Source: http://docplayer.fi/125152449-Rakennusvalvontojen-topten-paloturvallisuuskaytannot-kirsi-rontu-helsingin-rakennusvalvonta.html
Timestamp: 2020-07-13 07:08:34+00:00
Document Index: 12355428

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Rakennusvalvontojen TOPTEN paloturvallisuuskäytännöt Kirsi Rontu / Helsingin rakennusvalvonta - PDF Ilmainen lataus
Rakennusvalvontojen TOPTEN paloturvallisuuskäytännöt Kirsi Rontu / Helsingin rakennusvalvonta
Download "Rakennusvalvontojen TOPTEN paloturvallisuuskäytännöt Kirsi Rontu / Helsingin rakennusvalvonta"
1 Rakennusvalvontojen TOPTEN paloturvallisuuskäytännöt Kirsi Rontu / Helsingin rakennusvalvonta
2 SISÄLTÖ Säädösperuste Säädösten soveltamisesta / Topten korttiluettelo Kortit 117 b : 01, 23,24,25,26,27,28 ja esimerkkejä Muuta
3 SÄÄDÖSTEN TASO Asetuksissa on annettu hyväksytty vaatimustaso, se on määritelty harkitusti Tämä vähimmäistaso rakennuslupaan. Asetuksissa on myös tiukennoksia entiseen näihin muutoksiin on sitouduttava
4 SÄÄDÖSTEN SOVELTAMISALA PALOTURVALLISUUS: RAKENNUKSEN KORJAUS JA MUUTOSTYÖHÖN VAIN EHDOLLISENA Tätä asetusta sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen. Asetusta sovelletaan myös rakennuksen korjausja muutostyöhön, JOS rakennusta sen osa muuttuu korjaus ja muutostyön seurauksena paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi JA rakennuksen paloturvallisuuden parantaminen on sen vuoksi perusteltua korjaus ja muutosyön laatu JA henkilöturvallisuuden vaarantumisen estäminen huomioon ottaen.
5 KOULUN PERUSKORJAUS Koko talotekniikka uusitaan Tilajärjestelyjä Kellarin syventäminen EI KÄYTTÖTAPAMUUTOSTA OLEVA TILANNE 4 kerrosta yhtä palo osastoa Ei yhtään osastoitua uloskäytävää PALOASETUS 2017: Ei muutosta käyttötapaan, Ei tarvetta ulosmitata asetuksen vaatimuksia NYT Ei olisi vaatimuksia LUPA 2011 > vaatimukseksi automaattinen sammutuslaitteisto, perusteluna henkilöturvallisuuden parantaminen
6 SÄÄDÖSTEN TASOA EI YLITETÄ KUOLLEITA / V. TAPATURMAT Kaatumiset / putoamiset 1140 hlöä PALOKUOLEMAT 82 hlöä
7 POISOPITTAVA TOPTEN kortit eivät korvaa vanhentunutta YM:n ohjetta YO 39 / 2003 Korteissa TARKENNETAAN epäselviä asioita Kortit ovat päivyttyviä ja yksi tapa tehdä NOUDATETAAN ASETUSTA JA PERUSTELUMUISTIOTA Jos asia esitetty asetuksessa tai perustelumuistiossa EI TEHDÄ KORTTIA YO39:n VÄÄRÄT / VANHENTUNEET OSIOT ON SAATAVA POIS KÄYTÖSTÄ
8 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAKI 117 b Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. Palon syttymisen vaaraa on rajoitettava. Rakennuksen kantavien rakenteiden on oltava sellaiset, että ne palon sattuessa kestävät vähimmäisajan ottaen huomioon rakennuksen sortuminen, poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saaminen. Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan. Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuuden kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja. Rakennuksen on oltava sellainen, että siinä olevat voivat palon sattuessa pelastautua tai heidät voidaan pelastaa. Pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. Lupaviranomainen voi edellyttää laadittavaksi turvallisuusselvityksen poistumisturvallisuuden kannalta erittäin vaativasta kohteesta.
10 TOPTEN PALOTURVALLISUUS
11 117b 01 PIENTALON PALOKORTTI Toteutettu pienen kirjasen muotoon Kerätty yhteen pientalojen paloturvallisuusasioita Tekstissä säädökset esitetty sinisellä, muistion tekstit ruskealla. Suositus otsakkeen alla on rakennusvalvontojen suositus asiasta, jolloin toteutus on yleensä hippasen parempi kuin asetuksen minimi.
12 SUOSITUS Suositus Asunnon toisen kerroksen jokaisesta makuuhuoneesta tulee olla varatie. Asetus edellyttää yhtä varatietä / poistumisalue. Poistumisalueen tulkinnassakin on haasteensa muistiossa: kaksikerroksista asuntoa voidaan pitää yhtenä poistumisalueena, jolloin riittäisi 1 varatie maantasokerroksesta. P3:ssa on tulkittu: poistumisalue on KERROS.
13 117 b 28, ULOSKÄYTÄVÄ Asetus luku 6 / 31 Rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti tulipalossa. Poistumisaika ei saa olla vaaraa aiheuttavan pitkä. Topi Reponen, diplomityö: Sivukäytävien vaikutus porrashuoneen palonaikaisiin olosuhteisiin. Paljon ylilyöntejä, niin porrashuoneen jakamisessa osastoihin kuin savunpoistossakin. Eniten palautetta kentältä!
14 P1 kerrostalo 4 kerrosta 8asunto/ kerrostaso Sisäänkäyntitasona myös 2.kerros koneellinen savunpoisto korvausilmaluukut 2kpl/kerros
16 E1 Helposti avattava ikkuna tai luukku Vähintään 1m2 Käytäntönä alhaalta avaus jos yli 3 kerrosta asetus 2018 Taulukko PM2 muistiossa Enintään 12 m ulosk.korkeus: Helposti avattava ikkuna tai luukku Riittää kiintopainike ja avaus porrastasanteella seisten
17 117 b 28, ULOSKÄYTÄVÄN PERUSVAATIMUKSIA P1 ASUINRAKENNUKSISSA (h maksimi 24m) MÄÄRITELTY YHDEN ULOSKÄYTÄVÄN MAKSIMI KOKO, ilman erityisjärjestelyjä 12m pussinperä, ääripäät yht 24m SAVUNPOISTO muistion perustaulukon mukaan! Painovoimainen! LISTA EHDOTUKSISTA LISÄTURVAKSI, JOS TARVE VIELÄ MONIMUOTOISEMPAAN ULOSKÄYTÄVÄÄN (kortti päivitetään)
18 KYSELLÄÄN.. C ca s1,d1, mikä on vähäisessä määrin? Perustelumuistio Pksrava kortissa 117 b 28
19 117 b 25, Rakennuksen paloteknisen korkeuden määritys 1. Rakennuksen paloluokka 4 P3, kerroslukumääreet + korkeus P2, kerroslukumääreet + korkeus P1, P0, EI kerroslukumäärettä! POISOPITTAVA RAKENNUKSEN KERRTOSLUKU 2. Rakennuksen korkeus 12,taulukko 3, pksrava.fi 117b 25 Enintään 28m P1, P2, P0 Yli 28m P1, P0 Esim. R luokka raja 28m Paloasetuksessa esitettyä korkeusrajoja EI VOI PYÖRISTÄÄ
21 117b 26, Ylimmän kerroksen lattian ja porrashuoneen sisäänkäyntitason määritys Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta 33 taulukko 11, pksrava.fi 117 b26 Tämä puhuttaa juuri NYT, myös varatien osalta Sekakerros mitoittaa AINA irt.varasto Saunaosasto VAIN IVkonehuone ei mitoita Parvella kerrosalaa 1m2 itoittamaa, kun rak.h>28 tai yli 8krr.
22 ULOSKÄYTÄVIEN MÄÄRÄ!
23 Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta on m eli yli 24m Näitä muutoksia nykykäytäntöön joudumme pohtimaan..
24 Ylin kerros? Hki soveltanut: Uloskäytävien määrä: 1 kpl 1 8 kerrosta jos: ylimmässä kerroksessa ei ole asuntoja Asetus ullakkotulkinta: Uloskäytävien määrä: 2 kpl kun yli 24m ylimmässä kerroksessa on muutakin kuin IVkonehuone eli EI ole ullakko
25 117 b 24, ERI PALO OSASTOIHIN KUULUVIEN AUKKOJEN VÄLINEN PYSTYETÄISYYS ULKOSEINÄLLÄ YLI 2 KERROKSISISSA RAKENNUKSISSA Muistion mukaisesti, tarkennettu mitoituksessa smyygit ja pielet, eli ei lasketa mukaan Päivitetään korttiin muuta muistion vaihtoehdot eli osastointi ja sammutuslaitteisto Päivitetään tuloilmasäleikköjen sijoitteluohjeella
26 117 b 23, IRTAIMISTOVARASTOT ASUINKERROS TALOSSA Otettu kantaa sammutusreittivaatimukseen eli: Sammutusreittiä tarvitaan VAIN kellarikerrokseen, kerroksissa oleviin irt.varastoihin sitä ei tarvitse järjestää. HUOM. Savunpoisto EI porrashuoneen kautta! Asunnon sisälle, asunnon palo osastoon, sijoitettua irtaimistovarastoa ei tarvitse osastoida asunnosta. Savunpoisto hoidetaan asunnon kautta.
27 117 b 24, ERI PALO OSASTOIHIN KUULUVIEN AUKKOJEN VÄLINEN PYSTYETÄISYYS ULKOSEINÄLLÄ YLI 2 KERROKSISISSA RAKENNUKSISSA Muistion mukaisesti, tarkennettu mitoituksessa smyygit ja pielet, eli ei lasketa mukaan Päivitetään korttiin muuta muistion vaihtoehdot eli osastointi ja sammutuslaitteisto Päivitetään tuloilmasäleikköjen sijoitteluohjeella
28 117 b 27 Ulkoseinän lämmöneristekerroksen vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen P1 luokan rakennuksessa (rak. h enintään 56m) Sisustaltaan palavat eristeet, väljempi käyttömahdollisuus asetuksen taulukoissa, mutta vaatimuksia katkoille Vanhat sertifikaatit myönnetty E1:n aikana OHJEET / ARK 11 Perusvaatimuslista lupa asiakirjoissa esitettävistä asioista on pksrava.fi ARK 11, mikä perustuu YM:n ohjeeseen YM3/601/2015 Päivitystarvetta on uusittujen asetusten takia ARK 11 kortissa mm. rakennuksen korkeus ja porrashuoneen korkeus
29 PALOKORTTEJA VALMISTELUSSA RÄYSTÄÄT JA ULLAKON ONTELOT, PALON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN 117 b xx / TURKU VARASTOHOTELLIT 117 b xx / VANTAA LUHTIKÄYTÄVÄTALOT / AVOLUHTI 117 b xx / TAMPERE P1 LUOKAN ASUINKERROSTALON VARATIEJÄRJESTELYT 117 b xx / HELSINKI
30 MUUT JULKAISUT Julkaisija vastaa sisällöstä Rakennusvalvonnat eivät ole kaikkea sisältöä siunanneet Myös suosituksia, jotka ylittävät asetuksen tason. RIL 195, 270, RT palokortti tulossa Talotekniikkainfo: Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuusopas (
LUP:n yhteistyöseminaari
LUP:n yhteistyöseminaari 23.10.2018 Valtuustotalo Lupa-arkkitehti Tiina Reponen PKS-yhteistyö alkoi vuonna 2009: 1-2 tapaamista vuosittain vaihdellen PKS-kuntien välillä ensimmäiset PKS-kortit maaliskuussa
Palotarkastusinsinööri Jarkko Heikkinen
Palotarkastusinsinööri Jarkko Heikkinen jarkko.heikkinen@ouka.fi 044-703 8684 Palotarkastusinsinööri Jarkko Heikkinen Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos Tulevaisuus tuo muutoksia! Rakentamismääräyskokoelman
Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Vaasan kaupungin rakennusvalvonta Ennakoiva laadunohjaus 16.01.2019 Mikko Ahola palotarkastaja brandinspektör Pohjanmaan pelastuslaitos
Asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta. Opas ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuudesta
Asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta Opas ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuudesta Juha-Pekka Laaksonen L2 Paloturvallisuus Oy 14.2.2018 Suomen Rakentamismääräyskokoelma E -sarja - E1 Rakennusten
Merkittävimpien muuttuneiden palomääräysten, Toptenkorttien ja ohjeiden esittely Tapani Hoppu
Merkittävimpien muuttuneiden palomääräysten, Toptenkorttien ja ohjeiden esittely 21.03.2019 Tapani Hoppu Yhteistyön keskeiset periaatteet Rakentamisprosessin sujuvoittaminen Hyvän rakennustavan edistäminen
NAANTALIN KAUPUNKI 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta
NAANTALIN KAUPUNKI 1 Turun hallinto-oikeus PL 32 20101 Turku Viite: THO:n lähete 29.3.2018, 1624/18, asia 00082/17/4113 Asia: Lausunnon antaja: Valittajat: Täydennyspyyntö valituksesta, joka koskee Holmberg
Varatiejärjestelyt ja palo-ovet Autosuojat Etäisyydet rajanläheisyyteen rakennettaessa Tuomo Kukkonen,
Varatiejärjestelyt ja palo-ovet Autosuojat Etäisyydet rajanläheisyyteen rakennettaessa Tuomo Kukkonen, 044-703 8680 Dia 1 Varatiejärjestelyt Uloskäytävää vaikeakulkuisempi reitti, jota pitkin on mahdollisuus
YmA rakennusten paloturvallisuudesta (voimaan )
k e s t ä v ä k s i r a k e n n e t t u S u o m i Säännösmuutokset 2017-2018 YmA rakennusten paloturvallisuudesta (voimaan 1.1.2018) Tapani Hoppu 08.02.2018 12.02.2018 Yhtenäiset käytännöt topten - rakennusvalvonnat
Palokortissa esitetään rakennusvalvontojen yhtenäisiä käytäntöjä P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuteen liittyvistä säännöksistä.
Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt PIENTALON PALOKORTTI P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita Palokortissa esitetään rakennusvalvontojen yhtenäisiä käytäntöjä P3-paloluokan pientalon
Kari Ruokangas PALOTURVALLISUUS RAKENTAMISESSA 2018
Kari Ruokangas PALOTURVALLISUUS RAKENTAMISESSA 2018 PALOTURVALLISUUS RAKENTAMISESSA 2018 Kari Ruokangas Opinnäytetyö Kevät 2018 Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ
Pientaloinfo Hankkeen suunnittelu ja lupakäsittely
Pientaloinfo 09.10.2018 Hankkeen suunnittelu ja lupakäsittely Hankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus! Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan
Rakennusvalvontojen yhteistyönä yhtenäisiä tulkintoja ja ohjeita
Rakennusvalvontojen yhteistyönä yhtenäisiä tulkintoja ja ohjeita Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö Helsingin rakennusvalvonta TOPTEN-rakennusvalvonnat TOPTEN rakennusvalvonnat Helsinki, Espoo, Tampere,
YmA rakennusten paloturvallisuudesta
k e s t ä v ä k s i r a k e n n e t t u S u o m i Säännösmuutokset 2017-2018 YmA rakennusten paloturvallisuudesta (voimaan 1.1.2018) Palokortti Muutos D 07.02.2019 Yhtenäiset käytännöt topten - rakennusvalvonnat
Rakennusvalvonnan katsaus RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT Hilton Kalastajatorppa, Helsinki
kestäväksi rakennettu S u o m i Rakennusvalvonnan katsaus RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2018 11.12.2018 Hilton Kalastajatorppa, Helsinki Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta
Pientaloilta 13.02.2018 Rakennusluvan hakeminen ja lupakäsittely Hankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus! Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan
k e s t ä v ä k s i r a k e n n e t t u S u o m i RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT Hilton Kalastajatorppa
k e s t ä v ä k s i r a k e n n e t t u S u o m i Rakennusvalvonnan katsaus ajankohtaisiin asioihin RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 14.12.2017 Hilton Kalastajatorppa Pasi Timo Tarkastuspäällikkö
RAKENNUKSEN PALOLUOKAN MÄÄRITTÄMINEN JA KESKEISET PALOTEKNISET VAATIMUKSET
RTS 19:36 Ohjekortti - Lausuntoversio 14.6.2019 1 (24) RAKENNUKSEN PALOLUOKAN MÄÄRITTÄMINEN JA KESKEISET PALOTEKNISET VAATIMUKSET Tässä ohjekortissa esitetään rakennuksen paloluokan määrittäminen sekä
117 d 03 B. TOPTEN rakennusvalvonnat Yhtenäiset käytännöt. Vahvistuspvm Sivu 1(5)
Vahvistuspvm 11.10.2018 Sivu 1(5) Aihe LASIRAKENTEET - Suunnittelu ja toteutus sekä käytön ja huollon turvallisuus Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet