Source: http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?f=42&t=5581&p=30999
Timestamp: 2020-08-15 05:38:00+00:00
Document Index: 132344477

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 3', '§ 4', 'arrêt ']

dm +hauteur - Page 2 - Forums de VOLTA-Electricité
dm +hauteur
Re: dm +hauteur
Message par Labobine » dim. 20 mars 2011 09:47
)( Bonjour,
Ce n'est pas moi qui vait vous le dire car ce n'est pas ma spécialité, mais ne soyez pas impatient, ici on n'est pas du tout "à la bourre", nous sommes tous bénévoles et la plupart ont encore activité professionnelle, alors le Wekend ils font peut être autre chose que de pianoter au clavier.
Message par RFco » dim. 20 mars 2011 10:00
§ 1. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ (Arrêté du 20 novembre 2000) « 1,30 » mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.
§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les canalisations électriques alimentant les diffuseurs sonores non autonomes doivent être conformes aux dispositions de l'article EL 16 § 1. »
§ 3. Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimum de 2,25 mètres) ou par interposition d'un obstacle.
§ 4. Dans le cas du type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS de type Ma, au sens de la norme en vigueur), l'action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment. La mise à l'état d'arrêt de l'équipement d'alarme doit être effectuée à partir d'un seul point. Le dispositif de télécommande doit être accessible seulement au personnel qui en a la charge.
Ben, il est clair que 1,50m ce n'est pas 1,30m environ, un environ de 20 cm ça fait beaucoup, non???
Message par GAS » lun. 21 mars 2011 10:40
sebud a écrit : l'architecte me demande de les redescendre à une hauteur de 1.30m
Mieux vaudrait donc vous conformer aux observations du maître d'œuvre.