Source: http://docplayer.fi/1062052-Tutkimusraportti-rte4396-02-matalaenergiaharkkotalo-lvis-suunnitteluohje-vtt-rakennus-ja-yhdyskuntatekniikka.html
Timestamp: 2017-05-27 03:12:15+00:00
Document Index: 14226777

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TUTKIMUSRAPORTTI RTE4396/02. Matalaenergiaharkkotalo LVIS-suunnitteluohje VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA - PDF
TUTKIMUSRAPORTTI RTE4396/02. Matalaenergiaharkkotalo LVIS-suunnitteluohje VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Download "TUTKIMUSRAPORTTI RTE4396/02. Matalaenergiaharkkotalo LVIS-suunnitteluohje VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA"
1 ESPOO 2002 TUTKIMUSRAPORTTI RTE4396/02 Matalaenergiaharkkotalo LVIS-suunnitteluohje VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA2 TUTKIMUSRAPORTTI NRO RTE4396/02 Matalaenergiaharkkotalo LVIS-suunnitteluohje Juhani Laine ja Mikko Saari VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka3 Copyright VTT 2002 JULKAISIJA VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Lämpömiehenkuja 3, PL 1804, VTT puh. vaihde (09) 4561, faksi (09) RAPORTIN JAKELU Suomen Betonitieto Oy PL 11, (Unioninkatu 14), HELSINKI puh. (09) faksi (09) Raportin viimeistely Auli Rautakivi Espoo 20024 Tiivistelmä Tässä raportissa esitetään suunnitteluohjeita ja perusteita matalaenergiaharkkotalon lämmityksen ja ilmanvaihdon, vesi- ja viemärijärjestelmien sekä sähköjärjestelmien suunnitteluun, laitevalintoihin ja toteutukseen. Tutkimuksilla on osoitettu komponenttien ja järjestelmien toimivuus ja merkitys energiankäytön taloudellisessa tehostamisessa ja hyvän sisäilmaston toteuttamisessa. Rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus matalaenergiatalojen toteutuksessa johtaa yksinkertaiseen, toimivaan ja edulliseen lopputulokseen. Matalaenergiatalo kuluttaa vähän energiaa, mutta oleellisinta talotekniikan kannalta on, että se tarvitsee vain vähän lämmitystehoa. Tehontarve on kovimmillakin pakkasilla vain W/m². Sen tuottamiseen ei kovin monimutkaisia lämmitysratkaisuja ole järkevää rakentaa. Esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän tuloilmavirta pystyy jakamaan tarvittavan lämmön huoneisiin. 35 Alkusanat Suunnitteluohjeen tilaaja oli Suomen Betonitieto Oy. Projektin johtoryhmään kuuluivat Seppo Petrow, Suomen Betonitieto Oy:stä, puheenjohtaja, Heikki Korhonen, Reikäbetoni Oy:stä, Tuomo Kovanen, Rakennusbetoni ja elementti Oy:stä, Jouko Partanen ja Mikko Pöysti, Optiroc Oy:stä, Jukka Parviainen ja Pekka Tikkanen, HB-Betoniteollisuus Oy:stä sekä Tuomo Sahlsten, Lakan betoni Oy:stä. Suunnitteluohjeen ovat laatineet Juhani Laine ja Mikko Saari VTT:stä. 46 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Alkusanat Mikä on matalaenergiatalo Terveellinen sisäilmasto Lämmitysjärjestelmä Varaava lattialämmitys Ilmanvaihtolämmitys Lämmityksen säätö- ja ohjausjärjestelmä Tulisija matalaenergiatalossa Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtokone Ilmakanavisto päätelaitteineen Ilmanvaihdon säätö- ja ohjausjärjestelmä Käyttö ja huolto Vesi- ja viemärijärjestelmä Sähköjärjestelmä...20 Lähdeluettelo7 1. Mikä on matalaenergiatalo Matalaenergiatalon tilojen lämmitysenergiankulutus on alle puolet tavanomaisen talon kulutuksesta. Rakennuksen energiankulutusta voidaan pienentää lämmitystavasta tai energiantuotantotavasta riippumatta. Matalaenergiaharkkotalossa käytettyjä yksinkertaisia matalaenergiaratkaisuja ovat ilmanvaihdon energian lämmöntalteenotto, parempi seinien, alapohjan, yläpohjan, ovien ja ikkunoiden lämmöneristys. Lisäksi huolellisella rakentamisella vältetään rakenteiden lämpö- ja ilmavuodot sekä vältetään kosteusvauriot. Koska matalaenergiatalossa lämmitysenergian tarve on pieni, voidaan lämmitysjärjestelmää yksinkertaistaa ja siten lisätä laitteiden toimintavarmuutta. Esimerkiksi lämmityspatterit voidaan jättää pois ikkunoiden alta. Ikkunavetoa ei synny, koska ikkunapintojen lämpötila on lähes sama kuin huonelämpötila. 2. Terveellinen sisäilmasto Pienentyneen energiankulutuksen lisäksi matalaenergiaharkkotalo tarjoaa korkealuokkaisen sisäilmaston, mikä tarkoittaa raikasta ja puhdasta ilmaa, sopivia lämpötiloja, vedottomuutta ja meluttomuutta. Matalaenergiaharkkotalossa ulkomelun ääneneristys on luonnostaan erittäin hyvä. Hyvä sisäilmasto perustuu hallittuun koneelliseen ilmanvaihtoon, hyvään ilmansuodatukseen, hyvin lämpöeristettyihin ja tuulenpitäviin rakenteisiin. Lisäksi hyvä sisäilmasto varmistetaan huolellisella suunnittelulla ja rakentamisella. Käytettyjen rakenneratkaisujen ja -materiaalien sekä teknisten järjestelmien turvallisuus ja toimivuus on varmennettu tutkimuksissa. 3. Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmänä matalaenergiaharkkotalossa on osittain varaava lattialämmitys ja ilmanvaihtolämmitys (kuva 1). Lattialämmityksessa edullista yösähkölämpöä varastoidaan kivirakenteisiin lattioihin. Lattiaan varattu lämpö vapautuu päivän aikana huoneilmaan. Lämmön varaus toimii automaattisesti termostaatilla, joka ottaa huomioon ulkoilman lämpötilan ja lattian lämpötilan. Lattialämmitys tapahtuu pääosin yösähköllä. Matalaenergiatalossa ei tarvita lämmitysvesivaraajaan perustuvaa varaavaa lämmitysjärjestelmää. Varaamiseen riittävät lattiarakenteet. 68 Lisäksi kaikissa asuinhuoneissa on huonetermostaatti, jolla sisälämpötila voidaan asettaa halutuksi huonekohtaisesti. Tällä termostaatilla voidaan tarpeen mukaan muuttaa sisälämpötiloja kellonajasta riippumatta. Lämmitys tapahtuu lämmittämällä huoneisiin puhallettavaa ilmanvaihdon tuloilmaa. Tällä menetelmällä huonelämpötila voidaan pitää tasaisena nopeasti muuttuvissakin olosuhteissa. Lisäksi talossa on kuivauspattereita (tai varaus) tarpeen mukaan esimerkiksi pesuhuoneessa ja tuulikaapissa. Lämpimän veden lämmitys tapahtuu lämpimän käyttöveden varaajalla, jonka sopiva tilavuus on 300 litraa talon ja perheen koon mukaan. Lämmitys tapahtuu kokonaan yösähköllä. Varaajan viereen varataan toiselle 300 litran aurinkolämpövaraajalle. Lisäksi varataan reititystilat aurinkolämpöputkille varaajasta katolle. Matalaenergiaharkkotalossa on tilavaraus lämpöävaraavalle tulisijalle. Jos löylyhuoneessa on sähkökiuas, kannattaa suunnitelmissa tehdä tila- ja reititysvaraus myös puukiukaalle ja savuhormille. Kuva 1. Ilmanvaihtolämmitysjärjestelmän periaatekuva. 79 Matalaenergiaharkkotalon lämmitysjärjestelmän tekninen kuvaus: lämmitysenergiamuoto on sähkölämmitys: osittain varaava sähkölämmitys, yösähkön osuus on yli 90 % lämmitysenergiasta lämmönjakotavat ovat osittain varaava lattialämmitys sähkölämmityskaapeleilla kivirakenteisissa lattioissa sekä huonekohtainen ilmanvaihtolämmitys säätölämmityksenä lattialämmitetyissä asuinhuoneissa huonekohtaista ilmanvaihtolämmitystä voidaan käyttää päälämmityksenä asuinhuoneissa, joissa ei ole lattialämmitystä lämmönsäätöjärjestelmä on keskitetty säätöjärjestelmä ME-Platin tai vastaava säätöjärjestelmä varaavaa lattialämmitystä ja ilmanvaihtolämmitystä varten lämpimän käyttöveden vuorokausivarastointi vesivaraajaan yötariffin aikana varmistetaan vesivaraajan kestävyys valitsemalla syöpymätön materiaali tai esimerkiksi monikerrosemalointi vesivaraajassa pitää olla tehokas lämmöneriste (esimerkiksi 100 mm polyuretaania) joka puolella varaajaa (tavoitteena on, että 300 litran varaajan lämpöhäviöteho saa olla huonelämpötilassa korkeintaan 100 W veden lämpötilan ollessa 80 C) aurinkolämpö lisävarusteena 3.1 Varaava lattialämmitys peruslämmitys toteutetaan yksinkertaistetulla osittain varaavalla lattialämmityksellä (sähkölämmityskaapeli ala- ja välipohjan betonilaatassa) tilojen mitoituslämmöntarve on noin 30 W/m² (LVI- tai sähkösuunnittelija määrittää huonekohtaiset mitoituslämmöntarpeet) sopiva osittain varaavan lattialämmityksen mitoitusteho on noin 60 W/m² varaavan lattialämmityksen säätöpiirejä pyritään suunnittelemaan mahdollisimman vähän, säätöpiirijako riippuu talon pohjaratkaisusta, tilojen käytöstä ja lattian pinnoitteista samoin lattialämmityksen lämmityskaapelilenkkejä suunnitellaan mahdollisimman vähän (noin 2 kw, max 10 A, lenkit ovat sopivia eli noin m²/lenkki) lämmönsäätö lattiatermostaatilla ulkoilman lämpötilan mukaan lämmityskaapelien asennusväli on normaalisti 30 cm, märkätiloissa 15 cm (klinkkeripintaiset tilat) klinkkeripintaiset lattiat omaan säätöpiiriin betonisen lattialaatan minimipaksuus on 100 mm lämmönvaraavuuden takia jos laatta valetaan kahdessa vaiheessa, niin sitä voi vielä paksuntaakin, esim. 150 mm asennustyön yksinkertaistamiseksi ja halventamiseksi sekä varauskyvyn parantamiseksi lämmityskaapelit asennetaan ennen väliseiniä niin, että kaapelit kulkevat myös kiinteiden kalusteiden ja kevyiden väliseinien alla (väliseiniä tai kaapistoja ei saa ampua kiinni lattialämmityslaattaan) 810 näin tehtynä lattialämmitys ei estä väliseinien ja kaapistojen vapaata siirtelyä lämmityskaapelit asennetaan betonialapohjassa (kuorilaatta soveltuu hyvin tähän tarkoitukseen) mahdollisimman syvälle, ei kuitenkaan kiinni alapuoliseen lämmöneristeeseen tms. kahdella laatan valukerralla voidaan varmistaa kaapelin asennussyvyys ja mahdollistaa turvalliset kiinnitykset lattiaan paikalla valetussa välipohjassa lämmityskaapelit asennetaan mahdollisimman keskelle rakennetta ontelolaattarakenteessa lämmityskaapelit asennetaan ontelolaatan päälle ennen pintalaatan betonivalua (pintalaatan paksuudeksi riittää mm) ontelolaattarakenteessa lämmityskaapelit voidaan asentaa vaihtoehtoisesti myös ontelolaatan onteloihin, jolloin kaapelit ovat tarvittaessa vaihdettavissa (mallitoteutusratkaisu on suunniteltava hyvin ennen rakentamista) (Kaitamaa et al 1993) betonisessa välipohjassa lattialämmitys toimii myös alla olevien tilojen kattolämmityksenä alapuolella olevien puolilämpimien