Source: http://docplayer.fi/329916-Sahkotyoturvallisuusmaaraykset.html
Timestamp: 2016-12-11 06:57:12+00:00
Document Index: 26212309

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

⭐Sähkötyöturvallisuusmääräykset
Download "Sähkötyöturvallisuusmääräykset"
1 Sähköturvallisuus 2000 /2011 määräykset Alkuperäiset sähkötyöturvallisuusmääräykset on esitetty Sähkötarkastuskeskuksen julkaisussa A5 vuodelta Uusimmat määräykset on julkaistu toukokuussa 1999 standardina SFS 6002, joka pohjautuu standardiin EN Tämä kirjoitus on vain tiivistelmä ja referaatti määräysten keskeisistä asioista ajatellen myös erityisesti työskentelyä sähköalan laboratorioissa ja muissa työtiloissa. Edeltävät määräykset A5-93 ovat hyvänä pohjana uusille määräyksille, koska lain henki on säilynyt kutakuinkin samana. Sitä paitsi kansalliseen standardiin SFS 6002 on otettu monia kohtia vanhoista määräyksistä tarkalleen tai lähes samansisältöisinä kansallisina lisävaatimuksina ja opastavina tietoina. Seuraavassa esitettävien asioiden käsittelyjärjestys ei noudata standardin juoksevaa numerointia eikä ilmoita myöskään asioiden tärkeysjärjestystä. 1 Soveltamisala Tätä standardia sovelletaan sähkölaitteistojen käyttöön ja laitteistossa (tai sen läheisyydessä) työskentelyyn kaikilla jännitealueilla: Pienoisjännite (ELV = Extra Low Voltage) on jännite, joka johtimien välillä tai johtimen ja maan välillä ei normaalisti ylitä 50 V vaihtojännitteellä (AC) tai 120 V sykkeettömällä tasajännitteellä (DC). Pienjännite (LV) ei normaalisti ylitä 1000 V AC tai 1500 V DC. Suurjännite (HV) normaalisti ylittää 1000 V AC tai 1500 V DC. 2 Valvonta ja vastuut Yleisesti määräyksissä korostetaan sähkölaitteestoon kohdistuvan työn tekijältä ja / tai valvojalta vaadittavaa ammattitaitoa. Kussakin työkohteessa on tiedettävä vaarallisten jännitteisten osien sijainti, vaaran laatu ja vaadittavat turvallisuustoimenpiteet. Yleisiä vaatimuksia työturvallisuudesta ja henkilöiden vastuista on on annettu työturvallisuuslaissa (299/1958), työsopimuslaissa (320/1974), valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta (629/1994), sähköturvallisuuslaissa (410/1996) ja asetuksessa (498/1996) sekä KTM:n päätöksessä sähköalan töistä (516/1996). Henkilöstö Kaikkien henkilöiden, jotka osallistuvat työhön sähkölaitteistossa tai sen läheisyydessä, on oltava opastettuja työtä koskeviin säännöksiin, vaatimuksiin ja ohjeisiin. Näitä on myös noudatettava ja tarvittaessa kerrattava. Vastaavan henkilön on opastettava myös vaaroista, joita ei normaalisti pysty havaitsemaan.2 2 Työtä, johon tarvitaan sähköisen vaaran tai vammojen välttämiseksi teknistä tietoa tai kokemusta, saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö, tai työ on tehtävä valvottuna. Ammattitaitoinen henkilö pystyy soveltuvan koulutuksen ja kokemuksen perusteella välttämään sähkön aiheuttamat vaarat. Opastetun henkilön ovat ammattitaitoiset henkilöt opastaneet välttämään vaarat. Maallikko ei ole ammattitaitoinen eikä opastettu. Yleisesti voidaan sanoa, että työaikaisesta sähköturvallisuudesta on varmistauduttava aina riippumatta työntekijän ammattitaidosta valvonnan tehokkuusvaatimus riippuu työn laadusta ja tapaturmariskistä valvonnan järjestäminen kuuluu työturvallisuuslain 9 :n mukaisesti työnantajalle Standardin kansallisen lisävaatimuksen mukaan työnantajan tulee järjestää työntekijöille työturvallisuuskoulutusta ja tehtäväkohtaista opastusta. Lisäksi on sopivalla tavalla varmistauduttava, että määräykset ja ohjeet on ymmärretty. Organisaatio Jokaisella sähkölaitteistolla pitää olla sähkölaitteiston käytöstä vastaava henkilö. Vastuu sähkölaitteiston käytöstä kuuluu laitteiston haltijalle. KTM:n päätöksessä (516/1996) määritellään milloin laitteiston haltijan on nimettävä käyttötöitä varten ns. käytön johtaja. Jos käytön johtajaa ei ole (ei vaadita), suositellaan sovittavaksi, että työstä vastaava tai työtä suorittava henkilö toimii myös kyseisenä käytöstä vastaavana henkilönä. Maallikoiden pääsy vaarallisiin paikkoihin on estettävä. Käytöstä vastaava henkilö on vastuussa tilojen lukinnasta ja valvontamenettelyistä. Sähkötyöturvallisuuden valvonnasta yleisesti vastaa KTMp 516/1996:n mukainen sähkötöiden johtaja. Töissä, jotka suoritetaan sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä, tulee olla riittävä määrä ensiapukoulutettuja henkilöitä, jotka osaavat antaa ensiapua sähkötöissä ja palovammojen hoidossa. Suositellaan, että työpaikoilla on olosuhteisiin nähden sopivasti ensiapuohjeita ja -tauluja sekä työntekijöille annetaan opasvihkosia tai turvallisuusohjeita. Kaikille sähkötöihin osallistuville henkilöille suositellaan annettavaksi riittävä ensiapukoulutus (kansallinen lisäys standardiin). Työntekijällä tulee olla mahdollisuus turvallisuussyistä kieltäytyä työstä tai työohjeen noudattamisesta (mainitaan myös työturvallisuuslain 9 :ssä). Varoituskilvet Työn tai käytön aikana esiintyvistä vaaroista on varoitettava kilvillä. Kilpien pitää täyttää olemassa olevien standardien vaatimukset.3 3 Sähkölaboratoriotyöt (ei sisälly kyseiseen standardiin) Yhteenvetona edellisistä sähkölaboratoriotöiden kannalta ajateltuna: laboratorion turvallisuudesta vastaa lähinnä laboratorion johtaja tai esimies laboratoriotöiden valvojalla on oltava riittävä ammattitaito sähköalalla opiskelijoilta ei edellytetä ammattitaitoa tarvittaessa opastus työkytkentöjen turvallisuudesta vastaa lähinnä työn valvoja (yleensä opettaja) ennen varsinaisia laboratoriotöitä pidetään turvallisuuskurssi, johon kuuluva koe on suoritettava hyväksytysti 3 Käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset (eli käyttötyöt) Määrättyjen käyttötöiden eli ns. käyttötoimenpiteiden ja toiminnan tarkistusten suorittaminen jännitteisessä laitteistossa ei vaadi tekijältä erityistä jännitetyökoulutusta. Tällöin edellytyk-senä on, että joko laitteen käyttäminen on "täysin" vaaratonta (yksinkertaista) tai saadaan vaarattomaksi käyttämällä turvallisia työkaluja ja varusteita sekä suorittamalla tarvittaessa muita turvallisuustoimenpiteitä. Käyttötoimenpiteiden jaottelu: 1. Mahdollisimman pienellä riskillä tehtävät: muutetaan laitteiston sähköistä tilaa, käytetään laitetta, kytketään, erotetaan, käynnistetään tai pysäytetään laite. 2. Laitteiston kytkentä tai erottaminen työskentelyä varten. Käyttötoimenpiteet voidaan suorittaa paikallisesti tai kauko-ohjauksella. Käyttötoimenpiteet saa tehtävään opastettu henkilö yleensä tehdä yksin. Edes tällaista opastusta ei vaadita, jos laitteen käyttäminen on luonnostaan vaaratonta käyttäjälle ja ympäristölle. Täten maallikolle sallittuja käyttötoimenpiteitä ovat esim. käyttökytkimen ohjaus, johdonsuojakatkaisijan ja vikavirtasuojakytkimen palautus toimintakuntoon laukeamisen jälkeen kosketussuojatussa laitteistossa. Jos esim. pienjännitelaitteistossa olevan releen kuittaaminen tehdään osittain kosketussuojatuissa rakenteissa, vaaditaan tehtävään opastettu henkilö. Jos taas rakenne on kosketussuojaamaton (ilmeinen tapaturmanvaara!), vaaditaan ammattitaitoinen henkilö. Lopullisena vaatimuksena kaikissa tapauksissa voidaan yleensä pitää sitä, että henkilö osaa tehdä käyttötoimenpiteet riittävän turvallisesti. Toiminnan tarkistuksiin luetaan kyseisessä standardissa mittaukset, testaukset ja tarkastukset. Mittausten tai testausten suorittajien tulee olla ammattitaitoisia tai opastettuja henkilöitä. Maallikot saavat tehdä mittauksia tai testauksia vain ammattitaitoisen henkilön valvonnassa.4 4 Kansallinen lisävaatimus: Kosketussuojaamattomissa kohteissa siirrettävällä mittarilla (ja/tai siirrettävät mittausjohtimet) saa mittaukset suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Testauksella tarkoitetaan toimintoja, joilla tarkistetaan laitteiston toimintaa