Source: http://docplayer.pl/1130735-Dla-w-poznaniu-ul-wojska-polskiego-28.html
Timestamp: 2017-03-29 11:16:24+00:00
Document Index: 112874509

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art.62', 'art. 23', 'art. 4', 'art. 6', 'art. 207', 'art. 212', 'art. 228']

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego PDF
dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.
Download "dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28."
Czesław Michalak
1 Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski Poznań, październik 2011 roku. Strona 12 Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia.. W sprawie: Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynku Rektoratu Collegium Maximum w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28 1 Na podstawie aktualnych przepisów prawnych, obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej zarządzam wprowadzenie: Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynku Rektoratu Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ul. Wojska Polskiego Zobowiązuję.. do zapoznania pracowników oraz osób z firm zewnętrznych z treścią niniejszej Instrukcji. 2. Pracownicy po zapoznaniu się z Instrukcją, winni potwierdzić to na druku oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2 niniejszej Instrukcji. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Niniejszą instrukcję należy aktualizować co najmniej raz na dwa lata oraz w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w obiektach. Strona 23 KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Lp. Zakres aktualizacji Nazwisko i imię aktualizującego Data Podpis Strona 34 Podstawa opracowania Obowiązek opracowania instrukcji wynika z postanowień 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719). Instrukcję opracowano na podstawie: 1. Dokumentacji techniczno budowlanej udostępnionej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity po zmianach opublikowany w Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz z późniejszymi zmianami). 3. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 147, z późniejszymi zmianami). 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690; z późniejszymi zmianami). 5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719). 6. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz. 1030). 7. Polska Norma PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 8. Polska Norma PN-N :1992. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 9. Polska Norma PN-N :1992. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 10. Polska Norma PN-N :1997. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 11. Polska Norma PN-N :1998. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 12. Polska Norma PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 13. Instrukcja Nr 221. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. 14. Wytyczne projektowania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych. Mostostal Warszawa 1977 r. 15. Marian Skaźnik. Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe. Mercor Gdańsk, Eko Poż. Katowice 1995 r. 16. Marian Skaźnik. Ochrona przeciwpożarowa. Poradnik. Zakres stosowania technicznych zabezpieczeń budowlanych w budynkach i budowlach, wynikający z obowiązujących przepisów i norm. 17. Mirosław Kosiorek. Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych. Arkady Warszawa 1988 r. Strona 45 Zasady ogólne Rozporządzenie (5) nakłada na właściciela lub użytkownika obiektu obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jej aktualizacji, jeśli w obiekcie nastąpiły zmiany w stosunku do ustaleń zawartych w dotychczas obowiązującej instrukcji. Aktualizacja instrukcji jest wymagana również, jeśli upłynęły 2 lata od daty jej opracowania lub daty jej ostatniej aktualizacji, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Postanowienia instrukcji dotyczą również pozostałych użytkowników budynku. Fakt zapoznania pracowników z instrukcją musi być potwierdzony własnoręcznie złożonym podpisem na oświadczeniu (winno być włożone do akt osobowych pracownika) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji, względnie w inny sposób, na przykład na liście imiennej z datami i podpisami pracowników. Strona 56 SPIS TREŚCI I. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU, SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PROWADZONEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO I JEGO WARUNKÓW TECHNICZNYCH, W TYM ZAGROŻENIA WYBUCHEM 1.0. Przeznaczenie instrukcji 2.0 Ustawowe obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony przeciwpożarowej 3.0. Lokalizacja obiektów 4.0. Ogólna charakterystyka budowlana obiektów Ogólna charakterystyka materiałów występujących w obiekcie Liczba osób w obiektach Charakterystyka zagrożenia pożarowego Podział obiektów na strefy pożarowe 8.0. Urządzenia i instalacje zabezpieczające przed pożarem 9.0. Potencjalne przyczyny powstania pożaru Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru w obiektach Zasady i sposoby usuwania zagrożeń przed pożarem Przygotowanie obiektów do możliwości prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczej przez zewnętrzne służby ratownicze Zasady zapobiegania powstaniu pożarów. Zadania i obowiązki pracowników 13.1 Kanclerz Uczelni Obowiązki pozostałych pracowników Zadania i obowiązki osób sprzątających pomieszczenia Obowiązki pracowników służby dozorowania obiektu II. PRZEGLĄDY TECHNICZNE I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I GAŚNICZYCH ZAINSTALOWANYCH W OBIEKTACH 1.0.Zasady przeglądu technicznego i konserwacji gaśnic Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa 3.0 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. 