Source: https://studyres.es/doc/82373/criterios-db-si-criterios-para-la-interpretaci%C3%B3n-del-db-si
Timestamp: 2019-06-16 07:34:26
Document Index: 246313612

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo\n9', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2']

Criterios DB SI Criterios para la interpretación del DB SI
Download Criterios DB SI Criterios para la interpretación del DB SI
Protección contra incendios wikipedia, lookup
Protección pasiva contra incendios wikipedia, lookup
Ignifugidad wikipedia, lookup
EN 54 wikipedia, lookup
Puerta cortafuego wikipedia, lookup
Criterios para la interpretación y aplicación del
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación:
Recopilación de consultas dirigidas a la
Fecha de actualización: 21 de agosto de 2009
Consultas que se incorporan o modifican en esta actualización
Consultas que se incorporaron o modificaron en la actualización de 1/septiembre/2008
Consultas que se han incorporado al articulado de los DB
Conforme a lo establecido en el artículo 35.g) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda ha respondido a numerosas consultas relacionadas con la interpretación y aplicación de los
Documentos Básicos DB SI y DB SU del Código Técnico de la Edificación y, anteriormente, de la norma básica de la edificación "NBE-CPI/96 Condiciones de protección contra Incendios en los edificios".
Para facilitar su difusión y utilización, de acuerdo con el artículo 37.10 de la citada ley, a continuación
se incluye una recopilación de las respuestas más significativas, ordenadas según los apartados de los
citados Documentos Básicos.
Preguntas relacionadas con la Introducción del DB SI
II Ámbito de aplicación
En un cambio de actividad de un establecimiento en el que no se
cambia su uso principal (Comercial) y no se hace ninguna obra, ¿debe aplicarse el DB SI y adecuar el establecimiento al mismo?
Alcance de la aplicación del DB SI a
un cambio de actividad de un establecimiento, sin cambio en su uso
Desde su propio ámbito regulador, el CTE se aplica (Parte I, art. 2) cuando
se hagan obras o cuando se cambie el uso principal de un establecimiento,
aunque se pretenda hacer sin ninguna obra. Por tanto, desde dicho ámbito
regulador, el DS SI no se aplicaría a este caso, dado que no hay cambio
del uso principal (Comercial).
Pero hay que tener en cuenta que la competencia para regular y controlar
las actividades y sus cambios, así como los procedimientos de legalización, corresponde a los Ayuntamientos. Por tanto son ellos a quienes compete decidir sobre la aplicación del CTE a dichos procesos y sobre el alcance de dicha aplicación.
Aplicación del RSCIEI a naves industriales
Alcance de la aplicación del DB SI
al cambio de uso de un edificio o
establecimiento con reforma parcial
¿Se debe aplicar el “Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales” (RSCIEI) a toda nave industrial?
A efectos de aplicar el DB SI o el RSCIEI, lo relevante no es si un edificio es
una “nave industrial”, ya sea desde el punto de vista urbanístico o desde el
constructivo, sino si la actividad principal del establecimiento implantado en
ella es o no industrial, conforme a la definición que el citado reglamento hace
de dicha actividad.
En un cambio del uso característico de un edificio o de un establecimiento, ¿debe aplicarse el DB SI al conjunto del mismo o únicamente
a aquellas partes o elementos que vayan a ser objeto de las obras?
Conforme al artículo 2.6 del CTE (Parte 1) "... en todo cambio de uso característico de un edificio o establecimiento existente se deberá comprobar
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE". Por tanto, las obras a
realizar deberán ser todas las necesarias para que el conjunto del edificio o
establecimiento cumpla, no solo las exigencias básicas de seguridad en
caso de incendio, sino todas las que establece el CTE.
Esto supone que hay que aplicar el DB SI al conjunto del edificio o del establecimiento en cuestión.
Reglamentación aplicable a zonas
de almacenamiento con alta carga
de fuego y con presencia de público
Cuando la carga de fuego total de un almacén de un establecimiento
de uso Comercial excede de 3x106 MJ, ¿la reglamentación aplicable a
dicho almacén es exclusivamente el “Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales” (RSCIEI) o también el
DB SI del CTE?
Exclusivamente el RSCIEI.
¿Y cuando en dicho almacén haya además presencia de público?
En tal caso se le debe aplicar, tanto el citado Reglamento, como el DB SI
del CTE.
Aplicación del DB SI en edificios en
los que un incendio no suponga
¿Es exigible el cumplimiento de las condiciones del DB SI cuando un
incendio no suponga riesgo para las personas?
La aplicación del DB SI tiene por objeto cumplir las exigencias básicas de SI
y con ello satisfacer el requisito básico SI, el cual tiene por objetivo “… reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran
daños derivados de un incendio de origen accidental …(Parte I, art. 11.1)
Por tanto, la aplicación de las condiciones del DB SI es exigible en la medida en que exista riesgo para las personas y voluntaria si únicamente
existe riesgo para los bienes.
A título de ejemplo, en un edificio de uso agropecuario, garaje o almacén,
de poca superficie, una planta, ocupación mínima y ocasional, suficiente
separación respecto de otros edificios, etc. pueden no ser exigibles las
propagación interior (sección SI 1)
propagación exterior (SI 2)
instalaciones de protección contra incendios (SI 4)
intervención de los bomberos (SI 5)
resistencia al fuego de la estructura (SI 6)
siendo suficiente aplicar las condiciones de evacuación (SI 3) que realmente puedan resultar necesarias para la seguridad de las personas.
III Criterios generales de aplicación
¿Debe aplicarse el DB SI a un aparcamiento situado en la cubierta de
un edificio y totalmente abierto al exterior?
Aparcamientos situados en cubiertas de edificios
Un aparcamiento situado al exterior, p. ej. en la cubierta de un edificio, únicamente precisa cumplir con carácter obligatorio aquellas condiciones del
DB SI que, a la vista de las características de cada caso particular, se consideren necesarias para el cumplimiento del objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”, es decir (art. 11, CTE Parte I): “… reducir a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños
derivados de un incendio de origen accidental”.
En aparcamientos como los citados y considerando únicamente el riesgo inherente a ellos, probablemente sea suficiente aplicar únicamente las condiciones que se refieren a los recorridos de evacuación hasta las salidas de
Versión de las normas UNE-EN de
ensayo a tener en cuenta
Cuando una norma UNE-EN de ensayo o de clasificación se actualiza
con una versión más actual que la citada en el DB SI, ¿qué versión
debe tenerse en cuenta mientras dicha cita se actualiza?
Al ser normas de apoyo a normas EN armonizadas de producto publicadas
en el Diario Oficial de la Unión Europea (o que deban serlo cuando estén
disponibles) se pueden considerar incluidas entre las de actualización automática conforme a la última versión.
¿Con qué alcance se debe aplicar el DB SI a una obra de reforma de
un hospital con la que se cambia el uso de determinadas zonas?
reformas que cambian el uso de zonas del edificio
A efectos de determinar el grado y alcance de aplicación del CTE DB SI en
una obra de reforma de un edificio existente, conforme a los puntos 5 y 6
del apartado III de la Introducción de dicho DB, se entiende por cambio de
uso el cambio del uso principal o dominante del conjunto del edificio o establecimiento de que se trate, conforme a los usos definidos en el Anexo SI
En este sentido, una obra de reforma de un edificio de uso Hospitalario en
la que se modifique el uso local de determinados recintos o zonas (p. ej.
despachos que pasan ser habitaciones de pacientes, almacenes que pasan a ser unidades de tratamiento, etc.) no es, a los efectos anteriores, una
obra que suponga cambio de uso, ya que el conjunto del edificio sigue
siendo de uso Hospitalario, el cual no se circunscribe a las zonas de hospitalización de pacientes, sino que se extiende a todo el edificio.
Todo ello sin perjuicio de que, conforme al punto 6 antes citado, deban
adecuarse al DB SI todos los elementos del edificio modificados por la reforma y, por ello, dicha adecuación deba tener un alcance proporcional al
Elaboración de Planes de Emergencia y adecuación al DB SI
Al elaborar el Plan de Emergencia de un edificio existente, que inicialmente era de uso Residencial Vivienda, pero que a lo largo del
tiempo ha ido transformándose progresivamente en uso predominantemente Administrativo, ¿habría que adecuar el edificio al DB SI?
Si actualmente se procede a cambiar el uso principal de un edificio, por
ejemplo de Vivienda a Administrativo, es obligatorio adecuarle totalmente a
este nuevo uso, tal como se establece en el artículo 2.6 de la Parte I del
CTE, al margen de que se elabore o no el Plan de Emergencia de dicho
Como este caso se trata de una situación consolidada, no hay obligación
de aplicar el CTE retroactivamente. Dado que la elaboración del Plan de
Emergencia de un edificio existente (haya cambiado su uso o no) no es
una actuación que por sí misma obligue a su adecuación, sino que supone
desarrollar dicho Plan en función del estado actual del edificio, incluidas
sus posibles deficiencias respecto de la reglamentación actual, solo cabría,
si así lo requiriese la Propiedad (no es obligatorio) complementar el Plan
con el análisis y propuesta de adecuación del estado actual, ordenada en
su caso según las prioridades que se estimen más aconsejables.
reformas sin cambio de uso
En una reforma de un edificio o establecimiento que no suponga
cambio de uso, ¿hay que adecuar al DB SI todas las condiciones de
protección contra incendios?
Conforme a los criterios generales que se establecen en la Introducción,
apartado III, puntos 6, 7 y 8, se debe aplicar el DB SI:
- A los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello
suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en el DB SI.
- A los elementos de evacuación, si la reforma altera la ocupación o su
distribución con respecto a ellos.
- A las instalaciones de protección contra incendios, si la reforma afecta a
los elementos constructivos que les sirvan de soporte.
Con estos criterios no se pretende exigir que cualquier reforma suponga la
total adecuación del edificio al DB (lo que en muchos casos sería imposible) sino que haya proporcionalidad entre el alcance constructivo de la reforma y el grado de mejora de las condiciones de protección contra incendios que lleve a cabo.
La decisión acerca de si, en cada caso concreto, dicha proporcionalidad y
el grado de mejora son razonablemente suficientes, corresponde a la autoridad de control edificatorio.
En una obra de ampliación de un edificio, ¿en que medida se debe
aplicar el DB SI a la parte ampliada y a la preexistente?
A la parte ampliada se le debe aplicar el DB SI como a una obra de nueva
planta, pero considerándola parte integrante del edificio ampliado. Por
ejemplo, dicha parte deberá contar las instalaciones de protección que
sean exigibles conforme a SI 4 al edificio ampliado, aunque no sea obligatorio instalarlas también en la parte preexistente.
A la parte preexistente se le debe aplicar el DB SI conforme a los criterios
que se establecen para las obras de reforma en los puntos 6, 7 y 8 del
apartado III de su Introducción, es decir:
- A los elementos que se modifiquen con la obra de ampliación, siempre
que dicha aplicación suponga una mayor adecuación al DB SI.
- A los elementos de evacuación que vayan a servir a la zona ampliada.
- A las instalaciones de protección contra incendios, si la obra afecta a los
elementos constructivos que les sirvan de soporte.
Como excepción a lo anterior, cuando la ampliación consista en un aumento de plantas, de forma tal que las condiciones de seguridad en caso de
incendio de la parte preexistente queden sustancialmente afectadas con la
obra (altura de evacuación, sectores de incendio, protección de escaleras,
etc.) la aplicación global del DB SI debe hacerse extensiva a dicha parte.
Transformación de plantas de trasteros en plantas de viviendas
En un edificio de viviendas existente en el que se pretenda transformar en viviendas una planta bajo cubierta destinada a trasteros, ¿qué
modificaciones serían necesarias en el conjunto del edificio?
Tendría la consideración de obra de ampliación, por lo que a la planta
transformada en viviendas se le debe aplicar el DB SI como a una obra de
nueva planta, considerándola a efectos de dicha aplicación, parte integrante del edificio resultado de la ampliación.
Cuando la obra suponga que las condiciones de seguridad en caso de incendio de la parte preexistente queden sustancialmente modificadas (altura de evacuación, sectores de incendio, protección de escaleras, etc.) la
aplicación global del DB SI debe hacerse extensiva a dicha parte.
Proyecto de establecimiento en un
local diáfano sin uso.
Un proyecto de apertura de un establecimiento, donde se parte de un
local diáfano y sin uso, ¿se considera un cambio del uso característico que, conforme al art. 2.6 de la Parte I, obligaría a aplicar todas las
exigencias básicas del CTE, entre ellas, las de SI?
Un local diáfano sin ningún uso declarado viene a ser, a efectos del CTE,
una obra inacabada. El proyecto y obra de terminación de dicho local para
un uso determinado debe cumplir (al margen de cómo se denomine la licencia correspondiente, desde la óptica municipal) todas las exigencias del
CTE, incluidas las de seguridad en caso de incendio, particularizadas para
el uso en cuestión.
Asimilación a más de un uso de los
contemplados en el DB SI
Cuando no todos los aspectos de riesgo de una determinada actividad singular sean asimilables a los de un único uso de los contemplados en el DB SI (los definidos en el Anejo SI A) sino a los de varios de ellos, ¿es posible aplicar en cada aspecto las condiciones reglamentarias del uso al cual se puede asimilar o es imprescindible
que la asimilación se haga de forma total y excluyente con un solo
Siempre que se justifique adecuadamente, en base a un análisis de los
riesgos específicos de la actividad en cuestión, nada impide aplicar en cada aspecto las condiciones singulares del uso al que dicho aspecto sea
más fácilmente asimilable.
El análisis de las particularidades de cada actividad y las decisiones acerca de cual sea la asimilación o asimilaciones más adecuadas, corresponden al autor del proyecto. La decisión final acerca de la validez de lo anterior corresponde a la autoridad de control edificatorio.
¿A qué uso debe asimilarse un plató para grabación con posible presencia de público?
Uso aplicable a un plató para grabación
El uso o los usos conforme a los cuales se le debe aplicar la reglamentación debe establecerse teniendo en cuenta el artículo 2.7 de la Parte I del
CTE. Conforme a ello, lo más adecuado es aplicar el RSCIEI a las zonas
de producción no accesibles al público y, de forma similar a lo establecido
para las zonas de almacenamiento de establecimientos comerciales en los
que esté prevista la presencia de público, aplicar las condiciones más severas derivadas del CTE y del RSCIEI a las zonas destinadas tanto a producción como a presencia de público.
¿Qué reglamentación y qué uso son aplicables a una estación de autobuses? ¿Y a un garaje de autobuses?
Uso aplicable a una estación de autobuses
En general, a los establecimientos en los que haya frecuente movimiento de
los vehículos (excepto en caso de transporte de mercancías) se les aplica el
DB SI, como uso Aparcamiento, cuando no haya presencia de Público, o
como uso Pública Concurrencia, en caso contrario. A los establecimientos
en los que los vehículos están normalmente almacenados o aparcados, con
escasa movilidad, se les aplica el “Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales” (RSCIEI).
Por tanto, a una estación de autobuses se le debe aplicar el DB SI y se considera uso Pública Concurrencia y a un garaje de autobuses o de cualquier
otro tipo de vehículo destinado al servicio de trasporte de personas, se le
debe aplicar el RSCIEI, debiendo además considerar establecimientos diferentes a uno y otro, caso de estar integrados en un mismo edificio.
A los garajes de vehículos destinados al trasporte de mercancías se les
debe aplicar, en todo caso, el citado Reglamento.
Uso aplicable a las guarderías y a
¿Qué condiciones específicas deben aplicarse a las guarderías, a las
residencias y viviendas tuteladas para personas con discapacidad o a
las escuelas infantiles?
Tal como se establece en el apartado III de la Introducción del DB SI “… a
los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes
precisen, en su mayoría, ayuda para evacuar el edificio …. se les debe
aplicar las condiciones específicas del uso Hospitalario”, aunque cabe
añadir que dicha aplicación debe hacerse de una manera flexible, excluyendo aquellas condiciones que tengan sentido en un hospital, pero no en
una guardería.
Tal es el caso de las anchuras mínimas de pasillos y puertas, que para un
hospital se establecen teniendo en cuenta la necesidad de desplazar a determinados pacientes en cama en caso de emergencia, medida que es innecesaria en las guarderías y en las residencias y viviendas tuteladas para
personas con discapacidad, excepto en los casos singulares en los que el
tipo de discapacidad de dichas personas haga necesaria dicha medida.
Conforme al Anejo SI A, las escuelas infantiles se consideran uso Docente, por lo que se les debe aplicar las condiciones específicas de dicho uso.
Necesidad de adecuar escaleras
existentes en cambios de uso en
los que se disminuya o no se aumente la ocupación
En cambios de uso en los que se disminuyan o no se aumente la
ocupación, ¿puede aceptarse la no adecuación al DB SI de las escaleras existentes?
El DB SI obliga a adecuar las escaleras que sirvan a una parte de un edificio afectada por un cambio de uso, no solo en lo relativo a su capacidad
de evacuación (anchura de tramo, superficie contenida en el recinto sí es
protegida) sino a todos los demás aspectos regulados por la norma: compartimentación, peldañeado, longitud de los tramos, ventilación, instalaciones, etc. Por ello, el hecho de que un cambio de uso suponga reducir la
ocupación (o no aumentarla) no es, en principio y en sí mismo, argumento
suficiente para permitir que una escalera no se adecue al DB SI.
No obstante, dada la evidente imposibilidad de adecuar por completo las
escaleras existentes, así como las desfavorables condiciones de seguridad
contra incendios que muchas de ellas presentan (tanto peores cuanto más
antiguo es el edificio) se debe valorar, en cada caso concreto, si el grado
de adecuación y mejora de la escalera que se propone es el razonablemente posible desde los puntos de vista técnico y económico, a la vista de
las deficiencias que presente el estado previo.
V Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de los
Control de puertas y elementos
compartimentadores de incendios
¿Puede justificarse la utilización de elementos motorizados de compartimentación de incendios (puertas, mamparas, tabiques, etc.) únicamente mediante un ensayo convencional de resistencia al fuego?
Las puertas y los elementos separadores motorizados no son elementos
convencionales, sino que constituye un sistema complejo cuya idoneidad y
fiabilidad como elemento compartimentador de incendios depende, no solo
de la resistencia al fuego del elemento de cierre propiamente dicho, sino
también de las del sistema de cierre.
Por ello, su utilización en las obras debe justificarse, no mediante un ensayo convencional de resistencia al fuego, sino mediante una evaluación
técnica de la idoneidad global del sistema, que incluya dicho ensayo, pero
también la evaluación del sistema motorizado de cierre, ya que este juega
un papel esencial en dicha idoneidad global. Dado que las pruebas y ensayos que permiten establecer dicha idoneidad no están normalizados,
deberán estudiarse para cada caso concreto por las entidades que la certifiquen, las cuales deben estar autorizadas por las Administraciones Públicas, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 del CTE (Parte I).
Condiciones de comportamiento
ante el fuego de los productos de
construcción y de los elementos
Control en obra de las características de reacción y de resistencia ante el fuego de los productos de
¿Cómo debe justificarse la utilización en las obras de los productos
de construcción en lo que se refiere a sus características de reacción
y de resistencia ante el fuego?
Las comprobaciones y acreditaciones documentales necesarias para justificar la puesta en obra de un producto de construcción, en cuanto a sus
características de comportamiento ante el fuego, son las siguientes:
1 Como cuestión previa debe comprobarse si el producto debe tener
marcado CE, ya que si así fuera y careciera del mismo debería ser rechazado. El listado de los productos obligados a tener marcado CE en
un momento dado, publicado por la Comisión Europea, puede consul-
tarse en esta dirección web:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/re
flist/construc.html
Con algún tiempo de retraso, el anterior listado es publicado en el BOE
mediante una Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La Resolución vigente en cada momento puede consultarse en esta dirección web del MITyC:
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/C
EE#DisposicionesDesarrolloNacionales
2 Productos con marcado CE
Se deberá verificar que la clase de resistencia o de reacción al fuego
que consta en el etiquetado o en la documentación de acompañamiento del marcado CE cumple con lo requerido en la reglamentación y en
En la dirección web del MITyC antes citada puede accederse a la versión más reciente del documento “Marcado CE, ¿Cómo se comprueba?”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/construccion/Comproba
cion_marcado_CE_Productos_Construccion_May08.pdf)
de gran utilidad por su información y recomendaciones prácticas acerca
de cómo se debe verificar la documentación relativa al marcado CE.
3 Productos sin marcado CE o con marcado CE en el que no conste la
característica requerida
En este caso, la comprobación de las propiedades de comportamiento
ante el fuego debe hacerse a través de la acreditación documental que
acompañe al producto, mediante una de las siguientes opciones:
a Si la documentación proviene de un laboratorio de ensayo español,
debe verificarse el valor o clase requeridos en el informe de clasificación o de caracterización del producto, así como que el laboratorio
está acreditado por ENAC.
b Si la documentación consiste en un distintivo de calidad de carácter
voluntario (marca o sello de conformidad a norma) emitido por un
organismo de certificación español, debe verificarse el valor o clase
requeridos según lo indicado en el apartado a anterior, así como que
dicho organismo de certificación está acreditado por ENAC.
c Si la documentación consiste en una evaluación técnica de idoneidad, el valor o clase reflejado en la misma debe verificarse según se
ha indicado en el apartado a anterior.
d En los casos b y c anteriores, el director de ejecución de la obra podría considerar suficiente verificar el valor o clase requerido en la
documentación del distintivo o de la evaluación técnica y no en el informe de clasificación o de caracterización del producto, ya sea en
base a un criterio de confianza y bajo su responsabilidad, o bien por
estar reconocido oficialmente el distintivo de calidad o la evaluación
técnica de idoneidad en cuestión.
e La aceptación de sistemas complejos y no convencionales de compartimentación (por ejemplo los que integran un elemento separador, una motorización, elementos guía, un sistema de detección, un
suministro eléctrico, un sistema automático de enfriamiento mediante agua, etc.) no puede justificarse únicamente mediante un simple
ensayo convencional de resistencia al fuego. La utilización de dichos
productos en las obras debe ampararse en una evaluación técnica
de idoneidad emitida por una entidad autorizada para ello por las
Administraciones Públicas competentes, que verifique todas aquellas características del sistema que sean críticas para garantizar la
función que le sea exigible.
f Si la documentación proviene de un organismo de otro Estado de la
UE debe además comprobarse que el producto cuenta con el documento de reconocimiento emitido por la Dirección General competente de la Administración del Estado al que hace referencia el Art.
9.2 del Real Decreto 1630/92, de 29 de diciembre. Conviene resaltar
que dicho reconocimiento es imprescindible y que, ni el director de
ejecución de la obra, ni la autoridad de control deben suplirle con su
propia estimación acerca de la validez legal en España de la documentación acreditativa del producto.
En todo caso, deberá además comprobarse la vigencia de la documentación acreditativa que se aporte, referida a la fecha de suministro de cada
producto a la obra, teniendo en cuenta que un informe de clasificación o de
caracterización de un producto puede amparar al mismo durante los 5 o 10
años posteriores a su fecha de emisión, según se refiera a reacción al fuego o a resistencia al fuego, respectivamente. Si se trata de la documentación citada en los puntos b y c anteriores, se debe verificar además su fecha de validez.
Conforme al punto II.2. de la Parte I, Anejo II del CTE, “… el director de la
ejecución de la obra recopilará la documentación acreditativa de todo lo
anterior”, la cual “… será depositada en el Colegio profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente” y será incluida por el director de obra en el Libro del Edificio, conforme se establece
en el artículo 8, punto 1 del CTE.
La documentación deberá estar redactada en alguno de los idiomas del
Estado español cooficiales en la Comunidad Autónoma de que se trate.
Ensayos aplicables a las pinturas
En obras cuyo proyecto y cuya licencia se ajusten al CTE, ¿pueden
emplearse pinturas intumescentes para proteger estructuras de acero
frente al fuego amparadas en la norma UNE 23820:1997?¿y si el proyecto y la licencia se ajustan a la NBE-CPI/96?
No. Dado que un proyecto conforme al CTE debe necesariamente especificar la resistencia al fuego de las estructuras conforme a las nuevas clases europeas, las pinturas intumescentes para proteger estructuras de
acero deben acreditar sus características conforme a la norma europea
UNE-ENV 13381-4.
¿Y si el proyecto y la licencia se ajustan a la NBE-CPI/96?
En ese caso, la utilización de una pintura intumescente puede ampararse
en la norma UNE 23820:1997, siempre que su certificados de ensayo no
haya agotado el periodo de diez años de validez que establecía la NBECPI/96. No obstante, en este caso también pueden utilizarse las pinturas
acreditadas conforme a la norma UNE-ENV 13381-4, dado que el nivel
exigencial de esta es mayor que el de la primera.
¿Cómo se puede determinar analíticamente la resistencia al fuego de
una pared o de un cerramiento?
Determinación analítica de la resistencia al fuego de una pared o de
un cerramiento
Ensayos aplicables a las puertas
resistentes al fuego y a sus componentes
Las únicas alternativas posibles para poder determinar la resistencia al
fuego de una pared o de un cerramiento son el ensayo o bien obtener dicho valor de una tabla reconocida reglamentariamente, como son las contenidas en el Anexo F del CTE DB SI.
Cuando en dichas tablas no figura el elemento considerado, se debe tomar
el valor del que sea más parecido, haciendo dicha asimilación del lado de
¿Conforme a qué normas deben haber sido ensayadas y clasificadas
las puertas resistentes al fuego? ¿Y sus herrajes y mecanismos de
En las obras de nueva planta o de reforma para las que se haya solicitado
licencia desde el 29-sept-2006 en adelante, las puertas resistentes al fuego deben haber sido ensayadas y clasificadas conforme a las normas
UNE-EN 1634-1:2000 y UNE-EN 13501-2:2008, respectivamente.
Los elementos de dichas puertas que figuran en el siguiente cuadro deben
tener obligatoriamente marcado CE de conformidad con sus normas respectivas, desde las fechas que se indican:
Marcado CE de conformidad obligatorio
s/ Norma
Dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador (1)
UNE-EN 179:2003 VC1
UNE-EN 179:2008
Dispositivos de apertura mediante barra horizontal (2)
UNE-EN 1125:2003 VC1
UNE-EN 1125:2008
UNE-EN 1935:2002
Dispositivos de cierre controlado (cierrapuertas) (4)
UNE-EN 1154:2003
Dispositivos de coordinación
del cierre de las puertas (5)
UNE-EN 1158:2003
electromagnética (6)
UNE-EN 1155:2003
UNE-EN 12209:2004
De uso obligatorio en zonas cuyos ocupantes estén, en su mayoría, familiarizados con el
edificio, en las puertas previstas para más de 50 personas o en las que sean salida de
planta o de edificio.
Dígitos de su codificación:
Valor que debe tener el dígito (1): 3
(2): 3
(1) Posible hasta 31/12/2009
(2) Posible desde 1/1/2009, obligatorio desde 1/1/2010
De uso obligatorio en zonas cuyos ocupantes no estén, en su mayoría, familiarizados con
el edificio, en las puertas previstas para más de 50 personas o en las que sean salida de
No se admiten las bisagras de resorte o muelle.
Valor que debe tener el dígito:
De uso obligatorio en puertas resistentes al fuego. Debe carecer de dispositivo de retención, excepto cuando sea electromagnético conforme a UNE EN 1155.
≥3 (*)
(*) Dado que este dígito regula la fuerza del cierrapuertas y que esta a su vez condiciona
la fuerza necesaria para abrir la puerta, se recuerda que conforme a DB SU 3, la fuerza
de apertura de las puertas previstas para ser utilizadas por personas con discapacidad es
de 25 N, como máximo. Debe tenerse en cuenta que dicha fuerza es muy inferior a la
fuerza asociada al momento de apertura máximo y a la anchura máxima recomendada
para la hoja, conforme a la Tabla 1 de la norma UNE-EN 1154.
De uso obligatorio en puertas resistentes al fuego de dos hojas.
- Dispositivo incorporado
en el cierrapuertas
- Dispositivo separado
del cierrapuertas
Obligatoriedad de aportar los informes de ensayo
De uso obligatorio en aquellas puertas resistentes al fuego que deban permanecer habitualmente abiertas.
¿Puede deducirse del segundo párrafo del apartado VI que los fabricantes o suministradores de productos que aún no ostenten el marcado CE están obligados a aportar, no solo el certificado de clasificación del producto según su reacción o su resistencia al fuego, sino
también el correspondiente informe de ensayo?
No, solo están obligados a aportar copia del certificado de clasificación. De
dicho párrafo solo debe deducirse que el certificado de clasificación, cuya
aportación sí es obligatoria, además de ser vigente, debe estar apoyado
en un informe de ensayo también vigente, pero cuya aportación no es obligatoria.
Aplicación de la antigüedad de los
certificados de ensayo y clasificación de productos
¿Tiene alguna base reglamentaria conforme al DB SI que en las inspecciones de actividades se exija que las cortinas y elementos suspendidos, tapicerías y otros materiales textiles, estén en todo momento respaldadas por un certificado de ensayo de reacción al fuego
vigente en el momento de realizar dicha inspección?
La antigüedad máxima de 5 años que deben tener los certificados de ensayo de reacción al fuego, no solo de las cortinas y elementos suspendi-
dos, tapicerías y otros materiales textiles, sino en general todos los materiales sujetos a condiciones reglamentarias de reacción al fuego, es exigible únicamente en el momento en que dichos materiales se suministran a
las obras para su instalación en las mismas,
En ningún caso de dicha exigencia debe deducirse que un material ya instalado deba renovar su validación a lo largo de su vida útil mediante ensayos actualizados cada 5 años.
Validez en España de ensayos hechos en otros Estados de la Unión
¿Bajo qué condiciones son válidos a efectos del CTE los ensayos hechos en otros Estados de la Unión Europea?
La obligatoriedad que establece el CTE de que la clasificación y los ensayos de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE
deban realizarse por laboratorios acreditados conforme al RD 2200/1995 de
28 de diciembre (ENAC) es aplicable cuando se trate de clasificaciones y
ensayos realizados en España. En cambio, cuando hayan sido realizados
en otros Estados de la UE, la regulación aplicable al respecto es el artículo
9.2 del RD 1630/1992, de 29 de diciembre, de transposición de la Directiva
de Productos de Construcción (DPC).
Conforme a dicho artículo, un producto ensayado en otro Estado de la UE
conforme a las mismas normas vigentes en España, por un organismo (laboratorio) autorizado en dicho Estado y comunicado por este con arreglo a
los procedimientos establecidos en la DPC, puede ser considerado por la
Administración española conforme con las disposiciones del CTE.
Para ello, la Dirección General competente emitiría, a petición expresa e
individualizada, el correspondiente documento en el que se reconozca lo
anterior. En el marco del CTE, dicha competencia corresponde a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda.
Idioma en el que deben estar redactados los certificados de ensayo
¿En qué idioma deben estar redactados los certificados de ensayo y
de clasificación según su reacción y su resistencia al fuego de los
productos de construcción que aún no tengan marcado CE?
Pueden estar redactados en cualquier idioma aceptable para los agentes
que los utilicen, excepto cuando de dichos documentos deba quedar constancia y registro reglamentario y con efectos administrativos, en cuyo caso
deberán estar redactados en alguno de los idiomas cooficiales del Estado
español en la comunidad autónoma en la que se presenten.
Preguntas relacionadas con Sección SI 1 – Propagación interior
SI 1-1
Con la mención en el DB SI a sectores de incendio “independientes” o
“diferenciados”, ¿se pretende que estos cumplan alguna condición
especial o adicional a las que se establecen para los sectores de incendio en general?
Sectores de incendio “independientes” o “diferenciados”
No. Dichos términos carecen de relevancia técnica. La condición de “independiente” y de “diferenciado” es inherente a todo sector de incendios que
esté conforme con al DB SI.
Sectorización entre las zonas de
uso industrial y no industrial de un
Un taller de reparación y un almacenamiento de vehículos anexos a
un establecimiento dedicado a la venta de los mismos, ¿deben constituir sector de incendio independiente respecto de este? ¿qué condiciones particulares deben cumplir una y otra zona?
El taller de reparación y el almacenamiento de vehículos son zonas de uso
industrial, se regulan según su reglamentación específica (RSCIEI) y deben
constituir sector de incendio independiente respecto de la zona de venta, a
la cual le es aplicable el DB SI, con sus condiciones particulares para el uso
SI 1-1, punto 4
Ascensor con arranque en sector de
Cuando el sector más bajo al que sirve un ascensor es un “sector de
riesgo mínimo”, ¿debe tener también en dicho sector puertas E 30 o
vestíbulo de independencia?
No es preciso, dado que el riesgo mínimo del sector implica un riesgo también mínimo de propagación ascendente, tanto por el ascensor, como por
Comunicación de ascensor con un
sector de riesgo mínimo
En un sector de riesgo mínimo, ¿puede carecer de compartimentación
un ascensor que comunique con otros sectores?
Sí, siempre que en cualquier otro sector o zona de riesgo especial que
exista por debajo el ascensor disponga, tanto de puerta E 30 como de vestíbulo de independencia con puerta EI2 30-C5.
En el propio sector de riesgo mínimo dicha compartimentación es innecesaria.
Compartimentación de ascensores
que comunican sectores diferentes
¿Con qué soluciones alternativas se puede compartimentar un ascensor que comunique sectores diferentes?
a) Con puertas E 30 de acceso al ascensor, excepto en zonas de riesgo
especial o de uso Aparcamiento, en las que se deben aplicar las opciones b) o c).
b) Con un vestíbulo de independencia situado en cada acceso al ascensor
de tal forma que entre este y la planta se interpongan al menos una pared EI 120 y una puerta EI2 30-C5 de paso. Dicho vestíbulo de independencia puede ser, simultáneamente, el de una escalera especialmente
protegida, el exigible en la comunicación entre una zona de uso aparcamiento y cualquier otro uso o bien el interpuesto entre dos o más sectores de incendio.
c) Cuando se trate de un sector que solo tenga otro sector más por encima, el ascensor puede carecer de las medidas citadas en a) y b) en las
plantas del sector superior, siempre que en las del sector inferior disponga de ambas.
Cuando los accesos al ascensor estén, en todas las plantas por las que
discurra, situados en el recinto de una escalera compartimentada con elementos aptos para separar sectores de incendios, o bien en el recinto de
una escalera protegida, quedan suficientemente protegidos frente al riesgo de propagación ascendente, por lo que en tales casos no se precisa
aplicar ninguna de las alternativas a), b) y c) anteriores.
SI 1-1, tabla 1.1
¿Debe disponerse un vestíbulo de independencia en la comunica-
Consideración de un local para contadores de electricidad como zona
de otro uso
ción entre una zona de aparcamiento y un local para contadores de
electricidad, por tratarse de una comunicación de un aparcamiento
con otro uso?
No es preciso. A efectos de aplicación del DB SI, un cuarto de contadores
de electricidad no constituye un uso diferenciado en sí mismo, por lo que
en su comunicación con un aparcamiento no precisa tener vestíbulo de
independencia, como sí se exige a toda comunicación entre un aparcamiento y cualquier otro uso de los definidos como tales en el DB SI.
Conforme a SI 1-2, dicho recinto debe tratarse como local de riesgo especial bajo, lo que supone que su acceso debe disponer de una puerta
EI2 45-C5, sin que sea preciso vestíbulo de independencia.
Consideración de las viviendas como un sector de incendio
En un edificio de viviendas en el que sea necesario establecer sectores de incendio, ¿es válido considerar una vivienda como sector de
No, dado que no se considera fiable que la puerta resistente al fuego que
debería tener la vivienda (es decir, una puerta privativa, de usuario) vaya
a mantener el cierre automático operativo a lo largo del tiempo y dado
que dicho cierre es imprescindible para que la función de compartimentación de la puerta sea efectiva.
Oficios de planta en hoteles
Los oficios de planta en hoteles, ¿deben cumplir alguna condición
de compartimentación?
Las mismas aplicables a las habitaciones de alojamiento, es decir, paredes EI 60 y, en establecimientos cuya superficie construida exceda de
500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5.
No obstante, cuando su dimensión y uso previsto obliguen a su clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2, deben cumplir las
condiciones que se establecen para estos.
Límite de 10.000 m2 a sectores de
El límite de 10 m a la altura de evacuación de un establecimiento o
centro comercial en el que se admite que la superficie construida de
los sectores de incendio alcance 10.000 m2, ¿es también aplicable a
las zonas (o sectores) de uso administrativo? ¿y a la evacuación ascendente? ¿y al aparcamiento del centro comercial?
La altura de evacuación que se limita a 10 m se refiere a los sectores de
uso comercial de un centro comercial (no necesariamente con un sector
único) cuando excepcionalmente se admite que dichos sectores puedan
llegar a tener 10.000 m2.
Dado que con dicha condición se pretende limitar la altura a salvar por la
evacuación masiva del público de un centro comercial en el que se admite dicha excepción, no necesita aplicarse a zonas de uso administrativo,
estén obligadas o no a constituir sector de incendio diferenciado por exceder de 500 m2.
Es innecesario aplicar dicho límite de 10 m a la posible altura de evacuación ascendente de dichos sectores, ya que conforme a la definición del
término “recorrido de evacuación” (Anexo SI A) esta no puede exceder de
6 m. Tampoco es aplicable al aparcamiento del centro comercial. En
cambio, conviene resaltar que la instalación automática de extinción que
se exige para poder acogerse a esta excepción debe cubrir la totalidad
Una oficina con titular diferenciado integrada en un edificio de oficinas, ¿debe ser sector de incendio? ¿y una tienda integrada en un
Sectorización de establecimientos
integrados en edificios
Para que un establecimiento integrado en un edificio deba ser un sector
de incendio debe entenderse que la “titularidad diferenciada” y el “régimen no subsidiario respecto del resto del edificio” que obligan a ello conforme al Anexo SI A se refieren, no solo al régimen de actividad, sino
también a los aspectos materiales significativos para la protección contra
incendios, como son:
las condiciones constructivas en el interior del posible establecimiento,
la dotación, utilización y mantenimiento de instalaciones de protección
contra incendios,
la implantación y gestión del plan de emergencia y evacuación,
Conforme a lo anterior, una oficina con titular diferenciado integrada en un
edificio de oficinas, pero cuyas condiciones de protección contra incendios estén bajo la responsabilidad del titular del conjunto del edificio, no
se considera “establecimiento” a dichos efectos, por lo que no precisa
constituir sector de incendio diferenciado, sino que queda sujeta a los criterios de compartimentación en sectores de incendio del conjunto del edificio.
Lo mismo cabe decir de las tiendas integradas en centros comerciales,
exceptuando, en su caso, aquellas de gran superficie en las que sí se den
las circunstancias antes citadas de autonomía en la gestión de la protección contra incendios.
Por tanto, en cada caso particular se deberá valorar si la diferenciación y
el régimen no subsidiario del establecimiento en cuestión son, tomando
en consideración todo lo anterior, lo suficientemente determinantes para
considerarlo como un “establecimiento” que deba constituir un sector de
incendio diferenciado.
Sectorización de un aparcamiento
de vehículos destinados al servicio
de transportes de personas o de
mercancías respecto de una zona
anexa de uso administrativo
¿Es preciso sectorizar un aparcamiento de vehículos destinados al
servicio de transportes de personas o de mercancías respecto de una
zona administrativa aneja al mismo? ¿Puede la zona administrativa
tener su evacuación a través del garaje?
Conforme al artículo 2. 1 del “Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales”, un garaje o aparcamiento de vehículos destinados al servicio de transporte de personas (debe entenderse
como servicio público) o de mercancías, se considera como establecimiento industrial y por tanto se regula por el citado Reglamento.
No obstante, conforme al artículo 3.2 del Reglamento (y a la Introducción,
punto II del DB SI) una zona de uso administrativo aneja a dicho garaje o
aparcamiento se regula por el DB SI cuando la superficie construida de
dicha zona exceda de 250 m 2, debiendo en tal caso constituir sector de
incendio y disponer de vestíbulo de independencia en su comunicación
con el garaje.
En otro tipo de garajes (los regulados por el DB SI) la única oficina anexa
que cabría admitir se limitaría a una cabina de control y de cobro (aparcamientos públicos), a un pequeño recinto de estancia de vigilantes, de
personal de mantenimiento, de conductores, etc., la cual obviamente no
precisaría constituirse como sector de incendio independiente del garaje.
En el caso anterior, la evacuación de dichas zonas podría realizarse a
través del garaje. En cambio, si se trata de zonas de otro uso que deban
estar sectorizadas respecto del garaje, dicha evacuación es válida si, conforme al Anejo SI A de Terminología, existe un recorrido de evacuación
alternativo que no pase por el garaje.
Sectorización de bares, cafeterías,
restaurantes, cines, etc. integrados
Cuando en un centro comercial exista una zona de bares, cafeterías,
restaurantes, cines, etc., ¿es necesario sectorizar dicha zona?
Cada establecimiento, de uso Pública Concurrencia o de cualquier otro, integrado en un centro comercial y que tenga más de 500 m² de superficie
construida debe constituir un sector de incendio independiente. Dicha condición no es aplicable a una agrupación de establecimientos cuya superficie
conjunta supere la antes citada.
Los cines, teatros, discotecas, etc. así como los locales en los que se prevea la existencia de espectáculo son una excepción, ya que cada uno de
dichos establecimientos debe ser sector independiente, cualquiera que sea
SI 1-1, tabla 1.2
Resistencia al fuego de los elementos sectorizadores en viviendas unifamiliares
¿Los valores de la tabla 1.2 para uso Residencial Vivienda son también aplicables a los elementos sectorizadores de las viviendas unifamiliares?
No, dado que una misma vivienda unifamiliar nunca precisa tener sectores de incendio diferenciados en su interior. Los locales de riesgo especial que pueda contener se deben compartimentar conforme a lo que se
indica en SI 2, tabla 2.2.
Dado que las viviendas unifamiliares de un mismo proyecto se consideran
un mismo edificio, las separaciones entre ellas, ni se consideran medianería, ni precisan separar sectores de incendio diferentes, por lo que no
es preciso aplicarles las condiciones de fachadas y cubiertas que se establecen en SI 2, sino únicamente la separación EI 60 exigible entre viviendas de un mismo edificio. Entre viviendas de edificios diferentes sí
son aplicables las condiciones de SI 2.
La separación entre una vivienda y una zona de uso Aparcamiento requiere EI 60 desde el lado de la vivienda y EI 120 desde el lado del aparcamiento. Si se trata de un aparcamiento propio de la vivienda con menos
de 100 m2 (zona de riesgo especial bajo) dicha separación debe ser EI 60
y EI 90, respectivamente.
SI 1-2, tabla 2.1
Ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor
En ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor, ¿debe considerarse dicho hueco como “local para maquinaria de ascensor”, lo que obligaría a tratarlo como local de riesgo especial bajo?
Cocinas de restaurantes de hoteles
¿Cómo se clasifica el riesgo de una cocina integrada en el restaurante de un hotel? ¿podría estar abierta al restaurante?
Si dicho restaurante es un sector de incendio diferenciado (debe serlo
obligatoriamente cuando sea una zona de uso Pública Concurrencia cuya
ocupación excede de 500 personas, según SI 1-1, tabla 1.1) su cocina, al
igual que cualquier cocina de restaurante, no precisa ser local de riesgo
especial, pudiendo por tanto carecer de compartimentación con el resto
del sector restaurante, si dispone de un sistema automático de extinción,
lo cual es obligatorio si la potencia instalada en la cocina excede de 50
Kw.,
Si el restaurante no es un sector diferenciado dentro del uso Residencial
Público (hotel), su cocina debe ser local de riesgo especial si su potencia
instalada supera los 20 kW, independientemente de que se instale o no
en ella un sistema de extinción automática.
En un restaurante no integrado en ningún otro establecimiento,
¿cuándo se puede dejar la cocina abierta a la zona de público?
Cuando no sea obligatorio que constituya un local de riesgo especial, es
decir cuando, conforme a la tabla 1.1 de SI 1-1, la potencia instalada no
exceda de 20 kW, o cuando exceda dicho límite pero se instale un sistema automático de extinción.
Dado que conforme a SI 4-1, tabla 1.1, dicho sistema es obligatorio si la
potencia instalada en la cocina de un restaurante (establecimiento de uso
Pública Concurrencia) excede de 50 kW, el cumplimiento de esta exigencia permite que la cocina sea abierta a la zona de público.
Clasificación de almacenes vinculados a uso Comercial
¿Debe deducirse de la tabla 2.1 de SI 1-2 que todo almacén que esté
vinculado a un establecimiento de uso Comercial y cuya densidad
de carga de fuego exceda de 425, 850 o 3.400 MJ/m 2 debe clasificarse como local de riesgo especial bajo, medio o alto, respectivamente, cualquiera que sea su superficie?
Puede admitirse que el límite a partir del cual los almacenes citados deben clasificarse como local de riesgo especial es de 10.000 MJ de carga
de fuego total contenida, ponderada y corregida.
A título orientativo, dicha carga de fuego total es la correspondiente a
- 570 kg de madera
- 500 kg de materiales celulósicos: papel, cartón, tejido, corcho, algodón,
lana, etc.
- 330 kg. de poliéster
- 250 kg de hidrocarburos plásticos: polietileno, poliestireno, polipropileno,
Clasificación de local para cuadro
general de distribución
¿Debe deducirse de la tabla 2.1 de SI 1-2 que todo cuadro general de
distribución debe estar en un local independiente y que este debe
cumplir las condiciones de local de riesgo especial bajo?
No, lo que se establece dicha tabla es que, cuando un cuadro general de
distribución deba estar en un local independiente conforme a la reglamentación que le sea aplicable, dicho local debe cumplir las condiciones de
local de riesgo especial bajo conforme a SI 1-2, tabla 2.2.
En ausencia de reglamentación aplicable, se puede considerar que los
cuadros generales de distribución cuya potencia instalada exceda de 50
kW deben estar situados en un local independiente que cumpla las condiciones de local de riesgo especial bajo.
Un conjunto de locales de riesgo especial, ¿se puede tratar conjuntamente como un único local o zona?
Posibilidad de clasificar el riesgo
especial de varios locales, cada uno
por separado o el conjunto de ellos
Acceso al cuarto de contadores de
electricidad desde el vestíbulo de
independencia de la escalera de un
Cocinas en usos distintos de Hospitalario y Residencial Público como
Si, siempre que estén destinados al mismo uso. En ese caso las condiciones de compartimentación no se aplicarían a las separaciones de dichos locales entre sí, sino a los elementos delimitadores del conjunto de
¿Se puede acceder a un local de contadores de electricidad desde el
vestíbulo de independencia de la escalera de un garaje?
Conforme a SI 1-2 se puede acceder a un local de contadores de electricidad (local de riesgo especial bajo) desde el vestíbulo de independencia
de la escalera de un garaje, siempre que la puerta de acceso sea EI 2 30C5 y el vestíbulo de independencia no esté previsto para la evacuación
de zonas diferentes del garaje o de recintos de riesgo especial.
¿Las cocinas en usos distintos de Hospitalario y Residencial Público
están excluidas de tener que ser consideradas local de riesgo especial únicamente cuando estén protegidas voluntariamente con un
sistema automático de extinción o también cuando lo estén obligatoriamente?
En ambos casos. Dado que, conforme al artículo SI 4-1, tabla 1.1, deben
contar obligatoriamente con dicha instalación cuando la potencia instalada exceda de 50 kW, el cumplimiento de dicha exigencia implica que
nunca es necesario considerar dichas cocinas local de riesgo especial.
En cambio, las cocinas de establecimientos de uso Hospitalario o Residencial Público deben considerarse local de riesgo especial en función de
los límites de potencia instalada que se establecen en la tabla 2.1, con
independencia de que cuenten o no con sistema automático de extinción.
Según la tabla 1.1 del artículo SI 4-1 deben contar obligatoriamente con
dicha instalación cuando la potencia instalada exceda de 20 kW.
Cómputo de la potencia instalada
Zonas de trasteros en edificios de
Para el cómputo de la potencia instalada en una cocina, ¿se deben incluir todos sus aparatos?
Solo se deben considerar aquellos que participan directamente en la preparación de los alimentos, cuya mayor potencia supone un mayor foco de
llama o de calor susceptible de provocar ignición. Por tanto, no es preciso
considerar los calientaplatos, frigoríficos, lavavajillas, aparatos para hielo,
campanas extractoras, etc.
¿Debe existir una puerta resistente al fuego en el acceso a una zona
de trasteros cuya superficie construida total no exceda de 50 m²?
Según la tabla 2.1, una zona de trasteros cuya superficie construida no exceda de 50 m² no constituye zona de riesgo especial, por lo que no precisa
cumplir ninguna condición de compartimentación, ni del conjunto de la zona, ni de cada trastero individualmente considerado. Por tanto, sus paredes
y puertas no precisan ser resistentes al fuego. El acceso a la zona puede
incluso carecer de puerta.
¿Puede comunicar una zona de trasteros con el garaje del edificio?
Conforme al DB SI dicha comunicación es posible.
¿Que condiciones de evacuación debe cumplir la zona de trasteros?
Si la superficie construida de la zona no excede de 50 m2, el origen de evacuación se sitúa en su acceso y el recorrido de evacuación desde dicho
punto hasta la salida de planta, cuando esta sea única, no debe exceder de
Si la superficie construida de la zona excede de 50 m2 debe constituir un
local de riesgo especial. Como en el caso anterior, el recorrido de evacuación hasta la salida de planta no debe exceder de 25 m, pero en este caso
se debe considerar origen de evacuación todo punto ocupable de la zona.
Si hay más de una salida de planta, el recorrido hasta una de ellas no debe
exceder de 50 m y a menos de 25 m de todo origen de evacuación debe
haber recorridos alternativos hacia dos salidas de planta diferentes. Además, si la zona de trasteros debe constituir un local de riesgo especial (más
de 50 m2) los recorridos interiores hasta alguna salida del mismo no deben
exceder de 25 m.
Zonas de trasteros en aparcamientos de edificios de vivienda
¿Cómo tienen que estar compartimentadas entre sí las zonas de trasteros existentes en el interior de aparcamientos?
Depende de la superficie construida de la zona de trasteros:
a) Si no excede de 50 m² no se considera zona de riesgo especial, por lo
que, ni el conjunto de la zona, ni cada trastero individualmente considerado
precisan cumplir ninguna condición de compartimentación respecto del garaje.
b) Si está comprendida entre 50 m² y 100 m² constituye zona de riesgo especial bajo, por lo que debe estar delimitada por elementos separadores EI
90 y puertas de acceso a la zona EI2 45-C5.
c) Si está comprendida entre 100 m² y 500 m² constituye zona de riesgo
especial medio, por lo que debe estar delimitada por elementos separadores EI 120 y en cada acceso a la zona debe haber un vestíbulo de independencia con paredes EI 120 y puertas EI2 30-C5.
d) Si excede de 500 m² constituye zona de riesgo especial alto, por lo que
debe estar delimitada por elementos separadores EI 180 y en cada acceso
a la zona debe haber un vestíbulo de independencia con paredes EI 120 y
puertas EI2 45-C5.
En los casos c) y d), la puerta de paso desde el aparcamiento al vestíbulo
de independencia debe abrir hacia el vestíbulo. Dichos vestíbulos son incompatibles para la evacuación de zonas que no sean de riesgo especial o
del garaje.
Trasteros vinculados a plazas de
Cuando cada trastero se sitúa al fondo de cada plaza de aparcamiento, ¿debe acumularse su superficie a efectos de determinar si un conjunto de trasteros tiene que constituir una zona de riesgo especial
compartimentada?
Si las plazas de aparcamiento no están compartimentadas entre sí lateralmente, la superficie construida de los trasteros debe acumularse, dado el
riesgo de propagación entre ellos. Por tanto, si la batería de trasteros acumula más de 50 m² debe constituir una zona de riesgo especial bajo, compartimentada respecto al garaje con paredes EI 90 y puerta de acceso EI2
45-C5.
Lo anterior impide que cada trastero pueda comunicar directamente con el
espacio del aparcamiento y con su plaza correspondiente, excepto si se opta por compartimentar individualmente cada trastero como zona de riesgo
especial bajo, con paredes EI 90 y puerta EI2 45-C5, con lo que cada uno
de ellos sería un riesgo independiente y no sería preciso compartimentarlos
conjuntamente como zona, cualquiera que fuese su número y su superficie
Si la batería de trasteros acumula más de 100 m² debe constituir una zona
de riesgo especial medio, compartimentada con paredes EI 120 y con vestíbulo de independencia dotado con dos puertas EI2 30-C5 en cada acceso
a la zona desde el aparcamiento.
La existencia de un tabique normal (de fábrica de ladrillo) que separe lateralmente dos plazas de aparcamiento puede considerarse como una barrera suficiente para la propagación entre los trasteros de las plazas situadas
a un lado y otro del tabique, no siendo necesario en tal caso acumular la
superficie de unos y otros trasteros.
Asimismo puede considerarse que una separación libre horizontal de al
menos 3 m (vial de circulación, rampa de acceso, etc.) entre dos zonas de
trasteros supone una discontinuidad lo suficientemente efectiva a efectos
de riesgo de incendio como para permitir no acumular la superficie de ambas zonas.
Debe tenerse en cuenta que cuando sea preciso compartimentar (segregar) los trasteros como zona de riesgo especial, deben cumplirse las condiciones de evacuación específicas de dichas zonas (SI 1-2, tabla 2.2.) junto
con las generales. Es decir:
Garajes con plazas compartimentadas
los recorridos interiores a la zona hasta alguna salida de la misma no
deben exceder de 25 m.
los recorridos totales hasta alguna salida de planta del aparcamiento no
pueden exceder de 35 m si este solamente tiene una, o de 50 m si tiene
¿Un garaje compartimentado en plazas segregadas para cada usuario,
cada una de las cuales no tenga más de 100 m2 debe cumplir en su
conjunto las condiciones del uso Aparcamiento o puede considerarse como un conjunto de recintos de riesgo especial bajo?
Excepto cuando la compartimentación de cada garaje individual sea EI 90,
incluido el portón para vehículos (lo que permitiría considerar al garaje como un conjunto de locales de riesgo especial bajo) el conjunto del garaje
constituye un único ámbito de riesgo, que debe cumplir globalmente las
condiciones del uso Aparcamiento.
No obstante, incluso en el primer caso deben seguir cumpliéndose las condiciones de ventilación de HS 3, aplicadas a cada garaje individual (conforme a HS 3-3.1.4.1, punto 2) y a la zona común de circulación o aplicadas
globalmente al conjunto del garaje.
¿Cómo está condicionada la evacuación de dichas plazas?
El portón para vehículos de cada plaza no es válido a efectos de evacuación. Por tanto, cada plaza debe disponer de una salida válida para el
usuario del mismo mediante un acceso a su vivienda, con el correspondiente vestíbulo de independencia interpuesto, o mediante una puerta
abatible, con eje de giro vertical y al menos 80 cm de anchura libre, que
comunique con las calles comunes de circulación del garaje y que permita
alcanzar las salidas de planta que existan. Dicha puerta puede estar contendida en el portón para acceso de vehículos a la plaza, siempre que este cumpla las condiciones que se establecen en SU 2-1.2.3.
Si las plazas segregadas careciesen de esta última comunicación, debe
tenerse en cuenta además que las viviendas no pueden considerarse
como salidas de planta válidas para los puntos de las zonas comunes.
Por otra parte, ante el uso que habitualmente suele darse a las plazas
compartimentadas de aparcamiento en edificios de vivienda y considerando el riesgo y la carga de fuego que dicho uso suele implicar, deberían
considerarse como trastero o como almacén y aplicar las condiciones de
la Sección SI 1 a dichas plazas, considerándolas zonas de riesgo especial.
SI 1-2, tabla 2.2
Evacuación de un garaje exclusivo
de una vivienda unifamiliar
¿Se considera que existen recorridos de evacuación en el interior de
un garaje de vivienda unifamiliar? ¿Qué condiciones tienen que
Se consideran “recorridos de evacuación” los que hay hasta la salida del
garaje, ya sea a la vivienda, o bien al exterior. No pueden exceder de 25
Si la salida es hacia la vivienda, debe ser mediante una puerta EI2 45-C5
(como corresponde a un local de riesgo especial bajo) de al menos 80 cm
de anchura libre. El resto del recorrido por la vivienda no se considera
“recorrido de evacuación” y por tanto no está sujeto a límites de longitud.
¿La salida del garaje puede ser por la puerta para vehículos, por
ejemplo, de tipo basculante, corredera, etc.?
El portón para vehículos no es una salida válida para personas. Tiene
que haber alguna salida mediante una puerta abatible, de eje vertical y de
al menos 80 cm de anchura, la cual puede estar instalada sobre el portón
para vehículos, sea este motorizado o no.
Resistencia al fuego en locales de
riesgo especial y en zonas generales del edificio
Ventilación y compartimentación de
trasteros que abren directamente a
La resistencia al fuego de la estructura y la de los elementos delimitadores de un local de riesgo especial, ¿está condicionada por la
que se exigen con carácter general al edificio?
En principio, deben ser las que establece la tabla 2.2 de SI 1-2 para el
grado de riesgo del local en cuestión. Pero, según se indica en nota (2)
de dicha tabla, por su carácter de riesgo especial no pueden ser menores
que las exigibles a un sector de incendio (riesgo normal) del uso al cual
sirva el local.
Cuando los trasteros abren directamente a un aparcamiento, ¿puede
la ventilación de cada uno de ellos, exigible conforme a DB HS 33.1.3.1, resolverse mediante dos aberturas de paso (rejillas) separadas
verticalmente 1,5 m como mínimo?
La solución es válida, siempre que el sistema de ventilación del garaje esté dimensionado teniendo en cuenta los trasteros que a su vez ventilan
hacia él, a razón de 0,7 l/s más por cada m 2 útil de trastero, conforme a
HS 3-2, tabla 2.1.
A este respecto cabe subrayar que las rejillas de ventilación directa de
cada trastero al garaje únicamente precisan ser resistentes al fuego (intumescentes o de otro tipo) cuando el conjunto de los trasteros acumule
más de 50 m2 y se opte, no por compartimentar dicho conjunto respecto
del garaje como un local de riesgo especial, sino por compartimentar individualmente cada trastero como local de riesgo especial.
Trasteros o almacenes contenidos
en plazas de aparcamiento tabicadas
Recorridos de evacuación hasta una
salida de zona de riesgo especial y
hasta una salida de planta
Huecos de paso de instalaciones
con menos de 50 cm2
¿Qué tratamiento deben recibir las plazas de aparcamiento separadas (tabicadas) del resto del aparcamiento de un edificio de viviendas, cuando contengan en su interior un trastero o un almacén?
Al conjunto de las plazas de aparcamiento segregadas en las que se de
dicha circunstancia se le debe atribuir el riesgo propio de los trasteros,
debiendo cumplir las condiciones que se establecen para estos en SI 12, tablas 2.1 y 2.2.
Los recorridos interiores en una zona de riesgo especial, ¿cuentan a
la hora de comprobar los recorridos hasta una salida de planta?
Sí. Ver la nota (5) de la tabla 2.2 y la definición de “origen de evacuación”
en el Anejo SI A.
¿Cuántos huecos de paso de instalaciones con menos de 50 cm2 puede haber en un elemento compartimentador, estando exentos de tener
que mantener la resistencia al fuego exigible a dicho elemento?
Los huecos separados menos de 3 m entre sí deben sumar su sección de
paso, a efectos de determinar si precisan mantener la resistencia al fuego
del elemento compartimentador o no.
Compuertas cortafuego en conductos que atraviesan elementos a los
que se les exige resistencia al fuego
¿Es necesario disponer compuertas cortafuego en los conductos
que atraviesan los elementos EI 60 que deben separar entre sí las
tiendas de un centro comercial?
Con la exigencia que se establece en la nota (4) de la tabla 1.1 de SI 1-1
según la cual los elementos que separan entre sí las tiendas de un centro
comercial deben tener una resistencia al fuego EI 60 no se pretende establecer una auténtica compartimentación contra incendios, sino tan solo que
exista una barrera primaria que retarde la posible propagación de un incendio de tienda en tienda.
El carácter limitado y parcial de dichas barreras (se recuerda que no se
exigen en las separaciones de las tiendas respecto de las zonas comunes
del centro comercial) hace que resulte innecesario que los conductos que
las atraviesan dispongan de compuertas cortafuego.
¿Y en las paredes EI 60 que deben separar entre sí las habitaciones
de un hotel?
Este caso es muy diferente del anterior, ya que el riesgo para los ocupantes es mucho mayor (especialmente durante la noche, cuando estos
duermen) y además aquí sí se exige una compartimentación de incendios
completa de cada habitación, aunque no llegue al rango de los sectores
de incendio. Por ello, se consideran necesarias las compuertas cortafuegos.
Interrupción del desarrollo vertical
de cámaras no estancas
La limitación a tres plantas y a 10 m del desarrollo vertical de cámaras
no estancas, ¿es aplicable a un “shunt” o a un patinillo vertical para
instalaciones, bajantes, etc.?
No. Solo se aplica a cámaras no estancas estrechas contenidas entre dos
capas de un elemento constructivo. Tampoco es aplicable a la cámara de
un falso techo, a la de un suelo elevado, etc.
aparcamiento, ¿rompen la necesaria sectorización de este respecto
de las plantas superiores de las que provienen?
En principio, rompen la necesaria sectorización EI 120 de este respecto
de plantas superiores de otro uso. Pero si las bajantes transcurren por dichas plantas por un conducto o patinillo compartimentado con elementos
que aportan dicha resistencia al fuego, la sectorización requerida se cumpliría.
Aplicación de las condiciones de
reacción al fuego a carpas no integradas en obras de edificación
Superficies exentas de límites a la
¿Son aplicables a cualquier carpa las condiciones de reacción al fuego que se establecen para dichos elementos?
A una carpa aislada, no integrada en una obra de edificación, no le es de
aplicación el conjunto del CTE, por lo que tampoco lo son las condiciones
de reacción al fuego que se establecen en SI 1-4.3 para las carpas “integradas en edificios”.
El 5% de la superficie total del conjunto de las paredes que queda
exento de límites a su reacción al fuego, ¿sobre qué “conjunto” debe
calcularse? ¿se debe calcular descontando las puertas? ¿Podría concentrarse en una sola zona?
La exención que hace la nota (1) de la tabla 4.1 del apartado SI 1-4 a los
revestimientos que no superen "el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes ..." supone que como "conjunto" debe entenderse, o
bien todas las paredes de un determinado ámbito (planta o sector de incendio) cuando se trate de una obra de reforma que afecte a la totalidad
de dicho ámbito, o bien un conjunto más limitado de paredes, cuando dicha obra se circunscriba a estas. En ambos casos, sin descontar la superficie ocupada por las puertas de habitaciones, ascensores, etc., aunque a ellas no les es aplicable limitaciones a su reacción al fuego.
La intención de la anterior exención y lo que la hace aplicable, es que la
superficie exenta esté razonablemente repartida en pequeños elementos, zonas localizadas, remates, etc. y no concentrada en una zona que,
aunque limitada en porcentaje, al poder tener una superficie considerable y al no estar sujeta a ningún límite en cuanto a su reacción al fuego,
pueda suponer un riesgo de propagación importante.
Reacción al fuego de elementos
contenidos en falsos techos de viviendas
¿En los espacios ocultos no estancos existentes en viviendas (p. ej.
en los falsos techos) son exigibles las condiciones de reacción al
fuego que se establecen en la tabla 4.1 de SI 1-4?
No, en los situados dentro de las viviendas. Sí, en los situados en las zonas
comunes de los edificios de viviendas.
Preguntas relacionadas con Sección SI 2 – Propagación exterior
En las zonas de fachadas y cubiertas afectadas por condiciones de resistencia al fuego, ¿en que sentido debe considerarse la acción del
Sentido de la acción del fuego sobre fachadas y cubiertas
Dependiendo de cómo esté situada, en cada caso, la franja de fachada o de
cubierta separadora de los sectores a independizar respecto de dichos sectores, la acción del fuego sobre ella puede tener lugar desde interior del edificio, desde el exterior o desde el interior en una zona de la franja y desde el
exterior en otra zona.
Ante la dificultad de hacer una justificación que refleje dicha casuística, se
puede considerar en todo caso, muy del lado de la seguridad, la acción del
fuego desde el interior del edificio.
SI 2-1
Distancia entre una escalera exterior y los huecos de fachada
¿Cuándo debe cumplir una escalera exterior las distancias que se establecen en SI 2-1 respecto de huecos en fachada o de zonas de ella
que no sean EI 60?
Cuando, por su altura de evacuación, deba ser protegida o especialmente
protegida, según SI 3-5.
Distancia entre los huecos de una
escalera protegida abierta y los
huecos de una fachada con una
galería abierta al exterior
Dada una escalera abierta que precisa ser protegida, situada próxima a
una fachada con galerías abiertas a las que abren puertas y ventanas,
¿a qué distancia deben estar las aberturas de la escalera?
A la que se establece en SI 2-1 en función del ángulo, medida entre todo
punto de la envolvente de la escalera que no sea al menos EI 60 y el borde
exterior más próximo de la galería abierta.
En este caso la distancia no se mide respecto a los huecos en la fachada,
dado que el vuelo de la galería hace que la propagación exterior de un posible incendio por dichos huecos pueda resultar más cercana al perímetro
de la escalera que en el caso de que la galería no existiese.
Validez de ventanas que aporten la
resistencia al fuego necesaria en
Resistencia al fuego del encuentro
entre forjado y fachada
La exigencia de que una determinada zona de fachada sea resistente
al fuego, ¿puede cumplirse mediante una ventana?
Puede cumplirse mediante un elemento acristalado fijo que garantice el valor EI necesario (el conjunto del elemento, no únicamente el vidrio) pero no
mediante una ventana practicable, dado que cuando esté abierta no aporta
la función resistente al fuego necesaria.
Cuando en el encuentro de un forjado que separe dos sectores de incendio con la fachada exista un elemento de sellado, ¿qué resistencia
al fuego debe aportar dicho elemento?
Considerado como elemento separador, el forjado debe aportar la resistencia al fuego EI exigible conforme a la tabla 2.2 de SI 1-2 incluso en el encuentro con la fachada, con independencia de cómo esté resuelto constructivamente dicho encuentro y de la existencia o no de un elemento de sellado
Además de lo anterior, el forjado debe también aportar una resistencia al
fuego R exigible conforme a la tabla 3.1 de SI 6-3.
¿La separación que se establece en SI 2-1.2 es aplicable a las ventanas
Separación de escaleras y pasillos
protegidos respecto de terrazas,
tendederos, etc.
de las escaleras protegidas o de los pasillos protegidos respecto de
terrazas, tendederos o galerías próximas?
La existencia de terrazas, tendederos, galerías, etc. próximos a las ventanas
de una escalera o de un pasillo protegidos puede reducir su seguridad,
cuando sea previsible que se utilicen para acumular carga de fuego o elementos de riesgo en cantidades peligrosas. En tales casos, debe respetarse
la separación de seguridad, no solo respecto de huecos en fachada, sino
también respecto de las zonas citadas.
A dichos efectos, se considera válido disponer elementos E 30 como pantalla separadora entre ellos.
SI 2-1 y 2-2
Justificación de la resistencia al
fuego de las franjas de fachada y
Para justificar la resistencia al fuego en franjas de fachada y de cubierta que se exige en SI 2-1 y SI 2-2, ¿es necesario realizar algún tipo de
ensayo “ad hoc” de resistencia al fuego de la solución constructiva utilizada en cada caso?
Basta con justificar que la resistencia al fuego del elemento constructivo que
constituye la franja, considerado como elemento de cerramiento completo y
no como elemento-franja, así como la de los elementos estructurales que la
soportan, es la exigible.
Por tanto, pueden adoptarse para ello los valores tabulados reconocidos
disponibles de resistencia al fuego de cerramientos verticales u horizontales.
Preguntas relacionadas con Sección SI 3 – Evacuación de ocupantes
SI 3-1
Cuando un establecimiento de Pública Concurrencia integrado en un
centro comercial tenga más de 500 m2 de superficie construida, ¿es
obligatorio que tenga salidas de emergencia a elementos de evacuación independientes de los del centro comercial?
Salidas de emergencia de establecimientos de uso Pública Concurrencia de centros comerciales
No. En cada establecimiento existente con dichas características, al menos sus salidas de emergencia deben conducir a elementos de evacuación distintos de las zonas peatonales comunes del centro.
Pero esto no implica que dichas salidas de emergencia deban existir necesariamente, puesto que estas no se exigen en ningún caso por el DB
SI. Lo que únicamente se exige es que existan las salidas que sean necesarias. El carácter de emergencia o normal de una salida depende de
que su uso esté previsto, o bien únicamente para situaciones de emergencia, o bien en todo momento, lo cual se refleja mediante la correspondiente señal. Por lo tanto, cualquier recinto, planta, establecimiento, etc.,
puede contar únicamente con salidas de uso habitual, siempre que con
ellas se cumplan las condiciones de capacidad de evacuación, recorridos,
alternativas, etc.
SI 3-2
¿Las densidades de ocupación que establece el DB SI suponen que
los titulares de las actividades son responsables de controlar el grado de ocupación (aforo) que resulte de ellas?
El DB SI no establece las densidades de ocupación con el fin de controlar
los aforos, sino para que el proyectista calcule las ocupaciones a efectos
de dimensionar la anchura de los medios de evacuación: salidas, pasillos,
A veces es otro tipo de reglamentación (p.ej. la legislación laboral) o bien
la autoridad municipal (como en muchos establecimientos de pública concurrencia) la que establece, con carácter prescriptivo, el aforo máximo de
los locales, tomando como base para ello los valores de densidad de
ocupación que se fijan en SI 3-2.
Excepto cuando otra reglamentación obligue a aplicarlas, no es reglamentario conforme al DB SI admitir que los medios de evacuación de un establecimiento estén dimensionados en función de aforos establecidos administrativamente conforme a densidades de ocupación menores que las
establecidas en SI 3-2.
Posibilidad de aplicar ocupaciones
menores que las reglamentarias
Densidad de ocupación aplicable a
zona de telefonistas
¿Se pueden aplicar ocupaciones menores que las que establece el DB
Únicamente cuando sea consecuencia de aplicar otra reglamentación de
obligado cumplimiento, como a veces ocurre con la de establecimientos
turísticos, la de centros docentes, etc.
La actividad que se realiza en un recinto para telefonistas, ¿puede
asimilarse al uso de oficinas y por tanto la densidad de ocupación a
considerar debe ser 1 persona/10 m²?
Como se indica en SI 2.1, la densidad de ocupación a aplicar en aquellos
recintos y zonas no incluídos en la tabla 2.1, debe hacerse por asimilación con los que sí están citados, considerando las singularidades de cada caso.
Por ello, la densidad de ocupación de un recinto destinado a telefonistas no
sería, en principio, asimilable a la típica de la actividad administrativa o de
oficinas (1 persona/10 m2) sino a otra muy superior, por ejemplo la propia
de “salas de lectura de bibliotecas”, en cuyo caso la densidad de ocupación
a considerar podría ser 1 persona /2 m2.
Densidad de ocupación a aplicar en
los llamados “bares de copas”, “disco-bares”, etc.
En los llamados “bares de copas”, “disco-bares” y similares, ¿puede
aplicarse una densidad de ocupación más real que la aplicada a un
bar (1 pers/m2) dado que se parecen más a una discoteca (1 persona /
0,5 m2)?
Con independencia de las muy variadas denominaciones con las que muchas reglamentaciones municipales y autonómicas se refieren a actividades intermedias entre bar y discoteca, el DB SI establece que la densidad
de ocupación a aplicar en los recintos y zonas no citados en la tabla 2.1
debe ser la correspondiente a aquel que sea más asimilable. Para dicha
asimilación se deben considerar todos los factores que caracterizan al tipo de riesgo existente en el recinto en cuestión y que guarden relación
con la actividad prevista, al margen de cual sea la denominación formal o
administrativa de dicha actividad.
Si la actividad prevista en un determinado local es más parecida a la que
tiene lugar en una discoteca que a la que se desarrolla en un bar o en
una cafetería, debe aplicarse la densidad de ocupación propia de aquellas.
SI 3-3
En edificios de uso Residencial Vivienda o Residencial Público el límite de 35 m para los recorridos de evacuación cuando existe más
de una salida de planta, ¿es aplicable a cualquier zona del edificio?
Recorrido de evacuación en uso
Residencial Vivienda o Residencial
Público cuando hay más de una salida de planta
Validez de salidas de planta situadas en planta distinta de la considerada
No. Dicho límite es menor que el general de 50 m debido a la existencia
de ocupantes que duermen en la zona considerada, por lo que únicamente es aplicable a los recorridos de evacuación desde viviendas o desde
habitaciones de alojamiento.
Para una planta determinada, las “salidas de planta” que le sean
exigibles, ¿deben de estar necesariamente situadas en dicha planta
o pueden encontrarse en otra planta diferente?
Conforme se definen en el Anejo SI A de Terminología, las salidas de
planta que sirven a una planta pueden no estar situadas en ella, sino en
otra diferente, inferior o superior. Por ejemplo, puede darse el caso de
que una planta abierta a otras (atrios, patios, entreplantas, etc.) y comunicada con ellas por escaleras no protegidas, carezca de salidas de planta
situadas en ella misma, ya que dichas escaleras no podrían considerarse
En todo caso, siempre hay que tener en cuenta que los límites a los recorridos de evacuación deben cumplirse desde todo origen de evacuación
de una planta hasta alguna “salida de planta” y que para ello pueden considerarse, tanto las que estén situadas en dicha planta, como las situadas
Existe una excepción a lo anterior y es el caso en el que se admite (ver
tabla 3.1 de SI 3-3) que el recorrido hasta una salida única y directa al
espacio exterior seguro pueda ser de 50 m cuando la ocupación sea menor de 25 personas. En dicho caso, la salida única debe estar en la planta
Confluencia de recorridos de evacuación correspondiente a diferentes salidas de planta
Dada una planta que deba tener más de una salida de planta pero
cuya altura de evacuación no exceda de 28 m, ¿pueden confluir los
recorridos de evacuación correspondientes a dos salidas diferentes,
después de abandonar la planta?
De la tabla 3.1 de SI 3-3 se deduce que dicha confluencia es posible, excepto cuando las salidas de planta sean mediante paso a sectores colindantes, conforme al Anejo SI A Terminología (“salida de planta”) en cuyo
caso los recorridos posteriores a las salidas no pueden confluir en un
mismo sector, salvo cuando este sea un sector de riesgo mínimo situado
en la planta de salida del edificio.
SI 3-3, tabla 3.1
Aumento del 25% del recorrido de
La posibilidad admitida en la tabla 3.1 de SI 3-3 de que la longitud de
los recorridos de evacuación sea un 25% mayor cuando exista una
instalación automática de extinción, ¿es aplicable únicamente a su
longitud total hasta una salida de planta o también es aplicable al
tramo de recorrido único?
Es aplicable, tanto a la longitud total del recorrido, como a la del tramo de
recorrido único.
Validez de salidas alternativas de
planta constituidas por pasarelas de
En un edificio constituido por dos volúmenes separados e independientes entre sí, con más de 28 m de altura y conectados por varias
pasarelas a diferentes alturas, ¿podría considerarse que dichas pa-
conexión entre volúmenes independientes del edificio
sarelas aportan la segunda salida exigible a las plantas de cada bloque, sin necesidad de que cada uno de ellos disponga de al menos
dos escaleras?
Sí, siempre que se justifique:
Que los bloques conectados entre sí mediante pasarelas constituyen
ámbitos suficientemente diferenciados e independientes entre sí, a
efectos del riesgo de incendio,
Que las pasarelas ofrecen la adecuada seguridad como elementos de
Que desde las plantas obligadas a contar con una segunda salida de
planta en función de su altura (las situadas a más de 28 m) se puede
acceder a una pasarela de acceso a otro volumen del edificio sin tener
que bajar más de dos plantas o subir más de una.
En edificios con más de 28 m de altura de evacuación:
Validez como salida de planta de
una escalera que confluye con otra
y no llega hasta la planta baja.
A) ¿Puede haber una escalera continua hasta la planta de salida y una
segunda escalera que solo sirva a las plantas con altura mayor de
28 m que confluya con la primera por debajo de dicha altura, o bien
se conecte con ella, por ejemplo mediante un pasillo protegido que
conduzca de una a otra?
La solución no es válida, ya que según la definición de salida de planta
(Anejo SI A Terminología) una escalera que lo sea debe conducir a una
planta de salida del edificio, lo que impide que su trazado sea discontinuo y
confluyente con el de otra escalera.
B) Como alternativa a lo anterior, ¿puede haber dos escaleras independientes con trazado continuo hasta la planta de salida, de forma que una de ellas sirva a todas las plantas y la otra sirva únicamente a las plantas que precisan tener más de una salida y no a
las inferiores, pudiendo incluso carecer de puertas de acceso en
La solución es válida. Ninguna condición reglamentaria se opone a ella.
Plazas de aparcamiento que comunican con sus correspondientes viviendas
Si cada plaza de un aparcamiento comunica con su correspondiente
A) ¿Cómo deben ser dichas comunicaciones?
Deben tener un vestíbulo de independencia con paredes EI 120 y dos
puertas EI2 30-C5, conforme al Anejo SI A - Terminología. Si, como es habitual, existe una escalera de ascenso a la vivienda, el vestíbulo puede estar en el acceso desde el aparcamiento (quedando la escalera contenida en
el ámbito de la vivienda) en el acceso a la vivienda (quedando la escalera
contenida en el ámbito del aparcamiento) o en una posición intermedia, con
un tramo de la escalera dentro del garaje y otro dentro de la vivienda.
También puede configurarse la propia escalera como un recinto con paredes EI 120 y puertas EI2 30-C5 en su arranque y en su desembarco, con lo
que equivaldría al vestíbulo de independencia exigible.
Por ser una clara excepción respecto del caso general de escalera para
evacuación ascendente desde un aparcamiento, se considera que en ninguna de las alternativas antes citadas la escalera precisa ser especialmente protegida, por lo que ni ella, ni el vestíbulo previo necesitan tener ventila-
ción para control del humo.
B) ¿Pueden considerarse como salidas de planta?
Si cada plaza de aparcamiento está abierta a las calles comunes de circulación y carece de puerta para vehículos, la comunicación con su vivienda
es una salida de planta válida para el usuario de dicha plaza. Por tanto:
- Si no existe otra salida de planta común de otro tipo (por ejemplo, una
puerta normal o una escalera que conduzca al espacio exterior) cada
usuario tendría una única salida disponible (la comunicación con su vivienda) por lo que los recorridos en el aparcamiento entre todo punto y el
acceso a vivienda más alejado no podría exceder de 35 m.
- Si existe otra salida común adicional, cada usuario tendría dos salidas
posibles, por lo que los recorridos en el garaje no podrían exceder de 50
m, ni el máximo tramo de recorrido único (“en fondo de saco”) podría exceder de 35 m.
Si cada plaza de aparcamiento está separada de la zona común de circulación por un portón para vehículos, este no es válido a efectos de evacuación, por lo que los accesos a las viviendas no pueden considerarse salidas
de planta válidas para las zonas comunes del aparcamiento.
SI 3-4
Evacuación total o secuencial
En un edificio dividido en varios sectores de incendio, ¿se puede
considerar la evacuación secuencial (no simultánea) de cada uno de
ellos, a la hora de dimensionar los medios de evacuación que sean
comunes: escaleras, salidas, etc.?
En general, los medios de evacuación de los edificios y de los establecimientos se deben dimensionar bajo la hipótesis de evacuación total y simultánea de los mismos. No obstante, en determinados casos puede
considerarse la evacuación secuencial por sectores de incendio, siempre
que se justifiquen suficientemente, no sólo las soluciones constructivas y
de diseño dirigidas a hacerla posible, sino también las medidas organizativas que permitan su puesta en práctica: plan de evacuación a implantar,
medios humanos contemplados en dicho plan, adecuación de los ocupantes al tipo de evacuación propuesta en cuanto a su grado de conocimiento de las particularidades del plan, a su adiestramiento y a su participación periódica en simulacros de evacuación, etc.).
Dado que la validez de una determinada solución de proyecto descansaría en gran medida en dichas medidas organizativas, parece lógico exigir,
tanto la completa definición de éstas, como la justificación de su adecuación.
SI 3-4.1
Criterio para asignar ocupantes a
cada salida
Una vez aplicado el criterio de bloqueo de una salida, ¿es obligatorio
distribuir los ocupantes entre las restantes según un criterio de mayor
proximidad?
No necesariamente. Excepto cuando los ocupantes son habituales, perfectos conocedores del edificio y, aún más, sometidos a disciplina y adiestramiento para situaciones de emergencia (plan de evacuación, simulacros,
equipos de evacuación, etc.) las pautas que siguen las personas para elegir a una salida de las varias que existan son sumamente variables y aleatorias. Para ello, pueden jugar un papel determinante:
- el tipo de ocupante y de actividad,
- la disposición y calidad de la señalización,
- las características y percepción de cada salida,
- la disposición de la planta en cuestión
- las previsiones y acciones del plan de emergencia,
En todo caso, el criterio exclusivo de proximidad puede ser en muchas circunstancias excesivamente simplista e inadecuado. Por ello, el DB SI no
establece dicho criterio y deja el reparto de ocupantes entre las salidas al
criterio libre, juicioso, argumentado y responsable del proyectista.
Lo más lógico en la mayoría de los casos es partir de un criterio de proximidad, corregido en base a los aspectos anteriores.
Aplicación de la hipótesis de bloqueo de escaleras compartimentadas
Aplicación de la hipótesis de bloqueo de salidas y determinación del
número de ocupantes previsto para
un elemento de evacuación
¿A las escaleras compartimentadas se les debe aplicar la hipótesis de
inutilización total de alguna de ellas, cuando deba existir más de una,
igual que se debe hacer con las escaleras abiertas?
Aunque eso es lo que se podría desprender de la literalidad del punto 2 del
artículo SI 3-4.1, no es la intención de dicho artículo que se aplique dicha
hipótesis a las escaleras compartimentadas.
El número de ocupantes para el cual se debe calcular la anchura o la
capacidad de un determinado elemento de evacuación (puerta, pasillo, escalera, etc.) cuando hay varios, ¿se debe determinar teniendo
en cuenta la hipótesis de bloqueo de uno de ellos?
Si, siempre que la aplicación de dicha hipótesis sea obligatoria a efectos de
cálculo, es decir, siempre que sea exigible más de una salida. Cuando, pudiendo haber una única salida se dispongan más de una, no es preciso
aplicar la hipótesis de bloqueo.
¿A qué efectos se debe aplicar la hipótesis de bloqueo cuando se exige más de una salida?
Únicamente a efectos del cálculo de la anchura o de la capacidad de los
elementos de evacuación. No es preciso tener en cuenta la aplicación de
dicha hipótesis a efectos de condicionar otras características de dichos
elementos: recorridos, altura ascendente salvada, tipo y protección de la
Aplicación de la hipótesis de bloqueo de salidas
Sea un recinto que constituye un sector de incendio A (p. ej. una sala
de auditorio) cuya evacuación está resuelta mediante:
- varias salidas de planta a un mismo sector adyacente B (p. ej. el
vestíbulo de la sala) válidas conforme al Anejo SI A de Terminología
- otra u otras salidas de planta (p. ej. a otro sector adyacente C, al
espacio exterior, a un pasillo protegido, etc.) también válidas conforme a los artículos citados, cuyos recorridos no pasan por el sector B anterior.
La aplicación al sector A de la hipótesis de bloqueo de una de sus salidas, a efectos de cálculo de la anchura de las mismas, ¿debe suponer el bloqueo simultáneo de todas las que conduzcan al sector adyacente B?
Para dimensionar la anchura de las salidas del recinto sector A basta con
bloquear una de sus salidas, la más desfavorable, dado que dicho bloqueo
traduce el escenario de un incendio que se inicia dentro del sector A y cerca de una de sus salidas, inutilizándola. Por tanto, no es necesario conside-
rar bloqueadas simultáneamente todas las salidas que conduzcan al sector
adyacente B.
La hipótesis de que el incendio se inicia en el sector adyacente B, tampoco
obliga a dimensionar las salidas del sector A considerando bloqueadas simultáneamente todas sus salidas hacia el sector B, ya que, al iniciarse el
incendio en otro sector diferente, no es necesario que la anchura de las salidas restantes sea la necesaria para una evacuación del sector A tan inmediata como en el caso anterior.
SI 3-4.2, tabla 4.1
Anchura mínima de puertas de cabinas y duchas de aseos
Dado que a los “aseos de planta” se les aplica una densidad de ocupación de 3 m2/persona, sus puntos y sus recorridos interiores tienen
la consideración de “origen de evacuación” y de “recorrido de evacuación”, respectivamente, ¿quiere ello decir que las puertas existentes en el interior de dichos aseos, p. ej. las de las cabinas, duchas,
etc., deben tener al menos los 0,80 cm de anchura mínima exigible a
las puertas que son elementos de la evacuación?
No. Dada su escasa incidencia en la evacuación, dichas puertas se pueden
considerar una excepción a la mencionada anchura mínima exigible. No así
la puerta de salida de un “aseo de planta”, a la cual sí le es aplicable dicha
Anchura mínima admisible en puertas
Dimensionamiento de elementos
abiertos al exterior con el criterio de
“zonas al aire libre”
La anchura mínima admisible para las puertas, ¿a qué dimensión se
A la anchura libre y efectiva de paso, considerando incluso la disminución
de dicha anchura que puede representar el grosor de la hoja cuando esta
no abre más de 90º.
¿Pueden dimensionarse los elementos de evacuación de un edificio
abiertos al exterior con las fórmulas de dimensionamiento que se establecen en la tabla 4.1 de SI 3-4.2 para “zonas al aire libre”?
Dichas fórmulas únicamente son aplicables cuando tanto el elemento de
evacuación (escalera, rampa, camino horizontal, etc.) como la zona a evacuar, estén al aire libre o en una situación de riesgo tan bajo que se considere equivalente.
Cuando el elemento de evacuación esté al aire libre, pero sirva para la
evacuación de espacios interiores, pueden aplicarse las fórmulas correspondientes a pasillos y escaleras protegidos (si se cumplen las condiciones) pero no las de “zonas al aire libre”.
Aplicación de la anchura en el desembarco en escaleras protegidas
En el cálculo de la capacidad de evacuación de una escalera protegida, ¿se puede considerar la anchura As de su desembarco en la planta
de salida del edificio, cuando en otros puntos tenga menos anchura?
No, en tales casos debe considerarse la menor anchura que tenga la escalera.
Capacidad de evacuación de los
¿Cómo se determina la capacidad de evacuación de un pasillo protegido si en su recorrido interior tuviese un tramo de peldaños?
Si el pasillo tiene grupos de más de tres peldaños se debe adoptar el factor de paso propio de escaleras en lugar del de pasillos, con lo que la capacidad de evacuación sería: P (personas) ≤ 160A + 3S
En un autoservicio, en el cómputo de “superficie construida del área
de ventas” para determinar la anchura mínima de los pasillos conforme a la nota (4) de la tabla 4.1 de SI 3-4.2, ¿se debe incluir la zona
existente desde que se entra a la tienda hasta donde se encuentra
situada la batería de cajas?
Cómputo de la superficie construida
del área de ventas
No. Basta con considerar la superficie en la que se encuentran los pasillos conformados por las estanterías, es decir, la existente a partir de la
línea de cajas del establecimiento, quedando excluida la zona previa a
dicha línea, destinada a acceso y circulación.
(DB SU 1-4)
En los tramos de escalera curvos y en las mesetas con giro en el recorrido, ¿cómo debe medirse la anchura útil?
Medición de la anchura útil de las
mesetas y de los tramos de escalera
A efectos de evacuación, la anchura útil de una escalera debe medirse,
tanto en los tramos como en las mesetas, según la perpendicular en cada
punto a la línea que define la trayectoria del recorrido.
En las mesetas en las que dicha trayectoria experimente un giro (generalmente de 90º o de 180º) se considera que dicha trayectoria queda definida por el arco de circunferencia cuyo centro se sitúa en el punto de
quiebro del borde interior de la escalera. Conforme a esto, en efecto, en
mesetas con giro a 90º el límite exterior de la anchura útil sería un cuarto
de circunferencia y en mesetas con giro a 180º dicho límite exterior sería
una semicircunferencia, pudiendo el diseño ajustarse a dichas formas,
aunque lo más frecuente sean los trazados rectos.
No obstante debe tenerse en cuenta que, dado que las escaleras protegidas se dimensionan considerando su capacidad de aportar, no solo el flujo de paso debido a su anchura en el desembarco, sino también superficie de refugio o permanencia de personas, a razón de 3 personas/m 2, las
superficies exteriores a dichos límites (los rincones) sí pueden ser tenidos
en cuenta a dichos efectos, dado que son aptos para albergar personas.
(DB SU 1-4.4)
Pasillos con peldaños en cines, teatros, auditorios, etc.
¿Puede haber peldaños en los pasillos de un cine, teatro, auditorio,
etc.?¿Debe aplicarse a estos las condiciones de los peldaños de escalera?
Las condiciones que se establecen en SI 3-4, tabla 4.1 y en DB SU 1-4.2
para las escaleras (tramos, mesetas intermedias, dimensiones de los peldaños, pasamanos, etc.) no son aplicables a los pasillos de acceso a las
localidades en los anfiteatros de las salas de los auditorios, teatros, cines,
Aunque dichos pasillos suelen tener peldaños para ajustarse a la pendiente
de la sección longitudinal de la sala, impuesta para garantizar la visión desde cada localidad, conforme a SU 1-4.4, no por ello adquieren el carácter
de “escaleras” (cuyas condiciones, por otra parte, no podrían cumplir en la
mayoría de los casos) sino el de “pasillos escalonados” y/o con pendiente.
No obstante, se recuerda (ver nota (8) de la tabla 4.1 de SI 3-4.1) que dichos pasillos se dimensionan como las escaleras no protegidas.
SI 3-4.2
Puertas de dos hojas con una de
ellas de una anchura menor de 60
¿Una puerta de dos hojas situada en un recorrido de evacuación puede tener una de dichas hojas de una anchura menor de 60 cm?
Sí, pero no es valida a efectos de evacuación. Por ello, debe permanecer
fija de forma habitual, por ejemplo mediante un pasador por canto, y tener
adecuadamente señalizado su condición de elemento fijo.
Si el dispositivo de apertura de la puerta fuese mediante barra horizontal
conforme a UNE-EN 1125, dicha barra únicamente debe existir en la hoja
practicable, con el fin de evitar confusiones a los ocupantes.
Reparto de la anchura total necesaria en varios pasos, en establecimientos comerciales
Cómputo de la superficie en mercados y galerías de alimentación
La anchura de evacuación necesaria por cálculo en las zonas comunes de circulación de los centros comerciales, ¿puede dividirse en varios pasos?
La anchura total necesaria, calculada conforme a SI 3-4.2, tabla 4.1, puede
distribuirse entre varios pasos, siempre que la anchura de cada uno de
ellos supere los mínimos establecidos, es decir 1,80 m cuando se prevea el
uso de carros y 1,40 m en caso contrario.
En mercados y galerías de alimentación, ¿debe computarse la superficie situada detrás de los mostradores y reservada al personal que
atiende al público?
Dicha superficie debe computarse a efectos de determinar la superficie
construida del establecimiento. Por ejemplo, para determinar si esta supera
o no los 400 m² establecidos en SI 3-4.2, tabla 4.1.
Sin embargo, para determinar la ocupación solo es necesario computar la
superficie útil de las zonas comunes de circulación de público, es decir de
los pasillos que transcurren delante de los puestos de venta, sin computar
la superficie interior de dichos puestos
SI 3-5
Escaleras que comunican plantas
de sectores de incendio diferentes
Las escaleras compartimentadas para separar sectores de incendio,
¿hasta qué altura de evacuación son válidas?, ¿su capacidad de evacuación se calcula como si fuesen protegidas?
Aunque están compartimentadas, no son protegidas, por lo que se dimensionan como las escaleras normales y se pueden utilizar, como máximo,
hasta la altura de evacuación a partir de la cual se exigen escaleras protegidas, según el uso del edificio.
Escaleras para evacuación ascendente desde aparcamientos en sótanos
¿Pueden comunicar otros recintos con el vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida de evacuación de un
aparcamiento desde plantas de sótano?
Sí, siempre que con ello el vestíbulo no pase a ser el recorrido de evacuación único de zonas habitables, ni en él confluyan recorridos de evacuación de zonas habitables y de zonas de riesgo especial.
Si los recintos que comunican con el vestíbulo no son de riesgo especial
o son de riesgo especial bajo o medio, precisan puerta EI2 30-C5. Si alguno de ellos es de riesgo especial alto, todas las puertas del vestíbulo
deben ser EI2 45-C5.
Condiciones para los tramos de escaleras por encima y por debajo de
la planta de salida del edificio
Las condiciones de protección de una escalera que sean exigibles en
las plantas por debajo de la de salida del edificio, ¿se deben prolongar
en las plantas de piso?
No. Cada tramo debe cumplir las condiciones que le sean aplicables conforme a la tabla 5.1 de SI 3-5.
¿Qué casos de compartimentación de una escalera pueden darse en
la planta de salida de edificio?
El tramo que sube desde plantas de sótano no precisa en ningún caso
compartimentación en su desembarco en la planta de salida, sea dicha
planta sector de riesgo mínimo o no.
La compartimentación en dicha planta de salida afecta al tramo que sube a
plantas de piso, que es el afectado por la posible propagación ascendente,
por lo que es también innecesaria cuando la planta de salida sea sector de
riesgo mínimo.
Cuando no lo sea, dicho tramo debe estar compartimentado con pared EI
120 y puerta EI2 60-C5 si la escalera debe ser protegida en función de su
altura de evacuación, conforme a la tabla 5.1 de SI 3-5, o bien disponer
además de vestíbulo de independencia con dos puertas EI2 30-C5 si debe
ser especialmente protegida. En ambos casos, el recorrido desde la salida del recinto de la escalera hasta una salida de edificio no debe exceder
de 15 m.
Compartimentación de la escalera
de aparcamiento que comunica con
¿Se puede resolver la compartimentación de la escalera que comunica un aparcamiento en sótano con el portal de entrada a un edificio de
viviendas de forma similar a la admitida para una plaza de garaje comunicada con su correspondiente vivienda, es decir, colocando una
puerta EI2 30-C5 en el sótano y otra en el zaguán del edificio)?
Aunque se ha admitido la validez de una escalera que únicamente comunique una plaza de garaje con una vivienda si dispone de una puerta EI2
30-C5 en el garaje y de otra en la comunicación con la vivienda, dicha validez no es trasladable al caso general (y de mayor riesgo) de una escalera común para el conjunto de ocupantes de un edificio de viviendas
que comunica un aparcamiento en planta de sótano con el portal (también zona común) de dicho edificio de viviendas.
En este segundo caso la escalera común debe cumplir las condiciones de
escalera especialmente protegida.
Conjunto de peldaños para evacuación ascendente
Un conjunto de peldaños para evacuación ascendente, ¿debe considerarse como una escalera y, cuando le corresponda como tal, ser
especialmente protegida?
Un conjunto de peldaños que salve mediante evacuación ascendente un
desnivel existente no constituye una escalera propiamente dicha, por lo
que no le sería de aplicación lo establecido en SI 3-5, tabla 5.1 según lo
cual determinadas escaleras para la evacuación ascendente deben ser
especialmente protegidas.
Aunque no está objetivado en el DB SI el límite a partir del cual un conjunto de peldaños debe considerarse como una escalera propiamente dicha, a efectos de aplicar la anterior exigencia puede establecerse en una
altura salvada superior a 3,00 m.
No obstante hay que tener en cuenta que, cuando se trate de un aparcamiento conforme a SI 1-1, tabla 1.1, sus comunicaciones con zonas de
otro uso siempre deben realizarse a través de vestíbulos de independencia, exista o no un conjunto de peldaños en dicha comunicación.
Obligación de adecuar las escaleras
de edificios de viviendas en los que
La implantación de un establecimiento de uso Administrativo, Docente o Residencial con menos de 500 m2 de superficie construida en una
planta de piso de un edificio de vivienda, ¿obliga a adecuar la escalera
a las condiciones que imponen el uso del establecimiento y la altura
se implante un establecimiento de
uso Administrativo, Docente o Residencial con menos de 500 m2 de
de evacuación del edificio)?
Conforme a la nota (1) de la tabla 5.1 de SI 3-5 no sería necesaria dicha
adecuación, dado que, según las condiciones de sectorización que se establecen en DB 1-1, tabla 1.1, dicho establecimiento no precisa constituir
sector de incendio.
Si el establecimiento fuera de alguno de los usos indicados pero con superficie construida mayor de 500 m 2 o si fuera de otro uso, cualquiera que
fuera su superficie, sí sería obligatoria la adecuación de la escalera.
Altura de evacuación a considerar
en una escalera con salidas del
edificio en más de una planta
protección a escaleras no previstas
para la evacuación
A una escalera con salidas del edificio en más de una planta de las
que comunica, ¿qué altura de evacuación se le debe asignar, a efectos de determinar si debe ser protegida?
Teniendo en cuenta la definición de altura de evacuación (Anejo A –
Terminología) una escalera que conduzca a varias salidas de edificio situadas a varios niveles de la misma debe ser protegida únicamente si la
mayor de las alturas de evacuación que determinan dichas salidas de edificio supera la que se establece en la tabla 5.1 de SI 3-5 para el uso del
edificio en cuestión.
¿Pueden no aplicarse a una escalera las condiciones de protección
establecidas cuando no esté prevista para la evacuación?
Como se indica textualmente, las condiciones de la tabla 5.1 de SI 3-5.1
no serían exigibles a una escalera no prevista para evacuación, pero teniendo en cuenta que dicha hipótesis hecha en el proyecto (de la cual es
responsable el autor del mismo) debe ser compatible con el uso real del
edificio, con el tipo de actividad, con el tipo de ocupantes, etc.
Aunque dichos factores deben ser evaluados en cada caso concreto, cabe
decir que, en general, la fiabilidad de la hipótesis de que una escalera no va
a ser utilizada en caso de emergencia depende del peso atribuible al hábito
impuesto por el uso de la escalera en circunstancias normales y de la efectividad de los elementos materiales y de los medios organizativos existentes, por ejemplo, la señalización, el plan de evacuación, etc. También hay
que valorar si los ocupantes son habituales y tienen un mínimo grado de
disciplina, adiestramiento y conocimiento de las rutinas previstas para evacuar el edificio.
Adecuación de escaleras en obras
de reforma con cambio de uso, en
Cuando en una o en varias plantas de un edificio existente se pretenda implantar un establecimiento de uso diferente del principal del edificio, ¿es obligatorio adecuar las escaleras existentes al nuevo uso?
En tal caso, ¿dicha adecuación debe aplicarse desde las plantas cuyo
uso se cambia hasta la planta baja, o a toda la altura de las escaleras
que sirvan al nuevo uso?
Las escaleras que sirvan al nuevo establecimiento deben adecuarse al
mismo en toda su altura, no solo en lo relativo a su tipo de compartimentación, sino también en lo que se refiere a su número y a su anchura o a su
capacidad de evacuación.
Por ejemplo, si en un edificio existente de uso vivienda, con una única escalera no protegida, se pretende implantar un establecimiento de uso administrativo o de oficinas de superficie construida mayor de 500 m2 en plantas situadas por encima de los 14 m, dicha escalera debe pasar a ser protegida en toda su altura y debe comprobarse que su capacidad de evacua-
ción es suficiente para la nueva ocupación resultante de la reforma.
Si la oficina se situase por encima de los 28 m, sería preciso disponer una
segunda escalera y ambas deberían ser especialmente protegidas.
Escaleras en estadios deportivos
¿Cuándo debe ser protegida una escalera para evacuación descendente de un estadio deportivo?
En general, las condiciones que establece el DB SI toman como referencia el riesgo de incendio en los edificios convencionales, por lo que la
aplicación de dichas condiciones a un estadio deportivo debe hacerse con
En particular, la necesidad de que los recorridos verticales de evacuación
deban transcurrir por escaleras protegidas no se corresponde con el riesgo probable en estadios deportivos abiertos, caracterizado por la necesidad de conseguir la rápida evacuación de un gran número de ocupantes
ante una situación de emergencia diferente de la causada por un incendio, función para la que son más efectivas las escaleras no compartimentadas ni protegidas.
Por ello, a este respecto parece aconsejable aplicar preferentemente las
condiciones que establece el “Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas” en su Título I, Capítulo II, específicamente dirigidas a estadios deportivos.
SI 3-6
Puerta de dos hojas con una de
ellas fija.
En una puerta de dos hojas situada en un recorrido de evacuación,
¿se puede mantener una de ellas fija de forma habitual (por ejemplo,
mediante un pasador por canto) cuando su anchura no sea necesaria
a efectos de evacuación, pero cuya utilización sí lo sea, por ejemplo
para el paso de muebles u otros objetos de gran tamaño?
Es posible, siempre que dicha circunstancia se señalice adecuadamente.
En tales casos, si el dispositivo de apertura de la puerta fuese mediante barra horizontal conforme a UNE-EN 1125, dicha barra únicamente debe existir en la hoja activa, con el fin de evitar confusiones a los ocupantes.
Bloqueo de las puertas de salida del
aparcamiento de un edificio de viviendas
Posibilidad de mantener puertas de
evacuación cerradas con llave
¿Puede existir algún tipo de bloqueo (llave, clave, tarjeta magnética,
etc.) en la apertura de las puertas de salida del aparcamiento de un
edificio de viviendas?
No, conforme a SI 3-6, punto 1, dado que la actividad en el aparcamiento
de un edificio de viviendas no tiene horario y puede ser utilizado en cualquier momento.
¿Puede mantenerse cerrada con llave una puerta de salida al exterior
de un edificio de viviendas?
Conforme al artículo SI 3-6.1, el sistema de cierre de dicha puerta debe
consistir en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el interior, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
En el caso de edificios de viviendas, se considera que satisfacen dichos requisitos los dispositivos conforme a la norma UNE-EN 179:2003.
Validez de las puertas para vehícu-
¿Qué condiciones debe cumplir un portón para vehículos para poder
ser simultáneamente una puerta de evacuación de personas en caso
los para la evacuación de personas
Conforme a SI 3-6 punto 1, ningún portón para vehículos, ya sea manual o
motorizado, es válido por sí mismo como elemento para la evacuación de
personas. No obstante, dichos portones pueden contener una puerta peatonal válida para dicha evacuación sí, conforme a SU 2-1.2.3, tengan marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realice conforme a la norma UNE-EN
12635:2002+A1: 2009.
Cuando se trate de un portón que pueda carecer de dicho marcado, es
decir, cuando sea de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 o de uso manual, así como motorizada que además tenga una anchura que no exceda de 2,50 m, puede tener una puerta peatonal contenida cuando el portón pertenezca a un garaje exclusivo de una
vivienda unifamiliar o a una plaza segregada de usuario único de un garaje colectivo.
Validez de dispositivos de bloqueo
de puertas de salida
Las puertas de salida de un establecimiento, ¿pueden permanecer
bloqueadas por una cerradura eléctrica de seguridad durante el periodo de actividad, con tal de que se garantice su liberación en caso
de emergencia o ante un fallo en el suministro eléctrico?
Conforme al artículo SI 3-6.1, dicho bloqueo no es admisible, cualquiera
que sea el sistema de liberación en caso de emergencia.
SI 3-8
Normas sobre control del humo y el
calor en garajes
Obligatoriedad de instalar un sistema de control de humo de incendio
en una terminal de aeropuerto
¿Qué normas específicas se pueden aplicar en los proyectos de instalaciones para el control del humo y el calor en garajes?
Hasta que se disponga de normas UNE EN específicas, se pueden
considerar adecuadas para su aplicación en los citados proyectos, de
forma no excluyente, las normas que se indican a continuación, las cuales
están sirviendo de referencia en los trabajos de elaboración de una norma
europea en CEN/TC191/SC1/WG9:
BS 7346-7:2006
Componentes de los sistemas de control del humo y el calor. Parte 7:
Código de práctica sobre recomendaciones funcionales y métodos de
cálculo de los sistemas de control del humo y el calor para
NBN S 21-208-2 (2006)
Protección contra incendios en los edificios. Concepción de los
sistemas de evacuación del humo y el calor (EFC) en aparcamientos
¿Debe instalarse un sistema de control del humo de incendio en el
edificio terminal de un aeropuerto que concentra ocupaciones muy
por encima de 1000 personas?
En principio, la exigencia del artículo SI 3-8 es plenamente aplicable al
caso citado. No obstante se recuerda que, dado el carácter prestacional
del conjunto del CTE y que lo realmente obligatorio es el cumplimiento de
sus exigencias básicas, podría llegar a demostrarse, mediante los oportunos cálculos aplicados al edificio considerado, la no necesidad de dicha
instalación a efectos cumplir la exigencia básica 3:
“El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que
los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del
mismo en condiciones de seguridad.”
Los ventiladores de un sistema de extracción de un garaje, que sirva
tanto para ventilación conforme a DB HS 3, como para control de
humo de incendio conforme a SI 3-8, y que conforme a HS 3-3.2.4
deban estar en la boca de expulsión de los conductos, generalmente
en cubierta, ¿precisan ser F300 60?
Validez de ventiladores en cubierta
con clasificación menos exigente
que F300 60
La clasificación de los ventiladores puede ser menos exigente, siempre
que se justifique suficientemente que es adecuada a la temperatura de
los gases provenientes del incendio en su paso por el ventilador considerado.
Validez de ventilación natural en garajes
El control de humos de incendio que se exige en garajes, ¿puede resolverse mediante ventilación natural?
El control de humos que se exige en toda zona de uso Aparcamiento, excepto en aparcamientos abiertos, puede resolverse, tanto mediante ventilación natural, como mediante un sistema de ventilación mecánica. En ambos casos debe resolverse adecuadamente la compatibilidad funcional con
el sistema de ventilación que se exige en DB HS 3-3.1.4.
El DB SI (3-8) acepta el sistema de ventilación natural para evacuación de
gases conforme a DB-HS 3:
- Aberturas “mixtas” (indistintamente admisión / extracción) en fachadas
- Uniformemente repartidas y a menos de 25 m todo punto.
- Directamente comunicadas con un espacio exterior que admita un círculo inscrito de diámetro ≥ 3 m y ≥ h/3 (h = cerramiento lateral más bajo).
- Área total de aberturas (mixtas) en cada fachada (HS 3-4.1):
8·qv cm2 = (8·150 l/plaza·s) cm2 = 1.200 cm2/plaza
- Si el sistema tiene admisión natural y extracción mecánica (a razón de
150 l/plaza·s) el área de las aberturas de admisión debe ser:
4·qv cm2 = (4·120 l/plaza·s) cm2 = 480 cm2/plaza
Preguntas relacionadas con Sección SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios
SI 4-1
¿Una misma toma en fachada puede ser común para las columnas secas de más de un “portal”, “escalera” o “edificio”?
Toma en fachada de columna seca
común para más de un portal, escalera o edificio.
Las condiciones técnicas de las instalaciones de protección contra incendios, entre ellas las columnas secas, no se regulan en el CTE DB SI, sino
en el RIPCI, por lo que la respuesta a la cuestión planteada, desde el punto
de vista técnico y funcional del RIPCI, corresponde al Ministerio Industria,
Turismo y Comercio, responsable de dicho reglamento.
El DB SI únicamente regula la dotación de instalaciones que deben tener
los edificios (o los establecimientos) por lo que desde el punto de vista del
CTE la cuestión a plantearse, más legal y administrativa que técnica, es
cuál es el “edificio”, es decir, cuál es la unidad edificatoria obligada a cumplir autónomamente el CTE, sin depender en ningún aspecto de otros “edificios”.
Dotación de instalaciones en edificios diferentes de un mismo establecimiento
Cuando un establecimiento esté integrado por varios edificios que se
puedan considerar independientes entre sí ante el riesgo de incendio,
¿la dotación de instalaciones de protección contra incendios es función de la superficie total del conjunto de edificios o de la de cada edificio?
De la de cada edificio.
Dotación de instalaciones en zonas
de establecimientos de uso diferente obligadas a ser sector de incendios
SI 4-1, tabla 1.1
Dotación de instalación de BIEs en
cocinas que sean local de riesgo
especial alto.
Dotación de instalación de bocas de
incendio en un aparcamiento en la
cubierta de un edificio
Suministro de agua a hidrantes exteriores
Una zona de uso Pública Concurrencia obligada a ser sector de incendio conforme a SI 1-1 (más de 500 personas) e integrada en un hotel
que deba disponer de instalación automática de extinción, ¿debe disponer también de dicha instalación?¿y el aparcamiento del hotel?
Deben contar con dicha instalación ya que, según se establece con carácter
general en SI 4-1, “… aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este
DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la
dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial,
así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún
caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del
edificio o del establecimiento”.
En una cocina de un hotel o de un hospital, que debe ser tratada como
local de riesgo especial alto si su potencia instalada excede de 50kW,
¿debe también haber instalación de BIEs?
No, dado que en ella el riesgo principal de incendio no se debe a combustibles sólidos, sino líquidos. Cabe subrayar además que, en el caso citado,
dicho riesgo queda suficientemente cubierto con la obligada instalación automática de extinción en los puntos y aparatos susceptibles de provocar ignición.
¿Es exigible instalar bocas de incendio en un aparcamiento con más
de 500 m2 de superficie, totalmente abierto y situado en la cubierta de
No sería exigible en la medida en que, en el caso particular en cuestión,
los medios activos de protección contra incendios, en particular las bocas
de incendio, no se consideren necesarios para la protección de las personas, sino únicamente para la limitación de daños materiales, con lo que su
instalación sería voluntaria.
Los hidrantes exteriores que sea preciso instalar en aplicación de SI
4-1, ¿pueden conectarse a la red pública de abastecimiento de agua,
en las condiciones de caudal y presión que esta tenga?
¿Se puede medir el recorrido desde un origen de evacuación de una
Recorridos hasta extintores
planta hasta un extintor situado en otra planta, siendo admisible no
instalar extintores en la primera si dicho recorrido no superase el
máximo permitido de 15 m?.
No. El recorrido máximo de 15 m hasta algún extintor debe cumplirse “en
cada planta”, lo que impide considerar que un extintor situado en una
planta sea válido para otra planta, aunque se cumplan los recorridos respecto a dicho extintor.
Extintores en zonas de trasteros de
¿Deben instalarse extintores de eficacia 21 A-113B en toda zona de
trasteros de viviendas o solo cuando constituya zona de riesgo especial?
En la tabla 1.1 de SI 4-1 se establece la obligatoriedad de disponer extintores de eficacia 21 A-113 B en toda zona de trasteros que sea de riesgo especial según la tabla 2.1 de SI 1-2. Es decir, cuando la superficie construida
de la zona exceda de 50 m2.
No obstante, incluso cuando no sea zona de riesgo especial debe existir un
extintor de dichas características a 15 m de recorrido en la planta, como
máximo, desde cualquier origen de evacuación de la zona.,
Instalación de bocas de incendio en
¿Cuándo deben instalarse bocas de incendio equipadas en edificios
de vivienda?
Conforme a SI 4-1, tabla 1.1 se deben disponer en la zona de trasteros
cuando sea de riesgo especial alto, es decir, cuando su superficie construida exceda de 500 m² .
¿Cuándo debe haber detección automática en edificios de viviendas?
Detección en viviendas
Según la tabla 1.1 de SI 4-1 se exige detección automática en las zonas
comunes (pasillos, escaleras, vestíbulos, salas de comunidad, de juegos,
etc.) de los edificios cuya altura de evacuación exceda de 50 m.
Cuando se renueven los ascensores en edificios de viviendas existentes cuya altura de evacuación exceda de 35 m, ¿deben instalarse ascensores de emergencia?
Ascensor de emergencia en viviendas
Sí, conforme a lo que establece el punto 6 del apartado III de la Introducción
del DB SI para las obras de reforma. Los citados edificios de vivienda deben adaptarse a la exigencia de que, en las plantas cuya altura de evacuación exceda de 35 m, al menos uno de sus ascensores cumpla las condiciones de ascensor de emergencia.
Dotación de bocas de incendio en
edificios de uso comercial con establecimientos independientes
La obligatoriedad de que existan bocas de incendio en un edificio de
uso comercial dividido en establecimientos comerciales independientes entre sí, con accesos independientes desde el espacio exterior y
sin zonas comunes, ¿se determina en función de la superficie del conjunto del edificio o independientemente para cada establecimiento?
En el caso citado, la dotación de instalaciones de protección contra incendios se determina para cada establecimiento de forma independiente, perteneciendo cada instalación al establecimiento en cuestión. En particular,
deberán contar con instalación de bocas de incendio equipadas situadas
en su interior, los establecimientos cuya superficie total construida exceda
de 500 m2.
Se recuerda que, conforme a SI 1-1, tabla 1.1, cada establecimiento del
edificio debe constituir un sector de incendios independiente.
¿Qué ámbito (edificio, establecimiento, recinto, …) determina que una
instalación sea exigible? En un centro comercial mayor de 500 m 2 integrado por establecimientos de densidad elevada (tiendas) con menos de 500 m2, ¿es exigible una instalación de bocas de incendio en
los establecimientos comerciales (tiendas) que no superen los 500
m2?¿y en recintos de densidad elevada (p.ej. una cafetería) cuya ocupación no exceda de 500 personas?
Un determinado ámbito debe estar protegido por una instalación, cuando se
exija expresamente para dicho ámbito, en función de su uso, superficie,
ocupación, etc., o bien cuando se exija para al ámbito que englobe a aquel,
en función de las características de este.
Una tienda con menos de 500 m2 o una cafetería con ocupación inferior a
500 personas no precisan estar protegidas por una instalación de bocas de
incendio equipadas, excepto si están integradas en un centro comercial con
más de 500 m2, el cual debe tener sus establecimientos, recintos o zonas
protegidos por dicha instalación.
Para que un establecimiento de un centro comercial esté protegido por la
instalación de bocas de incendio del centro no es imprescindible que dichos
equipos se encuentren situados dentro de dicho establecimiento.
Preguntas relacionadas con Sección SI 5 – Intervención de los bomberos
SI 5-1
¿En que medida son aplicables las condiciones de aproximación y
entorno en ámbitos urbanos consolidados?
Aplicabilidad de las condiciones de
aproximación y entorno
La sección SI 5 es aplicable, al igual que el conjunto del CTE, “… en los
términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo
se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos
precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.” (Parte I, artículo 2)
Por su parte, la LOE establece que “… se consideran comprendidas en
la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como
los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.”
(artículo 2, punto 3)
Por ello, las condiciones de la Sección 5 son de obligada aplicación únicamente a aquellos elementos del entorno del edificio que formen parte
del proyecto de edificación, con independencia de que este esté ubicado
en un ámbito urbano consolidado o no, como se expone en el apartado II
Ámbito de aplicación de la introducción de este DB.
SI 5-1.2
Distancia desde el espacio de maniobra hasta las entradas al edificio
En los edificios cuya altura de evacuación exceda de 9 m, ¿qué accesos deben estar a menos de 30 m del espacio de maniobra?
El espacio de maniobra para bomberos al que hace mención el artículo SI
5-1.2.1 debe situarse delante de las fachadas en las que estén los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior de la
manzana a la que pertenezca el edificio y en el cual se encuentren los
accesos al interior del mismo.
El límite de 30 m de distancia citado en el punto d) debe considerarse
desde el espacio de maniobra hasta los accesos al edificio que permitan
poder llegar hasta todas sus zonas.
SI 5-2
Barra de aluminio en ventana como
obstáculo a la accesibilidad de
Una barra horizontal de aluminio dispuesta en una ventana como barandilla o defensa, ¿es un elemento que, por sí mismo, impide o dificulta la accesibilidad al interior del edificio a través de la ventana?
Dicho impedimento o dificultad hay que entenderlo aplicado a los bomberos en el escenario de su intervención en caso de incendio, por lo que no
parece que una barra de aluminio pueda suponer ningún problema para
dicha accesibilidad.
Preguntas relacionadas con Sección SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura
SI 6-3
¿A efectos de SI 6-3 se entiende por “cubierta ligera” lo mismo que a
efectos de DB AE (nota 5 de la tabla 3.1 del DB AE)?
Cubiertas ligeras. Concepto y resistencia al fuego de cubiertas ligeras
Sí. En ambos casos se trata de aquellas cubiertas cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no excede de 1 kN/m 2.
La reducción a R 30 de ”… las estructuras de cubiertas ligeras no
previstas…”, ¿Se refiere exclusivamente a la estructura principal
(vigas, jácenas…) o a toda la estructura, tanto principal (vigas, jácenas…) como secundaria (viguetas, correas)?
Se refiere a la estructura principal; a la secundaria no se le exige resistencia al fuego R.
No obstante, hay que tener en cuenta que la diferencia entre estructura
principal y secundaria no siempre es nítida. En estructuras de jácena y
correa, puede estar más o menos claro, pero cuando existen tres rangos
de elementos estructurales (cosa relativamente frecuente en estructura
metálica) surge la duda de si los elementos del rango intermedio son, a
estos efectos, estructura secundaria o principal. Incluso con jácenas muy
separadas y correas de mucha luz y sección importante, cabría plantearse si estas son elementos secundarios.
En tales casos de duda hay que aplicar el criterio que se establece en SI
6-4: se consideran elementos secundarios aquellos cuyo colapso en caso
de incendio (teniendo en cuenta el momento en el que dicho colapso podría tener lugar) no puede ocasionar daños personales o comprometer la
estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de
Resistencia al fuego suficiente de
¿Se debe considerar que todo suelo es un elemento estructural
principal y que por ello debe necesariamente garantizar una resistencia al fuego conforme a la tabla 3.1 de SI 6-3?
No necesariamente. No precisan garantizar resistencia al fuego aquellos
suelos y escaleras cuyo colapso ante la acción directa del incendio no
pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad
global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores
de incendio del edificio. Tal puede ser el caso de determinadas entreplantas, de suelos o escaleras de construcción ligera, etc.
No obstante, todo suelo que, por no serle aplicable lo anterior, deba garantizar resistencia al fuego conforme a la tabla 3.1 de SI 6-3, debe ser
accesible al menos por una escalera que, o bien garantice la resistencia
R exigible a dicho suelo, como mínimo, o bien sea protegida.
de escaleras exteriores.
¿Se puede deducir de SI 6-3.3 que la estructura portante de una escalera abierta al exterior apta como escalera especialmente protegida no
precisa garantizar ninguna resistencia al fuego?
Cuando se trate de una escalera exterior al edificio y sin recinto, apta como
escalera especialmente protegida y considerada como tal (no es obligatorio
hacerlo, si no es necesario) hay que tener en cuenta que sus puntos (lo que
incluye a su estructura) tienen que cumplir las distancias respecto de los
huecos en fachada que se exigen en SI 2-1, las cuales permiten, en general, que dicha estructura no precise garantizar ninguna resistencia al fuego.
En caso de duda, o bien cuando la escalera exterior no se considere especialmente protegida y por tanto no precise cumplir y de hecho no cumpla
las distancias antes citadas, para determinar la resistencia al fuego necesaria en sus elementos estructurales hay que proceder como con cualquier
elemento estructural exterior, cuya R debe ser función de la separación y
posición respecto de los huecos de fachada a través de los cuales se les
pueda transmitir la acción térmica del incendio debida a la acción directa de
llama y/o a la radiación.
El procedimiento analítico disponible para hacer dicha determinación es el
Anejo B sobre acciones térmicas sobre elementos exteriores del Eurocódigo nº 1, UNE-EN 1991-1-2 "Acciones en estructuras sometidas a fuego".
Dada la complejidad de dicho procedimiento, una forma práctica de evitar
su aplicación es cumplir las distancias establecidas en SI 2-1 aunque el tipo
de escalera no obligue a ello, o bien proteger los elementos estructurales
que no cumplan dichas distancias respecto de los huecos de fachada, interponiendo entre ellos un elemento barrera que sea al menos EI 60.
Falso techo bajo cubierta como garantía de la resistencia al fuego exigible a esta
Estructura de cubierta de madera en
¿Puede justificarse la estabilidad al fuego de los elementos estructurales de una cubierta teniendo en cuenta la protección aportada por
un techo situado debajo de la misma?
Si, siempre que el techo tenga una resistencia al fuego EI al menos igual
al grado de resistencia al fuego R exigible a la estructura de cubierta y
que el riesgo de inicio de un incendio en el espacio o cámara existente entre el techo y la estructura de cubierta pueda considerarse nulo.
¿Son admisibles las estructuras de cubierta de viviendas unifamiliares a base de cerchas de madera?
La exigencia de que la estructura de la cubierta de las viviendas unifamiliares (cerchas u otro tipo de elementos de madera) tiene una resistencia al
fuego R 30 puede cumplirse, o bien dimensionando los elementos estructurales conforme al Anejo SI E, o bien disponiendo entre los elementos estructurales y los espacios habitables inferiores un elemento separador EI
30, de forma que el riesgo de inicio de un incendio en la cámara de cubierta
en la que se encuentran los elementos estructurales pueda considerarse
prácticamente nulo.
SI 6-4
Aplicación de las condiciones de resistencia al fuego a la estructura
portante de carpas no integradas en
¿Son aplicables las condiciones de resistencia al fuego exigibles a
las estructuras portantes a las de las carpas en general?
A la estructura portante de una carpa aislada, no integrada en una obra de
edificación, no le es de aplicación el conjunto del CTE, por lo que tampoco
lo son las condiciones de resistencia al fuego que se establecen en SI 6-4.2
para las carpas “integradas en edificios”.
Preguntas relacionadas con el Anejo SI A - Terminología
“Altura de evacuación”
Las plantas que pueden no tenerse en cuenta a efectos de determinar la altura de evacuación del edificio por tener únicamente zonas
de ocupación nula, ¿pueden ser plantas intermedias?
Plantas de ocupación nula no incluidas en la altura de evacuación
Altura de evacuación en edificios
que tengan más de una salida de
edificio a diferentes cotas
“Aparcamiento abierto”
Aplicación del SI a aparcamientos
“Escalera abierta al exterior”
Pasillos, galerías y escaleras abiertos al exterior
No, deben ser las más altas.
A un edificio con salidas del edificio en más de una planta, ¿qué altura de evacuación se le debe asignar?
La mayor de las alturas de evacuación que determinen dichas salidas de
¿Debe aplicarse el DB SI a un aparcamiento abierto, no situado en un
edificio, pero con las plazas cubiertas?
De la definición de aparcamiento abierto y de las referencias a sus fachadas, techo, etc. se deduce claramente que se refiere a aparcamientos contenidos en edificios. Los no situados en edificios no son objeto del DB SI,
aunque estén cubiertos.
Una escalera que cumpla las condiciones de “escalera abierta al exterior”, ¿es obligatorio que cumpla las condiciones de “escalera especialmente protegida”?
La definición de “escalera abierta al exterior” no dice que tenga que ser especialmente protegida, sino que puede ser considerada como tal. Nada
obliga a que lo sea si la altura de evacuación no la hace exigible conforme
a SI 3-5.
“Escalera abierta al exterior”,
“Salida de planta”
En un edificio con escaleras, pasillos, galerías o corredores abiertos
A) ¿Se pueden considerar como salida de planta dichas escaleras?
Sí, pero el hecho de que sean abiertas no exime de que deban cumplir las
condiciones de escalera protegida o especialmente protegida, cuando su
altura de evacuación así lo exija.
B) Si dichos elementos de evacuación abren a un patio interior, ¿qué
dimensiones mínimas debe tener este?
Para que un patio sirva como espacio exterior seguro (final de la evacuación) para los ocupantes que desciendan por la escalera abierta a dicho
patio, sus dimensiones mínimas son las que se indican en el Anejo SI A de
Terminología (“Espacio exterior seguro”) en función del número de ocupantes, de la superficie necesaria para contenerlos (P pers. x 0,5 m²/pers.) y
de los 15 m de distancia mínima que debe existir entre dicha superficie y el
edificio. Dicha distancia mínima condiciona al menos una de las dimensiones del patio.
Conforme al Anejo SI A Terminología (“Escalera abierta al exterior”) las dimensiones que debe tener un patio interior para que una escalera abierta a
él pueda considerarse como abierta al exterior deben permitir inscribir una
circunferencia de h/3 m de diámetro, siendo h la altura del patio.
C) ¿Qué resistencia al fuego deben tener las paredes que delimitan
las galerías y las escaleras respecto del edificio?
Las paredes de los pasillos o galerías abiertos al exterior se consideran fachadas y no precisan tener ninguna resistencia al fuego. Las zonas de las
paredes o fachadas que delimiten el ámbito de circulación de las escaleras
abiertas al exterior consideradas como protegidas o especialmente protegidas, deben ser EI 120, conforme al Anejo SI A “Escaleras especialmente
protegidas”. Para limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de dichas fachadas se debe cumplir lo establecido en SI
“Escalera protegida”
Vestíbulo de independencia
De los dos ascensores que contiene un mismo conducto o caja, uno
de ellos abre en todas las plantas al recinto de una escalera protegida
y el otro abre, también en todas las plantas, a otras zonas., ¿Qué medidas hay que disponer para mantener la compartimentación de la escalera protegida?
1 Aplicar lo que se establece en SI 1-1.4, es decir, colocar en cada acceso del ascensor que abre a otras zonas (que no son la escalera protegida), o bien una puerta E 30, o bien un vestíbulo de independencia
con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de
uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo
2 Compartimentar internamente la caja común de ambos ascensores, separándoles mediante un elemento EI 120.
“Escalera especialmente protegida”
Ventilación de escaleras para evacuación ascendente cuyo desembarco en la planta de salida del edificio carece de compartimentación
Ventilación de escaleras para eva-
¿Es admisible que una escalera protegida o especialmente protegida
para evacuación ascendente sin compartimentación en su desembarco en la planta de salida del edificio carezca de sistema de control de humo?
Se puede admitir, tanto en la escalera, como en el vestíbulo de independencia, siempre que la escalera sirva a una sola planta de sótano y no
salve una altura de evacuación ascendente mayor de 3,50 m.
Cuando una escalera protegida o especialmente protegida para evacuación ascendente desembarca en el espacio libre exterior con un
amplio grado de apertura permanente, ¿sigue siendo necesario que
disponga de alguno los sistemas de protección frente al humo exigibles con carácter general?
cuación ascendente con desembarco en el espacio exterior
Cuando la evacuación ascendente por la escalera no salve más de 6,00
m se puede considerar que una plena apertura permanente del recinto en
su desembarco en el espacio libre exterior (aunque disponga de cobertura) aporta suficiente protección frente al humo.
En plantas cuya evacuación ascendente no salve más de 3,50 m ni más
de una planta se puede prescindir también del vestíbulo de independencia en el acceso a la escalera.
¿Dos escaleras especialmente protegidas pueden compartir un mismo vestíbulo de independencia?
Vestíbulo de independencia compartido por dos escaleras
No, dado que el vestíbulo de independencia no es un elemento añadido
a una escalera especialmente protegida, sino que forma parte de ella. Por
lo que si dos escaleras compartiesen un mismo vestíbulo de independencia dejarían de ser dos escaleras especialmente protegidas diferentes e
independientes una de otra.
Por otra parte, si a una misma escalera especialmente protegida con dos
accesos en cada planta se le exige que uno de ellos tenga un vestíbulo
de independencia diferente (ver definición de "escalera especialmente
protegida") con mayor motivo debe haber también dos vestíbulos cuando
cada uno de los dos accesos comunica con dos escaleras que deben ser
Comunicación de viviendas con escalera especialmente protegida
Volumen a considerar para dimensionar los conductos de ventilación
En un edificio de viviendas con escalera especialmente protegida,
¿puede el vestíbulo de independencia de la escalera comunicar directamente con las viviendas?
No, debe hacerlo con una zona común (pasillo, distribuidor, etc.) desde la
cual se acceda a las viviendas.
El volumen a considerar para calcular la superficie útil del conducto
de entrada y del conducto de salida de aire para ventilación, ¿es el
correspondiente a toda la escalera o el correspondiente a una planta?
Se toma el volumen del recinto de la escalera (y en su caso del vestíbulo
de independencia) correspondiente a una planta, considerando la planta
con más volumen, cuando este sea variable.
Lo anterior es válido incluso cuando la escalera sirva a un mismo sector
de incendios en diferentes plantas.
“Sector de riesgo mínimo”
Inclusión de armarios de contadores
¿Se puede instalar un armario de centralización de contadores de
electricidad en el recinto de una escalera protegida, en el de una especialmente protegida o en un vestíbulo de independencia?¿Y en un
sector de riesgo mínimo?
Un armario de centralización de contadores (que conforme a la Instrucción Técnica ITC MIE-BT-016 del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión puede albergar 16 contadores como máximo) puede estar situado en las zonas mencionadas, si está separado de ellas con elementos EI
120 y registros EI 60.
“ Escalera protegida”
Medidas mínimas de los patios de
ventilación de escaleras protegidas
¿Qué medidas mínimas debe tener un patio interior para poder servir
como ventilación de una escalera protegida?
En la definición de “escalera protegida” (Anejo SI A) se equiparan los pa-
tios interiores (a los que pueden abrir las ventanas o huecos para ventilación de las escaleras y pasillos protegidos) con “el exterior”. Por tanto, la
dimensión de dichos patios debe ser al menos la exigible según la Ordenanza aplicable en cada caso en materia urbanística y de habitabilidad.
Acceso a escaleras protegidas desde oficinas diáfanas
¿Se puede acceder directamente desde una oficina diáfana a una escalera protegida, mediante una puerta resistente al fuego?
No, dicho acceso debe realizarse desde “espacios de circulación comunes
y sin ocupación propia”, pretendiendo con ello que no se acceda a dichas
escaleras directamente desde zonas de estancia: habitaciones, viviendas,
despachos, aulas, etc.
Dado que una oficina diáfana supone un espacio destinado tanto a circulación, como a estancia, no sería aceptable acceder directamente desde dicho espacio a una escalera protegida, por lo que entre ambos debe interponerse un espacio exclusivo de circulación.
“Espacio exterior seguro”
Salida de edificio a espacio urbano
exterior bajo cual exista alguna
¿Debe aplicarse el punto 6 de la definición de “espacio exterior seguro” a las salidas de un edificio a un espacio urbano exterior bajo
el cual exista alguna construcción, como por ejemplo, un aparcamiento o un vial?
No. El punto 6 de la definición de espacio exterior seguro (Anejo SI A) se
refiere a la posibilidad de considerar como tal a la cubierta de un edificio,
es decir, al cerramiento superior de un volumen edificado sobre rasante o
confinado en un patio, pero no a aquellos espacios peatonales al aire libre bajo los que pueda haber algún espacio construido, por ejemplo un
aparcamiento o un vial.
Dichos espacios peatonales pueden ser aptos como espacio exterior seguro siempre que no presenten obstáculos al libre desplazamiento de los
ocupantes del edificio a evacuar, permitiendo su rápido alejamiento del
mismo y siempre que su separación del espacio construido inferior tenga
una resistencia al fuego REI suficiente y adecuada a las características de
cada caso, a juicio de la autoridad de control.
Salidas de edificio a espacios abiertos pero cubiertos
¿Es válida una salida de edificio retranqueada respecto de la alineación de fachada y que comunique con un espacio exterior abierto
pero cubierto?
La validez de dicho espacio como espacio exterior seguro y, con ello, de
las salidas a ellos como salidas de edificio, debe ser valorada en cada caso
concreto. Para ello deberá analizarse si, conforme a su definición, además
de tener la superficie necesaria, sus características …” permiten una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio” así como “... el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios
de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios”
“Origen de evacuación”
¿Qué punto de una plaza de aparcamiento debe considerarse origen
de evacuación?
Si se trata de una plaza abierta, se puede considerar como origen de
evacuación el punto central del límite que separa la plaza de la calle de
circulación. Si la plaza tuviese fondo para dos o más vehículos, el origen
de evacuación deberá llevarse al punto de la plaza más profunda equivalente al anterior.
Si al fondo de la plaza hubiese un trastero que no tuviese la consideración de local de riesgo especial, el origen de evacuación se debe situar
en la puerta de acceso al mismo.
Si la plaza estuviese compartimentada, el origen de evacuación se debe
situar en el punto ocupable de la plaza que esté más alejado del acceso a
En locales de riesgo especial
¿Se consideran origen de evacuación los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial o únicamente los de aquellos cuya
superficie exceda de 50 m2?
Los de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de ocupación nula cuya superficie exceda de 50 m 2.
“Pasillo protegido”
Máximo número de salidas de planta a un pasillo protegido
“Recorrido de evacuación”
Escaleras de emergencia con el
tramo final basculante o desplegable
¿Cuántas puertas de acceso (salidas de planta) puede tener como
máximo un pasillo protegido?
Al igual que una escalera protegida en una planta, dos como máximo
¿Es aceptable la instalación de escaleras exclusivas para evacuación
en caso de emergencia que tengan su tramo final basculante o desplegable?
En principio, no son válidas a efectos reglamentarios, salvo cuando se
planteen como una “solución alternativa” en los términos que se establecen el punto 3 del art. 5.1 3 del CTE Parte I y sean admitidas por la autoridad de control en cada caso particular.
¿Una vivienda unifamiliar puede tener su salida a través de su garaje?
Salida de vivienda unifamiliar a través de su garaje
No es posible, dado que en la definición de "recorrido de evacuación” se
establece que "los recorridos que tengan su origen en zonas habitables
no pueden atravesar las zonas de riesgo especial definidas en SI 1.2",
como sería el garaje propio de la vivienda unifamiliar, cualquiera que sea
la superficie de este.
No obstante dicha solución podría ser admisible siempre que la zona de
aparcamiento no constituya un recinto cerrado en sentido estricto y, por
su grado de apertura y de ventilación, su nivel de de riesgo pueda asimilarse al de una plaza de aparcamiento cubierta. La aplicación de este criterio general debe hacerse valorando las características singulares de
cada caso particular.
Recorridos fijos definidos en proyecto en establecimientos comerciales
En establecimientos de uso Comercial se deben definir en proyecto
los recorridos fijos de evacuación, cuando se superen 400 m2 de superficie construida, ¿en el conjunto del establecimiento o en la zona
destinada al público?
En la zona destinada al público.
Aseos situados en plantas de sótano
Cuando en los aseos de un establecimiento público puedan llegar a
acumularse un número apreciable de personas, ¿deben aplicarse a
dicha zona limitaciones a los recorridos de evacuación ascendente?
Sí, dado que a dichos aseos no se consideran zonas de ocupación nula (en
la tabla 2.1 de SI 3-2 se establece una ocupación de 3 m2/persona) y por
tanto la altura que pueden salvar sus recorridos de evacuación ascendente
está sujeta a las limitaciones que se establecen con carácter general.
Paso por tornos o elementos de
¿Bajo qué condiciones pueden admitirse recorridos de evacuación
que pasen por tornos, portillos u otros elementos de control de accesos?
Cuando las alternativas de desbloqueo que ofrezcan, tanto manual como
automático, así como las garantías mecánicas que aporten permitan considerar que no son susceptibles de dificultar el paso ante una situación de
Por asimilación a la anchura mínima que se exige a los pasos por cajas
en establecimientos comerciales en los que no esté previsto el uso de carros, para que puedan considerarse como recorridos de evacuación, también en este caso la anchura libre de paso debe ser al menos 0,70 m.
Medición de los recorridos de evacuación en aparcamientos
¿Cómo deben medirse los recorridos de evacuación que tengan lugar
por calles de circulación de vehículos en garajes?
Los recorridos de evacuación en garajes pueden medirse según las diagonales descritas por los recorridos reales previsibles de las personas por
las calles de circulación de vehículos.
Cuando atraviesen baterías de plazas de aparcamiento, los itinerarios
peatonales deben estar protegidos frente a la invasión de vehículos, conforme se establece en DB SU 7-3.
Recorrido de evacuación por rampa
de aparcamiento
Anchura de pasos de evacuación en
¿Bajo qué condiciones es válida una rampa de aparcamiento como
recorrido de evacuación?
Conforme al DB SU, artículo SU 1-4.3.1, cuando su pendiente no exceda
del 16%. Si además de recorrido de evacuación, se prevé su uso en situaciones normales, el recorrido deberá estar protegido con bordillo o barrera
conforme a SU 7-2.2.
¿Qué anchura deben tener los pasos previstos para evacuación que
discurran entre plazas de aparcamiento o entre plazas de aparcamiento y elementos fijos?
Deben tener 0,80 m, como mínimo.
“Recorrido de evacuación alternativo”
Aplicación del criterio del ángulo de
45º en recintos en los que los recorridos hasta las salidas no excedan
de 25 m
En un recinto que, por su ocupación, deba tener más de una salida
pero cuyos recorridos hasta ellas no excedan de 25 m, ¿cómo se
aplica el criterio del ángulo de 45º?
En efecto, en dichos casos el criterio del ángulo de 45º, con el que se pretende que las salidas estén suficientemente separadas entre sí, no es
operativo y no cumple su finalidad, al no ser obligatoriamente aplicable a
ningún punto de dicho recinto.
Hasta el momento, no ha sido posible encontrar un criterio objetivo y
cuantificable que supla al anterior en los citados recintos. Por tanto, en
ellos no cabe otra solución que aplicar juiciosamente el criterio cualitativo
y genérico de que cuando obligatoriamente deban existir dos salidas alternativas estas estén lo más separadas entre sí que sea posible, de forma que se minimice el riesgo de que, en caso de incendio, ambas puedan
quedar inutilizadas simultáneamente.
“Salida de emergencia”
¿Qué salidas tienen que ser obligatoriamente “de emergencia”?
Diferenciación entre “salidas” y “salidas de emergencia”
Previamente conviene aclarar que, conforme al DB SI, una “salida” (de un
recinto, de una planta o de un edificio) es aquella prevista para situaciones normales y también para situaciones de emergencia, mientras que
una “salida de emergencia” es aquella prevista únicamente para situaciones de emergencia, es decir, aquella que se pretende que no sea utilizada por los ocupantes en circunstancias normales. Lo que no quiere decir
que, salvo en ciertos edificios, puedan estar bloqueadas.
El DB SI no exige en ningún caso que haya salidas de emergencia ni que
determinadas salidas deban ser necesariamente de emergencia. Únicamente exige que haya salidas suficientes, siendo el carácter de estas una
decisión de proyecto.
¿Cómo deben ser las salidas de emergencia? ¿Se diferencian por el
tipo de dispositivo de apertura o por el sentido de dicha apertura?
La única diferenciación entre las salidas de emergencia y las normales de
uso habitual es su señalización. El tipo de dispositivo a instalar no depende que la salida sea “normal” o de emergencia, sino que es función del
tipo de ocupantes que previsiblemente la va a utilizar:
a Cuando en su mayoría son ocupantes familiarizados con el edificio (p.
ej., vivienda, oficinas no públicas, docente, etc.) el mecanismo de
apertura debe ser de manilla o pulsador conforme a UNE EN 179, incluso en las salidas de emergencia. No obstante, también pueden ser
de barra conforme a UNE EN 1125 (siempre que el sentido de apertura vaya a ser el de la evacuación) dado que estos mecanismos cumplen y superan las prestaciones de aquellos.
b Cuando en su mayoría son ocupantes no familiarizados con el edificio
(p. ej., pública concurrencia, comercial, oficinas públicas, etc.) el mecanismo de apertura debe ser barra conforme a UNE EN 1125, tanto
en las “salidas” (normales) como en las “salidas de emergencia”.
Obviamente las anteriores condiciones relativas al mecanismo de apertura no son aplicables a aquellas puertas que carecen de dicho mecanismo
y abren libremente con sólo empujarlas o tirar de ellas.
El sentido de apertura no depende, ni del carácter de la salida, ni del tipo
de ocupante, sino del número de ocupantes que van a utilizar la salida:
a Para mas de 50 personas en el entorno (recinto) de la puerta o más
de 100 llegando secuencialmente (más de 200 en uso vivienda) la
puerta debe abrir en el sentido de la evacuación.
b En los demás casos no se condiciona el sentido de apertura. No obstante hay que tener en cuenta que, cuando el mecanismo sea de barra
conforme a UNE EN 1125 sólo es posible la apertura en el sentido de
Todo lo anterior queda resumido en el siguiente cuadro:
La condición de que una planta no esté comunicada con otras por
huecos diferentes de los de una escalera no protegida cuyo arranque se pretende que sea salida de dicha planta, ¿debe mantenerse
en las demás plantas o basta con que se cumpla en la planta considerada?
Mantenimiento de la condición de
que las plantas no estén comunicadas con otras por huecos, en plantas diferentes de la considerada
Dentro de un mismo sector de incendios, debe mantenerse al menos en
todas las plantas existentes por debajo o por encima de la considerada,
según se trate de evacuación descendente o ascendente, respectivamente.
Validez de salidas de planta a pasillos protegidos situados por debajo
En una planta constituida por una solera a nivel del terreno, ¿pueden
las “salidas de planta” dar acceso a “pasillos protegidos” que transcurran por debajo de dicha solera y que conduzcan, o bien a la inmediata proximidad de una “salida de edificio”, o bien directamente
al “espacio exterior seguro”?
La solución propuesta es válida. El hecho de que los “pasillos protegidos”
discurran por debajo de la zona a evacuar puede ser incluso más seguro
que si lo hiciesen por la propia planta, no sólo a efectos de la evacuación
de los ocupantes y de la acción del humo sobre ellos, sino también del
acceso e intervención de los bomberos hasta los puntos de la planta en
los que deba atacarse el incendio.
Para ello, los “pasillos protegidos” deben cumplir las condiciones que les
son exigibles conforme al Anejo SI A, es decir, estar adecuadamente
compartimentados, disponer de medios aptos para el control del humo,
tener materiales de acabado baja reacción al fuego, etc.
Conforme a lo anterior, los recorridos de evacuación de la planta considerada podrían medirse hasta las “salidas de planta” que den acceso a los
mencionados “pasillos protegidos”, mientras que los recorridos posteriores a lo largo de estos no computarían, como ocurre en general con todos
los recorridos protegidos.
Huecos entre plantas en diferente
sector que el que contiene a la es-
En un edificio dividido en sectores de incendio, si los huecos que
comunican plantas están en un sector diferente del que contiene a
una escalera no protegida, ¿también la invalidan para ser considerada
“salida de planta”?
Huecos entre plantas de un sector
de riesgo mínimo
No, ya que el sector que contiene la escalera no aumenta su riesgo por el
hecho de que en otro sector existan dichas aberturas en los forjados.
En un sector de riesgo mínimo que ocupe más de una planta, ¿tampoco se puede considerar salida de planta una escalera no protegida
contenida en él, cuando haya huecos que comuniquen dichos niveles?
Dado el mínimo riesgo del sector, se considera que la existencia de dichos
huecos no lo aumenta, por lo que la escalera se puede considerar “salida
de planta”.
Huecos entre plantas que impiden
que una escalera no protegida pueda considerarse “Salida de planta”
La existencia de un ascensor con puertas normales, ¿hace que una
escalera no protegida ya no pueda considerarse salida de planta?
Lo que invalida que el arranque de una escalera no protegida sea "salida
de planta" es la existencia de huecos abiertos que comuniquen esa planta
con otras inferiores de tal forma que pueda haber una rápida propagación
del humo entre ellas en la fase inicial del incendio, que es en la que debe
tener lugar la evacuación.
Por tanto, ni un ascensor con puertas normales, ni un hueco rodeado de
elementos separadores normales impiden que una escalera no protegida
deje de ser salida de planta. Si en dichos elementos separadores hubiera
puertas, éstas deben disponer de cierre automático.
una escalera con trazado vertical
¿Es válida como salida de planta una escalera cuyo trazado vertical
es discontinuo en una planta intermedia, comunicando ambos trazados en dicha planta mediante un pasillo protegido?
En edificios de nueva construcción, una escalera prevista para evacuación
debe tener un trazado sensiblemente continuo, desde la planta más alta a
la que sirva hasta la de salida al espacio exterior seguro, con independencia de que sea o no la única escalera exigible al edificio considerado.
En obras de reforma de edificios existentes podría aceptarse lo anterior, en
función de las limitaciones que impongan las características del edificio y
cuando la mejora de seguridad que se aporte con dicha solución se considere suficiente.
Huecos abiertos en el forjado destinados a escaleras mecánicas
Los huecos para escaleras mecánicas abiertos en un forjado, ¿se
consideran incluidos entre “los huecos diferentes de los de las escaleras” que cita la definición y cuya existencia impide considerar al
arranque de una escalera abierta como salida de planta?
La definición “Salida de planta” hace referencia a “huecos diferentes de los
de las escaleras... [de las que trata este artículo]”, es decir, diferentes de
las que son aptas como medio de evacuación y susceptibles de ser salida
de planta. Dado que las escaleras mecánicas no pueden considerarse en
ningún caso como medios de evacuación, ni por tanto como salida de
planta, sus huecos deben incluirse entre los considerados como “diferentes de los de las escaleras [de evacuación]”, con independencia de que el
área del hueco del forjado exceda o no a la superficie en planta de la escalera en más de 1,30 m2.
“Sector de incendio”
Locales de riesgo especial y secto-
Dada la similitud de las medidas constructivas que se adoptan en
ambos casos, ¿se puede considerar que un local de riesgo especial
res de incendio
es un sector de incendios?
No. Los sectores de incendio tienen el riesgo normal propio del uso del
edificio, mientras que los locales de riesgo especial tienen siempre un
riesgo mayor, incluso cuando se clasifican como “riesgo Bajo”.
Compartimentación de escaleras
con sector de riesgo mínimo.
¿Las escaleras compartimentadas pueden carecer de compartimentación con un sector de riesgo mínimo?
Sí, al igual que las escaleras protegidas o especialmente protegidas.
De lo anterior no debe deducirse que, por convertirse la escalera en una
extensión del sector de riesgo mínimo, cualquier comunicación con ella
en las plantas superiores deba disponer necesariamente de vestíbulo de
Tapas o registros en sector de riesgo mínimo.
“Uso aparcamiento”
Aparcamiento para vehículos de un
En un sector de riesgo mínimo, ¿pueden existir tapas o registros de
patinillos, conductos o armarios para instalaciones?
Sí, siempre que sean EI 60, como extensión a este caso de lo que se
admite en escaleras protegidas o especialmente protegidas.
¿Debe considerarse uso Aparcamiento a un garaje cuando todos los
vehículos pertenezcan a un mismo usuario: vehículos de empresa,
de la policía, etc.?
El hecho de que todos los vehículos pertenezcan a un mismo usuario no
implica que en ellos el riesgo sea sustancialmente diferente del existente
en otros garajes, por lo que se les debe aplicar las mismas condiciones
particulares que el DB SI establece para dicho uso, en igualdad de condiciones.
No obstante, a este respecto se recuerda que a los garajes de vehículos
destinados al servicio de trasporte de personas (p. ej. autobuses) se les
aplica el “Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos
industriales”. No así a una estación de autobuses, a la cual se le aplica el
DB SI y se considera uso Pública Concurrencia.
aplica, en todo caso, el citado Reglamento.
“Uso comercial”
Naves para almacenamiento de
Una zona de una nave destinada a almacenamiento de vehículos, colindante a otra zona de la misma nave destinada a exposición y venta
de dichos vehículos, ¿cómo se regula?
La zona de almacenamiento de vehículos, en la que previsiblemente, ni se
da un frecuente movimiento de entrada y salida de los mismos, ni accede el
público, se debe considerar como un establecimiento de uso industrial y
aplicarle por tanto el “Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales”.
La zona de exposición y venta de vehículos se considera como otro establecimiento de uso Comercial conforme al DB SI, debiendo constituir sector
de incendio independiente respecto de la anterior y debiendo existir un
vestíbulo de independencia en cada uno de los accesos entre ambas zonas, tal y como exige el citado Reglamento a través de su “Guía de aplicación”.
“Uso Residencial Público”
Un edificio de vivienda unifamiliar destinado a uso turístico, ¿debe
Aplicación a viviendas unifamiliares
destinadas a uso turístico
clasificarse como uso Pública Concurrencia o como uso Residencial
Como uso Residencial Vivienda, ya que en este caso la no familiaridad de
los ocupantes con los recorridos de evacuación del edificio (por otra parte
inexistentes) con las zonas comunes (id.) con las instalaciones y servicios, etc. no es un factor de riesgo significativo adicional a tener en cuenta.
“Vestíbulo de independencia”
Ventilación de los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas para evacuación ascendente cuyo desembarco
en la planta de salida de edificio carece de compartimentación
Incompatibilidad de los vestíbulos
¿Es admisible que el vestíbulo de independencia de una escalera
especialmente protegida para evacuación ascendente sin compartimentación en su desembarco en la planta de salida del edificio carezca de sistema de control de humo?
Se puede admitir, tanto para el vestíbulo de independencia como para la
propia escalera, siempre que ésta sirva a una sola planta de sótano y no
¿El vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida puede ser simultáneamente el requerido para locales de riesgo
Sí. El vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida
en una planta en la cual solo existan locales de riesgo especial, aparcamiento o incluso zonas de ocupación nula, puede comunicar con todas las
zonas citadas. Si estas no son de riesgo especial o lo son de riesgo especial bajo o medio, precisan puerta EI2 30-C5 en su comunicación con el
vestíbulo. Si alguna de ellas es de riesgo especial alto, todas las puertas
del vestíbulo deben ser EI2 45-C5.
En cambio, si en dicha planta el vestíbulo de independencia estuviera previsto para la evacuación de zonas ocupables normales (habitables) los locales de riesgo especial medio o alto deben contar con su propio vestíbulo
de independencia, el cual puede a su vez comunicar con el anterior.
Preguntas relacionadas con el Anejo SI B – Tiempo equivalente de protección al fuego
Inclusión de los revestimientos y
acabados en las cargas de fuego
Las cargas de fuego características que aporta la tabla B.6, ¿incluyen los revestimientos y acabados?
No. Es imposible que los incluyan, ya que son singulares para cada edificio, por lo que deben ser calculados caso a caso. La tabla aporta los valores de densidad de carga de fuego característica de cada uso o actividad.
Criterios para la Interpretación y Aplicación del DB SI
Consulta sobre la necesidad o no de poner vestíbulo de
Consultas sobre el DB de Seguridad en caso de Incendio
preg-foro
Preguntas relacionadas con el conjunto del DB SI
Protección contra incendios en edificios
Criterios para la interpretación y aplicación DB SI
DB-SI 3 - construmecum
DA DB-SI / 4 Salida de edificio y espacio exterior seguro
NBE-CPI/96 Indice - Perlita y Vermiculita
5. Clases. C.P.I-96 - editorial.dca.ulpgc.es
Ordenanza municipal de condiciones de protección
Salida de edificio
Código Técnico de la Edificación Requisitos Básicos “Seguridad en
2 Resistencia al fuego
solicitude de descualificación dunha vivenda protexida