Source: http://happylibnet.com/doc/58096/linee-guida-per-l-applicazione-del-dm-22-gennaio-2008-n.-37
Timestamp: 2020-07-04 04:45:52+00:00
Document Index: 157304929

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 5', 'art. 4', 'art. 11', 'art.\n3', 'art. 3', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 5', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 13', 'art. 6', 'art. 8', 'art. 71', 'art. 5', 'art. 9', 'art. 5', 'art. 7', 'art. 15', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 1', 'art. 5', 'art. 4', 'art. 6', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 7', 'art. 1', 'arti\n3', 'art. 5', 'art.\n14', 'art. 1', 'art. 7', 'art. 15', 'art. 8', 'art.\n16', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 35']

Linee guida per l`applicazione del DM 22 gennaio 2008 n. 37
Download Linee guida per l`applicazione del DM 22 gennaio 2008 n. 37
Guida operativa all’applicazione
del DM 22 gennaio 2008 n. 37
“Regolamento concernente l’attuazione
dell’articolo 11 - quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all’interno
degli edifici” ex legge n. 46/1990
dell’articolo 11- quaterdecies,
“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” ex legge n. 46/1990
Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Area di Coordinamento Sanità
Marco Masi – Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
Alberto Lauretta – Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
Gruppo Regionale “Macchine e Impianti”:
Emilio Giovannini - Azienda USL 1 Massa Carrara
Vito Landi - Azienda USL 2 Lucca
Massimo Selmi - Azienda USL 3 Pistoia
Stefano Simoni - Azienda USL 4 Prato
Mario Sbranti - Azienda USL 5 Pisa
Spartaco Geppetti - Azienda USL 6Livorno
Luca Albizzi - Azienda USL 7 Siena
Ugo Carlo Schiavoni - Azienda USL 8 Arezzo
Domenico Viaggiano - Azienda USL 9 Grosseto
Daniele Novelli - Azienda USL 10 Firenze
Giovanni Falcioni - Azienda USL 11 Empoli
Lorenzo Allegri - Azienda USL 12 Versilia
Alcune immagine riportate nel presente testo sono tratte dal volume “Guida per vivere sicuri
nella propria casa” realizzato in collaborazione gli allievi del corso di tecniche grafiche Speciali
dell’Accademia delle Belle Arti di Carrara
Centro stampa Giunta Regione Toscana
Proprietari - committenti
Tabella di confronto tra legge n. 46/1990,
DPR n. 447/1991 e DM n. 37/2008
Oggi la casa è simile ad una piccola impresa dove sono in funzione, a ritmo pressoché continuo, macchine e impianti, mentre costantemente fanno il loro ingresso
nuovi materiali, oggetti e apparecchiature, ed è anche per questo che ogni anno vi si
registrano in Italia oltre 3 milioni e mezzo di infortuni con circa 8.000 casi mortali;
un numero enorme di casi che colpisce prevalentemente le donne, i bambini e gli
Un’autorevole indagine del 2008 sulla sicurezza degli impianti elettrici in Italia mette
in evidenza come la situazione risulti nel complesso invariata rispetto al passato.
Emerge una forte esigenza dichiarata di sicurezza che, però, non trova un adeguato riscontro negli effettivi comportamenti; lo dimostra il fatto che più della metà
degli intervistati non conosce la legge n. 46/1990 ora sostituita dal DM n. 37/2008
sulla corretta e sicura installazione degli impianti negli edifici.
Un altro aspetto che riguarda la sicurezza negli ambienti di vita è certamente
l’uso degli apparecchi a gas, infatti secondo i dati forniti dal Comitato Italiano Gas
nel 2007 ci sono stati, sia nella distribuzione del gas canalizzato per usi civili che per
il GPL distribuito in bombole, ben 310 incidenti dei quali 31 mortali.
Come si vede gli infortuni domestici rappresentano un fenomeno di grande rilevanza nell’ambito dei temi legati alla prevenzione e alla sicurezza. Per questo la Regione Toscana ha approvato la legge n. 24 del 04.02.2005 riguardante “Norme per
la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti domestici”, allo scopo di
attivare politiche per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici attraverso azioni di tutela e prevenzione, di educazione alla salute, di rilevazione
dei fattori di rischio, di valutazione della sicurezza e della funzionalità degli impianti
ed apparecchi installati, di valutazione sistematica delle cause di infortunio e delle
patologie indotte, attraverso azioni finalizzate allo studio, alla ricerca, anche mediante sperimentazioni e prototipizzazioni di dispositivi e prodotti per la casa, dirette al
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza degli ambiti domestici.
La situazione non è certamente migliore nei luoghi di lavoro. Secondo i dati
forniti dall’INAIL si evidenzia che in Italia gli infortuni sul lavoro nel 2007 sono stati
912.410 e quelli mortali 1.207. Occorre anche qui un impegno forte in modo che sia
garantito il diritto alla vita e alla sicurezza di ciascuno nel normale svolgimento della
propria attività, un diritto fondamentale della persona sancito dalla Costituzione.
In questa logica di pensiero la Regione Toscana, da sempre impegnata sul fronte della prevenzione, ha previsto, tra gli obiettivi specifici del nuovo Piano Sanitario
Regionale 2008/2010, di promuovere comportamenti adeguati per aumentare la
sicurezza dei cittadini sia sul lavoro che negli ambienti di vita.
Obiettivo primario di questa azione di prevenzione è coniugare lo sviluppo economico e le novità del mercato occupazionale con la tutela della salute delle lavoratrici
Scopo della presente guida è di fornire uno strumento operativo per informare i
vari soggetti interessati sugli adempimenti e le responsabilità, richiamati dal nuovo
regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici previsto dallo specifico decreto.
Ma soprattutto rappresenta un ulteriore contributo nato dalla stretta collaborazione con le parti sociali, il mondo delle professioni e il supporto fondamentale degli
Enti locali, questo per affermare ancora una volta il valore della nostra salute.
Assicurare ai cittadini la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro contro i possibili pericoli derivanti dall’uso degli impianti, è stato l’obiettivo primario della legge
n. 46 del 5.03.1990.
Si tratta di una legge della massima importanza, che ha colmato un vuoto i cui
effetti più appariscenti sono stati la realizzazione di impianti in modo non sempre
sicuro e, nello stesso tempo, numerosi incidenti con conseguenze a volte anche
La legge n. 46/1990 ha sensibilizzato molto gli operatori, i professionisti e le categorie economiche al rispetto della regola dell’arte, ed ha indubbiamente costituito
un progresso per la sicurezza nel settore impiantistico.
Come sappiamo, però, la legge pur con i suoi lati positivi, ha presentato delle
lacune e delle contraddizioni che hanno determinato in questi anni la necessità di
aggiornare la regolamentazione delle attività di installazione degli impianti in materia
Per questo, il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli
Sul provvedimento il Consiglio di Stato, pur esprimendo parere favorevole, aveva
manifestato la propria perplessità in primo luogo sulla scelta di attuare soltanto la
lettera a) dell’art. 11-quaterdecis, comma 13 della legge n. 248/2005 e rimandando
ad un successivo momento l’attuazione delle successive lettere b), c) e d), che attengono alle verifiche degli impianti, alla determinazione delle competenze dello Stato,
regioni ed enti locali, e alle sanzioni.
Questa scelta razionale è legata alla necessità di interrompere la serie delle
proroghe, evitando per il momento di abrogare totalmente la normativa primaria (legge n. 46/1990) ed effettuare solo una ricognizione della normativa esistente, per
chiarire alcuni aspetti applicativi della normativa primaria che avevano dato luogo a
Quindi, a decorrere dal 27 marzo 2008, risulta abrogata la precedente legislazione in materia di sicurezza degli impianti, ossia:
 Legge n. 46/1990, tranne l’articolo 8 (finanziamento delle attività di normazione
tecnica), l’articolo 14 (verifiche) e l’articolo 16 (sanzioni);
 Regolamento DPR n. 447/1991 di attuazione della legge n. 46/1990;
 Capo V articoli da 107 a 121 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), la
cui entrata in vigore, peraltro, era stata varie volte rinviata.
Il nuovo decreto raccoglie in un unico testo le numerose disposizioni di legge e
regolamenti relative all’installazione degli impianti all’interno degli edifici, ed intro7
duce alcune novità e precisazioni resesi necessarie durante gli anni di applicazione
della legge n. 46/1990.
Rimangono confermati i principi base previsti dalla legge n. 46/1990 per garantire la sicurezza degli impianti e precisamente:
 affidamento dei lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti unicamente ad imprese abilitate, iscritte
alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura (nel seguito Camera
di Commercio);
 realizzazione degli impianti secondo la regola dell’arte: si considerano eseguiti
secondo la regola dell’arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI e del CEI;
 rilascio al committente della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati
da parte dell’impresa installatrice.
Il provvedimento in vigore semplifica le procedure e alcuni adempimenti formali,
e contemporaneamente, rende più efficaci le norme a tutela della sicurezza delle
persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici.
Il decreto si applica agli impianti collocati all’interno degli edifici o delle relative
pertinenze indipendentemente dalla destinazione d’uso. Se l’impianto è connesso
alle reti di distribuzione, la norma si applica a partire dal punto di consegna della
Le principali modifiche introdotte dal nuovo decreto riguardano:
 ampliamento dell’ambito di applicazione, viene esteso l’ambito di applicazione
della legge n. 46/1990 agli impianti relativi a tutti gli edifici, qualunque sia la destinazione d’uso (è stata eliminata la distinzione tra impianti adibiti ad edifici ad
uso civile ed impianti relativi ad edifici per attività produttive, commercio, terziario), inclusi gli impianti non connessi a reti di distribuzione, come quelli alimentati
da appositi depositi, gli impianti per l’autoproduzione di energia (fino a 20 kW) e
gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
 requisiti tecnico-professionali, vengono modificati i periodi di inserimento per le
persone in possesso di diploma e di attestato di formazione professionale;
 progettazione, con il nuovo decreto ogni impianto deve essere progettato e il
progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali,
oppure, per gli impianti esclusi dai limiti dell’art. 5 comma 2 del DM 37/2008
anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice;
 dichiarazione di conformità, per gli impianti realizzati precedentemente al
27/03/2008 è ora prevista la possibilità, qualora non sia disponibile la dichiarazione di conformità, di redigere una “dichiarazione di rispondenza” da parte degli
stessi soggetti di cui al punto precedente; inoltre, nell’ottica di una semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo alle imprese, la dichiarazione di
conformità deve essere trasmessa soltanto allo Sportello Unico per l’edilizia del
Comune e non più alla Camera di Commercio;
 obblighi di committente/proprietario, il committente dell’impianto deve consegnare copia della relativa dichiarazione di conformità, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, all’ente distributore;
inoltre il proprietario dell’impianto deve adottare le necessarie misure di manutenzione per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia;
 sanzioni, le sanzioni amministrative sono state raddoppiate rispetto a quelle previste dalla legge n. 46/1990.
In attesa che il Ministero dello sviluppo economico emani il decreto di attuazione
per definire un reale ed efficiente sistema di verifiche, è auspicabile che i Comuni con
più di diecimila abitanti effettuino, come richiesto dall’art. 4 del DPR n. 392/1994, i
controlli sulle dichiarazioni di conformità nella misura non inferiore al 10% del numero dei certificati di abitabilità o di agibilità rilasciati annualmente, come presupposto
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sugli impianti, previsto
dall’art. 11-quaterdecis, comma 13 lettera b) della legge n. 248/2005,
Ricordiamo in ogni caso che la legge n. 833/1978 e la LRT n. 66/1995 attribuiscono alle Aziende USL la competenza dei controlli per la sicurezza degli impianti, sia
nei luoghi di lavoro che negli ambienti di vita.
Il nuovo decreto, perché sia effettivamente operativo e non si traduca soltanto
in una serie di adempimenti burocratici o cartacei, deve essere però accompagnato
da una adeguata e costante azione di formazione degli operatori e da una corretta
informazione dell’utenza sui rischi connessi all’uso improprio degli impianti, cosa
particolarmente cogente negli ambienti di lavoro in virtù del D.Lgs. n. 81/2008.
Un sentito ringraziamento va al Gruppo Regionale Macchine e Impianti che ha
collaborato con impegno e professionalità alla stesura di questa guida operativa.
Si ringraziano inoltre i rappresentanti delle categorie economiche e gli Ordini
degli Ingegneri e dei Periti Industriali della Toscana per i preziosi contributi forniti.
Alberto Lauretta
e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana
Il DM n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli
edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati
all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, il DM n. 37/2008 si
applica a partire dal punto di consegna della fornitura (per
“punto di consegna della fornitura” si intende il punto in cui
l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente
l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il
punto di immissione del combustibile nel deposito collocato,
anche mediante comodato, presso l’utente).
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per
l’automazione di porte, cancelli e barriere (per” impianti di
produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica” si intende i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di
energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l’automazione
di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all’esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente,
agli edifici);
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici
in genere (per “impianti radiotelevisivi ed elettronici” si intende le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione
ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione
inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore,
nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da
ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti
telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente);
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione
e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (per “impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas” si intende
l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal
punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la
ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto,
le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno
dei prodotti della combustione);
g) impianti di protezione antincendio (per “impianti di protezione antincendio” si intende gli impianti di alimentazione di
idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale
nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio).
Sono esclusi, per tali aspetti, tutti gli impianti o parti di impianto soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione
della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica. Ad
esempio, i lavori di installazione di nuovi impianti di ascensore
vanno eseguiti e certificati dal costruttore interamente in base
al DPR n. 162/99, mentre quelli di manutenzione straordinaria eseguiti dalla ditta manutentrice, vanno eseguiti e notificati
sempre in base al citato decreto, ma la loro certificazione
va eseguita dal manutentore sulla base della dichiarazione di
conformità del DM n. 37/2008.
Fra gli impianti vengono inseriti per la prima volta gli impianti
di autoproduzione di energia elettrica con potenza fino a 20
kW. Con il termine “autoproduzione” ci si riferisce a quegli
impianti, ad esempio gruppi elettrogeni, impianti cogenerazione, impianti fotovoltaici, impianti eolici, biogas, ecc., nei quali
almeno una parte dell’energia prodotta viene utilizzata ad uso
e consumo dell’autoproduttore. Se tutta l’energia prodotta
viene immessa sulla rete di distribuzione, si parla di produzione vera e propria e siamo di conseguenza fuori dall’ambito di
applicazione del DM n. 37/2008.
Per gli impianti di automazione di porte, cancelli e barriere,
l’installatore deve essere abilitato come previsto dal decreto,
ma non deve rilasciare nessuna dichiarazione di conformità
sul prodotto, in quanto coperta dalla marcatura CE del costruttore, mentre deve rilasciare dichiarazione di conformità
sull’installazione; inoltre non è richiesto il progetto da parte
di un professionista sulla parte costruttiva del servomeccanismo, poiché sarebbe in contrasto con le direttive europee
applicabili, ma solo sulla parte della relativa linea di alimentazione elettrica.
La marcatura CE si applica solo ai prodotti coperti da una Direttiva che richiede la marcatura stessa, ed è la dimostrazione
visiva, apposta dal costruttore o dal suo mandatario, della
conformità del prodotto ai requisiti delle Direttive applicabili.
La marcatura CE non attesta solamente che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle Direttive, ma anche che tutte le
procedure e le altre prescrizioni delle Direttive sono state seguite e portate a termine. Tra i prodotti soggetti a marcatura
CE rientrano ad esempio i quadri elettrici.
Negli impianti di protezione antincendio rientrano non solo
gli impianti di idranti e di estinzione di tipo automatico o manuale, ma anche gli impianti di rivelazione di gas, di fumo e
Agli impianti telefonici (trasmissione fonia/dati) interni degli
edifici collegati alla rete esterna non si applica Il nuovo decreto, poiché l’installazioni di tali impianti è regolata dalla legge
n. 109/1991 e relativo DM 23/05/1992 n. 314. Se poi l’im13
pianto telefonico è collegato a più di due linee urbane, è necessario che l’impresa
installatrice sia autorizzata dal Ministero delle comunicazioni.
Anche gli impianti all’esterno degli edifici e quelli luminosi pubblicitari rientrano nel
campo di applicazione del decreto se collegati, anche solo funzionalmente, agli impianti interni; pertanto possono essere esclusi gli impianti elettrici completamente,
disgiunti da edifici come ad esempio gli impianti di pubblica illuminazione o semaforici, anche se questi permane l’obbligo di denuncia e verifica periodica in base al
L’attività di manutenzione ordinaria è esclusa dal campo di applicazione del decreto
(Per ordinaria manutenzione si intende gli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su
cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla
normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore). E’ comunque opportuno che la manutenzione ordinaria di un impianto sia sempre svolta
da persona qualificata, pena il decadimento delle condizioni di sicurezza.
L’installazione di apparecchi per usi domestici non sono soggetti al rilascio della
dichiarazione di conformità, se non per la parte relativa ai collegamenti dei medesimi
(es. creazione di una linea elettrica dedicata, installazione di un tubo di collegamento
del gas pur se flessibile).
Le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane sono abilitate, in base all’art.
3 comma 1 del DM n. 37/2008, all’esercizio delle attività di
messa in sicurezza degli impianti, se dispongono di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali.
 l’imprenditore individuale;
 un legale rappresentante dell’impresa;
 una persona preposta con atto formale a tale incarico.
In base all’art. 3, comma 1 e 2 del DM n. 37/2008 la funzione di responsabile tecnico deve essere svolta per una sola
impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività
continuativa. Secondo quanto previsto dalla deliberazione n.
69 del 24/07/2008 della Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana, la prescrizione che la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa è ostativa nel caso
di responsabile tecnico di impresa che sia dipendente o collaboratore in altra impresa. Il problema non sussiste nel caso
che il responsabile tecnico rivesta in altra società di persone
la carica di socio/amministratore, se non partecipa all’attività. Infatti in tal caso sia ha solo l’espletamento di una carica
Le imprese che intendono esercitare questa attività debbono
presentare la dichiarazione di inizio attività, indicando specificatamente per quali impianti.
Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all’installazione, trasformazione,
ampliamento e manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne, nei limiti della tipologia
di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti tecnico
professionali. L’ufficio tecnico interno di imprese non installatrici non necessita di alcuna abilitazione da parte della Camera di Commercio.
Le imprese, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnicoprofessionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento
rilasciato dalla Camera di Commercio, al fine di comprovare
l’abilitazione all’esercizio del tipo di professione.
I requisiti tecnico-professionali previsti per l’abilitazione sono,
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria con specializzazione
relativa al settore delle attività impiantistiche, seguiti da un periodo di inserimento, di
almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Per
gli impianti idrici e sanitari il periodo di inserimento è di un anno.
c) titolo o attestato di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di
almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
Per gli impianti idrici e sanitari il periodo di inserimento è di due anni;
ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello
svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di
specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
I periodi di inserimento e le prestazioni lavorative possono svolgersi anche in forma
di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare,
dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno
svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate
del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per gli impianti idrici e sanitari tale
periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Il progetto è un aspetto fondamentale del DM n. 37/2008,
che ha voluto evidenziare l’importanza insostituibile della progettazione sia da parte del professionista iscritto all’albo professionale che da parte dal responsabile tecnico dell’impresa
installatrice, quale momento che precede ogni realizzazione
Secondo l’art. 5 comma 1 del nuovo decreto tutti i nuovi interventi di installazione, di ampliamento o trasformazione di
impianti esistenti devono essere progettati, ad esclusione di:
 impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, in quanto
tale obbligo è specifico e compreso nel DPR n. 162/1999;
 impianti di cantiere e similari con fornitura provvisoria di
 installazione di apparecchi per usi domestici.
Per detti impianti, resta comunque l’obbligo del rilascio della
Negli impianti complessi il progetto deve essere redatto da un
professionista iscritto all’albo professionale, secondo la specifica competenza tecnica richiesta, mentre, negli altri casi, il
progetto può essere eseguito dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Il progetto per gli impianti più complessi è redatto da un professionista nei seguenti casi:
l’automazione di porte, cancelli e barriere per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze
domestiche di singole unità abitative di superficie superiore
a 400 m² (per potenza impegnata si intende il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale
fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli
impianti di autoproduzione eventualmente installati);
c) per gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere relativi agli immobili adibiti ad
attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando
le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6
kW o qualora la superficie superi i 200 m²;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di
ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico
o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché
per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore
a 200 m3;
e) per gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere quando
coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) per gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione
di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali dotati di
canne fumarie collettive ramificate, impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni
aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) per gli impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali; distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas
medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) per gli impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un’attività soggetta
al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono
in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o
Per meglio definire quanto sopra descritto, le figure 1, 2, 3, 4 e 5 sintetizzano i limiti
per cui è richiesto il progetto redatto da professionista iscritto all’albo professionale.
Utenze domestiche di
Superficie > 400 m
o a maggior rischio in caso
di incendio o con pericolo di
esplosione o soggetti a
Autorimessa soggetta a CPI
a gas con pericolo di
esplosione o a gasolio
a maggior rischio in
Progetto redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice
Progetto redatto da professionista iscritto all’albo professionale
Figura 1 – Obbligo di progetto per gli impianti elettrici in edifici abitativi
adibiti ad attività produttive,
al commercio e al terziario
Utenza alimentata
Superficie > 200 m
Progetto redatto dal
dell’impresa installatrice
Progetto redatto da
professionista iscritto
Figura 2 – Obbligo di progetto per gli impianti elettrici in edifici diversi
da quelli abitativi
Lampade fluorescenti a
Sono collegati ad
impianti elettrici con
> 1200 VA
Impianti di protezione da
Edificio con volume
Coesistono con impianti
elettrici con obbligo di
Figura 3 – Obbligo di progetto per altri impianti elettrici in tutti gli edifici
L‘attività è soggetta
a rilascio di CPI
Gli idranti sono  4
Gli apparecchi di
rilevamento sono  10
Figura 4 – Obbligo di progetto per gli impianti antincendio
Impianti di distribuzione e
utilizzo di gas combustibile
Sono dotati di canne
fumarie collettive
potenza  40.000
frigorie/ora
Per gli impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio, occorre il progetto
redatto da professionista iscritto all’albo professionale
Figura 5 – Obbligo di progetto per gli impianti meccanici
I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell’arte. Quelli
redatti in conformità alla vigente normativa e alle norme UNI, CEI o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti
contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
I progetti devono contenere almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici
della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle
Per gli impianti al disotto dei limiti sopra indicati, il progetto può essere redatto
anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, e l’elaborato tecnico deve
essere costituito almeno da:
 schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, ovvero schema più tipologia dei materiali utilizzati;
 eventuale documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione deve essere posta nella scelta dei materiali e dei componenti da
Qualora l’impianto a base di progetto sia variato in corso d’opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore è tenuto a fare riferimento nella
Il progetto deve essere depositato presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune
in cui deve essere realizzato l’impianto, come riportato nella figura 6.
