Source: http://docplayer.fi/3716725-Leikkuunesteiden-kierratyksen-ja-jatehuoltopalveluiden-kehittaminen-kone-ja-metalliteollisuudessa-leikko.html
Timestamp: 2017-01-19 01:20:18+00:00
Document Index: 7313438

Matched Legal Cases: ['KKO\n', 'KKO\n', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Leikkuunesteiden kierrätyksen ja jätehuoltopalveluiden kehittäminen kone- ja metalliteollisuudessa LEIKKO
Leikkuunesteiden kierrätyksen ja jätehuoltopalveluiden kehittäminen kone- ja metalliteollisuudessa LEIKKO
Download "Leikkuunesteiden kierrätyksen ja jätehuoltopalveluiden kehittäminen kone- ja metalliteollisuudessa LEIKKO"
1 Leikkuunesteiden kierrätyksen ja jätehuoltopalveluiden kehittäminen kone- ja metalliteollisuudessa LEIKKO Tutkimusraportti Tammikuu 2011, Kuopio Toimittanut: Arja Ruokojärvi Kirjoittajat: Arja Ruokojärvi, Minna Pyykkö, Tero Reijonen, Arttu Karhunen, Ilari Lignell, Minna Nousiainen, Toni Pasanen ja Henri Puustinen2 2 Sisällysluettelo ALKUSANAT JOHDANTO TAUSTAA TAVOITTEET TOIMENPITEET LEIKKUUNESTEIDEN KÄYTÖN, KIERRÄTYKSEN JA JÄTEHUOLLON NYKYTILANNE POHJOIS- SAVOSSA SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET YHTEENVETO SELVITYKSEN TULOKSISTA LEIKKUUNESTEJÄTELIUOSTEN SAOSTUSKOKEET LABORATORIOMITTAKAAVASSA YKSITTÄISSAOSTUKSET Johdanto Tavoitteet Koejärjestelyt Tulokset YHDISTELMÄSAOSTUKSET Johdanto Tavoitteet Koejärjestelyt Tulokset LEIKKUUNESTEJÄTELIUOSTEN SUODATUSKOKEET YLEISTÄ SUODATUSKOKEISTA ESIKÄSITTELY POLYPROPEENISUODATUS AKTIIVIHIILISUODATUS VESIANALYYSIT TULOKSET TULOSTEN ARVIOINTI HEINÄLAMMIN PILOT-KOKEIDEN LOPPURAPORTTI ESITESTIT LABORATORIOSSA PILOT-MITTAKAAVAN SAOSTUS- JA SUODATUSKOKEET Nesteen käsittely Koejärjestelyt Näytteet TULOKSET LASTUJEN KÄSITTELY KIRJALLISUUSKATSAUS JOHDANTO LASTUJEN KULJETTAMINEN Mekaaniset kuljettimet Alipainetoimiset kuljettimet Erikoiskuljettimet LASTUJEN MURSKAUS Pystymurskain Vaakamurskain LASTUJEN JA LEIKKUUNESTEIDEN EROTTAMINEN Linkoaminen... 403 6.5 LEIKKUUNESTEIDEN PUHDISTAMINEN LASTUJEN BRIKETÖINTI LEIKKUUNESTEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS (KIRJALLISUUSKATSAUS) YLEISTÄ LEIKKUUNESTEISTÄ LEIKKUUNESTEIDEN PILAANTUMINEN LEIKKUUNESTEILLE ALTISTUMINEN TERVEYSHAITAT Ihosairaudet Hengitystiesairaudet Syöpä TERVEYSRISKIEN VÄHENTÄMINEN Leikkuunesteiden valinta, käyttö ja ylläpito Turvallinen leikkuunestetyöskentely LÄHTEET LIITTEET4 4 Alkusanat Leikkuunesteiden kierrätyksen ja jätehuoltopalveluiden kehittäminen kone- ja metalliteollisuudessa LEIKKO (Development of Optimal Waste Management Practices for Metalworking Fluids) hankkeen tavoitteena oli parantaa kone- ja metalliyritysten leikkuunesteiden käyttö-, kierrätys- ja jätehuoltoprosesseja suhteessa ympäristöön, taloudellisuuteen sekä työturvallisuuteen. Hankkeeseen sisältyi nykytilanteen kartoitus Pohjois-Savon alueella, laaja kirjallisuuskatsaus, kokeellinen osuus sekä parhaitten käytäntöjen levittäminen ja tiedottaminen. Tässä loppuraportissa esitellään osaraporteista koostettuna hankkeen keskeisimmät tulokset nykytilanteen selvityksestä ja kokeellisesta osuudesta (laboratorio- ja pilotmittakaavan saostus- ja suodatuskokeet leikkuunestejäteliuoksilla) sekä kirjallisuuskooste lastujen käsittelystä. Laajempi kirjallisuuskatsaus on työstetty omaksi julkaisukseen Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas, joka on tämän raportin liitteenä. Lisäksi hankkeen aihepiiristä valmistui/ valmistuu 3 insinöörityötä, joiden tiivistelmät ovat tämän raportin liitteinä: - Karhunen, Arttu: Öljysumun kohdepoisto ja leikkuunesteiden puhdistaminen konepajoilla Savonia-ammattikokorkeakoulu, Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma - Puustinen, Henri: Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas , Ympäristötekniikan koulutusohjelma - Reijonen, Tero: Käytettyjen leikkuunesteiden käsittely- ja puhdistusmenetelmät. Arvioitu valmistumisaika huhtikuu 2011 Savoniaammattikorkeakoulu, Ympäristötekniikan koulutusohjelma. Hanke järjesti kaksi seminaaria ( Kuopiossa ja Iisalmessa), joissa esiteltiin uusinta tietoa leikkuunesteiden käyttöön liittyvistä työturvallisuus- ja jätehuoltoasioista sekä käytiin läpi hankkeen keskeisiä tuloksia. Seminaarien materiaalit ovat julkisesti saatavilla hankkeen nettisivuilla sivuilla on myös linkki aiemmin mainittuun yleisoppaaseen. LEIKKO-hanke oli Euroopan Unionin osarahoittama (EAKR Euroopan Aluekehitysrahasto / Tekes) ja mukana yhteistyössä ja rahoituksessa olivat lisäksi Aquator Oy, Ekokem Oy Ab, Houghton Europe N.V. Finland, Hydroline Oy, Kemira Oyj / Kemira Water Finland, Ponsse Oyj ja Toolfac Oy. Hanke toteutettiin n koordinoimana ajalla Hankkeen johtoryhmään kuuluivat : - Pekka Hyvärinen, Ekokem Oy Ab (johtoryhmän pj) - Pasi Heiskanen, Tekes - Eero Antikainen,, varajäsen Kai Kärkkäinen5 5 - Erkki Kainulainen, Houghton Europe N.V. Finland - Kimmo Korhonen, Hydroline Oy, varajäsen Harri Pääkkönen - Erkki Huuskonen, Toolfac Oy - sihteerinä Arja Ruokojärvi, Lisäksi hankkeen asiantuntijaryhmään kuuluivat: - Vesa Kettunen, Kemira Oyj / Kemira Water Finland - Jari Maijanen, Aquator Oy - Juha Haverinen, Ponsse Oyj - Anssi Suhonen, - Juhani Niiranen, - Jari-Pekka Karvonen, Ekokem Oy Ab - Petri Paganus, Houghton Europe N.V. Finland Hankkeen toteutuksessa olivat sta mukana Kari Lehtomäki (vastuullinen johtaja), Arja Ruokojärvi (projektikoordinaattori), Minna Pyykkö (projekti-insinööri), Tero Kuhmonen (laboratorioinsinööri), Tero Reijonen (projektityöntekijä), Henri Puustinen (projektityöntekijä), Arttu Karhunen (projektityöntekijä), Toni Pasanen (projektityöntekijä), Ilari Lignell (projektiharjoittelija), Minna Nousiainen (projektiharjoittelija) ja Kirsi Kärkkäinen (projektiharjoittelija). Parhaat kiitokset kaikille rahoitukseen ja toteutukseen osallistuneille henkilöille! Kuopiossa Arja Ruokojärvi6 6 1. Johdanto 1.1 Taustaa Leikkuu- eli lastuamis- ja hiontanesteitä käytetään kone- ja metalliteollisuudessa metallikappaleita työstettäessä. Niitä tarvitaan voiteluun, jäähdyttämiseen ja metallipölyn sekä lastujen kuljettamiseen pois työstökohdasta. Eri käyttötarkoituksiin on useita eri leikkuunestevalmisteita, lisäksi nesteiden koostumus muuttuu käytön aikana. Leikkuunesteet voivat olla joko täysöljyjä (mineraali-, eläin- tai kasviöljyjä) tai vettä sisältäviä emulsioita. Lisäksi on olemassa synteettisiä nesteitä, joissa on käytetty esimerkiksi synteettisiä rasvahappoja ja saippuoita. Käyttötarkoituksen mukaan nesteisiin sekoitetaan erilaisia lisäaineita, esim. emulgaattoreita, ruosteen- ja hapettumisenestoaineita, vaahdonestoaineita sekä mikrobien kasvua estäviä yhdisteitä. Leikkuunestetiivisteisiin lisätään vettä yleensä %, jotta saadaan sopiva käyttöliuos. Leikkuunesteet ovat siis hyvin heterogeeninen valmisteryhmä, joiden käytössä ja jätehuollossa on tärkeää huomioida myös ympäristö- ja työturvallisuusnäkökulma. Sopivan valmisteen valinnalla, riittävällä käytönaikaisella seurannalla ja ylläpidolla sekä jätehuollon optimoinnilla voidaan vaikuttaa samalla huomattavasti kustannustehokkuuteen. Leikkuunesteille ja öljysumulle altistuminen sisältää aina riskin työntekijälle altistua myös erilaisille mikrobeille, endotoksiineille sekä muille haitallisille yhdisteille erityisesti hengitysteitse. Pohjois-Savossa on merkittävä ja kasvussa oleva teknologiateollisuuden keskittymä, johon kuuluu useita oman kapean sektorin huippuosaamista edustavia yrityksiä. Nämä yritykset käyttävät useita eri leikkuunesteitä, joita syntyy koostumukseltaan ja määrältään vaihtelevia määriä jäteliuoksia. Nesteiden käyttö- ja kiertoajat vaihtelevat, jonka jälkeen jäteliuokset ovat ongelmajätettä. Nämä jäteliuokset sisältävät suurimmaksi osaksi vettä, mutta veden erottaminen emulsioseoksesta on usein hankalaa. Emulsioiden rikkomiseen ja öljyn erottamiseen vedestä on olemassa erilaisia kemiallisfysikaalisia käsittelyjä, mutta ongelmana on leikkuunesteseoksien heterogeenisuus. Eri seokset käyttäytyvät eri tavoin käsittelyissä ja vaativat erikoisosaamista ja prosessin räätälöintiä. Jäteliuoksien määrä ja laatu vaikuttavat suoraan käsittelyn kannattavuuteen; mitä suurempi määrä samankaltaista nestettä on käsiteltävänä, sitä kustannustehokkaampaa käsittely yleensä on.7 7 1.2 Tavoitteet LEIKKO (Leikkuunesteiden kierrätyksen ja jätehuoltopalveluiden kehittäminen kone- ja metalliteollisuudessa) hankkeessa tavoitteena oli parantaa kone- ja metalliyritysten leikkuunesteiden käyttö-, kierrätys- ja jätehuoltoprosesseja suhteessa ympäristöön, työturvallisuuteen ja taloudellisuuteen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Tavoitteena oli selvittää Pohjois-Savon alueen kone- ja metalliyritysten leikkuunesteiden käytön ja jätehuollon nykytilaa ja parannustarpeita niihin liittyen. Kokeellisen tutkimuksen avulla oli tarkoituksena selvittää kustannustehokkaiden ja helppokäyttöisten (lähinnä saostus ja suodatus) puhdistusmenetelmien soveltuvuutta ongelmajätteen määrän vähentämiseen. Leikkuunesteiden käytön optimointi ja käsittely lähellä syntypaikkaa toisi kustannussäästöjä ja samalla vähentäisi kuljetukseen liittyviä päästöjä. Toinen tärkeä tavoite oli edistää leikkuunesteiden käyttöön liittyvää työturvallisuutta ja ekologisuutta. Tavoitteena oli etsiä parhaita työtapoja ja prosesseja, sekä informoida ja ohjeistaa konepajojen henkilöstöä parhaitten menetelmien käyttöön. Tavoitteena oli myös koota tietoa ja etsiä ratkaisuja leikkuunesteiden optimaaliseen käytön aikaiseen ylläpitoon. Leikkuunesteiden oikealla valinnalla ja ylläpidolla on suuri merkitys nesteiden käyttöikään ja siten kustannuksiin. Toisaalta järjestelmällinen laadun seuranta ja prosessien hallinta tukevat myös laatu- ja ympäristöjärjestelmien käyttöön ottoa ja toteutusta yrityksissä. 1.3 Toimenpiteet Hankkeen alussa selvitettiin Pohjois-Savon kone- ja metalliteollisuuden yritysten käyttämien leikkuunesteiden nykyisiä määriä, käyttötapoja, kierrätystä ja jätehuoltoa. Yrityksiltä kyseltiin samalla mahdollisia kehittämistarpeita ja ilmenneitä ongelmia leikkuunesteisiin liittyen. Näiden tulosten perustella valittiin kokeelliseen tutkimukseen eniten käytetyt leikkuunestetyypit ja niiden jäteliuokset. Selvityksen tarkempi yhteenveto on kappaleessa 2. Kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten perusteella koottiin tietoa eri käsittelyvaihtoehdoista erityyppisille jäteliuoksille. Kokeellisesti tutkittiin saostuksen ja suodattamisen soveltuvuutta emulsioliuosten käsittelemiseen. Kokeita tehtiin laboratoriomittakaavassa (kappaleet 3 ja 4) sekä parhaiten toimineella leikkuunestetyypillä myös pilot-mittakaavassa (kappale 5). Hankkeen aikana tuli yrityslähtöisesti esille tarve saada tietoa lastujen käsittelystä, joten siitä tehtiin oma kirjallisuuskooste (kappale 6). Samoin yritysten tarvekyselyn perusteella tehtiin opinnäytetyö Öljysumun kohdepoisto ja leikkuunesteiden puhdistaminen konepajoilla (Arttu Karhunen).8 Leikkuunesteiden käyttöön liittyvästä työturvallisuudesta etsittiin uusinta tietoa (kooste kappaleessa 7) sekä koottiin julkaisu Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas. Opas on suunnattu erityisesti leikkuunesteitä käyttäville yrityksille kehittämään leikkuunesteiden käyttöä, kierrätystä ja jätehuoltoa ympäristöystävällisillä, turvallisilla ja kustannustehokkailla menetelmillä. Opas on raportin liitteenä ja linkkinä nettisivuilla Parhaita käytäntöjä ja uutta tietoutta leikkuunesteisiin liittyen levitettiin myös kahden seminaarin avulla. Ensimmäinen kokopäivän seminaari järjestettiin Kuopiossa , johon osallistui yhteensä 33 henkilöä. Toinen seminaari järjestettiin yhteistyössä EducaLearn-hankkeen kanssa Iisalmessa , siellä oli 59 osallistujaa. Seminaareissa ajankohtaista tietoutta leikkuunesteiden valinnasta, käytönaikaisesta ylläpidosta, lastujen käsittelystä, työturvallisuudesta ja jätehuollosta toivat Työterveyslaitos, Houghton Oy, Ekomans Oy, Ponsse Oyj sekä Ekokem Oy Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon nykytilanne Pohjois-Savossa 2.1 Selvityksen tavoitteet ja toimenpiteet LEIKKO-hankkeen tavoitteena oli koota ajantasaista tietoa Pohjois-Savon kone- ja metalliteollisuuden yritysten leikkuunesteiden käytöstä (käytetyt valmisteet ja käyttömäärät), kierrätyksestä (käytönaikainen ylläpito, käyttöaika) ja jätehuollosta (toimituspaikka, keräilytapa). Samalla haluttiin saada esille yritysten näkökulma aihepiiriin liittyvistä kehitystarpeista ja mahdollisista ongelmakohdista. Yrityksille tiedotettiin myös LEIKKO-hankkeen muista tavoitteista ja toiminnasta. Selvitystä varten laadittiin laaja kyselykaavake (liitteenä), jossa kysyttiin yrityksen perustietoja, käytettyjä leikkuunestevalmisteita ja käyttömääriä, leikkuunesteiden vaihtoon liittyviä prosesseja, mahdollisesti ilmenneitä terveysongelmia, jätehuollon järjestämistä sekä parannusehdotuksia. Kysely lähetettiin kirjallisena ja / tai sähköisenä versiona n. 100 yritykseen. Suuremmissa yrityksissä käytiin henkilökohtaisesti ja osaan yrityksistä otettiin yhteyttä myös puhelimitse. Kaikkiaan 27 yritystä vastasi kyselyyn. Selvityksen avulla koottujen tietojen pohjalta valittiin kokeelliseen osaan yleisimmin käytössä olevat leikkuunestevalmisteet ja niiden jäteliuokset. Kaikille kyselyyn vastanneille lähetettiin myös LEIKKO-hankkeessa valmistunut yleisopas ja seminaarikutsu.9 9 2.2 Yhteenveto selvityksen tuloksista Kyselyyn vastanneista valtaosa oli liikevaihdoltaan keskisuuria tai suuria yrityksiä (liikevaihto vuodessa yli 2 m ), ainoastaan kaksi yritystä oli mikroyrityksiä. Toisin sanoen tuloksissa painottuu keskisuurten ja suurten yritysten osuus verrattuna todelliseen kone- ja metalliteollisuuden yritysten jakaumaan. Monissa mikroyrityksissä käytetyt leikkuunestemäärät ovat hyvin vähäisiä, joten esimerkiksi eri valmisteiden käyttömäärät antavat hyvän kuvan alueen kokonaismääristä. Sen sijaan käytössä olevien laatujärjestelmien määrä on todellista tilannetta suurempi näissä tuloksissa, sillä laatujärjestelmiä on vain harvassa mikroyrityksessä. Laatu- ja ympäristöjärjestelmistä ylivoimaisesti eniten käytössä olivat ISO 9001 (33 %) ja ISO (29 %). Muita käytössä olevia järjestelmiä olivat OHSAS 18001, PKY-laatu, SFS-EN ja Hitsaus Kyselyyn osallistuneista yrityksistä vain 14 % vastasi, ettei heillä ole mitään näistä käytössä (kuva 2.1). LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT 5 % 5 % 5 % 9 % 14 % 33 % 29 % ISO ISO 9001 OHJAS PKY-laatu SFS-EN Hitsaus EI OLE Kuva 2.1. Laatu- ja ympäristöjärjestelmien käyttö LEIKKO-kyselyyn osallistuneissa yrityksissä. Käyttömäärät luokiteltiin eri valmistajien mukaan (kuva 2.2), näiden tulosten perusteella käytetyimpiä Pohjois-Savon alueella ovat Fuchs Oil, Cimcool sekä Houghton. Muiden valmistajien (9 kpl) tuotteiden käyttömäärät jäivät hyvin vähäiseksi verrattuna tähän kolmen kärkeen. Käytetyistä leikkuunesteistä ylivoimaisesti yleisimpiä olivat erilaiset emulsiot: mineraaliöljypohjaisia emulsioita oli 75 %, kasviöljypohjaisia 13 % ja synteettisiä emulsioita 12 % (kuva 2.3).10 10 litraa LEIKKO - Kyselykartoitus KÄYTTÖMÄÄRÄT VALMISTAJAKOHTAISESTI Neste Oil Fuchs Oil Cimcool Houghton Solmaster Kuva 2.2. Kyselyssä mukana olleiden yritysten leikkuunestemäärät valmistajakohtaisesti jaoteltuna. LEIKKO - kyselykartoitus LEIKKUUNESTETYYPIT 0 % 0 % 0 % 12 % 13 % 75 % Emulsio (mineraali) Emulsio (synteettinen) Emulsio (kasviöljy) Synteettiset Suoratöljyt (mineraali) Suoratöljyt (kasviöljy) Kuva 2.3. Käytetyt leikkuunestetyypit kyselyyn osallistuneissa yrityksissä. Leikkuunesteiden käyttöikä vaihteli suuresti käytön mukaan, 6 kk ja useiden vuosien välillä. Noin puolet yrityksistä kertoi leikkuunesteiden vaihtovälin olevan 12 kk. Suojavälineiden käyttö vaihdon yhteydessä oli melko vähäistä, vain 14 % yrityksistä ilmoitti työntekijöidensä käyttävän edes hansikkaita vaihdon yhteydessä. 31 % yrityksistä ilmoittikin joillakin työntekijöillä ilmenneen joitakin terveysongelmia leikkuunesteisiin liittyen, esim. ihottumaa, allergiaa, hengitystieoireita.11 11 Yritykset olivat yleisesti tyytyväisiä jätehuollon sujumiseen, omatoimiseen käsittelyyn ei ollut juurikaan kiinnostusta. Parhaana pidettiin systeemiä, jossa jätehuoltoyritys huolehtii jäteliuosten noutamisesta, mutta nesteiden vaihto koneisiin haluttiin tehdä itse. Esille tulleet ongelmat koskivat haitallisia terveysvaikutuksia, lastujen käsittelyn tehostamista, leikkuunesteiden käyttöiän ja ympäristöystävällisyyden parantamista. Toisaalta valtaosa yrityksistä oli tyytyväisiä nykyiseen leikkuunesteeseensä, monessa yrityksessä oli nykyiseen merkkiin päädytty pitkällisten kokeilujen ja vaihtojen myötä. 