Source: http://docplayer.fr/66654099-Tours-aerorefrigerantes-rubrique-2921-revision-de-la-nomenclature-et-des-arretes-ministeriels.html
Timestamp: 2019-01-22 23:33:46+00:00
Document Index: 128355944

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Tours aéroréfrigérantes: rubrique 2921 Révision de la nomenclature et des arrêtés ministériels - PDF
Tours aéroréfrigérantes: rubrique 2921 Révision de la nomenclature et des arrêtés ministériels
Download "Tours aéroréfrigérantes: rubrique 2921 Révision de la nomenclature et des arrêtés ministériels"
Jean-Christophe Sergerie
1 Tours aéroréfrigérantes: rubrique 2921 Révision de la nomenclature et des arrêtés ministériels Journée d information 13 février 2015 Nathalie BOURJAC, Inspecteur ICPE DEAL Guadeloupe Page 1
2 SOMMAIRE Contexte Modification de la rubrique 2921 de la nomenclature ICPE Arrêtés ministériels du 14 décembre 2013 GIDAF Page 2
3 CONTEXTE Page 3
4 CONTEXTE Pourquoi réviser la rubrique 2921, créée en 2004? Mise en place des régimes E et DC Évolution des technologies et ambiguïté sur le périmètre de la réglementation Évolution des connaissances sur les modalités de gestion du risque légionelles Retour d'expérience sur les limites des arrêtés précédents (insuffisance de prise en compte des impacts environnementaux notamment) et les difficultés de mise en œuvre sur le terrain Gestion du risque adaptée à l installation et renforcement de la responsabilité des exploitants sur la gestion du risque Page 4
5 MODIFICATION DE LA RUBRIQUE 2921 DE LA NOMENCLATURE ICPE Page 5
6 MODIFICATION DE LA RUBRIQUE 2921 DE LA NOMENCLATURE ICPE AVANT (décret du ) MAINTENANT (décret du ) + Suppression de la TGAP pour la rubrique 2921 Page 6
7 MODIFICATION DE LA RUBRIQUE 2921 DE LA NOMENCLATURE ICPE Exemples d installations de refroidissement Page 7
8 MODIFICATION DE LA RUBRIQUE 2921 DE LA NOMENCLATURE ICPE Périmètre de la nouvelle rubrique 2921: Restriction du périmètre aux seuls systèmes utilisant le refroidissement évaporatif Le retour d expérience à permis de confirmer que les systèmes secs ne présentaient aucun risque légionnelle. Les systèmes adiabatiques ne présentent aucun risque du moment que l on utilise correctement les appareils (maintenance correct, eau potable utilisée ) Il a été confirmé que le risque augmentait avec la puissance. Il a été décidé de classer les systèmes de puissance <3MW en déclaration avec contrôle et >3MW en enregistrement. Page 8
9 MODIFICATION DE LA RUBRIQUE 2921 DE LA NOMENCLATURE ICPE Modalités de classement Somme des puissances de l ensemble des installations de refroidissement évaporatifs exploitées sur un même site par un même exploitant Page 9
10 ARRETES MINISTERIELS DU 14 DECEMBRE 2013 (E et DC) Principales dispositions et évolutions Page 10
11 ARRETES MINISTERIELS DU 14 DECEMBRE 2013 (E et DC) Arrêtés ministériels du 14 décembre 2013: abrogent ceux du 13 décembre 2004 entrent en vigueur au pour E et pour D Peu de différences dans les prescriptions entre DC et E, sauf: De la fréquence d analyse des légionelles (bimestrielle/mensuelle) De la fréquence de mise à jour de l AMR (biennale/annuelle) De la fréquence de surveillance des rejets dans l eau (trimestrielle ou trimestrielle /annuelle) Du régime de contrôle (par un organisme agréé DC tous les 5 ans / par l inspection ICPE ) Page 11
12 ARRETES MINISTERIELS DU 14 DECEMBRE 2013 (E et DC) Surveillance de la prolifération de Legionella : indicateur de suivi: Legionella pneumophila et non plus Legionella species (avis ANSES avril 2011) méthode de dénombrement reste la méthode par culture, mais possibilité de recours à d autres méthodes de dénombrement reconnue par le ministère (ex. étude sur la PCR en cours) (avis ANSES avril 2011) fréquence d analyse (DC bimestrielle / E mensuelle): suppression de la possibilité de réduire la fréquence à trimestrielle en cas d analyse < 1000 UFC/l pendant 12 mois consécutifs Page 12
13 ARRETES MINISTERIELS DU 14 DECEMBRE 2013 (E et DC) Surveillance de la prolifération de Legionella : suppression de l arrêt annuel ou d arrêt de l installation en cas d analyse > 105 UFC/l, mais obligation d arrêt de la dispersion en cas de prolifération analyse entre 48h et 1 semaine après redémarrage (cas arrêt prolongé ou saisonnier) précision sur le point de prélèvement: sur une eau représentative du risque de dispersion des légionelles dans l environnement prélèvement au moins 48h après une injection ponctuelle de biocide transmission sous 30 jours à l inspection des résultats d autosurveillance en Legionella pneumophila par le site internet GIDAF Page 13
