Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/EA7B72E668A0133B03258382004257A2
Timestamp: 2019-07-17 15:19:25
Document Index: 309503329

Matched Legal Cases: ['artículo 07', 'artículo 02', 'artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 56', 'artículo 63', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6']

Resolución ENRE 0008/2019. Boletín Oficial n° 34.033, lunes 14 de enero de 2019, pp. 84-85.
Citas Legales : Disposición MAyCDS 0085/2017 (Chubut), Disposición MAyCDS 0176/2017 (Chubut), Disposición SSEE 0024/2018, Informe técnico DSP 4907/2018, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 02 inciso f), Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 22, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); j) y s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Resolución ENRE 0037/2010, Resolución ENRE 0163/2013, Resolución ENRE 0190/2012, Resolución ENRE 0385/2015, Resolución ENRE 0400/2011, Resolución SE 0015/1992, Resolución SE 0077/1998, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I
Expediente Citado : EX-2018-35292831-APN-SD#ENRE
VISTO el Expediente EX-2018-35292831-APN-SD#ENRE, y
Que la empresa ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC presentó una Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente con el objeto de vincular en el nodo de 132 KV del Transformador de Potencia N° 3 (AP3AUO3) de 330/132/33 kV 300/300/140 MVA del "ARRIBO 3 -T3” de la planta de ALUAR, el nuevo Parque de Generación Eólica denominado ALUAR ETAPA I (PEAL I) cuya potencia instalada alcanzará los 50,4 MW.
Que el PEAL I constará de CATORCE (14) aerogeneradores de 3,6 MW del tipo "full converter" y estará en un predio denominado 'CAMPO LLANO" ubicado a DIECISIETE KILÓMETROS (17 km) de la ciudad de PUERTO MADRYN, en la provincia del CHUBUT.
Que la solicitud fue encuadrada en los términos del Título I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existente” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica que forma parte del Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución Ex-SEE N° 61/1992 y sus modificatorias (LOS PROCEDIMIENTOS).
Que la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA S.A.) manifiesta que la existencia de numerosas solicitudes de acceso y proyectos de parques eólicos en el sistema interconectado patagónico origina una elevada incertidumbre y, consecuentemente, limita su opinión a cuestiones primarias de la red postergando un análisis más detallado cuando disponga de información certera del avance de los proyectos de generación en curso, sin perjuicio de lo cual expresa su conformidad para el otorgamiento del Acceso.
Que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) remitió a este ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) su opinión técnica sobre la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente, en cuyo informe concluye que el proyecto es técnicamente factible, cumpliendo con los requisitos técnicos que indica.
Que mediante las Disposiciones MAyCDS N° 85/2017 y N° 176/2017 el MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE CHUBUT aprobó los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de obra a la firma ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC para su Parque de Generación Eólica denominado "ALUAR ETAPA I" (PEAL I).
Que el Departamento Ambiental del ENRE destacó en su ME-2018-66912580-APN-DAM#ENRE que del análisis de la documentación remitida por TRANSPA S.A. y ALUAR S.A. correspondiente al acceso del Parque Eólico ALUAR de 50,4 MW (Ex Parque Eólico GENPAT I) surge que la propuesta presentada satisface los requerimientos mínimos estipulados en las Resoluciones SE N° 15/1992 y Nº 77/1998; asimismo destaca que la traza definitiva del proyecto no está contemplada en la Resolución SGAyDS N° 85/2017 ni en la Disposición SGAyDS N° 176/2017 por lo cual, en caso de requerirse Servidumbre Administrativa de Electroducto, deberá presentar una constancia de aprobación de la modificación de la traza emitida por la autoridad ambiental de la Provincia del CHUBUT.
Que, asimismo, el Departamento de Seguridad Pública del ENRE se expidió mediante el Informe Técnico N° 4.907/2018 embebido al IF- 2018-67068354-APN-DSP#ENRE, señalando que la empresa responsable de la línea de alta tensión (LAT) deberá respetar las Resoluciones ENRE N° 37/2010, N° 400/2011, N° 190/2012, N° 163/2013 y N° 385/2015.
Que, como consecuencia de lo expuesto, teniendo en consideración la opinión de CAMMESA y TRANSPA S.A. y cumpliendo con los requisitos técnicos detallados por estas, en lo que respecta a la participación del ENRE, no se encuentran observaciones para formular.
Que la empresa ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC ha recibido el reconocimiento como Agente Generador del Mercado Mayorista Eléctrico (MEM) para su Parque de Generación Eólica denominado "ALUAR ETAPA I" (PEAL I) cuya potencia instalada alcanzará los 50,4 MW por parte de la SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA, mediante la disposición DIS-2018-24-APNSSEE#MHA.
Que se ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 1 y concordantes del Título I “Acceso a la Capacidad de Transporte” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica comprendido en el Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS, por lo que corresponde dar a publicidad dicha solicitud, lo cual se realizará a través de un AVISO que se publicará tanto en la página web del ENRE como así también en la de CAMMESA, por un lapso de CINCO (5) días, otorgándose además un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos a ser computados desde la última publicación efectuada, a fin de que quien lo considere procedente pueda presentar un proyecto alternativo de acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico - económico del SADI o presente observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo.
Que en caso de presentarse observaciones u oposiciones fundadas en los términos anteriormente referidos, que sean comunes a varios usuarios, el ENRE convocará a Audiencia Pública a fin de recibir las mismas y permitir al solicitante exponer sus argumentos. De no presentarse oposición alguna, se considerará autorizado el Acceso referido.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente resolución en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, inciso f), 11, 22, 56 incisos a), j) y s), 63 inciso g) y concordantes de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente solicitado por la empresa ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC que tiene por objeto vincular en el nodo de 132 kV del Transformador de potencia N° 3 (AP3AUO3) de 330/132/33 KV 300/300/140 MVA del "ARRIBO 3 - T3” de la planta de ALUAR, el nuevo Parque de Generación Eólica denominado "ALUAR ETAPA I" (PEAL I) cuya potencia instalada alcanzará los 50,4 MW.
ARTÍCULO 2.- Solicitar a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) la publicación de un Aviso, así como publicar el mismo en la página Web del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) por el plazo de CINCO (5) días, otorgándose un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos contados desde la última publicación, a fin de que quien lo considere procedente presente un proyecto alternativo de Acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico-económico del SADI o presente observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo.
ARTÍCULO 3.- Disponer que en caso de que no hubiera ninguna presentación fundada vencido el plazo señalado en el Considerando precedente, se considerará autorizado el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente solicitado. En caso de presentarse observaciones u oposiciones fundadas en los términos anteriormente referidos, que sean comunes a varios usuarios, el ENRE convocará a Audiencia Pública a fin de recibir las mismas y permitir al solicitante exponer sus argumentos.
ARTÍCULO 4.- La empresa ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC deberá presentar ante CAMMESA las Planillas de Recolección de Datos para el Banco Nacional de Parámetros debidamente completadas, a medida que el grado de avance de ejecución del proyecto lo permita.
ARTÍCULO 5.- La empresa ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC al momento de la efectiva conexión del Parque de Generación Eólica denominado "ALUAR ETAPA I" (PEAL I) al Sistema de Transporte, deberá haber cumplimentado todos los aspectos técnicos que le haya requerido el Organismo Encargado del Despacho (OED).
ARTÍCULO 6.- Notifíquese a ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC, a TRANSPA S.A., al MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, y a CAMMESA.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 008/2019
Resolución ENRE 0385/2015