Source: http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-prohlidky-nizkotlakych-kotelen/
Timestamp: 2019-04-19 11:36:32+00:00
Document Index: 26711954

Matched Legal Cases: ['zákona č. 174', '§ 16', 'čl. 12', '§3', '§ 16', 'čl. 12', '§ 16', 'čl. 12', '§ 14', 'čl. 5', '§ 14', '§ 15', '§ 10', 'čl. 12', '§2', 'čl. 7', 'čl. 4', 'čl. 5', '§ 16', '§ 14', '§ 102']

ODBORNÉ PROHLÍDKY NÍZKOTLAKÝCH KOTELEN | technicka-zarizeni.cz
Nízkotlakou kotelnou se rozumí objekt nebo část objektu, kde je umístěn alespoň jeden parní kotel s nejvyšším dovoleným přetlakem do 0,5 bar nebo teplovodní kotel s nejvyšší dovolenou teplotou do 110 oC, s jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším nebo kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100 kW.
Přestože nízkotlaké kotle nejsou vyhrazeným tlakovým zařízením podle zákona č. 174/1968 Sb. a vyhl. č.18/1979 Sb. je nezbytné při jejich provozu věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu.Společnost AmpluServis, a.s. má pro provádění odborných prohlídek kotelen zpracovaný technologický postup. Naší snahou při zpracování technologického postupu bylo vzít v úvahu všechny příslušné činitele mající vliv na spolehlivý a především pak bezpečný provoz kotelny.
Předpisy obecně závazné
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.,
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb.,
k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Zákon č.458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
ČSN EN 12828:2013 (06 0205)
Tepelné soustavy v budovách – Navrhování
teplovodních tepelných soustav.
ČSN 06 0310:2006
Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
ČSN 06 0320: 2006
Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování
ČSN EN 12170:2003 (06 0810)
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách – Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání – Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu
Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
ČSN 07 0240:1993
ČSN 07 0703:2005
Kotelny se zařízením na plynná paliva
ČSN 44 1315:2007
Tuhá paliva – Skladování
ČSN 65 0201:2003
Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
Povinnost provádět odborné prohlídky kotelen ukládají provozovateli obecně závazné předpisy:
Vyhláška č.91/1993 Sb., § 16, NV č. 101/2005 Sb., čl. 12.4 přílohy k NV. V §3, odstavec (2).
V NV č. 101/2005 Sb. se uvádí:
Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možnosti omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení.
Hlavní rizika při provozu nízkotlaké kotelny jsou:
Překročení nejvyššího pracovního přetlaku – překročení nejvyššího pracovního přetlaku může způsobit prasknutí a výbuch kotle.
Překročení nejvyšší pracovní teploty – překročení nejvyšší pracovní teploty může způsobit přeměnu vody v páru a následně nárůst přetlaku, což může opět způsobit prasknutí a výbuch kotle, opaření osob výronem páry.
Nedostatek vody – při nedostatku vody může nastat nepřípustné zvýšení teploty výhřevných ploch kotle se shodnými riziky jako v případě překročení nejvyšší pracovní teploty.
Výskyt škodlivých plynů – výskyt oxidu uhelnatého a jeho vdechování může způsobit otravu osob, únik topného plynu nebo výpary topného oleje a jejich smíchání se vzduchem může způsobit výbuch.
Lhůty provádění odborných prohlídek
Podle § 16 vyhl. č.91/1993 Sb. musí provozovatel zajistit odborné prohlídky kotelen:
Podle čl. 12.4 Přílohy NV č. 101/2005 Sb.,musí být odborné prohlídky kotelny prováděny nejméně jednou za 12 měsíců, pokud není v provozním řádu stanoveno jinak.
Kvalifikace osoby provádějící odbornou prohlídku
Podle § 16 vyhl. č.91/1993 Sb.Odborné prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídky vyhotoví zápis.Podle čl. 12.4 Přílohy k NV č. 101/2005 Sb.Odborné prohlídky musí být prováděny odborně způsobilou osobou, která o provedené odborné prohlídce zpracuje zápis.
V interním předpisu společnosti Dalkia je Odborně způsobilá osoba definována takto – osoba se vzděláním, praxí a osvědčením k provádění činnosti.Odborně způsobilou osobou podle interního předpisu je:
a) revizní technik tlakových nebo plynových zařízení s platným osvědčením,
b) vedoucí provozovaného místa, který je seznámen předpisy pro obsluhu, souvisejícími bezpečnostními, právními a technickými předpisy, zná a ovládá obsluhu kotelny, má platné osvědčení topiče kotelny podle § 14 vyhl.č.91/1993 Sb.
Rozsah odborné prohlídky
Při prohlídkách odborně způsobilá osoba s přihlédnutím k tomu, jaké se k ohřevu teplonosné látky v kotlích spaluje palivo nebo se využívá elektřiny zjišťuje vnější a vnitřní stav kotlů, stav pojistného a zabezpečovacího zařízení, stav hořáků, čerpadel, zařízení na úpravu vody, větrání kotelny, stav spalinových cest, stav vyhrazených technických zařízení (elektrického, plynového a tlakového), stav potrubí, izolace, armatur, regulace a měření, stav olejového hospodářství, skladování tuhých paliv, vybavení kotelny ochrannými prostředky, pomůckami a protipožární technikou, provádění údržby kotelního zařízení, prověřuje kvalifikaci zaměstnanců pověřených obsluhou kotelny, úplnost a správnost provozní dokumentace, označení bezpečnostními značkami, zjišťování výskytu škodlivých plynů a spalin v ovzduší kotelny, čistotu a pořádek v kotelně.
Postup provedení odborné prohlídky
Zjištění technických hodnot kotelny
kategorie, jmenovitý výkon a umístění kotelny,
typ, technické hodnoty a počet kotlů instalovaných v kotelně,
druh paliva případně využití elektřiny k ohřevu teplonosné látky
druh tepelné soustavy (uzavřená, otevřená) a parametry teplonosné látky, stanovený nejvyšší a minimální pracovní přetlak, nejvyšší pracovní teplota tepelné soustavy (ČSN 06 0830, čl. 5),
expanzní zařízení.
Prověření obsluhy kotlů
kontrola stanovení způsobu obsluhy kotlů provozovatelem (trvalá, občasná),
trvalá obsluha – topič se může od kotle vzdálit jen krátkodobě na dobu a za podmínek stanovených provozním řádem kotelny,
občasná obsluha – pravidelná kontrola kotle topičem ve lhůtách stanovených provozním řádem kotelny
kontrola, zda jsou kotle obsluhovány topiči s platným osvědčením podle § 14 vyhl.č.91/93 Sb.,
kontrola plnění povinností topičů podle § 15 vyhl.č.91/93 Sb.
a provozního řádu kotelny,
kontrola, zda u kotelen s občasnou obsluhou je signalizace poruchových stavů zavedena do místa s trvalým pobytem,
na dispečerské stanoviště, popř. jiným způsobem.
Kontrola technické a provozní dokumentace kotelny
a kotelního zařízení
projektová dokumentace kotelny, která by měla obsahovat:
výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a potřebného tahu kotů při spalování příslušného paliva,
návrh technického řešení a výpočet účinného větrání kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny při spalování plynných, kapalných a tuhých paliv,
návrh technického řešení a výpočet zabezpečovacího zařízení kotlů podle
ČSN EN 12828 a ČSN 06 0830,
návrh technického řešení a výpočet ohřevu teplé vody.
zpracovaný provozní řád kotelny odpovídající skutečnému stavu kotelního zařízení obsahující předepsané náležitosti pro tepelnou soustavu a související zařízení, která jsou součástí kotelny, podle § 10 vyhl.č.91/93 Sb. a čl. 12.3 NV č.101/2005 Sb., ČSN EN 12170, ČSN 06 0830 (podle NV č. 378/2001 Sb., §2, písmeno g), místní provozní bezpečnostní předpis),
zda je provozní řád v kotelně trvale k dispozici,
ke kotlům na plynné palivo se jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším revizní knihu plynového spotřebiče a dokumentaci k plynovodu
ke kotlům na kapalné palivo se jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším dokumentaci a předpisy pro zařízení na spalování kapalného paliva (hořák, předehřívač, olejové hospodářství apod.)
návody k obsluze a údržbě kotlů,
návody k obsluze kotelního zařízení (úpravně vody, regulátorům teploty, čerpadlům, ohřívákům vody apod.)
vedení provozního deníku a kontrola zapisovaných údajů v rozsahu a lhůtách stanovených provozním řádem.