14 ARRETES MINISTERIELS DU 14 DECEMBRE 2013 (E et DC) Formation : renforcement du contenu des formations mise à niveau obligatoire tous les 5 ans plan de formation rassemblant les documents justifiant la formation des personnels formation spécifique sur les modalités de prélèvements d échantillons en vue de l analyse de la concentration en Legionella pneumophila Conception : introduction de la norme NF E mais ne couvre pas toutes les parties de l installation Page 14
15 ARRETES MINISTERIELS DU 14 DECEMBRE 2013 (E et DC) Documents : clarification des objectifs, du contenu et de l articulation des documents AMR tous les ans pour E et (nouveau) tous les 2 ans pour DC compléments aux plans d entretien et de surveillance: rédaction de procédures spécifiques décrivant les arrêts et redémarrage, de cette AMR doit découler: -le plan d entretien contenant la stratégie de traitement, -le plan de surveillance, et -les procédures spécifiques (fonctionnements intermittents, prolifération en Legionella pneumophila, etc.) Page 15
16 ARRETES MINISTERIELS DU 14 DECEMBRE 2013 (E et DC) Focus sur l AMR et l articulation avec les autres documents : L AMR doit détailler au minimum: - Description des installations et schéma de principes - Points critiques liés à la conception - Modalité de gestion et modes de fonctionnement (normal, intermittent, arrêts complets, partiels, redémarrages, maintenance..) - Situations d exploitation pouvant conduire à un risque élevé (notamment impossibilité de nettoyage annuel ou arrêt immédiat de dispersion) Page 16
17 ARRETES MINISTERIELS DU 14 DECEMBRE 2013 (E et DC) Focus sur l AMR et l articulation avec les autres documents : le plan d entretien -Diminuer le risque de prolifération des légionelles en réduisant le biofilm et en supprimant les légionelles libres dans l eau - S efforcer de concevoir le traitement préventif de manière l utilisation de produits néfastes pour l environnement le plan de surveillance -Définir les paramètres à surveiller (th, ph, conductivité, chlore résiduel, ) -Définir une fréquence de mesure et une fourchette de résultats à respecter -Définir des actions en cas de dérives de chaque paramètre procédures spécifiques décrivant les arrêts et redémarrages, prise en compte des fonctionnements intermittents, arrêt immédiat de la dispersion, actions suite à des dépassements Page 17
18 ARRETES MINISTERIELS DU 14 DECEMBRE 2013 (E et DC) Consignes d exploitation : Stratégie de traitement - Nécessité de justifier la stratégie de traitement et d'évaluer les alternatives : ajout d'une fiche de stratégie de traitement préventif justifiant le choix du procédé de traitement, des produits et quantités injectés. - En cas de changement de traitement, l exploitant démontre l efficacité du traitement par la réalisation d analyses hebdomadaires pendant 2 mois et jusqu à obtenir des résultats <1000UFC/L pour la legionella pneumophila Bilan annuel maintenu (malgré la déclaration sous GIDAF): résultats des analyses, période d utilisation, consommations d eau, commentaires sur les dérives, actions correctives, etc. Suppression de l arrêt annuel complet de l installation, mais: - maintien du principe d un nettoyage annuel - en cas de dépassement de UFC/l, l exploitant doit immédiatement arrêter la dispersion des aérosols par les tours Page 18
19 ARRETES MINISTERIELS DU 14 DECEMBRE 2013 (E et DC) Consignes d exploitation : Dépassement UFC/L -L exploitant arrête la dispersion d aérosols via la ou les tours + alerte inspection -Il procède à une action curative, recherche la cause de dérive, met en place des actions correctives, et s assure de l absence de risque de prolifération et de dispersion des légionelles avant toute remise en service -Si la cause des dérives n est pas identifiée, il remet à jour l AMR sous 15 jours -Délai de transmission du rapport d incident: proposition 2 mois, 10 jours pour les cas groupés de légionellose -Nécessité de justifier la stratégie de traitement (choix du procédé de traitement, nature des produits et quantité injectés) et d évaluer les alternatives Dépassement UFC/L -En cas de trois dépassements consécutifs, l inspection est informée + MAJ AMR En cas de flore interférente sur les analyses -Une nouvelle analyse est immédiatement effectuée et une action curative est mise Page 19 en place pour s assurer une concentration en Lp < 1000 UFC/L
20 ARRETES MINISTERIELS DU 14 DECEMBRE 2013 (E et DC) Suivi de l installation : Transmission des résultats d analyse via GIDAF Vérification par un organisme externe: E et DC, dans les 6 mois suivant un dépassement UFC/l (au lieu de 12) et au démarrage d une nouvelle installation Transmission du bilans annuel de l année N-1 pour le 31 mars de l année N (avec détails sur les modalités de conduites de l installation, consommation d eau, dérives constatées, actions correctives, etc.) Contrôle périodique des installations DC: 9 organismes accrédités pour la rubrique 2921, liste accessible par le site internet suivant: Page 20
21 ARRETES MINISTERIELS DU 14 DECEMBRE 2013 (E et DC) Rejets aqueux : VLE rejet aqueux Fréquence de surveillance : annuelle pour DC et annuelle/trimestrielle pour E paramètres: MES, DCO, P, métaux, THM, AOX, + biocides Épandage : interdiction d épandage Pour les établissements dont l AP actuel autorise l épandage des effluents: Interdiction d épandage à partir du 1er janvier 2016 Réalisation d une étude de l impact de l épandage des effluents issus de l installation de refroidissement en particulier des produits de décompositions des produits biocides utilisés dans l entretien des installations, étude mise à jour à chaque modification de la nature des produits utilisés autorisation au cas par cas en fonction des conclusions de l étude Page 21
22 GIDAF Déclaration en ligne des données d autosurveillance en Legionella pneumophilla Page 22
23 GIDAF Gestion Informatisée des Données d Autosurveillance Fréquente Généralités Outil de déclaration en ligne des résultats d autosurveillance sur les rejets industriels Plusieurs modules : eaux superficielles, légionnelles, eaux souterraines, prélèvement, air, etc. Outil commun: industriel, laboratoire, inspecteur, office de l eau Obligation de déclaration via GIDAF (mensuelle (E) ou bimestrielle (DC) des résultats d analyse en Legionella pneumophila depuis le 1er janvier 2015 Site sécurisé: Bilan annuel toujours obligatoire Obligation de suivi des eaux de purges, mais pas obligation de transmission par GIDAF des résultats d analyse Page 23
24 GIDAF Identifiant et Login pour -pour exploitant (saisie + validation) -pour prestataire (saisie uniquement) Guide d utilisation GIDAF module Légio FAQ sur les interrogations les plus courantes DEAL (Mme CYSIQUE) pour demande sur identifiant/login ou contenu des cadres de surveillance BRGM pour assistance technique sur l utilisation du site Page 24
25 GIDAF A la première connexion : les renseignements suivants sont demandés: Code SIRET Code NAF Adresse courriel du correspondant à l inspection Page 25
26 GIDAF Page d accueil Page 26
27 GIDAF Menu établissement Onglet Situation Établissement : consulter la fiche de l établissement (identité, correspondance) et les données réglementaires de l établissement Veiller à ce que toutes les données soient complétées sinon la validation est IMPOSSIBLE Page 27
28 GIDAF Menu établissement Onglet Identité Page 28
29 GIDAF Menu établissement Onglet Correspondance Possibilité de contacter l inspection à partir de GIDAF Page 29
30 GIDAF Menu établissement Onglet Cadre de surveillance Page 30
31 GIDAF Menu établissement Onglet Structure de surveillance - Légionelles Vérifier les paramètres Page 31
32 GIDAF Déclaration : permet de déclarer les données d autosurveillance ou de consulter les déclarations de l établissement Rechercher: Permet de rechercher une déclaration précédemment validée Initialiser: Permet de commencer l enregistrement d une déclaration Importer: Permet de transférer un fichier.xls vers GIDAF (non valable pour le module Légio) Page 32
33 GIDAF Menu déclaration Onglet Initialiser une déclaration Sélectionner «autosurveillance légionelles» Seule possibilité «déclarer en ligne» Page 33
34 GIDAF Menu déclaration Onglet Initialiser une déclaration Navigation à partir des onglets Le commentaire doit permettre de donner des indications précises à l inspection Possibilité de télécharger un fichier Page 34
35 GIDAF Menu déclaration Onglet Initialiser une déclaration Présence de flore interférente < 103 > ou égale à 103 mais <105 > ou égal à 105 «Enregistrer» par l exploitant OU le prestataire «Transmettre à l inspection» UNIQUEMENT par l exploitant Page 35
36 GIDAF Menu déclaration Onglet Initialiser une déclaration Liste des incohérences à lever pour pouvoir valider la déclaration Page 36
37 GIDAF Menu déclaration Onglet Initialiser une déclaration Une fois la déclaration validée, pour la modifier il faut «demander l invalidation» à l inspection Page 37
38 GIDAF Courriel de relance : Les mails de relance sont adressés comme suit : À l exploitant lors de la validation d une déclaration À l inspection, avec copie à l exploitant lors de la «demande d invalidation» d une déclaration A l exploitant, avec copie à l inspection, lors d une relance en cas de non respect des fréquences de transmission d un ou plusieurs paramètres Exemple: un paramètre à transmission mensuelle sera relancé au début du mois de mars pour les résultats du mois de janvier La transmission se fait à l aide d un unique mail contenant l ensemble des paramètres dont la fréquence n est pas respectée. La relance est unique pour une période donnée. Page 38
39 Merci de votre attention Avez-vous des questions? Page 39
DREAL Pays de la Loire Tours aéroréfrigérantes : Rubrique 2921 1-Révision de la nomenclature et des arrêtés ministériels 2- Présentation de l outil de télédéclaration GIDAF Mercredi 12 novembre 2014 Michèle
GIDAF Guide d utilisation Légionelles
GIDAF Guide d utilisation Légionelles Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie Conception et réalisation : DREAL Auvergne juin 2014 www.developpement-durable.gouv.fr Vous avez
GIDAF. Guide d utilisation Légionelles. Conception et réalisation : DREAL Auvergne juin 2014
GIDAF Guide d utilisation Légionelles Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie Conception et réalisation : DREAL Auvergne juin 2014 Conception : Dreal Auvergne Réalisation : MEEM
Transmission des codes d accès EXPLOITANT, PRESTATAIRE, LECTEUR par courrier de l Inspection
GIDAF CONNEXION Transmission des codes d accès EXPLOITANT, PRESTATAIRE, LECTEUR par courrier de l Inspection Pour les profils LABORATOIRE (contrôles inopinés), les codes sont transmis par la DGPR (contact
Présentation de GIDAF Gestion Informatisée des Données d Autosurveillance Fréquentes
Présentation de GIDAF Gestion Informatisée des Données d Autosurveillance Fréquentes Ministère de l'écologie, de l'énergie, du Développement durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des
GIDAF. Guide d utilisation Eaux superficielles. Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie
GIDAF Guide d utilisation Eaux superficielles Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie Conception et réalisation : Dreal Auvergne v2 mars 2015 www.developpement-durable.gouv.fr
GIDAF. Gestion Informatique de l Autosurveillance. Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte-D'azur
.1 GIDAF Gestion Informatique de l Autosurveillance Fréquente Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte-D'azur www.paca.developpement-durable.gouv.fr Diapositive
Gestion du risque légionelle dans les circuits de refroidissement
RGRAMME Documents de référence Arrêtés du 14 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l enregistrement / de la déclaration au titre de la rubrique
Entretien des tours de refroidissement à l eau Chapitre Bâtiment du Code de sécurité (CBCS)
Entretien des tours de refroidissement à l eau Chapitre Bâtiment du Code de sécurité (CBCS) American Society of Plumbing Engineers (ASPE) 10 septembre 2013 PLAN DE PRÉSENTATION Mandat de la RBQ Mise en
ALVA (REZE) Commission de Suivi de Site du 18 avril 2016 DDPP 44
ALVA (REZE) Commission de Suivi de Site du 18 avril 2016 DDPP 44 1 ALVA - CSS du 18 avril 2016 PLAN 1) Situation administrative 2) Bilan de l activité 3) Nuisances / voisinage odeurs bruit 4) Prévention
-GIDAF- Gestion des actions informatique des données de. l autosurveillance fréquente
-GIDAF- Gestion informatique données de l autosurveillance fréquente De l autosurveillance La première étape d appropriation par les industriels objectifs de la directive cadre sur l eau est le respect
PROGRAMME D ACCRÉDITATION POUR LE CONTRÔLE PERIODIQUE DE CERTAINES CATEGORIES D INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT SOUMISES A DECLARATION Document INS REF 17 Révision 21 Section
Nos appuis techniques
N 23 2 nd semestre 2016 Environnement Industrie Nos appuis techniques ASSISTANCE TECHNIQUE Demande de subvention Télédéclaration sur GIDAF Directive IED : Rapport de Base p.3 p.4 p.6 ASSISTANCE REGLEMENTAIRE
Arrêté relatif aux installations de refroidissement par dispersion d eau dans un flux d air soumises à autorisation au titre de la rubrique 2921
Arrêté relatif aux installations de refroidissement par dispersion d eau dans un flux d air soumises à autorisation au titre de la rubrique 2921 Le ministre de l écologie et du développement durable, Vu
Manuel d utilisation de GIDAF à destination des exploitants et laboratoires. Version 3 août 2012
Manuel d utilisation de GIDAF à destination des exploitants et laboratoires Version 3 août 2012 Version Date Modifications 3 Août 2012 Fusion des manuels exploitant et laboratoire. Dissociation des contrôles
2.1. Constats réalisés lors de l inspection
PREFET DES ALPES MARITIMES Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d'azur Nice, le 5 juillet 2016 Madame la Directrice de la DREAL PACA à Monsieur
Evolution rubrique 2921
Association Française des Professionnels pour la maîtrise des risques Cliquez sanitaires pour des modifier réseaux le d'eau style du titre légionelles, Pseudomonas, bactéries aérobies revivifiables. iifibl
RSDE 2éme phase Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l eau 2 ème phase. 2 ème vague
Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l eau 2 ème 2 ème vague Direction Régionale de l Environnement, de l Aménagement et du Logement (DREAL) PACA Réduction des toxiques Une
Les ICPE soumises au régime DC (Déclaration et Contrôle) doivent se faire contrôler tous les 5 ans maximum par un organisme agréé.
FICHE PRATIQUE Le contrôle des ICPE Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) font l'objet de contrôles chroniques et/ou inopinés réalisés dans le cadre de leur exploitation.
Ball Packaging Europe France Ets Bierne
Ball Packaging Europe France Ets Bierne Jean-Francois FRANCO Coordinateur Développement Durable 26 septembre 2012 Ball Packaging Europe www.ball-europe.com Agenda Ball Corporation/ BALL PACKAGING EUROPE
Réglementation relative aux tours aéroréfrigérantes (TAR) Document d'information sur les évolutions réglementaires de décembre 2013
Réglementation relative aux tours aéroréfrigérantes (TAR) Document d'information sur les évolutions réglementaires de décembre 2013 1. Contexte Le périmètre d'application ainsi que les arrêtés ministériels
Actualités - Echéances
Actualités - Echéances Sébastien MOLET DREAL / SPPR 18/09/2014 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr Plan de la
Règlement sur la qualité de l eau potable
Règlement sur la qualité de l eau potable Caroline Robert Direction des politiques de l eau Ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs 25 janvier 2011 Sujets abordés Projet de
La surveillance de l environnement dans et autour de la centrale du Tricastin. Présentation CLIGEET 07 décembre 2012
La surveillance de l environnement dans et autour de la centrale du Tricastin Présentation CLIGEET 07 décembre 2012 1. Une surveillance permanente de l environnement Une surveillance permanente Connaître
La transformation digitale dans le traitement de l eau
La transformation digitale dans le traitement de l eau POLLUTEC - 1 er décembre 2016 Patrice HERVE, Chef de marché, NALCO Water Romain JOMBART, Chef de division, BWT Les challenges au niveau de l eau La
Jean-Claude KOENIG DRIRE Ile-de-France 16 mars 2009
Les VLE pour les substances chimiques de la DCE Point de vue de l inspection des Installations Classées Jean-Claude KOENIG DRIRE Ile-de-France 16 mars 2009 Point de l Inspection des ICPE Sommaire Rôle
La surveillance des eaux souterraines en PACA
La surveillance des eaux souterraines en PACA Installations classées pour la protection de l environnement David DUPUIS DREAL PACA/SPR/URCS 12 octobre 2017 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
TURBOMECA TARNOS. Bilan des rejets Présentation S3PI. 25 octobre 2013
TURBOMECA TARNOS Bilan des rejets 2012 Présentation S3PI 25 octobre 2013 Consommation eau Nette diminution de la consommation d eau en 6 ans du à la mise en place de recyclage sur des installations existantes
Marine COLIN Chargée de mission. Bureau de la nomenclature, des émissions industrielles et de la pollution des eaux
Circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en oeuvre de la deuxième phase de l action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les
PREFET DE L'AIN. Arrêté préfectoral fixant des prescriptions spéciales à la SAS ELECTRICFIL AUTOMOTIVE pour son établissement de BEYNOST
PREFET DE L'AIN Préfecture de l'ain Direction de la réglementation et des libertés publiques Bureau des réglementations et des élections Références : VM Arrêté préfectoral fixant des prescriptions spéciales
Prévention de la légionellose Nouveau Règlement de la Régie du Bâtiment du Québec Jacques Murray T.P. CWT Vice-Président Applications & Technologies Produits Chimiques Magnus Ltée Présenté à L ASPE Québec
TOURS DE REFROIDISSEMENT À L EAU ET LEURS CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ ET L ENVIRONNEMENT
MISE EN CONTEXTE DE LA FORMATION La formation vise à appuyer les personnes impliquées de près ou de loin dans leurs activités professionnelles dans le domaine des programmes d entretien des tours de refroidissement
Journée d information 21 octobre 2005 Société de Médecine et de Travail de l Ouest «Travail et Environnement»
Journée d information 21 octobre 2005 Société de Médecine et de Travail de l Ouest «Travail et Environnement» 21/10/05 journées scientifiques 20-21 octobre 2005 1 Fougères Sommaire Présentation de la DRIRE
Les installations classées soumises à contrôle périodique
Les soumises à contrôle périodique DRIRE PACA Quelles sont les ICPE concernées? en dehors d un établissement A, celles soumise à déclaration pour une 38 rubriques suivantes: 1111 Très toxiques... 1136
EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LE MESURAGE DE L EXPOSITION AUX VIBRATIONS EN MILIEU DE TRAVAIL Document LAB REF 24 Révision 00 Juillet 2009 Section LABORATOIRES SOMMAIRE 1 OBJET DU DOCUMENT...3 2 REFERENCES
CONTEXTE QUELS OUVRAGES SONT CONCERNES?
CONTEXTE En France, la loi sur l eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l obligation, pour les particuliers, de déclarer en mairie les forages domestiques, existants ou futurs. C
Journée «Hygiène et prévention du risque infectieux en EHPAD» Prévention du risque «Legionelle» Mise en application de l arrêté du 1er février 2010 18/11/2010 Plan de l exposé La légionellose Description
Relevé de décisions (en rouge, action attendue, entre parenthèse la personne désignée pour
Direction générale de la prévention des risques Lieu et date : Service des risques technologiques Présent : SDRCP-BNEIPE Diffusion : Ordre du jour : Document : guide Etabli par : BNEIPE Vérifié par : MP
DEMANDE D AGREMENT DU DISPOSITIF DE SUIVI REGULIER DES REJETS INDUSTRIELS
INTRODUCTION DEMANDE D AGREMENT DU DISPOSITIF DE SUIVI REGULIER DES REJETS INDUSTRIELS Notice : mode d emploi Le régime de base du calcul de la redevance pour pollution non domestique défini par la Loi
LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE PRÉFET DE LA COTE-D OR Officier de la Légion d Honneur Chevalier de l Ordre National du Mérite
Direction départementale de la protection des populations LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE PRÉFET DE LA COTE-D OR Officier de la Légion d Honneur Chevalier de l Ordre National du Mérite Affaire suivie
PREFET DES ALPES MARITIMES Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d'azur Nice, le 1 er octobre 2015 Madame la Directrice de la DREAL PACA à Monsieur
Eau & Industrie. (Installations classées pour la protection de l environnement) DREAL SPR/URCS G BOISSIER. Janvier 2014
DREAL SPR/URCS G BOISSIER Janvier 2014 Eau & Industrie (Installations classées pour la protection de l environnement) Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte-D'azur
Mise en œuvre des profils de baignade - Cadre réglementaire et intérêt des profils
Mise en œuvre des profils de baignade - Cadre réglementaire et intérêt des profils Rodrigue LETORT Ingénieur d études sanitaires Agence Régionale de Santé Nord Pas-de-Calais Objectifs d'un profil de baignade
Guide de justification rubrique 2516 (stations de transit de produits minéraux pulvérulents ) Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement Comme indiqué
Comprendre les installations classées et appréhender les principes de la prévention des risques
Les installations industrielles susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients pour l homme ou l environnement naturel (faune ou flore) sont soumises à une législation spéciale : la législation
Je vous communique, ci-dessous, la synthèse de l inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION D'ORLÉANS CODEP-OLS-2016-011610 Orléans, le 21 mars 2016 MBDA France Rond-point Marcel Hanriot Route d Issoudun 18020 BOURGES OBJET : Inspection de la radioprotection - Dossier
Arrêté du 21 juillet 2015
Arrêté du 21 juillet 2015 Présentation aux élus en charge de l assainissement Lundi 27 juin 2016 Crédit photo : Thierry DEGEN/METL-MEDDE Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie
Présentation du nouvel arrêté relatif aux règles applicables aux installations de nettoyage à sec Rubrique n 23 45
Présentation du nouvel arrêté relatif aux règles applicables aux installations de nettoyage à sec Rubrique n 23 45 Ministère de l'écologie, de l'énergie,du Développement durable et de la Mer, en charge
FOIRE AUX QUESTIONS AGENCE DE L EAU
FOIRE AUX QUESTIONS AGENCE DE L EAU GENERALITES Qui doit coordonner l envoi des documents et données quand plusieurs Maîtres d Ouvrage interviennent sur le système d assainissement? - Manuel d autosurveillance
PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES ---- Société DITHECO Commune de DIJON ----
A R R E T E P R E F E C T O R A L PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES Société DITHECO Commune de DIJON LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE, PRÉFÈTE DE LA CÔTE D'OR Officier de la Légion d'honneur Officier
Docinfor Documentation de référence Application : HABPPS Version : 1 Mon Compte Partenaire Habilitation des Partenaires Service HABPPS GUIDE UTILISATEUR Juin 2016 Documentation de référence Préambule Préambule
Incinérateurs. De nombreux documents communicables de droit aux citoyens
Incinérateurs. De nombreux documents communicables de droit aux citoyens Mai 2017 Cadre général Les incinérateurs de déchets ménagers (déchets classés non dangereux par opposition aux incinérateurs de
Les prélèvements d eau et les rejets d effluents liquides des INB : réglementation, autorisations, prescriptions
Les prélèvements d eau et les rejets d effluents liquides des INB : réglementation, autorisations, prescriptions Colloque SFRP des 3 et 4 décembre 2014 Bénédicte Genthon ASN/DEU Les installations nucléaires
Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets Nouveautés GEREP 2014 Intervenants MEDDE Laure Enjelvin Service : bureau de la nomenclature, des émissions industrielles et des pollutions des
Textes réglementaires de l année Décryptage et. questions. pour débattre. Marc «KLOUG» AMMERICH CEA/MR/IGN et Radioprotection Cirkus
Textes réglementaires de l année 2013 Décryptage et questions Marc «KLOUG» AMMERICH CEA/MR/IGN et Radioprotection Cirkus pour débattre 1ères journées techniques RADIOPROTECTION CIRKUS 21 et 22 Novembre
UNEEM PREMIERE CONNEXION CREATION & GESTION DE VOTRE COMPTE UTILISATEUR
NOTICE D UTILISATION DE LA PLATEFORME DES AIDES REGIONALES (PAR) UNEEM PREMIERE CONNEXION CREATION & GESTION DE VOTRE COMPTE UTILISATEUR SOMMAIRE 1- Première connexion : accéder à la PAR... 2 2- Créer
Les eaux de baignade en eau douce : nouvelle réglementation et perspectives
Journée d information baignades en eau douce Cergy-Pontoise (95) Les eaux de baignade en eau douce : nouvelle réglementation et perspectives Anne Pillebout Direction générale de la santé Sous-direction
Exigences pour le Suivi Régulier des Rejets (SRR) Besoins en métrologie environnementale
Exigences pour le Suivi Régulier des Rejets (SRR) et Besoins en métrologie environnementale 1 1) Rappel réglementaire Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d établissement des redevances pour
Action de Recherche et de Réduction des Rejets de Substances Dangereuses pour l'eau (RSDE)
Action de Recherche et de Réduction des Rejets de Substances Dangereuses pour l'eau (RSDE) Cd2E 17 octobre 2012 Julien DEVROUTE DREAL NOrd-Pas-de-Calais Action RSDE Directive Cadre sur l'eau du 23/10/2000
GUIDE DE FORMATION. Réalisé par Climespace - Michèle Merchat
GUIDE DE FORMATION Guide de formation à la gestion du risque de prolifération des légionelles dans les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air Réalisé par Climespace -
«Autosurveillance des systèmes d assainissement» Dispositions particulières relatives à l autosurveillance des systèmes d assainissement
Journée régionale d information et d échange mardi 17 septembre 2013 «Autosurveillance des systèmes d assainissement» Dispositions particulières relatives à l autosurveillance des systèmes d assainissement
Les Eaux Usées Autres que Domestiques
Les Eaux Usées Autres que Domestiques Groupe d Échanges Assainissement Collectif Jeudi 12 Juin 2014 Prisca Van Paassen Chargée de mission Problématiques Non Domestiques ASCOMADE www.ascomade.org Contenu
Plan de Protection De l'atmosphère Actions prévues sur les installations industrielles S3PI Hainaut Cambrésis Douaisis 5 décembre 2014 Xavier BUSCOT Référent «Air» Service risques Division des risques
Le traitement des biodéchets La réglementation applicable et les actions de l inspection des installations classées
Le traitement des biodéchets La réglementation applicable et les actions de l inspection des installations classées Antoine PELLION, chef du service régional de l environnement industriel de la DRIRE Ile-de-France
CSS du 21 avril 2017 Cristal Novergie Carrières-sur-Seine
CSS du 21 avril 2017 Cristal Novergie Carrières-sur-Seine Action de l'inspection des installations classées Fabrice MORONVAL DRIEE - UD78 Direction Régionale et Interdépartementale de l'environnement et
Contrôle sanitaire de la qualité de l eau et gestion du risque sanitaire vis-à-vis des pesticides
Direction Générale de la Santé Contrôle sanitaire de la qualité de l eau et gestion du risque sanitaire vis-à-vis des pesticides Rencontre PRSE 2 «Améliorer la connaissance des eaux brutes et des risques
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nantes, le 25 octobre 2010 N/Réf. : CODEP-NAN-2010-058272 Centre Hospitalier du Mans Service de Médecine Nucléaire 194 avenue Rubillard 72037 Le Mans cedex 9 Objet : Inspection de
CQP Papier Carton Aide conducteur / Opérateur(trice) en transformation
Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Intersecteur Papier Carton Certificat de Qualification Professionnelle CQP Papier Carton Aide conducteur / Opérateur(trice) en transformation Référentiel
CQP Papier Carton Aide conducteur / Opérateur(trice) de Machine à papier
Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Intersecteur Papier Carton Certificat de Qualification Professionnelle CQP Papier Carton Aide conducteur / Opérateur(trice) de Machine à papier Référentiel
Publics concernés : préparateurs de combustibles solides de récupération (CSR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie Arrêté du [ ] relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des
Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués
Page : 1/6 Emetteur AMOSSE Sébastien Approbateur : Vérificateur DOUCHET Frédéric Approbateur LEGOUPIL Franck Suivi des mises à jour Version Date Mise à jour V01 20/09/2006 Création du document, mise en
L État de la Radioprotection en région Nord Pas-de-Calais au travers des inspections
L État de la Radioprotection en région Nord Pas-de-Calais au travers des inspections Tourcoing, le 02 décembre 2014 Andrée DELRUE, Chef du Pôle Nucléaire de Proximité 1 SOMMAIRE Le champ de contrôle de
PROTOCOLE D ESSAI À UTILISER POUR LA RÉALISATION D ESSAIS PILOTES UTILISANT DE L ACIDE PERACÉTIQUE
PROTOCOLE D ESSAI À UTILISER POUR LA RÉALISATION D ESSAIS PILOTES UTILISANT DE L ACIDE PERACÉTIQUE L Agence de réglementation et de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a homologué un produit
Sommaire Page N Avant propos 2
..pour une utilisation responsable des fluides frigorigènes Modèle de REGISTRE D EQUIPEMENT dont le fonctionnement repose sur un fluide frigorigène fluoré Sommaire Page N Avant propos 2 Rappel de la réglementation
Journée d information des CLI Les rejets issus des centrales nucléaires
Journée d information des CLI Les rejets issus des centrales nucléaires 7 décembre 2012 Les rejets des centrales nucléaires 1 Rôles de l ASN en matière d autorisation de rejets Révise les arrêtés et décisions
TOURS DE REFROIDISSEMENT & Legionella. B.A.C. - Balticare IUT de PAU 16/11/04
TOURS DE REFROIDISSEMENT & Legionella B.A.C. - Balticare IUT de PAU 16/11/4 Gamme de Produits & Services Tours de Refroidissement (circuit ouvert) Refroidisseurs Evaporatifs (circuit fermé) Refroidisseurs
Données Principales caractéristiques des piscines ouvertes au public en France **** Agences régionales de santé
Principales caractéristiques des piscines ouvertes au public en France **** Données 2007 Direction générale de la santé Sous-direction de la prévention des risques liés à l environnement et à l alimentation
Le Référentiel Technique de l Enseignement Supérieur et de la Recherche. - Guide d utilisation - à destination des Opérateurs
Le Référentiel Technique de l Enseignement Supérieur et de la Recherche - Guide d utilisation - à destination des Opérateurs Vos identifiants Outil RT ESR - Opérateurs Lien d accès www.portail-immo.gouv.fr.