tai sen (sähköistä, termistä tai mekaanista) kuntoa. Se voi olla myös virtapiirin toiminnan koestusta. Sähkölaitteiston tarkastuksen tarkoitus on varmistaa soveltuvien standardien vaatimusten täyttyminen ja/tai varmistaa laitteiston normaali toiminta. Tarkastus voi sisältää silmämääräisen tarkastuksen, mittauksen ja/tai testauksen. KTM:n päätöksessä 517/1996 on esitetty suomalaiset sähkölaitteistojen tarkastusta koskevat vaatimukset. Sähkölaboratoriotöissä (SFS 6002 ei käsittele) saa tehdä vain vaarattomia käyttötoimenpiteitä ja mittauksia, kuten katkaisijan (kytkinlaitteen) ohjaus (esim. I / 0) sähkölaitteen asettelun muutos (esim. säätövastus, säätömuuntaja) lämpöreleen tai vastaavan kojeen "kuittaus" painonapista tai vivusta tulppasulakkeen vaihto työpaikkakeskuksesta (jännitteisenä, mutta ei virrallisena!); ei ole stand. muk. varsinainen käyttötoimenpide 4 Työskentely jännitteettömänä Nämä määräykset koskevat työskentelyä työkohteessa, joka tehdään jännitteettömäksi työn ajaksi tai joka on uusi jännitteetön kytkentä (tai verkko). Seuraavassa esitetään lyhyesti toimenpiteet, jotka yleensä on tehtävä ennen kuin voidaan suorittaa toimenpiteitä jännitteettömässä verkon osassa. 1. Työkohde (laitteisto) on täydellisesti erotettava käyttöjännitteestä. Erottaminen voidaan tehdä erottimella tai erotuskytkimellä, jonka toimiminen voidaan luotettavasti todeta, poistamalla sulakkeet tai muulla luotettavalla tavalla. 2. Jännitteen kytkeminen työkohteeseen työn jatkuessa on estettävä. Jännitteen kytkeminen voidaan estää esimerkiksi lukitsemalla erotuslaite tai sen ohjaus auki-asentoon. Lukitseminen voi myös koskea laitteen tai ohjaimen sijaintitilaa. Lisäksi vaaditaan tarkoituksenmukainen kieltokilpi. 3. On varmistauduttava, että jännitettä ei ole työkohteessa. Jännitteettömyys voidaan todeta määräysten mukaisella jännitteenkoettimella tai yleismittarilla tai muulla yhtä luotettavalla tavalla. 4. Käyttöjännitteestä erotettu laitoksen osa on yleensä työmaadoitettava työn ajaksi.5 5 Työmaadoittamisella tarkoitetaan virtapiirin kaikkien johtimien yhdistämistä maahan ja toisiinsa työn ajaksi.työmaadoitus estää vaaratilanteet, jos piiriin jostakin syystä tulee jännite (erehdyksessä kytketty, eristyksen pettäminen tms.). Se poistaa myös sähkö- tai magneettikenttien synnyttämät jännitteet työkohteessa. Suurjännitelaitteistoissa työmaadoitus on aina pakollinen varotoimi. Pienjännitelaitteistoissa tulee työmaadoitus suorittaa avojohdoilla ja yli 1000 A jakokeskuksilla. Pienoisjännitteillä (ELV) ei työmaadoitusta tarvitse tehdä, ellei laitteiston oikosulkuvirta ole suuri (yleensä ei ole). Työmaadoittaminen on tehtävä joko kiinteästi asennetulla maadoituserottimella tai siirrettävällä työmaadoitusvälineellä. 5. Työalueen läheisyydessä mahdollisesti olevilta jännitteisiltä osilta on suojauduttava (sopivin menetelmin). 6. Ennen aloittamisluvan antamista on valvovan henkilön varmistettava, että em. turvallisuustoimenpiteet on suoritettu ja työn voi muutenkin vaaratta tehdä. Kytkentä jännitteiseksi työn jälkeen Ennen jännitteen kytkemistä takaisin on töistä vastaavan henkilön varmistettava, että työt on lopetettu eikä kytkemisestä aiheudu vaaraa. Jännitteen kytkemisen edellytyksenä on luotettava ilmoitus tai henkilökohtainen varmistaminen. Luotettava ilmoitus voi olla henkilökohtainen tai kirjallinen ilmoitus tai puhelimitse tai radioteitse lähetetty ilmoitus. Jännitteen kytkeminen ei saa perustua pelkästään ennalta sovittuun ajankohtaan. Työskentely sähkölaboratoriossa (SFS 6002 ei käsittele) Yhteenvetona edellisten soveltaminen sähkölaboratoriotöihin (kytkennän muuttaminen ja purkaminen): työkytkentä on erotettava käyttöjännitteestä (työkeskuksen kytkin avataan = asento "0") ennen kytkennän purkamista ja muuttamista on pyydettävä valvojalta lupa purkaminen aloitetaan syöttöpuolen (keskus) johtimista rakennetun