Source: https://www.legislazionetecnica.it/2442533/edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/approfondimento/impianti-termici-civili-requisiti-tecnici-limiti-emissione-abilitazione-alla-conduzione-soggetti
Timestamp: 2020-06-06 01:15:40+00:00
Document Index: 139486187

Matched Legal Cases: ['art. 283', 'art. 285', 'art. 73', 'art. 285', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 287', 'art. 286', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 286', 'art. 286', 'art. 2', 'art. 282', 'art. 2', 'art. 284', 'art. 284', 'art. 2', 'art. 284', 'art. 288', 'art. 284', 'art. 284']

Impianti termici civili: requisiti tecnici, limiti di emissione, abilitazione alla conduzione, soggetti coinvolti, obblighi e sanzioni | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : AR1195
Nuova Regola tecnica antincendio impianti termici a gas di potenza superiore a 35 kW
Basilicata: disposizioni operative per l’esercizio e il controllo degli impianti termici
Emilia Romagna: modificato il regolamento regionale sugli impianti termici
Emilia Romagna, impianti termici civili: patentino di abilitazione, modulistica e registro telematico
Bolzano: adeguati i valori limite per le emissioni degli impianti termici
D. Min. Sanità 28/12/1973
D. Min. Sanità 15/04/1973
D. Min. Sanità 27/01/1973
D. Min. Sanità 05/10/1972
D. P.R. 22/12/1970, n. 1391
2442533 5922946
PREMESSA, DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE
Gli “impianti termici civili” sono definiti dall’art. 283 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (c.d. “Codice ambientale”), comma 1, lettera d), come impianti termici (cioè impianti destinati alla produzione di calore, costituiti da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo) la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.
L’impianto termico civile è defin
2442533 5922947
REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI
2442533 5922948
L’art. 285 del D. Leg.vo 152/2006 disciplina le caratteristiche tecniche degli impianti termici civili.
Il menziona
2442533 5922949
Deroga per gli impianti rientranti nella uni 11528
L’art. 73 della L. 221/2015 ha introdo
2442533 5922950
Disposizioni relative agli apparecchi misuratori delle pressioni, applicabili agli impianti rientranti nella UNI 11528
Il numero 5 della parte II dell’allegato IX alla parte V R del D. Leg.vo 152/2016 dispone che
2442533 5922951
Adeguamento degli impianti preesistenti al 25/06/2014
L’art. 285 del D. Leg.vo 152/2006 è stato da ultimo sostituito dall’art. 11 del D.L. 91/2014 (comma 9). Il citato art. 11 del D.L. 91/2014 reca al successivo comma 10 disposizioni relative all’adeguamento degli impianti termici civili che, prima dell’entrata in vigore della disposizione (25/06/2014), non rientravano nella disciplina speciale degli impianti termici civili (titolo II della parte V del
2442533 5922952
2442533 5922953
L’art. 287 del D. Le
2442533 5922954
Rilascio del patentino e gradi di abilitazione
Il patentino è rilasciato da un’autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione, compilazione, tenuta e aggiornamento del registro dei soggetti abilitati. Il registro è tenuto presso l’autorità che rilascia il patentino o presso la diversa autorità indicata dalla
2442533 5922955
Revoca del patentino
Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell’impianto. A tal fine l’autorità
2442533 5922956
VALORI LIMITE DI EMISSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI E CONTROLLI
2442533 5922957
Ai sensi dell’art. 286 del D. Leg.vo 152/2006 - come da ultimo modificato dall’art. 2 del D. Leg.vo 183/2017 - le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare:
- i pertinenti valori l
2442533 5922958
Valori limite per gli impianti termici civili entrati in esercizio prima del 20/12/2018
Ai sensi dell’art. 2
2442533 5922959
Frequenza dei controlli sul rispetto dei valori limite
I valori limite in questione devono essere controllati almeno annualmente N2, a cura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione.
I valori misurati, con l’indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dall’
2442533 5922960
Attestazione del rispetto dei valori limite
2442533 5922961
Altri documenti da allegare al libretto di centrale per i medi impianti termici
Ai sensi dell’art. 286 del D. Leg.vo 152/2006 (comma 2-ter, introdotto dall’
2442533 5922962
Controlli per gli impianti termici civili entrati in esercizio prima del 20/12/2018
Per i medi impianti termici civili entrati in esercizio prima del 20/12/2018 (parte III dell’allegato IX alla parte V
2442533 5922963
Comunicazioni o ripristino di conformità per i medi impianti termici
Ai sensi dell’art. 286 del D. Leg.vo 152/2006, comma 2-bis (inserito dall’art. 2 del D. Leg.v
2442533 5922964
OBBLIGHI DEL PRODUTTORE, DEL FABBRICANTE E DELL’INSTALLATORE
2442533 5922965
Attestazione di conformità del produttore
L’art. 282 del D. Leg.vo 152/2006 - come modificato dall’art. 2 del D. Leg.vo 183/2017 - stabilisce al comma 2-bis che i
2442533 5922966
Obblighi dell’installatore
Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, ai sensi dell’art. 284 del D. Leg.vo 152/2006 l’installatore, nel corso delle verifiche finalizzate al
2442533 5922967
Obblighi del responsabile dell’esercizio e della manutenzione - Impianti preesistenti
Ai sensi dell’art. 284 del D. Leg.vo 152/2006, comma 2, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia già in esercizio alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, il libretto di centrale
2442533 5922968
Obblighi del responsabile dell’esercizio e della manutenzione - Iscrizione nel registro autorizzativo per i medi impianti
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2 del D. Leg.vo 183/2017, l’art. 284 del D. Leg.vo 152/2006 prevede ora:
- che è tenuto, presso ciascuna autorità competente, un registro per l’iscrizione dei medi impianti ter
2442533 5922969
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni, indicate dall’art. 288 del D. Leg.vo 152/2006.
Mancata o incompleta redazione dell’atto di cui all’art. 284 del D. Leg.vo 152/2006, comma 1.
Mancata messa a disposizione del suddetto atto del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o mancata trasmissione unitamente alla dichiarazione di conformità dell’impianto, nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 37/2008.
Da 516 a 2.582 Euro
Mancata messa a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, nei termini prescritti, dell’atto e dell’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 284 del D. Leg.vo 152/2006, comma 1.