Source: http://docplayer.fi/10407121-Sahkonjakelujarjestelmista-kojeistoista-asemista-ja-muuntamoista.html
Timestamp: 2018-09-25 21:49:27+00:00
Document Index: 11140884

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista - PDF
Download "Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista"
1 Sähkönjakelujärjestelmistä Kojeistoista, asemista ja muuntamoista
2 Verkostorakenteet Säteittäisverkko Rengasverkko Silmukkaverkko
3 Säteittäisverkko Etuja selkeä rakenne suojaaminen helppoa yksinkertainen mitoitus käyttö helppoa Haittoja varmistusmahdollisuuksia ei ole (pitkät katkot) Yleinen teollisuuslaitoksissa.
4 Rengasverkko Etuja edellistä varmempi jakelu tasaisempi (vakaampi) jännite pienemmät häviöt, kuin säteittäisverkossa Haittoja mutkikkaampi suojaus käyttö monimutkaisempaa => riskejä
5 Silmukkaverkko Etuja pienet tehohäviöt jännitevakavuus käyttövarmuus Haittoja monimutkainen relejärjestelmä monimutkainen käyttö
6 Jakelukiskojärjestelmiä Yksikiskojärjestelmä Kisko-apukiskojärjestelmä Kaksikiskojärjestelmä Duplex-järjestelmä (kaksoiskatkaisija) Kaksikisko-apukiskojärjestelmä 1 ½-katkaisijajärjestelmä Rengaskiskojärjestelmä
7 Yksikiskojärjestelmä Käyttöä ei voi osittaa Katkaisijaa ei voi ohittaa Käytössä jakeluasemilla ja kojeistoissa (harvoin teollisuudessa)
8 Kisko-apukiskojärjestelmä Pääkisko Apukisko Katkaisijan ohitusmahdollisuus Lähtöjä voidaan yhdistää muun kojeiston ohi Kahta lähtöä voidaan syöttää yhdellä katkaisijalla Yleinen pienen laitoksen ratkaisu
9 I-kisko II-kisko Kaksikiskojärjestelmä (myös kolmikisko-) Käyttö on jaettavissa Kisko saadaan jännitteettömäksi myös käytön aikana Kytkentäjärjestelyt kuitenkin yleensä katkon kautta Tyypillinen teollisuuslaitoksen käyttö
10 Duplex I-kisko II-kisko Sekä yhden, että kahden pääkiskon versiona Haluttu kisko tai katkaisija saadaan jännitteettömäksi Lähtöjen yhdistäminen mahdollista toisen kiskon kautta Erillisiä erottimia ei tarvita Yleinen ratkaisu teollisuudessa (myös suurissa jakelukojeistoissa) Varakatkaisijat
11 I-kisko Kaksikisko-apukiskojärjestelmä II-kisko Apukisko Voidaan osittaa Kaksi kiskoa voi olla yhtä aikaa jännitteettömänä Katkaisijan ohitus mahdollista Kojeiston ohitus mahdollista Kahden lähdön syöttö yhdellä katkaisijalla. Vaativien kohteiden yleiskäyttöratkaisu
12 1 ½-katkaisijajärjestelmä I-kisko II-kisko Käyttövarma Monimutkaiset suojaukset Käyttö yleensä suurjännitteellä avokytkinlaitoksissa
13 Rengaskiskojärjestelmä Erittäin käyttövarma Erittäin monimutkaiset suojaukset ja monimutkainen jälleenkytkentä Käyttö ainoastaan suurjänniteavokytkinlaitoksissa
14 Ratkaisuja ja sovelluksia Monipistesyötöt varmentaminen Vaunusovitteet erillisiä erottimia ei tarvita Ohikytkentäerottimet katkaisijan ohitus mahdollista (esim huollon ajaksi) Pitkittäiserottimet (ja katkaisijat, nk. breakerit) kirkoston ositus mahdollista Kuristimet oikosulkuvirtojen rajoittaminen
15 Rinnakkaiskuristin Pitkittäiserotin Varmennettu kisko
16 Teollisuusverkko vs. jakeluverkko Suuret tehot paksut kaapelit suuret muuntajat suuret oikosulkuvirrat Lyhyet siirtomatkat Tyypillisesti säteittäisverkko Pienet tehot ohuet kaapelit pienet muuntajat pienet oikosulkuvirrat Pitkät siirtomatkat Rengas- tai silmukkaverkko
17 Oikosulkuvirroista Teollisuusverkko Jakeluverkko Verkon impedanssi hyvin pieni Muuntajien impedanssit ainoita rajoittajia. Moottorit hetkellisesti oikosulkutehojen syöttäjiä Oikosulkuvirtoja rajoitettava erikoistoimenpitein Verkon impedanssi määrää oikosulkuvirtojen suuruuden. Muuntajien impedanssit voi jättää karkeassa laskennassa huomiotta
18 Pitkittäiskatkaisija nk. breaker Eräs siviilimaailman jakeluverkolle vieras komponentti on pitkittäiserottimen erikoissovellus. Teollisuusverkon impedanssi on suurista poikkipinnoista johtuen hyvin pieni. Ainoat luonnolliset impedanssit ovat muuntajissa. Ne ovat kuitenkin niin pienet, että ne jätetään usein siviiliverkon laskennassa huomiotta. Rinnakkaiskuristimilla oikosulkuvirtoja saadaan rajoitettua. Haittapuolena on kuitenkin loisteho. Vikatapauksessa virta saattaa nousta jopa satoihin kiloampeereihin. Tällöin verkko pitää saada nopeasti ositettua. Eräs tällainen erikoiskomponentti on ruutipanoksella toimiva pitkittäiskatkaisija (breaker). Katkaisija ei ole kertakäyttöinen, mutta se on panostettava uudelleen käytön jälkeen.
19 Räjähdyspanoksen käyttö katkaisijan käyttövoimana ei ole tavatonta. Räjähteitä käytetään joskus myös tasavirtaverkoissa. Koska suurille tasajännitteille ei ole saatavissa toimivaa katkaisijaa, saatetaan pitkä linja varustaa räjähtein. Vikatapauksessa yksi tai useampi pylväsväli yksinkertaisesti räjäytetään poikki.
Voimakattilan sähköjärjestelmän optimointi Holpainen Juri Sähkötekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö Sähkövoimatekniikka Insinööri(AMK) KEMI 2014 ALKUSANAT 2 Haluan kiittää Andritz Oy:tä mielenkiintoisen
Juho Sääskilahti VERKOSTOALAN ASIAKASSELVITYS SEKÄ DESPRON TOIMINNAN KEHIT- TÄMINEN
Juho Sääskilahti VERKOSTOALAN ASIAKASSELVITYS SEKÄ DESPRON TOIMINNAN KEHIT- TÄMINEN VERKOSTOALAN ASIAKASSELVITYS SEKÄ DESPRON TOIMINNAN KEHIT- TÄMINEN Juho Sääskilahti Opinnäytetyö Kevät 2017 Sähkötekniikan