Source: http://docplayer.cz/448039-Vzorovy-provozni-a-manipulacni-rad-biotal-4.html
Timestamp: 2017-06-25 01:14:46+00:00
Document Index: 43849877

Matched Legal Cases: ['Zákona č. 254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č.258', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274']

VZOROVÝ PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOTAL 4 - PDF
Download "VZOROVÝ PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOTAL 4"
1 VZOROVÝ PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOTAL 4 Návod na použití domovní čistírny pro rodinné domy2 Obsah 1. Úvodní informace 4 2. Technologie BIOTAL 5 3. Účinnost čištění 6 4. Popis zařízení 6 5. Technické údaje jednotky BIOTAL Osazení domovní čistírny 8 7. Start a uvedení do provozu Provoz domovní čistírny Seznam látek, které nejsou odpadními vodami Kontroly a pokyny pro provoz domovní čistírny Doporučené pomůcky Nároky na obsluhu Osobní hygiena Laboratorní kontrola Parametry a účinnost čištění Záruka Vybrané předpisy a technické normy Provozní záznamy3 1. Úvodní informace. Čistírna odpadních vod (ČOV) je objekt nebo zařízení sloužící k čištění odpadních vod s mechanickým a biologickým stupněm, které je pravidelně sledováno a obsluhováno.. ČOV BIOTAL 4 je zařízení, které v sobě slučuje dostačující mechanický stupeň a biologické čištění odpadních vod s účinností cca 94 98% v parametrech BSK5, ChSKCr a NL ( biochemická spotřeba kyslíku za pět dnů, chemická spotřeba kyslíku chromovanou metodou, nerozpuštěné látky ).. Návod na použití Provozní řád, pro čistírnu odpadních vod (ČOV) pro rodinné domy, je soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení domovní ČOV. Je vypracovaný na základě projektové dokumentace a provozních zkoušek tohoto výrobku. Tento Provozní řád jsou majitelé a provozovatelé čistíren povinni dodržovat.. Podle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ( 1, odst. 3,4 ) jsou podmínky provozu ČOV s napojenými méně než 50 obyvatel a s produkcí odpadní vody do 10m3/den plně v kompetenci příslušného vodoprávního úřadu. Je proto důležité informovat se o podmínkách instalace domovní čistírny na tomto úřadě ( většinou Odbor životního prostředí OŽP příslušné pověřené obce ). Pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do kanalizace je třeba souhlas majitele či provozovatele této kanalizace ( podle příslušného Kanalizačního řádu ). V případě vypouštění do vodoteče ( potok, řeka ) je třeba souhlas správce tohoto toku ( informace podá příslušný OŽP ). Stejně důležité je v tomto případě vyřešení umístění výtokového objektu.. Z NV ČR 61//03 Sb.: Vodohospodářský orgán může s ohledem na místní podmínky stanovit hodnoty přísnější, případně stanovit i další ukazatele a jejich hodnoty, vyžadují-li to zájmy ochrany vod.. Možnosti vypouštění: 1. Do vodoteče je třeba mít souhlas správce toku ( většinou příslušný státní podnik Povodí, u malých toků je možná příslušná Zemědělská vodohospodářská správa, případně Lesy ČR ). 2. Do kanalizace ( domovní čistírna se buduje u domů v obcích, které nemají kanalizace zakončenou čistírnou odpadních vod ) je třeba opět souhlas majitele, případně správce kanalizace a je třeba splnit podmínky příslušného Kanalizačního řádu. 3. Do vsakovacích zařízení je povoleno pouze v místech, kde není možné zajistit jejich vypouštění do vod povrchových a kde nedojde ke zhoršení ani k ohrožení jakosti podzemních vod. Zde je nutnost pořídit hydrogeologický posudek podloží. Podmínky stanoví v souladu s platnou legislativou příslušný vodohospodářský orgán.. Vzhledem k tomu, že stavba domovní čistírny odpadních vod je ze zákona vodohospodářským, dílem, je třeba k její realizaci povolení vodoprávního úřadu. Povolení vodoprávního úřadu je rozhodnutím o přípustnosti stavby podle stavebního zákona a zároveň jsou v něm stanoveny podmínky provozu množství a kvalita vypouštěných odpadních vod, případně četnost odběru kontrolních vzorků apod.. Při žádosti o zřízení domovní čistírny odpadních vod je třeba předložit vodoprávnímu úřadu dokumentaci podle jeho požadavků. Většinou je třeba předložit dokumentaci o domovní - 3 -4 čistírně, její provozní a manipulační řád ( toto obsahuje Návod na použití domovní čistírny ), jednoduchou projektovou dokumentaci osazení čistírny ( rozsah stanoví úřad ), souhlas majitele ( správce ) kanalizace či toku, kam se bude vyčištěná odpadní voda vypouštět. Pokud vodoprávní úřad stanoví, je třeba zajistit souhlas stavebního úřadu z hlediska souladu s územními plány a z hlediska územního rozhodnutí. Pokud vodoprávní orgán stanoví ve svém povolení zkušební provoz, je třeba po skončení zkušebního provozu požádat o kolaudaci. Opět všechny informace o nutných náležitostech poskytne vodoprávní úřad.. Formulář Žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.. Domovní čistírna BIOTAL 4 čistí odpadní vody z rodinných domů. Tyto odpadní splaškové vody jsou do čistírny přiváděny kanalizací. Je zakázáno: do této kanalizace vypouštět vody z bazénů napojovat na tuto kanalizaci výstupy z drtičů odpadků napojovat na tuto kanalizaci odvod dešťových vod Doprava a manipulace Podle seznamu (předávací protokol) je nutné zkontrolovat kompletnost dodávky a případná poškození dopravcem. 2. Technologie BIOTAL Technologie BIOTAL je tvořena třístupňovým reaktorem SBR (patent). Odpadní vody přitékají do lapače hrubých nečistot (velký nerezový koš z pletiva), pod kterým je uložen provzdušňovací element, který společně s provzdušňováním v prvním reaktoru drtí hrubé nečistoty a tím brání zanášení lapače hrubých nečistot. Odpadní vody bez hrubých nečistot přetékají do reaktoru SBR- 1, kam se také přečerpává vratný aktivní kal s dusitany a dusičnany z reaktoru 2 a 3, tady se voda z části vyčistí, je vystavena opakovanému procesu provzdušňování a míchání s nedostatkem kyslíku tím dochází do denitrifikaci. Poté aktivní kal přetéká do reaktoru SBR-2, kde probíhá další fáze čištění, aktivace a promíchávání. Část aktivního kalu se vrací zpět do SBR-1 a zbývající část se přečerpává zařízením pro regulaci hladiny (patent) do reaktoru SBR-3 a zároveň snižuje hladinu v reaktorech SBR-1 a SBR-2 a tím vytváří akumulační prostor pro nárazový přítok odpadních vod do čistírny. V reaktoru SBR-3 probíhají další fáze čištění: aktivace, usazování s následným odčerpáváním přebytečného aktivního kalu do aerobního stabilizátoru a vyčištěné vody do biologického filtru. Vyčištěná odpadní voda se pomocí sifonového mamutkového čerpadla (patent) odčerpává do spodní části biologického filtru tenkovrstvého dosazováku (patent) a tím vytlačuje dočištěnou vodu z biologického filtru na odtoku z ČOV, přitom náplň biologického filtru začíná fungovat jako tenkovrstvý dosazovák. Během fáze usazování a odčerpání vyčištěné vody z SBR-3, v reaktorech SBR-2 a SBR-1, probíhá fáze čištění odpadních vod, aktivace, promíchávání s recirkulací mezi reaktory. Z aerobního stabilizátoru se přebytečný aktivní kal přečerpává do odvodňovacího pytle, přičemž kalová voda - 4 -5 z odvodňovacího pytle se vrací zpět do ČOV. Pomocí hladinového snímače reaktoru SBR-3 se čistička automaticky přepíná do jednoho z pěti programů, do běžného - forsážního nebo do úsporných režimů v závislosti na množství přitékající odpadní vody do čističky. 3. Účinnost čištění Míra znečištění odpadní vody je vyjádřena hodnotou biochemické spotřeby kyslíku za 5 dnů ( BSK5 ) v mg/l, chemickou spotřebou kyslíku ( ChSKCr ) v mg/l a obsahem nerozpuštěných látek ( NL ) v mg/l. Pro domovní čistírny této kapacity jsou rozhodující hodnoty BSK5 a NL. Při běžném provozu parametry vyčištěné vody na odtoku z čistíren odpadních vod TP 8EO splňují ukazatele Sbírky zákonů č. 61/2003 Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví ukazatele stupně znečištění vod. Čistící účinek domovní čistírny se pohybuje v rozmezí 94% -98%. 4. Popis zařízení BIOTAL 4 SBR - 3 Provzdušňovací element B Hladinový snímač Sif.mamut. čerpadlo Ø1300 Ø1500 B Tenkovrstvý dosazovák Odtok Recirkulační čerpadla BIOFILTR Mamutkové Čerpadlo kalu Mamutka odčer. Přebytečného kalu Lapač hrubých Nečistot Stabilizátor kalu Přítok Reverzní Mamut.čer. Mamutka Přečerpávání stab. kalu A SBR - 1 SBR - 2 Odvodnovací zařízení A - 5 -6 5. Technické údaje jednotky BIOTAL 4 Podle přílohy č. 12 Směrná čísla roční potřeby vody, Vyhlášky č. 428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích je v současné době roční potřeba vody v rodinných domech na jednoho obyvatele v mezích 46 56m3 ročně ( tj l/osoba/den ). Rozsah použití domovní čistírny BIOTAL 4 Počet připojených osob Zatížení v BSK5 Množství odpadní vody Spotřeba el. energie +) 4 0,24 kg/den 1,5 m3/den 90 W/h Rozměry domovní čistírny BIOTAL 4 Celková hmotnost Výška zaústění nátoku Vn Nátokové potrubí Výška vyústění odtoku Vo Odtokové potrubí Celková výška čistírny V Průměr čistírny d1 Průměr čistírny včetně výztuh d2 142 kg 1350 mm DN mm DN mm 1300mm 1500mm Obrázek 1 řez domovní čistírnou BIOTAL 4-6 -7 6. Osazení domovní čistírny Určení a příprava místa Při určení místa pro osazení domovní čistírny je třeba vycházet z hloubky, kde je uložena kanalizace, která bude odpadní vody do čistírny přivádět. Doporučené umístění domovní čistírny je zabudování pod terénem ( např. v zahradě, ve dvoře apod. ). Pokud je přívod kanalizace ve větší hloubce než je standardně umístěné nátokové potrubí v čistírně, je potřeba použít tzv. nástavce. Tyto jsou vyráběny standardně pro výšky 750mm a 1000mm. Pro domovní čistírnu BIOTAL 4 není třeba vytyčovat ochranné pásmo. Při instalaci je třeba pouze respektovat následující:. Je třeba umístit čistírnu do teplotně vyrovnaného prostředí, pokud je umístěna pod terénem, je tato podmínka splněna. Při jiném umístění je třeba ČOV např. zateplit, zastínit apod... Je třeba znát výšku hladiny spodní vody v místě pro ČOV v případě vysoké hladiny spodních vod je nutné postup zabudování ČOV konzultovat s odborníkem.. Napojení dmychadla na rozvod el. energie automatika BIOTAL. Případná porucha dmychadla se zobrazí na displeji automatiky. Dmychadlo je umístěno mimo ČOV. K čistírně se přivádí pouze tlakový vzduch. Hadici do čistírny je nutné uložit do vhodné chráničky. Vzdálenost nedoporučujeme větší než 8 metrů. Dmychadlo, časovaná automatika Dmychadlo má vlastní návod k použití, který je přílohou tohoto návodu. Zabezpečení domovní čistírny Pokud bude čistírna umístěna na pozemku bez oplocení, víko je zabezpečeno zámkem tak, aby nedošlo k vniknutí neoprávněných osob do prostor ČOV. Opatření při povodni Pokud bude hrozit nebezpečí zatopení domovní čistírny např. při povodních, je třeba vypnout jističem dodávku el. energie. Při zatopení není čistírna ve funkci, odpadní vody se mísí s vodami povrchovými, je tedy nutné omezit produkci odpadních vod. Po opadnutí zátopových vod, až se opět hladina v ČOV sníží na úroveň odtoku, je třeba očistit tlakovou vodou stěny ČOV a vnitřní technologickou vestavbu, pustit vzduch, po homogenizaci provést kontrolní stanovení objemu sedimentu kalu po - 30 minutách. Pokud je nutné ( nedostatek kalu ), znovu naočkovat a uvést do provozu8 Stavební příprava Hloubka výkopu je závislá na vlastních rozměrech ČOV včetně nástavce a na požadovaném spádu přívodního potrubí. Nad terén vyčnívá pouze víko ČOV. Pro bezpečné usazení a následné dokončovací práce se doporučuje připravovaný výkop zvětšit minimálně o 60cm. Terén pod ČOV je nutné srovnat, vytvořit armovanou betonovou desku o síle 10 až 15 cm. Betonová deska musí být z důvodu manipulace s ČOV o cca 30cm větší než je půdorys dna ČOV. Zhotovitel nezodpovídá za škody na skeletu ČOV vzniklé nesprávnou manipulací a obsluhou, špatným stavebním postupem a jeho následky, jakož i nedodržením jeho pokynů a doporučení ze strany objednatele. Objednatel nesmí v žádném případě vystavit skelet ČOV působení spodních nebo srážkových vod nebo jiným obdobným tlakům ( zásypová zemina, pohyb terénu apod. ). Spodní a srážková voda musí být trvale odváděna z místa instalace např. drenáží nebo zvolit použití dvouplášťové ČOV. Pokud hrozí výskyt spodní vody a ČOV bude vybavena nástavcem s výškou 100cm a více, je nutné ČOV obetonovat v celé její výšce. Po usazení ČOV se provede její obetonování. Provádí se za současného napouštění vody do ČOV a to tak, aby úroveň hladiny byla minimálně o 10cm vyšší než úroveň vnějšího betonu. Beton se používá polosuchý a ukládá se opatrně bez rázů a pěchování. Obetonování se provádí po vrstvách cca 50cm denně. V žádném případě není víko ČOV odolné proti přejezdu vozidel9 Zapojení ČOV 1/ Instalace elektrorozvaděče + připojení k elektrorozvodům domu 2/ Umístění a připojení kompresoru k elektrorozvaděči 3/ Propojení kompresoru s elektroventilem (X) 4/ Propojení elektroventilu s čističkou 1-1 5/ Propojení elektroventilu s čističkou 2-2 6/ Propojení elektroventilu s čističkou 3-3 7/ Propojení elektroventilu s čističkou 4-4 8/ Umístění sondy do držáku a připojení kabelem k elektrorozvaděči 7. Start a uvedení do provozu ČOV naplníme vodou až po vyznačené rysky na stěnách čističky. Vodu je nutné napustit tak, aby rozdíl výšek hladin vody v reaktorech nepřesáhl 30%. Zapneme řídící jednotku, která je naprogramovaná přímo z výroby a proto není zapotřebí ji nikterak nastavovat. Po zapnutí ČOV se automaticky spustí kompresor a začne probíhat aerace v SBR reaktoru 1,2,3. Zároveň s tím se spustí mamutková čerpadla 2-1, 2-3, 3-1. Po přepravě je nutné také překontrolovat a seřídit ventily. Každý ventil maximálně otevřeme a uzavřeme do polohy č.1 ( na každém ventilu je poloha č.1 znázorněna červenou ryskou ). Po kontrole a seřízení ventilů je čistírna schopna provozu. ČOV necháme proběhnout celým čistícím cyklem. Po ukončení čistícího cyklu čističku naočkujeme směsí užitečných mikroorganismů - 9 -10 určených k uvádění domovních ČOV do provozu a k průběžnému čištění odpadních vod pomocí bakteriálních kultur. Přípravek značně urychluje rozklad organické hmoty, eliminuje objem kalů, odstraňuje zápach. Tím, že dokáže odstranit nevhodné vlastnosti tuků, které se do domovní čistírny dostávají např. z kuchyní, nedochází k snivosti a provoz takto ošetřované domovní ČOV je bezproblémový. Snižuje objem kalů organického původu v odpadních vodách. Nepoškozuje životní prostředí. Zprovoznění ČOV provádí technik fy BIOTAL CZ s.r.o., který přijede po čtrnáct dnech provozu čističky na kontrolu. 8. Provoz domovní čistírny Hrubší mechanické nečistoty, které jsou přinášeny odpadní vodou se zadrží v nátokové sekci domovní čistírny. Pokud jsou organického charakteru jsou časem, rozmělněny proudem vzduchu z provzdušňovacího elementu u dna tohoto prostoru. Postupně jsou unášeny do čistícího procesu v další sekci domovní čistírny. Do nátokové sekce je zaveden proud vratného kalu, který tyto rozmělněné hrubé nečistoty unáší. Pokud to jsou nerozložitelné materiály, je nutné je vybrat a uložit s pevným odpadem. Odpadní vody přitékají do lapače hrubých nečistot (velký nerezový koš z pletiva), pod kterým je uložen provzdušňovací element, který společně s provzdušňováním v prvním reaktoru drtí hrubé nečistoty a tím brání zanášení lapače hrubých nečistot. Odpadní vody bez hrubých nečistot přetékají do reaktoru SBR-1, kam se také přečerpává vratný aktivní kal s dusitany a dusičnany z reaktoru 2 a 3, tady se voda z části vyčistí, je vystavena opakovanému procesu provzdušňování a míchání s nedostatkem kyslíku tím dochází do denitrifikaci. Poté aktivní kal přetéká do reaktoru SBR-2, kde probíhá další fáze čištění, aktivace a promíchávání. Část aktivního kalu se vrací zpět do SBR-1 a zbývající část se přečerpává zařízením pro regulaci hladiny do reaktoru SBR-3 a zároveň snižuje hladinu v reaktorech SBR-1 a SBR-2 a tím vytváří akumulační prostor pro nárazový přítok odpadních vod do čistírny. V reaktoru SBR-3 probíhají další fáze čištění: aktivace, usazování s následným odčerpáváním přebytečného aktivního kalu do aerobního stabilizátoru a vyčištěné vody do biologického filtru. Vyčištěná odpadní voda se pomocí sifonového mamutkového čerpadla odčerpává do spodní části biologického filtru tenkovrstvého dosazováku a tím vytlačuje dočištěnou vodu z biologického filtru na odtoku z ČOV, přitom náplň biologického filtru začíná fungovat jako tenkovrstvý dosazovák. Během fáze usazování a odčerpání vyčištěné vody z SBR-3, v reaktorech SBR-2 a SBR-1, probíhá fáze čištění odpadních vod, aktivace, promíchávání s recirkulací mezi reaktory. Z aerobního stabilizátoru se přebytečný aktivní kal přečerpává do odvodňovacího pytle, přičemž kalová voda z odvodňovacího pytle se vrací zpět do ČOV. Pomocí hladinového snímače reaktoru SBR-3 se čistička automaticky přepíná do jednoho z pěti programů, do úsporných nebo do forsážního režimu v závislosti na množství přitékající odpadní vody do čističky. Kontrola aktivního kalu Pro správnou funkci čistírny je nutné, aby v aktivačním prostoru čistírny bylo optimální množství tzv. aktivovaného kalu. Aktivovaný kal tvoří mikroorganismy, které se živí nečistotami obsaženými v odpadní vodě, což způsobuje vlastní čistící efekt. Protože se postupně množí, je nutné jejich koncentraci 1x za měsíc kontrolovat. Při běžném provozu se11 se odkalování provádí automaticky. Pravidelná kontrola množství a kvality kalu je nejdůležitější údržbou činností pro správnou funkci čistírny. Postup kontroly aktivovaného kalu Množství kalu v aktivačním prostoru zkontrolujte následujícím způsobem: - Při zapnuté čistírně naberte pomocí naběráku vodu z aktivačního prostoru a přelijte ji do litrového odměrného válce. Při odběru vody musí být dmychadlo zapnuto. - Plný odměrný válec, zpravidla s 1 litrovým objemem vody a kalu, postavte na rovnou plochu a nechte 30min v klidu sedimentovat. - Pozorujte, zda a v jaké výšce se vytvořilo zřetelně viditelné rozhraní mezi vodou a kalem usazeným u dna. Optimální koncentrace aktivovaného kalu Objem usazeného kalu je 20%-25% celkového odebraného objemu, což znamená, že je v aktivačním prostoru optimální množství mikroorganizmů. Nízká koncentrace aktivovaného kalu Objem usazeného kalu je menší než 20% celkového odebraného objemu, což znamená, že je v aktivačním prostoru vytvořeno málo mikroorganizmů a není třeba aktivaci odkalovat. Vysoká koncentrace aktivovaného kalu Objem usazovaného kalu je větší než 30% celkového odebraného objemu, což znamená, že je v aktivačním prostoru přebytek mikroorganizmů a je třeba provést redukci kalu odkalením pomocí kalové mamutky do kalového prostoru. V případě zjištění vysoké koncentrace aktivovaného kalu proveďte ihned odkalení pomocí kalové mamutky. Postup odčerpání přebytečného kalu 1) Během fáze aerace nabereme kal z 3. SBR reaktoru nádobkou o objemu 1l, necháme sedimentovat po dobu 30 min a zkontrolujeme koncentraci kalu. Pokud je koncentrace kalu větší než 30%, provádíme následující kroky.* 2) Program přepneme do ručního režimu zmáčknutím šipky směřující vlevo - vypnutí čistírny. 3) Počkáme na sedimentaci (usazení kalu) v 3. SBR reaktoru cca 25 min. 4) Poté šipkou směřující dolů měníme číslo výstupů řídící jednotky. 5) Zastavíme se na pozici STOP 2 a potvrdíme zmáčknutím šipky směřující nahoru.** 6) Poté šipkou směřující dolů měníme číslo výstupů řídící jednotky. 7) Zastavíme se na pozici STOP 6 a potvrdíme zmáčknutím šipky směřující nahoru,** tím začne probíhat odčerpání kalu. 8) Jakmile odčerpáme 20 cm kalu, zmáčkneme šipku směřující doleva a tím přepneme řídící jednotku z ručního režimu do automatického režimu.*** Poznámka: * Dodržovaná koncentrace kalu má být v rozmezí 20%-25%. Pro její dosažení opakujte kroky 1 až 8. ** Při odkalování nesmí být rozdíl úrovně hladiny větší než 30% od nejvyšší hladiny. *** Pro opětované odkalování se musí směs přečerpat v automatickém režimu do 3. SBR reaktoru12 Odčerpání přebytečného kalu Podle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. je produkovaný kal z domovní čistírny zařazen v katalogu odpadů pod číslem Odčerpání přebytečného kalu se provádí automaticky. Odčerpaný kal lze likvidovat odvozem na např. městskou čistírnu odpadních vod, aplikovat na zemědělské pozemky je třeba zapravit do půdy cca 24 hodin, nepoužívat na hnojení zeleniny a ovoce k přímé spotřebě. Dále je možné kal likvidovat při tvorbě kompostů, na polích, hnojištích. Za likvidaci kalu je odpovědný správce domovní čistírny. 9. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami Biologicky nerozložitelné látky Biologicky nerozložitelné látky: např. textil, plasty, guma, sanitární materiál apod.. V případě, že jsou tyto materiály přítomny v odpadní vodě, jsou zadrženy v nátokové sekci čistírny a při pravidelných kontrolách musí být tyto materiály vybírány. Do kanalizace nesmí podle Zákona č. 254/2002 Sb. o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky. Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležící do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biolog. neškodné nebo se rychle mění na látky biolog. neškodné: 1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit sloučeniny ve vodním prostředí 2. organofosforové sloučeniny 3. organocínové sloučeniny 4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí 5. rtuť a její sloučeniny 6. kadmium a jeho sloučeniny 7. persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod 9. kyanidy Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť a vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vod. prostř. a slouč. mající schopnost zvýšit obsah těchto látek 4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné 5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu13 7. Fluoridy 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, amonné soli a dusitany 9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty Silné kyseliny a louhy Malé množství např. kyseliny chlorovodíkové ( kyseliny solné, v přípravcích na odstraňování vodního kamene ), případně hydroxidu draselného ( v prostředích pro čištění kanalizace ) chod čistírny neohrozí. Zákaz se týká likvidace větších množství koncentrovaných roztoků. Velká množství tuků a olejů Zákaz se týká likvidace větších množství tuků a olejů. Pokud je v objektu zdroj tuků a olejů ( např. přípravna jídel nad 20 denně ) je nutné konzultovat s odborníkem umístění speciálního lapáku tuků pře čistírnu. Desinfekcí prostředky a prací prášky Zákaz se týká likvidace většího množství desinfekčních prostředků. Při běžném chodu domácnosti produkce kyselin, louhů, tuků a pracích a desinfekčních prostředků chod domovní čistírny neohrozí14 10. Kontroly a pokyny pro provoz domovní čistírny Po uvedení do provozu doporučujeme po dobu cca tří měsíců týdenní kontroly. Po stabilizaci provozu je později postačující kontrola jedenkrát měsíčně. Předmětem kontroly je hlavně: Vizuální kontrola - pravidelná vizuální kontrola je prvotním předpokladem úspěšného provozování čistírny. Kontrolu provádíme 1x měsíčně. Rozsah kontroly Správný stav Funkce funkce provzdušňování funkce mamutek kontrola odtokového potrubí kontrola hladiny dosazovacího prostoru rovnoměrná vrstva jemných bublin na hladině aktivačního prostoru plynulý odtok vody z výtokových otvorů, otvory nezanesené bez výskytu nánosů, nárůstů a nečistot, bez nahromaděné vody na hladině se nevyskytuje povlak nebo koláče provzdušňování mamutky vizuální kontrola vizuální kontrola Postup při zjištění závady kontrola kompresorů a přívodních hadic vyčištění mamutky vyčištění odtokového potrubí vyčištění dosazovacího prostoru (část čištění vnitřních částí čistírny) seřízení odtahu kalu při opakovaném výskytu kalu vyhledání a celkový stav čistírny bez neobvyklých vizuální kontrola situací odstranění závady množství aktivního 20% - 25% vizuální kontrola odčerpání kalu přebytečného kalu funkce kompresoru čistý filtr vizuální kontrola viz. návod k obsluze kompresoru kontrola snímače čisté elektrody vizuální kontrola očištění elektrod úrovně hladiny vody Pokud při vizuální kontrole zjistíte něco neobvyklého a dříve jste to při vizuální kontrole neobjevili, podívejte se nejdřív do části Závady a jejich odstranění. Pokud ani tak problém neodstraníte, kontaktujte prosím firmu BIOTAL CZ s.r.o15 Hlášení poruchy na řídící jednotce ČOV V případě poruchy ČOV se na displeji řídící jednotky zobrazí PORUCHA. Prosím, překontrolujte si následující možné závady: - nefunkční kompresor ( kontrola jističů ) - nefunkční mamutkové čerpadlo pro odčerpání vyčištěné vody ( kontrola čerpadla ) - znečištěné elektrody snímání hladiny ( očištění elektrod ) - ucpané odtokové potrubí ( vyčištění odtokového potrubí ) A - Elek. magnetický ventil aerace KL-A C - Kompresory C2 P - Nátokové čerpadlo Pmp-P Porucha - Indikace poruchy Porucha V - Elek. magnetický ventil odčerpávání vyčištěné vody KL-V I - Elek. magnetický ventil odčerpávání přebytečného aktivního kalu KL-I Čas od začátku cyklu v minutách Norm - Režim cyklu (Norm-normální, Fors-forsážní, Eco-ekonomický) 1 - Elektroda MIN3_SBR3 sepnuta minimální elektroda 2 - Elektroda MAX3_SBR3 sepnuta maximální elektroda 3 - Elektroda Pomp-P_SBR3 sepnuta elektroda nátokového čerpadla 12:00 - Hodiny d3 - Indikace poruchy snímače hladiny SBR3 xx Funkcionální indikátor16 Závady a jejich odstranění V tabulce je uveden přehled možných závad a způsob jejich odstranění. Příznak Možná příčina Způsob odstranění nefunguje dmychadlo není patrná dodávka vzduchu do nádrže čistírny (nefunguje současně provzdušňování i mamutky) nefunguje správně provzdušňování (nestejnoměrné nebo místy velké bubliny) nefunguje jedna z mamutek čistírna zapáchá nebo jiné pachové potíže v objektu čistírna nedosahuje odpovídající účinnosti čištění vypadlý jistič zásuvky pro připojení vadná zásuvka pro připojení vypadlý nebo nezapnutý jistič v rozvaděči vadné dmychadlo ucpaný filtr dmychadla přerušené vedení přívodu vzduchu mezi dmychadlem a nádrží porucha provzdušňovače zanesení mamutky porucha přívodu vzduchu do mamutky nedodržení pokynů pro obsluhu a údržbu špatná funkce odvětrání vnitřní kanalizace jiná příčina nedodržení pokynů pro obsluhu a údržbu jiná příčina nahození jističe zajištění odborné opravy nahození jističe zajištění odborné opravy zajištění údržby dmychadla oprava vedení pro přívod vzduchu zajištění odborné opravy fy. BIOTAL CZ s.r.o. vyčištění mamutky otevření přívodu vzduchu do mamutky, zajištění odborné opravy fy. BIOTAL CZ s.r.o. dodržování pokynů pro obsluhu a údržbu zajištění odvětrání vnitřní kanalizace pomocí vytažení stoupací větve až nad střechu objektu zajištění odborné opravy fy. BIOTAL CZ s.r.o. dodržování pokynů pro obsluhu zajištění odborné opravy fy. BIOTAL CZ s.r.o. Možné provozní problémy a jejich odstranění: - odpadní voda nenatéká v nejbližší výlevce otevřeme přítok vody a vizuálně zkontrolujeme nátok do čistírny, pokud odpadní voda nenatéká, je přerušená nebo ucpaná přívodní kanalizace, nutné zjistit závadu - vyčištěná voda neodtéká je nutné vyčistit odpadní potrubí - v nátokové sekci jsou biologicky nerozložitelné materiály je nutné je vybrat a uložit s pevným odpadem z domácnosti - dmychadlo nefunguje zkontrolovat dodávku el. proudu do rozvodu k dmychadlu, zkontrolovat jistič dmychadla, pokud je vše v pořádku volat servis17 - nízké množství kalu ( objem sedimentu kalu po 30 minutách méně než 25% ) čistírna není zatížená podle předpokladů, nedochází k nárůstu množství aktivovaného kalu, může způsobovat pěnění na hladině aktivační sekce, při poklesu pod 20% je vhodné znovu naočkovat - kal se při sedimentační zkoušce neusazuje je nutné konzultovat s technologem dodavatele čistírny - nadměrné množství kalu může způsobit pěnění hladiny, případně únik vloček kalu do odtékající vyčištěné vody, to zhoršuje kvalitu vody na odtoku, je nutné odkalení - pěnění na hladině může být také způsobeno nadměrným množstvím kalu, provedeme sedimentační zkoušku a případně odkalíme Doporučení: Při instalaci domovní čistírny je vhodné poblíž zřídit zdroj tlakové vody (možno i užitkové) pro ostřik hladiny dosazovací sekce a celkové čištění jednotky. Když zjistíte závadu na zařízení, ihned odpojte elektrické zařízení od sítě a nechte provést opravu odborným pracovníkem. 11. Doporučené pomůcky - 1 litrová odměrka - kartáč na tyči - gumové rukavice - ochranné brýle - malá lopatka - naběračka na čištění nátokového koše, plastové pytle na uložení vybraných shrabků - desinfekční mýdlo 12. Nároky na obsluhu Obsluhu a provozu domovní čistírny zajišťuje majitel domu nebo správce objektu. Pracovník obsluhující čistírnu musí být osoba starší 18 let, seznámená s tímto Návodem k použití. Může vykonávat jen obsluhu čistírny podle tohoto návodu, nesmí zasahovat do rozvodu elektrické energie. V případě potřeby zásahu do elektrotechnického, technologického nebo vodoinstalačního zařízení je potřebné zavolat servisního pracovníka. Při zásahu do el. rozvodu je potřebné, aby pracovník absolvovat potřebné zkoušky podle čs. norem18 13. Osobní hygiena Při práci na čistírně je nutné dodržovat několik zásadních hygienických zásad: - při práci nejíst, nepít, nekouřit - používat ochranné gumové rukavice, popř. ochranné brýle - používat vhodné pracovní oblečení, aby nedošlo ke kontaktu odpadní vody s kůží - toto pracovní oblečení nepoužívat pro jiné účely - po práci se umýt desinfekčním mýdlem - je zakázáno ukládat případné vzorky odpadní vody nebo vody vyčištěné do chladničky s potravinami Provoz domovní čistírny v průběhu epidemie V případě výskytu infekčních nemocí se bude obsluhovatel domovní čistírny řídit pokyny a příkazy pracovníků hygienické služby. 14. Laboratorní kontrola Při povolení zřízení a kolaudaci díla ( domovní čistírny ) je příslušným vodoprávním úřadem předepsána laboratorní kontrola. Je přesně specifikován druh a četnost vzorků a stanovované parametry. Vhodnou laboratoř podle požadavků vodoprávního úřadu lze vyhledat např. ve Věstníku Ministerstva životního prostředí ČR. Vzorky odtékající vyčištěné vody je možné odebírat z hladiny dosazovací části. V laboratoři bude obsluhující vybaven nádobou na vzorek a poučen o způsobu, jak vzorek odebrat Zobrazit více
POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) Platnost : od 1.10. 2009 Dodavatel : MEDMES, spol. s r.o. Čs.armády 211 753 01 Tel. 581 641 Více PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD TP-8EO PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD pro rodinné domy s připojením 2 8 osob Typ TP 8 EO Čtěte pozorně a uschovejte pro případ další potřeby / Záruční podmínky Dodavatel:...... Odběratel:...... Více Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu
ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod Více KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana
KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana Prosinec 2014 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna Velká strana Majitel kanalizace: Obec Dolní Pěna 377 01 Jindřichův Hradec Provozovatel kanalizace: Obec Dolní Více stokové sítě obce VĚTEŘOV
Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Olomouc (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu -- v platném Více obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064
obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ Více Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.
Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu Více Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD
Strana: 1/8 Zpracoval: Marek Libotovský G 32 100 Bezpečnost práce a životní prostředí Schválil: 30. 4. 2015 Petra Holubcová vedoucí sekce G 32 000 Lidské zdroje, 28. 4. 2015 Milan Hampl ředitel PREdi, Více KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Více PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD ČISTÍRNA. odpadních vod T P-16 E O ( 8 a ž 16 o s o b ) T P-25 E O ( 16 a ž 25 o s o b ) T P-50 E O ( 25 a ž 50 o s o b )
PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD ČISTÍRNA odpadních vod T P-16 E O ( 8 a ž 16 o s o b ) T P-25 E O ( 16 a ž 25 o s o b ) T P-50 E O ( 25 a ž 50 o s o b ) Návod na použití čistírny odpadních vod pro zdroje znečištění, Více Čistírny odpadních vod ČOV-AF K
ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor Více KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle Více KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního Více KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení Více AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO
NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou Více KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto Více P R O V O Z N Í Ř Á D
Provozovna Trutnov, Náchodská 270, 541 03 Trutnov 3 e-mail.: martin.trnovsky@elplasthk.cz tel.: 733 758 906 P R O V O Z N Í Ř Á D k čistírně odpadních vod MICRO JA 1,5 zpracovaný dle vyhlášky č. 216/2011 Více KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad
KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Více Základní údaje o čistírně odpadních vod
Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým Více Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY
Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Mechanicko-biologické čistírny VZE 4 až VZE 20 Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena Více Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G. MASARYKA 160 62 Praha 6, Podbabská 30 Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 přihlášky: 13 Zkoušený výrobek zařízení: domovní Více LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních Více PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD ČISTÍRNA. odpadních vod TP 8EO (2 až 8 osob) TP 16EO (9 až 16 osob)
PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD ČISTÍRNA odpadních vod TP 8EO (2 až 8 osob) TP 16EO (9 až 16 osob) Návod na použití domovní čistírny pro rodinné domy s připojením 2 8 a 9 16 osob 17. 3. 2015 Čtěte pozorně a Více KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách Více OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD
OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD ZPRACOVAL: CENTROPROJEKT a.s. Titulní list kanalizačního řádu Název obce a příslušné stokové sítě: Obec Petrůvka Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění Více Čistírny odpadních vod AF 3 AF 50
AF 3 AF 50 ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD AF 3 AF 50 POUŽITÍ ČOV - AF domovní čistírny odpadních vod slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, hotelů, penzionům, chat, komerčních prostorů. Více KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování Více PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod
Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek Více Vstupní šneková čerpací stanice
1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje Více KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování Více 1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách
1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách Kontrola se skládá z následujících částí: A. Identifikace B. Kontrola dokumentace C. Technický stav D. Technologický stav E. Fotodokumentace Více Koncentrace kalu. Návrhové zatížení
Provozní řád - návod k obsluze ČOV Aquatec - typ AT (AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20, AT30) ÚVODNÍ USTANOVENÍ Provozní řád pro domovní čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) Aquatec řady AT je vypracovaný Více 1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.
III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Více KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce DAMBOŘICE
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DAMBOŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu určená ke zveřejnění na webových stránkách Více Pískový filtr řady ZIF
řady ZIF POUŽITÍ Plastový zemní filtr řady ZIF slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který je zařazen za tří-komorovým septikem SEV. Filtr je navržen dle ČSN 756402, s účinností dle ČSN EN 12 Více PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO
AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112 tel: 491 Více OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu... Více VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod
VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne Více KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE ČERMNÁ pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod
KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE ČERMNÁ pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod Zpracovala: R. Dvořák Schválil: Pare č. 1 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU srpen 2013 1.TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO Více KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA
Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových Více LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ING. ANTONÍN MÁLEK člen výkladové komise Ministerstva zemědělství, člen rozkladové komise Ministerstva životního prostředí, lektor a zkušební komisař institutu pro veřejnou Více Směrnice č.14/2016 STANDARD KANALIZACE OBCE SVÉMYSLICE
OBEC SVÉMYSLICE Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách IČ: 00639672, DIČ: CZ 00639672 tel./fax: 281925183, info@svemyslice.eu Směrnice č.14/2016 STANDARD KANALIZACE OBCE SVÉMYSLICE Popis stavu: ČOV obce Více KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) září 2015 OBSAH 1. Titulní Více Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA ( k.ú. Oskava, Nemrlov,Mostkov ) Zpracovatel kanalizačního řádu: Šumperská provozní Více ACO Clara. Čistírny odpadních vod. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA
Čistírny odpadních vod ACO Clara Biologické ACO CLARA ACO Clara Home / ACO Clara Home C ACO Clara Standard / Light ACO Clara C Čistírny odpadních vod ACO Clara (ČOV) Základní dělení čistíren odpadních Více INFORMACE PRO MOŽNÉ ODBĚRATELE K UZAVŘENÍ PÍSEMNÉ SMLOUVY o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod podle 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb.
INFORMACE PRO MOŽNÉ ODBĚRATELE K UZAVŘENÍ PÍSEMNÉ SMLOUVY o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod podle 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. Příloha b) Informace o jakosti a tlaku dodávané pitné vody a Více Kanalizační řád. stokové sítě města KORYČANY
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města KORYČANY POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách Více PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD
ISO 9001 EN 12566-3 PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD Návod na použití čistírny odpadních vod typu: BIOFLOW 4A (2-4 osob) BIOFLOW 6A (2-6 osob) BIOFLOW 10A (5-10 osob) BIOFLOW 15A (10-15 osob) BIOFLOW 20A (15-20 Více Plastové septiky SEV
SEV POUŽITÍ Biologický septik slouží pro předčištění splaškových vod ve smyslu zákona NV č190/2002 Sb. Je vyroben v souladu s EN 12566-1/A1:2003 a použitou normou ČSN 756081 (specifická spotřeba vody). Více Ing. Věra Jelínková. Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika
Ing. Věra Jelínková Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika Domovní čistírny odpadních vod ČOV pro 5 50 EO Povinnost nakládat s odpadními vodami decentralizovaný způsob čištění odpadních Více PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE VLASTNÍK A PROVOZOVATEL INFRASTRUKTURY: Obec Vodochody zastoupená starostou Václavem Aronem Průběžná 50 250 69 Vodochody Verze: 3/2014 Datum zpracování: Více ACO Clara. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA
ACO Clara Biologické ACO CLARA Čistírny odpadních vod ACO Clara (ČOV) Základní dělení čistíren odpadních vod lze provést dle nominální velikosti v EO, oblasti použití v EO, materiálového provedení a požadovaného Více KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) ČERVEN 2013 zak. č. 001-13 1 leden Více Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod
STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN OPADNÍCH VOD Alfa modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s. r.o. Více IO B E C KOLEŠOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. Zpracováno v září roku 2011
IO B E C KOLEŠOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD Zpracováno v září roku 2011 dle vyhlášky číslo 428 / 2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274 / 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Více Provozní řád 2013. Čistírny odpadních vod EK-S (1-50 EO) Úvodní ustanovení
Tento Provozní řád nabývá platnosti po vyplnění veškerých předepsaných náležitostí stanovených vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších Více Způsoby likvidace domovních odpadních vod
Způsoby likvidace domovních odpadních vod 1. Žumpa - jímka na vyvážení odpadních vod. - Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž. - Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad. - Předpokládá se, že žumpa je vyvážena Více Jak se stát odborně způsobilou osobou (OZO) pro kontrolu domovních čistíren na ohlášení a jak probíhá kontrola na lokalitě
Jak se stát odborně způsobilou osobou (OZO) pro kontrolu domovních čistíren na ohlášení a jak probíhá kontrola na lokalitě Výstava VODOVODY KANALIZACE, 21. 5. 23. 5. 2013 Ing. Martin Koller, Ekosystem, Více KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart
KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Více KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Okrouhlá
KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Okrouhlá OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Více Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014
ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3 Více LAPÁK TUKU AS-FAKU PROVOZNÍ DENÍK
LAPÁK TUKU AS-FAKU PROVOZNÍ DENÍK 2 LAPÁK TUKU AS-FAKU PROVOZNÍ DENÍK Platnost od 12. 4. 2016 Tel.: 548 428 111 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova 552/45 619 00 Brno Horní Více Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města HODONÍN a obce ROHATEC POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových Více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: Více TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430
zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu Více Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015
ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 (Leden 2016) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3 Více Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce
Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce Více Provozní řád Domovní čistírny odpadních vod MEDMES. Dodavatel: MEDMES spol. s r.o. Hranice ÚNOR 2005. Úvodní list
Provozní řád Domovní čistírny odpadních vod MEDMES Dodavatel: MEDMES spol. s r.o. Hranice ÚNOR 2005 Úvodní list Provozní řád pro domovní ČOV MEDMES Investor: Dodavatel: MEDMES spol s r.o. HRANICE Čs. Armády Více Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I
Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod Energetické systémy budov I 1 Decentrální čištění odpadních vod -domovní čistírna odpadních vod několik variant lišící se technologicky, ale Více ACO Clara. ACO Clara Home (2-5 EO) ACO Clara Home C (2-5 EO) Kompaktní domovní čistírny odpadních vod. (plastové provedení nádrže)
ACO Clara www.aco.cz Kompaktní domovní čistírny odpadních vod ACO Clara Home (2- EO) (plastové provedení nádrže) ACO Clara Home C (2- EO) (betonové provedení nádrže) ACO safe water management ACO je dobře Více UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK
744 UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK 1 OBSAH Úvod... 3 Činnost systému... 4 Rozšíření spodního kanystru... 6 Displej... 7 Údrţba...... 8 2 ÚVOD Centrální vysávací systém Drainvac je patentově chráněn. Více stokové sítě obce ŽAROŠICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Žírovice OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Více Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO
Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce Více SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV OBCE ROSTOKLATY. Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, Rostoklaty IČ: ; DIČ: CZ Tel.
KANALIZAČNÍ ŘÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV OBCE ROSTOKLATY Vlastník kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721 Provozovatel kanalizace Více VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN
VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění, Více KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VÍCOV
VEŘEJNÉ STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VÍCOV vypracovaný podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu OBSAH 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO Více KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA UNHOŠŤ, MÍSTNÍ ČÁSTI NOUZOV
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004 Více KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE březen 2012 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování Více Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru
Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Milan Kasýk vedoucí práce: Ing.Pavol Vitkovič Abstrakt Cílem této práce je seznámit se strojním zařízením aktivační Více PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 50 EO. www.aquacontact.cz AQUA CONTACT
AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 50 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112 Více AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO
ČISTÍRNA PRO RODINNÉ DOMKY AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO CENA ČOV 37 500 Kč BRZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŢE NAINSTALOVAT ČOV V ceně není doprava, montáž a spuštění. Servis je z naší strany zajištěn. Naše Více Obsah : 14.0 Přílohy 14.1 Situace kanalizace 1 : 1000
Obsah : 1.0. Titulní list 2.0. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu 3.0. Popis území 3.1. Charakter lokality 3.2. Více ACO Produktový katalog. ACO Clara. âistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod ACO C l a r a ACO Produktový katalog ACO Clara âistírny odpadních vod Typové fiady 3 120 Charakteristika Čistírna odpadních vod ACO Clara je navržena pro kompletní biologické čištění Více NÁVOD PRO POUŽITÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD AS VARIOCOMP DO 50 EO. Dodavatel: Platí: od 1.4.2008
NÁVOD PRO POUŽITÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD AS VARIOCOMP DO 50 EO Platí: od 1.4.2008 Dodavatel: ASIO, spol. s r.o. Tuřanka 1 627 00 Brno tel.: 548428111 fax: 548428100 http://www.asio.cz Email: asio @ asio.cz Více Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16
Provozně manipulační řád Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16 Popis zařízení Biologický zemní filtr slouží k dočištění splaškových odpadních vod z rodinných domků či rekreačních objektů Více Kanalizační řád stokové sítě obce Rožnov
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ROŽNOV podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Zpracovatel: VODA CZ SERVICE Více vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace
Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč Více INFORMACE PRO MOŽNÉ ODBĚRATELE K UZAVŘENÍ PÍSEMNÉ SMLOUVY o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod podle 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb.
Příloha b_vak/ Cetkovice INFORMACE PRO MOŽNÉ ODBĚRATELE K UZAVŘENÍ PÍSEMNÉ SMLOUVY o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod podle 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. Příloha b) Informace o jakosti a tlaku Více Účel a předmět zákona Soulad s právem ES Chránit povrchové a podzemní vody Definovat podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů Vytvářet podmínk
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) Ústí nad Labem 10/2010 Ing. Jaromír Vachta Účel a předmět zákona Soulad s právem ES Chránit povrchové a podzemní vody Definovat podmínky pro hospodárné využívání Více KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce TVAROŽNÁ LHOTA
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce TVAROŽNÁ LHOTA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách Více ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.80 Leden 2014 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace Drainage systems inside buildings and on private ground Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6760 z Více KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:
KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ ING. JAN FOLLER, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. foller@vasgr.cz MOTTO: PŘIJME-LI ODBORNÁ ZEMĚDĚLSKÁ VEŘEJNOST FAKT, ŽE APLIKACE KALŮ Z BIOLOGICKÉHO Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář