Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_40_HBauO_Lueftungsanlagen-d1540888,46.html
Timestamp: 2016-10-26 06:06:15
Document Index: 66985285

Matched Legal Cases: ['§ 40', '§ 40', '§ 40', '§ 41', '§ 42', '§ 43', '§ 43', '§ 44', '§ 45', '§ 46', '§ 47', '§ 48', '§ 49', '§ 50', '§ 51', '§ 52', '§ 53', '§ 54', '§ 55', '§ 56', '§ 57', '§ 58', '§ 59', '§ 60', '§ 40', '§ 39', '§ 41']

§ 40 HBauO, Lüftungsanlagen | Gesetze auf anwalt24.de
§ 40 HBauO, Lüftungsanlagen Suche
Hamburgische Bauordnung (HBauO) Landesrecht Hamburg…§ 40 HBauO, Lüftungsanlagen§ 41 HBauO, Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffver...§ 42 HBauO, Anlagen zum Sammeln und Beseitigen von Abwasser§ 43 HBauO, Anlagen für Abfälle§ 43a HBauO, Elektrische Anlagen und Blitzschutzanlagen§ 44 HBauO, Aufenthaltsräume§ 45 HBauO, Wohnungen§ 46 HBauO§ 47 HBauO§ 48 HBauO, Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrradplätze§ 49 HBauO, Ausgleichsabgabe für Stellplätze und Fahrradplätze§ 50 HBauO§ 51 HBauO, Sonderbauten§ 52 HBauO, Barrierefreies Bauen§ 53 HBauO, Grundpflichten der am Bau Beteiligten§ 54 HBauO, Bauherrin oder Bauherr§ 55 HBauO, Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser§ 56 HBauO, Unternehmerin oder Unternehmer§ 57 HBauO, Bauleiterin oder Bauleiter§ 58 HBauO, Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden, Erfordernis der Sc...§ 59 HBauO, Verfahrensgrundsätze…Anlage 2 HBauO, Verfahrensfreie Vorhaben nach § 60
§ 40 HBauOHamburgische Bauordnung (HBauO)Landesrecht HamburgDritter Teil – Bauliche Anlagen → Sechster Abschnitt – Technische GebäudeausrüstungTitel: Hamburgische Bauordnung (HBauO)Normgeber: HamburgAmtliche Abkürzung: HBauOGliederungs-Nr.: 2131-1Normtyp: Verwaltungsvorschrift(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein; sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen. (2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn ein Beitrag der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist. Lüftungsleitungen dürfen Raum abschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur überbrücken, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lange nicht zu befürchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen getroffen sind. (3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume übertragen.(4) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanlagen eingeführt werden; die gemeinsame Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstätten ist zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur Lüftungsanlage gehörende Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig. (5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht 1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,2. innerhalb von Wohnungen,3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m2 in nicht mehr als zwei Geschossen.(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.
§ 39 HBauO, Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle§ 41 HBauO, Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung,…