Source: http://docplayer.fi/114776578-Energiatodistus-haukilahdenkuja-helsinki-uudisrakennusten-maaraystaso-rakennuksen-laskennallinen-kokonaisenergiankulutus-e-luku.html
Timestamp: 2019-07-19 19:11:41+00:00
Document Index: 4281004

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ENERGIATODISTUS. Haukilahdenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) - PDF
Download "ENERGIATODISTUS. Haukilahdenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)"
1 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 79 Haukilahdenkatu 5 talo A Haukilahdenkuja , HELSINKI Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 04 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: 4076 Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 6 / (m vuosi) Todistuksen laatija: Vainio, Tuukka Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie 0060, Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
2 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 80 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/(m vuosi) - Energiamuodon kertoimella painotettu energia /(m vuosi) sähkö 87 4,7 70 kaukolämpö ,7 57 Sähkön kulutukseen sisältyvä 86 0 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 6 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: B: C: D: E: F: G: 4... Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka C E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
3 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Muut asuinkerrostalot Rakennuksen valmistumisvuosi 04 Lämmitetty nettoala Rakennusvaippa 80 m Ilmanvuotoluku q 50 4,0 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 54,8 0,7 57,5 4% Yläpohja 465,8 0,09 4,9 5% Alapohja 465,8 0,7 79, 0% Ikkunat 07,,00 07, 40% Ulko-ovet,,00, % Kylmäsillat ,7 9% Ikkunat ilmansuunnittain A U m W/(m K) Pohjoinen Koillinen 5,8,00 0,55 Itä Kaakko 9,,00 0,55 Etelä Lounas 49,,00 0,55 Länsi Luode 99,9,00. 0,55 Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet,50 /,0,70 5% 0,0 Erillispoistot / 0,0, Ilmanvaihtojärjestelmä,40 /,40,6 - - Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 45% Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90% 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97% 0,0 0,6 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla m /(h m ) lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen g kohtisuora -arvo Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 60%,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0%,0 -
4 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 04 Lämmitetty nettoala, m 80 E-luku, / (m vuosi) 6 E-luvun erittely Muut asuinkerrostalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus - /vuosi /(m vuosi) sähkö 87, kaukolämpö , YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus kwh/(m vuosi) Geoterminen lämpö Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 6,5 - Tuloilman lämmitys 4,5 - Lämpimän käyttöveden valmistus 0,6 9,5 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 7, - - Jäähdytysjärjestelmä Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 8,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve kwh/(m vuosi) Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä 66 Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/(m vuosi) Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..
5 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 80 m² Ostettu energia kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ kwh/(m vuosi) Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
8 LISÄMERKINTÖJÄ Kohteessa käytetään uusiutuvaa geotermistä energiaa, jolla esilämmitetään ilmanvaihtokoneiden tuloilmaa. Lämmitysteho on lämmityskaudella 5-0 kw ja jäähdytyskaudella jäähdytysteho on 0-5 kw.
9 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 79 Haukilahdenkatu 5 talo B Haukilahdenkuja , HELSINKI Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 04 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: 408 Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 5 / (m vuosi) Todistuksen laatija: Vainio, Tuukka Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie 0060, Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
10 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 80 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/(m vuosi) - Energiamuodon kertoimella painotettu energia /(m vuosi) sähkö 076 4,7 69 kaukolämpö ,7 56 Sähkön kulutukseen sisältyvä 86 0 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 5 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: B: C: D: E: F: G: 4... Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka C E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
11 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Muut asuinkerrostalot Rakennuksen valmistumisvuosi 04 Lämmitetty nettoala Rakennusvaippa 80 m Ilmanvuotoluku q 50 4,0 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 544,9 0,7 6,6 6% Yläpohja 465,8 0,09 4,9 6% Alapohja 465,8 0,7 79, % Ikkunat 76,7,00 76,7 8% Ulko-ovet 6,0,00 6,0 % Kylmäsillat ,6 9% Ikkunat ilmansuunnittain A U m W/(m K) Pohjoinen Koillinen 4,5,00 0,55 Itä Kaakko 94,5,00 0,55 Etelä Lounas 49,,00 0,55 Länsi Luode 9,9,00. 0,55 Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet,70 /,0,57 5% 0,0 Erillispoistot / 0,0, Ilmanvaihtojärjestelmä,40 /,40, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 45% Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90% 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97% 0,0 0,6 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla m /(h m ) lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen g kohtisuora -arvo Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 60%,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0%,0 -
12 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 04 Lämmitetty nettoala, m 80 E-luku, / (m vuosi) 5 E-luvun erittely Muut asuinkerrostalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus - /vuosi /(m vuosi) sähkö 076, kaukolämpö 99 0, YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus kwh/(m vuosi) Geoterminen lämpö Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 5,4 - Tuloilman lämmitys 4,4 - Lämpimän käyttöveden valmistus 0,6 9,5 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,8 - - Jäähdytysjärjestelmä Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 80,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve kwh/(m vuosi) Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä 66 Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/(m vuosi) Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..
13 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 80 m² Ostettu energia kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ kwh/(m vuosi) Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
16 LISÄMERKINTÖJÄ Kohteessa käytetään uusiutuvaa geotermistä energiaa, jolla esilämmitetään ilmanvaihtokoneiden tuloilmaa. Lämmitysteho on lämmityskaudella 5-0 kw ja jäähdytyskaudella jäähdytysteho on 0-5 kw.
17 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 79 Haukilahdenkatu 5 talo C Haukilahdenkuja , HELSINKI Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 04 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: 4086 Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 5 / (m vuosi) Todistuksen laatija: Vainio, Tuukka Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie 0060, Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
18 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 80 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/(m vuosi) - Energiamuodon kertoimella painotettu energia /(m vuosi) sähkö 9 4,7 69 kaukolämpö ,7 56 Sähkön kulutukseen sisältyvä 86 0 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 5 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: B: C: D: E: F: G: 4... Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka C E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
19 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Muut asuinkerrostalot Rakennuksen valmistumisvuosi 04 Lämmitetty nettoala Rakennusvaippa 80 m Ilmanvuotoluku q 50 4,0 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 59,5 0,7 6,7 5% Yläpohja 465,8 0,09 4,9 6% Alapohja 465,8 0,7 79, % Ikkunat 94,,00 94, 9% Ulko-ovet 5,0,00 5,0 % Kylmäsillat , 9% Ikkunat ilmansuunnittain A U m W/(m K) Pohjoinen Koillinen 4,4,00 0,55 Itä Kaakko 96,6,00 0,55 Etelä Lounas 49,,00 0,55 Länsi Luode 90,,00. 0,55 Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet,70 /,0,58 5% 0,0 Erillispoistot / 0,0, Ilmanvaihtojärjestelmä,40 /,40, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 46% Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90% 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97% 0,0 0,6 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla m /(h m ) lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen g kohtisuora -arvo Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 60%,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0%,0 -
20 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 04 Lämmitetty nettoala, m 80 E-luku, / (m vuosi) 5 E-luvun erittely Muut asuinkerrostalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus - /vuosi /(m vuosi) sähkö 9, kaukolämpö 8 0, YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus kwh/(m vuosi) Geoterminen lämpö Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 6,0 - Tuloilman lämmitys 4, - Lämpimän käyttöveden valmistus 0,6 9,5 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,8 - - Jäähdytysjärjestelmä Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 80,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve kwh/(m vuosi) Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys 56 8 sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä 66 Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/(m vuosi) Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..
21 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 80 m² Ostettu energia kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ kwh/(m vuosi) Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
22 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Huomiot ylä- ja alapohja /m vuosi Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät /m vuosi Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t /m vuosi
23 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät /m vuosi Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon /m vuosi Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
24 LISÄMERKINTÖJÄ Kohteessa käytetään uusiutuvaa geotermistä energiaa, jolla esilämmitetään ilmanvaihtokoneiden tuloilmaa. Lämmitysteho on lämmityskaudella 5-0 kw ja jäähdytyskaudella jäähdytysteho on 0-5 kw.