Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-9-de-2005?documento=legcol&contexto=legcol_7599204203bef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-20 18:51:32
Document Index: 388152052

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

﻿ RESOLUCIÓN 9 DE 2005
RESOLUCIÓN 9 DE 24 DE FEBRERO DE 2005
CONTENIDO:EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO. SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 100 DE 2003, EN LO CONCERNIENTE A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS NATURAL POR REDES.
RESOLUCIÓN 9 DE 2005
“Por la cual se modifica el artículo 3º de la Resolución CREG 100 de 2003”.
Que mediante Resolución CREG 100 de 2003, la Comisión de Regulación de Energía y Gas adoptó los estándares de calidad en el servicio público domiciliario de gas natural y GLP en sistemas de distribución por redes de tubería;
Que el artículo 8º de la Resolución CREG 100 de 2003 estableció un período de transición de un año, después del cual los estándares adoptados son de carácter obligatorio;
Que mediante comunicación con radicación interna E-2004-008705 del 26 de octubre de 2004, la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, manifestó inconvenientes que hacen aconsejable modificar lo dispuesto en la Resolución CREG 100 de 2003 en relación con los índices IPLI e IO;
Que el día 13 de diciembre de 2004 la comisión publicó en su página web el proyecto de resolución “por la cual se modifica el artículo 3º de la Resolución CREG 100 de 2003”, conforme fue ordenado por la Resolución CREG-79 del 18 de noviembre de 2004;
Que el documento CREG 6 del 24 de febrero de 2005 contiene los comentarios recibidos y su correspondiente análisis;
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, previo cumplimiento del procedimiento fijado en el Decreto 2696 de 2004 para los actos de carácter general, en su sesión 250 del 24 de febrero de 2005, aprobó modificar el artículo 3º de la Resolución CREG 100 de 2003,
ART. 1º—Modificaciones al numeral 3.3 del artículo 3º de la Resolución CREG-100 de 2003. Modifícase el numeral 3.3 del artículo 3º de la Resolución CREG 100 de 2003, el cual quedará así:
“3.3. IO. Índice de odorización:
Parámetro de medida: nivel de concentración mínimo de 18 mg/m 3 para THT; 8 mg/m 3 para mercaptano; o el nivel de concentración recomendado por fabricantes para otras sustancias odorantes según normas técnicas nacionales o internacionales. Cuando se utilicen métodos fisiológicos, y de acuerdo con normas internacionales, el gas debe contener suficiente olor de tal forma que sea detectado a un quinto del límite inferior de explosividad del gas (ó 1% de gas en aire). El distribuidor debe asegurarse de que los niveles de concentración no excedan estándares aceptables ambientalmente, definidos por la autoridad competente, o aquellos requeridos para no causar deterioro en equipos de usuarios. En todo caso, el distribuidor se hace responsable por los daños que se ocasionen en los equipos de los usuarios como consecuencia de los niveles de concentración de la sustancia odorante.
Valor de referencia: El 100% de las mediciones deben superar el parámetro de medida establecido en la presente resolución.
Periodicidad del reporte: Mensual”.
ART. 2º—Modificaciones al parágrafo 5º del artículo 3º de la Resolución CREG-100 de 2003. Modifícase el parágrafo 5º del artículo 3º de la Resolución CREG 100 de 2003, el cual quedará así:
“PAR. 5º—Para calcular los índices IPLI e IO cada distribuidor debe adoptar el siguiente procedimiento con el fin de determinar los puntos de medición correspondientes:
1. Establecer el tamaño de muestra por estación reguladora de presión (ERP), o estaciones de regulación de puerta de ciudad (ERPC) donde no haya ERP, según número de usuarios por estación:
Número de usuarios por ERP Tamaño de muestra (observaciones por ERP)
0 - 5000 357
5001 - 10000 370
10001 - 20000 377
20001 - 50000 380
Más de 50000 383
5. Realizar las mediciones en días hábiles durante las horas comprendidas entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. El distribuidor se debe asegurar que algunas de las mediciones se hagan en las horas de consumo pico del respectivo sistema de distribución y, debe dejar constancia al usuario de la lectura realizada.
7. Excepto aquellos casos en los cuales alguna de las condiciones anteriores no lo permita, la medición de presión y odorización debe coincidir con la revisión quinquenal de que trata el numeral 5.23 de la Resolución CREG 67 de 1995, o aquellas que la modifiquen, o con la revisión de la instalación al momento de la conexión de nuevos usuarios. Para la medición de presión y odorización se deben cumplir los procedimientos establecidos en esta resolución”.