Source: http://docplayer.fr/1510282-Plomberie-chauffage-bois-ventilation-mecanique.html
Timestamp: 2017-02-27 05:12:24+00:00
Document Index: 321841176

Matched Legal Cases: ["l'article 35", 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

PLOMBERIE CHAUFFAGE BOIS VENTILATION MECANIQUE - PDF
PLOMBERIE CHAUFFAGE BOIS VENTILATION MECANIQUE
Download "PLOMBERIE CHAUFFAGE BOIS VENTILATION MECANIQUE"
1 _CCCTP DCE V2 LA BATIE DIVISIN_pbchvmc.doc COMMUNE DE LA BATIE DIVISIN La Bâtie Divisin Réaménagement de la cure en Mairie Création d un espace petite enfance La Bâtie Divisin CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. LOT N 06 PLOMBERIE CHAUFFAGE BOIS VENTILATION MECANIQUE BET Fluides : Architecte : Frédéric GUYON SICA HR - Agence Des Fluides BENONE Christian D.P.L.G Rue Massenet - Centre Commercial du Château 40, rue du terraillet COGNIN Saint Baldoph2 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 2 SOMMAIRE D. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES D.1. PRESCRIPTIONS BBC BÂTIMENT NEUF (Pour mémoire) D.2. PLOMBERIE SANITAIRES D.2.1. ADDUCTION ET DISTRIBUTION GENERALE D'EAU FROIDE ROBINETTERIE D Equipements pour adduction D.2.2. DISTRIBUTION EAU FROIDE EAU CHAUDE D Tube cuivre écroui apparent D Tube cuivre recuit en chape D Tube polyéthylène sous dallage liaison «petite enfance» D Calorifuge D Nourrices D Fourreaux en attentes pour alimentation ultérieure - Espace Petite Enfance D.2.3. PRODUCTION D EAU CHAUDE SANITAIRE D Chauffe-eau électrique sous évier (Mairie) D Chauffe-eau électrique sur évier (petite enfance) D Mitigeurs individuels D.2.4. APPAREILS SANITAIRES D Déversoir mural de 45 à grille D Douche type «italienne» D Accessoires «douche accessible PMR» D Ensemble WC Handicapés à poser D Ensemble WC à poser D Cuvette WC enfant D Lave-mains 400x D Robinet de puisage eau froide extérieur D Equipements Kitchenettes D.2.5. ASSAINISSEMENT EVACUATIONS D Canalisations en PVC M D Chapeaux de ventilation D Avaloirs de terrasse D Evacuations des appareils sanitaires D Ventilation primaire D Siphons de sol D.3. PRODUCTION DE CHAUFFAGE D.3.1. CHAUFFERIE BOIS ENERGIE PREFABRIQUEE «ENERGY BOX» Type C 32 kw D Energy Box Type C D Transport et déchargement D Mise en service fournisseur D Liaisons pré-isolées chaufferie vers sous station de la mairie D Alimentation eau froide chaufferie D Expansion sécurité D Accessoires et panoplie hydraulique pour chaufferie bois D Circuit Radiateurs mairie : 4.6 kw D Circuit Plancher Chauffant mairie : 6.3 kw D Circuit Plancher Chauffant Espace Petite Enfance : 13.4 kw D Tuyauteries D Calorifuge D Ventilations haute et basse D Evacuations des eaux usées D Sécurité Incendie D Comptage de calories... 273 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 3 D.3.2. Electricite - regulation D.4. DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE D.4.1. EMISSION DE CHAUFFAGE PAR RADIATEURS D Distribution de chauffage type pieuvre Radiateurs à robinetterie intégrée Robinetterie D.4.2. EMISSION DE CHAUFFAGE PAR PLANCHER CHAUFFANT D Planchers chauffants D Nourrices des planchers chauffants D Isolant de sol D.5. VENTILATION MECANIQUE D.5.1. Bouches d'extraction et accessoires D.5.2. Réseaux d'extraction et rejet D.5.3. Ventilateur d'extraction en caisson et accessoires D.5.4. Equipements électriques D.5.5. ENTREES D AIR AUTOREGLABLES D.6. ECO-PARTICIPATION D.7. TRAVAUX DIVERS... 344 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 4 A. GENERALITES A.01 DEFINITION DU PROJET Le devis descriptif a comme objectif primordial la définition de l'aspect final des ouvrages et matériaux à réaliser ou à mettre en oeuvre, selon la demande du Maître d'ouvrage, les conceptions de l'architecte et de l'ingénieur - Conseil. L'entreprise reste seule responsable des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage et en assurer une livraison en parfait état, en tout point conforme aux normes et règlement. De ce fait, l'entreprise est tenue de signaler à l'architecte et à l'ingénieur - Conseil toutes modifications jugées par elle indispensables, et d'en inclure la valeur dans sa proposition de prix de référence étant bien entendu qu'il ne pourra être fait état d'imprécisions ou d'ambiguïté du présent devis descriptif pour réclamer une majoration de prix ou une quelconque indemnité. Toute clause exhaustive, restrictive ou dérogatoire sera considérée comme nulle ou non avenue. A.02 OBLIGATION DES ENTREPRISES Le présent descriptif étant établi par corps d'état ou lot, afin d'en faciliter l'emploi et la lecture, il reste bien entendu qu'il s'agit d'un tout indissociable et les entreprises sont tenues d'en prendre connaissance dans son intégralité. L entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il prendra toutes dispositions pour assurer leur protection d une manière efficace et durable. A.03 PLANS D'EXECUTION ET DE DETAILS - COORDINATION ENTRE ENTREPRISES Chaque entreprise est tenue d'exécuter les plans de détail de ses ouvrages et installations selon le calendrier des travaux. Ces plans devront être soumis à l'architecte pour agrément. L'agrément de l'architecte donné, au titre de la coordination du chantier, ne porte que sur les résultats à obtenir, l'aspect technique de l'ouvrage étant laissé à l'entière responsabilité de l'entreprise. Tous les plans d'entreprise devront être soumis à l'approbation du bureau de contrôle, avant tout commencement d'exécution. Après approbation, les plans devront être transmis, par les entreprises, aux corps d'état intéressés. Ceux-ci exécuteront alors sans supplément de prix les réservations, trous, y compris garnissages après passage des ouvrages et ragréages après exécution des scellements. Au cas où les plans de réservations ne sont pas transmis en temps voulu, l'architecte fera exécuter, par simple commandement, les travaux nécessaires aux frais exclusifs de l'entreprise défaillante. La fourniture des éléments incorporés aux ouvrages, tels que canalisations, fourreaux, douilles, rails, crochets, tampons, suspentes, etc..., reste à la charge des lots concernés. A.04 MARQUES Les marques citées dans les devis descriptifs sont données soit: * sous forme d'une "marque" imposée par le Maître d'ouvrage (sans autre choix possible). * sous la forme "marque X" ou «équivalent» ; le terme «équivalent» comprend des performances et technicités équivalentes. Dans ce dernier cas, la marque a pour but de renseigner les entreprises sur les formes et qualités techniques désirées; celles-ci devront donc, au moment de la remise de soumission, préciser les marques et provenances des matériaux qu'elles envisagent de fournir. Un échantillon de tous les produits et matériaux préfabriqués ou manufacturés sera soumis au Maître d œuvre et à l'ingénieur - Conseil pour agrément, avant commande. La description des travaux, les indications des plans et les quantités ne dispensent pas l'entrepreneur de provoquer avant la remise des prix toutes les explications qu'il jugerait nécessaire pour lever éventuellement toute indétermination, étant entendu qu'il ne pourra être accordé par la suite aucun supplément au prix remis, même en cas d'erreur ou d'omission ou de fausses interprétations des plans ou du devis descriptif. L'entrepreneur sera réputé avoir eu accès aux locaux ou terrains dans leur état actuel, les avoir examinés avec attention et procéder avec l'accord du Maître d œuvre à toutes vérifications et tous sondages à sa convenance. A.05 REMISE DES OFFRES L'entrepreneur devra répondre obligatoirement au devis descriptif et établir sa proposition dont la présentation ainsi que les quantités devront être respectées. Toutes les entreprises sont obligatoirement soumises au bordereau quantitatif. Toute réponse ne reproduisant pas le bordereau dans l'ordre et aux mêmes quantités sera immédiatement éliminée. Toute erreur ou omission constatée dans le devis quantitatif devra être signalée à l'ingénieur - Conseil avant la remise des offres; passé ce délai, il ne sera plus admis de rectifications ni de réclamations ultérieures. A.06 CONTROLE INTERNE Il est rappelé l'obligation pour les constructeurs de procéder, pendant la période d'exécution des travaux, aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi du 4 Janvier En particulier, les entreprises devront, dans leur offre, définir leur programme de contrôle interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect. A.07 MODIFICATIONS PROPOSEES PAR LES ENTREPRENEURS Il est rappelé que toutes les modifications éventuelles proposées par les entrepreneurs devront avant exécution recevoir impérativement l'agrément du Maître d'ouvrage, de l architecte et de l'ingénieur - Conseil. A.08 VERIFICATIONS DES COTES PORTEES AUX PLANS Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les plans et s'assurer de leur concordance entre les différents dessins d'ensemble ou de détails et le devis descriptif. Pour les travaux d'exécution, aucune cote ne devra être prise à l'échelle sur les plans; les entrepreneurs devront également s'assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes données. En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cotes, l'entrepreneur devra en faire part, en temps utile, au Maître d'ouvrage ou à l'ingénieur - Conseil, qui feront eux-mêmes les mises au point ou rectifications nécessaires. Faute de se conformer à ces prescriptions, les entrepreneurs seront seuls tenus de toutes les erreurs relevées au cours de l'exécution ainsi que des modifications qu'entraîneraient pour eux, ou les autres corps d'état, un oubli ou l'inobservation de ces clauses. A.09 SECURITE DE CHANTIER Chaque entreprise doit contribuer à la sécurité du chantier en plaçant les dispositifs réglementaires de protection au droit de ses propres ouvrages et en respectant les protections placées par les autres corps d'état. En cas de manquement à cette élémentaire discipline de chantier, l'architecte chargera l'entreprise de gros oeuvre d'assurer la sécurité du chantier au titre du compte prorata.5 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 5 A.10 PRELEVEMENTS - ESSAIS - ECHANTILLONS Chaque entreprise est tenue de procéder aux vérifications techniques lui incombant au termes de la loi. En outre, l'entreprise devra satisfaire aux demandes d'essais mécaniques et physiques formulées par le bureau de contrôle ou l'architecte. Sur demande, l'entreprise s'engage à fournir un échantillon des produits qu'elle propose de mettre en oeuvre, dans un délai de 10 jours maximum. A.11 RECEPTION DES SUPPORTS ET SUBJECTILES L'entreprise est tenue de vérifier la compatibilité des supports avec les produits qu'elle mettra en oeuvre. En cas d'incompatibilité, l'entreprise doit en avertir l'architecte par lettre recommandée. Celui-ci procédera alors à une vérification contradictoire et ordonnera s'il y a lieu a reprise partielle ou totale des supports ou subjectiles. Après reprise, il sera à nouveau procédé à une vérification contradictoire. A.12 VERIFICATION DES PLANS L'entreprise est tenue de vérifier les plans avant de mettre en fabrication ou de passer commande de ses ouvrages, étant bien entendu qu'elle ne pourra faire état d'erreur de cote ou de dessin pour demander une majoration ou une indemnité quelconque. A.13 LOCAUX DE DEPOT L'entreprise est réputée faire son affaire personnelle des problèmes inhérents au stockage de son matériel, matériaux et autres sur le chantier. A.14 RENOVATION DE BATIMENTS EXISTANTS En matière de rénovation de bâtiments existants, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux, visité les locaux, et apprécié sur place, muni du présent descriptif, les difficultés d'exécution inhérentes à l'état des lieux. A.15 NETTOYAGE DE CHANTIER Chaque entreprise doit l'enlèvement de ses délivres, gravois, détritus. Ce nettoyage sera au minimum hebdomadaire, avant la réunion de chantier. En cas de non observation de cette règle, l'architecte fera exécuter le nettoyage par une entreprise spécialisée, aux frais de l'entreprise défaillante. Modalité d'application de la clause ci-dessus : * Immédiate après constat de carence lors de la visite de chantier si les travaux doivent subir un quelconque retard. * Différée, avec un seul rappel, jusqu'à la prochaine visite. A.16 COORDINATION a) Coordination avec les autres Entrepreneurs : L'ensemble des lots de travaux constituant un document unique, même s'il en est matériellement dissocié, chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d'état. L'Entrepreneur du présent lot devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P., prendre connaissance des devis des autres corps d'état, pour lesquels une intervention "Electricité" en fourniture, main-d œuvre, raccordement, etc..., serait décrite ou nécessaire. L'Entrepreneur du présent lot a l'obligation de consulter les autres corps d'état qui devront lui fournir en temps utile et par écrit leurs besoins réels d'électricité, particulièrement pour les moteurs, intensités de démarrage et intensités nominales, puissances. Dans cette éventualité, la responsabilité appartenant au lot Electricité, le titulaire de ce lot qui n'aurait pas averti le Maître d œuvre en temps utile serait seul responsable et les modifications éventuelles seraient entièrement à sa charge. L'Entrepreneur du présent lot devra indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le planning, les ouvrages dont il a besoin (tels que socles, massifs, réservations, etc...) faute de quoi il se trouverait dans l'obligation de les exécuter à ses frais. b) Coordination en matière de Sécurité et Protection Santé : Conformément à la loi du 31 décembre 1993 (décret d'application du 26 décembre 1994), l'entrepreneur devra se conformer aux exigences du coordonnateur S.P.S. (Sécurité et Protection de la Santé) et tenir compte de ses demandes, sans supplément de prix. L'Entrepreneur devra inclure dans son offre les coûts des dispositions nécessaires au respect de la législation dans ce domaine. A.17 APPROVISIONNEMENT DE CHANTIER Chaque entreprise est tenue d'assurer l'approvisionnement de ses matériaux et ouvrages par ses propres moyens. Toutefois, l'entreprise de gros oeuvre mettra à la disposition des autres corps d'état, les engins de levage dont elle dispose, et ce, pendant la durée de ses travaux sur le chantier. La rétribution de cette prestation se fera entre les parties, sans que l'architecte n'ait à intervenir. En cas de litige entre les corps d'état, l'architecte en sera immédiatement informé par les entreprises concernées afin de ne pas retarder la bonne marche des travaux. A.18 ESSAIS COPREC Les entreprises devront comprendre dans leur offre les frais d'essai et vérifications ci-après: Indépendamment des essais réalisés par l'entreprise pour mise au point et réglage de ses ouvrages, le présent lot devra prévoir les frais afférents à la réalisation par des organismes agréés des essais définis dans les documents techniques N 1 et N 2 de COPREC, ainsi que la fourniture des procès-verbaux qui y sont mentionnés. Les ouvrages feront l'objet des essais et vérifications conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC n 1 (Octobre 1998). Les entreprises concernées par ces ouvrages devront procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations figurant sur le document précité. Les résultats seront transcrits sur des procès verbaux établis conformément aux modèles figurant dans le document technique COPREC n 2 (Octobre 1998) et communiqués au bureau de contrôle. Les essais et vérifications sont à la charge de l'entreprise concernée. L'entrepreneur du présent lot mettra à la disposition du Maître d'oeuvre ou de son représentant les appareils de mesure et le personnel nécessaire aux contrôles et essais des installations, aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'à la réception. A.19 CONTROLE CONSUEL - Tout distributeur d'énergie électrique est tenu d'exiger, avant de mettre sous tension l'installation électrique d'une construction nouvelle, la remise d'une attestation de conformité aux règlements et normes de sécurité.6 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 6 - L'attestation doit être établie par écrit et sous sa responsabilité, par l'installateur auteur des travaux. - En cas de pluralité d'installateurs, chacun d'eux établit l'attestation pour la partie de l'installation qu'il a réalisée. - L'installateur doit faire parvenir l'attestation au Consuel, 20 jours au moins avant la date prévue de mise sous tension définitive de l'installation par le distributeur d'énergie électrique. - Le Consuel doit, dans un délai maximal de 15 jours, à dater de la réception de l'attestation: - soit apposer son visa sur l'attestation, et la renvoyer à l'installateur - soit signaler, à ce dernier, les non-conformités décelées au cours d'un contrôle. Dans ce dernier cas, il appartient à l'installateur, après avoir procédé à la mise en conformité de l'installation, de le déclarer au Consuel par écrit. Le visa du Consuel ne peut-être apposé qu'après mise en conformité de l'ensemble des installations électriques concernées. - En cas de pluralité d'installateurs, le visa est apposé simultanément sur toutes les attestations. - L'installation de chaque appartement d'un immeuble ou de chaque maison individuelle doit faire l'objet d'une attestation de conformité. - Si le logement comporte un chauffage électrique, et si celui-ci est réalisé par le même installateur, une seule attestation par logement doit être établie. - Les installations électriques des services généraux doivent faire l'objet d'attestations de conformité établies par les installateurs, auteurs des travaux. Chaque installateur doit établir et signer une attestation de conformité par comptage pour l'installation ou partie d'installation électrique qu'il a réalisée. - Les attestations de conformité des installations électriques des logements et des services généraux doivent être établies sur des formulaires délivrés par le Consuel, suivant l'arrêté du 17 Octobre B1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CHAUFFAGE B1.01 REGLES DE CALCULS THERMIQUES - Décret n du 29 novembre 2000, relatif aux caractéristiques thermiques des constructions - Arrêté du 29 novembre 2000, relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments - Règles de calcul Th-U : Détermination des caractéristiques thermiques «utiles» des parois de construction (Matériaux, Parois vitrées, Parois opaques et Ponts thermiques) et calcul du coefficient moyen de déperdition par transmission à travers les parois déperditives du bâtiment (Coefficient Ubât) - Règles de calcul Th-C : Méthode de calcul des consommations d énergie des bâtiments tels que définis dans l arrêté du 29/11/ Règles de calcul Th-E : Méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle d été des bâtiments non climatisés - Règles de calcul Th-S : Détermination du facteur solaire des parois du bâtiment (Coefficient S) - Règles de calcul Th-I : Détermination de l inertie du bâtiment ou d une zone de bâtiment - Règles de calcul Th D. Février 1975 Règles de calcul des déperditions de base des bâtiments. B1.02 CAHIER DES CHARGES - TRAVAUX DE PLOMBERIE - D.T.U. N 60.1 à Mai INSTALLATION DE GAZ D.T.U. N Avril INSTALLATION D ASSAINISSEMENT D.T.U. N 63 - Août INSTALLATION DE REFRIGERATION D.T.U. N 67 - Mai INSTALLATION DE VENTILATION D.T.U. N 68 - Juillet INSTALLATIONS ELECTRIQUES D.T.U. N 70 - Mai EQUIPEMENTS DE CUISINE D.T.U. N 90 - Mai DTU 65, installations de chauffage central concernant le bâtiment - Mai 1993, notamment : - D.T.U. N Installation de sous-stations d'échange à eau chaude. - D.T.U. N Prescriptions techniques relatives aux chaufferies aux gaz et aux hydrocarbures liquéfiés. - D.T.U. N Prescriptions pour l'exécution des Panneaux Chauffants à tubes métalliques enrobés dans le béton. - D.T.U. N Prescriptions pour l'exécution des Panneaux Chauffants par conducteurs électriques enrobés dans le béton. - D.T.U. N Prescriptions pour l'exécution des Panneaux Chauffants par tubes matériau de synthèse enrobés dans le béton. - D.T.U. N Installations de transport de chaleur ou de froid... - D.T.U. N Canalisation d d eau chaude ou froide Installations de transport de chaleur ou de froid. - D.T.U. N Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central - D.T.U. N Réalisation des installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide - D.T.U. N Isolation des circuits, appareils et accessoires. B1.03 AUTRES DOCUMENTS - CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION Chapitre 1 - Règles générales Bâtiments d habitation - Articles L111-4 à L ; R111-1 à R CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION Chapitre 3 Protection Incendie ERP - Articles R123-1 à R CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION Chapitre 1 Chauffage des immeubles - Articles L131-1 à L CODE DU TRAVAIL - REGLEMENTS PROFESSIONNELS U.C.H. - Règlement de sécurité du 25 Juin 1980 modifié : Sécurité Incendie dans les ERP ; règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les installations recevant du public. - Arrêté du 5/07/1983. Attribution pour des bâtiments d'habitation d'un Label «H.P.E.» et d'un Label Solaire. - Circulaire n du 20 Septembre 1983 relative au Label Haute Performance Energétique et d'un Label Solaire. - Arrêté du 3 Novembre Application de l'article 35 de l'arrêté du 2 Août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles de d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.7 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 7 - Arrêté du 13 Avril Equipement et caractéristiques thermiques dans les bâtiments tertiaires (bureaux, commerces, hôtellerie, industrie,. - Arrêté du 6 Mai Equipement et caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage sportifs (sauf piscine). B.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES VENTILATION B2.01 PREAMBULE Les bases suivantes ont été retenues pour conduire les calculs, dimensionner les matériels, ainsi que les réseaux de Ventilation Mécanique Contrôlée. B2.02 CONFORMITE AUX NORMES, REGLEMENTS ET REGLES DE L'ART Toutes les installations seront exécutées conformément aux règlements, normes françaises DTU et règles de l'art relatives aux installations du présent lot. Les textes notamment applicables sont : - arrêté du concernant l'aération des logements, - DTU 63.1 de Juillet 1978 (article relatif à la ventilation des locaux, vidoirs et réception d'ordures ménagères), - D.T.U et DTU 68.2 relatifs à la ventilation - arrêtés du et du , relatifs à l'acoustique des logements ; spécifications techniques de Gaz de France, - notes techniques du C.S.T.B., en particulier le Cahier n 1071 de Novembre "Exemples de solutions pour faciliter l'application du règlement de construction" (ventilation), - décrets, règlements ou normalisation complétant ou modifiant les documents susvisés, qui seront publiés postérieurement à l'élaboration du présent devis descriptif et de position, et connus au jour de la signature du sous marché, - décret n du 28 juillet 1999 relatif aux Chambres Funéraires - arrêté de relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, - monographie de la V.M.C. Gaz B2.03 DIMENSIONNEMENT DES GAINES D'EXTRACTION : Le débit maximum d'air extrait sera retenu, pour le dimensionnent des gaines. La vitesse de circulation de l'air dans les gaines, n'excédera pas 4 m/s en grande vitesse. La vitesse de passage dans les gaines est limité à : - 3,5 m/s dans les logements - 5 m/s en terrasse et combles - 4 m/s en V. M. C. GAZ Le débit de calcul est la somme des débits fixes et des moyennes des débits variables, sauf pour le premier niveau considéré, dont on prendra le maximum des débits variables. Le calcul des pertes de charges sont faits d'après les indications de la publication "pertes de charge aéraulique" du C.O.S.T.I.C. B2.04 DEBIT D'AIR A EXTRAIRE Les débits d'extraction sont de : 18 m3/h par personne. Les niveaux de bruit dus à la ventilation mécanique ne dépasseront en aucun cas, 30 dba, dans toutes les chambres et séjour, 32 dba dans les autres pièces sauf la cuisine. Les locaux étant meublés, tolérance 3 dba. B2.05 SELECTION DES VENTILATEURS D'EXTRACTION Les courbes débit pression des ventilateurs seront adaptées aux calculs des pertes de charge du réseau, en considérant les débits maximum à extraire. Les courbes devront être plates. B2.06 ACOUSTIQUE Le niveau de pression acoustique dans les locaux, ne devra pas excéder la valeur de Iso 32, pour une extraction d'air vicié en petite vitesse (ou indication contraire pour labels acoustiques). Pour label acoustique, si demandé, : pour tous les logements dont les cuisines sont ouvertes ou fermées par rapport aux pièces principales, l ensemble des installations et les réglages seront mis en oeuvre de telle sorte que le niveau maximal du bruit reçu ne dépasse pas : - 30 db(a) dans les pièces principales - 35 db(a) dans les cuisines. Le ventilateur est monté sur plots anti vibratiles. B3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLOMBERIE SANITAIRES8 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 8 B3.01 PREAMBULE Les bases suivantes ont été retenues pour conduire les calculs, dimensionner les matériels, ainsi que les réseaux de Plomberie Sanitaire. B3.02 REGLEMENTS - NORMES - DTU - BASES DE CALCUL Les documents normatifs régissant les matériaux à employer, l'exécution, les conditions de réception, d'essais, aux exceptions près mentionnées dans le cours du présent cahier sont les suivantes: B D.T.U et cahiers des charges * DTU 60.1 et ses additifs. Cahier des Charges applicables aux travaux de Plomberie. Règles relatives aux travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié. * DTU Eau froide sous pression. * DTU Evacuations Eaux Usées. * DTU Evacuations Eaux Usées. Canalisations en Polychlorures de vinyle chloré. * DTU 60.1 et additif 1. Cahier des Charges applicables aux installations de Gaz. * Cahier des charges et mise en oeuvre des tuyaux en polyéthylène rigide et leurs accessoires. * Cahier des charges générales 9, 9a, 9b du Syndicat Général des Industries Mécaniques et Transformatrices des Métaux. * Fiches G.C.T.M.O. établies par le C.S.T.B.. * Recommandations du Guide de l'installateur de Canalisations Plastiques. B Textes réglementaires - Circulaire du 9 Août 1978 relative à la révision du Règlement Départemental Sanitaire applicable pour le Département. - Arrêté du 15 Mars Annexe B: désinfection des canalisations d eau potable. - Arrêté du 2 Août 1977 et modificatifs : installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés à l intérieur des bâtiments d habitation. - Article 4 du décret du 14 Juin 1969 et arrêté interministériel du 14 Juin 1969 concernant l'isolation phonique des équipements. - Règlements préfectoraux concernant la sécurité dans les locaux recevant du public. - décret n du 28 juillet 1999 relatif aux Chambres Funéraires - Réglementation particulière aux immeubles de cette catégorie. - Circulaire du 29 Juin 1972 relative au Confort Label Acoustique. B Normes françaises Toutes les normes françaises en vigueur. En particulier, toutes les instructions et règles émanant de services ou organismes officiels font partie des documents à prendre en considération. B3.03 HYPOTHESES DE CALCUL Distribution eau froide et eau chaude : Les débits de base instantanés seront calculés d'après les hypothèses formulées dans la norme NF P Les valeurs des coefficients de simultanéité à prendre en compte sont celles définies dans la norme NF P pour les appareils autres que les robinets de chasse, majorées de 50%, (soit coefficient de 1,50). Vitesse dans les tuyauteries : - Tuyauteries en sous-sol ou en vide sanitaire2,00 m/s- Colonnes Montantes:1,50 m/s - Branchements d'étage ou d'appareils:1,00 m/s Pression : - Pression minimale du puisage:0,5 bar- Pression maximale du puisage:3 bar Evacuation Eaux Vannes - Eaux Usées : * Débit de base: Les débits de base minima sont calculés d'après la norme NF P (tables 4.2) * Coefficients de simultanéité: voir REEF - E6 - titre 8 (tome II) * Diamètres : - Tuyauteries en sous-sol ou en vide sanitaire2,00 m/s - Colonnes Montantes:1,50 m/s - Branchements d'étage ou d'appareils:1,00 m/s - Chutes et descentes : suivant NF P Collecteurs horizontaux : suivant REEF-E6-titre 8 (tome II) Collecteurs généraux d'évacuation : * Débit de base:suivant REEF - E6 - titre 8 (tome II)Coefficient simultanéité :débit probable suivant REEF - E6 - titre 8 (tome II) B3.04 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX B Tubes et accessoires (voir DTU 60.1, paragraphe 2.1) - Tubes et raccords en acier galvanisé : Les tubes seront choisis dans les qualités suivantes: - Diamètre 15x21 jusqu'au 50 x 60, tarif 1, tube gaz soudé, fileté aux deux extrémités. - Diamètre au dessus, tarif 10, tube gaz sans soudure, fileté aux deux extrémités. Les tubes seront galvanisés intérieurement et extérieurement. Les manchons seront galvanisés à chaud extérieurement. Ils devront comporter un marquage lisible et indélébile. Les raccords éventuels seront en fonte malléable. Ceux destinés aux alimentations en eau seront galvanisés à chaud intérieurement et extérieurement. - Tubes et raccords en acier : Tarif 1 jusqu'au diamètre 50 et Tarif 10 pour diamètres supérieurs. Les raccordements se feront soit par raccords en fonte malléable, soit par soudure jusqu'au diamètre 50; au dessus, raccordement par soudure. Les coudes seront du type "à souder": - courbure 5D jusqu'au diamètre 70 et courbure 3D au dessus. - Tubes et raccords en cuivre : Les tubes proviendront de cuivre rouge en barre, étiré à froid, sans soudure, légèrement écroui (type 1/4 dur, qualité b, état de livraison X601, suivant norme NF A La teneur en carbone des tubes cuivres, sera inférieure à 0,02 %.9 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 9 - Tubes et raccords en fonte d'assainissement : Pour les évacuations, les éléments seront à emboîtements ou à raccords avec joint caoutchouc ou élastomères et de qualité SUPER METALLIT U pour tous diamètres. La protection des pièces encastrées sera assurée par l'application d'une couche de goudron. Les tuyauteries recevront une couche de peinture antirouille, passée en usine. B Appareils sanitaires (voir DTU paragraphe 2.2) Tous les appareils et matériaux devront être neufs. Tous les appareils sanitaires (fonte émaillée, grès, céramique, tôle émaillée, acier inoxydable) devront être de très bonne qualité. Dans le cas où ils présenteraient des défauts plus importants que ceux tolérés par le choix A du DTU (paragraphes 2.22 à 2.25), ils seront refusés. B Robinetterie (voir DTU 60.1 paragraphe 2.5) Les robinets seront à passage intégral. Les vannes seront à passage intégral, double opercule. Les garnitures des robinets d'eau chaude devront être capables de résister à une température de 80øC au minimum. Tous les robinets et vannes, venus de fonderie ou marqués au poinçon, présenteront l'indication de la pression maximale de service pour laquelle ils ont été prévus. - Robinetterie des appareils et équipements : La robinetterie des appareils sanitaires, bondes incluses, seront conformes à la normalisation. Elles seront chromées et le mécanisme de commande sera hors eau, sauf indications contraires du descriptif. - Robinetterie de puisage et purge : Ces appareils seront conformes aux normes et répondront aux spécifications techniques - Robinetterie eau froide et eau chaude : Elle sera conforme aux normes sous classe E29 pour la robinetterie bâtiment et sous classe D18 pour la robinetterie sanitaire.10 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 10 C1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES VENTILATION C1.01 Présentation du projet Le présent document a pour objet de préciser l'étendue des prestations, les conditions d'exécution, ainsi que la description des travaux de VENTILATION à réaliser pour le réaménagement de la cure en Mairie et la Création d un espace petite enfance à La Bâtie Divisin (Isère). C1.01 INSTALLATIONS DE VENTILATION 1/ Principe : L ensemble des locaux seront ventilés mécaniquement par des systèmes simple-flux. 2/ Nature des canalisations Conduits réalisés en acier galvanisé rigide spiralé pour les gaines circulaires. C1.02 LIMITES DE PRESTATIONS Travaux compris : - Les groupes de ventilation simple-flux - Les terminaux (bouches d extraction d air, la fourniture des entrées d air, la fourniture des chatières ) - Les conduits et accessoires - Les raccordements électriques et appareillage électrique Travaux non compris : Sans objet C1.03 HONORAIRES Les honoraires BET seront réglés directement par le Maître d'ouvrage dans le cadre d une Mission de base au sens de la loi MOP. C2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CHAUFFAGE C2.01 PRESENTATION DU PROJET. Le présent document a pour objet de préciser l'étendue des prestations, les conditions d'exécution, ainsi que la description des travaux de CHAUFFAGE à réaliser pour le réaménagement de la cure en Mairie et la Création d un espace petite enfance à La Bâtie Divisin (Isère). C2.02 LIMITES DE PRESTATIONS Travaux compris : Les installations concernent le chauffage à circulation d'eau chaude du bâtiment : - la chaufferie Bois préfabriquée - distribution de chauffage : tuyauteries, vannes, ; - les émetteurs de chaleur : planchers chauffants, radiateurs et régulation adaptées ; - l'alimentation des équipements en électricité et l ensemble de la régulation. Travaux non compris : - terrassement/dallage pour implantation de la chaufferie préfabriquée C2.03 QUALITE DE PRESTATIONS Sans objet. C2.04 DOCUMENTS REMIS - Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) - Décompte du Prix Global Forfaitaire (D.P.G.F.) Le Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de compléter le Cahier des Charges Générales établi par le Maître d'oeuvre. Ce document est contractuel et prépondérant pour toutes les clauses techniques. En cas de contradiction entre ces documents, l'entrepreneur est tenu de s'informer auprès de Maître d'oeuvre ou du Conseil Technique.11 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 11 C2.05 TRAVAUX DIVERS ET LIMITES DE TRAVAUX Les quantités correspondant à chaque article sont données à titre indicatif. Les soumissionnaires pourront les corriger si elles ne leur paraissent pas en rapport avec les nécessités de l'exécution et le respect des prescriptions du descriptif et des plans. De même si, à l'occasion de leur reconnaissance du terrain et de l'étude du dossier, ils constataient la nécessité de certains travaux non explicitement prévus au descriptif mais, indispensables pour la réalisation complète des travaux, ils devraient noter, en variante, le montant de ces travaux assorti des quantités correspondantes. Le montant global forfaitaire résultera du produit des prix unitaires par les quantités retenues par les soumissionnaires, c'est-à-dire les quantités figurant au récapitulatif - quantitatif, éventuellement corrigées par eux. Cette décomposition du prix global forfaitaire servira à l'établissement des situations mensuelles de paiement. C2.06 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Les travaux hors devis, ayant fait l'objet d'un ordre de service du client, seront facturés au métré, avec application des prix unitaires résultant de la soumission. C2.07 PIECES GRAPHIQUES Les plans, schémas ou autre pièces graphiques contenues dans le dossier de consultation ont une valeur indicative; en aucun cas, ils ne pourront être considérés comme plan d'atelier et de chantier (P.A.C) Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur devra établir ses propres plans d'atelier et de chantier et les soumettre à l'ingénieur-conseil. Il devra également s'inquiéter de la coordination des différents corps d'état de manière à ce que ses installations ne provoquent aucune gêne ou superposition d'appareils ou canalisations entre les différents lots; en particulier, les implantations de prises de courant, appareils de commande, tableaux, armoires, points lumineux ou lignes seront indiquées sur les P.A.C. avec cotes de positionnement clairement inscrites. Les P.A.C. indiqueront également les réservations de passages ou trémies à réserver à la construction. Toutes omissions ou erreurs dans les principes ci-dessus provoquant des travaux de démontage, modification, percement ou saignées par brochage, dans quelque corps d'état que ce soit, seront considérées comme étant de la responsabilité de l'entreprise et les frais correspondant lui seront imputés. C2.08 HONORAIRES Les honoraires BET seront réglés directement par le Maître d'ouvrage dans le cadre d une Mission de base au sens de la loi MOP. C3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PLOMBERIE SANITAIRES C3.01 Présentation du projet Le présent document a pour objet de préciser l'étendue des prestations, les conditions d'exécution, ainsi que la description des travaux de PLOMBERIE SANITAIRES à réaliser pour le réaménagement de la cure en Mairie et la Création d un espace petite enfance à La Bâtie Divisin (Isère). C3.02 EVACUATIONS DES EAUX USEES ET EAUX VANNES 1/ Principe : Les eaux usées et eaux vannes seront raccordées : - aux collecteurs enterrés créés et raccordés sur les regards extérieurs, 2/ Nature des canalisations : Canalisation PVC M1 "chutes séparées" pour les chutes verticales et ventilation primaire, en gaines techniques. C3.03 CANALISATION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE Toutes les canalisations seront réalisées en cuivre et/ou PER avec nourrices de distribution. C3.04 ORIGINE DES PRESTATIONS : Arrivée eau froide existante dans la sous station de la mairie.12 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 12 C3.05 LIMITES DE PRESTATIONS Travaux compris : - Les appareils sanitaires. - La robinetterie. - La distribution de l'eau froide et de l'eau chaude. - Les écoulements des appareils sanitaires. - Les chutes des eaux usées et eaux vannes. - La production d eau chaude sanitaire individuelle électrique - Les eaux pluviales intérieures Travaux non compris : - Les accessoires sanitaires tels que distributeurs de papiers, portes serviettes, miroirs, etc... - Les eaux pluviales extérieures - Les réseaux extérieurs13 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 13 D. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES D.1. PRESCRIPTIONS BBC BÂTIMENT NEUF (POUR MEMOIRE) Le présent projet est soumis à un niveau de performance BBC Effinergie. Pour l'obtention de ce niveau d exigence, un soin particulier sera apporté à l'isolation, à l'étanchéité à l'eau et à l'air de l'enveloppe des bâtiments. L'entreprise adjudicataire du présent lot s'engage par la signature de ce CCTP à une obligation de résultat en matière d'étanchéité à l'air des ouvrages décrits ci-après. En cas de défaillance d'isolation et d'étanchéité d'un de ses ouvrages, à cause d'une mauvaise mise en œuvre ou d'une détérioration, l'entreprise devra la reprise de ses ouvrages et des raccordements jusqu'à obtention de résultats de tests d'étanchéité acceptables. Objectifs : Valeurs cibles à respecter : I4 < 1.0 m3/h.m² La valeur de la perméabilité à l air pour atteindre le niveau BBC Effinergie (I 4 ) doit être inférieure ou égale à 1.0 m 3 /h.m 2. Cette valeur, exprimée en m 3 /h.m 2 d'enveloppe froide sous un écart de pression de 4 Pascals, quantifie le débit de fuite traversant l'enveloppe (conformément à la réglementation thermique RT2005). Tests d étanchéité à l air : Les tests de l étanchéité à l air de type «blower door» (ou Perméascope) seront réalisés sur l ensemble du bâtiment. Cette prestation est à la charge du Maître d'ouvrage. L enveloppe du bâtiment sera préparée de telle sorte qu elle pourra reproduire les conditions de la période de chauffage. Toutes les portes extérieures et les fenêtres seront fermées. Les gaines d entrée et de sortie d air de l installation de ventilation seront bouchées, ainsi que les ouvertures d évacuation (tuyaux, siphons, ) et autres dispositifs qui devront l être lorsque le bâtiment sera en fonctionnement. Pour chaque test réalisé, les entreprises doivent se tenir à disposition de l entreprise réalisant les tests afin de mettre en œuvre l'ensemble des dispositifs d'obturation relatifs au bon déroulement des tests dans le cadre du fonctionnement normal du bâtiment. Un test intermédiaire sera réalisé après le «hors d eau / hors d air». Un bureau d'études spécialisé sera missionné pour effectuer des tests d'isolation thermique et d'étanchéité à l'air des bâtiments par infiltrométrie et thermographie. Les entreprises devront apporter, si nécessaire, les modifications à leurs ouvrages jusqu à atteindre la valeur minimale d étanchéité à l air. Un test final et contractuel sera réalisé en fin de chantier sur la partie neuve du bâtiment. En cas de non atteinte de l objectif, les entreprises devront apporter les modifications sur leurs ouvrages jusqu à obtention de la valeur minimum d étanchéité à l air : I4 = 1.0 m3/h.m2 d'enveloppe froide. Les entreprises auront à leur charge le coût du nouveau test d étanchéité à l air afin de valider les reprises. Attention aux dégradations en seconde phase de chantier! Moyens :14 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 14 L entreprise devra donc mettre en œuvre tous les éléments nécessaires à une bonne étanchéité à l air du bâtiment, notamment les accessoires de marque PROCLIMAT ou techniquement équivalent. A charge du présent lot la fourniture et la pose de toutes les manchettes au niveau de chaque traversée d enveloppe (rebouchage de tous les fourreaux) et en particulier au niveau des équipements extérieurs des accès bâtiment : éclairage + PC, stores, volets roulants, point de puisage,... Les réservations en dalle seront remplies par une plaque de siporex ou équivalent. L entreprise percera cette plaque selon le diamètre des colonnes, posera un résilient autour des colonnes fixé avec des colliers Rilsan et rebouchera au plâtre les passages de dalle après mise en place des colonnes. Et toutes autres prestations utiles pour atteindre l objectif de performance. Les éléments techniques décrits ci-dessous devront être intégrés dans le chiffrage de l entreprise sans variantes. Les variantes éventuelles devront faire l objet d un chiffrage distinct, les éléments techniques retenus devront présenter des performances au moins égales aux produits décrits ci-dessous. D.2. PLOMBERIE SANITAIRES Toutes les robinetteries et autres équipements (réducteurs de pression, clapets anti-retour, ) placés sur des canalisations EF ou ECS seront certifiés NF-robinetterie du bâtiment. D.2.1. ADDUCTION ET DISTRIBUTION GENERALE D'EAU FROIDE ROBINETTERIE L'alimentation en eau froide du bâtiment est existante et conservée (DN32) Réseau d adduction en polyéthylène haute densité Compris au présent lot : - Raccords PE/Cuivre - Une vanne d'isolement direct type ¼ de tour DN 32, plombée, série 16 bars, avec raccords démontables, avec prise de désinfection et de purge, à l arrivée dans le bâtiment. D Equipements pour adduction Fourniture et pose des équipements ci-après sur l alimentation générale eau froide. Diamètres des appareils : DN 32-1 Vanne d'arrêt général type 1/4 de tour, série forte. - Clapet anti-pollution - Filtre à tamis inox - Détendeur réglable à 3 bars avec manomètre - Nourrice 3 départs entièrement équipée : - Compteur volumétrique d eau froide DN20, y compris 2 vannes d arrêt pour comptage Mairie - Compteur volumétrique d eau froide DN32, y compris 2 vannes d arrêt pour comptage Petite Enfance - Compteur volumétrique d eau froide DN20, y compris 2 vannes d arrêt pour comptage Chaufferie Localisation : Adduction d Eau Potable (AEP) dans la chaufferie en sous-sol de la mairie. D.2.2. DISTRIBUTION EAU FROIDE EAU CHAUDE Eau Froide : Distribution intérieure vers les appareils sanitaires.15 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 15 Eau Chaude : Distribution intérieure vers les appareils sanitaires. Le rinçage de l ensemble des canalisations après sa mise en œuvre et avant la pose des robinetteries sera à la charge du titulaire du présent lot. Le dimensionnement des canalisations d alimentation en eau des appareils sanitaires respectera les dispositions du DTU plomberie. D Tube cuivre écroui apparent La distribution apparente des remontées depuis les réseaux en dalle se fera en tube cuivre écroui. La distribution réalisée en faux plafond se fera également en tube cuivre écroui. L'ensemble des tuyauteries sera de section appropriée, y compris toutes sujétions de pose, soit : - tube cuivre écroui depuis les chauffe-eau pour l eau chaude ou eau mitigée et depuis les alimentations principales pour l eau froide - vannes d'isolement 1/4 tour à boisseau sphérique, té d'équilibrage,... et toutes sujétions. D Tube cuivre recuit en chape Les tubes sous fourreaux de diamètre extérieur inférieur ou égal à 30 mm pourront être directement intégrés dans les dallages en référence au nouveau DTU dallage (épaisseur des incorporations inférieure à 1/5 de l épaisseur du dallage). Tube cuivre recuit, avec fourreau, y compris tous façonnages, coupes, tamponnages provisoires Incorporation dans les dalles de plancher, avant coulage, entre les deux lits d'acier, avec protection des remontées. Tous raccords démontables seront placés à 0,10 m au-dessus du sol fini, aucun d'eux ne sera incorporé Les canalisations Eau Froide et Eau Chaude seront distantes, dans leur parcours incorporé, de 0,15 m minimum. Des raccords brasés seront prévus aux liaisons avec les tuyauteries apparentes Localisation : sanitaires/kitchenettes suivant plans D Tube polyéthylène sous dallage liaison «petite enfance» La liaison principale entre l arrivée d eau froide générale et le point principale de distribution d eau froide (, nourrice sous évier de l espace petite enfance sera réalisée en tube polyéthylène, cheminant sous dallage sous fourreau TPC Ø90 (fourreaux et tranchées prévues au VRD). Réseau d adduction en polyéthylène haute densité DN32 Localisation : entre la nourrice de distribution générale en chaufferie et la nourrice principale sous évier de l espace petite enfance. D Calorifuge Calorifuge des tuyauteries eau froide et eau chaude par manchons isolants type ARMAFLEX AC - type M1 - H 32 mm compris colle, scotch noir et toutes sujétions de pose. Localisation : gaines techniques, placards faux-plafonds D Nourrices Nourrice de distribution, y compris raccords, vanne d arrêt ¼ de tour à boisseau sphérique et toutes sujétions de mise en œuvre. Localisation : suivant plans16 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 16 D Fourreaux en attentes pour alimentation ultérieure - Espace Petite Enfance Depuis l emplacement des nourrices sous évier de l espace petite enfance, l entrepreneur prévoira deux fourreaux au minimum afin de passer ultérieurement des tubes pour l alimentation eau chaude eau froide d un ou plusieurs équipements sanitaires. Localisation : depuis nourrices sous évier vers combles de l espace petite enfance. D.2.3. PRODUCTION D EAU CHAUDE SANITAIRE La production d eau chaude sanitaire sera réalisée au moyen de chauffe-eau électrique de petite capacité. D Chauffe-eau électrique sous évier (Mairie) Fourniture et pose d un chauffe-eau électrique sous évier de marque ATLANTIC, Série compacte sous évier PETITES CAPACITES, Rèf : , à fixer sous l évier Caractéristiques : - capacité 15 l, puissance 2.0 kw, 230 V, diamètre 338 mm, H=399 mm - CR = Protection anti-corrosion, Chauffe rapide, Molette de réglage accessible et voyant de chauffe - Résistance blindée avec résistance ohmique de protection Accessoires de sécurité : - Groupe de sécurité avec siphon à large garde d'eau; raccordement aux EU. - Robinet d'arrêt 1/4 de tour à passage intégral pour isoler l eau froide et l eau chaude sanitaire Y compris raccordement électrique sur attente du lot électricité Localisation: Sous l évier de la kitchenette du R+1 de la mairie (nombre : 1) D Chauffe-eau électrique sur évier (petite enfance) Fourniture et pose d un chauffe-eau électrique sous évier de marque ATLANTIC, Série compacte sur évier PETITES CAPACITES, Rèf : à fixer au-dessus de l évier Caractéristiques : - capacité 50 l, puissance 2.0 kw, 230 V, diamètre 338 mm, H=918 mm - CR = Protection anti-corrosion, Chauffe rapide, Molette de réglage accessible et voyant de chauffe - Résistance blindée avec résistance ohmique de protection Accessoires de sécurité : - Groupe de sécurité avec siphon à large garde d'eau; raccordement aux EU. - Robinet d'arrêt 1/4 de tour à passage intégral pour isoler l eau froide et l eau chaude sanitaire Y compris raccordement électrique sur attente du lot électricité Localisation: Au dessus de l évier de la kitchenette de l espace petite enfance (nombre : 1) D Mitigeurs individuels Fourniture et pose d un mitigeur individuels 3/4, avec clapets anti-retour et température réglable de 60 à 30 C verrouillable par l installateur, en sortie de chauffe-eau. Sécurité anti-brûlure entre 37 et 45 C. Fourniture et pose de filtres en amont du mitigeur, y compris vannes d arrêt. Localisation: en sortie de chauffe-eau et au plus près des zones à alimenter (nombre : 2)17 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 17 D.2.4. APPAREILS SANITAIRES Les appareils sanitaires décrits dans le présent CCTP correspondent à une prestation de base. Les entreprises pourront présenter des matériels de marque différente à la double condition qu'elles aient chiffré la solution de base et que la variante proposée offre un niveau de qualité équivalent. Caractéristiques : - Porcelaine vitrifiée blanche pour les WC, lavabos, éviers, douches - Robinetterie mitigeuse chromée bénéficiant du classement NF et acoustique II, et d'une garantie de 5 ans. - Flexible de raccordement sur la robinetterie Les appareils muraux seront fixes à l'aide de chevilles antivibratiles à collerette afin d'éviter des ponts phoniques avec les parois (voir ci-dessus). Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la structure porteuse au moyen de matériau résilient ou de boites à ressort. Pose : Elle comprend : Le transport, le bardage aux étages, la pose proprement dite, la mise de niveau, la fixation robuste, le montage des robinetteries, la protection pendant la durée des travaux, la mise en service avec les essais et réglages y afférent L'interposition de matériaux résilients pour l'isolation acoustique entre les fixations et la structure Les joints au mastic hydrofuge blanc au droit des revêtements muraux (avant et après réalisation des faïences) sont à la charge du présent lot, les supports spéciaux façonnés pour adaptation à la structure font partie de la pose. Les appareils sanitaires seront de couleur blanche, soit : Appareils de marque ALLIA, PORCHER et GEBERIT ou techniquement équivalent Robinetterie de marque DELABIE ou GROHE ou techniquement équivalent, cartouches à disques céramiques, classement NF D Déversoir mural de 45 à grille Marque : ALLIA Type : Gamme Publica Réf Dimensions : 450 x 335 mm Caractéristiques : Déversoir mural de 45 en céramique émaillée de couleur blanche Déversoir mural à grille comprenant : - Déversoir mural de 45 en céramique émaillée de marque ALLIA Série Collectivités Réf Montage mural par jeu de consoles en fonte, avec vis et chevilles et renforcement dans cloisons - Mélangeur mural en laiton chromé avec bec mobile en «S» de 200 mm, de marque GROHE série Avina Réf , poignées métal, avec tête céramique à clapet, raccords muraux à rosace pour alimentation encastrée et tous accessoires nécessaires. - 2 vannes d isolement type ¼ de tour Ø15x21 - Grille mobile inox - Vidage avec bonde 1 ½ à écoulement libre - Siphon en polypropylène - Accessoires pour fixation murale, y compris visserie, renforts en cloisons et toutes sujétions de pose - Joint étanche RUBSON ou équivalent, suivant avis techniques et règles de l art Localisation : Placard des sanitaires de l espace petite enfance (nombre : 1) Mairie position à définir en phase chantier (nombre : 1) D Douche type «italienne» Fourniture et pose de :18 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 18 Mitigeur de douche mural 2 trous avec clapets anti-retour, raccord anti stagnation, manette ajourée, flexible, douchette et support mural orientable de type Chavonnet 2539 ou techniquement équivalent, débit maxi 9l/minutes. - - Manchette de prolongation Ø125 avec rainures. - Panier inox P63. - Raccordement sur écoulement tube PVC sous dallage, étanchéité et toutes sujétions Mise en place et toutes sujétions de scellements, étanchéité par joint étanche RUBSON ou équivalent. Percement par carottage au diamètre souhaité à charge de la présente entreprise ou fourniture en temps voulu des réservations au lot maçonnerie. Fourniture de : -siphon de sol DN63 femelle à sortie horizontale, marque NICOLL type SITAR ou équivalent, en PVC, pour installation étanche sur sols carrelés. Agrément NF M1 pour revêtement de sol étanche avec avis technique du CSTB. Comprenant le corps de siphon, sortie verticale, le plongeur avec joint, la platine de raccordement, la bride serrage, la grille ¼ tour démontable. du siphon de sol et pose de celui-ci au lot CARRELAGE. Localisation : WC PMR de l espace petite enfance D Accessoires «douche accessible PMR» Barre de maintien verticale Marque DELABIE SOGEPROVE ou équivalent, Réf. 5465P2. Longueur droite 1,15 m ø25 en inox 304 bactériostatique poli brillant, avec support douchette coulissant. Fixation invisible par platine inox ø73. Ecartement de 40 mm maximum entre le mur et la barre. Livré avec vis inox pour mur béton. Garantie 10 ans ou équivalent. Siège relevable pour PMR à poser dans la douche, y compris renfort en cloisons pour préparation du support, en alu gainé nylon type réf. PRESTO Nota : Pour chaque équipement, l'entrepreneur prévoira les renforts en cloisons nécessaires à la résistance mécanique du supportage. Localisation : WC PMR de l espace petite enfance D Ensemble WC Handicapés à poser Marque : ALLIA Type : Série Prima Cdi Réf Dimensions : 690 L x 392 l x 460 H mm Caractéristiques : Ensemble WC Handicapés prêt à poser en porcelaine vitrifiée blanche Le raccordement des cuvettes WC à la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison verticale par la pose d un matériau résilient d une épaisseur 5 mm et dépassant largement ( 10 cm) de part et d autre de la paroi concernée. Ensemble WC complet prêt-à-poser en porcelaine vitrifiée, de marque ALLIA série Prima CDi, Réf , Certifié NF, comprenant : - Cuvette à sortie horizontale de 690 x 392 mm Hauteur 46 cm - Réservoir complet réversible avec mécanisme économiseur d eau 3/6 litres à alimentation latérale, équipé avec abattant et mécanisme robinet flotteur silencieux NF 1. Touche de commande à bouton poussoir chromé. Volume de chasse 3/6 litres. - Kit de fixation rapide pour cuvette - Robinet d'arrêt équerre chromé 3/8-1 pipe de WC Ø 100 type Nicoll comprenant : 1 coude avec joint à lèvre PVC blanc et 1 longueur de tube Barre de relèvement de marque SOGEPROVE ou techniquement équivalent, diamètre 32 mm, longueur horizontale 400 mm, longueur orientée à mm, en inox époxy de couleur au choix de l Architecte, avec système de fixation invisible, Réf E2. Renforts en cloisons si nécessaire. Fixation de la partie horizontale de la barre d appui près de la cuvette entre 0,70 et 0,80 m de hauteur. Localisation : WC suivant plans (nombre: 2)19 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 19 D Ensemble WC à poser Marque : ALLIA Type : Série Prima Compact Cdi Réf Dimensions : 605 L x 355 l x 390 H mm Caractéristiques : Ensemble WC prêt à poser en porcelaine vitrifiée blanche Le raccordement des cuvettes WC à la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison verticale par la pose d un matériau résilient d une épaisseur 5 mm et dépassant largement ( 10 cm) de part et d autre de la paroi concernée. Ensemble WC complet prêt-à-poser en porcelaine vitrifiée, de marque ALLIA série Prima Compact CDi, Réf , Certifié NF, comprenant : - Cuvette à sortie horizontale de 605 x 355 mm Hauteur 39 cm - Réservoir complet réversible avec mécanisme économiseur d eau 3/6 litres à alimentation latérale, équipé avec abattant et mécanisme robinet flotteur silencieux NF 1. Touche de commande à bouton poussoir chromé. Volume de chasse 3/6 litres. - Kit de fixation rapide pour cuvette - Robinet d'arrêt équerre chromé 3/8-1 pipe de WC Ø 100 type Nicoll comprenant : 1 coude avec joint à lèvre PVC blanc et 1 longueur de tube Localisation : WC suivant plans (nombre : 2) D Cuvette WC enfant Marque : ALLIA Type : Gamme Publica Enfant Réf Dimensions : 405 L x 330 l x 330 H mm Caractéristiques : Ensemble cuvette enfant en porcelaine vitrifiée blanche Ensemble cuvette enfant en porcelaine vitrifiée comprenant : - 1 cuvette enfant, marque ALLIA, Réf , sortie horizontale, hauteur 33 cm - 1 abattant double Réf XXX blanc 000 ou rouge 04R - Coudes de chasse PVC si besoin - 1 alimentation avec robinet d arrêt R ½ - 1 réservoir double touche AP140 de marque GEBERIT Réf de 6 litres (réglable à 3 litres), avec isolation anti-condensation, robinet flotteur silencieux NF Ø 12/17, réversible, couvercle vissé. Montage indépendant en apparent en position basse. - Tuyau(s) de chasse - Coude(s) de chasse - Modérateur de débit si besoin - Ligature si besoin - Accessoires Localisation : Sanitaire enfant suivant plans (nombre : 1) D Lave-mains 400x250 Marque : ALLIA Type : Série PRIMA 2 Réf Dimensions : 400 x 250 mm Caractéristiques : Lave-mains en céramique émaillée de couleur blanche Lave-mains comprenant : - Montage mural avec renforcement dans cloisons - Fixation par boulons ou consoles en fonte - Robinetterie temporisée de marque DELABIE Série Temposoft 2, aérateur anti-tartre avec débit ECO pré-réglé à 3 l/mn à 3 bar, réglage de température latéral, temporisation environ 15s, flexibles inox tressé avec filtres et clapets anti-retour, robinets d arrêt droits, Réf Clapet poussoir inox Réf. #00505220 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 20 - Vidage avec grille inox - Siphon en polypropylène - Joint étanche RUBSON ou équivalent. Destination : WC. - nombre : 3) D Robinet de puisage eau froide extérieur Robinet de puisage de marque DESBORDES ou équivalent, type 90bis, Ø 15x21 avec applique murale extérieure. Raccord au nez avec filetage Ø 15x21. Pose hauteur 150 cm. Robinet d arrêt type ¼ de tour Ø 15x21 à purge positionné à l intérieur pour arrêt et vidange. Localisation : Mur extérieur sud espace petite enfance - suivant plans (nombre : 1) D Equipements Kitchenettes - Table-Evier monobloc à poser en inox 18/10 avec cadre bois de marque BENE BENTHOR, Réf. 11B81260BGC. Dimensions 1200 x 600 mm, 2 cuves et 1 égouttoir rainuré, équipé avec 2 bondes inox, 2 bouchons à chaînette, vidage complet avec siphon. Patte de renfort pour montage robinetterie si besoin. - Mitigeur pour évier monotrou avec bec plat mobile et aérateur, de marque Eurosmart Réf , classement acoustique NF E2 C2 A2 U3, avec butée économique 1/2 débit, cartouche à disques céramiques. Prévoir un mousseur avec un débit de 6 l/mn. - Joint étanche RUBSON - Meuble sous évier de marque GENTE type TOP pré-monté en usine, de couleur blanche, de 1200 x 586 mm, Réf. TP03-BS120R, 3 portes battantes et tablettes, en mélaminé blanc hydrofuge 4 faces 16mm, tous chants plaqués renforcés et plinthe. Pieds réglables. Découpe pour passage des évacuations et alimentations des machines à laver. Fourniture et pose d un réfrigérateur 140 litres de 550 mm de large sous plaques et sous évier, dégivrage semi-automatique. Domino de cuisson électrique 2 feux marque FRANKE, type Domino électrique standard 3000W comprenant les éléments suivants : Plaque de cuisson Avant 1200W / Ø145mm + Plaque de cuisson Arrière 1800W / Ø180mm, Bandeau de commande frontal équipé de commande par manettes Dimensions : largeur 300mm, profondeur 510mm (encastrement 490mm * 43mm d épaisseur) Puissance maximale 3000W, 230V AC, Voyant de mise sous tension et minuterie Nombre : 1 par ensemble, soit 2 plaques de cuisson L ensemble sera à encastrer dans le plan de travail fourni par le lot menuiseries. Les découpes seront prévues au lot menuiserie sur indication du présent lot pour les dimensions précises. Destination : Kitchenettes de la mairie et de l espace petite enfance Nota : Possibilité de rajouter ultérieurement une poubelle de tri sélectif 2 bacs de 10 litres Réf. POUB2. Localisation : dans kitchenettes - suivant plans D.2.5. ASSAINISSEMENT EVACUATIONS Eaux Usées et Eaux Vannes : Les réseaux d évacuations eaux usées et eaux vannes en partie verticale des bâtiments seront réalisées en chutes séparées, elles aboutissent à des pieds de chutes et sont dévoyées sous dallage jusqu'aux regards (hors lot) en attente à l extérieur du bâtiment à 1 mètre de la façade. Les tranchées pour les réseaux sous dallage seront réalisés par le lot Gros Œuvre. Le présent lot réalisera les réseaux sous dallage. Eaux pluviales : D Canalisations en PVC M121 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 21 Canalisations en PVC M1 lisse pour les chutes Eaux Usées, Eaux Vannes, ventilations de chute et les EP intérieures, en apparent et sous dallage, jusqu'à 1 m de la façade du bâtiment. Depuis les attentes des lots Gros Œuvre ou Couverture, depuis les chutes intérieures EP en attente jusqu'à 1 m de la façade du bâtiment pour les EP. Caractéristiques : Tube en polychlorure de vinyle non plastifié, série eaux usées, conforme à la norme NF T 54003, bénéficiant d'un avis technique favorable du CSTB Pièces de raccord conformes à la norme NF T 54030, tés, culottes, embranchements, coudes, réductions, manchons de dilatation acoustiques, bouchons de dégorgement Colliers et/ou supports galvanisés isophoniques Mise en œuvre : Pose à libre dilatation suivant les prescriptions du fabricant et celles des DTU et Assemblage par collage Fixation et scellements. Désolidarisation des chutes au passage des planchers. Fourreaux insonorisants en matériau résilient aux traversées de la structure Tampons de visite facilement accessibles permettant un tringlage éventuel au pied de chaque chute. Aux traversées de parois (planchers et murs) et entre les colliers de fixation, les chutes intérieures seront entourées de 3 couches de bandes DENSO. Destination : Chutes EU / EV et ventilations primaires Réseau EU / EV sous dallage Evacuations apparentes D Chapeaux de ventilation Fournis et posés par le lot ETANCHEITE ou CHARPENTE. D Avaloirs de terrasse Naissances fournies et posées par le lot ETANCHEITE. D Evacuations des appareils sanitaires Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié conformes à la norme NF T Pièces de raccords conformes à la norme NF T 54030, tés pied de biche, coudes, manchons de jonction, manchons de dilatation, réductions, douilles à collet, bouchons de dégorgement Colliers, rosaces d'écartement, vis, chevilles, percements dans matériau de toute nature Pose et mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant et du DTU N Pente continue assurant une bonne évacuation Percements de cloisons, rebouchage et garnissage des traversées de murs et cloisons au présent lot * Diamètre 100 Evacuations des WC * Diamètre 50 Collecteurs sanitaires et cuisines Collecteurs horizontaux vidange évier Collecteurs horizontaux vidange baignoire * Diamètre 40 Evacuations verticales éviers Evacuations des baignoires et des douches Attentes machines à laver cuisine22 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 22 * Diamètre 32 Evacuations verticales vasques Evacuations chaudières Evacuation chauffe-eau électrique D Ventilation primaire Les chutes EU et EV seront prolongées en ventilation primaire ; elles seront réalisées en tube PVC-M1, y compris coudes, raccords,... Chapeau de ventilation prévu au lot Charpente ou Couverture (voir D.1.5.2) pour chaque ventilation primaire, y compris étanchéité et toutes sujétions, ou aérateurs type DURGO pour les ventilations ne pouvant déboucher à l extérieur. Toutes les chutes EU / EV ne pouvant déboucher en toiture seront munies de clapets équilibreurs de pression type DURGO pour assurer la ventilation des chutes, y compris grilles de ventilation à fixer sur les gaines techniques ou grilles extérieures et toutes sujétions. Mise en place de clapets DN 100/110 en partie supérieure des chutes et DN 50 aux niveaux intermédiaires (tous les 4 niveaux). D Siphons de sol Sans objet. D.3. PRODUCTION DE CHAUFFAGE D.3.1. CHAUFFERIE BOIS ENERGIE PREFABRIQUEE «ENERGY BOX» TYPE C 32 KW Mise en place d une chaufferie bois préfabriquée pour la production de chauffage de la mairie et de l espace petite enfance. La chaufferie sera implantée contre le mur Est séparant le terrain du projet de l habitation voisine. Les circuits hydrauliques et panoplies seront implantés dans la sous station de la mairie. D Energy Box Type C Fourniture d une Energy Box Préfabriqué bois de Type C Marque : OKOFEN Type : C Version «droite» Puissance maxi de 32 kw. Chaufferie entièrement équipée : Chaudière PELLEMATIC 32 kw (PES 32) à aspiration : alimentation automatique puissance de 32kW compression automatique des cendres système d'augmentation des températures de retour régulation totalement automatique système anti-incendie intégré23 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 23 Pièce de réserve : utilisation optimale de l'espace de stockage bouche de remplissage inclus étanche à la poussière Vis de dessilage pour aspiration longueur 3900 mm Structure : construction en bois massif troid plis e = 42 mm variantes: classe de résistance au feu 1h ou 1h30 montage de capteurs solaires possible Cheminée : conduit de fumée métallique composite (acier inox) étanche à l'humidité certifié par le TÜV résistant à la corrosion et à la condensation intérieur=150 mm (15-32kw) Fondations : Dallage réalisé par le lot Gros Oeuvre Seront effectuées par un représentant du fournisseur du matériel précité les actions suivantes : Contrôle de la conformité aux recommandations du fabricant de l installation de la chaudière, du silo et du système de transfert. Accompagnement de la mise en route et des essais de fonctionnement Formation de l utilisateur aux opérations habituelles d utilisation et de maintenance du système. Raccordements électriques sur attentes laissées par l électricien. Option obligatoire à chiffrer : Doublage intérieur incombustible pour Energy Box. Cendrier extérieur pour chaudière kw D Transport et déchargement Le présent lot aura à sa charge les frais de transport de la box d une part, et les frais de déchargement et positionnement sur site d autre part. Plan d implantation de la chaufferie sur site :24 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 24 D Mise en service fournisseur Assistance technique pour installation du matériel. Mise en service sur place. Restitution des paramètres finaux de régulation, réglages, D Liaisons pré-isolées chaufferie vers sous station de la mairie La liaison depuis la chaufferie jusqu à la bouteille de découplage de chauffage dans la sous station de la mairie sera faite en réseau enterré extérieur et en partie sous dallage, en tranchée faite par le VRD avec du tube préisolé type FLEXALEN 600-Ligne double : Tube Polybuténe pré isolé ligne double 26.2x32/125, Rayon de courbure : 0,8 m, pour fluides de chauffage, sanitaire, climatisation ou autres compatibles entre -15 C et +95 C Compris raccords Acier-Tube pré-isolé en chaufferie et en sous station et toute sujétions La pénétration à l intérieur de la box se fera par le regard au sol intégré dans la box Localisation : Entre Chaufferie extérieure et sous station de la mairie Longueur : 40 ml D Alimentation eau froide chaufferie25 15/05/2012 Lot N 06 : Plomberie Chauffage Bois - Ventilation mécanique DCE - Rév. A - Page 25 Alimentation eau froide à partir de l arrivée générale en sous station et comprenant : - 3 vannes d'arrêt 1/4 de tour ø 20/27-1 disconnecteur de marque SOCLA type BA-2760, ø 20/27-1 filtre à tamis marque DESBORDES réf : 1333 ø 20/27-1 clapet de non retour à battant ø 20/27 - robinet de puisage. - tube acier tarif 1 Ø20/27 pour alimentation eau froide en sous station - raccordement au circuit de chauffage - tube PEHD DN20 dans tranchée depuis sous station jusqu à la chaufferie, y compris toutes sujétions - ensemble de raccords acier / PE en sous station et en chaufferie - compris Té, coude etc.. D Expansion sécurité a) vase d'expansion Fourniture et pose d un vase d'expansion neuf sous pression d'azote de marque FLAMCO FLEXCON ou équivalent, type Flexcon 50 (capacité 50 litres), équipé avec vannes d'arrêt 1/4 de tour Ø 20/27, et purgeur d'air automatique. Gonflage initial à 1 bar. Dimensions : diamètre du vase : Ø437mm ; hauteur : 473 mm b) soupape de sécurité : Fourniture et pose de deux soupapes de sûreté par chaudière de marque PNEUMATEX tarée à 3 bars, ø 20x27, à membrane équipée avec entonnoir et évacuation par tube fer noir jusqu'à l'écoulement au sol. Fourniture et pose de manomètre axial ø 60, avec robinet de contrôle à purge - ø 20x27 et purgeur d'air automatique. Nombre : 1 enseble par chaudière. D Accessoires et panoplie hydraulique pour chaufferie bois Accessoires pour chaudière bois comprenant : - 2 vannes d'isolement 1/4 tour, BS, Ø 26/34-1 robinet de vidange à boisseau, avec bouchon et chaînette ø 20x27-2 thermomètres à plongeur marque DESBORDES type 408AL, avec lecture linéaire. En chaufferie, équipements DN25 : - Pompe de circulation Grunfos type Magna ou équivalent, sur circuit retour primaire de chauffage - Equipements : Ø 26/34-2 vannes d'arrêt ¼ tour, BS - 1 Clapet anti-retour - Bouteille de decouplage hydraulique en tube acier noir tarif 10 comprenant : - circuit primaire : o Ømini = 75.5mm o Hmini = 630 mm o 2 piquages 26/34 pour primaire - circuits secondaires : o 2 piquages diamètre DN15 pour circuit radiateurs. o 2 piquages diamètre DN20 pour circuit plancher chauffant mairie. o 2 piquages diamètre DN25 pour circuit plancher chauffant espace petite enfance - 2 robinets de chasse diamètre 20x27 en partie inférieure reliés aux eaux usées Montrer encore
Monneren le 04 avril 2014 Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY Agrandissement et réhabilitation de la mairie COLLIGNY LOT N 08 VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU PRIX Plus en détail DEFINITION DES TRAVAUX...2
Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F. Plus en détail LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. Maître de l Ouvrage : MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD) Objet du marché : RENOVATION D UN Plus en détail LOT N 14 - PLOMBERIE
LOT N 14 - PLOMBERIE 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - les réseaux d'alimentation et de distribution eau froide Plus en détail 4.2 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 : PLOMBERIE
MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX, ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX SERVICE MAINTENANCE Plus en détail MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE LA GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE-MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRES CLASSES MATERNELLE
MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE LA GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE-MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRES CLASSES MATERNELLE LOT N 8 : PLOMBERIE Cahier des Clauses Techniques Particulières Plus en détail Lot n 6: Electricité - Chauffage électrique et VMC CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29
CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29 03.02 BASE DE CHOIX ET CALCUL...29 03.03 QUALITE DES INSTALLATIONS...29 03.03.01 Matériels...29 03.03.02 Installations électriques...30 Plus en détail C.C.T.P. PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE L Entrepreneur : Le Maître Plus en détail LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC
LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot n 06 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, Plus en détail LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE
Lot N 13 : CHAUFFAGE GAZ- VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE - DPGF - page 1 LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE 1 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SOLAIRE 2 COMPTAGE 3 VENTILATION 4 PLOMBERIE SANITAIRE Plus en détail C.C.T.P. Cahier des Charges Techniques Particulières Partie 1/2: GENERALITES
1/13 Maître d Ouvrage : Le village 26 380 PEYRINS ETENSION ET AMENAGEMENT DE L ECOLE MATERNELLE DCE LOT N 06 Plomberie - Sanitaire C.C.T.P. Cahier des Charges Techniques Particulières Partie 1/2: GENERALITES Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME BOIS ENERGIE 41 250 BRACIEUX Lot n 08 Sanitaires, MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail Prestations Plomberie Sanitaires
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Création d'un espace périscolaire Et d'une nouvelle mairie A CUSE et ADRISANS Rue PATARD 25 680 CUSE et ADRISANS Lot n 3 Ventilation - Plomberie sanitaire Maître Plus en détail SOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS
Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2 1.1 GENERALITES... 2 1.1.1 OBJET... 2 1.1.2 BASE DE CALCULS NORMES ET REGLEMENTS... 2 1.1.3 CONTROLES ET ESSAIS... Plus en détail LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE
Monneren le 03/12/2014 Mutualité Sociale Agricole 17, avenue André Malraux 57000 METZ REAMENAGEMENT DES LOCAUX RDC ET R+4 METZ LOT N 8 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU Plus en détail D.P.G.F. D.C.E. Juin 2015. Reconstruction de la Salle Polyvalente
MAITRE DE L OUVRAGE Commune de Mairie 62170 Tél. : 03 21 1 46 56 E-mail : mairie.beaumerie@wanadoo.fr Reconstruction de la Salle Polyvalente D.C.E. Juin 2015 LOT PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE V.M.C. Décomposition Plus en détail D.P.G.F. DECOMPOSITION PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
ØØØØ SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES POUR LE CHAUFFAGE ET L'INDUSTRIE Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 R.C Saint-Etienne 64 B 96 C/1 15, rue de l'eternité- 42.000 SAINT-ETIENNE Téléphone Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. SALLE COMMUNALE ''DES HUTTES'' 18 Route de Chaillé Les Marais 85370 NALLIERS
BP 112-85000 LA ROCHE SR YON Bureau d Etudes Techniques tous fluides F i l i a l e d u g r o u p e A R E A Tél. 02 51 37 48 88 - Fax 02 51 62 22 07 areaelr.bet@orange.fr / www.areaetudes.net MAITRE D OVRAGE Plus en détail Procédure adaptée article 28 et suivants du Code des Marchés Publics.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE. PERSONNE PUBLIQUE : MAIRIE D HAILLICOURT OBJET DU MARCHE : Rénovation Plomberie/Sanitaire/Chauffage au Presbytère. PROCEDURE Plus en détail LES DTU PLOMBERIE SANITAIRE
Roger Cadiergues MémoCad ns03.a LES DTU PLOMBERIE SANITAIRE SOMMAIRE ns03.1. Le cadre DTU plomberie ns03.2. Le cadre du DTU 60.1 actuel ns03.3. L application du DTU 60.1 actuel ns03.4. Le cadre du DTU Plus en détail RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. CCTP Août 2008 LOT 6 PLOMBERIE
RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. ROSIERES EN SANTERRE CCTP Août 2008 LOT 6 PLOMBERIE SOMMAIRE CHAPITRE I GENERALITES... 3 ARTICLE 1 - OBJET DES TRAVAUX... 3 ARTICLE 2 - DEFINITION DES Plus en détail DESSIN D1 Séquence 17
1 OBJET PM 2 GENERALITES 2.6.5 Renseignements et documents à fournir 2.6.5.2 Avant exécution Selon CCTP ENS 2.6.5.4 A la réception Selon CCTP ENS 1 2.6.8 Protection des ouvrages ENS 1 2.6.10 Contrôles Plus en détail Construction d un bâtiment industriel de type atelier relais 01500 CHATEAU GAILLARD. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.
Communauté de Communes de la Plaine de l Ain 143 rue du Château 01150 CHAZEY SUR AIN Construction d un bâtiment industriel de type atelier relais 01500 CHATEAU GAILLARD Décomposition du Prix Global et Plus en détail COMMUNE D'AYN REAMENAGEMENT DES COMBLES DE LA MAIRIE CREATION DE 2 LOGEMENTS
AMENAGEMENT D UNE SALLE DE REUNION ASSOCIATIVE PLACE DU 1 ER MAI 63200 MENETROL LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION Dossier Projet CM/FP N 12-10-6681 Maître d ouvrage MAIRIE Maître d œuvre Xavier Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ( C C T P )
Maître d Ouvrage COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CROSSEY 134 Rue de la Mairie 38960 SAINT ETIENNE DE CROSSEY Tél : 04 76 06 00 11 - Fax : 04 76 06 00 73 Mise en accessibilité des toilettes publiques et d une Plus en détail DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires
Marché à procédure adaptée DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires Maître de l'ouvrage : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Etablissement Plus en détail Maître d ouvrage MAIRIE DE GUIPAVAS PLACE ST ELOI 29490 GUIPAVAS PLOMBERIE-SANITAIRE-CHAUFFAGE
REALISATION DE BUREAUX, REFECTION DE VESTIAIRES DE LA SALLE N 2. MISE EN SECURITE ET ACCESSIBILITE DE LA SALLE N 2, DE LA SALLE D EXPRESSION CORPORELLE ET DE LA SALLE DE COMBAT. Maître d ouvrage MAIRIE Plus en détail Lot n 8 Plomberie, sanitaire et chauffage.
1 Lot n 8 Plomberie, sanitaire et chauffage. Documents de référence. 1 D.T.U applicables au présent lot. D.T.U n 60.1 Pour les travaux de plomberie et sanitaire. D.T.U n 60.2 pour les évacuations des E.U Plus en détail AMÉNAGEMENT DE BUREAUX AU 1 ETAGE, AMENAGEMENT D'ARCHIVES AU SS ET REFECTION DES FACADES DU SIEGE SOCIAL CCAF
1408 AMÉNAGEMENT DE BUREAUX AU 1 ETAGE, AMENAGEMENT D'ARCHIVES AU SS ET REFECTION DES FACADES DU SIEGE SOCIAL CCAF 14 rue de Lesquerde 66 220 SAINT PAUL DE FENOUILLET Maître d'ouvrage Architecte COMMUNAUTÉ Plus en détail CNRS. CENBG HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) PRO LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE
Affaire n E2124 Page 1 CNRS HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE A 07/2010 Emission originale BL BL INDICE DATE OBJET REDIGE VERIFIE JJ/MM/AA REVISIONS DU DOCUMENT Affaire n Plus en détail Personnes à Mobilité Réduite (PMR) SIPHON DE DOUCHE
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) SIPHON DE DOUCHE GTPMR12 NOUVEAU BÂTIMENT SANITAIRE ENVIRONNEMENT SOLUTIONS SANITAIRES Le sanitaire, spécialité historique de Nicoll, a fait de la marque la référence Plus en détail DOSSIER RESSOURCES. Dossier RESSOURCES. Session 2013. Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14
DOSSIER Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14 Maison de retraite Les Hortensias Générateur d air chaud, type SOMAT puissance estimée 400 kw et équipé d un brûleur fioul SIGMA. Cuve fioul acier de 3000 Plus en détail COMMUNE DE MILLANÇAY «EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE ET BUREAUX» Rue des hauts châteaux 41200 MILLANÇAY SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CCTP & devis estimatif LOT N 9 Plomberie Sanitaires COMMUNE DE NEUCHATEL URTIERE CONSTRUCTION D UNE MAIRIE Objet du marché : Construction d une Mairie 2eme Appel d offres 05.2013 Plus en détail MAITRES D OUVRAGE. Projet d Extension d un Accueil de Loisirs et Création d une Maison de Quartier. Rue du Cézallier - 15100 SAINT-FLOUR
MAITRES D OUVRAGE COMMUNAUTE de COMMUNES du PAYS de SAINT-FLOUR Village d Entreprises - ZA du Rozier-Coren 15100 SAINT-FLOUR COMMUNE de SAINT-FLOUR Mairie 1, Place d Armes 15100 SAINT-FLOUR Projet d Extension Plus en détail DEMOLITION DE LA SALLE DES FETES
NATURE DES TRAVAUX: Démolition de la salle des fêtes Affaire N : 1129 Maître d'ouvrage : Mairie de Sainte-Marie-de-Ré 32, rue de la République 17740 Sainte-Marie-de-Ré SALLE D'ANTIOCHE DEMOLITION DE LA Plus en détail REHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ----------- BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ---------- REHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY DESCRIPTIF LOT 07 : PLOMBERIE SANITAIRE MODE D'EXECUTION Plus en détail Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.
Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 Plus en détail Lot n 9. plomberie sanitaire CCTP. construction d'une maison d'habitation. impasse de la Vague. 85340 Olonne-sur-Mer
construction d'une maison d'habitation impasse de la Vague 85340 Olonne-sur-Mer MAITRE D'OUVRAGE Allain Stéphane M. et Mme impasse des Vagues 85340 Olonne-sur-Mer ARCHITECTE : Deschamp Frédéric 9 Quai Plus en détail Travaux d Aménagement de la Mairie
Maître d'ouvrage COMMNE DE FRESNAY L EVÊQE 3, Rue de la Mairie 28 310 FRESNAY L EVÊQE Travaux d Aménagement de la Mairie 3, Rue de la Mairie 28 310 Fresnay l Evêque Phase PRO - DCE Lot n 5 : CHAFFAGE VENTILATION Plus en détail Table des matières générale 1
HABITAT DAUPHINOIS 20, rue Balzac 26000 VALENCE Construction de 6 villas locatives Lotissement "Le joli clos II" Rue des vignes 38150 SAINT ROMAIN-DE-SURIEU DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Plus en détail Couverture de la halle à VIC EN BIGORRE (65)
Atelier Etudes Charpentes 5, rue Marcel LAMARQUE 65600 SEMEAC Tél. : 05.62.37.19.13 Fax : 05.62.53.16.81 e.mail : aecexpertises65@aol.com Couverture de la halle à VIC EN BIGORRE (65) C.C.T.P. LOT 04 : Plus en détail AQUIANO 2 Batiments de logements - 44 Logements
26 bis chemin de froid lieu Tel : 06.80.62.02.32 SIRET 49846558200019 SARL IMMO LEMAN Impasse du bastion 74200 THONON Tampon Entreprise AQUIANO 2 Batiments de logements - 44 Logements Route de L'Horloge Plus en détail C.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS
COMMUNE DE MASSEUBE C.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS LOT N 06 CARRELAGE / FAIENCE LOT 06 CARRELAGE / FAIENCE 1 06 CARRELAGE/ FAIENCE Sommaire 06 CARRELAGE/ FAIENCE... Plus en détail 30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS. Sous total 30.1. 30.2. PRODUCTION DE CHALEUR
30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS 30.1.1. Bloc-porte métallique coupe-feu 1 heure à un vantail Dépose de l ancienne porte inutilisée Bâti métallique en tôle d acier pliée de Plus en détail LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU
LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs Plus en détail Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise
Page 1 sur 6 Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise Nom élève:.. Entreprise: Nom et fonction du professeur:. Dates de stage:.. Zone de compétence: Zone Plus en détail COMMUNEAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS BATIMENT ARTISANS D ART 38510 - MORESTEL. Cahier des Clauses Techniques et Particulières CCTP.
1 COMMUNEAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS BATIMENT ARTISANS D ART 38510 - MORESTEL Cahier des Clauses Techniques et Particulières CCTP Lot 4 METALLERIE Février 2013 ATÉCO Economiste de la Construction Plus en détail LES MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Roger Cadiergues MémoCad ma04.a LES MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS SOMMAIRE MA02.1. Le cadre juridique général MA02.2. Les textes officiels MA02.3. Les codes et leurs articulations MA02.4. Annexe : textes officiels Plus en détail ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES
ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES BEG ROHU 56510 SAINT PIERRE QUIBERON RENOVATION DES VESTIAIRES-SANITAIRES CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE C.D.P.G.F. LOT N 7 PLOMBERIE Plus en détail LOT N 8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
LOT N 8 - CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE 1 LOT N 8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE 8-3 - CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 1 DEPOSE - Dépose et neutralisation des réseaux de chauffage, Plus en détail Lot n 5 PLOMBERIE - SANITAIRE. Appel d'offre. Commune Mirabel & Blacons. Immeuble "les Cascades" 26400 MIRABEL ET BLACONS
Commune Mirabel & Blacons Immeuble "les Cascades" 26400 MIRABEL ET BLACONS MAITRE D'OUVRAGE Commune de Mirabel et Blacons 26400 MIRABEL ET BLACONS Tél : 04 75 40 00 66 Lot n 5 PLOMBERIE - SANITAIRE Appel Plus en détail Devis Estimatif - Projet de maisons en bois - Estimatif des trvaux de maçonnerie et de second oeuvre
L'estimation ci-après est établie suivant les plans du modèle "ANCA". Les prix sont donnés à titre indicatif et représentent le marché moyen en Ile de France à ce jour. Ils ne peuvent représenter une valeur Plus en détail Marché de fourniture et d installation de matériels de restauration, et de travaux de cloisonnement du local plonge
CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 Marché de fourniture et d installation de matériels de restauration, et de travaux de cloisonnement du local plonge ANNEXE 1 AU CCTP Plus en détail Commune d ORGELET Construction d une Maison de Santé pluridisciplinaire 39270 ORGELET. Lot n 13 FORAGES SONDES GEOTHERMIQUES. C.C.T.P et D.Q.
Commune d ORGELET Construction d une Maison de Santé pluridisciplinaire 39270 ORGELET Maître d'oeuvre : D. BEURET & V. RATEL 2, Rue des Rochettes 39000 LONS LE SAUNIER Lot n 13 FORAGES SONDES GEOTHERMIQUES Plus en détail Aménagement d'un point Multi-services
1 MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Aménagement d'un point Multi-services (marché n 10.054 T) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) LOT N 2 SERRURERIE 2 SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE... 3 1.1 Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIGNY
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIGNY CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE A PROVENCHERES SUR MEUSE DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT N 9 : «PLOMBERIE SANITAIRE» MAITRE D ŒUVRE S.I.C.A.H.R DE L AUBE BUREAU Plus en détail C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE
C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE Les prestations dues par l Entrepreneur du présent lot suivent strictement les prescriptions énoncées dans le présent lot. Ci-après toutes fournitures et ouvrages Plus en détail I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON
I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON LOCAUX VESTIAIRES- SANITAIRES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES LOT N 2 : STRUCTURE MODULAIRE Le 28 août 2014 GÉNÉRALITÉS Le présent Cahier des Clauses Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6 LOT N 4 CLOISONS - PLAFONDS Sommaire Chapitre I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES...2 Chapitre II - Plus en détail Thierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie
Thierry Gallauziaux David Fedullo La plomberie Deuxième édition 2010 Sommaire Sommaire Les bases de la plomberie Les matières synthétiques...16 Les dangers du gaz et de l eau...16 La plomberie...9 L eau...10 Plus en détail PARTIE A - CHAUFFAGE / VENTILATION
LOT N 8 : CHAFFAGE / VENTI LATION / PLOMBERIE SANITAIRE N ART DESIGNATION DES OVRAGES QTE P.. P.. x Q PARTIE A - CHAFFAGE / VENTILATION 1 GENERALITES 1.1à 1.9.2 Pour mémoire PM 2 DONNEES TECHNIQES 2.1 Plus en détail CENTRE HOSPITALIER BELAIR AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA PHARMACIE DU CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER BELAIR AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA PHARMACIE DU CENTRE HOSPITALIER DEVIS DESCRIPTIF - Lot n 12 CLIMATISATION - date : juin 2009 S.A. JACKY MANESSE 1 rue du Paquis - 08090 ARREUX - Tél. Plus en détail Ventilation SYSTEME D avec récupération de chaleur
Ventilation SYSTEME D avec récupération de chaleur 1. GENERALITES L'ensemble doit satisfaire aux normes suivantes: NBN D 50.001 NBN EN 308 Exigences PEB NBN S 01-400-1 (confort acoustique) Réglementation Plus en détail Plomberie sanitaires
EXTENSION DE L ECOLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 7 Plomberie sanitaires JEAN-YVES IMBERT ARCHITECTE D.P.L.G. INNOPARC - AVENUE MARC SEGUIN BP 434 07 004 PRIVAS TELEPHONE 04-75-65-82-72 Plus en détail LOT n 08 - PLOMBERIE. Vestiaires football DREUIL 08/ 1
LOT n 08 - PLOMBERIE Vestiaires football DREUIL 08/ 1 SOMMAIRE 08. 00 - GENERALITES - 08. 01 - Références aux normes - 08. 02 - Echantillons et modèles - 08. 03 - Diamètre des canalisations et réseaux Plus en détail C.C.T.P./ PRO LOT N 15 APPAREIL ELEVATEUR
REHABILITATION DU BATIMENT 33 SITE DE LA GAILLARDE VILLE DE MONTPELLIER C.C.T.P./ PRO LOT N 15 APPAREIL ELEVATEUR ZAC de Tournezy 23 rue Nelson Mandela 34070 Montpellier Tél. 04.99.52.81.40 Fax. 04.99.52.81.49 Plus en détail Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES. Communauté Rurale des Monts de Flandre
Communauté Rurale des Monts de Flandre Réhabilitation d une travée de bâtiment industriel en bureau D P G F Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES Maître d Ouvrage Maîtrise d Œuvre V1.1 - Avril 2011 Communauté Rurale Plus en détail Ville de Cagnes-sur-Mer PATIO RENOIR - NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE. Avenue de l Hôtel de Ville / Avenue de Verdun Cagnes-sur-Mer DESCRIPTIF SOMMAIRE
page 1 sur 6 pages Avenue de l Hôtel de Ville / Avenue de Verdun Cagnes-sur-Mer DESCRIPTIF SOMMAIRE Bâtiment Basse Consommation énergétique, B B C 2005 GENERALITE page 2 sur 6 pages La construction sera Plus en détail COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE 4 Route de Notre Dame de la Gorge 74170 LES CONTAMINES MONTJOIE Tél : 04.50.47.04.24. Devis
COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE 4 Route de Notre Dame de la Gorge 74170 LES CONTAMINES MONTJOIE Tél : 04.50.47.04.24 Devis Marché passé selon la procédure adaptée (Article 28 du Code des marchés publics) Plus en détail EN-MELANTOIS RUE DU MARAIS
MAITRE D OUVRAGE VILLE DE PERONNE-EN EN-MELANTOIS RUE DU MARAIS CONSTRUCTION D UNE SALLE MULTI-ACTIVITE Rue de l Eglise MAITRES D ŒUVRES ARCHITECTE Sarl ARCHILILLE - Agence d'architecture 211, rue Jean Plus en détail RELEVE TECHNIQUE PARTIE COMMUNE
Rue de la Mouillère - 25 000 Besançon MAITRE D OUVRAGE Reynaud Immobilier Services 22 Bis Rue de Dole 25 000 BESANCON Tél. :03.81.61.94.84 Fax : 03.81.61.95.80 E-Mail : contact@reynaud-immobilier.com RELEVE Plus en détail ATECA Les Combes de Goudy 19270 USSAC 05 55 88 33 81 06 08 54 63 02 ateca19@wanadoo.fr
ATECA Les Combes de Goudy 19270 USSAC 05 55 88 33 81 06 08 54 63 02 ateca19@wanadoo.fr Propriété de : Commune de SAINT GALMIER Place de la devise 42330 SAINT GALMIER Réaménagement de la piscine du camping Plus en détail APPARTEMENT COMMUNAL FRONT DE NEIGE MARCHE DE TRAVAUX CCTP - DPGF 16/03/2015
Appartement communal front de neige CCTP / DPGF - Mars 2015 - LOT 4 : PLOMBERIE CHAFFAGE VMC MAÎTRE D OVRAGE : MAIRIE D MONÊTIER LES BAINS PLACE NOVALESE - 05 220 LE MONETIER LES BAINS Téléphone : 04 92 Plus en détail JCS DCE. Construction de 26 logements individuels & intermédiaires. JCS architectes
JCS ARCHITECTES Commune de Jarville - Meurthe & Moselle Construction de 26 logements individuels & intermédiaires Rue Joseph Piroux date : 04/03/2011 format : éch : Lot 10 Chauffage gaz - VMC Maîtrise Plus en détail CHAPITRE 1 - GENERALITES - Mission exécution Ens 1 CHAPITRE 2 - BASES DES CALCULS. ens 2 0 - Tube PEHD en tranchée 0 DN50 ml 10 0
629 Logements ROBERTY DECAUVILLE 8413 LE PONTET Références au descriptif U Quantités Prix Produits Les quantités sont obligatoirement à vérifier sous la responsabilité de l'entreprise. CHAPITRE 1 GENERALITES Plus en détail MSA SIEGE SOCIAL DE VALENCE (26) EXTENSION DE BUREAUX
MAITRE D OUVRAGE 29, Rue Frédéric CHOPIN 26000 VALENCE MSA CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 06 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ARCHITECTE BET STRUCTURE / ECONOMIE / FLUIDES Cabinet d'architecture Plus en détail VILLE D AMIENS 1/1 CREATION D UNE CRECHE MUNICIPALE SQUARE FRIANT LES 4 CHENES 80000 AMIENS C.C.T.P. LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE
VILLE D AMIENS 1/1 SOMMAIRE CHAPITRE 1 GENERALITES... 3 4 1.1 OBJET 1.2 PRESTATIONS INCLUSES AU PRESENT LOT 1.3 PRESTATIONS NON COMPRISES 1.4 DESINFECTION DU RESEAU CHAPITRE 2 BASES DE CALCULS... 5 6 2.1 Plus en détail DCE Mai 2012 CCTP/DPF. Lot 09b) : ISOLATION
Maître d ouvrage COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT CONSTRUCTION D UN POLE MEDICAL ET SOCIAL A ROUGEMONT DCE Mai 2012 CCTP/DPF Lot 09b) : ISOLATION SOMMAIRE A. GENERALITES Page 2 1. PRESENTATION Plus en détail PLOMBERIE / SANITAIRES
SAINT QENTIN - Aménagement d'une crèche N DESIGNATION D MATERIEL té Qté 1 EA FROIDE PLOMBERIE / SANITAIRES NITAIRE 1.1 BRANCHEMENT Vanne d'arrêt Filtre avec isolement Disconnecteur Compteur à impulsion Plus en détail Partie nouvelle d un bâtiment existant (extension)
Fiche d application : Partie nouvelle d un bâtiment existant (extension) Date Elaboration de la fiche Version 8 juillet 2013 1 Préambule Cette fiche d application précise les modalités de prise en compte Plus en détail MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME - 68650 RENOVATION DES SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES CREATION D UNE RAMPE D ACCESIBILITE 68650 LE BONHOMME
MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME - 68650 RENOVATION DES SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES CREATION D UNE RAMPE D ACCESIBILITE 68650 LE BONHOMME - LOT 07 REVETEMENTS DE SOLS PVC CONCEPTION MAITRISE Plus en détail Transformation du Gîte BIZOUARD en un T4 duplex. DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF. des TRAVAUX (CCTP & DPGF)
Maître d Ouvrage LEGTA de MANCY 410, Montée Gauthier Villars 39015 LONS LE SAUNIER Transformation du Gîte BIZOUARD en un T4 duplex DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF des TRAVAUX (CCTP & DPGF) LOT N 5 PLOMBERIE-SANITAIRE Plus en détail CCTP SAEM LES SAISIES VILLAGE TOURISME AMENAGEMENT DU BOWLING DES SAISIES. Lot N 03 CHAPES LES SAISIES - -
316 avenue des Jeux Olympiques 73620 LES SAISIES AMENAGEMENT DU BOWLING DES SAISIES LES SAISIES - - CCTP ECONOMISTE : Didier BOULANGER Portable : 06 62 37 63 50 - Email : didierboulanger@outlookfr Ensemble Plus en détail DOSSIER EVACUATION DES EAUX USEES
DOSSIER EVACUATION DES EAUX USEES DEFINITIONS DISPOSITIONS GENERALES SCHEMA DE RACCORDEMENT DIMENSIONNEMENT DES RACCORDEMENTS D APPAREILS 1 Les eaux usées sont d une manière générale les eaux qui, ayant Plus en détail de faible capacité (inférieure ou égale à 75 litres) doivent être certifiés et porter la marque NF électricité performance.
9.5. PRODUCTION D EAU CHAUDE sanitaire Les équipements doivent être dimensionnés au plus juste en fonction du projet et une étude de faisabilité doit être réalisée pour les bâtiments collectifs d habitation Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back