Source: http://docplayer.it/50334623-Rapporto-di-classificazione-classification-report-dc01-cl-015f07.html
Timestamp: 2018-06-19 16:59:03+00:00
Document Index: 154849275

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'art 1', 'arte 1', 'art 1', 'arte 2', 'art. 2']

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT DC01/CL/015F07 - PDF
Download "RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT DC01/CL/015F07"
Concetta Pellegrini
1 RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT DC01/CL/015F07 Rapporto di classificazione di reazione al fuoco del prodotto Reaction to fire classification report of product... : MODULIT 500/LP MODULIT 338/LP Descrizione Description... : Vedi pag. 2 / see page 2 Per conto di On behalf of... : POLITEC POLIMERI TECNICI S.A. Indirizzo Address... : Via Lische, 5 CH-6855 Stabio - Svizzera Norma tecnica: EN Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco Technical standard: EN Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
2 1. DATI GENERALI / GENERAL DATA : Identificazione delle norme di riferimento / Standard reference identification: EN Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco EN Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests. EN ISO Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - parte 2 - innesco quando soggetto al diretto contatto della fiamma EN ISO Reaction to fire tests for building products - part. 2 -ignitability when subjected to direct impingiment of flame. EN Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - Prodotti edilizi escluse le pavimentazioni esposti ad un attacco termico di un singolo elemento in combustione EN Reaction to fire tests for building products _ Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item. 2. IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE / PROCEDURES IDENTIFICATION Procedura normalizzata / Standard procedure :... : Controllo calcoli e trasferimento dati / Calculation and data transfer check... : SI / YES SI / YES 3. DETTAGLI DEL PRODOTTO CLASSIFICATO / DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT 3.1 Natura e impiego / Nature and end use application : Il prodotto MODULIT 500/LP è definito come una lastra alveolare in policarbonato La sua classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego: The product MODULIT 500/LP is defined as a structured polycarbonate sheet Its classification is valid for the following end use application(s): Parete elemento disposto a coltello Wall Self standing wall Copertura Sospesa Ceiling Suspended 3.2 Descrizione / Description: Il prodotto MODULIT 500/LP è compiutamente descritto nei rapporti di prova in sussidio della classificazione elencati in 5.1 The product MODULIT 500/LP is fully described in the test reports in support of the classfication listed in DICHIARAZIONI / DECLARATIONS Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto indicato in copertina secondo le procedure stabilite nella norma EN / This classification report defines the classification assigned to the product mentioned on the cover in accordance with the procedures given in EN I risultati di prova contenuti nel presente rapporto di classificazione si riferiscono esclusivamente al campione provato Test results contained in this classification report relate only to the specimens tested. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l autorizzazione del Responsabile di Laboratorio The test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director. Pag / Pag 2
3 5. RAPPORTI DI PROVA E RISULTATI DI PROVA IN SUPPORTO DI QUESTA CLASSIFICAZIONE TEST REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION 5.1 Rapporti di prova / test reports Nome del laboratorio / Name of laboratory Nome del Committente / Name of sponsor Numero di Identificazione del rapporto di prova / Test report ref. No. Metodo di prova / test method CSI S.p.A. Politec Polimeri Tecnici S.A. DC01/807F06 EN CSI S.p.A. Politec Polimeri Tecnici S.A. DC01/808F06 EN ISO CSI S.p.A. Politec Polimeri Tecnici S.A. DC01/281F07 EN (*) (*) Questo rapporto di prova fa riferimento a prove dove è stato provato un campione per consentire l estensione a differenti colori dello stesso prodotto confermando la classificazione dei rapporti precedenti. (*) This test report refers to tests where only one specimen for each color has been tested to extend the certification to different colors of the same product confirming the old report classification. 5.2 Risultati di prova per prodotti da costruzione esclusi i pavimenti Test results for construction products except floorings Metodo di prova Parametro Numero di prove Test method Parameter Number of tests Parametri continui media / Continuous parameter EN ISO Attacco della fiamma in superficie Surface flame attack Applicazione 30 s / 30 s exposure Attacco della fiamma all estremità Edge flame attack Applicazione 30 s / 30 s exposure Gocce/parti accese / Flamig droplets/particle Fs 150 mm Fs 150 mm Innesco della carta da filtro/ Ignition of the filter paper Risultati / Results average Parametri di conformità / Compliance parameter N / N EN FIGRA 0,2MJ 3 113,6 FIGRA 0,4MJ 108,4 LFS < Edge THR600s [MJ] 5,3 SMOGRA [m 2 /s 2 ] 3 26,0 TSP600s [m 2 ] 139,4 Gocce/parti accese Flaming droplets/ particles 3 N / N Pag / Pag 3
4 6. CLASSIFICAZIONE E CAMPO DIRETTO DI APPLICAZIONE CLASSIFICATION AND DIRECT FIELD OF APPLICATION 6.1 Riferimenti e campo diretto di applicazione / Reference and direct field of application Questa classificazione è stata condotta conformemente alla clausola 8.2 della EN :2002. This classification has been carried out in accordance with clause 8.2 of EN : Classificazione / Classification Il prodotto MODULIT 500/LP in relazione al suo comportamento alla reazione al fuoco è classificato: The product MODULIT 500/LP in relation to its fire reaction behaviour is classified. B La classificazione aggiuntiva in relazione allo sviluppo di fumo è: The additional classification in relation to smoke production is: s1 La classificazione aggiuntiva in relazione alle gocce/particelle accese è: The additional classification in relation to flaming droplets/particles is: d0 Comportamento al fuoco Fire behaviour Il formato per la classificazione di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione eccetto i pavimenti è la seguente: The format of the reaction to fire classification for construction products except flooring is: Sviluppo di fumo Smoke production Parti infiammate Flaming droplets B - s 1 - d Campo di applicazione / Field of application Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego / This classification is valid for the following end use conditions: Senza supporto / appoggio Without support / backing Con cavità With gap Tipo di fissaggio: nessuno Type of fixings: none Pag / Pag 4
5 Questa classificazione è anche valida, per i seguenti parametri del prodotto / This classification is also valid,, for the following product parameters: Colore qualsiasi Colour any 7. LIMITAZIONI / LIMITATIONS 7.1 Restrizioni / Restrictions Questo rapporto di prova è valido sino alla data This classification report is valid until Avvertimento / Warning Questo documento non rappresenta un'approvazione di tipo od una certificazione del prodotto This document does not represent type approval or certification of the product. DATA Date IL RESP. Divisione Costruzioni Division Head IL RESP. DEL CENTRO Managing Director 20/04/2007 Ing. Mele P. Cau Pag / Pag 5
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE CERTIFICATION - CPD (Construction Products Directive)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE CERTIFICATION - CPD (Construction Products Directive) Nome e indirizzo registrato del produttore: Manufacturer / Operational Site: STABILE SPA Via Fratelli Kennedy, 1 21055
0017/DC/ACU/05 10/05/2005
Costruzioni Fisica Tecnica 007/DC/ACU/05 0/05/005 Polygran E905 Pannello composto da gomma, naturale e sintetica, e da resina poliuretanica M.A.I.A. S.r.l. Zona Industriale Settore 5 I-070 Olbia (SS) UNI
ALLUMINIO e ORO per ESTERNO MRK
MRK-010-0563 ALLUMINIO e ORO per ESTERNO TEST DI INVECCHIAMENTO ACCELERATO: Invecchiamento accelerato Tutti i campioni vengono sottoposti all irraggiamento di lampade allo xenon ed a cicli umido/secco
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL N CE-1370-PED-H-ATV ITA
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL N CE-1370-PED-H-ATV 001-15-ITA Bureau Veritas Italia Spa, agendo nell ambito della notifica (numero dell organismo
RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO PER UN SISTEMA DI SIGILLATURA DI GIUNTI LINEARI IN CONFORMITÀ ALLA UNI EN 13501-2: 2007 + A1:
Progetto in inchiesta pubblica PROGETTO C CEI-UNEL 20-.
N O R M A I T A L I A N A C E I 1 Data Scadenza Inchiesta C. 1174 16-05-2016 Data Pubblicazione 2016- Classificazione CEI-UNEL 20-. Titolo Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento
Le materie plastiche: criteri di selezione per l uso in prodotti finiti
Le materie plastiche: criteri di selezione per l uso in prodotti finiti Ilaria Nicoli Sales Account Executive Roberta Zaffaroni Engineering Team Leader 15 Novembre 2007 Copyright 1995-2007 Underwriters
LOG CARD ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE - FILLING INSTRUCTION. Campo Box SEZIONE 1 SECTION 1. Denominazione del Part Number 1 Part number nomenclature
SEZIONE 1 TESTATA SECTION 1 HEADER Denominazione del Part Number 1 Part number nomenclature Part Number 2 Part number Serial Number 3 Serial number Denominazione del costruttore (Fornitore / Ente Agusta)
Circuit variants for electrovalve connectors Varianti circuito nei connettori per elettrovalvole
Circuit variants for electrovalve connectors arianti nei connettori per elettrovalvole Single electrovalve connectors data sheets contain only the most requested s, in these pages are listed many others
95 FAMILY RICAMBI ALTERNATIVI PER MOTORI SAME SLH NON ORIGINAL PARTS FOR SAME SLH ENGINES REL
GRUPPO 9955 61 9955 FAMIILY RIICAMBII ALTERNATIIVII PER MOTORI SAME SLH NON ORIIGIAL PARTSS FOR SAME SLH ENGES REL 905 Questo catalogo contiene dati ed informazioni provenienti dalla pluriennale esperienza