kytkennän tulee aina olla valvojan hyväksymä ennen jännitteen kytkemistä (kytkin asentoon "I") 5 Työskentely jännitteisenä olevassa laitteistossa (Jännitetyö) Määräykset koskevat sähkötyötä, joka kohdistuu paljaaseen jännitteisenä olevaan osaan tai jota tehdessään työntekijä voi itse työssä tarvittavien työkalujen, varusteiden tai laitteiden välityksellä ulottua jännitetyöalueelle. Jännitetyöalueen ulkoraja on määritelty taulukoissa.6 6 Jännitetyössä pitää käyttää suojausta, jolla estetään sähköisku ja oikosulku. Kaikki ympäristön potentiaalierot on otettava huomioon. Jännitetyötä pien- ja suurjännitelaitteistossa saa tehdä vain jännitetyökoulutuksen (teoria + harjoittelu) saanut ammattitaitoinen henkilö. Työkalujen, laitteiden ja välineiden pitää olla selkeästi tunnistettavia jännitetyövälineitä. Lisäksi on käytettävä suojavaatteita ja muita työn vaatimia henkilösuojia. Pienoisjännitelaitteistoissa (ELV) työskentelylle ei aseteta edellä mainittuja vaatimuksia. Edellä mainituista seuraa: sähkölaboratoriossa työkytkentää ei saa muuttaa, kun piirissä on jännite! 6 Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä Työskentely yli 50 V AC tai 120 V DC jännitteisten osien läheisyydessä on mahdollista vasta, kun on varmistettu, että jännitteisiin osiin ei voida koskea eikä joutua jännitetyöalueelle. Määräyksissä on taulukoitu eri jännitetasoilla paljaan jännitteisen osan ns. lähialue, joka sijaitsee jännitetyöalueen (ks. kohta 4) ulkopuolella. Lähialueen ulkopuolella työskentely voidaan katsoa vaarattomaksi. Jännitteisistä osista aiheutuva vaara voidaan torjua suojuksilla, esteillä, koteloilla tai eristävillä päällyksillä. Nämä suojavälineet on kiinnitettävä työn ajaksi. Jos edellistä suojaaustapaa ei voida käyttää, turvallisuus on taattava riittävällä työskentelyetäisyydellä. Mikäli ei voida olla aivan varmoja, että työskentelyalue pysyy koko työn ajan lähialueella (tai etäämmällä), on jännitteet katkaistava tai vaihtoehtoisesti työ voidaan tehdä jännitetyönä kohdan 4 mukaisesti (kaikissa tapauksissa ei kuitenkaan luvallista). Kun em.vaatimukset on täytetty, ammattitaitoiset tai opastetut henkilöt voivat työskennellä jännitteisten osien läheisyydessä, mutta maallikot vain valvonnan alaisena. 7 Kunnossapitokäytännöt Sähkölaitteiston kunnossapito voi koostua "ennakoivasta kunnossapidosta" tai "korjaavasta kunnossapidosta". Laitteiston käytöstä vastaavan henkilön pitää hyväksyä kaikki kunnossapitotoimenpiteet. Samankaltaisina toistuvat työrutiinit voidaan määritellä myös pysyväismääräyksellä. Työtä suorittavien henkilöiden pitää olla riittävästi opastettuja tai ammattitaitoisia. Opastetulle henkilölle vaaditaan kuitenkin yleensä ammattihenkilö valvomaan. Sulakkeiden vaihto Sulaketyypit: tulppasulake (kierrettävä varokekansi) ja kahvasulake (kiinnitetään vaihtokahvaan tai varokekytkimen kääntyvään kanteen).7 7 "Sulakkeiden vaihto pitää suorittaa jännitteettömänä (on luonnollisesti silloin myös virraton) ellei ole sellaista menettelyä, jonka mukaisesti vaihto voidaan suorittaa jännitteisenä." Sulakkeen vaihto pitää yleensä suorittaa virrattomana eli kuorma kytkettynä irti. On syytä huomata, että sulake voi tällöin olla kuitenkin jännitteinen. Enintään 25 A tulppasulake voidaan vaihtaa virrallisena, jos virtapiirin tekeminen virrattomaksi tuottaa kohtuutonta haittaa. Kahvasulake voidaan vaihtaa virrallisena (koskee vain joitakin hyvin vanhoja laitoksia), jos virrattomaksi tekeminen aiheuttaa suurta haittaa sähkönjakelulle, ja vaihdon suorittaa sähköalan ammattilainen, jolla on määräysten mukainen suojavarustus työhön on työstä vastaavan henkilön tapauskohtainen tai pysyväisluonteinen lupa. Maallikko saa vaihtaa sulakkeen, kun siitä ei aiheudu mainittavaa vaaraa kenellekään (esim. tulppasulakkeen vaihto, kun rakenteet ovat kosketussuojattuja ja piirissä ei ole sähkömagneettisia kytkimiä, kontaktoreita). Opastettu henkilö saa vaihtaa sulakkeen, kun riskejä ei ole tai ne on helposti hallittavissa (esim. kahvasulakkeen vaihto jännitteettömänä, tai jännitteisenä hyvin suojatussa rakenteessa). Muissa eli vaarallisemmissa tapauksissa sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö (esim. aina suurjänniteverkoissa). Lamppujen ja tarvikkeiden vaihto Lamppujen ja ulosvedettävien tarvikkeiden (kuten sytyttimien) vaihto pitää tehdä tarvittaessa jännitteettömänä (esim. suuritehoisissa valaisimissa ja räjähdysvaarallisten tilojen asennuksissa). Pienjänniteasennuksissa maallikkokin voi tehdä nämä vaihdot jännitteisenä, jos laitteet ovat kosketussuojattuja LOPPUHUOMAUTUS: standardia on muutettu jonkin verran vuoden 2005 uudistetussa versiossa, mutta pääpiirteissään asiat on kuten edellä on kerrottu. Mm. jännitteettömyyden toteamisen ja etukäteissuunnittelun tärkeyttä on korostettu (kappale 4). Myös jännitetöiden ohjeistusta on täsmennetty (kappale 5). Erityisesti standardin valmistelijat ovat halunneet korostaa oikein tehdyn jännitetyön turvallisuutta verrattuna ilman koulutusta ja suojavälineitä tehtyyn työhön jännitteisenä. Samankaltaiset tiedostot
SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen. Lisätiedot BL10A3000 Sähköturvallisuus
BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 11: Sähkötyöturvallisuus 19.2.2013 Tero Kaipia 1 Sähkötyöturvallisuus Standardin SFS 6002 mukaisesti Standardi sisältää kansainvälisen EN-standardin EN 50110-1:2004, Lisätiedot Vastuu sähköalan töissä
1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta Lisätiedot Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 uudistuu mikä muuttuu? 2015 SÄHKÖINFO OY
Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 uudistuu mikä muuttuu? 2015 SÄHKÖINFO OY SFS 6002, 3. painoksen valmistelu 1. painos vuonna 1999 (EN 50110-1:1996) 2. p. vuonna 2005 (EN 50110-1:2004) 3. p. valmistelu Lisätiedot Sähköturvallisuuden oma-arviointi
Sähköturvallisuuden oma-arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa kaikkien sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista. Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun Lisätiedot SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmas painos. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi
SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmas painos Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus EN-standardin sisältö pitää ottaa sellaisenaan SFS 6002:ssa kansalliset vaatimukset on sisällytetty Lisätiedot SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI
OPAS SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille Sähköturvallisuuden arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista. Lisätiedot SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN
LIITE 5. SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN Maallikolle annettava opastus ennen sähkölaboratoriotiloihin pääsyä Käyttäytyminen Ohjeiden noudattaminen Laitteisiin, kytkimiin yms. koskeminen Lisätiedot SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:
Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt Lisätiedot Sähkötyöturvallisuuskoulutus
Sähkötyöturvallisuuskoulutus Kaikille sähköalan töitä tekeville, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus Lisätiedot Jännitetyökurssi SFS 6002 2.painos 6.3 ja Liite Y Ammattitaito Asenne Huolellisuus
Martti Hallamäki Sivu 1/40 15.10.2012 Jännitetyökurssi SFS 6002 2.painos 6.3 ja Liite Y Ammattitaito Asenne Huolellisuus Nimi: Martti Hallamäki Sivu 2/40 15.10.2012 Jännitetyöt Tämä moniste pohjautuu aiempiin Lisätiedot Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011
Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille Lisätiedot Radioamatöörikurssi 2013
Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla Lisätiedot Sähköturvallisuuden oma-arviointi
opas Sähköturvallisuuden oma-arviointi Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille 1 Arvioijan nimi: Yritys / työmaa: Päivämäärä: sähkötöiden johtajan tehtävät ja vastuut Uusien työntekijöiden perehdyttäminen Lisätiedot Jännitetyöt SFS 6002 2.painos mukaan
Martti Hallamäki Sivu 1/14 15.8.2013 Jännitetyöt SFS 6002 2.painos mukaan Yleistä Jännitetyö Jännitetyöllä tarkoitetaan työtä, jossa työn tekijä tarkoituksellisesti ja ennalta suunnitellusti koskettaa Lisätiedot 1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3
1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3 3 SÄHKÖRATAMÄÄRÄYKSIÄ... 4 3.1 Jännitteiset rakenteet... 4 3.2 Työskentelyalue... 4 3.3 Sähköturvallisuuden Lisätiedot Ehdotus SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 3. painos. Esipuhe 3. Johdanto 4. 1 Soveltamisala 4. 2 Velvoittavat viittaukset 5.
Sähkötyöturvallisuus 3. painos SESKO SK 78 Sähkötyöturvallisuus 2014-09-10 1(62) SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus Esipuhe 3 Johdanto 4 1 Soveltamisala 4 2 Velvoittavat viittaukset 5 3 Määritelmät 6 3.1 Yleistä Lisätiedot JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09
JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee Lisätiedot Lausuntolomake Pvm: 28.11.2014 Standardiehdotus: SFS 6002 (2015)
Lausuntolomake Pvm: 8..04 Standardiehdotus: SFS 600 (05) 7) 3.) taulukko ) Esipuhe Tälle ei ole varsinaista kiirettä, koska ollaan jo nyt myöhässä Perusteellisesta valmistelusta huolimatta tätä ei pitäisi Lisätiedot Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan
Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! 2 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötapaturmien Lisätiedot Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 25.11.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. Lisätiedot Työturvallisuusohje STO 2/2009
Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki Lisätiedot JÄNNITETYÖN MUISTILISTA
Martti Hallamäki Sivu 1/12 Päivitetty 1.9.2010 JÄNNITETYÖN MUISTILISTA 1. Onko jännitetyön teko tarpeen ja onko se luvallista. (Riskinarviointi) 2. Varmistu ettei laitteiston rakenne aiheuta rajoituksia Lisätiedot Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite
VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 Lisätiedot Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)
Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Kysymykset ja vastaukset, syksy 2013 Tiedoston rakenne ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. Tekijänoikeudellinen huomautus Lisätiedot Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)
2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... Lisätiedot Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä
Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Tämän päätöksen tarkoituksena on luoda Yhtiö Oy:n sähköverkossa toteutettaville jännitetöille turvallinen toimintaympäristö, määritellä Yhtiö Oy:n sähköverkossa Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 4686/06/2006 Sähköradan vaihteenlämmitysmuuntajan suurjännitesulakkeen vaihtotyössä tapahtunut kuolemaan johtanut sähkötapaturma Keravalla Tutkijaryhmä: Asko Saarela Sakari Lisätiedot Uusi sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002
Jarkko Tiiro Uusi sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Ajoneuvotekniikka Insinöörityö 14.10.201 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jarkko Tiiro Uusi Lisätiedot YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015
YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä Lisätiedot Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3
Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Kysymykset ja vastaukset, syksy 2012 Tiedoston rakenne ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. Jälkikäteen tullut muutos arvosteluun Lisätiedot Sähköturvallisuustutkinto01,020ja03!
Sähköturvallisuustutkinto01,020ja03! Kysymykset(ja(vastaukset,(kevät(2013( Tiedoston)rakenne) ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. irheet) STT2: Tehtävässä 11 Lisätiedot Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg
Sähköturvallisuus pelastustöissä Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg 2 "Pelastustyön turvallisuus sähköverkossa" ohje- ja koulutusmateriaali pelastuslaitoksille Tavoitteet: saada yhtenäiset Lisätiedot SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA
SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA Tämä ohjeistus on tehty vuoden 2008 alusta voimaan tulleen uuden SFS6000 sähköturvallisuusstandardin mukaisesti Mukana otteita sähkötyöturvallisuusstandardista Lisätiedot SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA
SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA Tämä ohjeistus on tehty vuoden 2008 alusta voimaan tulleen uuden SFS6000 sähköturvallisuusstandardin mukaisesti Ohjeistus on päivitetty Tammikuussa 2013 Lisätiedot ESD- seminaari. Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 3.11.2006 JYH
ESD- seminaari Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 1 Tarkoitus Suojamaadoitus ja potentiaalintasaus: pyritään hallitsemaan staattisen sähkön, sähkölaiteen eristysvian, Lisätiedot SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA
SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan Lisätiedot Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY SÄHKÖLINJAT TUNNISTAMINEN Suurjännite 110 400 kv. OESJ:llä omaa 110 kv:n alueverkkoa Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä
OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten Lisätiedot Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014
Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus Lisätiedot Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot
Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot 1. Yleistä Työskentely sähköjohtojen ja -kaapeleiden parissa ja läheisyydessä on tavanomaista rakennustyömaalla. Työssä on tunnistettava, että ilma- ja maajohdot aiheuttavat Lisätiedot SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA
1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus Lisätiedot Jännitetyöt on oppilaitoksen laboratoriossa ehdottomasti kielletty. Kaikki laboratorion kytkentä- ja muutostyöt tehdään jännitteettöminä.
TECHNOBOTHNIA LABORATORION SÄHKÖVOIMA- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN (EP), ELEKTRONIIKKA- TIETOTEKNIIKAN (EC) SEKÄ ROBOTTILABORATORIOIDEN YLEISET TYÖSKENTELY- JA TURVALLISUUSOHJEET 4.2 TYÖTURVALLISUUDESTA 4.2.1 Lisätiedot Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden Lisätiedot VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS
V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat Lisätiedot OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä
OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset. Lisätiedot SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT
Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä Lisätiedot Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy
Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Kunnossapitopalvelusopimus - Kunnossapitosopimus on yleissopimus, jonka mukaisin ehdoin toimittaja sitoutuu tilaajan Lisätiedot Taitaja 2013, Mekatroniikka Turvalaitteet
Taitaja 2013, Mekatroniikka Turvalaitteet Versio Tekijä Tarkastaja 1.0 PR 30.01.2013 1.1 AK 4.2.2013 1.2 PR 28.2.2013 1.3 AK 1.3.2013 Tulostettu: 2.5.2013 22:28 1(7) SÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 3 1.1. Lisätiedot Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä Lisätiedot Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3
Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Vanhat kysymykset Syksy 2009 Kevät 2012 Tekijänoikeudellinen huomautus Sähköturvallisuustutkintojen kysymys- ja vastaussarjat - eivät ylitä teoskynnystä, joten tekijänoikeuslainsäädäntö Lisätiedot Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015
Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Jo kolmas tulipalo KYSissä, joka on saanut alkunsa valosäätimestä (tällä kertaa painikesäädin, aiemmin kierrettävä säädin)! Hyvää tässä tapauksessa oli: Paloilmoitin Palokatkot Lisätiedot Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi
Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille. Lisätiedot PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus
Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Sisällys Projektien tausta Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa Lisätiedot Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset
SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS Lisätiedot VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS
V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat Lisätiedot 1 Hallamäki Oy Martti Hallamäki 17.8.2013
1 MARTIN TEESIT Olen vuosien varrella kirjoitellut Martin teesejä alkaen KTMP 1149 sisällön erittelystä eli mitä eri 29 suomeksi tarkoittavat. Niihin ei enää kannata palata, pikemminkin pitäisi koko KTMp Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3634/06/2004 Sähköasentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksella Tutkijaryhmä: Valto Ottovainen Björn Johansson 2(21) Lisätiedot 3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake
30 YLIVIRTASUOJAT 85 mm Al,5 mm PK RK Kiinteistömuuntaja 0 / 0, kv I k = 00 A I k = 0 000 A I k = 00 A Suojaerotusmuuntaja 30 / 30 V I k = 50 A Oppilaitoksen sähköverkon oikosulkuvirtoja Oikosulkusuojana Lisätiedot Small craft - Electric Propulsion Systems
Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa Lisätiedot KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40
KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua. Lisätiedot TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin Lisätiedot OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:
OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi: Lisätiedot KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0
KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta Lisätiedot SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT
Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen Lisätiedot SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN TULKINTAKYSYMYKSIÄ
SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN TULKINTAKYSYMYKSIÄ SUOSITUS 13/2013 PISTORASIAN ASENNUS SAMAAN TILAAN BIDEE SUIHKUN KANSSA Kysymys: Onko bidee (bidé) -suihkulla vaikutusta pistorasian asennuskohtaan? 2 SUOSITUS Lisätiedot TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA
TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja: Lisätiedot 1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ
1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN Lisätiedot Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013
1 (6) Viestintävirasto 2 A/2013 M Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä Lisätiedot KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point
KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO Lisätiedot OAMK:n opinto-oppaassa
Sähköturvallisuuden perusteet T172103 Pekka Rantala Syksy 2014 OAMK:n opinto-oppaassa Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa sähkön vaaratekijät ja osaa suojautua niiltä. Opiskelija tuntee yleiseen sähköturvallisuuteen Lisätiedot 1/5. --- 130,00 /hlö/koulutus --- Kyllä --- --- Kyllä --- Kyllä --- --- --- 89,00 /hlö/koulutus
1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H038-14 / Dnro HEL 2014-005339 / Palmian kiinteistöpalvelujen erikseen tilattavien koulutuspalvelujen hankinta (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: Lisätiedot Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä
Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa Lisätiedot Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä
Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous Lisätiedot Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus
2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS... Lisätiedot III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere
III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Lisätiedot Ohjeet koneelliseen oksintaan sekä puun poistoon sähkölinjalta 23.12.2011
Ohjeet koneelliseen oksintaan sekä puun poistoon sähkölinjalta 23.12.2011 ST-poolin rahoittama MaRa hanke selvitti koneellisen oksinnan ja linjalle kaatuneen puun poiston sähköturvallisuusriskit. Selvitystyön Lisätiedot Joona Viitasalo. Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana
Joona Viitasalo Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 8.9.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Joona Viitasalo Lisätiedot Ohjeet koneelliseen oksintaan sekä puun poistoon sähkölinjalta 23.12.2011
Ohjeet koneelliseen oksintaan sekä puun poistoon sähkölinjalta 23.12.2011 ST-poolin rahoittama MaRa hanke selvitti koneellisen oksinnan ja linjalle kaatuneen puun poiston sähköturvallisuusriskit. Selvitystyön Lisätiedot Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä
1 (5) Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä joulukuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren Lisätiedot Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa
Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013 Lisätiedot Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Neliöpoikkileikkauksinen opastinmasto 28.7.2014 Dnro 3596/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus
2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINMASTON KÄYTTÖTURVALLISUUS... 5 Lisätiedot Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.
Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2003 Varasyötön kytkeminen ja suojaus (21.11.2003) Erään Lisätiedot Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa
Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Lisätiedot Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10)
Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja Lisätiedot ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi
ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten Lisätiedot Esitämme valtakunnallisen, sähköisesti internetissä ylläpidettävän sähkölaitteistorekisterin perustamista.
LAUSUNTO Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto Kirjaamo@tem.fi Lausunto ehdotuksesta TEM/1808/03.01.01/2015 Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakia ja siihen liittyviä Lisätiedot PUITESOPIMUKSEN LIITE (luonnos) 4.6.2013 1 (7) VARALLAOLO- JA KÄYTTÖTOIMINTASOPIMUS 1. YLEISTÄ
VARALLAOLO- JA KÄYTTÖTOIMINTASOPIMUS 1. YLEISTÄ Tällä sopimuksella sovitaan palvelusta, jossa Tilaaja tilaa vianhoitopalvelun Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitokselta. Toimialueena on Kuopion Energia Liikelaitoksen Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3 Lisätiedot SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET
SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. Lisätiedot SÄHKÖTURVALLISUUS. Turun AMK Sähköstatiikka ja magnetismi NTIETS12 Jussi Hurri Syksy 2013
SÄHKÖTURVALLISUUS Turun AMK Sähköstatiikka ja magnetismi NTIETS12 Jussi Hurri Syksy 2013 1 Sisältö 1) Sähköturvallisuus Suomessa 2) Sähköverkon rakenne 3) Sähkövirran vaikutukset 4) Sähkölaitteiden suojausluokat Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute