Source: http://docplayer.cz/1753996-Energeticky-audit-zs-pelechovska-v-zeleznem-brode.html
Timestamp: 2016-12-05 01:15:42+00:00
Document Index: 39067592

Matched Legal Cases: ['zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 46', 'zákona č. 46', 'zákona č. 46', 'zákona č. 46']

⭐Energetický audit ZŠ Pelechovská v Železném Brodě
Energetický audit ZŠ Pelechovská v Železném Brodě
Download "Energetický audit ZŠ Pelechovská v Železném Brodě"
1 Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její novelizace č.425/2004 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náleţitostí energetického auditu. Energetický audit ZŠ Pelechovská v Železném Brodě Vypracovala: Ing. Jana Bartovičová ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 08/20112 OBSAH: 1 Identifikační údaje Zadavatel energetického auditu Zpracovatel energetického auditu Předmět energetického auditu Zadání energetického auditu Účel energetického auditu Popis výchozího stavu Základní údaje o předmětu energetického auditu Název předmětu energetického auditu Základní popis předmětu EA Charakteristika hlavních činností v předmětu EA Situační plán Seznam budov v předmětu energetického auditu a jejich účel Výrobní technologie, energeticky významné technologie v předmětu EA Další zdroje údajů pro zpracování energetického auditu Údaje o energetických vstupech a výstupech Parametry primárních energetických vstupů Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech Vlastní energetické zdroje Základní údaje o vlastních energetických zdrojích Bilance výroby energie z vlastních zdrojů Stávající obnovitelné zdroje energie Rozvody energií v předmětu EA Vnitřní rozvody tepla Vnitřní rozvod el. energie Podstatné spotřebiče elektrické energie Osvětlení Tepelné spotřebiče Vzduchotechnika (větrání a klimatizace) Významné energetické výrobní technologie Dopady na ţivotní prostředí Stavebně technické řešení předmětu EA Popis míry zanedbané údrţby Zkušenosti získané od provozovatele objektu Zhodnocení výchozího stavu Pavilony ZŠ Pelechovská v Ţelezném Brodě Vytápění Příprava TV Osvětlení Ostatní el. spotřebiče a vzduchotechnika Energetická bilance předmětu EA3 3.3 Energetické hodnocení objektu Posouzení tepelně-technických vlastností konstrukcí budovy Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla budovy Tepelné ztráty budovy Model energetické potřeby budovy Vyuţití tepelných zisků Výpočtová spotřeba tepla na vytápění objektu Energetická bilance předmětu EA Upravená energetická bilance objektu Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Vyhodnocení hospodaření s energiemi Celkový potenciál energetických úspor Návrh opatření ke sníţení spotřeby energie Návrh technického řešení Opatření č Opatření č Opatření č Opatření č Opatření č Opatření č Neinvestiční opatření, drobná investiční opatření do Kč: Souhrn navrţených opatření Varianta č Varianta č Ekonomické vyhodnocení Vstupní údaje Výstupní údaje Ukazatele ekonomické efektivnosti Vyhodnocení z hlediska ochrany ţivotního prostředí Vyhodnocení zátěţe ţivotního prostředí po realizaci variant Posouzení vyuţití obnovitelných zdrojů energie Výstupy energetického auditu Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu Doporučení a závěrečné stanovisko energetického auditora4 Přílohy: Příloha č.1 - Evidenční list energetického auditu Příloha č.2 - Protokoly a energetické štítky obálky budov podle ČSN Příloha č.3 - Osvědčení o odborné způsobilosti Příloha č.4 Fotodokumentace Výchozí podklady: Původní projektová stavební dokumentace a dokumentace navrhovaného zateplení areálu z roku 2003 Fakturace spotřeby zemního plynu, elektřiny a pitné vody v letech 2008 aţ 2010 Revizní zprávy elektroinstalace z roku 2010 a revize plynových zařízení z roku 2011 Fotografická dokumentace, osobní prohlídka objektu Údaje o reţimu provozování objektu Zákony, normy, vyhlášky, předpisy, technická literatura 45 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel energetického auditu Název a adresa: Město Ţelezný Brod Náměstí 3. května Ţelezný Brod Jméno odpovědného zástupce: André Jakubička starosta města Telefonní a faxové spojení: IČO: Zpracovatel energetického auditu Název a adresa firmy:, Praha 6 Telefonní a faxové spojení: IČO: Zpracovatel energetického auditu: Ing. Jana Bartovičová Jméno energetického auditora: Ing. Jaromír Štancl Oprávnění č.: Předmět energetického auditu Předmět: Základní škola Pelechovská Místo stavby, adresa: Pelechovská 800, Ţelezný Brod Katastrální území: Ţelezný Brod (796221) Vlastník: Město Ţelezný Brod Náměstí 3. května Ţelezný Brod Provozovatel: Základní škola Ţelezný Brod Pelechovská 800, Ţelezný Brod IČO: Jméno odpovědného zástupce: Mgr. Milan Hlubuček ředitel 56 1.4 Zadání energetického auditu Zadání energetického auditu vychází z následujících podkladů: - z poţadavků zadavatele - energetický audit budovy je zpracovaný podle vyhlášky č.213/2001sb. a ve znění vyhlášky č.425/2004sb. Budova je hodnocena dle ČSN Účel energetického auditu Energetický audit je zpracován za účelem posouzení moţností sníţení energetických spotřeb budovy, posouzení vytápěcího systému a spotřeby elektrické energie. Cílem navrhovaného řešení bude nalézt a doporučit takové řešení, které z hlediska provozovatele bude nejefektivnější a nejekonomičtější ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energií v areálu Domova pro seniory v Heřmanově Městci v souladu se stávajícími, případně připravovanými zákony a závaznými předpisy v oblasti energetiky a ţivotního prostředí. Samotné zpracování energetického auditu, jeho výstupy a závěrečné doporučení proto budou předpokladem pro rozhodování zadavatele energetického auditu o případných investicích do energeticky úsporných opatření. 67 2 Popis výchozího stavu 2.1 Základní údaje o předmětu energetického auditu Název předmětu energetického auditu Předmětem energetického auditu je ZŠ Pelechovská, Pelechovská 800, Ţelezný Brod stojící na parcele č. st. 1515/1 v katastrálním území Ţelezný Brod (796221). Situace objektu je znázorněna na obrázku č Základní popis předmětu EA Základní škola Pelechovská v Ţelezném Brodě byla postavena podle projektu z roku 1978, do provozu byla škola uvedena v roce Objekt sestává ze čtyř propojených pavilonů, které jsou uspořádány v linii ve směru východ západ. Hlavní vstup je do čtyřpodlaţního pavilonu U12, ve kterém se nachází většina učeben, druţina a kabinety. Na východě k němu přiléhá třípodlaţní hospodářský pavilon S2, ve kterém je kuchyň s jídelnou ve 3.NP a zázemím kuchyně se sklady ve 2.NP a kotelna s bývalou uhelnou v přízemí. Směrem na západ pokračuje dvoupodlaţním pavilonem MVD2, ve kterém jsou převáţně odborné učebny a dílny, bývala zde druţina. Areál je zakončen tělocvičnou a víceúčelovým sportovním areálem. Konstrukční systém pavilonů tvoří ŢB skelet MS 71 opláštěný keramickými panely tl. 300mm. Fasády jsou členěny horizontálně okenními pásy. Původní dvojitá dřevěná okna i meziokenní vloţky jsou jiţ za hranicí ţivotnosti. Střechy jsou ploché dvouplášťové s asfaltovou krytinou. Svrchní plášť tvoří keramické stropní panely uloţené na spádových klínech, pod nimi je odvětraná vzduchová mezera. Spodní plášť je izolován shora tepelnou izolací z minerálních vláken tloušťky 80 mm poloţenými na stropním panelu. Podlahy na zemině jsou zatepleny 30mm Hobrexu. Hlavní pavilon U12 byl v roce 2004 byl rekonstruován za účelem sníţení jeho energetické náročnosti. Byla vybourána stará okna a meziokenní vloţky, v místě nosných ŢB sloupů byly provedeny dozdívky z plynosilikátových tvárnic Ytong tl. 300mm. V poli mezi sloupy byly osazeny rámy z ocelových profilů, které tvoří nosnou konstrukci meziokenních výplní. Nové meziokenní výplně jsou tvořeny sendvičovými panely Kingspan tl. 80mm s provětrávaným opláštěním z cementovláknitých desek. Okna byla osazena nová plastová REHAU S 730 s izolačním zasklením Ug=1,1 W/m 2 K. Prosklená schodišťová stěna byla nahrazena výplněmi s plastovými rámy. Fasáda byla zateplena deskami z pěnového polystyrenu tl. 100mm. Konstrukce střechy byla shora doplněna vrstvou polystyrenu tl mm EPS a byla provedena nová foliová hydroizolace. Střecha spojovacího krčku k tělocvičně je plochá tvořená betonovou deskou na trapézovém plechu zateplenou 150mm EPS. Objekt tělocvičny T1 byl v roce 2004 rekonstruován. Byla osazena nová plastová okna z profilů REHAU S 730. Budova byla opláštěna stěnovými panely KINGSPAN KS 1000 TF-M tl. 70mm. Střecha je 78 jednoplášťová, nezateplená, skládající-se ze střešních panelů, škvárobetonu ve spádu a hydroizolace z asfaltových pásů. Podlaha tělocvičny je dvojitá sportovní podlaha s krytinou z dřevěných vlysů bez tepelné izolace. Vytápění základní školy Pelechovská je zajištěno z centrální kotelny umístěné v přízemí pavilonu S2. Původním zdrojem tepla byly kotle na koks, který byl skladován v sousední uhelně. Od roku 1996, kdy byla kotelna plynofikována, slouţí pro vytápění a přípravu teplé vody tři stacionární plynové kotle s výkonem á 330 kw. Teplá voda pro pavilon S2 (kuchyň a jídelnu) je připravována centrálně v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači o objemu 263 litrů topnou vodou z plynových kotlů. Teplá voda pro hygienická zázemí a úklid školy je připravována lokálně v elektrických bojlerech umístěných v kaţdém podlaţí. V kancelářích jsou dále 2 elektrické průtokové ohřívače. Celkový instalovaný příkon elektrických ohřívačů TV je 17,4 kw. Pro nucené větrání v kuchyni je instalována vzduchotechnická jednotka s teplovodním předehřevem přívodního vzduchu topnou vodou z kotlů. Osvětlení v budovách v areálu je převáţně zářivkami, v podruţných prostorech jsou ţárovky. Instalovaný příkon osvětlovací soustavy je 53 kw. Stávající stav: Celkový vytápěný objem objektu (vnější objem budovy): m 3 Celková vytápěná plocha objektu (z celkových vnitřních rozměrů): 9 217,9 m Charakteristika hlavních činností v předmětu EA Základní škola slouţí k výuce dětí prvního a druhého stupně. V současné době má škola 9 tříd od prvního do devátého ročníku a navštěvuje ji 175 ţáků. Výuku a výchovu zajišťuje 18 pedagogických pracovníků. O provoz školy se stará 8 správních zaměstnanců a 3 kuchařky. V pavilonu S2 je vlastní kuchyně s jídelnou, kde je denně připravováno přibliţně 170 obědů. Tělocvična slouţí k tělesné výchově dětí, ve večerních hodinách a o víkendech je pronajímána a slouţí ke sportovním aktivitám obyvatel města. V roce 2001 byl u tělocvičny vybudován víceúčelový sportovní areál. 89 2.1.4 Situační plán Obr. 1 Situace areálu ZŠ Pelechovská Ţelezný Brod (katastrální mapa) Obr. 2 Letecký pohled na areál ZŠ Pelechovská Ţelezný Brod 910 2.1.5 Seznam budov v předmětu energetického auditu a jejich účel Předmětem EA je budova Základní školy Pelechovská v Ţelezném Brodě čp Výrobní technologie, energeticky významné technologie v předmětu EA Nejedná se o výrobní objekt. 2.2 Další zdroje údajů pro zpracování energetického auditu Dostupná projektová dokumentace Původní stavební projektová dokumentace, dokumentace rekonstrukce obvodového pláště z roku 2003 a doměření projektantem na místě. Fakturační měření: - fakturace dodávek zemního plynu pro vytápění o přípravu TV v letech 2008, 2009 a 2010 a fakturace dodávek elektrické energie a její spotřeby v období 03/2007 aţ 02/2010 Provozní reţim (směnnost, počet pracovních dnů v týdnu) Objekt je v provozu ve školním roce 5 dní v týdnu od 6:30 do 16h. V současné době má škola 9 tříd od prvního do devátého ročníku a navštěvuje ji 175 ţáků. Výuku a výchovu zajišťuje 18 pedagogických pracovníků. O provoz školy se stará 8 správních zaměstnanců a 3 kuchařky. Smluvní závazky mající vztah k energetickému hospodářství Provozovatel objektu uzavřel smlouvu o dodávce zemního plynu pro vytápění a přípravu TV, elektrické energie pro ostatní spotřebu s dodavateli: RWE Energie, a.s. ČEZ Prodej, s.r.o. Klíšská 940 Duhová 425/ Ústí nad Labem Praha 4 IČ: IČ:11 2.3 Údaje o energetických vstupech a výstupech Vstupní energie, které jsou fakturačně sledovány: - Zemní plyn - Elektrická energie Zemní plyn Vytápění, příprava TV Základní škola Pelechovská Elektrická energie provoz kuchyně, osvětlení, ostatní spotřeba, Obr. 3 Informativní tok uvaţovaných energií v budově Parametry primárních energetických vstupů Zemní plyn Objekt Základní škola Pelechovská je napojena na STL plynovod. Regulátory tlaku s plynoměrem jsou umístěny ve zděném pilířku pod podloubím pavilonu S2. Odtud vede NN plynovod DN 100 k plynové kotelně II. kategorie umístěné v přízemí pavilonu S2. V kotelně se plynovod rozšiřuje do akumulačního potrubí DN 250, odkud vedou 3 odbočky DN 40 k hořákům kotlů. V kotelně jsou tři stacionární plynové kotle s celkovým výkonem 990 kw. Kotle slouţí pro vytápění pavilonů ZŠ a pro centrální přípravu TV pro pavilon kuchyně. Zemní plyn je odebírán od RWE Energie, a.s. Výhřevnost zemního plynu je uvaţována 34,05 GJ/tis. m 3. Elektrická energie Základní škola Pelechovská je napojena na distribuční síť dodavatele ČEZ Prodej, a.s. V objektu jsou dvě odběrná místa. Odběrné místo s hlavním proudovým jističem 3 x 200 A slouţí pro měření hlavní spotřeby školy (provoz kuchyně, osvětlení a ostatní spotřeba). Odběrné místo s proudovým jističem 3 x 60 A. Objekt vyuţívá produkt Akumulace 8 s distribuční sazbou C25d. Spotřeba v nízkém tarifu slouţí pro přípravu TV v zásobníkových ohřívačích. Vysoký tarif slouţí pro spotřebu kuchyňských spotřebičů, osvětlení a ostatní spotřebu Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech V následujících tabulkách je přehled energetických vstupů ve formě nakupovaných a dodávaných energií. Hodnoty jsou pouţity z fakturačních dokladů zemního plynu v letech 2008 aţ 2010 a elektrické energie v období 03/2007 aţ 02/2010. Tabulky obsahují údaje v technických jednotkách a ročních peněţních nákladech. 1112 Tabulka č. 1 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA za rok 2008 Pro rok: 2008 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Roční náklady v Kč Nákup tepla GJ Nákup elektrické energie NT MWh 13,87 3,60 49, Nákup elektrické energie VT MWh 54,13 3,60 194, Zemní plyn tis. m3 60,49 34, , Jiná paliva tuny Celkem vstupy paliv a energie 2 304, Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie 2 304, Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podíl jednotlivých složek na celkovém objemu spotřebovávaných energií v roce ,2% 8,5% Zemní plyn Elektřina (NT) 89,4% Elektřina (VT) Tabulka č. 2 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA za rok 2009 Pro rok: 2009 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Roční náklady v Kč Nákup tepla GJ Nákup elektrické energie NT MWh 14,77 3,60 53, Nákup elektrické energie VT MWh 51,75 3,60 186, Zemní plyn tis. m3 69,16 34, , Jiná paliva tuny Celkem vstupy paliv a energie 2 594, Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie 2 594, Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 1213 Podíl jednotlivých složek na celkovém objemu spotřebovávaných energií v roce ,0% 7,2% Zemní plyn Elektřina (NT) 90,8% Elektřina (VT) Tabulka č. 3 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA za rok 2010 Pro rok: 2010 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Roční náklady v Kč Nákup tepla GJ Nákup elektrické energie NT MWh 15,51 3,60 55, Nákup elektrické energie VT MWh 56,28 3,60 202, Zemní plyn tis. m3 69,21 34, , Jiná paliva tuny Celkem vstupy paliv a energie 2 615, Změna stavu zásob paliv (inventarizace) - - Celkem spotřeba paliv a energie 2 615, Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podíl jednotlivých složek na celkovém objemu spotřebovávaných energií v roce ,1% 7,7% Zemní plyn Elektřina (NT) 90,1% Elektřina (VT) 1314 Tabulka č. 4 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA za průměrné období Průměr Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Roční náklady v Kč Nákup tepla GJ Nákup elektrické energie NT MWh 14,7 3,60 53, Nákup elektrické energie VT MWh 54,1 3,60 194, Zemní plyn tis. m3 66,3 34, , Jiná paliva tuny Celkem vstupy paliv a energie 2 504, Změna stavu zásob paliv (inventarizace) - - Celkem spotřeba paliv a energie 2 504, Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Spotřeby zemního plynu jsou brány průměrem za kalendářní roky 2008 aţ 2010, spotřeby elektrické energie průměrem za období 2007/08 aţ 2009/10. Ceny energií jsou uvaţovány za poslední fakturační období tj. rok Průměrná spotřeba energie v GJ/rok Průměrné platby za energie v tis. Kč/rok 2% 8% Zemní plyn 25% Zemní plyn 90% Elektřina (NT) Elektřina (VT) 3% 72% Elektřina (NT) Elektřina (VT) 2.4 Vlastní energetické zdroje Základní údaje o vlastních energetických zdrojích Vytápění základní školy Pelechovská je zajištěno z centrální kotelny umístěné v přízemí pavilonu S2. Původním zdrojem tepla byly kotle na koks, který byl skladován v sousední uhelně. Od roku 1996, kdy byla kotelna plynofikována, slouţí pro vytápění a přípravu teplé vody tři stacionární plynové kotle Hydrotherm s výkonem á 330 kw. Účinnost plynových kotlů byla odhadnuta na 86 %. Teplá voda pro pavilon S2 (kuchyň a jídelnu) je připravována centrálně v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači o objemu 263 litrů topnou vodou z plynových kotlů. Teplá voda pro hygienická zázemí a úklid školy je připravována lokálně v elektrických bojlerech umístěných v kaţdém podlaţí. V kancelářích jsou dále 1415 2 elektrické průtokové ohřívače. Celkový instalovaný příkon elektrických ohřívačů TV je 17,4 kw. Účinnost výroby teplé vody v elektrických ohřívačích je uvaţována 98 %. Spotřeba energie na přípravu TV není samostatně měřena. Proto byla stanovena odborným odhadem podle informací o provozu objektu a je uvedena v následujících tabulkách. Z letní spotřeby zemního plynu je odhadováno, ţe je během letních prázdnin v provozu cirkulace TV v pavilonu S2. Průměrná spotřeba plynu v tomto období je 8,4 GJ. Tato spotřeba je ve stávajících bilančních tabulkách přičtena ke ztrátě v rozvodech. Tabulka č. 5: Stanovení spotřeby energie na centrální přípravu TV pro pavilon S2 MYTÍ OSOB KUCHYŇ - MYTÍ NÁDOBÍ ÚKLID 170 osob 170 jídel denně 846 m2 0 litrů/os.den 2 litrů/jídlo 20 litrů/100m2.den 220 dnů 220 dnů 230 dnů 0,0 m3/rok 74,8 m3/rok 38,9 m3/rok 0,0 GJ/rok 15,7 GJ/rok 8,2 GJ/rok Předpokládaná spotřeba TV Měrná potřeba tepla pro ohřev vody z 10 C na 60 C Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV 113,7 m3/rok 210,0 MJ/m3 23,9 GJ/rok Ztráty v rozvodech TV (teplovod a cirkulace) 50% Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV 35,8 GJ/rok Účinnost zdroje výroby tepla (kotle a deskový výměník) 86% Předpokládaná spotřeba tepla pro přípravu TV 41,7 GJ/rok Tabulka č. 6: Stanovení spotřeby energie na přípravu TV v elektrických ohřívačích MYTÍ OSOB Předpokládaná spotřeba TV ÚKLID 170 osob 3724 m2 2 litrů/os.den 20 litrů/100m2.den 220 dnů 220 dnů 74,8 m3/rok 163,9 m3/rok 15,7 GJ/rok 34,4 GJ/rok Měrná potřeba tepla pro ohřev vody z 10 C na 55 C Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV 238,7 m3/rok 189,0 MJ/m3 50,1 GJ/rok Ztráty v rozvodech TV (lokální příprava bez cirkulace) 4% Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV 51,9 GJ/rok Účinnost zdroje výroby tepla (el. bojler) 98% Předpokládaná spotřeba tepla pro přípravu TV 53,0 GJ/rok Spotřeba elektřiny na lokální přípravu TV odpovídá průměrné roční spotřebě elektřiny v nízkém tarifu. 1516 2.4.2 Bilance výroby energie z vlastních zdrojů Tabulka č. 7 - Bilance výroby energie z vlastních zdrojů stávající stav ř. Ukazatel jednotka roční hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW - 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW tep 1,007 3 Dosažitelný elektrický výkon celkem MW - 4 Pohotový elektrický výkon celkem MW - 5 Výroba elektřiny MWh - 6 Prodej elektřiny (z ř.5) MWh - 7 Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie MWh - 8 Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny GJ - 9 Výroba dodávkového tepla GJ 1 970,4 10 Prodej tepla (z ř.9) GJ - 11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ 2 310,0 12 Spotřeba tepla v palivu celkem (z ř.8 + ř.11) GJ 2310,0 Tabulka č. 8: Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje stávající stav Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Roční energetická účinnost zdroje 85,3 % Roční energetická účinnost výroby elektrické energie - % Roční energetická účinnost výroby tepla 85,3 % Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny - GJ/MWh Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu dodávkového tepla 1,17 GJ/GJ Roční využití instalovaného elektrického výkonu - hod/rok Roční využití dosažitelného elektrického výkonu - hod/rok Roční využití pohotového elektrického výkonu - hod/rok Roční vyuţití instalovaného tepelného výkonu 543,3 hod/rok Stávající obnovitelné zdroje energie V předmětu EA nejsou instalovány obnovitelné zdroje energie. 1617 2.5 Rozvody energií v předmětu EA Vnitřní rozvody tepla Z hlavního rozdělovače v kotelně vedou 3 topné větve. Jedna topná větev zajišťuje centrální přípravu TV pro pavilon S2 s kuchyní. Jiţní větev je vedena z kotelny po jiţní straně pavilonů a slouţí pro vytápění jiţních učeben. Severní větev zajišťuje vytápění prostorů na severní fasádě a vede aţ do tělocvičny. Z této větve je rovněţ vytápěn pavilon S2, do kterého je topná voda rozvedena 3 větvemi od podruţného rozdělovače umístěného ve 2.NP v místnosti školníka. Z tohoto rozdělovače vede čtvrtá topná větev do teplovodního ohřívače vzduchotechnické jednotky slouţící pro nucené větrání v kuchyni. Rozvody tepla uvnitř jednotlivých objektů jsou provedeny z ocelových trub bezešvých, neizolovaných. Rozvod teplé vody pro kuchyň je opatřen cirkulací s oběhovým čerpadlem. Ztráty v cirkulaci TV 50% byly stanoveny odborným odhadem. Rozvody lokální přípravy TV vedoucí od elektrických bojlerů k místům spotřeby je krátký, je proveden v plastu a je neizolovaný. Rozvod není opatřen cirkulací. Ztráty v rozvodu 4% byly stanoveny podle teoretické potřeby TV a spotřeby elektřiny v NT, která slouţí pro akumulační ohřev vody v zásobnících Vnitřní rozvod el. energie Elektroinstalace je provedena vodiči typu AYKY, v rekonstruovaných hygienických zázemích kabely CYKY vedenými skrytě pod omítkou. V objektu jsou dvě odběrná místa první pro veškerou spotřebu školy, druhé pro osvětlení příjezdové komunikace pouličními lampami. Odběrné místo s proudovým jističem 3 x 60 A vykazuje zanedbatelnou roční spotřebu elektřiny, proto nebude v EA započítána. Hlavní jistič před elektroměrem měřícím spotřebu elektřiny pro objekt školy má proudovou hodnotu 3 x 200 A. Měření odběru elektrické energie je přímé, pouţitý elektroměr je dvoutarifní. Objekt vyuţívá produkt Akumulace 8 se zvýhodněnou distribuční sazbou C25d. Spotřeba v nízkém tarifu slouţí pro přípravu TV v zásobníkových ohřívačích. Vysoký tarif slouţí pro spotřebu kuchyňských spotřebičů, osvětlení a ostatní spotřebu. 2.6 Podstatné spotřebiče elektrické energie Mezi nejvýznamnější elektrické spotřebiče v areálu patří kuchyňské spotřebiče a osvětlovací soustava Osvětlení V objektu ZŠ jsou instalovány světelné zdroje o celkovém příkonu cca 53 kw. Osvětlovací soustava je tvořena převáţně lineárními zářivkami 2 x 40 W, v podruţných prostorech jsou ţárovky. Veškeré ovládání osvětlovací soustavy je 1718 prováděno manuálně. Svítidla jsou čištěna převáţně z vnější strany, okenní plochy jsou čištěny pravidelně. Z časových důvodů bylo provedeno pouze informativní měření osvětlenosti luxmetrem DT-8809A v učebně při zataţených ţaluziích. Naměřená osvětlenost 350 lx aţ 480 lx splňuje poţadavky ČSN EN , která pro učebny poţaduje 300 lx Tepelné spotřebiče V následující tabulce jsou uvedeny instalované elektrické spotřebiče v kuchyni. Dále jsou v objektu instalovány osoušeče rukou na toaletách. KUCHYNĚ počet ks příkon kw Elektrický sporák Alba Hořovice 2 14 Varný kotel 3 24 Varný kotel 2 12 Smažicí pánev Lotus 1 8,7 Elektrická pec 1 9,4 Gril 2 3 Myčka nádobí 1 13,1 Mrazák Zanussi ZFC ,1 Chladnička 2 0, Vzduchotechnika (větrání a klimatizace) V objektu základní školy je převáţně přirozené větrání. Na rekonstruovaných hygienických zázemích v kaţdém patře hlavního pavilonu jsou instalovány odtahové ventilátory, které jsou v provozu nepřetrţitě v době výuky. V zázemí kuchyně ve 2. NP pavilonu S2 je instalována vzduchotechnická jednotka, která zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu z prostoru kuchyně. Přívodní vzduch je předehřívám v teplovodním ohřívači topnou vodou z plynových kotlů. Vzduchotechnické potrubí je neizolované. V prostorech zázemí kuchyně jsou také převáţně nevyuţívané chladicí boxy, které byly postupně nahrazeny skříňovými chladicími spotřebiči. Jako chladicí jednotky slouţily 4 kompresory s příkonem á 1,25 kw. V současné době se pouţívá pouze jedna kompresorová jednotka a chladicí box slouţící pro skladování zeleniny. V místnosti s kompresory jsou ve fasádě umístěny axiální ventilátory Významné energetické výrobní technologie Ţádná významnější energeticky náročná výrobní technologie se v popisovaném objektu nenachází. 1819 2.7 Dopady na ţivotní prostředí Zdrojem tepla pro vytápění a centrální přípravu TV pro kuchyň v základní škole Pelechovská je zemní plyn. Vytápění zajišťují tři plynové kotle se jmenovitým výkonem á 330 kw z roku Účinnost plynových kotlů je uvaţována 86 %. Lokální příprava teplé vody pro školu a úklid je realizována převáţně v elektrických zásobníkových ohřívačích a průtokových ohřívačích. Účinnost výroby tepla elektřinou je uvaţována 98%. Zdrojem energie pro provoz kuchyně, osvětlení a ostatní spotřebu je elektřina. Vyuţíváním těchto zdrojů energie vznikají emise, jejichţ mnoţství v tunách za rok je uvedeno v následující tabulce. Emise vzniklé při spotřebě elektrické energie jsou počítány z parametrů systémové hnědouhelné elektrárny. Tabulka č. 9: Současný stav produkce emisí Výpočet emisí Stávající stav (t/rok) Tuhé látky 0, SO 2 0, NO X 0, CxHy 0, CO 0, CO 2 205, E ps 0, Z lokálního pohledu nemá Základní škola Pelechovská negativní vliv na ţivotní prostředí. Z globálního pohledu je v ní však spalováno značné mnoţství zemního plynu, který je neobnovitelným zdrojem energie. 1920 2.8 Stavebně technické řešení předmětu EA Základní škola Pelechovská v Ţelezném Brodě sestává ze čtyř propojených objektů, které jsou uspořádány v linii ve směru východ západ. Všechny budovy byly postaveny podle projektu z roku 1978, do provozu byla škola uvedena v roce Pavilon školního stravování S2 je realizován jako ŢB skelet MS 71 opláštěný keramickými panely tl. 300mm. Štítová stěna pavilonu byla v 80. letech dodatečně zateplena 60mm minerální vaty a opláštěna hliníkovým pláštěm. Jedná se o třípodlaţní budovu zastřešenou plochou dvouplášťovou střechou s odvětranou vzduchovou mezerou. Na stropní panel je poloţena minerální rohoţ 2x40mm, nad níţ je vzduchová mezera min. 200mm. Střecha je zakryta keramickými stropními panely uloţenými na spádových klínech a vyspárovanými k střešnímu ţlabu, zakrytými hydroizolací. Fasáda je členěna horizontálně okenními pásy. Dvojitá dřevěná okna i meziokenní vloţky jsou jiţ za hranicí ţivotnosti. Schodišťová stěna je zasklena dvojsklem do hliníkových rámů. Podlaha na zemině je tvořena podkladním betonem, hydroizolací a betonovou mazaninou. Pavilon U12.2 je také vystavěna jako ţelezobetonový skelet MS 71 ale jeho plášť byl jiţ v roce 2004 byl rekonstruován za účelem sníţení jeho energetické náročnosti. Byla vybourána stará okna a meziokenní vloţky, v místě nosných ŢB sloupů byly provedeny dozdívky z plynosilikátových tvárnic Ytong tl. 300mm. V poli mezi sloupy byly osazeny rámy z ocelových profilů, které tvoří nosnou konstrukci meziokenních výplní. Nové meziokenní výplně jsou tvořeny sendvičovými panely Kingspan tl. 80mm s provětrávaným opláštěním z cementovláknitých desek. Okna byla osazena nová plastová REHAU S 730. Prosklená schodišťová stěna byla nahrazena výplněmi s plastovými rámy. Uvaţovaný součinitel prostupu tepla plastových výplní je U = 1,4 W/m 2 K. Které byly osazeny do nově vyzděného zdiva z cihelných bloků Porotherm. Fasáda byla zateplena deskami z pěnového polystyrenu tl. 100mm. Konstrukce střechy byla z původní dvouplášťové skladby s větranou vzduchovou vrstvou přeměněna na dvouplášťovou plochou střechu s nevětranou vzduchovou mezerou. Na vrchní líc původní hydroizolace byla doplněna vrstva mm EPS a byla provedena nová foliová hydroizolace. Podlaha na zemině je zateplena 30mm Hobrexu. Pavilon MVD je dvoupodlaţní budova ze ţelezobetonového skeletu MS 71 opláštěného keramickými panely. Konstrukce střechy i obvodového plášťě jsou shodné s pavilonem S2. Podlaha na zemině je zateplena 30mm Hobrexu. Pavilon je propojen s tělocvičnou plně spojovacím krčkem, jehoţ obvodové zdivo je vyzděno z tvárnic Porotherm. Střecha krčku je plochá tvořená betonovou deskou na trapézovém plechu zateplenou 150mm EPS. Objekt tělocvičny T1 byl v roce 2004 rekonstruován. Byla osazena nová plastová okna z profilů REHAU S 730. Budova byla opláštěna stěnovými panely KINGSPAN KS 1000 TF-M tl. 70mm. Střecha je jednoplášťová skládající-se ze střešních panelů, škvárobetonu ve spádu a hydroizolace z asfaltových pásů. Podlaha tělocvičny je dvojitá sportovní podlaha s krytinou z dřevěných vlysů. 2021 Následující tabulka specifikuje základní údaje a jednotlivé stavební konstrukce budovy ve výchozím stavu. Tabulka č Hodnoty pro stanovení objemového faktoru tvaru objektů Geometrické parametry objektu Celková plocha ochlazovaných konstrukcí na hranici vytápěného prostoru m ,9 Objem vytápěné části budovy (vnější rozměry) m ,0 Faktor tvaru budovy A / V m 2 /m 3 0,35 Tabulka č Základní údaje budovy, specifikace podstatných stavebních kcí budov v areálu Technické parametry objektu Počet nadzemních podlaží - 4 Počet podzemních podlaží - 0 Vytápěný objem budovy (vnější rozměry) m ,0 Podlahová plocha vytápěných místností m ,2 Průměrná světlá výška vytápěných místností m 3,3 Konstrukce svislé neprůsvitné m ,5 Výplně otvorů m Podlahy nad exteriérem m 2 202,6 Střechy šikmé a ploché m ,5 Konstrukce přilehlé k zemině (podlahy) m ,0 Konstrukce přilehlé k zemině (stěny) m 2 118,6 Konstrukce do nevytápěných prostor (podlahy) m 2 384,9 Konstrukce do nevytápěných prostor (stěny) m 2 38,6 2.9 Popis míry zanedbané údrţby Dle vlastního průzkumu objektu lze konstatovat, ţe údrţba vnitřního zařízení je prováděna pravidelně. Plynové kotle jsou staré 15 let, blíţí se doba jejich ţivotnosti. V roce 2003 byla zpracována projektová dokumentace pro kompletní zateplení pavilonů, na základě které bylo v roce 2004 realizováno zateplení hlavní budovy U12 včetně střechy a výměny oken a tělocvična dostala nový zateplený obvodový plášť. Ostatní pavilony na rekonstrukci čekají. V pavilonu MVD2 dochází k silnému zatékání střechou. Proto musel být tento pavilon z hygienických důvodů v průběhu roku 2010 opuštěn, v zimním období je pouze temperován Zkušenosti získané od provozovatele objektu Dle informací provozovatele objektu je objekt vytápěn rovnoměrně, bez problémů. Průměrná vnitřní výpočtová teplota v budovách areálu byla stanovena na 18 C. Po zateplení a výměně oken v hlavní budově stačí pro vytápění učeben jedno ze tří instalovaných otopných těles. 2122 3 Zhodnocení výchozího stavu V souladu se zadáním energetického auditu jsou za posuzovanou soustavu povaţovány: 1. jednotlivé stavební části budov 2. zdroje ÚT 3. zdroje TV, rozvody a spotřebiče TV 4. osvětlení budovy 5. spotřebiče el. energie v budově Při posuzování energetických vstupů a výstupů s následným zhodnocením výchozího stavu formou energetických bilancí se vycházelo z následujícího stavu: Pavilony ZŠ Pelechovská v Ţelezném Brodě 1. stávající venkovní svislé stavební konstrukce budov (kromě zateplené školní budovy a tělocvičny) mají nevyhovující tepelně technické vlastnosti, konstrukce nesplňují podmínky ČSN pro poţadované hodnoty součinitele prostupu tepla 2. stávající střešní a stropní konstrukce nesplňují poţadavky ČSN na hodnoty součinitele prostupu tepla 3. stávající podlahové konstrukce na terénu nesplňují poţadavky ČSN na hodnoty součinitele prostupu tepla 4. vyměněné výplně otvorů s izolačními dvojskly splňují poţadavky ČSN na součinitele prostupu tepla, ostatní výplně nesplňují současné poţadavky 5. průměrný součinitel prostupu tepla objektu je v kategorii D nevyhovující Vytápění 1. zdrojem tepla pro vytápění jsou tři stacionární plynové kotle s celkovým instalovaným výkonem 990 kw, jejich uvaţovaná účinnosti je 85 % 2. otopná soustava je teplovodní s nuceným oběhem topné vody s teplotním spádem 75/60 C převáţně s litinovými článkovými tělesy umístěnými pod okny 3. teplota v jednotlivých místnostech je regulována pouze ručními uzavíracími kohouty, na mnoha tělesech kohouty chybějí 4. v rekonstruovaném zázemí jsou nová ocelová desková tělesa s termoregulačními ventily a termostatickými hlavicemi 5. rozvody tepla v kotelně jsou izolovány minerální vatou s hliníkovým povlakem, stav izolace odpovídá době realizace plynové kotelny r vnitřní rozvody tepla jsou neizolované vedené přímo ve vytápěných místnostech Příprava TV 1. příprava teplé vody pro kuchyň je realizována centrálně topnou vodou z plynových kotlů v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači o objemu 263 litrů 2. ztráty v rozvodech cirkulace byly odhadnuty na 50 % 2223 3. příprava teplé vody pro hygienická zázemí a úklid ve škole je realizována lokálně v elektrických zásobníkových ohřívačích a průtokových ohřívačích s celkovým příkonem 17,4 kw. 4. rozvody TV jsou krátké plastové neizolované, nejsou opatřeny cirkulací 5. ztráty v rozvodech tvoří 4% Osvětlení 1. osvětlení objektu je realizováno převáţně zářivkami 2 x 40 W, v podruţných prostorech jsou ještě ţárovky, osvětlovací soustava je v dobrém stavu 2. nejsou instalována pohybová čidla ani stmívače 3. osvětlenost učeben splňuje poţadavky ČSN EN osvětlované prostory jsou čisté (zdi, podlahy, stropy), svítidla jsou z vnitřní strany čistá, okna jsou čistá Ostatní el. spotřebiče a vzduchotechnika 1. v celém areálu je převáţně přirozené větrání 2. na hygienických zázemích jsou instalovány odtahové ventilátory, které jsou v provozu nepřetrţitě po dobu výuky 3. v zázemí kuchyně je instalována vzduchotechnická jednotka s teplovodním předehřevem přívodního vzduchu topnou větví z kotlů slouţící pro nucené větrání v kuchyni 4. v zázemí jsou chladicí boxy pro skladování potravin s kompresorovými chladicími jednotkami, v současné době je v provozu pouze 1 místnost pro skladování zeleniny kompresor s příkonem 1,25 kw 5. nejvyšší odhadovaná spotřeba elektrické energie připadá na provoz kuchyně a umělé osvětlení 2324 3.2 Energetická bilance předmětu EA V následující tabulce je základní energetická bilance stávajícího objektu, která byla sestavena pro průměrné spotřeby energií v hodnoceném období let 2008 aţ Tabulka č Energetická bilance objektu za průměrné období 2008 aţ 2010 Ř. GJ náklady Kč pozn. 1 vstupy paliv a energie 2504, Nákup ZP + elektřiny 2 změna zásob paliv spotřeba paliv a energie 2504, prodej energie cizím z ř. 3 a 4 celková spotřeba paliv a energie v objektu 2504, Nákup ZP + elektřiny 6a z ř. 5 spotřeba energie na vytápění 2206, Zemní plyn pro ÚT 7a z ř. 6a z toho ztráty ve zdroji a rozvodech ÚT 331, b z ř. 5 spotřeba energie na přípravu TV 103, Zemní plyn pro TV 7b z ř. 6b z toho ztráty ve zdroji přípravy TV 7, c z ř. 6b z toho ztráty v rozvodech TV (cirkulace) 22, z ř. 5 spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 194, ZP + EE pro ostatní spotřebu Pozn.: Cenová hladina roku Energetické hodnocení objektu Tepelně-technické výpočty byly provedeny podle ČSN Tepelná ochrana budov. Energetické hodnocení objektu je zpracováno podle ČSN , ČSN EN a ČSN EN ISO Posouzení tepelně-technických vlastností konstrukcí budovy Bylo provedeno porovnání součinitelů prostupu tepla konstrukcí na systémové hranici budovy s poţadovanými hodnotami normou ČSN :2007, které jsou uvedeny v následujících tabulkách. 2425 Tabulka č Normové součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce dle ČSN Druh konstrukce ČSN :2007 Požadovaná Doporučená Konstrukce svislé neprůsvitné (těžké) 0,38 0,25 Konstrukce svislé neprůsvitné (lehké) 0,30 0,20 Konstrukce výplňové a prosklené 1,70 1,20 Konstrukce střech šikmých a plochých a strop s podlahou nad venkovním prostředím 0,24 0,16 Konstrukce k nevytápěným prostorům 0,60 0,40 Konstrukce ve styku se zeminou 0,45 0,30 Konstrukce svislé lehké prostorů s návrhovou teplotou 15 C 0,45 0,30 Tabulka č Součinitele prostupu tepla stávajících konstrukcí v budově ZŠ Pelechovská Ţelezný Brod Stav Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] Konstrukce svislé neprůsvitné těžké Nevyhovuje 0,476 až 2,29 Konstrukce svislé neprůsvitné těžké zateplené v r Vyhovuje 0,38 Konstrukce výplňové a prosklené měněné v r Vyhovuje 1,4 až 1,7 Konstrukce výplňové původní Nevyhovuje 2,6 až 3,6 Konstrukce svislé lehké prostor s návrhovou teplotou 15 C Vyhovuje 0,321 Konstrukce svislé neprůsvitné lehké Nevyhovuje 1,29 až 1,18 Konstrukce svislé neprůsvitné lehké zateplené v r Vyhovuje 0,28 Konstrukce střešní nezateplené Nevyhovuje 2,65 až 0,673 Konstrukce střešní zateplená Nevyhovuje 0,282 až 0,294 Konstrukce podlah nad venkovním prostředím Nevyhovuje 1,038 až 0,335 Konstrukce k nevytápěným prostorům Nevyhovuje 2,55 až 1,65 Konstrukce na styku s terénem Nevyhovuje 2,95 až 1,13 Stávající obalové konstrukce budovy kromě zateplených částí budov a vyměněných výplní otvorů s izolačními dvojskly nevyhovují současným poţadavkům na jejich tepelně technické vlastnosti. Součinitele prostupu tepla těchto konstrukcí nesplňují poţadavky normy ČSN : Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla budovy Dále bylo provedeno hodnocení energetické náročnosti objektu pomocí průměrného součinitele prostupu tepla budovy podle ČSN Podmínka, ţe objekt je vyhovující z hlediska energetické náročnosti, zní: U em U em,n,rq U em - vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla budovy W/(m 2 K) U em,n,rq poţadovaný průměrný součinitel prostupu tepla W/(m 2 K) 2526 Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla celé budovy ve stávajícím stavu je v následující tabulce. Tabulka č Průměrný součinitel prostupu tepla objektu Průměrný součinitel prostupu tepla budov v areálu (ČSN :2007) STÁVAJÍCÍ STAV H t - měrná ztráta prostupem 9060,7 W/K U em - průměrný součinitel prostupu tepla 0,98 W/(m 2 K) U em,n,rq - průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) 0,73 W/(m 2 K) U em,n,rc - průměrný součinitel prostupu tepla (doporučený) 0,55 W/(m 2 K) U em,s - průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu 1,33 W/(m 2 K) Klasifikační ukazatel CI 1,42 Nevyhovující Průměrný součinitel prostupu tepla budov v základní školy Pelechovská nevyhovuje poţadované hodnotě normy ČSN :2007, hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy spadá do kategorie D nevyhovující. Z Energetického štítku obálky budov, který je součástí příloh, je zřejmé, které konstrukce se nejvíce podílejí na prostupu tepla a kde je moţné hledat potenciál energetických úspor Tepelné ztráty budovy Výpočet tepelné ztráty je proveden pro: Lokalita Jablonec nad Nisou Nejniţší venkovní výpočtová teplota vzduchu -18 C Střední teplota venkovního vzduchu v topném období t es 3,8 C Počet dní v topném období 260 Normální krajinná oblast, méně chráněná budova, stojící v zástavbě. Měrná tepelná ztráta prostupem stávajícího stavu budovy ZŠ Pelechovská Ţelezný Brod je podle teoretického výpočtu (podle ČSN v souladu s ČSN EN ISO 13789, ČSN EN ISO 13790, ČSN EN ISO 13370) H T = 9 060,7 W/K. Celková stávající tepelná ztráta areálu 478,2 kw při návrhové venkovní teplotě a průměrné vnitřní teplotě 18 C byla vypočtena podle ČSN EN v programu společnosti Protech s.r.o. Nový Bor. Tato tepelná ztráta byla pouţita pro naladění modelu energetické potřeby budovy. Procentuelní podíl jednotlivých konstrukcí, infiltrace a větrání na celkových tepelných ztrátách budovy je vyčíslen v následující tabulce a znázorněn na uvedeném grafu. 2627 Tabulka č Rozdělení tepelných ztrát budovy stávající stav Tepelné ztráty ZŠ Pelechovská - výchozí stav H [W] Procent. podíl Střechy ,8% Stěny ,3% Otvory ,2% Podlaha ,2% Tepelná ztráta prostupem tepla obálkou budovy ,5% Tepelná ztráta větráním v budově ,5% Celková tepelná ztráta objektu ,0% Rozdělení tepelných ztrát - stávající stav areálu 46% 4% 15% 20% 15% Střechy Stěny Otvory Podlaha Větrání Z rozdělení tepelných ztrát vyplývá, kde je moţné hledat sníţení potřeby tepla na vytápění objektu. Největší podíl na tepelných ztrátách stávajícího objektu má tepelná ztráta přirozeným větráním přibliţně 46 %. Největší tepelné ztráty prostupem připadají na výplně otvorů (20 %), obvodové stěny (15 %) a ploché střechy (15 %). Vzhledem k plánovanému kompletnímu zateplení a následnému nahrazení stávajícího předimenzovaného zdroje tepla tepelnými čerpadly vzduch/voda a k jejich umístění v nevytápěné bývalé uhelně v přízemí pavilonu S2, za které se tak stane venkovní prostředí, byla stanovena návrhová výchozí tepelná ztráta objektu 456,3 kw. Tato ztráta bude slouţit jako výchozí k vyhodnocení přínosů navrhovaných opatření Model energetické potřeby budovy Při výpočtu potřeby tepla na vytápění budovy se zpravidla zjišťuje roční potřeba energie v GJ za otopné období bilančním hodnocením na základě posouzení stavebních konstrukcí objektu. Metodika tohoto posouzení je dána vyhláškou 148/2007 Sb. a rovněţ soustavou norem ČSN , ČSN , ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN EN 832, ČSN EN ISO 12831, ČSN EN ISO a ČSN EN ISO28 Stanovení roční potřeby tepla na vytápění budovy bylo provedeno denostupňovou metodou, která vychází z tepelných ztrát objektu (vypočtené v kapitole ), klimatických podmínek místa stavby a zohledňuje provozní reţim vytápění v objektu. Roční potřeba tepla na vytápění v GJ/rok byla vypočtena ze vzorce: (t is t es ) E vyt = 24. Q c.. d , (t is t e ) kde: E vyt roční potřeba tepla na vytápění tepelná ztráta (GJ/rok) Q c celková tepelná ztráta objektu (kw) celkový opravný součinitel = i. t. d / ( o. r ) i koeficient vyjadřující vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot uvaţovaných při výpočtu celkové tepelné ztráty objektu t koeficient vlivu reţimu vytápění během dne resp. noci d zkrácení doby vytápění podle vyuţití budovy během týdne o účinnost rozvodu r moţnost regulace systému vytápění d počet dnů otopného období t is průměrná vnitřní teplota v objektu t es průměrná venkovní teplota otopného období nejniţší výpočtová venkovní teplota t e Z uvedeného vzorce pak vyplývá, v které části lze hledat potenciál: a) Q c sníţení tepelné ztráty obvodového pláště a střechy. b) ovlivněné pouţitou regulací (počasí, čas, vnitřní teplota, zónová regulace, individuální regulace, prováděním nočního útlumu, dodrţení vnitřních teplot) a provozem vytápění dané budovy, je sestaven jako součin koeficientů. c) ostatní je závislé na klimatických podmínkách. Hodnoty těchto činitelů popisujících reţim vytápění v hodnoceném objektu uvádí následující tabulka: Tabulka č Celkový opravný součinitel budovy Celkový opravný součinitel e 0,50 vliv nesoučasnosti ztráty prostupem a infiltrací (tepelná ztráta vypočtena s návrhovými ei 0,70 výměnami vzduchu) vlivu režimu vytápění (útlumy v odpoledních hodinách a o víkendech) et 0,80 zkrácení doby vytápění (pětidenní provoz) ed 0,80 účinnost rozvodu ho 0,95 možnost regulace systému vytápění hr 0,95 2829 Klimatická data byla převzata z údajů nejbliţší meteorologické stanice ČHMÚ Jablonec nad Nisou (Liberec). Tabulka č Potřeba tepla objektu vypočtená z energetického modelu budovy VÝPOČET POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ BUDOVY - DDP STÁVAJÍCÍ VÝCHOZÍ Celková ztráta objektu kw 478,2 456,3 Výpočtová venkovní teplota C Průměrná vnitřní teplota v objektu C 18,0 18,0 Průměrná venkovní teplota (t es ) C 3,8 3,8 Počet topných dnů dny Počet denostupňů K.dny Celkový opravný součinitel - 0,50 0,50 Potřeba tepla na vytápění budovy GJ 2103,4 2007,0 Teoretická potřeba tepla na vytápění areálu ve stávajícím stavu po odečtení vnitřních zisků je 2 103,4 GJ/rok Vyuţití tepelných zisků Vzhledem k přítomnosti termostatické regulace nejsou ve výpočtu uvaţovány tepelné zisky v těchto dvou objektech. Tepelné zisky E VZ a E VS z vnitřních zdrojů tepla a ze slunečního záření za otopné období se stanovují pro občanské a obytné budovy za podmínky, ţe je instalována dynamická regulace otopného systému Výpočtová spotřeba tepla na vytápění objektu Při uvaţování účinnosti výroby tepla zdrojem (kotle na zemní plyn) 85 % je teoretická spotřeba tepla na vytápění 2 474,5 GJ/rok, coţ je 687,37 MWh/rok. Pro verifikaci výpočtového modelu objektu byl proveden přepočet skutečných spotřeb tepla (z faktur) za hodnocená období 2008 aţ 2010 na dlouhodobý průměr (DDP 30) pomocí denostupňové metody. Porovnání teoretické spotřeby tepla se skutečnou je provedeno v tabulce č. 21. Tabulka č. 19: Skutečná spotřeba tepla objektu přepočtená na dlouhodobý průměr Rok DDP Roční spotřeba tepla v objektu [GJ/rok] 2004,4 2295,2 2295,0 2420,3 Počet denostupňů D (20) Tabulka č. 20: Porovnání fakturované a modelové spotřeby tepla v objektu Skutečná spotřeba tepla (ÚT) Vypočtená spotřeba tepla Rozdíl (z účetních dokladů, přepočtená na teplotně průměrný rok) (z modelu energetické potřebyobálkový výpočet) po odečtení tepelných zisků (účetní doklady x model) GJ/rok GJ/rok % 2420,3 2474,5 2,2% 2930 Teoretická spotřeba tepla vypočtená z energetického modelu budovy se od skutečné spotřeby tepla na vytápění budovy přepočtené na teplotně průměrný rok (DDP) liší o 2,2 %. Výpočtový model dobře popisuje energetické chování budovy. Pro další výpočty a energetické bilance tedy můţe být pouţita teoretická spotřeba tepla na vytápění areálu ve výchozím stavu (bez uhelny) 2 361,2 GJ/rok, která odpovídá návrhové tepelné ztrátě 456,3 kw. 3.4 Energetická bilance předmětu EA Upravená energetická bilance objektu V následující tabulce je upravená energetická bilance sestavená z modelu energetické potřeby budovy. Cenová hladina roku Tabulka č Upravená energetická bilance posuzovaného objektu Ř. GJ náklady Kč pozn. 1 vstupy paliv a energie 2659, Nákup ZP + elektřiny 2 změna zásob paliv spotřeba paliv a energie 2659, prodej energie cizím z ř. 3 a 4 celková spotřeba paliv a energie v objektu 2659, Nákup ZP + elektřiny 6a z ř. 5 spotřeba energie na vytápění 2361, Zemní plyn pro ÚT 7a z ř. 6a z toho ztráty ve zdroji a rozvodech ÚT 354, b z ř. 5 spotřeba energie na přípravu TV 103, Zemní plyn pro TV 7b z ř. 6b z toho ztráty ve zdroji přípravy TV 7, c z ř. 6b z toho ztráty v rozvodech TV (cirkulace) 13, z ř. 5 spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 194, ZP + EE pro ostatní spotřebu Pozn.: ceny jsou uvedeny včetně DPH 20% 3031 3.4.2 Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Tabulka č Bilance výroby energie z vlastních zdrojů ř. Ukazatel jednotka roční hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW - 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW tep 1,007 3 Dosažitelný elektrický výkon celkem MW - 4 Pohotový elektrický výkon celkem MW - 5 Výroba elektřiny MWh - 6 Prodej elektřiny (z ř.5) MWh - 7 Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie MWh - 8 Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny GJ - 9 Výroba dodávkového tepla GJ 2 101,9 10 Prodej tepla (z ř.9) GJ - 11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ 2 464,7 12 Spotřeba tepla v palivu celkem (z ř.8 + ř.11) GJ 2 464,7 Tabulka č. 23: Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Roční energetická účinnost zdroje 85,3 % Roční energetická účinnost výroby elektrické energie - % Roční energetická účinnost výroby tepla 85,3 % Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny - GJ/MWh Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu dodávkového tepla 1,17 GJ/GJ Roční využití instalovaného elektrického výkonu - hod/rok Roční využití dosažitelného elektrického výkonu - hod/rok Roční využití pohotového elektrického výkonu - hod/rok Roční vyuţití instalovaného tepelného výkonu 579,6 hod/rok 3132 3.5 Vyhodnocení hospodaření s energiemi Rozborem lze tedy dojít k následujícím závěrům: Průměrný součinitel prostupu tepla budovy nesplňuje poţadavek normy ČSN :2007. Budova byla vyhodnocena a zařazena do klasifikačního stupně D nevyhovující. Dále bylo zjištěno: - Všechny konstrukce na systémové hranici (stěny, okna, dveře, podlahy, střechy) kromě vyměněných výplní otvorů a zateplených fasád nesplňují poţadované součinitele prostupu tepla - vytápění objektu je zajištěno z kotelny II. kategorie třemi stacionárními plynovými kotli s celkovým výkonem 990 kw z roku otopná soustava je teplovodní s teplotním spádem 75/60 C a s nuceným oběhem topné vody, otopná tělesa jsou převáţně litinová článková s ručními kohouty, - na rekonstruovaných toaletách v hlavní budově jsou ocelová desková tělesa s termoregulačními ventily a hlavicemi - příprava TV pro kuchyň je realizována centrálně v nepřímotopném zásobníku o objemu 263 litrů školu a úklid je lokální v elektrických zásobníkových ohřívačích - osvětlení budov v areálu je převáţně zářivkami 2x40 W, podruţné prostory jsou osvětleny ţárovkami, osvětlenost v objektu je vyhovující 3.6 Celkový potenciál energetických úspor Potenciál úspor tepla je moţné hledat ve sníţení tepelných ztrát budov v areálu. Další úspory představuje instalace nového účinnějšího zdroje tepla pro vytápění - např. tepelného čerpadla a instalace termoregulačních ventilů s termostatickými hlavicemi na stávající otopná tělesa, coţ umoţní vyuţití tepelných zisků. Tabulka 24 - potenciál energetických úspor pro jednotlivá opatření Popis navrhovaných opatření Potenciál energetických úspor (GJ/rok) Výměna výplní otvorů 168,2 Zateplení střechy 252,0 Zateplení fasády 188,9 Zateplení stropu kotelny 30,0 Instalace TRV 271,3 Tepelné čerpadlo vzduch/voda 598,8 Celkový potenciál energetických úspor 1 509,2 3233 4 Návrh opatření ke sníţení spotřeby energie 4.1 Návrh technického řešení Energetický audit při návrhu technických řešení vychází ze stávajícího stavu technologií a budovy, způsobu vytápění a ze znalostí v oblasti stavebnictví, výroby a distribuce tepla a elektrické energie. Faktory ovlivňující spotřebu tepelné energie: Zvolený systém zateplení a tloušťka pouţitého izolantu Prostup tepla otvorovými výplněmi - kvalita oken a ochlazovaných dveří Infiltrace spárami výplní - těsnění spár Poměr otvorových výplní a zdiva Způsob vytápění a ohřevu TV - volba zdroje tepla a topného média Regulace vytápění Existence zádveří Orientace otvorových výplní ke světovým stranám Vyuţití vnitřních a vnějších zdrojů tepla tepelné zisky Energetické chování uţivatelů objektu Výše uvedené faktory je vhodné posoudit v rámci "Energetického auditu". Energetický audit provádí návrh opatření, která přinesou co největší úspory při vynaloţení co nejniţších investic Opatření č. 1 Název: Výměna výplní otvorů Konstrukce Stávající dřevěná zdvojená okna a prosklené stěny, původní dřevěné a kovové dveře Popis: Původní dřevěná zdvojená okna a prosklené dveře mají součinitel prostupu tepla U=2,8 W/m 2 K. Původní prosklená stěna do hliníkových rámů a původní kovové dveře mají uvaţovaný součinitel prostupu tepla U=3,6 W/m 2 K. Uvaţovaný součinitel prostupu tepla původních dřevěných dveří je 2,6 W/m 2 K. Stávající výplně otvorů nesplňují současné tepelně technické poţadavky dané normou ČSN :2007. Návrh opatření počítá s instalací nových oken s izolačním dvojsklem a celkovým součinitelem prostupu tepla oken vytápěných místností Uw=1,1 W/m 2 K. Vyměněna budou i okna v nevytápěných prostorech, která se tak budou nepřímo podílet na úsporách energie. Zde jsou navrţena plastová okna s izolačním dvojsklem s Uw=1,7 W/m 2 K. Všechna nová okna vytápěných prostor splní doporučený součinitel prostupu tepla normou ČSN :2007. Budou vyměněny rovněţ vstupní vchodové dveře za nové plastové s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla Ud=1,1 W/m 2 K nebo Ud=1,2 W/m 2 K 3334 GJ/rok Efektivní financování úspor energie podle procenta prosklení. Vyměněny budou také dveře do nevytápěných prostor za nové plastové se součinitelem prostupu tepla Ud=1,7 W/m 2 K. Celková plocha nových výplní otvorů vytápěných prostor je 455,1 m 2. Nad rámec této plochy bude vyměněno 11,0 m 2 výplní otvorů v nevytápěných prostorech. Cena včetně instalace je přibliţně Kč/m 2 včetně DPH (5 000 Kč/m 2 bez DPH). Tabulka č. 25: Stanovení investičních nákladů na opatření č.1 Plocha výplňových konstrukcí [m 2 ] 466,1 Měrná cena zateplované konstrukce vč. DPH [Kč/m 2 ] Investiční náklady na opatření vč. DPH [Kč] Tabulka č. 26: Energeticko - ekonomické přínosy opatření č.1 Opatření 1 - Výměna výplní otvorů GJ/rok Kč/rok Investiční náklady Množství energie pro vytápění (ZP) 2 193, Množství energie pro přípravu TV (ZP) 50, Množství energie pro přípravu TV (EE) 53, Množství energie pro ostatní spotřebu (EE) 194, Mnoţství energií celkem po realizaci 2491, Mzdy - - Ztráty - - Ostatní (údržba kotelny) - - Celkové provozní náklady po realizaci opatření 2 491, Množství energie-prodej 0,0 0 Úspora tepelné energie 168, Množství energie a provozní náklady před realizací 2 659, Spotřeba energií pro opatření č Výchozí stav Opatření č. 1 3435 Výměnou otvorových výplní ZŠ Pelechovská Ţelezný Brod dojde ke sníţení spotřeby energie na vytápění o 168,2 GJ/rok. To představuje úsporu provozních nákladů 63,1 tis. Kč/rok při stávající jednotkové ceně zemního plynu 375 Kč/GJ Opatření č. 2 Název: Zateplení střechy pavilonů S2, MVD2 a T2 Konstrukce plochá dvouplášťová střecha pavilonů S2 a MVD2 a plochá jednoplášťová střecha tělocvičny Popis: Pavilony S2 a MVD2 jsou zastřešeny plochou dvouplášťovou střechou s odvětranou vzduchovou mezerou. Na stropní panel je poloţena minerální rohoţ 2x40mm, nad níţ je vzduchová mezera min. 200mm. Střecha je zakryta keramickými stropními panely uloţenými na spádových klínech a vyspárovanými k střešnímu ţlabu, zakrytými hydroizolací. Součinitel prostupu tepla této skladby je U =0,673 W/m 2 K. Střecha pavilonu T2 tělocvičny je jednoplášťová skládající-se ze střešních panelů, škvárobetonu ve spádu a hydroizolace z asfaltových pásů. Její součinitel prostupu tepla je U =2,649 W/m 2 K. Norma ČSN :2007 poţaduje pro ploché střechy součinitel prostupu tepla U=0,24 W/m 2 K. Střechy pavilonů S2, MVD2 ani T2 tento poţadavek nesplňují. Ploché střechy pavilonů S2 a MVD2 je doporučeno zateplit shora tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037 W/mK, např. pěnovým polystyrenem tloušťky 220 mm. Zároveň budou uzavřeny větrací otvory a z větrané skladby se tak stane skladba nevětraná. Střechu tělocvičny je doporučeno zateplit shora např. pěnovým polystyrenem tloušťky 260 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037 W/mK. Po provedení těchto opatření splní obě konstrukce doporučený součinitel prostupu tepla pro ploché střechy U=0,16 W/m 2 K. Celková zateplovaná plocha střech je 1672,9 m 2. Cena zateplení se pohybuje kolem Kč/m 2 včetně DPH (1 250 Kč/m 2 bez DPH). Tabulka č. 27: Stanovení investičních nákladů na opatření č.2 Celková zateplovaná plocha fasády [m 2 ] 1672,9 Měrná cena zateplované konstrukce vč. DPH [Kč/m 2 ] Investiční náklady na opatření vč. DPH [Kč]36 GJ/rok Efektivní financování úspor energie Tabulka č. 28: Energeticko - ekonomické přínosy opatření č.2 Opatření 2 - Zateplení střechy GJ/rok Kč/rok Investiční náklady Množství energie pro vytápění (ZP) 2 109, Množství energie pro přípravu TV (ZP) 50, Množství energie pro přípravu TV (EE) 53, Množství energie pro ostatní spotřebu (EE) 194, Mnoţství energií celkem po realizaci 2407, Mzdy - - Ztráty - - Ostatní (údržba kotelny) - - Celkové provozní náklady po realizaci opatření 2 407, Množství energie-prodej 0 0 Úspora tepelné energie 252, Množství energie a provozní náklady před realizací 2659, Spotřeba energií pro opatření č Výchozí stav Opatření č. 2 Zateplením plochých střech dojde ke sníţení spotřeby energie na vytápění o 252,0 GJ/rok. To představuje úsporu provozních nákladů 94,5 tis. Kč/rok při stávající ceně zemního plynu 375 Kč/GJ. 3637 4.1.3 Opatření č. 3 Název: Zateplení fasády Konstrukce obvodové stěny pavilonů S2 a MVD2 a podlaha nad venkovním prostorem podloubí pavilonu S2 Popis: Pavilony S2 a MVD2 jsou realizovány jako ŢB skelet MS 71 opláštěný keramickými panely tl. 300mm. Štítová stěna pavilonů byly v 80. letech dodatečně zatepleny 60mm minerální vaty a opláštěny hliníkovým pláštěm. Fasády jsou členěny pásovými okny s meziokenními vloţkami. Do opatření je zahrnuta i stávající podlaha nad venkovním prostorem pavilonu S2 která je tvořena ţelezobetonovým panelem a je tepelně izolována 2x vrstvou Hobrexu. Součinitele prostupu tepla stěn U=2,29 aţ 0,476 W/m 2 K nesplňují současné tepelně technické poţadavky. Norma ČSN :2007 předepisuje pro vnější těţkou stěnu součinitel prostupu tepla U=0,38 W/m 2 K a pro lehkou konstrukci U=0,30 W/m 2 K. Součinitel prostupu tepla stropu nad venkovním prostředím U=1,038 W/m 2 K nesplňuje normový poţadavek, který je pro konstrukci stropu nad venkovním prostorem U=0,24 W/m 2 K. Navrhované opatření představuje zateplení vnějšího obvodového pláště budovy. Zateplení těţkých stěn a podlahy nad venkovním prostorem je doporučeno realizovat certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,039 W/mK, např. pěnovým polystyrenem v tloušťce 160 mm. U štítových stěn je doporučena demontáţ stávajícího hliníkového opláštění včetně tepelné izolace a provedení kontaktního zateplovacího systému. Zateplena bude i podlaha nad venkovním prostorem pavilonu S2. Po provedení tohoto opatření bude součinitel prostupu tepla stěn splňovat doporučenou hodnotu U=0,25 W/m 2 K podle ČSN :2007. Podlaha nad venkovním prostorem (191,2 m 2 ) bude po provedení opatření splňovat poţadovaný součinitel tepla pro tuto konstrukci, který činí U=0,24 W/m 2 K. Stávající konstrukce meziokenních vloţek a lehkých stěn budou zčásti dozděny plynosilikátovými tvárnicemi a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Mezi okny a v místě lehké stěny pavilonu S2 budou vloţky nahrazeny lehkou konstrukcí s vloţenou izolací z minerální vaty a opláštěnou kontaktním zateplovacím systémem tl. 160mm. Po provedení tohoto opatření bude součinitel prostupu tepla stěny splňovat doporučenou hodnotu U=0,25 W/m 2 K dle ČSN :2007. Po provedení opatření bude součinitel prostupu tepla stěn splňovat doporučenou hodnotu U=0,25 W/m 2 K pro dozděné části a U=0,20 W/m 2 K pro lehké konstrukce dle ČSN :2007. Celková plocha fasády určená k zateplení 160mm EPS je 902,0 m 2. Cena zateplení se pohybuje okolo Kč/m 2 včetně DPH (1 500 Kč/m 2 bez DPH). Celková plocha dozdívaných a zateplovaných konstrukcí je rovna 173,6 m 2. Cena tohoto opatření se pohybuje okolo Kč/m 2 včetně DPH (1 750 Kč/m 2 bez DPH). 3738 GJ/rok Efektivní financování úspor energie Celková plocha nových lehkých konstrukcí je 104,9 m 2. Cena opatření se pohybuje okolo Kč/m 2 včetně DPH (1 500 Kč/m 2 bez DPH). Tabulka č. 29: Stanovení investičních nákladů na opatření č. 3 Celková zateplovaná plocha fasády [m 2 ] 1180,5 Investiční náklady na opatření vč. DPH [Kč] Tabulka č. 30: Energeticko - ekonomické přínosy opatření č. 3 Opatření 3 - Zateplení fasády GJ/rok Kč/rok Investiční náklady Množství energie pro vytápění (ZP) 2 172, Množství energie pro přípravu TV (ZP) 50, Množství energie pro přípravu TV (EE) 53, Množství energie pro ostatní spotřebu (EE) 194, Mnoţství energií celkem po realizaci 2470, Mzdy - - Ztráty - - Ostatní (údržba kotelny) - - Celkové provozní náklady po realizaci opatření 2 470, Množství energie-prodej 0 0 Úspora tepelné energie 188, Množství energie a provozní náklady před realizací 2659, Zateplením fasády pavilonů S2 a MVD2 dojde ke sníţení spotřeby tepla na vytápění o cca 188,9 GJ/rok. To představuje úsporu provozních nákladů ve výši 70,8 tis. Kč/rok při stávající ceně zemního plynu 375 Kč/GJ Spotřeba energií pro opatření č Výchozí stav Opatření č. 3 3839 4.1.4 Opatření č. 4 Název: Zateplení stropu kotelny Popis: Konstrukce ţelezobetonový strop Strop nad kotelnou je tvořen ţelezobetonovým panelem, podlaha je tvořena 30mm Hobrexu a 40mm betonové mazaniny. Součinitel prostupu tepla stropu nad kotelnou U=1,01 W/m 2 K nesplňuje současné tepelně technické poţadavky. Norma ČSN :2007 předepisuje pro strop nad venkovním prostorem součinitel prostupu tepla U=0,24 W/m 2 K. Stávající strop nad kotelnou je doporučeno zespodu zateplit tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti = 0,039 W/mK, např. minerální vatou tloušťky 160 mm. Po provedení tohoto opatření strop nad kotelnou půdou splní poţadovanou hodnotu pro konstrukci stropu nad venkovním prostorem U=0,24 W/m 2 K výše uvedenou normou. Celková plocha stropu nad kotelnou určená k zateplení je 217,2 m 2. Cena zateplení se pohybuje okolo 960 Kč/m 2 včetně DPH (800 Kč/m 2 bez DPH). Tabulka č. 31: Stanovení investičních nákladů na opatření č. 4 Celková zateplovaná plocha stropu [m 2 ] 217,2 Měrná cena zateplované konstrukce vč. DPH [Kč/m 2 ] 960 Investiční náklady na opatření vč. DPH [Kč] Tabulka č. 32: Energeticko - ekonomické přínosy opatření č. 4 Opatření 4 - Zateplení stropu ke kotelně GJ/rok Kč/rok Investiční náklady Množství energie pro vytápění (ZP) 2 331, Množství energie pro přípravu TV (ZP) 50, Množství energie pro přípravu TV (EE) 53, Množství energie pro ostatní spotřebu (EE) 194, Mnoţství energií celkem po realizaci 2629, Mzdy - - Ztráty - - Ostatní (údržba kotelny) - - Celkové provozní náklady po realizaci opatření 2 629, Množství energie-prodej 0 0 Úspora tepelné energie 30, Množství energie a provozní náklady před realizací 2659, Zateplením stropu nad kotelnou dojde ke sníţení spotřeby energie na vytápění o 30,0 GJ/rok. To představuje úsporu ročních provozních nákladů ve výši 11,3 tis. Kč při stávající ceně zemního plynu 375 Kč/GJ. 3940 GJ/rok Efektivní financování úspor energie Spotřeba energií pro opatření č. 4 Výchozí stav Opatření č Opatření č. 5 Název: Popis: Instalace TRV Na stávajících otopných tělesech jsou instalovány pouze ruční uzavíratelné kohouty, které na mnoha místech úplně chybí. V objektu tedy nejsou vyuţívány solární a vnitřní tepelné zisky. Pouze na rekonstruovaných toaletách v hlavní budově jsou osazena nová desková otopná tělesa s termostatickými hlavicemi. Navrhované opatření spočívá v instalaci termoregulačních ventilů na zbývající otopná tělesa. Otopná tělesa budou osazena na přívodu termostatickými ventily, termostatickými hlavicemi a regulačními šroubeními na vratném potrubí. Investiční náklady na instalaci TRV jsou přibliţně 1,0 tis. Kč na otopné těleso. Při odhadovaném počtu těles 300 ks to je 300 tis. Kč včetně DPH. Výpočet tepelných zisků je v následující tabulce. Tepelný zisk z vnitřních zdrojů kwh Tepelný zisk z vnitřních zdrojů GJ 91 Tepelné zisky ze slunečního záření kwh Tepelné zisky ze slunečního záření GJ 261 Celkové tepelné zisky kwh Celkové tepelné zisky GJ 352,7 Moţnost vyuţití tepelných zisků představuje úsporu tepla potřebného na vytápění objektu ve výši 352,7 GJ. V závislosti na účinnosti zdroje tepla stávajícího nebo navrhovaného to představuje úsporu spotřebované energie (ZP) a úsporu provozních nákladů ve výši: 4041 - 414,9 GJ/rok pro stávající zdroj tepla s účinností 85 % a 155,6 tis. Kč/rok při stávající jednotkové ceně zemního plynu 375 Kč/GJ, - 271,3 GJ pro plynové absorpční čerpadlo vzduch/voda s účinností 130 % a 87,7 tis. Kč/rok při nové jednotkové ceně plynu 425 Kč/GJ. Aby bylo moţné vyčíslit přínos pouze tohoto opatření, je jako výchozí stav uveden stav po zateplení objektu, tzn. po realizaci všech navrţených stavebních opatření č. 1 aţ č. 4. Tato opatření povedou ke sníţení tepelné ztráty objektu na cca 330 kw. Tabulka č. 33: Energeticko - ekonomické přínosy opatření č.5 Opatření 5 - Instalace TRV GJ/rok Kč/rok Investiční náklady Množství energie pro vytápění (ZP) 1722, Množství energie pro přípravu TV (ZP) 50, Množství energie pro přípravu TV (EE) 53, Množství energie pro ostatní spotřebu (EE) 194, Mnoţství energií celkem PO ZATEPLENÍ 2020, Mzdy - - Ztráty - - Ostatní (údržba kotelny) - - Celkové provozní náklady PO ZATEPLENÍ 2 020, Množství energie-prodej 0 0 Úspora tepelné energie (pro stávající zdroj) 414, Úspora tepelné energie (pro TČ vzduch/voda) 271, Opatření č. 6 Název: Tepelné čerpadlo vzduch/voda Popis: Pro vytápění areálu byla navrţena sestava 7 jednotek absorpčních plynových tepelných čerpadel typu vzduch/voda s celkovým jmenovitým výkonem 285,6 kw při parametrech A2/W35. Protoţe jednotky TČ jsou primárně určeny pro venkovní pouţití, je v případě vnitřní instalace potřeba zajistit dostatečné proudění venkovního vzduchu přes výparník ( m 3 /h). Jednotky budou umístěny v bývalé uhelně, ve které bude při jejich provozu venkovní prostředí. Přívod i odvod vzduchu k tepelným čerpadlům bude z vnějšího prostředí stavebními otvory do podloubí, odtahy spalin budou svedeny do společného spalinovodu a vyvedeny nad střechu objektu. Jako bivalentní zdroj tepla bude slouţit plynový kotel s max. výkonem 220 kw (průměrná roční účinnost je uvaţována 90%). Bivalentní zdroj ročně vyrobí přibliţně 56 GJ tepla. 4142 V prostorech stávající kotelny bude instalována akumulační nádoba o objemu litrů. Jedno tepelné čerpadlo bude rovněţ připravovat teplou vodu pro potřeby pavilonu S2 (kuchyň) ve stávajícím zásobníkovém ohřívači o objemu 263 litrů. Průměrná roční účinnost tepelného čerpadla 130 % byla stanovena přibliţným výpočtem na základě poţadované teploty výstupní vody, která je závislá na venkovní teplotě. Pro přípravu TV byla uvaţována účinnost niţší 125% kvůli celoročně vysoké poţadované výstupní teplotě. Tabulka č. 34: Přibliţné parametry instalovaného OZE Tepelné čerpadlo vzduch/voda - 7 jednotek ÚT TV CELKEM Jmenovitý výkon tepelného čerpadla 285,6 kw při A2/W35 Průměrný roční účinnost 130,0 125,0 129,8 % Spotřeba tepla čerpadlem 811,7 28,7 840,3 GJ/rok Množství dodaného tepla čerpadlem 1055,2 35,8 1091,0 GJ/rok Doba využití jmenovitého výkonu OZE 1026,3 34,8 1061,1 hod/rok Pozn: Výkon tepelného čerpadla se nenavrhuje na celou teplenou ztrátu objektu, protoţe nejrychlejší návratnosti investice bude dosaţeno, bude-li tepelné čerpadlo provozováno na svůj jmenovitý výkon po co nejdelší dobu. Celkové investiční náklady na realizaci opatření č. 6 byly odhadnuty na tis. Kč včetně DPH (3 500 tis. Kč bez DPH). Předpokladem pro instalaci tepelného čerpadla je dosaţení nízkoteplotních parametrů otopné soustavy po provedení kompletního zateplení objektu a sníţení jeho tepelné ztráty na cca 330 kw. Předpokládaný teplotní spád otopné soustavy po zateplení je 60/50 C. Tabulka č. 35: Energeticko - ekonomické přínosy opatření č. 6 Opatření 4 - Tepelné čerpadlo GJ/rok Kč/rok Investiční náklady Množství energie pro vytápění (ZP) 873, Množství energie pro přípravu TV (ZP) 28, Množství energie pro přípravu TV (EE) 53, Množství energie pro ostatní spotřebu (EE) 194, Mnoţství energií celkem po realizaci 1150, Mzdy - - Ztráty - - Ostatní (údržba kotelny) - - Celkové provozní náklady po realizaci opatření 1 150, Množství energie-prodej 0 0 Úspora tepelné energie 598, Množství energie a provozní náklady před realizací 1748,43 GJ/rok Efektivní financování úspor energie Po instalaci tepelného čerpadla vzduch/voda dojde ke sníţení spotřeby energie na vytápění o cca 598,8 GJ/rok, coţ představuje úsporu provozních nákladů ve výši 193,5 tis. Kč/rok při nové jednotkové ceně zemního plynu 425 Kč/GJ. Vzhledem ke značnému sníţení spotřeby plynu dojde ke změně poměru stálých plateb k platbám za odebraný plyn. Proto byla stanovena nová jednotková cena zemního plynu pomocí kalkulátoru dodavatele RWE Energie Spotřeba energií pro opatření č. 6 Objekt po zateplení a instalaci TRV Opatření č Neinvestiční opatření, drobná investiční opatření do Kč: Auditorovi se nepodařilo nalézt čistě neinvestiční opatření, které by vedlo ke sníţení energetické náročnosti budovy či výraznějším úsporám. 4344 Opatření Efektivní financování úspor energie 4.2 Souhrn navrţených opatření V následujících tabulkách je uvedeno přehledné shrnutí realizačních nákladů a předpokládaných úspor energie u jednotlivých opatření. Tabulka č. 36: Souhrn navrhovaných opatření Název opatření Pořizovací výdaje Úspora energie Měrné náklady Roční úspory Návratnost T S Ostatní výdaje celkem tis. Kč GJ tis. Kč tis.kč/gj let tis. Kč tis. Kč 1 Výměna výplní otvorů 2 796,60 168,2 63,07 16,63 44,3 0,0 63,1 2 Zateplení střechy 2 509,35 252,0 94,50 9,96 26,6 0,0 94,5 3 Zateplení fasády 2 176,98 188,9 70,83 11,53 30,7 0,0 70,8 4 Zateplení stropu kotelny 208,51 30,0 11,25 6,95 18,5 0,0 11,3 5 Instalace TRV 300,00 271,3 87,66 1,11 3,4 0,0 87,7 6 TČ vzduch/voda 4 200,00 598,8 193,50 7,01 21,7 0,0 193,5 Pozn.: Ceny jsou včetně 20% DPH Z výše uvedených opatření jsou rozpracovány dvě varianty řešení pro provedení dalšího podrobného hodnocení. Navrţená opatření lze realizovat kaţdé samostatně a přinesou příslušnou úsporu energie. V následujících tabulkách a grafech jsou shrnuty upravené energetické bilance jednotlivých energeticky úsporných opatření, a to jak v bilancích energie (GJ/rok), tak ve finančních tocích (tis.kč/rok). Ceny energií jsou cenami roku V mezisoučtech nákladů po realizaci je v některých případech moţná odchylka +/- 1 tis.kč způsobená zaokrouhlováním. 4445 Efektivní financování úspor energie Varianta č. 1 Název: Kombinace opatření č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Popis: Souhrn předcházejících opatření spočívající v kompletním zateplení objektu tj. v provedení veškerých navrţených stavebních opatření Jedná se o tyto stavební úpravy: - Výměna výplní otvorů (opatření č. 1) - Zateplení střechy pavilonů S2, MVD2 a T2 (opatření č. 2) - Zateplení fasády (opatření č. 3) - Zateplení stropu kotelny (opatření č. 4) Tabulka č. 37: Seznam opatření ve variantě č.1 Navrţená úsporná opatření Varianta: I Opatření Roční úspory č. Název opatření Pořizovací výdaje Úspora energie Úspora osob. výdajů Úspora výdajů na opravy Úspora ostatních výdajů Úspora celkem tis. Kč/r GJ/r tis. Kč/r tis. Kč/r tis. Kč/r tis. Kč/r Kč/r 1 Výměna výplní otvorů 2 796,6 168,2 63, Zateplení střechy 2 509,4 252,0 94, Zateplení fasády 2 177,0 188,9 70, Zateplení stropu kotelny 208,5 30,0 11, Varianta celkem 7 691,44 639,1 239, ř. Ukazatel Pozn.: Ceny jsou včetně 20% DPH Tabulka č. 38: Upravená energetická bilance pro variantu č.1 GJ Kč / rok GJ Kč / rok výchozí stav varianta I 1 vstupy paliv a energie 2 659, , změna zásob paliv spotřeba paliv a energie 2 659, , prodej energie cizím konečná spotřeba paliv a energie v objektu 2659, , a spotřeba energie na vytápění 2 361, , a z toho ztráty ve zdroji a rozvodech ÚT 354, , b spotřeba energie na přípravu TV 103, , b z toho ztráty ve zdroji přípravy TV 7, , c z toho ztráty v rozvodech TV (cirkulace) 13, , spotřeba energie na technologické a ost. procesy 194, ,46 GJ/rok Efektivní financování úspor energie Celková úspora energií: 639,1 GJ/rok Celková úspora nákladů: 239,65 tis. Kč/rok 3000 Spotřeba energií pro variantu č Výchozí stav Varianta č. 1 Po realizaci varianty č. 1 bude klasifikační koeficient CI roven 0,73 a budova bude klasifikována jako vyhovující doporučené úrovni. Průměrný součinitel prostupu tepla U em bude niţší neţ poţadovaná hodnota normou ČSN :2007. Tabulka č. 39: Změna energetické náročnosti po variantě č.1 Varianta U em,n,rq U em,n,rc U em Q c W/m 2.K W/m 2.K W/m 2.K kw Klasifikační ukazatel CI Stávající stav 0,73 0,55 0,98 487,3 1,42 Varianta 1 0,73 0,55 0,53 330,00 0,73 U em,n,rq - průměrný součinitel prostupu tepla (poţadovaný) U em,n,rc - průměrný součinitel prostupu tepla (doporučený) U em - průměrný součinitel prostupu tepla (vypočtený) Po realizaci varianty č. 1 bude tepelná návrhová tepelná ztráta objektu 330 kw. Rozdělení tepelných ztrát objektu ukazuje následující tabulka a graf. Tabulka č. 40: Rozdělení tepelných ztrát po realizaci varianty č.1 Tepelné ztráty ZŠ Pelechovská - VARIANTA 1 H [W] podíl Stropy a střechy ,5% Stěny ,7% Výplně otvorů ,3% Podlaha ,4% Tepelná ztráta prostupem tepla obálkou budovy ,9% Tepelná ztráta větráním v budově ,1% Celková tepelná ztráta objektu ,0% 4647 Rozdělení tepelných ztrát areálu po realizaci VARIANTY 1 62% 11% 6% 16% 5% Stěny Střechy Výplně otvorů Podlaha Větrání Tepelná ztráta prostupem zateplenými obvodovými stěnami je 11 %, vyměněnými otvorovými výplněmi 16% a střechami po zateplení je 6 %. Největší podíl ztrát představuje tepelná ztráta přirozeným větráním, která tvoří 62 % Varianta č. 2 Název: kombinace opatření č. 1, č. 2, č. 3, č. 4. č. 5 a č. 6 Popis: Souhrn opatření spočívající v provedení navrţených stavebních opatření v objektu popsaných ve variantě č. 1. Jedná se o tyto stavební úpravy: - Výměna výplní otvorů (opatření č. 1) - Zateplení střechy pavilonů S2, MVD2 a T2 (opatření č. 2) - Zateplení fasády (opatření č. 3) - Zateplení stropu kotelny (opatření č. 4) Tato souhrnná varianta dále zahrnuje opatření č. 5 a č. 6. Tato opatření spočívají v osazení stávajících otopných těles termoregulačními ventily, v instalaci nového účinnějšího zdroje tepla sestavy 7 jednotek plynových tepelných čerpadel typu vzduch/voda s celkovým instalovaným výkonem 285,6 kw při parametrech A2/W35. Celková úspora energií: Celková úspora nákladů: 1 509,2 GJ/rok 520,81 tis. Kč/rok 4748 Efektivní financování úspor energie Tabulka č. 41: Seznam opatření ve variantě č.2 Navrţená úsporná opatření Varianta: II Opatření Roční úspory č. Název opatření Pořizovací výdaje Úspora energie Úspora osob. výdajů Úspora výdajů na opravy Úspora ostatních výdajů Úspora celkem tis. Kč/r GJ/r tis. Kč/r tis. Kč/r tis. Kč/r tis. Kč/r Kč/r 1 Výměna výplní otvorů 2796,60 168,2 63, Zateplení střechy 2509,35 252,0 94, Zateplení fasády 2176,98 188,9 70, Zateplení stropu kotelny 208,51 30,0 11, Instalace TRV 300,00 271,3 87, TČ vzduch/voda 4200,00 598,8 193, Varianta celkem , ,2 520, Pozn.: Ceny jsou včetně 20% DPH Energetickou bilanci a technické ukazatele nového vlastního zdroje tepla po realizaci varianty č. 2 ukazují následující tabulky. Tabulka č. 42: Upravená energetická bilance pro variantu č.2 ř. Ukazatel GJ Kč / rok GJ Kč / rok výchozí stav varianta II 1 vstupy paliv a energie 2 659, , změna zásob paliv spotřeba paliv a energie 2 659, , prodej energie cizím konečná spotřeba paliv a energie v objektu 2659, , a spotřeba energie na vytápění 2 361, , a z toho ztráty ve zdroji a rozvodech ÚT 354, ,0 0 6b spotřeba energie na přípravu TV 103, , b z toho ztráty ve zdroji přípravy TV 7, ,0 0 7c z toho ztráty v rozvodech TV (cirkulace) 13, , c spotřeba energie vyrobena z OZE na přípravu TV 0, ,8 0 8 spotřeba energie na technologické a ost. procesy 194, ,49 GJ/rok Efektivní financování úspor energie 3000 Spotřeba energií pro variantu č Výchozí stav Varianta č. 2 Tabulka č Bilance výroby energie z vlastních zdrojů ř. Ukazatel jednotka roční hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW - 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW tep 0,523 3 Dosažitelný elektrický výkon celkem MW - 4 Pohotový elektrický výkon celkem MW - 5 Výroba elektřiny MWh - 6 Prodej elektřiny (z ř.5) MWh - 7 Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie MWh - 8 Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny GJ 9 Výroba dodávkového tepla GJ 1 147,0 10 Prodej tepla (z ř.9) GJ - 11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ 902,5 12 Spotřeba tepla v palivu celkem (z ř.8 + ř.11) GJ 902,5 Tabulka č. 44: Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Roční energetická účinnost zdroje 127,1 % Roční energetická účinnost výroby elektrické energie - % Roční energetická účinnost výroby tepla 127,1 % Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny - GJ/MWh Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu dodávkového tepla 0,79 GJ/GJ Roční využití instalovaného elektrického výkonu - hod/rok Roční využití dosažitelného elektrického výkonu - hod/rok Roční využití pohotového elektrického výkonu - hod/rok Roční vyuţití instalovaného tepelného výkonu 609,2 hod/rok 4950 5 Ekonomické vyhodnocení Ekonomické vyhodnocení je prováděno bez uvaţování dotací či úvěru, tedy s vlastními investičními prostředky. Ekonomická analýza se zabývá vyhodnocením energetických a stavebních opatření na úsporu energie v objektu. Cílem ekonomické analýzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivých opatření z ekonomického hlediska. Ekonomická analýza byla provedena na základě několika kritérií, z nichţ nejdůleţitější je současná hodnota v podobě diskontovaného toku hotovosti za dobu ţivotnosti. Vstupní údaje pro ekonomickou analýzu jsou získávány takto: výše nákladů na úsporná opatření plynoucí z odborného odhadu na základě výsledků obdobných, jiţ realizovaných akcí cenové informace výrobců, montáţních firem a dodavatelských firem informace z publikací a internetu Úspory jsou chápány jako rozdíl výdajů za energie v případě, ţe k realizaci navrhovaných opatření nedojde a v případě, ţe opatření realizována budou. Jako základ pro výpočet úspor tedy slouţí současný stav a příslušné provozní výdaje, tak jak je uvedeno v energetických bilancích jednotlivých variant. 5.1 Vstupní údaje Diskontní míra Pro ocenění hodnoty prostředků vydaných nebo přijatých v budoucnu se často pracuje s převodem na současnou hodnotu. Diskontní míra je prostředek, který tento převod umoţňuje. Jde o určitou formu vyjádření meziroční hodnotové změny úrokové míry a dalších faktorů. Zvolená diskontní míra je 3 %. Doba porovnání Doba porovnání se obvykle stanovuje na základě ţivotnosti zařízení. Vzhledem k tomu, ţe u navrhovaných opatření na úsporu energie se doby ţivotnosti v jednotlivých variantách liší, je uvaţována pro danou variantu doba ţivotnosti části s nejniţší dobou ţivotnosti. Cenový vývoj Během doby provozování zařízení se můţe významně měnit inflace a tím i ceny. V obvyklém případě pak především změny cen energie výrazně ovlivňují ekonomické výsledky energetických projektů. Ve výpočtu je zahrnut meziroční vzrůst ceny zemního plynu a elektrické energie o 3 %. 5051 5.2 Výstupní údaje Prostá doba návratnosti investice Prostá návratnost investic je pomocným kritériem pro investiční rozhodování. Prostá návratnost nezohledňuje skutečnou časovou hodnotu peněz (ocenění toků hotovosti prostřednictvím diskontní míry), proto je její vypovídací schopnost omezená a slouţí jen jako orientační kritérium. Kritérium určuje, za jak dlouho pokryjí příjmy z projektu jeho investiční náklady. IN T s CF kde: IN Investiční výdaje projektu CF Roční přínosy projektu (cash-flow, změna peněţních toků po realizaci projektu) Reálná doba návratnosti investice Při uvaţování současné hodnoty toků hotovosti lze určit dobu, ve které v daném projektu nastane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Tato doba se označuje jako diskontovaná doba návratnosti prostředků a lze ji povaţovat za kriterium se srovnatelnou vypovídací schopností jako NPV. Obecně lze diskontovanou dobu návratnosti stanovit z podmínky NPV = 0. Tsd t 1 CF t ( 1 r) t IN 0 kde: T sd R t reálná doba návratnosti diskont hodnocené období (1 aţ n let) Čistá současná hodnota Základem pro určení čisté současné hodnoty je určení toků hotovosti. Toky hotovosti (Cash Flow) jsou rozdílem příjmů a výdajů spojených s projektem v jednotlivých letech. Toky hotovosti v sobě zahrnují veškeré hodnotové změny během ţivota projektu. Pro hodnocení toků hotovosti se tyto upravují převodem z budoucích hodnot do současnosti. Hodnoty jsou zpravidla převedeny do období, kdy dochází k vynaloţení největších investic. Takto převedená hodnota se nazývá současná hodnota. Průběţné pokrytí investic a dalších výdajů příjmy vyjadřuje kumulovaný tok hotovosti, kdy se jednotlivé roční hodnoty průběţně sčítají (kumulují) a představují skutečný hodnotový stav u realizovaného opatření v příslušném roce. Pokud je hodnota kumulovaného toku hotovosti v daném roce záporná, nedošlo v tomto období k pokrytí výdajů projektu jeho příjmy. 5152 Hodnota diskontovaného kumulovaného toku hotovosti v posledním roce se označuje zkratkou NPV (Net Present Value) a slouţí jako důleţité kriterium pro posuzování a porovnávání projektů. Vhodnost pouţití čisté současné hodnoty je dána především tím, ţe zohledňuje vliv času po celou dobu hodnocení, zahrnuje změnu hodnotových vstupů i výstupů realizace opatření a můţe zohledňovat způsob financování. Čím vyšší je hodnota NPV, tím je opatření ekonomicky výhodnější. Pokud je hodnota NPV záporná, opatření nelze za daných podmínek realizovat. NPV Tž t 1 CF 1 r t t IN Cash Flow Tok hotovosti (Cash Flow) v daném roce se pro opatření navrţená a hodnocená v rámci energetického auditu stanovuje takto: Cash Flow (CF) = Úspory (U) Investiční náklady (IN) Úspory (U) reprezentují změnu provozních nákladů vyvolaných realizací opatření a stanoví se jako rozdíl provozních nákladů před realizací a po realizaci opatření Investiční náklady (IN) náklady spojené s pořízením energetických zařízení a stavebních konstrukcí. 5.3 Ukazatele ekonomické efektivnosti Hodnocení ekonomické efektivnosti je provedeno pomocí více ukazatelů. Nejvýznamnější je ukazatel čistá současná hodnota (NPV), který v praxi ukazuje vţdy na nejlepší variantu z posuzovaných alternativ. Základním pravidlem ukazatele NPV je, ţe nejlepší varianta je taková, která má nejvyšší hodnotu NPV. Zároveň platí, ţe všechny varianty, které mají NPV větší neţ nula jsou ekonomicky efektivní. Ostatní ukazatelé jsou: vnitřní výnosové procento (IRR), prostá doba návratnosti (Ts) a reálná doba návratnosti (Tsd). Upozornění zpracovatele energetického auditu: Návratnosti uvedené v auditu jsou vztaţeny k ceně technických a jiných opatření bez prostředků potřebných pro projektování, technického dozoru na investiční akci, sledování a vyhodnocování účinnosti zavedených opatření. V neposlední řadě není uvaţována cena finančních zdrojů (úroků). 5253 Tabulka č. 45: Ekonomické vyhodnocení jednotlivých investičních variant Varianta Varianta 1 Varianta 2 Investice tis. Kč 7 691, ,44 z toho investice do EÚP tis. Kč 7 691, ,44 Změna nákladů na energie tis. Kč -239,65-520,81 Změna osobních nákladů (mzdy, pojistné ) tis. Kč 0 0 Změna provozních nákladů (údržba, opravy ) tis. Kč 0 0 Změna tržeb (za teplo, el. energii ) tis. Kč 0 0 Přínosy projektu celkem tis. Kč 239,65 520,81 Doba hodnocení let Diskont % 3 3 Růst cen energií % 3 3 Prostá doba návratnosti T s let 22,81 20,74 Reálná doba návratnosti T sd let >30 27,25 Čistá současná hodnota NPV tis. Kč -704, ,37 Vnitřní výnosové procento IRR % 2,37 3,73 Daň z příjmů (včetně sazby a dopadů na úspory) - neurčeno neurčeno Ve výpočtech bylo uvaţováno: diskontní sazba 3 % meziroční růst ceny energií 3 % hodnocení je provedeno s DPH 20% ceny energií jsou aktuální z roku 2011 u varianty č. 2 je uvaţována reinvestice po 15 letech ve výši tis. Kč (kompletní výměna jednotek TČ) Jak ukazuje výše uvedená tabulka, z ekonomického hlediska je nejvýhodnější realizace varianty č. 2, která má kladnou hodnotu NPV a vyšší vnitřní výnosové procento a zároveň nejkratší dobu návratnosti 27 let. V následujícím grafu je znázorněn předpokládaný průběh hotovostních toků po realizaci doporučené varianty č. 2 v hodnoceném období 30 let. 5354 Tisíce Kč Efektivní financování úspor energie ,0 VARIANTA , ,0 0,0 Roky (návratnost) , , ,0 REINVESTICE Roční hotovostní tok (cash flow) Kumulativní čisté CF Kumulativní diskontované CF 5455 6 Vyhodnocení z hlediska ochrany ţivotního prostředí Vyhodnocení zátěţe ţivotního prostředí po realizaci variant Vyhodnocení z hlediska ochrany ţivotního prostředí je provedeno v souladu s vyhláškou č. 352/2002 Sb. MŢP a vyhláškou č. 425/2004 Sb. MPO, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší. Vzhledem k povaze předmětu tohoto auditu jsou hodnoty znečištění zjištěny výpočtem a emisní faktory jsou pouţity z těchto vyhlášek. V níţe uvedené tabulce je kvantifikováno sníţení zátěţe ţivotního prostředí vyplývající z jednotlivých opatření a variant a porovnání se stávajícím stavem. Provádí se vyhodnocení pro poţadované znečišťující látky a to: SO 2, CO, CO 2, NO x, C x H y, tuhé látky Emise vzniklé při spotřebě el. energie jsou počítány z parametrů systémové hnědouhelné elektrárny. Tabulka č.46: Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 1 Znečišťující Varianta 1 látky před po rozdíl Tuhé látky 0, , , SO 2 0, , , NO X 0, , , CxHy 0, , , CO 0, , , CO 2 214, , , E ps 0, , , Tabulka č.47: Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 2 Znečišťující Varianta 2 látky před po rozdíl Tuhé látky 0, , , SO 2 0, , , NO X 0, , , CxHy 0, , , CO 0, , , CO 2 214, , , E ps 0, , , Z hlediska vlivu na ţivotní prostředí jsou největší úspory u varianty č56 6.1.2 Posouzení vyuţití obnovitelných zdrojů energie Posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění podle odst. 4, 6a, zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Větrná energie: Předmět EA se nenachází ve větrné oblasti. Objekt je umístěn v obytné zástavbě, hluk rotorů větrných elektráren by zatěţoval okolí. Proto není vyuţití větrné energie v energetickém auditu posuzováno. Energie vody: V blízkosti objektu se nenachází vodní tok s odpovídajícími parametry, vyuţití energie tekoucí vody není reálné a není proto posuzováno. Energie z biomasy: Instalace zdroje na biomasu nebyla v EA posuzována, protoţe v hodnoceném objektu je spalován zemní plyn, který je z lokálního pohledu povaţován za ekologický zdroj vytápění. Přechod ze zemního plynu na biomasu by rovněţ znamenal zvýšení emisní zátěţe okolí tuhými látkami. Solární energie: Vzhledem k malé spotřebě teplé vody ve škole a k její lokální přípravě nebyla navrţena instalace solárního systému pro předehřev TV. V letních měsících, kdy je slunečního záření nejvíce, je škola uzavřena, nebyl by tak vyuţit potenciál solární energie a docházelo by k přehřívání systému vedoucímu k nízké ţivotnosti. Tepelné čerpadlo: V opatření č. 6 energetického auditu byla navrţena a ve variantě č. 2 byla posouzena instalace sestavy plynových tepelných čerpadla vzduch/voda. Kogenerace: Charakter provozu základní školy není vhodný pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Takový zdroj by rovněţ znamenal zvýšení hlukového zatíţení samotného objektu i jeho okolí. 5657 7 Výstupy energetického auditu 7.1 Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství Při posuzování úrovně energetického hospodářství je nutné provést posouzení z hlediska stávajícího stavu systému vytápění objektu, stavebních konstrukcí budovy ve vztahu k měrné spotřebě elektrické energie za otopné období v návaznosti na komplexní posouzení stavu úrovně energetického hospodářství vzhledem k celkovým spotřebám všech energií v objektu a jejich vyuţívání. Hlediska výchozího stavu vytápění a hospodaření s energiemi Průměrný součinitel prostupu tepla budov v základní školy Pelechovská je nad vymezenou hranicí, tzn. budova byla vyhodnocena podle ČSN :2007 a zařazena do klasifikačního stupně D nevyhovující. Tabulka č.48: Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (ČSN :2007) STÁVAJÍCÍ STAV H t - měrná ztráta prostupem 9060,7 W/K U em - průměrný součinitel prostupu tepla 0,98 W/(m 2 K) U em,n,rq - průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) 0,73 W/(m 2 K) U em,n,rc - průměrný součinitel prostupu tepla (doporučený) 0,55 W/(m 2 K) U em,s - průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu 1,33 W/(m 2 K) Klasifikační ukazatel CI 1,42 Nevyhovující Stavební konstrukce Stávající venkovní svislé konstrukce (kromě konstrukcí zateplovaných v roce 2004) mají nevyhovující tepelně technické vlastnosti, konstrukce nesplňují podmínky ČSN :2007 na poţadované hodnoty součinitele prostupu tepla. Střechy a stropy nad nevytápěnými prostory a exteriérem nesplňují poţadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla. Podlahové konstrukce objektu ve styku se zeminou nesplňují poţadované hodnoty součinitele prostupu tepla. Výplně otvorů, které nebyly v roce 2004 vyměněny za nové s izolačním dvojsklem nesplňují poţadavky ČSN :2007. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy ZŠ Pelechovská v Ţelezném Brodě je nevyhovující. 5758 Vytápění zdrojem tepla pro vytápění jsou tři stacionární plynové kotle s celkovým instalovaným výkonem 990 kw, jejich uvaţovaná účinnosti je 85 % otopná soustava je teplovodní s nuceným oběhem topné vody s teplotním spádem 75/60 C převáţně s litinovými článkovými tělesy umístěnými pod okny teplota v jednotlivých místnostech je regulována pouze ručními uzavíracími kohouty, na mnoha tělesech kohouty chybějí v rekonstruovaném zázemí jsou nová ocelová desková tělesa s termoregulačními ventily a termostatickými hlavicemi rozvody tepla v kotelně jsou izolovány minerální vatou s hliníkovým povlakem, stav izolace odpovídá době realizace plynové kotelny r vnitřní rozvody tepla jsou neizolované vedené přímo ve vytápěných místnostech Příprava TV příprava teplé vody pro kuchyň je realizována centrálně topnou vodou z plynových kotlů v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači o objemu 263 litrů ztráty v rozvodech cirkulace byly odhadnuty na 50 % příprava teplé vody pro hygienická zázemí a úklid ve škole je realizována lokálně v elektrických zásobníkových ohřívačích a průtokových ohřívačích s celkovým příkonem 17,4 kw. rozvody TV jsou krátké plastové neizolované, nejsou opatřeny cirkulací ztráty v rozvodech tvoří 4% Osvětlení osvětlení objektu je realizováno převáţně zářivkami 2 x 40 W, v podruţných prostorech jsou ještě ţárovky, osvětlovací soustava je v dobrém stavu nejsou instalována pohybová čidla ani stmívače osvětlenost učeben splňuje poţadavky ČSN EN osvětlované prostory jsou čisté (zdi, podlahy, stropy), svítidla jsou z vnitřní strany čistá, okna jsou čistá Ostatní el. spotřebiče a vzduchotechnika v celém areálu je převáţně přirozené větrání na hygienických zázemích jsou instalovány odtahové ventilátory, které jsou v provozu nepřetrţitě po dobu výuky v zázemí kuchyně je instalována vzduchotechnická jednotka s teplovodním předehřevem přívodního vzduchu topnou větví z kotlů slouţící pro nucené větrání v kuchyni v zázemí jsou chladicí boxy pro skladování potravin s kompresorovými chladicími jednotkami, v současné době je v provozu pouze 1 místnost pro skladování zeleniny kompresor s příkonem 1,25 kw nejvyšší odhadovaná spotřeba elektrické energie připadá na provoz kuchyně a umělé osvětlení 5859 7.2 Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu Doporučenou variantu č. 2 je moţno shrnout v těchto základních bodech: realizací doporučené varianty se docílí úspory energie 1 509,2 GJ/rok investiční náklady do EÚP činí cca ,44 tis. Kč s DPH celkové investiční náklady činí ,44 tis. Kč s DPH celkové investiční náklady na uspořenou jednotku energie jsou Kč/GJ roční finanční úspora energií představuje cca 520,81 tis. Kč (při cenách energií roku 2011). Po realizaci varianty č. 2 bude klasifikační koeficient CI roven 0,73 a průměrný součinitel prostupu tepla U em bude niţší neţ doporučená hodnota ČSN Tabulka č. 49: Součinitel prostupu tepla budovy po realizaci varianty č. 2 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (ČSN :2007) VARIANTA č. 2 U em - průměrný součinitel prostupu tepla 0,53 W/(m 2.K) U em,n,rq - průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) 0,73 W/(m 2.K) U em,n,rc - průměrný součinitel prostupu tepla (doporučený) 0,55 W/(m 2.K) U em,s - průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu 1,33 W/(m 2.K) Klasifikační ukazatel CI 0,73 Vyhovující Doporučené úrovni Úsporu emisí znečišťujících látek po realizaci doporučené varianty č. 2 ukazuje následující tabulka. Tabulka č.50: Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 2 Znečišťující Varianta 2 látky před po rozdíl Tuhé látky 0, , , SO 2 0, , , NO X 0, , , CxHy 0, , , CO 0, , , CO 2 214, , , E ps 0, , , Z důvodu prokázání ekologického vlivu výměny zdroje jsou v následující tabulce porovnány produkce emisí vzhledem ke stavu objektu po realizaci kompletního zateplení navrţeného ve variantě č60 Tabulka č.51: Úspora emisí znečišťujících látek vzniklá instalací TČ a TRV Znečišťující látky Tepelné čerpadlo V1 V2 rozdíl Tuhé látky 0, , , SO 2 0, , , NO X 0, , , CxHy 0, , , CO 0, , , CO 2 178, , , E ps 0, , , Úspora emisí CO2 tepelnými čerpadly a termoregulací otopné soustavy je 48,3 tun/rok. Energetickou bilanci a technické ukazatele nového zdroje tepla po realizaci varianty č. 2 ukazují následující tabulky. Tabulka č.52: Energetická bilance objektu po realizaci V2 vztaţená k zateplenému objektu ř. Ukazatel GJ Kč / rok GJ Kč / rok V1 - zateplení V2 - zateplení + TČ 1 vstupy paliv a energie 2 020, , změna zásob paliv spotřeba paliv a energie 2 020, , prodej energie cizím konečná spotřeba paliv a energie v objektu 2020, , a spotřeba energie na vytápění 1 722, , a z toho ztráty ve zdroji a rozvodech ÚT 258, ,0 0 6b spotřeba energie na přípravu TV 103, , b z toho ztráty ve zdroji přípravy TV 7, ,0 0 7c z toho ztráty v rozvodech TV (cirkulace) 13, , spotřeba energie na technologické a ost. procesy 194, ,61 Tabulka č Bilance výroby energie z vlastních zdrojů ř. Ukazatel jednotka roční hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW - 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW tep 0,523 3 Dosažitelný elektrický výkon celkem MW - 4 Pohotový elektrický výkon celkem MW - 5 Výroba elektřiny MWh - 6 Prodej elektřiny (z ř.5) MWh - 7 Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie MWh - 8 Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny GJ 9 Výroba dodávkového tepla GJ 1 147,0 10 Prodej tepla (z ř.9) GJ - 11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ 902,5 12 Spotřeba tepla v palivu celkem (z ř.8 + ř.11) GJ 902,5 Tabulka č. 54: Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Roční energetická účinnost zdroje 127,1 % Roční energetická účinnost výroby elektrické energie - % Roční energetická účinnost výroby tepla 127,1 % Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny - GJ/MWh Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu dodávkového tepla 0,79 GJ/GJ Roční využití instalovaného elektrického výkonu - hod/rok Roční využití dosažitelného elektrického výkonu - hod/rok Roční využití pohotového elektrického výkonu - hod/rok Roční vyuţití instalovaného tepelného výkonu 609,2 hod/rok 6162 7.3 Doporučení a závěrečné stanovisko energetického auditora Objekt ZŠ Pelechovská v Ţelezném Brodě nesplňuje poţadavky ČSN :2007 na průměrný součinitel prostupu tepla a v energetickém štítku budovy je hodnocena jako nevyhovující poţadované úrovni. Bylo provedeno komplexní hodnocení jednotlivých opatření a variant s majitelem a provozovatelem objektu a to včetně pohledu na budoucí a současný vývoj provozu budovy. Z energetického a ekonomického hlediska je nejvýhodnější realizace varianty č. 2. Ta představuje kompletní zateplení pavilonů MVD2 a S2 (zateplení střech, zateplení fasády a výměnu výplní otvorů) v kombinaci s instalací nového účinnějšího zdroje tepla pro vytápění plynových tepelných čerpadel vzduch/voda a instalací termoregulačních ventilů na stávající otopná tělesa. Celková investice na realizaci varianty č. 2 je ,44 tis. Kč (cena včetně DPH 20%) investice do EÚP. Po kompletní realizaci varianty č. 2 bude budova zařazena v energetickém štítku budovy do kategorie C1 - vyhovující doporučené úrovni dle ČSN : Zpracovatel energetického auditu doporučuje realizovat variantu č. 2. Úspory energií jednotlivých opatření a variant v tomto energetickém auditu jsou definovány okrajovými podmínkami, tzn. dodrţením stanovených postupů a technologických předpisů, pouţití materiálů shodných se stejnými parametry jaké byly uvaţovány při výpočtu, zachování stávajících stavebních a technických dispozic a současného příkonu všech energetických zařízení se stávající dobou provozu a vyuţitím budov. Ekonomické výpočty vychází z platných ekonomických parametrů a reálných cen materiálu, práce a energie v době zpracování EA. V průběhu práce na projektové dokumentaci a při samotné realizaci jednotlivých opatření je nutno řešit problematická místa, detaily v konstrukci, současný a budoucí provoz objektu. Kvalita předepsaných opatření bude záviset na úrovni a stupni preciznosti zpracované projektové dokumentace, technických a technologických moţnostech dodavatele. V případě vzniku problémů ve fázi projektu nebo realizace, je nutno veškerá nestandardní řešení v detailech jednotlivých opatření konzultovat se zpracovatelem energetického auditu. Datum zpracování energetického auditu:63 PŘÍLOHY ENERGETICKÝ AUDIT ZŠ Pelechovská v Ţelezném Brodě Vypracoval: Ing. Jana Bartovičová Datum vydání: 08/2011 Příloha č.1 - Evidenční list energetického auditu Příloha č.2 - Protokoly a energetické štítky obálky budov podle ČSN :2007 Příloha č.3 - Osvědčení o odborné způsobilosti Příloha č.4 Fotodokumentace64 PŘÍLOHA Č. 1: EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1591565 Předmět EA Adresa Zadavatel EA Adresa zadavatele Odpovědný zástupce Základní škola Pelechovská Pelechovská 800, Ţelezný Brod Město Ţelezný Brod Náměstí 3. května, Ţelezný Brod André Jakubička starosta města Telefon Charakteristika předmětu EA Základní škola Pelechovská v Ţelezném Brodě byla postavena podle projektu z roku 1978, do provozu byla škola uvedena v roce Objekt sestává ze čtyř propojených pavilonů, které jsou uspořádány v linii ve směru východ západ. Pavilony jsou nepodsklepené s plochými střechami. Hlavní vstup je do čtyřpodlaţního pavilonu U12, ve kterém se nachází většina učeben, druţina a kabinety. Na východě k němu přiléhá třípodlaţní hospodářský pavilon S2, ve kterém je kuchyň s jídelnou ve 3.NP a zázemím kuchyně se sklady ve 2.NP a kotelna s bývalou uhelnou v přízemí. Směrem na západ pokračuje dvoupodlaţním pavilonem MVD2, ve kterém jsou převáţně odborné učebny a dílny, bývala zde druţina. Areál je zakončen tělocvičnou a víceúčelovým sportovním areálem. Základní škola je v provozu ve školním roce 5 dní v týdnu od 6:30 do 16h. Ve škole je 9 tříd od prvního do devátého ročníku a navštěvuje ji přibliţně 175 ţáků. Výuku a výchovu zajišťuje 18 pedagogických pracovníků. O provoz školy se stará 8 správních zaměstnanců a 3 kuchařky. 1. Výchozí stav Konstrukční systém pavilonů tvoří ŢB skelet MS 71 opláštěný keramickými panely tl. 300mm. Fasády jsou členěny horizontálně okenními pásy. Původní dvojitá dřevěná okna i meziokenní vloţky jsou jiţ za hranicí ţivotnosti. Střechy jsou ploché dvouplášťové s asfaltovou krytinou. Svrchní plášť tvoří keramické stropní panely uloţené na spádových klínech, pod nimi je odvětraná vzduchová mezera. Spodní plášť je izolován shora tepelnou izolací z minerálních vláken tloušťky 80 mm poloţenými na stropním panelu. Podlahy na zemině jsou zatepleny 30mm Hobrexu. Stručný popis energetického hospodářství (včetně budov) Hlavní pavilon U12 byl v roce 2004 byl rekonstruován za účelem sníţení jeho energetické náročnosti. Byla vybourána stará okna a meziokenní vloţky, v místě nosných ŢB sloupů byly provedeny dozdívky z plynosilikátových tvárnic Ytong tl. 300mm. V poli mezi sloupy byly osazeny rámy z ocelových profilů, které tvoří nosnou konstrukci meziokenních výplní. Nové meziokenní výplně jsou tvořeny sendvičovými panely Kingspan tl. 80mm s provětrávaným opláštěním z cementovláknitých desek. Okna byla osazena nová plastová REHAU S 730 s izolačním zasklením Ug=1,1W/m 2 K. Prosklená schodišťová stěna byla nahrazena výplněmi s plastovými rámy. Fasáda byla zateplena deskami z pěnového polystyrenu tl. 100mm. Konstrukce střechy byla shora doplněna vrstvou polystyrenu tl mm EPS a byla provedena nová foliová hydroizolace. Střecha spojovacího krčku k tělocvičně je plochá tvořená betonovou deskou na trapézovém plechu zateplenou 150mm EPS. Objekt tělocvičny T1 byl v roce 2004 rekonstruován. Byla osazena nová plastová okna z profilů REHAU S 730. Budova byla opláštěna stěnovými panely KINGSPAN KS 1000 TF-M tl. 70mm. Střecha je jednoplášťová, nezateplená, skládající-se ze střešních panelů, škvárobetonu ve spádu a hydroizolace z asfaltových pásů. Podlaha tělocvičny je dvojitá sportovní podlaha s krytinou z dřevěných vlysů bez tepelné izolace. rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1591566 Vlastní energetický zdroj Vytápění základní školy Pelechovská je zajištěno z centrální kotelny umístěné v přízemí pavilonu S2. Původním zdrojem tepla byly kotle na koks, který byl skladován v sousední uhelně. Od roku 1996, kdy byla kotelna plynofikována, slouţí pro vytápění a přípravu teplé vody tři stacionární plynové kotle s výkonem á 330 kw. Teplá voda pro pavilon S2 (kuchyň a jídelnu) je připravována centrálně v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači o objemu 263 litrů topnou vodou z plynových kotlů. Teplá voda pro hygienická zázemí a úklid školy je připravována lokálně v elektrických bojlerech umístěných v kaţdém podlaţí. V kancelářích jsou dále 2 elektrické průtokové ohřívače. Celkový instalovaný příkon elektrických ohřívačů TV je 17,4 kw. Pro nucené větrání v kuchyni je instalována vzduchotechnická jednotka s teplovodním předehřevem přívodního vzduchu topnou vodou z kotlů. Osvětlení v budovách v areálu je převáţně zářivkami, v podruţných prostorech jsou ţárovky. Instalovaný příkon osvětlovací soustavy je 53 kw. Instalovaný tepelný výkon (MW) Typ energosoustrojí (protitlaká, odběrová, kondenzační, spalovací, vodní, větrná turbína, spalovací motor, atd.) Teplo Elektřina Spotřeba paliv a energie (GJ/r) 2659,3 Instalovaný elektrický výkon (MW) 1,007 - Výroba ve vlastním zdroji (GJ/r) 2101,9 Nákup (GJ/r) - Prodej (GJ/r) - Výroba ve vlastním zdroji (MWh/r) - Nákup (MWh/r) 68,77 Prodej (MWh/r) - z toho přímá technologická spotřeba (GJ/r) Spotřebič energie Příkon (tep. ztráta) (kw) Spotřeba energie (GJ/r) Nositel energie Vytápění 478, ,2 Zemní plyn Příprava TV - kuchyň - 50,5 Zemní plyn Příprava TV - škola - 53,0 Elektrická energie - - Provoz kuchyně a ostatní spotřeba - 194,6 Elektrická energie rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1591567 2. Energeticky úsporný projekt Stručný popis doporučené varianty Doporučená varianta V2 zahrnuje: - Výměna výplní otvorů (opatření č.1) - Zateplení střechy (opatření č.2) - Zateplení fasády (opatření č.3) - Zateplení stropu kotelny (opatření č.4) - Instalace termostatických regulačních ventilů (opatření č.5) - Instalace plynových tepelných čerpadel vzduch/voda (opatření č.6) Investiční náklady (tis. Kč) ,4 z toho technologie (tis. Kč) 4 500,0 Konečná spotřeba paliv a energie Potenciál energetických úspor (teoretický) Energie (GJ/r) před realizací projektu Náklady (tis.kč/r) Energie (GJ/r) po realizaci projektu Náklady (tis.kč/r) 2659, ,0 1150,1 705,2 GJ/r MWh/r 1509,2 419,21 Přínosy z hlediska ochrany životního prostředí Znečišťující látka Výchozí stav (t/r) Stav po realizaci (t/r) Rozdíl (t/r) Tuhé látky 0, , , SO2 0, , , NOx 0, , , CxHy 0, , , CO 0, , , CO2 214, , , Ekonomická efektivnost Cash - Flow projektu (tis. Kč/r) 520,81 Doba hodnocení (roky) 30 Prostá doba návratnosti (roky) 20,7 Diskont (%) 3 Reálná doba návratnosti (roky) 27,3 IRR (%) 3,7 NPV (tis.kč) 1 388,4 Energetický auditor Ing. Jaromír Štancl Č. osvědčení 765 Podpis Datum 08/2011 rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 15915 Zobrazit více
Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění Více (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)
[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel: Více VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt: Více Zpráva o energetickém auditu Kino Máj, Doksy Snížení energetické náročnosti budovy Kina Máj v Doksech
Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Kino Máj, Doksy Snížení energetické náročnosti budovy Kina Máj v Doksech Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. Více PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU
PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o. Více Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje
1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území Více (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)
[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel: Více ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy
Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě. Více Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav
Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky Více SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům
Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci Více Obr. 3: Pohled na rodinný dům
Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena Více Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci
Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších Více Obr. 3: Pohled na rodinný dům
Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno Více [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)
[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila Více SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU
Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových Více Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)
Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti Více Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou
Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací Více ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Diakonie Vsetín č. p. 1864 - Domov pro seniory Vsetín Ohrada
ENERGETICKÝ AUDIT Budova Diakonie č. p. 1864 Vsetín Domov pro seniory Vsetín Ohrada - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její Více Obr. 3: Řez rodinným domem
Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Více SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům
Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, HORNÍ HANYCHOV LIBEREC, PARC. Č. 186/3, K. Ú. HORNÍ HANYCHOV Účel: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. Adresa Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. Více PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ Více ENERGETICKÝ AUDIT. Budova bývalé MŠ Sychrov č. p. 61 ve Vsetíně
ENERGETICKÝ AUDIT Budova bývalé MŠ Sychrov č. p. 61 ve Vsetíně - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její novelizace č.425/2004 Více Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf
Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní Více Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.
o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické Více ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA
KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha Více průkaz energetické náročnosti budovy
EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby Více MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka Více BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.
ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN Více Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455. Energetický audit
Hořovice Svatopluka Čecha 455 Energetický audit Aktualizace 2012 dle změny ČSN 73 0540-10/2011 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 1.1. Identifikace zadavatele 3 1.2. Identifikace majitele předmětu energetického Více REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE
REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný Více Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:
bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání Více Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Řadový rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.8 m 2 Více t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE Více Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:
Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory Více Průkaz energetické náročnosti budovy
PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2 Více Posudek budovy - MŠ Chrastava
Posudek budovy - MŠ Chrastava 1. Základní popis typ výstavby: mateřská škola železobetonový skelet MS 66; obvodový plášť CDK cihly, nebo plynosilikát rok výstavby: 1972 počet podlaží (obytná, technická, Více Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Předmět průkazu: Objekt k bydlení Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice Zadavatel průkazu: "dot. DesignStudio", spol. s r.o. Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice IČ: 62501691 Zpracovatel průkazu: Více Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.2 m 2 Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní Více F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07
F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM
INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ Více VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota Více Průkaz energetické náročnosti budovy
Strana 1/ 8 1. Protokol a) identifikační údaje budovy adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) účel budovy sportovní zařízení kód obce 571164 Chrudim kód katastrálního území 654299 Chrudim (okres Více Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav
Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Novostavba rodinného domu Holzova 1156/30, 628 00 BrnoLíšeň Zhotovitel: s.r.o. Milady Horákové 1954/7 602 00 Brno Černá pole IČ: 293 64 85 Web: www.energodialog.cz Více Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04
Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Více Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky Více 413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE
a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných Více Nová zelená úsporám 2013
Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991 Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy: Více Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Spojovací 940, 357 31 Horní Slavkov Účel budovy: Rodinný Více 30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky Více Nový Svět č.p. 39, Harrachov
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Objekt Chata Koruna Nový Svět č.p. 39, Harrachov Objednatel: Adresa: Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2, Praha 7 170 04 Zhotovitel: Adresa: IČ: Spolupráce: Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor: Více 101 Průvodní a technická zpráva
PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) HASIČSKÁ ZBROJNICE KTOVÁ Č. P. 35, 512 63 ROVENSKO POD TROSKAMI
ENERGETICKÝ AUDIT (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) HASIČSKÁ ZBROJNICE KTOVÁ Č. P. 35, 512 63 ROVENSKO POD TROSKAMI Zpracoval Ing. Vojtěch Lexa, energetický specialista Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: TICHON Company s.r.o. Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice
str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva
Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)
méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě Více Energetická studie varianty zateplení bytového domu
Zakázka číslo: 2015-1102-ES Energetická studie varianty zateplení bytového domu Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově Kozlovská Více Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu
Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha Více Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla
Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen Více ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU
KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Více Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6
Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy Více SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE
Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING. Více VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07. Více POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU
PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ Více 148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav, Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY