Source: http://docplayer.fi/4052984-Rakennusten-ilmanpitavyys.html
Timestamp: 2016-12-07 16:20:19+00:00
Document Index: 23532327

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Rakennusten ilmanpitävyys
1 Rakennusten ilmanpitävyys Timo Kauppinen, Erikoistutkija, VTT Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Tausta Rakennuksen ulkovaipan ja taloteknisten järjestelmien tehtävänä on pitää yllä rakennukselle asetetut sisäilma- ja toimivuustavoitteet. Rakennuksen tiiviydellä tarkoitetaan ulkoseinärakenteiden ilmanpitävyyttä miten hallitsemattomat ilmanvuodot rakenteiden läpi on ehkäisty. Rakennuksen ulkoseinärakenteiden ilmanpitävyydellä on tärkeä vaikutus lämpöviihtyvyyteen, ja jos rakennus on riittävän epätiivis, myös energiankulutukseen. Rakennuksen ulkovaipan läpi tulevat hallitsemattomat ilmanvuodot voivat aiheuttaa myös terveyshaittoja ja rakennevaurioita. Vuotoilmavirta syntyy lämpötilaerojen ja tuulen aiheuttamista paine-eroista sekä myös ilmanvaihtojärjestelmän puutteellisesta toiminnasta, ja vuotoilmavirtoihin vaikuttavat rakennuksen sijainti, korkeus ja ulkovaipan kunto. Rakennusten ulkovaipan ilmanpitävyyttä mitataan tiiviysmittauksella. Siinä ulko- ja sisätilan välille aiheutetaan 50 Pa:n (Pascal) ali- ja ylipaine sekä mitataan paine-eron ylläpitämiseen tarvittava ilmamäärä. Rakennusten tiiviyttä kuvataan ns. ilmanvuotoluvulla n 50, joka kuvaa mitatun ilmanvuodon määrää 50 Pa:n ali- ja ylipaineen keskiarvona. Suomessa ei ole aikaisemmin ollut määräyksiä rakennuksen tiiviydestä. Energiatehokkuuslaskelmamääräysten (D3, Rakennusten energiatehokkuus, Määräykset ja ohjeet 2010 /1/, edellinen versio v. 2008) tullessa voimaan rakennusalan eri osapuolten kiinnostus rakennusten tiiviyden mittaamiseen kasvoi voimakkaasti. Suomen rakentamismääräyskokoelman D3 kappaleessa 3.3 Rakennuksen vuotoilman lämpöhäviön laskenta kohdan mukaan: Rakennuksen vertailulämpöhäviön laskennassa käytetään rakennuksen vuotoilmakertoimena arvoa n vuotoilma = 0,08 1/h, mikä vastaa ilmanvuotolukua n 50 = 2,0 1/h. Kohdassa 3.3.3: Jos ilmanpitävyyttä ei osoiteta mittaamalla tai muulla menettelyllä, käytetään rakennuksen suunnitteluratkaisun lämpöhäviön laskennassa rakennuksen vuotoilmakertoimena arvoa nvuotoilma = 0,16 1/h, mikä vastaa ilmanvuotolukua n 50 = 4,0 1/h. Tätä pienempää arvoa voidaan käyttää, jos ilmanpitävyys osoitetaan mittaamalla tai muulla menettelyllä. Tällöin rakennuksen vuotoilmakerroin lasketaan yhtälön n vuotoilma = n 50 /25 mukaan, (1) jossa n vuotoilma rakennuksen vuotoilmakerroin, kertaa tunnissa, 1/h n 50 rakennuksen ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla, kertaa tunnissa, 1/h Selostusosassa mainitaan: Sisäilmaston, rakenteiden sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kannalta tulisi rakennuksen ilmanvuotoluvun n 50 olla enintään 1 1/h (rakennuksen vaipan läpi virtaa yksi rakennuksen ilmatilavuus tunnissa paine-eron sisä- ja ulkoilman välillä ollessa 50 Pa). Rakennuksen ilmanpitävyyden mittaaminen painekoemenetelmällä on esitetty standardissa SFS-EN /2/. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C3 /3/ Rakennusten lämmöneristys, kappaleessa 2.3 Vaipan ja tilojen välisten rakenteiden ilmanpitävyys, kohdassa sanotaan: Sekä rakennuksen vaipan että tilojen välisten rakenteiden tulee olla niin ilmanpitäviä, että vuotokohtien läpi tapahtuvat ilmavirtaukset eivät aiheuta merkittäviä haittoja rakennuksen käyttäjille tai rakenteille ja rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä voi toimia suunnitellusti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteiden liitosten ja läpivientien suunnitteluun sekä rakennustyön huolellisuuteen. Rakenteisiin on tarvittaessa tehtävä erillinen ilmansulku. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5 /4/, Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet 2007, taulukossa 4.3. on esitetty tyypillisiä vaipan ilmanvuotolukuja (taulukko 1). Rakentamismääräyskokoelmassa annetaan siten ohjeita siitä, millä tasolla tiiviyden tulisi olla, ja todetaan että vuotoilmavirtoja ja ilmanpitävyyttä voidaan arvioida mittaustulosten perusteella. Uudessa Sisäilmastoluokituksessa /5/ on suositeltu ilmanpitävyyden enimmäisarvoksi pientaloille n 50 < 1 2 1/h ja muille rakennuksille n 50 > 0,5 0,7 1/h. Asuinhuoneistojen ilmanpitävyydeksi suositellaan n 50 < 0,5 0,7 1/h (sisältää ilmanvuodot ulkovaipan sekä asuntojen välisten seinien ja välipohjien läpi). 1232 Taulukko 1. Suomen rakentamismääräyskokoelman D5:ssä esitettyjä tyypillisiä rakennusten ilmanvuotolukuja. Taulukko 4.3. Tyypillisiä vaipan ilmanvuotolukuja (n 50 ) erilaisille rakennuksille riippuen rakentamis- ja toteutustavasta. Tavoiteilmanpitävyys Yksityiskohdat Tyypilliset n 50 -luvut, 1/h Hyvä ilmanpitävyys Keskimääräinen ilmanpitävyys Heikko ilmanpitävyys Saumojen ja liitosten ilmanpitävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota sekä suunnittelussa että rakennustyön toteutuksessa ja valvonnassa (erillistarkastus) Ilmanpitävyys on huomioitu tavanomaisesti sekä suunnittelussa että rakennustyön toteutuksessa ja valvonnassa Ilmanpitävyyteen ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota suunnittelussa eikä rakennustyön toteutuksessa ja valvonnassa Pientalo 1 3 Asuinkerrostalo ja toimistorakennus 0,5 1,5 Pientalo 3 5 Asuinkerrostalo ja toimistorakennus 1,5 3,0 Pientalo 5 10 Asuinkerrostalo ja toimistorakennus 3 7 Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Rakennuksen ilmanpitävyys ja rakennusten toimivuus Rakennuksen toimivuus ja energiatehokkuus määräytyvät pääosin tavoiteasetannassa ja suunnittelussa. Toimivuuden kannalta olennaista on, että eri osatekijät, kuten rakennuksen vaippa, ilmanvaihtojärjestelmä, lämmitysjärjestelmä ja automaatiojärjestelmä, toimivat hyvin yhdessä. Järjestelmien keskinäinen toimivuus ja yhteensopivuus on siten keskeinen tekijä. Toinen tärkeä tekijä on, että toimivuudelle on asetettu riittävän yksityiskohtaiset ja yksiselitteiset tilaajan vaatimukset ja että niiden toteutuminen voidaan myöhemmissä vaiheissa mittauksin ja muiden menetelmien avulla todentaa. Olennainen asia rakennusten ilmanpitävyydessä on, että asetetaan tavoitetaso ja että suunnittelu- ja toteutusvaiheen toimenpitein tavoitetaso toteutetaan. Tämä edellyttää työmaatason asianmukaista ohjeistamista, suunnitteludetaljien kehittämistä sekä myös entisestä käytännöstä poikkeavia ratkaisuja. Suunnitteluvaiheessa määritetään nykyistä yksityiskohtaisemmin ne ulkovaipan tiiveyteen vaikuttavat rakenneosat ja rakennedetaljit, joiden toteuttaminen ohjeistetaan työmaalle. Lopullinen ulkovaipan toimivuus riippuu aina siitä, miten työmaalla kyseiset asiat tehdään. Käytettävissä olevien tulosten perusteella näyttää siltä, että ns. tavanomaisia menetelmiä käyttämällä, mutta kiinnittämällä erityistä huomiota ilmanpitävyyteen vaikuttaviin asioihin voidaan saavuttaa hyväksi katsottava tiiviystaso, pientaloissa n 50 < 1,0 1/h ja kerrostaloasunnoissa taso 0,5 1/h. Koska uudistuotanto on vain 1 2 % rakennuskannasta, todellinen ongelma on olemassa olevissa rakennuksissa, joiden tiiveyden parantamiseen tuleekin kiinnittää erityisesti huomiota. Rakennusten ilmanpitävyys liittyy olennaisesti myös ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuteen. Rakennuksen tiiviyttä ei siten pidä käsittää vain yksittäisenä, parannusta kaipaavana kohtana. Energiatehokkuuslaskelman ilmanvuotoluvun oletusarvo n 50 = 4 1/h (vaihtoa tunnissa) aiheutti uudistuotannon ilmanpitävyyden mittausaallon, joka on synnyttänyt myös uutta palveluliiketoimintaa. Samalla pientalovalmistajat ja rakennusyritykset ovat parantaneet uudistuotannon laadunvarmistusmenettelyään kehittämällä toimintatapoja, joilla ilmanpitävyyden asianmukainen taso yritetään varmistaa. Kolmen viime vuoden aikana tehtyjen mittausten perusteella näyttääkin siltä, että uudistuotannon ilmanpitävyys on merkittävästi lähtenyt paranemaan. Myönteinen asia on, että rakennusalan eri osapuolet asettavat tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan ja pitämään. Rakennusten ilmanpitävyyttä on mitattu Suomessa n. 30 vuoden ajan, mutta vasta rakentamismääräysten muuttuminen aiheutti tiiviysmittausten läpimurron ja laajemman huomion asiaan. 124 Rakennuksen ilmanpitävyyden mittaaminen Normaaleissa käyttöolosuhteissa, kun ilmanvaihtojärjestelmä on oikein tasapainotettu, rakennuksissa tulisi vallita n Pa:n alipaine. Jotkin erikoistilat voivat olla ylipaineisiakin. Mikäli rakennuksessa on3 1 3 2 Kuva 1. Painekokeen periaate. Kuva 2. Mittausjärjestelyt. 1) säädettävä apupuhallin 2) ulko- ja sisäilman paine-eron mittaus 3) tilavuusvirran mittaus. Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry painovoimainen ilmanvaihto, poistoventtiiliä vasten vallitsee ylipaine, koska muuten järjestelmä ei voi toimia oikein. Tällöin huonetila on alaosaltaan alipaineinen ja yläosasta ylipaineinen, nollataso on yleensä ikkunalinjan keskellä. Mikäli kohteessa on koneellinen poisto ja tuloilmareitit on osittain tukittu, voi rakennuksen alipaine nousta Pa:n tasolle. Tällöin ilmanvuotoreittien merkitys korostuu. Rakennuksen ilmanpitävyyden mittauksen yhteydessä tuleekin aina mitata rakennuksen painesuhteet. Ylipaine rakenteita vasten voi aiheuttaa kosteuden kondensoitumista rakenteisiin, jos höyrynsulussa on puutteita. Myös ulkopuolisen tuulensuojalevyn tulee toimia nimen edellyttämällä tavalla, koska ilmavirtaukset rakenteisiin heikentävät eristävyyttä. Korkeissa tiloissa, joissa suhteellinen kosteus on korkea, kuten uimahalleissa, voi tilan yläosassa lievästä alipaineestakin huolimatta kosteutta johtua rakenteisiin diffuusion vaikutuksesta, jos höyrynsulku ei ole tiivis. Ilmanvuotoluku on yksikäsitteinen, suhteellisen yksinkertaisesti mitattavissa oleva suure, jonka avulla rakennuksia voidaan verrata keskenään. Se ei kuitenkaan selitä täysin rakennusten vuotoilmanvaihdosta johtuvaa ylimääräistä energiankulutusta, koska joidenkin rakennusten ilmanvuotokäyrät ns. normaalisti esiintyvien paine-erojen alueella ( Pa) saattavat poiketa toisistaan, vaikka ilmanvuotoluvut n 50 olisivatkin samat. Ilmanpitävyyden mittaus- ja tulkintamenetelmiä voidaan vielä kehittää. Lisäksi täytyy korostaa sitä, että ilmanpitävyys on vain yksi energiatehokkuuteen vaikuttava tekijä. Rakennuksen vaipan, taloteknisten järjestelmien, sääolosuhteiden ja käytön yhteisvaikutus ja järjestelmien yhteen sovittaminen määrää lopulta rakennuksen toimivuuden. Rakennusten ilmanpitävyyttä on mitattu Suomessa jo lukujen vaihteesta lähtien. Rakennuksen ilmanpitävyys voidaan mitata erityisellä laitteistolla (esim. Blower-door). Tiiviysmittauksessa tutkittavan rakennuksen tai rakennuksen osan ja ulkoilman välille asetetaan 50 Pa:n ali- ja ylipaine, sekä mitataan tämän paine-eron ylläpitämiseksi tarvittava ilmavirta. Paine-ero aiheutetaan puhaltimella (kuvat 1. ja 2.). Ilmanvuotokäyrän yhtälö on q = C p n, (2) jossa q = vuotoilmavirta, C = vuotokerroin, p = paine-ero rakennuksen vaipan yli ja n = eksponentti. Eksponentin n arvona esitetään yleisesti 0,65. Ilmanvuotoluku n 50 = q 50 /V, jossa q 50 on vuotoilmavirta 50 Pa:n paine-erolla ja V on kohteen ilmatilavuus. Rakennuksen ilmanpitävyyden mittaaminen painekoemenetelmällä on esitetty standardissa SFS-EN Standardissa esitetään painekokeen suorittaminen sekä alipaine- että ylipainemenetelmällä. Ilmanvuotoluvun arvo n 50 on ali- ja ylipainekokeiden tulosten keskiarvo. Ilmanvuotokäyrä tulee määrittää vähintään 10 Pa:n välein. Ilmanvuotoluku voidaan määrittää myös vaippapinta-alaa kohti tai määrittää se sekä ilmatilavuuteen että ulkovaipan pinta-alaan verrattuna, kuten useissa muissa maissa tehdään. Yhdysvalloissa ja Kanadassa määritellään ilmanvuotoluku myös laskennallisena vuotopintaalana (ELA = Equivalent Leakage Area) 4 Pa:n ja 10 Pa:n paine-eroilla. Uudistuotannon laadunvarmistamisessa esillä ollut kysymys on, kuinka paljon esimerkiksi valmistuvasta kerrostalotuotannosta tai pientalotuotannosta pitäisi mitata? Periaatteessahan jokainen talo tai asunto on yksittäinen kohde. Käytännössä mittaa- 1254 minen täytyy rajoittaa tietynsuuruiseen otokseen ainakin kerrostalojen osalta, ellei kehitetä koko rakennuksen tiiviysmittausmenetelmiä. Tämä liittyy energiatehokkuusmääräysten ja -ohjeiden käsitteeseen muu menettely. Kuinka suuren rakennuksen ilmanpitävyys tulisi mitata? Julkaisu Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje /6/ vastaa näihin kysymyksiin. Toinen esiintullut seikka on mittaustarkkuus. Jokainen mitattu tulos sisältää mittausvirheen, ja tuloksissa ei yleensä esitetä virherajoja. Erityisesti, mikäli kohde on pienehkö ja tiivis, voi mittalaitteiden tuloksissa esiintyä mittalaitteesta johtuvaa virheellisyyttä. Kerrostalojen, isojen rakennusten sekä pientalojen tiiviyden mittaaminen Mittausmenetelmät ja käytössä olevat standardit EN standardin mukaisesti määritetään kohteen ilmatilavuus sekä n 50 ali- ja ylipaineen keskiarvona ilmatilavuuteen verrattuna. Isojen kohteiden tiiviys voidaan mitata blower-door-menetelmällä, jolloin joudutaan käyttämään useita puhaltimia/ laitteita, yleensä vielä kerroksittain asennettuna. Yksittäisten rivi- ja kerrostalohuoneistojen mittauksessa pitäisi periaatteessa myös paineistaa ympäröivät tilat, mikäli huoneistojen väliset ja porraskäytävän ilmanvuodot haluttaisiin estää. Tämä ei käytännössä ole tarkoituksenmukaista. Toinen vaihtoehto on käyttää yhtä isoa puhallinta. Tiiviysmittaus voidaan suorittaa myös rakennuksen oman ilmanvaihtojärjestelmän avulla, mikäli puhaltimet ovat taajuusohjattuja ja niiden ilmavirta voidaan mitata. Rakennuksen omia laitteita käyttämällä kanavavuodot sisältyvät mittaustulokseen. Kanavien tiiviys pitäisi kuitenkin olla erikseen tarkistettu. Isojen rakennusten, kuten urheiluhallien, tiiviyttä ja ilmanvuotoa on mitattu myös merkkiainekokeen avulla. Eri maissa on käytössä erityyppisiä ohjearvoja ja suosituksia. IEA Annex-46 -projektissa Holistic Assessment Tool-kit on Energy Efficient Retrofit Measures for Government Buildings Energo (ks. esim.www.annex46.org) /7/ on valmisteltu usean maan yhteistyönä julkaisu Energy and Process Assessment Protocol for Buildings and Building Sites, jonka liitteessä Measurement of Air-leakage in Large Buildings /8/ on esitetty yhteenveto olemassa olevista suosituksista, jotka painottuvat kuitenkin Pohjois-Amerikkaan. USA:ssa käytetään ASTM E779- ja E1827 -standardeja. Kanadalainen vastaava standardi on CGSB Britanniassa liikerakennuksille on käytössä ATTMA TS-1 ja muualla Euroopassa EN Protokollassa on myös eritelty mittausten virhelähteitä sekä eri standardien Taulukko 2. Mittaustulosten käsittely ja esittäminen Mittausraportissa esitetään vähintään seuraavat tiedot: mittausajankohta mittauspaikka mittaajat viittaus mittausstandardiin ja poikkeamat siitä käytetyt mittausmenetelmät ja -laitteet sääolosuhteet tarvittaessa selvitys mittaukseen vaikuttavista häiriöistä. Painekokeen tulos ilmoitetaan paine-erolle 50 Pa määritettynä ilmanvaihtuvuutena eli ns. ilmanvuotolukuna n 50. Mittausepävarmuus: Ilman tilavuusvirran mittauksen epävarmuus saa olla enintään ±10 %. Se sisältää sekä mittarin epävarmuuden että mittausmenetelmästä aiheutuvan epävarmuuden. Tuulen nopeus saa mittausten aikana olla enintään 5 m/s. Tällöin sen vaikutus mitattuun ilmavirtaan on alle ±0,5 %. Paine-eromittauksen epävarmuus saa olla enintään ±1 Pa (= ±2 %, kun paine-ero on 50 Pa). Tällöin vuotoilman mittausepävarmuus paineerolla 50 Pa on enimmillään ±10,2 %. Huoneen/huoneiston tilavuuden mittauksessa epävarmuuden voidaan arvioida olevan ±2 %. Täten ilmanvuotoluvun n50 kokonaisepävarmuus on enimmillään ±10,4 %. Edellä esitetyt epävarmuusarviot edustavat 95 %:n kattavuustodennäköisyyttä. Laadunvarmistusmenettely: Elektroniset mittarit ja anturit on kalibroitava vähintään kerran vuodessa. Kalibroinnista on oltava merkintä mittarin kyljessä. Kalibrointipöytäkirjasta on oltava kopio mittalaitteen mukana. Elektronisille mittauslaitteille tehdään jokaisen mittaussarjan alussa tarkistus tai pikakalibrointi. käyttökelpoisuutta isojen rakennusten testaamiseen. Taulukossa 2 on esitetty tiivistelmä tiiviyden mittaamisen mittausepävarmuuteen liittyvistä asioista /9/. Ilmanpitävyys uusissa kohteissa ja ilmanpitävyyden kehitys Kerrostalot sekä pien- ja rivitalot Vuosien aikana mm. VTT on mitannut eri yritysten uudistuotantokohteita /10/. Asuinkerrostalojen huoneistokohtaiset ilmanvuotoluvut ovat vaihdelleet 0,3 1/h 1,0 1/h välillä. Vuotokohdat ovat keskittyneet ikkunatiivisteisiin, parvekeoviin sekä porraskäytävän ulko-oviin. Vanhassa kerrostalokannassa huoneistokohtaiset tulokset ovat 1265 olleet jopa > 2,0 1/h 3,0 1/h. Uudisrakennuskohteiden porrashuoneiden ilmanvuotoluvut ovat olleet yleensä >1,0 1/h, usein luokkaa 2 3 x yksittäisten huoneistojen ilmanvuotoluvut. Porrashuoneiden toimivuuteen tulisikin kiinnittää huomiota. Vuotokäyrästä on määritetty myös yhtälön (2) mukainen kerroin sekä eksponentti n. Eksponentin arvo näyttää vaihtelevan tapauskohtaisesti suhteellisen laajalla alueella, joten n = 0,65 ei välttämättä anna oikeansuuntaista tulosta. Ylipaineella saatu n 50 -arvo on ollut pääsääntöisesti > n 50 (alipaine). Pien- ja rivitalovalmistajat ovat energiatehokkuuslaskelmien vuoksi mittauttaneet uusien kohteitten tiiviyttä. Rakentajat, jotka ovat kiinnittäneet erityistä huomiota tiiviyteen vaikuttaviin rakennedetaljeihin, ovat saavuttaneet pientalokohteissa tason n 50 < 1,0 1/h, siis kerrostaloasuntojen tason. Parhaan mitatun pientalon (v. 2010) ilmanvuotoluku n 50 on ollut 0,1 1/h. Mittausten virhelähteet ja -tarkkuus Jokaiseen mittaukseen sisältyy mittausvirheitä. Mittauksen suorittajan tulee tuntea käyttämänsä laitteen toimintaperiaate sekä toiminta-alue. Mikäli mittaustulos on epäilyttävä, mittaukset täytyy toistaa tai tulos täytyy yrittää tarkistaa. Mikäli tiiviyskoelaitteiston puhaltimen kapasiteetti on mitattuun ilmavirtaan verrattuna suuri, on mahdollisuus suuriinkin mittausvirheisiin. Myös ilmavirran mittaustavalla on merkitystä. Pienillä virtauksilla on mahdollisuus epästabiiliin mittaustulokseen sekä virtauksen kanavoitumiseen. Käytännössä tämä esiintyy pienissä ja tiiviissä asunnoissa. Mittaustuloksen esittämistä kahdella desimaalilla yleisesti ja erikseen, kun tulos < 0,5 1/h, tulisi välttää. Mittauksissa esiintyy aina hajontaa ja se tulisi ilmoittaa, jolloin toisen desimaalin tarkkuus on kyseenalainen. Useinkaan tiiviissä ja pienissä asunnoissa pienillä paine-eroilla ei saada aikaan mitattavaa tulosta. Kun paine-ero kasvaa > 20 Pa, voidaan ilmavirtaustakin mitata. Tietenkin esiintyy tapauskohtaisia eroja. Tiiviyden pysyvyys ja kokonaisilmanvaihtuvuuden mittausmenetelmiä Tiiviyden pysyvyys Kun tiiviysmittaukset aloitettiin noin 30 vuotta sitten, mitattujen pientalojen ilmanvuotoluvut liikkuivat keskimäärin alueella 6 7 1/h. Tämän vuosikymmenen alussa uusien pientalojen ilmanvuotoluku on ollut tyypillisesti 2 4 1/h. Tiiviystaso määräytyy rakennusvaiheessa. Jälkeenpäin tiiviystasoa on vaikea oleellisesti parantaa. Tiiviin kohteen ilmatiiviys voi pysyä yleensä tavanomaisessa käytössä suhteellisen vakiona. Ajan mittaan rakennuksen tiiviystaso voi muuttua, ja mitä epätiiviimpi rakennus on, sitä Ilmavuotoluku, 1/H 1,5 1,0 0,5 0,0 Seurantakohde (1. mittaus 3/99) - (2. mittaus 1/08) Alipaine, PA n, [1/h] (1999) n, [1/h] (2008) Kuva 3. Erään kohteen tiiviysmittauksen tulokset vuosilta enemmän voi tiiviys heiketä. Kuvassa 3 on esimerkkinä esitetty eräs pientalon mittaustulos, jossa ilmanvuotoluku n 50 on pysynyt 9 vuoden jälkeen ennallaan. Ilmanvuotoluku oli 1,2 1/h. Tiiviyden mittaaminen merkkiainemenetelmällä Rakennuksen kokonaisilmanvaihdon ja hallitun ilmanvaihdon yhteyttä voidaan tutkia merkkiainekokeen avulla, pitoisuuden alenemamenetelmällä. Tutkittavaan tilaan johdetaan merkkiainetta, ilokaasua (typpioksiduuli, N 2 O) tai rikkiheksafluoridia (SF6), ja seurataan pitoisuuden laskua. Pitoisuuden aleneman avulla voidaan määrittää kokonaisilmanvaihtokerroin. Kun samanaikaisesti mitataan venttiilikohtaiset tulo- ja poistoilmavirrat, saadaan erotuksena vuotoilmanvaihto kyseisessä mittaustilanteessa. Menetelmää voidaan käyttää myös vuotoilmanvaihdon määrittämiseen, kun ilmanvaihtojärjestelmä pysäytetään ja estetään ilman virtaus ilmanvaihtokanaviston kautta. Tiiviysmittauksen suorittaminen rakennuksen omalla ilmanvaihtojärjestelmällä Rakennuksen tai sen osan ilmanpitävyys voidaan mitata myös rakennuksen omalla ilmanvaihtojärjestelmällä. Mittausten edellytyksenä on, että poistoilmakoneet tai poistoilmakone ovat portaattomasti säädettäviä. Toinen edellytys on, että pääilmavirta koneen tai koneiden yli voidaan mitata. Mikäli rakennuksessa on useita ilmanvaihdon konehuoneita ja ilmanvaihtokoneita, voidaan tarvittaessa käyttää useampaakin puhallinta. Yleensä on määritetty n 50 alipaineessa, mutta periaatteessa ylipainemittauskin olisi mahdollista. Mittaus suoritetaan sulkemalla tuloilmapuhaltimet ja ajamalla poistoilmapuhaltimilla 5 10 Pa:n portain alipaine rakennukseen. Jos 50 Pa:n paine-eroa ei saavuteta, mutta käytettävissä on 4 5 mittauspistettä, voidaan n 50 tuloksista laskea. 1,2 1276 Rakennuksen omia laitteita käytettäessä suurin ongelma on rakennuksen muiden läpivientien kuin iv-läpivientien tulppaus. Huippuimurit voidaan katolta päällystää hupulla. Mikäli vain rakennuksen osa paineistetaan (esimerkiksi yhden ilmanvaihtokoneen palvelualue), on ongelmana rakennuksen osien välien tiivistäminen. Erityisesti jos käytävätiloissa on alaslaskuja, on niiden yläpuolisten tilojen tiivistäminen vaikeaa, joskus mahdotontakin, ilman erityisjärjestelyjä. Mikäli konehuoneessa on mitattavan puhaltimen ilmamäärämittari tai mittausyhteet, voidaan ilmamäärät mitata ilmamäärämittarista tai paineeromittarilla mittarin paineyhteistä puhaltimen ominaiskäyrää käyttäen. Vaihtoehtoisesti voidaan luottaa puhaltimen osoittavaan näyttöön, jos sellainen on, mutta varminta on käyttää kalibroitua mittaria. Joissakin tapauksissa valvomoon paineerolähettimeltä saatu viesti on ollut virheellinen. Mikäli puhaltimen ilmamääriä ei voida suoraan mitata, mutta pääkanavassa on mittausyhteet (esim. mittasiipi tai pitot-yhteet), voidaan ilmavirrat määrittää niistä. Jos mittausyhteiden jälkeen tai niitä ennen ei ole riittävästi häiriöetäisyyttä, mittaustuloksessa on virhettä. Ilmamäärät voidaan mitata myös merkkiaineen avulla. Tällöin mitataan merkkiainesyöttö ennen puhallinta ja merkkiaineen konsentraatio puhaltimen jälkeen. Painesuhteet on syytä mitata molemmilta julkisivuilta mitattavasta kerroksesta tai, jos koko rakennus mitataan, puhaltimien ohjaukseen tarvittava paine-eromittaus tehdään esimerkiksi rakennuksen keskikerroksesta. Rakennuksen painesuhteet muuttuvat pystysuunnassa Tehtyjen mittausten perusteella omia laitteita käyttämällä saadaan yleensä toistettava tulos, jonka mittaustarkkuus saattaa ilmamäärämittauksen epätarkkuuden vuoksi vaihdella. Ilmanvuotokohtien paikantaminen Ilmanvuotokohdat paikannetaan lämpökuvauksella tai merkkisavuilla. Ilmanvuodot voidaan paikantaa myös ultraäänellä, jos äänilähde sijaitsee (tai on asennettavissa) mitattavan rakennusosan toisella puolella. Lämpökuvaus on tehokkain keino ilmanvuotokohtien paikantamisessa. Usein tiiviysmittauksen tilaajat unohtavat vuotokohtien paikantamisen, todennäköisesti kustannussyistä. Vuotokohtien paikantaminen myös tiiviissä rakennuksissa on olennainen osa ilmanpitävyyden mittausta. Tiiviysmittaus voidaankin suorittaa rakenteiden lämpökuvauksen yhteydessä /9/, jolloin ilmanvuotokohdat voidaan erottaa rakenteellisista kylmäsilloista. Mikäli vuotokohtia ei paikanneta, on vaarana että pahimmassa tapauksessa mittaukset joudutaan uusimaan. Tiiviyden kehittämistä käytännössä Oulun kaupungin Rakennusvalvontavirasto on pientalon teknisen laadun kehityshankkeessaan pyrkinyt järjestelmällisesti parantamaan vaipan ilmatiiviyttä /10/. Tavoitteellinen työ alkoi vuonna 2005 Oulun asuntomessurakentamisesta. Vuoden 2007 alusta viraston toimenpiteet tiiviyden kehittämiseksi ovat liittyneet tehokkaimpana yksittäisenä keinona pientalojen energiatehokkuuden parantamiseen. Oulun pientalotuotantoa koskevat tulokset ovat mielenkiintoisia sekä tiiviyden että energiatehokkuuden paranemisen osalta. Viimeaikaisten kosteusvauriopohdintojen seurauksena Oulun kaupunki on alkanut ohjeistaa pienrakentamisen ilmatiiviyttä myös energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaurioriskien tehokkaimpana hallintakeinona. Asuntomessutaloissa, joissa tiiviyteen oli kiinnitetty erityistä huomiota, saavutettiin keskimääräinen ilmanvuotoluku 2,0. Tämä arvo on Oulussa jo ohitettu. Koko uudispientalotuotannon vuotoluku on pudonnut keskimäärin tasolle 1,5 ja se vaihtelee käytännössä satojen mittausten perusteella välillä 0,2 2,0 1/h. Samalla on saavutettu lämmitysenergian kulutuksessa vuoden 2008 koko omakotitalotuotannossa keskimäärin 31 %:n laskennallinen säästö määräystasoon verrattuna. Kun oletetaan Oulussa ilmanvuotoluvun olleen aikaisemmin maan keskiarvossa 3 4 1/h, merkitsee nykyinen tilanne ilmanvuotoluvun 2 3 yksikön parannusta. Se puolestaan merkitsee pelkästään lämmitysenergian kulutuksessa noin 15 %:n säästöä eli puolta saavutetusta kokonaissäästöstä. Tiiviyden parantamisen edellyttämä lisäkustannus on ollut vähäinen. Se onkin energiansäästössä erittäin kustannustehokas keino. Oulun rakennuttajien kiinnostuminen tiiviys- ja energia-asioista sekä tapahtunut kehitys perustuvat pitkälti rakennusvalvonnan tavoitteenasetteluun ja ohjaukseen, jota on tukenut voimallinen kehitysyhteistyö alueen toimijoiden kanssa. Oulun rakennusvalvonta on tiiviyskortissaan ohjeistanut omaan rakennuslupavalmisteluunsa liittyvän tiiviyden arvioinnin ja saavuttamisen. Laatukortit ovat viraston kotisivuilla (http://www.ouka.fi/rakennusvalvonta/) /11/. Rakennusvalvonnan mielestä työkalujen pitää olla yksinkertaisia ymmärtää ja selkeitä soveltaa, ei kaiken kattavia. Tiiviyden vaikutus energiankulutukseen sekä sisäolosuhteisiin Tällä hetkellä ei ole käytettävissä yksittäisiä kohteita lukuun ottamatta laajaa mitattua tietoa tiiveyden vaikutuksesta energiankulutukseen. Koska sisäolosuhteet ovat aina usean tekijän summa, hal- 1287 Taulukko 3. Ilmanpitävyyden vaikutus energiankulutukseen. Esimerkissä käyntiaikoja muutetaan 12 tunnista 10 tuntiin vuorokaudessa. Kaukolämmitysenergian kulutus on 23,1 kwh/m³. Ilmanvaihdon lämmön talteenoton parantamisella voidaan ilmanvaihdon lämpöhäviöihin vaikuttaa edelleen pienentävästi. Lämmön talteenoton hyötysuhdetta muutetaan 50 %:sta 60 %:iin. Kaukolämmitysenergian kulutus on tämän arvion mukaan 20,1 kwh/m³. Rakennuksen ilmanpitävyyttä parantamalla voidaan yleensä parantaa sekä sisäilmastoa että energiatehokkuutta. Esimerkkikoulun rakenneyksityiskohtien huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella tavoitellaan ilmanvuotokertoimen pienentämistä arvosta 0,1 1/h arvoon 0,05 1/h. Kaukolämmitysenergian kulutus on tämän neljännen vaiheen arvion mukaan 18,1 kwh/m³. Esimerkkikoulun kaukolämmitysenergian ensimmäinen kulutusarvio 26,3 kwh/m³ saatiin yksinkertaisin tarkennuksin pienentymään yli 30 % arvoon 18,1 kwh/m³. Tavoitteen toteutuminen edellyttää huolellista toteutusta, oletusten mukaista käyttöä ja asiantuntevaa ToVa(toimivuuden varmistus)-toimintaa rakennuksen suunnitellun käyttöiän ajan. litsemattomat ilmanvuodot vaikuttavat myös välillisesti energiankulutuksen nousuun. Mikäli lämpöviihtyvyys (vedontunne, pintalämpötilat) laskee, sitä kompensoidaan sisälämpötilaa nostamalla, esimerkiksi 2 3 ºC. Väärin tasapainotettu ilmanvaihto (liian suuri alipaine) lisää ilmanvuotoja vuotoreittien kautta ja siltä osin energiankulutusta. Lisäksi hallitsemattomat ilmanvuodot rakennuksen osista toisiin tai esimerkiksi alapohjasta rakennukseen voivat aiheuttaa sisäilmaongelmia ja pahimmassa tapauksessa terveyshaittoja. Mikäli ilmanvaihtojärjestelmän palvelualueet eivät ole keskenään tasapainotetut ja alapohjarakenne vuotaa rakennuksen käyttökerroksiin, voivat alapohjassa olevan, mahdollisesti kontaminoituneen materiaalin päästöt levitä asuin- tai käyttökerroksiin. Ilmanvaihtojärjestelmiä on jouduttu muuttamaan, korjaamaan ja säätämään, sekä rakenteita tiivistämään. Jälkikäteen tiivistäminen voi osoittautua vaikeaksi. Eräissä kohteissa on rakennuksen alapohjaa vasten oleva lattiarakenne jouduttu kapseloimaan. Joissakin tapauksissa tuuletetun alapohjan maa-aines on jouduttu vaihtamaan ja ryömintätilaa suurentamaan. Vastaavia tapauksia on ollut myös omakotitalokauppojen yhteydessä, kun rakennukseen on tehty kuntotutkimus. Kun vanhojen rakennusten ilmanvaihtojärjestelmää on muutettu painovoimaisesta koneelliseksi, ovat vuosien mittaan seinärakenteeseen esimerkiksi sisäilman vesihöyryn tiivistymisen johdosta kontaminoituneet pitoisuudet tulleet takaisin huoneilmaan painesuhteiden muuttuessa. Rakennusten ilmanpitävyys ei ole siis pelkästään energiatehokkuuteen liittyvä asia, vaan se vaikuttaa myös rakennuksen sisäilmaston laatuun ja ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan. Seuraavana esitetään esimerkkilaskelma erään koulun energiankulutusarviosta /12/, joka tehtiin käyttöönoton yhteydessä. Kohde on Uudellamaalla, rakennustilavuus on m³. Energiankulutusarviot on laskettu aikaisemmin voimassa olleen Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5, ohjeet 1985, pohjalta. Laskennan tuloksena saatava kaukolämmitysenergian ensimmäinen kulutusarvio on 26,3 kwh/m³. Ilmanvaihdon lämpöhäviö on ensimmäisen arvion mukaan 25,7 kwh/m³ ja osuudeltaan suurin lämpöhäviökomponentti. Kohteen kulutus toisena käyttövuotena oli lähellä laskettua tämän laskelman tarkoituksena oli esittää, kuinka suhteellisen vähänkin energiaa kuluttavassa rakennuksessa voi esiintyä merkittävää säästöpotentiaalia (taulukko 3). Rakennusten ilmanpitävyys ja energiatehokkuuslaskelmat Viitteen /6/ mukaisesti vuotoilma vaikuttaa merkittävästi rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen. Pientaloissa laskennallinen kokonaisenergiankulutuksen lisäys on keskimäärin 4 % (vaihteluväli 2 7 %) jokaista n 50 -luvun kokonaisyksikön lisäystä kohti. Kokonaisenergiankulutus on tyypillisessä pientalossa (n 50 = 4,0 1/h) 6 20 % suurempi kuin erinomaisen ilmanpitävyystason (n 50 1,0 1/h) omaavassa pientalossa /6/. Rakennusten tiiviysmittaus tulisi katsoa osaksi toimivuuden varmistamista (ToVa) /12, 13/, jolloin rakennusten ilmanpitävyyteen vaikuttavat asiat tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Jotkut yritykset ovatkin aloittaneet kehitystyön, jossa luodaan suunnittelu- ja toteutusvaiheen kattava menettely, esimerkkinä kosteudenhallintasuunnitelmaan verrattava energianhallintasuunnitelma. Erilaisten simulointitulosten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että rakennusten keskimääräinen vuotoilmanvaihtuvuus ja lämmitysenergian kulutus kasvavat lähes lineaarisesti ilmanvuotoluvun n 50 myötä. Ilmanvuotojen eli hallitsemattoman ilmanvaihdon osuutta rakennuksen lämmitysenergian kulutuksessa voidaan arvioida esimerkiksi erilaisten energiatehokkuuden laskentaohjelmien avulla. Eri yhteyksissä on keskusteltu myös siitä, voiko rakennus olla liian tiivis. Todellisuudessa kyse on ollut enemmänkin toimimattomasta ilmanvaih- 1298 dosta. Rakenteita tiivistämällä, mutta jättämällä ilmanvaihto ennalleen (esimerkkinä painovoimainen ilmanvaihto), on heikennetty ilmanvaihdon toimintaedellytyksiä. Jos kohteessa on koneellinen poistoilmanvaihto, rakenteiden tiivistäminen vääristä paikoista on kasvattanut alipainetta ja sen seurauksena osa tuloilmasta on tullut tiivistämättömien vuotoreittien kautta ja aiheuttanut vetoa. Sisäilman laadusta ja lämpöviihtyvyydestä valitetaan edelleen, vaikka rakennusten ilmanpitävyys on käytettävissä olevan aineiston perusteella parantunut. Sisäilmastoon ja lämpöviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on useita, ja liian usein kiinnitetään huomiota vain yhteen ainoaan tekijään. Usein koetaan vetohaittoja, jotka johtuvat lämmitysjärjestelmän ja ulkoseinärakenteiden (kuten suurten ikkunapintojen) yhteensopimattomuudesta, vaikka ulkoseinärakenteet olisivat tiiviitä. Vetohaittoja kompensoidaan sisälämpötilan nostolla. Yhden asteen sisälämpötilan noston vaikutus lämmitysenergian kulutukseen on samaa tasoa kuin ilmanpitävyyden huononeminen yhdellä yksiköllä. Johtopäätökset Uusissa kohteissa, joissa ilmanpitävyyttä on pyritty parantamaan, on päästy hyviin tuloksiin. Nykyisinkin käytetyillä rakennusmenetelmillä ja asennustavoilla voidaan saavuttaa riittävän hyvä taso. Tuotekehitystä on tapahtunut esimerkiksi läpivientien tiivistyksessä. Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat useat muut tekijät vuotoilmanvaihdon lisäksi. Kun ilmanvuotoluku määritetään 50 Pa:n paine-erolla, saadaan vertailukelpoinen arvo, jossa häiriötekijöiden, kuten sääolosuhteiden, vaikutus on minimoitu. Rakennusten painesuhteiden pitäisi vaihdella 0 10 Pa:n alipaineen välillä. Vanhassa rakennuskannassa, jossa on koneellinen poistoilmanvaihto ja ulkoilmaventtiilit tai tuloilman tulo järjestetty käytännössä vaipan vuotojen kautta, voi alipaine nousta yli 30 Pa. Samoin jos ilmanvaihtojärjestelmä ei ole oikein tasapainotettu, voi esiintyä liian suuria paine-eroja. Ilmanvuotoluku kertoo rakennusten tiiviys erot 50 Pa:n paine-eron vallitessa. Tällaisia olosuhteita ei käytännössä esiinny kuin erittäin kovalla tuulella. Mikäli ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttamat paineerot ovat normaalitasolla 0 10 Pa, vuotoilman vaikutus tiiviissä rakennuksissa (n 50 < 1,0 1/h) on vähäinen muihin tekijöihin verrattuna. Nykyinen kehitys ja ilmanpitävyyden parantaminen ovat oikea toimintatapa rakennusten laadunvalvonnassa ja yleisimmin rakennuksen ja sisäilmaston toimivuuden varmistus (ToVa)menetelmien kehittämisessä. Jos pientalon tai rivitalohuoneiston ilmanvuotoluku n on 0,4 1/h tai 0,9 1/h, ei sillä rakennuksen lämpötekniseen toimivuuteen ole suurta vaikutusta verrattuna sisälämpötilan noston tai laskun vaikutukseen yhdellä asteella. Suurempi merkitys on myös muilla lämpöviihtyvyyteen vaikuttavilla tekijöillä. Yhteenveto Rakennusvaipan ilmatiiviyden merkitys voidaan tiivistää seuraavasti (taulukko 4): Jatkossa pitäisi pyrkiä asettamaan selvät tavoitearvot eri rakennuksille. Samoin mittausmenetelmiä tulee tarkentaa ja ohjeistaa. Laskentamenetelmiä ja tiiviyteen kohdistuvaa tutkimista tulee edelleen kehittää ja jatkaa. Olennaista on valmiista rakennuksista saatava vertailutieto mikä on ilmanpitävyyden parantamisen todellinen vaikutus energiatehokkuuteen. Rakennusten ilmanpitävyydessä on tärkeää, että asetetaan tavoitetaso, joka suunnittelu- ja toteutusvaiheen toimenpitein toteutetaan. Tämä edellyttää työmaalla ohjeistamista sekä myös suunnitteludetaljien kehittämistä. Tavanomaisia menetelmiä käyttämällä, mutta kiinnittämällä erityistä huomiota ilmanpitävyyteen vaikuttaviin asioihin, voidaan saavuttaa hyväksi katsottava tiiviystaso, pientaloissa n 50 < 1,0 1/h. Vuotokohdat pitäisi paikantaa myös tiiviissä rakennuksissa. Tiiviysmittaus on lämpökuvauksen ja muiden mittausten ohella yksi rakennuksen toimivuuden Taulukko 4. Ilmanpitävyyden merkitys. Edut : Energiankulutus vähenee. Yhden yksikön (1 1/h) vähennys ilmanvuotoluvussa (n 50 ) vähentää lämmitysenergian kulutusta noin 4 6 % tyypilliseen suomalaiseen pientaloon verrattuna. Rakennusvaipan epätiiviydestä johtuvat hallitsemattomat ilmavirtaukset vähentyvät, jolloin vedontunne vähenee ja lattiapinnat eivät jäähdy epämukaviksi. Sisäilman kosteuden virtaaminen rakenteisiin vähenee. Rakenteista tulevien epäpuhtauksien (mineraalikuidut, mikrobit, radon) virtaaminen sisäilmaan vähenee. Ilmanvaihtolaitteiston toiminta on paremmin hallittavissa. Hatarassa talossa lämmöntalteenottolaite ei tuo odotettuja säästöjä. Huomioitavat asiat: Ilmanvaihto on säädettävä tasapainoon erityisen huolellisesti, jotta vältetään liian suuret paineerot ulko- ja sisäilman välillä (tämä voi ilmetä ikkunoiden ja ovien avaamisen vaikeutena). Jos ilmanvaihtokone sammuu esimerkiksi vian tai sähkökatkoksen takia, on ilmanvaihto voitava varmistaa avattavien ikkunoiden tai tuuletusluukkujen avulla.9 ja laadunvarmistuksen menetelmistä. Rakennusten lämpökuvaus ja myös tiiviysmittaus on nykyään sertifioitua toimintaa. Lähteet 1 D3 Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Rakennusten energiatehokkuus. Määräykset ja ohjeet SFS-EN Thermal performance of buildings. Determination of air permeability of buildings. Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified). Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 3 C3 Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Rakennusten lämmöneristys. Määräykset D5 Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet Sisäilmaluokitus Sisäilmayhdistys, Espoo. 6 Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje (Tampereen Teknillinen Yliopisto 2009) 7 8 Genge, Colin: International Protocol for the Measurement of Air-leakage in Large Buildings (julkaisussa A.Zhvivov & al: Energy Process Assessment Protocol IEA Annex-46) Retrotec Energy Innovations, Ltd Kauppinen, T & al: Rakennuksen ilmanpitävyys ja energiatehokkuus. Rakennusfysiikan seminaari Tampereen Teknillinen Yliopisto 10 Kauppinen, T, Ojanen, T, Kovanen, K, Laamanen, J ja Vähäsöyrinki, E: Rakennusten ilmanpitävyys. Sisäilmastoseminaari Sisäilmayhdistys, Espoo ToVa-käsikirja. Rakennuksen toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta. Pietiläinen, J & al. VTT Tiedotteita Espoo Kauppinen, T & al: Energiatehokkuuden ja olosuhteiden hallinta rakennuksen toimivuuden varmistaminen (ToVa). Sisäilmaseminaari Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry 131 Samankaltaiset tiedostot
RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS Kauppinen Timo Ojanen Tuomo Kovanen Kauppinen, Timo, Ojanen, Tuomo, Kovanen, Keijo, Laamanen, Jarmo ja Vähäsöyrinki, Erkki Rakennusten ilmanpitävyys Ilmanpitävyyden mittaukset Lisätiedot SISÄOLOSUHTEISIIN JA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA. Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3
ILMAVUOTOJEN VAIKUTUS SISÄOLOSUHTEISIIN JA ENERGIATEHOKKUUTEEN - KENTTÄTULOKSIA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3 1 Lisätiedot TIIVIYSMITTAUSRAPORTTI
SIVU 1/6 Talo Suomalainen, Mittaripolku 8, 01230 Mallila n 50 -luku 1,2 1/h Insinööritoimisto Realtest Sidetie 11 D 00730 Helsinki Puh. 0400 728733 matti.pirkola@realtest.fi SIVU 2/6 1.KOHTEEN YLEISTIEDOT Lisätiedot RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS
Ovikehikko ja kangas Puhallin ja ilmamäärämittaus Ulkoilman paine-eroletku Ohjausyksikkö ja paine-eromittaus Puhaltimen kuristusrenkaat RAKENNUSTEN Virtalähde Puhaltimen kotelo RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS Lisätiedot SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta. Koulurakennuksen ilmatiiveysmittaus
SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Koulurakennuksen ilmatiiveysmittaus Ilmatiiveysraportti 2010 SISÄLTÖ 1 KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Mittauksen tavoite... 3 1.2 Mittauksen tekijä... 3 Lisätiedot Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa
Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden Lisätiedot Energiatehokas koti seminaari 07.04.2011. Rakennusten ilmanpitävyys ja mittaukset
Energiatehokas koti seminaari 07.04.2011 Rakennusten ilmanpitävyys ja mittaukset Vaipan ilmanpitävyyden edut Lämmitysenergian kulutus laskee (Juha Jokisalo, TKK) Yksikön lisäys ilmanvuotoluvussa n50 tarkoittaa Lisätiedot Rakennusten tiiviysmittaus
Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL Lisätiedot Rakennuksen lämpökuvaus
Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET Lisätiedot LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen?
Hankesuunnittelu Suunnittelu Toteutus Seuranta Tiiviysmittaus Ilmavuotojen paikannus Rakenneavaukset Materiaalivalinnat Rakennusfysik. Suun. Ilmanvaihto Työmenetelmät Tiiviysmittaus Puhdas työmaa Tiiviysmittaus Lisätiedot RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS
1 2013 Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS Rakennusten ilmanpitävyyden mittaaminen rakennusten laadunvalvontamittauksena on yleistynyt merkittävästi Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Mittaukset IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (9)
Mittaukset IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Mittaukset kuntotutkimuksen yhteydessä - Lämpöolosuhteet, ilmavirrat, paine-erot ja ilmanpitävyys Tämä IV-kuntotutkimusohje Lisätiedot RAKENNUKSEN ILMANPITÄVYYS
1 466111S Rakennusfysiikka 5 op. RAKENNUKSEN ILMANPITÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA Paloniitty Sauli. 2012. Rakennusten tiiviysmittaus. Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Mittauslaitteet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: IV-kuntotutkimuksessa tarvittavat mittauslaitteet
Mittauslaitteet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: IV-kuntotutkimuksessa tarvittavat mittauslaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee kuntotutkimuksissa käytettäviä mittauslaitteita. Lisätiedot RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET
Rakennusten tiiviysmittaus MITTALAITTTEET 1/6 RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET Kuva 1. Retrotec tiiviysmittauslaitteisto. Kuva 2. Minneapolis tiiviysmittauslaitteisto. Kuva 3. Wöhler tiiviysmittauslaitteisto. Lisätiedot RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS
RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS tutkimustuloksia suunnitteluohjeet laadunvarmistuksessa Julkisivuyhdistyksen syyskokousseminaari Julkisivut ja energiatehokkuus 25.11.2008 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan Lisätiedot Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus
Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry
Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia: Lisätiedot 5,0 C P1: 3,6 C. A1 mean: 1,1 C A2 mean: 0,5 C. 14.9.2007 Timo Kauppinen 1
Rakennukset mukaan ilmastokamppailuun Virolais Suomalainen yhteistyöseminaari Tallinnassa ja Kuresaaressa 13. 14.09. 2007 Lämpökuvaus rakennusten toimivuuden ja energiatehokkuuden arvioinnissa. Timo Kauppinen Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy
Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ---------------------------------------------- Lisätiedot ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.
539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN Lisätiedot Rakennus Oy. Vantaan rt-huoneistot. 01000 Vantaa
SIVU 1/20 Rakennus Oy Vantaan rt-huoneistot Kujanpääty 1B4, 4B11 ja 4C13 01000 Vantaa SIVU 2/20 Tiiviysluokitukset, n 50 SIVU 3/20 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen yleistiedot... 4 Tutkimuksen tavoite... 4 Tutkimuksen Lisätiedot Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset
Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Toiminnanjohtaja Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Suurin osa rakennusten energiankulutuksesta tarvitaan sisäilmaston tuottamiseen sisäilmastotavoitteet tulee Lisätiedot Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta
Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Ennakoiva laadunohjaus rakennusvalvonnan suuri mahdollisuus vähän hyödynnetty www.pientalonlaatu.fi Energiajunior laskentaohjelma Energiakortti Tiiveyskortti Lisätiedot Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla
Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Lisätiedot Ilmanpitävyyden mittausraportti
Omakotitalo Lindblom Ilmanpitävyysmittauksen raportti 1 Ilmanpitävyyden mittausraportti Omakotitalo Lindblom Kannaksentie 2 Laatija: Suunnittelutoimisto Dimensio Oy 14.2.2015 Omakotitalo Lindblom Ilmanpitävyysmittauksen Lisätiedot Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014
Energiaekspertin jatkokurssi Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Jarmo Kuitunen 1. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 1.1 Painovoimainen ilmanvaihto 1.2 Koneellinen poistoilmanvaihto 1.3 Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto Lisätiedot EVAKO EDULLISEN VIIHTYISÄN ASUMISEN VARMISTAMINEN LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖN AVULLA
Lähiöohjelma 2008 2011 YM69/611/2008 EVAKO EDULLISEN VIIHTYISÄN ASUMISEN VARMISTAMINEN LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖN AVULLA SISÄISEN TIIVIYDEN MITTAMINEN YHTEENVETO 2009 2010 TEHDYISTÄ Lisätiedot 27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy
27.5.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Korjausrakentamisen energiamääräykset mitä niistä pitäisi tietää Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,78 miljoona Lisätiedot Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus
FLIR Systems AB 16.12.2010 Tutkimusselostus VTT-S-10235-10 Liite 2 Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus PVM 16.12.2010 Lämpökuvaaja: VTT Expert Services Oy Erkki Vähäsöyrinki Tilaaja: Binja Lisätiedot A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee Lisätiedot Kerrostalon ilmatiiviyden ja ilmanvaihdon mittaukset, Matinkuja 1, Espoo
KOHDERAPORTTI Keijo Kovanen 11.1.21 Kerrostalon ilmatiiviyden ja ilmanvaihdon mittaukset, Matinkuja 1, Espoo Kimuli-projekti KOHDERAPORTTI 1 (12) Tehtävä Yleistä Kerrostalon ilmatiiviyden- ja ilmanvaihdon Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: Lisätiedot Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun
Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä Lisätiedot KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN
KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN Koneellinen poistoilmanvaihto mitoitetaan poistoilmavirtojen avulla. Poistoilmavirrat mitoitetaan niin, että: poistopisteiden, kuten Lisätiedot Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus
RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva Lisätiedot Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.
Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi Lisätiedot KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA
KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas Lisätiedot Tiiviysmittaus / malliraportti Julkinen rakennus
SIVU 1/26 Tiiviysmittaus / malliraportti Julkinen rakennus SIVU 2/26 n50 = 3,78 Tutkija : TermoLog Oy / Pekka Toivonen SIVU 3/26 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen yleistiedot... 4 Tutkimuksen tilaaja... 4 Tutkimuksen Lisätiedot Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa
Hyvinvointia työstä Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa Kari Salmi, Erkki Kähkönen, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen, Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet ja rahoitus Lisätiedot Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010
Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010 Ilmaston muutoksen hillitseminen Rakennukset vastaavat 40 % energiankulutuksesta Tänään rakennettavat rakennukset Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK
Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti Lisätiedot Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot Rakennuksen tiiviysmittaus
Tommi Leppänen Rakennuksen tiiviysmittaus Opinnäytetyö Talotekniikka Syyskuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tommi Leppänen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Talotekniikka Nimeke Rakennuksen Lisätiedot 14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy
14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta Lisätiedot Energiatehokkaan talon rakentaminen Rauma 23.3.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi
Energiatehokkaan talon rakentaminen M Rauma 23.3.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia edustava Lisätiedot Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT
Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963, Lisätiedot ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka
ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS
Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön Lisätiedot Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy
Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Lisätiedot Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa
Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan Lisätiedot RAKENNUKSEN TIIVIYSMITTAUS
Insinööri (ylempi AMK) RAKENNUKSEN TIIVIYSMITTAUS KOHDE: 1 krs. pientalo Osoite: Nuotiokatu 11, Joensuu q 50 -luku n 50 -luku 1.7.2012 alkaen ennen 1.7.2012 0,4 0,5 TUTKIJA: Mari Hälinen 19.12.2013 Selkie, Lisätiedot 6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.
Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen Lisätiedot Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?
Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari Lisätiedot LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012
LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden haasteet, VASEK, Vaasa 14.10.2014 LÄMMÖNERISTYS- Lisätiedot Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä
Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Julkisivuyhdistys ry:n syyskokous 19.11.2009 Diana-auditorio, Helsinki Stina Linne Tekn yo. Esityksen sisältö Tutkimuksen taustat ja Lisätiedot ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1
ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n Lisätiedot TIIVEYSMITTAUSRAPORTTI
TIIVEYSMITTAUSRAPORTTI Mittauksentie 5 05150 Mittala 00001 Projektinumero Ilmatiiveysluokitus q50 n50 Alle 0,6 A 0,7-1,0 B 0,8 0,8 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 Yli 4,1 C D E F G Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja Lisätiedot Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti
Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus Lisätiedot Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen
Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari Lisätiedot Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan
Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot RAKENNUKSEN ILMANPITÄVYYDEN LAADUN- VARMISTUS TYÖMAALLA
SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotannon suuntautumisvaihtoehto Juha-Pekka Purtilo RAKENNUKSEN ILMANPITÄVYYDEN LAADUN- VARMISTUS TYÖMAALLA Opinnäytetyö Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012
Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212 Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC
Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä
ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso Lisätiedot Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013
Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Rakennusten energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on sitouduttu koko Euroopan Unionin piirissä. Vuoteen 2020 Lisätiedot HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA
30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Kimpikuja 3 80220 Joensuu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 204 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn Lisätiedot RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA
RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu Lisätiedot 60- ja 70-luvun kerrostalojen energiavirtoja
Energiakorjaukset: ega ojau taote talotekniikkaa 1950-luvun jälkeen uusiin lähiöihin rakennettu suuri kerrostalokanta Tyypillisiä korjauksia käytännössä putkiremontit ja julkisivuremontit varsinkin nykyiset Lisätiedot Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy
Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 25.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen Lisätiedot Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 15.11.2011
Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 Kuvauksen suorittaja: Puhelin: Osoite: Postitoimipaikka: Tilaaja: Uudenmaanliitto Osoite: Esterinportti 2 B Postitoimipaikka: 00240 Helsinki Kohde: Omakotitalo Lisätiedot TIIVIYSMITTAUS ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN VALVONTAKEINONA
TIIVIYSMITTAUS ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN VALVONTAKEINONA Järvenpään Mestariasunnot Oy:n omistama Mestaritorppa Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Hyvinkää Jonna Heinonen Lisätiedot 2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT. VTT- sertifioitua tutkimusta
Tapio Tarpio Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Air Termico/Air Kameleontti -tuloilmaikkuna on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Lisätiedot Taloyhtiön energiansäästö
Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä Lisätiedot TermoLog Oy Kiinteistön rakennetutkimukset. www.termolog.fi
TermoLog Oy www.termolog.fi Kattava palvelutarjonta kiinteistön kunnon valvontaan tarkastusmenetelmä hyödyntää uusinta laiteja ohjelmistoteknologiaa. Menetelmään kuuluu lämpökuvauksen tukena myös lämpötila- Lisätiedot Kerrostalojen radonkorjaukset
Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Kerrostalojen radonkorjaukset Olli Holmgren Kerrostalojen radonkorjaukset Ongelma-asunnot lähes yksinomaan alimman kerroksen asuntoja, joissa lattialaatta on suorassa Lisätiedot Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2
Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset Lisätiedot Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa
Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat Lisätiedot ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen
ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman Lisätiedot VUODEN 2010 UUDET LÄMMÖNERISTYSTÄ JA ENERGIANKULUTUSTA KOSKEVAT RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET
VUODEN 2010 UUDET LÄMMÖNERISTYSTÄ JA ENERGIANKULUTUSTA KOSKEVAT RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET 14.4.2009 TkT Juha Vinha Kestävä rakentaminen -seminaari, 14.4.2009 Vaasa LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIAN- KULUTUSMÄÄRÄYSTEN Lisätiedot Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?
Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Lisätiedot Hiilidioksidimittausraportti
Hiilidioksidimittausraportti 60 m2 kerrostalohuoneisto koneellinen poistoilmanvaihto Korvausilmaventtiileinä 2 kpl Biobe Thermoplus 60 (kuvassa) Ongelmat: Ilman tunkkaisuus, epäily korkeista hiilidioksidipitoisuuksista Lisätiedot Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa
Harri Kaartinen ja Timo Laajoki Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 HARRI KAARTINEN TIMO LAAJOKI Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö Lisätiedot Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,
Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta Lisätiedot Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010
Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Kokemuksia ja kulutustietoja matalaenergia- ja passiivitaloista Pekka Haikonen 1 EU:n energiatehokkuusstrategia 2 Rakentamisen määräykset 3 4 Kokemuksia matalaenergiarakentamisesta Lisätiedot Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0
Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute