Source: http://docplayer.fi/19011236-Firevent-palotuotteet-vanhentunut.html
Timestamp: 2019-01-22 05:37:11+00:00
Document Index: 16211911

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

FireVent Palotuotteet VANHENTUNUT - PDF
Download "FireVent Palotuotteet VANHENTUNUT"
1 FireVent Palotuotteet
2 Fläkt Woods FI
3 FireVent Palotuotteet Sisällysluettelo Palopellit EI-luokitus Pyöreä ETPR-EI, ETPR-120-EI... 5 Nelikulmainen ETPS-EI Palopellit E-luokitus Pyöreä FSD Pyöreä ETPR-E Nelikulmainen ETPS-E Savunpoistopellit Pyöreä FED Nelikulmainen ETES Valvontajärjestelmä FCM ja FICO Savunilmaisimet Fläkt Woods FI
4 FireVent Palotuotteet Muistiinpanoja Fläkt Woods FI
5 Palopelti ETPR-EI ja ETPR-120-EI Palopellit ETPR-EI ja ETPR-120-EI ETPR-120-EI ETPR-EI (sulakemalli) EI-luokitellut palopellit ETPR-EI ja ETPR-120-EI ovat pyöreitä palopeltejä, ja saatavilla moottori- ja sulakemalleina. Palopellit on tarkoitettu asennettavaksi seinään tai välipohjaan, sekä liitettäväksi pyöreään kanavaan. Palopeltien vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti paloa eristävästä materiaalista. Erikoistilauksesta palopellit voidaan valmistaa HST materiaalista. Palopelti ETPR-EI on tyyppihyväksytty EN testistandardin mukaan useissa Euroopan maissa ja se täyttää paloluokan EI 60/E 120 vaatimukset. ETPR-120-EI on testattu EN mukaan ja se täyttää paloluokan EI 120 vaatimukset asennettuna EI 120 luokan rakenteeseen. Tuotteet täyttävät EN 1751 luokan C tiiviysvaatimukset ja EN mukaisen savupelleille asetetun tiiviysvaatimuksen S. Kevytrakenteiset ETPR-EI palopellit on kehitetty ja testattu Fläkt Woodsin palolaboratoriossa ja tuoterakenne on patentoitu. Palopellit voidaan asentaa osastoivan rakennusosan pintaan, jolloin palopeltien asennus on nopea ja edullinen. Palopelleissä on Veloduct-liitäntä, joka takaa tiiviin asennuksen kanavaan. Rakenteen ansiosta akseli voidaan asentaa joko vaaka- tai pystysuoraan. ETPR-EI ETPR-120-EI Tuotetiedot Koot Ø mm Tyyppihyväksyntä, ETPR-EI: Dno YM 74/6221/2006, paloluokka EI 60/E 120 Tyyppihyväksyntä, ETPR-120-EI: Dno YM 35/6221/2007, paloluokka EI 120 Testattu SFS-EN mukaan Suljettu palopelti täyttää tiiviysluokan 3 vaatimukset EN 1751 mukaan Palopellin vaippa täyttää tiiviysluokan C vaatimukset EN 1751 mukaan Paine-ero suljetussa pellissä saa olla 2500 Pa, mikä vastaa paineluokkaa B Sulakemallin palopellit varustetaan sulakkeella, jonka laukeamislämpötila on +70 C. Erikseen tilattaessa saatavissa sulakkeet +50 C ja +100 C. Sulakemallin peltiin on saatavilla lisälaitevaihtoehtoina painelaukaisu ja mikrokytkin. Moottorimallisen pellin käyttö mahdollistaa automaattisen toiminnan testauksen (esim. FICO) sekä savunilmaisimeen perustuvan laukaisujärjestelmän. Moottorissa on sisäänrakennetut mikrokytkimet sekä auki- että kiinniasennolle. FICO ohjaus- ja valvontajärjestelmien yhteydessä käytetään aina toimilaitetta 24 V. Palopelti voidaan toimittaa myös varustettuna sähköisellä toimilaitteella 230 V. Katso Fläkt Woods valvontajärjestelmä FICO-128 tai FICO-2. Tuotemerkintäesimerkki Palopelti ETPR-EI Koko (Ø160 mm) Toimilaite (3=24V + lämpöilmaisin) Ks. tuotemerkintä s. 9 Fläkt Woods FI
6 Palopelti ETPR-EI ja ETPR-120-EI Tekniset tiedot - painehäviö, äänitiedot Painehäviö ja äänen painetaso ETPR-EI Koko ETPR-120-EI Koko Äänen tehotason korjaus oktaavikaistoittain OKTAAVIKAISTA (Hz) KORJAUS K okt TOLERANSSI +/ L wokt = L p10a + K okt Käytetyt merkinnät q v ilmavirta l/s L Wokt äänen tehotaso kanavassa kullakin oktaavikaistalla db L p10a äänenpainetaso, 10 m 2 sabhuonevaimennuksella (= 4 db) db(a) K okt korjaus db Dp s painehäviö Pa Fläkt Woods FI
7 Palopelti ETPR-EI ja ETPR-120-EI Mitat ja painot ETPR-EI Moottorimalli Sulakemalli Mitat Painot Koko D1 D2 A B C E F G H L 100 * Koko D1 Moottorimalli kg Sulakemalli kg 100 * 3,5 1, ,2 1, ,6 2, ,5 2, ,6 4, ,6 5, ,5 8, ,0 12, ,0 17,0 * Toimitetaan muuntokappaleilla BDED, jolloin kokopituus on 450 mm. Fläkt Woods FI
8 Palopelti ETPR-EI ja ETPR-120-EI Mitat ja painot ETPR-120-EI Moottorimalli Sulakemalli Mitat Painot Koko D1 D2 A B C E F G H L 100 * * Koko D1 Moottorimalli kg Sulakemalli kg 100 * 5,1 3,5 125 * 5,1 3, ,6 3, ,2 3, ,3 4, ,9 6, ,6 11, ,0 15, ,1 20,1 * Toimitetaan muuntokappaleilla BDED, jolloin kokopituus on 545 mm (Ø100) tai 515 mm (Ø125). Fläkt Woods FI
9 Palopelti ETPR-EI ja ETPR-120-EI Tuotemerkintä ja lisävarusteet Kuvaus ETPR-EI: Fläkt Woods palopelti ETPR-EI, joka on tyyppihyväksytty asennettavaksi EI 60 paloluokiteltuihin kiviaineisiin rakennusosiin ja kipsiseiniin. ETPR-120-EI: Fläkt Woods palopelti ETPR-120-EI, joka on tyyppihyväksytty asennettavaksi EI 120 paloluokiteltuihin kiviaineisiin rakennusosiin ja kipsiseiniin. Pellit asennetaan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Tuotemerkintä Palopelti ETPR-EI-aaa-e ETPR-120-EI-aaa-e Jatko-osa FLD-aaa-1 A Koko Liitäntähalkaisija mm (ks. taulukko kohdassa Mitat ja painot) Toimilaite 1 = sulake +70º C 3 = 24V AC/DC ja lämpöilmaisin 4 = 24V AC/DC 5 = 230V AC/DC ja lämpöilmaisin 6 = 230V AC 8 = lisälaite mikrokytkin auki +70º C 10 = lisälaite mikrokytkin kiinni +70º C 11 = lisälaite painesylinteri, pitkä sulake +50º C 12 = lisälaite painesylinteri, pitkä sulake +70º C Lisävarusteet Jatko-osa Koko (halkaisija mm) 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 Tarkastusosa Koko (halkaisija mm) 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 Suojaverkko Koko (halkaisija mm) 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 Valvontajärjestelmä Katso erillinen esite. FLD-aaa-1 FWD-aaa-1 FND-aaa-1-1 FICO-128 / FICO-2 Ø D B Koostuu BDEM:stä. Jatke 200 mm. Tarkastusosa FWD-aaa-1 C L Koko D A B C FWD:n pituus L (koostuu osista BDEG+BDEM+BDET) L = 200 mm Ø100 - Ø200, 310 mm Ø250 - Ø315 ja 430 mm Ø400 - Ø630. Mikrokytkimen jälkiasennuspaketti Hälytys kytkin auki ETPR Hälytys kytkin kiinni ETPR Suojaverkko FND-aaa-1-1 Fläkt Woods FI
10 Palopelti ETPR-EI ja ETPR-120-EI Lisälaitteet ja peltimoottorin kytkentäkaavio Painelaukaisu Painesylinterillä varustettu palopelti sulkeutuu joko lämpösu lakkeen lauettua tai paineiskun avulla paineen kytkeytyessä. Paine saadaan HALON / CO 2 tai muun automaattisen sam mutus järjestelmän verkostosta. Vaadittava paineimpulssi sylinterille n. 200 kpa. Painesylinterin liitäntä Cu D8 putkella. Kytkimen asento palopelti viritettynä (auki) = nasta sisääntyönnetty Palopelti lauennut= läppä kiinni Palopelti viritetty= läppä auki LIITÄNTÄKAAPELI PvR 2m 4 JOHDINTA 0,75 mm2 BK = musta BK/WH = musta/valk. BN = ruskea BU = sininen Mikrokytkin Mikrokytkin ilmaisee läpän asennon, antaa impulssin läpän sulkeuduttua muille kaukolaukaisulla varustetuille palopel leille, antaa hälytyksen valvontajärjestelmässä tai pysäyttää / käyn nistää puhaltimia riippuen suunnitellusta järjestelmästä. Mikrokytkin ei vaikuta palopellin lämpö sulak keeseen tai laukeamiseen. Mikrokytkin voidaan asentaa myös paine- ja sähkölaukaisun yhteyteen. Tällöin se on tilattava erikseen. Mikrokytkimeen on saatavissa lisävarusteena jälkiasennuspaketti, katso sivu 9. Paketti sisältää tarvittavat osat ja asennusohjeen. Peltimoottorin kytkentäkaavio Virransyöttö ~ T 1 2 M AC 230 V AC 24 V DC 24 V Tilatiedot rajakytkimistä S1 S2 S3 S4 S5 S6 < 5 < 80 M BLF24 BLF230 BF24 BF230 Lämpölaukaisu (T-malli) Kosketintoiminta auki kiinni SÄHKÖISET OMINAISUUDET: KÄYTTÖLÄMPÖTILA C AC-15: B300 (Ue=230VAC, Ie=1,5A) DC-13: R300 (Ue=24VDC, Ie =3A) Peltimoottorin malli koot Belimo BLF koot Belimo BF Palopeltien toimilaitteiden varastointilämpötila ei saa ylittää +50 C. Tf1 Tf2 Tf3 LED BAE72B-S BLF24-T BLF230-T BF24-T BF230-T Fläkt Woods FI
11 Palopelti ETPR-EI ja ETPR-120-EI Asennus kiviaineisiin rakennusosiin Täydellinen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on saatavana Fläkt Woodsin internetsivuilla Asennusohje ja asennustodistus toimitetaan myös jokaisen palopellin mukana. Lisätietoja varten ota yhteyttä lähimpään Fläkt Woods toimipisteeseen. Palopellin ETPR-EI paloluokka on EI 60/E 120. Jos lävistetyn seinän paloluokka on EI 120, kanaviin täytyy tehdä tunnin lisäeristys. Palopellin ETPR-120-EI paloluokka on EI 120 ja se voidaan asentaa EI 120 rakenteisiin ilman lisäeristystä. Asennus kiviaineisiin rakennusosiin (seinät tai välipohjat), joiden materiaalina on betoni, kevytbetoni tai tiili ja joiden paloluokka on EI 60/EI 120. Kiviaineinen rakennusosa. Asennusaukko oikealla olevan taulukon mukaan. EI 120 rakenteessa s = 35 mm. ETPR-EI Koko D1 (mm) Vaippa D2 (mm) Läpivienti D3 (mm) ETPR-120-EI Koko D1 (mm) Vaippa D2 (mm) Läpivienti D3 (mm) Asennus jälkivalulaatan kanssa, jolloin kaksi peltiä asennetaan kiinni toisiinsa. Fläkt Woods FI
12 Palopelti ETPR-EI ja ETPR-120-EI Asennus levyrakenteisiin rakennusosiin, joiden materiaalina on kipsi tai vastaava Täydellinen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on saatavana Fläkt Woodsin internetsivuilla Asennusohje ja asennustodistus toimitetaan myös jokaisen palopellin mukana. Lisätietoja varten ota yhteyttä lähimpään Fläkt Woods toimipisteeseen. Palopellin ETPR-EI paloluokka on EI 60/E 120. Jos lävistetyn seinän paloluokka on EI 120, kanaviin täytyy tehdä tunnin lisäeristys. Palopellin ETPR-120-EI paloluokka on EI 120 ja se voidaan asentaa EI 120 rakenteisiin ilman lisäeristystä. Asennus rakennusosiin, joiden materiaalina on kipsi tai vastaava ja joiden paloluokka on EI 60/EI 120. ETPR-EI Rakennusosan asennusaukko mitoitetaan alla olevien taulukoiden mukaan. Koko D1 (mm) Vaippa D2 (mm) Mitta A (mm) Koko D1 (mm) Vaippa D2 (mm) Mitta A (mm) Kipsilaatan mitat BxB min. paksuus 12,5 mm 100 (125) * (160) * x ETPR-120-EI 125 (160) * x x x x x x x x 920 * D3 = = 135 mm * D3 = = 170 mm Huom! Mitta L = A normaali asennustapauksessa. Fläkt Woods FI
13 Palopelti ETPR-EI ja ETPR-120-EI Asennus rakennusosan ulkopuolelle Täydellinen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on saatavana Fläkt Woodsin internetsivuilla Asennusohje ja asennustodistus toimitetaan myös jokaisen palopellin mukana. Lisätietoja varten ota yhteyttä lähimpään Fläkt Woods toimipisteeseen. Palopellin ETPR-EI paloluokka on EI 60/E 120. Jos lävistetyn seinän paloluokka on EI 120, kanaviin täytyy tehdä tunnin lisäeristys. Palopellin ETPR-120-EI paloluokka on EI 120 ja se voidaan asentaa EI 120 rakenteisiin ilman lisäeristystä. Asennus rakennusosan ulkopuolelle. Rakennusosan paloluokka EI 60/EI 120. Asennus rakennusosan ulkopuolelle. Fläkt Woods FI
14 Palopelti ETPR-EI ja ETPR-120-EI Muistiinpanoja Fläkt Woods FI
15 Palopelti ETPS-EI Palopelti ETPS-EI Kuva 1 ER1 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti lämpöä eristävästä materiaalista. Palopelti toimitetaan aina laippaliitoksella. Pellin tyyppihyväksynnän perusteena on EN mukaisesti tehty polttokoe. Pelti on tyyppihyväksytty useissa Euroopan maissa (esim. DE, CH, NL, FI, SE) ja täyttää paloluokan EI 60. ETPS-EI palopeltiä on saatavilla kolmea eri rakennepituutta, 500 mm on vakiopituus, lisäksi saatavilla myös 400 mm ja 355 mm pitkät mallit. Kipsiseinäasennuksiin on saatavilla tehdasvalmisteinen asennuskehys ER1 joka on valmistettu kalsiumsilikaatista ja varustettu paisuvalla palotiivisteellä (kuva 1). ER1:n käyttö varmistaa nopean ja laadukkaan asennuksen tyyppihyväksynnän mukaisesti ilman jälkitiivistystä. ER 1:stä voidaan käyttää myös nopeuttamaan palopellin asennusta kiviaineisiin rakennusosiin. Suunniteltaessa palopeltiä osastoivaan roiloon tai muuhun paikkaan jossa palopelliltä edellytetään mahdollisimman lyhyttä rakennepituutta, kannattaa asennukseen käyttää lyhintä mallia, 355 mm. Tämä lyhyt malli asennetaan aina asennuskehykseen ER2 tai ER3 (kuva 2). Asennuskehys ER2 tai ER3 voidaan asentaa jo seinän rakennusvaiheessa ja palopelti voidaan tällöin liittää vasta ilmanvaihtokanavien asennusvaiheessa. Palopellin käyttöakseli voidaan asentaan joko vaaka- tai pystysuoraan. Kuva 2 Tuotetiedot ETPS-EI:ssä on täysin koteloitu vivusto, joka ilmavirralta suojattuna takaa palopellin huoltovapaan käytön. Palopellissä on lisäksi kaksi tarkastusluukkua vakiona. Erikoistilauksesta sulakemallin pelti voidaan vaihtaa jälkikäteen moottorimalliseksi, vaihtamalla koko toimilaitepaneeli. ETPS-EI:tä voidaan toimittaa myös epoksihartsilla maalattuna versiona puhdastiloihin tai vastaaviin, joissa vaaditaan hyvää korroosiokestävyyttä. Tällöin sulkuläppä on suojattu haponkestävällä teräs-levyllä. Räjähdysherkkiin tiloihin on saatavissa ATEX-suojattu ETPS-EI palopelti. Koot B x H 200 x x 800 mm Tyyppihyväksytty, Dno YM 294/6221/2006 Paloluokka EI 60 Testattu EN mukaan. Suljettu palopelti täyttää tiiveysluokan 2 vaatimukset EN 1751 mukaan. Pellin vaippa täyttää tiiveysluokan B vaatimukset EN 1751 mukaan. Paine-ero suljetussa pellissä saa olla 2500 Pa, mika vastaa paineluokkaa B. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-EI Leveys (400=400mm) Korkeus (300=300mm) Rakennepituus (5=500mm) Toimilaite (3=24V AC/DC ja lämpölaukaisin). Lisävarusteet: Asennuskehys ER Leveys (400=400mm) Korkeus (300=300mm) Katso tuotemerkintä s. 20 ER3 Fläkt Woods FI
16 Palopelti ETPS-EI Tekniset tiedot -painehäviö, äänitiedot Painehäviö ja äänen tehotaso Korkeus (mm) DP s (Pa) Äänen tehotason korjaus oktaavikaistoittain OKTAAVIKAISTA (Hz) KORJAUS K okt TOLERANSSI +/ L wokt = L WA + K okt AC 230 V AC 24 V DC 24 V v (m/s) Peltimoottorin kytkentäkaavio Virransyöttö ~ T Tilatiedot rajakytkimistä Käytetyt merkinnät v virtausnopeus (m/s) L Wokt äänen tehotaso kanavassa (db) L WA äänen tehotaso (db) K okt korjaus (db) Δp s staattinen painehäviö (Pa) 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 M < 5 < 80 M BF24 BF230 Tf1 Tf2 Tf3 LED BAE72B-S Lämpölaukaisu (T-malli) BLF24-T-ST BLF230-T Fläkt Woods FI
17 Palopelti ETPS-EI Mitat ETPS-EI Rakennepituus 500 ja 400mm Alimmaisessa kuvassa on esitetty lisävarusteena saatava asennuskehys ER1. Mitat ETPS-EI Rakennepituus 355mm Pelti asennetaan aina asennuskehykseen ER2 tai ER3. Huulitiiviste Lämpöilmaisin kun Sulkupelti Vaippa Toimilaite Koteloitu vivusto Asennuskehys ER 2 teräslevystä Asennuskehys ER 1 kalsiumsilikaatista Asennuskehys ER 3 kalsiumsilikaatista Fläkt Woods FI
18 Palopelti ETPS-EI Mitat ja painot Mitat Painot (Rakennepituus 500 mm, sulakemalli. Moottorimalli +3kg) B H * Huom! Erikoismittoja saatavissa 10 mm välein (BxH). H K K 355 K 400 K Fläkt Woods FI
19 Palopelti ETPS-EI Lisävarusteet Jatko-osa FLRW-aaaa-bbb Muuntokappale laippa / lista FORW-aaaa-bbb 180 mm Suojaverkko (B x H) FNRW-aaaa-bbb Kiinnityskehys FBRW-aaaa-bbb Katso s. 23 Tukiprofiili FURW-aaaa Katso s. 23 Asennuskehys, kipsiseinään ER1-aaaa-bbb Asennuskehys massiiviseinään ER2-aaaa-bbb 120 B+78xH+78 7 B+65xH Muuntokappale FDRW-800 Asennuskehys, kipsiseinään ER3-aaaa-bbb B+78xH Ø Fläkt Woods FI
20 Palopelti ETPS-EI Tuotemerkintä Kuvaus Fläkt Woods palopelti ETPS-EI, joka on tyyppihyväksytty asennettavaksi EI 60 paloluokiteltuihin kiviaineisiin rakennusosiin ja kipsiseiniin. Pelti asennetaan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Tuotemerkintä Palopelti ETPS-EI-aaaa-bbb-c-d Koko leveys (mm) korkeus (mm) Rakennepituus 5 = 500 (mm) standardi 4 = 400 (mm) 3 = 355 (mm) asennus vaatii aina asennuskehyksen ER2 tai ER3 Toimilaite 1 = sulake + 70 C mikrokytkimellä (kiinni as.) 2 = sulake + 90 C mikrokytkimellä (kiinni as.) 3 = 24 V AC/DC moottori ja lämpöilmaisin 4 = 24V AC/DC moottori 5 = 230V AC moottori ja lämpöilmaisin 6 = 230 V AC moottori Lisälaitteet sulakemallin peltiin Mikrokytkin Mikrokytkin yhdellä sulkeutuvalla ja avautuvalla kytkinparilla (standardi) E-a. a = kytkimen asennuspaikka 1 = kiinni (toimitetaan aina sulakkeellisen pellin mukana) 2 = auki 3 = auki sekä kiinni molemmat Varaosat Sulake 70 C (varaosa) ETPS Sulake 90 C (varaosa) ETPS Lisävarusteet Asennuskehys, kipsiseinään ER1-aaaa-bbb Kalsiumsilikaattikehys, jossa lämpötilasta paisuvat tiivistenauhat ulkokehällä. Voidaan käyttää palopelleissä joiden rakennepituus on 400 tai 500 mm. Kehys toimitetaan osissa. Kehys soveltuu myös massiiviseinä asennuksiin. Koko leveys (mm) korkeus (mm) Asennuskehys massiiviseinään tai välipohjaan ER2-aaaa-bbb Sinkitystä teräksestä valmistettu kehys jonka avulla voidaan asentaa 355 mm pitkä palopelti. Kehys toimitettaessa peltiin asennettu. Koko leveys (mm) korkeus (mm) Asennuskehys, kipsiseinään ER3 aaaa-bbb Kalsiumsilikaattikehys, jossa lämpötilasta paisuvat tiivistenauhat ulkokehällä. Kehyksellä voidaan asentaa 355 pitkä palopelti. Kehys toimitettaessa peltiin asennettu. Koko leveys (mm) korkeus (mm) Muuntokappale laippa / lista Koko leveys (mm) korkeus (mm) Suojaverkko Koko leveys (mm) korkeus (mm) FORW-aaaa-bbb FNRW-aaaa-bbb Jatko-osa FLRW-aaaa-bbb Jatko-osan rakennepituus on aina 180 mm Koko leveys (mm) korkeus (mm) Kiinnityskehys Koko leveys (mm) korkeus (mm) Tukiprofiili Koko leveys (mm) korkeus (mm) Muuntokappale kantikas/pyöreä Pyöreä liitäntä Ø800 (mm) saatavilla kokoon Ohjausjärjestelmä Katso erillinen tuote-esite FBRW-aaaa-bbb FURW-aaaa FDRW-800 FICO-128 / FICO-2 Fläkt Woods FI
21 Palopelti ETPS-EI Asennus kiviaineisiin rakennusosiin Täydellinen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on saatavana Fläkt Woodsin internetsivuilla Asennusohje ja asennustodistus toimitetaan myös jokaisen palopellin mukana. Lisätietoja varten ota yhteyttä lähimpään Fläkt Woods toimipisteeseen. Palopellin asennus kiviaineisiin rakennusosiin (seinät tai välipohjat), joiden materiaalina on betoni, kevytbetoni tai tiili ja joiden paloluokka on EI 60. Pellin pituus 355 mm, asennuskehys ER2. N H EN TU N U T Palopellin asennus kiviaineisiin rakennusosiin (seinät tai välipohjat), joiden materiaalina on betoni, kevytbetoni tai tiili ja joiden paloluokka on EI 60. Pellin pituus 400 mm tai 500 mm Kiviaineinen rakennusosa. Asennusaukko vähintään (B+80mm) x (H+80mm). ER2 VA Asennusaukko vähintään (B+80mm) x (Hx80mm). Kaksi peltiä kiinni toisissaan. Fläkt Woods FI
22 Palopelti ETPS-EI Asennus levyrakenteisiin rakennusosiin, joiden materiaalina on kipsi tai vastaava Täydellinen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on saatavana Fläkt Woodsin internetsivuilla Asennusohje ja asennustodistus toimitetaan myös jokaisen palopellin mukana. Lisätietoja varten ota yhteyttä lähimpään Fläkt Woods toimipisteeseen. Palopellin asennus ilman kehystä rakennusosiin, joiden materiaalina on kipsi tai vastaava. Rakennusosan paloluokka EI 60, pellin pituus 400 mm tai 500 mm. TU N U T Asennuskehys ER1:llä varustetun palopellin asennus rakennusosiin, joiden materiaalina on kipsi tai vastaava. Rakennusosan paloluokka EI 60, pellin pituus 400 mm tai 500 mm. EN ER 1 Rakennusosan asennusaukon koko tulee mitoittaa ER1 ulkomittojen mukaan, jotka ovat: (B + 78 mm) x (H + 78 mm). N H Asennusperiaate ilman asennuskehystä ER1. VA Asennuskehys ER3:lla varustetun lyhyen palopellin (355 mm) asennus rakennusosiin, joiden materiaalina on kipsi tai vastaava. Rakennusosan paloluokka EI 60. ER3 Rakennusosan asennusaukon koko tulee mitoittaa ER3 ulkomittojen mukaan, jotka ovat: (B + 78 mm) x (H + 78 mm). Fläkt Woods FI
23 Palopelti ETPS-EI Asennus rakennusosan ulkopuolelle Täydellinen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on saatavana Fläkt Woodsin internetsivuilla Asennusohje ja asennustodistus toimitetaan myös jokaisen palopellin mukana. Lisätietoja varten ota yhteyttä lähimpään Fläkt Woods toimipisteeseen. Palopellin asennus rakennusosan ulkopuolelle. Rakennusosan paloluokka EI 60, pellin pituus 500 mm tai 400 mm Asennus rakennusosan ulkopuolelle. Tukiprofiili FURW Asennus rakennusosan ulkopintaan kiinnityskehyksellä FBRW. Kiinnityskehys FBRW Tukiprofiili FURW Fläkt Woods FI
24 Palopelti ETPS-EI Mikrokytkin - kytkentäkaavio Sulkupellin kiinniasennon mikrokytkin (vakiotoimitus). Vaihtoehtoinen mikrokytkimen paikka sulkupellin aukiasento. Vihreä Ruskea Valkoinen Mikrokytkin sulkupellin kiinniasennossa (E-closed vakiotoimitus) Sulkupelti kiinni - Closed Sulkupelti auki - Open Ruskea Valkoinen Vihreä Ruskea Valkoinen Vihreä Mikrokytkin sulkupellin aukiasennossa (E-open) Sulkupelti kiinni - Closed Sulkupelti auki - Open Ruskea Valkoinen Vihreä Ruskea Valkoinen Vihreä Fläkt Woods FI
25 Palopelti ETPS-EI ETPS-EI palopellin sulakkeen vaihto-ohjeet Huomioitavaa! Sulakkeen vaihdon yhteydessä tulee noudattaa varovaisuutta erityisesti jousikuormitteisen sulkuläpän osalta. D. B. E. C. 1. Irrota toimilaite (4 kpl M8 ruuveja) ja vedä toimilaite pois palopellistä. A. Kiinnitysruuvi B. Lukitusruuvi C. Sulakkeen asetin D. Uusi sulake E. Palaneen sulakkeen hylsy 2. Löysää sulakemekanismin lukitusruuvia auki suuntaan. A. 3. Kierrä sulakemekanismia isosta hahlosta myötäpäivää seuraavan kolon kohdalle siten, että sulake vapautuu jousen voimalla. Fläkt Woods FI
26 Palopelti ETPS-EI ETPS-EI palopellin sulakkeen vaihto-ohjeet 4. Vedä sulakemekanismi ulos ja työnnä vanhan sulakkeen hylsy pois mekanismin takaa. 6. Aseta sulakemekanismi paikoilleen ja lukitse se paikoilleen kiertämällä lukitusruuvia kiinni suuntaan. 5. Asenna uusi sulake vanhan tilalle asettamalla se jousimekanismin päälle. 7. Ennen kuin kiinnität toimilaitteen paikoilleen avaa palopellin sulkulevy (akselin hahlo näyttää sulkulevyn asennon) 8. Viritä toimilaite auki asentoon ja ruuvaa se kiinni palopeltiin 9. Toiminnan varmistamiseksi laukaise laite punaisesta testipainikkeesta (jolloin pellin pitäisi sulkeutua) ja viritä palopelti uudelleen. Fläkt Woods FI
27 Savukaasupelti FSD FSD Savukaasupelti FSD on tyyppihyväksytty (SITAC) savukaasupelti. Pelti asennetaan ilmastointikanavaan palo-osastojen väliin estämään savukaasujen leviäminen (katso RakMK). Asennettaessa savukaasupelti rakennusosaan, jonka paloluokka on EI, kanavistoon on lisättävä paloeristys ja samalla on huo mioitava suojaetäisyys. Tällä tavalla estetään myös palon leviäminen. Asennettaessa savukaasupelti rakennus osaan, jonka paloluokka on E, kanavistoon ei tarvitse lisätä paloeristystä eikä suojaetäisyyttä tarvitse ottaa huomioon. Käytettäessä savukaasupeltiä estämään savukaasujen leviäminen sen on sulkeuduttava saatuaan signaalin savuilmaisi melta, joka on sijoitettu kanavistoon tai muuhun sopivaan paikkaan. Normaalikäytössä savukaasupelti on auki. Savuilmaisimen havaitessa savua toimilaitteen jännitteensyöttö katkeaa ja pelti sulkeutuu automaattisesti. Savukaasupellissä on sähköiset kytkimet pellin ääriasentojen osoittamiseksi (auki/kiinni). Virtaussuunta ei vaikuta savukaasupellin toimintaan. Savukaasupellin vakiotoimitukseen kuuluvat tehtaalla asennettu sähköinen toimilaite 24 V tai 230 V sekä jousipalautus ja kytkimet pellin ääriasentojen osoittamiseksi. Pellin jousi on normaalikäytössä viritettynä, mutta jännitteen katketessa pelti sulkeutuu automaattisesti. Tuotetiedot Koot Ø100 - Ø630 mm (Ø800 ja Ø1000 mm käytetään ETPS-E peltiä ja liitäntäosaa FDR). SITAC tyyppihyväksyntä numero 0281/02, paloluokka E 90/E 120. Savukaasupelti täyttää tiiviysluokan 3 vaatimukset EN 1751:n mukaan Vaippa täyttää tiiviysluokan C vaatimukset EN 1751:n mukaan. Paine-ero suljetussa savukaasupellissä tai vaipan yli saa olla 2500 Pa. Tuotemerkintäesimerkki: Savukaasupelti FSD Fläkt Woods FI
28 Savukaasupelti FSD Tekniset tiedot -painehäviö, äänitiedot Valintakäyrästöt Äänitaso kanavassa Lwt (db) Painehäviö Painehäviö, kun pelti on täysin auki DP s (Pa) v (m/s) Pellin koko v (m/s) Äänen tehotason korjaus oktaavikaistoittain = K okt Taajuuskaista Korjaus K okt L wokt = L wt + K okt Käytetyt merkinnät v virtausnopeus (m/s) L wokt äänen tehotaso kanavassa (db) L wt äänen tehotaso (db) K okt korjaus (db) Dp s staattinen painehäviö (Pa) Fläkt Woods FI
29 Savukaasupelti FSD Mitat ja painot Mitat Veloduct- liitäntä Toimilaitteen vaihtoehtoi nen paikka Toimilaitteen vaihtoehtoi nen paikka Jäykiste* Laippaliitäntä Jäykiste* C L *) Vain pelleissä 315 Maks. 200 Li Maks. 200 A ø Pyöritettävä laippa A Maks. 160 Koko ø L Li C A Koko ø L C A C L ø Maks. 160 *) Vain pelleissä315 Paino (kg) Mitat Paino 2,3 2,4 2,7 3,0 3,4 5,5 9, Painoihin sisältyy toimilaitteen paino. Fläkt Woods FI
30 Savukaasupelti FSD Tuotemerkintä Tuotekuvaus Fläkt Woods savukaasupelti FSD, joka on tyyppihyväksytty paloluokituksella E 90/E 120. Tuotemerkintä Savukaasupelti Koko (halkaisija mm) Liitäntähalkaisija mm (Katso taulukko kohdassa Mitat ja painot) FSD - aaa - b - c - d Lisävarusteet Jatko-osa Koko (halkaisija mm) 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 Suojaverkko Koko (halkaisija mm) 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 FLD-aaa-1 FND-aaa-1-1 Liitäntä 1 = Veloduct 2 = Laippa Materiaali 1 = Kuumasinkitty teräs Toimilaite 3 = 24 V AC/DC moottori ja lämpöilmaisin 4 = 24V AC/DC moottori 5 = 230V AC moottori ja lämpöilmaisin 6 = 230 V AC moottori Vastalaippa Koko (halkaisija mm) FOD-aaa-1 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 mm Tarkastusosa FWD-aaa-1 Koko (halkaisija mm) 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 Valvontajärjestelmä FICO-128/ FICO-2 Katso erillinen osio valvontajärjestelmä. Fläkt Woods FI
31 Savukaasupelti FSD Lisävarusteet Jatko-osa FLD-aaa-1 A B C ø D Suojaverkko FND-aaa-1-1 D A B C Vastalaippa FOD-aaa-1 ø C ø A ø B Koko ø A B C Fläkt Woods FI
32 Savukaasupelti FSD Lisävarusteet Tarkastusosa FWD-aaa-1 L FWD:n pituus L (koostuu osista BDEG+BDEM+BDET) Halkaisija mm L = 200 mm Halkaisija mm L = 310 mm Halkaisija mm L =430 mm Fläkt Woods FI
33 Savukaasupelti FSD Asennus Savukaasupelti asennetaan ilmastointikanavaan estämään savukaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen (katso RakMK). Savukaasupellin saa asentaa vaakasuoraan kanavaan sellaisen rakennusosan läpivientiin, jonka paloluokka on korkeintaan EI 120 tai E 120. Pellin saa asentaa pystysuoraan kanavaan sellaisen rakennusosan läpivientiin, jonka paloluokka on korkeintaan EI 90/ E 90. Asennettaessa savukaasupelti rakennusosaan, jonka paloluokka on EI, kanavistoon on lisättävä paloeristys ja samalla on huomioitava suojaetäisyys. Tällä tavalla estetään myös palon leviäminen. Asennettaessa savukaasupelti rakennusosaan, jonka paloluokka on E, kanavistoon ei tarvitse lisätä paloeristystä eikä suojaetäisyyttä tarvitse ottaa huomioon. Savukaasupellin kiinnityksen kantavuuden on vastattava vähintään lävistetyn rakennusosan paloluokkaa (esim. R 60 lävistetyn rakennusosan paloluokan ollessa EI 60). Lävistetyn rakennusosan ja savukaasupellin välisessä kanavassa sekä eristetyssä kanavassa ei saa olla reikiä tai päätelaitteita. Savukaasupellin akseli on aina asennettava vaakasuoraan. Fläkt Woods FI
34 Savukaasupelti FSD Muistiinpanoja Fläkt Woods FI
35 Palopelti ETPR-E ETPR-E Palopelti Palopeltiä ETPR-E käytetään sulkeutuvana palonrajoittimena ilmastointikanavissa. Palopelti täyttää Suomen Rak Mk osien E1, E7 ja D2 vaatimustason palonkestävyyden, tiiviyden, lujuuden, materiaalin ja seinämäpaksuuden osalta. Palopelti täyttää E90 luokan palonkestoaikavaatimuksen (testimenetelmä SFS - EN ) ja sitä saadaan käyttää palonrajoittimena enintään EI 90-luokan paloeristetyissä ilmakanavissa. Palopelti täyttää standardin EN mukaisen savupellille asetetun tiiviysvaatimuksen S. Tuote täyttää tiiviysluokan C vaatimukset. Palopelti on varustettu Veloduct tiivisteellä ja halkaisijamitat noudattavat kanavastandardia EN 1506 (SFS 3282, SIS ). Palopellit varustetaan sulakkeella, jonka laukeamislämpötila on +50 C tai +70 C. Erikseen tilattaessa saatavissa sulake 100 C. ETPR-E on pyöreä läppäpalopelti, jonka suurin koko on 500 mm. Palopellin vaippa on varustettu kiinnityslaipalla, jolla pal opelti voidaan kiinnittää osastoivaan rak enteeseen. Palopellin sulake voidaan virittää, laukaista tai vaihtaa hel posti pellin ulkopuolelta. Läpän akselin käännetty pää toimii virityskahvana ja läpän asennon osoittajana. Palopellit on pääosiltaan valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, standardin SFS-EN mukaan. Pintakäsittely luokka on C2, SFS-EN ISO Erikoistilauksesta palopellit void aan varustaa kaukolaukaisuun tai valvontaan liittyvin lisälaittein. Tuotetiedot Koot Ø100 - Ø500 Tyyppihyväksytty, Dno YM204/6221/2004 paloluokka E 90 Palopelti täyttää savupellille asetetun tiiviysvaatimuksen S EN mukaan Pellin vaippa täyttää tiiviysluokan C vaatimukset EN 1751 mukaan Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPR-E Fläkt Woods FI
36 Palopelti ETPR-E Mitat, painot ja painehäviö Mitat ja painot B±5 E Li Li C 10 F Kuva 1. Mitat Koko D B C E F Li Paino (kg) , , , , , , , ,60 Painehäviö ØD p t, Pa q v, l/s Fläkt Woods FI
37 Palopelti ETPR-E Tuotemerkintä Tuotekuvaus ETPR-E: Palopelti, jousikuormitettu läppäpelti, ulkopuolelta viritettävä, uusittavalla putkisulakkeella varustettu, osoitin kahva, VELODUCT-liitäntä, asennusohje, asennustodistus. Tuotemerkintä Palopelti (pyöreä) ETPR-E - D 1 - E Koko (halkaisija cm) 010, 012, 016, 020, 025, 031, 040, 050 Sulake, laukeamislämpötila 0 = sulake +50 C 1 = sulake +70 C Vaihtosulake ETPR c 3 = sulake 50 C 4 = sulake 70 C 5 = pitkä sulake 50 C *) 6 = pitkä sulake 70 C *) 7 = sulake 100 C *) sähkö- ja kaasulaukaisuun Palopelti lisälaitteilla Koko (halkaisija cm) 010, 012, 016, 020, 025, 031, 040, 050 Lisälaite ja sen sulake Mikrokytkin Sähkölaukaisin 24VDC Halonsylinteri Sähkölaukaisin 230VAC ETPR-E - D 1 - L Fläkt Woods FI
38 Palopelti ETPR-E Lisälaitteet VAC z Painelaukaisu Painesylinterillä varustettu palopelti sulkeutuu joko lämpösu lakkeen lauettua tai paineiskun avulla paineen kytkeytyessä.paine saadaan HALON / CO 2 tai muun automaattisen sammutus järjestelmän verkostosta. Vaadittava paineimpulssi sylinterille n. 200 kpa. Painesylinterin liitäntä Cu D8 putkella. Sähkölaukaisu 24 VDC / 230 VAC Liikemagneetilla varustettu palopelti sulkeutuu joko lämpösu lakkeen lauettua tai sähköimpulssin avulla virtapiirin kytkey tyessä. Sähköimpulssi saadaan keskitetyn valvontajärjestelmän kautta savu- tai lämpöilmaisimilta, valvontapisteestä painonapin ohjaamana tai muiden peltien mikrokytkimiltä, riippuen suunnitellusta järjestelmästä. HUOM! Magneetti sisältää tasasuuntaajan KYTKENTÄ 230 VAC KYTKENTÄ 24 VDC Tasavirtamagneetti 230V, 14W, 100%ED, IP40 Tasavirtamagneetti 24V, 14W, 100%ED, IP VAC 50 Hz 24 VDC Mikrokytkin Mikrokytkin ilmaisee läpän asennon, antaa impulssin läpän sulkeuduttua muille kaukolaukaisulla varustetuille palopel leille, antaa hälytyksen valvontajärjestelmässä tai pysäyttää / käyn nistää puhaltimia riippuen suunnitellusta järjestelmästä. Mikrokytkin ei vaikuta palopellin lämpö sulak keeseen tai laukeamiseen. Mikrokytkin voidaan asentaa myös paine- ja sähkölaukaisun yhteyteen. Tällöin se on tilattava erikseen. Kytkimen asento palopelti viritettynä (auki) = nasta sisääntyönnetty Palopelti lauennut= Palopelti viritetty= läppä kiinni läppä auki KYTKENTÄ 24 VDC LIITÄNTÄKAAPELI PvR 2m 4 JOHDINTA 0,75 mm2 BK = musta BK/WH = musta/valk. BN = ruskea BU = sininen 24 VDC Tasavirtamagneetti 24V, 14W, 100%ED, IP40 Kosketintoiminta auki kiinni SÄHKÖISET OMINAISUUDET: KÄYTTÖLÄMPÖTILA C AC-15: B300 (Ue=230VAC, Ie=1,5A) DC-13: R300 (Ue=24VDC, Ie =3A) Fläkt Woods FI
39 Palopelti ETPR-E Asennus Asennus Palopelti asennetaan suoraan osastoivaan rakentee seen. Asennusohjeet, joita asennustöissä on noudatettava, toimitetaan palopeltien mukana. Asennuksen yhteydessä täytetään valmistajan toimittama asennustodistus. Lisäksi on huomioitava Suomen raken tamis määräyskokoelman osan E7 antamat ohjeet toimi vuu desta, kiinnityksestä, sijoittamisesta, merkitsemisestä ja tarkastuksesta. Kiinnitettäessä palopeltejä rakenteisiin on varottava muodon muutoksia. Palopellin toimivuus on tarkastettava aina ennen ja jälkeen asennustyön. Palopellin sijoittamisessa kanavistoon on huomioitava, että kanavien nuohous on mahdollista vauri oittamatta palopeltiä. Kuva 2 Asennus suoraan tiili- tai betonirakenteeseen. Myös pystyasennus on sallittu. 1. Palopelti 2. Puhdistusluukku 1) (vastaava paloluokka kuin kanavalla) 3. Varoituskilpi 4. Kiila-ankkuri M6 + mutteri + aluslevy (4 kpl) 5. Paloeriste E7:n mukaan 6. Jälkivalu 1) Eristämätön kanava: BDKL-1-bbb Eristetty kanava (max EI60): T-kappale + BDEG-2-bbb Palopellin virittäminen ETPR-E viritetään ulkopuolelta viritysvivusta kääntämällä läppä aukiasentoon ja sen jälkeen kierretään sulake käsin kiinni. Työkalun käyttö on kielletty. Fläkt Woods FI
40 Palopelti ETPR-EI ja ETPR-120-EI Kanavan paloeristäminen Kanavan paloeristäminen Kanavan paloeristäminen, kun rakenteella on eristävyysvaatimus (vrt. Suomen Rak.Mk osa E7) Esim. osastointivaatimus EI (X min.) EI (X/2) paloeriste EI (X/2) paloeriste EI (X) EI (X) Palopelti E (X) Palopelti E (X) EI (X/2) paloeriste EI (X/2) paloeriste tai vaihtoehtoisesti L L EI (X) paloeriste EI (X) paloeriste Rakennusosan palonkestoaikavaatimus (min) L L EI (X) EI (X) L L Palopelti E (X) Palopelti E (X) Eristyspaksuus (mm) paloeristykseen tyyppihyväksytyillä vuorivillatuotteilla: Nimellishalk. Ød Eristetyn kanavaosan pituus L (m) Kanavan nim.koko 300 > 300 EI 30 0,5 1,0 EI 60 1,0 2,0 EI 90 2,0 4,0 EI 30 EI 60 EI 90 Eristyskourun sisähalkaisija Fläkt Woods FI
41 Palopelti ETPS-E ETPS-E Palopelti ETPS-E on EN mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 120. Pelti asennetaan ilmastointikanavaan palo-osastojen väliin estämään savukaasujen leviäminen (katso RakMK). Asennettaessa palopelti rakennusosaan, jonka paloluokka on EI, kanavistoon on lisättävä paloeristys ja samalla on huomioitava suojaetäisyys. Tällä tavalla estetään myös palon leviäminen. Asennettaessa palopelti rakennus osaan, jonka paloluokka on E, kanavistoon ei tarvitse lisätä paloeristystä eikä suojaetäisyyttä tarvitse ottaa huomioon. Käytettäessä palopeltiä estämään savukaasujen leviäminen sen on sulkeuduttava saatuaan signaalin savuilmaisimelta, joka on sijoitettu kanavistoon tai muuhun sopivaan paikkaan. Normaalikäytössä palopelti on auki. Savuilmaisimen havaitessa savua toimilaitteen jännitteen syöttö katkeaa ja pelti sulkeutuu automaattisesti. Palopellissä on sähköiset kytkimet pellin ääriasentojen osoittamiseksi (auki/kiinni). Virtaussuunta ei vaikuta palopellin toimintaan Palopellin vakiotoimitukseen kuuluvat tehtaalla asennettu sähköinen toimilaite 24 V tai 230 V sekä jousipalautus ja kytkimet pellin ääriasentojen osoittamiseksi. Pellin jousi on normaalikäytössä viritettynä, mutta jännitteen katketessa pelti sulkeutuu automaattisesti. Tuotetiedot Koot 200 x x 1200 mm Palopelti täyttää tiiviysluokan 3 vaatimukset EN 1751:n mukaan Vaippa täyttää tiiviysluokan C vaatimukset EN 1751:n mukaan Paine-ero suljetussa palopellissä tai vaipan yli saa olla 2500 Pa Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E Fläkt Woods FI
42 Palopelti ETPS-E Tekniset tiedot -painehäviö, äänitiedot Valintakäyrästöt Äänitaso kanavassa Pellin korkeus , , 700, 900, , Lwt (db) Painehäviö DP s (Pa) v (m/s) Pellin korkeus , , v (m/s) Äänen tehotason korjaus oktaavikaistoittain = K okt Taajuuskaista Korjaus K okt L wokt = L wt + K okt Käytetyt merkinnät v virtausnopeus (m/s) L wokt äänen tehotaso kanavassa (db) L wt äänen tehotaso (db) K okt korjaus (db) Dp s staattinen painehäviö (Pa) Fläkt Woods FI
43 Palopelti ETPS-E Mitat ja painot Mitat Listaliitäntä Laippaliitäntä L Max L 35 ø Paino (kg) K K x n x 200 x L K x n (jako) K L n x 200 x x Painoihin sisältyy toimilaitteen paino. Fläkt Woods FI
44 Palopelti ETPS-E Tuotemerkintä Tuotekuvaus Palopelti ETPS-E on testattu EN mukaisesti paloluokituksella E 120. Lisävarusteet Liitäntäosa FDR - aaaa - bbbb - cccc - d - e Tuotemerkintä Palopelti Koko Leveys Korkeus (L K), mm ETPS-E - aaaa - bbbb - c - d - e Koko (LxK, mm) Leveys 0200, 0250, 0350, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200 Korkeus 0200, 0250, 0350, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200 Liitäntä 1 = Lista 2 = Laippa Materiaali 1 = Kuumasinkitty teräs Toimilaite 3 = 24 V AC/DC moottori ja lämpöilmaisin 4 = 24V AC/DC moottori 5 = 230V AC moottori ja lämpöilmaisin 6 = 230 V AC moottori Liitäntähalkaisija (mm) 0200, 0250, 0315, 0400, 0500, 0630, 0800, 1000, 1250 Liitäntä 1 = Lista 2 = Laippa Materiaali 1 = Kuumasinkitty teräs Suojaverkko FNR - aaaa - bbbb -c - d Koko (LxK, mm) Leveys 0200, 0250, 0300, 0350, 0400, 0450, 0500, 0600, 0700, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200 Korkeus 0200, 0250, 0300, 0350, 0400, 0450, 0500, 0600, 0700, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200 Liitäntä 1 = Lista 2 = Laippa Materiaali 1 = Kuumasinkitty teräs Valvontajärjestelmä FICO-128 / FICO-2 Katso erillinen osio valvontajärjestelmä. Fläkt Woods FI
45 Palopelti ETPS-E Lisävarusteet Liitäntäosa FDR L+58 K+58 9 Suojaverkko FNR 200 y x 200 ø D L x K y Fläkt Woods FI
46 Palopelti ETPS-E Asennus Palopelti asennetaan ilmastointikanavaan estämään savukaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen (katso RakMK). Palopellin saa asentaa vaakasuoraan tai pystysuoraan kanavaan sellaisen rakennusosan läpivientiin, jonka paloluokka on korkeintaan EI 120 tai E 120. Asennettaessa palopelti rakennusosaan, jonka paloluokka on EI, kanavistoon on lisättävä paloeristys ja samalla on huomioitava suojaetäisyys. Tällä tavalla estetään myös palon leviäminen. Asennettaessa palopelti rakennusosaan, jonka paloluokka on E, kanavistoon ei tarvitse lisätä paloeristystä eikä suojaetäisyyttä tarvitse ottaa huomioon. Palopellin kiinnityksen kantavuuden on vastattava vähintään lävistetyn rakennusosan paloluokkaa (esim. R 60 lävistetyn rakennusosan paloluokan ollessa EI 60). Lävistetyn rakennusosan ja palopellin välisessä kanavassa sekä eristetyssä kanavassa ei saa olla reikiä tai päätelaitteita. Palopellin akseli on aina asennettava vaakasuoraan. Fläkt Woods FI
47 Savunpoistopelti FED FED Savunpoistopelti FED on tyyppihyväksytty (SITAC) savunpoistopelti. Peltiä käytetään savukaasujen poistoon/paineen tasaukseen ilmas tointi kana vistoissa tai paloosastoissa. Tavoitteena on hidas taa huomattavasti savukaasujen leviämistä palo-osastojen välillä. Tavoitteena voi myös olla henkilöiden evakuoinnin ja/ tai sammutustyön helpottaminen. Pelti asennetaan ilmastointi kanavaan tai yhteiseen savukaasujen poistokanavaan, tai sitä käytetään päätelaitteena. Pellin tulee avautua ulkoilmaan, jos savukaasuja ilmaantuu. Kaasujen poisto/ paineen tasaus voi tapahtua puhaltimeen yhdistettynä. Normaalikäytössä savunpoistopelti on kiinni. Savuilmaisimen havaitessa savua toimilaitteen jännitteensyöttö katkeaa ja pelti avautuu automaattisesti. Pellissä on sähköiset kytkimet pellin ääriasentojen osoittamiseksi (auki/kiinni). Virtaussuunta ei vaikuta savunpoistopellin toimintaan. Pelti aukeaa viimeistään 20 sekunnin kuluttua savuilmaisimen laukeamisesta. Savunpoistopellin vakiotoimitukseen kuuluvat tehtaalla asennettu sähköinen toimilaite 24 V tai 230 V sekä jousipalautus ja kytkimet pellin ääriasentojen osoittamiseksi. Pellin jousi on normaalikäytössä virittynyt, mutta jännitteen katketessa pelti avautuu automaattisesti. Tuotetiedot Koot Ø100 - Ø630 mm (Ø800 ja Ø1000 mm käytetään ETES peltiä ja liitäntäosaa FDR) SITAC tyyppihyväksyntä numero 0283/02 Savunpoistopelti täyttää tiiviysluokan 3 vaatimukset EN 1751:n mukaan Vaippa täyttää tiiviysluokan C vaatimukset EN 1751:n mukaan Paine-ero suljetussa savunpoistopellissä tai vaipan yli saa olla 2500 Pa Pellin lämmönläpäisykerroin U = 4,1 W/m 2 K Tuotemerkintäesimerkki: Savunpoistopelti FED-E Fläkt Woods FI
48 Savunpoistopelti FED Tekniset tiedot -painehäviö, äänitiedot Valintakäyrästöt Äänitaso kanavassa Lwt (db) Painehäviö Painehäviö, kun pelti on täysin auki DP s (Pa) v (m/s) Pellin koko v (m/s) Äänen tehotason korjaus oktaavikaistoittain = K okt Taajuuskaista Korjaus K okt L wokt = L wt + K okt Käytetyt merkinnät v virtausnopeus (m/s) L wokt äänen tehotaso kanavassa (db) L wt äänen tehotaso (db) K okt korjaus (db) Dp s staattinen painehäviö (Pa) Fläkt Woods FI
49 Savunpoistopelti FED Mitat ja painot Mitat Veloduct- liitäntä Max 200 Toimilaitteen vaihtoehtoinen paikka Jäykiste* Toimilaitteen vaihtoehtoinen paikka Jäykiste* Laippaliitäntä C L *) Vain pelleissä 315 Max 200 Li A ø A Max 160 Pyöritettävä laippa Koko ø L Li C A Koko ø L C A C L ø Max 160 *) Vain pelleissä 315 Paino Dim kg 2,3 2,4 2,7 3,0 3,4 5,5 9, Painoihin sisältyy toimilaitteen paino. Fläkt Woods FI
50 Savunpoistopelti FED Tuotemerkintä ja asennus Tuotekuvaus Fläkt Woods tyyppihyväksytty savunpoistopelti FED. Tuotemerkintä Savunpoistopelti Koko Liitäntähalkaisija mm (Katso taulukko kohdassa Mitat ja painot) Liitäntä 1 = Veloduct 2 = Laippa Materiaali 1 = Kuumasinkitty teräs Toimilaite 3 = 24 V AC/DC moottori ja lämpöilmaisin 4 = 24V AC/DC moottori 5 = 230V AC moottori ja lämpöilmaisin 6 = 230 V AC moottori FED - aaa - b - c - d Asennus Ulkoilma-aukko on sijoitettava siten, että poistopelti on suojattu ulkopuolelta tulevalta vedeltä eikä lumi tai jää vaikeuta avautumista. Ulkoilma-aukon ja poistopellin välisessä kanavassa ei saa olla aukkoja tai päätelaitteita. Mitoitettaessa kanavan eristystä suojaksi palon leviämistä vastaan on huomioitava virtaava savukaasu paineentasauk sessa. Poistopellin ja ulkoilman (ulkoilma-aukon) välinen kanavisto on muotoiltava ja eristettävä ottaen huomioon lämmönkestävyys ja tiiviys sekä vesihöyryn kondensoituminen. Lisävarusteet Jatko-osa FLD - aaa - 1 Koko (halkaisija mm) 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 Suojaverkko FND - aaa Koko (halkaisija mm) 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 Valvontajärjestelmä FICO-128 / FICO-2 Katso erillinen osio valvontajärjestelmä. Fläkt Woods FI
51 Savunpoistopelti FED Lisävarusteet Jatko-osa FLD A B C ø D Suojaverkko FND D A B C Fläkt Woods FI
52 Savunpoistopelti FED Muistiinpanoja Fläkt Woods FI
53 Savunpoistopelti ETES ETES Savunpoistopelti ETES savunpoistopeltiä käytetään savukaasujen poistoon/paineen tasaukseen ilmas tointi kanavistoissa tai palo-osastoissa. Tavoitteena on hidas taa huomattavasti savukaasujen leviämistä palo-osastojen välillä. Tavoitteena voi myös olla henkilöiden evakuoinnin ja/tai sammutustyön helpottaminen. Pelti asennetaan ilmastointikanavaan tai yhteiseen savukaasujen poistokanavaan, tai sitä käytetään päätelaitteena. Pellin tulee avautua ulkoilmaan, jos savukaasuja ilmaantuu. Kaasujen poisto/paineen tasaus voi tapahtua puhaltimeen yhdistettynä. Normaalikäytössä savunpoistopelti on kiinni. Savuilmaisimen havaitessa savua toimilaitteen jännitteensyöttö katkeaa ja pelti avautuu automaattisesti. Pellissä on sähköiset kytkimet pellin ääriasentojen osoittamiseksi (auki/kiinni). Virtaussuunta ei vaikuta savunpoistopellin toimintaan. Pelti aukeaa viimeistään 20 sekunnin kuluttua savuilmaisi men laukeamisesta. Savunpoistopellin vakiotoimitukseen kuuluvat tehtaal la asennettu sähköinen toimilaite 24 V tai 230 V sekä jousi-palautus ja kytkimet pellin ääriasentojen osoittamiseksi. Toimilaitteen jousi on normaalikäytössä virittynyt, mutta jännitteen katketessa pelti avautuu automaattisesti. Tuotetiedot Koot 200 x x 1200 mm Savunpoistopelti täyttää tiiviysluokan 3 vaatimukset EN 1751:n mukaan Vaippa täyttää tiiviysluokan C vaatimukset EN 1751:n mukaan Paine-ero suljetussa savunpoistopellissä tai vaipan yli saa olla 2500 Pa Pellin lämmönläpäisykerroin U = 3,7 W/m 2 K Tuotemerkintäesimerkki: Savunpoistopelti ETES Fläkt Woods FI
54 Savunpoistopelti ETES Tekniset tiedot -painehäviö, äänitiedot Valintakäyrästöt Äänitaso kanavassa Pellin koko , , 700, 900, , Lwt (db) Painehäviö DP s (Pa) v (m/s) Pellin koko , , v (m/s) Äänen tehotason korjaus oktaavikaistoittain = K okt Taajuuskaista Korjaus K okt L wokt = L wt + K okt Käytetyt merkinnät v virtausnopeus (m/s) L wokt äänen tehotaso kanavassa (db) L wt äänen tehotaso (db) K okt korjaus (db) Dp s staattinen painehäviö (Pa) Fläkt Woods FI