Source: http://docplayer.fi/7470204-Keskeytystilasto-2012.html
Timestamp: 2018-08-20 08:51:01+00:00
Document Index: 9802247

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "KESKEYTYSTILASTO 2012"
1 KESKEYTYSTILASTO 2012 (i)
2 ALKUSANAT Vuoden 2012 keskeytystilasto perustuu 71 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 96,7 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon on kerätty verkkoyhtiöiden yksityiskohtaisista keskeytysraporteista, eli tilasto ottaa tarkasti keskeytysten osa-alueet ja eri vaiheissa jakelun piiriin palautetut asiakkaat. Tilaston aineistona toimivat siis keskeytyksen kokeneiden asiakkaiden todelliset määrät ja energiat. Tilaston valmistelun yhteydessä lähetetään vastaajille palautteena Energiamarkkinaviraston(EMV) sähkön laadun tunnuslukuja vastaavat luvut. Keskeisin ero tämän tilaston ja EMV:n lukujen välillä syntyy siitä, että tämän tilaston tunnusluvut lasketaan käyttöpaikkatasolla kun EMV:n tunnusluvut lasketaan muuntopiiritasolla. Keskeytystilaston on laatinut Enease Oy. Energiateollisuus ry:n puolesta julkaisun laatimisesta on vastannut Kenneth Hänninen. LUKUOHJE Tilaston luvut on esitetty taulukoina ja erilaisina kuvaajina kuten piirakoina, trendiviivoina ja pylväskuvioina. Keskeytystunnuslukuja koskevissa taulukoissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kaikki kentät on laskettu vastaajien antamista tunnusluvuista. Seuraava taulukko esittää asiaa. Keskeytyslaji Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? Keskeytystietojen jakaminen verkkotyyppeihin "Maaseutu", "Taajama" ja "City" perustuu vikatapauksien yhteydessä annettuun johtolähdön kaapelointiasteeseen. Tämä tieto puuttui osalta vastaajista, jolloin keskeytykset tilastoidaan verkon keskimääräisen kaapelointiasteen mukaan. Samoin osalta vastaajista puuttui eritellyt verkkotiedot. Näistä syistä "yhteensä"-sarakkeisiin ("Kaikki yhteensä" ja "Kaikki keskeytykset") on saattanut tulla joko tarkempia tai vähemmän tarkkoja vastauksia kuin muihin kenttiin, "yhteensä"-sarakkeiden summa ei vastaa yksittäisiä näkyviä lukuja. Kun yhtiöiden vastaukset tarkentuvat tulevissa tilastoissa, tällaisista epäjohdonmukaisuuksista päästään.?-merkki numeron yhteydessä tarkoittaa, että tieto perustuu alle viiteen vastaukseen. Tämä tilasto poikkeaa vuotta 2004 aikaisemmista tilastoista myös verkkotyyppien jaottelussa. Jakeluverkot on jaettu kaapelointiasteen perusteella kolmeen koko maan kattavaan verkkotyyppiin: maaseutuun, jossa kaapelointiaste on enintään 30 %, taajamaan, jossa kaapelointiaste on vähintään 30 %, mutta enintään 75 %, sekä cityyn, jossa kaapelointiaste on vähintään 75 %. Saman verkonhaltijan verkkoa voi olla kaikissa ryhmissä. Tämä ei vastaa aikaisempien tilastojen verkkotyyppien jakoa, joten vertailua aikaisempaan ei voi tehdä muutoin kuin kaikkien verkkotyyppien yhteisistä luvuista. Keskeytystilastosta tuotetaan tilauksesta eri verkonosille, yksittäisille yhtiöille tai yhtiöryhmille samanmuotoisia raportteja ja vertailuraportteja. Julkaisija Energiateollisuus ry ET, Helsinki (Versio: :03:08.924) (ii)
4 1. PERUSTIEDOT TILASTON SÄHKÖVERKOISTA JA SÄHKÖVERKKOYHTIÖISTÄ 1.1 Keskijänniteverkon tiedot, 1-45 kv Kaikkien verkonhaltijoiden verkot on jaettu johtolähdöittäin kaapelointiasteen mukaan Maaseutu-, Taajama- ja City-verkkoihin. Saman verkonhaltijan verkkoja voi olla kaikissa ryhmissä Keskijänniteverkon johtopituudet (jaoteltuna johtolähtöjen kaapelointiasteen mukaan) 1-45 kv verkko Johtopituus yhteensä km* Avojohto PAS Ilmakaapelit Kaapelit )* josta PJK ja /tai AJK suojattua Avojohdoista metsässä (%) Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä 0-30% 30-75% % Keskijänniteverkon maadoitustavat 1-45 kv verkko Johtopituus yhteensä km* Avojohto PAS Ilmakaapelit Kaapelit )* josta PJK ja /tai AJK suojattua Maasta erotettu Osittain sammutettu Sammutettu Keskijänniteverkon käyttöpaikka- ja energiatiedot 1-45 kv verkko Käyttöpaikat/kpl Energiat/MWh Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä 0-30% 30-75% % Muut keskijänniteverkon tiedot Komponentti kpl Jakelumuuntopiirit Syöttävät sähköasemat Johtolähdöt Pienjänniteverkon johtopituudet 400 V verkko Johtopituus yhteensä km Avojohto Ilmakaapeli Maakaapeli km Keskijännitejohtopituudet koko Suomessa Johtoverkko 1-70 kv Yhteensä *) Avojohto Ilmakaapeli Maakaapeli Vesistökaap. Yhteensä *) Lähde: Energiamarkkinavirasto ennakkotieto 1
5 1.4 Kyselyyn vastanneet verkonhaltijat Alajärven Sähkö Oy Asikkalan Voima Oy Elenia Verkko Oy E.ON Kainuun Sähköverkko Oy ESE-Verkko Oy Etelä-Suomen Energia Oy Fortum Espoo Distribution Oy Fortum Sähkönsiirto Oy Haminan Energia Oy Helen Sähköverkko Oy Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Hiirikosken Energia Oy Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Jakobstads Energiverk JE-Siirto Oy Joroisten Energialaitos Jylhän Sähköosuuskunta Järvi-Suomen Energia Oy Kemin Energia Oy Keminmaan Energia Oy KENET Oy Keravan Energia Oy Keuruun Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy Koillis-Satakunnan Sähkö Oy Kokemäen Sähkö Oy Kronoby Elverk KSS Verkko Oy Kuopion Energia Kuoreveden Sähkö Oy Kymenlaakson Sähköverkko Oy Lammaisten Energia Oy Lappeenrannan Energiaverkot Oy LE Sähköverkko Oy Leppäkosken Sähkö Oy Muonion Sähköosuuskunta Mäntsälän Sähkö Oy Naantalin Energia Oy Nurmijärven Sähkö Oy Nykarleby Kraftverk Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Outokummun Energia Oy Paneliakosken Voima Oy Parikkalan Valo Oy Pellon Sähkö Oy PKS Sähkönsiirto Oy Pori Energia Sähköverkot Oy Porvoon Sähköverkko Oy Rantakairan Sähkö Oy Rauman Energia Oy Rovakaira Oy Rovaniemen Verkko Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Savon Voima Verkko Oy Seiverkot Oy Tampereen Sähköverkko Oy Tornion Energia Oy Tornionlaakson Sähkö Oy Tunturiverkko Oy Turku Energia Sähköverkot Oy Vaasan Sähköverkko Oy Vakka-Suomen Voima Oy Valkeakosken Energia Oy Vantaan Aviaenergia Oy Vantaan Energia Sähköverkot Oy Vatajankosken Sähkö Oy Verkko Korpela Oy Vetelin Sähkölaitos Oy Vimpelin Voima Oy Ääneseudun Energia Oy 2
6 2. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT Tarkemmat luvut liitteessä KÄYTTÖPAIKKOJEN (ASIAKKAIDEN) MÄÄRILLÄ PAINOTETUT TUNNUSLUVUT Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskimääräinen keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (kph/kp) SAIDI (keskeytysten käyttöpaikkatunnit jaettuna ko verkon kaikilla käyttöpaikkamäärillä) Keskeytysajan aiheuttajat (jälleenkytkennät ei mukana) tuntia Maaseutu Taajama City Yhteensä Tekniset syyt Luonnon ilmiöt 8% Keskeytysajan aiheuttajat (kaikki verkot, jälleenkytkennät ei mukana) 15% 4% 1% 2% 3% 11% Tuuli ja myrsky 25% Lumi- ja jääkuorma 31% Ukkonen 4% Muu sää 1% Eläimet 2% Rakenne- ja käyttövirhe 8% Tuntematon 15% Ulkopuoliset 3% Suunnitellut 11% 31% 25% Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä
7 2.1.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Keskeytysten keskimääräinen lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpk/kp) SAIFI (keskeytysten käyttöpaikkamäärät jaettuna ko verkon käyttöpaikkamäärillä) Keskeytysmäärän aiheuttajat (jälleenkytkennät ei mukana) kpl Maaseutu Taajama City Yhteensä Tekniset syyt Luonnon ilmiöt Keskeytysmäärien osuudet aiheuttajittain (jälleenkytkennät ei mukana) 20% 11% 5% 1% 7% 3% 7% Tuuli ja myrsky 22% Lumi- ja jääkuorma 24% Ukkonen 7% Muu sää 1% Eläimet 3% Rakenne- ja käyttövirhe 11% Tuntematon 20% Ulkopuoliset 5% Suunnitellut 7% 22% 24% 17% 28% Keskeytysmäärän jakauma PJK:n selvittämät viat 56% AJK:n selvittämät viat 17% Pitkät keskeytykset 28% 55% Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t PJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä
8 2.1.3 Asiakkaan keskeytysten keskipituus Asiakkaan keskeytysten keskipituus h (kph/kpk) Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä Keskeytyksiä kokonaisjohtopituutta kohti (vikojen ja suunniteltujen keskeytysten kpl-määrä / 100km) Keskeytykseen johtaneiden vikojen aiheuttajat 3% 33% 20% 8% 15% Tuuli ja myrsky 15% Lumi- ja jääkuorma 15% Ukkonen 3% Muu sää 1% Eläimet 2% Rakenne- ja käyttövirhe 8% Tuntematon 20% Ulkopuoliset 3% Suunnitellut 33% 2% 1% 3% 15% Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t PJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä
15 6. KESKEYTYSTEN JAKAUTUMINEN VERKON ERI OSIIN SEKÄ KESKEYTYSTEN SYYT Liitteessä 3 on esitetty muuntopiiriluvuista lasketut vuosivaihtelut. Seuraavassa on tarkasteltu ainoastaan verkonhaltijoiden oman verkon keskeytyksiä. Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. Tarkemmat luvut liitteessä Keskeytysten aiheuttajat verkon eri osissa Erityyppiset verkot Keskeytysten aiheuttajat erityyppisissä verkoissa, vikataajuus kpl/100km 9% 8% Avojohto 46% 37% 9% 16% PAS 50% 25% Ilmakaapeli 32% 18% 7% 43% Maakaapeli 44% 2% 31% 23% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset VIKA Tekniset syyt yhteensä Oman verkon vikakeskeytykset Oman verkon suunnitellut keskeytykset YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli ? Muut verkon osat Keskeytysten aiheuttajat muissa verkon osissa, vikataajuus VIKA Tekniset syyt yhteensä Oman verkon vikakeskeytykset Oman verkon suunnitellut keskeytykset YHTEENSÄ Sähköasema kpl/asema Muuntamo kpl/100mp Sähköasema Muuntamo 47% 47% 15% 27% 11% 8% 22% 23% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset 12
16 6.2 Asiakkaan keskeytykset Asiakkaan keskeytysaika Asiakkaan keskeytysajan h/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kph/kp) VIKA Tekniset syyt yhteensä Oman verkon vikakesk. Oman verkon suunn. kesk. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko as.verkko ? 0.00? ? ? ? ? Keskeytysajan jakauma vian sijainnin perusteella 1% 0% 1% 3% 90% 5% 0% Avojohto 90% PAS 1% Ilmakaapeli 0% Maakaapeli 1% Sähköasema 3% Muuntamo 5% Pj-verkko 0% Asiakasverkko 0% Eri verkon osien keskeytyksien aiheuttajat keskeytysajan suhteen Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli 5% 6% 13% 17% 16% 17% 50% 0% 33% 17% 0% 76% 50% 25% 25% 50% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset Sähköasema Muuntamo Pj-verkko Asiakasverkko 30% 30% 20% 20% 32% 6% 31% 31% 0% 0% 13
17 6.2.2 Asiakkaan keskeytysmäärä Asiakkaan keskeytysmäärän kpl/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kpk/kp) VIKA Tekniset syyt yhteensä Oman verkon vikakesk. Oman verkon suunn. kesk. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko as.verkko ? 0.00? ? ? ? ? Keskeytysmäärän jakauma vian sijainnin perusteella 1% 0% 1% 4% 89% 5% 0% Avojohto 88% PAS 1% Ilmakaapeli 0% Maakaapeli 1% Sähköasema 4% Muuntamo 5% Pj-verkko 0% Asiakasverkko 0% Eri verkon osien keskeytyksien aiheuttajat keskeytysmäärän suhteen Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli 73% 7% 14% 6% 25% 50% 13% 12% 50% 0% 50% 50% 12% 0% 38% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset Sähköasema Muuntamo Pj-verkko Asiakasverkko 31% 37% 19% 13% 33% 11% 17% 39% 0% 100% 0% 14
18 7. JÄLLEENKYTKENTÖJEN SELVITTÄMÄT VIAT 7.1 Pika- ja aikajälleenkytkentöjen selvittämät viat kaikista vikakeskeytyksistä PJK:n selvittämät viat AJK:n selvittämät viat Pitkät keskeytykset Maaseutu Taajama City 53% 39% 15% 19% 20% 12% 28% 41% 72% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Pitkät keskeytykset AJK:n selvittämät viat PJK:n selvittämät viat 30% 20% 10% 0% Maaseutu Taajama City 7.2 Jälleenkytkentöjen määrät asiakkaalla Jälleenkytkentöjen keskimääräiset määrät asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpk/kp) (jälleenkytkentöjen käyttöpaikkamäärät jaettuna ko verkon käyttöpaikkamäärillä) AJK:t PJK:t Maaseutu Taajama City Energialla painotetut jälleenkytkentöjen määrät Energialla painotetut jälleenkytkentöjen määrät asiakkaalla vuodessa kpl/a (E(mp)k/E(tot)) (keskeytyksien muuntopiirienergiat jaettuna ko verkon vuosienergialla) AJK:t PJK:t Maaseutu Taajama City Jälleenkytkentöjen määrät eri tavoin maadoitetuissa verkoissa kpl/100 km AJK:t PJK:t Maasta Osittain Sammutettu yhteensä erotettu sammutettu _
20 LIITE 1 KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 1. KÄYTTÖPAIKKOJEN (ASIAKKAIDEN) MÄÄRILLÄ PAINOTETUT LUVUT 1.1 Keskimääräinen keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (kph/kp) SAIDI Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? 0.01? ? 0.00? 0.01? 0.00? ? 0.01? ? 0.01? ? ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00?
21 1.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpk/kp) Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t PJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.06? ? 0.05? ? ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00?
22 1.3 Asiakkaan keskeytysten keskipituus h (kph/kpk) Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? _? _ ? 0.00? 5.08? 0.23? ? 0.27? ? 0.13? ? ? 0.18? ? 0.00? 0.00? 0.00?
23 1.4 Keskeytyksiä kokonaisjohtopituutta kohti kpl/100km Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t PJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? 0.12? ? 0.00? 0.28? 0.03? ? 0.27? ? 0.51? ? ? 0.41? ? 0.00? 0.00? 0.00?
24 2. ENERGIALLA PAINOTETUT LUVUT 2.1 Energialla painotettu keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (E(mp)h/E(tot)) Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? 0.00? ? 0.00? 0.02? 0.00? ? 0.01? ? 0.00? ? ? ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00?
25 2.2 Energialla painotettu keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (E(mp)k/E(tot)) Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t PJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? 0.00? ? 0.00? 0.03? 0.01? ? 0.04? ? 0.04? ? ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00?
26 LIITE 2 KESKEYTYSMÄÄRÄN AIKAJAKAUMA ASIAKKAALLA VUODESSA Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. 1. Maaseutujohtolähtöjen keskeytykset VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JV VIKAK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko VIKAKESK. YHT. Oman verk. työkesk. Syöttävän verk. työk. Asiakkaan verk. työk. SUUNN. KESK. YHT. KAIKKI KESKEYTYKSET 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? Taajamajohtolähtöjen keskeytykset VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JV VIKAK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko VIKAKESK. YHT. Oman verk. työkesk. Syöttävän verk. työk. Asiakkaan verk. työk. SUUNN. KESK. YHT. KAIKKI KESKEYTYKSET 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk ? 0.01? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.11? 0.06? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.10? 0.03? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.02? 0.02? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
27 3. Cityjohtolähtöjen keskeytykset VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JV VIKAK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko VIKAKESK. YHT. Oman verk. työkesk. Syöttävän verk. työk. Asiakkaan verk. työk. SUUNN. KESK. YHT. KAIKKI KESKEYTYKSET 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.06? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.01? 0.04? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
29 LIITE 4 KESKEYTYSTEN JAKAUTUMINEN VERKON ERI OSIIN SEKÄ KESKEYTYSTEN SYYT Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. 1. Keskeytysten aiheuttajat verkon eri osissa Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. 1.1 Keskeytysten aiheuttajat erityyppisissä verkoissa, vikataajuus kpl/100km VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Major OMAN JV VIKAK. YHT. OMAN JV SUUNN. YHT. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli ? ? 0.01? ? ? 0.06? ? 0.00? 0.01? ? ? ? ? ? 0.00? 0.00? 0.00? Keskeytysten aiheuttajat muissa verkon osissa, vikataajuus VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Major OMAN JV VIKAK. YHT. OMAN JV SUUNN. YHT. YHTEENSÄ Sähköasema kpl/asema Muuntamo kpl/100mp ? ? ? ? ? ? 0.10?
30 2. Asiakkaiden keskeytyksien jakautuminen vian tai suunnitellun keskeytyksen sijainnin sekä keskeytyssyyn suhteen 2.1 Asiakkaan keskeytysajan h/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kph/kp) VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Major OMAN JV VIKAK. YHT. OMAN JV SUUNN. YHT. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko ? ? 0.01? ? ? 0.01? 0.00? ? ? ? ? 0.00? 0.00? ? ? 0.00? 0.00? 0.01? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.02? 0.00? Asiakkaan keskeytysmäärän kpl/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kpk/kp) VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Major OMAN JV VIKAK. YHT. OMAN JV SUUNN. YHT. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko ? ? 0.01? ? ? 0.01? 0.00? ? ? ? ? 0.00? 0.00? ? ? 0.00? 0.00? 0.02? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.01? 0.00?