Source: http://docplayer.it/2795778-Guida-operativa-per-la-sicurezza-degli-impianti.html
Timestamp: 2016-10-24 14:43:50+00:00
Document Index: 16570155

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2']

⭐GUIDA OPERATIVA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Download "GUIDA OPERATIVA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI"
1 CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA AMBIENTALE GUIDA OPERATIVA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI N. 3 LOCALI CONTENENTI BAGNI O DOCCE Roma, 27 gennaio 20102 3 GUIDA OPERATIVA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI N. 3 LOCALI CONTENENTI BAGNI O DOCCE4 Guida operativa per la sicurezza degli impianti Impianti elettrici n. 3 Locali contenenti bagni o docce Il documento è stato redatto da: ITACA - Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale Gruppo di Lavoro Sicurezza e Appalti Coordinatore: Ing. Marco Masi - Regione Toscana La stesura della presente guida è stata elaborata dal SGdL 6 Sicurezza Impianti Itaca, coordinato dal Dott. Alberto Lauretta (Regione Toscana) e Dott. Fabiano Crovetti (Assistal) e composto da: Ing. Giancarlo Teresi (Regione Sicilia), Ing. Pietro Ernesto De Felice (Consiglio Nazionale Ingegneri), Per. Ind. Giulio Pellegrini (Consiglio Nazionale Periti Industriali), Ing. Daniela Scaccia (Anaepa/Confartigianato), Dott. Guido Pesaro (Cna), Arch. Antonino Trupiano (Itaca) Alcune figure e parti del testo sono tratti da: La rivista L impianto elettrico5 Guida operativa per la sicurezza degli impianti 1 INDICE 1 Generalità 3 2 Aspetti di sicurezza e classificazione delle zone 3 3 Collegamenti equipotenziali 6 4 Sistemi elettrici di riscaldamento a pavimento 66 7 Guida operativa per la sicurezza degli impianti 3 1 Generalità I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato. E noto infatti che l intensità della corrente che attraversa il corpo umano non dipende solo dalla tensione di contatto ma anche, in modo inversamente proporzionale, dalla resistenza del corpo stesso e quest ultima diminuisce sensibilmente all aumentare della presenza di umidità. Nei locali contenenti bagni o docce è opportuno prevedere l adozione di precauzioni particolari, aventi principalmente lo scopo di evitare condizioni pericolose per le persone. Gli impianti elettrici in questi locali devono, pertanto, essere eseguiti con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli ambienti ordinari, quindi è necessario un maggiore impegno nel comprendere ed applicare le prescrizioni normative. La Norma CEI 64-8/7 alla sezione 701, tratta le prescrizioni particolari alle quali devono soddisfare gli impianti elettrici realizzati nei locali contenenti bagni o docce. 2 Aspetti di sicurezza e classificazione delle zone La progettazione e l installazione degli impianti elettrici nei locali contenenti bagni e docce devono rispondere, oltre che alle prescrizioni generali di sicurezza della Norma CEI 64-8, anche a particolari requisiti di sicurezza atti a mitigare il maggior rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico di questi ambienti. In sostanza quanto più ci si avvicina alla vasca da bagno o alla doccia tanto più le condizioni di pericolo sono gravose; infatti: la resistenza della pelle, con una considerevole parte del corpo umano immersa in acqua, può considerarsi praticamente nulla sicché anche basse tensioni di contatto possono risultare letali; il contatto mano-corpo semi immersi risulta molto pericoloso e, conseguentemente, è necessario limitare al minimo la possibilità di contatto con parti in tensione nelle zone accessibili dalla vasca e dal piatto doccia; nella zona circostante il pavimento è spesso bagnato o comunque umido; per questo, e in considerazione del fatto che la persona è spesso priva di vestiario e di calzature le condizioni ambientali risultano alquanto pericolose. Per tutte queste ragioni la Norma CEI 64-8 suddivide i locali contenenti bagni o docce in zone (figure 2.1 e 2.2), caratterizzate da un pericolo decrescente man mano che ci si allontana dal bordo della vasca da bagno e/o della doccia:8 4 Guida operativa per la sicurezza degli impianti la zona 0 è individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia. Per le docce senza piatto, l altezza della zona 0 è di 10 cm e la sua superficie ha la stessa estensione orizzontale della zona 1. Data la presenza di acqua in condizioni ordinarie di esercizio, questa zona deve essere considerata ovviamente la più pericolosa. la zona 1 è individuata dal volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a un altezza di 2,25 m, nel caso in cui il fondo della vasca o della doccia sia a più di 15 cm sopra il pavimento, la quota di 2,25 m verrà misurata a partire dal fondo e non dal pavimento. Per le docce senza piatto la zona 1 si estende in verticale per 1,20 m dal punto centrale del soffione posto a parete o a soffitto. La zona 1 non include la zona 0, e lo spazio sotto la vasca da bagno o la doccia è considerato zona 1. la zona 2 comprende il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia esteso fino a 0,6 m in orizzontale e fino a 2,25 m in verticale con la distanza verticale misurata dal pavimento. Per le docce senza piatto non esiste una zona 2 ma una zona 1 aumentata a 1,20 m come indicato al punto precedente. la zona 3 si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 2,40 m. Le zone non si estendono all esterno del locale attraverso le aperture munite di serramenti: ciò vuol dire che l interruttore posto fuori dalla porta del bagno è ammissibile, anche se dista a meno di 0,60 m dal bordo della vasca e/o del piatto doccia. Gli ostacoli posti all interno delle zone deformano l estensione della zona secondo la regola del filo teso, ovvero la dimensione della zona viene misurata lungo la linea di minimo percorso che evita l ostacolo, che può essere normalmente la parete su cui si attesta la vasca o il piatto doccia, interrotta da un apertura o il box doccia attestato alla parete. Tutti i componenti dell impianto elettrico installati in ciascuna zona devono possedere precisi requisiti in termini di grado di protezione (idoneità alle condizioni ambientali) e protezione dai contatti indiretti secondo quanto riportato nella tabella 2.1.9 Guida operativa per la sicurezza degli impianti 5 Figura La definizione delle zone nel locale bagno Figura La definizione delle zone nel locale doccia10 6 Guida operativa per la sicurezza degli impianti 3 Collegamenti equipotenziali Nei locali contenenti bagni o docce, occorre effettuare i collegamenti equipotenziali supplementari fra tutte le masse estranee accessibili delle zone 0,1, 2 e 3 e il conduttore di protezione. I conduttori equipotenziali devono avere sezione pari a 2,5 mm 2 oppure 4 mm 2 a seconda che vengono posati all interno di tubi protettivi o direttamente sotto l intonaco o il pavimento, pratica questa però sconsigliata. I collegamenti equipotenziali supplementari riguardano le tubazioni metalliche dell acqua, del gas, del riscaldamento e vengono realizzati con collari di materiale tale da evitare fenomeni corrosivi, che vengono collegati al conduttore di protezione nella cassetta di distribuzione più vicina. La vasca da bagno o il piatto doccia, in genere, non sono in contatto con i ferri del cemento armato per cui non sono classificabili come masse estranee, e quindi non necessitano dei collegamenti al nodo equipotenziale. I collegamenti equipotenziali supplementari non sono richiesti in assenza della vasca da bagno e della doccia, in quanto sono considerati come locali servizi igienici. 4 Sistemi elettrici di riscaldamento a pavimento Gli elementi riscaldanti annegati nel pavimento e previsti per riscaldare il locale, purché siano ricoperti da una griglia metallica o da uno schermo metallico messi a terra e collegati al collegamento equipotenziale supplementare, come sopra descritto, sono ammessi nelle zone 1, 2 e 3. La guaina metallica, l involucro metallico o la griglia metallica a maglie sottili devono essere connessi al conduttore di protezione del circuito di alimentazione. La conformità a quest ultima prescrizione non è obbligatoria se è utilizzata per il sistema di riscaldamento elettrico a pavimento la protezione mediante SELV. Per il sistema di riscaldamento elettrico a pavimento non è ammessa la protezione mediante separazione elettrica.11 Guida operativa per la sicurezza degli impianti 7 Tabella Installazione e caratteristiche dei componenti degli impianti elettrici nei locali con bagno o doccia ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 Grado di protezione minimo contro la penetrazione di liquidi Dispositivi di comando, protezione, ecc. Apparecchi utilizzatori IPX7 Non ammessi Ammessi purché contemporaneamente: siano adatti all uso in quella zona secondo le relative norme e siano montati in accordo con le istruzioni del costruttore; siano fissati e connessi in modo permanente; siano protetti mediante circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V in c.a. e a 30 V in c.c. IPX4 (IPX5 nei locali pubblici nei quali sia prevista per la pulizia l uso di getti d acqua) Vietati con l eccezione di interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V in c.a. o a 30 V in c.c. con sorgente di sicurezza installata fuori dalle zone 0, 1, 2 Sono ammessi solo scaldacqua elettrici e apparecchi di illuminazione purché protetti da SELV con tensione non superiore a 25 V c.a. od a 60 V c.c. IPX4 (IPX5 nei locali pubblici nei quali sia prevista per la pulizia l uso di getti d acqua) Vietati con l eccezione di interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V in c.a. o a 30 V in c.c. con sorgente di sicurezza installata fuori dalle zone 0, 1, 2 Sono ammessi scaldacqua elettrici, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, unità per vasche idromassaggi di classe I e II protetti con interruttori differenziali con I dn 30 ma IPX1 (IPX5 nei locali pubblici nei quali sia prevista per la pulizia l uso di getti d acqua) Ammessi purché la protezione è ottenuta mediante: separazione elettrica individualmente, SELV; o con interruttore differenziale I dn 30 ma Non persiste alcuna limitazione e valgono le regole generali di installazione Prese a spina Non ammesse Non ammesse Ammesse solo prese per rasoi elettrici con proprio trasformatore di isolamento di classe II incorporato Ammesse purché protette con interruttori differenziali da I dn 30 ma Cassette di derivazione Conduttore metalliche (eccetto quelle incassate a profondità maggiore di 5 cm) Non ammesse Non ammesse Non ammesse Limitate a quelle che alimentano apparecchi posti nelle zone 0, 1 e 2 Non persiste alcuna limitazione e valgono le regole generali di installazione Non persiste alcuna limitazione e valgono le regole generali di installazione Documenti analoghi
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE Servizi Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Ufficio Operativo dd. 29/09/2011 L impianto elettrico Dettagli Protezione dai contatti diretti. Sistemi a bassissima tensione
Elettrotecnica, Impianti e Rischio Elettrico A.A. 2013-2014 Università dell Insubria - Varese Protezione dai contatti diretti. Sistemi a bassissima tensione dott. ing. Lucia FROSINI Dipartimento di Ingegneria Dettagli Introduzione. 2.1.1 Obblighi di legge generali
2.1 SICUREZZA ELETTRICA Introduzione In questo capitolo sono illustrati gli obblighi di legge e le principali caratteristiche legate agli impianti elettrici dei locali che ospitano le lavorazioni oggetto Dettagli CAPITOLO X PERICOLOSITA DELLA CORRENTE ELETTRICA E PROTEZIONE DELLE PERSONE CONTRO IL RISCHIO ELETTRICO
CAPITOLO X PERICOLOSITA DELLA CORRENTE ELETTRICA E PROTEZIONE DELLE PERSONE CONTRO IL RISCHIO ELETTRICO 1. Elementi di elettrofisiologia I fenomeni elettrici inerenti il corpo umano e l analisi degli effetti Dettagli PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI
PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI Appunti a cura dell Ing. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A. 2005/2006 Facoltà d Ingegneria dell Università Dettagli lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti;
1 GENERALITÀ Il cantiere è considerato uno dei luoghi più pericolosi, in quanto è soggetto a continue movimentazioni e variazioni ed inoltre è presente qualunque tipo di personale, anche quello non addestrato. Dettagli RELAZIONE SUL CALCOLO ESEGUITO
Pag. 1 Pag. Sommario Descrizione sommaria dell impianto al fine della sua identificazione... 4 Distribuzione topografica impianto elettrico... 4 Dati di progetto... 5 Descrizione e destinazione d uso degli Dettagli Nuova Norma CEI 64-8 7 a Edizione 2012 Impianti elettrici utilizzatori in BT
Nuova Norma CEI 64-8 7 a Edizione 2012 Impianti elettrici utilizzatori in BT 1 Nuova Norma CEI 64-8 - 7 a Edizione 2012 La nuova edizione (settima) della norma CEI 64-8 contiene piccoli aggiustamenti ed Dettagli Sicurezza nella progettazione e nella realizzazione degli impianti elettrici. Gulisano Antonino
Sicurezza nella progettazione e nella realizzazione degli impianti elettrici Infortuni Ogni giorno si verificano quasi quattro (4) infortuni mortali sul lavoro. Di questi uno (1) avviene per cause elettriche. Dettagli COMUNE DI ROMA SOVRAINTENDENZA BB. CC.
Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti. La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere le misure intese a proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti Dettagli SOCIETA' AGRICOLA TREZZA UTC LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA- DIREZIONE DIDATTICA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE
SOCIETA' AGRICOLA TREZZA UTC LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA- DIREZIONE DIDATTICA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI SOMMARIO PREMESSA... 3 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO... Dettagli Monofase GMI. Trifase GTI
Il edile per quanto attiene alle installazioni elettriche costituisce un luogo ad alto rischio, poiché generalmente non risulta sufficientemente protetto da intemperie o da altri fattori possibili di danneggiamento. Dettagli IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Relazione Tecnica Specialistica. R ie
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Relazione Tecnica Specialistica R ie Luglio 2012 I N D I C E I N D I C E...1 1 - Premessa...2 2 - Principali norme di riferimento...4 3 - Tipo di forniture e tipo di sistema Dettagli Dossier tecnico n 7. Involucri e gradi di protezione
Dossier tecnico n 7 Involucri e gradi di protezione Involucri e gradi di protezione Dossier tecnico n 7 Redatto a cura del Attività Bassa Tensione La protezione delle persone contro i contatti diretti Dettagli IMPIANTI ELETTRICI PRESCRIZIONI TECNICHE
IMPIANTI ELETTRICI PRESCRIZIONI TECNICHE 1 Premessa Con la presente relazione vengono individuati gli interventi relativi agli impianti elettrici, ausiliari e speciali, inerenti ai lavori di Ristrutturazione Dettagli Quaderni di applicazione tecnica N.11 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2
Quaderni di applicazione tecnica N.11 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI Dettagli IL RISCHIO ELETTRICO
IL RISCHIO ELETTRICO Generalità L energia elettrica è presente nelle industrie, nei posti di lavoro, nelle nostre case con le più svariate applicazioni e per merito delle sue eccezionali caratteristiche Dettagli a cura della S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Sede di Pinerolo -
a cura della S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Sede di Pinerolo - PICCOLA GUIDA ALLA SICUREZZA ELETTRICA NELLE AZIENDE AGRICOLE Edizione gennaio 2012 Una piccola premessa Dettagli RISCHIO ELETTRICO CARATTERISTICHE GENERALI DELL IMPIANTO ELETTRICO
PRINCIPALI RIF.TI LEGISLATIVI RISCHIO ELETTRICO DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Legge 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, Dettagli REGIONE CALABRIA POR FESR 2007-2013 PISR LINEA 5.2.1.1 Completamenti dei Beni Culturali della Calabria
RELAZIONE TECNICA Progettazione definitiva impianti elettrici e speciali museo polsi Indice: 1 - PREMESSA 2 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 4 - CONFORMITA DEI PRODOTTI INSTALLATI Dettagli TRASMISSIONE DISTRIBUZIONE UTILIZZAZIONE DESIGNAZIONE DEI CAVI ELETTRICI CAVO MULTIPOLARE CON GUAINA
DESIGNAZIONE DEI CAVI ELETTRICI CAVO MULTIPOLARE CON GUAINA A CONDUTTORE B ISOLANTE C RIEMPITIVO D GUAINA E SIGLA (immagine da catalogo general cavi) 1 DESIGNAZIONE DEI CAVI ELETTRICI 2 DESIGNAZIONE DEI Dettagli IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Facoltà di Architettura Corso di Fisica Tecnica Ambientale Prof. F. Sciurpi - Prof. S. Secchi A.A. A 2011-20122012 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI Per. Ind. Luca Baglioni Dott. Dettagli ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI PLESSO SCOLASTICO A.FRANK LIZZANO (TA)
PREMESSA La Scuola elementare A. Frank sita nel comune di Lizzano (TA) è stato realizzata nel 1974. L'edificio costituisce un corpo indipendente, posto in un lotto di terreno, delimitato dalle vie Adige, Dettagli GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO
GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO La presente guida mette in risalto solo alcuni punti salienti estrapolati dalla specifica norma UNI 9795 con l Dettagli RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PREMESSA La Presente relazione tecnica di progetto definitivo intende illustrare la metodologia seguita nella progettazione e descrivere le principali caratteristiche Dettagli SEMINARIO TECNICO. Sistemi fissi di rivelazione automatica. La nuova normativa UNI9795. Il suo presente e futuro e TS EN54-14. Ing. Sergio Sanfratello
SEMINARIO TECNICO Sistemi fissi di rivelazione automatica. La nuova normativa UNI9795. Il suo presente e futuro e TS EN54-14 Ing. Sergio Sanfratello Aspetti Generali Scopo e campo di applicazione Riferimenti Dettagli Guida agli impianti ATEX. Normative, installazioni e soluzioni 20 13. I edizione
Guida agli impianti ATEX Normative, installazioni e soluzioni 20 13 I edizione Gewiss Group FRANCE Gewiss France - Les Ulis germany Gewiss Deutschland - Merenberg united kingdom Gewiss U.k. - Cambourne Dettagli Quaderni di applicazione tecnica N.11 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2