Source: http://docplayer.fi/2927911-Asennus-ja-kayttoohje.html
Timestamp: 2017-09-23 07:41:07+00:00
Document Index: 22366166

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm Biomatic+ 20
2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Yleistä... 2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen... 2 Tekniset tiedot... 3 Toiminnan kuvaus... 4 Turvallisuus ja hälytys... 4 Ohjauspaneeli... 5 Polttimen toimintaperiaate... 5 Kattilan asennukset... 6 Putkiasennukset... 7 Sähkökaavio... 8 Käynnistys ja pysäytys... 9 Polttimen asetuksia...10 Polttimen osat...10 Valikkorakenne Lämmityspiirin asetukset...15 Lämmönsäätö esimerkit...16 Lämmönsäädön valikkorakenne...16 Säätöyksikön asennus ja käyttö...17 Lambda-anturi...17 Hälytykset ja vianetsintä Käytöstä poistaminen...20 Yleisimmät varaosat...20 Huolto ja kunnossapito Puupelletti polttoaineena...24 Syöttöjärjestelmä...25 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...26 Asennuspöytäkirja...27 Takuukortti Muistiinpanoja...31 Ariterm Biomatic+ on taloudellinen, kestävä ja ympäristöystävällinen keskuslämmitys kattilan ja pellettipolttimen yhdistelmä, joka on tarkoitettu omakotitalojen lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottoon vain puupelletillä. Lisä/varalämmön lähteenä on sisään asennettu 9 kw sähkövastus. Vakiovarustukseen kuuluu mm. automaattinen konvektion puhdistus ja lämmityspiirin säätöautomatiikka. Tarkemmat tekniset tiedot on annettu sivulla 3. Kattilan ja polttimen kaikkien ominaisuuksien hyödyntämiseksi on tärkeää noudattaa näitä ohjeita. Säilytä tätä ohjekirjaa niin, että se on helposti saatavilla tarpeen tullen. Lue ohjekirja tarkkaan ennen kuin otat käyttöön Ariterm Biomatic+ -pellettilämmityskeskuksesi. Pellettipolttimen teho on laskettu sen mukaan kuinka paljon pellettejä voidaan enintään syöttää ja polttaa palopäässä yhden tunnin aikana. (Tarkoittaa tavallisten puupellettien polttamista, jotka ovat keskimäärin polttoainespesifikaation mukaisia.) HUOM! Noudata ohjekirjan neuvoja ja huolla poltinta ja kattilaa suositusten mukaisesti. KULJETUS, VARASTOINTI JA PAKKAUKSEN AVAAMINEN Vastaanotto Kattila toimitetaan lautakehikossa. Alustana on lava, josta kattila voidaan nostaa turvallisesti. Pakkaus on syytä purkaa vasta mahdollisimman lähellä asennuspaikkaa. Tehdas on vakuuttanut kattilan kuljetusvaurioiden varalta, koskien kuljetusta tehtaalta ensimmäiseen välivarastointipaikkaan. Kattilan vastaanottajan on tärkeä todeta kattilan kunto ennen vastaanottamista. Vauriotapauksissa on otettava viipymättä yhteys myyjään. Varastointi Kattila voidaan varastoida lyhyeksi aikaa ulos sateelta suojattuna, suositeltavinta on säilytys sisätiloissa. Pakkauksen avaaminen Pakkauksen purkamisen jälkeen luukku avataan ja tarkastetaan varusteluettelosta, että kaikki irrallaan toimitettavat varusteet ovat mukana (puhdistusharjojen varret on kiinnitetty pakkaukseen). Pakkauksen hävittäminen Muovihuppu kaatopaikalle, laudat voidaan polttaa. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
3 TEKNISET TIEDOT ARITERM BIOMATIC+ Vakiotoimitus Nelitiesekoitusventtiili ESBE TM 20 Nuohoustarvikkeet Mudanerotin Muuraustuki Savusolan liitoskappale Shunttimoottori ESBE ARA661 3-point SPDT 230Vac 6Nm 120s Ulkolämpötila-anturi Sisälämpötila-anturi Menoveden lämpötila-anturi Konvektion puhdistus automatiikka Virtausvahti Savukaasuimuri Lisävaruste Yhdistelmäsavusola Jäännöshappimittaus (Z19014) Lämmityspiiri 2 Sisälämpötilayksikkö (14101) Suorityskyky Teho pelletillä Teho öljyllä (eri poltin) Hyötysuhde TEKNISET TIEDOT 8-20 kw 20 kw 91 % Mittatiedot Mitat (leveys x syvyys x korkeus) Paino tyhjänä Vesitilavuus 601 x 944 x 1509 mm 245 kg 140 l Suunnitelu- ja säätöarvot Käyttöpaine: kattila Käyttöpaine: lämmönvaihdin Käyttölämpötila Suositeltava alipaine tulipesässä Lämpimän käyttöveden tuotto 0,5-1,5 bar max 10 bar max 120 o C 8-15 Pa 1-suihku ( 12 l/min), 520 l/+40 C ) 2-suihkua ( 20 l/min, 240 l/+40 C ) Liitännät Sähköarvot poltinpuoli ja vastukset Lisälämmityspiirin yhde Käyttövesi Paisunta Tyhjennys Hormiliitäntä Savuhormisuositus Sähkösyöttö Syöttökaapeli Sulakekoko Käyttöteho Liitäntäteho DN 25 ulkokierre Cu Ø 22 mm DN 25 ulkokierre DN 15 sisäkierre Ø 102 mm Ø 100 mm teräsputki tai vastaava, korkeus min 4 m 400 V, 3-vaihe, 50 Hz 9 kw vastus, MMJ 5x2.5s 9 kw vastus, 3x16 A Poltin, sytytys 500 W Poltin, normaali 40 W 9 kw vastus n. 10 kw (riippuen varuisteista) 1. Tyhjennysventtiili DN 15, sisäkierre 2. Savusola Ø 102 mm 3. Lisälämmityspiirin yhde DN 25, ulkokierre 4. Paisuntayhde DN 25, ulkokierre 5a. Lämmityspiirin nelitiesekoitusventtiilin meno 5b. Lämmityspiirin nelitiesekoitusventtiilin paluu 6. Kylmä käyttövesi 22 mm Cu 7. Lämmin käyttövesi 22 mm Cu 8. Sähköliitännät 9. Puhdistusluukku 10. Tuhkalaatikko 11. Paluu DN 25, sisäkierre 12. Näyttö / näppäimistö 13. Konvektionuohoin 14. Savukaasupuhallin ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
4 TOIMINNAN KUVAUS TURVALLISUUS / HÄLYTYS Ariterm Biomatic+ -pellettilämmityskeskuksella lämmittäminen muistuttaa monin tavoin öljylämmitystä. Suurin ero on se, että kiinteällä polttoaineella lämmittämisessä muodostuu tietty määrä tuhkaa, joka on poistettava tietyin väliajoin. Muutoin hyöty suhde heikkenee ja polttimen toimintaan voi tulla häiriöitä. BeQuem -pellettipolttimessa on automaattisytytys, mutta se voidaan tarvit taessa sytyttää myös manuaalisesti. Polt timen sähköinen sytytysjärjestelmä aktivoituu ainoastaan kylmäkäynnistyksessä: jos järjestelmä on ollut pidemmän aikaa pysäytettynä ja kattila ehtinyt jäähtyä ainakin 8 C kattilan tavoitelämpötilasta. Lämmitysprosessin aikana tarvittavat sytytykset tapahtuvat palopäässä olevan hiilloksen avulla sähköenergiaa säästäen. Poltin ja siihen kuuluva syöttöjärjestelmä on automatisoitu. Polttimen toiminta ohjautuu kattilan lämpötila-anturin avulla. Polttimen palopäässä on tarkka sekoitus polttoainetta ja ilmaa, mikä saa aikaan täydellisen palamisen kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Poltinruuvi on ylipaineistettu käynnin aikana. Ominaisuuden tarkoituksena on vähentää polttimen vaurioitumisriskiä esimerkiksi jos veto on huono. Turvallisuusnäkökohtien vuoksi pelletti lämmityskeskus ja polttoainevarasto sijoitetaan erilleen. Näin varmistetaan, ettei vahinkoa pääse tapahtumaan. Toimin ta häiriöt tai virheellisestä käsittelystä aiheu tuvat vahingot rajoittuvat polttimeen. Polttoainevarasto on osastoitava omaksi paloluokitelluksi tilaksi. Viat, jotka aiheuttavat käynnin pysähtymisen näkyvät käyntihälytyksen punaisena merkkivalona. Tämän lisäksi näytöllä on ilmoitus siitä, mistä vika johtuu. Pieni määrä pellettejä (150 g) syötetään pellettivarastosta ulkoisen syöttöjärjestelmän kautta polttimen yläliitäntään jokaisella täyttökerralla. Jotta palopäähän voidaan annostella tarkka ja samansuuruinen määrä pellettejä, annostelu tapahtuu erillisen syöttöruuvin avulla sulkusyöttimen ja poltinruuvin kautta palopäähän. Koska poltinruuvi syöttää pellettejä eteenpäin kolme kertaa nopeammin kuin mitä pellettejä tulee ruuville, muodostuu palopään ja yläliitännän väliin turvavyöhyke, jossa on vain yksittäisiä pellettejä. Vaikka laitteeseen tulisi virtakatkos, huolto olisi puutteellista tai laitteen osia rikkoutuisi, tämä turvavyöhyke säilyy. Kuvaus hälytyksistä on otsikon Vianetsintä alla. Polttimessa on suositeltavaa käyttää puupellettejä, joiden halkaisija on kahdeksan millimetriä. Tuhka poistetaan kattilan alaosassa olevasta tuhkalaatikosta. Tuhka voidaan myös imuroida tuhkaerottelijan ja tavallisen imurin avulla erityiseen tuhka-astiaan. Tuhka voi kuitenkin olla vielä kuumaa, joten tuhkaerottelijan tulee kestää kuumuutta. Vakiona mukana lämmönsäätö automatiikka, joka säätää menoveden lämpötilan ulkolämpötilan mukaan sopivaksi. Syöttöruuvi on asennettava suhteessa polttimen pudotussuppiloon niin että mahdollisen takapalon sattuessa pudotusputki on vapaana roikkuessaan oltava polttimen ulkopuolella. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
5 OHJAUSPANEELI POLTTIMEN TOIMINTAPERIAATE Lämpötila Kattila 80(80) C Savukaasu -40 C Poltin off (on) Ruuvi ulkoinen Käsikäyttö off Valikot 1. Sisäisen kiertovesipumpun katkaisin 2. Sisäisen kiertovesipumpun sulake 3. Näyttö 4. Ylilämpösuoja 5. Päävirtakytkin 6. Käynti ja hälytysten merkkivalo 7. Näppäimistö Annosteluruuvi Yläliitäntä Sulkusyötin Sytytysvastus Ensiöilmaputki Sytytysputki Vihreä: Poltin on käynnissä Punainen: Hälytys (poltin ei ole käynnissä) Vilkkuva valo: Varoitusvalo (ei pysäytä poltinta) Nuolinpainikeet: valikoissa liikkuminen / asetusarvon muuttaminen. Takapalon estävä turvavyöhyke Puhallin Poltinruuvi Pelletti syötetään palopäähän alakautta (alasyöttöperiaate) C-painike: valikoista palaaminen / varoituksen kuittaaminen / asetusarvon kuittaaminen. Enter-painike: asetuksen valinta / alivalikkoon siirtyminen. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
6 KATTILAN ASENNUKSET KATTILAN ASENNUKSET Kattilan asennus kannattaa teettää ammattipätevyyden omaavalla liikkeellä. Asennus tulee suorittaa siten, että se täyttää vähintään standardin SFS 3332 vaatimukset. HUOM! Sähkökytkennät on suoritettava ammattipätyvyyden omaavalla sähköasentajalla. Tilavaatimus Kattilahuoneen tulee täyttää vähintään Suomen rakentamismääräyskokoelman E9:n mukaisen EI 30 paloluokituksen. Kattilan puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä varten on sen eteen varattava tilaa vähintään yksi metri, toiselle sivulle olisi suositeltavaa jäädä n. 80 cm ja yläpuolelle vähintään 50 cm. HUOM! Kattilan etäisyys takaseinästä on oltava min. 180 mm. Savukaasupuhallin on tarvittaessa voitava irroittaa huoltoa varten. Hormiliitäntä ja palamisaukko Liitosten tiivistysaineena voidaan käyttää 350 C:n silikonimassaa. Savuhormivaatimus on teräshormi tai vastaava. Hormin korkeus mitoitetaan rakennuksen vaatimusten mukaisesti. Korvausilma-aukkoa ei saa peittää. Hormivaatimus Hormiliitäntä ja korvausilma-aukko Ø 100 mm Hormin korkeus 4 m Suositeltava alipaine tulipesässä 8-15 Pa Korvausilma-aukko 100 cm 2 Putkiasennukset Ennen kattilan asennusta lämmitysverkosto on huuhdeltava ja tarkistettava vesipainekokeella. Liitosten tiiveys on varmistettava asennuksen jälkeen. Tehdas ei vastaa vuotavien liitosten aiheuttamista vahingoista. Mudanerottimen ja painemittarin asennus Kattilan mukana tomitettu mudanerotin on suositeltavaa asentaa kylmävesijohtoon ennen lämmönvaihdinta. Kattilassa ei ole painemittaria, joten se tulee asentaa lämmitysverkoston yhteyteen. Varoventtiilin asennus Venttiilin tulee olla CE-merkitty ja maksimi avautumispaine 1,5 bar, minimikoko DN 15. Varoventtiili tulee valita laiteyhdistelmän korkeimman paineluokan mukaan. Venttiilin ja kattilan väliin ei saa asentaa laitetta, jolla yhteys voidaan sulkea. Ulospuhallusputki on mitoitettava ja asennettava siten, ettei se rajoita venttiilin ulospuhallusteho eikä aiheuta vaaratilannetta venttiilin toimiessa. Sähköasennukset Kattilassa on käyttövalmiiksi asennettu pellettipoltin, sähkövastus 9 kw ja sisäisen kierron pumppu kytkimineen. Kattila sisältää ylilämpösuojan polttimelle ja sähkövastukselle. Kattilaan liittyvät sähköasennukset voi suorittaa vain kyseiset pätevyydet omaava asentaja. Kytkentä suoritetaan liitteenä olevan kytkentäkaavion mukaisesti. Kattilan jännitesyöttöön on asennettava turvakytkin/huoltokytkin. Ennen käyttöönottoa Ennen kattilan käynnistämistä tarkistetaan seuraavat asiat: lämmitysverkosto ja kattila ovat täynnä vettä, paine vähintään 0,5 bar. sisäinen kiertovesipumppu on ilmattu pumpun päässä olevasta ilmausruuvista. mahdollinen savupelti on auki. kattilan konvektio-osassa oleva kiertopelti on paikoillaan. kiertovesipumppu on käynnissä. verkoston venttiilit ovat auki. korvausilma-aukko on auki. varoventtiili on esteettömästi yhteydessä kattilaan ja on toimintakuntoinen. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
10 POLTTIMEN ASETUKSET POLTTIMEN OSAT Palamiseen ja polttimen toimintaan vaikuttavat asetukset ovat Teho valikossa. Palamisen säätäminen Tehdasasetukset ovat useimmissa tapauksissa sopivat hyvälle ja tehokkaalle palamiselle. Tehdasasetukset soveltuvat, kun alipainetta on kattilan tulipesästä mitattuna noin 8-15 Pa ja käytetään 8 mm pellettiä. Suositeltavaa on käyttöönoton yhteydessä, että ammattitaitoinen asentaja säätää savukaasuanalysaattorin avulla säätöarvot kohdalleen. Häkä (CO) arvon tulisi olla alle 200 ppm ja ylijäämähapen (O 2 ) 6,5-8 % Jos palaminen on huonoa, piipusta tuleva savu on mustaa tai syntyvä tuhka rakeista, voidaan Teho valikosta säätää polttoaineen ja ilman suhdetta. Pelletin syöttöä palopäähän säädetään asetuksilla Max ruuvi ja Keski ruuvi. Palamisessa tarvittava ilmamäärä säädetään asetuksilla Max puhallin ja Keski puhallin. Min-asetukset eivät ole käytössä. Säätöesimerkki Ulkoisen ruuvin käyntiaika Polttimen yläliitännässä sijaitsevat tasovahdit mittaavat pelletin määrää polttimessa ja ohjaavat ulkoista varastoruuvia. Kun pelletin pinta laskee alle tasovahtien käynnistyy ulkoinen ruuvi (tehdasasetus 30 s). Ulkoisen ruuvin käyntiajan tulisi olla niin pitkä, että pelletin pinta nousee polttimen yläliitännän tasolle. Aikaa voidaan säätää Teho valikosta kohdasta Ruuvi ulkoinen. Liian pitkä aika nostaa pelletin pudotusputkeen, jolloin vaarana voi olla pelletin holvaantuminen putkeen ja siitä seuraa Pellettivaje-hälytys. Liian lyhyt aika ei riitä tuomaan pellettiä, jolloin seurauksena voi olla sama hälytys. Sähkövastuksen toiminta Sähkövastukset otetaan käyttöön Poltinsäädöt-valikosta. Jos käytössä on 9 kw:n vastus, aseta asetus 3:ksi. Tällöin 9 kw menee vaiheittain päälle 3 kw -> 6 kw -> 9 kw. Jos sulakekoko ei riitä 9 kw:lle, aseta asetus 2:ksi, jolloin käytössä on vain 6 kw Käynnistysero-asetuksella määritetään, kuinka paljon kattilaveden täytyy laskea asetetusta lämpötilasta ennen kuin sähkövastukset lähtevät päälle (Lämmitystapa: Pelletti+sähkö). Jos poltin on mennyt häiriöön ja pysähtynyt, toimii sähkövastus tällöin varalämmön lähteenä. Jos lämmitystapa on asetettu pelkälle sähkölle, pyrkii sähkövastus pitämään kattilaveden asetetussa arvossa. Esim. Sähkövastuksen lämpötila-ero on asetettu 20 C, jolloin sähkövastus menee päälle 58 C, mikäli kattilaveden asetuslämpötila on 80 C. Kun sähkövastus on lämmittänyt veden 62 C, menee se pois päältä. Asetukset: Lämmitystapa: Pelletti+sähkö ja Sähkövastukset=1. 1. Palopää 2. Liekinvalvonta 3. Tasovahti, vastaanotin 4. Yläliitäntä 5. Tasovahti, lähetin 6. Puhallin 9 7. Poltinruuvi 8. Sulkusyötin 9. Käyttömoottori 10. Rattaat ja ketju (ei kuvassa) 11. Ensiöilmaputki 12. Liitinpaneli ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
11 VALIKKORAKENNE Abm+20_v Poltinsäädöt Testaus Lisävarusteet Sähkövastukset Ruuvi ulkoinen Jäännöshappi Käynnistysero Puhallin Lämmönsäätö Päävalikko Käyntiaika Tasovahti Poltinruuvi Takometri Lämpötila Kokonais Liekinvalvonta Sytytys Load pump Kattila Max Testaus Sähkövastus Aloitus Savukaasu Keski Kieli Load pump Lopetus Jäännöshappi Min Tehdasasetukset Konv.puhdistus Load pump diff Poltin off(on) Sähkövastus1 Lämpötilaero Hälytys Konv.puhdistus Lämmitystapa Sähkövastus2 Lisävarusteet Svk imuri Svk imuri max Ruuvi ulkoinen Kierovesipumppu Svk imuri min käsikäyttö Pellettivarasto Shuntti Lämpötila Ulko/Lämpö/Huone Arvioitu aika Shuntti2 Hienos. Valikot Pellettivarasto Valikot Poltinsäädöt Syöttökerroin Käyntiaika Keskikulutus Pellettivarasto Kokonaiskulutus Teho Ruuvi ulkoinen aika Lämmönsäätö Hälytys varasto min Lämmönsäätö2 Huolto Teho Lämmönsäätö Poltintyyppi Lämmityskäyrä Teho Menovesi min Huolto Max ruuvi Menovesi max Tuhkanpoisto Max puhallin Komp.käyrä 5 Puhdistus Keski ruuvi Komp.käyrä 0 Keski puhallin Komp.käyrä -5 Min ruuvi Kiertovesip.Pysäyt Min puhallin Huonekerroin Pudotus Puhd.puhallus Pudotus Pudotus Pudotus Hiilloksen ylläpito Pudotus2 Aloitus Ruuvi ulkoinen Lämmönsäätö2 Lopetus Käsikäyttö Hienosäätö Pudotus2 Lämminkäynnistykset Lämmityskäyrä Aloitus Kylmäkäynnistykset Menovesi min Lopetus Kylmäkäynnistysasetukset Menovesi max Lämpötila Aika ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
12 VALIKKORAKENNE Seuraavat taulukot antavat yleiskuvan niistä viesteistä, joita ohjausyksikön näytössä voi olla. Ne ilmoittavat myös mitä parametreja käyttäjä itse voi tai saa muuttaa ja mitä on lupa muuttaa vain siinä tapauksessa, että on saanut ohjeet valtuutetulta asentajalta. Huom.! Osa valikkojen vaihtoehdoista näkyy vain, kun ne ovat aktivoituneina. Päävalikko Lämpötila Kattila xx (80) C Valikko Asetus Kuvaus 5-95 C Kattilan lämpötila ja suluissa asetuslämpötila. Savukaasu xx (250) C C Savukaasun lämpötila ja suluissa hälytysraja. Poltin Off (On) On/Off Polttimen käynnistys ja pysäytys. Alla polttimen käyntitila. Esim. Max-teho. Jäännöshappi x.x % - Näyttää jäännöshapen määrän. (Lisävaruste) Poltinsäädöt - valikko Valikko Asetus Kuvaus Sähkövastukset 0-3 Sähkövastusten käyttöönotto 0 = ei käytössä, 1= 3 kw 2=6 kw 3= 9 kw Käynnistysero C Sähkövastuksien käynnistysmisen lämpötila ero. Tasovahti 99 (50) % % Liekinvalvonta 99 (50) % 1-98 % Testaus - Kieli Suomi Suomi, Svenska, English, German, Italiano, France, Spain, Russia Näyttää pelletin tason polttimen tasovahtien välissä. Varastoruuvi käynnistyy kun arvo alittaa 50%. Näyttää liekin voimakkuuden. Suluissa raja-arvo. Valikossa voidaan testata polttimen toimintoja mm. poltinruuvi, puhallin. Valikkokielen valinta Ruuvi ulkoinen käsikäyttö Off (On) Lämmitys On/Off Pelletti Pelletti + sähkö Sähkö Ulkoisen ruuvin käynnistys (näkyvissä jos poltin Off-tilassa). Suluissa jäljellä oleva käyntiaika). Voidaan pysäyttää manuaalisesti. Lämmitystavan valinta (näkyvissä jos sähkövastukset otettu käyttöön ja poltin On-tilassa. Kts. Polttimen asetukset). Tehdassasetukset v Kyllä / Ei Palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset. Lämpötilaero Ei Ei, 5-60 C Polttimen käyntihystereesi. Poltin siirtyy ylläpidolle tavoitelämpötilassa ja käynnistyy uudelleen kun lämpötila on laskenut hystereesin verran. Ei = 5 C hystereesi 5-60 C = poltin käyttää vain Max-tehoa. Lisävarusteet - Valikossa lisävarusteiden käyttöönotto. Ulko xx C / Lämpö xx(xx) C/ Huone xx(xx) C Huone 0-30 C Hienosäätö 0-20 C Valikot - Lämmönsäätöpiirien lämpötilanäyttö (näkyvissä jos otettu käyttöön Lisävarusteet-valikosta). Lämmityspiiri1 hienosäätö (näkyvissä jos otettu käyttöön Lisävarusteet-valikosta ja sisäanturi ei kytketty) Siirtyminen alivalikoihin: Poltinsäädöt, Käyntiaika, Pellettivarasto, Teho, Lämmönsäätö, Huolto. Käyntiaika - valikko Teksti näytöllä Asetus Kuvaus Kokonais xx h - Polttimen kokonaiskäyntiaika tehokäynnillä. Max xx h - Polttimen käyntiaika Max-teholla. Keski xx h - Polttimen käyntiaika Keski-teholla. Min xx h - Polttimen käyntiaika Min-teholla. Käyntiaika sähkövastus 1 - Sähkövastuksen 6 kw käyntiaika. Käyntiaika sähkövastus 2 - Sähkövastuksen 3 kw käyntiaika ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
13 VALIKKORAKENNE Varasto - valikko pellettivaraston ja kulutuksen seuranta Teksti näytöllä Asetus Kuvaus Arvioitu aika xx vr Pellettivarasto x.x t Näyttää varastossa jäljellä olevan pellettimäärän, voidaan asettaa uusi luku pellettivaraston muutoksen yhteydessä t Ilmoittaa pellettivaraston riittävyyden vrk:ssa. Laskenta keskikulutuksen mukaan. Näyttää varastossa jäljellä olevan pellettimäärän. Voidaan asettaa uusi luku pellettivaraston täytön yhteydessä. Syöttökerroin xx kg/h kg/h Varastoruuvin syöttökapasiteetti. Keskikululutus kg/vrk - Näyttää keskikulutuksen viimeisen 8 päivän ajalta. Tehonsäätö - valikko Poltintyyppi 20 kw Teho Max ruuvi 50 % Max puhallin 40 % Keski ruuvi 50 % Keski puhallin 40 % Min ruuvi 0 % Min puhallin 0 % Valikko Asetus Kuvaus 12/15/20/25/30 kw % % % % % % Puhd. puhallus 2/h Off, 2/h, 1/h, 1/2h, 1/3h Poltintyypin valinta. Valitse oma poltintyyppi. HUOM! Palauttaa tehdasarvot myös lämmönsäätöön liittyvät asetukset. Poltinruuvin käyntijakso Max teholla. Puhaltimen teho Max-teholla Poltinruuvin käyntijakso Keski-teholla Puhaltimen teho Keski-teholla Poltinruuvin käyntijakso Min-teholla Puhaltimen teho Min-teholla HUOM! Tehdasasetuksen Max ja Keski-teho on samat. Puhallin menee tehokäynnillä 100 % -teholle, pitäen ilmareiät puhtaana. Kokonaiskulutus x.x t - Näyttää pelletin kokonaiskulutuksen. Ruuvi ulkoinen aika - Näyttää ulkoisen ruuvin käyntiajan Hälytys varasto min x.x t t Varoitus näytölle, kun varastossa on laskennallisesti jäljellä asetetun minimirajan verran pellettiä Varastoruuvin syöttökerroin voidaan määrittää esim. ajamalla varastoruuvia 10 minuutin ajan ja mittaamalla astiaan tulleen pelletin paino. Kun tämä kerrotaan kuudella saadaan kuinka monta kiloa varastoruuvi tuo tunnissa kg/h. Syöttökerroin voi vaihdella pellettilaadun mukaan. Pellettivarasto-asetukseen määritetään varastossa oleva pelletin määrä. Automatiikka laskee ulkoisen ruuvin käyntiajan ja syöttökertoimen perusteella pelletin kulutusta ja arvioi keskikulutuksen perusteella pelletin riittävyyden vrk:ssa. Hälytys varasto min-asetuksella voidaan määrittää varoitusraja, jolloin polttimen näyttöön tulee ilmoitus pelletin loppumisesta. Hiilloksen ylläpito 60 min Ruuvi ulkoinen 30 s Käsikäyttö 15 min Ei, min s 0-60 min Hiilloksen ylläpitojakson välinen aika. Poltinruuvi tekee 1 minuutin syötön ylläpidolla. Ei = Poltin ei pidä yllä hiillosta, jolloin poltin tekee aina käynnistyessään kylmäkäynnistyksen. Käyttö esim. varaajan kanssa. Ulkoisen ruuvin käyntiaika, kun tasovahdit pyytävät pellettiä. Kts. Säätöesimerkki. Ulkoisen ruuvin käyntiaika manuaaliajolla (polttimen oltava Off-tilassa, käynnistys päävalikosta) Lämminkäynnistystykset 0- Lämminkäynnistysten lukumäärä Kylmäkäynnistystykset 0- Kylmäkäynnistysten lukumäärä Kylmäkäynnisasetukset 0-99 Huolto - valikko Valikko Asetus Kuvaus Hälytys Tuhkanpoisto x (100) h Puhdistus x (100) h h h Hälyttää tuhkalaatikon tyhjennyksestä. Laskee ulkoisen ruuvin käyntiajasta. Määritettävä kokemuksen perusteella. Hälyttää kattilan ja palopään puhdistuksesta. Määritettävä kokemuksen perusteella. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
14 VALIKKORAKENNE Lisävarusteet - valikko Jäännöshappi Lämmönsäätö Valikko Asetus Kuvaus On/Off On/Off Puhaltimen tehonsäätö jäännöshapen mukaan. Happiarvo näkyy päävalikossa ja graafisessa kuvassa. Kahden lämmityspiirin säätö mahdollisuus. Lämmönsäätö 2-valikko tulee esiin kun anturi kytketään. Takometri On/Off Puhaltimen käynninvalvonta. Load pump Aloitus Lopetus Load pump diff On/Off 0-95 C 0-95 C 0-50 C Latauspumpun käyttöönotto (Varaajakäyttö) Varaajan lämpötila, missä poltin käynnistyy. Varaajan lämpötila, missä poltin pysähtyy. Latauspumpun käynnistys, kun kattilavesi > asetus - diff. Konv.puhdistus Aika On Aika Off On/Off 3 min (0-10 min) 4 h (0-250 h) Konvektio puhdistus automatiikan käyttöönotto ja käyntiaikojen määritys. Kts s20. Svk imuri max 40 % (0-100 %) Savukaasuimurin teho tehokäynnillä. Svk imuri min 0 % (0-30 %) Savukaasuimurin teho ylläpidolla. Jäännöshappi (lisävaruste) Jäännöshappimittauksen arvo näkyy päävalikkossa ja graafisessa kuvassa. Säädä ensimmäisenä puhaltimen teho siten, että happi arvo on 7-8 % välissä. Tehokäyntijakson tulisi olla mahdollisimman pitkä, jotta palotapahtuma tasaantuu. Aseta tämän jälkeen Lisävarusteet-valikosta Jäännöshappi On-tilaan. Tämän jälkeen jos jäännöshappi laskee liian alhaiseksi, niin poltin lisää automaattisesti puhaltimen tehoa, jotta palaminen pysyisi hyvänä. Jäännöshappimittaus antaa hälytyksen mikäli arvo tippuu liian alhaiseksi. Pidä happimittauksen virtalähde aina kytkettynä, mikäli poltin on käytössä, muuten anturi saattaa likaantua ja toiminta heikentyä. Takometri Takometri mittaa/tarkkailee puhaltimen kierrosnopeutta, joka näkyy myös graafisessa kuvassa näytöllä. Jos puhallin on jumiutunut/rikkoontunut, havaitsee takometri vian ja pysäyttää polttimen. Savukaasuimuri Kattila on varustettu savukaasuimurilla. Imurille voidaan asettaa teho tehokäynnille ja ylläpidolle. Asetuksen löytyvät Lisävarusteet-valikosta: Svk imuri max ja min. Imurin teho pitää säätää siten että, tulipesässä on 8-15 Pa alipaine. Mittaus voidaan suorittaa polttimen leikinvalvojan putken alla olevasta ruuvilla peitetystä reiästä. Konvektion puhdistus automatiikka Automaattinen konvektion puhdistus vähentää kattilan puhdistustarvetta (HUOM! kts. sivu 20). Puhdistukselle määritetään käyntiaika ja taukoaika tarpeen mukaan ja pitää polttimen hyötysuhteen korkealla. Lämmönsäätö Ariterm Biomatic + pellettikattila sisältää vakiona lämmönsäätimen, jolla voidaan ohjata maksimissaan kahta lämmityspiiriä. Kummallekin voidaan määrittää oma lämpötilakäyrä, jonka mukaan menoveden lämpötilaa säädetään. Lämmityspiiri1:stä voidaan hienosäätää sisälämpötila-anturin avulla. Lisäksi automatiikassa on kiertovesipumpun ohjauslähtö ulkolämpötilan mukaan. Vakiotoimitukseen sisältyy tarvikkeet lämmityspiiri1 ohjaukseen shunttimoottori/ venttiili ja lämpötila-anturit (menovesi, ulko ja sisä). Sähköasennukset Shunttimoottoreille ja lämpötila-antureille on riviliittimet valmiina etupaneelin alla. Samoin kiertovesipumpun ohjaus. Kytkentä kytkentäkaavion mukaisesti. HUOM! Lämpötila-anturien johdot suositellaan pidettävän erillään syöttökaapeleista. Käytä lämpötila-antureille oikean puoleisia läpivientejä kattilan katossa. Lämpötila-antureiden johdot kannattaa pitää mahdollisimman lyhyinä. HUOM! Jos ulkolämpötila-anturi on irti/rikki, niin oletuksena ulkolämpötila on 0 C. Lattialämmitys kohteissa on tärkeää määrittää lämpötilakäyrälle menoveden min- ja maxarvo. Parkettilattiassa menovesi ei saisi nousta yli 45 C:een. Tällaisissa kohteissa suositellaan asennettavaksi termostaatti kiertovesipumpun ohjaukseen, joka katkaisee pumpun ohjauksen mikäli menoveden lämpötila nousee yli 45 C:een. Liian lämmin menovesi saattaa vahingoittaa parkettilattiaa. Yleistä Lämpötilakäyrä määrittää menoveden lämpötilan ulkolämpötilan mukaan. Mitä kylmempää ulkona, sen lämpimämpää menovesi on. Menoveden lämpötila nousee patterilämmityksessä kuitenkin eksponentiaalisesti, kun ulkolämpötila laskee. Oikeanlainen lämpötilakäyrä tekee huonelämpötilasta miellyttävän kaikissa ulkolämpötiloissa. Kivilattia voi kesäaikaan tuntua kylmältä, jolloin menoveden lämpötila voidaan määrittää minimissää C:een, jolloin lattia pysyy miellyttävän lämpimänä. Huomioi tässä tilanteessa kiertovesipumpun pysäytys-asetus. Lämmityspiiri1 voidaan varustaa myös sisälämpötila-anturilla. Sisälämpötilalle voidaan antaa asetuslämpötila ja se hienosäätää lämpötilakäyrää sen mukaan, jotta asetus saavutetaan. Huonekertoimella voidaan määrittää korjauskerroin menoveteen, jotta sisälämpötila saavuttaa asetuksen. Tehdasasetus on 2 C:tta eli jos sisälämpötila on 19(20) C, niin menoveden lämpötila nousee 2 C:tta, jotta asetettu sisälämpötila saavutetaan. Huonekerroin riippuu asunnosta. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
16 LÄMMÖNSÄÄTÖ ESIMERKIT LÄMMÖNSÄÄDÖN VALIKKORAKENNE Seuraavassa on esimerkkejä eri lämmitysjärjestelmistä ja niiden asetuksista. Asetukset ovat suuntaa antavia ja mahdollinen hienosäätö on tarpeellista. Valikko Lattialämmitysjärjärjestelmä Patterilämmitysjärjestelmä (hyvin eristetty talo) Käyrä 28 C 40 C 50 C Menovesi min 20 C 17 C 17 C Menovesi max 40 C 70 C 80 C Patterilämmitysjärjestelmä (normaalisti eristetty talo) Komp. käyrä +5 C = 0 C +5 C = 0 C +5 C = 0 C Komp. käyrä 0 C = 0 C 0 C = 0 C 0 C = 0 C Komp. käyrä -5 C = 0 C -5 C = 0 C -5 C = 0 C Huonekerroin 2 C 4 C 4 C Kiertovesip. pysäytys 20 C 20 C 20 C Lattialämmitysjärjestelmä Lämmityspiirin kiertovesipumpun ohjaukseen asennetaan termostaatti, joka katkaisee pumpun ohjauksen mikäli menoveden lämpötila nousee yli 45 C:een. Liian lämmin menovesi saattaa vahingoittaa parkettilattiaa. Säätö Jos pakkasella huonelämpötila on liian alhainen nosta Käyrä-asetusta hieman. Vastaavasti jos huone lämpötila on liian korkea, laskee asetusta. Menovesi min-asetuksella voidaan kesäaikana varmistaa mukava lämpötila lattiassa. Jos huonelämpötila tuntuu liian kylmälle tai kuumalle ulkolämpötilan ollessa -5 C ja +5 C:een välissä, voidaan käyrän muotoa muuttaa asetuksilla Komp.käyrä. Asetuksilla voidaan nostaa/laskea menoveden lämpötilaa. Pudotus - valikko Valikko Asetus Kuvaus Pudotus Off, 1-5, 1-7, 6-7 Pudotettavat päivät. 1-5 = ma-pe, 1-7 = ma-su ja 6-7 = la-su Aloitus Pudotuksen aloitus kellonaika Lopetus Pudotuksen lopetus kellonaika Pudotus 2 Off, 1-5, 1-7, 6-7 Pudotettavat päivät. 1-5 = ma-pe, 1-7 = ma-su ja 6-7 = la-su Aloitus Pudotuksen aloitus kellonaika Lopetus Pudotuksen lopetus kellonaika Lämpötila 0-30 C Pudotuksen lämpötila Aika 0-23 h ja 0-59 min Ajan määritys Pudotus-valikossa voidaan määrittää kaksi kellonaikaa, jolloin menoveden lämpötilaa lasketaan asetetun lämpötilan verran. Aseta ensimmäisenä oikea kellonaika, jotta pudotukset ovat voimassa oikeaan aikaan. Esim. asetus 1-5 tarkoittaa ma-pe välistä aikaa. Pudotukset koskevat kumpaakin piiriä. Lämmönsäätö2 - valikko Valikko Asetus Kuvaus Hienos C Lämpötilakäyrän suuntaissiirto Käyrä C Lämpötilakäyrän määritys (ulkolämpötila 0 C) Menovesi min C Menoveden minimi lämpötila Menovesi max C Menoveden maksimi lämpötila Lämmönsäädön anturit Jos sisälämpötila-anturi on asennettu, korjaa tämä automaattisesti menoveden lämpötilaa, jotta haluttu sisälämpötila saavutetaan. Huonekertoimella määritetään kuinka monta astetta menoveden lämpötila täytyy nousta, jotta huonelämpötila nousee 1 C:lla. Menovesianturi Sisälämpötila-anturi Ulkolämpötila-anturi ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
17 SISÄLÄMPÖTILA YKSIKÖN ASENNUS JA KÄYTTÖ lisävaruste LAMBDA-ANTURI jäännöshappimittaus lisävaruste Ulkolämpötila Sähkövastus symboli Kattilaveden lämpötila Sisälämpötilan asetusarvo Sisälämpötila Kotelon avaus Lisävarusteena saatavalla säätöyksiköllä voidaan korvata kattilan mukana tuleva sisäanturi. Näytöllinen yksikkö asennetaan keskeiselle paikalle huoneeseen. Yksikkö sisältää lämpötilaanturin, jonka avulla lämmönsäätöautomatiikka hienosäätää menoveden lämpötilaa. Lisäksi yksikkö antaa informaatiota lämpötiloista ja kattilan toiminnasta (sähkövastus ja hälytys). Asennus Yksikkö asennetaan kytkentäkaavion mukaisesti, käyttäen suojattu parikierrettyä kaapelia (4x0.22 tai esim. puhelinkaapeli). Kytkentä tehdään suoraan kattilan ohjainkortille. Mikäli näyttöön ei tule mitään tai näytöllä lukee hälytys Com.Err, on kytkentä viallinen. Tarkasta liitokset ja mittaa tarvittaessa kaapelin kunto. HUOM! Kattilan mukana toimitettava sisäanturi on kytkettävä pois toiminnasta, jos sisäyksikkö on kytketty. Sisäyksikkö voidaan asentaa Ariterm Biomatic+ 20 alkaen sarjanumerosta. OK-painikkeella voidaan muuttaa haluttua sisälämpötilaa. Arvo muutetaan Plus- ja Miinus painikkeella. Painamalla OK-painiketta 7 s ajan, päästään Service-valikkoon, josta voidaan muuttaa seuraavia asetuksia: Taustavalon teho (Backlight) Sisälämpötila-anturin kalibrointi (Calib.Room): +-3 C Informaation näyttö näytön alalaidassa (Info) Käyttöpainikkeet Hälytysteksti ilmoittaa kattilassa olevasta toimintahäiriöstä. Ariterm Biomatic+ pellettikattilaan on saatavilla lisävarusteena Lambdaanturi, jonka avulla poltin on helppo säätää ja joka tarvittaessa itse säätää palamisilmapuhaltimen tehoa mikäli palaminen on huonoa. Jäännöshapen arvo näkyy näytöllä. Lambda-anturi on helppo liittää kattilaan, vaikka jälkikäteen. Paketti sisältää lambdaanturin, ohjainkortin, virtalähteen ja kytkentään tarvittavan johdotuksen liittimineen. Asennus 1. Irrota kattila savukanavassa oleva pultti ja asenna anturi kierrereikään. 2. Asenna ohjainkortti esim. kattilan kylkeen tai seinälle siten että anturille ja kattilan ohjainkortille menevät kaapelit riittävät. 3. Kytke anturin liitin ja mittausviestikaapeli kattilan takana olevaan liittimeen (Oxygen) 4. Kytke virtalähde. Lambda-anturi Ohjainyksikkö Mittausviestikaapeli kattilan ohjainkortille sis. liittimen. Virtalähde (230Vac/12 Vdc) Käyttö 1. Lambdan virtalähde tulee olla aina päällä, kun poltinta käytetään. Muuten anturi saattaa likaantua, jolloin anturin toiminta huononee. HUOM! anturi on kuuma, kun virta on kytkettynä. 2. Säädä palamisilmapuhaltimen teho siten, että jäännöshappi on 7-8 % välillä. Teho säädetään Teho-valikosta asetuksilla Max puhallin ja Keski puhallin. Arvot kannattaa pitää samoina. Palamisjakson tulisi olla vähintään noin 30 min, jotta palaminen palopäässä tasaantuu. 3. Aseta Lisävarusteet-valikosta Jäännöshappi asetus päälle. Tällöin automatiikka säätää palamisilmapuhaltimen tehoa, mikäli jäännöshappi tippuu liian alhaiseksi ja palaminen on huonoa. Tämä voi tapahtua jos palopää on likainen tai syöttöjännite tippuu. Mikäli jäännöshappi tippuu alle 4 %, antaa kattila viiveen jälkeen hälytyksen ja poltin pysähtyy. Jos Jäännöshappi asetus on pois päältä, näkyy näytöllä jäännöshapen arvo, mutta hälytystä tai säätöä ei tapahdu. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
20 TAKUU JA KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN YLEISIMMÄT VARAOSAT Takuu Ariterm Oy myöntää kattilalle kahden vuoden takuun asennuspäivästä lukien. Takuu koskee kattilassa mahdollisesti ilmeneviä työ- ja raaka-ainevirheitä.valmistaja ei ole takuuvastuussa, mikäli vika on aiheutunut asennusvirheestä, kattilan ulkopuolisista vuodoista, virheellisestä käytöstä, jäätymisestä, ylilämmöstä tai ylipaineesta. Mikäli korjaukseen on ryhdytty ilman valmistajan lupaa tai takuukorttia ei ole palautettu tehtaalle, takuu ei ole voimassa. Tehdas ei ole vastuussa kattilan aiheuttamista mahdollisista välillisistä vahingoista ja kuluista. Ariterm Oy pidättää oikeuden itsellään päättää tavasta, jolla takuukorjaus suoritetaan. Takuuajan ulkopuolelle jäävistä vaurioista Ariterm Oy ei ole vastuullinen, mutta niistä voidaan sopia tapauskohtaisesti. Käytöstä poistaminen Loppuun käytetty kattila soveltuu romunkeräykseen, muovikuoret ovat kaatopaikkajätettä. Tuotenro Kuvaus 1163 Ylilämpösuoja EGO Tiiviste 2x183x200, poltin 5660 Grundfos UPS kiertovesipumppu Kattilan lämpötila-anturi Savukaasun lämpötila-anturi BeQuem 20 sisäkoppa Näyttökortti BM+/BQ ESBE ARA661 shunttimoottori Nuohousmoottori SPG TS Ohjainkortti Biomatic Ulkolämpötila-anturi Sisälämpötila-anturi Menovesianturi 1136 Ketjupyörä Z= Napaketjupyörä Z= Napaketjupyörä Z= Ketju 75 lenkkiä + jatke 1139 Ketjulukko Syöttömoottori SPG S8I15GXCE/S8KA180M Palopään sisävalu Palopään ulkovalu Sulkusyötin Poltinruuvi Puhallin SUO Sytytysvastus 450W Tasovahdit (sis. lähetin ja vastaanotin) Optinen liekinvahti ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32