ja viileiden tilojen (varastot, autotallit ym.) katot tulee lämpöeristää esim. akustiikkalevyllä (yleensä pelkkä kipsilevytys riittää) matalaenergiaharkkotalossa varaava lattialämmitys toimii matalilla lämpötilatasoilla, joten yleensä kaiken tyyppisiä lattian pintamateriaaleja voidaan käyttää mitoituspakkasillakin lattialaatan lämpötila on vain noin 26 C ja lattian pintalämpötila noin 24 C (lämpötilaa rajoitetaan lattiatermostaatilla!) lattiapinnoitteen soveltuvuus lattialämmitykseen on varmistettava aina pinnoitteen valmistajalta 3.2 Ilmanvaihtolämmitys huonekohtaista ilmanvaihtolämmitystä käytetään säätölämmityksenä lattialämmitetyissä asuinhuoneissa tai päälämmityksenä asuinhuoneissa ilman lattialämmitystä säätö huonelämpötilan perusteella lämmitysvastuksen pintalämpötila pitää olla niin matala, ettei se polta pölyä (korkein sallittu pintalämpötila on 80 C) esim. RC-Linja Oy:n OKI-E-lämmittävä tuloilmalaite, jonka itserajoittuva jatkuva teho on W (kuva 2) kytkentäryhmiä suunniteltaessa on otettava huomioon, että PTClämmitysvastuksen kytkentävirtapiikki voi olla jopa 16 A, vaikka jatkuva virta on alle 2 A (esim. etuvaroke C-laukaisukäyrällä) OKI-E ei vaadi ylikuumenemissuojia tai muita turvalaitteita vain yksi lämmitinkoko, tarvittaessa suurempia tehoja käytetään useampia lämmittimiä makuuhuoneisiin riittää yleensä yksi lämmittävä tuloilmalaite 911 olohuoneeseen tarvitaan yleensä kaksi lämmittävää tuloilmalaitetta matalaenergiaharkkotalossa tuloilma voidaan puhaltaa vapaasti seinän yläosasta tai katosta, esimerkiksi sisäseinältä ikkunaa kohti ilman vedon tai lämpötilojen kerrostumisen pelkoa OKI-E-tuloilmalaitteen lämmityselementin sähköteho eri ilmavirroilla Kahden OKI-E-tuloilmalaitteen lämmityselementin sähköteho eri ilmavirroilla Sähköteho, W Tuloilmavirta, dm³/s Sähköteho, W Tuloilmavirta, dm³/s Kuva 2. Lämmittävän tuloilmalaitteen lämmitysteho riippuu ilmavirrasta. Laitteelle tulevan ilman lämpötila on 20 C. Ilmavirran pienentyessä laitteen lämmitysteho pienenee itsestään eikä ylikuumenemissuojia tai muita varolaitteita tarvita. 3.3 Lämmityksen säätö- ja ohjausjärjestelmä lattialämmityksessä on lämmityspiirikohtainen betonilattialaatan lämpötilan säätö ilmanvaihtolämmityksessä on tilakohtainen huonelämpötilan säätö lämminvesivaraajassa on yösähköohjaus ja lisäksi päiväkäyttöohjaus varaavaa lattialämmitystä ohjataan ulkolämpötilan ja betonilattialaatan lämpötilan mukaan lattiatermostaatilla (taulukko 1) lattialämmitys on normaalisti päällä vain yösähkötariffilla ja vain öisin (ei esimerkiksi sunnuntaina päivällä) koko lattialämmityksen ohjaus on myös mahdollista päiväohjauksella (esim. 5 C:n pudotuksella, joka on aseteltavissa) lämmitystä voidaan ohjata kotona/poissa kytkimellä säätimen asetusarvo (=betonilaatan lämpötila) määräytyy ulkoilman lämpötilasta säätöpiirejä suunnitellaan mahdollisimman vähän kiukaan lämmitys vuorottelee varaavan lattialämmityksen kanssa 1012 Taulukko 1. Varaavan lattialämmityksen säätötavat. Säätötapa 1 Vaihtoehtoinen säätötapa 2 Yösähköjakson aikana betonilattialaatan lämpötilan asetusarvo riippuu suoraan hetkellisestä ulkolämpötilasta. Mitä kylmempää ulkona on, sen korkeampi on betonilaatan lämpötilan asetusarvo. Tyypillinen säätökäyrä kulkee seuraavien pisteiden kautta: ulkolämpötilassa -30 C asetusarvo on +26 C ja ulkolämpötilassa +10 C asetusarvo on +20 C. Yösähköjakso voidaan jakaa kahteen osaan (esim. klo ja klo 03-07), joilla on omat säätökäyränsä. Näin voidaan ajoittaa varaus leudolla säällä aamuyöhön. Tällöin aamulla päiväsähkön alkaessa lattiassa on maksimaalinen lämmönvaraus, mutta yöllä sisälämpötilat eivät nouse tarpeettomasti. Laiteratkaisuksi sopii esimerkiksi ME-Platin (kuva 3). Yösähköjakson alussa (esim. klo 20) mitatun ulkolämpötilan perusteella säädin laskee säätökäyrästä betonilattialaatan lämmittämisen aloitusajankohdan. Lämmitys päättyy päiväsähköjakson alkaessa. Säätökäyrä kulkee esimerkiksi seuraavien pisteiden kautta: kun ulkolämpötila on alle -25 C, niin lämmitys on päällä 100 % yösähköajasta ja kun ulkolämpötila on yli +10 C, niin lämmitys ei mene lainkaan päälle. Näiden lämpötilojen välillä aloitusaika määräytyy lineaarisesti säätökäyrästä. Lämmitysaikaa voidaan tarvittaessa hienosäätää -20 % % muuttamatta säätökäyrää. Betonilattialaatan lämpötilan ylittäessä maksimiasetusarvon, lämmitys katkeaa. Sopiva maksimilämpötilan asetusarvo lienee noin +26 C. Laiteratkaisuksi sopii esimerkiksi Devireg 710. märkätiloissa lattialämmitystermostaatilla voidaan asettaa muita tiloja korkeampi pintalämpötila ilmanvaihtolämmitystä ohjataan huonelämpötilan mukaan huonetermostaatilla lämmitys on mahdollista kaikilla sähkötariffeilla 1113 Pääkomponentit 1 Säätöautomatiikan teho-osa ryhmäkeskuksessa 2 Ohjauspaneeli 3 Ulkolämpötila-anturi 4 Varaava lattialämmitys ja lattian lämpötila-anturi 5 Lämmittävä tuloilmalaite ja huonelämpötila-anturi 