Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/FBFA522DB093E1C20325822700507FF4
Timestamp: 2019-12-12 21:46:49
Document Index: 350501542

Matched Legal Cases: ['artículo 07', 'artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 56', 'artículo 63', 'artículo 05', 'artículo 06', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 3', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7']

Resolución ENRE 0034/2018. Boletín Oficial n° 33.805, viernes 2 de febrero de 2018, pp. 33-34.
Citas Legales : Decreto 01600/2002, Informe técnico DSP 4510/2017, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 22, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a) y j), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 25.551, Memorándum D.AMB. 0334/2017, Resolución ENRE 0122/2014, Resolución ENRE 0129/2009, Resolución ENRE 0163/2013, Resolución ENRE 0178/2007, Resolución ENRE 0190/2012, Resolución ENRE 0274/2015, Resolución ENRE 0302/2003, Resolución ENRE 0302/2003 - anexo, Resolución ENRE 0378/2003, Resolución ENRE 0400/2011, Resolución ENRE 0401/2011, Resolución ENRE 0555/2001, Resolución ENRE 0562/2007, Resolución ENRE 0865/2007, Resolución SE 0015/1992, Resolución SE 0077/1998, Resolución SEE 0007/2018, Resolución SEE 0021/2016, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 05, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 06, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 06. - apartado 6.4., Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 04
Expediente Citado : ENRE 47745/2016
VISTO El Expediente del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 47.745/2016, y
Que en el Expediente del Visto, mediante Nota DT 50/16 (Nota de Entrada N° 236.253) la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) remite copia de la solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad de Transporte a su red presentada por ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A. en proceso de fusión con PAMPA ENERGÍA S.A. para su Central Térmica Pilar de 98 MW y la construcción de UNA (1) simple terna en 132 kV de DOS KILÓMETROS Y QUINIENTOS METROS (2,5 km) de longitud para su vinculación con la Subestación (SE) Pilar y obras asociadas.
Que corresponde encuadrar la solicitud en los términos del Título I - Acceso a la Capacidad de Transporte Existente y Título II “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, incluido en el Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución Ex-SEE N° 61/1992 y sus modificatorias (LOS PROCEDIMIENTOS).
Que el proyecto consiste en la instalación y puesta en marcha de una Central Termoeléctrica de aproximadamente 98 MW, compuesta por SEIS (6) motores duales, marca Wartsila modelo 18V50DF, de aproximadamente 16,3 MW de potencia cada uno, la tensión de generación será de 13,2 kV y mediante DOS (2) transformadores de 63 MVA se elevará la tensión a 132 kV, a los cuales se vincularán TRES (3) unidades generadoras por cada transformador.
Que la vinculación entre la SE Pilar (EDENOR S.A.) y la Central Térmica Pilar se desarrollará por medio de una simple terna de cable subterráneo de 132 kV, con conductor de aislación XLPE y una sección de 800 mm2 de aluminio, cuyo tendido será de aproximadamente de DOS KILÓMETROS Y SETECIENTOS METROS (2,7 Km).
Que los equipos instalados en la playa de la SE perteneciente a EDENOR S.A. serán los correspondientes a UN (1) campo de cable para doble barra.
Que por Nota de Entrada N° 233.540, EDENOR S.A. manifiesta que el objetivo de la nueva obra es conectar la futura Central Térmica Pilar que estará ubicada en la calle N° 12, N° 988, con la SE Pilar de EDENOR S.A. situada en Ruta N° 8, Km. 61, ambas dentro del Parque Industrial del partido de PILAR, Provincia de BUENOS AIRES.
Que para llevar adelante la conexión mencionada y permitir el adecuado suministro por parte de la Central Térmica Pilar, resulta necesaria la construcción y puesta en servicio del Nuevo Electroducto de 132 kV que vinculará la Central Térmica Pilar con la SE N° 158 Pilar de aproximadamente DOS KILÓMETROS Y QUINIENTOS METROS (2,5 km).
Que EDENOR S.A. da su acuerdo para que se continúe con este trámite de Acceso e informa que no encuentra objeciones a la Ampliación solicitada.
Que mediante Nota B-112435-1 (Nota de Entrada N° 238.416) la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) emite su opinión técnica y manifiesta que para no afectar de manera adversa la seguridad y calidad del servicio prexistente, la nueva generación deberá cumplir con todos los requisitos Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) establecidos en el Procedimiento Técnico N° 4 (PT4) para este tipo de generador.
Que en cuanto a las características eléctricas que deberán tener los transformadores elevadores, sus tensiones nominales no deben restringir la normal operación de la red de 132 kV del PAFTT (EDENOR S.A.) así como sus cambiadores de tomas no deberán restringir la plena utilización de la curva de capabilidad (P-Q) de los propios generadores de la Central u otras centrales vecinas, ya sea en condiciones de operación normal como en emergencia, considerando los valores extremos de la tensión en bornes del generador (+/-5%).
Que el Solicitante deberá instalar un Control Conjunto de Tensión (CCT) que permita regular de manera rápida y continua la tensión en la barra de 132 kV de la Central (o un punto intermedio de los transformadores 13,2/132 kV) mediante un control centralizado.
Que el Generador y el Distribuidor deberán revisar y adecuar los sistemas de protección y recierres existentes de manera de preservar la selectividad de los mismos en el despeje de fallas y evitar acciones de protección incorrecta (fundamentalmente evitar desconexiones de la Central ante fallas externas a la misma).
Que en situaciones de alto despacho de la generación de la zona (Centrales Matheu y Pilar) se deberá adoptar la configuración de barras de 132 kV separadas en la ET Matheu (acoplamiento de barras abierto) con hasta DOS (2) transformadores de 220/132 kV de dicha estación transformadora en paralelo y con el tercero vinculado a la otra barra de 132 kV para no superar los niveles de capacidad de cortocircuito admisible de las mismas.
Que de acuerdo a lo establecido en el Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS, punto 4 del Reglamento de Diseño y Calidad del Sistema de Transporte (RDCST), los generadores deberán disponer de las instalaciones de Arranque en Negro. Para ello, la nueva Central Térmica Pilar, deberá prever los equipamientos necesarios a tal efecto.
Que el ingreso de estos nuevos generadores que totalizan 98 MW, incrementará la oferta de generación en el MEM y producirán una descarga de instalaciones de EDENOR S.A. que operan normalmente altamente solicitadas.
Que teniendo en cuenta la opinión favorable del Distribuidor, CAMMESA opina que la solicitud es factible desde el punto de vista técnico, debiendo cumplimentarse los requerimientos realizados precedentemente.
Que, mediante Memorándum D.AMB N° 334/2017, el Departamento Ambiental del ENRE manifiesta que en el marco de lo establecido en la Resolución ENRE N° 274/2015, la propuesta presentada por la Concesionaria satisface los requerimientos mínimos estipulados en las Resoluciones SE N° 15/1992 y Nº 77/1998 y agrega que a fojas 195 obra la constancia de presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS).
Que el Departamento Ambiental concluye que la Distribuidora deberá comunicar al ENRE la puesta en servicio de las instalaciones y anexar la Auditoría Ambiental de Cierre de las mismas a la Planificación Ambiental implementada en el marco de su Sistema de Gestión Ambiental (Resoluciones ENRE N° 555/2001, N° 178/2007, N° 562/2007 y N° 865/2007 y complementarias) e incorporar las referidas instalaciones en los programas de monitoreo correspondientes.
Que, mediante Informe Técnico N° 4.510/2017, el Departamento de Seguridad Pública del ENRE manifiesta que no se advierten cuestiones que deban ser observadas siempre y cuando las instalaciones involucradas en la construcción del electroducto entre la futura Central Térmica Pilar y la SE N° 158 Pilar, cumplan con las Resoluciones ENRE N° 129/2009, N° 400/2011, N° 401/2011, N° 190/2012 y N° 163/2013.
Que ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A. ha resultado adjudicataria de nueva capacidad de generación térmica en el marco de la Resolución N° 21/2016 de la Secretaría de Energía Eléctrica y la misma se encuentra en proceso de fusión con PAMPA ENERGÍA S.A., por lo que la gestión de la puesta en marcha de la futura Central Térmica Pilar se encuentra a cargo de esta última.
Que en la solicitud de ingreso como Agente del MEM de ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A. (expediente: EXP-SO1:0203893/2016), se informó mediante Nota ALB N° 7/16 que a través de las Actas de Directorio de N° 2.150 de PAMPA ENERGÍA S.A. y N° 1 de ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A., se iniciaron las tareas y trámites necesarios para la fusión por absorción entre PAMPA ENERGÍA S.A. como sociedad absorbente y ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A. como absorbida, sociedad esta última controlada por PETROBRAS ARGENTINA S.A.
Que, en virtud de ello, se ha solicitado que la inscripción como Agente del MEM respecto de las instalaciones correspondientes a la Central Térmica Pilar iniciada por ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A., continúe su trámite y sea emitida a favor de PAMPA ENERGÍA S.A., en su carácter de continuadora.
Que la Secretaría de Energía Eléctrica del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN por RESOL-2018-7-APN-SECEE#MEM autorizó el ingreso como Agente Generador del MEM a la firma PAMPA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA para su Central Térmica Pilar de 98 MW de potencia nominal a instalarse en la localidad de PILAR, provincia de BUENOS AIRES.
Que la empresa PAMPA ENERGÍA S.A. (mediante Nota de Entrada N° 249.009) se presentó y manifestó que la presente actuación fue iniciada por ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A. y que esta sociedad -con posterioridad- fue absorbida por PAMPA ENERGÍA S.A.
Que en sustento de dicha afirmación, acompañó: 1) copia del Convenio Definitivo de Fusión pasado a Escritura N° 141 de fecha 19 de abril de 2017, 2) Nota PESA LEGC 44/2017 por la que se presentó el Acuerdo Definitivo de Fusión ante la Comisión Nacional de Valores para su inscripción y 3) Comprobante de Inicio de Trámite emitido por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires correspondiente a la disolución en virtud de la mentada fusión.
Que de la documentación presentada surge que PAMPA ENERGÍA S.A. absorbe/incorpora totalmente por fusión a ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A., incorporando por absorción a la sociedad la totalidad de los activos, pasivos, patrimonios, derechos y obligaciones de esta última, la cual se disuelve sin liquidarse.
Que por último, PAMPA ENERGÍA S.A. solicitó que “…se otorgue el acceso y ampliación de la capacidad de transporte para la conexión de la CT Pilar al SADI…”
Que la Central Térmica Pilar deberá adecuar sus instalaciones según lo solicitado por EDENOR S.A. y por CAMMESA.
Que de conformidad con lo mencionado, corresponde dar a publicidad la solicitud por un plazo de CINCO (5) días, a fin de que quien lo considere procedente, presente un proyecto alternativo de Acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico-económico del SADI o presente observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo.
Que en caso de producirse presentaciones se llamará a Audiencia Pública, en caso contrario y en atención a los informes favorables presentados, se procederá a admitir el Acceso solicitado.
Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución ENRE N° 122/2014 por tratarse de una solicitud de Ampliación por Contratos entre Partes que cumple con todos los requerimientos, deberá publicarse la solicitud por CINCO (5) días en el portal de Internet del ENRE, también se deberá solicitar a CAMMESA que realice una publicación similar y por el mismo período de tiempo y publicar por DOS (2) días en un diario de amplia difusión de la ciudad de PILAR.
Que una vez difundida la solicitud, se otorgará un plazo de DIEZ (10) días desde la última publicación para que, quien considere que la obra pueda afectarlo, en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el Ente.
Que EDENOR S.A. y PAMPA ENERGIA S.A. deberán dar estricto cumplimiento a la normativa de “Compre Trabajo Argentino”, establecida por la Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1.600/2002, como así también a la Resolución ENRE N° 302/2003 del 11 de septiembre de 2003, corregida en su Anexo por la Resolución ENRE N° 378/2003.
ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte de la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) requerida por PAMPA ENERGIA S.A. como continuadora de ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A., para su Central Térmica Pilar de 98 MW, así como la solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra consistente en la construcción de UNA (1) simple terna en 132 kV de DOS KILÓMETROS Y QUINIENTOS METROS (2,5 km) de longitud para su vinculación con la SE Pilar y obras asociadas.
ARTÍCULO 3.- Disponer que, en caso de que no hubiera ninguna presentación fundada, vencido el plazo señalado, se considerará autorizado el Acceso así como, en su caso, emitido el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación referidos en el Artículo 1 de esta Resolución.
ARTICULO 4.- Establecer que, en caso de que existan presentaciones fundadas comunes entre distintos usuarios o, respecto del Acceso, se presentara un proyecto alternativo, se convocará a Audiencia Pública para analizarlo, recibir las oposiciones y permitir al solicitante contestar las mismas y exponer sus argumentos.
ARTÍCULO 5.- El Solicitante deberá incorporar en la Ampliación todas las observaciones presentadas por CAMMESA y EDENOR S.A. a efectos de garantizar el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.
ARTÍCULO 6.- Notificar a EDENOR S.A., a PAMPA ENERGÍA S.A. y a CAMMESA.
ARTÍCULO 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 34/2018
Resolución SEE 0007/2018