Source: https://www.ismet.de/it/trasformatori/trasformatori-per-usi-medicali/
Timestamp: 2020-05-29 00:14:18+00:00
Document Index: 94559108

Matched Legal Cases: ['art 2', 'art 2', 'art 2', 'art 2', 'art 2', 'arte 2']

Trasformatori per usi medicali | ISMET GmbH
Trasformatori che soddisfano requisiti particolari
Per i trasformatori per alimentazioni di ambienti a uso medico di ospedali, ambulatori o case di cura vengono posti requisiti molto particolari. Sono regolamentati in particolare nella norma DIN VDE 0100-710: 2012-10. Da un lato deve essere garantita la protezione immediata di pazienti e personale dalle scosse elettriche, dall'altro la sicurezza e affidabilità dell'alimentazione elettrica, ad esempio in sale operatorie o nel trattamento dei pazienti nei reparti di terapia intensiva. Oscillazioni e interruzioni dell'alimentazione di tensione possono avere, in questo ambito, conseguenze anche fatali. I trasformatori per l'alimentazione di ambienti a uso medico ISMET sono conformi a queste prescrizioni e soddisfano tutti i requisiti sin nei minimi dettagli.
Single-phase transformers for the supply of medical roomsThree-phase transformers for the supply of medical roomsSingle-phase isolating transformers
Single-phase transformers for the supply of medical rooms
Single-phase isolating transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-15 as well as DIN VDE 0107/10.94. Shielding winding between primary and secondary winding. In every branch one PTC-resistor wrapped. Connections: Terminals with screwed connection, prepared for safety class II, 50/60 Hz, ta 40°C, dip impregnation.
Single-phase isolating transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-4 and.EN 60601-1, DIN VDE 0107/10.94. Primary mains cable, secondary two parallel grounding outlets. Primary fuse. Transformer in sheet steel casing, color RAL 7035, type of enclosure IP 43, safety class I, 50/60 Hz, ta 40°C.
TG-MED-2
P: 1000 VAUPRI: 230 VUSEC: 230 V
KOP-VG
Single-phase isolating transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-15 as well as DIN VDE 0107/10.94. Shielding winding between primary and secondary winding. In every branch one PTC-resistor wrapped. Connections: Terminals with screwed connection, safety class II, 50/60 Hz, ta 40°C, Transformer in blocktype encapsulated, protection system IP 65. Connection to terminals in a connector box.
Three-phase transformers for the supply of medical rooms
Three-phase isolating transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-15 as well as DIN VDE 0107/10.94. Shielding winding between primary and secondary winding. In every branch one PTC-resistor wrapped. Connections: Terminals with screwed connection, prepared for safety class II, 50/60 Hz, ta 40°C, dip impregnation.
DOP-L
Single-phase isolating transformers
Single-phase safety - transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6 Terminals with screwed connections (6,3 x 0,8 mm), prepared for safety class II, ta 40°C, 50/60 Hz, dip impregnation. Shielding winding at terminal, insulated foot angles, temperature switch connected with terminals Acc. UL 2601, EN 60601-1, VDE 0570, VDE 0100-710
Trasformatori monofase per l'alimentazione di ambienti a uso medico
I trasformatori monofase per l'alimentazione di ambienti a uso medico sono conformi a tutte le norme e prescrizioni attuali. I trasformatori monofase ISMET assicurano in sale operatorie, apparecchi medicali, apparecchiature per analisi e dispositivi diagnostici, un'alimentazione di tensione affidabile e non interrompibile. ISMET offre tutti i trasformatori monofase, di tutte le categorie, forme e dimensioni costruttive richieste, a magazzino o con brevi tempi di consegna. I trasformatori monofase per l'alimentazione di ambienti a uso medico sono forniti da ISMET senza chassis o in chassis igienici e facili da pulire con superfici lisce.
Trasformatori trifase per l'alimentazione di ambienti a uso medico
I nostri trasformatori trifase per l'alimentazione di ambienti a uso medico sono conformi a tutte le norme e prescrizioni attuali. I trasformatori trifase ISMET assicurano in sale operatorie, apparecchi medicali, apparecchiature per analisi e dispositivi diagnostici, un'alimentazione di tensione affidabile e non interrompibile. ISMET offre tutti i trasformatori trifase, di tutte le categorie, forme e dimensioni costruttive richieste, a magazzino o con brevi tempi di consegna. I trasformatori trifase per l'alimentazione di ambienti a uso medico sono forniti da ISMET senza chassis o in chassis igienici e facili da pulire con superfici lisce.
Trasformatori di separazione monofase
I trasformatori di separazione monofase assicurano la separazione elettrica dei circuiti elettrici e pertanto dispongono di una separazione di protezione tra l'avvolgimento di entrata e di uscita. I trasformatori di separazione servono a scongiurare i pericoli da contatti accidentali contemporanei con la terra e parti sotto tensione. A causa di difetti dell'isolamento, nel caso peggiore, possono essere sotto tensione anche parti che non è previsto lo siano. I trasformatori di separazione monofase a norma DIN EN 61558, VDE 0570, parte 2-6 di ISMET sono consegnati con morsetti filettati, sono impregnati per immersione e predisposti per la classe di protezione II.
La sua richiesta di contatto per un trasformatore per usi medicali