Source: https://docplayer.fi/918834-Lvv-kuntotutkimusopas-2013-opas-lammitys-vesi-ja-viemariverkostojen-kuntotutkimuksiin-suomen-lvi-liitto-yhteistyossa.html
Timestamp: 2019-09-19 03:09:48+00:00
Document Index: 14138374

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ']

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ: - PDF
LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ:
Download "LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ:"
Susanna Juusonen
1 Suomen LVI-liitto The Finnish Association of HVAC societies YHTEISTYÖSSÄ: LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin
3 Sisällys ESIPUHE... v JOHDANTO... 1 KÄSITTEITÄ JA LYHENTEITÄ KUNTOTUTKIMUKSEN ARVIOINTI JA INDIKAATIT Asuinkiinteistöjen rakentamisen ja lämpö-, vesi- sekä viemäritekniikan historiikki lyhyesti Kiinteistön kunnossapitosuunnitelma PTS Kuntotutkimuksen tarve Kuntotutkimuksen käyttö Pätevyysvaatimukset ja pätevöityminen Tilaajan ohje Putkivuodot ja vauriot KUNTOTUTKIMUKSEN PROSESSI Yleistä Vastuualueet Tutkimusmallit LÄHTÖTIETOJEN KERUU Tarvittavat lähtötiedot Kiinteistön perustiedot Korjaushistoria Tutkittaviin järjestelmiin kohdistuneet vauriot Suunnitelma-asiakirjat Henkilöhaastattelut KUNTOTUTKIMUKSEN KOHDISTAMINEN Tutkimuksen laajuus LVV-järjestelmien kriittiset kohdat Tutkimuskohtien valitseminen LVV-järjestelmien tekninen toimivuus TUTKIMUSVAIHEEN SUORITTAMINEN Yleisiä periaatteita Rakennuksen ulkopuoliset putkistot Sisäpuoliset vesi- ja viemärijohdot Lämmitysjärjestelmät ja lämmitysputket Tutkimusnäytteiden otto ja tarkastus Muuta huomioitavaa tutkimuskohteessa...42 iii
4 6. TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI Kuka analysoi näytteet? LVV-järjestelmien korjaustarpeen analysointi ja synteesi Salaojaverkoston toiminnallisuuden analysointi ja verkoston kuntoluokan määritys Viemäriverkoston toiminnallisuuden analysointi ja verkoston kunnon määritys Röntgenkuvan analysointi ja näytteen kuntoluokan ja käyttöiän määritys Putkien pinnoituskelpoisuuden arviointi Toimenpide-ehdotukset KUNTOTUTKIMUKSEN VIESTINTÄ JA RAPORTOINTI Yleistä Tarjouspyyntö Tarjous Tilaus Haastattelut, kyselyt ja lähtötiedot Tiedottaminen Kenttätyöt Tutkimustuloksien läpikäynti (analyysi) Raportin kirjoitus (synteesi) Raportin tulostus ja esittely tilaajalle Asiakkaan jälkihoito KIRJALLISUUS...58 LIITE 1. Vauriomekanismit ja kriittiset kohdat...61 LIITE 2. LVV-tekniikassa yleisesti käytetyt muoviputkimateriaalit ja niiden yleisimmät vauriot...73 LIITE 3. Akustiikka...79 LIITE 4. Tutkimusvaiheessa käytetyt mittalaitteet ja mittausmenetelmät...82 LIITE 5. Korjaustapavaihtoehdot...88 LIITE 6. Lomakemallit...94 LIITE 7. LVV-kuntotutkimuksen mallisisällysluettelo...99 LIITE 8. LVV-kuntotutkimuksen tarjouspyyntömalli LIITE 9. Muovi putkimateriaalina LIITE 10. Vanhat putkimateriaalit ja -dimensiot LIITE 11. Sisäilmaongelman tutkimisen vaiheet iv
5 ESIPUHE Kiinteistöjen putkistojen kuntotutkimuksen voidaan sanoa käynnistyneen vuonna 1987 Teknillisen Korkeakoulun LVI-tekniikan laboratorion koerakentamistutkimuksesta Putkilinjastojen kunto ja kunnon tutkimusmenetelmät asuinkerrostaloissa. Silloinen tarve tutkimukselle oli asiakaskeskeinen. Suomessa asuinkiinteistöjen putkistot uusitaan hallitsemattomasti ja liian aikaisessa vaiheessa. Tutkimuksen tavoite oli silloin kehittää menetelmät ja toimintapa, joilla voidaan selvittää luotettavasti vesi- ja viemäriputkien kunto. Tavoite on edelleenkin voimassa. Tutkimuksen korroosiota käsittelevä luku on laajin kirjoitettu yhtenäinen selvitys putkien korroosiosta, korroosion kemiallista prosesseista ja korroosion ilmenemismuodoista. Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimusohje ilmestyi vuonna 1998 ympäristöministeriön rahoittamana Remontti-ohjelman yhteydessä. Ohjeen tarve lähti muun muassa seuraavista käytännössä havaituista ongelmista; vesijohdot ja viemärit vanhenevat nopeammin kuin muut kiinteistön rakennusosat, huonokuntoiset putket voivat aiheuttaa vakavia vesivahinkoja kiinteistöissä ja lisäävät homehtumisriskiä, putkien vanheneminen ja syöpyminen on monimutkainen ilmiö ja putkien uusimisajankohtaa ei voi päätellä pelkästään iän mukaan, putkien kunnon ja uusimistarpeen selvittäminen on vaativa tehtävä ja edellyttää hyvää ammattitaitoa. Vanhan ohjeen tarve ja tavoitteet ovat edelleen voimassa. Ohjeen kuntotutkimusprosessi, taulukot ja lomakemallit ovat muokattuina ja päivitettyinä edelleen käyttökelpoisia. Ohjeen 1998 päivitystarve on lähtenyt eri tahoilta. Siihen ovat vaikuttaneet muun muassa uudet putkimateriaalit, putkien sisäpuolisten pinnoitusten ja sujutusten käyttö vesijohtojen ja viemäreiden siirtokorjauksissa tai uusinnan vaihtoehtona, asuinkerrostalokannan vanhenemisesta johtuva putkiremonttitarpeen selvittäminen etukäteen luotettavasti, putkien kuntotutkijoiden FISE-pätevyys sekä ympäristöministeriön Kosteus- ja Hometalkoot ohjelman tavoite saada rakennusalalle yhtenäiset tutkimusohjeet. Myös kiinteistön omistajat ovat esittäneet, että kuntotutkimuksien korjaussuositusten laatutaso vaihtelee. LVV-kuntotutkimusoppaan tavoite on opastaa ja luoda edellytykset putkien kuntotutkijalle suorittaa tutkimus oikealla tavalla. Oppaaseen on yhteistyössä alan eri asiantuntijoiden kanssa koottu putkien kuntotutkimusalan viimeisin tieto, tutkimuskokemukset ja -menetelmät luotettavan kuntotutkimuksen suorittamiseksi. Putkien kuntotutkijan kuntotutkimusraportin korjaustoimenpide-ehdotukset käynnistävät miljoonien eurojen putkiremontin tai aiheuttavat kiinteistön omistajalle ja käyttäjille taloudellisia menetyksiä, kun hän arvioi raportissa kiinteistön putkistojen vesivaurioriskit väärin. Siksi putkien kuntotutkijan on hallittava järjestelmien ja rakennusosien ja niiden yhdistelmien elinkaaria sekä vaurio- ja vikaantumisilmiöitä ja koko kiinteistön toimivuutta. Vastaavasti tilaajien tulee vaatia, että putkien kuntotutkijoilla on voimassa oleva FISE-pätevyys ja että kuntotutkija on pitänyt ammattitaitoaan yllä ja täydentänyt sitä. Tämä on haaste kaikille osapuolille, mutta samalla mahdollisuus alan koulutusjärjestöille. Kiitän rahoittajia, jotka ovat mahdollistaneet oppaan tekemisen. Ilman rahoitusta hankeehdotuksen aikana tehty talkootyö olisi mennyt hukkaan. Ohjausryhmän tuki ja etenkin Juhani Pirisen kannustus ja mallit projektin alkuvaiheessa auttoivat tavoitteen konkretisoimisessa. Kiitän myös kirjoittajia, jotka omien työkiireittensä keskellä sovitussa aikataulussa laativat korkeatasoiset asiantuntijakirjoitukset projektiryhmän käyttöön ja hanke eteni aikataulussa. Erityisesti kiitän projektiryhmää, joka pyyteettä toista vuotta valmisteli hanketta ja käytti paljon aikaa oppaan eri lukujen täydentämiseen, yhteensovittamiseen, oikolukuun ja kirjoitti täydentävät luvut oppaaseen. LVV-putkistojen säännöllinen kunnon seuranta tulee olla osa kiinteistön ylläpitokulttuuria muiden kuntotutkimusten ohella, jotta ennen aikaiset syöpymiset ja muut putkien teknistä käyttöikää alentavat riskit ja vauriot saadaan hallintaan riittävän ajoissa tai jo uudisrakennuksen vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Tällöin putkistot toimivat ilman käyttökeskeytyksiä, taloudellisia menetyksiä, terveyshaittoja koko elinkaarensa ajan ja putkistot voidaan käyttää riskit halliten taloudellisesti loppuun. Minulle on ollut eräänlainen etuoikeus, että olen saanut olla mukana kehittämässä kiinteistöjen putkien kuntotutkimusmenetelmiä sekä tutkimassa putkistoja 1980-luvulta saakka tähän päivään asti. Helsingissä Heimo Levamo v
6 Oppaan kirjoittajat ja asiantuntijat: Oppaan projektiryhmä: Heikki Helimäki Hannu Sipilä 5 / Heimo Levamo Heimo Levamo (puheenjohtaja) Jaakko Laksola Hilkka Peltoharju 5 / 2012 asti Jukka Saarenpää (laadunohjaus) Jaakko Laksola 8 / 2012 asti Jyrki Lukkari Marko Lukkari (projektipäällikkö ja sihteeri) Katri Nieminen Minna Launiainen Leo Ruuskanen Tuija Kaunisto Marko Lukkari Minna Launiainen Osmo Ahjoniemi Pekka Laamanen Pentti Järvelä Tuija Kaunisto Oppaan ohjausryhmä: Arvo Ylönen, LVI-tekniset urakoitsijat ry Hannu Sipilä, Suomen LVI-liitto ry Heimo Levamo (puheenjohtaja) Jaakko Laksola, Kiinteistöliitto Uusimaa ry Juhani Pirinen, ympäristöministeriö Magnus Sirén, LVI-teknisen kaupan liitto ry Marko Lukkari (sihteeri) Tiina Strand, Rakennustieto Oy Oppaan rahoittajat: Kiinteistöliitto Uusimaa ry LVI-tekniset urakoitsijat ry LVI-teknisen kaupan liitto ry Rakennustieto Oy Suomen LVI-liitto ry Talotekniikka-Julkaisut Oy Ympäristöministeriön Kosteus- ja Hometalkoot ohjelma (päärahoittaja) Kosteus- ja hometalkoiden tervehdys Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot on hallituksen käynnistämä 5-vuotinen toimenpideohjelma, joka tähtää home- ja sisäilmaongelmien ja niiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseen suomalaisessa rakennuskannassa. Yhtenä osana toimenpideohjelmaa tarkennetaan ja synkronoidaan rakennusten kuntotutkimuskäytäntöjä sekä terveyshaitta- että rakennusteknisestä näkökulmasta. Osana tätä työtä uusittiin myös tämä LVV-kuntotutkimusopas. Rakennuksen sisäilmaongelmat vaikuttavat käyttäjien terveyteen. Ongelmat voivat aiheutua suunnittelussa, rakennustyössä tai huollossa tapahtuvien virheiden johdosta, mutta usein on kysymys yksinkertaisesti rakennuksen osien kulumisesta. Talkoiden yhtenä tavoitteena on tuoda esiin rakennuksen elinkaaren aikaisten huolto- ja peruskorjaustoimien tärkeys ja rakennusosien iän merkitys niiden toimivuuteen ja sitä kautta sisäilmaongelmien syntymiseen. Rakennuksessa ilmenevien terveyshaittojen lähteitä selvitetään rakennuksen osien ja materiaalien kuntotutkimuksilla kuten kosteus- ja homevauriotutkimukset, haitta-ainetutkimukset ja ilmanvaihdon kuntotutkimukset. Apuvälineenä käytetään myös käyttäjän kokemien haittojen selvittämistä sisäympäristö- ja oirekyselyin. Yksi potentiaalinen terveyshaitan lähde on LVV-järjestelmien vesivuodoissa tai viemäriputkistojen ilmavuodoissa. Niinpä ainakin putkien vuotojen kuuntelu ja viemäriputkien tiivisteiden ja liitosten kunnon arviointi ovat myös terveyshaittatutkijan työkaluja. Rakennusta on vaikea huoltaa ja korjata oikeaaikaisesti, jos ei tiedä miten rakennus on tehty ja missä kunnossa se on. Rakennuksen elintärkeistä osista monet ovat elinkaarensa lopussa suurin piirtein yhtä aikaa. Esimerkiksi vesikate, salaojat, kylmävesi- ja viemäriputket, ilmanvaihtolaitteet ja vesieristeet vaativat uusimista noin vuoden iässä. Rakennuksen omistajan pitäisikin osata jaksottaa näiden osien vaihto pidemmälle ajalle pystyäkseen rahoittamaan ne. Oikein tehty jaksottaminen onnistuu vain hyvin tehtyjen kuntoarvioiden ja riittävien kuntotutkimusten avulla. Terveyshaittojen ennaltaehkäisyssä LVV-kuntotutkimuksella on erittäin tärkeä rooli. Jos rakennusten vesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmien kunto tutkitaan ajoissa ja tutkimusten pohjalta tehdään oikea-aikaiset korjaukset ja uusimiset, jäävät monet terveyshaittaa aiheuttavat homeongelmat syntymättä. Toivottavasti tämän kuntotutkimusoppaan tilaajan ohje löytyy tulevaisuudessa mahdollisimman monen kiinteistöpäällikön ja isännöitsijän työpöydältä hiirenkorville selailtuna. Juhani Pirinen TkT, Ohjelmapäällikkö Kosteus- ja hometalkoot vi
7 JOHDANTO Valtakunnallinen Kosteus- ja hometalkoot ohjelma on mahdollistanut vuonna 1998 julkaistun Vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimusohjeen päivittämisen. Ohjelman puitteissa laaditaan useita kuntotutkimusoppaita kiinteistön sisäilmaongelman, kunnon, korjaustarpeen ja riskien selvittämiseksi. LVV-kuntotutkimusopas 2013 on yksi laadittavista tutkimusoppaista. LIITE 11 sisältää esimerkin laadittavista oppaista. LVV-kuntotutkimusoppaaseen on koottu alan tietotaito, jonka mukaan tutkimukset tulee tehdä, jotta tutkimustulokset ja niihin perustuvat korjaussuositukset ovat luetettavia. Opas on laadittu ryhmäkirjoituksena ja ensisijaisesti asuinkerrostaloja varten, mutta sitä voidaan hyödyntää ja soveltaa myös muiden asuinrakennusten sekä liike- ja palvelurakennusten LVV-järjestelmien kuntotutkimuksissa. Kuntotutkimus ja kuntoarvio sekoitetaan usein keskenään. Oppaassa on selvennetty näiden kahden eri menetelmän erot ja tavoitteet. Näin ollen tutkijoilla ja tilaajilla on yhtenevä käsitteistö, kun selvitetään kiinteistön korjaustarvetta ja korjausohjelmaa. Putkien kuntoluokitus on muutettu kuntoarvio-ohjeen kuntoluokituksen mukaiseksi. Kokonaisuuden hallinnan kannalta oppaaseen on lisätty lämmitysverkoston kuntotutkimus, putkivuodon ilmenemismuodot rakenteissa ja niiden aiheuttamat tyypilliset kosteus- ja homevauriot, putkistojen akustiikka, putkistojen pinnoitus- ja sujutusvalmiuden selvittäminen. Muoviputkien osuutta on laajennettu verrattuna vuoden 1998 ohjeeseen, johtuen muoviputkien jatkuvasti lisääntyvästä käytöstä rakennusalalla. LIITE 9 kertoo enemmän muovista putkimateriaalina. Oppaassa on käsitelty yksityiskohtaisesti LVVkuntotutkimuksen kulku alkaen tilausvaiheesta päättyen raportin luovutukseen tilaajalle. Opas soveltuu LVV-kuntotutkijoiden koulutukseen, pätevöityneiden kuntotutkijoiden täydennyskoulutukseen sekä kiinteistön teknisestä kunnosta vastaavien henkilöiden ja isännöitsijöiden koulutukseen. Oppaassa on ohjeita, malleja ja tarkistuslistoja tutkijoille ja tilaajille tarjouspyynnön laadintaan ja tarjousten vertailuun. Ne on tarkoitettu muokattaviksi kohteen ja tutkimuksen tavoitteiden mukaan ja ne eivät ole kattavia, vaan niissä on esitetty keskeiset tutkimuksessa tarvittavat asiat. Vaihtoehtoisten korjausmenetelmien käyttö on lisääntynyt jatkuvasti 2000-luvulla putkistojen uusinnan vaihtoehtona joko hybridikorjauksina tai siirtokorjauksina. LVV-kuntotutkimuksen yhtey- dessä on kustannustehokasta selvittää puolueettomalla asiantuntijalla putkien pinnoitus- ja sujutusmahdollisuudet sekä riskit. Opas on kuitenkin väline. Luotettavien ja laadukkaiden LVV-kuntotutkimuksien edellytys on, että kuntotutkija on pätevöitynyt, tuntee kiinteistöjen talotekniikkaa ja rakentamista laajasti ja ylläpitää osaamistaan. LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin 1
8 KÄSITTEITÄ JA LYHENTEITÄ Barrier: Materiaalin kyky olla läpäisemättä pienimolekyylisiä aineita (nesteet, kaasut). Ekstruusio: Menetelmä valmista jatkuvia tuotteita (esim. putket) muoveista (lähinnä kestomuovit). Enimmäisäänitaso: (A-painotettu) L A,max (db): Tarkasteluajanjaksona esiintynyt voimakkuudeltaan korkein äänitaso F-aikapainotuksella mitattuna. Intensiteetti: Säteilyn voimakkuus. JV: Jätevesiviemäri. Jännitysrelaksaatio: Kuormitetun muovin jännitysten pieneneminen vakiomuodonmuutoksen alaisena ajan kuluessa. Keskiäänitaso: (ekvivalenttitaso) L A,eq,T (db) Jatkuva vakioäänitaso, jonka tehollisarvo on sama kuin vaihtelevan äänitason keskimääräinen tehollisarvo määritellyllä ajanjaksolla. Kierresaumaputki: Putki, joka valmistetaan hitsaamalla ekstruusiolla valmistettu profiili putken muotoiseksi jatkuvaksi tuotteeksi. Koepala: Näytepala. Komposiittiputki: Nimitys kerrosrakenneputkelle, jossa kahden ristisilloitetun polyeteenikerroksen välissä on hitsattu alumiiniputki. Korjausohjelma: Kiinteistönomistajan (asuntoosakeyhtiössä yhtiökokouksen) hyväksymä periaateohjelma. Kunnossapitojakso: Keskimääräinen aikaväli, jonka päätyttyä putken tai laitteen korjaustoimenpide uusitaan tai putki tai laite on tarkoituksen mukaista uusia. Kunnossapitosuunnitelma: Asunto-osakeyhtiön hallituksen kokoama, kuntoarvion ja kuntotutkimusten pohjalta laadittu, kymmenen vuoden kunnossapitosuunnitelman. Kunnossapitotarveselvitys: Asunto-osakeyhtiölain 1599/ 2009 edellyttämä asunto-osakeyhtiön hallituksen kirjallinen selvitys, joka on esitettävä vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa (tilinpäätöskokous). Selvitys annetaan tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavien viiden vuoden aikana. Kuntoarvio: Kiinteistön tilojen, rakennusosien, järjestelmien, laitteiden ja ulkoalueiden kunnon selvittämistä pääasiassa aistienvaraisesti ja kokemusperäisesti sekä rakennetta ja materiaaleja rikkomattomin menetelmin. Kuntoarvion tekee työryhmä, johon kuuluu rakennus-, LVIA- ja sähkötekniikan asiantuntija. Kuntoarvio voidaan tehdä koko kiinteistölle tai, jos tarpeita koko kiinteistön käsittävälle kuntoarviolle ei ole, myös jollekin tietylle rakennusosalle, rakenteelle, järjestelmälle tai laitteelle. Kuntotutkimus: Yksittäisen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän tai laitteen tarkempi tutkiminen, jonka tavoitteena on saada selville mahdollisen ongelman tai vaurion laajuus ja aiheuttaja sekä antaa sen jälkeen tarvittavat toimenpide-ehdotukset suunnittelun ja korjauksen tai uusimisen lähtötiedoiksi. Tutkimusmenetelmät ovat usein rakenteita rikkovia. Kuntotutkimuksiin löytyy eri osa-alueille ohjeita, joissa on määritelty tutkimuksen sisältö, laajuus ja suoritustapa. Tutkimuksia ja selvityksiä tekevät erikoisasiantuntijat. KV: Kylmävesijohto. Linjasaneeraus: Vesi- ja viemärijärjestelmien putkien laajamittainen korjaus uusimalla tai putkien sisäpuolisilla korjausmenetelmillä asuinkiinteistöissä. Kerrostalossa korjataan yleensä pystylinja (päällekkäiset asunnot) kerrallaan. Laajemman korjauksen yhteydessä uusitaan sähköjärjestelmät ja korjataan kylpyhuoneet. LJ: Lämpöjohto, lämmitysputki. LP: Lämpöpatteri, lämmityspatteri. LTO: Lämmöntalteenotto. LV: Lämminvesijohto. LVK: Lämminvesikiertojohto, lämpimän (käyttö) veden kiertovesijohto. Lämpölaajenemiskerroin: Aineen lämpölaajenemista kuvaa lämpölaajenemiskerroin, joka kertoo paljonko kappaleen koko muuttuu sen lämpötilan muuttuessa yhden asteen Celsius- tai Kelvinasteikolla. Kerroin voi riippua lämpötilasta ja kappaleen rakenteesta (muun muassa kiderakenteesta) ja olla erisuuruinen eri suuntiin. Lämpölaajenemiskertoimen yksikkö on 1/ C tai 1/K. 2 LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin
9 Materiaalin vanheneminen: Rakenneaineiden mekaanisten ominaisuuksien heikkenemistä iän myötä. Muotoputkisujutus: 1. Muoviputki, joka on muotopuristettu halkileikkaukseltaan munuaisen muotoon (Close-fit Lining, Fold and Form(ed) Lining), jotta se voidaan vetää lämmitettynä vaijerilla korjattavan putken sisään. Muotoputki palautetaan pyöreään muotoonsa paineilmalla ja se jäykkenee jäähtyessään. Haarakappaleet on uusittava erikseen osista. 2. Lähes vastaava menetelmä on kuristussujutus (Swage/Swaged Lining), jossa sujutusputki pakotetaan kuristavan suulakkeen läpi pienempään halkaisijaan ja putki palautuu alkuperäiseen muotoon asennuksen jälkeen. Muovit: Epoksipinnoite, epoksimuovi (epoxide plastic, EP) PEM, keskikova-/keskitiheyksinen polyeteeni (medium density polyethylene) PEH, kova-, korkeatiheyksinen polyeteeni (high density polyethylene) PET, polyeteenitereftalaatti (polyethylene terephthalate) Bisfenoli A (BPA) on polykarbonaattimuovien ja epoksipinnoitteiden raaka- aine, jota saattaa vapautua tuotteista elintarvikkeisiin epätäydellisen polymeraation tai muovituotteen hajoamisen seurauksena. Vuonna 2006 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA määritteli BPA:n turvalliseksi todetuksi päivittäiseksi saantiarvoksi 0,05 mg henkilön painokiloa kohden päivässä. (ks. LIITE 5 Putkien pinnoitus: sivu 89). Tässä oppaassa mainitut muovimateriaalit: ABS = Akryylinitriilibutadieenistyreeni. ASA = Akryylinitriilistyreeniakryyliesteri. EVOH = Etyylivinyylialkoholi. PB = Polybuteeni. PC = Polykarbonaatti. PE = Polyeteeni. PE-X = Ristisilloitettu polyeteeni. PP = Polypropeeni. PS = Polystyreeni. PVC = Polyvinyylikloridi. Näytepala: Putkikappale/putken osa, joka irrotetaan putkistosta ja tutkitaan laboratoriossa joko mekaanisesti tai kemiallisesti tai molempia menetelmiä käyttäen. Pakkosujutus: Halkaisevalla pakkosujutuksella korjattava putki halkaistaan koko matkalta ja samalla sen sisään vedetään uusi halkaisijaltaan samankokoinen tai joissakin tapauksissa yhtä kokoluokkaa suurempi muoviputki. (Pipe Bursting, Pipe Cracking, Pipe Splitting) Pitkäsujutus: Korjattavaan putkeen vedetään vaijerilla tai työnnetään hydraulisesti uusi halkaisijaltaan pienempi muoviputki. Asennuspituus on jopa 500 m kerralla. Välitila vanhaan putkeen voidaan täyttää kevytbetonilla. Aina se ei ole tarpeellista, esimerkiksi kun vesijohtoja sujutetaan ja vanha putki jää pois käytöstä. (Lining with Continuous pipes) Profiili: Putken seinämä röntgenkuvassa. Pätevöitynyt kuntotutkija: FISE-pätevöitynyt kuntotutkija. Pätkäsujutus: Muovinen putkimoduuli-järjestelmä, jonka moduulien asennuspituudet ovat 500 mm ja halkaisijat mm (suuremmat erikoistilauksesta). Asennetaan kaivojen kautta tai työaukoista korjattavan putken sisään hydraulisesti painamalla. Välitila vanhaan putkeen injektoidaan betonilla. (Lining with Discrete pipes, Short Section Lining) Radiograafinen kuvaus: Röntgenkuvaus, ainetta rikkomaton testausmenetelmä, jossa käytettään säteilyä esineiden kuvantamiseksi. RakMK: Ympäristöministeriön julkaisema Suomen rakentamismääräyskokoelma. Rengasjäykkyys: Rengasjäykkyys ilmaisee kuinka suurta puristusvoimaa putki kestää. Putkeen kohdistuu maan alla ja täytteissä ulkopuolinen paine. Maassa paine luokitellaan asennuspaikan mukaan (kevyt- ja raskas liikenne sekä muu käyttö). Mittayksikkö on kn/m². 1 kn = 100 kg/m². Yleisimmät luokitukset ovat: A = >16 kn/m², B = >8 kn/m² ja C = >4 kn/m². Rinnakkaisekstruusio: Menetelmä, jolla valmistetaan jatkuvia tuotteita joissa on pituussuunnassa rinnakkain kahta tai useampaa muovia. RTG-kuva: Röntgenkuva. LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin 3
10 RTG-kuvaus: Röntgenkuvaus, radiograafinen kuvaus. Ruiskuvalu: Menetelmä, jolla valmistetaan muottitekniikalla yksittäisiä kappaleita eri muoveista. Viemärin TV-kuvaus: Ks. TV-kuvaus. Viruminen: Pakkovoiman esim. lämpöliikkeen aiheuttama muoviputken muodonmuutos ajan kuluessa. Sekventiaalinen ekstruusio: Ekstruusio, jossa jatkuva tuote tehdään pituussuunnassa jaksoittain eri muoveista. Sementtilaastivuoraus: Putken sisäpinnalle ruiskutetaan sementtilaastikerros. Menetelmä on vanhin vesi- ja viemäriputkien saneerauksissa käytetty pinnoitusmenetelmä. (Cement Mortar Lining) Sukitus/sukkasujutus: Polyesterihuovasta tai joustavasta polyesterikudoksesta tehty putki, joka kyllästetään kemiallisesti kovettuvalla kaksikomponenttisella epoksilla. Käytettäessä lasikuitusukkaa se kyllästetään polyesteri vinyyliesterihartsilla, jonka kovetus voi tapahtua UV-valolla. Sukituksen asennus tapahtuu paineilman avulla. Sukan muodostama putki paineistetaan kovettumisen ajaksi muottina toimivan korjattavan putken muotoon paineilmalla, höyryllä tai vedellä. Tarvittaessa käytetään lämmitystä, esimerkiksi talvella. Lämpö kiihdyttää kovettumista. Haarakappaleet voidaan asentaa samasta materiaalista erikseen. (Soft Lining, Cured-in-Place Pipe/Lining) SV: Sadevesiviemäri. Tekninen käyttöikä: LVV-osan, -laitteen tai putken oletettu elinkaari, kun osa, laite tai putki on tehty voimassa olevien standardien ja rakentamismääräysten mukaisesti. Kytkentäviemärit ja Kytkentävesijohdot Tuuletusviemäri / Kokoojaviemäri Kiertojohto Kokoojaviemäri ja Vesijohtonousulinjat TV-kuvaus: Viemärin sisäpuolinen TV-kuvaus, yleensä kuvaus tallennetaan CD-levykkeelle tai USB-muistille. UV-säteily: Ultraviolettisäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on lyhyempi kuin näkyvän valon, mutta pidempi kuin röntgensäteilyn. UÄM-mittaus: Ainetta rikkomaton testaus- ja koestusmenetelmä, jossa käytetään ultraääntä eli 50 khz 500 MHz taajuisia ääniaaltoja. Vesijohtorunkolinjat Viemärin puhdistusluukku Viemärin tarkastuskaivo Linjasulku- ja säätöventtiilit Pohjaviemäri / Runkoviemäri Vanheneminen: Muovien ominaisuuksien muuttuminen ajan kuluessa ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta (lämpö, kosteus, säteily ja kuormitus). Vastuullinen kuntotutkija: Kuntotutkimuksen johtaja ja tutkimuksen tuloksista vastaava (FISEpätevöitynyt henkilö, allekirjoittaa kuntotutkimusraportin. Kuva 1. Vesi- ja viemäriputkistojen eri osien nimitykset (Lähde: Putkilinjastojen kunto ja kunnon tutkimusmenetelmät asuinkerrostaloissa, koerakentamistutkimus, TKK LVI-laboratorio 1987 ja RakMK D1 2007). 4 LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin
11 1. KUNTOTUTKIMUKSEN ARVIOINTI JA INDIKAATIT 1.1. Asuinkiinteistöjen rakentamisen ja lämpö-, vesi- sekä viemäritekniikan historiikki lyhyesti Rakentamisen historia Kerrostalojen rakentaminen kaupungeissa alkoi 1800-luvun loppupuolella. Asuinkerrostalojen rakentaminen kasvoi tasaisesti toiseen maailmasotaan saakka. Sodan jälkeen Suomi muuttui vähitellen maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teollisuusvaltaiseksi yhteiskunnaksi. Väki muutti maaseudulta runsain määrin ja 1970-luvulla kaupunkeihin työn perässä. Asuntoja tarvittiin myös sodanjälkeen syntyneille suurille ikäluokille. Suomen suuremmissa kaupungeissa alkoi hyvin voimakas asuinkerrostalojen rakentaminen kaupungeissa sekä asuntolähiöiden rakentaminen kaupunkien keskustojen ulkopuolelle. Asuinkerrostalojen rakentaminen oli huipussaan luvulla. Rakentamisen voimakas teollistuminen alkoi myös samoihin aikoihin, jolloin muun muassa siirryttiin paikalla rakentamisesta elementtirakentamiseen ja kylpyhuone-elementtien käyttöön. Yli 50 % Suomen asuinkerrostalokannasta on rakennettu 1970-luvulla tai sen jälkeen. Rivitalojen rakentaminen alkoi 1950-luvulla ja niiden rakentaminen oli huipussaan 1980-luvulla. Liike- ja toimistorakentaminen alkoi kaupunkien keskustoissa ja liikenneväylien laidoilla suuremmassa mittakaavassa myös 1980-luvulla. Lisää rakentamisen historiasta löytyy esimerkiksi Rakennustiedon verkkokaupasta. LVV-järjestelmien historia rakennuksissa Helsingissä kunnallisen vesijohtoverkoston rakentamisen katsotaan lähteneen liikkeelle 1866, kun Helsingin Polyteknisen laitoksen insinööri Endre Lekve sai senaatilta tehtäväksi laatia suunnitelman päävesijohdon rakentamisesta kaupunkiin. Kaupunki allekirjoitti 1871 toimilupasopimuksen suunnitelman toteuttamisesta pietarilaisen liikemiehen A W Abeggin kanssa. Hän sai myös oikeuden veden jakeluun maksua vastaan. Abegg siirsi toimiluvan 1872 berliiniläiselle Neptun Continental Wasserwerk AG -nimiselle yhtiölle. Yhtiö antoi, silloin 28- vuotiaalle sveitsiläiselle Robert Huberille, tehtäväksi johtaa Helsingissä päävesijohdon rakennustyötä. Työt aloitettiin vuonna1872 ja työt valmistuivat joulukuussa Robert Huber sai myös yksioikeuden liittää talojohdot katujohtoon ja yhdessä kolmen muun toiminimen kanssa oikeuden asentaa putkijohtoja taloihin. Tätä varten hän perusti konttorin Helsinkiin 1879, joka oli samalla Huber asennusliikkeen syntymävuosi. Robert Huber asensi muun muassa vesisekä viemärijohtoja sekä myöhemmin lämpöjohtoja ja ilmanvaihtojärjestelmiä kiinteistöihin. Hän perusti myös sivukonttoreita muun muassa Viipuriin ja Tampereelle ja siten lämpö-vesi- ja viemärijohtojen asentaminen levisi myös muihin kaupunkeihin. Lisää Oy Huber AB:n historiaa on julkaisussa Oy Huber AB /G. W. Normen. Alkuvaiheessa kiinteistö liitettiin kunnan kylmävesiverkostoon ja viemäriverkostoon sen jälkeen, kun jätevedet oli ensin mekaanisesti käsitelty kiinteistön saostuskaivossa. Asuinkerrostaloissa lämmintä vettä oli käytettävissä myös siihen aikaan ylelliseen ammekylpyyn. Lämpöisen käyttöveden varaaja lämmitettiin kaasulla. Asuinkerrostaloissa oli pääasiassa huoneistokohtainen uunilämmitys ja jossain määrin oli käytössä myös kattilaitoksia kerros- tai huoneistokohtaisella patteriverkostolla saksalaiseen tapaan. Polttoaineena oli koksi ja puu luvulla uuneista ja asuntokohtaisista patteriverkostoista alettiin luopua kerrostaloissa. Tilalle rakennettiin yhä enenemässä määrin kiinteistökohtaisia keskuslämmityslaitoksia, alussa järjestelmät olivat painovoimaisia ja myöhemmin ne varustettiin kiertopumpuilla. Kellarissa valurautaiset kattilat olivat parin asuinhuoneen korkuisia ja niihin oli liitetty jopa kymmenien kuutioiden vesivaraajia. Poltettavat halot tai hiilet kärrättiin kattilan päältä suoraan palopesään. Keskuslämmitys mahdollisti sen, että myös keskitetty lämpimän käyttöveden jakelu alkoi lisääntyä asunnoissa. Lämpöinen käyttövesi kehitettiin kuparisella lämminvesikierukalla, joka oli liitetty patteripiirin varaajan yläosaan. Alussa keskuslämmityksen polttoaineena olivat halot. Myöhemmin siirryttiin koksiin, antrasiittiin ja öljyyn, joka oli huomattavasti vaivattomampi lämmitystapa ja polttoaineena edullinen luvulla syntyivät ensimmäiset kunnalliset kaukolämpölaitokset ja siitä lähtien Suomi on ollut johtava maa sähkön ja lämmön yhteistuotannon kehittämisessä. Asuinrakennusten energian ja veden kulutusta ei seurattu sen kummemmin. Energia oli halpaa, LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin 5
12 lämmitysöljy maksoi alle markan litra luvulla. Vasta 1970-luvun alussa, kun öljyn hinta nousi kolminkertaiseksi, alkoivat kiinteistön omistajat ja viranomaiset kiinnittää eritystä huomiota myös asuinrakennusten ja LVV-järjestelmien energiankulutukseen. Raha on aina ollut hyvä konsultti! Osa silloin kehitetyistä ja käyttöön otetuista taloteknisistä energiansäästötoimenpiteistä johti rakennuksissa vakaviin sisäilmaongelmiin, joita korjattiin vielä 1990-luvulla Omakotitalot Rivitalot Kerrostalot Lämpöindeksi Kuva 3. Katuviemärin välikkökansi (tehty esille kaivetun mallin mukaan) Kuva 2. Kuvassa punaisella on piirretty lämpöindeksi ja asuinhuoneistojen rakentamismäärät 1900-luvulla. Lämpöindeksi kuvaa suhteellista lukua, kuinka paljon eri aikoina rakennetut rakennukset kuluttivat keskimäärin lämpöenergiaa rakennuskuutiota kohden vuodessa LVV-järjestelmien suunnittelu ja rakentaminen ennen sotia ja sotien jälkeen noudatti pitkälle saksalaisia DIN-normeja ja 1960-luvulla käytössä oli myös laajasti RVV-Käsikirja (Rakennusten Vesijohdot ja Viemärit). Kirjaa julkaisi Suomen Kunnallisteknillinen Yhdistys ry luvun puolivälissä ympäristöministeriö julkaisi ensimmäiset Rakentamismääräykset, joiden mukaan lvi-suunnittelu ja -rakentaminen on tehty tähän päivään saakka. Myös professori Jussi Saarron, professori Olavi Vuorelaisen ja professori Olli Seppäsen LVV-alan julkaisut ja -oppikirjat ovat ohjanneet suomalaista LVV-suunnittelua ja -rakentamista. Suomalaisen LVV-asennuksien historia on kuitenkin suhteellisen lyhyt, kun sitä vertaa Herculaneumin vesi- ja viemäriasennuksiin vuonna 79 jkr., jolloin kaupunki hautautui mutavyöryn alle Vesuviuksen räjähtäessä. Kreikkalaiset perustivat kaupungin noin 300 vuotta ekr. Kuva 4. Juomaveden korttelivedenottamo (päädyssä oleva juoksuputki on lyijyä) Kiinteistön kunnossapitosuunnitelma PTS Kunnossapitosuunnitelma PTS Hyvään kiinteistön ylläpitoon kuuluu, että kiinteistön omistaja, osakkeenomistaja tai kiinteistön käyttäjä tietää, missä kunnossa kiinteistö on teknisesti: mitä korjauksia tehdään tulevaisuudessa ja missä järjestyksessä mitä korjauksia on suunniteltu tehtäväksi lähivuosina mitä korjauksia on jo tehty eli kiinteistön korjaushistoria. 6 LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin
LVV-KUNTOTUTKIMUKSEN YHTEISET LAATUVAATIMUKSET, OPAS KUNTOTUTKIMUKSEN SUORITTAMISEEN
LVV-KUNTOTUTKIMUKSEN YHTEISET LAATUVAATIMUKSET, OPAS KUNTOTUTKIMUKSEN SUORITTAMISEEN 01.02.2012 / ML YLEISTÄ HANKKEEN KÄYNNISTÄJÄNÄ TOIMINUT SUOMEN LVI-LIITTO RY TUTKIMUSOPAS ON OSA KOSTEUS- JA HOMETALKOOT
Näytesivut KORJAUS- HANKKEEN. taustavalmistelut
Ennen kuin korjaushanketta voi alkaa suunnitella, on selvitettävä, missä kunnossa kiinteistö nyt on ja mitä korjattavaa siinä on. Selvitys tehdään valmistumisvuoden, vauriohistorian, teknisten selvitysten
Työterveyslaitos, Rauno Holopainen
Työterveyslaitos, Rauno Holopainen Työskentelen Työterveyslaitoksella teknologiajohtajan tehtävässä. Koulutukseltani olen tekniikan tohtori (TKK/2004). Työkokemusta minulla on rakentamisen (Kostamus),
Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset
Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Taloyhtiö 2015-tapahtuma, Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön
SUKITUS Tuotantojohtaja Heikki Jyrämä, Picote Oy
SUKITUS Tuotantojohtaja Heikki Jyrämä, Picote Oy PICOTE OY LTD Toiminut alalla omalla Picote-menetelmällä vuodesta 2008 lähtien. Sitä ennen rakennusurakoitsija Innotia Oy. Tänään kiinteistöjen sisäpuolisen
Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Taloyhtiö 2014-tapahtuma, Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön
Ympäristövaliokunnan kuuleminen 20.1.2015. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö
HE 336/2014 vp - HE laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttöja rakennuslain 117 i ja 166 :n muuttamisesta Ympäristövaliokunnan kuuleminen 20.1.2015
Asunnot tyypeittäin ja ikäluokittain Suomessa
Asunnot tyypeittäin ja ikäluokittain Suomessa Vuoteen 2023 mennessä tämä koskettaa noin 600.000 rivi- ja kerrostaloasuntoa, eli yli miljoonaa ihmistä. Rahassa noin 15 miljardia. 350 000 300 000 250 000
Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM)
Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Ympäristöministeriön toimeksiannosta perustettu vapaaehtoinen pätevyys. Päteviä suorittamaan kuntoarvion yleisesti käytössä olevan asuinkerrostalon kuntoarvion perusmallin
KORJAUSSUUNNITTELU- RATKAISUJEN TERVEELLISYYDEN ARVIOINTIMALLI SISÄILMASTOSEMINAARI Kai Nordberg Erityisasiantuntija, DI Ramboll Finland Oy
KORJAUSSUUNNITTELU- RATKAISUJEN TERVEELLISYYDEN ARVIOINTIMALLI SISÄILMASTOSEMINAARI 2018 Kai Nordberg Erityisasiantuntija, DI Ramboll Finland Oy HANKE Työsuojelurahaston tukema kehittämishanke Korjaussuunnitteluratkaisujen
Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen
Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus
Hometalkoiden selvityshankeen tarkoitus
Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Hometalkoiden selvityshankeen tarkoitus k e s k e i s e t t u l o k s e t Mervi Abell Taustaani Rakennusinsinööri 1985 Rakennusarkkitehti 1994 Rakennusinsinööri amk
AS OY KURJENKANNUS PERUSTIETOJA
PERUSTIETOJA Rakennusaika 1970-1974 ns. ykkösvaihe (asunnot 1-16), vuosina 1970-71 ns. kakkosvaihe (asunnot 17-27), vuosina 1972-73 ns. kolmosvaihe (asunnot 28-39), vuosina 1973-74 Rakentaja Palkki Oy
TERVETULOA! Taloyhtiöiden Hallitusforum 19.3.2011 Messukeskus, Helsinki
Taloyhtiöiden Hallitusforum 19.3.2011 Messukeskus, Helsinki Suomen Vuototekniikka Oy, LC YHTIÖT Kari Helenius, pätevöitynyt LVV- kuntotutkija kari.helenius@lcy.fi puh. 050-5110275 www.lcy.fi www.vuototekniikka.fi
Tilaajan ja asiantuntijapalveluntuottajan työnjako roolijako ja ammattitaito. Juhani Pirinen, TkT FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Tilaajan ja asiantuntijapalveluntuottajan työnjako roolijako ja ammattitaito Juhani Pirinen, TkT FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Tilaaja sisäilmaongelmatilanteessa Kun sisäilmaongelmat alkavat, käyttäjät
1/13 Putkiremontin suunnittelu Vaihtoehtoja, pinnoitusvalmius, rajoitukset ja riskit Leo Ruuskanen Insinööritoimisto TeknoPlan Oy 15.2.2012 2/13 Kuntotutkimussuunnittelu Nykyinen käytäntö on muuttumassa
RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT. Sisäilmastoseminaari Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt
RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT Sisäilmastoseminaari 2017 Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt YLEISTÄ KATSASTUKSESTA Katsastus on rakenteiden ja ilmanvaihdon sisäilmapainotteinen
PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI
PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI WWW.ISANNOINTILIITTO.FI TOTEUTUS - Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin 6. toteutuskerta (2008, 2009, 2011, 2012, 2013) - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton
KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ
KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Isännöinti Ilkka Saarinen Oy, hallitusjäsenten koulutusilta Suomalainen klubi, Tampere 30.1.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy KORJAUSHANKKEEN
Julkisen rakennuskannan tervehdyttäminen Itä- Suomessa
Julkisen rakennuskannan tervehdyttäminen Itä- Suomessa Terveiden tilojen vuosikymmen seminaari 17.4.2018 Kuopio, Itä-Suomen aluehallintovirasto Yli-insinööri Katja Outinen Lainsäädäntö luo puitteet terveellisille
TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT
TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan
RAKENNUSTEKNISEN KUNNON ARVIOIJIEN KOULUTUSTEN JA PÄTEVYYKSIEN KEHITTÄMINEN
RAKENNUSTEKNISEN KUNNON ARVIOIJIEN KOULUTUSTEN JA PÄTEVYYKSIEN KEHITTÄMINEN Sisäilmastoseminaari 2019 Marita Mäkinen Helmi Kokotti Tiina Koskinen-Tammi Olavi Töyli RAKENNUSTEKNISEN KUNNON ARVIOIJIEN KOULUTUSTEN
PEIKKO VAI MAHDOLLISUUKSIEN PUTKIREMONTTI?
PEIKKO VAI MAHDOLLISUUKSIEN PUTKIREMONTTI? Putkiremontti koetetaan joissakin taloyhtiössä peikkona, jota halutaan vältellä niin pitkään kun mahdollista. Yleisimmät syyt remontin välttelyyn ovat: kallein
Energiatehokas korjausrakentaminen Kiinteistö 2013, Messukeskus 13.11.2013, Helsinki DI Petri Pylsy Mahdollisuuksia on Julkisivukorjaukset Lisälämmöneristäminen, ikkunoiden ja parveke ovien vaihtaminen
Sisältö Taloyhtiön elinkaari Elinkaaressa elämistä PTS Hallituksen vuosikello Taloyhtiön tietojen ylläpito Taloyhtiön strategia Asumisen hinta Taloyhtiön arvo 3D piirustukset Valmistautuminen hankkeeseen
RAKENNUKSEN JA TILOJEN
RAKENNUKSEN JA TILOJEN TUTKIMINEN SISÄILMAONGELMAN SYIDEN SELVITTÄMISEKSI - Mitä ja miten pitää tutkia? - Minkälaista osaamista ja pätevyyttä tutkijalta edellytetään? - Ketkä näitä tutkimuksia tekevät?,
Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka
Pekka Väisälä Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Esityksen sisältö Näkökulmia Hankkeen alkuvaiheet Energian kulutus Esimerkkejä U-arvoista Tavallisia ongelmia Pekka Väisälä 7.11.2012 2
Epävarmuustekijöiden tunnistaminen osana kokonaisuuden hallintaa. Timo Turunen Tekn.lis., RTA Ramboll Finland Oy
Epävarmuustekijöiden tunnistaminen osana kokonaisuuden hallintaa Timo Turunen Tekn.lis., RTA Ramboll Finland Oy KORJAUSHANKKEEN KULKU Tutkimustulosten ja korjausperiaatteiden esittely Tutkimusten aloituksesta