Source: http://docplayer.cz/10331127-Kanalizacni-rad-stokove-site-obce-castolovice.html
Timestamp: 2018-03-19 13:07:51+00:00
Document Index: 41254190

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'čl. 28', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 7', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274']

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Častolovice. - PDF
Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Častolovice."
1 KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE Častolovice.
3 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ : Obec Častolovice IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /2 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /2 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod v obci Častolovice do stokové sítě obce Častolovice zakončené čistírnou kých odpadních vod v obci Častolovice. Vlastník kanalizace :Sdružení obcí Obecní voda Častolovice Identifikační číslo: : Sídlo :Masarykova 10, Častolovice Provozovatel kanalizace :AQUA SERVIS, a.s. Rychnov n. Kn. Identifikační číslo (IČ) : Sídlo Zpracovatel provozního řádu :Štemberkova 1094, Rychnov n. Kn. :AQUA SERVIS, a.s.rychnov n. Kn. Datum zpracování :únor 2004 Záznamy o platnosti kanalizačního řádu : Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Kostelci n. Orl. č. j.... ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu Ministerstvo zemědělství ČR a Vodohospodářský podnik s. r. o. Plzeň 3
4 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) - vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb., b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen, e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem, f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.
5 2.2. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Častolovic tak, aby zejména : a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 3. POPIS ÚZEMÍ 3.1. CHARAKTER LOKALITY V obci Častolovice bylo podle posledních oficiálních statistických údajů v odkanalizovaném území 1613 obyvatel, z toho připojených na strokovou síť 1331 obyvatel. Většina obyvatel bydlí v přízemní a jednopatrové zástavbě, ve vyšší zástavbě ( panelová)na sídlišti Konopáč a sídlišti mezi ulicemi Havlíčkovou a Školskou. Domy jsou vesměs napojeny na veřejnou kanalizaci, kterou se odpadní vody odvádí na městskou čistírnu odpadních vod. Tato se nachází v dolní části města pod firmou Orsil. Zásobení pitnou vodou je realizováno z převážné části z veřejného skupinového vodovodu Obecní voda. V období roku 2003 představovalo množství pitné vody fakturované průměrně 203 m3/den. Ve stejném období pak představovalo množství odpadních vod fakturovaných 349 m3/den. Vyčištěné odpadní vody odtékají do řeky Divoké Orlice. Ve městě existuje poměrně rozsáhlá, rozmanitá hospodářská činnost ODPADNÍ VODY V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace : a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ), b) při výrobní činnosti průmyslová výroba, podniky, provozovny ( průmysl ), c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti ( městská vybavenost ), d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací), e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území). Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od
6 obyvatel napojených přímo na stokovou síť. Částečně jsou odpadní vody v určitém počtu případů odváděny i do septiků, nebo do bezodtokových akumulačních jímek (žump). Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy. Poznámka : Znečištění produkované od dojíždějících občanů je zahrnuto ve sféře průmyslu a městské vybavenosti. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti ( průmyslu ) - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu : - vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků), - vody technologické (z vlastního výrobního procesu). (na kanalizaci Častolovice se nevyskytují,saint-globain ORSIL s.r.o je na kanalizaci napojen pouze odpadními vodami ze sociálního zařízení.) Tyto odpadní vody neovlivňují významně kvalitu a množství odpadních vod ve stokové síti. Odpadní vody z městské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody z části splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností. Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry městské vybavenosti zahrnují zejména firmy : -Základní škola -Městský úřad -restaurace 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE Prakticky veškeré odpadní vody z výrobní činnosti, městské vybavenosti (služeb) a domácností jsou spolu se srážkovými vodami gravitačně odváděny jednotnou (veřejnou) stokovou sítí na čistírnu odpadních vod. Celková délka dopravních cest stokové sítě je 8,0 km. Páteří sítě je nově provedená kmenová stoka A o profilech 400 až 1000 mm, která vede od ČOV ke trati ČD a jde v jejím souběhu směrem k nádraží. Za nádražím směrem východním se lomí a podchází trať ČD. Dále vede ulicí Na Drahách a pak podchází st. silnici č. 11 a vede ulicí Husovou k potoku Konopáč a pak podél tohoto potoka. Do této stoky se napojují ostatní uliční stoky, budované dle potřeby a dle zamýšlené bytové zástavby, z nichž stavebně i profilem vyhovují stoky realizované v posledních letech. Jsou to stoky v prostoru sídliště Písník v prostoru sídliště Sever 1 a stoky v novém sídlišti hromadné výstavby mezi ulicemi Havlíčkovou a Školskou a rekonstruovanou stokou v ulici Masarykově.
7 Odlehčovací komory : Na kanalizaci se vyskytuje 3ks odlehčovacích komor. Odlehčení z oddělovače č. 1 umístěného přímo v areálu ČOV je zaústěno do řeky Divoké Orlice. Odlehčení z oddělovače č.2 umístěného u bývalého přejezdu dráhy ČD je zaústěno do náhona Alba. Odlehčovací komora OK-3 umístěná u mostu přes Bělou je odlehčena do řeky Bělé. Nejvýznamnější odlehčovací a zároveň vypínací komora OK-1 se nachází na kmenové stoce A v areálu ČOV. Projektová kapacita přívodní stoky A je 760,5 l/s, max. přítok do ČOV je 20,9 l/s. Vzhledem k tomu, že reálný bezdešťový přítok do ČOV představuje 6,78 l/s je ktitický ředící poměr na přepadu z oddělovací komory z OK-1 do Orlice 1:2,08. Další objekty. V jednom případě je stoka vedena pode dnem recipientu Alba, přechod však nemá charakter klasické shybky. K obsluze a kontrole stokového systému slouží zejména revizní - vstupní šachty HYDROLOGICKÉ ÚDAJE : Obec Častolovice se nachází v podhůří Orlických hor na soutoku Bělé a Divoké Orlice v území s nadmořskou výškou kolem 280m. Roční průměrný úhrn srážek činí 680mm. Průměrná intenzita patnáctiminutového přívalového deště s periodicitou 0,5 činí 155 l/s/ha. Průměrný odtokový součinitel je uvažován pro různé typy povrchů takto: travnatý povrch...0,05 zpevněné plochy lehce propustné...0,40 asfaltové a těžce prop. plochy...0,90 střechy...0,90 Množství odebírané a vypouštěné vody Celkový počet bydlících obyvatel v obci Častolovice v odkanalizovaném katastrálním území je v současnosti 1613 obyvatel. Počet obyvatel napojených na kanalizaci činí Pro lokalitu Obecní voda Častolovice činí spotřeba vody 102 l/osobu/den, na kanalizaci pro obec Častolovice je celkem 264 kanalizačních přípojek v celkové délce 9683m.Při současném celkovém množství kanalizací odváděných odpadních vod fakturovaných - tj. průměrně 350 m3 představuje specifická produkce na jednoho připojeného obyvatele 263 l/den. Další významné údaje Kanalizace Častolovice se vyznačuje poměrně značným objemem balastních
8 vod. Tyto se dostávají do kanalizace hlavně z důvodu netěsnosti potrubí. Tyto vody způsobují problémy při čištění odpadních vod. Zvyšují se náklady za čerpání odpadních vod a množství odpadních vod snižuje rovněž účinnost čistírny GRAFICKÁ PŘÍLOHA č. 1 Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci a významných zdrojů odpadních vod.
9 5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD Čistírna městských odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna typu Hydrokonzult MČ 2500 s biologickou jednotkou pracující na principu dlouhodobé aktivace se současnou stabilizací kalu bez primární sedimentace. Odpadní vody přitékají kmenovou stokou přes dešťový oddělovač do čerpací stanice, odkud jsou čerpány do česlicového žlabu. Gravitačně pak přitékají do vertikálního lapače písku a přes vypínací šachtu do dvou aktivačních nádrží stavebně sdružených se čtyřmi dosazovacími nádržemi a dvěma zásobními kalovými nádržemi. Aktivační nádrže jsou každá vybavena jednou turbinou BSK Gigant. Z dosazovacích nádrží odtéká vyčištěná voda přes měrný objekt do odlehčovací stoky a tou do recipientu Divoká Orlice. Zahuštěný kal se odčerpává z kalových nádrží na kalová pole nebo může být odvážen fekálním vozem. Vodoprávní povolení bylo vydáno : dne : č. j. : vydal: OÚ Rychnov n. Kn., referát živ. prostředí 5.1. KAPACITA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Základní projektové kapacitní parametry : Qd - průměrný přítok 586 m3/den to je 6,78l/s Qmax srážkový 20,9 l/s BSK5 na přítoku 152 mg/l NL na přítoku 260 mg/l BSK5 na odtoku 3,9mg/l čistící účinek dle BSK 5 97,5% počet připojených ekvivalentních obyvatel 1488 EO počet připojených obyvatel v odkanalizovaném území 1331 projektovaná kapacita 2x 1250 EO v současné době se využívá pouze jedna biologická jednotka
10 5.2. SOUČASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 1331 fyzických obyvatel. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 1488 ekvivalentních obyvatel. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK5 dosahuje 97,5%. Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány. Do čistírny odpadních vod přitéká zvýšené množství balastních vod. Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny v tabulce č. 2. Projektovaná kapacita čistírny je 2x1250 EO, v současné době se využívá pouze polovina čistírny - jedna bilologická jednotka ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Projektová kapacita přiváděcí stoky do odlehčovací komory OK 1 (před čistírnou odpadních vod) je 760,5 l/s. Projektová kapacita dešťového přítoku do čistírny odpadních vod je 20,9 l/s. Při extrémní srážkové události může z OK 1 do recipientu přepadat maximálně až 739 l/s ředěných odpadních vod. 6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Název recipientu : Divoká Orlice. Kategorie podle vyhlášky č. 470/2001 Sb. : Významný vodní tok Číslo hydrologického profilu : Identifikační číslo vypouštění odpadních vod : Q 355 : 1,92 m3/s Kvalita při Q 355 : BSK5 = 2,9 mg/l Správce toku :Povodí Labe s.p. Výust z ČOV : Říční km 44,775
12 8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č. 3 s výjimkou producentů odpadních vod uvedených v tabulkách č. 5, 6 a 7. Tabulka č. 3 Ukazatel Symbol Maximální koncentrační limit (mg/l) v 2 hodinovém (směsném) vzorku tenzidy aniontové PAL-A 10 AOX AOX 0,20 rtuť Hg 0,002 měď Cu 0,2 nikl Ni 0,05 chrom celkový Cr 0,1 olovo Pb 0,05 arsen As 0,01 zinek Zn 0,5 kadmium Cd 0,002 rozpuštěné anorg. soli RAS kyanidy celkové CN- 0,2 extrahovatelné látky EL 80 nepolární extrahovatelné látky NEL 20 reakce vody ph 6,0-9,0 teplota T 40 C biochemická spotřeba kyslíku BSK5 700 chemická spotřeba kyslíku CHSK(Cr) 1200 nerozpuštěné látky NL dusík amoniakální N-NH dusík celkový Ncelk. 120 fosfor celkový Pcelk. 30 PCB PCB 0,0003 Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 24 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. 2) Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec dále uvedených koncentračních a bilančních limitů (maxim) v tabulkách č. 5, 6 a 7. To platí pro určené odběratele (producenty odpadních vod, napojené na stokovou síť), uvedené v těchto tabulkách.
13 Tabulka č. 4 vymezuje základní zdroje znečištění a v tabulce 8 je kontrolní sestava pro průmysl a městskou vybavenost. Stanovená koncentrační maxima v tabulkách jsou určena z 2 hodinových směsných vzorků, průměry vycházejí z bilance znečištění. 3) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. 9. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Průmysl a městská vybavenost objemová produkce odpadních vod průtok bude zjišťován u vybraných odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních bude stanovován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. Objemový přítok z čistírny odpadních vod bude zjišťován z přímého měření, z údajů vstupního měřidla průtoků, umístěného v technologické lince v profilu na odtoku z dosazovacích nádrží. Objem (průtok) balastních + srážkových vod bude vypočten z rozdílu: voda čištěná voda odkanalizovaná fakturovaná. Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného.
14 10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na dispečink Vodohospodářské společnosti AQUA SERVIS, a.s. Rychnov n. Kn. tel. : pohot fax : Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 11. KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4 a 26 vyhlášky 428/2001 Sb VÝČET A INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH (k datu schválení kanalizačního řádu) Průmysl : SAINT-Globen- Orslil s.r.o. - pouze odpadní vody ze soc. zařízení a jídelny Městská vybavenost : Nejsou sledovaní žádní producenti ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD
15 ODBĚRATELEM (tj. producentem odpadních vod) Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních místech (viz grafická příloha č. 2) odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti dle rozhodnutí a rozsahu ukazatelů rovněž dle rozhodnutí. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace KONTROLNÍ VZORKY Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 11.1.), sledovanými odběrateli. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků. Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku. Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin : A. Odběratelé pravidelně sledovaní B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4 x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace. Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do skupiny pravidelně sledovaných odběratelů A zařazují : SAINT-GLOBEN ORSIL s.r.o Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky : Podmínky : 1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.
16 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j / k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování GRAFICKÁ PŘÍLOHA č. 2 Grafická příloha č. 2 obsahuje údaje o poloze sledovaných producentů a o poloze míst kontroly odpadních vod (uvádí se pro všechny sledované producenty odpadních vod).
17 11.4. PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) 12. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.
22 Ukazatel znečištění Označení normy Název normy Měsíc a rok vydání CHSK Cr TNV Jakost vod Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr ) RAS ČSN čl. 5 Jakost vod Stanovení rozpuštěných látek čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po žíhání NL ČSN EN 872 ( ) Jakost vod Stanovení nerozpuštěných látek Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken P c ČSN EN 1189 ( ) čl. 6 a 7 Jakost vod Stanovení fosforu Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou TNV Jakost vod Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách) ČSN EN ISO ( ) Jakost vod Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) 22
23 + N-NH 4 ČSN ISO 5664 ( ) ČSN ISO ( ) ČSN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) ČSN ISO 6778 ( ) N anorg (N-NH 4+ )+(N-NO 2- )+(N-NO 3- ) - N-NO 2 ČSN EN ( ) ČSN EN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) - N-NO 3 ČSN ISO ( ) ČSN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) Jakost vod Stanovení amonných iontů Odměrná metoda po destilaci Jakost vod Stanovení amonných iontů Část 1.: Manuální spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení amonných iontů Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí Jakost vod Stanovení amonných iontů potenciometrická metoda Jakost vod Stanovení dusitanů Molekulárně absorpční spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí Jakost vod stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách Jakost vod Stanovení dusičnanů Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 fluorfenolem Jakost vod Stanovení dusičnanů Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou Jakost vod Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí Jakost vod stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách 23
24 AOX ČSN EN 1485 ( ) Jakost vod Stanovení adsorbovatelných organicky Hg ČSN EN 1483 ( ) TNV ČSN EN ( ) Cd ČSN EN ISO 5961 ( ) ČSN EN ISO ( ) vázaných halogenů (AOX) Jakost vod Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií Jakost vod Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)
KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU OBCE JABLONNÉ NAD ORLICÍ
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU OBCE JABLONNÉ NAD ORLICÍ (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
Kanalizační řád stokové sítě města Březnice
Kanalizační řád stokové sítě města Březnice Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV (zpracovaný podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004 OBSAH
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUČAPY
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUČAPY (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) červenec / 2006 OBSAH 1.