6 Lattialämmitys ja huonelämpötila-anturi kylpyhuoneessa 7 Takan varaava sähkölämmitys ja takan lämpötila-anturi 8 Ilmanvaihtolämmityskoneen lämmityspatteri ja tuloilman lämpötila-anturi 9 Lämpimän käyttöveden varaaja 10 Autojen lämmitys Kuva 3. Keskitetyllä lämmönsäätöautomatiikalla toteutetun matalaenergiatalon sähkölämmitysjärjestelmän kaavio. (Laine et al 1998) 1214 4. Tulisija matalaenergiatalossa Matalaenergiatalon lämmitystarve on talvellakin pieni, joten tulisijan tulisi luovuttaa lämpöä hitaasti ja pitkään pienellä teholla (kuva 4). Varaavassa uunissa tulee olla riittävän paljon lämpöä varaavaa massaa ja alhainen pintalämpötila. Pintalämpötilan alentaminen voidaan toteuttaa kuorirakenteilla tai muilla lämmönsiirtoa hidastavilla rakenneratkaisuilla. Kevyt tulisija saattaa antaa matalaenergiataloon liian suuren hetkellisen lämpötehon, joka nostaa sisälämpötilan tarpeettoman korkeaksi. 3 Lämmitysteho, kw 2,5 2 1,5 1 0, kg 1125 kg 2050 kg Aika, h Kuva 4. Massiivinen varaava tulisija luovuttaa matalaenergiataloon lämpöä tasaisesti usean päivän ajan yhdellä poltolla. Tulisijan lämmönluovutusta kuvaava keskiarvoaika tulisi olla vähintään 12 tuntia. Kevyt tulisija antaa matalaenergiataloon liian suuren hetkellisen lämpötehon, joka nostaa sisälämpötilan tarpeettoman korkeaksi ja lämpö on tuuletettava ulos (Tuomaala et al 2001, LVI ). Talon sisälle suuren alipaineen aiheuttavien ilmanvaihtojärjestelmien rakentaminen ja käyttö on merkittävä syy tulisijojen savupiipun huonoon vetoon (kuva 5). Vetoongelmia esiintyy etenkin sytytysvaiheessa savupiipun ollessa kylmä. Suuri alipaine talossa heikentää toisaalta myös palamisilman saantia, vaikka tuli olisi saatu syttymään ja savupiippu vetämään. Suuri alipaine voi syntyä myös liesituulettimen tai keskuspölynimurin käytöstä. Tulisijan ja ilmanvaihdon moitteettoman yhteistoiminnan varmistamiseksi palamisilma tulisi johtaa tulisijaan ulkoa pienipainehäviöisellä ja lämpöeristetyllä ilmakanavalla suuluukkuun ja siitä tulipesään. Tarvittavat ilmavirran säätölaitteet voivat olla esimerkiksi suuluukussa. Lisäksi tarvitaan toimiva ja tiivis sulkuventtiili. 1315 Tällöin tulisijan vedossa ei ole ongelmia oli ilmanvaihtoratkaisu tai talon ilmanpitävyys mikä tahansa. Jos talossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä, jonka tuloilman ja poistoilman ilmavirtasuhde on 90 %, ei tulisijan vedon kanssa tule ongelmia, vaikka paloilma otettaisiinkin talon sisältä. Ilmanpitävässä talossa tulisijan veto voidaan varmistaa ja sitä voidaan tehostaa ylipaineistamalla talo tilapäisesti ilmanvaihtojärjestelmällä. Ilmanvaihdon vaikutus tulisijan vetoon ilmanpitävässä talossa, n 50 = 1 h -1 Tulisijan ja huoneilman välinen paine-ero, Pa Tulisija ei vedä Tulisija vetää Liesituuletin Koneellinen poistoilmanvaihto Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto liesikuvulla Ulkoilman lämpötila, C Kuva 5. Ilmanvaihdon vaikutus tulisijan vetoon sytytysvaiheessa ilmanpitävässä pientalossa. Kun savupiipun ilmanpaine on alempi kuin huoneilman paine (paine-ero on kuvassa -merkkinen), tulisija lähtee vetämään jo silloin, kun savupelti avataan. Jos taas savupiipun ilmanpaine on korkeampi kuin huoneilman paine (paine-ero on kuvassa +merkkinen), tulisijan kautta saattaa alkaa virrata ilmaa sisäänpäin, kun savupelti avataan. Jos tulisijaan sytytetään tuli tässä tilanteessa, savukaasut virtaavat sisälle taloon. (Tuomaala et al 2001) 1416 5. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihto on toteutettu hallitulla koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä, jossa on poistoilman lämmöntalteenottolaite. Lämmöntalteenotossa talosta ulospuhallettavan ilman lämmöllä lämmitetään ulkoa sisäänotettavaa kylmää ulkoilmaa ilmaiseksi. Näin ilmaa voidaan vaihtaa energiataloudellisesti. Ilmanvaihtojärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan niin, että sen sähkönkulutus on mahdollisimman alhainen. Hallitussa ilmanvaihdossa olohuoneeseen ja makuuhuoneisiin puhalletaan ilmanvaihtokoneessa esilämmitettyä ja suodatettua ulkoilmaa vedottomasti ja meluttomasti. Vastaavasti ilmaa poistetaan keittiöstä, pesutiloista, WC:stä ja vaatehuoneesta. Ilmanvaihto on asukkaan säädettävissä. Eri tilanteissa (ruoanlaitto, pyykinpesu, saunominen, vieraat, poissaolo) voidaan käyttää normaalia suurempaa tai pienempää ilmanvaihtoa tarpeen mukaan. Tehokkailla ilmansuodattimilla ulkoa otettavasta ilmasta poistetaan epäpuhtaudet (mm. siitepölyt), jotta sisäilmaa on helppo hengittää. Suodatuksen ansiosta myös ilmanvaihtolaitteisto pysyy puhtaana ja turvallisena. Oikealla mitoituksella ja tehokkaalla äänenvaimennuksella ilmanvaihtojärjestelmästä saadaan käytännössä äänetön. Matalaenergiaharkkotalon ilmanvaihtojärjestelmän tekninen kuvaus: ilmanvaihtojärjestelmä = koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla (LTO) valitaan hallittu ilmanvaihto ja toteutetaan se laadukkaasti käytetään pestyjä ilmakanavaosia tai pestään ne ennen asennusta ja pidetään ne puhtaana rakentamisen aikana suunnitellaan puhtaana pysyvä ja helposti puhdistettava ilmakanavisto varmistetaan ilmakanavien oikea lämmön- ja kosteudeneristäminen (kosteusvaurioiden ja homeiden kasvun estämiseksi) huolehditaan maaperän radonin hallinnasta toteutetaan meluton sisäilmasto äänitaso asuintiloissa korkeintaan 22 db(a) (0.7 dm³/s/m² tuloilmavirralla) ja 25 db(a) (ilmanvaihtokoneen suurimmalla säätöasennolla) äänitaso keittiössä, kodinhoito- ja pesutiloissa korkeintaan 25 db(a) (ilmanvaihtokoneen suurimmalla säätöasennolla) ilmanvaihtokoneen valinnassa, äänenvaimennuksessa ja sijoittamisessa pitää ottaa huomioon ilmanvaihtokoneen tuottama melu ympäröiviin tiloihin ja ilmakanavien kautta ulos LVI-suunnittelija suunnittelee ilmanvaihtokoneen äänenvaimennuksen ilmanvaihtokonekohtaisesti, mutta vähimmäistarve lienee tuloilmakanavissa kaksi suurta vaimenninta peräkkäin (esim. 160 mm:n kanavassa 1200 mm:n vaimennin ja 900 mm:n vaimennin peräkkäin) ja poistoil- 1517 makanavissa yksi suuri vaimennin (esim. 160 mm:n kanavassa 1200 mm:n vaimennin) vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ilmanvaihtokoneeseen liitettävää äänenvaimennusyksikköä, jonka äänenvaimennus ominaisuudet on mitattu luotettavasti ja tiedetään ilmanvaihto on säädettävissä tarpeen mukaan muuttuva ulkoilmavirta: minimi 0.33 dm³/s/m²... maksimi vähintään 1.0 dm³/s/m² (kesällä vähintään 1.5 dm³/s/m²) tehokas ilmansuodatus ilmavirtojen mitoitus: Sisäilmastoluokitus 2000:n ja rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan mitoituksessa otetaan huomioon myös lämmitys- ja jäähdytystarpeet 5.1 Ilmanvaihtokone valitaan ilmanvaihtokone, jossa on pienet sisäiset painehäviöt suuret painehäviöt näkyvät korkeana puhallinsähkötehona ja pienenä LTO:n hyötysuhteena ja kuuluvat meluna ei käytetä erillistä liesituuletinta vaan ilmanvaihtokoneeseen kytkettyä liesikupua lämmöntalteenoton ohitusautomatiikka koko asunnon ulko- ja jäteilmailmavirta pitää pystyä mittaamaan ilmanvaihtokoneesta suunnitellaan tarvittava äänenvaimennus ilmanvaihtokoneessa olevat lämmityspatteri(t) toimivat sähköllä lämmityspatterit mitoitetaan niin, että tuloilman lämpötila on aina vähintään 10 o C lämmityspatterin ohjaus voidaan toteuttaa myös keskitetyllä lämmönsäätölaiteella ilmanvaihtokone käy aina (ei virtakytkintä liesikupuun) koneessa pitää olla riittävän kookkaat ja tehokkaat ilmansuodattimet (tuloilman suodatusluokka vähintään F 7/EU 7), jotka on kiinnitetty tiiviisti koneeseen ohivuotojen eliminoimiseksi lämmöntalteenoton poistoilman lämpötilahyötysuhteen tulisi olla normaalikäytössä vähintään 60 %, kun tuloilmavirta on dm³/s lattia-m² kohti ja tuloilmavirran suhde poistoilmavirtaan on 90 % (tuloilman lämpötilahyötysuhde pitää olla tällöin noin %) puhaltimien yhteenlaskettu ominaissähkötehon tulee olla hyvä eli A-luokkaa (alle 1.6 W/(dm³/s)) tai tyydyttävä eli B-luokkaa (alle 2 W/(dm³/s)) ilmanvaihtokoneessa olevan tuloilman esilämmityspatterin lämpötilan asetusarvo on korkeintaan 15 C 1618 5.2 Ilmakanavisto päätelaitteineen ilman virtausnopeudet kanavistossa ovat alle 2 m/s (poikkeus: lyhyissä ilmanvaihtokoneelta lähtevissä kanavissa virtausnopeus pitää olla alle 3 m/s) minimikanavakoko on 125 mm (ellei hyvin perusteltua syytä käyttää pienempää kanavakokoa, tilanpuute ei riitä perusteeksi) mahdollisimman lyhyet ja helposti puhdistettavat ilmakanavat ilmakanavia ei saa asentaa ullakkotilaan höyrynsulun ulkopuolelle vaan koteloihin ja alaslaskettujen kattojen sisälle tai muihin vastaaviin tiloihin ilmakanaviston, ilmanvaihtokoneen ja päätelaitteiden on oltava asennettuina tiiviit tavoitteena on tiiviysluokka C (Suomen RakMK, osa D2 2002) kokonaisvuotoilmavirta saa olla korkeintaan 5 % suurimmalla ilmavirralla ja sitä vastaavalla paineella päätelaitteiden paine-ero mitoitusilmavirroilla tuloilmalaite Pa poistoilmalaite Pa mitoitetaan suunnitteluvaiheessa päätelaitteiden esisäätöarvot ja painehäviöt ja merkitään ne kuviin päätelaitteiden suurinta ilmavirtaa (äänitasovaatimus) ei saa ylittää tehostustilanteessa mutkat ja T-haarat välittömästi ennen päätelaitetta voivat lisätä äänitasoa merkittävästi suunnitellaan päätelaitteiden muut ominaisuudet (säädettävyys, sijainti, heittopituus ja -kuvio, otetaan huomioon mahdolliset virtausesteet ym.) sijainti sovitaan yhteistyössä eri suunnittelijoiden ym. kanssa tuloilma voidaan puhaltaa vapaasti seinän yläosasta tai katosta, esimerkiksi sisäseinältä ikkunaa kohti ilman vedon tai lämpötilojen kerrostumisen pelkoa valitaan sellaiset päätelaitteet ja sijoitetaan ne niin, etteivät seinä- ja kattopinnat likaannu valitaan sellaiset poistoilmapäätelaitteet, jotka eivät likaannu tai mahdollinen likaantuminen ei saa pienentää ilmavirtaa ei käytetä erillistä liesituuletinta vaan liesikupua, joka kytketään riittävän suurella (160 mm) kanavalla ilmanvaihtokoneeseen liesikuvussa on oltava tehokas rasvasuodatus, joka estää kanaviston ja koneen likaantumisen liesikuvun kärynsieppauskyvyn pitää olla riittävän hyvä (suurimmalla ilmavirralla vähintään 80 %) keittiön liesikuvun poistoilmavirta normaalisti 10 dm 3 /s, tehostettuna vähintään 40 dm 3 /s liesikuvun tulee täyttää äänivaatimukset maksimipaine-erollakin oviraot ja muut siirtoilmareitit asunnon sisällä on suunniteltava ja toteutettava suunnitelmien mukaan (varmistettava reitit viimeistään ilmavirtoja mitattaessa) 1719 vähintään 150 cm 2 siirtoilma-aukko 10 dm 3 /s ilmavirtaa kohti otetaan huomioon myös vaativan asiakkaan mahdolliset äänitekniset vaatimukset ulkoilmakanava ja jäteilmakanava sopivan väljä kanavistomitoitus sekä ulko- että jäteilmakanava on lämpöeristettävä kokonaisuudessaan (vähintään 50 mm eristevillaa vastaava eritys, mieluiten 100 mm) ja kondenssieristettävä sisätiloissa väljät päätelaitteet, tunnetut virtaus- ja äänitekniset ominaisuudet ulkoilmasäleikössä ei saa olla tiheää verkkoa, virtausnopeuden pitää olla alhainen, ettei kanavaan joudu vettä, lunta tai esim. roskia mahdollisen sisäänpäässeen veden pitää valua hallitusti esim. ulos varmistetaan, ettei lumi kinostuneenakaan tuki ulkoilma-aukkoa jäteilman ulospuhalluksessa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan seinäpuhallusta saunassa hallittu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto tuloilma puhalletaan katosta (tai seinästä vähintään 500 mm:n etäisyydeltä kiukaasta) kiukaan päältä, tuloilmavirta ja puhalluksen suuntaus tulee olla saunojan säädettävissä poistoilma otetaan lauteiden alta, noin 60 cm lattiasta tai vaihtoehtoisesti oven alta pesuhuoneen poistoilmalaiteen kautta 5.3 Ilmanvaihdon säätö- ja ohjausjärjestelmä ilmanvaihdon ohjaus toteutetaan erillisestä paneelista tai liesikuvusta, jossa ei saa olla ilmanvaihtokoneen päävirtakytkintä ilmanvaihdon tehoporrastus suunnitellaan kohdekohtaisesti ilmanvaihdon tarpeen mukaan (esim. muuttamalla puhaltimien syöttöjännitteitä) lämmöntalteenoton jäätymisen esto ja/tai luotettava jään sulatusmenetelmä matalaenergiatalossa ja ilmavaihtolämmityksessä tuloilmapuhaltimen pysäyttämistä ei tule käyttää jäätymissuojauksena jäätymisenesto voidaan hoitaa esimerkiksi esilämmittämällä koneelle tulevaa ulkoilmaa kylmimpänä vuodenaikana, kun ulkolämpötila on alle o C jäätymiseneston ohjaus esimerkiksi LTO:n jälkeisen tuloilman lämpötilan mukaan jäätymisenesto voidaan hoitaa vaihtoehtoisesti myös pysäyttämällä koko ilmanvaihto sulatusjakson ajaksi yöllä, esim. klo 2-3 jäätymisenesto voidaan hoitaa vaihtoehtoisesti myös LTO:n ohituksella 1820 1.4 Käyttö ja huolto tehdään talosta huoltokirja osana suunnittelua ja toteutusta käyttöohjeet asukkaille käyttö- ja huolto-ohjeet huoltohenkilöstölle liesikuvun rasvasuodattimen pesu tarvittaessa kuukausittain ilmansuodattimien vaihto vähintään kerran vuodessa laitteiston tarkistus ja puhdistus ilmanvaihtokone päätelaitteet ulkosäleiköt ilmakanavat ilmanvaihtokoneen kondenssivedenpoistoputken tarkistus 6. Vesi- ja viemärijärjestelmä Tavanomaisissa kiinteistöissä vesikustannukset ovat jopa yli puolet siitä, mitä energiakustannukset ovat. Matalanenergiaharkkotalossa energiakustannusten pienentyessä vesikustannus on vieläkin merkittävämpi. Tarpeettoman vedenkulutuksen vähentämisellä saadaan aikaan merkittäviä käyttökustannussäästöjä. Samalla pienennetään puhdistettavien jätevesien määrää ja sitä kautta ympäristökuormitusta. Keinoja vedenkulutuksen hallintaan ja vesi- ja viemärijärjestelmän energiankulutuksen pienentämiseen ovat: vakiopainesäätö vesiverkossa vettäsäästävät vesikalusteet, myös WC-istuimen huuhtelu usean huoneiston yhtiömuotoisissa kiinteistöissä huoneistokohtaisella vedenmittauksella ja -laskutuksella on saatu aikaan merkittäviä säästöjä suunnitellaan helposti korjattava vesi- ja viemärijärjestelmä käytetään esim. pinta-asennettuja kupariputkia tai muoviputkia, jotka asennetaan suojaputkiin jakotukilta kalusteelle saakka vuotovahingot vähenevät putket ovat vaihdettavissa suunnitellaan pienipainehäviöinen vesiputkisto, painetta kalusteelle veden paineen vaihtelu pienenee suunnitellaan meluton vesi- ja viemärijärjestelmä suunnitellaan talon pohjaratkaisu ja reititystilat niin, että putkivedoista tulee mahdollisimman lyhyet viemärit toimivat hyvin, eivät tukkeudu, vaikka vedenkulutus on pientä, viemärit on helppo puhdistaa tarvittaessa 1921 lämpimän käyttöveden kiertojohtoa/saattolämmitystä ei tarvita lämpimän käyttöveden kiertojohtoa ei tulisikaan käyttää käyttövesivaraajaan liitettynä sähkölämmitystalossa (kierto sekoittaa varaajan lämpötilakerrostuman) tarvittaessa voidaan käyttää saattolämmitystä mahdollisten kiertovesipumppujen sähkötehot minimoidaan putkiston oikealla mitoituksella lämminvesiputket lämpöeristetään kylmävesiputket lämpö- ja kondenssieristetään käytetään vesivuodot havaitsevia turvajärjestelmiä ympäristön ja rahan säästämiseksi voidaan rakentaa pihojen kastelua varten kaivo tai sadevesien varastointijärjestelmä hyödyntäen normaalia pinta- ja sadevesien viemäröintijärjestelmää 7. Sähköjärjestelmä ryhmäkeskuksesta pitää tulla mahdollisimman pieni ja yksinkertainen ei turhia päällekkäisiä toimintoja suunnitella kytkinten, pistorasioiden, termostaattien yms. sijoittelu seinille (ei täytetä seiniä sähkölaitteilla) valitaan mahdollisuuksien mukaan yösähkökiuas normaalin kiukaan tehonterve pitää varmistaa piiloon asennettavat johdot asennetaan suojaputkiin, putkitus yläpohjan höyrynsulun sisäpuolelle (ei rikota höyrynsulkua eikä pilata ilmanpitävyyttä) ulkoseinissä voidaan käyttää lista-asennusta (esim. puulistoja voidaan käyttää) muunneltavuus uppovalaisimien asennus suunnitellaan etukäteen, etäisyydet palaviin rakenteisiin ja höyrynsulkuihin selvitetään ja mahdolliset koteloinnit huomioidaan arkkitehti ja rakennesuunnittelussa. suositellaan pienoisloistelamppuja ja loisteputkia, joilla on noin 5-6- kertainen valoteho sähkötehoa kohti halogeenilamppuja käytetään harkiten, koska niiden valotehokkuus samaa luokkaa kuin hehkulampussa ja ne tuottavat paljon lämpöä -> palovaara ja materiaalien kestävyysongelma terassien ja katosten säteilylämmittimiä ei suositella, mutta jos niitä pakottavista syistä käytetään, tulee ne varustaa ajastimella esim minuuttia 20 Näytä lisää
Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox
280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.
Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja
Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan Lisätiedot Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec
Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on Lisätiedot Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen
Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari Lisätiedot Energiaremontti-ilta
Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko Lisätiedot Ajanmukainen tekniikka auttaa ratkaisevasti energiakustannusten hallinnassa
Ajanmukainen tekniikka auttaa ratkaisevasti energiakustannusten hallinnassa Asunnon lämpötilojen tarkka ja tarpeenmukainen hallinta on yksi keskeisimmistä energiankäytön tehostamistavoista. Pientaloissa Lisätiedot Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.
Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa Lisätiedot 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala
3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä Lisätiedot Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta
Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S
LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05 Lisätiedot miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun
miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto Lisätiedot Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus
Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet Suorittajien perehdytystilaisuus Kanneltalo, luokka 1, Helsinki 28.01.2015 DI Petri Pylsy Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Ohjeen sisältö Lisätiedot Talotekniikan järjestelmiä
Talotekniikan järjestelmiä RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 11.10.2016 Jouko Pakanen Rakennuksen sähköverkko - Myös pienoisjännitteinen sähköjärjestelmä on mahdollinen, vrt. kesämökki, jossa aurinkopaneeli Lisätiedot Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin
Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien Lisätiedot Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen
Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen Lisätiedot ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:
TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7 Lisätiedot ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT
ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen Lisätiedot Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta
Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä... Lisätiedot ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN
30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140
EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden Lisätiedot ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN Lisätiedot Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy
Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Lisätiedot Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo
Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Yli 30 vuoden asuntorakennuttamisen kokemus. 1 RATKAISU Ulkoseinät eps-eristeisiä, ohutrapattuja betonielementtejä Lisätiedot ERILLINEN ENERGIATODISTUS
ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku Lisätiedot Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta
Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?
Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90 Lisätiedot Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen
Ominaissähköteho FINVAC 2017 Ominaissähköteho - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan Pekka Mäkinen Puhaltimien ominaissähköteho Kansallinen SFP-määrittely Rakentamismääräysten mukaan Lisätiedot TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO
1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8
KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo
KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme Lisätiedot Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry
Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT, Lisätiedot Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin
at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se Lisätiedot Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa
Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:
09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160, Lisätiedot Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy
Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen Lisätiedot Rakennustapaseloste, asunnot
RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat Lisätiedot ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE
ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta Lisätiedot Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen
Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa Lisätiedot ILOX 129 OPTIMA - ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka
Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 C. ILOX 129 kone asennetaan joko seinään seinäasennustelineen varaan tai tukevan hyllyn päälle. Lisätiedot DOMO S/E/R. Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI. Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon.
Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon. Materiaali polypropeeni. Tuloilmalaite säädettävällä puhallussuunnalla. Poistoilmalaitteet ensimmäisen Lisätiedot YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE Lisätiedot APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01821-15 18.5.2015 APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: APAD Teknologiat Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-01821-15 1(2) Tilaaja APAD Teknologiat Oy Lisätiedot Virtaustekniset suoritusarvot ja s
Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet Lisätiedot ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka
ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä Lisätiedot CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet
Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden, Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu Lisätiedot LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN
LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN KESKUSLÄMMITYSELEMENTIT POLTTOAINEKATTILOIHIN Pienkiinteistöjen keskuslämmitysjärjestelmää voidaan täydentää asentamalla polttoainekattilaan Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2
Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset Lisätiedot LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI
Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 Lisätiedot ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka
Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 397 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle, Lisätiedot CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.
Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus Lisätiedot Poistunut tuotannosta
Ilox-ilmanvaihtokoneet Ilox Mosaik asennusohje ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu B 000 TURKU Puh 0 90 Fax. 0 90 Asennuspaikka: Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään Lisätiedot TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa
TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet Lisätiedot Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi
Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa Lisätiedot PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä. Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn Lisätiedot SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI
Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman Lisätiedot Sähkölämmityksen tulevaisuus
Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa Lisätiedot HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA!
VARAA OMASI AJOISSA! ENNAKKOMARKKINOINNISSA HIRSIRIVITALO Kurkiniementie 1, Taivalkoski muovitontalo.fi Hirsi on ollut aikojen alusta asti ihmisten asuntojen perusmateriaali. Hirsi on ekologinen ja hengittävä. Lisätiedot Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 2 (2) Sertifioitu asunnon ilmanvaihtokone täyttää alla esitetyt vaatimukset.
Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 1 (2) Fair 120 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 180 DC. % yli 70 60-70 50-60 40-50 E F G H I 30-40 20-30 10-20 1-10 2,5. Ominaissähköteho, 2,0
Vallox 180 DC Vallox 180 DC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 180 DC Sertifikaatti Nro C273/04 1 (2) Vallox 180 DC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Taloyhtiön energiatehokas ylläpito
Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä Lisätiedot BH60A1300 Rakennusten LVI-tekniikka
TÄMÄ VASTAUSPAPERI PALAUTETAAN. Nimi: Osasto: Tehtävä 1. (5 pistettä) Valitse oikea vaihtoehto. Oikeasta vastauksesta +1 piste, väärästä 0,5 pistettä ja vastaamatta jättäminen 0 pistettä. 1.1 Kun kiinteistön Lisätiedot FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.
OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä Lisätiedot Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston Lisätiedot Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen
Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus Lisätiedot SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje
SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös Lisätiedot Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala
Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin. Lisätiedot ILOX 129 - ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka
Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 129 kone asennetaan joko seinään seinäasennustelineen varaan tai tukevan hyllyn päälle. Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä Lisätiedot LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje
TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen Lisätiedot Ohjeita LVI tarkastajille
Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä Lisätiedot SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS
SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden Lisätiedot Lämmitysjärjestelmän valinta
Lämmitysjärjestelmän valinta Jaakko Vihola jaakko.vihola@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustuotannon ja talouden osasto Energia- ja elinkaariryhmä Ranen rakentajakoulu 8.11.2012 Esityksen Lisätiedot ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.
230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa Lisätiedot VALLOX TSK. VALLOX TSK mallit R ja L
VALLOX TSK mallit R ja L 2 m 3 /h Puhallinkäyrät P = Poistoilmapuhallin T = Tuloilmapuhallin PUHALTIMET 180 W Suositeltava toiminta-alue PK ja TK ovat esimerkkejä tulo- ja poistokanaviston painehäviöistä Lisätiedot Enervent Pingvin Kotilämpö ILMALÄMMITYSLAITE SANEERAUSKOHTEISIIN
Vallox Loimaan tehdas 40 vuotta ilmanvaihdon huipputekniikkaa Loimaalla 4800 m² laajennus 2011 Automaattiset levytyökeskukset 3 kpl CNC -ohjatut särmäyspuristimet Automaattinen jauhemaalauslinja Loppukokoonpanolinjat Lisätiedot ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot AS OY HUMPPILAN LINKKITIE
UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen Lisätiedot Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9.
Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9.2016 YMa luonnos uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Soveltamisala Lisätiedot PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela
PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto Tero Lahtela MALLIKERROSTALO TILAELEMENTTIMÄRKÄTILA TALOTEKNISET VALINNAT LVIS-pystyhormien sijoittaminen porrashuoneeseen ääni- ja paloteknisesti Lisätiedot YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS
Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 297 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle, Lisätiedot GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet
GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät Lisätiedot Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin
3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu Lisätiedot Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi
Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset Lisätiedot Kingspan-ohjekortti nro. 109
Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute