de clase de precisión 2. Las protecciones generales constarán de dos elementos: un interruptor automático diferencial de alta sensibilidad para prevenir accidentes causados por contactos directos y también para prevenir derivaciones. tal y como se expone en el Real Decreto 1663/2000. en función de los cables seleccionados. La medida de la energía inyectada a la red eléctrica se realizará con un equipo de medida bidireccional o dos equipos que midan la energía consumida y vertida. y tal que la intensidad correspondiente a la potencia nominal de la instalación fotovoltaica se encuentre entre el 50% de la intensidad nominal y la intensidad máxima de precisión de dicho aparato.35 A por línea). Para contabilizar la energía vendida y la energía consumida por la instalación (en periodos nocturnos). El cuadro estará situado junto a los contadores de la instalación convencional del usuario siempre que sea posible.
RV-K 0. los inversores disponen de las siguientes funciones: .Temperatura elevada: El inversor dispone de sistema de refrigeración por convección. en este caso. y también los que van de la caja de conexiones cercana al generador hasta el inversor y su respectiva aparamenta. Es la situación en la que se encuentra durante la noche o si se desconecta el generador solar. serán de doble aislamiento e irán bajo tubo protector en lo posible. propietaria de la Red a la que se conectará la instalación. .6/1 kV (UNE 21123).Tensión baja del generador fotovoltaico : En este caso.6. el inversor no puede funcionar. Todos los conductores de CC. Serán adecuados para uso en intemperie. Cumplirán lo establecido en la UNE 21123. 1.Tensión fuera de rango: El inversor trabaja en los límites de la mínima y máxima tensión de red admisibles en las tres fases. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA Tiempo fijado de retardo a conexión 1 min La interconexión a Red sigue básicamente los requerimientos de la compañía de distribución eléctrica. momento en el que cesará su actividad como medida de autoprotección. El cableado de la instalación se realizará acorde con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente.ILTMO. que son los siguientes: Desconexión automática en caso de fallo de Red. PÁGINA 12 . . al aire o enterrado. Desconexión automática en caso de introducir perturbaciones a la Red. . Además de las protecciones indicadas anteriormente. Una vez reducida la temperatura hasta los 65 ºC volverá a funcionar normalmente. Reenganche automático transcurrido un intervalo de funcionamiento correcto.6. La desconexión por fallo puede ser activada incluso por una superación muy breve de los límites. Cableado y línea general El sistema de distribución en el campo de módulos.Fallo en la red eléctrica: En caso de que se interrumpa el suministro de la red eléctrica. el inversor se desconecta por completo y espera a que se restablezca la tensión en la red para iniciar de nuevo su funcionamiento. En el caso de que la temperatura ambiente sea extremadamente alta o se obstruya la refrigeración. pues esto indicaría que la red es inestable o está en modo isla. el equipo seguirá funcionando al 100% de sus posibilidades hasta alcanzar los 80 ºC. incluye los conductores activos de cobre que transportan la energía producida y los conductores auxiliares. Al salirse de estos límites (Umin = 340 V y Umax = 440 V). el inversor se encuentra en situación de cortocircuito. Esta calculado para un rango de temperaturas similar al que puede haber en el interior de una vivienda.Frecuencia fuera de límites: Si la frecuencia de red está fuera de los límites de trabajo el inversor se detiene automáticamente. . el inversor se desconecta y sólo se vuelve a conectar una vez que el valor de tensión se sitúa nuevamente dentro del rango.
enero de 2010 Ingeniero Técnico Industrial Municipal Fdo. SERVICIOS URBANISTICOS La edificación sobre la que se ubica la instalación posee todos los servicios urbanísticos. ni de la mitad de la capacidad de la salida del centro de transformación correspondiente a la línea de la Red de Distribución Pública a la que se conecte la central. si bien dicha instalación solo necesitará suministro eléctrico.8. se deberá asegurar que el valor de la resistencia de tierra sea inferior a 80 ohmios para que la tensión de contacto no supere los 24 V. Con ella se protegerá a la instalación de sobretensiones inducidas por fenómenos atmosféricos y a las personas en contacto directo sobre las masas de la instalación si en estas se produjera avería. y ni la mitad de capacidad de transporte de dicha línea en el punto de conexión.3) En el documento anexo se adjunta una copia del punto de conexión. definida como capacidad térmica de diseño de la línea de dicho punto (ITC-BT-40. Al proteger la línea con un diferencial con sensibilidad de 300 mA. 1.José Luis Aulló Rubio PÁGINA 13 .7..7. la interconexión de centrales generadoras de baja tensión de 3x400/230 V será admisible cuando la suma de las potencias nominales de los generadores no exceda de 100 KVA. la instalación fotovoltaica tendrá su toma de tierra independiente de otras instalaciones existentes.4.6. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 1.ILTMO. Toma de tierra Tal y como exige el Real Decreto 1663/2000. Su diseño estará basado en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 13 del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas.6. subestaciones y centros de transformación. Alcantarilla. 1. Punto de conexión Con carácter general.
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA CÁLCULOS PÁGINA 14 .
Las caídas admisibles de tensión según el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE (PCT-C) son del 1..ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 2.... El conductor se escoge según la Instrucción MI BT 019..79 A).. y como tensión de funcionamiento máximo.20 m TENSIÓN EN ALTERNA. Se escoge el criterio más restrictivo entre intensidad máxima admisible y caída de tensión máxima admisible... Por tanto para los cálculos se distinguen el tramo en continua y el tramo en alterna. En la parte de alterna se trabaja con la intensidad máxima que puede sacar el inversor a cada línea (Intensidad máxima del inversor.... considerando el factor de temperatura y el de potencia..1. 2. 40. 2 PÁGINA 15 ..Dimensionado de conductores: Para el cálculo de la sección de los conductores se ha seguido lo que especifica el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN UTILIZACIÓN…………………………….6/1 kV RV-K EQUIPO DE MEDIDA…………………… Bidireccional o equivalente. Generación fotovoltaica SUPERFICIE UTIL TOTAL………….. tipo de aislamiento y número de conductores a instalar en el interior del tubo.2. TOMA DE TIERRA……………………….. 153... Independiente. Con estos datos se determinará el diámetro según la Instrucción Técnica MI BT 021.. lo que especifican las Hojas de interpretación del Ministerio y las condiciones particulares que añade el Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones Conectadas a la Red PCT-C del IDAE. la tensión en el punto de máxima potencia.... No se ha considerado ningún coeficiente corrector por agrupamiento de cables ni por temperatura del entorno.. CÁLCULOS 2.. Fusibles de 11 A y PIAs + Diferencial 300 mA...5% en la parte de continua y del 2% en la parte de alterna. es decir. PROTECCIONES………………………. la intensidad de cada subcampo de módulos fotovoltaico nominal más un 125 % de seguridad según ITC-BT40 del REBT. Los tubos de protección de los conductores se escogerán teniendo en cuenta la sección del conductor.. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS .... 3x400 V LÍNEA GENERAL………………………... 3(1x120)+1x mm² Cu 0. Para el cálculo en la parte de continua se considera: como intensidad del circuito.
.2 % 18 % 29. etc.4 1º 13’ 31’’ W PÁGINA 16 . La atmósfera es muy limpia con un gran número de días soleados durante el año.. Inferior a 80 ohmios..n.200 Wp 10 º -32 º SUR . debido a esta buenas condiciones solares es un lugar muy apropiado para instalar un sistema fotovoltaico.000 W 2... 11.. 20.ESTE 37º 58’ 5’’ N 81 m. AISLAMIENTO DE LA INSTALACIÓN .. Superior a 5 MΩ.): Total pérdidas combinadas de sistema: Silicio Monocristalino 22..3. POTENCIA NOMINAL…………….m.1 % 3.000 W POTENCIA MÁXIMA CA………………… 22. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA RESISTENCIA DE DIFUSIÓN………….. CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA La finca en la que se ubica el proyecto de encuentra en el término municipal de Alcantarilla .ILTMO. Estimación de generación de electricidad fotovoltaica para Alcantarilla Tecnología fotovoltaica: Potencia pico instalada: Inclinación de módulos: Orientación de módulos: Localización: Elevación: Pérdidas por temperatura: Pérdidas por reflectancia angular: Otras pérdidas (inversor.. cables.s.
Tabla con las producciones estimadas diarias, mensuales y anuales
diaría kWh/día Enero 48,6 Febrero 60,2 Marzo 78,9 Abril 88,5 Mayo 101 Junio 106 Julio 106 Agosto 95,5 Septiembre 82,3 Octubre 66,4 Noviembre 47 Diciembre 43,3 MEDIA ANUAL 77 PRODUCCCIÓN ANUAL KWH
Producción kWh/mes 1.510 1.680 2.450 2.660 3.140 3.180 3.290 2.960 2.470 2.060 1.410 1.340 2.346 28.150
Radiación diaria media (kWh/día)
Energía diaria generada (kWh/día)
Energía total generada (kWh) 365 días * 77 Kwh/día 28.150,00 Kwh/año
Prima económica (€) 0,34 €/kwh 9.008,00 €/año
TOTAL CORREGIDO SEGÚN P.R.O.P.
3,85 horas * 20 Kw 77 77 Kwh/día
BALANCE MEDIOAMBIENTAL CANTIDADES QUE SE DEJAN DE EMITIR A LA ATMÓSFERA
CO2 (Tm)
SOx(kg)
Con los detalles aportados en este proyecto eléctrico, se entienden definidas las obras e instalaciones de la planta solar fotovoltaica proyectada, para que se ajuste a las directrices que marcan los reglamentos al respecto.
Alcantarilla, enero de 2010
Ingeniero Técnico Industrial Municipal Fdo.- José Luis Aulló Rubio
José Luis Aulló Rubio PÁGINA 20 ..061.12 1 Ud. de acuerdo a lo 2.80 Alcantarilla. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 3.08 1 120 1 Ud. Ud. PRESUPUESTO MEDICIÓN UD CONCEPTO PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Obra civil para colocación de estructura y caja de medida en caso de PRECIO IMPORTE 1 Ud.60 1 Ud.60 5.00 64.00 300.362.362.ILTMO.08 2.966. de medida. de acuerdo a la memoria del presente proyecto Inversor solar Max 20S o similar Módulo HG185 Himin Solar o similar Aparato de medida bidireccional de energía eléctrica.00 11.543. 11.12 3.543.00 536.50 300. de acuerdo a la memoria del presente proyecto Conjunto de protecciones eléctricas para la instalación.380.320. enero de 2010 Ingeniero Técnico Industrial Municipal Fdo.061. puesta a tierra. Ud. incluida la 3.00 estipulado por la compañía eléctrica TOTAL 86.320. ser necesario Línea de cableado de paneles a inversores y de inversores a cuadro 5.
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA PLIEGO DE CONDICIONES PÁGINA 21 .
T. UNE-20432. El tipo de cable que se empleará será RV-K 0..6/1 kV. PLIEGO DE CONDICIONES 4.ILTMO. ni pretender proyectos adicionales. servir de pretexto al contratista la baja en subasta. cuyas características técnicas son las que se muestran a continuación: Flama: No propagador de llama. y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98% al 100%. Irán provistos de baño de recubrimiento de PÁGINA 22 . autorizado para el ejercicio de la actividad según lo establecido en la correspondiente Instrucción Técnica Complementaria del R.1 (IEC-332. contando para ello con instalador Autorizado en Baja Tensión. por tanto. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 4. según se indica en Memoria.2. Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas.1) Conductor de Cu: Clase 5 Aislamiento: Cubierta: XLPE PVC Temperatura máxima de utilización: 90 °C Características constructivas: UNE-21 123 (P-2) Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme.B. de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 4. sin perjuicio de su posible proyecto y dirección de obra por técnicos titulados pertenecientes a dicha empresa instaladora. y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. no pudiendo. para variar esa esmerada ejecución ni la primerísimo calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA Las instalaciones eléctricas de baja tensión serán ejecutadas por la empresa instaladora autorizada.E. 4.1 CONDUCTORES ELÉCTRICOS Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto. Planos y Presupuesto.
apartado 1. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión para la parte de continua no podrá ser superior al 1. Los conductores de sección igual o superior a 6 mm² deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate. en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación.2.2. Esta operación se efectuará dos veces. que deberá resistir la siguiente prueba: a una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo. Gris o Negro para las fases y Amarillo-Verde para los de protección. Caída de tensión en servicio. La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente. Para la selección de la sección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los siguientes criterios: Intensidad máxima admisible. y tendrán una sección mínima a la fijada en la tabla 2 de la ITC-BT-18.088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. se elegirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante. después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. los colores de los recubrimientos serán Azul para el neutro. PÁGINA 23 . AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA estaño. en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga. adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor. Marrón.5% y para la parte de alterna no podrá ser superior al 1. Como intensidad se tomará la propia de cada generador fotovoltaico. 4. partiendo de las intensidades nominales así establecidas.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES Para la identificación de los conductores en la parte de corriente continua se marcarán de forma permanente el positivo de color Rojo y el negativo de color Azul. a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorhídrico de 1.ILTMO.2 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior. 4.5%.
ILTMO. etc. El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. UNE-EN 50. PÁGINA 24 . Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos.086-2-2: Sistemas de tubos curvables. con unas características mínimas indicadas en ITC-BT-21.086-2-4. Sus características mínimas serán las indicadas en ITCBT-21.086-2-1: Sistemas de tubos rígidos. curvables o flexibles. los tubos protectores podrán ser rígidos. Para los tubos enterrados. los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables.4 CANALIZACIONES Los tubos protectores pueden ser: Tubo y accesorios metálicos Tubo y accesorios no metálicos Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60. asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. se pueda proceder en todo momento a reparaciones.2. En las canalizaciones superficiales. UNE-EN 50. las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y elementos. La denominación se realizará en función del diámetro exterior. se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE). 4. La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas. Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: UNE-EN 50. las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo. Para el resto de los tubos. transformaciones.086-2-4: Sistemas de tubos enterrados.423. En las canalizaciones empotradas. UNE-EN 50.086-2-3: Sistemas de tubos flexibles.
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no. destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida. se tendrá en cuenta lo dictado en ITC-BT-21. etc. soportes. en función del número y la sección de los conductores a conducir. galvanizado por inmersión. Las canalizaciones para instalaciones superficiales tendrán unas características mínimas señaladas en apartado 3 de ITC-BT-21. En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores. PÁGINA 25 . en N/m. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las señaladas en ITC-BT-21. uniones. El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad. Los tubos en canalizaciones enterradas presentarán las características señaladas en ITC-BT-21. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible. cambios de plano. En general. siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La bandeja y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión. No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura. tomas de corriente. y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales. etc. en función de la anchura y de la distancia entre soportes. así como las características mínimas según el tipo de instalación. Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como “canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas”. unipolares o multipolares según norma UNE 20.460-5-52. En bandeja o soporte de bandejas. sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta. a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA En las canalizaciones al aire. El diámetro exterior mínimo de los tubos. tes. destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores. Todos los accesorios como codos. se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21. debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo. dispositivos de mando y control. con incrementos de 100 en 100 mm..ILTMO. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. reducciones. tendrán la misma calidad que la bandeja.
por lo menos. Para gobierno y maniobra de cada uno de los inversores que se instalen. los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos. y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. deberán emplearse prensaestopas adecuados.2. a una vez y media el diámetro del tubo mayor. elementos de seccionamiento en la parte de corriente continua y un interruptor de corte en la parte de corriente alterna que garanticen la ausencia de tensión en bornas de cada inversor 4. En ningún caso se permitirá la unión de conductores. por medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal.1 Cuadros eléctricos Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. mediante contratuercas y casquillos. 4. como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión. sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg.2. Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida.6 APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA Las únicas maniobras posibles en las centrales solares fotovoltaicas son las de puesta en marcha y parada de los Inversores que forman el generador fotovoltaico. con un mínimo de 40 mm. se dispondrán además de los correspondientes elementos de protección. Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 4. el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm.ILTMO.2. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento PÁGINA 26 . de empalme y de paso.2. Su profundidad será igual.7 APARATOS DE PROTECCIÓN 4. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes.5 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente incombustible o metálicas. después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.7.
en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada. completamente estancos al polvo y la humedad. PÁGINA 27 . y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor. Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto. Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos. Todos los componentes interiores.ILTMO. serán accesibles desde el exterior por el frente. adecuada para el montaje sobre el suelo. según ITC-BT-24. mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada. ensamblados y cableados totalmente en fábrica. con la parte frontal transparente. Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. y en particular: los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación. Las variaciones máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). aparatos y cables. Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable. la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico. Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o. La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio. Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar. Alternativamente. El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables desde el exterior. y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío. Los cuadros serán diseñados para servicio interior. en su defecto. para evitar la entrada de polvo.
así como el signo indicador de su desconexión. de corte omnipolar.2. PÁGINA 28 . con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos. los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos. Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. No obstante. según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. condiciones de instalación. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA - el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones.7. El accionamiento será manual o eléctrico. no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo. limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.2 Interruptores automáticos En el punto de interconexión.3 Fusibles Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura. en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. En la salida de generación de corriente alterna de cada uno de los inversores instalados se colocarán dispositivos de protección contra sobreintensidades adecuados a las intensidades nominales que marca el fabricante del inversor. sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. En general. 4. La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar. así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección.ILTMO. se colocará el cuadro general de mando y protección. Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. 4. será selectivo con los interruptores situados aguas abajo. Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad de ruptura y de acción rápida. tras él. El interruptor de entrada al cuadro.7. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento.2.
4. y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. según UNE20.ILTMO. abrir las envolventes o quitar partes de éstas.. bien. No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos. Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual: PÁGINA 29 . se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. Cuando sea necesario suprimir las barreras.2. el grado de protección IP XXB. si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB. como mínimo.324. esto no debe ser posible más que:   bien con la ayuda de una llave o de una herramienta.  bien. después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes. Protección por medio de barreras o envolventes: Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean.7. deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.4 Interruptores diferenciales 1º. que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles.La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: Protección por aislamiento de las partes activas: Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA Se dispondrán sobre material aislante e incombustible. teniendo en cuenta las influencias externas. Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos. no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia ≤ U donde: Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.ILTMO.7. Esta medida consiste en impedir. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual.La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación".5 Seccionadores Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial residual asignada. Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0. cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA.7. U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 2º.2. que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo.2.6 Mecanismos y tomas de corriente Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente. Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de PÁGINA 30 . Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. ambas independientes de la acción del operador. en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. La tensión límite convencional es igual a 50 V. 4. valor eficaz en corriente alterna.7. se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.. después de la aparición de un fallo. 4. deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.
y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.ILTMO. Por la misma razón la orientación del campo será Sur sin ninguna desviación. Las partes metálicas de la estructura estarán conectadas a la toma de tierra de la instalación. especificadas para cada uno de ellos. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones. cumplirán con lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE para instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.3 ESTRUCTURA La estructura para el soporte de los módulos se realizará en aluminio-magnesio y se fijará en el tejado del titular. su recepción se realizará comprobando sus características aparentes. PÁGINA 31 . Con ella se le dará al campo fotovoltaico una inclinación adecuada respecto de la horizontal para optimizar el rendimiento del mismo en función de la latitud del emplazamiento.000 maniobras de apertura y cierre. 4. en este caso esa inclinación será de 30º aproximadamente. en su revisión vigente de Octubre de 2002. normas y disposiciones. las Normas UNE. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Toda la tornillería será de acero inoxidable. 4.000 voltios. Serán del tipo cerrado y de material aislante. así como las correspondientes Normas y disposiciones vigentes relativas a su fabricación y control industrial o en su defecto. según normativa MV-106. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales. así como todos los utilizados en su instalación.8 Elementos fotovoltaicos La totalidad de los elementos que conforman la Central Solar Fotovoltaica. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA tomar una posición intermedia. montaje y mantenimiento. 4. con su carga nominal a la tensión de trabajo. Su construcción será tal que permita realizar un número total de 10.2.4 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en el Reglamento Electrotécnico para B..T.
· Funcionamiento del pequeño interruptor automático * Abierto el pequeño interruptor automático.T. deberá actuar en cada uno de ellos el correspondiente PIA. El mantenimiento será realizado por una Empresa Instaladora que haya estado acreditada por IDAE para realizar y mantener Instalaciones Fotovoltaicas. · Pruebas de puesta en marcha * Se realizarán las pruebas y verificaciones que marca el P.6 CONDICIONES DE USO.6. conectar.T. se conectarán los receptores uno por uno. MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 4. IDAE 2002 en diferentes momentos del día poniendo especial atención al cumplimiento de las protecciones de funcionamiento en Isla y el tiempo de rearme de las protecciones incluidas en los Inversores. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 4.1 Mantenimiento De acuerdo a lo exigido en el P. durante un tiempo no inferior a 5 minutos. Independientemente de las anteriores labores de mantenimiento se realizarán los siguientes trabajos: · CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: PÁGINA 32 . durante los que no deberá actuar el interruptor diferencial. 4. los alvéolos de fase y neutro en la base de toma de corriente más alejada del Cuadro General de Distribución. * Puesta la instalación interior en tensión.5 VERIFICACIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS Se efectuarán las pruebas específicas necesarias. · Corriente de fuga * Cerrando el interruptor diferencial y con tensión en los circuitos. realizando esta operación en los distintos circuitos y líneas derivadas.C. * A continuación.C. deberá actuar el diferencial. IDAE 2002.ILTMO. así como los diferentes controles que a continuación se relacionan: · Funcionamiento del interruptor diferencial * Puesta la instalación interior en tensión. se realizarán como mínimo 2 revisiones anuales completas de todos los elementos que componen la Central Solar Fotovoltaica. se cierra el pequeño interruptor automático. mediante un puente. accionar el botón de prueba estando el aparato en posición de cerrado. incandescente. conectar en una base para toma de corriente el conductor de fase con el de protección a través de una lámpara aconsejable de 25 W.
éste lo hará constar mediante certificado. Igualmente. así como durante el mantenimiento de la misma. que entre cada conductor de tierra y entre cada dos conductores. emitirá un certificado donde se acredite que toda la instalación se ha realizado de acuerdo con el correspondiente proyecto. haciéndose las comprobaciones específicas por instalador autorizado por la Consejería de Industria.8 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN Al finalizar la instalación. mediante inspección visual.7 CONDICIONES DE SEGURIDAD Durante la fase de realización de la instalación. se medirá la resistencia tierra y se comprobará que no sobrepase el valor prefijado. En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. no deberá ser inferior de 250. 4. Energía y Minas. · INSTALACIÓN INTERIOR: Cada cinco años se comprobará el aislamiento de la instalación interior. 4. éstas deberán de estar dotadas de aislamiento clase II (como mínimo).ILTMO. los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas. si se hubiera realizado alguna modificación. con la arqueta y la continuidad de la línea que las une. verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión. así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protege. PUESTA A TIERRA: Cada dos años y en la época en que el terreno esté más seco. PÁGINA 33 . así mismo se comprobará. Se cumplirán todas las disposiciones generales que le sean de aplicación de la legislación vigente. por razones que el técnico responsable hubiere considerado oportunas sobre el proyecto original. Todo ello de acuerdo con los modelos en vigor que dictamine la Dirección General de Industria. En cada uno de los tres puntos se reparan los defectos encontrados. el estado frente a la corrosión de la conexión de la barra de puesta a tierra. utilizándose herramientas aisladas y guantes aislantes.000 Ohmios. el técnico autor del proyecto de instalación. contactos indirectos y directos. Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos.
4. en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. control y seguridad. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación. deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución. llevará un libro de órdenes debidamente registrado. Alcantarilla. enero de 2010 Ingeniero Técnico Industrial Municipal Fdo. el técnico director de la instalación. donde anotará las órdenes y observaciones realizadas al instalador durante las preceptivas visitas de supervisión efectuadas a la instalación durante su ejecución.ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 4.. Con lo expuesto y a la vista de los planos que se acompañan. bien sea por causa de averías o para efectuar modificaciones en la misma.9 LIBRO DE ÓRDENES Durante la ejecución de la presente instalación. sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen.José Luis Aulló Rubio PÁGINA 34 . considera el técnico que suscribe haber descrito las instalaciones de referencia. utilizando materiales de características similares a los reemplazados.10 LIBRO DE MANTENIMIENTO Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación.
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PÁGINA 35 .ILTMO.
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 5.D.. Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R. La duración estimada de la obra es superior a 30 días o se emplea a más de 20 trabajadores simultáneamente. relación de los riesgos que no pueden eliminarse. o una empresa y trabajadores autónomos. ANTECEDENTES. identificando las medidas técnicas necesarias para ello. por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 1627/1997. el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 1627/1997 se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.760 € (75 millones de pesetas). El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores/día Es una obra de túneles. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 5. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997. De acuerdo con el artículo 3 del R. galerías. De acuerdo con el artículo 7 del citado R. el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. conducciones subterráneas o presas. El Estudio Básico va dirigido a la eliminación de los riesgos laborales que pueden ser evitados y a la reducción y control de los que no pueden eliminarse totalmente con el fin de garantizar las mejores condiciones posibles de seguridad y salud para todo el personal que participe en la ejecución de las obras proyectadas. El citado Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales la Directiva 92/57/92 y del RD 39/97 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Así mismo mediante el RD 1627/97 se procede a la transposición al Derecho español de la Directiva 95/57/CEE por la que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporal o móvil. analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. si en la obra interviene más de una empresa. o más de un trabajador autónomo.ILTMO. Los supuestos previstos son los siguientes: El presupuesto de Ejecución por Contrata es superior a 450. el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el PÁGINA 36 . especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.D.1. establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo. identificando.D. de 24 de Octubre.
5. PÁGINA 37 . desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento. sobre Manipulación de cargas. Real Decreto 486/1997 de 14 de abril. sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. de prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas. y que se describe en la memoria del proyecto. sobre Utilización de Equipos de Trabajo. Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo. Vidrio y Cerámica (O.3.D. O.ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA Trabajo. sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 28-08-70. por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.2. Real Decreto 487/1997 de 14 de abril. en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes. 5. O. Este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995. sobre Señalización de seguridad en el trabajo. Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 28-07-77. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre. de Prevención de Riesgos Laborales. En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.994). CONDICIONES AMBIENTALES Todos los trabajos se realizarán en el interior del edificio objeto del proyecto. 1627/1997.M. Reglamento de los Servicios de Prevención. cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución de la obra y en el que se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato. Ley 32/1. en función de su propio sistema de ejecución de la obra. en el que se analizarán. en los títulos no derogados). Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1. de 8 de Noviembre.980.984.M. estudiarán. Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio. Ley 11/1. 4-07-83. Real Decreto 485/1997 de 14 de abril.M. Ordenanza de Trabajo de la Construcción.
no existe coincidencia en el tiempo. de modo que no se agrega al medio ambiente. En el caso de que esto no sea posible.D. etc. o una empresa y trabajadores autónomos. Servicios higiénicos Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. independientemente del tipo de obra. las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obras.4. se dispondrá de medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para ello. 5. 5. 5. se dispondrán de los medios necesarios que garanticen su existencia regular desde el comienzo de la obra. de acuerdo con el artículo 3 de R. Esta designación debería ser objeto de un contrato expreso. el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. si interviene más de una empresa en la ejecución del proyecto. Servidumbre y condicionantes No se prevén interferencias en los trabajos. Descripción de la obra y situación La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el documento de Memoria del presente proyecto.3.4. proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del emplazamiento de la obra.4.5.4. Si fuera posible. Suministro de agua potable El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de suministro en la región. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 5. en caso contrario.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA En este punto se analizan con carácter general. o más de un trabajador autónomo. 5. las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado. PÁGINA 38 .4.4. 5.ILTMO.2. Suministro de energía eléctrica El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la empresa constructora.4. zona. 1627/1997. puesto que si la obra civil y el montaje pueden ejecutarse por empresas diferentes. No obstante.
deberán contar obligatoriamente con la aprobación y autorización expresa del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS El proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos se llevará a cabo conforme a las especificaciones y condiciones técnicas que al respecto establece el Proyecto al que se adjunta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.7. el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesario para la ejecución de la obra. en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas (no existen en la obra que nos ocupa). El mantenimiento. dichas prescripciones quedarán complementadas. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. PÁGINA 39 . La recogida de materiales peligrosos utilizados (en la presente obra no existen) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. EQUIPOS Y MEDIOS Se seleccionan procedimientos.5. Elección del emplazamiento de los puestos de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales. Servicios afectados: No se afecta ningún servicio público 5. o en su caso modificadas. 5. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 5. con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad de y salud de los trabajadores. en cualquier caso.ILTMO. PROCEDIMIENTOS. por las instrucciones que determine el Ingeniero Director de Obra que. De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se aplicarán los principios de acción preventiva y en particular las siguientes actividades: Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.6. TIPOLOGIA Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR Quedan especificados en la memoria y pliegos de condiciones del Proyecto de Instalación Eléctrica en Baja Tensión al que se adjunta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. equipos y medios proporcionados en función de las características particulares de la obra y de las tecnologías disponibles de modo que se obtenga la máxima seguridad posible para los trabajadores que participen en la misma.
Guantes de cuero Guantes de goma fina Guantes de soldador Guantes dieléctricos Botas impermeables al agua y a la humedad Botas de seguridad de lona (clase III) Botas de seguridad de cuero (clase III) Botas dieléctricas Monos o buzos Trajes de agua Gafas contra impactos y antipolvo Gafas para oxicorte Pantalla de seguridad para soldador Mascarillas antipolvo Filtros para mascarillas Protectores auditivos Mandiles de soldador Polainas de soldador Manguitos de soldador Cinturón antivibratorio 5. Protecciones individuales Cascos: para todas las personas que participan en la obra. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. en función de la evolución de la obra. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA - La adaptación.ILTMO.2.8. Protecciones colectivas Pórticos protectores de líneas eléctricas PÁGINA 40 . 5.1.8.8. PROTECCIONES Y FORMACIÓN 5. del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. - La cooperación entre contratistas. incluso visitantes. subcontratistas y trabajadores autónomos.
puesta a tierra y cortocircuito de los cables PÁGINA 41 . Riesgos laborales evitables completamente La tabla siguiente contiene la relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra.8.ILTMO. van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen.3. subcontratistas y trabajadores autónomos adoptar las medidas pertinentes para la adecuada formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. apantallamiento de protección. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS 5.9.9. 5. RIESGOS EVITABLES Trabajos con presencia de tensión (media y baja tensión) MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS Corte del fluido. Formación Corresponde a los contratistas.1. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA - Vallas de limitación y protección Señales de tráfico Señales de seguridad Cintas de balizamiento Topes de desplazamiento de vehículos Barandillas Redes Lonas Soportes y anclajes de redes y lonas Cables de sujeción de cinturón de seguridad Anclajes de cables Casetas de operadores de máquinas Limitadores de movimiento de grúas Anemómetros Balizamiento luminoso Extintores Interruptores diferenciales Tomas y red de tierra Transformadores de seguridad 5.
Riesgos laborales no eliminables completamente Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados.2. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA Derivados de la rotura de instalaciones existentes OBSERVACIONES: Neutralización de las instalaciones existentes 5. y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra. y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.ILTMO. PÁGINA 42 .9.
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) No permanecer en el radio de acción de las máquinas Puesta a tierra en cuadros. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA TODA LA OBRA RIESGOS Caídas de operarios al mismo nivel Caídas de operarios a distinto nivel Caídas de objetos sobre operarios Caídas de objetos sobre terceros Choques o golpes contra objetos Trabajos en condiciones de humedad Contactos eléctricos directos e indirectos Cuerpos extraños en los ojos Sobreesfuerzos MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCION COLECTIVAS Orden y limpieza en los lugares de trabajos Recubrimiento o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas B. pértigas. etc) MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 4. de eficacia 21A – 113B Evacuación de escombros Escaleras auxiliares Información específica Cursos y charlas de formación EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) Cascos de seguridad Calzado protector Ropa de trabajo Ropa impermeable o de protección Gafas de seguridad Cinturones de protección del tronco Guantes para trabajos en tensión Elementos aislantes (Banqueta aislante.1.T.1 Grado Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Alternativa al vallado Permanente Frecuente Ocasional Para riesgos concretos Frecuente EMPLEO Permanente Permanente Permanente Con mal tiempo Frecuente Ocasional Permanente Frecuente GRADO DE EFICACIA OBSERVACIONES: PÁGINA 43 . masas y máquinas sin doble aislamiento Señalización de la obra (señales y carteles) Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia Extintor de polvo seco.ILTMO.
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 5. Se establece como obligatorio el uso del casco para todos los trabajadores y personal de la obra así como para toda aquella persona que visite la misma. También se indican a continuación las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. Los andamios móviles deberán asegurarse contra desplazamientos involuntarios.10. Tendrán las condiciones de estabilidad y solidez anteriormente señaladas. Así mismo quedarán protegidos y utilizados de modo que se evite que las personas caigan o estén expuestas a la caída de objetos.00 m irán equipados con barandillas resistentes de 90 con de altura equipadas con reborde de protección. 5. con carácter obligatorio. cinturones de seguridad con anclaje. y están por ello incluidos en el Anexo II del R. Los andamios. Andamios. Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo serán sólidos y estables teniendo en cuenta el número de trabajadores que los ocupen. Factores atmosféricos: Al objeto de proteger a los trabajadores se suspenderán los trabajos cuando las inclemencias atmosféricas sean tales que puedan comprometer su seguridad y su salud. estando incluidos en el Anexo II del R. pasamanos y protección intermedia. Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. Los materiales. equipos y herramientas deberán colocarse o almacenarse de forma que se evite su caída. 1627/97. las cargas máximas y su distribución y los factores externos que pudieran afectarles. implican riesgos eléctricos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores. En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores. RIESGOS LABORALES ESPECIALES Los trabajos necesarios para el desarrollo de las obras definidas en el Proyecto de referencia.D. Caídas de altura. cubiertas y otros se colocarán redes horizontales y se utilizarán.11. Caída de objetos. desplome o vuelco. se debe señalizar y respetar la distancia de seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad. En los trabajos de montaje de estructura. 1627/97.D. Graves caídas de altura En proximidad de líneas eléctricas de alta y media tensión. a PÁGINA 44 . MEDIDAS GENERALES PARA LA ELIMINACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS Estabilidad y solidez.ILTMO. Si los elementos no aseguran su estabilidad propia deberán adoptarse fijaciones apropiadas y seguras con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario. pasarelas y plataformas en las que el riesgo de altura de caída sea superior a los 2. Todos los andamios serán inspeccionados por persona competente antes de su puestas en servicio.
en función de los principios de la ergonomía. Se estará a los dispuestos en el Reglamento Electrotécnico e Instrucciones MIE BT complementarias.ILTMO. Instalaciones. en función de los principios de la ergonomía. Aparatos elevadores y accesorios de izado. Así mismo deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento y utilizarse correctamente por personal adecuadamente capacitado. instalarse y utilizarse correctamente. Los dispositivos de protección deben ser acordes a las condiciones de suministro. Instalación eléctrica. exposición a la intemperie. máquinas y equipos. Ataguías. Con el fin de evitar que caigan en las excavaciones o en el agua se dispondrán en el perímetro de éstas las correspondientes balizas. Se adoptarán las protecciones pertinentes contra contactos directos e indirectos mediante las correspondientes protecciones diferenciales y de tierras. en la medida de lo posible. potencia instalada y competencia de las personas que han de tener acceso a la instalación. período de utilización. Así mismo se adoptarán las protecciones contra riesgo de incendio y explosión. Se colocarán avisos o barreras para mantener a las personas y vehículos alejados de los tendidos eléctricos. Estarán a lo dispuesto en su normativa específica si bien deberán estar diseñados y construidos. No se prevén en la obra. Se estará a lo dispuesto en el RD 486/97 de 14 de abril. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA intervalos regulares en lo sucesivo y después de cualquier modificación. PÁGINA 45 . Deberá colocarse en los propios aparatos y de manera visible la indicación de la carga máxima que admiten. No obstante deberán ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que están destinados. verificarse y señalizarse claramente. sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. No se llevarán a cabo trabajos dentro del radio de 5 metros de cualquier tendido eléctrico aéreo. Los aparatos elevadores y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquéllos a los que están destinados. en la medida de lo posible. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo un tendido eléctrico que no pueda dejarse sin tensión se utilizará señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura de modo que se garantice en todo momento el alejamiento adecuado. Los vehículos irán equipados con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco y contra la caída de objetos. Las existentes antes del comienzo de la obra deben localizarse. mantenerse en buen estado de funcionamiento y ser anejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. Deberán mantenerse y verificarse con regularidad. Deberán ajustarse a su normativa específica si bien deberán estar diseñados y construidos. Estarán a lo dispuesto en su normativa específica. Escaleras de mano. Vehículos y maquinaria para manipulación de materiales. en su caso deberá procederse a dejar el tendido sin tensión. topes y señalizaciones. Así mismo deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento y utilizarse correctamente por personal adecuadamente capacitado. Instalaciones de distribución de energía.
Temperatura. En caso de peligro. salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. las vías y salidas de emergencia deberán quedar equipadas con alumbrado de emergencia autónomo. gases y vapores. se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente PÁGINA 46 . Ventilación. Polvo. teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y de las cargas físicas impuestas a los trabajadores. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA Vías y salidas de emergencia. El color de la luz artificial no alterará no influirá en la percepción de las señales o paneles de señalización. Los puntos de luz estarán colocados de forma que no suponga riesgo alguno para los trabajadores. todos los lugares de trabajo podrán evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. los locales y las vías de circulación en la obra tendrán. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que impida salirse de los raíles y caerse. cuando las circunstancias los permitan. los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. Las puertas mecánicas deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. Puertas y portones. Iluminación. Las vías de salida específicas de emergencia quedarán señalizadas conforme al RD 485/97. No se requieren medidas de protección colectiva dadas las condiciones particulares de la obra.ILTMO. Las situadas en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizadas de modo adecuado. En caso de avería del sistema de alumbrado. en la medida de los posible. de suficiente luz natural y tener iluminación artificial adecuada y suficiente. Las que se abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida volver a bajarse. Ruido. No se requieren medidas de protección colectiva dadas las condiciones particulares de la obra. la señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente para asegurar su duración durante toda la duración de la obra. Se facilitarán cascos de protección acústica para los trabajos de utilización de compresores neumáticos. Las condiciones particulares de la obra hace que no se requieran medidas concretas en relación con la ventilación. Los lugares de trabajo. las disponibilidad de aire limpio en cantidad suficiente para los trabajadores queda asegurada en cualquier caso sin necesidad de adoptar ninguna medida específica. no se prevé que en la obra se produzcan riesgos de inhalación de gases ni vapores ni presencia en atmósferas peligrosos. Los locales. En las inmediaciones de los portones destinados a la circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de peatones. Será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo. Deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. Las vías de salida de emergencia así como sus accesos y puertas no deben quedar obstruidas en ningún momento por objeto alguno de forma que deben poder utilizarse sin trabas en cualquier momento. Para casos específicos se facilitarán a los trabajadores mascarillas para protección contra polvo.
Locales de descanso. No se prevé que en la obra existan zonas de acceso limitado. No se requieren. Trabajadores minusválidos. Así mismo se dispondrá en la propia obra de un botiquín adecuadamente dotado con los productos al uso (algodón. yodo. agua oxigenada.). mercuro-cromo. Los trabajadores deberán disponer en la obra de agua potable y. Adecuadas a las cargas transportadas. Primeros auxilios. Los trabajadores deberán poder disponer en la propia obra de un local con al menos una mesa y asientos con respaldo con capacidad para acoger a todos los trabajadores que simultáneamente estén presentes en el trabajo. Ambulatorios. en su caso. Acceso a la obra y perímetro de la misma. de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. alcohol. lavabos y retretes. de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente. Los trabajadores deberán disponer en la propia obra de vestuarios. Mutualidades Laborales.) donde a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias. Serán utilizados por separado por hombres y mujeres. Los muelles deben tener al menos una salida y las rampas deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. Se deberá disponer en la obra. No obstante se adoptarán las medidas pertinentes para garantizar la evacuación. pasos de peatones.ILTMO. portones.. Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta. a fin de recibir cuidados médicos. Espacio de trabajo. Deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. tanto en los locales que ocupen como PÁGINA 47 . gasas. los vestuarios contarán con taquillas y bancos. Mujeres embarazadas y madres lactantes. Muelles y rampas de carga. Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios. etc. Las dimensiones del puesto de trabajo permitirán que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades. Agua potable y bebida. Servicios higiénicos. “tiritas”. taxis. corredores y escaleras. ambulancias. etc. y en sitio bien visible. teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. Vías de circulación y zonas peligrosas. etc. Las vías de circulación destinadas a vehículos se situarán a una distancia suficiente de las puertas. Mutuas Patronales. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abre automáticamente. Estarán señalizados claramente visibles e identificables. a los trabajadores minusválidos. Locales de alojamiento. en su caso. Las condiciones de la obra hacen que no sea exigible la existencia de local específico de primeros auxilios.
los previsibles trabajos posteriores. Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad. Grúas desplazables para limpieza. en las debidas condiciones de seguridad y salud.12. 5. La información a los trabajadores se llevará a cabo conforme al artículo 15. 1627/1997. PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES El apartado 3 del artículo 6 del R. Los elementos que se detallan a continuación son los previstos a tal fin: Ganchos de servicio. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA cerca de los puestos de trabajo. Se llevará el libro de incidencias conforme al artículo 13 del RD 1627/97. trampillas) Barandilla en cubiertas planas. Se llevará a cabo el aviso previo por parte del promotor a la autoridad laboral competente antes del inicio de los trabajos conforme a lo señalado en el artículo 18 del RD 1627/97 y con el contenido indicado en el anexo III de dicha norma. Las obligaciones de los contratistas y subcontratistas son las que señala el artículo 11 del RD 1627/97 siendo las de los trabajadores autónomos las indicadas en el artículo 12. Elementos de acceso a cubierta (puertas. si no proviene de la red de abastecimiento de la población Comidas. para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. en su caso. 5. establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día. CONDICIONES GENERALES El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será el ingeniero director de obra que al efecto designe el promotor.13. Ganchos de ménsula (pescantes) Pasarelas de limpieza. En el Proyecto se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud.D. PÁGINA 48 . también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. y que una vez colocados.ILTMO. Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y. Sus responsabilidades serán las que establece el artículo 8 del RD 1627/97.
José Luis Aulló Rubio PÁGINA 49 . etc. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios. Mutuas Patronales. taxis. Mutualidades Laborales..) donde a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. enero de 2010 Ingeniero Técnico Industrial Municipal Fdo. ambulancias. Se deberá disponer en la obra.. de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias. Ambulatorios.ILTMO. para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. y en sitio bien visible. etc. Alcantarilla.
banqueta aislante. Desenergizar el tramo mediante: apertura de lo aparatos de maniobra (interruptores automáticos. y se prohibirá la puesta en servicio de la instalación en caso de desconexión.T.T. se deberá seguir estrictamente el siguiente procedimiento (5 Reglas de Oro): 1. las condiciones establecidas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud del proyecto de Instalación Eléctrica en Baja Tensión. En todos los trabajos eléctricos en media tensión. Contactos con elementos candentes y quemaduras. sin previa conformidad del responsable de los trabajos. Para los trabajos eléctricos.T. SECCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA DE TRABAJO. Cortar todas las posibles alimentaciones de alta y baja tensión de los elementos en los que haya de intervenirse. se consideran los siguientes riesgos mas frecuentes: Contacto eléctrico directo e indirecto en A. CONDICIONES DE SEGURIDAD A LLEVAR A CABO EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES ELÉCTRICAS Se deberán respetar en todo momento. se tomarán las medidas preventivas y se utilizarán las protecciones colectivas e individuales necesarias. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA ANEXO 1. donde se numeran las disposiciones mínimas exigidas. casco. ENCLAVAMIENTO O BLOQUEO (si es posible) DE LOS APARATOS DE CORTE Y SEÑALIZACIÓN EN LOS MANDOS DE LOS APARATOS DE CORTE CON UN CARTEL QUE INDIQUE LA PROHIBICIÓN DE LA MANIOBRA. Como medidas previas a la realización de trabajos. se suprimirán los reenganches automáticos si existen. y B. ésta deberá informar por escrito a las partes implicadas en el trabajo. Deberá existir en todo momento. A LAS OBRAS EN INSTALACIONES Los trabajos en tensión deberán ser realizados por la Compañía Eléctrica no obstante. indicando exactamente lugar y hora de la desconexión. utilizando al menos. y B. coordinación con la empresa suministradora. de forma que estén bien definidas las maniobras a realizar. En caso de realizar trabajos en los que sea necesario que la Compañía Distribuidora deje sin tensión la instalación.T. guantes aislantes y gafas protectoras.ILTMO. Se establecerá una comunicación con el lugar de trabajo que permita cualquier maniobra de urgencia que fuera necesaria. que se han realizado las operaciones necesarias y que la instalación está sin tensión. Arco eléctrico en A. PÁGINA 50 . reenganches automáticos…) apertura VISIBLE de el/los seccionador/es correspondiente/s 2.
COLOCAR LAS PUESTAS A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO. los trabajos deberán ser interrumpidos inmediatamente. Mediante un detector de tensión adecuado para la red en la cual se está trabajando. en caso de existir. 5. 4. SEÑALIZAR LA ZONA DE TRABAJO. AISLANDO LA ZONA DE TRABAJO.ILTMO. entre conductor neutro y tierra. Si no se cumpliera alguna de las condiciones anteriores. se verificará que las tres fases están sin tensión. PÁGINA 51 . y no serán restablecidos hasta el cumplimiento estricto de todos los procedimientos. así como. VERIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE TENSIÓN EN LA RED. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 3.
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA ANEXO 1: PUNTO DE CONEXIÓN ANEXO 1: PUNTO DE CONEXIÓN PÁGINA 52 .
Escala: 1 : 663.PUNTO DE ENTREGA DE ENERGIA L-14 DEL CT MAR MENOR (904915020) 9023271056 20 KW FOTOV.7 IBERDROLA .
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA ANEXO 2: PLANOS ANEXO 2: PLANOS PÁGINA 53 .ILTMO.
Documents Similar To 15f. Centro Integral San Jose Obrero