Source: http://docplayer.cz/787155-F-1-1-1-technicka-zprava.html
Timestamp: 2017-01-22 21:11:23+00:00
Document Index: 10558968

Matched Legal Cases: ['Zákona č. 309', 'zákona č. 185', 'Zákona č. 183', 'zákona č. 22', 'zákona č. 183', 'Zákona č. 309', 'zákona č. 183']

⭐F Technická zpráva
1 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov Datum: 9/2011 Akce: 1. ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Účel: STP Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby ŠD Číslo paré Obsah: F Technická zpráva2 A. Identifikační údaje o stavbě, stavebníkovi a zpracovatelích projektové dokumentace: A.1. - identifikační údaje o stavbě Stavba : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo Kraj Charakter stavby MÚ Katastrální území Dotčené pozemky : Sokolov : Karlovarský : Změna v užívání části stavby spojená se stavebními úpravami : Sokolov : Sokolov : 873, katastrální území a obec Sokolov A.2. - identifikační údaje o stavebníkovi Stavebník: Město Sokolov, IČO: Rokycanova 1929, Sokolov A.3. - identifikační údaje o zpracovatelích projektové dokumentace Koordinace projektu: Heidlerová Jana, Atletická 1997, Sokolov - autorizovaný technik pro pozemní stavby IČO: ČKAIT: Dílčí části projektové dokumentace vypracovali: Stavební část ZTI, VZT Elektroinstalace : Heidlerová Jana, Atletická 1997, Sokolov - autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT: IČO: : Pavel Stejskal, 0dboje 1045/3, Sokolov - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT IČO: : vypracoval Petr Pulkert, Dvořákova 38, Cheb : zodp. projektant Pavel Stejskal, 0dboje 1045/3, Sokolov - autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT IČO:3 Požárně bezpečnostní řešení: Bc. Jan Přibys, ul. K.Čapka 1410, Sokolov - autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb ČKAIT IČO: Stupeň dokumentace : Projektová dokumentace pro stavební povolení Zakázkové číslo : 58/2008 Datum : září 2011 Poznámka: V případě, že jsou v projektové dokumentaci uvedené konkrétní typy výrobků, nejsou závazné, je možné je zaměnit za výrobky stejné případně vyšší kvality, se stejnými případně lepšími technickými parametry. F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení F Technická zpráva a) Účel objektu Objekt občanské vybavenosti č.p. 1614, v ul. Pionýrů v Sokolově, pavilón stravování a školní družiny na parcele č. 873, v katastrálním území Sokolov, dotčený stavebními úpravami, je součástí 1. základní školy v Sokolově. Projektová dokumentace řeší změnu části stavby 2. NP pavilonu stravování a školní družiny v části školní družiny, spojenou se stavebními úpravami. Realizací této změny bude zrušena stávající výdejna s jídelnou ve 2.NP a nahrazena prostory školní družiny. Rozšířeno bude stávající hygienické zařízení pro žáky i učitele. b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stávající stav Pavilon stravování je montovaný skeletový třípodlažní objekt s dvěma nadzemními a s jedním podzemním podlažím. Pavilon je s ostatními prostory školy propojen jednopodlažní spojovací chodbou. V 1.PP je technické zázemí pavilonu. V 1.NP je kuchyně s jídelnou, zázemí pro personál i strávníky, byt školníka, šatny, sklady. Ve 2.NP je již nevyužívaná výdejna s jídelnou pro 2. ZŠ v Sokolově a prostory školní družiny. Stavebními úpravami a změnou v užívání je dotčeno pouze 2.NP v části výdejny s jídelnou, část školní družiny a hygienické zařízení. V dotčených prostorech jsou zděné příčky, dřevěné dveře v ocelových lisovaných zárubních, prosvětlení chodeb je provedeno sklobetonovými výplněmi. Podávací okna mezi kuchyní a výdejnou jsou dřevěná výsuvná. Podlahy v chodbě, výdejně a v hygienickém zařízení jsou provedeny z keramických dlažeb, v ostatních prostorech je převážně PVC. Stěny jsou opatřeny min. do v. 1600mm olejovým nátěrem nebo keramickým obkladem. Zbylá část stěn a stropy jsou opatřeny omítkou a malbou. Propojení mezi 1. NP a 2. NP je řešeno dvouramenným schodištěm a ve výdejně malým nákladním výtahem. Střecha nad pavilonem stravování je plochá se střešní krytinou z asfaltových pasů.4 V celém pavilonu byly v předstihu provedeny výměny výplní otvorů v obvodovém zdivu z původních dřevěných za plastové, zateplení obvodových stěn. Objekt je napojen na veřejné inženýrské sítě vodovod, kanalizaci, plynovod, elektro nn a centrální vytápění. Nový stav Projektová dokumentace řeší změnu části stavby 2. NP - školní družina, spojenou se stavebními úpravami. Realizací této změny bude zrušena stávající výdejna s jídelnou ve 2.NP a bude nahrazena prostory školní družiny. Rozšířeno bude stávající hygienické zařízení pro žáky i učitele. Kapacita stávající školní družiny