Source: http://docplayer.it/2459064-Disposizioni-di-prevenzione-incendi-testi-coordinati-norme-di-sicurezza-per-la-costruzione-e-l-esercizio-degli-impianti-sportivi.html
Timestamp: 2018-06-19 07:37:32+00:00
Document Index: 125691866

Matched Legal Cases: ['art. 13', 'art. 2', 'art. 22', 'art. 18', 'art. 10', 'art. 31', 'art. 20', 'art. 80', 'art. 80', 'art. 19', 'art. 5', 'art. 19']

DISPOSIZIONI di PREVENZIONE INCENDI TESTI COORDINATI: Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio degli impianti sportivi - PDF
Download "DISPOSIZIONI di PREVENZIONE INCENDI TESTI COORDINATI: Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio degli impianti sportivi"
2 MINISTERO dell INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DISPOSIZIONI di PREVENZIONE INCENDI TESTI COORDINATI: Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio degli impianti sportivi a cura di: Gioacchino Giomi Valter Cirillo 1
4 SOMMARIO Prefazione pag. 5 di Gioacchino Giomi e Valter Cirillo Ministero dell Interno. Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 (SOGU n. 85 dell 11 aprile 1996) «11 Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio degli impianti sportivi Coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 (GU n. 150 del 30 giugno 2005) Linee guida per la redazione del progetto preliminare «44 Ministero dell Interno. Circolare n. 31 Mi.Sa., prot. n. P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis, del 20 dic «60 D.M. 6 giugno 2005 Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio degli impianti sportivi - Chiarimenti in merito all ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento. 3
6 PREFAZIONE Le disposizioni di sicurezza sugli impianti sportivi partono dal presupposto che i soggetti da proteggere sono i praticanti, il pubblico e gli addetti. Conseguentemente nel corso degli anni sono state individuate misure di prevenzione e di protezione sempre più finalizzate a garantire la sicurezza tenendo conto dell incremento del numero dei praticanti e della crescita qualitativa della domanda di sport. La normativa che ne è scaturita ha cercato di affrontare l intero ciclo del servizio sportivo attraverso interventi organici inerenti la programmazione, la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione dell impianto. A tal fine il decreto 6 giugno 2005, che integra il decreto 18 marzo 1996, introduce aspetti innovativi per la realizzazione dei settori prevedendo, in particolare, la realizzazione di uno spazio dedicato ai sostenitori della squadra ospite e disciplinando le modalità di prefiltraggio e filtraggio degli spettatori nella fase di accesso all impianto, affidando alle società utilizzatrici il compito del controllo, accoglienza ed indirizzamento degli spettatori all interno delle zone a loro dedicate. Inoltre le modalità di gestione della sicurezza vengono rivisitate articolandole in gestione della sicurezza antincendio, gestione dell ordine e della sicurezza pubblica e gestione dell impianto sportivo di pertinenza delle società utilizzatrici dell impianto stesso. Alle disposizioni relative alla costruzione e all esercizio degli impianti sportivi si affiancano altri due decreti emanati anch essi il 6 giugno 2005 dal Ministro dell Interno di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l innovazione e le tecnologie, che regolamentano l emissione, la distribuzione, la vendita e la cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi (biglietti) e la realizzazione degli apparati di videosorveglianza televisiva a circuito chiuso. Una delle principali innovazioni apportate al decreto 18 marzo 1996 riguarda la previsione normativa dei complessi sportivi multifunzionali, strutture già presenti in varie città europee e che anche nel nostro paese stanno prendendo piede. L obiettivo è realizzare un impianto che preveda, oltre alla funzione specifica dello sport, una serie di attività collaterali di svago realizzate in assoluta armonia con gli spazi esterni. Attraverso la normativa di sicurezza si vuole supportare e consolidare un nuovo modo di intendere le manifestazioni sportive introducendo una serie di misure finalizzate a garantire la sicurezza e nel contempo a consentire di aumentare e migliorare l offerta di servizi disponibili negli impianti. Le caratteristiche innovative della norma sono compatibili con l esigenza di incrementare e riorganizzare le attività sportive e sociali nell area dell impianto sportivo; di offrire una maggiore multifunzionalità della struttura sportiva introducendo servizi ricreativi al suo interno e di creare un ruolo polifunzionale dell area quale ambito di funzioni sportive, sociali, terziarie, ricreative. Tale opzione era contemplata, dalla previgente normativa, per i soli impianti al chiuso, 5
7 6 per i quali veniva consentita la coesistenza con attività, anche soggette all obbligo dell ottenimento del certificato di prevenzione incendi, diverse per tipologia e consistenza. Era questo sostanzialmente il caso delle palestre e delle piscine inserite all interno delle scuole, degli uffici, di alcuni ospedali. Nulla veniva detto per gli impianti classificati all aperto, cioè gli impianti caratterizzati dallo spazio scoperto dell area destinata alle attività sportive, quali ad esempio, gli stadi di calcio. Le misure di protezione che sono state adottate per consentire l integrazione nei complessi sportivi di locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, alberghi, uffici, centri commerciali ed altro lo riguardano soprattutto la segregazione dei flussi di esodo dei tifosi rispetto ai flussi provenienti dalle altre attività, attraverso la realizzazione di distinti sistemi di vie di uscita e la realizzazione di compartimenti antincendio da inserire nella interconnessione tra volumi edilizi al fine di ridurre le conseguenze della propagazione di un eventuale incendio. Un altra innovazione apportata si riferisce alla definizione di area di servizio esterna che è stata leggermente variata rispetto a quella contenuta nel decreto 18 marzo 1996 per chiarire il concetto che si tratta di una area pubblica o aperta al pubblico che può essere annessa anche temporaneamente all impianto sportivo per consentire l accesso, soprattutto in occasioni di manifestazioni calcistiche che si svolgono in stadi che superano i spettatori, unicamente agli aventi diritto, cioè agli spettatori in possesso di biglietto. Di fatto questa area coincide con l area riservata, anch essa di nuova istituzione, che è compresa fra i cancelli di ingresso all impianto e quelli che si attestano sulla zona esterna. E una zona dove sono possibili attività di intrattenimento, vendita di alimenti, gadget ed altro e che risponde sia alle esigenza di controllo degli spettatori che a quella di sicurezza di tutti coloro che vi stazionano in attesa di entrare nell area di massima sicurezza. Per evitare problemi nella fase di afflusso che di deflusso, sia in condizioni normali che di emergenza, i varchi di accesso e di uscita presenti sulla delimitazione dell area riservata devono essere non inferiori, come numero e larghezza, a quelli presenti sulla delimitazione dell area di massima sicurezza. Il concetto di area di massima sicurezza che comprende oltre all area di servizio annessa anche l impianto sportivo vero e proprio è stato introdotto dal decreto 6 giugno 2005, principalmente per gli stadi di capienza superiore a posti dove si disputano manifestazioni calcistiche, ed è destinata unicamente agli spettatori che vi accedono tramite tornelli di larghezza di 0,60 m a tutta altezza, cioè non inferiori a 2,20 m, i quali permettono il passaggio ad una sola persona per volta per consentire il secondo controllo del biglietto. Per favorire un afflusso regolare, le nuove disposizioni stabiliscono che deve essere previsto un varco ogni 750 spettatori in modo che le operazioni di ingresso siano completate in un ora e mezza. Questo significa che deve essere previsto un varco di accesso di 0,60 m ogni 1125 spettatori con un minimo di due varchi per ogni settore. Viene ribadito che la realizzazione dell area di massima sicurezza non deve assolutamente interferire con il dimensionamento e la funzionalità delle uscite di sicurezza, delle vie di esodo e di accesso dei mezzi di soccorso. Ai fini dell esodo dall area di servizio annessa all impianto, che per stadi superiori a spettatori dove si disputano manifestazioni calcistiche è compresa nell area di massima sicurezza, il decreto del 6 giugno 2005 precisa che la delimitazione di tale area deve essere distanziata di almeno 6,00 m dal perimetro dell impianto sportivo e tale da consentire un agevole deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite
8 dall impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna (250 persone/modulo), quelle dallo stesso impianto (50 persone/modulo) e della massima densità di affollamento di 2 persone/mq. Le novità introdotte all interno dell impianto riguardano essenzialmente i sistemi finalizzati alla separazione tra la zona spettatori e quella destinata all attività sportiva per gli incontri di calcio con un numero di spettatori superiore a al fine di contemperare le esigenze di funzionalità degli impianti, volute dalla normativa sportiva europea ed internazionale che prescrive l abbattimento delle separazioni tra pubblico e terreno di gioco, con quelle di tutela dell ordine e della sicurezza pubblica. Le varie modalità di separazione (parapetto di 1,10 m o fossato non inferiore a 2,50 m o rialzo di 1,00 m della zona spettatori rispetto al terreno di gioco) fanno comunque salvo il principio, stabilito dal decreto del 1996, che per ogni settore devono essere presenti almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m che in caso di emergenza consentano di far defluire il pubblico verso la zona di attività sportiva. Anche nella realizzazione del settore dedicato ai sostenitori della squadra ospite, stabilita dal nuovo articolo 7, viene prevista la realizzazione di almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti, come per gli altri settori in cui deve essere suddiviso l impianto. L abbattimento delle barriere fra pubblico e terreno di gioco, imposte dalle disposizioni UEFA/FIFA, ha comportato comunque una implementazione degli adempimenti organizzativi per far fronte in modo concreto ed efficace a manifestazioni di tifo violento. A tal fine è stato previsto il presidio all interno della zona attività sportiva, oltre delle forze di polizia e dei vigili del fuoco per l espletamento dei rispettivi compiti di istituto, anche di personale assunto dalla società utilizzatrice dello stadio appositamente addestrato che permetta di garantire il rispetto delle regole di utilizzo dell impianto. Sotto il profilo della sicurezza antincendio vengono richiamati i criteri dettati dal decreto 10 marzo 1998, emanato in attuazione dell art. 13 del decreto legislativo 626/94, ai fini dell organizzazione e della gestione della sicurezza. Da tale richiamo ne consegue l implicita ammissione che il decreto legislativo 626 trova applicazione ed è da considerarsi cogente anche per gli impianti sportivi con l obbligo, quindi, di prevedere in pianta stabile e non solo in condizioni di emergenza, un vero e proprio sistema di gestione della sicurezza, nell ambito del quale si inseriscono, in modo naturale, le pianificazioni da attuare al verificarsi di determinate evenienze. Viene definita in modo inequivocabile la figura del titolare dell impianto sportivo quale unico responsabile della sicurezza. Tale precisazione fuga ogni dubbio interpretativo sulle competenze gestionali tra l ente pubblico, normalmente proprietario dell impianto, e la società sportiva fruitrice dello stesso impianto. Altro concetto introdotto è costituito dall obbligo della predisposizione a cura del titolare, ovvero della società utilizzatrice per impianti con oltre persone, del piano di sicurezza dell impianto sportivo. Tale piano deve contemplare, oltre che le prescrizioni e limitazioni di esercizio impartite dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, anche altri aspetti specifici per la gestione ordinaria ed in emergenza dell impianto. Anche per gli impianti sportivi, come per le altre attività soggette ai controlli antincendio è stata prevista la istituzione di un registro dei controlli periodici, ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi alla verifica di efficienza e di funzionalità dei siste- 7
9 8 mi, degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi con specifica funzione di sicurezza antincendio. Gli adempimenti gestionali relativi al mantenimento delle condizioni di sicurezza sono stati completamente separati da quelli inerenti la gestione dell emergenza, introducendo l obbligo di realizzare nell ambito degli impianti sportivi di capienza superiore a spettatori dove si disputano incontri di calcio, un apposito locale destinato a centro di gestione delle emergenze. In tale centro ha sede, nel corso della manifestazione calcistica, il gruppo operativo sicurezza (G.O.S.) nel cui ambito operano in sinergia le varie figure preposte a gestire l impianto sportivo. Specifiche disposizioni sono state previste per i complessi sportivi multifunzionali finalizzati alla gestione unificata dell emergenza. È stato inoltre previsto che gli impianti al chiuso, in caso di utilizzo occasionale per manifestazioni non sportive, vengono assimilati, ai fini della individuazione della capacità di deflusso, ai locali di pubblico spettacolo. Pertanto per locali con pavimento a quota compresa tra + 1 rispetto al piano di riferimento la capacità di deflusso dovrà essere pari a 50, per locali con pavimento a quota compresa tra + 7,5 rispetto al piano di riferimento il valore dovrà essere di 37,5 e per locali con pavimento a quota compresa al di sopra o al di sotto di 7,5 rispetto al piano di riferimento tale valore sarà di 33. Ai fini procedurali il decreto 6 giugno 2005 stabilisce che per tutti gli impianti sportivi, indipendentemente dalla capienza e destinazione, la domanda di autorizzazione alla costruzione dell impianto da presentare al Comune deve essere integrata con la documentazione tecnica progettuale finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi prescritta dall art. 2 del DPR 37/98 così come specificata dall allegato I lettera B del D.M. 4 maggio E opportuno chiarire comunque che le modalità per il rilascio del certificato di prevenzione incendi non vengono variate con il nuovo decreto e seguono le disposizioni stabilite dal predetto DPR 37/98. Inoltre, considerato che gli adeguamenti degli impianti sportivi esistenti alle disposizioni contenute nel decreto 6 giugno 2005 potrebbero comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, nel caso dovesse manifestarsi tale evenienza, i titolari degli impianti devono avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del citato DPR finalizzate all ottenimento di un nuovo certificato di prevenzione incendi. Considerato che l entrata in vigore delle nuove disposizioni è legata all inizio della stagione calcistica , è chiaro che ci si riferisce a tutti quei provvedimenti finalizzati a garantire l ordine pubblico e non ad altri tipi di intervento quali la realizzazione di complessi multifunzionali o l utilizzazione degli impianti per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. Qualora per oggettive esigenze, gli interventi di adeguamento alle misure di ordine pubblico necessitassero di tempi più lunghi, il Prefetto può concedere specifiche proroghe per un massimo di sei mesi ovvero concedere deroghe, secondo le disposizioni dell art. 22 del D.M , tranne che per gli aspetti di sicurezza antincendio di competenza dei Direttori regionali dei vigili del fuoco. Per consentire una più agevole applicazione delle norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio degli impianti sportivi si è provveduto a predisporre il testo del decreto 18 marzo 1996, coordinato con il decreto 6 giugno 2005, in cui sono state evidenziate:
10 - in corsivo chiaro sottolineato le disposizioni relative ai complessi sportivi multifunzionali; - in corsivo grassetto sottolineato le disposizioni relative agli impianti sportivi all aperto dove si disputano manifestazioni calcistiche di capienza superiore a spettatori; - in corsivo grassetto le disposizioni relative agli impianti sportivi all aperto con un numero di spettatori superiore a e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000; - in tondo le disposizioni relative per gli altri tipi di impianti sportivi, dove in corsivo chiaro sono evidenziate le integrazioni apportate dal D.M Ovviamente le suddette disposizioni possono trovare contestuale applicazione per impianti sportivi che presentano l insieme delle caratteristiche evidenziate. Infine sono state inserite alcune note di richiamo alle schede, allegate alla lettera circolare prot. n.p1091/4139 sott.7/4 del 5 agosto 2005, che costituiscono le linee guida per la realizzazione dei sistemi di separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva, dei settori, delle aree di sicurezza e varchi e dei sistemi di videosorveglianza. Gioacchino Giomi, Valter Cirillo 9
12 (Pubblicato su S.O.G.U. n. 85 del 11 aprile 1996) DECRETO 18 marzo 1996 MINISTERO DELL INTERNO Decreto ministeriale 18 marzo 1996 (S.O.G.U. n. 85 dell 11/04/1996) concernente Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio degli impianti sportivi coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 (G.U. n. 150 del 30/06/2005). IL MINISTRO DELL INTERNO Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione; Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi; Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2001; Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005; Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C22/1 del 24 gennaio 2002; Viste le disposizioni indicate nel manuale per l'ottenimento della licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio; Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del 11
13 Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione nell'ambito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attività sportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio; Ravvisata l'opportunità di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi; Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, per gli aspetti di prevenzione degli incendi; D E C R E T A: ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali. Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100, o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20. ART. 2 - DEFINIZIONI Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni: SPAZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale. ZONA DI ATTIVITÀ SPORTIVA Zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto. SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva. 12
14 ZONA SPETTATORI Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi. SPAZI E SERVIZI DI SUPPORTO Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico. SPAZI E SERVIZI ACCESSORI Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili. IMPIANTO SPORTIVO Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende: a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva; b) la zona spettatori; c) eventuali spazi e servizi accessori; d) eventuali spazi e servizi di supporto. IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO Impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto. IMPIANTO SPORTIVO AL CHIUSO Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto. COMPLESSO SPORTIVO Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse. COMPLESSO SPORTIVO MULTIFUNZIONALE Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica. AREA DI SERVIZIO ANNESSA Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi. AREA DI SERVIZIO ESTERNA Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile. ZONA ESTERNA Area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati. SPAZI DI SOCCORSO Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra. 13
15 VIA D'USCITA Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna. SPAZIO CALMO Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi. PERCORSO DI SMISTAMENTO Percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato. STRUTTURE PRESSOSTATICHE Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione. CAPIENZA Massimo affollamento ipotizzabile. ART. 3 - NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione: 1) una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna; 2) piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio; 3) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo; 4) documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso; 5) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario; 6) parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n 302, e successive modificazioni; 7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica. Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di 14
16 Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme. Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n 577, ai fini della prevenzione incendi. La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quando si verifichino sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato. Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato. ART. 4 - UBICAZIONE L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti. L'area per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso. Gli impianti devono essere provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre di soccorso, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio La separazione da tali attività deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. 15
17 Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell'area di servizio o zona esterna all'impianto. Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve essere assicurata la possibilità dell'accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i seguenti requisiti minimi: - raggio di volta non inferiore a 13 m; - altezza libera non inferiore a 4 m; - larghezza: non inferiore a 3,50 m; - pendenza: non superiore a 10%; - resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t. Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l'ubicazione delle attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, sia all'esterno del volume degli impianti che all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate: a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonché dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita; b) il carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 kg/mq di legna standard equivalente; c) le superfici di aerazione naturale delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche: 1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonché a dispositivo di azionamento manuale; 2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400 C; 3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120; 4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico; 5) alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di mancanza dell'energia elettrica ordinaria; 16
18 6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico; 7) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita ed i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati. ART. 5 - AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO Tutti gli impianti di capienza superiore a spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato. La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico. Negli impianti di capienza compresa tra 500 e spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche. La disponibilità di tale area durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente valido. ART. 6 - SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITA' SPORTIVA SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48. Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e Per le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni. Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla norma UNI Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a spettatori. 17
19 Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, è consentito prevedere posti in piedi. Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti in piedi, devono rispondere alle norme UNI SPAZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive. Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio dovrà essere conforme alla norma UNI 10121; queste ultime delimitazioni devono avere almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva. ART. 6-BIS - SISTEMI DI SEPARAZIONE TRA ZONA SPETTATORI E ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA ( 1 ) La separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso: a) l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile; b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI o equivalenti; c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI o equivalenti. Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in ( 1 ) Vedere anche scheda E allegata alla lettera circolare P1091/4139 sott. 7/4 del 5 agosto
20 volta dal Questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal Questore della Provincia, può essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori. Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attività sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali. ART. 7 SETTORI ( 2 ) Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a spettatori per impianti all'aperto e a per quelli al chiuso. Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a: a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro; b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita. La finalità di cui alla lettera a) deve essere perseguita mediante l'istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI o equivalenti. La finalità di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione: a) istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI o equivalenti; ( 2 ) Vedere anche scheda C allegata alla lettera circolare P1091/4139 sott. 7/4 del 5 agosto