Source: http://docplayer.fi/35241860-Palopelti-savunpoistoon-kwp-p-e.html
Timestamp: 2018-04-20 23:01:41+00:00
Document Index: 6111834

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Palopelti savunpoistoon KWP-P-E - PDF
Download "Palopelti savunpoistoon KWP-P-E"
1 Palopelti savunpoistoon KWP-P-E Suoritustason vakauden sertifikaatti 1488-CPR-0437/W Täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Sertifioitu standardin PN-EN ( Savun ja kuumuuden tarkastusjärjestelmät - Osa 8: Savunpoistopeltien eritelmä ) mukaisesti. Luokiteltu standardin PN-EN ( Rakennustuotteiden ja - elementtien paloturvallisuusluokitus. Osa 4: Luokitus tulenkestävyystestien perusteella rakennusten savun ja kuumuuden tarkastusjärjestelmille ) mukaisesti. Testattu standardin PN-EN ja PN-EN ( Teknisten järjestelmien palonkestävyyskokeet - Osa 2: Palopellit, Osa 10: Savunpoistopellit ) mukaisesti. SMAY LLC / 29 Ciepłownicza / Krakova / Puola puh / faksi / e-posti:
2 Suunniteltu käyttöala(t): KWP-P-E-tyyppiset palopellit on tarkoitettu asennettavaksi savun ja kuumuuden tarkastusjärjestelmiin, että estää tule, kuumuuden ja savun leviämistä. Järjestelmän normaalin toiminnan aikana on KWP-P-E palopellin läpän avatussa asennossa. Palotilanteessa käynnistysjärjestelmä avaa pellit, joka toimivat tulipalon havaitsemisen alueella (muilla alueilla olevat pellit siirtyvät suljettuun asentoon). Nämä palopellit ovat epäsymmetrisiä ja tarkoitettu pystysuoraan asennukseen (seiniin). Ne voidaan asentaa myös rakennusten kiinteisiin palosulkuihin. Palopelti on suunniteltu, valmistattu ja testattu seuraavien standardien mukaisesti: PN-EN Savun ja kuumuuden tarkastusjärjestelmät - Osa 8: Savunpoistopellit ja PN-EN Rakennustuotteiden ja -elementtien paloturvallisuusluokitus. Osa 4: Luokitus tulenkestävyystestien perusteella rakennusten savun ja kuumuuden tarkastusjärjestelmille. Palopeltien herkkyys on vahvistettu testeissä seuraavien standardien mukaisesti: PN-EN ja PN-EN ( Teknisten järjestelmien palonkestävyyskokeet - Osa 2: Palopellit, Osa 10: Savunpoistopellit ) mukaisesti. Tekninen kuvaus Palopelti koostuu kahdesta rungosta, joka on valmistettu galvanoidusta teräksestä ja eristetty eristävillä keskittimillä, jotka on valmistettu 40 [mm] paksuisesta palonkestävästä materiaalista. Palopellin sisällä on läppä, jonka liikkumisen suljetussa asennossa estää rajoitin. Läpän akselit toimivat yhdessä eristävien keskittimien sisään rakennettujen liukulaakerien kanssa. Pellin läpän sulkeutuminen tapahtuu joustoliitosten järjestelmän avulla. KWP-P-E-tyyppiset palopellit perustuvat yhteiseen runkoon. Vaihtoehtona on saatavissa myös palopelti kahdella tarkastusaukolla, toinen yläosassa ja toinen alaosassa, joiden ansiosta ei tarvitse kanaviin ennen palopeltejä asentaa tarkastusluukkuja, jotta olisi varmistettu säännöllinen tarkastus ja testaus. Myöskin ei tarvitse siinä tapauksessa täsmentää, millainen sivu on huoltosivu. Laitteen versiot KWP-P-E palopelti savunpoistoon (yleensä suljettu). Käynnistysjärjestelmä on Belimo BE tai BLE sarjan sähkökäyttö. Pellin läpän siirtyminen suljetusta asennosta avattuun asentoon ja päinvastoin: läppä siirtyy avatusta asennosta suljettuun asentoon sen jälkeen, kun toimilaite yhdistetään virransyöttöön. Toimilaitteessa on mikrokytkimet, jotka on säädetty osoittamaan läpän asentoa (avattu/suljettu). KWP-P-E palopelleissä ei ole lämpökytkimiä ja toimilaite on ilman palautusjousta (virransyötön katkos ei käynnistä läpän liikkumista). KWP-P-E-tyyppisten palopeltien mittasarja on rajoitettu kokonaispinta-alalla 1,2 [m²]. Isompien mittojen kyseessä ollen valmistetaan palopellit peltien osastoina (pattereina). Kuva 1. KWP-P-E-tyyppinen palopelti savunpoistoon 22 versio 5.3.8
3 Aggressiivisessa ympäristössä käytettäväksi tarkoitetussa palopellissä on erikoistilauksesta mahdollista: Erikoistote utus - vaihtaa KWP-tyyppisen palopellin teräskomponentit haponkestävästä teräksestä komponentteihin. Laakerit ovat messinkiä ja pellin läppä pinnoitettu Promat-SR-Impragnierung -tyyppisellä silikaattipohjaisella kyllästeellä eli ei-liuottavalla aineella (PROMAT). Tekniset tiedot B / H Taulukko 1. Osaston vapaa pinta-ala [m²] ,019 0,027 0,035 0,043 0,051 0,025 0,035 0,046 0,056 0,067 0,077 0,088 0,031 0,044 0,057 0,070 0,083 0,096 0,109 0,122 0,135 0,037 0,052 0,068 0,083 0,099 0,114 0,130 0,145 0,161 0,176 0,192 0,043 0,061 0,079 0,097 0,115 0,133 0,151 0,169 0,187 0,205 0,223 0,241 0,259 0,049 0,069 0,090 0,110 0,131 0,151 0,172 0,192 0,213 0,233 0,254 0,274 0,295 0,315 0,336 0,055 0,078 0,101 0,124 0,147 0,170 0,193 0,216 0,239 0,262 0,285 0,308 0,331 0,354 0,377 0,400 0,423 0,061 0,086 0,112 0,137 0,163 0,188 0,214 0,239 0,265 0,290 0,316 0,341 0,367 0,392 0,418 0,443 0,469 0,067 0,095 0,123 0,151 0,179 0,207 0,235 0,263 0,291 0,319 0,347 0,375 0,403 0,431 0,459 0,487 0,515 0,103 0,134 0,164 0,195 0,225 0,256 0,286 0,317 0,347 0,378 0,408 0,439 0,469 0,500 0,530 0,561 0,112 0,145 0,178 0,211 0,244 0,277 0,310 0,343 0,376 0,409 0,442 0,475 0,508 0,541 0,574 0,607 0,120 0,156 0,191 0,227 0,262 0,298 0,333 0,369 0,404 0,440 0,475 0,511 0,546 0,582 0,617 0,653 0,167 0,205 0,243 0,281 0,319 0,357 0,395 0,433 0,471 0,509 0,547 0,585 0,623 0,661 0,699 0,178 0,218 0,259 0,299 0,340 0,380 0,421 0,461 0,502 0,542 0,583 0,623 0,664 0,704 0,745 0,189 0,232 0,275 0,318 0,361 0,404 0,447 0,490 0,533 0,576 0,619 0,662 0,705 0,748 0,791 0,245 0,291 0,336 0,382 0,427 0,473 0,518 0,564 0,609 0,655 0,700 0,746 0,791 0,837 0,259 0,307 0,355 0,403 0,451 0,499 0,547 0,595 0,643 0,691 0,739 0,787 0,835 0,883 0,272 0,323 0,373 0,424 0,474 0,525 0,575 0,626 0,676 0,727 0,777 0,828 0,878 0,929 0,339 0,392 0,445 0,498 0,551 0,604 0,657 0,710 0,763 0,816 0,869 0,922 0,975 0,355 0,410 0,466 0,521 0,577 0,632 0,688 0,743 0,799 0,854 0,910 0,965 1,021 0,371 0,429 0,487 0,545 0,603 0,661 0,719 0,777 0,835 0,893 0,951 1,009 1,067 Palopeltien vakiopituus: L=350 Erikoistilauksesta voi valmistaa kaikenkokoisia palopeltejä, jotka jäävät mittasarjan rajoihin. Taulukko 2. KWP palopellin paino [kg] B [mm] - KWP sisäleveys H [mm] KWP sisäkorkeus ,0 13,1 15,2 17,5 19, ,1 15,5 17,8 20,3 22,7 25,0 27,6 30, ,2 17,8 20,4 23,2 25,9 30,0 31,1 33,7 36,5 39,2 41, ,1 23,0 26,0 28,9 31,8 34,7 37,6 40,4 43,5 46, ,5 25,7 28,8 32,0 35,2 38,3 41,5 44,6 47,7 50, ,8 28,3 31,7 35,1 38,4 41,8 47,6 51,2 52,1 55, ,8 34,6 38,1 41,8 45,5 49,0 52,8 56,4 60, ,4 37,4 41,3 45,2 49,0 52,9 56,9 60,8 64, ,0 40,3 44,4 48,5 52,6 56,8 60,9 65,1 69,2 KWP-P-E-tyyppiset suljin-palopellit: KWP-tyyppisten palopeltien luokitus tulenkestävyyden perusteella EI120 (vew- i o) S1500C Aamulti tämä luokka tarkoittaa, että esteeseen rakennetun automaattisesti ohjattavan palopellin eheys, eristys ja savunkestävyys pysyy vähintään 120 min. ajan. Tämä tarkoittaa myös, että paloilmaisimesta hälytyksen saatuaan toimii palopelti automaattisesti vähintään 2 min. ajan. versio
4 Ohjeet KWP-P-E palopeltien asentamiseen palosuojarakenteisiin Asennus seiniin Vakiotyyppiset kiinteät seinärakenteet paloluokalla EI120, esim. betoni, huokosbetoni, tiilimuuraus, ontelotiiliseinä, kevytbetoninen seinä jne. ankkuri M12 seinä, palosulku kiinnityskara ilmanvaihtokanaville 45 x 30 KWP palopelti lisätiivistys sementtilaastilla, sementti- ja vahvistettu, pysyvä materiaali riippumatta palorakenteen tyypistä ilmanvaihtokanava kiinnitetty kanavan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti HUOMAUTUS: liitos ilmanvaihtokanavan toimittajan standardin mukaisesti, huomioiden palopellin paino B = aukko palopeltiä varten B + 60 = palopellin ulkoiset mitat B - palopellin väliseinä seinä - palo-osasto H - palopellin väliseinä H + 60 = palopellin ulkoiset mitat H = aukko palopeltiä varten KWP palopelti Kuva 2. KWP palopeltien asennus kiinteisiin seiniin HUOMAUTUS: Z1 ja Z2 tuet saa irrottaa 48 h kuluttua palopellin asennuksesta. Z1 ja Z2 tukien sijasta voi käyttää myös muita tukijärjestelmiä. lisätiivistys sementtilaastilla, sementtija 24 versio 5.3.8
5 Juhised KWP-P-E tuletõkkeklappide paigaldamiseks Seinä palo-osasto Palonkestävä seinä, joka on saanut teknisen hyväksynnän Lisätiivistys sementtilaastilla, sementti- ja KWP palopelti Teräslevystä valmistettu ilmanvaihtokanava, joka on asennettu kanavan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti 5,0x60 ruuvi Ilmanvaihtokanava (savun poistoaukko), paloluokka EIS 120 Kuva 3. KWP palopellin yhdistäminen erityyppiseen kanavaan esimerkki I. versio
6 Ohjeet KWP-P-E palopeltien asentamiseen palosuojarakenteisiin Seinä - palo-osasto Lisätiivistys sementtilaastilla, sementtija KWP palopelti Palonkestävä seinä, joka on saanut teknisen hyväksynnän Ilmanvaihtokanava (savun poistoaukko), paloluokka EIS 120 6,0x90 ruuvi 5,0x60 ruuvi Mineraalivilla Kuva 4. KWP palopellin yhdistäminen erityyppiseen kanavaan - esimerkki II. (betoniin tai tiilimuuraukseen sisäänrakennettu palopelti) 26 versio 5.3.8
7 Juhised KWP-P-E tuletõkkeklappide paigaldamiseks Seinä - palo-osasto Lisätiivistys sementtilaastilla, sementtija Ilmanvaihtokanavien (savun poisto) eristys mineraalivillaisilla matoilla tai levyillä (palonkestävyysluokka EIS 120) KWP palopelti Teräslevystä valmistettu ilmanvaihtokanava, joka on asennettu kanavan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti Kuva 5. KWP palopellin yhdistäminen erityyppiseen kanavaan - esimerkki III. (betoniin tai tiilimuuraukseen sisäänrakennettu palopelti) versio
8 Ohjeet palopeltien kokoonpanoon palosuojarakenteissa Pystysuora kanava, palo-osasto Ilmanvaihtokuilu paloluokalla EIS120 Lisätiivistys sementtilaastilla, sementtija KWP palopelti Kuva 6. KWP palopellin liitäntätapa 28 versio 5.3.8
9 Palopeltien asennus osastoina Palopellit voidaan asentaa myös osastoina pattereina. Esimerkit tällaisista yhdistelmistä on esitetty kuvissa 5, 6, 7, 8. Palopeltien yhdistämiseen toisiinsa käytetään pystysuoraa tukikehystä, joka on valmistettu C- osastosta/c-muotoisesti, mitat 60x30x2,0 [mm]. Palopeltien runkojen väliset välit täytetään tiiviisti mineraalivillalla, jonka tiheyden on oltava vähintään 60 [kg/m³]. Lisäksi käytetään palopeltien eristävien keskittimien liitoskohdissa PROMASEAL-PL PVC SK laajenevaa tiivistettä poikkileikkausmitoilla 20x2,0 [mm], joka asennetaan teräskiinnikkeillä. aukko osastoa varten = H1 + H Kuva 7. KWP-tyyppisten palopeltien asennus osastoina vaihtoehto I. versio A (kuva ilman ilmanvaihtokanavaa) Palopelti A Palopelti B aukko osastoa varten ankkurin tyyppiä valittaessa pitää ottaa huomioon palopeltiosaston paino ja katon tyyppi jousituksen tyyppiä valittaessa pitää ottaa huomioon palopeltiosaston paino ja katon tyyppi lisätiivistys sementtilaastilla, sementtija kiinnityskara ilmanvaihtokanaville aukko osastoa varten = H1 + H seinä - palo-osasto vahvistettu, pysyvä materiaali riippumatta palorakenteen tyypistä HUOMAUTUS Kuvien oheen kuuluvat SMAY:n suosittelemat palopellin sisäänrakentamisohjeet. Z1 ja Z2 tuet saa irrottaa 72 tunnin kuluttua palopellin asennuksesta. Z1 ja Z2 tukien sijasta voi käyttää muita tukijärjestelmiä. A (riippuen materiaalista) ilmanvaihtokanava kiinnitetty valmistajan asennusohjeiden mukaisesti HUOMAUTUS: liitos ilmanvaihtokanavan toimittajan standardin mukaisesti, huomioiden palopeltiosaston paino. Jos turvakiinnitykset eivät ole luotettavia, on osastoa tuettava asennuksen aikana.
10 A (kuva ilman ilmanvaihtokanavaa) Palopeltien asennus osastoina Palopelti A Palopelti B Palopelti C aukko osastoa varten lisätiivistys sementtilaastilla, sementti- ja aukko osastoa varten = H1 + H2 + H jousituksen tyyppiä valittaessa pitää ottaa huomioon palopeltiosaston paino ja katon tyyppi seinä palo-osasto vahvistettu, pysyvä materiaali riippumatta palorakenteen tyypistä HUOMAU TUS: Kuvien oheen kuuluvat SMAY:n suosittelemat palopellin sisäänrakentamisohjeet. Z1 ja Z2 tuet saa irrottaa 72 tunnin kuluttua palopellin asennuksesta. Z1 ja Z2 tukien sijasta voi käyttää muita tukijärjestelmiä. ilmanvaihtokanava kiinnitetty valmistajan asennusohjeiden mukaisesti HUOMAUTUS: liitos ilmanvaihtokanavan toimittajan standardin mukaisesti, huomioiden palopeltiosaston paino. Jos turvakiinnitykset eivät ole luotettavia, on osastoa tuettava asennuksen aikana. A (riippuen materiaalista) Kuva 8. KWP-tyyppisten palopeltien asennus osastoina vaihtoehto II. 30 versio 5.3.8
11 31 Palopeltien asennus osastoina A (kuva ilman ilmanvaihtokanavaa) jousituksen tyyppiä valittaessa pitää ottaa huomioon palopeltiosaston paino ja katon tyyppi Palopelti A Palopelti B aukko osastoa varten =AA B1 + B lisätiivistys sementtilaastilla, sementti- ja kalkkilaastilla tai betonilla ankkurin tyyppiä valittaessa pitää ottaa huomioon palopeltiosaston paino ja katon tyyppi seinä - palo-osasto vahvistettu, pysyvä materiaali riippumatta HUOMAUTUS Kuvien oheen kuuluvat SMAY:n suosittelemat seinä - palo-osasto palopellin sisäänrakentamisohjeet. Z1 ja Z2 tuet saa irrottaa 72 tunnin kuluttua palopellin asennuksesta. Z1 ja Z2 tukien sijasta voi käyttää muita tukijärjestelmiä. ilmanvaihtokanava kiinnitetty valmistajan asennusohjeiden mukaisesti HUOMAUTUS: liitos ilmanvaihtokanavan toimittajan standardin mukaisesti, huomioiden palopeltiosaston paino. Jos turvakiinnitykset eivät ole luotettavia, on osastoa tuettava asennuksen aikana. A (riippuen materiaalista) Kuva 9. KWP-tyyppisten palopeltien asennus osastoina vaihtoehto III. versio 5.3.8
12 Palopeltien asennus osastoina A (kuva ilman ilmanvaihtokanavaa) Palopelti A Palopelti C jousituksen tyyppiä valittaessa pitää ottaa huomioon palopeltiosaston paino ja katon tyyppi Palopelti B Palopelti D aukko osastoa varten = B1 + B ankkurin tyyppiä valittaessa pitää ottaa huomioon palopeltiosaston paino ja katon tyyppi lisätiivistys sementtilaastilla, sementtija aukko osastoa varten = H1 + H seinä palo-osasto vahvistettu, pysyvä materiaali riippumatta palorakenteen tyypistä HUOMAUTUS Kuvien oheen kuuluvat SMAY:n suosittelemat palopellin sisäänrakentamisohjeet. Z1 ja Z2 tuet saa irrottaa 72 tunnin kuluttua palopellin asennuksesta. Z1 ja Z2 tukien sijasta saa käyttää muita tukijärjestelmiä. ilmanvaihtokanava kiinnitetty valmistajan asennusohjeiden mukaisesti HUOMAUTUS: liitos ilmanvaihtokanavan toimittajan standardin mukaisesti, huomioiden palopeltiosaston paino. Jos turvakiinnitykset eivät ole luotettavia, on osastoa tuettava asennuksen aikana. A (riippuen materiaalista) Kuva 10. KWP-tyyppisten palopeltien asennus osastoina vaihtoehto IV. 32 versio 5.3.8
13 Palopellin ilmanvaihtokanavaan aiheuttaman melun taso versio
14 Painehäviö p viittaa ilmavirtauksen nopeuteen 34 versio 5.3.8
15 Tuotteen merkintäperiaatteet toimilaite BLE24 BLE24-ST BLE230 BE24-12 BE24-ST-12 BE B [mm] - KWP sisäleveys sisäkorkeus [mm] palopellin pituus vakio 350 (min max 600) [mm] tarkastusaukko R tarkastusaukolla - ilman - - materiaali SN ruostumaton teräs - galvanoitu teräs *valinnaiset arvot - niiden puuttuessa käytetään oletusarvoja versio
16 Huomautuksia 36 versio 5.3.8