Nella realizzazione dell’impianto l’installatore ha l’obbligo di attenersi al progetto
redatto dal professionista iscritto all’albo professionale. Se però nel progetto si rilevano in modo palese delle non conformità alla regola dell’arte, tali da non richiedere
ulteriori calcoli di verifica, l’installatore deve adoperarsi affinché siano apportate,
prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, le varianti al progetto che possano
garantire una corretta esecuzione dell’impianto; senza che ciò possa interferire sulle
scelte progettuali fatte dal professionista. Solo in questo modo, la posizione di responsabilità sia civile che penale dell’installatore potrà essere dissociata da quella
Il decreto contiene riferimenti ben precisi per quanto riguarda le responsabilità dei
progettisti di impianti tecnici che possono essere di tipo amministrativo o disciplinari.
Non possono, inoltre, escludersi anche responsabilità civili o penali in conseguenza
di fatti illeciti collegabili all’inosservanza delle norme prevenzionali previste dal nuovo decreto.
Lavori soggetti a permesso
di costruire o a DIA
prevede il deposito del
I lavori si riferiscono
solo agli impianti
Deposito progetto professionista o installatore
Figura 6 – Deposito del progetto degli impianti allo sportello unico per l’edilizia
del Comune dove viene realizzato l’intervento
Le imprese installatrici devono, a norma dell’art. 6 comma 1
del DM n. 37/2008, realizzare gli impianti secondo la regola
dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.
Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e
alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che
sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati
se dotati di:
 sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all’origine dell’impianto;
 protezione contro i contatti diretti;
 protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale
non superiore a 30 mA.
I requisiti su indicati provengono, tali e quali, a quanto già
previsto dall’art. 5, comma 8 del DPR n. 447/1991.
Il nuovo decreto, a differenza di quanto previsto dalla legge
n. 46/1990, non esplicita più l’obbligo di adeguare i vecchi
impianti, ma si limita ad affermate che risultano adeguati
gli impianti che possiedono i suddetti requisiti. Questo vuol
dire che gli impianti non ancora adeguati in base alla legge n.
46/1990 risultano essere irregolari poiché l’ultimo termine
per l’adeguamento degli impianti è scaduto il 31/12/1998,
prima dell’abrogazione della legge stessa.
Prima dell’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione
dell’edificio contenente gli impianti previsti dal nuovo decreto,
l’impresa installatrice deve affiggere un cartello da cui risultino i propri dati identificativi e, se previsto la redazione del
progetto, il nome del progettista dell’impianto o degli impianti.
Al termine dei lavori, come previsto dall’art. 7 comma 1 del
DM n. 37/2008, l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Con tale dichiarazione l’installatore attesta di aver realizzato l’impianto in modo conforme alla regola d’arte avendo, in
 rispettato il progetto;
 seguito la normativa tecnica vigente;
 installato componenti e materiali idonei;
 controllato l’impianto ai fini della sicurezza e funzionalità.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e dal responsabile tecnico, sulla base del
modello previsto dal nuovo decreto (vedi facsimile allegato), e
completa degli allegati obbligatori, ovvero:
 progetto (redatto da professionista iscritto all’albo professionale);
 relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati;
 schema dell’impianto realizzato (progetto redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice inteso come
descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire);
 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali (rilasciato dalla Camera di Commercio).
E’ importante precisare che la mancanza dei suddetti allegati
rende di fatto incompleta la dichiarazione di conformità e pertanto non ricevibile.
Per la compilazione della dichiarazione di conformità l’impresa
installatrice può fare riferimento alla Guida CEI 0-3.
Per mettere nelle condizioni il proprietario di eseguire le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza
dell’impianto, l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la documentazione necessaria contenente le istruzioni
per l’uso e la manutenzione.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove
previsto, si devono riferire alla sola parte degli impianti ogget27
to dell’opera di rifacimento, ma devono tenere conto della sicurezza e funzionalità
dell’intero impianto. Nella dichiarazione deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata anche dagli uffici tecnici interni
delle imprese non installatrici, secondo il modello previsto dal nuovo decreto (vedi
facsimile allegato). Il modello differisce da quello per le imprese installatrici solo sul
piano formale e per la mancata richiesta del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali; a conferma che gli uffici tecnici interni non necessitano di
alcuna abilitazione da parte della Camera di Commercio.
Nel caso di installazione di un nuovo impianto o di rifacimento di un vecchio impianto,
in locali che hanno già l’abitabilità, l’impresa installatrice deve depositare una copia
della dichiarazione di conformità anche presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune in cui si trova l’impianto, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, come
riportato nella figura 7. Copia di tale dichiarazione è trasmessa dallo Sportello Unico
alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa installatrice, per
La DICO è necessaria nei seguenti casi:
 per ottenere l’agibilità dei locali dal Comune;
 per la consegna al distributore o venditore di energia entro trenta giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica; in caso contrario, il distributore sospende la fornitura dopo congruo avviso;
 per la presentazione al distributore o venditore per richiedere un qualsiasi aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di un aumento di
potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli
di potenza impegnata di cui all’articolo 5, comma 2 del DM n. 37/2008 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW o superiore.
 per la presentazione all’Azienda USL e all’ISPESL, in caso di luoghi di lavoro, ai
fini della denuncia dell’impianto di terra, dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e dell’impianto elettrico nelle zone con pericolo di esplosione,
ai sensi del DPR n. 462/2001;
Si riferisce a un
nuovo impianto o a un
L’immobile ha già l’agibilità
deposito della DICO
deposita la DICO presso
lo Sportello unico per
l’edilizia del Comune
Il committente presenta
la DICO al Comune per
ottenere l’agibilità
Il deposito della DICO deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori
Figura 7 – Deposito della DICO allo sportello unico per l’edilizia o al Comune
Una delle novità più rilevanti apportate dal nuovo decreto è
l’introduzione della dichiarazione di rispondenza (DIRI), prevista dall’art. 7 comma 6 del DM n. 37/2008, per gli impianti
costruiti antecedentemente all’entrata in vigore del decreto
stesso, per i quali la DICO non sia reperibile ovvero non sia
mai stata prodotta.
Si determinano, così, le seguenti possibilità:
 impianti realizzati prima del 13/3/1990 (data di entrata in
vigore della legge n. 46/1990), certificazione dei requisiti
minimi di sicurezza mediante emissione della DIRI. In questo caso la DIRI sostituisce di fatto l’atto notorio previsto
dall’art. 6 del DPR n. 392/1994;
 impianti realizzati dopo il 13/3/1990 e prima del
27/3/2008 (data di entrata in vigore del DM n. 37/2008)
la conformità alle norme di sicurezza degli impianti è certificata dalla DICO ovvero, in difetto di questa, dalla DIRI.
La DIRI deve essere redatta, previo accertamento in sito delle
reali condizioni in cui si trova l’impianto, a firma di un professionista iscritto all’albo professionale, con almeno cinque
anni di esperienza, per gli impianti i cui limiti dimensionali
richiedono la redazione del progetto, lasciando, negli altri
casi, la responsabilità di rendere la DIRI anche al responsabile tecnico di un’impresa installatrice abilitata, comunque in
possesso di un’esperienza professionale operante nel settore
dell’impiantistica non inferiore a cinque anni.
Il nuovo decreto non indica a quale norma deve essere rispondente l’impianto per il quale viene emessa la DIRI, né mette a
disposizione un modulo per emettere tale dichiarazione.
Dalla lettura del decreto si desume che la DIRI attesti:
 per un impianto post 13/3/1990, la rispondenza alla regola dell’arte nel momento in cui l’impianto è stato realizzato, poiché in questo caso la DIRI sostituisce a tutti gli
effetti la DICO;
 per un impianto ante 13/3/1990 in un luogo di lavoro, la
rispondenza alla vigente normativa di legge in particolare a
quella sulla sicurezza per le attività produttive come previsto dall’art. 6, comma 2 e dall’art. 13 del DM n. 37/2008);
 per un impianto ante 13/3/1990 in unità immobiliare ad
uso abitativo, la rispondenza ai requisiti minimi indicati all’art. 6, comma 3 del
DM n. 37/2008.
La DIRI, oltre a quanto sopra detto, serve anche nei seguenti casi:
Il proprietario o il committente è responsabile delle condizioni degli impianti o della
loro rispondenza alle disposizioni della legge; per questo, come previsto dall’art. 8
comma 1 del DM n. 37/2008, è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese
abilitate, che siano in possesso del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali rilasciato dalla Camera di Commercio.
Il proprietario (o il gestore dell’impianto) deve adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia,
tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa
installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
L’obbligo giuridico della regolare manutenzione sui luoghi di lavoro è già previsto da
disposizioni di legge specifiche (art. 71 D.Lgs. n. 81/2008). Il nuovo decreto adesso
estende l’obbligo della manutenzione anche agli immobili ad uso abitativo.
In caso di mancata manutenzione, sono applicabili le sanzioni previste dal decreto
stesso. Il nuovo decreto richiama l’obbligo della manutenzione al proprietario dell’impianto, ma va tenuto conto che la manutenzione ordinaria è a cura di chi gestisce
l’impianto, ad esempio l’inquilino e soprattutto del datore di lavoro, fermo restando
che la manutenzione straordinaria è a carico della proprietà, salvo patti diversi.
Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, deve consegnare
al distributore o al fornitore copia della DICO dell’impianto, esclusi i relativi allegati
obbligatori, o copia della DIRI.
Per le utenze esistenti, la DICO o la DIRI deve essere consegnata solo in caso di
aumento della potenza impegnata (vedi figura 8), se l’aumento consegue a interventi
che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se l’aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto da parte di
professionista per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in
esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dell’impianto
elettrico superiore a 6 kW, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 m² e
degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 m²). Anche in tali casi, comunque,
l’obbligo scatta solo se l’impianto elettrico raggiunge almeno la potenza di 6 kW.
Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di
30 giorni senza che sia prodotta la DICO, il fornitore o il distributore di gas, energia
elettrica o acqua, previo congruo avviso, può sospendere la fornitura.
E’ da notare che le vecchie utenze domestiche, che non hanno la dichiarazione di
conformità non corrono comunque nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas,
in quanto la norma che impone al fornitore di sospendere l’erogazione di luce acqua
e gas se non viene consegnata copia della DICO o della DIRI degli impianti, ma si
applica solo ai nuovi impianti. Rimane in carico al proprietario dell’impianto tutta la
responsabilità civile e penale per le conseguenze eventualmente derivanti dall’impianto “non rispondente alle norme di sicurezza”.
Da notare che la DICO o la DIRI è richiesta per tutti gli impianti soggetti al DM n.
37/2008, e dunque anche per gli impianti non elettrici negli edifici non civili; tali impianti erano fuori del campo di applicazione della legge n. 46/1990, e dunque non
hanno la DICO anche se realizzati dopo il 13/3/90.
o variazione portata
prima del 13/03/1990
DICO o DIRI entro
dall’allacciamento
i limiti art. 5 c. 2
o P > 6 kW o
gas variata
DIRI dell’intero
impianto + DICO
dopo il 13/03/1990 ma
prima del 27/03/2008
DICO o DIRI
+ DICO interventi
dopo il 27/03/2008
La DIRI è valida solo per gli impianti realizzati prima del 27/03/2008
Gli interventi si intendono effettuati dopo il 27/03/2008
DICO dell’intero
Figura 8 – Consegna della DICO o della DIRI al distributore o al rivenditore di gas, energia
elettrica o acqua per richiedere una nuova fornitura o un aumento di potenza impegnata
Il Comune rilascia, in base all’art. 9 comma 1 del DM n.
37/2008, il certificato di agibilità previa acquisizione della
DICO o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
In seguito all’entrata in vigore della L.R. n. 52/1999 e successive modificazioni e integrazioni, in Toscana l’agibilità dei
locali è attestata da professionista abilitato, il quale acquisisce, tra i vari documenti da depositare in Comune, anche le
dichiarazioni di conformità degli impianti installati.
Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti, esclusi gli
ascensori, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il
certificato di agibilità, l’impresa installatrice deve depositare,
entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto,
la DICO ed il progetto se richiesto, o il certificato di collaudo
Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di
attività, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare, previsti dall’art. 5,
comma 2 e dall’art. 7, comma 2 del DM n. 37/2008, presso
lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove deve essere
Lo Sportello Unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha
sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese
o dell’albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell’articolo 14 della legge. n.
689/1981 e s.m. delle eventuali violazioni accertate, ed alla
comma 1, e 42, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998.
Le sanzioni amministrative previste dall’art. 15 del DM n. 37/2008 vengono determinate nella misura variabile tra il minimo ed il massimo, con riferimento all’entità e
complessità dell’impianto, al grado di pericolosità e alle altre circostanze obiettive e
soggettive della violazione.
La sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 viene applicata nei
 all’installatore il per mancato o irregolare rilascio della DICO;
 al professionista iscritto all’albo o al responsabile tecnico dell’impresa abilitata
per il rilascio irregolare della DIRI.
Per tutte le altre violazioni previsti dal decreto si applica una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, esempio il proprietario o committente che
affida ad una impresa installatrice non abilitata i lavori diversi dalla manutenzione
ordinaria, o al libero professionista per la redazione di progetti non conforme alle
norme relative alla sicurezza degli impianti, ecc..
Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di Commercio competente per territorio, che
provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro
delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. All’irrogazione delle sanzioni amministrative, comunque accertate, provvedono le
La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da
parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese
o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e
su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti
accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi.
Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate. La nullità può
essere fatta valere solo dal committente, fermo restando il diritto al risarcimento di
Gli organi accertatori per le violazioni delle disposizioni previste dal nuovo decreto
sono quelli già individuati dalla ex legge n. 46/1990 e comprendono i Comuni, le
Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco (VV.F.)
e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), organi
dotati di ampio potere di accertamento, sia tecnico che amministrativo.
Tabella di confronto tra legge n. 46/1990, DPR n. 447/1991 e DM n. 37/2008
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI
(GU 12 marzo 1990 n. 59)
(in vigore fino al 26/03/2008)
“Regolamento di attuazione dellalegge 5
marzo 1990 n. 46 in materiadi sicurezza
degli impianti”
(GU 15 febbraio 1992 n. 38)
dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge del 2 dicembre 2005
n. 248, recante riordino delle disposizioni
in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici”
(GU 12 marzo 2008 n. 61)
(in vigore dal 27/03/2008)
(legge n. 46/1990)
(DPR n. 447/1991)
(DM n. 37/2008)
1. Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli
edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell’energia
elettrica all’interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell’energia fornita
dall’ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in
genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,
gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli
di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno
degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme
all’interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito
f) gli impianti di sollevamento di persone o di
cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
2. Sono altresì soggetti all’applicazione della
presente legge gli impianti di cui al comma
1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad
attività produttive, al commercio, al terziario
e ad altri usi.
1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del
comma 1 dell’art. 1 della legge 5 marzo
1990 n. 46, di seguito denominata “legge”,
si intendono le unità immobiliari o la parte di
esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all’applicazione della legge,
per quanto concerne i soli impianti elettrici di
cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della legge,
anche gli edifici adibiti a sede di società, ad
attività industriale, commerciale o agricola o
comunque di produzione o di intermediazione
di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli
immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di
cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici
territoriali, istituzionali o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell’energia
elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese
a spina con esclusione degli equipaggiamenti
elettrici delle macchine, degli utensili, degli
apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito
degli impianti elettrici rientrano anche quelli
posti all’esterno di edifici se gli stessi sono
collegati ad impianti elettrici posti all’interno.
Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all’interno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico
si intende la parte comprendente tutte le
componenti necessarie alla trasmissione ed
alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a
tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi
appartenenti all’impianto elettrico. Per
gli impianti elettronici interni collegati alla
rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con
riferimento all’autorizzazione, all’installazione
e agli ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di
consegna si intende l’insieme delle tubazioni
e dei loro accessori dal medesimo punto di
consegna all’apparecchio utilizzatore, l’installazione ed i collegamenti del medesimo, le
predisposizioni edili e/o meccaniche per la
ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, le predisposizioni edili
e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei
6. Per impianti di protezione antincendio si
intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché
gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.
1. Il presente decreto si applica agli impianti
posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati
all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di
distribuzione si applica a partire dal punto di
dell’energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonché gli
impianti per l’automazione di porte, cancelli
e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di
qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed
aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura
o specie;
f) impianti di sollevamento di persone o di
3. Gli impianti o parti di impianto che sono
soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in
attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
1. Ai fini del presente decreto si intende
a) punto di consegna delle forniture: il punto
in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica,
il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il
punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato,
presso l’utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra
la potenza impegnata contrattualmente con
l’eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da
risorse umane e strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti
aziendali ed alla loro manutenzione i cui
responsabili posseggono i requisiti tecnicoprofessionali previsti dall’articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso,
nonché a far fronte ad eventi accidentali che
comportano la necessità di primi interventi,
che comunque non modificano la struttura
dell’impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d’uso secondo le prescrizioni
previste dalla normativa tecnica vigente e
dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese
a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito
di autoproduzione di energia fino a 20 kW
nominale, gli impianti per l’automazione di
porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti
all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le
componenti impiantistiche necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali
e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a
tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le
componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le
sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione
interni collegati alla rete pubblica, si applica
la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas: l’insieme delle tubazioni, dei
serbatoi e dei loro accessori, dal punto di
consegna del gas, anche in forma liquida,
fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione
e la ventilazione dei locali in cui deve essere
installato l’impianto, le predisposizioni edili
e meccaniche per lo scarico all’esterno dei
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti
di estinzione di tipo automatico e manuale
nonché gli impianti di rilevazione di gas, di
Soggetti abilitati*
1. Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1
tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di
cui al regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443.
2. L’esercizio delle attività di cui al comma
1 è subordinato al possesso dei requisiti
tecnico-professionali, di cui all’articolo 3, da
parte dell’imprenditore, il quale, qualora non
ne sia in possesso, prepone all’esercizio
delle attività di cui al medesimo comma 1 un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti
1. Le imprese, iscritte nel registro delle
imprese di cui al DPR 7 dicembre 1995, n.
581 e successive modificazioni, di seguito
registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle
imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi
preposto con atto formale, è in possesso dei
requisiti professionali di cui all’articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma
1 svolge tale funzione per una sola impresa
e la qualifica è incompatibile con ogni altra
3. Le imprese che intendono esercitare le
attività relative agli impianti di cui all’articolo
1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali
lettera e quale voce, di quelle elencate nel
medesimo articolo 1, comma 2, intendono
esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il
possesso dei requisiti tecnico professionali
di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla
domanda d’iscrizione all’albo delle imprese
artigiane per la verifica del possesso dei
prescritti requisiti tecnico-professionali e il
conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana. Le altre imprese presentano la
dichiarazione di cui al comma 3, unitamente
alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione,
all’ampliamento e alla manutenzione degli
impianti, relativi esclusivamente alle proprie
strutture interne e nei limiti della tipologia di
lavori per i quali il responsabile possiede i
requisiti previsti all’articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5,
alle quali sono stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un
certificato di riconoscimento, secondo i
modelli approvati con decreto del Ministro
dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il certificato è
rilasciato dalle competenti commissioni
provinciali per l’artigianato, di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e successive modificazioni.
Requisiti tecnico-professionali*
1. I requisiti tecnico-professionali di cui
all’articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
b) oppure diploma di scuola secondaria
superiore conseguito, con specializzazione
relativa al settore delle attività di cui all’Articolo 2, comma 1, presso un istituto statale
o legalmente riconosciuto, previo un periodo
di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa
c) oppure titolo o attestato conseguito ai
sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo
di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore
a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di trasformazione,
1. Con la dizione “alle dirette dipendenze
di un’impresa del settore” di cui all’art. 3,
comma 1, lettere b) e c), della legge deve
intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito
dell’impresa artigiana da parte del titolare,
dei soci o dei familiari.
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in
alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale
o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine
di scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto, seguiti da
un periodo di inserimento, di almeno due
anni continuativi, alle dirette dipendenze di
una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi,
alle dirette dipendenze di una impresa del
settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d)
è di due anni;
ramo di attività cui si riferisce la prestazione
dell’operaio installatore per un periodo non
inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto
come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere
b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla
lettera d) del comma 1 possono svolgersi
anche in forma di collaborazione tecnica
continuativa nell’ambito dell’impresa da
parte del titolare, dei soci e dei collaboratori
dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci
ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attività di collaborazione tecnica continuativa
nell’ambito di imprese abilitate del settore
per un periodo non inferiore a sei anni. Per
le attività di cui alla lettera d) dell’articolo
1, comma 2, tale periodo non può essere
inferiore a quattro anni.
Accertamento dei requisiti tecnicoprofessionali*
Certificato di riconoscimento dei requisiti
1. L’accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l’artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato
da una commissione nominata dalla giunta
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un
minimo di cinque ad un massimo di nove
membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro
in rappresentanza dei collegi professionali,
un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni
delle categorie più rappresentative a livello
nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione
è presieduta da un docente universitario di
ruolo di materia tecnica o da un docente di
istituto tecnico industriale di ruolo di materia
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno
diritto ad un certificato di riconoscimento,
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione di cui all’articolo 15.
1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali è rilasciato alle imprese
artigiane dalla commissione provinciale per
l’artigianato che ha provveduto all’accertamento dei requisiti a norma dell’art. 4 della
legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell’art. 5,comma 1.
2. Alle altre imprese singole o associate o
al responsabile tecnico di cui al comma 2
dell’art. 1della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui all’art. 5, comma
2, della legge o presso la quale si è concluso
positivamente l’accertamento di cui all’art. 4
della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima camera
3. Il certificato è rilasciato sulla base di
dell’industria,del commercio e dell’artigianato, che fisserà altresì le modalità per l’effettuazione di periodiche verifiche circa la
permanenza in capo alle imprese dei requisiti
Riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali*
1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa
domanda da presentare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l’artigianato, coloro che dimostrino di essere
iscritti, alla medesima data, da almeno un
anno nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,
previa domanda da presentare entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che
dimostrino di essere iscritti, alla medesima
data, da almeno un anno nel registro delle
ditte di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni
ed integrazioni, come imprese installatrici o
di manutenzione negli impianti di cui all’articolo 1.