Kontrola stavu kotlů
vizuální kontrola technického stavu kotlů z vnější strany (stav konstrukce, izolace, znaky ovlivnění a deformací v důsledku vysoké teploty apod.),
vizuální kontrola stavu kotlů, které spalují kapalné nebo plynné palivo z vnitřní strany (čistota a stav spalovacího prostoru, hořáků),
ověření provozuschopnosti kotlů,
kontrola provádění údržby a čištění kotlů min. 1x ročně (návod výrobce, NV č.91/2010 Sb., ČSN 07 0703)
Kontrola pojistného zabezpečovacího zařízení podle ČSN EN 12828 a ČSN 06 0830
Tepelná soustava musí být vybavena pojistným a zabezpečovacím zařízením proti:
překročení nejvyššího pracovního přetlaku,
překročení nejvyšší pracovní teploty,
nedostatku vody,
Pojistné a zabezpečovací zařízení musí odpovídat:
druhu tepelné soustavy (uzavřená otevřená),
druhu energetického zdroje (pevné, kapalné nebo plynné palivo anebo elektřina),
způsobu dodávky tepla do tepelné soustavy (automatická nebo ruční regulace),
způsobu prováděné obsluhy (trvalá, občasná),
jmenovitému výkonu kotelny,
Kontrola pojistného zařízení proti překročení nevyššího pracovního přetlaku:
každý kotel musí být vybaven alespoň jedním pojistným ventilem,
pojistný ventil musí být připojený v pojistném místě,
mezi pojistným ventilem a zdrojem tepla nesmí být uzavírací armatura,
další pojistný ventil musí být osazený v místě doplňování vody do tepelné soustavy v případě, že doplňování není zapojené do pojistného úseku,
otevírací přetlak pojistných ventilů musí odpovídat nejvyššímu pracovnímu přetlaku otopné soustavy,
pojistné ventily musí být dimenzovány, aby odvedly množství teplonosné látky dané výkonem zdroje tepla,
výstupní potrubí musí být provedeno odpovídajícím způsobem pro zajištění bezpečného odvodu vody a možné vznikající páry,
kotle s výkonem nad 300 kW musí být dále vybaveny omezovačem tlaku, který musí odstavit kotel z provozu dříve než se otevřou pojistné ventily,
kontrola, zda je prověřována průchodnost pojistných ventilů a omezovačů tlaku způsobem a v lhůtách stanovených provozním řádem (záznamy v provozním deníku, servisní protokoly, ve zprávě uvést datum a kdo funkci zkoušel),
Kontrola zabezpečovacího zařízení proti překročení nejvyšší pracovní teploty:
každý kotel musí být vybaven bezpečnostní zařízením omezujícím teplotu, který zabrání překročení nejvyšší pracovní teploty,
bezpečnostní omezovač teploty musí být instalovaný v pojistném místě,
teplota nastavená na omezovači teploty musí odpovídat stanovené nejvyšší pracovní teplotě tepelné soustavy,
kontrola zda je prověřována správná funkce omezovače teploty (záznamy v provozním deníku, servisní protokoly, ve zprávě uvést datum a kdo funkci zkoušel),
Kontrola ochrany před nedostatkem vody:
kotle umístěné nad tepelnou soustavou (kotelny pod střechou) musí být vybaveny pojistným zařízením (omezovač hladiny, omezovač minimálního přetlaku, regulátor průtoku) proti nedostatku vody v otopné soustavě
u ostatních kotlů (kotelen) je pojistné zařízení proti nedostatku vody vyžadováno od výkonu nad 300 kW
obnovení provozu kotelny může být možné až po ručním zásahu topiče,
kontrola zda je prověřována správná funkce pojistného zařízení (záznamy v provozním deníku, servisní protokoly, ve zprávě uvést datum a kdo funkci zkoušel)
kontrola účinného větrání prostorů kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny (přirozené, nucené, kombinované větrání),
přívod vzduchu do kotelny neuzavíratelným otvorem u podlahy,
odvod vzduchu z kotelny otvorem nebo otvory, popř. odváděcím potrubím do venkovního prostoru,
větrání nesmí negativně ovlivňovat funkce hořáků a odvodů spalin kotlů,
nucené větrání v kotelnách, ve kterých jsou umístěné kotle s přirozeným tahem nesmí být podtlakové,
kontrola zda je k dispozici výpočet a technické řešení větrání kotelny,
kontrola opatření dveří zařízením pro samočinné zavírání, jeli přístup do kotelny z venkovního prostoru a v případech, kdy otevřené dveře mohou negativním způsobem ovlivnit větrání kotelny (např. u vysokých objektů).
Kontrola expanzního zařízení podle ČSN EN 12828
a ČSN 06 0830
zda je tepelná soustava vybavena expanzním zařízením,
zjištění druhu expanzního zařízení podle zdroje přetlaku,
tlakové expanzní nádoby s membránou či vakem,
čerpadlový expanzní automat (např. reflex variovat)
přepouštění z vyšší tlakové hladiny na nižší,
tlakové expanzní nádoby se vzduchovým polštářem,
otevřená expanzní nádoba instalovaná v nejvyšším místě otopné soustavy (otevřené soustavy),
kontrola ochrany expanzních nádob proti zamrznutí,
kontrola připojení expanzního zařízení k soustavě,
kontrola správné velikosti tlakové expanzní nádoby (musí pojmout zvětšení objemu vody, které nastane ohřátím a může způsobit zvýšení tlaku v soustavě, následně pak mohou být uvedeny do činnosti omezovače tlaku a pojistné ventily),
nastavení správného přetlaku vzduchu tlakových expanzních nádob,
kontrola provádění údržby a kontrol předepsaných návodem výrobce a provozním řádem
Kontrola zařízení umožňující provoz kotelny s občasnou obsluhou podle ČSN 06 0310
U kotelen se stanovenou občasnou obsluhu se provede kontrola zda je vybavena zařízením, které signalizuje poruchu a odstaví kotelnu z provozu při :
výpadku elektrické energie,
překročení nejvyššího pracovního přetlaku v tepelné soustavě:
kromě pojistného ventilu na zdroji tepla musí být instalován omezovač tlaku namontovaným buď v pojistném místě nebo do tepelné soustavy v těsné blízkosti zdroje tepla,
omezovač tlaku musí být nastaven tak, aby byl uvedený do činnosti dříve než pojistné ventily,
překročení nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě
překročení nejvyšší pracovní teploty v soustavě
výskytu škodlivých látek nad přípustnou mez
Kotelny na plynná paliva
vybavení kotelny samočinným uzávěrem plynu na přívodu do kotelny,
indikace výbušné koncentrace topného plynu v ovzduší s dvoustupňovou funkcí: 1. stupeň – optická a zvuková, 2. stupeň – blokovací,
indikace koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší u plynů jedovatých (bioplyn, koksárenský plyn)
Kotelny na pevná paliva
indikace koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší ze spalin s vazbou na havarijní větrání
Kontrola provádění kalibrace čidel a prověření funkce detekčního systému respektive funkce havarijního větrání 1x ročně,
zaplavení prostoru (kotelny umístěné pod úrovní terénu),
překročení teploty v prostoru nad 40 oC,
překročení časového limitu doplňování vody do soustavy,
Prověří se:
zda jsou poruchy bezpečnostního zařízení signalizovány a signalizace je zavedena do místa trvalé obsluhy nebo na dispečerské stanoviště,
zda při odstavení kotelny z provozu může být její provoz obnoven až vědomým zásahem topiče,
zda je minimálně 1x ročně prověřována funkce a nastavení zařízení kotelny umožňující občasnou obsluhu, uvést kdo a kdy zařízení zkoušel.
Ohřev teplé vody a zabezpečovací zařízení ohřívačů vody podle ČSN 06 0320 a ČSN 06 0830.
kontrola teploty teplé vody v ohřívači nebo zásobníku max.
60 °C, u zařízení předškolní výchovy nižší než 55 °C,
v případě zvýšení teploty vody v ohřívači na 70 °C k zamezení tvorby bakterií musí být zajištěno aby nedošlo k opaření uživatelů.
kontrola opatření přívodu vody do ohřívače předepsanými armaturami a tlakoměrem,
kontrola vybavení ohřívače teplé vody pojistným ventilem k zabránění překročení nejvyššího pracovního přetlaku ohřívače,
kontrola umístění pojistného ventilu:
u ohřívačů kde je voda ohřívána teplonosnou látkou o vyšší teplotě než 100 oC nebo elektřinou, plynem musí být pojistný ventil umístění v pojistném místě na straně teplé vody,
u ostatních ohřívačů umístění pojistného ventilu na přívodu studené vody, možnost kombinované armatury – pojistný ventil se zpětnou klapkou,
kontrola jmenovitého průměru pojistného ventilu podle objemu ohřívače – tabulka 5 v ČSN 06 0830,
kontrola zda otevírací přetlak pojistného ventilu odpovídá nejvyššímu dovolenému pracovnímu přetlaku ohřívače,
kontrola jak je zajištěno aby nedošlo k opaření
kontrola, zda je prověřována průchodnost pojistného ventilu v lhůtách stanovených provozním řádem (záznamy v provozním deníku).
kontrola zda je prověřována správná funkce bezpečnostní výstroje ohřívače způsobem v lhůtách stanovených provozním řádem (záznamy v provozním deníku, servisní protokoly).
Tlakoměry a teploměry pro sledování provozních podmínek
kontrola zda je v pojistném místě kotle osazený teploměr a tlakoměr (první odstavec čl. 7.2. ČSN 06 0830)
V čl. 4.1.7.2 ČSN 07 0240 je uvedena POZNÁMKA – U kotle s jmenovitým tepelným výkonem do 50 kW může být teploměr a tlakoměr součástí rozvodu tepelné soustavy, musí však být umístěny co nejblíže kotle; tlakoměr nemusí být vybaven uzavírací armaturou.
kontrola vybavení otopné soustavy minimálně jedním teploměrem s měřícím rozsahem nejméně o 20 % vyšším než je stanovená nejvyšší pracovní teplota soustavy instalovaném v přívodním potrubí soustavy,
kontrola vybavení otopné soustavy minimálně jedním tlakoměrem s měřícím rozsahem nejméně o 50 % vyšším než je provozní tlak soustavy
kontrola vyznačení stanovených nejvyšších a nejnižších parametrů tepelné soustavy na tlakoměru a teploměru značkami (třetí odstavec čl. 5 ČSN 06 0830),
kontrola prověřování funkce teploměrů a tlakoměrů způsobem a v lhůtách stanovených provozním řádem (záznamy v provozním deníku, servisní protokoly).
kontrola vybavení kotle regulací teploty ( regulace v závislosti na venkovní teplotě nebo vnitřní teplotě, kotlovým termostatem),
kontrola zda nastavená hodnota regulátoru teploty neumožní překročení nejvyšší pracovní teploty kotle.
kontrola zda kvalita vody napouštěné do tepelné soustavy odpovídá předpisům výrobce kotlů a ČSN 07 7401,
je-li voda upravována kontrola funkce úpravny vody, pravidelný servis podle návodu výrobce
kontrola jakým zařízením pro plnění vodou je soustava vybavená,
ručně odnímatelnou hadicí připojenou pouze na dobu doplňování za trvalého dozoru topiče (lze použít u soustavy do výkonu 100kW),
je-li doplňována z vodovodu kontrola zda je vodovod zajištěn proti průniku vody ze soustavy do vodovodu (pokles přetlaku ve vodovodním řádu proti přetlaku v tepelné soustavě),
kontrola zda je automatické doplňování časově omezené a jeho rozsah je kontrolovatelný,
kontrola zda je množství doplňované vody měřeno vodoměrem (měření je doporučené),
kontrola opatření všech povrchů v kotelně teplejších než 60 oC nesloužících k vytápění nehořlavou izolací jako ochrany proti popálení,
kontrola opatření částí tepelné soustavy tepelnou izolací k snížení tepelných ztrát a k ochraně proti zamrznutí (expanzní zařízení).
kontrola funkčnosti a technického stavu čerpadel,
kontrola hlučnosti aby chod čerpadel nezvyšoval hladinu hluku v kotelně.
Označení bezpečnostními značkami a tabulkami
kontrola označení dveří do kotelny bezpečnostní tabulkou s nápisem „KOTELNA – NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“,
kontrola označení hlavních uzavíracích armatur, armatur jednotlivých větví, čerpadel, odběrných míst na rozdělovač a sběrači, spojovacího potrubí štítky podle ČSN 13 0072 pro snadnou orientaci v kotelně.
kontrola instalace nouzového osvětlení u kotelen s půdorysnou plochou větší než 150 m2 a stanovenou trvalou obsluhou ,
kontrola zda topič má ruční svítilnu v použitelném stavu.
kontrola vybavení kotelny hasícím zařízením stanoveným projektem,
kontrola zda je hasící zařízení v použitelném stavu, udržováno a kontrolováno.
kontrola zda jsou únikové cesty a východy označeny značkami,
kontrola zda jsou únikové cesty bez překážek, trvale volné a použitelné.
Vybavení kotelny přístroji a ochrannými prostředky
kontrola vybavení kotelny podle kategorie a druhu energetického zdroje (kapalné nebo plynné palivo anebo elektřina)
pěnotvorným prostředkem nebo detektorem pro zjišťování netěsností,
lékárničkou první pomoci,
bateriovou svítilnou,
detektor na zjišťování oxidu uhelnatého
Čistota a pořádek v kotelně.
kontrola zda je v kotelně udržovaný pořádek a čistota,
kontrola zda se v kotelně nekonají práce nebo neskladují věci nesouvisející s provozem kotelny.
Spalinová cesta (kotelny kde se v kotlích spaluje kapalné nebo plynné palivo).
prověřit provádění kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebičů paliv v lhůtách stanovených v NV č.91/ 2010 Sb., resp. ČSN 73 4201:
čištění spalinové cesty – 1x ročně,
kontrola spalinové cesty – 1x ročně,
čištění spotřebiče – 1x ročně do 50 kW včetně, nad 50 kW dle návodu výrobce,
kontrola, zda jsou kouřové nástavce kotlů uzpůsobeny pro připojení zařízení k měření tahu a teplot spalin,
vizuální kontrola stavu spalinové cesty (deformace, uvolnění, rozpojení, netěsnosti, vytékání kondenzátu, koroze, trhliny, poškozená izolace apod.).
V zápisu z prohlídky se uvede datum provedené poslední kontroly a čištění, včetně celkového zhodnocení stavu spalinové cesty ze zpráv o provedení kontroly a čištění (schopno, neschopno provozu),
kontrola provádění revizí a zkoušek expanzních tlakových nádob stabilních podle
ČSN 69 0012 (expanzní nádoby, vzdušníky) a návodu výrobce, jsou-li součástí tepelné soustavy a instalované v kotelně:
výchozí revize nádob nových nebo po opravě,
provozní revize – 1x ročně
vnitřní revize a zkouška těsnosti – 1x za 5 let
tlaková zkouška – 1x za 9 let
V zápisu z prohlídky se uvede datum provedené poslední revize a zkoušky, včetně celkového zhodnocení zařízení z revizních zpráv (schopno, neschopno provozu).
kontrola provádění revizí elektrického zařízení kotelny podle ČSN 33 1500:
výchozí revize nových nebo rekonstruovaných elektrických zařízení,
pravidelná v lhůtách stanovených provozovatelem dle prostředí, minimálně 1x za 5 let,
kontrola umístění a funkce bezpečnostního prvku (STOP tlačítko), který přerušuje přívod elektrické energie pro kotelnu.
V zápisu z prohlídky se uvede datum provedené poslední revize, včetně celkového zhodnocení zařízení z revizních zpráv (schopno, neschopno provozu).
(kotelny kde se v kotlích spaluje plynné palivo)
kontrola provádění revizí plynového zařízení kotelny podle vyhl.č.85/78 Sb. a ČSN 38 6405:
výchozí revize (při prohlídce prováděné před uvedením nové, nebo rekonstruované kotelny do provozu),
kontrola – 1x ročně,
provozní revize – 1 x za 3 roky,
V zápisu z prohlídky se uvede datum provedené poslední revize a kontroly, včetně celkového zhodnocení zařízení z revizních zpráv (schopno, neschopno provozu).
(kotelny kde se v kotlích spaluje olej)
Kontrola skladování a manipulace s hořlavými látkami podle ČSN 65 0201.
(kotelny kde se v kotlích spaluje uhlí).
Kontrola skladování tuhých paliv podle ČSN 44 1315.
Kontrola ovzduší
provedení hygienického měření výskytu oxidu uhelnatého v ovzduší prostorů kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny.
V zápisu z prohlídky se uvede změřená hodnota CO v ppm.
Kontrola odstranění závad z předchozí prohlídky kotelny
prověření zda provozovatel zajišťuje prohlídky kotelny v případech a lhůtách uvedených v § 16 vyhl.č.91/93 Sb. a NV č.101/2005 Sb.,
kontrola zda provozovatel odstranil nebo zajistil odstranění závad z předchozí provedené prohlídky kotelny.
Výstup z prohlídky kotelny
Výsledky prohlídky kotelny zapíše odborně způsobilá osoba do zápisu z odborné prohlídky kotelny, který musí obsahovat tyto údaje:
datum provedení prohlídky,
údaje o provozovateli kotelny a umístění kotelny,
jméno a příjmení odborně způsobilé osoby, která prohlídku provedla (v případě revizního technika včetně evidenční číslo jeho osvědčení),
technické hodnoty kotelny,
seznam vedené technické a provozní dokumentace kotelny,
jméno topiče s uvedením platnosti jeho osvědčení,
zjištěný stav zařízení kotelny,
zjištěné závady a nedostatky,
opatření navržená k odstranění zjištěných závad a nedostatků,
údaje o odstranění závad zjištěných při předchozí prohlídce kotelny,
vyjádření o dalším provozu kotelny s případným určením bližších podmínek,
datum vyhotovení zápisu,
podpis odborně způsobilé osoby (v případě revizního technika otisk jeho razítka).
Zápis o ODBORNÉ prohlídce nízkotlaké kotelny provedené podle vyhlášky č.91/1993 Sb.
Ev.č.: 000/14/OPNK-Ry
Umístění kotelny:
Jméno a příjmení revizního technika:
Ev.č.osvědčení:
Technické hodnoty kotelny
Kategorie kotelny:
Stanovený způsob obsluhy: Trvalá / Občasná
Technické hodnoty tepelné soustavy
Nejvyšší pracovní teplota:
Nejvyšší pracovní přetlak:
Minimální pracovní přetlak:
Typ Výr.číslo Rok výroby Výkon (kW) Tlak (bar) Teplota(°C)
instalované Tlakové nádoby
Typ Výr.číslo Rok výroby Objem (l) Tlak (bar) Teplota(°C)
Údaje o Obsluze kotelny
Jméno a příjmení topiče Datum vystavení osvědčení podle § 14, vyhl.č. 91/93 Sb.
Provozní a technická dokumentace zařízení kotelny
Dokument Specifikace dokumentu, předložen, nepředložen
Provozní řád kotelny:
Návod k obsluze kotlů:
Provozní deník:
Revizní knihy kotlů ( > 50 kW ):
Zpráva o provozní revizi PZ:
Záznam o kontrole PZ:
Zpráva o pravidelné revizi EZ:
Zpráva o provozní revizi TNS:
Zápis o servisu kotlů (hořáků):
Zápis o čištění spalinové cesty:
Zápis o kontrole spalinové csty:
Zpráva o kalibraci detektorů plynu:
Zápis o kontrole hasícího zařízení:
Zjištěný stav zařízení kotelny.
(Kotle se zprovozní a uvede se stav kotlů např. provozuschopné, porucha apod.)
Zabezpečovací zařízení podle ČSN 06 0830, ČSN EN 12828.
(Uvede se jak je tepelná soustava chráněna proti:
překročení nejvyššího pracovního přetlaku:
(uvedou se instalované pojistné ventily, omezovače tlaku a jak jsou nastaveny)
Umístění PV Typ Po (bar) DN PN
nejvyšší pracovní teplotě
(uvede se jakým bezpečnostním zařízením jsou kotle vybaveny a jak jsou nastaveny)
nedostatku vody v soustavě
(uvede se jakým omezovači jsou kotle nebo soustava vybaveny a jak jsou nastaveny)
Expanzní zařízení podle ČSN 06 0830.
(Uvede se jakým expanzním zařízením je tepelná soustava vybavena, jeho stav, zda plní svoji funkci)
Zařízení umožňující provoz kotelny s občasnou obsluhou podle ČSN 06 0310.
(Uvede se jakým zařízením umožňujícím provoz s občasnou obsluhou je kotelna vybavena, kdo a kdy zařízení zkoušel)
Bezpečnostní zařízení Funkce, odstavení Signalizace
Překročení nejvyššího pracovního přetlaku v TS
Překročení nejnižšího pracovního přetlaku v TS
Překročení nejvyšší pracovní teploty v TS
Výskyt škodlivého plynu nad přípustnou mez
Překročení teploty v prostoru kotelny nad 40 oC
Překročení časového limitu odpouštění vody do TS
Ohřev teplé vody podle ČSN 06 0320.
(Uvede se způsob ohřevu teplé vody, typ a parametry ohřívače a opatření zabezpečovacím zařízením)
Typ, název Rok výroby Tlak (bar) Teplota (°C) Objem (l)
Zabezpečovací zařízení ohřívačů proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku pojistnými ventily:
Umístění Typ Po (bar) DN PN
(Uvede se zda jsou tepelná soustava a ohřívač vody opatřené tlakoměrem a zda jsou ryskami označeny hodnoty nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku soustavy a nejvyššího pracovního přetlaku ohřívače vody.)
Umístění Rozsah (bar) Označené hodnoty (bar)
(Uvede se zda je tepelná soustava opatřená teploměrem a je ryskou označena nejvyšší stanovená pracovní teplota soustavy.)
Umístění Typ Rozsah (°C) Označená hodnota (°C)
(Uvede se jak je regulována teplota v tepelné soustavě a zda nastavení regulátoru neumožňuje přestoupení nejvyšší pracovní teploty)
(Ověří se, zda je do kotelny zajištěný přívod vzduchu otvorem (otvory) u podlahy kotelny a odvod vzduchu z kotelny je zajištěný otvorem (otvory) u stropu kotelny. Prověří se, zda větrání odpovídá výpočtu v projektové dokumentaci nebo údajům uvedeným v provozním řádu, zda je větrání účinné, vyhovuje provedení instalovaných spotřebičů a negativně neovlivňuje funkci hořáků a spalinových cest. Zkontroluje se, zda nejsou větrací otvory ucpány, zaneseny nečistotami, listím, sněhem, zda jsou dveře kotelny opatřené samouzavíracím zařízením. Současně se zkontroluje, zda v zimním období nedochází větráním k nadměrnému ochlazování technologie kotelny. Je-li v plynové kotelně nucené větrání ověří se zkouškou, zda při výpadku nuceného větrání dojde k uzavření samočinného uzávěru plynu)
Spalinová cesta.
(Provede se vizuální kontroly spalinové cesty, zda je těsná, bez poškození, deformací a uvede se výsledek této vizuální kontroly. Současně se uvede stav spalinových cest zjištěný kominíkem při jejich čištění a kontrole, uvedený v zápisu vyhotoveném kominíkem)
Kontrola ovzduší.
(Uvede se výsledek měření CO v ovzduší kotelny)
(Uvede se jak je zajištěno doplňování vody do soustavy a zda je voda chemicky upravována podle návodu výrobce kotlů a normových hodnot)
(Uvede se zda jsou teplé povrchy chráněny izolací proti popálení, snížení tepelných ztrát a zamrznutí)
(Uvede se zda jsou všechna čerpadla funkční)
(Uvede se zda je v kotelně instalované nouzové osvětlení nebo zda má topič ruční svítilnu v použitelném stavu)
(Uvede se, zda jsou únikové cesta z kotelny volné, bez překážek a použitelné.)
Označení bezpečnostními značkami a tabulkami.
(Uvede se, zda je kotelna a kotelní zařízení označené předepsanými značkami a tabulkami.)
(Uvede se, zda je v kotelně udržována čistota a pořádek.)
Vybavení kotelny.
(Uvede se, zda je v kotelně vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany odpovídající kategorii kotelny podle ČSN 07 0703.)
Přenosný hasící dle projektu ano/ne
Pěnotvorný prostředek ano/ne
Bateriová svítilna ano/ne
Lékárnička první pomoci ano/ne
Detektory na oxid uhelnatý (CO) a pro kontrolu těsnosti spojů má topič společné pro více kotelen stejného provozovatele, které obsluhuje.
Zjištěné závady a nedostatky:
(Popíše se zjištěná závada a uvede se který právní nebo technický předpis je závadou porušený a navrhne se opatření k odstranění závady.)
Kontrola odstranění závad z předchozí prohlídky kotelny:
(Uvede se datum předchozí prohlídky, přehled závad, které byly odstraněny a přehled závad, které odstraněny nebyly.)
Vyjádření k dalšímu provozu kotelny:
(Uvede se zhodnocení z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu kotelny např.)
Kotelna je schopná bezpečného provozu, zjištěné závady doporučuji odstranit dle navržených opatření.
K zamezení vzniku rizik podle § 102 zákoníku práce, vytvářených provozem zařízení kotelny je nutno dodržovat pokyny v provozním řádu a bezpečnostně technické požadavky minimálně v rozsahu stanoveném vyhl. ČÚBP č.91/93 Sb., NV č.101/2005 Sb. a ČSN EN 12828, ČSN 06 0830, ČSN 06 0310.
Zpráva obsahuje 5 stran.
V Ostravě dne:
1 x provozovatel
1 x RT
Podpis a otisk razítka revizního technika
Předchozí příspěvekCertifikace tlakových zařízení pro dovoz a vývoz mimo Evropskou uniiDalší příspěvekJaderná energetika byla, je a bude součástí našeho energetického mixu