Source: http://docplayer.fr/1243792-Corps-d-etat-n-06-plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation-creche-38-berceaux.html
Timestamp: 2017-07-25 15:26:28+00:00
Document Index: 122454295

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', "l'article 42", 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

CORPS D ETAT N 06 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION CRECHE 38 BERCEAUX - PDF
Download "CORPS D ETAT N 06 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION CRECHE 38 BERCEAUX"
1 PHASE APD INDICE A CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES CORPS D ETAT N 06 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION CRECHE 38 BERCEAUX Ville de THOIRY Juin 2013 INDICE A MC2 SOMMAIRE I. SPECIFICATIONS GENERALES... 2 I.1. OBJET DU DESCRIPTIF... 2 I.2. ETENDUE DES TRAVAUX... 2 I.3. CONSTITUTION DU DOSSIER... 3 I.4. NORMES ET REGLEMENTS... 3 I.5. LIMITES DES PRESTATIONS... 4 I.6. CONTACT AVEC LES SERVICES HABILITES... 6 I.7. MISE EN OEUVRE... 7 I.8. RESERVATION... 7 I.9. CONTROLES ET ESSAIS... 7 I.10. PROTECTION ACOUSTIQUE, ISOLATION ANTI-VIBRATILE... 7 I.11. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE... 7 I.12. CHOIX DU MATERIEL... 8 II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES... 9 ET BASES DE CALCULS PLOMBERIE SANITAIRE... 9 II.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES... 9 II.2. BASES DE CALCULS... 9 II.3. FAÇONNAGE DES CANALISATIONS II.4. PURGE II.5. DILATATION II.6. CALORIFUGE II.7. PEINTURE II.8. CANALISATIONS EN TUBE CUIVRE II.9. CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION II.10. SUPPORTAGE TUBE PVC PRESSION II.11. CANALISATIONS EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (PER) II.12. ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES II.13. CHUTES ET EVACUATIONS PVC II.14. VENTILATION PRIMAIRE DES DESCENTE II.15. ESSAIS HYDRAULIQUES II.16. DESINFECTION DES TUYAUTERIES II.17. ETIQUETAGE II.18. CLASSEMENT DE LA ROBINETTERIE III. DESCRIPTIF CRECHE PLOMBERIE SANITAIRE III.1. DISTRIBUTION D'EAU FROIDE III.2. ATTENTES ET ROBINETS DE PUISAGES III.3. EAU CHAUDE SANITAIRE III.4. EAU CHAUDE SANITAIRE MITIGEE III.5. RESEAUX D'EVACUATIONS D'EAUX USEES III.6. ATTENTES EAUX USEES III.7. APPAREILS SANITAIRES III.8. EXTINCTEURS IV. ESSAIS PLOMBERIE SANITAIRE IV.1. MISE EN SERVICE ET ESSAIS V. BASES DE CALCULS CHAUFFAGE VENTILATION V.1. BASE DE CALCULS VI. NOTES DE CALCULS CHAUFFAGE VENTILATION VI.1. PREDIMENSIONNEMENT DES EQUIPEMENTS VI.2. SURPUISSANCE... 253 78770 THOIRY Page 1 VII. DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS CHAUFFAGE VII.1. DESCRIPTIF GENERAL DU PRINCIPE DES INSTALLATIONS VII.2. ALIMENTATION GAZ VII.3. PRODUCTION D EAU CHAUDE VII.4. PRODUCTION D EAU CHAUDE SANITAIRE VII.5. ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES VII.6. CIRCULATEURS VII.7. EXPANSION VII.8. ALIMENTATION EAU FROIDE CHAUDIERE VII.9. RESEAU DE DISTRIBUTION EAU CHAUDE VII.10. CHAUFFAGE PAR RADIATEUR VII.11. PLANCHER CHAUFFANTS VII.12. ETIQUETAGE VII.13. TRAITEMENT D AIR NEUF DOUBLE FLUX CRECHE VII.14. DIFFUSION ET EXTRACTION D AIR VII.15. VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE DES SANITAIRES VII.16. GAINES DE VENTILATION VII.17. DIVERS VII.18. TRAITEMENT ACOUSTIQUE ET ANTIVIBRATOIRE VII.19. ELECTRICITE VIII. ESSAIS ET CONTROLES VIII.1. ESSAIS VIII.2. VERIFICATION ET CONTROLE DU MATERIEL FIN DU DOCUMENT... 474 78770 THOIRY Page 2 I. SPECIFICATIONS GENERALES En cas de contradiction avec ce chapitre, le CCAG et le préambule restent prédominants. I.1. OBJET DU DESCRIPTIF L'étendue des travaux faisant l'objet du présent lot concerne les installations de Plomberie Sanitaire, chauffage et ventilation d une crèche située à THOIRY Le bâtiment est classé ERP type R 5 ème catégorie MAITRE D'OUVRAGE SIVU DE LA CRECHE INTERCOMMUNALE THOIRY 3, place de la Fontaine THOIRY ARCHITECTE : ANNE PINELLI ARCHITECTE 14 boulevard de la Chapelle PARIS ETUDE DU PRESENT CE M.C.I 81 Route Nationale - BP PUSIGNAN CEDEX Fax I.2. ETENDUE DES TRAVAUX La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes, façades et détails divers établis par le bureau d'études et l'architecte, le présent descriptif complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des ouvrages et leur mise en œuvre. Les travaux du présent lot comprennent : - Les réseaux de distribution d'eau froide depuis le compteur général d'eau de ville situé en limite de propriété. - La production et la distribution d'eau chaude sanitaire - Les appareils sanitaires. - Les réseaux d'évacuation d'eaux usées et eaux vannes de l'ensemble de l'opération. - Les extincteurs - L'alimentation en gaz de la chaudière - La chaudière assurant le chauffage et la production d eau chaude sanitaire - Le chauffage par radiateurs - Le chauffage par plancher chauffant - La ventilation double flux - La ventilation mécanique contrôlée de l ensemble des sanitaires vestiaires.5 78770 THOIRY Page 3 I.3. CONSTITUTION DU DOSSIER Le présent dossier comprend : - Le CCAG dans sa dernière édition - Le CCTP tous corps d'état, dont fait partie le présent document - Les plans techniques dressés par le BET MCI PS 00 Légende Plomberie Sanitaire PS 01 RDC Plomberie Sanitaire PS 02 Jardin Plomberie Sanitaire CHVE 00 Légende Chauffage Ventilation CHVE 01 RDC Chauffage Ventilation - Le dossier complet des plans de l'architecte. I.4. NORMES ET REGLEMENTS Les installations seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente, à tous les DTU (cahier des charges et règles de calcul), aux avis techniques sur les matériaux et matériels. Ne seront donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les organismes de contrôle et notamment en cas d'application des règlements de sécurité, des normes, des textes de lois et des règles de l'art en vigueur un mois avant la remise de l'offre par l'entreprise. Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause et en particulier des textes réglementaires référencés ci-après. Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude d'appel d'offres (un mois avant la date de celui-ci), il appartiendrait à l'adjudicataire sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maître d'œuvre par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant également les conséquences techniques et financières résultant de cette modification. L entreprise devra répondre intégralement : - Aux exigences des Etablissements publics ayant juridiction selon la loi française. - Aux règlements de sécurité relatifs au type d activité - Aux spécifications des Compagnies d assurances. - Aux règlements et recommandations des Associations agréées ou professionnelles :. AFNOR (Association Française de Normalisation). UT (Union Technique de l Electricité). COPREC (Comité des Organismes de Prévention de Contrôle technique). CONSUEL (Comité National pour la Sécurité des Usagers d électricité) - Aux attendus du Permis de Construire - Aux prescriptions du bureau de contrôle - Aux règles de l Art En particulier - NF P à code des conditions minima des travaux de plomberie. - NF C travaux d'électricité. - NF D systèmes d'évacuation, siphons, bondes de vidage. - Circulaire du 09 août 78. Révision du règlement sanitaire départemental type. - DTU 60.1 et additifs constituant le cahier des charges relatif aux travaux de plomberie sanitaire.6 78770 THOIRY Page 4 - DTU règles de calculs des installations de plomberie sanitaire. - DTU règles générales de mise en œuvre des canalisations d'eau chaude ou d'eau froide sous pression et des canalisations d'évacuation d'eaux usées et eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments. - DTU et mise en œuvre des canalisations. - DTU 60.5 Canalisation en cuivre - DTU 70.1 travaux d'électricité en habitation. - Arrêté du 6 octobre 1978 modifié le 30 mai 1996 relatif à l isolement acoustique vis à vis des bruits extérieurs. - Arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la réglementation thermique des bâtiments. - Norme NFC et interprétation UTE - Norme NFP distribution d air, conduits en tôle d acier galvanisé. - Norme XP (référence DTU 68.1) de juillet Norme XP (référence DTU 68.2) de mai DTU 67-1 (DTU P ). Isolation thermique des circuits frigorifiques. Cahier des clauses techniques. Cahier des clauses spéciales (septembre 1990). - Aux avis techniques, aux essais, aux homologations, aux agréments des matériaux et des matériels. - NF EN Méthodes de calcul des déperditions calorifiques de base' - Norme E Composants de ventilation mécanique contrôlée - Code d'essais aérauliques et acoustiques des groupes moto-ventilateurs extracteurs en caisson (septembre 1984). - NF P Distribution d'air - Conduits droits circulaires en tôle d'acier galvanisé agrafé en hélice-dimension - Galvanisation (mai 1985). - NF C Thermostats d'ambiance (juin 1989). - Code du travail, décret n du 31 mars Les articles L et L 123.2, R à R et R et R du code de la construction et de l habitation. - L'arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public. - L arrêté du 13 janvier 2004 relatif aux dispositions particulières du type R établissements d enseignement. L'énoncé ci-avant ne constitue pas une liste limitative, il est un rappel des principaux documents pour ce type de bâtiment. Pour tous les matériaux et les matériels utilisés, les entreprises tiendront le plus grand compte : - des avis techniques formulés par les organismes officiels Centres Scientifiques et Techniques du Bâtiment (CSTB), Service Technique des Assurances Constructions (STAC), - des classements, des homologations et des agréments, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu. I.5. LIMITES DES PRESTATIONS D'une façon générale, la limite inter lot respectera le principe suivant : - En cas de liaison entre deux corps d état, l'entreprise amène son fluide à disposition à l'entrée du local concerné, la reprise s'effectuant par l'autre entreprise à ce point, y compris branchements et vice et versa. La connexion sur l'attente est à la charge de l'entreprise qui reçoit le fluide. Ventilation des travaux annexes A/ Avec le Lot gros œuvre - Réservation, percement et bouchage dans parois béton et maçonnerie suivant plans fournis par le lot Plomberie CV7 78770 THOIRY Page 5 - Tous les ouvrages en béton tels que socles, caniveaux, puisards, fosse, regards intérieurs et extérieurs. - La pose des fourreaux dans les voiles et dallage. - Les tranchées et mouvements de terre et remblais. Travaux à la charge du lot Plomberie Chauffage Ventilation - Plans de réservation. - Fourreaux, fixations et ouvrages annexes nécessités par l'installation. - La fourniture des siphons de sol dans tous les locaux situés en superstructure ainsi que leurs évacuations - Plots supports acoustiques sous chaque appareil - Plots support de gaines et tuyauteries. - Dalle béton en toiture pour extracteur VMC - Grille de prise d air en façade B/ Avec le lot cloison doublages, menuiserie intérieure, faux plafond - Découpe pour passage des gaines et chemins de câbles dans faux plafonds. - Découpe pour mise en place appareillage électrique. - Les soffites menuisés et éléments de menuiserie pour passage des gaines de VMC. - Découpe pour bouche de ventilation et appareil de climatisation. - Trappe d'accès au droit des appareils et des clapets coupe-feu Travaux à la charge du lot Plomberie Chauffage Ventilation - Fourreaux dans cloisons. - Isolation acoustique autour des canalisations en dévoiement dans les locaux - Fourreaux et câbles dans cloisons. - La fourniture des plans comportant les dimensions et les emplacements de toutes les réservations. - Les percements non réservés en temps utile, à faire exécuter par le lot cloison doublage, et à la charge du lot Chauffage. - Les saignées et rebouchages dans les cloisons. - Les scellements, rebouchages et calfeutrements de degré coupe-feu et acoustique identiques aux ouvrages traversés. - Les découpes dans les cloisons pour encastrement des boîtiers supports d'appareillages. C/ Avec le Lot peinture - Peinture définitive des canalisations apparentes dans locaux nobles - Plans de sécurités - Peinture anti-poussière dans locaux techniques Travaux à la charge du Lot Plomberie Chauffage Ventilation - Peinture antirouille des équipements métallique de l'installation (support, tube, brides, etc...). D/ Avec le Lot électricité - Eclairage des locaux techniques - Eclairage de secours des locaux techniques - Attente électrique suivant tableau ci-après Travaux à la charge du Lot Plomberie Chauffage Ventilation - Alimentation de tous les équipements électriques depuis attente. - Coffrets de protection et armoires de commande aux normes en vigueur. - Les liaisons équipotentielles dues à l'emploi de matériaux isolants. E/ Divers hors Lot - Energie nécessaire aux essais.8 78770 THOIRY Page 6 F/ Travaux à la charge du Lot Plomberie Chauffage Ventilation - Signalétique interne aux locaux techniques - Finition des installations - Traitement phonique des installations de plomberie - Plots et suspensions antivibratoire - Les échafaudages et agrées nécessaires à l'exécution des travaux ainsi que tous les dispositifs de protection du personnel. - La présentation, la pose et les raccordements des ouvrages, objets du présent Lot. - La protection de ces ouvrages contre toute dégradation. - Les plans, schémas, notices de montage et d'entretien. - Les notes de calculs. - Les sujétions techniques et frais correspondants relatifs à la coordination à prévoir auprès des services publics intéressés. - Les essais et contrôles des ouvrages, en vue d'obtenir les certificats de conformité ou attestations de bonne exécution des travaux. - Le rebouchage des réservations dans les parois autres que béton. - Sera dû le respect des normes de sécurité incendie - clapets coupe-feu coffrage coupe-feu sur les canalisations en traversée de locaux à risques ou des parois et plancher coupe-feu. - Protection mécanique autour des canalisations situées dans les parkings - Pièges à son - Plots et suspensions antivibratoires fixation des gaines - Coupure électrique des appareils de ventilation - L'isolation phonique des installations du présent lot - Les plots bétons supports de gaines en toiture - Les protections coupe-feu telles que clapet ou coffrage sur les gaines de ventilation traversant des locaux à risques. Attentes mises à disposition du présent corps d état par le Lot électricité : Destination Localisation Nb d attente P. KW Phases Nature attente Chaudière Local ménage CTA VMC 1 VMC 2 VMC 3 VMC 4 Proximité CTA local technique Proximité extracteur 1 en toiture Proximité extracteur 2 en toiture Proximité extracteur 1 en toiture Proximité extracteur 1 en toiture TRI +N+PE TRI +N+PE TRI +N+PE TRI +N+PE TRI +N+PE TRI +N+PE Câble nu avec sur longueur Câble nu avec sur longueur Câble nu avec sur longueur Câble nu avec sur longueur Câble nu avec sur longueur Câble nu avec sur longueur I.6. CONTACT AVEC LES SERVICES HABILITES En plus du présent cahier des charges, l'entrepreneur est tenu de compléter son information par une enquête auprès des services concessionnaires (compagnie des eaux). Il doit effectuer toutes les démarches auprès des services publics en vue de l'exécution des travaux et des modalités de raccordement. Il a à sa charge tous les frais en résultant.9 78770 THOIRY Page 7 I.7. MISE EN OEUVRE La mise en œuvre devra être faite avec le plus grand soin, tant pour assurer une réalisation correcte de l'installation que pour éviter toute détérioration aux ouvrages réalisés par les autres corps de métiers. Il appartient à l'entrepreneur d'attirer en temps utiles, l'attention du maître d'ouvrage sur les répercussions que peuvent avoir certains travaux ou installations sur la marche générale du chantier et de signaler, le cas échéant, les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions arrêtées par les autres corporations. I.8. RESERVATION L'entrepreneur doit avoir, seul, la responsabilité de la préparation des trous, passage, gaines, saignées, encastrement dans les huisseries... et toutes sujétions indispensables à la bonne exécution des travaux et au parcours correct des canalisations suivant les stipulations du descriptif et en accord avec les autres corps d'état. Tous les percements inférieurs au diamètre 100 mm seront réalisés par le présent lot en concertation avec le lot maçonnerie Le présent lot devra soumettre son étude et ses plans de percements au Maître d œuvre d exécution pour approbation selon planning. Tout percement supérieur ou égal au diamètre 100 mm omis sur les plans ou tout retard dans la fourniture des plans de percement susceptibles d'engendrer la nécessité d'un percement ultérieur seront imputés financièrement à l'entreprise concernée. Les rebouchages et calfeutrements sont à la charge du présent lot et ce en liaison étroite avec l'entreprise responsable qui donnera toutes directives sur la technique à employer. Dans tous les cas, les rebouchages seront réalisés à l'aide de matériaux identiques à ceux existant dans lesquels a été pratiquée une réservation ou saignées. I.9. CONTROLES ET ESSAIS Indépendamment des essais réalisés par l'entreprise pour mise au point et réglage de ses ouvrages, le présent Lot devra prévoir les frais afférents au programme des essais tels que définis au dernier chapitre du présent C.C.T.P. L'ensemble sera consigné dans les documents COPREC n 1 et 2. I.10. PROTECTION ACOUSTIQUE, ISOLATION ANTI-VIBRATILE L'entrepreneur prendra à sa charge toutes les dispositions techniques nécessaires pour que le bruit produit par le fonctionnement de ses installations n'excède pas les tolérances de mesures admises par la réglementation. A ce titre, il devra l'installation de colliers spéciaux d'isolement, manchettes anti-vibratiles, silencieux, là où l'installation l'exigera. Les colliers de supportage des canalisations seront de marque MUPRO antivibratoire avec garniture insonorisante Dammgulast atténuation moyenne 18 DB (A) I.11. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE L'entreprise devra obtenir l'accord du Maître d œuvre d exécution et du bureau de contrôle sur l ensemble des documents. D'une façon générale l'entreprise précisera le nom du constructeur, le type, les dimensions et les types de fabrication de tous les matériels ou matériaux. A. Avant le début des travaux L'entreprise doit remettre, avant tous travaux : - Planning d approvisionnement et de montage des matériels et matériaux10 78770 THOIRY Page 8 - Les notes de calculs des installations - Les plans de réservation suivant le planning général du chantier. - La nomenclature du matériel qu'elle propose d'installer - Le schéma complet de l installation avec tous ses accessoires. - Les plans généraux de chantier - Les spectres des niveaux sonores du matériel - les calculs des sections des gaines - le tableau récapitulatif des puissances - les justificatifs de puissance et diverses caractéristiques des matériels employés B. Pendant les travaux - Les schémas de distributions intérieures. - Les plans d'exécution suivant le planning général du chantier. - La liste précise des plans mise à jour périodiquement. - Le délai d'approbation de ces documents est de 10 jours calendaires après leur remise. C. En fin de travaux avant réception - Les plans de récolement. - Une nomenclature repérée des appareils avec les références et numéros des matériels installés ainsi que la marque et l'adresse des fournisseurs et constructeur. - Une notice de conduite et d'entretien de chaque installation. - Une liste de pièces de rechange de première nécessité à approvisionner par l'exploitant. - Tous les documents seront remis en 3 exemplaires plus 1 reproductible et un stockage informatique sur la base AUTOCAD dernière version. I.12. CHOIX DU MATERIEL A/ Qualité et origine des matériaux Les appareils et matériaux devront être de la meilleure qualité, répondant aux conditions nécessaires à la bonne exécution des travaux. Tout appareil ou travaux présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce refus seront à la charge de l'entreprise. B/ Marque du matériel Les matériels et/ou système définis et dimensionnés dans le présent document et sur les plans techniques l'ont été sur la base des abaques ou méthodologie de calcul précisées dans le présent descriptif. Les matériels sélectionnés et installés par l'adjudicataire du présent lot devront : - Etre de fabrication standard - Répondre aux mêmes critères de fonctionnalité, puissance, dimensionnement, normatif, exploitation / maintenance, disponibilité de l'équipement et de ses pièces détachées. - Obtenir l'approbation et l'agrément du Maître d'ouvrage. - Etre représenté sur la région, disposé d'un service dépannage local et d'un stock de pièces détachées sur le territoire national. C/ Protection du matériel Les appareils devront être entièrement protégés tant qu'ils ne seront pas installés. Cette protection devra être suffisamment efficace pour éviter toute pénétration de poussière à l'intérieur de cette enveloppe. En outre, celle-ci devra protéger efficacement les appareils. La détérioration des emballages impliquera le remplacement de ceux-ci par l'entreprise. Dans le cas de non-observation de cette prescription, le Maître d'œuvre se réservera le droit de faire démonter l'appareil pour que celui-ci soit entièrement nettoyé. D/ Levage et transbordement du matériel Celui-ci sera entièrement à la charge de l'entreprise.11 78770 THOIRY Page 9 II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ET BASES DE CALCULS PLOMBERIE SANITAIRE II.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES a) Pression de l'eau Selon les renseignements obtenus auprès de la société concessionnaire, l'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles (détentes, régulateurs) afin d obtenir aux appareils les pressions suivantes. Pression aux appareils : - minimum 1 bar - maximum 3 bars L installation sera conforme au DTU (NF P ), ainsi que la pression d alimentation limitée à 3 bars à l origine de chaque appareils avec un réducteur de pression NF Robinetterie de réglage et de sécurité (NF EN 1567). b) Nature de l'eau En fonction du bulletin d'analyse indiquant les caractéristiques moyennes de l'eau, le titulaire du présent Lot devra prévoir toutes dispositions techniques relatives aux protections des installations. c) Vitesse de circulation Les vitesses ci-dessous devront être respectées : - Tuyauterie en ceinture basse dans sous-sol : 2 m/s - Colonne montante : 1,5 m/s - Branchement d'appareils : 1 m/s II.2. BASES DE CALCULS a) Débits instantanés minima eau froide des appareils Norme DTU Evier, timbre d office Lavabo Douche WC WC à chasse directe 0,20 l/s 0,20 l/s 0,20 l/s 0,12 l/s 1,50 l/s b) Débits instantanés minima eau chaude des appareils Evier Lavabo Douche 0,20 l/s 0,20 l/s 0,20 l/s c) Evacuation EU / EV Evier, timbre d office Lavabo 0,75 l/s 0,75 l/s12 78770 THOIRY Page 10 Douche WC WC à chasse directe Remplissage au 5/10 è 0,50 l/s 1,50 l/s 1,50 l/s d) Besoins eau chaude sanitaire La capacité de stockage du ballon d eau chaude sera au minimum de - Crèche : 300 litres par jour II.3. FAÇONNAGE DES CANALISATIONS Les tuyauteries seront façonnées avec soin, elles seront placées avec un souci d'esthétique parallèle et d'aplomb toutes les fois que les conditions techniques n'y feront pas obstacle. Les coupes seront exécutées au coupe tube. II.4. PURGE Toutes les canalisations seront posées avec une pente régulière afin de permettre la purge à un point déterminé. L'emplacement des vannes d'arrêt et des robinets de purge sera indiqué sur le schéma général. Les vannes d'arrêt seront fixées dans la mesure du possible près des accès et des couloirs de circulation dans le sous-sol et dans les gaines techniques prévues. II.5. DILATATION Les dilatations pourront toujours s'opérer librement et sans occasionner de dégâts et toutes dispositions seront prises pour éviter des effets dus à l'allongement. II.6. CALORIFUGE Les canalisations et supports de canalisations seront calorifugés par des tubes de mousse type ARMAFLEX ou équivalent M1.AF, ép. 9 mm pour l'anti-condensation (colonne verticale et dévoiement) et 19 mm dans les coursives et parkings du -1. L'isolant ne devra pas posséder un coefficient de conductibilité inférieur à 0,038 W/m² et devra être fabriqué sans CFC. Il devra bénéficier d'un classement M1. Les canalisations de faible longueur, les petites vannes et les robinets seront isolés par ruban NF ARMAFLEX M1.AF ou équivalent. Ce ruban devra posséder une face auto-adhésive renforcée d'une trame en fibre de verre. La pose de l'isolant sera réalisée selon les recommandations du fabricant.13 78770 THOIRY Page 11 II.7. PEINTURE L'entrepreneur devra : Une couche de peinture antirouille sur toutes les canalisations, supports, colliers, pièces métalliques, etc. réalisées en acier Deux couches de peinture antirouille sur toutes les canalisations en acier recevant un calorifugeage, ainsi que toutes canalisations en acier ou partie métallique non accessibles par la suite au peintre. Toutes les canalisations apparentes dans les locaux techniques et en sous-sol, seront peintes aux teintes conventionnelles fixées par la norme NFX II.8. CANALISATIONS EN TUBE CUIVRE Canalisations apparentes - Type Les canalisations réalisées en tube cuivre rouge écroui seront conformes aux desiderata de la norme NFA , et seront garanties contre la corrosion perforante. - Raccords Il devra être fourni une installation facilement démontable, en particulier au passage de fourreaux et gaines. - Soudures Les assemblages par brasage sont soit le brasage capillaire, soit le soudo-brasage. Les soudures inaccessibles sont formellement interdites. - Supports Les canalisations seront fixées sur colliers en acier galvanisé à deux boulons et contrepartie (à vis ou à scellement) avec rosace conique en acier galvanisé aux écartements prévus à la norme. Une bague antivibratile sera interposée entre le support et le tube. II.9. CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION Les canalisations en tube PVC pression seront réalisées en tube PVC rigide, conforme à la norme NFT et NFT 54016, choisies dans la gamme de pression nominale 16 bars. Les assemblages seront réalisés par collage avec décapant, adhésif et raccord série pression adapté. Le choix et la nature de la colle seront conformes aux prescriptions du constructeur. La fixation sera réalisée par collier à contre-partie démontable ou pendard. Les colliers ne seront pas serrés, il sera prévu un résiliant Néoprène entre support et canalisation. II.10. SUPPORTAGE TUBE PVC PRESSION Le supportage sera réalisé à l'aide de systèmes préfabriqués et industrialisés (MUPRO-HALFEN ou équivalent) comportant : - des pendards articulés, - des colliers scellés, - des colliers à contre-partie démontables.14 78770 THOIRY Page 12 Tous les systèmes employés seront équipés d'une garniture insonorisante. Les supports seront mis en place en tenant compte des distances maximales suivantes : - 0,75 m au maximum pour les tubes jusqu'au DN 20-1,00 m au maximum pour les tubes DN 32-1,50 m au maximum pour les tubes DN 50-2,00 m au maximum pour les tubes de diamètres supérieurs Il devra également être prévu un support à proximité des coudes à une distance égale à 10 fois le diamètre. II.11. CANALISATIONS EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (PER) Les canalisations en tube PER seront de classe ECFS pour distribution d eau chaude ou froide sous pression à 60 C, 6 bars et 20 C 10 bars, suivant avis technique Les assemblages seront réalisés par raccords métalliques du type mécanique à compression. Les raccords sont constitués d un corps en laiton conforme à la norme NF A , d une bague cylindrique déformable, d un écrou de serrage et d une virole de maintien en cuivre. Les tubes sont posés dans des gaines en polyéthylène encastrées dans le béton. Dans tous les cas le tube doit pouvoir être changé. Les tubes seront de couleur bleue pour l eau froide et rouge pour l eau chaude sanitaire les marquages du tube seront de couleur blanche et indiqueront le nom du fabricant, la marque commerciale, la température et la pression et les caractéristiques dimensionnelles. II.12. ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES L'ensemble de la robinetterie et accessoires sera de marque LRI ou équivalent et devra correspondre aux caractéristiques suivantes : Toute la robinetterie bénéficiera d un certificat ACS - Robinet d'isolement :. diamètre nominal DN 50 et inférieur Robinet à boisseau sphérique, pression nominale 16 bars - corps et bille en cupro alliage forgé, bille chromée dur 10 microns, joint d'étanchéité sphérique et presse étoupe en Téflon.. diamètre nominal supérieur au DN 50 Vanne papillon ISO PN 16 à manchette élastomère EPDM vulcanisée sur le corps. Papillon, axe et goupille en inox 431. Corps en fonte GG 25. Levier ¼ de tour en fonte malléable. Paliers autolubrifiants - Clapet de non-retour NF antipollution Clapet de non-retour conforme à la norme EA NF P Corps laiton forgé, guide et obturateur en Delrin. Ensemble d'étanchéité NBR NITRIL 2 orifices de purge taraudés 8/13 munis de 2 bouchons étanches. - Disconnecteur Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable Conforme à la norme BA NF P Corps et clapet en bronze 2 orifices de purge taraudés 8/13 munis de 2 bouchons étanches.15 78770 THOIRY Page 13 - Antibélier Type pneumatique, cuve acier revêtu polypropylène membrane butyle qualité alimentaire. - Purgeur d'air automatique Corps et couvercle fonte boulonné flotteur et mécanisme en acier inoxydable, clapet d'étanchéité Viton haute qualité pression 10 bars garantie 5 ans. - Régulateur de pression Régulateur estampillé NF. Modèle à membrane à soupape équilibrée par prise d'impulsion interne. Corps chapeau couvercle fonte, raccordement à brides percées avec prise manomètre. - Manomètre Boîtier métallique étanche, graduation 0-10 bars, diamètre du cadran 80 mm. - Thermomètre sur canalisation A dilatation de liquide et optique grossissante plongeur en laiton corps aluminium anodisé. II.13. CHUTES ET EVACUATIONS PVC Les tubes sont conformes aux normes : NF T «Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié - Spécifications générales». NF T «Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié pour installations d'évacuation sans pression des eaux domestiques - Spécifications». NF T «Eléments de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié pour installation d'évacuation sans pression des eaux domestiques - Spécifications». Les chutes et évacuations eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales seront réalisées en polychlorure de vinyle rigide non plastifié de la série eaux usées, classe M1. Ces réseaux seront assemblés par collage avec emploi de décapant et adhésif. La fixation s'effectuera par colliers à contre-partie démontable non serrée ou par support plastique avec clips à barrettes. Les chutes comporteront des raccords coulissant à joint à lèvre élastomère permettant leur libre dilatation. Il sera prévu un tampon de visite à chaque pied de chute et tous les 25 mètres pour les réseaux rampants. Les coudes au quart seront proscrits. II.14. VENTILATION PRIMAIRE DES DESCENTE Toutes les descentes seront prolongées hors toiture en ventilation primaire. Elles seront réalisées en vertical en tube PVC M1 La traversée de la toiture sera conforme au D.T.U. n 43. Dans le cas d'impossibilité de prolongement hors toiture d'une ventilation, un clapet anti-refoulement d'air d'un modèle agréé, peut exceptionnellement être autorisé sous réserve du respect des dispositions de l'article 42 de la circulaire du (Modification du règlement sanitaire départemental type). II.15. ESSAIS HYDRAULIQUES Les essais hydrauliques comporteront : - Les essais d'étanchéité Toutes les canalisations de distribution d'eau chaude et froide seront mises en charge sous une pression de 1016 78770 THOIRY Page 14 bars ou de 1,5 fois la pression de service si le résultat du calcul donne une valeur supérieure à 10 bars. Tous les robinets de puisage et de vidange auront été fermés et tous les robinets d'arrêt ouverts, les canalisations auront été purgées. Ces conditions seront maintenues pendant 4 heures, aucune fuite ne devra se révéler. Les canalisations d'évacuation des eaux usées ou de vidange seront observées en service pendant la première année de fonctionnement. Toutefois, pour les canalisations ou parties de canalisations traversant des locaux inaccessibles, on procédera à un essai à la fumée, à la pression d'air ou à la pression d'eau (Cf DTU 60.1). - Les essais de fonctionnement Avec les hypothèses de simultanéité, on vérifiera les débits à tous les points de puisage de l'installation. II.16. DESINFECTION DES TUYAUTERIES En application du règlement sanitaire, l'entrepreneur du présent lot prévoira dans son offre toutes les dispositions nécessaires à la désinfection des tuyauteries d'eau froide et d'eau chaude sanitaire. Cette mesure d'hygiène s'effectuera préalablement à la mise en service des circuits, en étroite collaboration avec les représentants des services de contrôle des eaux pour l'obtention du certificat de conformité correspondant. Les frais relatifs aux opérations de contrôle par le Service compétent sont à la charge de l'entreprise du présent lot. Cette désinfection s'effectuera à l'aide d'une solution comprenant 150 g de permanganate de potassium "technique" par m 3 de capacité du réseau. II.17. ETIQUETAGE L'ensemble des installations sera repéré par étiquettes gravées, rivetées sur porte étiquettes, de telle manière que les interventions d'entretien sur les différents organes soient facilitées. Des flèches autocollantes et des anneaux aux teintes conventionnelles sur chaque canalisation permettront de distinguer le sens et la nature du fluide véhiculé. II.18. CLASSEMENT DE LA ROBINETTERIE L ensemble de la robinetterie sanitaire sera NF Le classement de la robinetterie sanitaire AFNOR ECAU minimum est le suivant : - E1-C1-A2-U3 pour les douches - E2-C1-A2-U3 pour les autres appareils - Classement NF 1 pour les robinets flotteur des WC.17 78770 THOIRY Page 15 III. DESCRIPTIF CRECHE PLOMBERIE SANITAIRE III.1. DISTRIBUTION D'EAU FROIDE III.1.1. Généralités La distribution devra s'effectuer sans interruption, à une température convenable, à une pression aussi constante que possible. Elle se fera sans pollution de l'eau. Il ne devra y avoir aucun dispositif permettant une communication, même temporaire voulue ou fortuite, entre les réseaux de distribution d'eau potable et ceux d'eaux polluées. L'installation devra être telle que la réparation ou la transformation d'une de ses sections, apporte un minimum de troubles au fonctionnement de l'ensemble. Le passage des tuyauteries dans des locaux normalement non protégés du gel, devra être évité dans toute la mesure du possible. Dans le cas contraire les tuyauteries exposées seront calorifugées par Armaflex de 19 mm et éventuellement tracées par cordon autorégulant. Les tuyauteries seront tenues éloignées des locaux où le bruit serait gênant. Des dispositifs spéciaux pour réduire les bruits seront à prévoir si nécessaire. Les diamètres de colonnes montantes devront être suffisants pour que le fonctionnement des appareils d'un local ne puisse causer de perturbations trop grandes dans le fonctionnement des autres locaux. Les tuyauteries d'alimentation devront être prévues pour assurer à chaque appareil le débit minimum indiqué à la norme NF P sous une pression résiduelle à l'entrée du robinet d'au moins 2 m de colonne d'eau, lorsque la pression au sol est égale au minimum normal et que les appareils fonctionnent dans des conditions de simultanéité indiquées à la norme précitée. Dimensionnement Le réseau de distribution sera dimensionné en fonction des débits instantanés décrits dans le paragraphe concerné. Les diamètres des tuyauteries d'alimentation devront être choisis en fonction de ces débits, aux différents points d'utilisation de leur développement, de la hauteur de distribution de la pression minima au sol, dont on dispose. Le coefficient de foisonnement sera conforme au DTU en vigueur. III.1.2. Origine des travaux et comptage Le réseau de distribution d'eau froide aura pour origine la bride aval du compteur général à mettre en place par les services concédés dans le citerneau prévu à cet effet en limite de propriété.. En aval du compteur, le réseau sera équipé d'un détendeur régulateur avec "By pass" et filtre, d'un clapet antipollution, d'un manomètre de contrôle avec robinet d'arrêt et d'une manchette témoin. À partir de la pénétration dans le bâtiment dans le local technique, il sera prévu deux réseaux. Une nourrice à plusieurs départs permettra la distribution séparée des usages suivants : - l alimentation eau froide sanitaire de la crèche - L alimentation eau froide sanitaire de l arrosage III.1.3. Alimentation des locaux nobles La distribution d'eau froide s'effectuera selon le principe suivant : - Réseau en faux plafond, réalisé en PVC pression - Distribution finale sur les appareils en tube cuivre encastrée sous fourreaux18 78770 THOIRY Page 16 Chaque zone et chaque bloc sanitaire sera, en outre, équipée de : - Vannes d'isolement III.1.4. Raccordement aux appareils La distribution depuis les réseaux en plafond sera réalisée en cuivre. Les remontées de canalisation au droit des appareils seront réalisées en tube cuivre sous fourreaux encastré dans les cloisons Toutes les vannes d'arrêt nécessaires seront prévues. Les coudes seront façonnés à froid à la machine et les dérivations seront réalisées à partir de tés cuivre extrudés. Les assemblages cuivre seront réalisés par brasure. Les raccordements aux appareils sanitaires seront réalisés dans les diamètres minimums suivants : Lavabo vasques... DN 12 WC avec réservoir de chasse... DN 10 Evier timbre d office... DN 12 III.2. ATTENTES ET ROBINETS DE PUISAGES 1/ Robinets de puisages À partir des conduites basses du réseau services généraux décrits précédemment, il sera prévu l alimentation des points de puisages suivants : - 1 Robinet de puisage hors gel pour l entretien des espaces extérieurs avec robinet de vidange. - 1 Robinet de puisage dans local déchets Toutes les spécifications décrites précédemment seront applicables pour le réseau d alimentation des points de puisages. Ce réseau sera réalisé en PVC pression. 2/ Attentes pour machines à laver Des robinets d'arrêt droit chromé, marque LRI ref avec applique et écrou seront prévus. - dans la buanderie :. 1 robinet par lave-linge suivant plans Les attentes seront disposées à proximité des attentes EU et au droit des emplacements réservés aux appareils selon plans architecte. III.3. EAU CHAUDE SANITAIRE III.3.1. Production La production d eau chaude sanitaire sera par un ballon 300 litre équipé d un serpentin (primaire du réseau de chauffage) avec bouclage calorifugé maintenue à 55 C. La température de l'eau chaude sanitaire ne dépassera en aucun cas 55 C pour la pérennité des installations et sera stockée à 60 C. Voir chapitre chauffage ci-apres19 78770 THOIRY Page 17 III.3.2. Raccordement eau chaude sanitaire En règle générale, la distribution de l'eau chaude sanitaire s'effectuera par tube cuivre ecroui sous fourreaux Cintroplast, en faux plafond comme pour l'eau froide. Aux débouchés au droit des appareils, les canalisations de raccordement visible seront réalisés en cuivre, posés en apparent sur colliers démontables, les parcours seront étudiés pour que la canalisation soit la moins visible possible. Les raccordements aux robinets des appareils s'effectueront en tube cuivre dans les diamètres minima suivants et suivant recommandations du DTU: - Lavabos 12/14 - Eviers 12/14 - Douches 14/16 III.3.3. Bouclage et distribution d ECS La distribution d eau chaude bouclée sera implantée parallèlement à la distribution eau froide (séparation de 10 cm des réseaux). L ensemble des réseaux eau chaude des différents circuits et son bouclage seront réalisés en tube cuivre écroui revêtu par un calorifuge M1 marque ARMSTRONG ou équivalent de type ARMAFLEX épaisseur 19, 25 ou 32 mm (suivant prescription minimale RT 2005). L épaisseur de l isolant sera justifiée par calcul de l entrepreneur, pour obtenir en fonction du débit de la pompe de recyclage une température d eau chaude retour à 55 C minimum. La programmation anti-légionnelle permettra d augmenter la température du réseau jusqu à 70 C. La pompe de circulation ECS sera et implantée dans le local ménage, elle sera de type «double» trois vitesses avec coquille d isolation intégrée (sélection sur la petite vitesse). III.4. EAU CHAUDE SANITAIRE MITIGEE La distribution d eau mitigée sur les espaces soins, se fera localement sur les appareils sanitaires par adjonction d un mitigeur inaccessible aux enfants fournis posés et raccordés par le présent lot Les mitigeurs seront de marque DELABIE type PREMIX compact Ref pour alimentation d un à deux robinet et Réf pour alimentation jusqu'à cinq robinets. Les mitigeurs seront du type thermostatique pour distribution d eau mitigée, montage inaccessible, température réglable de 30 C à 60 C et verrouillable. Sécurité anti-brûlure en cas de coupure d alimentation d eau froide. Clapet anti-retour incorporés. III.5. RESEAUX D'EVACUATIONS D'EAUX USEES En règle générale, seuls les réseaux en élévation à l'intérieur des locaux seront à la charge de l'entreprise du présent lot par canalisations normalisées de diamètres appropriés. Il est spécifié que : Concernant l'évacuation générale des collecteurs il est prévu une sortie située situé sur la rue. Les collecteurs seront raccordés à l intérieur du parking sur les attentes de collecte mis en place par le bailleur. Tous les réseaux cheminant à l'intérieur de la crèche et en plafond du sous-sol sont à la charge du présent lot.20 78770 THOIRY Page 18 1/ Distinction du système Les évacuations d'eaux usées seront collectées jusqu'au sous-sol par un réseau sans ventilation secondaire. Les eaux usées seront distinctes des eaux vannes. 2/ Chutes Les chutes d'évacuations d'eaux usées et eaux vannes passant dans les gaines prévues à cet effet seront réalisées en tubes et raccords PVC. Les installations seront calculées suivant les Normes NF P et et NF P Les tubes utilisés devront obligatoirement être de la série "Evacuations d'eaux usées" et avoir reçu le marquage normalisé. Les raccords à utiliser sont ceux des séries écoulement pour les culottes de branchements et raccords pour piquages ou prises d'appareils, les coudes, les tés en pieds de chutes avec tampons de visite. Les raccordements soit des collecteurs sur les chutes, soit des chutes sur les collecteurs se feront obligatoirement par l'intermédiaire de culotte de branchement à 45 et La traversée de plancher s'effectuera avec des fourreaux réalisés en matériaux résilients. Dans le cas de canalisations collectrices d'un diamètre supérieur à 125 mm intérieur, les canalisations traversant le plancher haut du sous-sol et les parois verticales coupe-feu seront équipées de manchons coupe-feu 2 heures. 4/ Collecteurs en sous-sol Les chutes décrites ci avant seront collectées au plafond des sous-sols en tuyau PVC. Il sera prévu toutes les écharpes nécessaires pour dévoiement suivant parcours exigés par la disposition des lieux. À chaque branchement et au droit de chaque changement de direction, il sera prévu un tampon de visite hermétique de même diamètre que la canalisation. Pose sur colliers ou suspentes en PVC ou acier galvanisé selon diamètre du collecteur. 5/ Évacuation des appareils Les évacuations des appareils à l'intérieur des locaux seront réalisées en PVC série EU classe M1. Les canalisations d'allure horizontale recevant un ou plusieurs appareils comporteront au droit de chaque changement de direction un raccord (té d'équerre, té en "pied de biche", coude, etc...) avec bouchon de dégorgement de même diamètre que la conduite sur laquelle il est placé. Pour les cuvettes de WC, le raccordement entre l'appareil et la chute doit être souple, et ne comporter qu'un seul point fixe, à cet effet, il sera utilisé les pièces spéciales moulées en PVC dites "pipes de WC" courte et orientable dont le joint caoutchouc à lèvres en Néoprène s'adapte à la tubulure de la cuvette. III.6. ATTENTES EAUX USEES III.6.1. Siphon de sol Il est prévu à la charge du présent lot la fourniture seule des siphons de sol dans les locaux poubelles, rangement, les vestiaires et sanitaires. Ils seront du type LIMATEC ou équivalent en inox 150 x 150 type à panier avec grille anti vandales Localisation : Local poubelles, buanderie III.6.2. Attentes eaux usées machines à laver Il sera prévu l'installation dans la buanderie, d une évacuation par lave-linge, comprenant un siphon en PVC de 30 bouchonné et raccordé sur le réseau d'évacuation, à proximité du robinet. Montrer encore
Lot N 13 : CHAUFFAGE GAZ- VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE - DPGF - page 1 LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE 1 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SOLAIRE 2 COMPTAGE 3 VENTILATION 4 PLOMBERIE SANITAIRE Plus en détail Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars 20 07 SOMMAIRE
Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars 20 07 SOMMAIRE 0. GENERALITES... 1 0.1. Objet :... 1 0.2. Conditions générales de réalisation... 1 0.3. Travaux Plus en détail Lot n 6: Electricité - Chauffage électrique et VMC CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29
CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29 03.02 BASE DE CHOIX ET CALCUL...29 03.03 QUALITE DES INSTALLATIONS...29 03.03.01 Matériels...29 03.03.02 Installations électriques...30 Plus en détail CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS ET D'UN POLE MEDICAL BET LOUVET A EULMONT
MAITRE DE L OUVRAGE Commune de Mairie 62170 Tél. : 03 21 1 46 56 E-mail : mairie.beaumerie@wanadoo.fr Reconstruction de la Salle Polyvalente D.C.E. Juin 2015 LOT PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE V.M.C. Décomposition Plus en détail N ART DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U. P.U. x Q
RICHEBORG - Groupe scolaire N ART DESIGNATION DES OVRAGES QTE P.. P.. x Q 3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 3.1 EA FROIDE SANITAIRE 3.1.1 Branchement Vanne d'arrêt Filtre à tamis, manomomètre Disconnecteur Plus en détail CADRE DE DECOMPOSITION DES PRIX
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Création d'un espace périscolaire Et d'une nouvelle mairie A CUSE et ADRISANS Rue PATARD 25 680 CUSE et ADRISANS Lot n 3 Ventilation - Plomberie sanitaire Maître Plus en détail ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES
ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES BEG ROHU 56510 SAINT PIERRE QUIBERON RENOVATION DES VESTIAIRES-SANITAIRES CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE C.D.P.G.F. LOT N 7 PLOMBERIE Plus en détail DESCRIPTIF PHASE D.C.E.
1 OBJET PM 2 GENERALITES 2.6.5 Renseignements et documents à fournir 2.6.5.2 Avant exécution Selon CCTP ENS 2.6.5.4 A la réception Selon CCTP ENS 1 2.6.8 Protection des ouvrages ENS 1 2.6.10 Contrôles Plus en détail MARCHE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE. sur bordereaux de prix unitaires
MARCHE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE sur bordereaux de prix unitaires CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) LOT 14 - PLOMBERIE Marché à bon de Travaux «LOT 14 Plomberie» Page 1 Sommaire DESCRIPTION Plus en détail Thierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie
Monneren le 04 avril 2014 Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY Agrandissement et réhabilitation de la mairie COLLIGNY LOT N 08 VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU PRIX Plus en détail POS. DESIGNATION U Q P.U. P.T. - diamètre 33,7x2,9 mm ens 2. Vanne 2 Voies motorisées orifice 26 mm y compris raccordement Electrique ens 2
PAGE 1/13 3.1 TRAVAUX DE CHAUFFAGE 3.1.1 RACCORDEMENT SUR LE RESEAU BATTERIE (au niveau du local CTA du bâtiment existant, au dessus des sanitaires) Raccordement sur le réseau batterie existant dans le Plus en détail DEFINITION DES TRAVAUX...2
SAINT QENTIN - Aménagement d'une crèche N DESIGNATION D MATERIEL té Qté 1 EA FROIDE PLOMBERIE / SANITAIRES NITAIRE 1.1 BRANCHEMENT Vanne d'arrêt Filtre avec isolement Disconnecteur Compteur à impulsion Plus en détail LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE
NATURE DES TRAVAUX: Démolition de la salle des fêtes Affaire N : 1129 Maître d'ouvrage : Mairie de Sainte-Marie-de-Ré 32, rue de la République 17740 Sainte-Marie-de-Ré SALLE D'ANTIOCHE DEMOLITION DE LA Plus en détail LOT N 14 - PLOMBERIE
LOT N 14 - PLOMBERIE 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - les réseaux d'alimentation et de distribution eau froide Plus en détail COLLEGE LIGNE DES BAMBOUS
COLLEGE LIGNE DES BAMBOUS 37 Rue Félix Baillif BP 13 97432 Saint-Pierre Tél : 02 62 55 19 30 Fax : 02 62 55 19 40 Adresse électronique : gestion.9741346v@ac-reunion.fr ------------------- DOSSIER DE CONSULTATION Plus en détail Avenue des Frênes 77 411 MONTEVRAIN NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE IMMOBILIER
Avenue des Frênes 77 411 MONTEVRAIN NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE IMMOBILIER 1/6 LE NEST PARTIES COMMUNES CLOS COUVERT GROS OEUVRE : Fondations suivant étude géotechnique, Dallage béton armé, Réalisation Plus en détail Prestations Plomberie Sanitaires
30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS 30.1.1. Bloc-porte métallique coupe-feu 1 heure à un vantail Dépose de l ancienne porte inutilisée Bâti métallique en tôle d acier pliée de Plus en détail LOT N 8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
LOT N 8 - CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE 1 LOT N 8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE 8-3 - CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 1 DEPOSE - Dépose et neutralisation des réseaux de chauffage, Plus en détail Cahier des Charges (C.d.C.)
COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE 4 Route de Notre Dame de la Gorge 74170 LES CONTAMINES MONTJOIE Tél : 04.50.47.04.24 Cahier des Charges (C.d.C.) Marché passé selon la procédure adaptée (Article 28 du Code Plus en détail LOT N 11 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
LOT N 11 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION 1 LOT N 11 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION 11-3 - CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE A - GENERALITES 1 CONSISTANCE DES TRAVAUX PM Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville de Noisy-le-Sec Direction des Finances et le la Commande Publique Service des Marchés Publics Place du Maréchal Foch 93134 NOISY-LE-SEC Cedex Tél: 01 49 42 66 00 INSTALLATION Plus en détail DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative
Marché à procédure adaptée DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative Maître de l'ouvrage : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Plus en détail DOSSIER RESSOURCES. Dossier RESSOURCES. Session 2013. Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14
DOSSIER Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14 Maison de retraite Les Hortensias Générateur d air chaud, type SOMAT puissance estimée 400 kw et équipé d un brûleur fioul SIGMA. Cuve fioul acier de 3000 Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIGNY
Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Plus en détail Procédure adaptée article 28 et suivants du Code des Marchés Publics.
AMENAGEMENT D UNE SALLE DE REUNION ASSOCIATIVE PLACE DU 1 ER MAI 63200 MENETROL LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION Dossier Projet CM/FP N 12-10-6681 Maître d ouvrage MAIRIE Maître d œuvre Xavier Plus en détail Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES. Communauté Rurale des Monts de Flandre
Page 1 sur 6 Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise Nom élève:.. Entreprise: Nom et fonction du professeur:. Dates de stage:.. Zone de compétence: Zone Plus en détail LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC
LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot n 06 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, Plus en détail DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX
DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE INFRASTRUCTURE ET FONDATIONS - Les fondations seront renforcées si nécessaire suivant l étude de l ingénieur structure Plus en détail CONFORMITE DE L OPERATION AVEC LES REGLES DE SECURITE
CONFORMITE DE L OPERATION AVEC LES REGLES DE SECURITE Maître d ouvrage : SIVU DE LA CRECHE INTERCOMMUNALE THOIRY 3 place de la Fontaine 78 770 THOIRY Adresse des travaux : Rue de la Mare Agrad 78 770 THOIRY Plus en détail LES SOLUTIONS «PRÊT-À-POSER»
LES SOLUTIONS «PRÊT-À-POSER» GRK ARMOIRES hydro-câblées KITS de montage FABRICANT FRANÇAIS K I T S D E M O N TA G E ref. 8500-0 Pour compteur (de 110 ou 130 mm) Raccord télescopique 3/4 Manchette plastique Plus en détail RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. CCTP Août 2008 LOT 6 PLOMBERIE
RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. ROSIERES EN SANTERRE CCTP Août 2008 LOT 6 PLOMBERIE SOMMAIRE CHAPITRE I GENERALITES... 3 ARTICLE 1 - OBJET DES TRAVAUX... 3 ARTICLE 2 - DEFINITION DES Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD)
Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 Plus en détail Chauffe-eau cuve inox
Avec régulation de température Fiche technique CALIPRO ft 0060-1 INSTRUCTIONS GENERALES Nous vous conseillons de lire attentivement la notice avant d installer et d utiliser ce chauffe-eau. L installation Plus en détail Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.
VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée Place René LESCOT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE...3 Plus en détail Construction d un bâtiment industriel de type atelier relais 01500 CHATEAU GAILLARD. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.
Communauté de Communes de la Plaine de l Ain 143 rue du Château 01150 CHAZEY SUR AIN Construction d un bâtiment industriel de type atelier relais 01500 CHATEAU GAILLARD Décomposition du Prix Global et Plus en détail Maître d ouvrage MAIRIE DE GUIPAVAS PLACE ST ELOI 29490 GUIPAVAS PLOMBERIE-SANITAIRE-CHAUFFAGE
REALISATION DE BUREAUX, REFECTION DE VESTIAIRES DE LA SALLE N 2. MISE EN SECURITE ET ACCESSIBILITE DE LA SALLE N 2, DE LA SALLE D EXPRESSION CORPORELLE ET DE LA SALLE DE COMBAT. Maître d ouvrage MAIRIE Plus en détail Travaux d Aménagement de la Mairie
BP 112-85000 LA ROCHE SR YON Bureau d Etudes Techniques tous fluides F i l i a l e d u g r o u p e A R E A Tél. 02 51 37 48 88 - Fax 02 51 62 22 07 areaelr.bet@orange.fr / www.areaetudes.net MAITRE D OVRAGE Plus en détail RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. CCTP Août 2008 LOT 5 ELECTRICITE/VENTILATION
RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. ROSIERES EN SANTERRE CCTP Août 2008 LOT 5 ELECTRICITE/VENTILATION SOMMAIRE CHAPITRE I - GENERALITES... 3 ARTICLE 1 - OBJET DES TRAVAUX...3 ARTICLE 2 DEFINITION Plus en détail Ventilation SYSTEME D avec récupération de chaleur
Ventilation SYSTEME D avec récupération de chaleur 1. GENERALITES L'ensemble doit satisfaire aux normes suivantes: NBN D 50.001 NBN EN 308 Exigences PEB NBN S 01-400-1 (confort acoustique) Réglementation Plus en détail PARTIE A - CHAUFFAGE / VENTILATION
LOT N 8 : CHAFFAGE / VENTI LATION / PLOMBERIE SANITAIRE N ART DESIGNATION DES OVRAGES QTE P.. P.. x Q PARTIE A - CHAFFAGE / VENTILATION 1 GENERALITES 1.1à 1.9.2 Pour mémoire PM 2 DONNEES TECHNIQES 2.1 Plus en détail MAIRIE DE VALMONDOIS. CCTP Lot n 01 EPMR CREATION D UN ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE
MAIRIE DE VALMONDOIS CCTP Lot n 01 EPMR CREATION D UN ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE «Foyer Honoré Daumier» Chemin Bescherelle 95760 VALMONDOIS CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil Plus en détail C.C.T.P. PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE L Entrepreneur : Le Maître Plus en détail I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON
I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON LOCAUX VESTIAIRES- SANITAIRES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES LOT N 2 : STRUCTURE MODULAIRE Le 28 août 2014 GÉNÉRALITÉS Le présent Cahier des Clauses Plus en détail SANITAIRE / PLOMBERIE
SANITAIRE / PLOMBERIE ACCESSOIRES ROBINETTERIE RÉPARATION 292 ROBINETTERIE BÂTIMENT 292 TUBE (TUYAU) PVC 292 RACCORD Ø 32 PVC 293 RACCORD Ø 40 PVC 294 RACCORD Ø 50 PVC 296 AUTRES ACCESSOIRES (COLLES) 298 Plus en détail CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES PEDAGOGIQUES MAITRE D OUVRAGE 1, avenue Léon Journault 92318 SEVRES CEDEX Tél. 01 45 07 60 00 Fax 01 45 07 60 01
CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES PEDAGOGIQUES MAITRE D OUVRAGE 1, avenue Léon Journault 92318 SEVRES CEDEX Tél. 01 45 07 60 00 Fax 01 45 07 60 01 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES décembre 2006 TRAVAUX Plus en détail DN 3/8" à 4" Femelle BSP - 10 C + 110 C Pression Maxi : 16 Bars jusqu au 2 Caractéristiques : Tamis inox démontable Femelle / Femelle Filtration fine
Dimensions : Raccordement : Température Mini : Température Maxi : DN 3/8" à 4" Femelle BSP - 10 C + 110 C Pression Maxi : 16 Bars jusqu au 2 Caractéristiques : Tamis inox démontable Femelle / Femelle Filtration Plus en détail NOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES
NOUVELLES RÈGLES SOMMAIRES POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS Depuis septembre 2006, suivant le décret de Juillet 2004 STOCKAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE OU EN SOUS-SOL D'UN BATIMENT Les réservoirs et équipements Plus en détail FTA 10/05-C Page 1 sur 5
FTA 10/05-C Page 1 sur 5 FICHE TECHNIQUE FTA/10/05-C Robinets à membrane. Date d approbation : 16 mai 2013 Nombre de pages : 5 NOTES PRELIMINAIRES 1) S'il est fait mention de normes, de plans types, de Plus en détail réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6
réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6 LOT N 4 CLOISONS - PLAFONDS Sommaire Chapitre I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES...2 Chapitre II - Plus en détail DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Place Jean Marie Danel 80370 BERNAVILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT n 04: SERRURERIE MAITRISE d ŒUVRE Antoine MAUGNARD Architecte 11 Avenue de Plus en détail VILLE D AMIENS 1/1 CREATION D UNE CRECHE MUNICIPALE SQUARE FRIANT LES 4 CHENES 80000 AMIENS C.C.T.P. LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE
VILLE D AMIENS 1/1 SOMMAIRE CHAPITRE 1 GENERALITES... 3 4 1.1 OBJET 1.2 PRESTATIONS INCLUSES AU PRESENT LOT 1.3 PRESTATIONS NON COMPRISES 1.4 DESINFECTION DU RESEAU CHAPITRE 2 BASES DE CALCULS... 5 6 2.1 Plus en détail Mutualité Sociale Agricole 17, avenue André Malraux 57000 METZ
Monneren le 03/12/2014 Mutualité Sociale Agricole 17, avenue André Malraux 57000 METZ REAMENAGEMENT DES LOCAUX RDC ET R+4 METZ LOT N 8 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU Plus en détail CCTP Système de Sécurité Incendie
UNAF 26 place Saint Georges 75009 Paris IMMEUBLE DE BUREAUX 26 place Saint Georges 75009 Paris REMPLACEMENT DE L EQUIPEMENT D ALARME B.E.T. PREVENTION INCENDIE INGENIERIE MAÎTRISE D ŒUVRE 52 rue Jacques Plus en détail LOT N 5 PLOMBERIE - ELECTRICITE
PLOMBERIE - SANITAIRE 1 GENERALITES 11 PRESCRIPTIONS GENERALES 11 1 TEXTES GENERAUX Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents aux corps d état concernés par la Réfection Plus en détail transports NOTICE DESCRIPTIVE - LOGEMENTS IMMEUBLE 25, RUE ESSLING 92400 - COURBEVOIE RÉNOVATION DE 21 APPARTEMENTS Dont 7 OCCUPÉS
transports NOTICE DESCRIPTIVE - LOGEMENTS IMMEUBLE 25, RUE ESSLING 92400 - COURBEVOIE RÉNOVATION DE 21 APPARTEMENTS Dont 7 OCCUPÉS 27 Novembre 2012 SOMMAIRE 1. - NOTE PRELIMINAIRE... 3 2. - CARACTERISTIQUES Plus en détail «VILLA COSY» REALISATION DE 28 LOGEMENTS COLLECTIFS. 4, rocade de la croix St Georges, 77600 Bussy saint Georges
«VILLA COSY» REALISATION DE 28 LOGEMENTS COLLECTIFS. 4, rocade de la croix St Georges, 77600 Bussy saint Georges NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE DES EQUIPEMENTS ET PRESTATIONS INTERIEURS MAITRE D OUVRAGE SCCV Plus en détail CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
MAÎTRE DE L OUVRAGE CREDIT MUNICIPAL DE 75004 - OPERATION AMENAGEMENT DE DEUX SALLES INFORMATIQUES DOCUMENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) LOT 8 TRAVAUX DE CLIMATISATION DOSSIER Plus en détail Lot n 6 - DOUBLAGES / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFONDS
Lot n 6 - DOUBLAGES / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFONDS 6.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 6.1.1 Généralités Les présentes prescriptions techniques particulières au lot doublages-cloisons sèches, Plus en détail Accord-cadre concernant les petits travaux d entretien et les réparations courantes au profit de l Inserm ADR Paris VII et de ses unités rattachées
Administration Déléguée Régionale Paris VII Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 1 : ELECTRICITE (CCTP) Accord-cadre concernant les Plus en détail D.P.G.F. DECOMPOSITION PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
ØØØØ SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES POUR LE CHAUFFAGE ET L'INDUSTRIE Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 R.C Saint-Etienne 64 B 96 C/1 15, rue de l'eternité- 42.000 SAINT-ETIENNE Téléphone Plus en détail Cahier des clauses techniques particulières
Cahier des clauses techniques particulières Remplacement des chaudières pour la Mairie, l école Roger Salengro et le Gymnase Raymond Joly, ainsi que le remplacement du générateur d air chaud au gymnase Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Phase : DCE
N Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT 08 LOT CHAUFFAGE GAZ VENTILATION 08.1 OBJET 08.2 GENERALITE 08.2.5 Renseignements et documents à fournir : DOSSIER D'EXECUTION et DES OUVRAGES EXECUTES 08.2.5.2 Plus en détail SOMMAIRE 1 - GÉNÉRALITÉS 2. 1-1. Présentation de l'opération 2 1-2. Limites de prestations 2 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 3
SOMMAIRE 1 - GÉNÉRALITÉS 2 1-1. Présentation de l'opération 2 1-2. Limites de prestations 2 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 3 2-1. Groupe électrogène 3 2-2. Contrat de maintenance 5 MATH Ingénierie Page 1/5 Plus en détail COMMUNE D'AYN REAMENAGEMENT DES COMBLES DE LA MAIRIE CREATION DE 2 LOGEMENTS
COMMUNE D'AYN REAMENAGEMENT DES COMBLES DE LA MAIRIE CREATION DE 2 LOGEMENTS LOT N 05: PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION - PRO FEVRIER 2013 1 GENERALITES ADMINISTRATIVES I.01) Objet du présent descriptif: Plus en détail CATALOGUE DE VENTE 2014-2015 SOLUTIONS DE REGULATION ET CHAUFFAGE SOL
CATALOGUE DE VENTE 2014-2015 SOLUTIONS DE REGULATION ET CHAUFFAGE SOL Robinetterie de sécurité Sécurité et économies d eau COMAP offre une gamme d équipements de sécurité et de protection de la distribution Plus en détail Génie climatique. Installation. Préparer son intervention sur chantier
A Génie climatique Installation Préparer son intervention sur chantier ommentaires Identifier les points d attention liées à la réalisation du chantier (contraintes techniques, d accès, de temps, ) Mettre Plus en détail SOMMAIRE. - SCI GIMINA - - RESIDENCE RUPPERT - Construction d une résidence de logements et commerces - - Notice Descriptive TCE -
SOMMAIRE I.OBJET ET DEFINITION DE L'OPERATION I-2 I-1. Objet de l'opération I-2 I-2. Description du projet. I-2 I-3. MAITRE D'OUVRAGE I-2 I-4. LISTE ET DECOMPOSITION DES TRAVAUX. I-2 I-5. ASSURANCES. I-3 Plus en détail Accord-cadre concernant les petits travaux d entretien et les réparations courantes au profit de l Inserm ADR Paris VII et de ses unités rattachées
Administration Déléguée Régionale Paris VII Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 2 : PLOMBERIE- SANITAIRE (CCTP) Accord-cadre concernant Plus en détail Quantité proposée TOTAL.
CCTP Mars 2015 - Page 2/12 1 - DESCRIPTION D PROJET Pour mémoire PM 0,00 TOTAL DESCRIPTION D PROJET 0,00 Euros HT 2 - INTERVENTIONS PREALABLES 21 - Principe général Pour mémoire PM 0,00 PRINCIPE GENERAL Plus en détail Système 3CE. DINAGAS 3CE : avis technique 14/04-926, certification CSTBat-14-926 AVANTAGES
DINAGAS 3CE : avis technique 14/04-926, certification CSTBat-14-926 AVANTAGES DOMAINE D'EMPLOI Le 3CE (Conduits Collectifs pour Chaudières Etanches) permet l'évacuation collective par tirage naturel des Plus en détail 30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS. Sous total 30.1. 30.2. PRODUCTION DE CHALEUR
30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS 30.1.1. Maçonnerie de parpaing plein de 0.12m d épaisseur Sans objet, prestation «hors lot» 30.1.2. Bloc-porte métallique coupe-feu 1 heure Plus en détail Lot n 5 PLOMBERIE - SANITAIRE. Appel d'offre. Commune Mirabel & Blacons. Immeuble "les Cascades" 26400 MIRABEL ET BLACONS
Commune Mirabel & Blacons Immeuble "les Cascades" 26400 MIRABEL ET BLACONS MAITRE D'OUVRAGE Commune de Mirabel et Blacons 26400 MIRABEL ET BLACONS Tél : 04 75 40 00 66 Lot n 5 PLOMBERIE - SANITAIRE Appel Plus en détail Module Harmony SOMMAIRE
sd 201 1 NOTICE D'INSTALLATION ET D'EMPLOI Module Harmony SOMMAIRE page Présentation ------------------------------------------------ 3 Caractéristiques techniques ------------------------------ 3 Descriptif Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME BOIS ENERGIE 41 250 BRACIEUX Lot n 08 Sanitaires, MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail Plan de formation Installateur en sanitaire CFC Check-list des objectifs de formation en entreprise
Objectifs particuliers Administration Expliquer et respecter les procédures en vigueur dans l'entreprise Expliquer et décrire les procédures du métier Développement durable Utiliser avec discernement les Plus en détail DESCRIPTIF TECHNIQUE. HÔPITAL DE JOUR CARDIOLOGIE Location de bâtiments modulaires I.U.R.C. site ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
DESCRIPTIF TECHNIQUE HÔPITAL DE JOUR CARDIOLOGIE Location de bâtiments modulaires I.U.R.C. site ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 1/5 La construction sera conforme à toutes les réglementations liées aux bâtiments Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back