Source: http://docplayer.fr/5393415-Thermacome-vivracome.html
Timestamp: 2017-12-13 19:53:37+00:00
Document Index: 61829717

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

THERMACOME / VIVRACOME - PDF
Download "THERMACOME / VIVRACOME"
1 THERMACOME / VIVRACOME Planchers chauffants hydrauliques Descriptifs - Types DBAT 05/ F - Réf. ACOME :
2 Plancher chauffant et rafraîchissant THERMACOME avec dalles d'isolation à plots Gamme PRIMACOME L'émission calorifique sera assurée par un système de chauffage hydraulique rayonnant par le sol, à basse température, de marque THERMACOME, incorporé dans une dalle flottante et constitué par : Constituée par une bande de mousse en polyéthylène réticulé à cellules fermées, elle ceinture en continu la partie basse des murs et cloisons (face adhésive) - sur une hauteur de 150 mm (épaisseur de 7 mm, avec bavette) ou de 137 mm (épaisseur 5 mm) pour les dalles Primacome 0.75 P, 1.25 P et 1.50 P - sur une hauteur de 190 mm (épaisseur de 7 mm, avec bavette) pour la dalle Primacome 2.00 P. Une isolation thermique des planchers Par des dalles à plots en polystyrène expansé THERMACOME, à cellules fermées, sous Avis Technique du CSTB n 20/ et certification Primacome 0.75 P Primacome 1.25 Primacome 1.50 Primacome 2.00 Epaisseur totale dalle (semelle + plots) 51 mm ( ) 67 mm ( ) 75 mm ( ) 92 mm ( ) Résistance thermique certifiée CSTBat 0,75 m².k/w 1,25 m².k/w 1,50 m².k/w 2,00 m².k/w Pelliculage OUI NON Conductivité thermique λ = 0, 033 W/m.K Classe de compressibilité certifiée CSTBat SC1 a 2 Ch (Précédemment Classe I) Compressibilité selon NF P ,5 mm Pas de pose Multiples de 5 cm En polyéthylène réticulé par procédé électrophysique, Ecotube DN 16x 1,5 ou DN 20 x 1,9 - NFT : série S5 - De classe 2, avec Avis Technique du CSTB n 14/ et certification Le tube sera à dérouler en escargot (spirale double inversée) au pas déterminé par l'étude de dimensionnement. Des ensemble répartiteurs complets Thermacome (Prémontés et testés en usine) Ils sont équipés de robinets de vidange, purgeurs automatiques, thermomètres, vanne d'arrêt Filterball sur le départ avec filtre visitable en charge et vanne d'arrêt sur le retour, de raccords à sertir (ATEC n 14+15/00-593) ou à compression (ATEC n 14/02-703). Chaque boucle sera munie d'un robinet d'isolement et d'un robinet d'équilibrage/isolement avec dispositif de mémorisation. Ces ensembles seront situés au-dessus du sol brut (0,60 m conseillé). En option : les ensembles répartiteurs seront équipés de - débitmètres/thermomètres auto-nettoyants (sur chaque circuit) ou débitmètres avec lecture infrarouge et leur appareil de contrôle/mesure, - cartouches thermostatiques CTH 18 (en rafraîchissement, pour les pièces humides) - les ensembles répartiteurs seront inclus dans des coffrets métalliques. De l' adjuvant plastifiant béton Sikacome Le béton constituant la dalle d'enrobage avec treillis anti-retrait, suivant le DTU 65.8, sera dosé à 350 kg de ciment par m 3 avec incorporation d'adjuvant Sikacome. Cet adjuvant sera conforme à la norme NF EN 934-2, dans la proportion de 1% du poids du ciment, afin de faciliter l'enrobage des tubes, d'augmenter la résistance mécanique et l'échange thermique du béton ainsi que sa plasticité. Des fibres en polypropylène Sikacome (en option) Ces fibres améliorent la cohésion à l'état frais du béton d'enrobage. 1 dose = 600 g pour 1m 3 de béton. Dimensionnement : La détermination des émetteurs sera effectuée à l'aide du logiciel Thermacome d'après la méthode de la norme NF EN Dans les locaux à usage d'habitation ou recevant du public, réclamant un confort thermique, un écartement des tubes supérieur à 35 cm ne sera en aucun cas retenu. DBAT 05/ F - Réf. ACOME :
3 Plancher chauffant et rafraîchissant THERMACOME avec dalles d'isolation à plots Gamme NOVACOME L'émission calorifique sera assurée par un système de chauffage hydraulique rayonnant par le sol, à basse température, de marque THERMACOME, incorporé dans une dalle flottante et constitué par : Constituée par une bande de mousse en polyéthylène réticulé à cellules fermées, elle ceinture en continu la partie basse des murs et cloisons (face adhésive) - sur une hauteur de 150 mm (épaisseur de 7 mm, avec bavette) ou de 137 mm (épaisseur 5 mm) pour les dalles Novacome 0.75 P, 1.25 P et 1.50 P - sur une hauteur de 190 mm (épaisseur de 7 mm, avec bavette) pour la dalle Novacome 2.00 P. Une isolation thermique et acoustique des planchers Par des dalles à plots en polystyrène expansé THERMACOME, à cellules fermées, sous Avis Technique n 20/04-61 et certifications : Novacome 0.75 P Novacome 1.25 P Novacome 1.50 P Novacome 2.00 P Epaisseur totale dalle (semelle + plots) 51 mm ( ) 67 mm ( ) 75 mm ( ) 92 mm ( ) Résistance thermique certifiée CSTBat 0,75 m².k/w 1,25 m².k/w 1,50 m².k/w 2,00 m².k/w Conductivité thermique λ = 0, 033 W/m.K Pelliculage en PS Oui Classe de compressibilité et acoustique certifiée CSTBat SC1 a2 A Ch Compressibilité selon NF P ,5 mm Pas de pose Multiples de 5 cm Atténuation bruits aériens 5 db 7 db 6 db 7 db Atténuation bruits d'impacts 18 db 18 db 20 db 18 db Classe acoustique ESA 3 ESA 4 ESA 3 En polyéthylène réticulé par procédé électrophysique, Ecotube DN 16x 1,5 ou DN 20 x 1,9 - NFT : série S5 - De classe 2, avec Avis Technique du CSTB n 14/ et certification Le tube sera à dérouler en escargot (spirale double inversée) au pas déterminé par l'étude de dimensionnement. Des ensemble répartiteurs complets Thermacome (Prémontés et testés en usine) Ils sont équipés de robinets de vidange, purgeurs automatiques, thermomètres, vanne d'arrêt Filterball sur le départ avec filtre visitable en charge et vanne d'arrêt sur le retour, de raccords à sertir (ATEC n 14+15/00-593) ou à compression (ATEC n 14/02-703). Chaque boucle sera munie d'un robinet d'isolement et d'un robinet d'équilibrage/isolement avec dispositif de mémorisation. Ces ensembles seront situés au-dessus du sol brut (0,60 m conseillé). En option : les ensembles répartiteurs seront équipés de - débitmètres/thermomètres auto-nettoyants (sur chaque circuit) ou débitmètres avec lecture infrarouge et leur appareil de contrôle/mesure, - cartouches thermostatiques CTH 18 (en rafraîchissement, pour les pièces humides) et - les ensembles répartiteurs seront inclus dans des coffrets métalliques. De l'adjuvant plastifiant béton Sikacome Le béton constituant la dalle d'enrobage avec treillis anti-retrait, suivant le DTU 65.8, sera dosé à 350 kg de ciment par m3 avec incorporation d'adjuvant Sikacome. Cet adjuvant sera conforme à la norme NF EN 934-2, dans la proportion de 1% du poids du ciment, afin de faciliter l'enrobage des tubes, d'augmenter la résistance mécanique et l'échange thermique du béton ainsi que sa plasticité. Des fibres en polypropylène Sikacome (en option) Ces fibres améliorent la cohésion à l'état frais du béton d'enrobage. 1 dose = 600 g pour 1m 3 de béton. Dimensionnement : La détermination des émetteurs sera effectuée à l'aide du logiciel Thermacome d'après la méthode de la norme NF EN Dans les locaux à usage d'habitation ou recevant du public, réclamant un confort thermique, un écartement des tubes supérieur à 35 cm ne sera en aucun cas retenu. DBAT 05/ F - Réf. ACOME :
4 Plancher chauffant et rafraîchissant THERMACOME avec dalles d'isolation à plots Dalle TH 1010 FE (spécifique rénovation) L'émission calorifique sera assurée par un système de chauffage hydraulique rayonnant par le sol, à basse température, de marque THERMACOME, incorporé dans une dalle flottante et constitué par : Constituée par une bande de mousse en polyéthylène réticulé à cellules fermées, elle ceinture en continu la partie basse des murs et cloisons (face adhésive) sur une hauteur de 150 mm (épaisseur de 7 mm, avec bavette), 137 ou 100 mm (épaisseur 5 mm). Une isolation thermique des planchers Par des dalles à plots en polystyrène expansé THERMACOME, à cellules fermées : - Epaisseur totale dalle (semelle + plots) 39 mm ( ) - Résistance thermique selon RT ,30 m².k/w - Conductivité thermique λ = 0, 040 W/m.K - Compressibilité 0,5 mm (selon NF P ) - Pas Multiples de 10 cm En polyéthylène réticulé par procédé électrophysique, Ecotube DN 16x 1,5 ou DN 20 x 1,9 - NFT : série S5 - De classe 2, avec Avis Technique du CSTB n 14/ et certification Le tube sera à dérouler en escargot (spirale double inversée) au pas déterminé par l'étude de dimensionnement. Des ensemble répartiteurs complets Thermacome (Prémontés et testés en usine) Ils sont équipés de robinets de vidange, purgeurs automatiques, thermomètres, vanne d'arrêt Filterball sur le départ avec filtre visitable en charge et vanne d'arrêt sur le retour, de raccords à sertir (ATEC n 14+15/00-593) ou à compression (ATEC n 14/02-703). Chaque boucle sera munie d'un robinet d'isolement et d'un robinet d'équilibrage/isolement avec dispositif de mémorisation. Ces ensembles seront situés au-dessus du sol brut (0,60 m conseillé). En option : les ensembles répartiteurs seront équipés de - débitmètres/thermomètres auto-nettoyants (sur chaque circuit) ou débitmètres avec lecture infrarouge et leur appareil de contrôle/mesure, - cartouches thermostatiques CTH 18 (en rafraîchissement, pour les pièces humides) et - les ensembles répartiteurs seront inclus dans des coffrets métalliques. De l'adjuvant plastifiant béton Sikacome Le béton constituant la dalle d'enrobage avec treillis anti-retrait, suivant le DTU 65.8, sera dosé à 350 kg de ciment par m3 avec incorporation d'adjuvant Sikacome. Cet adjuvant sera conforme à la norme NF EN 934-2, dans la proportion de 1% du poids du ciment, afin de faciliter l'enrobage des tubes, d'augmenter la résistance mécanique et l'échange thermique du béton ainsi que sa plasticité. Des fibres en polypropylène Sikacome (en option) Ces fibres améliorent la cohésion à l'état frais du béton d'enrobage. 1 dose = 600 g pour 1m 3 de béton. Dimensionnement : La détermination des émetteurs sera effectuée à l'aide du logiciel Thermacome d'après la méthode de la norme NF EN Dans les locaux à usage d'habitation ou recevant du public, réclamant un confort thermique, un écartement des tubes supérieur à 35 cm ne sera en aucun cas retenu. DBAT 05/ F - Réf. ACOME :
5 SYSTEME THERMACOME COUPE D'UN PLANCHER EPAISSEURS DES DALLES ET RESERVATIONS Nota La mise en œuvre du système Thermacome et la réalisation de la dalle béton d'enrobage seront conformes au DTU 65.8 et à l'en -4 pour les planchers chauffants et au CPT 3164 (CSTB 10/99) pour les planchers réversibles. Dans le cas des chapes fluides auto-nivelantes, à base de ciment ousulfate de calcium, se référer aux Avis Techniques des fabricants. Dalles à plots certifiées Côtes* TH 1010 FE Primacome 0.75 P Primacome 1.25 Primacome 1.50 Primacome 2.00 Novacome 0.75 P Primacome 1.25 P Primacome 1.50 P Novacome 2.00 P Résistance thermique certifiée 0,30 m².k/w ** 0,75 m².k/w 1,25 m².k/w 1,50 m².k/w 2,00 m².k/w Caractéristiques mécaniques PRIMACOME : SC1 a 2 Ch ** et acoustiques certifiées NOVACOME : SC1 a 2 A Ch Semelle B 11 mm 24 mm 40 mm 48 mm 65 mm Plots A 28 mm 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm Epaisseur totale dalle C 39 mm 51 mm 67 mm 75 mm 92 mm Epaisseur totale avec enrobage Avec ou sans joint de fractionnement X 74 mm 86 mm 102 mm 110 mm 127 mm Revêtement de sol Y Fonction de la nature et de l'épaisseur du revêtement de sol, scellé ou collé * Ces caractéristiques ne sont pas certifiées. DBAT 05/ F - Réf. ACOME :
6 PLANCHER CHAUFFANT Solution mince sèche VIVRACOME avec dalles d'isolation et ensemble répartiteurs des boucles L'émission calorifique sera assurée par un système exclusif de chauffage hydraulique rayonnant par le sol, à basse température, de marque VIVRACOME, incorporé dans une dalle flottante sèche (sans béton, ni chape fluide) et constitué par : Constituée par une bande de mousse en polyéthylène réticulé à cellules fermées VIVRACOME, elle ceinture en continu la partie basse des murs et cloisons sur une hauteur de 30 mm (épaisseur de 5 mm), et permet la désolidarisation du plancher des parois et l isolation thermique et acoustique vers les pièces adjacentes. Une isolation thermique et acoustique, et une désolidarisation du plancher Par des dalles rainurées en polystyrène expansé moulé VIVRACOME, à cellules fermées, et pelliculées d un film d aluminium, conformes aux normes et DTU 26.2 en vigueur. La résistance thermique de 0,50 m².k/w contribue à l isolation du bâti et permet la limitation de l émission basse. Le pelliculage aluminium favorise l émission haute et homogénéise la température de surface du système. Epaisseur totale dalle 20 mm Résistance thermique conforme RT2000 0,50 m².k/w Conductivité thermique λ = 0, 036 W/m.K Compressibilité selon NF P Surface dalle Pas de pose 0,5 mm Dalle droite : 0,96 m² Dalle d'extrémité : 0,48 m² Unique : 20 cm En polyéthylène réticulé par procédé électrophysique, Ecotube DN 12x 1,1 couplé par deux : - conforme à la norme française NF T : série S5 - de classe 2, avec Avis Technique du CSTB n 14/ et certification Les tubes constituent le circuit hydraulique de chauffage. Ils sont parcourus par de l eau à basse température (maxi. 50 C) à contre courant. Ils sont à dérouler en serpentin, le contre courant permettant d homogénéiser la température de sol et donc la diffusion de chaleur sur l ensemble de la surface traitée. Une sous-couche PE/Aluminium Constituée de 2 feuilles assemblées : mousse de polyéthylène + aluminium et faisant 2 mm d épaisseur, elle recouvre les dalles VIVRACOME et se trouve donc sous le revêtement de sol parquet. Elaborée spécialement pour le système, elle assure une diffusion transversale de la chaleur et permet une parfaite répartition de l émission thermique. Des ensemble répartiteurs complets Thermacome - Vivracome (Prémontés et testés en usine) Ils sont équipés de robinets de vidange, purgeurs automatiques, thermomètres, vanne d'arrêt Filterball sur le départ avec filtre visitable en charge et vanne d'arrêt sur le retour, d un kit de raccordement. Chaque boucle sera munie d'un robinet d'isolement et d'un robinet d'équilibrage / isolement avec dispositif de mémorisation. Ces ensembles seront situés au-dessus du sol brut (0,60 m conseillé) et ne regrouperont pas plus de 3 boucles conformément à l'étude de dimensionnement réalisée par l'adjudicataire du présent lot. En option : les ensembles répartiteurs seront équipés de - Régulation pièce par pièce - débitmètres/thermomètres auto-nettoyants (sur chaque circuit) ou débitmètres avec lecture infrarouge et leur appareil de contrôle/mesure, - cartouches thermostatiques CTH 18 (en rafraîchissement, pour les pièces humides) et - les ensembles répartiteurs seront inclus dans des coffrets métalliques. Le système complet contribue à l isolation phonique aux bruits d impacts et aux bruits aériens Le système est livré en kits complets par surfaces de 10, 14 ou 17 m², et complétés par le ou les ensembles répartiteurs nécessaires. Chaque kit constituera une boucle à raccorder à un ensemble répartiteur. Le système sera complété d un revêtement de sol du type parquet stratifié flottant ou parquet contrecollé à parement bois flottant ou parquet massif flottant, compatible chauffage par le sol de résistance thermique maximum 0,09 m².k/w, sans sous-couche acoustique, celle-ci étant comprise dans les kits VIVRACOME. La mise en œuvre sera réalisée conformément aux recommandations d'acome. Dimensionnement : La détermination des émetteurs sera effectuée à l'aide du logiciel Vivracome DBAT 05/ F - Réf. ACOME :
7 PLANCHER CHAUFFANT Solution mince sèche VIVRACOME avec dalles d'isolation et modules de gestion hydraulique L'émission calorifique sera assurée par le système exclusif de chauffage hydraulique rayonnant par le sol, à basse température, de marque VIVRACOME, incorporé dans une dalle flottante sèche (sans béton, ni chape fluide) et constitué par : Constituée par une bande de mousse en polyéthylène réticulé à cellules fermées VIVRACOME, elle ceinture en continu la partie basse des murs et cloisons sur une hauteur de 30 mm (épaisseur de 5 mm), et permet la désolidarisation du plancher des parois et l isolation thermique et acoustique vers les pièces adjacentes. Une isolation thermique et acoustique, et une désolidarisation du plancher Par des dalles rainurées en polystyrène expansé moulé VIVRACOME, à cellules fermées, et pelliculées d un film d aluminium, conformes aux normes et DTU 26.2 en vigueur. La résistance thermique de 0,50 m².k/w contribue à l isolation du bâti et permet la limitation de l émission basse. Le pelliculage aluminium favorise l émission haute et homogénéise la température de surface du système. Epaisseur totale dalle 20 mm Résistance thermique conforme RT2000 0,50 m².k/w Conductivité thermique λ = 0, 036 W/m.K Compressibilité Classe I (DTU 26.2 / NF P ) Surface dalle Pas de pose Dalle droite : 0,96 m² Dalle d'extrémité : 0,48 m² Unique : 20 cm En polyéthylène réticulé par procédé électrophysique, Ecotube DN 12x 1,1 couplé par deux : - conforme à la norme française NF T : série S5 - de classe 2, avec Avis Technique du CSTB n 14/ et certification conforme à la norme internationale et européenne EN ISO Les tubes constituent le circuit hydraulique de chauffage. Ils sont parcourus par de l eau à basse température (maxi. 50 C) et à contre courant. Ils sont à dérouler en serpentin, le contre courant permettant d homogénéiser la température d eau distribuée et donc la diffusion de chaleur sur l ensemble de la surface traitée. Une sous-couche PE/Aluminium Constituée de 2 feuilles assemblées : mousse de polyéthylène + aluminium et faisant 2 mm d épaisseur, elle recouvre les dalles VIVRACOME et se trouve donc sous le revêtement de sol parquet. Elaborée spécialement pour le système, elle assure une diffusion transversale de la chaleur et permet une parfaite répartition de l émission thermique. Des modules de gestion hydraulique Les modules VIVRACOME raccordés sur le réseau primaire transforment l'eau à haute température en une eau à basse température. Chaque boucle sera munie d'un module en remplacement du radiateur existant. Ils sont équipés de robinets de vidange, purgeurs, et raccords et seront situés au-dessus du sol brut (0,30 m conseillé). Les modules seront équipés de régulation pièce par pièce (1 thermostat par pièce). Les modules pourront être inclus dans une réservation de L 290 x H 210 x P 60 minimum ou coffret du commerce équivalent Le système complet contribue à l isolation phonique aux bruits d impacts et aux bruits aériens Le système est livré en kits complets par surfaces de 10, 14 ou 17 m², et complétés par le ou les modules de gestion nécessaires. Chaque kit constituera une boucle à raccorder à un module de gestion. Le système sera complété d un revêtement de sol du type parquet stratifié flottant ou parquet contrecollé à parement bois flottant ou parquet massif flottant, compatible chauffage par le sol de résistance thermique maximum 0,09 m².k/w, sans sous-couche acoustique, celle-ci étant comprise dans les kits VIVRACOME. La mise en œuvre sera réalisée conformément aux recommandations d'acome. Dimensionnement : La détermination des émetteurs sera effectuée à l'aide du logiciel Vivracome DBAT 05/ F - Réf. ACOME :
8 SYSTEME VIVRACOME COUPE D'UN PLANCHER CPC 2808 et NF P ) DBAT 05/ F - Réf. ACOME :
FA045759 ISSN 0335-3931. Travaux de bâtiment. Partie 1 : Cahier des clauses techniques Dalles désolidarisées isolées
FA045759 ISSN 0335-3931 NF DTU 65.14 P1 Juillet 2006 Indice de classement : P 52-307-1 Travaux de bâtiment Exécution de planchers chauffants à eau chaude Partie 1 : Cahier des clauses techniques Dalles
Plancher chauffant basse température documentation TECHNICO-COMMERCIALE Altech : Le 1 er choix pour les Professionnels Le plancher chauffant basse température Altech offre aujourd hui la réponse optimale