je v současné době 90 dětí a 3 pedagogičtí pracovníci. Po provedení navrhovaných stavebních úprav se nepředpokládá navýšení kapacity školní družiny. Navrhovanými stavebními úpravami dojde ke zlepšení prostorových podmínek školní družiny a k rozšíření hygienického zařízení pro žáky i učitele. V souvislosti s prováděnými stavebními úpravami vznikne WC pro plánovaný byt školníka. Tato WC kabina bude po dokončení stavebních úprav uzamčena a nebude využíváno do doby realizace bytu školníka ve 2.NP. V prostorech dotčených stavebními úpravami budou odpojeny rozvody vnitřních instalací elektro, voda, kanalizace a vzduchotechnika. Dle nově navrženého dispozičního uspořádání bude provedeno bourání příček v prostoru původní kuchyně, vybourání výtahu a nepotřebných příček v hygienickém zařízení, vybourání nových otvorů pro dveře. Ve stavebně upravovaných prostorech budou odstraněny stávající povrchové úpravy stěn a podlah olejové nátěry, obklady, keramické dlažby, PVC, vnitřní výplně otvorů dveřní křídla, zařizovací předměty. V prostorech dotčených stavebními úpravami budou dle výkresové části projektové dokumentace provedeny nové příčky, osazeny nové zařizovací předměty, nově budou provedeny rozvody elektro, vody a kanalizace. V nově budovaném hygienickém zařízení budou vybudovány nové rozvody vzduchotechniky s vyústěním nad střechu. Vytápění je stávající, žebrové litinové radiátory budou v dotčených prostorech opatřeny novým nátěrem. V dotčených prostorech budou dle výkresové části projektové dokumentace provedeny nové povrchové úpravy podlah, stěn a stropů v dotčených prostorech. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Kapacita stávající školní družiny je v současné době 90 dětí a 3 pedagogičtí pracovníci. Po provedení navrhovaných stavebních úprav se nepředpokládá navýšení kapacity školní družiny. Navrhovanými stavebními úpravami dojde ke zlepšení prostorových podmínek školní družiny a k rozšíření hygienického zařízení pro žáky i učitele. V souvislosti s prováděnými stavebními úpravami dále vzniknou sklady hraček a WC kabina pro plánovaný byt školníka. Tato WC kabina bude po dokončení stavebních úprav uzamčena a nebude využívána do doby realizace bytu školníka ve 2.NP. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu v užívání části stavby spojenou se stavebními úpravami, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení i oslunění, zůstávají zachovány stávající. d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Základní technické a konstrukční řešení objektu zůstává zachováno stávající.5 e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Vzhledem k charakteru stavby změna v užívání části stavby spojená se stavebními úpravami, která zahrnuje převážně vnitřní stavební úpravy objektu, nevyžaduje posouzení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a výplní otvorů. Zateplení a výměna výplní otvorů v obvodových stěnách byla řešena samostatnou projektovou dokumentací, a samostatným stavebním povolením. f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Nepředpokládá se žádny negativní vliv objektu ani jeho užívání na životní prostředí. h) Dopravní řešení Stavba je dopravně napojena na místní komunikaci ul. Pionýrů. i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu Navrhovaná změna v užívání v části stavby spojená se stavebními úpravami je v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu, Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. F.1.2. Stavebně konstrukční část F Technická zpráva a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny Konstrukční systém zůstává zachován stávající, konstrukce odpovídají stáří objektu. V době zpracování projektové dokumentace konstrukce nevykazovaly žádné viditelné poruchy. Nové příčky tl. 100 a 150mm budou zděné z klasických zdících materiálů (cihelné bloky, pórobetonové tvárnice apod.). Příčka mezi plánovaným bytem školníka a hygienickým zařízením školní družiny bude (v této projektové dokumentaci sklad hraček a WC kabina) bude zvukověizolační R w min. 52dB, mechanicky odolná s požární odolností dle požárně bezpečnostního řešení stavby. b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky Výkopy Zakládání stavby Nejsou součástí stavby.6 Svislé konstrukce stěny, příčky, sloupy Příčky tl. 100 a 150mm z cihelných bloků, pórobetonových tvárnic apod. Příčka zvukověizolační mechanicky odolná s požární odolností - tl. 280mm mezi plánovaným bytem školníka a hygienickým zařízením školní družiny (v této projektové dokumentaci sklad hraček a WC kabina) - 2x Porotherm AKU 11,5 z vnější strany omítnutá se vzduchovou mezerou 50mm vyplněnou minerální izolací Rockwoll Airrock ND (možno nahradit sádrokartonovou příčkou se stejnými nebo lepšími parametry) - požadavky vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R w min. 52dB, z důvodu zachování akustických hodnot příčky v ní nesmí být vedeny žádné instalace, požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby Vodorovné konstrukce překlady, stropy, věnce, podhledy Překlady nad nově budovanými otvory v příčkách budou osazeny prefabrikované překlady z nabídky vybraného zdícího systému, uložené dle technologického předpisu výrobce, případně ocelové nosníky 2x L 50/50/5mm, uložené min. 150mm na zdivu na každé straně. U bouraného otvoru do skladu hraček ve zdivu tl. 500mm budou osazeny 3x Ič mm, uložené min. 250mm na zdivu na každé straně. Stropy v místě vybouraného otvoru pro výtah je nutné provést dobetonávku stropní konstrukce, technické řešení bude upřesněno na stavbě po demontáži výtahové šachty ve 2.NP Podhledy z důvodu zakrytí vzduchotechnického vedení v hygienickém zařízení ve 2.NP bude v místnostech proveden snížený sádrokartonových podhled ve světlé výšce 3000mm, případně podhled z minerálních desek, upřesní před realizací investor - z důvodu vedení kanalizačního potrubí z nového hygienického zařízení ve 2.NP pod stropem 1.NP bude v dotčených prostorech proveden snížený sádrokartonový podhled se zvukovou izolací z minerální vlny Rockwoll Airrock ND tl. 50mm (izolaci je nutné provést minimálně v bytě školníka), musí být zachována světlá výška místností min. 2600mm Podlahy, povrchy stěn a stropů Podlahy - specifikace podlah v legendě místností, převážně se jedná o keramické dlažby, protiskluzné, uložené do flexibilních tmelů s použitím zakončovacích profilů, keramický sokl v. 100mm, PVC a koberec s podložkou. Vzhledem k provádění nových rozvodů vnitřních instalací je nutná oprava dotčených částí podlah, hydroizolační nátěr podkladní vrstvy podlahy a stěn bude proveden ve všech místnostech se zvýšeným rizikem vlhkosti hygienické zařízení + úklid. Nutno předpokládat vyrovnání podlah např. samonivelačním potěrem či stěrkou. Obklady - dle legend místností budou provedeny keramické obklady převážně do v. 2050mm do flexibilních tmelů se zakončovacími profily7 Nátěry Omítky Malby - dle legend místností budou provedeny olejové nátěry převážně do v. 1500mm (lze je nahradit i jiným druhem omyvatelného nátěru) - nátěr ocelových konstrukcí a otopných těles 2x základní, a 2x vrchní syntetický - hydroizolační nátěr podkladní vrstvy podlahy a stěn bude proveden ve všech místnostech se zvýšeným rizikem vlhkosti hygienické zařízení + úklid - na nových příčkách omítky dle doporučení vybraného dodavatele zdících systémů, stávající omítky budou opraveny - po dokončení stavebních úprav budou provedeny nové malby ve všech prostorech dotčených stavebními úpravami Barevné odstíny povrchových úprav budou provedeny dle přání investora. Schodiště a šikmé rampy, komíny a kouřovody Schodiště není dotčeno stavebními úpravami. Střechy nad střechu pavilónu bude vyústěno vzduchotechnické potrubí z hygienického zařízení. Výplně otvorů V prostorech 2. NP dotčených stavebními úpravami bude provedena výměna všech dveřních křídel za dveře otočné dřevěné dýhované hladké jednokřídlové /1970mm, u stávajících dveří budou zachovány stávající ocelové zárubně, nově osazované dveře budou také v ocelových zárubních. V některých případech je navržena změna otáčení dveřního křídla nutno vyměnit dveřní křídlo i ocelovou zárubeň. Zábradlí - není součástí stavby. Výtahy, výtahové, instalační a větrací šachty Stávající výtah ve 2.NP bude demontován. Balkóny, lodžie, arkýře - nejsou součástí stavby. Izolace proti vodě Podlahy a stěny v místnostech se zvýšeným rizikem vlhkosti budou opatřeny hydroizolačním nátěrem (případně stěrkou) zejména v hygienickém zařízení a úklidové komoře. Izolace tepelné, izolace zvukové, konstrukce tesařské, konstrukce klempířské Nejsou součástí stavby. Konstrukce truhlářské V prostorech 2. NP dotčených stavebními úpravami bude provedena výměna všech dveřních křídel za dveře otočné dřevěné dýhované hladké jednokřídlové /1970mm.8 Konstrukce zámečnické Stávající i nové ocelové konstrukce (zárubně) budou opatřeny nátěrem. Kování otvorových prvků bude standardní dle nabídky dodavatele jednotlivých výplní otvorů. Požadavky na typy zámků upřesní investor. Převážně se jedná o dveře s dozickými nebo vložkovými zadlabacími zámky. Kabiny WC budou opatřeny zámky pro WC. Zasklívání není součástí stavby. c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Nosné konstrukce jsou stávající. d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů Nejsou součástí stavby. e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby Nejsou součástí stavby. f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů Bourací práce budou provedeny dle platných předpisů, zejména dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dalších platných bezpečnostních předpisů. Bourání bude provedeno po odpojení všech vnitřních instalací, a u otvorů po jejich podchycení překlady. S odpady ze stavby budou nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů). Dle zákona o odpadech, bude dodržena dle 9a hierarchie nakládání s odpady a dle 16 povinnosti původců odpadů, což znamená a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava odpadů k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem), e) odstranění odpadů. Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě. g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí upřesní před realizací investor. Standardně budou provedeny revize elektro, tlakové zkoušky vody, zkouška těsnosti kanalizace apod..9 h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software Seznam použitých podkladů Požadavky stavebníka Zaměření stávajícího stavu objketu Prohlídka místa stavby ČSN, technické předpisy, odborná literatura Dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a zadání stavby dle zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se zákonem a souvisejícími předpisy, v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění staveb, uvedených v Seznam českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Při stavebních pracích budou dodrženy požadavky, technické a technologické předpisy a podnikové normy výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými osobami dle 158 odst.1 a 160 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Zhotovitel musí vést stavebník deník, jehož náležitosti jsou specifikovány ve vyhlášce č. 499/2006Sb. příloha 5. Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dalších platných bezpečnostních předpisů. Povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby jsou dále specifikovány v zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Software Projektová dokumentace byla zpracována v programu Autocad LT i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím dodavatelem Prováděcí dokumentace bude zpracována dle potřeby na základě dohody stavebníka s dodavatelem. V Sokolově září 2011 Vypracovala: Heidlerová Jana10 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Výpis prvků Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov Datum: 9/2011 Akce: 1. ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Účel: STP Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby ŠD Číslo paré Obsah: Výpis prvků Podobné dokumenty
1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická Více STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice
STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501 Více 1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.
- 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí
Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Více Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov, Více stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY
technická zpráva - stavební část DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr Trávníček počet Více ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.
- 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové Více F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení
str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Více ZŠ Jiráskova, Benešov stavební úpravy části wc. stupeň dokumentace :
stupeň dokumentace : dokumentace pro provádění stavby (rozsah a obsah dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., příl. č. 6) místo stavby : ZŠ Jiráskova, Benešov stavebník : Město Benešov Masarykovo náměstí Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586
TECHNICKÁ ZPRÁVA K AKCI : 1 ZŠ v Sokolově ul. Pionýrů 1614 pavilon stravování a školní družiny stavební úpravy a změna užívání v části stavby školní družina a) identifikační údaje : Objednatel : Město Více Průvodní a souhrnná technická zpráva
Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí Více Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady Více D.0 Technická zpráva
D.0 Technická zpráva Dokumentace stavebního objektu Projektová dokumentace pro stavební povolení Akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zak. č.: 04 02 / 2014 Investor: Obec Peč Vypracovala: Ing. arch. Eva Více B. Souhrnná technická zpráva
TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1 Více AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject.
AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN Více B.Souhrnná technická zpráva
B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí
Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Více D - TECHNICKÁ ZPRÁVA
Tel: 465 323 929 Mob:733 129 879 bromach@seznam.cz, www.bromach.cz IČO 27467520 DIČ CZ27467520 Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval Jan ADAMEC Zodp. projektant Jan ADAMEC Kreslil Více TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o, Více TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE
TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu Více Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK
INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana Více - 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA
- 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové Více Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097
VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094 Více Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.
Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení Více B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby
Akce: Zateplení a výměna zdroje tepla objektu základní a mateřské školy Rasošky Stavebník: Obec Rasošky Rasošky kraj Královéhradecký B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Jaroměř, Více V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.
NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky Více PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.
PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název Více Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství Více RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3
A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk Více TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN
TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita Více Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany
Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt Více Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova
Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Stupeň : Dokumentace k výběru dodavatele Změně využití stávajících prostor Objednatel Více VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV
TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen Více A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému Více Příloha č.1 SOD Seznam projektové dokumentace pro stavby Domanínek I. a Domanínek II.
Příloha č.1 SOD Seznam projektové dokumentace pro stavby Domanínek I. a Domanínek II. Domanínek I. Experimentální pracoviště projektu CzechGlobe - rekonstrukce budovy 1. PD stavebně technické řešení - Více NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1
NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení Více Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva
OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE Více Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie
Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1 Více a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní Více F.1.1.1. Technická zpráva
STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel Více Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam Více SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Více Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS
Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS m. č. 001 TECHNICKÉ PODLAŽÍ Technický popis stavebních činností I. PP úprava rozvodů ZTI částečná demontáž a montáž nových přípojek svislých Více SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy Více AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.
AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN, Více Vodovod Vysoké Chvojno
Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická Více Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice
INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č. Více INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady
INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Více B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant: Více ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY
Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1 Více Oprava hygienického zařízení. v 1.podzem.podlaží budovy tělocvičny č.p.220 Zdíkov na parc.č. st.225 v k.ú. Zdíkov
Akce : Oprava hygienického zařízení v 1.podzem.podlaží budovy tělocvičny č.p.220 Zdíkov na parc.č. st.225 v k.ú. Zdíkov Investor : Obec Zdíkov Zdíkov 215, 384 72 Zdíkov IČ 00250872 A. Průvodní zpráva k Více TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení
EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení Více Technická zpráva stavební část
Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel Více 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153 Více b) Místo stavby Městský úřad Bílovec, parcel č. 2168/3, katastrální území Bílovec - město
TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě a) Název stavby Demolice objektu na parcele č. 2168/3 v k.ú. Bílovec - město b) Místo stavby Městský úřad Bílovec, parcel č. 2168/3, katastrální území Více Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:
Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02 Více STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 STAVEBNÍ Více stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky
DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě Více B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly Více A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice
TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA Více MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I. Více Požárně bezpečnostní řešení
1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván Více Vodovod Vysoké Chvojno
Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.5.01.Technická Více Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu
Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační Více A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích: Více 15 2227 D.1.1.1. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 05/2015 REVIZE/REVISIONS
K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION Více PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ
SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ, Více VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)
Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní Více KVALITATIVNÍ STANDARD
Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE Více F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV
F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1 Více Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013
Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Více MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899
Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ Více v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Oprava střechy nad 7.oddělením,oprava verandy 9. oddělení,oprava WC pro personál na 9. oddělení a oprava chodníku před budovou Ds Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace Více A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH
ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz Více Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva
Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou Více ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344
ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz Více k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-
-1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice, Více PROJEKT : INVESTOR : DATUM :
PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský Více Technické požadavky na stavby
Fakulta stavební VŠB TUO Technické požadavky na stavby Nové prováděcí vyhlášky 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb. nejen ve vztahu ke stavbám pro bydlení Renata Zdařilová Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj Více Standard - dodávka k dokončení
Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení Více Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11
STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah 1. Svislé konstrukce... Více Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli
Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015 Více A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely: Více D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Více Znalecký posudek č. 3808-185/2011
Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny Více TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA PODLAHY V SÁLE OBECNÍHO DOMU LUDGEŘOVICE. Vypracoval: Ing. Radek Michalák, Ph.D.
TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA PODLAHY V SÁLE OBECNÍHO DOMU LUDGEŘOVICE Vypracoval: Ing. Radek Michalák, Ph.D. srpen 2012 Použité podklady [1.] Prohlídka stávajícího stavu, Ing. Michalák, 07/2009, 08/2012 Technická Více Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM Více Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu
Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov, Více DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony: Více bytových jednotek a společných prostor
SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B Více Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné
spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ Více PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709 Více CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář