Source: http://neb-one.gc.ca/sftnvrnmnt/cmplnc/brdrdr/wstcstspctr/2016/cv-vc1516-470-fra.html
Timestamp: 2017-02-22 22:08:06+00:00
Document Index: 35724712

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art. 4']

ONÉ - Rapport d’activité de vérification de la conformité 1516-470 – Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission
Rapport d’activité de vérification de la conformité 1516-470 –Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission
No d’activité : 1516-470
Début de l’activité : 2016-02-02
Fin de l’activité : 2016-02-02
No d’activité connexe : No d’inspecteur : 1137
Nom des installations : 6A 150 Mile House
Outil de conformité utilisé : Avis de non‐conformité (1)
6A 150 Mile House
Le bâtiment abrite le générateur auxiliaire. Il est propre et bien rangé. Les tuyaux et les étagères sont correctement étiquetés.
En ce qui concerne les systèmes de compression d’air, les vannes qui se trouvent entre les vannes de sûreté et les appareils sous pression sont plombées.
La station est dotée d’une génératrice diesel et d’un dispositif d’alimentation sans interruption actionné par batteries. La génératrice et le dispositif d’alimentation sans interruption peuvent fournir assez d’énergie pour effectuer un arrêt d’urgence de la station, notamment pour alimenter toutes les vannes nécessaires à l’isolement et à la purge.
Le journal de bord et le registre d’inspection du pont roulant sont en place. Les boîtiers électriques ne servent pas de rangement.
Bâtiments abritant les compresseurs (unités 1 et 10) Les bâtiments sont très propres et bien rangés. La charge est bien indiquée sur le pont roulant et les dernières activités sont bien inscrites dans le registre.
Le bâtiment abritant le compresseur est pourvu de dispositifs de détection d’incendie, de fumée et de gaz. Le déclenchement d’un détecteur d’incendie lance un arrêt d’urgence de la station. La détection de fumée peut entraîner le déclenchement d’une alarme ou d’un arrêt d’urgence, selon l’endroit.
La détection de gaz entraîne le déclenchement d’une alarme, de la ventilation du bâtiment à 20 % de la limite inférieure d’explosivité et d’un arrêt d’urgence de la station à 40 % de la limite inférieure d’explosivité. Les plateformes observées étaient pourvues de rampes et de planchers obliques.
Bâtiment auxiliaire (ancien groupe)
Le bâtiment ne sert pas souvent. La charge maximale est indiquée sur les étagères. Les protecteurs sont installés sur les meules. Les échelles sont bien rangées. Le bâtiment en général est propre et bien
Les issues antipaniques ont été déneigées.
On retrouve des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence à différents endroits dans la station. La société applique différentes directives relativement aux arrêts d’urgence. Les trois premières sont indiquées ci-après.
Des flèches indiquant le sens d’écoulement sont visibles sur la tuyauterie hors sol sur le terrain de la station. Toutefois, la fonction n’est pas précisée, comme l’exige l’article 4.14.2.11b) de la norme CSA Z662-15.
2016-02-02 (heure non précisée)
CSA Z66215, art. 4.14.2.11b)
La tuyauterie des postes de compression doit être conforme aux exigences suivantes :
b) On doit poser des marques d’identification comme des écriteaux sur les vannes et les commandes d’urgence. La fonction de la tuyauterie hors sol doit être clairement indiquée.
Veuillez fournir un plan de mesures correctives et préciser la date de réalisation du plan..