Source: https://www.weka.at/brandschutz/Vorschriften/Fluessiggas-Tankstellen-Verordnung-2010/5.-Abschnitt/23.-Blitzschutz-und-Brandbekaempfung
Timestamp: 2020-04-08 09:07:01
Document Index: 160951688

Matched Legal Cases: ['§ 23', '§ 15', '§ 26', '§ 23', '§ 23', '§ 1', '§ 35']

§ 23. FGTV 2010 - Brandschutz online
HomeVorschriftenFlüssiggas-Tankstellen-Verordnung 2010 (FGTV 2010)5. Abschnitt § 15. - § 26.§ 23. Blitzschutz und Brandbekämpfung
Dokument-ID: 040870
§ 23. Blitzschutz und Brandbekämpfung
(1) Anlagen gemäß § 1 müssen durch ein Blitzschutzsystem geschützt sein.
(2) Für die Brandbekämpfung müssen in unmittelbarer Nähe jeder Flüssiggas-Zapfsäule, jedes Flüssiggas-Zapfgerätes, mindestens zwei für die Bekämpfung von Flüssiggasbränden geeignete, dauernd leicht zugängliche, betriebsbereite Tragbare Feuerlöscher mit einer Füllmenge von je mindestens 6 kg bzw. 9 Liter vorhanden sein (Erste Löschhilfe). Als betriebsbereit gelten nur plombierte und gemäß § 35 Z 6 geprüfte Feuerlöscher. Der Aufstellungsort für Brandbekämpfungseinrichtungen muss durch die jeweils entsprechenden Schilder nach Anhang 1 der Kennzeichnungsverordnung – KennV, BGBl. II Nr. 101/1997, gekennzeichnet sein.
(3) Ob bzw. welche weiteren Brandschutzvorkehrungen oder Brandbekämpfungseinrichtungen vorgesehen sein müssen, hat die Behörde im Einzelfall nach den gegebenen örtlichen Verhältnissen festzulegen.