Source: http://docplayer.fi/5593210-Abloy-palonsulkujarjestelmat.html
Timestamp: 2018-12-16 18:29:11+00:00
Document Index: 18168278

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ABLOY PALONSULKUJÄRJESTELMÄT - PDF
Download "ABLOY PALONSULKUJÄRJESTELMÄT"
1 ABLOY PALONSULKUJÄRJESTELMÄT
2 ABLOY PALONSU PALOTURVALLISUUS JA OSASTOIVAT OVET (PALO-OVET) Ovia koskee Ympäristöministeriön Suomen rakentamismääräyskokoelma E1: Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet. Em. määräyksiä ja ohjeita niiden soveltamisesta on saatavilla julkaisussa: Ympäristöopas 39; Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa. Osastoivan oven tulee yleensä olla suljettuna ja salpautuneena. Sulkeutumisen varmistamiseksi ovi tulee varustaa ovensulkimella, joka sulkee vähänkin avatun oven estäen tulen ja savun leviämisen muualle rakennukseen. Mikäli esteetön kulkeminen tai muu tilan käyttö esim. hotelleissa tai hoitolaitoksissa edellyttää osastoivan oven pitämistä auki, tulee se varustaa sellaisella palonsulkujärjestelmällä, joka sulkee ja salpaa oven automaattisesti tulipalon sattuessa. ABLOY -palonsulkujärjestelmät mahdollistavat esteettömän päivittäisen henkilöliikenteen mutta sulkevat osastoivat ovet luotettavasti ja nopeasti tulipalon sattuessa. ABLOY - tuotteistosta löytyvät yhteensopivat ja turvalliset ratkaisut erilaisiin oviin ja käyttötarkoituksiin Kaaviokuva palonsulkujärjestelmän toiminnasta: 3. Savunilmaisin (1) reagoi alkavaan tulipaloon ja antaa hälytysimpulssin ovea avoimena pitävälle aukipitolaitteelle (2). Aukipitolaite vapauttaa oven toiminnan ja ovensuljin (3) sulkee oven nopeasti. Lukko salpaa oven. Tuotteet Yksittäinen ovi ABLOY FD440 Ovensuljin Aukipitolaite ABLOY FD450 Pariovi 2 Ovensuljin Aukipitolaite ABLOY FD452 tai FD454 Ovensuljin
3 KUJÄRJESTELMÄT Uudistuneen palonsulkujärjestelmän ominaisuudet liukukisko aikaisempaa kapeampi käyttöjännite 24 VDC (± 15%), alhainen virran kulutus: max. 60mA/aukipitolaite sama tuote sopii erilevyisiin oviin joustavat ja monipuolistuneet asennusmahdollisuudet asennus helppoa myös kapeakarmisiin kohteisiin. pariovissa oviaukon minimileveys (saranaetäisyys) avautumispuolelle asennettaessa on 1250 mm, jolloin passiivioven minimileveys on 350 mm. Sulkeutumispuolelle asennettaessa minimileveys on 1350 mm, jolloin passiivioven minimileveys on 400 mm. vetolaitteen korkeuden säätömahdollisuus nyt myös oven sulkeutumispuolelle asentaminen pariovissa käy kätevästi standardituotteeseen helposti lisättävän erillisen lisälaitteen avulla (ABLOY FD100) uudistunut aukipitolaite aukipitokulma helposti säädettävissä aukipitovoimaa voidaan säätää asennuksen aikana uusi tahdistin tahdistin pitää käyntioven avoinna itsenäisesti kun passiiviovi on avattu. käyntiovessa aukipitokulma voidaan säätää aina 150 asti ovet sulkeutuvat oikeassa järjestyksessä ja täsmällisesti Värit ABLOY -palonsulkujärjestelmät on saatavissa useissa väreissä: alumiininharmaa A (RAL9006), messinki M (ei RAL-sävy) ja valkoinen V (RAL9016). Muut RAL- värit erikoistilauksesta. Alumiininharmaa Valkoinen Messinki Tilattaessa mainittava FD450 sähköisen aukipitolaitteen tuotenumero sekä väri (sisältää vetovarren ja liukukiskon) esim. FD450 alumiininharmaa A HUOM! Kaikki komponentit tulee tilata erikseen. DC250 ovensulkimen tuotenumero sekä väri, esim. DC250 messinki M FD100 tuotenumero ja väri kiinnityslevylle, esim. DC103 valkoinen V tarvittaessa sulkeutumispuolen asennukseen lisälaite, esim. FD100 valkoinen V 3
4 ABLOY PALONSULKUJÄRJESTELMÄ Palonsulkujärjestelmä ABLOY FD1 Yksittäinen ovi Pariovi Ovensuljin Aukipitolaite ABLOY FD450 Ovensuljin Aukipitolaite ABLOY FD452 tai FD454 Ovensuljin Savunilmaisin ABLOY 7451 tai 7452 Laukaisukeskus ABLOY 7400 Käytettäessä laukaisukeskusta ABLOY 7400 voidaan järjestelmällä hallita/ohjata maksimissaan esim. kolmea yksittäisovea ( 3 x FD x 7451/7452). Mahdollisuus sekä paikalliseen hälytykseen että liitäntämahdollisuus keskuspaloilmoitinjärjestelmään. Erillinen kaapelointi savunilmaisimelle ja aukipitolaitteille. Käytettäessä varavirtalähdettä ABLOY 7404 (sis. akut) mahdolliset sähkökatkokset eivät sulje ovia vaan ovet sulkeutuvat vain tulipalon sattuessa. Parioven palonsulkujärjestelmässä on sisäänrakennettu tahdistin (FD451-FD454). ABLOY FD450 ABLOY FD452 ABLOY FD454 ABLOY 7400 ABLOY 7451/7452 ABLOY 7462/7463 Ovensuljin yksittäiselle tai pariovelle (2 kpl) ilman vetovartta Sähköinen aukipitolaite vetovarrella varustettuna yksittäisiin oviin Kaksi sähköistä aukipitolaitetta parioven järjestelmään sisältäen tahdistimen ja vetovarret Sähkömekaaninen aukipitolaite parioven käynti- tai passiivioveen sisältäen tahdistimen ja vetovarret Laukaisukeskus Savunilmaisin optinen/ioni oven molemmin puolin Ovensulkupainike pinta-/uppoasenteinen oven sulkemiseen normaalitilanteissa esim. yön ajaksi pariovissa passiivioven automaattisalpa ABLOY sekä varmistin ABLOY FD101 käyntioveen salpautuva aukko tarvittaessa kiinnityslevyt asennustavan mukaan 4
5 Palonsulkujärjestelmä ABLOY FD2 Yksittäinen ovi Pariovi Ovensuljin Aukipitolaite ABLOY FD450 Ovensuljin Aukipitolaite ABLOY FD452 tai FD454 Ovensuljin Savunilmaisin ABLOY 7451 tai rele 7453 Jännitelähde ABLOY EA701 Palonsulkujärjestelmä yhdelle tai useammalle ovelle (esim. 5 x FD x 7451/7452). Ovet sulkeutuvat myös päävirran ollessa poikki. Parioven palonsulkuratkaisussa sisäänrakennettu tahdistin. ABLOY FD450 ABLOY FD452 ABLOY FD454 ABLOY EA701 ABLOY 7451/7452 ABLOY 7453 ABLOY 7462/7463 Ovensuljin yksittäiselle tai pariovelle (2 kpl) ilman vetolaitetta Sähköinen aukipitolaite vetovarrella varustettuna yksittäisiin oviin Kaksi sähköistä aukipitolaitetta parioven järjestelmään sisältäen tahdistimen ja vetovarret Sähkömekaaninen aukipitolaite parioven käynti- tai passiivioveen sisältäen tahdistimen ja vetovarren Jännitelähde Savunilmaisin optinen/ioni oven molemmin puolin Rele Ovensulkupainike, pinta-/uppoasenteinen oven sulkemiseen normaalitilanteissa esim. yön ajaksi pariovissa passiivioven automaattisalpa ABLOY sekä varmistin ABLOY FD101 käyntioveen salpautuva aukko tarvittaessa kiinnityslevyt asennustavan mukaan 5
6 Palonsulkujärjestelmä ABLOY FD3 Savuilmaisin ABLOY 7451 tai 7452 Laukaisukeskus ABLOY 7400 tai jännitelähde ABLOY EA701 ABLOY FD451 ABLOY DC194 ABLOY EA701/ 7400 ABLOY 7451/ 7452 ABLOY 7453 ABLOY 7438, 7439 ABLOY 7462/7463 Ovensuljin Parioven mekaaninen tahdistin sis. vetovarret Liukuvetolaite yksittäiseen oven Jännitelähde tai laukaisukeskus Savunilmaisin optinen/ioni oven molemmin puolin Rele käytettäessä jännitelähdettä EA701 Seinämagneetit Ovensulkupainike oven sulkemiseen normaalitilanteessa pariovissa passiivioven automaattisalpa ABLOY sekä varmistin ABLOY FD101 käyntioveen salpautuva aukko tarvittaessa kiinnityslevyt asennustavan mukaan Seinämagneetti ABLOY 7438 seinäasennus Seinämagneetti ABLOY 7439 lattia-asennus Liukuvetolaitesulkimella toteutettu palonsulkujärjestelmä. Oven aukipitokulma säädettävissä max 170 :een ovirakenteesta riippuen. Parioviratkaisussa sisäänrakennettu tahdistin. Käytettäessä laukaisukeskusta ABLOY 7400 mahdollisuus sekä paikalliseen hälytykseen että liityntämahdollisuus keskuspaloilmoitinjärjestelmään. Valittaessa jännitelähde ABLOY EA701 järjestelmä soveltuu parhaiten paikalliseen palo-ovien valvontaan. Laukaisukeskukseen ABLOY 7400 voidaan kytkeä esim. 10 kpl 7438/7439 seinämagneetteja ja 4 kpl savunilmaisimia 7451/7452. Palonsulkujärjestelmä ABLOY FD4 Savunilmaisin ABLOY 7451 tai 7452 Laukaisukeskus ABLOY 7400 tai jännitelähde ABLOY EA701 ABLOY DC235, DC240 ABLOY 7199 ABLOY EA701/ 7400 ABLOY 7451/ 7452 ABLOY 7453 ABLOY 7438, 7439 ABLOY 7462/ 7463 ABLOY Ovensuljin Vetolaite Jännitelähde tai laukaisukeskus Savunilmaisin optinen/ioni oven molemmin puolin Rele käytettäessä jännitelähdettä 8551 Seinämagneetit Ovensulkupainike Parioven erillinen tahdistin pariovissa passiivioven automaattisalpa ABLOY sekä varmistin ABLOY FD101 käyntioveen salpautuva aukko tarvittaessa kiinnityslevyt asennustavan mukaan 6 Seinämagneetti ABLOY 7438 seinäasennus Seinämagneetti ABLOY 7439 lattia-asennus On palonsulkujärjestelmän FD3 kaltainen, mutta toteutetaan ovensulkimella standardi vetolaitteen kanssa. Oven aukipitokulma säädettävissä aina 180 :een ovirakenteesta riippuen. Käytettäessä laukaisukeskusta ABLOY 7400 mahdollisuus sekä paikalliseen hälytykseen että liityntämahdollisuus keskuspaloilmoitinjärjestelmään. Valittaessa jännitelähde ABLOY EA701 järjestelmä soveltuu useiden palo-ovien paikalliseen valvontaan. Laukaisukeskukseen ABLOY 7400 voidaan kytkeä esim. 10 kpl 7438/7439 seinämagneetteja ja 4 kpl savunilmaisimia 7451/7452.
7 ABLOY OVIAUTOMATIIKKA Palonsulkujärjestelmä ABLOY FD5 ABLOY -kääntöovikoneistoilla saavutetaan käyttömukavuus ja kulkemisen joustavuus erilaisissa kohteissa. ABLOY DA400 tai DA401-kääntöoviautomatiikalla varustettu palo-ovi, joka tulipalon sattuessa sulkee oven automaattisesti. Oven maksimi aukipitokulma 100. Ominaisuudet esteetön kulkeminen ja paloturvallisuus DA400 akkuvarustuksella takaa sulkeutumisen sähkökatkoksen aikana DA401 sisältää mekaanisen sulkeutumistoiminnon oven maksimi aukipitokulma 100º Värit ja mitat Suojakotelon värivaihtoehdot ovat maalattu harmaa, maalattu messinki ja maalattu valkoinen. Alumiininharmaa (A) Valkoinen (V) DA400 DA
8 Palonsulkujärjestelmä ABLOY FD5 Savuilmaisin ABLOY 7451 tai 7452 Yksittäinen ovi Kääntöovikoneisto ABLOY DA400/ DA401 Työntävä vetolaite ABLOY 7281/ 7282 (DA400) Työntävä vetolaite ABLOY DA147/DA148 (DA401) Akkuvarustus akkukortilla 12 V ABLOY DA131 (DA400) Savunilmaisin optinen x 2/ioni x 2 ABLOY 7451/7452 Rele 1kpl/savunilmaisin ABLOY 7453 DA400 ja DA401 Työntävä vetolaite MAKSIMI OVILEVEYDET JA -PAINOT ABLOY DA400 JA DA401 Työntävä vetolaite Max. ovileveydet ja painot 7281, 7282 (DA400) 1000 mm, 120 kg (max.) DA147, DA148 (DA401) 1150 mm, 100 kg (max) 1300 mm, 90 kg (max) Pariovi Kääntöovikoneisto x 2 ABLOY DA400/DA401 Työntävä vetolaite x 2 ABLOY 7281/7282 (DA400) Työntävä vetolaite x 2 ABLOY DA147/DA148 (DA401) Akkuvarustus akkukortilla 12 V x 2 ABLOY DA131 (DA400) Savunilmaisin optinen x 2/ioni x 2 ABLOY 7451/7452 Rele 1kpl/savunilmaisin ABLOY 7453 Parioven tahdistin + salpalaite ABLOY Periaatekuva saranalinja 7451/ 7452 saranalinja 230 VAC DA400 KLM 4 x DA400 JAMAK 2 x (2+1) x VAC 7451/7452 8
9 Palonsulkujärjestelmä ABLOY FD6 Savuilmaisin ABLOY 7451 tai 7452 Liukuvetolaite tai vakiovetolaite vapaatoiminnolla ABLOY FD494 tai FD499 Palonsulkujärjestelmä ABLOY FD6 soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa ovea käytetään jatkuvasti ja ovensulkimen vastus voi olla liian suuri. Esimerkiksi vanhainkodit, lastentarhat ja koulut. Aukipitolaite ABLOY FD440 ABLOY FD440 ABLOY FD494/ FD499 ABLOY 7400/EA701 ABLOY 7451/7452 ABLOY 7453 ABLOY FD140 Sähköhydraulinen aukipitolaite Liukuvetolaite tai vakiovetolaite vapaatoiminnolla. Laukaisukeskus/jännitelähde Savunilmaisin optinen/ioni oven molemmin puolin Rele käytettäessä jännitelähdettä 8551 Kytkentärasia, käytetään asennettaessa FD440 oveen Laukaisukeskus ABLOY 7400 tai jännitelähde ABLOY EA701 ABLOY FD440 aukipitolaitetta voidaan käyttää myös normaalina aukipitolaitteena käyttämällä vakiovetolaitetta 7199 tai DC194 liukuvetolaitetta. Käytettäessä laukaisukeskusta ABLOY 7400 voidaan järjestelmällä hallita/ohjata useampaa ovea esim. 2 x x 7451/7452. Valittaessa jännitelähde ABLOY EA701 järjestelmä soveltuu parhaiten paikalliseen palo-ovien valvontaan. 9
10 Toiminta ABLOY FD440 - Sähköhydraulinen aukipitolaite Min. approx. 70 Sulkeutumisvoima EN1154: Vetolaitteilla 7199 ja FD499 EN 2-6 Vetolaitteilla DC194 ja FD494 EN 1-4 Käytettäessä vetolaitteita (FD499/FD494) vapaatoiminnolla ja kun 24 VDC on kytketty, ensimmäisellä kerralla avattaessa sulkimen avausvastus on kuten normaalisulkimella. Avaamalla ovi haluttuun kulmaan, määritetään haluttu vapaatoimintoalue (min. 70 ). Vapaatoimintoaluetta voidaan helposti suurentaa työntämällä ovea eteenpäin. Ensimmäisen avaamisen jälkeen free swing-toiminto mahdollistaa oven avaamisen ja sulkemisen ilman sulkimen vastusta. Kun virta on katkaistu eli savunilmaisin reagoi savuun, ovi sulkeutuu oven asennosta riippumatta. Virrankulutus on 90 ma (24VDC). ABLOY FD450 Aukipitotoiminta vain käyntiovessa ABLOY FD451 Mekaaninen tahdistin aukipitolaite Passiiviovi Käyntiovi Passiiviovi Käyntiovi Passiiviovi on normaalioloissa suljettuna pikasalvalla. Kun virta on katkaistu eli savunilmaisin reagoi savuun, käyntiovi sulkeutuu ja salpaa pasiiivioven. Aukipitokulma käyntiovelle voidaan säätää välille Aukipitolaitteen virrankulutus on 1 x 60 ma. Normaalin päiväkäytön aikana ovet ovat suljettuina. Toinen ovi toimii käyntiovena. Jos molempien ovien tulee pysyä auki, on käyntiovi avattava ensin, jonka jälkeen passiiviovi voidaan avata. Tahdistin pitää käyntioven avoinna halutussa aukipitokulmassa niin kauan kun passiiviovi on avoinna. Passiiviovi pysyy auki vain jonkun sitä pitäessä avoinna tai käyttämällä seinämagneettia. Kun passiiviovi on sulkeutunut myös käyntiovi sulkeutuu ja salpaa samalla passiivioven. Yllämainitut parioviratkaisut voidaan asentaa oven sulkeutumispuolelle käyttämällä erillistä lisälaitetta ABLOY FD100 (ks. sivu 14) 10
11 Toiminta ABLOY FD452 Kaksi sähköistä aukipitolaitetta Passiiiviovi aukipitolaitteet 1. Käyntiovi Ovet pidetään auki aukipitolaitteilla valitussa ( ) kulmassa. Kun virta on katkaistu eli savunilmaisin reagoi savuun, ovet sulkeutuvat. Sulkeutumisen aloittaa passiiviovi ja sen täydellisesti sulkeuduttua käyntiovi sulkeutuu ja salpaa passiivioven. Aukipitolaitteen virrankulutus: 2 x 60 ma. ABLOY FD454 Aukipitotoiminta vain käyntiovessa ABLOY FD454 Aukipitotoiminta molemmissa ovissa Passiiviovi aukipitolaite Käyntiovi Passiiviovi aukipitolaite Käyntiovi Passiiviovi on normaalioloissa suljettuna. Kun virta on katkaistu eli savunilmaisin reagoi savuun, käyntiovi sulkeutuu ja salpaa passiivioven. Aukipitokulma käyntiovelle voidaan säätää välille Aukipitolaitteen virrankulutus on 1 x 60 ma Normaalisti molemmat ovet ovat auki. Passiiviovi pidetään aukipitolaitteella avoinna valitussa ( ) aukipitokulmassa. Käyntiovi pidetään auki tahdistimella. Käyntioven aukipitokulma on säädettävissä välillä Kun virta on katkaistu eli savunilmaisin reagoi savuun, passiiviovi sulkeutuu ensin ja sen täydellisen sulkeutumisen jälkeen käyntiovi sulkeutuu ja salpaa passiivioven. Aukipitolaitteen virrankulutus: 1 x 60 ma. Edelliset ratkaisut voidaan asentaa oven sulkeutumispuolelle käyttämällä erillistä lisälaitetta ABLOY FD100 (ks. sivu 14) 11
12 Mitat Avautumispuoli FD440 + FD494 / DC194 + FD140 Min 110-Max FD494 / DC FD FD140 Max Min 72 Max mm 38 FD440 + FD499 / FD140 FD499 / Max FD FD Min 72 Max mm 38 Sulkeutumispuoli FD440 + FD494 / DC FD440 FD494 / DC Max60 Min 72 Max mm FD440 + FD499 / FD Max FD499 / 7199 Max mm Min 72 12
13 Mitat Avautumispuoli Max DC FD450 Min116 - Max Min 45 Min 74 max mm DC250 FD DC passiiviovi min. 350 mm mm Sulkeutumispuoli max 90 max DC250 FD450 min116 - max min 87 max mm FD FD DC250 DC passiiviovi min. 400 mm mm 13
14 Lisätarvikkeet 90 Ø12 Ø Ø 6 4 Ø Ø Suora kiinnityslevy ABLOY DC103 yksittäisiin sekä parioviin. Kulmakiinnityslevy ABLOY DC105 yksittäisiin sekä parioviin Kiinnityslevyjen asennusesimerkkejä ABLOY DC103 avautumispuoli ABLOY DC103 sulkeutumispuoli ABLOY DC105 (+DC109) sulkeutumispuoli Min9-Max23 24mm Min128.5-Max142, Ø 6 4 Ø Kulmakiinnityslevy ABLOY DC109 parioviin. Lisälaite sulkeutumispuolen asennuksiin ABLOY FD100 14
15 Esimerkki johdotuskaaviosta Esimerkki: Pariovi 7451/7452 Savunilmaisimet molemmin puolin ovea tuovat lisää turvallisuutta. Ovensulkupainikkeella saadaan ovet helposti kiinni. Hälytin antaa myös äänimerkin hälytyksestä FD452 KLM 4 x VAC 7462/7463 Esimerkki: Pariovi 7451/ / VAC FD452 EA701 KLM 4 x /7463 Laukaisukeskuksen kytkentä paloilmoitinkeskukseen. Paloilmoitinkeskus 7451/ Laukaisukeskus ABLOY 7400 R2 R1 Tarvitaan seuraavat vastukset: R1 = 470 Ohmia R2 = 2200 Ohmia Laukaisukeskus ABLOY 7400 max. sallittu kuormitus 300 ma Savunilmaisimet tai paloilmoitinkeskus Aukipitomagneetit ja ovensulkupainike C Hälytin / valvonta 2A/ 24 VDC NO NC Vikarele 2A/24VDC C NO NC Varavirtalähde ABLOY VAC Huom! jos max. kuormitus on yli 300 ma voidaan laukaisukeskukseen kytkeä ulkopuolinen jännitelähde 24 VDC/max. 2A Ulkopuolinen akku max 6,5 Ah Huom! - katso aina tuotteiden mukana tulevat kytkentäohjeet. 15
16 50 BATTERY OPERATINA Komponentit ABLOY 7404 BATTERY BACK-UP Laukaisukeskus ABLOY syöttöjännite 230 VAC - käyttöjännite 24VDC - max.kuormitus 300 ma 44 Varavirtalähde ABLOY akkukapasiteetti 0,7 Ah Jännitelähde ABLOY EA701 - syöttöjännite 230 VAC - käyttöjännite 24 VDC - max.kuormitus 2,5 A Hälytin ABLOY ääni ja valo - syöttöjännite 24 V AC/DC - virrankulutus hälyttäessä 70 ma 30 Savunilmaisin ABLOY 7451 (optinen) ABLOY 7452 (ioni) - syöttöjännite VDC - max.virta 30 ma - lämpötila-alue C Rele ABLOY 7453 (asennus mahdollista savunilmaisimen sisään) Optinen savunilmaisin soveltuu kohteisiin, joissa palonilmoitus halutaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kun alkava palo on vielä kytemisvaiheessa eikä lämpösäteilyä ole vielä muodostunut. Ilmaisin havaitsee vaaleaa savua, jossa hiukkaskoko on suhteellisen suuri. Ioni savunilmaisin soveltuu ilmaisemaan näkymättömiä palokaasuja sekä tummaa savua, joissa savuhiukkasten koko on pieni, erityisesti liekehtivän palon ilmaisuun. Hävitettävä ongelmajätteenä. Sisältää radioaktiivista ainetta. Varmistin ABLOY FD101 - varmistaa ovien oikean sulkeutumisjärjestyksen pariovissa Seinämagneetit ABLOY 7438, syöttöjännite 24VDC - virran kulutus 16mA - aukipitovoima 500 N Salpalaite ABLOY käytetään pariovissa passiivioven lukintaan Ovensulkupainike ABLOY 7462 (pinta-asenteinen) ABLOY 7463 (uppoasenteinen) Tahdistin Tahdistin ABLOY varmistaa pariovien oikean sulkeutumisjärjestyksen. Pituus Vapaa oviaukko Käyntioven max.leveys mm mm mm / kpl Suomen Painotuote, Joensuu