Progettazione degli impianti*
1. Per l’installazione, la trasformazione e
l’ampliamento degli impianti di cui ai commi
1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo
1 è obbligatoria la redazione del progetto
da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell’ambito delle rispettive
2. La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli
impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al
di sopra dei limiti dimensionali indicati nel
regolamento di attuazione di cui all’articolo
a) presso gli organi competenti al rilascio di
licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui
progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
1. Fatta salva l’applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all’art. 6 della legge
è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze
condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con
lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati
ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il
progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli
b) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2,
della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad
altri usi, quando le utenze sono alimentate a
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte
in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie
superi i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore
o uguale a 1,5 kW per tutta l’unità immobiliare
provvista, anche solo parzialmente, di ambienti
soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti
ad uso medico o per i quali sussista pericolo di
esplosione o maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), della legge, per gli impianti elettronici
in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli
in edifici di volume superiore a 200 m³ dotati di
impianti elettrici soggetti a normativa specifica
CEI o in edifici con volume superiore a 200 m³ e
con un’altezza superiore a 5 metri;
e) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una
potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera e), della legge, per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso
ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera g), della legge, qualora siano inseriti in
un’attività soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e comunque quando gli
idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari
o superiore a 10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi
dell’impianto e i disegni planimetrici, nonché
una relazione tecnica sulla consistenza e sulla
tipologia dell’installazione, della trasformazione
o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con
particolare riguardo all’individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure
di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si
considerano redatti secondo la buona tecnica
professionale i progetti elaborati in conformità
alle indicazioni delle guide dell’Ente italiano di
3. Qualora l’impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d’opera,alle
quali, oltre che al progetto,l’installatore deve
fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.
Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al
comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli
altri casi, il progetto, come specificato all’articolo
7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione
e ampliamento, è redatto da un professionista
iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
a), per tutte le utenze condominiali e per utenze
domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze
domestiche di singole unità abitative di superficie
superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni
caso per impianti di potenza complessiva maggiore
di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a),
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive,
al commercio, al terziario e ad altri usi, quando
le utenze sono alimentate a tensione superiore
a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o
quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o
qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari
provviste, anche solo parzialmente, di ambienti
soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di
incendio, nonché per gli impianti di protezione da
scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
c), dotati di canne fumarie collettive ramificate,
nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o
superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas
combustibili con portata termica superiore a 50
kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o
impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero
h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio
del certificato prevenzione incendi e, comunque,
quando gli idranti sono in numero pari o superiore
a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo
la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle
guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti
di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell’Unione europea o che sono parti contraenti
dell’accordo sullo spazio economico europeo, si
considerano redatti secondo la regola dell’arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione
tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo
alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e
componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior
rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta
dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto
della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato con
la necessaria documentazione tecnica attestante
le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato
presso lo sportello unico per l’edilizia del comune
in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini
previsti all’articolo 11.
Installazione degli impianti*
1. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti
a regola d’arte. I materiali ed i componenti
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI)
e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI),
nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d’arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono
essere dotati di impianti di messa a terra e
di interruttori differenziali ad alta sensibilità
o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono
essere adeguati, entro tre anni da tale data,
a quanto previsto dal presente articolo. (termine prorogato al 31/12/98 dall’articolo 31
della Legge 7/08/97 n. 266).
1. I materiali e componenti costruiti secondo
le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell’UNI e del CEI, nonché nel rispetto
della legislazione tecnica vigente in materia
di sicurezza, si considerano costruiti a regola
2. Si intendono altresì costruiti a regola d’arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di
certificati o attestati di conformità alle norme
armonizzate previste dalla legge 18 ottobre
1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di
cui all’allegato IV del decreto del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle
norme tecniche dell’UNI e del CEI, nonché
alla legislazione tecnica vigente si intendono
costruiti a regola d’arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le
norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell’UNI e del CEI, l’installatore dovrà
indicare nella dichiarazione di conformità la
norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola
d’arte i materiali, componenti ed impianti per
il cui uso o la cui realizzazione siano state
rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all’allegato
II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette
norme garantiscono un livello di sicurezza
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1 A. Gli
impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità
più idoneo ai fini della sicurezza nell’ambiente
da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi
di protezione equivalente ai fini del comma 2
dell’art. 7 della legge, si intende ogni sistema
di protezione previsto dalle norme CEI contro
i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si
applica l’elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
1989, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile
8. Per l’adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è
consentita una suddivisione dei lavori in fasi
operative purché l’adeguamento complessivo
avvenga comunque nel triennio previsto dalla
legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna
fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l’autonoma funzionalità e la sicurezza. Si
considerano comunque adeguati gli impianti
elettrici preesistenti che presentino i seguenti
requisiti: sezionamento e protezione contro le
sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto,
protezione contro i contatti diretti, protezione
contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità
alla normativa vigente e sono responsabili
della corretta esecuzione degli stessi. Gli
impianti realizzati in conformità alla vigente
normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o
di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o
che sono parti contraenti dell’accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano
eseguiti secondo la regola dell’arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si
applicano le norme generali di sicurezza di
cui all’articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e
le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari
ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di
sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione
contro i contatti indiretti o protezione con
Dichiarazione di conformità*
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è
tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati
nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7.
Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare
dell’impresa installatrice e recante i numeri
di partita IVA e di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
1. La dichiarazione di conformità viene resa
sulla base di modelli predisposti con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentiti l’UNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata
anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture
aziendali preposte all’impiantistica.
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione
delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di
cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa
sulla base del modello di cui all’allegato I,
fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati,
nonché il progetto di cui all’articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal
responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno
dallo schema dell’impianto da realizzare,
inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti introdotte in
3. In caso di rifacimento parziale di impianti,
il progetto, la dichiarazione di conformità,
e l’attestazione di collaudo ove previsto, si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono
conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al
comma 1 e nel progetto di cui all’articolo
5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici
interni delle imprese non installatrici di cui
all’articolo 3, comma 3, secondo il modello
di cui all’allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati
I e II può essere modificato o integrato con
decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo
quanto previsto all’articolo 15, non sia stata
prodotta o non sia più reperibile, tale atto
è sostituito - per gli impianti eseguiti prima
dell’entrata in vigore del presente decreto da
una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all’albo professionale
per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico
a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo
ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non
ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a
Responsabilità del committente o del
Obblighi del committente o del
Il committente o il proprietario è tenuto ad
affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all’articolo 1 ad imprese
abilitate ai sensi dell’articolo 2.
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli
impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad
imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3.
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto
e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle
aziende fornitrici o distributrici, per le parti
3. Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi
destinazione d’uso, consegna al distributore
o al venditore copia della dichiarazione di
conformità dell’impianto, resa secondo l’allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori,
o copia della dichiarazione di rispondenza
prevista dall’articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel
caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto,
o di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui
all’articolo 5, comma 2 o comunque, per gli
impianti elettrici, la potenza di 6 kW.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle
autorità competenti, decorso il termine di
cui al comma 3 senza che sia prodotta la
dichiarazione di conformità di cui all’articolo
7, comma 1, il fornitore o il distributore di
gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Certificato di abitabilità e di agibilità*
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche
la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle
autorità competenti previa acquisizione della
7, nonché del certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto dalle norme
Ordinaria manutenzione degli impianti e
cantieri*
Manutenzione degli impianti*
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato
di collaudo, nonché dall’obbligo di cui all’Articolo 10, i lavori concernenti l’ordinaria manutenzione degli impianti di cui all’articolo
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di
cantiere e similari, fermo restando l’obbligo
del rilascio della dichiarazione di conformità
di cui all’articolo 9.
1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizi privati continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 5
della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione
degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d’uso
comportino la necessità di primi interventi,
che comunque non modifichino la struttura
essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso.
1. La manutenzione ordinaria degli impianti
di cui all’articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo
di cui all’articolo 8, comma 1, fatto salvo il
disposto del successivo comma 3.
collaudo le installazioni per apparecchi per
usi domestici e la fornitura provvisoria di
energia elettrica per gli impianti di cantiere e
similari, fermo restando l’obbligo del rilascio
della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di
si applica il DPR 30 aprile 1999, n. 162 e le
altre disposizioni specifiche.
Deposito presso il comune del progetto,
della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo*
Deposito presso lo sportello unico per
l’edilizia del progetto, della dichiarazione
di conformità o del certificato di collaudo.
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui
ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2
dell’articolo 1 vengano installati in edifici per
i quali è già stato rilasciato il certificato di
abitabilità, l’impresa installatrice deposita
presso il comune, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell’impianto e la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui
2. In caso di rifacimento parziale di impianti,
il progetto e la dichiarazione di conformità o
il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell’opera di rifacimento. Nella relazione di
cui all’articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti
1. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi
impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici
per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di
acquisizione di atti di assenso comunque
denominati, l’impresa installatrice deposita,
entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,
presso lo sportello unico per l’edilizia, di
cui all’articolo 5 del DPR 6 giugno 2001, n.
380 del comune ove ha sede l’impianto, la
dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5, o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono
connesse ad interventi edilizi subordinati a
permesso di costruire ovvero a denuncia di
inizio di attività, di cui al DPR 6 giugno 2001,
n. 380, il soggetto titolare del permesso di
costruire o il oggetto che ha presentato la
denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo
sportello unico per l’edilizia del comune ove
deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all’articolo 5 del
DPR 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia
della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede
ai conseguenti riscontri con le risultanze del
registro delle imprese o dell’albo provinciale
delle imprese artigiane, alle contestazioni e
notificazioni, a norma dell’articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni
accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni
pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma
1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31
Verifiche*
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per
accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell’ambito delle rispettive
competenze, di cui all’articolo 6, comma 1,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’Articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione
1. Per l’esercizio della facoltà prevista dall’art.
14 della legge, gli enti interessati operano la
scelta del libero professionista nell’ambito di
appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni
secondo le rispettive competenze. Gli elenchi
sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati
dal Ministro dell’industria, del commercio e
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentiti gli ordini
e i collegi professionali, sono adottati schemi
uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno
adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono
conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all’avente
causa in caso di trasferimento dell’immobile
a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia
alla persona che utilizza i locali.
4. All’atto della costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti di cui
all’art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile
un cartello che, oltre ad indicare gli estremi
della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome
dell’installatore dell’impianto o degli impianti
e, qualora sia previsto il progetto, il nome del
progettista dell’impianto o degli impianti.
Regolamento di attuazione*
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le
procedure di cui all’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di
attuazione. Nel regolamento di attuazione
sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all’articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità
di redazione del progetto stesso in relazione
al grado di complessità tecnica dell’installazione degli impianti, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e
1. All’inizio dei lavori per la costruzione o
ristrutturazione dell’edificio contenente gli
impianti di cui all’articolo 1 l’impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i
propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti
indicati all’articolo 5, comma 2, il nome del
Documentazione**
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni
previste dal presente decreto conservano
la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione
e, in caso di trasferimento dell’immobile,
a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente
causa. L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità
degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo
espressi patti contrari, la dichiarazione di
conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia
della stessa documentazione è consegnata
anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi
Finanziamento dell’attività di normazione
Attività di normazione tecnica*
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni (INAIL) per
l’attività di ricerca di cui all’articolo 3, terzo
comma, del decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all’attività di normazione tecnica, di cui
all’articolo 7 della presente legge, svolta
dall’UNI e dal CEI.
dall’INAIL nel corso dell’anno precedente,
è iscritta a carico del capitolo 3030, dello
dell’industria, del commercio e dell’artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni
1. L’UNI ed il CEI svolgono l’attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all’art. 7della legge,
anche sulla base di indicazioni del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Direzione generale della produzione industriale - e di osservazioni della commissione
permanente di cui all’art. 15,comma 2, della
legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori
svolti in tale settore, per l’attribuzione delle
somme, di cui all’art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi
con regolamento del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, di concerto
1. In attuazione dell’articolo 8 della legge n.
46/1990, all’attività di normazione tecnica
svolta dall’UNI e dal CEI è destinato il tre
per cento del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982,
legge 12 agosto 1982, n. 597.
dall’INAIL è iscritta a carico di un apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero dello sviluppo economico per
il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
1. Alla violazione di quanto previsto dall’
Articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità
all’Articolo 15, una sanzione amministrativa
da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla
violazione delle altre norme della presente
legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un
2. Il regolamento di attuazione di cui all’Articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall’albo
di cui all’articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti
dell’entità delle sanzioni amministrative di
1. Le sanzioni amministrative, di cui all’art.
16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il
massimo, con riferimento alla entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità
ed alle altre circostanze obiettive e soggettive
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sulla base dell’evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e
della svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico
delle imprese installatrici sono comunicate
alla commissione di cui all’art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede
all’iscrizione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui
4. La violazione reiterata per più di tre volte
delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la
sospensione temporanea dell’iscrizione delle
medesime imprese dal registro delle ditte o
dall’albo provinciale delle imprese artigiane,
su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono
alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti
6. All’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti
dall’articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro
100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento
all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti
dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad
euro 10.000,00 con riferimento all’entità e
complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e
3. Le violazioni comunque accertate, anche
attraverso verifica, a carico delle imprese
installatrici sono comunicate alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede
all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese
in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta,
mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da
parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o
su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti
7. Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del
Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati
da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
Abrogazione e adeguamento dei
regolamenti comunali e regionali*
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad
adeguare i propri regolamenti, qualora
siano in contrasto con la presente legge.
Disposizioni transitorie*
1. Fino all’emanazione del regolamento di
attuazione di cui all’articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’Articolo 1
le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, le
quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall’articolo a ed a
rilasciare al committente o al proprietario la
dichiarazione di conformità recante i numeri
di partita IVA e gli estremi dell’iscrizione alla
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di
conformità di cui all’articolo 9.
Entrata in vigore*
successivo a quello della sua pubblicazione
(* Articoli abrogati in base all’art. 3, comma 1, del DL 22/12/2006 n. 300, convertito con modifiche
dalla legge 26/02/2007 n. 17)
(** Articolo abrogato in base all’art. 35, comma 2, del DL 25/06/2008 n. 112, convertito con modifiche
dalla legge 6/08/2008 n. 133)
DICO AVIELl_2015_Dichiarazione Conformità_pdf
Mr Dico - CNA Grosseto
Modulo di iscrizione e programma completo
Modulo trasmissione DiCo - Versione
dichiarazione di conformita` dei materiali e degli oggetti
Certificato medico - 1/2