Source: http://docplayer.fi/11827635-Kayttoohjekirja-nibe-smo-20.html
Timestamp: 2018-12-15 17:20:18+00:00
Document Index: 16967709

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Käyttöohjekirja NIBE SMO 20 - PDF
2 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Aseta sisäilmasto lämpötila1.1 SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI INFO LÄMPÖPUMPPU 2X Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Lue lisää asetuksista sivulta 23. Lisää käyttövesimäärää 1X SISÄILMASTO tilapäinen luksus 2.1 KÄYTTÖVESI INFO LÄMPÖPUMPPU 2X pois 3 h 6 h 12 h Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää (jos SMO 20-lämpöpumppuun on liitetty lämminvesivaraaja) kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 on valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 38. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 62.
3 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero Yhteystiedot SMO 20 Hyvä valinta 2 Ohjausyksikkö - talon sydän Ohjausyksikön toiminta Yhteys SMO 20 -lämpöpumppuun SMO 20:n hoito 3 SMO 20 palveluksessasi Aseta sisäilmasto Aseta käyttövesikapasiteetti Tärkeää Sovita lämpöpumppu 4 Häiriöt Hälytysten käsittely Vianetsintä Vain lisälämmönlähde 5 Tekniset tiedot 6 Sanasto Hakemisto Sisällys 3
4 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Tuote SMO 20 Sarjanumero Asennuspäivä Asentaja Liitännän tyyppi Varaaja/lämminvesivaraaja Lämpöpumppu/tehoversio Lisälämmön tyyppi/teho Nro Nimitys Asetettu Tehdasasetukset lämpökäyrä (muutos/jyrkkyys) 0/9 Sarjanumero on aina ilmoitettava Täten todistetaan, että asennus on tehty NIBEn asentajan käsikirjan ohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaan. Päiväys Allek. 4 Luku 1 Tärkeää
5 Turvallisuustiedot Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE HUOM! SMO 20 kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. HUOM! Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi. Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Luku 1 Tärkeää 5
6 Merkintä SMO 20 on CE-merkitty ja täyttää IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. Sarjanumero Sarjanumero on ohjausmoduulin kannen päällä. Sarjanumero LEK MUISTA! Ilmoita aina tuotteen sarjanumero vikailmoitusta tehtäessä. 6 Luku 1 Tärkeää
9 SMO 20 Hyvä valinta SMO 20-ohjausmoduuli on suunniteltu lämmittämään talosi edullisesti ja ympäristöystävällisesti. Yhdessä NIBE-ilma-/vesilämpöpumpun ja lämminvesivaraajan kanssa se takaa varmatoimisen ja taloudellisen lämmöntuotannon. Lisälämmönlähde (esim. öljy/sähkö/kaasukattila) voidaan kytkeä automaattisesti päälle, jos jotain odottamatonta tapahtuu tai varajärjestelmänä. Tunnusomaista SMO 20:lle: Selkeä näyttö Ohjausmoduulissa on selkeä näyttö, jonka helppotajuiset valikot helpottavan miellyttävän sisäilmaston säätämistä. Helppo asentaa SMO 20 on helppo asentaa yhdessä yhteensopivan NIBE-ilmalämpöpumpun kanssa. Näiden kanssa asennettaessa ohjausmoduuli kytketään lämpöpumppuun, jolloin mahdollinen lämpöpumppuhälytys näkyy SMO 20:ssa. Ohjausmoduulin pienen koon ansiosta se voidaan asentaa seinälle sisätiloihin, jolloin siihen on helppo päästä käsiksi laitteiston tarkastuksen yhteydessä. Luku 1 Tärkeää 9
10 2 Ohjausyksikkö - talon sydän Ohjausyksikön toiminta SMO 20 on yksinkertainen ohjausmoduuli, joka muodostaa yhdessä NI- BE-ilma-/vesilämpöpumpun, lämminvesivaraajan/varaajasäiliön ja lisälämmönlähteen (esim. sähkö/öljykattila) kanssa täydellisen kokonaisuuden. Se ohjaa mm. lämpöpumppua, kiertovesipumppuja, vaihtoventtiilejä ja lisälämmönlähteitä ja on suunniteltu lämmittämään talosi edullisesti ja ympäristöystävällisesti. Yhteys SMO 20 -lämpöpumppuun Näyttö SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI MIN LAITTEISTO INFO SMO 20 A B C D E F Näyttö Tilan merkkivalo OK-painike Takaisin-painike Valitsin Katkaisin Ohjausmoduulin etupuolella on näyttöyksikkö, jonka avulla kommunikoit SMO 20:n kanssa. Täällä voit: kytkeä sisämoduulin päälle tai pois tai pitää laitteiston varatilassa. säätää sisälämpötilan ja käyttöveden lämpötilan sekä sovittaa laitteiston toiveittesi mukaiseksi. saat tietoa asetuksista, tiloista ja tapahtumista. näet eri tyyppiset hälytykset ja saat toimenpideohjeita. 10 Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän
11 A B C D E F Näyttö Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttötietoja. Selkeän näytön ja helppokäyttöisen valikkojärjestelmän avulla voit helposti liikkua valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot. Tilan merkkivalo Merkkivalo ilmaisee ohjausyksikön tilan. Se: palaa vihreänä normaalitilassa. palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu. palaa punaisena hälytyksen lauettua. OK-painike OK-painiketta käytetään seuraaviin: vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta. Takaisin-painike Takaisin-painiketta käytetään: palataksesi edelliseen valikkoon. peruuttaaksesi asetuksen, jota ei ole vahvistettu. Valitsin Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit: siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä. suurentaa tai pienentää arvoa. vaihtaa sivua monisivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot). Katkaisin Katkaisin on kolme tilaa: Päällä () Valmiustila ( ) Varatila ( ) Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun ohjausyksikössä on jokin vika. Tässä tilassa lämpöpumpun kompressori pysäytetään ja mahdollinen sähkövastus kytkeytyy päälle. Ohjausyksikön näyttö on sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena. Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän 11
12 G USB-portti USB-portti on tuotenimen muovilevyn alla. USB-porttia käytetään ohjelmiston päivitykseen. Lataa päivitystiedosto menemällä osoitteeseen ja napsauttamalla välilehteä Ohjelmisto. 12 Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän
13 Valikkojärjestelmä Ulkolämpötila Sisälämpötila - (jos huonelämpötila-anturi on asennettu) SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI INFO LÄMPÖPUMPPU Käyttöveden lämpötila Toivottu käyttövesimäärä Tilapäinen luksus (jos aktivoitu) Valikko 1 Valikko 2 Valikko 3 Valikko 4 SISÄILMASTO Sisäilman laadun asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 22. KÄYTTÖVESI Käyttövesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 38. Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on asennettu. INFO Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. Katso sivu 43. MIN LAITTEISTO Kellonajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyntitilan jne. asetus. Katso lisätietoa ohjevalikosta tai käyttöohjeesta. Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän 13
14 Näytön kuvakkeet Näytössä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet käytön aikana. Symboli Kuvaus Tämä symboli näkyy infomerkin vieressä, jos valikossa 3.1 on tietoa, joka sinun tulee huomioida. Nämä kaksi symbolia näkyvät, kun ulkoyksikön kompressori tai laitteiston lisälämmönlähde on estetty SMO 20:n kautta. Eston syynä voi olla esim. valikossa 4.2 valittu käyttötila, se että esto on ohjelmoitu valikossa tai on ilmennyt hälytys, joka estää niiden toiminnan. Kompressorin esto. Lisäenergian esto. Tämä symboli näkyy, kun käyttöveden luksustila tai tilapäinen lämpötilan korotus on aktivoitu. Tämä symboli näkyy, kun "loma-asetus" on aktiivinen valikossa 4.7. Tämä symboli ilmaisee, että SMO 20:llä on yhteys NIBE Uplink :iin. Tämä symboli ilmaisee, että jäähdytys on aktiivinen. Vaatii lämpöpumpun jäähdytystoiminnolla. 14 Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän
15 Valikkonumero - merkitty alivalikko Nimi ja valikkonumero - päävalikko SISÄILMASTO 1 Kuvake - päävalikko SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI lämpötila INFO ohjelmointi pois LÄMPÖPUMPPU lisäasetukset Merkitty päävalikko Symbolit - alivalikot Nimi - alivalikot Tilatiedot - alivalikot Käyttö Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat aina vaaleita ja/tai niissä on vaalea kehys. Valitse valikko Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalikko ja painamalla sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee uusi ikkuna alivalikoineen. Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla OK-painiketta. Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän 15
16 Valitse vaihtoehto mukavuustila2.2 säästö normaali luksus Vaihtoehto Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla. Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi: 1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista on esivalittu (valkoinen). 2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihreä ruksi. 16 Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän
20 SMO 20:n hoito Säännölliset tarkastukset Lämpöpumppu vaatii hyvin vähän hoitoa käyttöönoton jälkeen. Laitteiston säännöllinen tarkastus on kuitenkin suositeltavaa. Lisätietoa lämpöpumpun ja/tai lämminvesivaraajan hoidosta on kyseisen laitteen käyttöohjeessa. Jos jotain epänormaalia sattuu, näytössä näytetään viestit käyttöhäiriöistä erilaisten hälytystekstien muodossa. Katso hälytysten käsittely sivulla 61. Säästövinkkejä Lämpöpumppusi tuottaa lämpöä ja käyttövettä. Tämä tapahtuu tehtyjen ohjausasetusten mukaan. Energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat esim. sisälämpötila, käyttöveden kulutus, talon eristyksen laatu sekä se, onko talossa useita suuria ikkunapintoja. Talon sijainti esim. tuulisella paikalla vaikuttaa myös. Muista myös, että aktivoimalla tilan "Käyttövesi Säästö" kulutat vähemmän energiaa. Virrankulutus Sisälämpötilan nostaminen yhdellä asteella lisää sähkönkulutusta noin 5 %. Taloussähkö Pitkään laskettiin, että keskivertotalous kuluttaa vuodessa n kwh taloussähköä. Nykypäivänä luku on usein kwh/vuosi. Laite Normaaliteho (W) Likimääräinen vuosikulutus (kwh) Käyttö Valmiustila TV (käyttö: 5 h/vrk, valmiusaika: 19 h/vrk) Digiboksi (käyttö: 5 h/vrk, valmiusaika: 19 h/vrk) DVD (käyttö: 2 h/viikko) Pelikonsoli (käyttö: 6 h/viikko) Radio/stereo (käyttö: 3 h/vrk) Tietokone näyttöineen (käyttö: 3 h/vrk, valmiusaika 21 h/vrk) Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän
22 3 SMO 20 palveluksessasi Aseta sisäilmasto Yleiskuvaus Alivalikot Valikossa SISÄILMASTO on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. lämpötila Lämmitysjärjestelmän lämpötilan säätö. Tilatiedot näyttävät lämmitysjärjestelmän asetusarvot. lämpötila ohjelmointi SISÄILMASTO 1 lisäasetukset ohjelmointi Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjelmointi. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "loma-asetus" näytetään, jos lomaohjelma on aktiivinen samaan aikaan kuin ohjelma (jos lomaohjelma on priorisoitu), "aktiivinen" näytetään, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näytetään " pois". lisäasetukset Lämpökäyrän asettaminen, säätö ulkoisella koskettimella, menolämpötilan minimiarvo, huoneanturi ja jäähdytystoiminto. pois 22
23 Valikko 1.1 lämpötila Valikossa 1.1 valitset lämmityksen tai jäähdytyksen, jotta voit seuraavassa valikossa "lämpötila lämmitys/jäähdytys" asettaa halutun lämpötilan. Lämpötilan asetus (huoneanturi on asennettu ja aktivoitu): lämpötila1.1.1 lämmitys Säätöalue: 5 30 C Tehdasasetus: 20 jäähdytys Säätöalue: 5 30 C Tehdasasetus: 25 Näytössä näkyy lämpötila ( C), jos lämmitysjärjestelmää ohjaa huoneanturi. MUISTA! Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käytännöllistä ohjata lämpöpumpun huoneanturilla. lämpötila jäähdytys1.1.2 Huonelämpötila muutetaan asettamalla haluttu lämpötila näyttöön valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Uusi lämpötila näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. Lämpötilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia): Säätöalue: Tehdasasetus: 0 Näytössä näkyy lämmityksen asetettu arvo (käyrän muutos). Sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan suurentamalla tai pienentämällä näytöllä näkyvää arvoa. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Määrä, jolla arvoa pitää muuttaa, jotta saavutetaan yhden asteen muutos sisälämpötilassa, riippuu talon lämmitysjärjestelmästä. Yleensä riittää yksi askel, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. 23
24 Aseta haluttu arvo. Uusi arvo näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. MUISTA! Patterien tai lattialämmön termostaatit saattavat jarruttaa huonelämpötilan kohoamista. Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi huoneissa, jotka jostain syystä halutaan pitää viileämpinä esim. makuuhuoneet). VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa yhden askeleen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa askelen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian alhainen, suurenna arvoa valikossa yhden askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä arvoa valikossa yhden askeleen verran. Valikko 1.3 ohjelmointi Valikossa ohjelmointi ohjelmoidaan sisämukavuus (lämmitys/jäähdytys) kullekin viikonpäivälle. Voit myös ohjelmoida pidemmän ajan valitulle ajanjaksolle (loma) valikossa 4.7. lämmitys jäähdytys ohjelmointi1.3 pois pois Valikko lämmitys Tässä voit ohjelmoida talon lämpötilan korotuksen tai pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle päivässä. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta joissain tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksoille. 24
25 Aktivoitu Ohjelma OHJELMOINTI LÄMMITYS ohjelma 1 ohjelma 2 ohjelma 3 aktivoitu kaik ma ti ke to pe la su 21:30-06: Ristiriita Päivä Aikajakso Säätö Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. 25
26 Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan kuinka paljon lämpökäyrä muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila asetetaan C-asteina. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. MUISTA! Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Valikko jäähdytys Tässä voit ohjelmoida jäähdytyksen jopa kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. 26
27 Aktivoitu Ohjelma OHJELMOINTI JÄÄHDYTYS ohjelma 1 ohjelma 2 aktivoitu kaik ma ti ke to pe la su 21:30-06:00 päälle Ristiriita Päivä Aikajakso Säätö Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Täällä asetetaan milloin jäähdytys ei ole sallittu. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. 27
28 Valikko 1.9 lisäasetukset Valikko lisäasetukset on tarkoitettu edistyneelle käyttäjälle. Tässä valikossa on useita alivalikoita. käyrä Käyrän jyrkkyyden asettaminen lämmitykselle ja jäähdytykselle. ulkoinen säätö Lämpökäyrän muutoksen säätö, kun ulkoinen kosketin on kytketty. pienin menolämpötila Alimman sallitun menojohdon lämpötilan asetus. käyrä ulkoinen säätö pienin menolämpötila huoneanturiasetukset jäähdytysasetukset oma käyrä huoneanturiasetukset Huoneanturin asetukset. jäähdytysasetukset Jäähdytyksen asetukset. lisäasetukset 1.9 oma käyrä Oman käyrän asettaminen lämmitykselle ja jäähdytykselle. pisteensiirto Lämmitys- ja jäähdytyskäyrän muutoksen säätäminen tietyssä ulkolämpötilassa. Valikko käyrä lämpökäyrä Säätöalue: 0-15 Tehdasasetus: 9 jäähdytyskäyrä Säätöalue: 0-9 Tehdasasetus: 0 järjestelmä menojohdon lämpötila C lämpökäyrä ulkolämpötila C järjestelmä jäähdytyskäyrä menojohdon lämpötila C ulkolämpötila C 28
29 Valikossa lämpökäyrä voit nähdä talosi ns. lämpökäyrän. Lämpökäyrän tehtävä on varmistaa tasainen sisälämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten energiaa. Tämän lämpökäyrän perusteella ohjausmoduulin ohjausyksikkö määrittää lämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötilan, menolämpötilan, ja siten sisälämpötilan. Tässä voit valita lämpökäyrän ja lukea, miten menolämpötila muuttuu eri ulkolämpötiloissa. Jos järjestelmässä on jäähdytys, samat asetukset voidaan tehdä jäähdytyskäyrälle. FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Menolämpötila C Brantare Jyrkempi kurvlutning käyrä C UTETEMPERATUR Ulkolämpötila Lämpökäyrän jyrkkyys Lämmitys-/jäähdytyskäyrän jyrkkyys ilmaisee, kuinka monta astetta menolämpötilaa nostetaan/lasketaan, kun ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkemmällä käyrällä lämmityksen menolämpötila on korkeampi ja jäähdytyksen matalampi tietyssä ulkolämpötilassa. Käyrän ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmasto-olosuhteista, talon lämmitysjärjestelmästä (patteri- vai lattialämmitys) sekä siitä, kuinka hyvin talo on eristetty. Käyrä asetetaan lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä, mutta sitä on ehkä säädettävä jälkeenpäin. Sen jälkeen lämpökäyrää ei normaalisti tarvitse muuttaa. MUISTA! Sisälämpötilan hienosäädön yhteydessä lämpökäyrää siirretään ylös- tai alaspäin. Tämä tehdään valikossa 1.1 lämpötila. FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Menolämpötila C Förskjuten Muutettuvärmekurva lämpökäyrä Käyrän muutos Käyrän muutos tarkoittaa, että menolämpötila muuttuu yhtä paljon kaikissa ulkolämpötiloissa, esim. +2muutos nostaa menolämpötilaa 5 C kaikissa ulkolämpötiloissa C UTETEMPERATUR Ulkolämpötila 29
30 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Menolämpötila C Enimmäisarvo Maximivärde Minimivärde Minimiarvo C UTETEMPERATUR Ulkolämpötila Menojohdon lämpötila maksimi- ja minimiarvot Koska menojohdon pyyntilämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin asetettu maksimiarvo eikä laskea alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lämpökäyrä kääntyy vaakasuuntaan näissä lämpötiloissa. MUISTA! Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 C. Lattiajäähdytyksen yhteydessä pienin menolämpötila täytyy rajoittaa kondensoitumisen välttämiseksi. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. Käyrän päässä oleva numero osoittaa käyrän jyrkkyyden. Lämpömittarin vieressä oleva numero osoittaa lämpökäyrän muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Käyrä 0 on oma lämpökäyrä, joka on luotu valikossa Toisen käyrän valitsemiseksi (käyrän jyrkkyys): 1. Palaa säätötilaan painamalla OK-painiketta. 2. Valitse uusi käyrä. Käyrät on numeroitu 0 15, mitä suurempi numero, sitä jyrkempi käyrä ja korkeampi menolämpötila. Käyrä 0 tarkoittaa, että oma käyrä (valikko 1.9.7) käytetään. 3. Lopeta asetusten määrittäminen painamalla OK-painiketta. Käyrän lukeminen: 1. Kierrä valitsinta, niin että ulkolämpötilan akselin rengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vasemmalta vaakaviivan päästä menolämpötila valitussa ulkolämpötilassa. 4. Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan menojohdon lämpötilan. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. 30
31 VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän muutosta askelen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta askelen verran. Valikko ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä Säätöalue: tai haluttu huonelämpötila, jos huoneanturi on asennettu. Tehdasasetus: 0 lämmitysjärjestelmä 1 ulkoinen säätö Kytkemällä ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti tai ajastin, voidaan tilapäisesti tai jaksottaisesti nostaa tai laskea huonelämpötilaa lämmityksen aikana. Kun kosketin on suljettu, lämpökäyrän muutos muuttuu valikossa valitun lukumäärän portaita. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. 31
32 Valikko pienin menolämpötila lämmitys Säätöalue: 5-70 C Tehdasasetus: 20 C jäähdytys (vaatii lämpöpumpun jäähdytystoiminnolla) Käytettävästä jäähdytystoiminnosta (2-putkinen/4-putkinen) riippuen säätöalueen alaraja voi vaihdella välillä 7-18 C. Säätöalue: 7-30 C Tehdasasetus: 18 C min. menolämpötila lämmitys lämmitysjärjestelmä 1 C Valikossa valitset lämmityksen tai jäähdytyksen, seuraavassa valikossa (min. menolämpötila lämmitys/jäähdytys) asetat menolämpötilan alimman arvon. Tämä tarkoittaa, että SMO 20 ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. VIHJE! Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim. halutaan pitää lattialämmitystä päällä kosteissa tiloissa myös kesällä. Sinun on ehkä suurennettava arvoa "lämmityksen pysäytys" valikossa "autom.tilan asetukset". Valikko huoneanturiasetukset järjestelmäkerroin lämmitys Säätöalue: 0,0-6,0 Tehdasasetus lämmitys: 2,0 jäähdytys Säätöalue: 0,0-6,0 Tehdasasetus jäähdytys: 1,0 ohjaus huoneanturi järj. 1 huoneanturiasetukset1.9.4 Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen. 32
33 MUISTA! Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käytännöllistä ohjata lämpöpumpun huoneanturilla. Tässä voit myös asettaa kertoimen (matemaattisen arvon), joka määrittää kuinka paljon huoneen yli- tai alilämpötila (halutun ja todellisen huonelämpötilan välinen ero) vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo antaa suuremman ja nopeamman lämpökäyrän muutoksen. HUOM! Liian korkea arvo voi aiheuttaa vaihteluja huonelämpötilassa (lämmitysjärjestelmästäsi riippuen). Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, edellä kuvattu asetus voidaan tehdä jokaiselle järjestelmälle. Valikko jäähdytysasetukset delta +20 lämpötilassa Säätöalue: 3 10 C Tehdasasetus: 3 delta +40 lämpötilassa Säätöalue: 3 20 C Tehdasasetus: 6 jäähdytys delta +20 lämpötilassa C delta +40 lämpötilassa C läm/jää.ant BT74 as.arvo jäähd-/lämmitysant lämmitys huonealilämpötilassa C GM 33
34 läm/jää.ant Säätöalue: BT74 (BT50, RMU-BT50) Tehdasasetus: BT74 as.arvo jäähd-/lämmitysant Säätöalue: 5 40 C Tehdasasetus: 21 lämmitys huonealilämpötilassa Säätöalue: 0,5 10,0 C Tehdasasetus: 1,0 jäähdytys huoneylilämpötilassa Säätöalue: 0,5 10,0 C Tehdasasetus: 3,0 käyn. akt. jäähd Säätöalue: GM Tehdasasetus: 30 GM aika jäähd. ja lämmit. välillä Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 2 Voit käyttää SMO 20 -lämpöpumppua talon jäähdyttämiseen lämpimänä vuodenaikana. MUISTA! Tietyt asetukset näkyvät vain, jos toiminnot on asennettu ja aktivoitu SMO 20:ssa. delta +20 lämpötilassa Tässä asetat meno- ja paluulämpötilan halutun lämpötilaeron jäähdytyskäytössä, kun ulkolämpötila on +20 C. SMO 20 yrittää päästä mahdollisimman lähelle asetettua lämpötilaa. delta +40 lämpötilassa Tässä asetat meno- ja paluulämpötilan halutun lämpötilaeron jäähdytyskäytössä, kun ulkolämpötila on +40 C. SMO 20 yrittää päästä mahdollisimman lähelle asetettua lämpötilaa. 34
35 läm/jää.ant Jos yksittäisen huoneen tulee vaikuttaa koko laitteiston toimintaan, käytetään huoneanturia (BT74). Kun huoneanturi (BT74) kytketään SMO 20:iin, huoneanturi (BT74) määrittää milloin on aika vaihtaa jäähdytys- ja lämmityskäytön välillä. MUISTA! Kun jäähdytys/lämmitysanturi (BT74) on asennettu ja aktivoitu valikossa 5.4, muita antureita ei voi enää valita valikossa as.arvo jäähd-/lämmitysant Tässä asetat, missä sisälämpötilassa SMO 20 vaihtaa lämmitys- ja jäähdytyskäytön välillä. lämmitys huonealilämpötilassa Tässä asetetaan kuinka paljon huonelämpötila saa alittaa halutun lämpötilan ennen kuin SMO 20 -lämpöpumppu vaihtaa lämmityskäyttöön. jäähdytys huoneylilämpötilassa Tässä asetetaan, miten paljon huonelämpötila saa ylittää halutun lämpötilan ennen kuin SMO 20 siirtyy jäähdytyskäyttöön. käyn. akt. jäähd Täällä asetetaan, milloin aktiivinen jäähdytys käynnistyy. Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori, jäähdytyskäyttö ja lisälämmönlähde käynnistetään/pysäytetään. aika jäähd. ja lämmit. välillä Tämä vaihtoehto näkyy vain 2-putkijäähdytysjärjestelmässä. Tässä asetetaan miten kauan SMO 20 odottaa ennen kuin se palaa lämmityskäyttöön, kun jäähdytystarve loppuu tai päinvastoin. 35
36 Valikko oma käyrä menolämpötila oma lämpökäyrä lämmitys Säätöalue: 5 70 C jäähdytys Säätöalue voi vaihdella käytetystä lisävarusteesta riippuen. Säätöalue: C menoj. lämpötila -30 C menoj. lämpötila -20 C menoj. lämpötila -10 C menoj. lämpötila 0 C menoj. lämpötila 10 C menoj. lämpötila 20 C C C C C C C Tässä voit erityistarpeen yhteydessä luoda oman lämmitys-/jäähdytyskäyrän asettamalla halutut menolämpötilat eri ulkolämpötiloissa. MUISTA! Käyrä 0 valikossa pitää valita, jotta oma käyrä on voimassa. Valikko pisteensiirto ulkolämpötilapiste Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C käyrän muutos Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C pisteensiirto1.9.8 ulkolämpötilapiste C käyrän muutos C menojohdon lämpötila C ulkolämpötila C Tässä voit valita lämpökäyrän muutoksen tietyssä ulkolämpötilassa. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Lämpökäyrään vaikutetaan, kun lämpötila poikkeaa ± 5 C asetetusta ulkolämpötilapiste. On tärkeää, että lämpökäyrä on valittu niin, että huonelämpötila tuntuu tasaiselta. 36
37 VIHJE! Jos talo tuntuu kylmältä esim. -2 C lämpötilassa, asetetaan "ulkolämpötilapiste" arvoksi "-2" ja "käyrän muutos" suurennetaan, kunnes haluttu huonelämpötila saavutetaan. MUISTA! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. 37
38 Aseta käyttövesikapasiteetti Yleiskuvaus Valikko 2.1 Alivalikot Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on liitetty lämpöpumppuun. Valikossa KÄYTTÖVESI on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. tilapäinen luksus Käyttövesilämpötilan tilapäisen korotuksen aktivointi. Tilatiedot näyttävät "pois" tai kuinka kauan tilapäinen lämpötilan korotus on voimassa. tilapäinen luksus mukavuustila ohjelmointi lisäasetukset KÄYTTÖVESI 2 pois säästö aktiivinen mukavuustila Käyttövesimukavuuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun tilan, "säästö", "normaali" tai "luksus". ohjelmointi Käyttövesimukavuuden ohjelmointi. Tilatieto "asetettu" näkyy vain, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen. "lomaasetus" näkyy, jos loma-asetus on aktiivinen samalla kuin ohjelma (ja lomatoiminto on priorisoitu). "aktiivinen" näkyy, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näkyy "pois". lisäasetukset Käyttövesilämpötilan jaksoittaisen korotuksen aktivointi. tilapäinen luksus Säätöalue: 3, 6 ja 12 tuntia sekä tila "pois" Tehdasasetus: "pois" pois tilapäinen luksus h 6 h 12 h Tilapäisen suuremman käyttövesitarpeen yhteydessä voit tässä valikossa valita käyttövesilämpötilan noston luksustasoon asetetuksi ajaksi. 38
39 MUISTA! Jos mukavuustila "luksus" on valittu valikossa 2.2 lisäkorotusta ei voida tehdä. Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vahvistetaan OK-painikkeella. Oikealla näkyy jäljellä oleva aika valitulla asetuksella. Kun aika on loppunut, SMO 20 palaa valikossa 2.2. asetettuun tilaan Valitse "pois" kytkeäksesi pois päältä tilapäinen luksus. Valikko 2.2 mukavuustila Säätöalue: säästö, normaali, luksus Tehdasasetus: normaali mukavuustila2.2 säästö normaali luksus Valittavien tilojen erona on käyttöveden lämpötila. Korkeammalla lämpötilalla käyttövesi riittää pitempään. säästö: Tämä tila tarjoaa muita vähemmän käyttövettä, mutta samalla se on kaikkein taloudellisin. Tätä tilaa voidaan käyttää pienemmissä talouksissa, joissa tarvitaan vähän käyttövettä. normaali: Normaalitila antaa suuremman vesimäärän ja sopii useimpiin talouksiin. luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia. Valikko 2.3 ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida laitteiston käyttövesitilan enintään kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemällä/poistamalla merkintä kohdasta "aktivoitu". Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. 39
40 Aktivoitu Ohjelma OHJELMOINTI KÄYTTÖVESI 2.3 ohjelma 1 ohjelma 2 aktivoitu kaik ma ti ke to pe la su normaali Ristiriita Päivä Aikajakso Säätö Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan mitä käyttövesitilaa käytetään ohjelman aikana. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. 40
41 Valikko 2.9 lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. lisäasetukset 2.9 jaks. korotus käyttövesikierto Valikko jaks. korotus ajanjakso Säätöalue: 1-90 päivää Tehdasasetus: 14 päivää käynnistysaika Säätöalue: 00:00-23:00 Tehdasasetus: 00:00 aktivoitu ajanjakso käynnistysaika Seur. jaks. korotus jaks. korotus päivää Varaajan bakteerikasvun estämiseksi lämpöpumppu voi yhdessä lisälämmönlähteen kanssa korottaa käyttöveden lämpötilaa säännöllisin väliajoin. Voit myös määrittää käyttöveden lämpötilan korotusten aikavälin. Säätöalue on 1-90 vuorokautta. Tehdasasetus on 14 vrk. Merkitse/poista merkintä kohdassa "aktivoitu" toiminnon käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi. Valikko käyttövesikierto käyttöaika Säätöalue: 1-60 min Tehdasasetus: 60 min seisonta Säätöalue: 0-60 min Tehdasasetus: 0 min käyttöaika seisonta ajanjakso 1 ajanjakso 2 ajanjakso 3 käyttövesikierto2.9.2 min min 41
42 Tässä voit asettaa käyttövesikierron jopa kolmelle ajanjaksolle päivässä. Ajanjakson aikana käyttövesikierron kiertovesipumppu toimii asetusten mukaan "käyttöaika" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron pumppu käy käyttökertaa kohti. "seisonta" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron pumppu seisoo käyttökertojen välillä. Lämminvesikierto aktivoidaan valikossa 5.4 "pehmotulot/lähdöt". 42
43 Tärkeää Yleiskuvaus Alivalikot Valikossa INFO on useita alivalikoita. Näissä valikoissa ei voi tehdä asetuksia, niissä ainoastaan näytetään tietoja. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. huoltotiedot näyttää laitteiston lämpötilat ja asetukset. kompressoritiedot näyttää lämpöpumpun kompressorin käyttöajat, käynnistysmäärät jne. huoltotiedot kompressoritiedot lisäyksen tiedot hälytysloki sisälämpötilaloki INFO 3 suorita lisäyksen tiedot näyttää tiedot lisälämmönlähteen käyntiajoista ym. hälytysloki näyttää viimeisen hälytyksen. sisälämpötilaloki keskimääräinen sisälämpötila viikoittain edellisen vuoden aikana. pois 43
44 Valikko 3.1 huoltotiedot Tässä näytetään tietoja laitteiston käyttötilasta (esim. nykyiset lämpötilat jne.). Muutoksia ei voi tehdä. tila käyttöpriorisointi huoltotiedot3.1 AA25 käyttövesi Tiedot näkyvät usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. käyttöveden täyttö käyttövesi yläosa lask. menolämpötila 49.0 C 52.0 C 5.8 C Valikon symbolit: asteminuutit ulkolämpötila C Kompressori Lämpö ulk. kiertov.pumppu latauspumpun nopeus suorita 57 % Lisäys Käyttövesi Jäähdytys Lämmityksen kiertovesipumppu (oranssi) Valikko 3.2 kompressoritiedot Tässä saat tietoa kompressorin käyttötilasta ja tilastoista. Muutoksia ei voi tehdä. kompressoritiedot3.2 EB101 tila: lämmitys käynnistysten lukumäärä: kokonaiskäyttöaika: 345 h - josta käyttövesi: 5 h 44
45 Valikko 3.3 lisäyksen tiedot Tässä saat tietoa lisälämmönlähteen asetuksista, käyttötilasta ja tilastotietoa. Muutoksia ei voi tehdä. lisäyksen tiedot 3.3 tila: aikakerroin: pois Valikko 3.4 hälytysloki Vianetsinnän helpottamiseksi tähän on tallennettu laitteiston käyttötila hälytyksen lauetessa. Voit nähdä tiedot 10 viimeisestä hälytyksestä. Kun haluat nähdä käyttötilan hälytyksen yhteydessä, merkitse hälytys ja paina OK-painiketta. hälytysloki 3.4 hälytysloki 3.4 ulkolämpötila - lauhduttimen paluu - lauhduttimen meno - lisäys - käyttöveden täyttö - menolämpötila - höyrystin - käyttöaika - käyttötila - Tiedot hälytyksestä. 45
46 Valikko 3.5 sisälämpötilaloki Tässä näet keskimääräisen sisälämpötilan viikoittain edellisen vuoden aikana. Katkoviiva on vuoden sisäkeskilämpötila. Keskimääräinen sisälämpötila näytetään vain, jos huoneanturi/huoneyksikkö on asennettu. sisälämpötila C sisälämpötilaloki3.5 Keskilämpötilan lukeminen viikko 1. Kierrä valitsinta, niin että akselin viikkonumerorengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vaakaviivan vasemmasta päästä keskimääräinen sisälämpötila valitulla viikolla. 4. Voit nyt lukea keskilämpötilat eri viikoilla kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukemalla keskilämpötila samalla tavalla. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. 46
47 Sovita lämpöpumppu Yleiskuvaus Valikko 4.1 Alivalikot Valikossa MIN LAITTEISTO on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. plustoiminnot Lämmitysjärjestelmän mahdollisia lisätoimintoja koskevat asetukset. käyttötila Manuaalisen tai automaattisen käyttötilan aktivointi. Tilatiedot näyttävät valitun käyttötilan. plustoiminnot käyttötila omat kuvakkeet aika ja päiväys kieli / kieli loma-asetus LÄMPÖPUMPPU 4 auto svenska omat kuvakkeet Asetukset koskien ohjausmoduulin käyttöliittymän kuvakkeita, jotka näkyvät luukussa kun ovi on suljettu. aika ja päiväys Kellonajan ja päiväyksen asettaminen. kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Tilatiedot näyttävät valitun kielen. loma-asetus Lämmityksen ja käyttöveden loma-asetus. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut loma-asetuksen, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "aktiivinen" näytetään, jos joku osa loma-asetuksesta on aktiivinen, muuten näytetään " pois". lisäasetukset Ohjausyksikön toimintatavan asetukset. plustoiminnot Tämän alavalikoissa tehdään SMO 20:n lisätoimintojen asetukset. pois Valikko internet Tässä teet asetukset SMO 20:n yhteydelle Internetiin. internet4.1.3 HUOM! Jotta nämä toiminnot toimisivat, verkkokaapelin pitää olla kytkettynä. nibe uplink tcp/ip-asetukset proxy-asetukset 47
48 Valikko nibe uplink Tässä voit hallinnoida laitteiston liitäntää NIBE Uplink :iin ( ja nähdä Internetin kautta liitettyjen käyttäjien lukumäärän. Liitetyllä käyttäjällä on NIBE Uplink -käyttäjätili, joka antaa oikeuden ohjata ja/tai valvoa laitteistoa. nibe uplink sarjanumero yhteysmerkkijono käyttäjämäärä pyydä uusi yhteysmerkkijono sulje kaikki käyttäjät Pyydä uusi yhteysmerkkijono Jotta voit liittää NIBE Uplink -käyttäjätilin laitteistoosi, sinun on pyydettävä uniikki yhteysmerkkijono. 1. Merkitse pyydä uusi yhteysmerkkijono" ja paina OK-painiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink :n kanssa yhteysmerkkijonon määrittämiseksi. 3. Kun yhteysmerkkijono on luotu, se näytetään tässä valikossa "yhteysmerkkijono" ja on voimassa 60 minuuttia. Poista kaikki käyttäjät 1. Merkitse sulje kaikki käyttäjät" ja paina OK-painiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink :n kanssa vapauttaakseen laitteistosi kaikista Internetin kautta liitetyistä käyttäjistä. HUOM! Kun olet poistanut kaikki käyttäjät, he eivät voi valvoa tai ohjata laitteistoasi NIBE Uplink :n kautta pyytämättä uutta yhteysmerkkijonoa. Valikko tcp/ip-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi TCP/IPasetukset. Automaattiset asetukset (DHCP) 1. Merkitse "automaattisesti". Laitteisto saa nyt TCP/IP-asetukset DHCP:n avulla. 2. Merkitse vahvista" ja paina OKpainiketta. ip-osoite netmask gateway dns automaattisesti vahvista tcp/ip-asetukset palauta Manuaaliset asetukset 1. Poista merkintä "automaattisesti", valittavanasi on nyt useita asetusmahdollisuuksia. 2. Merkitse ip-osoite" ja paina OK-painiketta. 48
49 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "netmask", "gateway" ja "dns". 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. MUISTA! Laitteisto ei voi muodostaa yhteyttä Internetiin ilman oikeita TCP/IPasetuksia. Jos olet epävarma asetusten suhteen, käytä auto-tilaa tai pyydä lisätietoa verkon järjestelmävalvojalta. VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. Valikko proxy-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi proxyasetukset. Proxy-asetuksilla määritetään laitteiston ja Internetin välisen välityspalvelimen liitäntätiedot. Näitä asetuksia käytetään pääasiassa silloin, kun laitteisto on liitetty Internetiin yritysverkon kautta. Laitteisto tukee HTTP Basic ja HTTP Digest-tyyppisiä proxy-autentikointeja. käytä proxya palvelin portti käytt.tunn. salasana Jos olet epävarma asetusten suhteen, pyydä lisätietoa verkon järjestelmävalvojalta. vahvista proxy-asetukset palauta Asetukset 1. Merkitse "käytä proxya" jos haluat käyttää välityspalvelinta. 2. Merkitse palvelin" ja paina OK-painiketta. 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "portti", "käytt.tunn." ja "salasana". 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. 49
50 Valikko SG Ready Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia. Tässä teet "SG Ready"-toiminnon asetukset. Säästötila tarkoittaa, että sähkön hinta on alhainen ja järjestelmä käyttää sitä kustannusten laskemiseen. vaik. huonelämpötila vaik käyttövesi vaik jäähdytys Ylikapasiteettitila tarkoittaa, että sähkön hinta on todella alhainen ja järjestelmä käyttää sitä kustannusten minimoimiseen. SG Ready vaik. huonelämpötila Tässä valitaan voidaanko huonelämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+1". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nostetaan 1 C. "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+2". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nostetaan 2 C. vaik käyttövesi Tässä valitaan voidaanko käyttöveden lämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa käyttöveden pysäytyslämpötila asetetaan mahdollisimman korkeaksi pelkässä kompressorikäytössä (sähkövastusta ei sallita). "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa käyttöveden lämpötila asetetaan "luksus" (sähkövastus sallitaan). vaik jäähdytys Tässä valitaan voidaanko jäähdytyskäytön huonelämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa ja jäähdytyskäytössä sisälämpötilaan ei vaikuteta. "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa ja jäähdytyskäytössä sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa pienennetään "-1". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa lasketaan 1 C. 50
51 HUOM! Toiminnon täytyy on kytketty ja aktivoitu SMO 20:ssa. Valikko smart price adaption sähköhinta Täältä saat tietoa sähköhinnan vaihteluista kolmen vuorokauden ajalta. alue Tässä valikossa määrität lämpöpumpun sijaintipaikan sekä sähkön hinnan vaikutuksen. Mitä suurempi arvo, sitä suurempi sähkönhinnan vaikutus ja siten suuremmat säästöt, mutta samalla mukavuus saattaa heikentyä. vaik. huonelämpötila Säätöalue: 1-10 Tehdasasetus: 5 vaik käyttövesi Säätöalue: 1-4 Tehdasasetus: 2 vaik jäähdytys Säätöalue: 1-10 Tehdasasetus: 3 smart price adaption aktivoitu sähköhinta alue vaik. huonelämpötila vaik käyttövesi Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos sinulla on aikahintapohjainen sopimus sähköntoimittajan kanssa, joka tukee "Smart price adaption". Smart price adaption siirtää osan lämpöpumpun kulutuksesta niihin vuorokaudenaikoihin, jolloin sähkö hinta on alhaisimmillaan. Näin saadaan säästöjä käytettäessä aikaperustaista sähköhinnoittelua. Toiminto perustuu NIBE Uplink kautta haettuihin tulevan vuorokauden tuntihintoihin, joten se vaatii internet-yhteyden ja NIBE Uplink -tilin. Poista "aktivoitu" valinta smart price adaption:n kytkemiseksi pois päältä. 51
52 Valikko 4.2 käyttötila käyttötila Säätöalue: auto, käsinohjaus, vain lisäys Tehdasasetus: auto toiminnot Säätöalue: kompressori, lisäys, lämmitys, jäähdytys auto käsinohjaus vain lisäys käyttötila4.2 Ohjausmoduulin käyntitila asetetaan yleensä valikossa "auto". Voit myös asettaa ohjausmoduulin tilaksi "vain lisäys", jolloin käytetään vain lisälämmönlähdettä tai "käsinohjaus" ja valita itse, mitkä toiminnot sallitaan. Muuta käyttötila merkitsemällä haluttu tila ja painamalla OK-painiketta. Kun käyttötila on valittu, oikealla näytetään ohjausmoduulin sallitut (yliviivattu = ei sallittu) ja valittavat vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot merkitsemällä toiminto säätöpyörällä ja painamalla OK-painiketta. Käyttötila auto Tässä käyttötilassa ohjausmoduuli valitsee automaattisesti, mitkä toiminnot sallitaan. Käyttötila käsinohjaus Tässä käyttötilassa voit itse valita, mitkä toiminnot sallitaan. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. Käyttötila vain lisäys Tässä käyttötilassa kompressori ei ole aktiivinen ja lämmitys tapahtuu pelkästään lisälämmöllä. MUISTA! Jos valitset tilan "vain lisäys" kompressori poistetaan käytöstä ja käyttökustannukset nousevat. MUISTA! Et voi deaktivoida pelkästään lisälämpöä, ellei sinulla ole lämpöpumppua kytkettynä. 52
53 Toiminnot "kompressori" tuottaa käyttöveden ja lämmitysveden. Jos "kompressori" deaktivoidaan, se osoitetaan ohjausmoduulin päävalikon symbolilla. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. "lisäys" auttaa kompressoria lämmittämään talon ja/tai käyttöveden, kun lämpöpumppu ei pysty yksin täyttämään koko tarvetta. "lämmitys" lämmittääksesi taloa. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että lämmitys on toiminnassa. "jäähdytys" jäähdyttääksesi taloa lämpimällä säällä. Tämä vaihtoehto edellyttää, että jäähdytyslisävaruste on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, joka on aktivoitu valikossa. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että jäähdytys on toiminnassa. Valikko 4.3 omat kuvakkeet ulko-/sisälämpötila omat kuvakkeet4.3 käyttöveden lämpötila analoginen kello digitaalikello Ei toimintoa SMO 20:ssa. Valikko 4.4 aika ja päiväys Tässä asetetaan aika, päiväys, näyttötila ja aikavyöhyke. aika aika ja päiväys h VIHJE! Aika ja päiväys asetetaan automaattisesti, jos lämpöpumppu liitetään NIBE Uplink :iin. Oikea ajan asettamiseksi aikavyöhyke pitää asettaa. päiväys päivä kuukausi vuosi 12 h 53
54 Valikko 4.6 kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. kieli 4.6 Valikko 4,7 loma-asetus Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Jos huoneanturia ei ole aktivoitu, asetetaan haluttu lämpökäyrän muutos. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. aktivoitu aloituspäiväys lopetuspäiväys lämmitys käyttövesimukavuus Lomaohjelma käynnistyy klo 00:00 alkamispäivänä ja päättyy klo 23:59 päättymispäivänä. VIHJE! loma-asetus säästö Aseta loma-asetuksen päättymispäiväksi noin vuorokausi ennen kotiinpaluuta, jotta huonelämpötila ja käyttöveden lämpötila ehtivät palautua. VIHJE! Ohjelmoi lomaohjelma etukäteen ja aktivoi se juuri ennen lähtöä mukavuuden säilyttämiseksi. MUISTA! Jos deaktivoit käyttöveden tuotannon loman ajaksi, "jaks. korotus" (estää mahdollisen bakteerikasvun) estetään tänä aikana. "jaks. korotus" käynnistetään, kun lomaohjelma päättyy. 54
55 Valikko 4.9 lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. lisäasetukset 4.9 käyttöpriorisointi autom.tilan asetukset asteminuuttiasetukset tehdasasetukset käyttäjä Eston ohjelmointi pois Valikko käyttöpriorisointi käyttöpriorisointi Säätöalue: min Tehdasasetus: 30 min käyttöpriorisointi käyttövesi lämmitys min min Osoitin ilmaisee, missä jaksossa laitteisto on. 0 minuuttia tarkoittaa, että tarve ei ole priorisoitu vaan aktivoidaan vasta kun ei ole mitään muuta tarvetta. 55
56 Valikko autom.tilan asetukset jäähdytyksen käynnistys Säätöalue: C Tehdasasetus: 25 lämmityksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 17 lisäyksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 5 suodatusaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 24 h autom.tilan asetukset4.9.2 jäähdytyksen käynnistys C lämmityksen pysäytys C lisäyksen pysäytys C suodatusaika h Kun käyntitilaksi on asetettu auto, ohjausmoduuli valitsee itse keskiulkolämpötilan perusteella milloin lisäyksen ja lämmöntuotannon käynnistys ja pysäytys sallitaan. Voit myös valita jäähdytyksen käynnistyslämpötilan, jos lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, joka on aktivoitu valikossa. Tässä valikossa valitaan nämä keskiulkolämpötilat. Voit myös määrittää, kuinka pitkältä ajalta (suodatusaika) keskilämpötila lasketaan. Jos valitset 0, käytetään nykyistä ulkolämpötilaa. MUISTA! Arvoa "lisäyksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "lämmityksen pysäytys". MUISTA! Järjestelmä, jossa lämmitys ja jäähdytys käyttävät samoja putkia, arvoa "lämmityksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "jäähdytyksen käynnistys", jos lämmitys/jäähdytysanturia ei ole. 56
57 Valikko asteminuuttiasetukset nykyinen arvo Säätöalue: asteminuuttiasetukset4.9.3 käynnistä kompressori Säätöalue: Tehdasasetus: -60 käynnistysero kompressorit Säätöalue: Tehdasasetus: 60 käynnistysero lisälämpö Säätöalue: Tehdasasetus: 400 lisälämm. portaiden ero Säätöalue: Tehdasasetus: 30 nykyinen arvo käynnistä kompressori käynnistysero lisälämpö lisälämm. portaiden ero GM GM GM GM Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori ja lisäys käynnistetään/pysäytetään. MUISTA! Suurempi arvo kohdassa "käynnistä kompressori" aiheuttaa useita kompressorin käynnistyksiä, mikä lisää kompressorin kulumista. Liian pieni arvo voi aiheuttaa epävakaan huonelämpötilan. Valikko tehdasasetukset käyttäjä Tässä voit palauttaa kaikki käyttäjän käytettävissä olevat asetukset (mukaan lukien lisäasetusvalikko) tehdasarvoihin. MUISTA! Tehdasasetusten palautuksen jälkeen omat asetukset, kuten esim. lämpökäyrä jne. pitää asettaa uudelleen. tehdasasetukset käyttäjä Haluatko palauttaa kaikki käyttäjän tekemät asetukset tehdasarvoihin? ei kyllä 57
58 Valikko Eston ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida lisälämmön eston kahdelle eri aikajaksolle. Kun ohjelma on aktiivinen, estosymboli näkyy ohjausmoduulin päävalikossa. Aktivoitu Ohjelma Eston ohjelmointi4.9.5 ohjelma 1 ohjelma 2 aktivoitu kaik ma ti ke to pe la su Ristiriita Päivä Aikajakso Esto Ohjelma: Tässä valitaan muutettava aikajakso. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Esto:Tässä valitaan haluttu esto. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. Ulkoyksikön kompressorin esto. Lisäenergian esto. 58
59 VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. MUISTA! Pitkäaikainen esto voi huonontaa mukavuutta ja käytön taloudellisuutta. Valikko ohjelma hilj. tila Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun hiljaisen toiminnan kahdelle eri ajanjaksolle (edellyttäen, että lämpöpumppu tukee toimintoa). Kun ohjelma on aktiivinen, hiljaisen toiminnan symboli näkyy ohjausmoduulin päävalikossa. Aktivoitu Ohjelma ohjelma hilj. tila4.9.6 ohjelma 1 ohjelma 2 aktivoitu kaik ma ti ke to pe la su Ristiriita Päivä Aikajakso Ohjelma: Tässä valitaan muutettava aikajakso. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. 59
60 Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. MUISTA! Pitkäaikainen hiljainen käynti voi huonontaa mukavuutta ja käytön taloudellisuutta. 60
61 4 Häiriöt Useimmissa tapauksissa ohjausmoduuli havaitsee toimintahäiriön ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä ja toimenpideohjeilla. Kohdassa "Hälytysten käsittely" on lisätietoa hälytysten käsittelystä. Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä tai jos näyttö on pimeänä, seuraa seuraavaa vianetsintäkaaviota. Hälytysten käsittely Hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt jonkinlainen toimintahäiriö. Tämä osoitetaan sillä, että tilamerkkivalo ei enää pala vihreänä vaan punaisena ja näytössä näkyy hälytyskello. Hälytys hälytys info/toimenpide palauta hälytys Matalapainehälytys Punainen hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt toimintahäiriö, jota lämpöpumppu ja/tai ohjausyksikkö ei pysty vikatilakäyttö poistamaan itse. Voit nähdä hälytyksen tyypin ja kuitata hälytyksen kiertämällä valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit myös asettaa laitteiston vikatilakäyttö. info/toimenpide Tässä voit lukea mistä hälytys johtuu ja vinkkejä hälytyssyyn poistamiseksi. palauta hälytys Usein hälytyssyyn poistamiseksi riittää kun valitset palauta hälytys. Jos valo muuttuu vihreäksi kun olet valinnut "palauta hälytys", hälytys on poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena ja hälytysvalikko näkyy näytössä, hälytyssyy on edelleen aktiivinen. Jos hälytys häviää ja ilmenee sitten uudelleen, ota yhteys asentajaan. vikatilakäyttö vikatilakäyttö eräänlaiseen varatilaan. Tämä tarkoittaa, että laitteisto tuottaa lämmitys- ja/tai käyttövettä ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa, että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä. Siinä tapauksessa lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan sähkövastuksella. HUOM! Jotta vikatilakäyttö voidaan valita, jonkun hälytystoimenpiteen täytyy valittu valikossa Luku 4 Häiriöt 61