Source: https://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/0%3A172694%2C16.html
Timestamp: 2020-04-09 12:55:17
Document Index: 95113336

Matched Legal Cases: ['§ 15', '§ 15', '§ 15', '§ 23', '§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 16', '§ 17', '§ 18', '§ 19', '§ 20', '§ 21', '§ 22', '§ 23', '§ 24', '§ 25', '§ 26']

Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen (Garagen- und S... | Schriften | arbeitssicherheit.de Dokument der Schriften-Bibliothek | arbeitssicherheit.de
Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen (Garagen- und S...
§ 15 GaStplVO, Lüftung
§ 15 GaStplVO
Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen (Garagen- und Stellplatzverordnung - GaStplVO)
Titel: Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen (Garagen- und Stellplatzverordnung - GaStplVO)
Amtliche Abkürzung: GaStplVO
Referenz: 21072021200000
§ 15 GaStplVO – Lüftung
(2) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen mit geringem Zu- und Abgangsverkehr wie Wohnhausgaragen, genügt abweichend von Absatz 1 eine natürliche Lüftung durch Lüftungsöffnungen oder über Lüftungsschächte. Die Lüftungsöffnungen müssen
Die Lüftungsschächte müssen untereinander in einem Abstand von nicht mehr als 20 m angeordnet sein. Lüftungsschächte mit einer Höhe von nicht mehr als 2 m müssen einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 1.500 cm2 je Einstellplatz und, wenn sie eine Höhe von mehr als 2 m haben, einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 3.000 cm2 je Einstellplatz haben.
(3) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen genügt abweichend von Absatz 1 eine natürliche Lüftung, wenn im Einzelfall nach dem Gutachten eines nach Bauordnungsrecht anerkannten Sachverständigen zu erwarten ist, dass der Mittelwert des Volumengehalts an Kohlenmonoxid in der Luft, gemessen über jeweils eine halbe Stunde und in einer Höhe von 1,50 m über dem Fußboden (CO-Halbstundenmittelwert), auch während der regelmäßigen Verkehrsspitzen im Mittel nicht mehr als 100 ppm (= 100 cm3/m3) betragen wird, und wenn dies auf der Grundlage von Messungen, die nach Inbetriebnahme der Garage über einen Zeitraum von mindestens einem Monat durchzuführen sind, von einem nach Bauordnungsrecht anerkannten Sachverständigen bestätigt wird.
(6) Geschlossene Großgaragen mit nicht nur geringem Zu- und Abgangsverkehr müssen CO-Anlagen zur Messung und Warnung (CO-Warnanlagen) haben. Die CO-Warnanlagen müssen so beschaffen sein, dass die Benutzer der Garagen bei einem CO-Gehalt der Luft von mehr als 250 ppm über Lautsprecher und durch Blinkzeichen mit deutlicher Aufschrift dazu aufgefordert werden, die Garage mit dem Fahrzeug zügig zu verlassen oder bei Fahrzeugen im Stand die Motoren abzustellen. Die CO-Warnanlagen müssen an eine Ersatzstromquelle angeschlossen sein. Während der Warnungen müssen die Garagenausfahrten offen gehalten werden.
(9) § 23 Abs. 5, auch in Verbindung mit Abs. 8, DVO-NBauO ist nicht anzuwenden.
§ 1 GaStplVO, Begriffe
§ 2 GaStplVO, Zu- und Abfahrten
§ 3 GaStplVO, Rampen
§ 4 GaStplVO, Einstellplätze und Verkehrsflächen
§ 5 GaStplVO, Lichte Höhe
§ 6 GaStplVO, Tragende Bauteile, aussteifende Bauteile und raumabschließende Bau...
§ 7 GaStplVO, Außenwände
§ 8 GaStplVO, Trennwände und sonstige Innenwände, Tore, Einbauten
§ 9 GaStplVO, Brandwände
§ 10 GaStplVO, Stützen
§ 11 GaStplVO, Rauchabschnitte
§ 12 GaStplVO, Verbindungen zu Garagen und zwischen Garagengeschossen
§ 13 GaStplVO, Rettungswege
§ 14 GaStplVO, Beleuchtung
§ 16 GaStplVO, Feuerlöschanlagen, Rauch- und Wärmeabzug
§ 17 GaStplVO, Brandmeldeanlagen
§ 18 GaStplVO, Bauvorlagen, Feuerwehrpläne
§ 19 GaStplVO, Betriebsvorschriften für Garagen
§ 20 GaStplVO, Abstellen von Kraftfahrzeugen in anderen Räumen als Garagen
§ 21 GaStplVO (weggefallen)
§ 22 GaStplVO, Ausnahmen und weiter gehende Anforderungen
§ 23 GaStplVO, Ordnungswidrigkeiten
§ 24 GaStplVO, Bestehende Garagen
§ 25 GaStplVO, Übergangsvorschriften
§ 26 GaStplVO, In-Kraft-Treten