4.0 Instalacja sygnalizacji pożaru. 5.0 Instalacja oddymiania Dźwiękowy system ostrzegawczy. III. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA 1.0. Postępowanie w przypadku powstania pożaru 2.0. Miejscowy system ogłaszania alarmu na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 3.0. Zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego 3.1. Zakres stosowania gaśnic 3.2. Ogólne zasady postępowania podczas gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym 3.3. Hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe 3.4. Koce gaśnicze 3.5. Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy Strona 67 IV. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM 1.0. Bezpieczeństwo pożarowe w czasie napraw i remontów 2.0. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo 3.0. Instrukcja zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych 4.0. Wytyczne zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych 5.0. Obowiązki osób nadzorujących prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych 6.0. Obowiązki osób wykonujących prace pożarowo niebezpieczne V. ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI 1.0. Ogólne zasady prowadzenia ewakuacji osób. Środki i sposoby ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie 2.0. Organizacja ewakuacji 3.0. Praktyczne zasady sprawdzania ewakuacji VI. POMOC PRZEDMEDYCZNA 1.0. Zatrzymanie krążenia i oddychania 2.0. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych 3.0. Krwotoki 4.0. Złamania 5.0. Uraz kręgosłupa 6.0. Oparzenia 7.0. Wstrząs 8.0. Pozycja bezpieczna VII. SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW Z INSTRUKCJĄ I PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI Załączniki: 1.Plan zagospodarowania terenu. 2.Oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. 3.Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 4.Protokół zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych. 5.Zezwolenie na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych. 6.Plan ćwiczeń ewakuacyjnych. 7.Wykaz telefonów alarmowych. 8.Wzory podstawowych znaków i tablic informacyjno ostrzegawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Strona 78 I. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU, SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PROWADZONEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO I JEGO WARUNKÓW TECHNICZNYCH, W TYM ZAGROŻENIA WYBUCHEM 1.0. Przeznaczenie instrukcji Instrukcja przeznaczona jest dla pracowników i innych użytkowników budynków Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Instrukcja zawiera zbiór niezbędnych informacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Jest dokumentem pomocniczym dla jednostek straży pożarnych oraz innych służb ratowniczych prowadzących działania na terenie obiektów. Instrukcja powinna być umieszczona w miejscu dostępnym dla jednostek interwencyjnych np. w czynnej całodobowo portierni budynku wysokiego. Przestrzeganie przez pracowników postanowień niniejszej instrukcji przyczyni się do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku Rektoratu Ustawowe obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej Ustalenia zawarte w instrukcji mają ułatwić wszystkim pracownikom zatrudnionym w budynku Collegium Maximum w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28 właściwe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 147, z późniejszymi zmianami). Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zdarzenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacje lub instytucje korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Strona 89 Realizacja postanowień ustawy (2) zgodnie z art. 4 spoczywa na właścicielu lub użytkowniku budynku, obiektu lub terenu i polega na: przestrzeganiu przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażeniu budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, zapewnieniu konserwacji i napraw sprzętu oraz urządzeń zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie, zapewnieniu osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, przygotowaniu budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej, zaznajomieniu pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustaleniu sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony przeciwpożarowej 1. Pożar jest to nagłe, niekontrolowane zjawisko palenia się w miejscu nie przeznaczonym do spalania się substancji, powodujące zagrożenie dla życia ludzkiego oraz straty materialne. 2. Inne miejscowe zagrożenie rozumie się przez to inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody /katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne/, a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. 3. Produkty spalania wszystkie gazowe, ciekłe i stałe substancje powstające w procesie spalania. 4. Rozprzestrzenianie ognia rozprzestrzenianie płomieni po powierzchni lub wewnątrz materiału lub elementu budynku. 5. Ciepło spalania energia cieplna, która wydziela się przy całkowitym spalaniu jednostki masy materiału. 6. Materiał niepalny materiał, który podczas badań w określonych warunkach nie ulega procesowi spalania. 7. Materiał palny materiał, który nie został zaliczony do materiałów niepalnych. 