Source: http://docplayer.cz/4174337-Pozarne-bezpecnostni-reseni-stavby.html
Timestamp: 2019-01-18 22:32:10+00:00
Document Index: 45612007

Matched Legal Cases: ['čl.3', 'čl.3', 'čl.3', 'čl.3', 'čl. 3', 'čl.3', 'čl.6', 'čl.6', 'čl.5', 'zákona č. 22', 'čl. 4']

1 Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: IČ: ZPRACOVAL: ČÍSLO OSVĚDČENÍ: PODPIS: NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 15, BRNO - I.ETAPA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 15, BRNO Úřad městské části Brno -Černovice. Bolzanova Brno Ing. Jaromír Dejl, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, č.: Š - 155/96 MOB. TEL.: OBSAH: Základní údaje... 2 Stanovení technických požadavků na zateplení objektu... 2 Zařazení změny staveb... 2 Stanovení technických požadavků... 3 Stavební konstrukce... 3 Únikové cesty (ÚC)... 8 Odstupy Zařízení pro protipožární zásah Technická zařízení Bezpečnostní tabulky Použitá dokumentace, ČSN a předpisy Závěr Přílohy Strana 1
2 Základní údaje Pro objekt nebylo investorem předloženo žádné požárně bezpečnostní řešení stavby, případné úpravy plynoucí z neposkytnutí dokumentace jsou na vrub investora. Dle informací od investora, byl objekt byl projektován do tzn. lze postupovat dle ČSN Jedná se o nástavbu 3.NP na stávající budově mateřské školy. V nástavbě bude umístěno jedno oddělení pro děti od 3 do 6 let, kapacita 25 dětí. POŽÁRNĚ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU - 3 NP (po provedení nástavby na stávající 2.NP), částečně podsklepený objekt - obvodové konstrukce stávající cihelné zdivo, v nástavbě bude sendvičová konstrukce tvořena nehořlavými deskami (třída reakce na oheň A1, A2), která bude oplášťovat ocelovou nosnou konstrukci, izolační hmotou bude minerální vlna - strop nad 1.PP, 1. a 2.NP stávající ŽB konstrukce - strop nad 3.NP bude tvořen ocelovou konstrukcí střechy, ze spodní strany SDK-podhled - střešní krytina PVC - konstrukční systém NEHOŘLAVÝ - požární výška objektu (po provedení nástavby) činí 7,00 m (pozn.: vyšší výška není z hlediska přílohy C, ČSN přípustná) Stanovení technických požadavků na zateplení objektu Objekt nebude vybaven kontaktním zateplovacím systémem. Zařazení změny staveb Strana 2 1. Určení skupiny změny stavby Stavebními úpravami: - ČSN , čl.3.2.a) - nedojde ke zvýšení požárního rizika zvýšením součinu pn.an.c o více než 15 kg.m -2 Stávající využití p n.a n.c /kg.m -2 / Nové využití p n.a n.c /kg.m -2 / využití stávajících prostorů se nemění - ČSN , čl.3.2.b) -se zvyšuje počet evakuovaných osob ve smyslu ČSN , - ČSN , čl.3.2.c) - dochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob, Přibude jedno oddělení s kapacitou 25 dětí ve věku od 3 do 6 let. - ČSN , čl.3.3.d) - ve zde řešených prostorech nedochází k záměně funkce objektu nebo měněné části ve vazbě na věcně příslušné projektové ČSN Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dojde v posuzovaných částech ke změně užívání posuzovaného prostoru ve smyslu ČSN Předmětem změny stavby není: - změna objektu nástavbou nebo vestavbou o více než jedno užitné podlaží bude provedena nástavba pouze jednoho podlaží - objekt, který se mění přístavbou - vícepodlažní objekt, v němž se nahrazují stropní konstrukce ve smyslu ČSN Provedením stavebních úprav posuzovaného prostoru nedojde ke změně stavby skupiny III dle čl. 3.5 ČSN
3 Provedením nástavby 3.NP dojde ke změně stavby II ve smyslu čl.3.4 ČSN Stanovení technických požadavků 1. Rozdělení do požárních úseků (PU) a stupeň požární bezpečnosti Označení PU Prostor pv /kg.m -2 /, RESP. tau e /min/ a k8/ konstrukční systém: nehořlavý, požární výška objektu = 7,00 m skupina výrob Délka x šířka (mezní/ skut.), Plocha (mezní/ skut.) N3.01 ODDĚLENÍ MŠ 35,00 1,00-62,5 x 40/ 40 x 20 N3.02 STROJOVNA VÝTAHU 30,00 0, /1 Počet užit. podlaží (mezní/skut.) počet HJ/ nutnost zásahu HS -/1 3x6/ANO 1x6/NE CHUC A1 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR II. CHUC A2 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR II. Š- VÝTAHOVÁ ŠACHTA MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH N1.01/N3 Mezní rozměry vyhovují III. SPB III. II. Stavební konstrukce Požární odolnost konstrukcí požárních stěn (vč. prostupů), požárních uzávěrů otvorů (vč. požárních uzávěrů VZT, tzn. požárních klapek, i jiných rozvodů) oddělující jednotlivé požární úseky se vždy stanovuje podle požadavků pro požární úsek s vyšším stupněm požární bezpečnosti (SPB). Požadavky na požární odolnost /min/ stanovené dle tab.12 ČSN a ČSN Požární odolnost 1.1. N3.01, N3.02 N3.01 ODDĚLENÍ MŠ SPB III. N3.02 STROJOVNA VÝTAHU SPB II. Konstrukce: Požární odolnost /min/ Provedení: požadovaná: skutečná: Požární strop nad PU (poslední podlaží) ocelová konstrukce střechy, ze spodní strany SDK-podhled tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti REI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) Požární stěny ohraničující PU cihelné zdivo tl. min. 150 mm REI 30/DP1 REI 120/DP1 vyhovuje alt. SDK-příčky provedené tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti EI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) Strana 3
4 Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) viz samostatná kapitola Nebo dle požadavků přilehlých PU vždy platí vyšší požadavek! Obvodové stěny (poslední NP) ocelová konstrukce oboustranně opláštěná sendvičovou konstrukcí z desek třídy reakce A1, A2 REW 30/DP1 bude doloženo atestem 1) Nosné konstrukce uvnitř PU (poslední NP) ocelové sloupy opatřené obkladem tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti R 30/DP1 bude doloženo atestem 1) Nosné konstrukce vně PU nevyskytují se Nosné konstrukce uvnitř PU, které nezajišťují stabilitu objektu nevyskytují se Nenosné konstrukce uvnitř PU, které nezajišťují stabilitu objektu nestanovuje se Nosné konstrukce schodiště nevyskytuje se Nosná konstrukce střechy viz požární strop Střešní plášť z vnitřní strany krytina bez požadavků nachází se nad požární stropem Střešní plášť z vnější strany krytina neleží v požárně nebezpečném prostoru jiných PU a jedná se o požárně uzavřenou plochu Broof (t3) ČSN , čl b)2) tzn. střešní plášť nad požárním stropem plášť bude proveden z nehořlavých hmot, nebo z hmot vyhovujících klasifikaci Broof (t3), což bude doloženo atestem 1) Strana 4
5 Vzduchotechnické zařízení v konstrukcích ohraničující PU chráněné VZT potrubí EI 30/DP1 nejsou navrženy požární klapky EI 30/DP1-C nejsou navrženy větrací mřížky v požárních stěnách (do plochy 0,09 m 2 ) větrací mřížky v požárních stěnách (nad plochu 0,09 m 2 ) E 30/DP1 EW 30/DP1 nejsou navrženy nejsou navrženy 1) Aplikace všech protipožárních systémů vychází z technologických a konstrukčních podkladů výrobců. Údaje výrobců (o požární odolnosti) k jednotlivým konstrukcím lze vztáhnout na dokončené aplikace pouze v případě, že bylo použito stejných technologií a postupů, jako u zkoušených a hodnocených vzorků. Z tohoto důvodu mohou tyto aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem a mající příslušné oprávnění. V opačném případě tyto atesty neplatí. 2) Zpěňující nátěry či jiné ochrany konstrukcí, které nemají ověřenou a zaručenou dostatečnou životnost (alespoň po celou předpokládanou životnost stavebního či technologického celku), je možno užít jen na těch částech konstrukcí, které i po zabudování jsou přístupné k o obnovování ochran, jakož i kontrole stavu těchto ochran, přičemž prokázaná a zaručená doba životnosti ochrany konstrukce v daných podmínkách je do první obnovy nejméně 10 let. Životnost požárních ochran se prokazuje zkouškami dle ETAG. Š- N1.01/N VÝTAHOVÁ ŠACHTA VÝTAHOVÁ ŠACHTA MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH SPB III. Konstrukce: Požární odolnost /min/ Provedení: požadovaná: skutečná: Požární strop nad PU (poslední podlaží) ocelová konstrukce střechy, ze spodní strany SDK-podhled tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti REI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) Požární stěny ohraničující PU cihelné zdivo tl. min. 150 mm REI 30/DP1 REI 120/DP1 vyhovuje alt. SDK-příčky provedené tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti EI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) 1) Aplikace všech protipožárních systémů vychází z technologických a konstrukčních podkladů výrobců. Údaje výrobců (o požární odolnosti) k jednotlivým konstrukcím lze vztáhnout na dokončené aplikace pouze v případě, že bylo použito stejných technologií a postupů, jako u zkoušených a hodnocených vzorků. Z tohoto důvodu mohou tyto aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem a mající příslušné oprávnění. V opačném případě tyto atesty neplatí CHUC A1, CHUC A2 CHUC A1 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR CHUC A2 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR SPB II. SPB II. Konstrukce: Požární odolnost /min/ Provedení: požadovaná: skutečná: Požární strop nad PU (poslední podlaží) ocelová konstrukce střechy, ze spodní strany SDK-podhled tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti REI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) Strana 5
6 Požární stěny ohraničující PU 3.NP - cihelné zdivo tl. min. 150 mm REI 30/DP1 REI 120/DP1 vyhovuje 3.NP - alt. SDK-příčky provedené tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti EI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) 1.-2.NP - cihelné zdivo tl. min. 150 mm REI 45/DP1 REI 120/DP1 vyhovuje Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) viz samostatná kapitola Nebo dle požadavků přilehlých PU vždy platí vyšší požadavek! Obvodové stěny 3.NP- ocelová konstrukce oboustranně opláštěná sendvičovou konstrukcí z desek třídy reakce A1, A2 REW 30/DP1 bude doloženo atestem 1) 1.-2.NP - cihelné zdivo tl. min. 150 mm REI 30/DP1 REI 120/DP1 vyhovuje Nosné konstrukce uvnitř PU viz stěny a stropy Nosné konstrukce vně PU nevyskytují se Nosné konstrukce uvnitř PU, které nezajišťují stabilitu objektu nevyskytují se Nenosné konstrukce uvnitř PU, které nezajišťují stabilitu objektu nestanovuje se Nosné konstrukce schodiště ŽB monolitická konstrukce bez požadavků - jedná se o CHUC Nosná konstrukce střechy viz požární strop Střešní plášť z vnitřní strany krytina bez požadavků nachází se nad požární stropem Strana 6
7 Střešní plášť z vnější strany krytina neleží v požárně nebezpečném prostoru jiných PU a jedná se o požárně uzavřenou plochu Broof (t3) ČSN , čl b)2) tzn. střešní plášť nad požárním stropem plášť bude proveden z nehořlavých hmot, nebo z hmot vyhovujících klasifikaci Broof (t3), což bude doloženo atestem 1) Vzduchotechnické zařízení v konstrukcích ohraničující PU chráněné VZT potrubí EI 30/DP1 nejsou navrženy požární klapky EI 30/DP1-C nejsou navrženy větrací mřížky v požárních stěnách (do plochy 0,09 m 2 ) větrací mřížky v požárních stěnách (nad plochu 0,09 m 2 ) E 30/DP1 EW 30/DP1 nesmí být navrženy do CHUC nesmí být navrženy do CHUC 1) Aplikace všech protipožárních systémů vychází z technologických a konstrukčních podkladů výrobců. Údaje výrobců (o požární odolnosti) k jednotlivým konstrukcím lze vztáhnout na dokončené aplikace pouze v případě, že bylo použito stejných technologií a postupů, jako u zkoušených a hodnocených vzorků. Z tohoto důvodu mohou tyto aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem a mající příslušné oprávnění. V opačném případě tyto atesty neplatí. 2) Zpěňující nátěry či jiné ochrany konstrukcí, které nemají ověřenou a zaručenou dostatečnou životnost (alespoň po celou předpokládanou životnost stavebního či technologického celku), je možno užít jen na těch částech konstrukcí, které i po zabudování jsou přístupné k o obnovování ochran, jakož i kontrole stavu těchto ochran, přičemž prokázaná a zaručená doba životnosti ochrany konstrukce v daných podmínkách je do první obnovy nejméně 10 let. Životnost požárních ochran se prokazuje zkouškami dle ETAG ROZVADĚČE EE Rozvaděče (platí pro rozvaděče, které mají napětí větší než 200 V a více než 25 A) umístěné v: - CHUC, ČSN :2009, čl.6.1.7, resp. ČSN , čl musí tvořit samostatné požární úseky. ČSN :2009, čl.6.1.7, resp. ČSN , čl viz níže - el. rozvaděče SPB II. Požárně dělící konstrukce el. rozvaděče (bez určení třídy reakce použitých materiálů) požárně dělící konstrukce (mimo uzávěry, viz níže) EI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) revizní dvířka EI 15/DP1-Sm bude doloženo atestem 1) Elektrické rozvaděče požárně bezpečnostních zařízení a zařízení které musí zůstat funkční při požáru, čl.5.6.2, (bez ohledu na napětí a proud) nevyskytují se. 2. Požadavky na požární pásy Svislé ani vodorovné požární pásy se nevyžadují. Strana 7
8 3. Požární uzávěry otvorů Pozn.: Nadsvětlíky a boční části dveří se mohou považovat za součást požárního uzávěru pouze v rozsahu dle čl ČSN , nebo ČSN , tzn. za součást dveřního uzávěru se považuje i dveřní nadsvětlík, popř. část příčky, pokud plocha těchto konstrukcí není větší než 1,5- násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru, nejvýše však 6 m 2. Dvoukřídlé požární uzávěry budou opatřeny koordinátory zavírání dveří. 1.NP Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) dveře oddělující stávající prostory od CHUC A1, A2 EI 30/DP3-C bude doloženo atestem 1) 2.NP Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) dveře oddělující stávající prostory od CHUC A1, A2 EI 30/DP3-C bude doloženo atestem 1) 3.NP Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) dveře mezi m.č.: EI 30/DP3-C bude doloženo atestem 1) 303-chodba a 302-chodba 323-chodba a 321-chodba 310-kuchyňka a 312-strojovna EW 15/DP3-C bude doloženo atestem 1) 310-kuchyňka a 313-výtah 314-sklad a 313-výtah 4. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí Povrchové úpravy obvodových stěn z vnější strany objektu: EW 15/DP1-C bude doloženo atestem 1) Index šíření plamene stavebních hmot použitých na povrchovou úpravu se musí rovnat 0 mm.min -1 v těchto případech: - ohraničuje CHUC, pokud jsou otvory (okna a dveře) Povrchové úpravy stavebních konstrukcí uvnitř objektu: Požární úsek Prostor Skupina Nejvyšší dovolený index šíření plamene stavebních hmot použitých na povrchovou úpravu (mm.min -1 ) stěn podhledů N3.01 ODDĚLENÍ MŠ U Požadovaná klasifikace podlah dle ČSN EN Na povrchové úpravy povrchů konstrukcí PU N3.01 (U2) nesmí být užito stav. výrobků třídy reakce na oheň D až F. Požadavky na CHUC viz dále. Únikové cesty (ÚC) Z posuzovaného PU N3.01 bude únik zajištěn pomocí chráněných únikových cest, CHUC A1, A2. Strana 8 1. Únikové cesty stanovení počtu unikajících osob PU PROSTOR: Plocha [m 2 ]: Plocha na 1 os.[m2]: Pol. Počet s: osob: - 1.NP KUCHYŇ 5x osoba dle 1,3 součinitel projektu 1.NP oddělení MŠ 30x osoba 1,3 součinitel ,5 dle projektu 39x1,5=59-2.NP oddělení MŠ 30x osoba 1,3 součinitel ,5 dle projektu 39x1,5=59 N3.01 ODDĚLENÍ MŠ 25x osoba 1,3 součinitel ,5 dle projektu 33x1,5=50 celkem 118 (Exs=175) s.. součinitel vyjadřující podmínky evakuace
9 2. Únikové cesty posouzení délky a doby evakuace nechráněné únikové cesty 2.1. N3.01 Posouzení délky nechráněné únikové cesty Prostor Délka NUC [m] jediná více dovolená 1) / skutečná dovolená 1) / skutečná NUC z m.č.327-herna, nebo m.č.328-herna do chráněné únikové cesty všude dva směry úniku 1) Stanovení max. délky ÚC dle ČSN , pro a = 1,00. 45/23 - vyhovuje 2) Délka UC se počítá od východu z místnosti ve smyslu čl ČSN Doba evakuace Neposuzuje se, nejedná se o PU: - dle bod g) až k, až ČSN kde se navrhuje SOZ - kde se podrobně posuzují podmínky evakuace 3. Únikové cesty posouzení šířky (kapacity) Nechráněné únikové cesty Prostor Východ na do CHUC N NP, 2 x dveře do CHUC, únik po rovině, a=1,00 (120 - kapacita up) Šířka ÚC (m) 1) Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) 0,9+0,9 1,5+1,5/1,5+1,5 - vyhovuje K - počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC Skutečný počet evakuovaných osob 120/ Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství - Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu - 1) Stanovení min. počtu únik. pruhů: u min = (E.s)/ K Kapacity, šířky a délky UC jsou vyhovující. 4. Chráněná úniková cesta A1, A Provedení CHUC A1, A2 V CHUC nesmí být žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken a dveří (třída reakce na oheň nutno nejméně A1 až D), podlah (musí se použít podlahových krytin třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1) a madel. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí (mimo podlah a madel) musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Dále v CHUC nesmí být umístěny: 1. zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku, 2. volně vedené rozvody hořlavých látek, nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot 3. volně vedené rozvody VZT zařízení, které neslouží pouze CHUC, 4. volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek či jinak nebezpečných látek, Strana 9
10 5. volně vedené el. rozvody, pokud nemají izolace třídy reakce oheň B2ca, s1, d0 a nesplňují třídu funkčnosti P15-R (čl a ČSN , resp. čl a, ČSN a ČSN ), pozn.: dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca, s1 d1 a to v případě instalace v chráněné únikové cestě pro PBZ a pro zařízení jejichž chod je při požáru nezbytný z hlediska osob, zvířat a majetku Rozvody podle bodu 3) a 4) mohou být v CHUC, budou-li zabudovány v nehořlavé konstrukci a od CHUC požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30/DP1. El. rozvody (bez požadované třídy reakce na oheň) podle bodu 5) musí být v CHUC uloženy či chráněny tak, aby byly požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EI 30/DP1 (např. pod omítkou s krytím min. 10 mm, nebo chráněny deskami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. min. 10 mm apod., a budou odpovídat ČSN IEC 60331, viz čl c) ČSN , resp c, ČSN ) Odvětrání CHUC A Odvětrání bude zajištěno v souladu s ČSN v každém podlaží přirozeně větracím otvorem (okno či dveře) o ploše min. 1,5 m 2. CHUC/ PODLAŽÍ CHUC A1, A2/ 1.NP CHUC A1, A2/ 2.NP CHUC A1, A2/ 3.NP PLOCHA PODLAŽÍ PLOCHA VĚTRACÍCH OTVORŮ POŽADOVANÁ PLOCHA OTVOR m 2 m 2-1,05x2,1=2,20 1,5 vyhovuje dveře, tyto musí být vybaveny stavěči dveřních křídel TYP VĚTRANÍ jednostranné - 1,4x1,44=2,01 1,5 vyhovuje okno jednostranné - 1,4x1,44=2,01 1,5 vyhovuje okno jednostranné 4.3. Kapacita CHUC A Prostor Šířka ÚC (m) Východ na volné prostranství 1.NP-CHUC A1, resp. A2, dveře na VP, SPB- II (160/120/100) 1) Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) K - počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC Skutečný počet evakuovaných osob 0,9 1,5/1,5 vyhovuje 160/ /2 = 88 - vyhovuje Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství Nevyskytují se Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 2.-3.NP-CHUC A1, resp. A2, schodiště, SPB-II (160/120/100) Kapacity, šířky a délky UC jsou vyhovující. 1,45 2,5/1,5 - vyhovuje 120/ /2 = 88 - vyhovuje 5. Osvětlení a označení únikových cest Nechráněné únikové cesty budou mít elektrické osvětlení všude, kde bude v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení. Chráněná úniková cesta A1 a A2 (vnitřní schodiště) bude vybavena nouzovým osvětlením dle ČSN EN V budově budou označeny směry úniku všude tam, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný. Strana 10
11 6. Dveře na únikových cestách Dveře jimiž prochází UC budou otvíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech. Dveře na volné prostranství lze otvírat i proti směru úniku uniká jimi méně než 200 osob, čl ČSN Odstupy Odstupové vzdálenosti jsou navržené buď pro celou rovinu stěny PU (resp. její nejmenší část, která je vymezená tak, aby obsahovala všechny otvory) nebo pro jednotlivé otvory, podle toho, která odstupová vzdálenost je větší. Střešní plášť se nachází nad požárním stropem s požadovanou požární odolností (viz požadavky na konstrukce) od střešního pláště není nutno stanovit odstupové vzdálenosti. Jedná se o střechu se sklonem menším než 45 O není nutné stanovit odstupovou vzdálenost pro případ šíření požáru padáním hořících částí stavebních konstrukcí. Jednotlivě vypočtené odstupové vzdálenosti pro konstrukční systém: nehořlavý Č.: N3.01 JZ Posuzovaná plocha /m/ délka: výška: Pož. otevřená plocha /m 2 / Podíl otevřených ploch /%/ pv /kg.m -2 / Odstupová vzdálenost /m/ fasáda 1,50 0,60 dle% 100,00 35,00 1,04 1) SZ fasáda 28,80 2,06 dle% 52,00 35,00 2,60, pro kolmou disp. dr=0,50, resp. 0,8 pro otvor 1,2x2,06 SV fasáda 1,50 0,60 dle% 100,00 35,00 1,04 1) JV fasáda 1,50 0,60 dle% 100,00 35,00 1,04 1) 1) Vzdálenost oken činí 1,50 m, tzn. je větší než 0,6x(1,04+1,04)= 1,248 m, viz čl , ČSN a současně vzdálenost oken od oken pro větrání CHUC činí 1,50 m, tzn. je větší než 0,6x(1,04+1,20)= 1,344 m. Stanovené odstupové vzdálenosti jsou vyhovující v požárně nebezpečném prostoru objektu neleží žádný další objekt ani PU a ani cizí (soukromý) pozemek. Navržený objekt rovněž neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného požární úseku (objektu). Zařízení pro protipožární zásah 1. Zařízení autonomní detekce a signalizace PU N3.01 bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace autonomními hlásiči kouře dle ČSN EN 14604, případně hlásiči požáru (tvořícími součást systému elektrické požární signalizace) dle ČSN EN 54. Hlásiče nutno umístit v prostoru: - m.č.327 a 328-herna 2. Elektrická požární signalizace /EPS/ Nevyžaduje se. Strana 11
12 3. Samočinné stabilní hasící zařízení /SSHZ/ Nevyžaduje se. 4. Samočinné odvětrací zařízení /SOZ/ Nevyžaduje se. 5. Počet přenosných hasících přístrojů /PHP/ rozmístění PHP: PU prostor počet hasících jednotek 1) : nhj=6xnr Hasící schopnost třída A třída B, C N3.01 ODDĚLENÍ MŠ 3x6=18 práškový, např. 3x21A N3.02 STROJOVNA VÝTAHU 6 práškový, např. 1x21A 1) Počet hasících jednotek nepředstavuje počet PHP! Počet PHP závisí na hasící schopnosti konkrétního typu PHP a ve druhém a třetím sloupci tabulky je uveden počet PHP přepočítaný podle nejběžnějších typů PHP (jejich hasící schopnosti). Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. tab Vnější odběrná místa vzdálenost od objektu: vzdálenost mezi sebou: požadovaná požadovaná hydrant nebo vodní nádrž tab. 2 potrubí DN [mm] odběr Q [l.s -1 ] pro v = 0.8 m.s -1 Obsah nádrže vody v m 3 požární požadované požadovaný požadovaný Bude zajištěno stávajícími odběrnými místy na veřejném vodovodním řadu 7. Vnitřní odběrná místa Vnitřní odběrná místa musí být instalována tak, aby umožňovala provedení zásahu v PU N3.01. V objektu budou instalovány hydrantové systémy typu D (dále též HS) s tvarově stálou hadicí o průměru 25 mm a délce 20 m s uzavírací proudnicí tak, aby nejodlehlejší místo bylo vzdáleno nejvýše 30 m. Vydatnost tohoto HS musí být Q 0,3 l.s -1, tento průtok musí být zajištěn i na nejnepříznivěji položeném výtoku hydrantového systému při minimálním hydrodynamickém přetlaku 0,2 Mpa. HS bude umístěn ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). HS budou umístěny v m.č.302-chodba a m.č.323-šatna. 8. Přístupové komunikace K objektu vede přístupová komunikace jednopruhová silniční komunikace (viz ČSN ) o šířce jízdního pruhu min. 3 m - umožňující příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20 od vchodů do objektu. Strana 12
13 9. Vnitřní zásahové cesty Vnitřní zásahové cesty ani požární výtah nemusí být zřízeny. Musí být zajištěn snadný a bezpečný přístup k místům ovládání energovodů. 10. Vnější zásahové cesty Nevyžadují se. 11. Nástupní plochy U objektu nemusí být zřízena nástupní plocha. Technická zařízení Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 1. Vytápění Bude řešeno samostatným projektem. Pro instalaci tepelných spotřebičů platí vyhl. 23/2008 Sb., ČSN a pokyny výrobce. Nebude vybudován žádný nový komín ani kouřovod. 2. Větrání Objekt nebude vybaven VZT zařízením napojeným na strojovnu VZT, pouze zde může být nucené odvětrání sociálního zařízení apod.. Prostupy VZT potrubí (požárně dělícími konstrukcemi) o průřezu větším než mm 2 musí být opatřeny protipožárními klapkami nebo musí potrubí být v celé délce prostupu sousedním PU chráněné viz STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Prostupy odvětrávacího zařízení budou výlučně do průřezu mm 2 a mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi bez dalších opatření (nevztahuje se na různé otvory sloužící k výměně vzduchu mezi sousedními PU) za těchto podmínek: - vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm a celková plocha prostupů nesmí být větší než 1/100 plochy, kterou prostupují - prostupy budou utěsněny hmotami alespoň stejné třídy reakce na oheň jako je požárně dělící konstrukce, nejvýše však třídy reakce na oheň C - VZT potrubí musí být alespoň v místě prostupu z z hmot třídy reakce na oheň A1, nebo A2 (případná izolace musí být alespoň z hmot třídy reakce na oheň nejvýše B a to do vzdálenosti L = Ö(průřezová plocha), nejméně však 500 mm; vzdálenost L se měří u potrubí bez požární klapky od vnějšího líce pož. dělící konstrukce, - do vzdálenosti L (viz výše) nesmí být na potrubí žádné vyústky (ale VZT potrubí může v požárně dělící konstrukci vyústkou končit) - prostupy VZT potrubí z hmot třídy reakce na oheň B až F budou provedeny v souladu s čl ČSN :2009 Potrubí VZT zařízení (vně i uvnitř objektu), které nejsou opatřeny požárními klapkami a při požáru jimi mohou protékat horké plyny (čl ČSN ), je nutno umístit alespoň 400 mm od stavebních konstrukcí z hořlavých hmot, případně opatřit izolací s požární odolností alespoň EI 30/DP1. 3. Prostupy kabelů a potrubí Prostupy instalací budou požárně předěleny při průchodu požárně dělící konstrukcí (požární strop, nebo stěna). Prostupy hořlavých látek: Nevyskytují se. Strana 13
14 Prostupy nehořlavých látek Požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat vodovodní a kanalizační potrubí v nehořlavém potrubí (třída reakce na oheň A1, A2) o průřezu méně než mm 2 bez dalších požadavků, prostup bude dozděn, tzn. bude vykazovat stejnou požární odolnost jako konstrukce (stěna, strop), kterou prostupuje. V případě použití hořlavého potrubí (třída reakce na oheň B až F) budou použity požární manžety v souladu s ČSN Prostupy kabeláže Požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat kabeláž rozvodu el. energie, prostup bude dozděn a dotěsněn hmotami třídy reakce na oheň nejvýše A1, A2 nebo B tak, aby vykazoval požární odolnost jako konstrukce (stěna, strop), kterou prostupuje. Upozorňuji, že utěsněné prostupy musí vykazovat stejnou požární odolnost jako konstrukce, kterou prostupují. Prostupem požárně dělící konstrukcí je myšlena situace, kdy posuzované instalační potrubí na jedné straně do konstrukce vstupuje a na druhé straně vystupuje a pokračuje dále v sousedním požárním úseku. Tedy případ, kdy je potrubí vedeno ve zdi, nebo na požární stěně je zavěšen nehořlavý zařizovací předmět se za prostup nepovažuje. 4. Elektroinstalace Veškeré instalované rozvaděče umístěné uvnitř CHUC se posuzují jako samostatné požární úseky ve smyslu ČSN :2009, nebo dle ČSN Pokud budou tyto rozvaděče výlučně z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 či B s kabely třídy reakce na oheň B2ca, lze je zařadit do I.SPB s požadovanou požární odolností E 15/DP1 (včetně dvířek). V opačném případě (nebo když zde budou jiné výrobky a zařízení třídy reakce na oheň C až F) se rozvaděče zařazují do II.SPB a musí se oddělit požárně dělícími konstrukcemi EI 30/DP1 s požárními uzávěry EI 15/DP1-Sm, pokud budou splněny podmínky dle čl ČSN lze použít EW 15/DP1-Sm. Třída reakce na oheň el. kabelů v CHUC dále musí odpovídat B2ca, s1, d0 (čl ČSN ) a kabely budou splňovat třídu funkčnosti P15-R. El. rozvody (bez požadované třídy reakce na oheň) musí být v CHUC uloženy či chráněny tak, aby byly požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EI 30/DP1 (např. pod omítkou s krytím min. 10 mm, nebo chráněny deskami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. min. 10 mm apod., viz čl c) ČSN ). Dle čl c, ČSN musí kabely odpovídat ČSN IEC (funkčnost při požáru). Stanovení třídy funkčnosti kabelové trasy pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a doby zajištění náhradní dodávky el. energie Požárně bezpečnostní Třída funkčnosti kabelové zařízení trasy Doba zajištění náhradní dodávky el. energie (v minutách) nouzové osvětlení zde se nestanovuje 2) 30 3) 1) Bez průkazu lze funkčnost zajistit kabely nebo vodiči, které odpovídají zkoušce dle ČSN IEC a jsou uloženy pod omítkou s vrstvou krytí alespoň 10 mm (čl ČSN ) 2) Dle pozn. pozn. k čl ČSN záložní zdroj (akumulátor) bude součástí zařízení, přičemž akumulátor se dobíjí průběžně. 3) Záložní zdroj bude součástí zařízení. Nevyžaduje se další nezávislý zdroj požadovaná doba funkce nouzového osvětlení nepřesahuje 30 minut, viz pozn. k čl , ČSN R třída funkčnosti, doba po kterou si kabelová trasa zachová v případě požáru stabilitu a nedojde k porušení požární odolnosti (nejedná se o kriterium únosnosti a stability dle ČSN EN ) Kabely a vodiče funkční při požáru, klasifikované třídou funkčnosti Px -R nebo PHx -R se ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich funkčnosti (R P nebo R PH). Třída funkčnosti Px -R nebo PHx -R se prokazuje zkouškou. Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, např. jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci. P 15(120)-R požární odolnost v minutách, po kterou si kabelová trasa zachová svou funkčnost při teplotním namáhání podle požárního scénáře teplotní normové křivky podle ČSN EN Strana 14
15 PH 15(120)-R požární odolnost v minutách, po kterou si kabelová trasa (kabel vč. nosné konstrukce) zachová svou funkčnost při konstantní teplotě, která navazuje normovou teplotní křivku podle ČSN EN v okamžiku dosažení 842 o C. Strana 15
16 V souladu s čl. 4.5 ČSN musí být zajištěno bezpečné vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany pomocí hlavního vypínače el. energie. Tento bude umístěný tak, aby byl snadno přístupný a zároveň byl chráněný proti neoprávněnému či nechtěnému použití doporučuji umístění v rozvaděči. Pro objekt bude vypracován postup pro vypnutí el. energie. Informace o zásadách tohoto postupu musí být umístěné na viditelném místě doporučuji umístit poblíž rozvaděče. Nebude zde (mimo nouzové osvětlení) vybavení objektu rozvody el. zařízení sloužících k ovládání protipožárního zabezpečení. Rozvody ostatních el. zařízení (tj. nesloužících k ovládání protipožárního zabezpečení) budou v souladu s čl ČSN : - volně vedené v jednotlivých místnostech bez další ochrany, pokud hmotnost izolace vodičů nepřesáhne 0,2 kg na m -3 (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost dřeva) obestavěného prostoru místnosti, ve které současně připadá na 1 osobu méně než 10 m 2 půdorysné plochy (v místnostech kde na jednu osobu připadá více než 10 m 2 dle ČSN se k izolacím vodičů a kabelů nepřihlíží) - v ostatních případech (tj. pokud hmotnost izolace vodičů přesáhne 0,2 kg na m -3 (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost) obestavěného prostoru místnosti, ve které současně připadá na 1 osobu méně než 10 m 2 půdorysné plochy): o o o o budou chráněny konstrukcí, která bude vykazovat požární odolnost alespoň EI 30/DP1 (případné obložení z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2 bude mít tl. nejméně 10 mm, případná krycí vrstva omítky bude tl. rovněž alespoň 10 mm) a budou odpovídat ČSN IEC 60331, nebo budou vodiče a kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 (dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca (mimo CHUC) bez požadavku na doplňkovou klasifikaci) a splňující třídu funkčnosti P15-R, nebo budou vodiče a kabely umístěné v místnostech požárně odvětraných dle čl ČSN budou vodiče a kabely umístěné v místnostech tak, že samočinné hasící zařízení podle čl ČSN působí přímo na vodiče a kabely a brání v jejich hoření V případě chráněných únikových cest budou el. rozvody (nesloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu): - volně vedené, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d0, pozn.: dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca, s1 d1 a to v případě instalace v chráněné únikové cestě pro PBZ - pokud nesplňují výše uvedené požadavky budou vedeny v drážkách, truhlících, šachtách či kanálech určených pouze pro el. vodiče a kabely a chráněny konstrukcí, která bude vykazovat požární odolnost alespoň EI 30/DP1 (případné obložení z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2 bude mít tl. nejméně 10 mm, případná krycí vrstva omítky bude tl. rovněž alespoň 10 mm) a budou odpovídat ČSN IEC Volně vedené el. rozvody výtahu (nejedná se o požární nebo evakuační výtahy) se posuzují se el. rozvody dle ČSN , jako el. zař. nesloužící protipožárnímu zabezpečení viz výše. Elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými technickými normami. Proti účinkům statické a atmosférické elektřiny je objekt chráněn zemněním a hromosvodem podle platných technických norem. Strana 16
17 5. Další požadavky na volně vedené vodiče a kabely el. rozvodů Požadavky na druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů: A. Zajišťujících funkci a ovládání požárně bezpečnostních zařízení Druh vodiče nebo kabelu I. II. III. IV. b) nouzové a protipanické osvětlení x x x c) osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest x x Vysvětlivky: I kabel Dca II kabel B2ca III kabel B2ca, s1 d1 v případě instalace v chráněné únikové cestě IV kabel funkční při požáru Volně vedenými vodiči jsou nechráněné el. rozvody (nikoliv pohyblivé). Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit veškeré požadavky pro jednotlivé prostory. Kabely a vodiče funkční při požáru, klasifikované třídou funkčnosti Px -R nebo PHx -R se ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich funkčnosti (R P nebo R PH). Třída funkčnosti Px -R nebo PHx -R se prokazuje zkouškou. Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, např. jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci. Bezpečnostní tabulky V posuzovaném prostoru budou rozmístěny tyto bezpečnostní tabulky: - označení směrů úniku (fotoluminiscenční) - hlavní uzávěr vody - hlavní uzávěr plynu - vypínač elektrické energie Použitá dokumentace, ČSN a předpisy Projektová dokumentace vypracovaná vyhl. MV 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru vyhl. MV 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 268/2011 Sb.) ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty, Květen 2009 ČSN Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení, Duben 2009 ČSN Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami, Srpen 1997 ČSN Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí, ed.2 ČSN Požární bezpečnost staveb. Změny staveb, Březen 2011 ČSN Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody, Duben 2009 ČSN Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, Leden 1996 ČSN Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou, Červen 2003 Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Pavus, 2009 Upozorňuji, že musí být dodrženy dotčené požadavky ve výše uvedených ČSN a předpisů! Strana 17
18 Závěr Nástavba MŠ nevyžaduje žádná další opatření z hlediska požární bezpečnosti při dodržení údajů tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby (PBRS). Pozn.: Dokumentace je vyhotovena v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení a nenahrazuje realizační dokumentaci ani výrobní dokumentaci. V Olomouci dne Ing. Jaromír Dejl, Přílohy Strana 18