Source: http://docplayer.fi/11454769-Nordana-lovbole-tuuli-voimahanke-meluselvitys.html
Timestamp: 2019-08-24 07:22:39+00:00
Document Index: 3580718

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS - PDF
Download "NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS"
1 Vastaanottaja Varsinais-Suomen Energia Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Viite NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS
2 NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULIVOIMAHANKE MELUSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Ville Virtanen, Arttu Ruhanen Janne Ristolainen Melumallinnus tuulivoimahankkeen rakennuslupia varten Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2015 aineistoa. _ Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T F
3 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 1 2. MELUN OHJEARVOT Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista Asumisterveysasetuksen melutason toimenpiderajat asuntojen sisätiloissa 2 3. MELUMALLINNUKSEN TIEDOT Tuulivoimalatiedot Sibelco Nordic Oy Ab:n louhoksen toimintojen tiedot Melulaskenta Maastomalli 3 4. TULOKSET ja johtopäätökset Tuulivoimamelun mallinnustulokset Louhoksen mallinnustulokset Yhteismallinnuksen tulokset Häiritsevyyskorjaukset Pienitaajuinen melu Tuulivoiman melutasot verrattuna VnA 1107/2015 ulkomelun ohjearvoihin Melutasot verrattuna VNp 993/1992 melutason yleisiin ohjearvoihin Tulosten vertailu kaavoitusvaiheen selvitykseen Alueen tuuliolosuhteet ja niiden vaikutukset meluun 8 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Nordanå-Lövböle meluvyöhykekartta, standard operational mode Nordanå-Lövböle meluvyöhykekartta, melua vaimennettu toimintaasetuksilla Sibelco Nordic Oy Ab louhoksen meluvyöhykekartta Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston ja Sibelco Nordic Oy Ab louhoksen yhteismallinnuksen meluvyöhykekartta Tuulivoimalaitosten mallinnustietolomake Tuulivoimalaitosten koordinaatit Kiviainestoiminnan melupäästötiedot
4 1. YLEISTÄ Varsinais-Suomen Energia Oy suunnittelee tuulivoimalaitosten rakentamista Kemiönsaareen Nordanå-Lövbölen alueelle. Tämän työn tarkoituksena on ollut selvittää suunniteltujen tuulivoimalaitosten aiheuttamat meluvaikutukset rakennuslupia varten. Melumallinnus tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla rakennuslupavaiheen laskentaparametreilla. Meluvyöhykkeiden ja immissiopisteiden mallinnuksessa on käytetty ISO laskentamallia. Pienitaajuisen melun tarkastelu tehtiin YM:n ohjeen 2/2014 mukaisesti erillislaskentana. Hankkeen tässä vaiheessa toteutettavaa laitosmallia ei ole vielä valittu. Meluselvityksessä käytettiin lähtötietoina yhden toteutukseen harkitun voimalaitosvaihtoehdon (Nordex N117/3000) tietoja. Varsinais- Suomen Energia Oy:n mukaan hankkeeseen valittava laitos tulee olemaan melun osalta vastaava tai hiljaisempi kuin tässä tutkittu laitos. Työ on tehty Varsinais-Suomen Energia Oy:n toimeksiannosta. Meluselvityksen laadinnasta on vastannut projektipäällikkö ins.(amk) Arttu Ruhanen. Melumallinnuksen ja raportoinnin on tehnyt suunnittelija ins.(amk) Ville Virtanen. 2. MELUN OHJEARVOT 2.1 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista Valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015 (voimaantulopäivä ) on annettu tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot. Ohjearvot on annettu absoluuttisina lukuarvoina, joissa ei huomioida taustamelua. Asetusta sovelletaan maankäyttö- ja rakennusalan mukaisessa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyissä ja valvonnassa sekä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä ja valvonnassa. Tuulivoimalan toiminnasta aiheutuvan melupäästön takuuarvon perusteella määritelty laskennallinen melutaso ja valvonnan yhteydessä mitattu melutason eivät saa ulkona ylittää melulle altistuvalla alueella melun A-taajuuspainotetun keskiäänitason (ekvivalenttitason L Aeq ) ohjearvoja taulukossa 1 esitetyn mukaisesti. Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot Ulkomelutason L Aeq päivällä klo 7-22 Ulkomelutason L Aeq yöllä klo 22-7 Pysyvä asutus 45 db 40 db Loma-asutus 45 db 40 db Hoitolaitokset 45 db 40 db Oppilaitokset 45 db - Virkistysalueet 45 db - Leirintäalueet 45 db 40 db Kansallispuistot 40 db 40 db Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa suunniteltaessa ja järjestettäessä sekä tällaista toimintaa harjoitettaessa huomioon otettavista sisämelutasoista säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.
5 Valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen tehdään 5 db lisäys, mikäli tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista altistuvalla alueella. 2.2 Asumisterveysasetuksen melutason toimenpiderajat asuntojen sisätiloissa Sosiaali- ja terveysministeriön annetussa asetuksessa 545/2015 (voimaantulopäivä ) on annettu toimenpiderajoja asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisämelulle (ns. asumisterveysasetus). Asetus korvaa aiemmin käytössä olleen asumisterveysohjeen (STM oppaita 2003:1). Asuinhuoneistojen asuinhuoneisiin (paitsi keittiö ja muut tilat) toimenpiderajoiksi on annettu päiväajan keskiäänitasolle L Aeq db ja yöajan keskiäänitasolle L Aeq db. Selvästi taustamelusta erottuvalle melulle, joka voi aiheuttaa unihäiriötä, on toimenpiderajana nukkumiseen käytettävissä tiloissa yöaikaan (klo 22-7) yhden tunnin keskiäänitaso L Aeq,1h 25 db. Lisäksi on huomioitava melun erityisominaisuudet eli mahdolliset kapeakaistaisuus- ja impulssimaisuuskorjaukset. Asetus sisältää toimenpiderajat pienitaajuiselle melulle, jotka on annettu taajuuspainottamattomina tunnin keskiäänitasoina L eq,1h. Taulukko 2. Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun toimenpiderajat terssikaistoittain (Asumisterveysasetus). Päiväaikana sallitaan 5 db suurempia arvoja. Kaista / Hz L eq, 1h / db , Valtioneuvoston asetuksessa velvoitetaan noudattamaan sisätilojen melun osalta Asumisterveysasetuksessa annettuja sisätilojen melun toimenpiderajoja. Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeen (4/2012) mukaisesti ulkomelun ohjearvoilla pyritään varmistamaan sisämelun osalta suunnitteluohjearvojen täyttyminen. Asumisterveysasetus ei tuo muutoksia mallinnusmenettelyihin tai -tarpeisiin, jotka tehdään YM:n ohjeistuksen mukaisesti. 3. MELUMALLINNUKSEN TIEDOT 3.1 Tuulivoimalatiedot Tuulivoimaloiden sijoittelu perustuu toimitettuun suunnitelmaan (Terhi Koskela/Ramboll) ja koordinaatit on esitetty liitteessä 6. Tuulivoimalaitosten napakorkeus on 146,5 m maanpinnan yläpuolella. Mallinnuksessa käytettiin Nordex N117/3000 laitosmallia. Varsinais-Suomen Energia Oy:n toimittamasta meludokumentista käy ilmi melupäästötiedot terssikaistoittain tuulennopeuksilta 3-12 m/s (10 m korkeudella) eri melumoodeille. (Nordex: Technical Report, Third octave sound power levels, Nordex N117/3000 Operational Modes: F008_244_A17_EN, Revision 01, ) Mallinnus tehtiin standardimoodilla sekä tilanteessa, jossa osassa tuulivoimaloita käytetään vaimennusmoodeja. Käytetyt kokonaisäänitehotasot vastaavat melupäästöarvoja tuulen nopeuden ollessa 8 m/s 10 metrin korkeudella. Tuulivoimaloiden tarkemmat melutiedot on esitetty liitteen 5 mallinnustietolomakkeessa. Melupäästön terssispektritietojen (standard mode, mode 2 ja mode 7) mukaan tuulivoimalan melu ei ole kapeakaistaista. 3.2 Sibelco Nordic Oy Ab:n louhoksen toimintojen tiedot Louhoksen melua aiheuttavia toimintoja ovat poraus, esi- ja jälkimurskaus sekä kaksi pyöräkuormaajaa. Louhoksen aiheuttamat melutasot mallinnettiin käyttäen Sibelco Nordic Oy Ab:n toimittamia laitteistojen äänitehotasotietoja (WSP Finland Oy, Nordanå-Lövböle tuulivoimahankkeen meluselvitys, päivätty ). Louhoksella on toimintaa noin 4 kk ajan vuodessa. Louhoksella ei ole melua aiheuttavaa toimintaa yöaikana (22-7). Mallinnuksessa huomioitujen laitteiden äänitehotasot (L WA ) oktaavikaistoittain on esitetty liitteessä 7.
6 3.3 Melulaskenta Melumallinnus tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla. Meluvyöhyke- ja reseptoripistelaskennat on tehty SoundPlan 7.3 melulaskentaohjelmalla mallinnusohjeistuksen mukaista ISO laskentamallia käyttäen. SoundPlan -ohjelmistosta saa lisätietoa internet-sivustolta ISO mallissa tuulen nopeutta tai suuntaa ei voida varioida, vaan laskentamallissa on oletuksena lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Malli huomioi kolmiulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset ja maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Meluvyöhykelaskennat on tehty laskentapisteverkkoon ja ohjelma interpoloi melutasot laskentapisteiden välisille alueille. Meluvyöhykelaskennan lisäksi tehtiin reseptoripistelaskenta yhdeksään tuulivoimaloita lähinnä olevaan pisteeseen, josta käy ilmi tarkat kaikkien voimaloiden yhteiset keskiäänitasot (L Aeq ) kyseisten rakennusten kohdalla. Pientaajuisen melun tarkastelu tehtiin YM:n ohjeessa 2/2014 esitetyn mukaisesti. Melupäästötietona käytettiin tilaajan toimittamia 1/3-oktaavikaistatietoja laitoksen äänitehotasolle taajuusvälille Hz. Taajuuspainottamattomien terssikaistakohtaisten ulkomelutason laskenta tehtiin 13 reseptoripisteeseen, jotka ovat samoja, kuin WSP:n tekemässä meluselvityksessä. Reseptoripisteet on nimetty vastaavasti WSP:n raportin kanssa. Rakennusten sisälle aiheutuvia pientaajuisia melutasoja arvioitiin DSO 1284 laskentamenetelmässä esitettyjen asuintalon julkisivun ilmaääneneristävyysarvojen avulla. Raportissa esitetyt melutasot ovat suoraan mallinnuksen tuloksia, eikä niihin ole lisätty mitään mahdollisia häiritsevyyskorjauksia. lo6 lo5 as4 lo10 lo7 lo9 lo11 as9 as8 lo3 as1 as10 lo1 Kuva 1. Reseptoripisteiden (keltainen ympyrä) sijainnit 3.4 Maastomalli Maastomallin laadinnassa on käytetty Maanmittauslaitoksen alueen tarkinta numeerista karttaaineistoa, jossa korkeuskäyrät ovat 2,5 m välein. Maastomalli on päivitetty Maanmittauslaitoksen toimesta Meluvyöhykkeiden laskennassa ei huomioitu rakennusten aiheuttamia heijastuksia. Maastomallissa ei ole huomioitu metsäkasvillisuutta (mm. puustoa). Puuston vaikutuksesta tuulivoimamelun etenemiseen tai huomioimiseksi mallinnuksessa ei ole vielä luotettavaa tutkittua tietoa tai käytäntöä. Ympäristömeluarvioinneissa pääsääntöisesti kasvillisuuden vaikutusta ei oteta huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut).
7 Hankealueella tuulivoimalan perustusten ja kolmen kilometrin etäisyydellä laitoksista sijaitsevien altistuvien kohteiden välinen maanpinnan korkeusero on alle 60 metriä. 4. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Melukuviin on merkitty asuin- ja lomarakennukset värikoodein tilaajan toimittaman aineiston perusteella, joka pohjautuu kunnan aineistoihin kesäkuulta 2014 ja jota on täydennetty Maanmittauslaitoksen aineistolla. Meluvyöhykkeet ovat keskiäänitasoja tilanteessa, jossa tuulivoimalaitokset tuottavat suurimman mahdollisen melupäästön koko päivä- tai yöajan. Todellisuudessa tuulennopeus vaihtelee päiväja yöaikana ja todellinen päivä- tai yöajan äänitaso tuulivoimaloiden ympärillä vaihtelee sen mukaisesti. Myös tuulen suunta vaikuttaa melun leviämiseen ja mallinnus on tehty myötätuuliolosuhteen vallitessa kaikkiin ilmansuuntiin. 4.1 Tuulivoimamelun mallinnustulokset Laskennalliset tuulivoimamelun meluvyöhykkeet (A-painotettu keskiäänitaso) on esitetty liitteissä 1-2. Äänitehotason 106 db mallinnuksessa (Liite 1) 16 asuinrakennusta sijoittuu db meluvyöhykkeelle. Yhtään asuinrakennusta ei ole 45 db ylittävällä meluvyöhykkeellä. Yhdenkään loma-asunnon kohdalla melutaso ei ylitä 40 db:ä. Optimoidun tilanteen mallinnuksessa (Liite 2) yhtään asuin- tai lomarakennusta ei sijoitu db meluvyöhykkeelle. Taulukossa 3 on esitetty mallinnetut melutasot kuvassa 1 esitetyissä reseptoripisteissä. A = Tuulivoimalaitokset (29 kpl) L WA 106,0 db. B = Tuulivoimalaitokset (29 kpl) optimointi. Taulukko 3. Keskiäänitasot reseptoripisteissä A Tunnus L Aeq, db L Aeq, db As1 43,4 39,9 As4 41,3 39,9 As8 40,5 39,9 As9 40,3 39,8 As10 40,6 37,4 Lo1 39,3 37,7 Lo3 38,9 35,9 Lo5 38,8 38,0 Lo6 37,9 37,4 Lo7 36,9 35,6 Lo9 37,2 37,1 Lo10 36,6 35,5 Lo11 39,2 38,8 B 4.2 Louhoksen mallinnustulokset Laskennalliset louhoksen meluvyöhykkeet (A-painotettu keskiäänitaso) on esitetty liitteessä 3. 5 asuinrakennusta sijoittuu db meluvyöhykkeelle. Yhtään asuinrakennusta ei ole 45 db ylittävällä meluvyöhykkeellä. Yksi lomarakennus sijoittuu db meluvyöhykkeelle. Kolme lomarakennusta sijoittuu db meluvyöhykkeelle. C = Sibelco Nordic Oy Ab:n louhoksen melulähteet, niiden äänitehotasot (L WA, db) ja toimintaajat (h): Pyöräkuormaajat 2kpl (110 db, 8 h) Poravaunu (124 db, 6 h) Esimurskain (118 db, 8 h) Jälkimurskain (121 db, 8 h) Taulukossa 4 on esitetty mallinnetut melutasot kuvassa 1 esitetyissä reseptoripisteissä.
8 Taulukko 4. Keskiäänitasot reseptoripisteessä, louhinta Tunnus L Aeq, db As1 26,2 As4 38,8 As8 17,1 As9 12,2 As10 24,9 Lo1 25,1 Lo3 21,2 Lo5 20,7 Lo6 17,5 Lo7 41,9 Lo9 7,8 Lo10 45,6 Lo11 12,1 C 4.3 Yhteismallinnuksen tulokset Laskennalliset yhteismallinnuksen meluvyöhykkeet (A-painotettu keskiäänitaso) on esitetty liitteessä asuinrakennusta sijoittuu db meluvyöhykkeelle. Yhtään asuinrakennusta ei ole 45 db ylittävällä meluvyöhykkeellä. Yksi lomarakennus sijoittuu 45 db meluvyöhykkeelle. Kaksi lomarakennusta sijoittuu db meluvyöhykkeelle. Suurin yhteismelutaso on laskettu reseptoripisteeseen Lo10. Ko. pisteessä, samoin kuin pisteessä Lo7, suurin osa melusta aiheutuu mallinnuksen mukaan Sibelco Oy:n louhinnasta. Näissä pisteissä tuulivoimalaitosten aiheuttama melutaso on lähes 10 db alhaisempi kuin louhinnan aiheuttama melutaso. D = Tuulivoimalaitosten (29 kpl) L WA 106,0 db ja louhoksen yhteismallinnus. Taulukossa 5 on esitetty mallinnetut melutasot kuvassa 1 esitetyissä reseptoripisteissä. Taulukko 5. Keskiäänitasot reseptoripisteessä yhteismallinnus D Tunnus L Aeq, db As1 43,5 As4 43,2 As8 40,6 As9 40,3 As10 40,7 Lo1 39,5 Lo3 39,0 Lo5 38,9 Lo6 38,0 Lo7 43,1 Lo9 37,2 Lo10 46,1 Lo11 39,2 4.4 Häiritsevyyskorjaukset Valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015 tuulivoimaloiden ulkomelutasoista ei mallinnusvaiheessa edellytetä korjauksia tai kannanottoa mahdollisesta impulssimaisuudesta tai kapeakaistaisuudesta. Mahdollinen häiritsevyyskorjaus tehdään valvonnan yhteydessä tehtävään mittaustulokseen. Asetus ei sisällä korjausta merkityksellisestä sykinnästä (amplitudimodulaatio), koska sen määrittämiseen ei ole standardisoitua menetelmää. Käytössä olleiden melupäästötietojen mukaan tutkittu voimalaitos ei aiheuta kapeakaistaista melua.
9 4.5 Pienitaajuinen melu Suunniteltujen voimalaitosten aiheuttamaa pienitaajuista melua tarkasteltiin 8 loma-asunnon kohdalla ja 5 vakituisen asuintalon kohdalla. Taajuuspainottamattomat melutasot on esitetty kuvissa 2-5. Pienitaajuinen melu, asuinrakennukset L eq, db , Taajuuskaista, Hz As1, Ulkomelu As1, Sisämelu As4, Ulkomelu As4, Sisämelu As8, Ulkomelu As8, Sisämelu As9, Ulkomelu As9, Sisämelu As10, Ulkomelu As10, Sisämelu Asumisterveysasetus, sisämelu Kuva 2. Pienitaajuisen melun laskentatulokset asuinrakennusten luona Pienitaajuinen melu, asuinrakennukset L eq, db , Taajuuskaista, Hz As1, Ulkomelu As1, Sisämelu As4, Ulkomelu As4, Sisämelu As8, Ulkomelu As8, Sisämelu As9, Ulkomelu As9, Sisämelu As10, Ulkomelu As10, Sisämelu Asumisterveysasetus, sisämelu Kuva 3. Pienitaajuisen melun laskentatulokset asuinrakennusten luona, kun osassa tuulivoimalaitoksia käytetty vaimennusmoodeja
10 L eq, db Pienitaajuinen melu, loma-asunnot , Taajuuskaista, Hz Lo1, Ulkomelu Lo1, Sisämelu Lo3, Ulkomelu Lo3, Sisämelu Lo5, Ulkomelu Lo5, Sisämelu Lo6, Ulkomelu Lo6, Sisämelu Lo7, Ulkomelu Lo7, Sisämelu Lo9, Ulkomelu Lo9, Sisämelu Lo10, Ulkomelu Lo10, Sisämelu Lo11, Ulkomelu Lo11, Sisämelu Asumisterveysasetus, sisämelu Kuva 4. Pienitaajuisen melun laskentatulokset loma-asuntojen luona L eq, db Pienitaajuinen melu, loma-asunnot , Taajuuskaista, Hz Lo1, Ulkomelu Lo1, Sisämelu Lo3, Ulkomelu Lo3, Sisämelu Lo5, Ulkomelu Lo5, Sisämelu Lo6, Ulkomelu Lo6, Sisämelu Lo7, Ulkomelu Lo7, Sisämelu Lo9, Ulkomelu Lo9, Sisämelu Lo10, Ulkomelu Lo10, Sisämelu Lo11, Ulkomelu Lo11, Sisämelu Asumisterveysasetus, sisämelu Kuva 5. Pienitaajuisen melun laskentatulokset loma-asuntojen luona, kun osassa tuulivoimalaitoksia käytetty vaimennusmoodeja DSO menetelmän mukaiset ääneneristävyysarvot (äänitasoero L) kuvaavat tyypillisen tanskalaisen asuintalon ilmaääneneristävyyttä, jotka vastaavat kohtuullisen hyvin Suomessa käytettyjä rakenteita. Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys DSO menetelmässä mainittujen arvojen mukaisesti, alittaa terssikohtaiset melutasot ohjearvot jokaisessa reseptoripisteessä. Tulokset osoittavat, että ympäristön rakennusten kohdalla normaalia rakentamistapaa vastaava ilmaääneneristys riittää vaimentamaan tuulivoimalaitosten pientaajuisen melun ohjearvojen alle. Tulosten perusteella voidaan todeta, että pienitaajuinen melu alittaa ohjearvot myös kauempana tuulivoimaloita, koska laskennan periaatteiden mukaan pienitaajuinen melu vaimenee etäisyyden kasvaessa. 4.6 Tuulivoiman melutasot verrattuna VnA 1107/2015 ulkomelun ohjearvoihin YM:n mallinnusohjeen (2/2014) mukaan ohjearvovertailussa ei huomioida epävarmuutta, kun laskenta tehdään ohjeessa mainituilla parametreja ja käyttäen valmistajan takaamia melupäästöarvoja (declared value tai warranted level). Tällöin melupäästön takuuarvoon on sisällytetty koko laskennan epävarmuus. Tässä mallinnuksessa on käytetty valmistajan takaamaa arvoa.
11 Äänitehotason 106 db mallinnuksessa (Liite 1) päiväajan ohjearvo 45 db ei ylity loma-asuntojen eikä vakituisten asuintalojen osalta. Asuinrakennuksia jää 16 kpl yöajan ohjearvon 40 db ylittävälle melualueelle. Lomarakennusten kohdalla ei ylitetä yöajan ohjearvoa. Optimointimallinnuksessa (Liite 2) päiväajan ohjearvo 45 db ei ylity loma-asuntojen tai vakituisten asuintalojen osalta. Melutaso ei myöskään ylitä yöajan ohjearvoa 40 db yhdenkään lomaasunnon tai asuinrakennuksen osalta. Valtioneuvoston asetuksessa velvoitetaan noudattamaan sisätilojen melun osalta Asumisterveysasetuksessa annettuja sisätilojen melun toimenpiderajoja. Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeen (4/2012) mukaisesti ulkomelun ohjearvoilla pyritään varmistamaan sisämelun osalta suunnitteluohjearvojen täyttyminen. 4.7 Melutasot verrattuna VNp 993/1992 melutason yleisiin ohjearvoihin Tilanteessa, jossa on mallinnettu vain Sibelco Nordic Oy Ab:n louhos, ylittyy VNp 993/1992 mukainen päiväajan ohjearvo 45 db yhden loma-rakennuksen osalta. Yöajan ohjearvo 40 db ylittyy kahden lomarakennuksen osalta. Tuulivoimamelulle on annettu erilliset ulkomelutason ohjearvot, joissa ei huomioida taustamelua. Yleisesti yhteismelutasoista voidaan kuitenkin sanoa, että yhteismallinnuksen tilanteessa, jossa on otettu huomioon louhos ja tuulivoimalat, ylittyy päiväajan ohjearvo 45 db yhden lomarakennuksen osalta. Yöajan ohjearvo 40 db ylittyy neljän lomarakennuksen osalta. 4.8 Tulosten vertailu kaavoitusvaiheen selvitykseen Verrattaessa nyt mallinnettuja tuloksia kaavoitusvaiheessa tehtyyn melumallinnukseen (WSP Finland Oy, Nordanå-Lövböle tuulivoimahankkeen meluselvitys, päivätty ), ovat melutasot ympäristön alistustuvissa kohteissa samaa tasoa noin ±0,5 db tarkkuudella. 4.9 Alueen tuuliolosuhteet ja niiden vaikutukset meluun Tuuliolosuhteet vaikuttavat tuulivoimalaitoksen meluntuottoon. Meluntuotto ei kasva lineaarisesti tuulennopeuden mukana ja äänitehotason voimistuminen pysähtyy tai alkaa laskea yleensä noin 7-11 m/s (10 m korkeudella) tuulennopeudella. Hiljaisemmalla tuulennopeudella voimalaitoksen äänitehotaso saattaa olla merkittävästi maksimiarvoa hiljaisempi. Tuulennopeus vaihtelee päivä- ja yöaikana ja hetkittäinen äänitaso vaihtelee sen mukaisesti. Mallinnuksen tulokset vastaavat keskiäänitasoja tilanteessa, jossa tuulennopeus on koko päivä- tai yöajan erittäin voimakasta. Todellinen päivä- ja yöajan keskiäänitaso laitosten ympärillä riippuu tarkastelujakson tuulisuudesta ja mallinnuksen mukaiset melutasot edustavatkin lähelle äänekkäintä mahdollista tilannetta. Kuva 6. Tuuliruusu Suomen Tuuliatlaksesta Koska alueen vallitseva tuulensuunta on lounaan-luoteen suunnasta, toteutuu mallinnuksen mukainen melutaso todennäköisemmin hankealueen koillis-kaakkoispuolella.
12 Lahdessa 1. päivänä syyskuuta 2015 RAMBOLL FINLAND OY Janne Ristolainen Projektipäällikkö Arttu Ruhanen Suunnittelija
17 LIITE 5, 1/5 Laatija: Arttu Ruhanen, Ramboll Finland Oy Päivämäärä: Hankevastaava: Hankealue: Varsinais-Suomen Energia Oy Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuisto Mallinnusohjelman tiedot Mallinnusohjelma ja versio: SoundPlan 7.3 Laskennan lähtötiedot Laskentaverkko Mallinnusmenetelmä: ISO Laskentakorkeus: Laskentaruudukon koko: 4 metriä 20*20 metriä Sääolosuhteet Suhteellinen kosteus: Lämpötila: 70 % 15 C Maastomalli Maastomallin lähde: Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: Maanmittauslaitoksen maastotietokanta - 2,5 m Hankealueen korkeuserot Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3 km etäisyydellä voimaloista) Kyllä Ei Jos kyllä, mitkä tuulivoimalat: - Maan- ja vedenpinnan absorptio ja heijastukset, käytetyt kertoimet Vesialueet 0 akustisesti kova pinta Maa-alueet 0,4 akustisesti puolikova Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali 0 neutraali - stabiili sääolosuhde Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus Muu Tuulivoimaloiden perustiedot Tuulivoimalan valmistaja: Tyyppi: Sarjanumero: Nordex N117/ Nimellisteho: Napakorkeus: Roottorin halkaisija: 3,0MW 146,5 m 117 m Tornin tyyppi: Putkitorni Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö: Pyörimisnopeus: Muu, mikä: Kyllä Kyllä Ei Ei
18 LIITE 5, 2/5 Akustiset tiedot Melupäästötiedot (tuulennopeus ilmoitettu referenssikorkeudella 10 m maanpinnasta) Standardimoodi Äänitehotaso L WA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 106,0 db Mode 2 Äänitehotaso L WA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 105,0 db Mode 7 Äänitehotaso L WA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 101,5 db Takuuarvo Takuuarvo Takuuarvo Aänitehotaso terssikaistoittain (A-painotettu): Standard 80 L WA, db , Taajuus, Hz 120 Mode L WA, db , Taajuus, Hz
19 LIITE 5, 3/ Mode L WA, db , Taajuus, Hz Melun erityspiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, mikä Kyllä Ei Ei ilmoitettu Kyllä Ei Ei ilmoitettu Kyllä Ei Ei ilmoitettu
20 LIITE 5, 4/5 Pienitaajuisen melun laskenta Lineaariset melutasot (L Leq ) altistuvien kohteiden (rakennusten) ulkopuolella Pienitaajuisen melun laskentamenetelmä: YM:n ohjeen 2/2014 mukainen (DSO 1284 sovellettuna) Normaalimoodi As1 As4 As8 As9 As10 Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db , Lo1 Lo3 Lo5 Lo6 Lo7 Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db , Lo9 Lo10 Lo11 Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db ,
21 LIITE 5, 5/5 Meluvaimennettu (osa voimalaitoksista normaalimoodilla, osa vaimennusmoodilla 2 ja osa vaimennusmoodilla 7) As1 As4 As8 As9 As10 Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db , Lo1 Lo3 Lo5 Lo6 Lo7 Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db , Lo9 Lo10 Lo11 Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db ,
22 Liite 6 Tuulivoimalaitosten koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Tunnus X Y Z N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Taulukossa esitetyissä tuulivoimalaitosten koordinaateissa Z-koordinaatti kertoo maaston korkeuden metreissä merenpinnan yläpuolella tuulivoimalan sijaintipaikalla.
23 Liite 7 Sibelco Nordic Oy Ab:n louhoksen melupäästötiedot (L WA) oktaavikaistoittain Laite 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Pyöräkuormaaja 78,0 88,0 95,0 100,5 103,0 106,0 103,0 99,0 94,0 110,2 Poravaunu 61,0 76,0 90,0 103,0 114,0 116,0 120,0 119,0 113,0 124,3 Esimurskain 73,0 91,0 102,0 107,0 111,0 113,0 111,0 105,0 99,0 117,5 Jälkimurskain 37,6 65,8 84,9 100,4 110,8 116,0 117,2 113,0 101,9 121,0 L WA (db)
Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOIMA- HANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS
Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.11.2018 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOIMA- HANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOIMAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Päivämäärä
SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET MELUMALLINNUS. Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Element Power/Kangastuuli Oy
Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.10.2015 Viite 1510015514-010 SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET MELUMALLINNUS SIIKAJOEN
MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä
Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.11.2017 Viite 1510017196 PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI MELUMALLINNUS TUULIVOIMAPUISTO, UTAJÄRVI MELUMALLINNUS
MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 15.6.
Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.6.2018 Viite 1510017196-009 PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI MELUMALLINNUS TUULIVOIMAPUISTO, UTAJÄRVI MELUMALLINNUS
RAAHEN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA TUULIVOIMALOIDEN MELUMAL- LINNUS
evastaanottaja Raahen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.12.2017 Viite 1510030498-004 RAAHEN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA TUULIVOIMALOIDEN MELUMAL- LINNUS RAAHEN ETELÄISEN RANTA-ALUEEN
KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, OSA 1, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS
Vastaanottaja Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 6.10.2017 Viite 1510014630 008 KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, OSA 1, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS MELUMALLINNUS 1 Päivämäärä 6.10.2017
RIBÄCKENIN TUULIVOIMA- PUISTO MELUMALLINNUS
Vastaanottaja OX2 Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.1.2018 Viite 1510039106-002 RIBÄCKENIN TUULIVOIMA- PUISTO MELUMALLINNUS RIBÄCKENIN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Päivämäärä 31.1.2018 Laatija Arttu
PUSKAKORVENKALLION TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS
Vastaanottaja Puskakorven Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.11.2018 Viite 1529105 PUSKAKORVENKALLION TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS PUSKAKORVENKALLION TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä
Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus
wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus Katri Backman wpd Finland Oy 25.10.2017 Johdanto Wpd