8. Zagrożenie pożarowe prawdopodobieństwo /możliwość/ wybuchu pożaru. Strona 910 9. Bezpieczeństwo pożarowe jest to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskiwane przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem. 10. Materiały niebezpieczne pożarowo rozumie się przez to ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55oC, gazy palne, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne, ciała stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, ciała stałe palne utleniające o temperaturze rozkładu poniżej 21oC, ciała stałe jednorodne o temperaturze samozapalenia poniżej 200oC oraz materiały mające skłonności do samozapalenia. 11. Zagrożenie wybuchem rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon /iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia/ wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. 12. Strefa zagrożenia wybuchem rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. 13. Strefa pożarowa przestrzeń w budynku /lub na powietrzu/ wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni. 14. Oddzielenie przeciwpożarowe element konstrukcji budynku /ściana, strop/ lub pas wolnego terenu, wydzielający strefę pożarową. 15. Odporność ogniowa zdolność konstrukcji lub elementu budynku do wytrzymałości w czasie na działanie ognia. Dotyczy to również szczelności ogniowej, czyli zapobiegania przenikania płomieni i gorących gazów przez dany element konstrukcyjny budynku. Klasy odporności ogniowej budynku ustala się na podstawie trzech kryteriów: nośności ogniowej (R), szczelności ogniowej (E), izolacyjności ogniowej (I). Czas odporności ogniowej wyraża się w minutach: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240. R zdolność elementu lub konstrukcji do przenoszenia określonych oddziaływań podczas badania odporności ogniowej, E zdolność elementu oddzielającego do zapobiegania przenikaniu płomieni i gorących gazów, I zdolność elementu oddzielającego do ograniczenia przenikania ciepła. 16. Środek ogniochronny środek polepszający właściwości techniczne materiału lub wyrobu ze względu na działanie pożaru. 17. Ewakuacja uporządkowany ruch osób do miejsca bezpiecznego w przypadku pożaru lub innego niebezpieczeństwa. Strona 1011 18. Miejsce bezpieczne miejsce, w którym pożar nie zagraża ludziom. 19. Długość przejścia ewakuacyjnego odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do osi wyjścia na drogę ewakuacyjną, mierzona wzdłuż osi przejścia. 20. Długość dojścia ewakuacyjnego jest to odległość od drzwi wyjściowych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku albo do drzwi klatki schodowej, mierzona wzdłuż osi dojścia /jeśli klatka schodowa nie jest zamknięta drzwiami to liczy się tę odległość do krawędzi pierwszego najbliższego stopnia schodów/. 21. Odpowiednie warunki ewakuacji rozumie się przez to zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. 22. Urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych rozumie się przez to urządzenia montowane w górnych częściach klatek schodowych i pomieszczeń uruchamiane w przypadku nagromadzenia się gorących gazów i dymów pożarowych w celu ich odprowadzenia drogą wentylacji naturalnej lub wymuszonej. 23. Techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych rozumie się przez to techniczne urządzenia, sprzęt, instalacje lub rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru. 24. Oświetlenie awaryjne oświetlenie działające w przypadku wyłączenia się oświetlenia podstawowego. 25. Stałe urządzenia gaśnicze rozumie się przez to urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w układ przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. 26. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu rozumie się przez to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 27. Sprzęt i urządzenia ratownicze rozumie się przez to przedmioty, narzędzia, maszyny i urządzenia na stałe związane z budynkiem, obiektem lub terenem, uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w warunkach pożaru, klęski żywiołowej oraz innego miejscowego zagrożenia Lokalizacja obiektu Budynek Rektoratu zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28. Dojazd do budynku prowadzi od strony ulicy Wołyńskiej poprzez parking samochodowy oraz wewnętrzną utwardzoną drogę na plac przed wejściami głównymi do budynku. W zakresie szerokości i nośności droga pożarowa oraz plac manewrowy przed budynkiem spełniają wymagania rozporządzenia (6). Strona 1112 Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku stanowiącym załącznik do Instrukcji Ogólna charakterystyka budowlano pożarowa obiektów Collegium Maximum. Obiekt Collegium Maximum stanowią dwa budynki: Budynek wysoki Wysokość - 29 m Osiem kondygnacji nadziemnych w całości podpiwniczony. Fundamenty budynku żelbetowe. Ściany wykonane z elementów prefabrykowanych. Stropy międzykondygnacyjne kanałowe o grubości 0,24 m, Strop nad piwnicą stanowi płyta żelbetowa o grubości 0,16 m. Nadproża i klatki schodowe żelbetowe. Powierzchnia zabudowy - 671,80 m2; Powierzchnia użytkowa ,00 m2. Kubatura ,00 m3. Budynek niski Wysokość - 11 m Trzy kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony piwnicą (tzw. piwnica instalacyjna) Fundamenty budynku żelbetowe. Ściany wykonane z elementów prefabrykowanych. Wszystkie stropy wykonane z płyt kanałowych o grubości 0,24 m Nadproża i klatki schodowe żelbetowe. Powierzchnia zabudowy ,00 m2; Powierzchnia użytkowa ,00 m2; Kubatura ,00 m3. Obydwa budynki połączone są trzykondygnacyjnym łącznikiem. Z uwagi na sposób użytkowania zgodnie z par.209 rozporządzenia (4) budynki jako pełniące funkcje administracyjne i dydaktyczne klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W budynku niskim zlokalizowane są sale wykładowe przeznaczone do jednoczesnego pobytu ponad 50 osób klasyfikuje się je do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach techniczno- magazynowych wynosi od 500 do 1000 MJ/m2. Zgodnie z par.8 rozporządzenia (4) z uwagi na wysokość budynek 8 kondygnacyjny zalicza się do grupy budynków wysokich, natomiast budynek trzykondygnacyjny do grupy budynków niskich. Strona 1213 W budynku użytkowane są następujące rodzaje instalacji: wodociągowo kanalizacyjne, elektroenergetyczne, oświetlenia elektrycznego, telekomunikacyjne i teletechniczne, ogrzewcze, wentylacji nawiewno wywiewnej mechanicznej i grawitacyjnej, odgromowe, W celu zapewnienia bezpiecznych warunków eksploatacji wymienione powyżej instalacje użytkowe należy poddawać zgodnie z postanowieniem art.62 ustawy Prawo Budowlane co najmniej raz na 5 lat badaniom stanu technicznego przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie. W części nadziemnej budynku wysokiego zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne oraz częściowo sale dydaktyczne przeznaczone dla osób oraz sala posiedzeń senatu. W części podziemnej budynku usytuowane są pomieszczenia o charakterze techniczno magazynowym. W części nadziemnej budynku niskiego zlokalizowane są trzy sale wykładowe przeznaczone dla osób oraz małe sale dydaktyczne dla osób. W części podziemnej tego budynku zlokalizowane jest pomieszczenie centralnej wentylatorni oraz szachty instalacyjne. W postanowieniu nr 37/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 roku Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla zespołu budynków Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28 sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych i rzeczoznawcę budowlanego z: zachowaniem na klatkach schodowych spoczników o szerokości -1,10 i 1,15 m; niezastosowaniem rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych; nieprzystosowaniem dźwigów do potrzeb ratowniczych; niezachowaniem oddzielenia klatek schodowych od poziomych dróg komunikacji ogólnej przedsionkami przeciwpożarowymi. wyraził zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż w rozporządzeniu (4) pod warunkiem wykonania do 30 marca 2012 roku n/w przedsięwzięć: wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożaru z centralką umieszczoną w pomieszczeniu całodobowego nadzoru ; wyposażenia budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy; wydzielenia przestrzeni klatek schodowych wraz z przestrzenią dźwigów od przestrzeni korytarzy komunikacyjnych, w poziomie kondygnacji parteru, ściankami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EI 60 z drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EI 30 o minimalnej szerokości 1,2 m; Strona 1314 wydzielenia przestrzeni klatek schodowych wraz z przestrzenią dźwigów od przestrzeni korytarzy komunikacyjnych w poziomach pozostałych kondygnacji nadziemnych ściankami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EI 60 z drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EI 30 o minimalnej szerokości 0,9 m; wydzielenia przestrzeni klatek schodowych wraz z przestrzenią dźwigów od pomieszczeń użytkowych(z wyjątkiem sanitarnych) w poziomach wszystkich kondygnacji nadziemnych drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EI 60; wydzielenia klatek schodowych w poziomie kondygnacji piwnic drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EI 60. wyposażenia klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub urządzenia służące do usuwania dymu. Do czasu opracowania niniejszej instrukcji zrealizowane zostały zadania związane z wydzieleniem przestrzeni klatek schodowych w części wysokiej na poziomie wszystkich kondygnacji nadziemnych od przestrzeni korytarzy komunikacyjnych. oraz oddzieleniem drzwiami przeciwpożarowymi kondygnacji piwnicy od części nadziemnej i oddzielenie drzwiami przeciwpożarowymi pomieszczeń zlokalizowanych w przestrzeni klatki schodowej. Wyłoniono wykonawcę robót związanych z modernizacją przeciwpożarowej instalacji wodociągowej oraz wyposażeniem klatek schodowych w budynku wysokim w samoczynne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych. Wykonane ma być również okablowanie budynku wysokiego pod instalację sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegawczy i rozbudowa instalacji oświetlenia ewakuacyjnego Ogólna charakterystyka materiałów występujących w obiektach. Do materiałów palnych występujących w budynkach należy zaliczyć: meble drewniane i tapicerowane, sprzęt AGD, wykładziny podłogowe. W budynku mogą wystąpić przede wszystkim pożary grupy A to jest pożary ciał stałych z udziałem takich materiałów jak: papier, drewno i tworzywa sztuczne. W tej grupie szczególnie groźne z uwagi na fakt powstawania w warunkach pożaru groźnych dla życia i zdrowia ludzi produktów spalania lub rozkładu termicznego są tworzywa sztuczne. Zagrożenie powstałe w wyniku spalania tworzyw sztucznych polega w szczególności na: gwałtownym ograniczeniu widoczności; utrudnieniu oddychania spowodowanego niedoborem tlenu oraz ich działaniem toksycznym: działaniem termicznym spowodowanym wysoką temperatura mogącą uszkodzić układ oddechowy. Strona 1415 Spalenie nawet stosunkowo niewielkich ilości tworzywa powodować może groźne dla życia skutki, np.: 1 kg polichlorków winylu (płytki PCV, pojemniki plastikowe itp.) wydziela w warunkach pożaru 280 litrów trującego chlorowodoru. 1 kg poliuretanów (gąbka, uszczelki itp.) wytwarza litrów cyjanowodoru jednej z najsilniejszych trucizn. Po spaleniu 1 kg pianki poliuretanowej w pomieszczeniu o objętości 30 m3 stężenie niebezpieczne dla życia może zostać przekroczone po 90 sekundach. Tworzywa sztuczne stanowią powszechnie występujący materiał, z którego wykonane jest większość otaczających nas przedmiotów (np. telefon, komputer, radio, czajnik bezprzewodowy, krzesło tapicerowane, ościeżnica okna, lodówka itp.). Statystyka pożarów wskazuje, że ponad 70% ofiar pożaru ginie nie wskutek działania ognia a dymów i gazów pożarowych. W budynku nie są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo w rozumieniu par.2 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U nr 109,poz.719) Liczba osób w obiekcie W budynku wysokim na każdej z kondygnacji przebywać może jednocześnie ok.50 osób to jest łącznie ok.400 osób w budynku. W budynku niskim w momentach największego zagęszczenia przebywać może: na poziomie parteru ok.500 osób; na poziomie I piętra - ok.450 osób; na poziomie II piętra ok.550 osób Charakterystyka zagrożenia pożarowego. Temperatura w pomieszczeniu objętym pożarem wzrasta w wyniku konwekcyjnego mieszania się spalin z powietrzem. W wyniku konwekcji następuje rozprzestrzenianie się produktów spalania i zadymienia. Dym jest aerozolem składającym się z mieszaniny powietrza i gazowych produktów spalania i rozproszonych w fazie gazowej cząstek stałych i ciekłych. Dym zmniejsza możliwości motoryczne na skutek ograniczenia widzialności i działania drażniącego, toksycznego oraz niedoboru tlenu, oddziaływuje także przez wzrost temperatury w wyniku konwekcji i promieniowania. Temperatura około 120 C powoduje oparzenia I stopni a po około 8 minutach, a w temperaturze 200 C następują oparzenia dróg oddechowych. Przez dłuższy czas człowiek znosi promieniowanie cieplne o natężeniu 2 kw/m 2, ale promieniowanie o natężeniu 3,5 kw/m 2 już tylko przez około 60 s. Strona 1516 Podczas pożaru wszystkie te czynniki mogą oddziaływać na użytkowników budynków łącznie, jednak dotychczas przeprowadzone badania nie pozwalają na określenie ani ich interakcji ani synergizmu związków chemicznych. Do oceny zagrożenia toksycznego przyjmuje się wskaźniki toksymetryczne obliczone w taki sposób, że efekt toksyczny jest sumą efektów poszczególnych składników dymu. Podstawowe związki toksyczne zawarte w dymie to tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO 2 ), cyjanowodór (HCN), dwutlenek azotu (NO 2 ) i chlorowodór (HCI). Śmiertelne stężenia tych związków przy 30 minutowej ekspozycji są następujące: CO 3,75 g/m 3, NO 2 0,205 g/m 3, HCN 16 g/m 3, HCl 1,0 mg/m 3. CO 2 196,4 mg/m 3, Utrata możliwości działania następuje po 5 minutach przy stężeniach: CO ppm, HCN ppm, CO 2 7 8% i zawartości tlenu obniżonej do 10 13%. Przy bezpłomieniowym rozkładzie termicznym spowodowanym brakiem tlenu spalanie jest niecałkowite i stosunek CO 2 /CO jest bliski jedności. W tych warunkach, przy słabej wentylacji, dochodzi do tzw. zaczadzenia. Tlenek węgla łączy się z hemoglobiną, tworząc karboksyhemoglobinę, powodując niedobór tlenu w organizmie. Podobny jest mechanizm działania cyjanowodoru. Różnica polega na tym, że śmiertelne skutki działania HCN występują przy znacznie mniejszych dawkach niż CO. Oddziaływanie dwutlenku węgla polega na efekcie hiperwentylacji, tzn. zwiększenia szybkości oddychania, co powoduje szybką kumulację np. dwutlenku węgla w organizmie. Przy niskich stężeniach tlenu obecność CO 2 może wywierać skutek pozytywny, zwiększając dopływ tlenu. W rozwiniętej fazie pożaru, po rozgorzeniu, w pomieszczeniu występuje zwykle niedobór tlenu oraz nadciśnienie. Produkty rozkładu, w których występuje CO i HCN, rozprzestrzeniają się w budynku powodując zagrożenie na dużych obszarach. Zadymienie pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Stwarza ono wielokroć większe niebezpieczeństwo dla ludzi niż pożar. Dym bowiem, a w nim gazy pożarowe, jako produkt spalania, rozprzestrzeniają się szybciej i przenikają do odległych od miejsca pożaru części budynku i do wszystkich zakątków pomieszczeń poprzez otwory instalacyjne w ścianach i stropach, szczeliny w drzwiach, a także inne otwory pomiędzy pomieszczeniami i kondygnacjami. Dym jest często zwiastunem pożaru, którego źródło (miejsce powstania) bywa ukryte i niedostępne. Oddziaływanie drażniące na drogi oddechowe człowieka wywołuje kaszel i krztuszenie, łzawienie oczu, utrudniając czynności poruszania się, użycie sprzętu gaśniczego oraz ewakuację osób zagrożonych. Przebywanie w przestrzeni zadymionej stwarza psychozę lęku, a nawet paniki w obawie zatrucia, doznania obrażeń lub zasłabnięcia i śmierci. Strona 1617 Dym jest produktem niekompletnego spalania materiałów i zawierają się w nim cząsteczki (zawiesiny) spalających się materiałów. Ilość wytwarzanego dymu zależna jest od składu chemicznego i właściwości fizycznych materiałów lub przedmiotów. Pewne materiały, jak: guma, niektóre sztuczne tworzywa, wykładziny, pianki poliuretanowe, wytwarzają podczas spalania znaczniejsze ilości toksycznych dymów. Inne materiały palne jak: tekstylia, drewno, papier, płoną szybciej, nie wydzielając większych ilości dymu do czasu, aż otaczające ich powietrze zawiera dostateczne ilości tlenu, niezbędnego w procesie spalania. Z chwilą jednak zmniejszenia się ilości tlenu, ich spalanie staje się powolniejsze, natomiast zwiększa się ilość dymu. Gęstość zadymienia zwiększa się w górnych warstwach pomieszczenia i na górnej kondygnacji budynku, gdzie dym przenika wraz z unoszącym się powietrzem nagrzanym przez wynikły pożar. Gęstość dymu może być tak duża, że niewidoczne stają się światła lamp zawieszonych pod stropami lub nad drzwiami wyjściowymi oraz światła ewakuacyjne i znaki bezpieczeństwa określające kierunek ewakuacji. Barwa (kolor) dymu może być różna, co zależne jest od składu materiału ulegającego spalaniu i co zarazem może być orientacyjnym wskaźnikiem zachowania ostrożności ze względu na toksyczność (trujące właściwości) gazów pożarowych zawartych w dymie. I tak np. kolor czarny wskazuje na spalanie się węgla, tłuszczów i twardszych gatunków drewna, kolor białawo-żółty charakteryzuje spalanie się papieru, wyrobów celulozowych, tworzyw sztucznych, kolor biały, żółty, niebieski lub niebieskawy znamionuje substancje trujące w dymie. Gazy pożarowe. Są to produkty spalania przenoszące się wraz z dymem i nagrzanym powietrzem do innych pomieszczeń, a także przenoszące się drogami ewakuacyjnymi na cały budynek (strefę pożarową). Stanowią one największe niebezpieczeństwo dla wszystkich ludzi znajdujących się w budynku. Szczególnie szkodliwe i zagrażające życiu ludzi są gazy toksyczne. Do takich gazów należy zaliczyć: tlenek węgla, cyjanowodór, czterochlorek węgla, fosgen. Tlenek węgla (CO) zwany potocznie czadem, jest bardzo silnie trujący, łączy się bowiem z hemoglobiną krwi człowieka. Powinowactwo wiązania się tlenku węgla z hemoglobiną krwi jest około 250 razy większe niż tlenu, który jest tak nieodzowny w procesie oddychania ludzi. Powstająca tlenkowęglowa hemoglobina jest połączeniem znacznie trwalszym i wolniej ulegającym hydrolizie (rozkładowi na hemoglobinę i tlenek węgla) w porównaniu z oksyhemoglobiną, tj. naturalnego łączenia się hemoglobiny z tlenkiem w organizmie człowieka. Wystarczy kilka głębszych wdechów, np. podczas wysiłku fizycznego w atmosferze o zwiększonej procentowo ilości tlenku węgla, aby wystąpiły objawy zatrucia. W pomieszczeniach zamkniętych przy stężeniu tlenku węgla przekraczającym 0,5% obj. powietrza następuje tzw. zatrucie błyskawiczne. Przy mniejszych stężeniach Strona 1718 tlenku węgla następuje zatrucie ostre, powodujące niedotlenienie mózgu człowieka. Początkowo występują bóle głowy, szum w uszach, nudności, wymioty, drżenie i osłabienie kończyn. Równocześnie występuje zanik odruchów obronnych i osoba silniej zatruta tlenkiem węgla nie jest zdolna dojść do drzwi lub okna i otworzyć je. Występują zaburzenia w oddychaniu, skóra twarzy staje się jasno różowa lub sinawa, dochodzi do utraty przytomności. Pierwsza pomoc w ostrych zatruciach tlenkiem węgla polega na zapewnieniu poszkodowanemu powietrza w dobrze wywietrzonym pomieszczeniu lub lepiej na wyniesieniu zatrutego na przestrzeń otwartą i natychmiastowym zastosowaniu sztucznego oddychania metodą usta-usta lub usta-nos, względnie przy użyciu aparatu oddechowego i zapewnieniu szybkiej pomocy lekarskiej. Poszkodowanemu grożą bowiem różne zaburzenia, jak: uszkodzenie mięśnia sercowego, częściowa utrata słuchu i wzroku, zapalenie płuc. Zdarzają się przypadki, że z chwilą wydostania człowieka z przestrzeni zadymionej zawierającej tlenek węgla na zewnątrz budynku, w atmosferze wolnej od dymu i tlenku węgla następuje nagła utrata przytomności w następstwie reakcji organizmu człowieka na zwiększony dopływ tlenu. Nie jest to niebezpieczne dla człowieka, ale nie zwalnia od stosowania metod przywracających przytomność a nawet wykonanie sztucznego oddychania. Dla życia człowieka groźne są także inne gazy występujące w procesie spalania jak: cyjanowodór występuje przy spalaniu substancji celulozowych, przy czym śmiertelne stężenie w powietrzu jest niebezpieczne już przy zawartości 0,027% oraz czterochlorek węgla CCl 4, którego stężenie w powietrzu 2 g/m 3 jest niebezpieczne. Jeżeli przyjmiemy schemat rozprzestrzeniania się dymu w małym pomieszczeniu o wymiarach 6 4 m i wysokości 2,5 m (wg rys. 1) oraz kryteria stanu granicznego: wysokość wolna od dymu h 1,5 m, strumień ciepła z warstwy podsufitowej Q 2,5 kw/m 2, zasięg widzialności przy znanej konfiguracji pomieszczenia z 3 m a ponadto stężenia toksyczne związków podanych wcześniej osiągnięcie stanu granicznego, czyli czas w ciągu którego powinna nastąpić ewakuacja z pomieszczenia, nie powinien przekraczać 2 minut. Q h Rys. 1. Schemat rozprzestrzeniania się dymu w początkowej fazie pożaru Strona 1819 Przy spalaniu 1 kg materiału w takim pomieszczeniu zasięg widzialności wynoszący 3 m zostaje osiągnięty: sosna 71 s ; mahoń 212 s, jesion 47 s ; pianka poliuretanowa 47 s Podział obiektów na strefy pożarowe Konstrukcja obiektów nie powinna umożliwiać rozprzestrzeniania się pożaru na cały obiekt. Dotyczy to szczególnie obiektów o dużych powierzchniach i obiektów wielokondygnacyjnych. Dlatego przepisy nakazują wykonanie w obiekcie odpowiednio wytrzymałych przegród budowlanych w postaci ścian i stropów, które tym samym spełniają funkcje oddzieleń przeciwpożarowych. Dokonany w ten sposób podział obiektu za pomocą ścian i stropów stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe nazywamy podziałem obiektu na strefy pożarowe. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej : w budynku niskim,wielokondygnacyjnym zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 8000 m2; w budynku wysokim, wielokondygnacyjnym zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 2500 m Urządzenia i instalacje zabezpieczające przed pożarem Wyposażenie to przedstawia się następująco: 1. Budynki wyposażone są w instalację hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych 25 i Budynek wysoki wyposażony jest w instalację oświetlenia awaryjnego lecz wyłącznie w przestrzeni klatek schodowych. 3. Budynek wysoki wyposażony jest w system przewietrzania klatek schodowych poprzez wyposażenie okien na 8 kondygnacji w siłowniki z ramieniem powodującym ich wychylenie w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Uruchomienie przewietrzania następuje po wciśnieniu przycisków umieszczonych w portierni budynku wysokiego - od strony ul. Wojska Polskiego - z chwilą gdy portier lub ochrona zostaną poinformowani o zagrożeniu. 4. Budynek wysoki wyposażony jest w sygnalizatory akustyczne umieszczone na poziomie każdej kondygnacji, uruchamiane przez obsługę portierni w budynku wysokim od strony ul.wojska Polskiego z chwilą powzięcia informacji o wystąpieniu zagrożenia pożarowego w budynku. Na portierni od strony ul. Wojska Polskiego zainstalowany jest również przycisk po wciśnięciu którego następuje transmisja alarmu pożarowego do operatora monitoringu i PSP. Przyjęte powyżej rozwiązania nie są zgodne z aktualnymi wymaganiami rozporządzeń i norm z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dostosowanie instalacji Strona 1920 oraz urządzeń wymienionych powyżej do wymagań przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru, urządzenia do samoczynnego usuwania dymów i gazów pożarowych i dźwiękowy system ostrzegawczy jest realizowane w trybie określonym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Postanowieniu nr 37/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 roku Potencjalne przyczyny powstania pożaru Potencjalne przyczyny powstania pożaru w obiektach Collegium Maximum mogą wynikać z: niewłaściwego stanu technicznego wszystkich instalacji znajdujących się w obiekcie, a zwłaszcza instalacji elektroenergetycznych, nieprzestrzegania przepisów i instrukcji przeciwpożarowych. Do najczęstszych przyczyn powstania pożaru należą powstałe wskutek: niedbalstwa, lekkomyślności lub nieostrożności ludzi. W tej grupie przyczyn w szczególności wymienić należy: Powstałe w wyniku nieostrożności ludzi: palenie papierosów oraz porzucanie niedopałków w miejscu do tego nie przeznaczonym; pozostawienie bez dozoru urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do pracy ciągłej; używanie płynów łatwopalnych bez zachowania środków ostrożności; prowadzenie prac remontowych bez właściwego zabezpieczenia; Powstałe w wyniku wad urządzeń i instalacji energetycznych: użytkowanie prowizorycznych instalacji elektrycznych; prowadzenie instalacji elektrycznej bezpośrednio na palnym podłożu; używanie uszkodzonych i wadliwych urządzeń elektrycznych. Powstałe w wyniku wad urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych: eksploatowania niesprawnych urządzeń; zły stan techniczny instalacji i urządzeń wentylacyjnych; ustawiania urządzeń grzewczych na podłożu palnym oraz zbyt blisko materiałów palnych; niepoddawania urządzeń okresowym przeglądom i konserwacji. Powstałe z innych przyczyn: podpalenia; wyładowania atmosferycznego; przeciążenie instalacji elektrycznej; braku właściwej konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń użytkowanych w budynkach. Są to tylko wybrane przykłady najczęstszych przyczyn powstania pożaru. Strona 20 Pokazać jeszcze
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca Bardziej szczegółowo OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub Bardziej szczegółowo ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne Bardziej szczegółowo PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147
PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność Bardziej szczegółowo ... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko
Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Bardziej szczegółowo ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 Bardziej szczegółowo mgr inż. Aleksander Demczuk
ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa Bardziej szczegółowo OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym. Bardziej szczegółowo ...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.
Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować, Bardziej szczegółowo Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.
Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i Bardziej szczegółowo ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze
ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych Bardziej szczegółowo 2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.
Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia Bardziej szczegółowo Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury Bardziej szczegółowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:
Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C), Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu Bardziej szczegółowo Krzysztof Kaiser WENTYLACJA POŻAROWA. seria. Projektowanie i instalacja
Krzysztof Kaiser seria WENTYLACJA POŻAROWA Projektowanie i instalacja Krzysztof Kaiser WENTYLACJA POŻAROWA Projektowanie i instalacja Warszawa 2012 Copyright by Dom Wydawniczy MEDIUM Wszelkie prawa zastrzeżone. Bardziej szczegółowo EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.
ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów Bardziej szczegółowo System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ
System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Bardziej szczegółowo KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE
I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/: Bardziej szczegółowo Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków
Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Bardziej szczegółowo st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek Bardziej szczegółowo Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45
Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana... Bardziej szczegółowo Ochrona przeciwpoŝarowa
Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość, Bardziej szczegółowo ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM
ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo Bardziej szczegółowo OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)
Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA Bardziej szczegółowo Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36
Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r. Bardziej szczegółowo Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N
Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania Bardziej szczegółowo Ekspertyza Techniczna
Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw Bardziej szczegółowo Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu: Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z Bardziej szczegółowo Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce
Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo Bardziej szczegółowo Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Bardziej szczegółowo DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A
DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER Bardziej szczegółowo kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach Bardziej szczegółowo Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.
Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu Bardziej szczegółowo Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
Lista kontrolna pożarowego obiektu. Lista kontrolna przeznaczona dla właścicieli, zarządców, jak również osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele, Bardziej szczegółowo O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.
O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW
INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast Bardziej szczegółowo 2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);
Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) Bardziej szczegółowo Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych
Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach Bardziej szczegółowo Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania.
Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania. Rolą systemów ochrony przeciwpożarowej jest ochrona zdrowia, życia, majątku oraz bezpieczeństwo osób zamieszkujących Bardziej szczegółowo O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.
O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby Bardziej szczegółowo Budynku Mieszkalnego z garażem podziemnym w Poznaniu, ul. Smolna 13
Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla Budynku Mieszkalnego z garażem podziemnym w Poznaniu, ul. Smolna 13 Opracował: Tomasz Lewandowski Poznań, październik 2012 roku. 1 Uchwała Zarządu Bardziej szczegółowo EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury Bardziej szczegółowo Ochrona przeciwpożarowa w szkole
Ochrona przeciwpożarowa w szkole POŻAR: SPALANIE: to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. to proces utleniania do przebiegu którego potrzebne są: Tlen Materiał palny Czynnik Bardziej szczegółowo Ekspertyza techniczna
Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012 Bardziej szczegółowo WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.
WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich Bardziej szczegółowo 2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992
1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ
INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji, Bardziej szczegółowo 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania Bardziej szczegółowo Karta charakterystyki obiektu
Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy Bardziej szczegółowo SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH I OKRESOWA KONTROLA SYSTEMÓW W MUZEUM ROLNICTWA
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH I OKRESOWA KONTROLA SYSTEMÓW W MUZEUM ROLNICTWA Starszy Specjalista ds. Kontrolno Rozpoznawczych w KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem st.kpt. mgr inż. Adam Frankowski Pożar Bardziej szczegółowo OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Bardziej szczegółowo I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA
p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul. Bardziej szczegółowo Ocena ryzyka w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego przez właściciela (zarządcę) obiektu budowlanego
Ocena ryzyka w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego przez właściciela (zarządcę) obiektu budowlanego dr inż. Adam Górny Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska Zapobieganie pożarom art. Bardziej szczegółowo Program funkcjonalno uŝytkowy
Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty Bardziej szczegółowo ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH
ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art. Bardziej szczegółowo BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!
Czad cichy zabójca BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! OSTRZEGAMY! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie Bardziej szczegółowo SZKOLENIE WSTĘPNE BHP
SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja Bardziej szczegółowo Geneza nowych wymagań szczególnych
Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań Bardziej szczegółowo Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby
Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia Bardziej szczegółowo ...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.
Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować, Bardziej szczegółowo BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne
BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach Bardziej szczegółowo GORE - TECH Zofia Rudnicka
1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl Bardziej szczegółowo Oznaczenie prowadzącego Zakład:
NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2014 r.
ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 228 ust. 1 Bardziej szczegółowo E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A
E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny Bardziej szczegółowo Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie
EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Bardziej szczegółowo Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa
EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Bardziej szczegółowo WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego
ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3, Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.
INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, - Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 39/2008 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2008 r.
ZARZĄDZENIE NR 39/2008 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania pracowników w sytuacjach awaryjnego, niezamierzonego uwolnienia się do środowiska Bardziej szczegółowo Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09
Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO Bardziej szczegółowo dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r.
Optymalizacja systemów oddymiania w budynkach produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem technicznych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Bardziej szczegółowo Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki Bardziej szczegółowo st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014
st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne Bardziej szczegółowo CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH
NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA Bardziej szczegółowo Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty
Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127, Bardziej szczegółowo ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90
PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie Bardziej szczegółowo Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania
Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w Bardziej szczegółowo Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej
Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub Bardziej szczegółowo Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012 Bardziej szczegółowo WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość Bardziej szczegółowo PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU
PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji I. Bardziej szczegółowo OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44
E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Bardziej szczegółowo USŁYSZEĆCZAD SKĘPE 2014 ROK
USŁYSZEĆCZAD SKĘPE 2014 ROK CZYM JEST TLENEK WEGLA? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym (powoduje to problemy z jego wykryciem). Powstaje w wyniku niepełnego Bardziej szczegółowo NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r.
NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. KAMPANIA ROZPOCZĘTA W 2010 ROKU - W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011 Bardziej szczegółowo Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania
Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI Bardziej szczegółowo st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014
st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA
RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455; Bardziej szczegółowo Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.
Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice, Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres