Source: https://es.scribd.com/document/51562320/Generalidades-clasificacion-y-aplicacion-de-los-conductores-electricos
Timestamp: 2017-11-20 14:03:13
Document Index: 382068698

Matched Legal Cases: ['artículo 100', 'Artículo 310', 'ARTÍCULO 310', 'Artículo 400', 'Artículo 402', 'Artículo 333', 'Artículo 310', 'Artículo 334', 'Artículo 220', 'Artículo 310']

Cargado por fer112211
Generalidades, clasificación y aplicació…
y separado de sus paredes.itlp. al conductor del electrodo de puesta a tierra o ambos. de los diversos condductores. Conductor desnudo: Conductor que no tiene ningún tipo de cubierta o aislamiento eléctrico. Conductor de puesta a tierra de los equipos: Conductor utilizado para conectar las partes metálicas noconductoras de corriente eléctrica de los equipos.. del circuito en el equipo de acometida o en la fuente de un sistema derivado separado. sistema subterráneo: (lateral) Conductores de acometida comprendidos entre las terminales del equipo de la acometida y el punto de conexión con la acometida lateral. al conductor puesto a tierra o a ambos. sistema aéreo: Conductores de acometida comprendidos entre las terminales del equipo de la acometida y un punto comúnmente fuera del edificio. Conductor de puesta a tierra: Conductor utilizado para conectar un equipo o el circuito puesto a tierra de un sistema de alambrado al electrodo o electrodos de puesta a tierra. la cual muestra el nombre genérico.edu. El artículo 100 de la NOM-001-SEDE-1999 define los diferentes tipos de conductores que se mencionan en ella. el tamaño nominal. etc. la temperatura máxima de operación. Conductor cubierto: Conductor rodeado de un material de composición o espesor no reconocidos por esta NOM como aislamiento eléctrico. Conductores de acometida: Conductores comprendidos desde el punto de acometida hasta el medio de desconexión de la acometida.25-03-2011 Generalidades. Conductor puesto a tierra: Conductor de un sistema o circuito intencionadamente puesto tierra. canalizaciones y otras envolventes al conductor del sistema puesto a tierra.mx/tutoriales/…/21. sistemas. Conductores de entrada de acometida. donde se unen por derivación o empalme a la bajada de la acometida aérea. clasificación y aplicació… SA Aislamiento de silicio-asbesto T Aislamiento termoplástico V Aislamiento de cambray con barniz X Aislamiento de polímero sintético con barniz FEP Etileno Propileno Fluorado RHW Polímero sintético o de cadena cruzada resistente al calor y a la flama THW-LS Termoplástico resistente a la humedad. el espesor del aislamiento. A continuación se citan: Conductor aislado: Conductor rodeado de un material de composición y espesor reconocidos por esta NOM como aislamiento eléctrico. Conductores de entrada de acometida. Conductor del electrodo de puesta a tierra: Conductor utilizado para conectar el electrodo de puesta a tierra al conductor de puesta a tierra del equipo. el tipo.htm 2/9 . en los equipos de acometida o en el punto de origen de un sistema derivado separado. al calor y a la propagación de incendio Para mayor información consulte la Tabla 310-13 de la NOM.
marcado. este artículo ha sido editado eliminando las excepciones y se han seleccionado las tablas de uso más común. Para conseguir ese equilibrio. ni a los conductores específicamente tratados en otras partes de esta NOM. Para los cables de aparatos. Los conductores instalados en paralelo deben cumplir lo establecido en el Artículo 310. Cuando se especifiquen conductores de aluminio o aleaciones de aluminio. los conductores a los que se refiere este Artículo deben ser de cobre o de aluminio. el neutro o el conductor puesto a tierra de un circuito. Los conductores deben estar aislados. Conductores a) Aislados. los cables y canalizaciones deben tener las mismas características físicas. Este Artículo cubre los requisitos generales de los conductores y de sus denominaciones de tipo.htm 3/9 . ARTÍCULO 310 . Si no se especifica otra cosa. Conductores en paralelo. 3) Del mismo tamaño nominal. neutros o puestos a tierra sean los mismos que los de la otra fase. 4) Con el mismo tipo de aislamiento.25-03-2011 Generalidades.48 mm2 (1/0 AWG) y mayo-res. el tamaño nominal mínimo debe ser 13. se pueden minimizar las diferencias de reactancia inductiva y la división desigual de corriente eléctrica. Cuando los conductores se instalen en cables o en canalizaciones distintas. 5) Con terminales de las mismas características. 2) Del mismo material conductor. Los conductores en paralelo de fase. deben ser: 1) De la misma longitud. no es necesario que los conductores de una fase. neutros o puestos a tierra para obtener el balance. Los conductores de tamaño nominal 8. b) Material de los conductores.edu. forma de construcción y orientación de los conductores. NOTA: Eligiendo apropiadamente los materiales. 310-4. neutro o puestos a tierra en cada circuito. cuando van instalados en canalizaciones.mx/tutoriales/…/21. controladores de motores y similares. Cuando los conductores de puesta a tierra están formados con conductores en paralelo. 310-2.itlp. se debe tener en cuenta el espacio en las envolventes (véanse los Artículos 370 y 373). NOTA: Para cables flexibles. aislamiento. que sean los conductores de fase. Alcance. Cuando se utilicen conductores en paralelo. véase el Artículo 400. etiquetas. Notas a las sistemas. clasificación y aplicació… Para los propósitos del tutorial. resistencia mecánica. Estos requisitos no se aplican a los conductores que forman parte integrante de equipo como motores. capacidad de conducción de corriente y usos. véase 250-152. Nota 8(a). pueden ir conectados en paralelo (unidos eléctricamente en ambos extremos para formar un solo conductor). deben cumplir los requisitos de esta Sección. véase el Artículo 402.367 mm2 (8 AWG) y mayores deben ser cableados. Los conductores cobre o de aluminio de tamaño nominal 53.CONDUCTORES PARA ALAMBRADO EN GENERAL 310-1. excepto que deberán tener el tamaño nominal que se indica en 250-95. NOTA: Para el aislamiento de los conductores neutros de un sistema de alta tensión eléctrica sólidamente puesto a tierra. Conductores cableados.3 mm2 (6 AWG) 310-3.
En la Tabla 310-5 se indica el tamaño nominal mínimo de los conductores permitido por esta NOM. Tamaño nominal mínimo de los conductores Tensión eléctrica nominal del conductor De 0 a 2000 De 2001 a 5000 De 5001 a 8000 De 8001 a 15000 De 15001 a 25000 De 28000 a 35000 mm2 (AWG) 2. THW. NOTA 1: Para requisitos de instalación de los conductores de 600 V o menos. Conductores directamente enterrados. Blindaje. deben ser de un tipo adecuado para esa aplicación. Los conductores aislados con dieléctrico sólido en instalaciones permanentes que operen a más de 2000 V.3 (6) 13. o (3) de un tipo aprobado y listado para uso en lugares mojados. En lugares mojados a) Conductores aislados. THHW. THHW-LS. El blindaje debe servir para el propó-sito de confinar los esfuerzos de la tensión eléctrica en el aislamiento.41 53.3 (6) 8. humos. b) Cables. 310-8. clasificación y aplicació… Tablas de la capacidad de conducción de corriente de 0 a 2000 V.48 (1/0) Material Cobre Aluminio Cobre Aluminio Cu o Al Cu o Al Cu o Al Cu o Al 310-6. véase 710-4(b). véase 300-5. 310-10. Límites de temperatura de los conductores. NOTA 2: Para requisitos de instalación de conductores de más de 600 V. 310-5.3 (6) 33. Condiciones corrosivas. Los conductores expuestos a aceites. Los conductores aislados que se utilicen en lugares mojados deben ser (1) recubiertos con plomo.htm 4/9 . Los cables de más de 2000 V nominales deben estar blindados. Los cables de uno o más conductores utilizados en lugares mojados. 310-7. TW. debe estar puesto a tierra por un método eficaz que cumpla los requisitos indicados en 250-51. líquidos u otras sustancias que tengan un efecto corrosivo sobre el conductor o el aislamiento. THWN o XHHW. El blindaje.367 (8) 13.62 (2) 42. Ningún conductor se debe utilizar de modo que su sistemas. deben tener un aislamiento resistente al ozono y estar blindados. Todos los blindajes metálicos de aislamiento se deben poner a tierra por un método eficaz que cumpla los requisitos indicados en 250-51.mx/tutoriales/…/21. THW-LS. deben ser de un tipo aprobado y listado para su uso en lugares mojados.itlp. Los conductores que vayan directamente enterrados deben ser de un tipo aprobado e identificado para ese uso. (2) de los tipos RHW. cubierta o armadura metálica.25-03-2011 Generalidades. Tabla 310-5. gases.082 (14) 13.edu. grasas. vapores. 310-9. Tamaño nominal mínimo de los conductores. Los conductores que se utilicen enterrados directamente deben ser de un tipo aprobado y listado para dicho uso.
Cables para usarse en soportes tipo charola para cables. Todos los conductores y cables deben ir marcados con la información necesaria siguiente. Cables con recubrimiento no-metálico. 3) El factor de disipación del calor generado al medio ambiente. b. El tamaño nominal se debe repetir a intervalos no-mayores a 60 cm. c. Todas las demás marcas deben repetirse a intervalos no-mayores a 1 m. a.itlp. Cables para riego. Cables subterráneos de circuitos alimentadores y derivados. e.htm 5/9 . método de alambrado aplicado o número de conductores. con aislamiento de hule o termoplástico. 4) El tamaño nominal en mm2 (AWG o kcmil) b) Métodos de marcado 1) Marcado en la superficie. tal como se especifica en otro lugar de esta NOM. según el método de marcado aplicable entre los que se describen en el siguiente apartado (b) y de acuerdo con las normas nacionales de producto y de marcado existentes: 1) La tensión eléctrica nominal máxima que soporta el conductor. 2) Cinta de marcar. marca comercial u otra marca que permita identificar fácilmente a la organización responsable del producto. Cables de entrada de acometida. Los conductores adyacentes tienen el doble efecto de elevar la temperatura ambiente y de impedir la disipación de calor. El aislamiento térmico que cubre o rodea a los conductores. g. NOTA: Los cables con recubrimiento metálico son del tipo AC (Artículo 333). NOTA: La temperatura nominal de un conductor (véanse las Tablas 310-13 y 310-61) es la temperatura máxima. se debe emplear una cinta de marcar situada dentro del cable y a todo lo largo del mismo. tamaño nominal. incluidas las corrientes fundamentales y sus armónicas. Cables de instrumentos para uso en soportes tipo charola para cables. así como los factores de corrección al final de estas tablas y las notas a las mismas y ofrecen orientación para coordinar el tipo. 4) Conductores adyacentes que transportan carga. 310-11 Marcado a) Información necesaria. 2) La letra o letras que indican el tipo de hilos o cables. Las tablas de capacidad de conducción de corriente del Artículo 310 indican la corriente eléctrica máxima permitida para los conductores en los diversos tipos de aislamiento. h. 2) El calor generado interiormente en el conductor por el paso de la corriente eléctrica. d. temperatura ambiente y número de conductores en una instalación. Los siguientes conductores y cables se deben marcar en su superficie de modo indeleble. Para marcar los cables multiconductores con recubrimiento metálico. Cables y alambres de uno o varios conductores. La temperatura ambiente puede variar a lo largo del conductor y con el tiempo. 3) El nombre del fabricante.edu. tipo MC (Artículo 334) y cables sistemas. capacidad de conducción de corriente. que puede soportar durante un periodo prolongado de tiempo sin que se produzca una fuerte degradación. en cualquier punto de su longitud.mx/tutoriales/…/21. puede afectar ese factor de disipación. clasificación y aplicació… temperatura de funcionamiento supere la del diseño para el tipo de conductor aislado al que pertenezca. f. En ningún caso se deben unir los conductores de modo que se supere el límite de temperatura de cualquier conductor con respecto al tipo de circuito.25-03-2011 Generalidades. Los principales determinantes de la temperatura de operación de los conductores son: 1) La temperatura ambiente. Cables de energía limitada para su uso en soportes tipo charola para cables.
e. diseñados para usarse como conductores puestos a tierra en circuitos.15 mm2 (4 AWG) o mayores pueden llevar un borde exterior sobre el conductor puesto a tierra. c) Sufijos que indican el número de conductores. véase 200-6. f. Se considera que los cables con recubrimiento exterior de color blanco o gris claro. Cables de tipo MC. dentro de un recubrimiento exterior no-metálico. Estas marcas deben ir también en un color que no sea blanco.edu. conforme con las normas de producto correspondientes. si se usan conductores sencillos o en cables multiconductores. entre otros. c. Cables de potencia limitada para uso en soportes tipo charola. Se permite que la información exigida en el párrafo anterior (a)(4) esté marcada en la superficie de cada conductor aislado de los siguientes cables multiconductores: a. cubiertos o aislados. cumplen lo establecido en esta sección. Los conductores que estén diseñados para usarlos como conductores de fase. gris claro o verde. M: Conjunto de dos o más conductores aislados y cableados en espiral. Las siguientes letras utilizadas como sufijo indican lo que se expresa en cada una: D: Dos conductores aislados en paralelo. Cables para uso en soportes tipo charola.3 mm2 (6 AWG) o más pequeños. NOTA: Ejemplos de estas marcas son. Cables de instrumentos para uso en soportes tipo charola. lo cual permita identificarlo. que se repitan periódicamente. gris claro o verde o por cualquier combinación de colores y sus correspondientes marcas. d) Marcas opcionales. d. la identificación debe ser como se indica o por medio de un borde situado en el exterior del cable. clasificación y aplicació… con cubierta de plomo. Los conductores aislados. bobina o caja del cable. Identificación de los conductores a) Conductores puestos a tierra.25-03-2011 Generalidades. Estas marcas no deben interferir en sistemas. la "LS" (no-propagador de incendios y baja emisión de humos) o "resistente a la luz solar". En los cables aéreos. dentro de un recubrimiento exterior nometálico. Cables de sistemas de alarma contra incendios. Los cables multiconductores planos de tamaño nominal de 21. deben estar acabados de modo que se distingan claramente de los conductores puestos a tierra y los de puesta a tierra.mx/tutoriales/…/21. Los conductores de puesta a tierra. pero con marca de color en el blindaje para identificar al fabricante. y deben consistir en una franja o franjas iguales. Cables para equipo de riego. En el empaque de todos los cables y conductores se deben marcar mediante una etiqueta impresa sujeta al rollo. Los conductores de fase se deben distinguir por colores distintos al blanco. deben tener un acabado exterior continuo verde o verde con una o más franjas amarillas. c) Conductores de fase. cubiertos o aislados individualmente. b) Conductores de puesta a tierra.30 mm2 (6 AWG). 4) Indicación opcional del tamaño nominal del cable. Se permite que los conductores de los tipos aprobados indicados en las Tablas 310-13 y 310-61 lleven en su superficie marcas que indiquen características especiales o el material de los cables.htm 6/9 .itlp. NOTA: Para los requisitos de identificación de conductores mayores de 13. 3) Marcado mediante etiquetas. 310-12. b. de tamaño nominal de 13. deben tener una identificación exterior de color blanco o gris claro. Se permite instalar conductores de puesta a tierra desnudos. Una letra o letras solas indican un solo conductor aislado.
véase la Nota 4 de 210-19(a). 2. RHW. Los conductores cableados de aluminio en tamaño nominal de 13. se puede producir electroendósmosis entre el conductor y el aislante. Capacidad de conducción de corriente. 310-62. 310-15. 310-17 y la Tabla A-310-2 del Apéndice A. Se permite calcular la capacidad de conducción de corriente de los con-ductores mediante los siguientes apartados (a) o (b). El cumplimiento de los requisitos del producto de acuerdo con su norma específica correspondiente. Las Tablas 310-16 a 310-19 son tablas de aplicación para usarse en la selección del tamaño nominal de los conductores con las cargas calculadas de acuerdo con el Artículo 220. Disposiciones generales. Los conductores aislados deben cumplir las disposiciones aplicables de una o más de las siguientes Tablas: 310-13. 310-61. b) Supervisión por personas calificadas. Construcción y aplicaciones de los conductores.mx/tutoriales/…/21. Para la selección del tamaño nominal de los conductores. La capacidad de conducción de corriente permanentemente admisible es el resultado de tener en cuenta uno o más de los siguientes factores: 1. El cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por las prácticas industriales y procedimientos normalizados. Véase 110-14 para conexiones eléctricas.c. para los circuitos de alimentación. Se permite el uso de estos conductores en cualquiera de los métodos de alambrado descritos en el Capítulo 3 y como se especifica en sus respectivas tablas. se permite calcular la capacidad de conducción de corriente de los conductores mediante la siguiente fórmula general: Ecuación: sistemas. en lugares mojados.itlp. Para los circuitos derivados. sobre todo en los puntos de conexión. a). 4. NOTA: Para las capacidades de conducción de corrientes calculadas en esta Sección no se tiene en cuenta la caída de tensión eléctrica. La coordinación con los dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito y de la instalación. de tipos XHHW. conductores para entrada de acometida tipo SE estilo U y SE estilo R. A temperatura normal. los termoplásticos también se pueden deformar si están sometidos a presión. XHHW-2. 310-13.edu. RHH y RHW-2. la capacidad de conducción de corriente de los conductores de 0 a 2000 V nominales se debe considerar como máximo los valores especificados en las Tablas de capacidad de conducción de corriente 310-16 a 310-19 y sus observaciones correspondientes. clasificación y aplicació… modo alguno con las marcas superficiales que se exigen en 310-11(b)(1). Si se utilizan aislantes termoplásticos en circuitos de c. deben ser de aleación de aluminio AA 8000. NOTA: Los aislamientos termoplásticos se pueden poner rígidos a temperaturas menores a -10 ?C.htm 7/9 . de 2001 a 35000 V. Material de los conductores de aluminio. La compatibilidad en temperatura con equipo conectado. No se permite el uso de conductores de aluminio o de aleación de aluminio en tamaños nominales menores a 13.3 mm2 (6 AWG). Véanse las Tablas 310-16. en los puntos de apoyo. La capacidad permisible de conducción de corriente de los conductores con aislamiento dieléctrico sólido. Con la supervisión de personas calificadas. A este respecto véase 110-3(b). véase la Nota 2 de 215-2(b). como por ejemplo.25-03-2011 Generalidades. 310-63 y 310-64. es la especificada en las Tablas 310-67 a 310-86 con sus Notas correspondientes. 310-14. 3.3 mm2 (6 AWG) y mayores.
no se exige que los alimentadores a una unidad de vivienda sean de mayor tamaño nominal a los de la entrada de acometida. debida a los efectos superficial y de proximidad.itlp. Cuando el número de conductores activos en un cable o canalización. Los límites de temperatura en los que se basa la capacidad de conducción de corriente de los cables con recubrimiento metálico y aislamiento mineral.htm 8/9 . 220-22 y 230-42. tienen un límite de temperatura de operación de 90º C. 5. d) Ductos eléctricos. ya sea enterradas directamente o embebidas en concreto. véanse 310-1 a 310-10 y diversos Artículos de esta NOM. la capacidad de conducción de corriente se debe reducir como se sistemas. 6. 3. Como se usa en el Artículo 310. siempre que se cumplan los requisitos indicados en 215-2. Para unidades de vivienda. del conductor a la temperatura TC. Cuando se calculan diferentes capacidades de conducción de corrientes que se pudieran aplicar para un circuito de longitud dada. TA = Temperatura ambiente en ºC.c.edu.TA + DTD I = -------------------------RCD 1+YC RCA donde: TC = Temperatura del conductor en ºC. se debe tomar la de menor valor. véase 310-13. tres hilos. Tabla de Capacidad de Conducción Observaciones a las Tablas de capacidad de conducción de corriente de 0 a 2. conductores de acometida lateral y conductores del alimentador que sirve como principal fuente de alimentación de la unidad de vivienda y vayan instalados en canalización o cables con o sin conductor de puesta a tierra de los equipos. c) Selección de la capacidad de conducción de corriente. Para los requisitos de instalación. Cuando se usen juntos conductores desnudos o cubiertos y conductores aislados. Los herrajes de terminación que lleven material aislante orgánico sin impregnar.25-03-2011 Generalidades. se permite utilizar los conductores de la siguiente lista como conductores de entrada de acometida monofásica a 120/240 V. Factores de ajuste.mx/tutoriales/…/21.a. Explicación de las tablas. y otras canalizaciones de sección transversal circular aprobadas y listadas para uso subterráneo.000 V 1. Conductores desnudos o cubiertos. véase 110-14(c). DTD = Incremento de la temperatura por pérdidas del dieléctrico. Para la explicación de las letras de tipo. su capacidad de conducción de corriente se debe limitar al permitido para conductores aislados adyacentes. tres hilos. el tamaño nominal de los conductores y el aislamiento. NOTA: Para los límites de temperatura de los conductores según su conexión a los puntos terminales. 8. a) Más de tres conductores activos en un cable o canalización. clasificación y aplicació… TC . sea mayor a tres. Para los cordones flexibles. YC = Componente de resistencia de c. Se permite que el conductor puesto a tierra sea de menor tamaño nominal que los conductores de fase. se calcula por los materiales aislantes utilizados en el sello final. RCD = Resistencia de c. Circuitos de alimentación y acometidas a unidades de vivienda a 120/240 V. véanse las Tablas 400-4 400-5(a) y 400-5(b). RCA = Resistencia térmica efectiva entre el conductor y el ambiente que lo rodea. se entiende por ductos eléctricos cualquiera de los sistemas de tubo (conduit) reconocidos en el Capítulo 3 como adecuados para uso subterráneo. Cables con recubrimiento metálico y aislamiento mineral. Para la aplicación de esta NOM.
Conductor neutro.60 m sin mantener la separación y no vayan instalados en canalizaciones. Protección sobrecorriente. Conductor de puesta a tierra o de empalme. NOTA: Para los factores de ajuste de más de tres conductores activos en una canalización o cable con diversas cargas. 9. b) En un circuito de tres hilos consistente en dos fases y el neutro o un sistema de cuatro hilos. las capacidades de conducción de corriente de cada conductor se deben reducir como se indica en la tabla anterior. Al aplicar lo establecido en la Nota 8.itlp. por el conductor neutro pasarán armónicas de la corriente por lo que se le debe considerar como conductor activo. no se debe tener en cuenta el conductor de puesta o el empalmado a ésta. no se considera para lo establecido en la Nota 8. Tabla A-310-11. Cuando las capacidades nominales o el ajuste de los dispositivos de protección contra sobrecorriente no correspondan con las capacidades nominales y de valores de ajuste permitidos para esos conductores. véase el Apéndice A.25-03-2011 Generalidades.edu. Se debe conservar la separación entre ductos o canalizaciones.mx/tutoriales/…/21. 10. clasificación y aplicació… indica en la siguiente Tabla.htm 9/9 . a) Un conductor neutro que transporte sólo la corriente desbalanceada de otros conductores del mismo circuito. por lo que se debe considerar al aplicar lo establecido en la Nota 8. b) Más de un ducto o canalización. c) En un circuito de cuatro hilos tres fases en estrella cuyas principales cargas sean no. se permite tomar los valores inmediatamente superiores. Número de conductores activos De 4 a 6 De 7 a 9 De 10 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 41 y más Por ciento de valor de las tablas ajustado para la temperatura ambiente si fuera necesario 80 70 50 45 40 35 Cuando los conductores y los cables multiconductores vayan juntos una distancia de más de 0. Página Anterior Página Siguiente sistemas.lineales. tres fases en estrella. un conductor común transporta aproximadamente la misma corriente que la de línea a neutro de los otros conductores. 11.
Documents Similar To Generalidades, clasificación y aplicación de los conductores eléctricos
Electricidad PT2
Preguntas de Cables.
Ensayo de Electrodinamica
More From fer112211
Licencia y Llave
Whats New SWDSNG