Source: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-2
Timestamp: 2019-11-23 00:01:41+00:00
Document Index: 48355209

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 14', '§ 15', '§ 17', '§ 18', '§ 21', '§ 10', '§ 12', '§ 9', '§ 147', 'zákona č. 79']

2/1990verze 1
Vyhláška č. 2/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny
ČÁST DRUHÁ - DODÁVKY ELEKTŘINY ZE ZAŘÍZENÍ PRO VEŘEJNÝ ROZVOD (§ 4 - § 14)
ČÁST TŘETÍ - Dodávky elektřiny do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny (§ 15 - § 17)
ČÁST ČTVRTÁ - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 18 - § 21)
Tato vyhláška upravuje vztahy vznikající mezi socialistickými organizacemi při dodávce a odběru elektřiny, pokud zvláštní předpis1) nestanoví jinak.
(5) odběr elektřiny u velkoodběratelů a středních odběratelů s měřením na sekundární straně transformátoru2) se skládá z hodnoty naměřené na měřícím zařízení a transformačních ztrát činné a jalové energie. Činné transformační ztráty se stanoví u odběrů z velmi vysokého napětí ve výši 3 % naměřené hodnoty a u odběrů z vysokého napětí ve výši 6 % naměřené hodnoty. Odběr jalové energie transformátoru se k naměřeným hodnotám odběru nepřipočítává, je-li na sekundární svorky transformátoru připojeno kompenzační zařízení o výkonu odpovídajícím příkonu transformátoru naprázdno a je-li toto zařízení v provozu. Poruchy na kompenzačním zařízení je odběratel povinen oznámit dodavateli ihned po jejich zjištění. Odběratel je povinen ověřit nejméně jednou ročně správnou funkci kompenzačního zařízení a výsledky měření sdělit dodavateli. Pokud tak neučiní, považuje se transformátor za nevykompenzovaný.
(6) U kmitočtu je přípustná tolerance ± 1 % od hodnoty stanovené v technické normě;3) může se měřit v kterémkoliv místě odběrného elektrického zařízení.
(7) U napětí je přípustná tolerance podle technické normy.4) Dodavatel není povinen dodržet příslušnou toleranci v době, kdy
b) odběratel překračuje hranice negativního zpětného působení na síť nebo provozuje nesymetrické odběry a zdroje vyšších harmonických v rozporu s technickou normou,5)
c) a dále v případech uvedených v § 10 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), i), j), k), l) a m) této vyhlášky.
(8) Odběratel je povinen odebírat elektřinu ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny trvale s hodnotou induktivního účiníku (cos φ) 0,93 až 0,98.6) Organizace provozující závodní elektrárnu je povinna dodávat do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny v denní době elektřinu trvale s hodnotou induktivního účiníku (cos φ) 0,9, 6) nedohodnou-li se organizace podle místních síťových podmínek jinak.
(10) Odběratel je povinen provést na svém odběrném zařízení připojeném na zařízení pro veřejný rozvod elektřiny takové úpravy, aby vlivem zpětného působení na síť (zkreslení sinusového průběhu napětí a proudu, nesouměrná zátěž a kolísání napětí) neovlivňoval nad hodnoty dané technickou normou5)
(1) Dodavatel může podle vývoje palivoenergetické situace stanovit na některé období pro řízení odběru a spotřeby elektřiny v nezbytném rozsahu rozšířená pásma energetických špiček7) tak, aby plně pokrývala doby maximálního zatížení elektrizační soustavy Československé socialistické republiky.
(1) Na žádost odběratele nebo z vlastního podnětu přezkouší dodavatel správnost údajů měřícího zařízení do 30 dnů od jeho výměny. Zkoušku musí provést podle technických norem.8)
(2) Zjistí-li se při přezkoušení, že měřící zařízení udává hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více než připouští technická norma,8) uhradí zvýhodněná organizace částku odpovídající chybě v údajích, a to ode dne, kdy závada vznikla; nelze-li to zjistit, ode dne předcházejícího odečtu. Náklady spojené s výměnou a přezkoušením měřícího zařízení hradí dodavatel.
(3) Zjistí-li se při přezkoušení, že údaje měřícího zařízení se neodchylují od skutečné hodnoty více než připouští technická norma,8) uhradí veškeré náklady spojené s výměnou a přezkoušením měřícího zařízení odběratel v případě, že o přezkoušení požádal.
(2) Měsíční lhůta uvedená v odstavci 2 se považuje za splněnou, provede-li dodavatel odečet nejdříve 4 pracovní dny před a nejpozději 2 pracovní dny po jejím uplynutí; dodavatel je však povinen provést odečet stejný počet pracovních dnů před nebo po skončení měsíce jako byl proveden odečet v předchozím měsíci.
a) velkoodběratelé, u kterých se odebíraný výkon měří pouze ukazatelem 1/4 hod. kW maxima, jsou povinni provádět písemné odečty na začátku a na konci pracovní doby a v dvousměnných a nepřetržitých provozech v pracovních dnech v 6, 14 a 22 hodin; součástí těchto odečtů je i záznam o dosaženém 1/4 hod. maximu a hodnotě účiníku. Při uplatnění závazných opatření sloužících k usměrnění odběru a spotřeby elektřiny9) jsou velkoodběratelé povinni v pracovní době provádět hodinové odečty odběru elektřiny a vést o tom písemný záznam,
b) velkoodběratelé, u kterých se odebíraný výkon měří registračním zařízením10) jsou povinni provádět písemné odečty elektroměrů jalové elektřiny na začátku a na konci pracovní doby a v dvousměnných a nepřetržitých provozech v pracovní dny v 6, 14 a 22 hodin.
(4) Odběratelé uvedení v odstavci 3 jsou povinni na vyžádání předkládat dodavateli záznamy o odečtech při sjednávání odběrových diagramů
g) nevhovuje-li odběratelovo zařízení technickým normám11) do té míry, že může ohrozit zdraví, život nebo majetek,
p) z důvodů neplacení za odebranou elektřinu, jestliže odběratel nesplnil svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že dodávku přeruší.
V těchto případech neodpovídá dodavatel za vzniklé škody ani za ušlý zisk.12)
(2) Změnu napětí či druhu elektřiny oznámí dodavatel odběratelům podle zvláštních předpisů.13)
b) u velkoodběratelů a středních odběratelů se štítkové výkony všech transformátorů sloužících k přímému odběru elektřiny vynásobí dobou využití 16 hodin denně, pokud nebyla zjištěna jiná doba využití; pro výpočet se použije účiník cos j = 1 a za odebraný elektrický výkon se považuje sjednané technické maximum.
1. 300 Kčs za každý kW, který odebrali nad smluvený čtvrthodinový výkon v kW ve stanovených pásmech energetických špiček,7)
2. 100 Kčs za každý kW, který odebrali nad smluvený hodinový výkon v době uplatnění závazných opatření sloužících k usměrnění odběru a spotřeby elektřiny,9)
b) odběratelé, u nichž se odebíraný elektrický výkon měří registračním zařízením,10) zaplatí dodavateli penále
a) za neoprávněný odběr podle § 12 odst. 1 písm. c),
d) a e) této vyhlášky,
b) zjistí-li dodavatel u odběru s měřením na sekundární straně transformátoru2) poruchu na kompenzačním zařízení, kterou odběratel neohlásil,
(8) Při zhoršení účiníku proti stanovené nebo dohodnuté hodnotě zaplatí odběratel dodavateli penále ve výši 0,50 Kčs za každou takto odebranou kVArh, nejméně však 2000 Kčs měsíčně. Při měření na sekundární straně transformátoru2) se do výpočtu účiníku započítává i odběr jalové energie transformátoru naprázdno, pokud není vykompenzován.
(9) Za překročení technického maxima sjednaného ve smlouvě je odběratel, u něhož se odebíraný elektrický výkon měří registračním zařízením,10) povinen zaplatit penále ve výši 10 Kčs za každý překročený kW ve čtvrthodinovém intervalu, nejméně však 2500 Kčs.
Fakturování a placení dodávek elektřiny upravují zvláštní předpisy.14)
(3) Odečty elektroměrů pro měření činné a jalové elektřiny pro účely sledování a vyhodnocování výroby, odběru, dodávky a vlastní účelové spotřeby provádějí velkoodběratelé provozující závodní elektrárnu takto:
b) při provozu elektráren s instalovým výkonem do 1 MW včetně, odečítají skutečně dosažené směnové hodnoty výroby, odběru, dodávky a spotřeby elektřiny v pracovní dny v 6, 14 a 22 hodin.
(5) Velkoodběratelé provozující závodní elektrárnu jsou povinni sledovat hodinový průběh výroby, odběru a spotřebu elektřiny v druhé středě v měsíci a v sobotu a neděli po druhé středě v červnu a prosinci. O povinnosti vyplnit a zaslat výkaz energetickému podniku platí ustanovení § 9 odst. 5 obdobně.
(2) Za nedodání smluveného elektrického výkonu do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny ve stanovených pásmech energetických špiček,7) v době mimošpičkové při uplatnění závazných opatření sloužících k usměrnění odběru a spotřeby elektřiny,9) je organizace provozující závodní elektrárnu povinna zaplatit energetickému podniku penále ve výši 0,20 Kčs za kW a hodinu, nejméně však 500 Kčs.
7) Ceník velkoobchodních cen VC 3/2/1988 odbor 117
11) ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.
12) § 147 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., úplné znění vyhlášené pod č. 80/1989 Sb.
13) Vyhláška ministerstva energetiky č. 9/1958 Ú. l., (Ú. v.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizačního zákona).
14) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.
Vyhláška předsedy Státní banky československé č. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.