Source: https://docplayer.cz/19015418-Be-esov-lede-2013-vypracoval-i-g-balata-vladimir.html
Timestamp: 2020-02-21 09:34:13+00:00
Document Index: 52479716

Matched Legal Cases: ['zákona č.185', 'zákona č.258', 'zákona č.309', 'zákona č.309', 'zákona č.185', 'zákona č.258', 'zákona č.185', 'zákona č.258']

BE EŠOV, LEDE 2013 VYPRACOVAL : I G. BALATA VLADIMÍR - PDF Free Download
Download "BE EŠOV, LEDE 2013 VYPRACOVAL : I G. BALATA VLADIMÍR"
1 AKCE : ZATEPLE Í A VÝMĚ A ZDROJE VYTÁPĚ Í ZŠ POSTUPICE MÍSTO : ZÁKLAD Í ŠKOLA POSTUPICE, ŠKOL Í 153, POSTUPICE OBJEKT A STAVEB ÍM POZEMKU PARCEL Í ČÍSLO 189 V KATASTRÁL ÍM ÚZEMÍ POSTUPICE STAVEB ÍK : OBEC POSTUPICE, ŠKOL Í POSTUPICE ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 13 / 09 TECHNICKÁ ZPRÁVA. BE EŠOV, LEDE 2013 VYPRACOVAL : I G. BALATA VLADIMÍR ČKAIT
2 IDE TIFIKAČ Í ÚDAJE. ázev stavby : Zateplení a výměna zdroje vytápění ZŠ Postupice Místo stavby : Základní škola Postupice, Školní 153, Postupice stavební pozemek parcelní číslo 189 v katastrálním území Postupice Stavebník : Obec Postupice, Školní 154, Postupice Obecní úřad : Obecní úřad Postupice, Školní 154, Postupice Stavební úřad : Městský úřad Benešov Charakter stavby : stavební úpravy Způsob provádění : dodavatelsky odbornou stavební firmou Projektant : Agroprojekt Praha s.r.o., atelier Benešov, Nádražní 2040, Benešov Ing. Balata Vladimír ČKAIT SITUOVÁ Í A POPIS STAVBY. STÁVAJÍCÍ STAV. Areál základní školy je situován ve střední části obce s přístupem z místní veřejné zpevněné komunikace, která navazuje na státní silnici č.112 a, procházející obcí. Na přístupovou komunikaci pak navazují v areálu školy zpevněné komunikace, umožňující přístup do objektu a zásobování kuchyně a kotelny. Celý areál je situován v mírně svažitém terénu jižním směrem. Výstavba základní školy byla provedena podle projektu z roku Součástí areálu je i provoz mateřské školy v samostatném objektu. Objekt základní školy tvoří dvě vzájemně propojené části. Hlavní část objektu tvoří učební pavilón s učebnami, školní družinou, šatnami, kabinety, jídelnou a nezbytným příslušenstvím a komunikačními prostorami. Vedlejší část objektu tvoří sál tělocvičny se šatnou a nářaďovnou, bytová jednotka a podzemní podlaží s kotelnou a uhelnou, dílnami, kuchyní, sklady a dalším zázemím a komunikačními prostorami. Obě části objektu propojuje spojovací krček se zázemím kuchyně, komunikačními prostorami a terasou na ploché střeše. K podélné stěně vedlejší části objektu byla dodatečně provedena jednopodlažní přístavba se dvěma skladovými prostorami. HLAVNÍ ČÁST OBJEKTU. Hlavní část objektu celkových půdorysných rozměrů 54,70 x 15,85 m tvoří objekt široký 10,70 m, který je v krajní části v délce 23,70 m posunutý o 5,15 m a v délce 10,60 m tvoří objekt široký 10,70 + 5,15 = 15,85 m. Objekt je zděný z plných pálených cihel s tloušťkou obvodového a vnitřního nosného zdiva 450 mm s oboustrannými vápenocementovými omítkami. Stropy tvoří železobetonové žebírkové konstrukce s podhledem tvořeným vápenocementovou štukovou omítkou na dřevěném bednění a roštu. Stropy chodeb tvoří přímo železobetonové stropní desky se spodní omítkou. Zastřešení tvoří dřevěná příhradová sedlová konstrukce s azbestocementovou střešní krytinou na dřevěných masivních latích (krokve po vlašsku) s výškou do hřebene 10,40 m a 11,45 m nad úrovní podlahy I.NP. Pohledovou soklovou část tvoří zdivo z lomového kamene. Hlavní část objektu je částečně podsklepená s jedním podzemním podlažím a se dvěma užitnými nadzemními podlažími. Podkrovní půdní prostor není využíván. Komunikačně je hlavní část objektu přístupná hlavním vstupem, další vstup je řešen spojovacím krčkem a přístup je umožněn i přes tělocvičnu. V hlavní části objektu jsou osazena dřevěná okna a dřevěné dveře, povrchové úpravy podlah tvoří teracová dlažba, keramická dlažba a dřevěné vlysy. Hlavní část objektu je vybavena vnitřními rozvody elektroinstalací, vody a kanalizace s napojením na veřejné rozvody. Vytápění je ústřední teplovodní (podlahové a otopnými tělesy) s kotelnou na pevná paliva (koks) ve vedlejší části objektu. 2
3 VEDLEJŠÍ ČÁST OBJEKTU. Vedlejší část objektu pravidelných půdorysných rozměrů 31,30 x 12,90 m je rovněž zděná z plných pálených cihel s tloušťkou obvodového zdiva 450 mm a tloušťkou vnitřního nosného zdiva 300 mm s oboustrannými vápenocementovými omítkami. Pohledovou soklovou část tvoří zdivo z lomového kamene. Vedlejší část objektu s jedním užitným nadzemním podlažím tvoří převážně tělocvična, která je zcela podsklepena s jedním užitným podzemním podlažím. V krajní severní části se dvěma užitnými nadzemními podlažími je zázemí tělocvičny a bytová jednotka v úrovni II.NP. Severní část šířky 6,75 m není podsklepena. Podkrovní půdní prostor není využíván a je přístupný pouze stropním výlezem v severní části objektu. Komunikačně je podzemní podlaží i tělocvična přístupná z učebního pavilónu (hlavní části objektu), vstupem v místě spojovacího krčku a samostatným vstupem v severní části objektu. Strop nad podzemním podlažím tvoří železobetonová trámová konstrukce, zastropení a zastřešení objektu tvoří ocelové příhradové sedlové vazníky s azbestocementovou střešní krytinou na dřevěných latích. Na spodním pásu příhradových vazníků je vytvořena podhledová konstrukce z dřevěných hranolů, na kterých je proveden dřevěný rošt z prken s dřevocementovými deskami typu Heraklit a vápenocementovou omítkou. Podhled je z horní strany zateplen volně položenými rohožemi ze skelné vaty tl.50 mm. Výška do hřebene sedlové konstrukce střechy je 8,30 m od úrovně podlahy tělocvičny. Ve vedlejší části objektu jsou osazena dřevěná okna a dřevěné dveře, povrchové úpravy podlah tvoří betonová mazanina (v podzemním podlaží), teracová dlažba, keramická dlažba a dřevěné vlysy. Vedlejší část objektu je vybavena vnitřními rozvody elektroinstalací, vody a kanalizace s napojením na veřejné rozvody. Vytápění je ústřední teplovodní s kotelnou na pevná paliva v podzemním podlaží pod tělocvičnou. SPOJOVACÍ KRČEK Spojovací krček půdorysných rozměrů 5,60 x 5,00 m propojuje hlavní a vedlejší část objektu. Spojovací krček má dvě užitná nadzemní podlaží a komunikačně propojuje a výškově vyrovnává rozdílné úrovně podlah obou částí objektu. Plochá střecha spojovacího krčku je řešena jako užitná s keramickou dlažbou. Kromě komunikačních prostorů je v úrovni I.NP řešeno v přístavbě půdorysných rozměrů 6,67 x 3,17 m zázemí pro kuchyň. Spojovací krček včetně přístavby je řešen zděný z cihel, strop nad I.NP i II.NP je železobetonový trámový, nad II.NP je řešena terasa s keramickou dlažbou a zděnými plnými parapety. Zastřešení přístavby tvoří dřevěná nosná konstrukce s azbestocementovou střešní krytinou na dřevěných latích a podhledem s dřevěným roštem z prken, dřevocementovými deskami typu Heraklit a vápenocementovou omítkou s výplní meziprostoru deskami minerální plsti tl.100 mm. Ve spojovacím krčku jsou osazena dřevěná okna a dřevěné dveře, povrchové úpravy podlah tvoří teracová a keramická dlažba. Spojovací krček je vybaven vnitřními rozvody elektroinstalací, vody a kanalizace s napojením na veřejné rozvody. Vytápění je ústřední teplovodní s kotelnou na pevná paliva v podzemním podlaží pod tělocvičnou. PŘÍSTAVBA. K podélné stěně vedlejší části objektu byla dodatečně provedena jednopodlažní přístavba se dvěma skladovými prostorami. Přístavba je zděná se zastropením železobetonovými panely, uloženými na středním ocelovém nosníku a obvodových stěnách. Zastřešení tvoří pultová dřevěná konstrukce se střešní krytinou ocelovými vlnitými plechy. Přístavba je vybavena pouze rozvodem elektroinstalací, přístavba není vytápěna. Přístavbu je navrženo vzhledem ke stavebnímu provedení a stavu a vzhledem k navrženému zateplení objektu zcela odstranit. 3
4 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ. Výchozím podkladem pro vypracování projektu zateplení objektu základní školy v Postupicích byl záměr a požadavky stavebníka, energetický audit, částečně dochovaná původní projektová dokumentace, provedená místní šetření spojená se základním stavebně technickým průzkumem a doměřením skutečného provedení a snímek katastrální mapy M 1:1000. ZÁKLAD Í ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ BUDOUCÍ PROVOZ. Cílem stavebníka je provést komplexní zateplení objektu základní školy v Postupicích včetně výměny oken a vstupních dveří na základě závěrů energetického auditu a výměnu zdroje vytápění, která je spojena se stavebními úpravami kotelny. Důvodem pro zateplení je zpřísňování požadavků na tepelný odpor stavebních konstrukcí objektů (ČSN tepelná ochrana budov) a rostoucí náklady na vytápění. Navrženo je zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem s deskami pěnového polystyrénu, které bude spojeno s výměnou oken a vchodových dveří, zateplení střechy odstraněním azbestocementových vlnitých desek a jejich náhradou sendvičovými panely, zateplení stropů chodeb v podzemním podlaží hlavního objektu kontaktním zateplovacím systémem s deskami pěnového polystyrénu a zateplení střechy spojovacího krčku ve skladbě s deskami pěnového polystyrénu s keramickou dlažbou na povrchu pro zachování využitelnosti terasy. V předstihu bude provedeno odstranění přístavby vedlejší části objektu, v souběhu pak je navrženo opatření na snížení vlivu zemní vlhkosti vedlejší části objektu, které je patrné v jeho podzemní části. Opatření představuje vytvoření obvodové drenáže vedlejší části objektu. Zateplení fasád objektu základní školy bude prováděno z obvodového lešení, odstranění střešní krytiny a montáž sendvičových panelů bude prováděna postupně ze střech objektu, zateplení terasy a terasa pak z prostoru terasy, výměna oken a vchodových dveří pak z vnitřních prostorů objektu. Opatření pro snížení vlivu zemní vlhkosti bude prováděno po obvodě vedlejší části objektu z úrovně přilehlého terénu. Po zateplení budou objekty užívány tak jako dosud. Pozemky pod objekty, stávající objekty a přilehlé pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. Samostatná projektová dokumentace pak řeší stavební úpravy a přístavbu kuchyně, která je do projektu zateplení zakreslena. Pro přístavbu kuchyně bude odstraněna stávající přístavba spojovacího krčku. Navržené přístavbě kuchyně pak odpovídá i výpis oken a dveří a rozsah zateplovaných konstrukcí. Stavební úpravy a přístavba kuchyně nejsou předmětem zateplení objektu základní školy. Město dlouhodobě zabezpečuje základní údržbu a opravy objektu.vzhledem k rozsahu stavebních prací, které jsou spojeny s navrženým zateplením, je realizace vázána na poskytnutí dotace. ČLE Ě Í STAVBY, VĚC É A ČASOVÉ VAZBY STAVBY A OKOL Í VÝSTAVBU A SOUVISEJÍCÍ I VESTICE. Navržené zateplení objektu s výměnou zdroje vytápění není členěno a bude provedeno najednou bez vazby na okolní výstavbu a související investice. V souběhu se předpokládá na základě samostatné projektové dokumentace provedení stavebních úprav a přístavby kuchyně. TERMÍ Y ZAHÁJE Í A DOKO ČE Í STAVBY. Předpokládaný termín zahájení stavby... květen 2013 Předpokládaný termín dokončení stavby... září
5 Realizace je vázána na poskytnutí dotace a provedení převážné části prací se předpokládá o hlavních letních školních prázdninách tak, aby v září mohla být zahájena školní výuka. V květnu a červnu se předpokládá provedení přípravných prací a zahájení takových prací, při kterých nedojde k omezení a ovlivnění výuky na konci školního roku. V září se předpokládá dokončování stavby a provádění již jen takových prací, při kterých nedojde k omezení a ovlivnění výuky na začátku školního roku. PŘEDPOKLÁDA Ý CELKOVÝ ÁKLAD STAVBY. Součástí zpracované projektové dokumentace je samostatná příloha, kterou tvoří výkaz výměr. Výkaz výměr bude spolu s projektovou dokumentací podkladem pro vypracování cenových nabídek stavebních firem na dodávku stavby v rámci výběrového řízení. Na základě propočtu nákladů je cena předběžně stanovena na Kč + DPH. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY. Stávající areál Základní školy v Postupicích je situován na pozemcích parcelní čísla 858/1 a 858/27, vlastní objekt pak na stavebním pozemku parcelní číslo 189 v katastrálním území Postupice. Celý areál je situován na rovinném, jižním směrem mírně svažitém pozemku. Jednotlivé objekty jsou přístupné ze všech stran z volných pozemků stavebníka. STAVEB Ě TECH ICKÉ ŘEŠE Í STAVBY. ZATEPLE Í FASÁD. Zateplovací systém je výrobcem určená komplexní ucelená sestava výrobků pro stavbu, které dohromady tvoří obvodový plášť budovy. Tento plášť vzniká i dodatečnou aplikací 5
6 na starších budovách. Plášť splňuje několik funkcí najednou (tepelně izolační, sanační, ochrannou a estetickou). Celý objekt je navrženo opatřit certifikovaným zateplovacím systémem. Komplexní zateplení objektu znamená : - významnou úsporu tepelné energie v důsledku snížení energetické náročnosti objektu a zkrácení topné sezóny - pozitivní vliv na statiku objektu tím, že se výrazně omezí vlivy teplotních změn, které působí na konstrukci objektu prostřednictvím obvodového pláště - při správném provedení zateplení a koordinaci s výměnou oken se zajištěním výměny vzduchu v interiéru a vyregulováním otopné soustavy dochází k výraznému zvýšení vnitřní pohody prostředí, kterou tvoří kombinace teploty vzduchu a jeho proudění, povrchové teploty předmětů a stěn, vlhkosti vzduchu a možnosti výskytu mikroorganizmů a vzniku plísní, řas a mechů. Provádění zateplovacích prací. Stavební připravenost. Při regeneraci objektu je důležité dodržet návaznost jednotlivých regeneračních kroků a tím i postup řemesel na stavbě tak, aby na sebe plynule navazovaly, aby jedna profese neničila práci druhé a aby mohly být správně provedeny detaily stavby. Proto je vhodné, aby před zateplením byly již provedeny tyto práce : - výměna oken se správnou šířkou okenního rámu tak, aby bylo možno provést zateplení okenních ostění v optimální tloušťce - doplnění, oprava a překotvení hromosvodu a dešťových svodů - provedení zateplení a konstrukce terasy na spojovacím krčku - úprava podkladu jeho očištěním, odstraněním nesoudržných částí, doplnění podkladu po odstranění nesoudržných částí, vyrovnání podkladu, zejména soklové části z lomového kamene a celková penetrace podkladu. V koordinaci se zateplením je třeba provádět montáž vnějších parapetů a oplechování nejlépe ze systémových povrchově upravených parapetů s bočnicemi upravenými pro umožnění dilatace parapetní desky. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLENÍ A. úprava podkladu B. upevnění systému B1. lepení izolačních desek B2. montáž hmoždinek C. provedení výztužné vrstvy C1. nanesení výztužné stěrky C2. vyztužení skelnou tkaninou D. provedení vnějšího souvrství D1. podkladní vrstva D2. povrchová úprava E. doplňky systému E1. napojení na ostatní konstrukce E2. lišty E3. parapety F. soklová část Podrobný postup provádění zateplení je popsán v Technologickém předpisu systému, který garantuje jeho výrobce. Technologický předpis je závazný pro zhotovitele zateplení. V dubnu 2005 byla Českým normalizačním institutem vydána Česká technická norma ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Norma určuje technické požadavky na provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 6
7 (ETICS) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), nebo z minerální vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omítkou nebo omítkou a nátěrem, které jsou uváděny na trh jako sestava součástí. Technické požadavky obsažené v normě jsou směrovány na základní technologické operace při provádění ETICS, tj. na přípravu podkladu pro ETICS, lepení desek tepelné izolace, kotvení hmoždinkami, provádění základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. Kromě technických požadavků na provádění obsahuje norma také všeobecné požadavky na skladování součástí ETICS a základní požadavky související s užíváním a údržbou ETICS. Část normy je zaměřena na kontrolu provádění. Tato norma má doporučující charakter a je možné se jí řídit po vzájemné dohodě investora se zhotovitelem. Pokud se technologický předpis výrobce v nějakém bodě od této normy odchyluje, platí ustanovení technologického předpisu. Zateplování bude prováděno z lešení, které umožňuje před zahájením montáže zateplení řádně posoudit stav podkladu pro lepení a provedení zaměření nerovností stávajícího povrchu a před zahájením zateplování včas dohodnout způsob vyrovnání případných nerovností. Během provádění prací lešení umožňuje průběžnou kontrolu prací ze strany stavebníka. Před zahájením zateplovacích prací zástupce výrobce systému provede posouzení stavu podkladu a případně navrhne způsob jeho úpravy tak, aby únosnost podkladu odpovídala minimálnímu normovému požadavku 80 kpa. Úprava podkladu před nalepením desek. - očištění a odmaštění, odstranění nesoudržných hmot (obvykle se provádí vodním paprskem) - vyrovnání nerovností a případných dutin, lokální vyspravení podkladu v soklové části - zpevnění povrchu (penetrace) Funkce hmoždinek při zateplování. Talířové hmoždinky pro kotvení zateplovacích systémů mají doplňkovou konstrukční funkci u fasádních ploch s běžnou zátěží do 20 m výšky. U výškových budov nad 20 m a na nárožích přebírají hmoždinky funkci statickou tím, že zajišťují stabilitu zateplení proti namáhání způsobenému sáním větru. Způsob kotvení je předmětem návrhu výrobce zateplovacího systému pro konkrétní stavbu. Rovinnost fasády. Požadavek na rovinnost zateplené fasády stanoví norma ČSN formou doporučení tak, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Zateplovací systém. Zateplení fasád objektů je navrženo certifikovaným zateplovacím systémem. Pro úplnost je dále uvedena jako příklad skladba zateplovacího systému. V obdobných skladbách jsou řešeny kontaktní zateplovací jednotlivých výrobců. Skladba zateplovacího systému : - Omytí původní fasády, odstranění nesoudržných částí a vyspravení podkladu - Penetrační nátěr - Flexibilní tmel na bázi cementu - Fasádní desky pěnového polystyrenu EPS 70 F tl.140 mm, ostění oken min. tl.30 mm (sokl: desky extrudovaného polystyrenu s mřížkovaným povrchem tl.100 mm ; pod parapetními plechy desky extrudovaného polystyrenu tl.30 mm) - Kotvení talířovými hmoždinkami - Sklotextilní výztužná tkanina vložená do flexibilního tmelu - Penetrační nátěr pod omítku - Probarvená tenkovrstvá silikonová omítka (sokl: dekorativní omítka z pestrobarevné kamenné drti s organickým pojivem, v místě hlavního vstupu a zásobování je navrženo provést soklovou část s deskami extrudovaného poly- 7
8 styrénu s plastbetonovou deskou, v místě ostatních vstupů pak do systému vložit pancéřovou tkaninu do silnovrstvé výztužné stěrky ; důvodem navržených opatření je zvýšení odolnosti proti mechanickému poškození. V rámci výměny zdroje vytápění je pro odvod spalin navržen nový vnější systémový komín, vedený po fasádě objektu, a stávající komínové těleso, které je součástí štítové stěny tělocvičny, bude odpojeno a zděná nadstřešní část odstraněna. Celá štítová stěna včetně komínového tělesa pak bude zateplena ve shodném provedení s deskami pěnového polystyrénu. Práce spojené se zateplením fasády budou prováděny z lešení, které bude postaveno po obvodě objektů na pozemku stavebníka. Detaily jako řešení spodní hrany, nároží, ostění oken, nadpraží oken, oplechování a parapety oken, kotvení hromosvodů a dešťových svodů a osazení vnějších větracích mřížek bude provedeno podle technických požadavků a podkladů dodavatele zateplovacího systému. Návrh řešení včetně příslušných podrobností je součástí zpracované projektové dokumentace. Soklová část objektu bude rovněž zateplena (viz skladba systému výše), tepelná izolace bude provedena do hloubky 800 mm pod úroveň přilehlého terénu deskami extrudovaného polystyrenu. Pod úrovní terénu je v případě obnažení hydroizolace uvažováno s provedením její opravy a očištění. Systém je uvažováno doplnit profilovanou nopovou fólií se zakončením systémovou lištou. Soklová část bude chráněna hutněným zásypovým kačírkem frakce šířky mm s okapovým chodníčkem. Součástí zateplování je i sokl z lomového kamene, který vykazuje nerovnosti dané druhem materiálu. Jako úprava podkladu je navrženo vyrovnání odsekáním výstupků a vyrovnání (do cca mm) lepicí maltou (případně větší nerovnosti je třeba vyrovnat samostatnou vrstvou omítky). Na fasádě hlavní části objektu je navrženo v zateplovacím systému zachovat a přiznat v jižní a severní fasádě dilatační spáru, která probíhá po celé výšce objektu v místě, kde se užší část rozšiřuje. V místě hlavního vstupu a zásobování je navrženo provést soklovou část s deskami extrudovaného polystyrénu s plastbetonovou deskou, v místě ostatních vstupů pak do systému vložit pancéřovou tkaninu do silnovrstvé výztužné stěrky. Důvodem navržených opatření je zvýšení odolnosti proti mechanickému poškození. Na hlavním vstupu tvoří horní část parapetu teracový truhlík se zeminou pro pěstování květin. Truhlík je navrženo odstranit, parapet dozdít a opatřit z čelní i horní strany deskami extrudovaného polystyrénu s plastbetonovou deskou a z horní strany jako konečnou úpravu provést hydroizolační stěrku a položit keramickou dlažbu do flexibilního tmelu. V rámci provádění zateplování soklové části bude po obvodě objektu proveden okapový chodníček z betonové dlažby do štěrkového lože. Stávající zpevněné plochy u vstupů a v místě zásobování budou doplněny do původního rozsahu. Barevnost fasád. Fasády jsou uvažovány barevné vzhledem k použití probarvené tenkovrstvé silikonové omítce a dekorativní omítce z pestrobarevné kamenné drti s organickým pojivem. Barevnost je uvažována v rozsahu základních barevných odstínů. Barevné řešení není předmětem zpracovaného projektu a bude řešeno samostatně. ZATEPLE Í STROPŮ A STŘECH. Zateplení střešní konstrukce objektu je navrženo odstraněním stávající azbestocementové vlnité střešní krytiny, která je uložena na dřevěných masivních latích (krokve po vlašsku) a po kontrole, případné výměně poškozených latí a po provedení ochranných nátěrů dřevěných střešních latí montáží střešních sendvičových panelů s PIR pěnou tl.160 mm včetně systémových zakončujících prvků oplechování. 8
9 Důvodem pro zvolené řešení je zejména : 1. Střešní plášť tvoří v současnosti azbestocementové vlnité desky na dřevěných latích. Vlnité desky jsou již lokálně poškozeny a místně dochází k zatékání do objektu. Jejich odstraněním a instalací nového střešního pláště ze sendvičových panelů dojde k odstranění tohoto problému a současně k požadovanému zateplení objektu. 2. Odstraněním azbestocementových vlnitých desek dojde k likvidaci škodlivého azbestu ve střešním plášti. 3. Ze statických důvodů není další zatížení střešní konstrukce a konstrukce podhledu nad tělocvičnou instalací dodatečné tepelné izolace do mezistřešního prostoru možné. Náhrada azbestocementových vlnitých desek sendvičovými panely je hmotnostně shodná a změnou nedojde k přitížení konstrukce. 4. Provádění dodatečné tepelné izolace v mezistřešním prostoru nad tělocvičnou by bylo možné jen s částečnou demontáži azbestocementových vlnitých desek. Vzhledem ke stáří a stavu vlnité krytiny by došlo při manipulaci k jejímu poškození a nutné náhradě. 5. Stávající podhledová konstrukce, která tvoří současně strop tělocvičny a bytu, nebude včetně stávající tepelné izolace minerální plstí tl.50 mm dotčena. V rámci zateplování bude instalována nová mřížová jímací soustava hromosvodu napojená na rozšířený počet svodů. V rámci výměny zdroje vytápění je pro odvod spalin navržen nový vnější systémový komín, vedený po fasádě objektu, a stávající komínové těleso, které je součástí štítové stěny tělocvičny, bude odpojeno a zděná nadstřešní část odstraněna. Další dvě komínová tělesa jsou dlouhodobě nevyužívána a je navrženo je rovněž bez náhrady odstranit. Jako součást zateplení objektu je navrženo zateplení stropů podélné skladové a instalační chodby v krajních obvodových částech podzemního podlaží hlavního objektu kontaktním zateplovacím systémem s deskami pěnového polystyrénu tl.100 mm, zakončeným výztužnou vrstvou do flexibilního tmelu. Vzhledem ke světlé výšce 1,58 m a 1,95 m a šířce instalační chodby 900 mm je třeba počítat s obtížnějším prováděním. V prostoru hlavního vstupu je navrženo odstranit stávající podhled (vápenocementová omítka na pletivu a deskách z dřevěné vlny a cementu, které jsou zavěšeny na dřevěných nosnících a železobetonové desce s plechovou hladkou falcovanou střešní krytinou). Nově je navrženo zateplení lepenými a k železobetonové desce kotvenými PIR deskami tl.100 mm a tl.140 mm (železobetonová deska zastropení je ve sklonu) se spodním sádrokartonovým podhledem zavěšeným na systémové ocelové konstrukci s parozábranou. SPOJOVACÍ KRČEK. Stávající řešení terasy s plnými zděnými parapety vykazuje poruchy zatékáním, které jsou patrné zejména na fasádě objektu. Nejprve je tak navrženo odstranit zděné parapety a vrchní vrstvy tvořící terasu až na nosnou železobetonovou konstrukci. Terasu je pak navrženo provést v nové skladbě se zateplením. Na nosnou železobetonovou konstrukci bude provedena parozábrana a položeny a lepeny spádové desky pěnového polystyrénu tl.165 až 300 mm s nakašírovaným asfaltovým modifikovaným pásem. Jako hydroizolace bude ve skladbě další asfaltový modifikovaný pás. Vrchní vrstvy terasy pak bude tvořit separační nopová fólie s filtrační textilií, deska betonové mazaniny s výztužnou sítí, hydroizolační stěrka a keramická dlažba do flexibilního tmelu. Betonová mazanina včetně keramické dlažby bude dilatována v rozsahu podle výkresové části dokumentace. Na terasu je přístup umožněn jen s pedagogickým pracovníkem. Místo plných zděných parapetů je navrženo již jen ocelové zábradlí s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Stávající stupadla umožňující výstup na střechu vedlejší části objektu ke komínu budou odstraněna a nově je navrženo instalovat výstupní ocelový pozinkovaný žebřík, který bude 9
10 umožňovat přístup na střechu. Stávající prostup odvětrání kanalizace střechou terasy je navrženo zrušit a odvětrání potrubí řešit pod stropem instalovanou přisávací hlavicí. Přístavba spojovacího krčku bude v rámci stavebních úprav a přístavby kuchyně odstraněna. ODSTRA Ě Í AZBESTOCEME TOVÉ VL ITÉ STŘEŠ Í KRYTI Y. S ohledem na stav a stáří střešní vlnité krytiny se ve střešní krytině předpokládá přítomnost azbestu. Čištění, odstraňování, manipulace a odvoz s likvidací vlnité azbestocementové střešní krytiny budou prováděny podle pravidel pro nakládání s nebezpečnými odpady a látkami. Azbestocementová vlnitá krytina bude odborně likvidována v souladu s 35 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů ve znění pozdějších předpisů (úplné znění v zákoně č.106/2005 Sb.). Jediný způsob odstranění odpadů s přítomností azbestového prachu a vláken přitom představuje jejich ukládání na skládky k tomu určené. Provádějící firma musí práce s azbestem nahlásit podle 41 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, příslušné hygienické stanici. Náležitosti tohoto hlášení určuje 5 vyhlášky č.432/2003 Sb. Pro práci s azbestocementovou střešní krytinou budou pracovníci zvlášť vybaveni ochrannými pomůckami. Práce budou prováděny tak a za použití takové techniky, aby se uvolněný azbestový prach a vlákna nedostala do ovzduší. Při odstraňování pak je nutno postupovat podle 35 zákona 185/ 2001 Sb. o odpadech a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Opatření k ochraně zdraví při práci spojené s odstraňováním azbestových materiálů jsou přesně definována v nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ODSTRA Ě Í PŘÍSTAVBY. K podélné stěně vedlejší části objektu byla dodatečně provedena jednopodlažní přístavba se dvěma skladovými prostorami. Přístavba je zděná se zastropením železobetonovými panely, uloženými na středním ocelovém nosníku a obvodových stěnách. Zastřešení tvoří pultová dřevěná konstrukce se střešní krytinou ocelovými vlnitými plechy. Přístavba je vybavena pouze rozvodem elektroinstalací, přístavba není vytápěna. Přístavbu je navrženo vzhledem ke stavebnímu provedení a stavu a vzhledem k navrženému zateplení objektu zcela odstranit. Před zahájením prací bude v předstihu odpojen přívod elektrické energie do přístavby a elektrické zařízení demontováno. Vlastní odstraňování pak bude prováděno postupně od plechové střešní krytiny, přes dřevěnou střešní krytinu, stropní železobetonové panely, výplně otvorů, zděné konstrukce, betonové podlahy a základové a podkladní konstrukce. Stavební odpad představuje zejména materiál z odstraňovaných stavebních konstrukcí, který bude roztříděn a vyvezen na skládku, odevzdán jako druhotná surovina nebo opětovně použit. Likvidace stavebního odpadu bude zajišťována sběrem do kontejnerů a odvozem. OPĚR Á STĚ A A ZPEV Ě Á PLOCHA. Odstraňovaná přístavba je řešena v místě terénní nerovnosti tak, že její zadní a boční stěna jsou pod úrovní přilehlého terénu. Po odstranění přístavby je navrženo v místě zachovat manipulační prostor a pro vyrovnání výškového rozdílu max. 2,10 m je navržena zděná železobetonová opěrná stěna z prvků ztraceného bednění tl.500 mm. Hlava opěrné stěny bude oplechována a opatřena ochranným ocelovým pozinkovaným zábradlím. Za opěrnou stěnou bude proveden drenážní systém s ochranou opěrné stěny nopovou fólií. Úroveň terénu za opěrnou stěnou bude výškově snížena o cca 150 mm tak, aby hlava stěny byla nejméně 150 mm nad stěnou a přilehlý terén vyspádován tak, aby odváděl dešťovou vodu od stěny. 10
11 Zpevněná plocha bude v provedení ze zámkové dlažby a s vyspádováním do stávající vpusti. Zpevněná plocha je navržena pro pojezd vozidly do 3,5 t ve skladbě : - betonová dlažba tl.80 mm - kladecí vrstva lomové drti frakce 4 8 mm v tl.30 mm - drcené kamenivo frakce 8 16 mm v tl.100 mm - drcené kamenivo frakce mm v tl.200 mm - štěrkopísek frakce 0 8 mm v tl.100 mm - hutněná pláň Pro stabilitu zpevněné plochy je třeba klást důraz na technologicky správné a kvalitní hutnění jednotlivých podkladních vrstev po jednotlivých vrstvách, případně po jejich částech o tloušťce mm. Předejde se tak nebezpečí propadání dlažby. Podkladní vrstvy se provádějí již ve spádu budoucích ploch. VÝMĚ A ZDROJE VYTÁPĚ Í. Stávajícím zdrojem tepla pro teplovodní vytápění objektu jsou dva kotle na koks s odvodem spalin zděným komínem nad střechu objektu. Kotelna se skladovým prostorem koksu je umístěna v části podzemního podlaží pod tělocvičnou. Kotelna je přímo přístupná z venkovní zpevněné manipulační plochy. V předstihu bude zařízení v kotelně demontováno, odstraněna bude i část rampy pro zavážení paliva a podlahový sopouch. Nově je řešena plynová kotelna se dvěma plynovými kondenzačními nástěnnými kotli o výkonu 80 kw a 94,5 kw s odvodem spalin systémovým vnějším komínem vedeným po fasádě objektu nad střechu objektu. Přívod vzduchu a větrání kotelny je řešeno přirozené ventilačními průduchy. S ohledem na výrazně menší prostorové požadavky bude kotelna nově oddělena od stávající kotelny zděnou příčkou z příčně děrovaných pálených cihel tl.140 mm s oboustrannými vápenocementovými omítkami, ve které je navrženo osadit ocelové požární dveřní křídlo do ocelové zárubně se samozavíračem pro přístup do kotelny. V celém prostoru původní kotelny, kde je dostatečná světlá výška, je navrženo s ohledem na stav podlahy provést vyrovnání stávající podlahy, novou hydroizolaci z modifikovaných živičných pásů a novou podlahu z betonové mazaniny tl.100 mm s výztužnou Kari sítí Ø6/100- Ø6/100 mm a povrchovou epoxidovou stěrku. V prostoru stávající uhelny je navrženo provést s ohledem na světlou výšku a komunikační vazbu na chodbu podzemního podlaží pouze očištění a vyspravení stávající podlahy a finální epoxidovou stěrku na upravený podklad podle požadavků výrobce stěrky. Stávající okenní otvory do uhelny jsou v současnosti zakrývány pouze deskami. V rámci výměny zdroje vytápění bude uhelna využívána jako sklad pro potřeby školy a do okenních otvorů budou osazena plastová okna. Stávající kotelna bude stavebně rozdělena na dvě části. V jedné bude zřízena vlastní plynová kotelna a ve druhé pak sklad. Původní vstup do kotelny bude dozděn pro osazení plastového okna a přístup do kotelny je řešen vnitřními dveřmi ze skladu. V obvodové stěně skladu pak bude do stávajícího otvoru osazeno plastové okno a u druhého otvoru bude ubourán parapet pro osazení vstupních dvoukřídlových ven otevíravých dveří v provedení z hliníkových profilů a pevnou sendvičovou výplní z dvojice lakovaných plechů tl.2 mm a tepelně izolační výplní deskami extrudovaného polystyrénu tl.35 mm. Vzhledem k výškovému uspořádání, kde je podlaha skladu i kotelny pod úrovní přilehlého terénu, bude na dveře navazovat krátké ocelové schodiště. V rámci výměny zdroje vytápění pak bude provedena v prostorách původní kotelny a uhelny celková oprava omítek a konečná malba běžným vnitřním nátěrem. 11
12 Prostory původní uhelny a části kotelny budou užívány jako prostory k uskladnění potřeb údržby, kam bude mít přístup školník, který bude zajišťovat i provoz plynové kotelny. VÝMĚ A OKE A VCHODOVÝCH DVEŘÍ. Nedílnou součástí zateplení objektu je náhrada stávajících dřevěných zdvojených oken a ploch ze skleněných tvárnic plastovými okny a náhrada vstupních dřevěných prosklených ploch s dveřmi systémovými hliníkovými prosklenými stěnami se vstupními dveřmi. Pouze dveře na vstupu do skladu nářadí jsou navrženy vzhledem k malé četnosti otevírání plastové a dveře do skladu vedle nové kotelny pak z důvodu zvýšené mechanické odolnosti hliníkové. Stěna ze skleněných tvárnic, ústící na podestu schodiště bude po odstranění dozděna do výše parapetu zdivem z plynosilikátových tvárnic ve shodné tloušťce se stávajícím obvodovým zdivem. Prosklené části vchodových dveří a hliníkových stěn budou zaskleny izolačním nerozbitným sklem. Zastínění oken východní, jižní a západní fasády hlavní části objektu (učebního pavilónu) je navrženo vnitřními žaluziemi. Zastínění oken tělocvičny v obou podélných stranách je nově uvažováno vnitřními závěsy, které bude tvořit interiérová technická textilie navinutá na roli se zavěšením nad oknem a s ručním ovládáním interiérovou lámavou klikou ve výši nejméně 2 m nad podlahou. Jako vnitřní ochrana oken tělocvičny proti mechanickému poškození při míčových hrách je navrženo z vnitřní strany před okna instalovat napnuté ochranné sítě z polypropylénu tl.3 mm s oky 45 x 45 mm. Sítě budou po obvodě obšité se zesílením a napnuté mezi háky kotvené do obvodové zděné stěny (případně budou sítě napnuté v ocelovém rámu připevněném na obvodovou stěnu před oknem). Velikost oken, jejich členění s pevnými, otevíravými a sklápěcími křídly a zasklení je patrné z výkresové části dokumentace. Okna budou vybavena větracími křídly a ventilací. Sklápěcí křídla oken tělocvičny budou vybavena kováním, které umožňuje otevření oken z úrovně podlahy tělocvičny. Stávající dřevěná okna, u kterých je v nadpraží řešena úprava pro rolety, budou nahrazena plastovými okny s horním zdvojeným rámem. Pro zabezpečení úniku osob z hlavní části objektu budou všechna dveřní křídla na hlavním vstupu a na vedlejším vstupu opatřena panikovým kováním. Panikové kování na vstupech do vedlejší části objektu není navrhováno. Prosklené systémové plastové i hliníkové konstrukce jsou navrženy v tepelně izolačním provedení z profilů s přerušeným tepelným mostem a se zasklením izolačními dvojskly s maximálním součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m 2 K, pouze pro prosklenou hliníkovou konstrukci na hlavním vchodu do vstupní části je požadován maximální součinitel prostupu tepla U = 2,3 W/m 2 K. Konstrukce výplní otvorů tak budou splňovat požadavky ČSN (tepelná ochrana budov) z října Rámy oken a rámy křídel jsou uvažovány v bílem provedení. Stávající okenní otvory do uhelny jsou v současnosti zakrývány pouze deskami. V rámci výměny zdroje vytápění bude uhelna využívána jako sklad pro potřeby školy a do okenních otvorů budou osazena plastová okna. Stávající kotelna bude stavebně rozdělena na dvě části. V jedné bude zřízena vlastní plynová kotelna a ve druhé pak sklad. Původní vstup do kotelny bude dozděn pro osazení plastového okna a přístup do kotelny je řešen vnitřními dveřmi ze skladu. V obvodové stěně skladu pak bude do stávajícího otvoru osazeno plastové okno a u druhého otvoru bude ubourán parapet pro osazení vstupních dvoukřídlových ven otevíravých dveří v provedení z hliníkových profilů a pevnou sendvičovou výplní z dvojice lakovaných plechů tl.2 mm a tepelně izolační výplní deskami extrudovaného polystyrénu tl.35 mm. Vzhledem k výškovému uspořádání, kde je podlaha skladu i kotelny pod úrovní přilehlého terénu, bude na dveře navazovat 12
13 krátké ocelové schodiště. Ocelové schodiště je uvažováno jako schodnicové z ocelových válcovaných profilů a profilovaného plechu se zábradlím. OPLECHOVÁ Í A ŽLABY A SVODY. V rámci zateplování objektu bude provedeno nové oplechování vnějších parapetů, nové oplechování štítů, podélných stran, terasy, markýzy nad štítovým vstupem, prostupů a dalších detailů. Součástí jsou i nové podokapní žlaby a svody dešťových vod. Oplechování je navrženo z povrchově upravených plechů (ocelový plech je žárově pozinkován a povlakován několika vrstvami polyesterových ochranných laků) s dlouhou životností a v řadě barevných odstínů. ELEKTROI STALACE. V prostoru kotelny a obou skladů bude proveden nový rozvod n.n. pro osvětlení, zásuvkový rozvod a přívod pro rozvaděč určený k připojení technologického zařízení kotelny a regulace. Rozvaděč je označen M+R a není součástí elektroinstalace stavební části. Vlastní rozvod pro vytápěcí zařízení včetně regulace je součástí dodávky kotelny. Rozvod v rámci stavebních úprav bude proveden pod omítkou kabely CYKY v soustavě TN-S. Napěťová soustava : 1+PE+N, 400/230V, 50Hz-TN/S Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí : automatickým odpojením od zdroje TN Kotelna základní + doplňková doplňujícím pospojováním Zásuvky pro všeobecné využití základní + doplňková proudovým chráničem Vnější vlivy : kotelna, sklad normální Příkon elektrické energie Pi Pp Technologické vybavení kotelny 1 1 Osvětlení 0,5 0,5 Maximální soudobý příkon 1,5 kw Příkon bude pokryt ze stávajícího rozvaděče objektu. Ve stávajícím rozvaděči objektu bude provedeno doplnění a úprava pro vývody nového rozvodu včetně podružné přepěťové ochrany rozvodu n.n. Nový rozvod představuje světelný rozvod, zásuvkový rozvod a přívodní kabel pro technologii kotelny. Rozvaděč M+R včetně osazení jistících prvků jednotlivých zařízení kotelny je součástí dodávky zařízení kotelny. Osvětlení prostor je navrženo přisazenými zářivkovými svítidly s krytem. Ovládání osvětlení bude provedeno vypínači a přepínači od vstupů do jednotlivých prostor. V prostoru kotelny je uvažováno s doplňkovou ochranou před nebezpečným dotykovým napětím a to doplňujícím pospojováním, které bude provedeno v rámci dodávky technologického zařízení. Část elektroinstalací vypracoval projektant elektro : Vladimír Bárta HROMOSVOD A UZEM Ě Í. Projektová dokumentace řeší novou jímací soustavu s ohledem na nový soubor norem ČSN EN platný od 02/2009. Uzemnění objektu je předpokládáno stávající a pouze bude rozšířeno s ohledem na nový počet svodů. Uzemnění bude tvořit FeZn drát Ø 10 mm, jímací soustava je navržena mřížová s drátem AlMgSi Ø 8 mm s rozměry ok sítě 10 m. Z hlediska ČSN EN je objekt zařazen do třídy LPS II. Vzhledem ke tvaru a především sklonu střechy je navržena nová jímací soustava a to drátem AlMgSi Ø 8 mm uloženým na podpěrách. Jímací soustava je řešena jako mřížová, doplněná pomocnými jímači. K jímacímu vedení budou připojeny veškeré konstrukce zasahující do střechy. 13
14 Objekt školy i tělocvičny bude opatřen 26 svody, které budou chráněny ochranným úhelníkem a vybaveny zkušební svorkou. Uzemnění objektu je předpokládáno stávající a pouze bude rozšířeno s ohledem na nový počet svodů. Uložení vodiče uzemnění je uvažováno v zemi, především ve výkopech spojených se stavebními pracemi na objektu. Dokumentace řeší pouze vnější ochranu objektu před úderem blesku. Ochrana vnitřních rozvodů před nebezpečným přepětím není součástí této dokumentace. Část hromosvod a uzemnění vypracoval projektant elektro : Vladimír Bárta MĚŘE Í A REGULACE. Samostatná část projektu řeší systém měření a regulace pro vytápění objektů základní školy v Postupicích. Projekt navazuje na projekt topení a řeší výměnu stávajících zdrojů tepla za ekologické zdroje. Původní technologie MaR a technologické elektroinstalace zdrojů tepla a topných okruhů bude demontována a ekologicky zlikvidována. Součástí projektu je i technologická elektroinstalace v kotelně,tj. i silové připojení plynových kotlů a oběhových čerpadel. Pro řízení a regulaci plynové kotelny 3. kategorie o výkonu 180 kw se sedmi topnými okruhy je navržen regulační kartový systém od výrobce kotlů, který je spojen se zobrazovací jednotkou LCD. Ta umožňuje zobrazit veškeré stavy a poruchy na zařízení, veškeré měřené a požadované teploty, atd. V kotelně bude umístěn rozvaděč s poruchovou signalizací a zajišťující napájení kotlů a ovládání plynového uzávěru kotelny. Pro řízení kaskády dvou kotlů a ekvitermních okruhů bude vedle rozvaděče umístěn regulátor. Systém bude signalizovat poruchové stavy svitem příslušné diody na modulu poruchové signalizace. Při vybavení kontaktu poruchy dojde k vypnutí napájení kotlů, k uzavření přívodu plynu pomocí solenoidového ventilu a vypnutí napájení regulátoru. Poruchu je třeba nejprve odstranit, poté je možná kvitace poruchy, následně se obnoví napájení kotlů a regulace topných okruhů. Detekce úniku metanu a CO 1.stupně je jen signalizační a neuzavírá plyn ani neodstavuje kotle. Havarijní porucha kotelny bude signalizována opticky a akusticky před vstupem do kotelny. Součástí je instalaci zásuvky pro napájení kalového čerpadla v kotelně. Kotle budou řízeny kaskádově, výkon kotlů bude modulován. Řízení kotů zajišťuje regulátor podle zvýšené ekvitermní křivky. Čepadlová skupina bude zapojena do regulace kotle. Výkon čerpadla bude řízen elektronikou kotle. Bude využit týdenní časový program s nočními útlumy. Čerpadlo bude v provozu celé zimní období. Uživatel bude mít možnost zadávat ekvitermní křivky, noční útlum a časové programy. Teplota přepínání období zima/léto bude pro uživatele přístupná. Část měření a regulace vypracoval projektant MaR ODBĚR É PLY OVÉ ZAŘÍZE Í. Samostatná část projektu řeší napojení dvou plynových kotlů v objektu kotelny základní školy na rozvod plynu. Kotelna je umístěna v přízemí stávajícího objektu. Stávající kotle na spalování tuhých paliv pro vytápění školy budou demontovány a místo kotlů budou osazeny dva plynové kotle s celkovým výkonem 180 kw. Přívod plynu bude z nového sloupku, ve kterém bude umístěn nový plynoměr. Bytová jednotka je vytápěna samostatným plynovým kotlem napojeným na přívod plynu ze stávající skříně ve sloupku v oplocení na hranici pozemku. Tento odběr zůstane zachován. Vedle stávajícího sloupku bude realizován nový sloupek z cementových cihel, který bude osazen rámečkem s dvířky 900 x 700 mm s větracími otvory s plochou volného průřezu 36 cm 2 (ve spodní a horní části dvířek), uzavíráním na čtyřhran a budou označeny nápisem HUP a Zákaz kouření a manipulace s ohněm v okruhu 5 m od skříně. Ve stávající skříni bude demontován stávající STL regulátor a za hlavním uzávěrem plynu bude umístěn nový 14
15 regulátor. Potrubí od regulátoru bude vedeno do nového sloupku, kde bude umístěn plynoměr pro měření spotřeby plynu v kotelně. Ve stávající skříni bude za regulátorem provedena odbočka, na kterou bude napojen stávající plynoměr. Navazující venkovní plynovodní rozvody jsou řešeny podle ČSN EN , ČSN ,3, TP G a TP G Potrubí v zemi bude z ocelových trubek izolovaných a z potrubí lpe. Ve vzdálenosti min mm od skříně bude umístěn přechodový spoj a dále bude potrubí z lpe vedeno zemí k objektu. V zemi před skříní s hlavním uzávěrem plynu a elektromagnetickým ventilem bude přechodový spoj lpe/ocel. Vně objektu v plechové skříni bude umístěn hlavní uzávěr kotelny a elektromagnetický ventil, který bude napojen na čidlo úniku plynu a bude uzavírat přívod plynu do kotelny při dosažení 20% dolní meze výbušnosti plynu. Uzávěr bude označen tabulkou Hlavní uzávěr kotelny a dále bude vyznačena přístupová cesta k tomuto uzávěru od vchodu do objetu. Na obsyp potrubí bude uložena výstražná folie žluté barvy, v celé délce nad potrubím plynovodu bude umístěn signalizační vodič, který bude připevněn páskou k horní straně potrubí a bude vyveden na jedné straně ve skříni a na druhé straně ve skříni s hlavním uzávěrem kotelny. Vnitřní plynovodní rozvody od hlavního uzávěru kotelny k plynovým kotlům jsou řešeny podle ČSN EN , ČSN ,3, TP G a TP G Na konci přívodního potrubí je navrženo akumulační potrubí DN 100, které bude ukotveno ke stěně. Z tohoto potrubí budou připojeny plynové kotle. Odvzdušňovací potrubí bude opatřeno vzorkovací armaturou a bude ukončeno ohybem ve výšce cca 500 mm nad okapem střechy a bude uzemněno. Odvzdušnění plynovodu se provádí dle ČSN a ČSN EN Část odběrné plynové zařízení vypracoval : Ing. Jiří Procházka VYTÁPĚ Í. Objekt je v současnosti vytápěn kaskádou 2 kotlů na koks o dílčím výkonu 325,8 kw a celkovém výkonu 651,6 kw. Kotle jsou umístěny v kotelně v I.NP. Rozdělovač a sběrač je umístěn též v kotelně a s kotli je propojen přes termohydraulický rozdělovač. Vytápěcí okruh je rozdělen na celkem 5 větví. Expanzní nádoba je otevřená, o objemu cca 500 litrů a je umístěna na půdě nad tělocvičnou. Budova je vytápěna převážně stropním vytápěním. Článková litinová tělesa jsou osazena pouze v tělocvičně a přilehlé šatně, trubková otopná tělesa jsou osazena v dílnách v I.NP. Rozvody jsou ocelové, vedené pod stropem I.NP, v instalačním kanále pod podlahou I.NP a pod stropem v PP k jednotlivým stoupačkám. Ze stoupaček jsou dále jednotlivé topné větve rozvedeny po spodním líci stropních konstrukcí, do kterých jsou zabetonované. Topné okruhy stropního vytápění ve třídách mají uzavírací armatury umístěné v servisních otvorech ve stěně. Není osazena regulace teploty v místnosti. Článková litinová tělesa jsou osazena pouze v tělocvičně a přilehlé šatně, trubková otopná tělesa jsou osazena v dílnách v I.NP. Teplá voda se připravuje v lokálních zásobníkových ohřívačích. Zdrojem energie pro přípravu TV je elektrická energie. Bytová jednotka ve II.NP na konci severního křídla má vlastní plynový kotel, ohřívač TUV a otopnou soustavu oddělenou od zbytku školy. Otopná soustava této bytové jednotky, včetně ohřevu TUV zůstane zachována beze změny a tato projektová dokumentace ji neřeší. Výpočtem podle ČSN EN byla stanovena tepelná ztráta objektu po zateplení na 150,7 kw při výpočtové venkovní teplotě -15 C, v prostoru kuchyně je umístěno VZT zařízení s rekuperací tepla a vodním ohřívačem tepla s 18,0 kw. Celková potřeba tepla pak je celkem 168,7 kw. 15
16 Projektová dokumentace řeší instalaci nové otopné soustavy a výměnu zdroje tepla pro vytápění. Při rekonstrukci vytápění bude v kotelně stávající technologie demontována a prostor stavebně upraven. Zdrojem tepla pro vytápění bude kaskáda 2 kusů kondenzačních kotlů na zemní plyn o celkovém výkonu Q=174,5 kw. Kotle budou v provedení s nuceným odvodem spalin. Sání spalovacího vzduchu bude přímo z prostoru kotelny. Potrubí pro odvod spalin od obou kotlů bude vedeno pod strop kotelny, kde bude spojeno a zaústěno do nového nerezového třísložkového přetlakového komínového tělesa na fasádě objektu. Ke kaskádě kondenzačních kotlů bude přivedena nově zbudovaná nízkotlaká plynová přípojka. Větrání kotelny bude větracími žaluziemi na fasádě objektu. Bude provedena nová otopná soustava v celém objektu. V kotelně bude nově instalován kombinovaný rozdělovač a sběrač, ze kterého bude vyvedeno 7 okruhů ÚT rozdělených podle provozních potřeb provozovatele. Z kombinovaného rozdělovače a sběrače bude vedena topná voda k otopným tělesům v jednotlivých zónách. K pokrytí tepelných ztrát jednotlivých místností bude použito ocelových deskových otopných těles vybavených termostatickými ventily. Teplá voda bude připravována lokálně, ve stávajících zásobníkových elektrických ohřívačích. Otopná soustava je řešena jako teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem a uzavřenou expanzní nádobou, s teplotním spádem na tělesech 70/55 C. Oběh v kotlovém okruhu bude zajištěn pomocí čerpadlových skupin instalovaných na obou kondenzačních kotlích, oběh v jednotlivých topných okruzích zabezpečují elektronická oběhová čerpadla. Množství vody v systému bude doplňováno pomocí automatického dopouštění vody z vodovodního rozvodu. Potrubní rozvody v budově jsou navrženy z trub měděných hladkých, spojovaných pájením, kromě potrubí DN50 okruhu Učebny, které je navrženo vzhledem ke své dimenzi z nelegované oceli s vnější úpravou pozinkováním. Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková otopná tělesa. Tělesa připojená z instalační lišty u podlahy budou v provedení s integrovaným termostatickým ventilem. Tělesa připojená z boku jsou bez integrovaného ventilu a jsou na otopnou soustavu napojena pomocí termostatického ventilu na přívodním potrubí a regulačním šroubením na vratném potrubí. Termostatický ventil bude osazen termostatickou hlavicí. Všechna tělesa jsou z výroby vybavena odvzdušňovacím ventilem. Tělesa v tělocvičně budou zachována stávající litinová článková. Část vytápění vypracoval : Ing. Petr Šrutka OPATŘE Í A S ÍŽE Í VLIVU ZEM Í VLHKOSTI. V souběhu se zateplováním celého objektu je navrženo opatření na snížení vlivu zemní vlhkosti vedlejší části objektu, které je patrné v jeho podzemní části. Opatření představuje vytvoření obvodové drenáže vedlejší části objektu. V souběhu se zateplováním dojde k odkopání a obnažení obvodové zděné konstrukce vedlejší části objektu až do úrovně základové spáry. Dno rýhy bude provedeno již v předepsaném sklonu, obnažená hydroizolace bude očištěna a opravena a po zateplení deskami extrudovaného polystyrénu bude vložena ochranná nopová fólie. Nad dnem rýhy bude do štěrkového lože vloženo drenážní potrubí v předepsaném sklonu a rýha postupně zasypána štěrkem a zeminou s oddělením vloženou geotextilií. Zásyp bude po vrstvách hutněn. Celý systém je doplněn kontrolními šachtami, drenážní potrubí bude zaústěno do uliční vpusti v prostoru před kuchyní a do šachty před zadním vstupem do spojovacího krčku. Po obvodě budou po dokončení doplněny zpevněné plochy v původním rozsahu a betonový okapový chodníček. 16
17 ŘEŠE Í DOPRAVY, ÚPRAVY PLOCH A PROSTRA STVÍ. Prováděním zateplení fasády a střechy objektu s výměnou oken a prosklených stěn nebude stávající řešení dopravy v místě dotčeno. Areál základní školy je situován ve střední části obce s přístupem z místní veřejné zpevněné komunikace, která navazuje na státní silnici č.112 a, procházející obcí. Na přístupovou komunikaci pak navazují v areálu školy zpevněné komunikace, umožňující přístup do objektu a zásobování pro kuchyni a kotelnu. V průběhu provádění zateplování fasád a střech objektu a výměny oken dojde k mírnému zvýšení dopravy, které bude způsobeno odvozem vybouraného materiálu a oken a dovozem stavebního materiálu (zejména izolační materiál a okna) pro provedení stavebních úprav. Odvoz vybouraného materiálu a zásobování stavby však bude prováděno postupně a v delším časovém úseku podle postupu provádění. Místní veřejná komunikace zvýšení dopravy umožňuje. Krátkodobé uskladnění materiálu se předpokládá přímo v areálu školy. Vzhledem k provádění prací zejména o hlavních letních prázdninách je skladování možné po dohodě s vedením školy i v zateplovaném objektu, kde bude materiál chráněn před povětrnostními vlivy, poškozením a zcizením. Po dokončení stavebních úprav budou stavbou dotčené plochy a prostranství uvedeny do původního stavu. PÉČE O BEZPEČ OST PRÁCE. Provádění stavebních úprav se předpokládá z pozemků stavebníka, které budou tvořit staveniště. Příjezdy a přístupy na staveniště budou zachovány stávající a budou označeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. V prostoru staveniště se tak budou pohybovat pouze proškolení pracovníci dodavatele stavby. Zdrojem potřebného množství vody budou stávající rozvody v objektu, které jsou napojeny na rozvody veřejného vodovodu. Zásobování elektrickou energií bude zajištěno ze stávajících rozvodů n.n. objektu. Pro šatnu a hygienické zařízení pracovníků dodavatele stavby, kancelář a sklady budou vyčleněny po dohodě s vedením školy prostory v objektu. Při provádění stavby budou přijata opatření, aby nedocházelo ke znečisťování životního prostředí, zejména pak podzemích a povrchových vod ropnými látkami. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Dodavatel stavby zajistí značení na veřejných komunikacích silničními dopravními značkami a bude průběžně zajišťovat trvalou čistotu veřejných i státních komunikací. Po dokončení stavebních úprav budou komunikace uvedeny do původního stavu. Stavební práce bude provádět odborná stavební firma s oprávněním k provádění příslušných stavebních činností, která bude práce provádět kvalifikovanými pracovníky. Pracovníci budou při práci vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami, zvláště pro práci s azbestocementovou krytinou. Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č.101/2005 Sb.) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (vyhláška č.268/2009 Sb.) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č.1 nařízení vlády č.591/2006 Sb. Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností a přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předá- 17
18 ní a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č.2 nařízení vlády č.591/2006 Sb. a aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 nařízení vlády č.591/2006 Sb. Podle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nebudou na staveništi prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví v rozsahu podle přílohy č.5. V souladu s 14 zákona č.309/2006sb. je zadavatel stavby v případě současného působení zaměstnanců více než jednoho zhotovitele stavby povinen určit koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. V souladu s 15 zákona č.309/2006sb. v případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Při provádění stavebních prací budou dodržovány stanovené technologické postupy a návody k používání včetně určeného způsobu ochrany osob před případnými škodlivinami při provádění prací. S ohledem na stav a stáří střešní vlnité krytiny se ve střešní krytině předpokládá přítomnost azbestu. Čištění, odstraňování, manipulace a odvoz s likvidací vlnité azbestocementové střešní krytiny budou prováděny podle pravidel pro nakládání s nebezpečnými odpady a látkami. Azbestocementová vlnitá krytina bude odborně likvidována v souladu s 35 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů ve znění pozdějších předpisů (úplné znění v zákoně č.106/2005 Sb.). Jediný způsob odstranění odpadů s přítomností azbestového prachu a vláken přitom představuje jejich ukládání na skládky k tomu určené. Provádějící firma musí práce s azbestem nahlásit podle 41 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, příslušné hygienické stanici. Náležitosti tohoto hlášení určuje 5 vyhlášky č.432/2003 Sb. Pro práci s azbestocementovou střešní krytinou budou pracovníci zvlášť vybaveni ochrannými pomůckami. Práce budou prováděny tak a za použití takové techniky, aby se uvolněný azbestový prach a vlákna nedostala do ovzduší. Při odstraňování pak je nutno postupovat podle 35 zákona 185/ 2001 Sb. o odpadech a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Opatření k ochraně zdraví při práci spojené s odstraňováním azbestových materiálů jsou přesně definována v nařízení vlády č. 178/2001 Sb. PÉČE O ŽIVOT Í PROSTŘEDÍ. Dodavatel stavby bude zajišťovat pravidelný úklid ploch v okolí stavby a zejména provádět sběr zbytků pěnového polystyrénu. Součástí dodávky stavby bude i celkový závěrečný úklid a uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu. Čištění, odstraňování, manipulace a odvoz s likvidací vlnité azbestocementové střešní krytiny budou prováděny podle pravidel pro nakládání s nebezpečnými odpady a látkami. 18
19 Užívání a provoz stavby nebude mít při dodržování pravidel pro odstraňování azbestocementové střešní krytiny a předepsaného způsobu provádění negativní vliv na životní prostředí. Likvidace ostatních odpadů vzniklých při provádění stavebních úprav bude prováděna sběrem do kontejneru a odvozem na skládku. Likvidace tuhého komunálního odpadu bude zajišťována rovněž sběrem do kontejneru a odvozem na skládku. POŽÁR Ě BEZPEČ OST Í ŘEŠE Í. Požárně bezpečnostní řešení stavby tvoří samostatnou přílohu zpracovaného projektu. ZÁSADY ORGA IZACE VÝSTAVBY. Stavební úpravy budou prováděny z pozemku stavebníka a staveniště tak budou tvořit jen přilehlé pozemky k dotčeným objektům. Příjezd do areálu základní školy v Postupicích je umožněn z místní veřejné zpevněné komunikace. Zásobování stavby vodou a elektrickou energií je uvažováno napojením na stávající rozvody objektu. Pro šatny pracovníků dodavatele stavby bude vymezen prostor ve stávajícím objektu, stejně tak hygienické zařízení budou využívat pracovníci dodavatele stavby stávající v objektu. Stavba bude prováděna převážně o hlavních letních prázdninách, kdy je škola uzavřena. V prostoru staveniště se tak budou pohybovat pouze proškolení pracovníci dodavatele stavby. Vzhledem k rozsahu stavebních úprav a zvolené technologii se nepředpokládá skladování stavebních materiálů vně objektu, ale stavební materiál bude dovážen postupně a skladován přímo ve stavebním prostoru v objektu. Obdobně bude v objektu uskladněno i stavební nářadí a stavební pomůcky. Ve stavbě jsou navrženy a budou použity jen nezávadné stavební materiály. Stavební odpad představují zejména zbytky materiálu z kontaktního zateplovacího systému fasád a střechy a vybouraná okna. Stavební odpad bude roztříděn a vyvezen na skládku nebo odevzdán jako druhotná surovina k dalšímu zpracování. Likvidace stavebního odpadu bude zajišťována sběrem do kontejnerů a odvozem na skládku. Při provádění stavby budou přijata opatření, aby nedocházelo ke znečisťování životního prostředí. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. S ohledem na stav a stáří střešní vlnité krytiny se ve střešní krytině předpokládá přítomnost azbestu. Čištění, odstraňování, manipulace a odvoz s likvidací vlnité azbestocementové střešní krytiny budou prováděny podle pravidel pro nakládání s nebezpečnými odpady a látkami. Azbestocementová vlnitá krytina bude odborně likvidována v souladu s 35 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů ve znění pozdějších předpisů (úplné znění v zákoně č.106/2005 Sb.). Jediný způsob odstranění odpadů s přítomností azbestového prachu a vláken přitom představuje jejich ukládání na skládky k tomu určené. Provádějící firma musí práce s azbestem nahlásit podle 41 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, příslušné hygienické stanici. Náležitosti tohoto hlášení určuje 5 vyhlášky č.432/2003 Sb. Pro práci s azbestocementovou střešní krytinou budou pracovníci zvlášť vybaveni ochrannými pomůckami. Práce budou prováděny tak a za použití takové techniky, aby se uvolněný azbestový prach a vlákna nedostala do ovzduší. Při odstraňování pak je nutno postupovat podle 35 zákona 185/ 2001 Sb. o odpadech a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Opatření k ochraně zdraví při práci spojené s odstraňováním azbestových materiálů jsou přesně definována v nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Dodavatel bude průběžně zajišťovat trvalou čistotu veřejných i státních komunikací. Po dokončení stavby budou komunikace uvedeny do původního stavu. 19
20 Parkování osobních automobilů se na staveništi vůbec nepředpokládá. Osobní automobily dodavatele stavby, jeho subdodavatelů a pracovníků budou parkovat na stávajících přilehlých parkovištích. Vzhledem k rozsahu stavebních úprav a k předpokládanému postupu prací je lhůta výstavby stanovena na 5 měsíců v předpokládaném termínu květen - září Realizace je vázána na poskytnutí dotace a provedení převážné části prací se předpokládá o hlavních letních školních prázdninách tak, aby v září mohla být zahájena výuka. V květnu a červnu se předpokládá provedení přípravných prací a zahájení takových prací, při kterých nedojde k omezení a ovlivnění výuky na konci školního roku. V září se předpokládá dokončování stavby a provádění již jen takových prací, při kterých nedojde k omezení a ovlivnění výuky na začátku školního roku. Rozsah těchto prací bude upřesněn s vedením školy. Při provádění stavebních prací budou dodržovány stanovené technologické postupy a návody k používání včetně určeného způsobu ochrany osob před případnými škodlivinami. Podle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nebudou na staveništi prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví v rozsahu podle přílohy č.5. TEPEL Ě TECH ICKÉ ZHOD OCE Í. Tepelně technické zhodnocení zateplení objektu a výměny oken je předmětem samostatně vypracovaného energetického auditu. Obvodové stěny i střecha objektu budou po provedeném zateplení splňovat požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U stanovené podle ČSN z října 2011 (tepelná ochrana budov). ZÁVĚR. Aby zateplené objekty bezvadně a co nejefektivněji fungovaly, nestačí, aby bylo zateplení provedeno v souladu s projektem a předepsanou technologií výrobce systému. Změna tepelně izolačních vlastností domu se musí doplňovat s vhodným způsobem vytápění a větrání v místnostech. Obvykle je nutné znovu vyregulovat otopnou soustavu v objektu. Navržené zateplení objektu vychází a respektuje závěry energetického auditu základní školy v Postupicích. 20