3.0 Leikkuunestejäteliuosten saostuskokeet laboratoriomittakaavassa Minna Pyykkö 3.1 Yksittäissaostukset Johdanto Saostuskokeilla oli tarkoitus tutkia konepajoissa käytettävien leikkuunesteiden jäteliuosten veden ja öljyn erotusmahdollisuutta erilaisin kemikaalein. Tavoitteena oli saada riittävä erotustehokkuus, jotta erotettu vesi olisi viemäröintikelpoista säädettyjen asetusten mukaan. Käsittelyn tehokkuutta seurattiin tutkimalla erotetun veden raskasmetallipitoisuuksia Savoniaammattikorkeakoulun, Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön laboratoriossa sekä suorittamalla lisäanalyysejä Ekokem Oy:n laboratoriossa Riihimäellä. Kokeissa käytettiin Leikkuunesteen käyttö- ja kierrätys kyselyn (kappale 2) tulosten perusteella yleisimmin käytössä olevaa nestetyyppiä eli emulsioita. Emulsionesteet voivat olla joko täysöljy-, mineraali- tai kasviöljypohjaisia, tässä työssä käsitellään mineraali- ja synteettispohjaisia emulsioita. Tutkittavat nesteet haettiin kohdeyrityksistä, joissa kussakin on käytössä eri merkin neste. Nesteen noudon yhteydessä kirjattiin ylös konetyyppi, nesteen käyttöikä, pitoisuus, varastointiaika ja mahdolliset lisäaineet. Samalla otettiin joistain yrityksistä mikrobinäytteitä Easycult-viljelyputkilla. Saostuskokeiden tulosten perusteella tehtiin tehokkaimmiksi osoittautuneille saostuskemikaaleille suuremman kenttämittakaavan kokeita Ekokem Oy:n Heinälammin rinteellä (kappale 5). Kokeisiin yhdistettiin myös suodatuskokeet (esim. suodattimien käyttöiän testaus, kappale 4).12 Tavoitteet Saostuskokeiden yksittäiskokeiden tarkoituksena oli testata Kemira Oy:n toimittamia saostuskemikaaleja sekä polymeerejä yksi kerrallaan kuhunkin leikkuunesteeseen. Käytetyt kemikaalit olivat PAX-18, PIX-105, ALS, CaCl 2 (ei Kemiran toimittama) eli kalsiumkloridi, FennoPol, FennoFix 40, FennoFix 50 ja KlarAid. Tavoitteena oli saada erottumaan selkeä flokki joka erottuisi kirkasteesta eli vesifaasista. Onnistuneiden koetulosten perusteella suoritettiin yhdistelmäkokeet eli tällöin saostuksessa käytettiin sekä saostuskemikaalia että polymeeriä. Yksittäiskokeiden tulokset on esitetty yrityskohtaisesti seuraavissa luvuissa Koejärjestelyt Kokeet suoritettiin n, Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön vesilaboratoriossa Kuopiossa. Saostukset suoritettiin 500 ml neste-erissä, lasidekoissa. Nesteestä luettiin ns. aloitus-ph ennen kemikaalien lisäystä tai mahdollista ph-pitoisuuden laskua. ph:n laskemiseen käytettiin rikkihappoa (H 2 SO 4 ) ja nostoon vahvuus natriumhydroksidia (NaOH). Kemikaalilisäykset suoritettiin erissä ja yksi lisäys oli määrältään 0,5 ml eli suhteessa 1 ml litraa kohden. Maksimi syöttömääränä käytettiin suhdetta ml kemikaalia litraa kohden. Kemikaalin sekoitukset tehtiin 30 sekunnin pikasekoituksella. Onnistuneista saostustuloksista otettiin valokuvat tulosten havainnollistamista varten Tulokset Tulokset on koottu taulukkoon 1, havainnollistamaan kemikaalien toimintaan kullakin nesteellä. Taulukkoon on kirjattu kemikaalin toimivuus numeroina välillä 1 5 (1 = erinomainen, 2 = hyvä, 3 = kohtalainen, 4 = huono ja 5 = ei reagointia). Testattavat nesteet olivat Houghton, HoCut 3380 emulsio, mineraalipohjainen Fuchs, EcoCool 68 CF2 emulsio, mineraalipohjainen Cimcool, Cimstar 620 emulsio, mineraalipohjainen Cimcool, Cimtech A31F synteettinen13 13 Taulukko 3.1. Yksittäissaostuksen tulokset. KEMIKAALI HoCut 3380 EcoCool 68 CF2 Cimstar 620 Cimtech A31F PAX PIX ALS KlarAid FennoFix FennoFix FennoPol CaCl HoCut 3380 nesteeseen toimivat lähes kaikki kemikaalit, pois lukien KlarAid ja PIX-105. Paras tulos saatiin laskemalla ph-pitoisuus suoraan lähelle 2 ja lisäämällä kemikaali tämän jälkeen tai vaihtoehtoisesti lisäämällä kemikaali ensin ja laskemalla sen jälkeen ph 2:n. ph:n laskulla 2:n neste itsessään reagoi hapon kanssa muodostamalla tehokkaasti flokkia. Lisätyt kemikaalit vaihtelivat lisäflokin muodostumista eri tehokkuuksilla, mutta parhaimmat tulokset saatiin FennoFix 40 sekä 50, FennoPol ja kalsiumkloridi (kuvat alla). FennoFix 40 FennoFix50 FennoPol Kalsiumkloridi EcoCool 68 CF2 nesteeseen toimi ainoastaan PAX-18 kemikaali (kuva alla). Flokki saatiin muodostumaan suositusalueella (6-8) eli ph Kemikaalia lisättiin 8 ml/litra jolloin saatiin aikaiseksi pieni flokki. Kemikaali lisättiin aina 12 ml/litra asti ja tuloksena saatiin erotettava flokkikerros pinnalle, mutta erote ei kirkastunut toivotulla tavalla. Myös flokkikerros jäi odotettua pienemmäksi. PAX-1814 Cimstar 620 nesteelle ei toiminut yksikään kemikaali. Kokeita tehtiin useilla eri ph-alueilla, mutta flokkia ei syntynyt lainkaan. Kokeiden perusteella voidaan todeta, että kyseiset kemikaalit eivät sovellu tämän nesteen saostukseen ja näin ollen neste jätetään pois yhdistelmäkokeista. 14 Cimtech A31F nesteelle heikosti flokkia muodostivat PIX-105, FennoFix 40 sekä 50 ja kalsiumkloridi. Kuitenkin flokki näissä oli erittäin vähäistä ja useimmiten se hajosi nesteeseen kemikaalin lisäysten myötä. Tätä tietoa hyödynnetään kuitenkin yhdistelmäsaostuksissa. Kohtalainen saostustulos saatiin kuitenkin PAX-18 kemikaalilla, ph 6,60 (kuva alla). Tällöin flokkia alkoi muodostua kemikaalimäärän ollessa 5 ml/litra. Flokin määrä lisääntyi ja sen koko kasvoi lisäysten myötä. Kokonaisuudessaan kemikaalia lisättiin 10 ml/litra. PAX Yhdistelmäsaostukset Yhdistelmäsaostukset suoritettiin kemikaaleilla, joilla saatiin aikaan flokin muodostumista nesteessä. Tällöin varsinainen saostuskemikaali lisättiin nesteeseen pikasekoituksella. Tämän jälkeen polymeeri lisättiin nesteeseen hämmennystä käyttäen. Kokeissa ei kuitenkaan testattu Cimcoolin Cimstar 620-nestettä.15 Johdanto Saostuskokeilla oli tarkoituksena tutkia konepajoissa käytettävien leikkuunesteiden jäteliuosten veden ja öljyn erotusmahdollisuutta erilaisin kemikaalein. Tavoitteena oli saada riittävä erotustehokkuus, jotta erotettu vesi olisi viemäröintikelpoista säädettyjen asetusten mukaan. Käsittelyn tehokkuutta seurattiin tutkimalla erotetun veden raskasmetallipitoisuuksia n, Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön laboratoriossa sekä suorittamalla lisäanalyysejä Ekokem Oy:n Riihimäen laboratoriossa. Kokeissa käytettiin Leikkuunesteen käyttö- ja kierrätys kyselyn tulosten perusteella yleisimmin käytössä olevaa nestetyyppiä eli emulsioita. Emulsionesteet voivat olla joko täysöljy-, mineraali- tai kasviöljypohjaisia, tässä työssä käsitellään mineraali- ja synteettispohjaisia emulsioita. Tutkittavat nesteet haettiin kohdeyrityksistä, joissa kussakin on käytössä eri merkin neste. Nesteen noudon yhteydessä kirjattiin ylös konetyyppi, nesteen käyttöikä, pitoisuus, varastointiaika ja mahdolliset lisäaineet. Samalla otettiin myös mikrobinäytteet Easycult-viljelyliuskoilla. Saostuskokeiden tulosten perusteella tehtiin tehokkaimmiksi osoittautuneille saostuskemikaaleille suuremman kenttämittakaavan kokeita Ekokem Oy:n Heinälammin rinteellä. Kokeisiin yhdistetään myös suodatuskokeet (esim. suodattimien käyttöiän testaus) Tavoitteet Saostuksen yhdistelmäkokeiden tarkoituksena oli testata Kemira Oy:n toimittamia saostuskemikaaleja sekä polymeerejä yhdistettyinä. Parhaat yhdistelmät valittiin yksittäiskokeiden tulosten perusteella. Käytetyt kemikaalit olivat PAX-18, PIX-105, ALS, CaCl 2 (ei Kemiran toimittama) eli kalsiumkloridi, FennoPol, FennoFix 40, FennoFix 50 ja KlarAid. Tavoitteena oli saada erottumaan selkeä flokki joka erottuisi kirkasteesta eli vesifaasista Koejärjestelyt Kokeet suoritettiin n, Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön vesilaboratoriossa. Saostukset suoritettiin 500 ml neste-erissä, lasidekoissa. Nesteestä luettiin ns. aloitus ph, jonka jälkeen ph-pitoisuus laskettiin jokaiselle nestemerkille toimivaksi havaittuun pitoisuuteen. ph:n laskemiseen käytettiin % rikkihappoa (H 2 SO 4 ). Kemikaalilisäykset suoritettiin kahdessa vaiheessa. Ensin lisättiin saostuskemikaali pikasekoituksella, joka kesti 30 sekuntia. Tämän jälkeen lisättiin polymeeri ja nestettä hämmennettiin 10 minuuttia.16 Tulokset Kemikaaliyhdistelmät on koottu taulukoihin nestekohtaisesti seuraavissa kappaleissa. Taulukoista käyvät ilmi kunkin nesteen saostuskemikaali, sen määrä, polymeeri ja polymeerin määrä. Testattavat nesteet olivat: Houghton, HoCut 3380 emulsio, mineraalipohjainen Fuchs, EcoCool 68 CF2 emulsio, mineraalipohjainen Cimcool, Cimtech A31F synteettinen HoCut 3380 nesteelle tehdyt yhdistelmäsaostuksen kemikaalit käyvät ilmi taulukosta 1. Taulukosta käy ilmi myös kemikaalien käyttömäärät. Taulukko HoCut 3380 yhdistelmäsaostuskemikaalit. SAOSTUSKEMIKAALI MÄÄRÄ POLYMEERI MÄÄRÄ PAX-18 3 ml KlarAid 2 ml PAX-18 3 ml FennoFix 40 3 ml PAX-18 3 ml FennoFix 50 3 ml PAX-18 3 ml FennoPol 3,5 ml CaCl 3 ml KlarAid 2 ml CaCl 3 ml FennoFix 40 3 ml CaCl 3 ml FennoFix 50 3 ml CaCl 3 ml FennoPol 3,5 ml Yhdistelmäsaostukset HoCut 3380:lla onnistuivat kaikki odotetusti. Vain kalsiumkloridilla saostettaessa polymeerit FennoFix 40 sekä -50 ja FennoPol eivät toimineet yhtä hyvin verrattuna KlarAid:iin. Koska PAX-saostukset näyttivät jokainen toimivat hyvin (kuvat alla), varmistettiin saostusten välinen ero tekemällä vesifaasista metallianalyysit Fe, Cu ja Zn. Metallianalyysien tulokset on esitetty taulukossa 2, seuraavalla sivulla. PAX-18 ja KlarAid PAX-18 ja FennoFix 4017 17 PAX-18 ja FennoFix 50 PAX-18 ja FennoPol Taulukko Metallianalyysitulokset. SAOSTEET RAUTA KUPARI SINKKI PAX-18 ja 6,68 mg/l 13,26 mg/l 5,15 mg/l KlarAid PAX-18 ja 1,36 mg/l 20,96 mg/l 7,35 mg/l FennoFix 40 PAX-18 ja 3,64 mg/l 55,3 mg/l 5,3 mg/l FennoFix 50 PAX-18 ja FennoPol 0,4 mg/l 66,6 mg/l 5,5 mg/l Metallianalyysien perusteella voidaan todeta, että yleisesti KlarAid näyttäisi sitovan parhaiten metalleja flokkiin. Kuitenkin tulee huomioida, että se ei sido rautaa niin hyvin kuin muut polymeerit. EcoCool 68 CF2 yhdistelmäsaostuksilla ei saatu lainkaan muodostumaan flokkia eli saostuskoetuloksia ei saatu. Cimtech A31F nestettä saostettiin taulukon 3 mukaisilla yhdistelmillä. Taulukko Cimtech A31F yhdistelmäsaostuskemikaalit. SAOSTUSKEMIKAALI MÄÄRÄ POLYMEERI MÄÄRÄ PAX-18 3,5 ml FennoFix 40 3 ml PAX-18 3,5 ml FennoFix 50 3 ml CaCl 4 ml FennoFix 40 3 ml CaCl 4 ml FennoFix 50 3 ml18 18 Poislukien CaCl ja FennoFix 50 yhdistelmäsaostustulokset, muissa ei saatu muodostumaan kunnollista erotetta. Niissä muodostui flokkia, mutta se joko jäi tasaisesti nesteeseen tai kerääntyi pinnalle hyvin heikosti. CaCl ja FennoFix 50 saostuksella flokki saatiin muodostumaan hyvin pinnalle, mutta nestefaasi jäi erittäin sameaksi (kuva oikealla). Muodostunut flokki oli myös erittäin hento ja herkästi hajoava. Näin ollen saostustuloksen ei katsota kuitenkaan olevan riittävä jatkokokeita ajatellen. 4.0 Leikkuunestejäteliuosten suodatuskokeet Minna Nousiainen 4.1 Yleistä suodatuskokeista Suodatuskokeilla tutkittiin konepajoissa käytettävien leikkuunesteiden veden ja öljyn erotusmahdollisuutta erilaisten suodattimien avulla Tavoitteena oli saada riittävä erotustehokkuus, jotta erotettu vesi olisi viemäröintikelpoista säädettyjen asetusten mukaan. Käsittelyn tehokkuutta seurattiin tutkimalla erotetun veden metallipitoisuuksia n, Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön laboratoriossa sekä Ekokem Oy:n tutkimus laboratoriossa Riihimäellä , jossa tutkittiin myös näytteiden öljypitoisuudet. Testattavia suodattimia olivat polypropeenisuodatin MB ja MB sekä aktiivihiilisuodatin. Polypropeeni lankasuodatin MS10PP50 jäi myöhemmin testattavaksi yhteistyökumppani Ekokem Oy Ab:lle, keväälle Kokeissa käytettiin Leikkuunesteen käyttö- ja kierrätys kyselyn tulosten perusteella yleisimmin käytössä olevia nestetyyppejä eli emulsioita. Nesteen noudon yhteydessä kirjattiin ylös konetyyppi, nesteen käyttöikä, pitoisuus, varastointiaika ja mahdolliset lisäaineet. Nestenoudon yhteydessä otettiin myös paikanpäällä konepajoissa bakteeriviljelmät Easycultnäytteenottimilla. 4.2 Esikäsittely Ennen suodatuskokeita tehtiin tutkittaville nesteille eri kemikaaleilla saostus- sekä ph:n säätökokeita, joiden tarkoituksena oli saada esiin polymeerien adsorptiovaikutus, jota ei esiinny mikäli öljy on emulsiomuodossa vedessä. Hyväksyttävästi saostuneet nesteet voitiin ajaa suodatuslaitteiston läpi.19 19 Nesteistä hyväksyttävästi saostuneita olivat HoCut 3380, johon esikäsittely kokeiden tulosten perusteella lisättiin PAX-18 (3 ml/l) saostuskemikaalilla sekä KlarAid polymeeria (2 ml/l). Ennen kemikaalien lisäystä ph laskettiin rikkihapon avulla noin kahteen. PAX-18 saostuskemikaalia sekoitettiin lisäyksen yhteydessä pikasekoituksella. KlarAid polymeeria lisäyksen yhteydessä hämmennettiin 10 minuuttia 30 rpm. Kuvassa 4.1. esikäsitelty HoCut 3380 Kuva 4.1. Esikäsitelty Houghton, HoCut Mineraaliemulsio Fuchs, EcoCool 68 CF2 suodatettiin sellaisenaan ilman minkäänlaista käsittelyä. Kuvassa 4.2 käsittelemätön Fuchs, EcoCool 68 CF2. Kuva 4.2. Käsittelemätön Fuchs, EcoCool 68 CF2.20 Polypropeenisuodatus Suodattimina testattiin polypropeeni suodatuksessa Aquatorin MB suodatinta, joka on materiaaliltaan polypropeenia. Suodattimen suodatusaste on 50 μm. Toinen testattava suodatin oli Aquatorin MB100-10, joka on myös materiaaliltaan polypropeenia ja sen suodatusaste on 100 μm. Suodattimien pääasiallinen käyttötarkoitus on öljyadsorptio. Suodatuslaitteistossa suodattimet olivat rinnan kytkettyjä, ennen suodattimia sekä suodattimien jälkeen kytkettiin painemittarit, Loppupään painemittareiden jälkeen kytkettiin myös rotametrit, jotka mittasivat nesteen virtausnopeutta. Kuvassa 4.3 on esitetty suodatuslaitteisto. Alun perin tarkoituksena oli ajaa nestettä pumpulla 2 bar:n paineella suodattimien läpi, virtauksen ollessa 0,3 l/s. Paine osoittautui kuitenkin käytännössä liian suureksi ja paine säädettiin kussakin suodatuksessa sopivaksi nesteen virtauksen tuntuman perusteella (n. 0,2 1 bar). Kuva 4.3. Suodatuslaitteisto21 Aktiivihiilisuodatus Polypropeenisuodatusten jälkeen kukin suodatetut nesteet valutettiin aktiivihiilisuodattimen läpi. Aquatorin aktiivihiilisuodatin on valmistettu ns. bitumisesta aktiivihiilestä ja sen raekoko 12 x 40 (Mesh [1680 x 420 µm]). Aktiivihiilisuodatuslaitteistoon rakennettiin halkaisijaltaan n. 70 mm putkista, joihin lisättiin noin. 300 mm:n aktiivihiilikerros. Nesteen annettiin valua painovoiman avulla alapuolisiin sankkoihin. Kuvassa 4.4 aktiivihiilisuodatuslaitteisto. Kuva 4.4. Aktiivihiilisuodatuslaitteisto22 Vesianalyysit Suodatus vaiheessa huomattiin Houghton HoCut 3380 nesteellä suodattimien puhdistus vaikutus silmämääräisesti. Kunkin suodattimen jälkeinen neste oli kirkastunut verrattuna suurempaan suodatusasteeseen (kuva 4.5). Alkaen esikäsitelty neste, joka oli samein päätyen 50 μm:n polypropeenisuodatettuun sekä aktiivihiilisuodatettuun nesteeseen, joka oli kaikista kirkkain. Aktiivihiilisuodatuksen kohdalla havaittiin kuitenkin, että aktiivihiili antoi harmaan värin nesteelle. Aktiivihiili olisikin tullut esipestä Kuva 4.5. Silmämääräisesti havaittavat suodatuksen vaikutukset. Kirkastunut sarja.23 23 Fuchs, EcoCool 68 CF2 nesteen suodatuksia silmämääräisesti tarkasteltuna suodatuksella ei ollut vaikutusta nesteen kirkkauteen. Tämä johtunee siitä, ettei nestettä ole esikäsitelty ja adsorptio vaikutusta ei ole syntynyt. Ainoastaan aktiivihiili antoi nesteelle omaa väriään. Tästä syystä päätettiin Fuchs, EcoCool 68 CF2 nesteen analyysit jättää väliin turhina. Kuvassa 4.6. Fuchs, EcoCool 68 CF2 nesteen suodatettu sarja. Kuva 4.6. Fuchs, EcoCool 68 CF2 nesteen suodatettu sarja. Vesianalyyseistä suoritettiin metallianalyysit sekä kiintoaine- (SFS 3037), sameus-, väri -, uv- ja ph analyysit Hygicultliuskoilla testattiin yleisluontoisesti myös suodattimien vaikutusta mikrobeihin ottamalla näytteet ennen suodatusta ja suodatuksen jälkeen. TOC - näytteet pakastetaan ja analysoidaan helmikuussa Taulukossa 1 ovat esitettyinä analyysitulokset. Raskasmetallianalyyseillä tutkittiin erotetun veden pitoisuuksia. Analyysejä varten määritettiin tarvittavat laimennoskertoimet, jolla varsinaiset analyysimääritykset tehtiin.24 Savonia ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan tutkimuslaboratoriossa analysoituja metalleja olivat: rauta mg/l (metodi 8008) kupari mg/l (metodi 8506) nikkeli mg/l (metodi 8037) sinkki mg/l (metodi 8009) kokonais kromi mg/l (metodi 8024). Analyysit suoritettiin HACH DR2800 spektrofotometrillä. Tarkempia raskasmetallipitoisuuksia analysoitiin Ekokemin laboratoriossa Näitä ovat mm. kadmium ja lyijy. Taulukossa 4.2 ovat Ekokemin laboratorion tutkimustulokset 24 Kiintoaineanalyysia tehtäessä havaittiin, että aktiivihiiltä oli liuennut nesteisiin aktiivihiilisuodatuksen jälkeen. Suodattimilla näkyi selvästi määriä aktiivihiilestä, kun polypropeenisuodatuksien jälkeen kiintoaineanalyysi suodattimilla ei voinut silmämääräisesti havaita mitään kiintoainetta. 4.6 Tulokset Seuraavassa tulokset ovat esitettyinä taulukkomuodossa. Taulukko 4.1. Suodatuksen analyysitulokset kiintoaine (mg/100ml) ph sameus (FNU) väri (nmptco) UV (ABS) mikrobi käsittelemätön 7,700 <2 184 yli 4 0 MB ,100 <2 173 yli 4 hiiva+ MB (akt.hiilisuod.) 10,200 2,29 74,2 yli 3,044 hiiva+ MB ,100 <2 250 yli 4 0 MB50-10 (akt.hiilisuod.) 7,4 2,83 42, ,787 025 25 Taulukko Ekokemin tutkimuslaboratorion analyysitulokset 4.7 Tulosten arviointi Taulukoissa 4.3 ja 4.4 on esitetty eri aineiden viemäröinnin raja-arvot. Taulukko 4.3. Metallien maksimipitoisuus. Metalli Arseeni (As) Elohopea (Hg) Hopea (Ag) Kadmium (Cd) Kokonaiskromi (Cr) Kromi VI (Cr6+) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Tina (Sn) Rauta (Fe) Pitoisuus 0,1 mg/l 0,01 mg/l 0,2 mg/l 0,01 mg/l 1,0 mg/l 0,1 mg/l 2,0 mg/l 0,5 mg/l 0,5 mg/l 3,0 mg/l 2,0 mg/l 0,4 mg/l (puhdasvesi)26 26 Taulukko 4.4. Ainekohtaiset raja-arvot. ph 6,0 11,0 Lämpötila 40 C Sulfaatti, tiosulfaatti, sulfiitti 400 mg (summa-arvo) Kokonaissyanidi 0,5 mg/l Tuloksien perusteella voidaan sanoa, ettäc 10 -C 40 hiilivedyt eli öljyt erottuivat suodatuksissa hyvin. Myös kromin pitoisuus nesteessä olisi alittanut viemäröintikelpoisuuden rajan. Vaatimukset arseenin, elohopean, ph:n, kadmiumin, nikkelin, lyijyn ja elohopean määrät ylittävät viemäröinti kelpoisuuden rajan. Kuparin ja sinkin pitoisuudet ylittävät rajusti viemäröintikelpoisuuden arvon. Tästä voidaan päätellä, että metallien poistamiseksi täytyy suodatuksen lisäksi tehdä toimenpiteitä, ennen viemäröintikelpoisuuden saavuttamista 5. Heinälammin pilot-kokeiden loppuraportti Tero Reijonen Pilot-kokeilla oli tarkoitus tutkia mallikonepajassa käytettävän leikkuuneste-emulsion veden ja öljyn erottamisen mahdollisuuksia saostamalla ja suodattamalla suuressa mittakaavassa (kuution erissä). Tavoitteena oli saada riittävä erotustehokkuus, jotta erotettu vesi olisi viemäröintikelpoista säädettyjen asetusten mukaan. 5.1 Esitestit laboratoriossa Laboratoriomittakaavan esitestien avulla selvitettiin eri saostuskemikaalien toimivuutta Quakercool 7200 LF- merkkiseen emulsiomineraalileikkuunesteen jäteliuokseen. Sama jäteneste valittiin myös Heinälammin pilot-mittakaavan kokeisiin. Ekokem Oy Ab:lle tuleva tutkitun jäteleikkuunesteen määrä on vuositasolla suurin verrattuna muihin hankkeessa mukana oleviin yrityksiin. Laboratoriokokeilla pyrittiin löytämään sopivat kemikaalit saostamiseen sekä selvittämään optimaaliset kemikaalien annostelumäärät. Tavoitteena oli löytää sopivat kemikaalit, joilla saataisiin vesi erottumaan öljyemulsiosta ja että erotettu vesi olisi sellaista jonka pystyisi johtamaan viemäriin. Erotetun veden metallipitoisuuksien tulisi alittaa viemärikelpoisuu-27 den maksimipitoisuudet. Maksimipitoisuudet ovat ilmoitettu taulukossa 5.1. Taulukossa tummalla olevien aineiden pitoisuudet määritettiin laboratorioanalyyseissä Savonia-AMK:n Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön laboratoriossa spektrofotometrisesti (HACH). Taulukko 5.2. Sallitut metallien maksimipitoisuudet jätevedessä Arseeni (As) Metalli Elohopea (Hg) Hopea (Ag) Kadmium (Cd) Kokonaiskromi (Cr) Kromi VI (Cr 6+ ) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Tina (Sn) Rauta (Fe) Pitoisuus 0,1 mg/l 0,01 mg/l 0,2 mg/l 0,01 mg/l 1,0 mg/l 0,1 mg/l 2,0 mg/l 0,5 mg/l 0,5 mg/l 3,0 mg/l 2,0 mg/l 0,4 mg/l (puhdasvesi) 27 Saostuksissa käytettiin Kemiran toimittamia seuraavia kemikaaleja: PIX-105 PAX-18 ALS CaCl Fennopol Fennofix 40 Fennofix 50 Ferrisulfaatti, Fe 2 (SO 4 ) 3 on vedenpuhdistuksessa käytettävä nestemäinen saostusaine, joka sisältää aktiivisia kolmiarvoisia rautayhdisteitä. Polyalumiinikloridi on veden-puhdistuksessa käytettävä nestemäinen saostusaine, joka sisältää aktiivisia moniarvoisia alumiiniyhdisteitä. Alumiinisulfaatti, Al 2 (SO 4 ) 3 on vedenpuhdistuksessa käytettävä nestemäinen saostusaine, joka sisältää aktiivisia kolmiarvoisia alumiiniyhdisteitä. Kalsiumkloridi Liuosmainen polyelektrolyytti, jota käytetään kiintoaineiden erottamiseen vesiliuoksista sekä veden erottumisen parantamiseen lietteistä. Liuosmainen erikoispolymeeri. Liuosmainen erikoispolymeeri. KlarAid Polymeerinen kelaatti, joka sitoo raskasmetalleja mm. flokkiin.28 28 Saostukset suoritettiin kaikilla näillä saostuskemikaaleilla sekä polymeereillä 500 ml nestemäärälle. Kokeissa tehtiin jokaisella kemikaalilla yksittäissaostukset, jossa testattiin kunkin kemikaalin toimivuutta leikkuunesteelle. Ensimmäisissä kokeissa kemikaalia lisättiin vähitellen (millilitran erissä) eri ph-arvoilla. Kokeiden aikana huomattiin, että paras erotustulos saavutettiin kun nesteen ph:n laskettiin rikkihapolla 2-2,5 välille. Alhaisessa ph:ssa happo jo itsessään rikkoo nesteen emulsion. ph:n laskun jälkeen nesteeseen syötettiin saostuskemikaali, joka sekoitettiin nesteeseen pikasekoituksella 30 s ajan. Pikasekoituksen jälkeen nesteen ph nostettiin noin 4,5, koska havaittiin, että tässä ph:ssa nesteeseen muodostuu eniten flokkia eli sakkaa. Sakka muodostui myös paljon nopeammin ja sen koko oli paljon suurempi kuin alhaisessa ph-arvossa. Kokeissa havaittiin, että ph:n noustessa yli 5, muodostunut sakka alkoi hajota nesteeseen ja neste alkoi palautumaan alkuperäiseen tilaan. Jokaiselle kemikaalille tehtiin 6 rinnakkaissaostusta. Kemikaalia lisättiin nesteeseen 1 ml välein siten, että ensimmäiseen saostukseen lisättiin 1 ml kemikaalia, toiseen lisättiin 2 ml, jne. 1 ml:n välein 6 ml:aan asti. Näin saatiin vertailtua kemikaalimäärän vaikutusta saostustulokseen. Yhdistelmäsaostuksissa testattiin saostuskemikaalin ja polymeerin yhteisvaikutusta saostukseen. Yhdistelmäsaostuksessa nesteen ph laskettiin ensin 2-2,5 välille. Sen jälkeen nesteeseen lisättiin pikasekoituksella tarvittava saostuskemikaalin määrä. Tarvittava kemikaalin lisäysmäärä saatiin yksittäissaostustulosten perusteella. Tämän jälkeen nesteeseen lisättiin polymeeriä (miten paljon) ja nestettä hämmennettiin pienellä kierrosnopeudella 10 min. Hämmennyksen jälkeen nesteen ph nostettiin 4-4,5 välille, jolloin flokkia alkoi muodostua runsaasti. Kaikilla kemikaaleilla saatiin sakkaa muodostettua sekä yksittäis- että yhdistelmäsaostuksella. Pinnalle syntynyt sakka oli pääasiassa vedestä erottunutta öljyä. PIX-105 ja CaCl yhdistelmäsaostuksilla saatiin pinnalle muodostumaan 2 eri sakka kerrosta. PAX-18 ja ALS saostuksilla sakkaa muodostui myös astian pohjalle. Kuvassa 5.1. on esitetty ALS ja Fennofix 50 yhdistelmäsaostuksen tulos. Kuva 5.1. ALS ja Fennofix 50 yhdistelmäsaostus29 29 Saostuksen tulos arvioitiin silmämääräisesti syntyvän sakan määrän ja erottuneen kirkasteen värin perusteella. Havaintojen ja kuvien perusteella PIX-105 ja ALS toimivat parhaiten yhdessä polymeerin Fennofix 50 kanssa. Molemmista yhdistelmäsaostuksista tehtiin myös metallianalyysit. Erotetusta vedessä olevien metallien pitoisuudet on esitetty taulukossa 5.2. Taulukko 5.3. PIX-105 ja ALS yhdistelmäsaostusten metallipitoisuudet PIX-105 ALS yksikkö mg/l mg/l Rauta 16,10 3,50 Kupari 3,48 3,32 Sinkki 0,35 2,65 Kokonais kromi 1,20 0,45 Nikkeli 0,42 0, Pilot-mittakaavan saostus- ja suodatuskokeet Nesteen käsittely Pilot-mittakaavan saostus- ja suodatuskokeet suoritettiin Ekokem Oy Ab Kuopion toimipaikassa, Heinälamminrinteellä. Heinälamminrinteen saostuskokeissa kemikaaleina käytettiin alumiinisulfaattia (ALS) ja polymeerinä Fennofix 50. Laboratoriokokeissa ALS-liuoksen pitoisuus oli 10 % ja Fennofix 50-liuoksen pitoisuus oli 0,5 %. Pitoisuudet on ilmoitettu tilavuusprosentteina. Pilot-kokeissa käytettiin laimentamatonta alumiinisulfaattinestettä sekä 5,0 % tilavuusprosentin Fennofix 50-liuosta. Kyseiset kemikaalit valittiin kokeisiin, koska niillä saadaan aikaan kirkkain vesifaasi ja metallianalyyseissa metallien pitoisuudet olivat pienemmät kuin PIX-105 ja Fennofix 50 yhdistelmällä. Ainoa poikkeus oli sinkin pitoisuus, joka alumiinisulfaattisaostuksessa oli suurempi. Nesteen ph laskettiin noin 99,7 % rikkihapolla (H 2 SO 4 ) ennen varsinaista saostamista. ph:n laskun jälkeen nesteeseen lisättiin ensin saostuskemikaali pikasekoituksella ja sen jälkeen polymeeri. Polymeerin lisäyksen jälkeen nestettä hämmennettiin, jotta saataisiin aikaan mahdollisimman suurta flokkia. Saostuskäsittelyn jälkeen ph nostettiin 50 % natriumhydroksidilla (NaOH) välille 4-4,5, jossa varsinainen flokkaus tapahtui. Taulukossa30 5.3. on ilmoitettu Heinälammin saostuskokeissa käytettävien kemikaalien lisäysmäärät. Keskimmäisessä sarakkeessa on ilmoitettu kuinka paljon mitäkin kemikaalia kului 500 ml leikkuunesteen saostamiseen. Näiden tulosten pohjalta laskettiin kemikaalin lisäysmäärä, kun saostettavana on 1 m 3 nestettä. 30 Taulukko 5.4. Pilot-mittakaavan kokeissa tarvittavat kemikaalimäärät. Tarvittavat kemikaalimäärät on laskettu laboratoriokokeiden perusteella. Kemikaali Tarvittava määrä 500 ml Tarvittava määrä 1 m 3 H 2 SO 4 n. 3 ml n. 6 l ALS 5 ml 1 l Fennofix 50 5 ml 1 l NaOH n. 2 ml n. 4 l Koejärjestelyt Pilot-mittakaavan kokeita varten rakennettiin Heinälammin rinteelle erillinen koelaitteiston, joka on esitetty kuvassa 5.2. Käytettävä leikkuuneste esikäsiteltiin eli saostettiin 1 m 3 suuruisessa esikäsittelykontissa. Jokaisen kokeen saostus suoritettiin samassa esikäsittelykontissa valuttamalla käytetty leikkuuneste täydestä kontista esikäsittelykonttiin, jolloin vältyttiin hajottamasta turhaan täysiä kontteja. Saostuskemikaali lisättiin nesteeseen mitta-astioista pienissä erissä, jolloin vältyttiin mahdolliselta yliannostelulta. Lisäksi näin saatiin varmistettua, että ph pysyy halutulla tasolla ja että kemikaali sekoittuu nesteeseen tasaisesti. Pikasekoitus tehtiin suurella vispilällä varustetulla porakonesekoittimella. Laboratoriokokeissa nestettä sekoitettiin 30 s, mutta pilotkokeissa sekoitusaikaa jouduttiin pidentämään, jotta kemikaali sekoittuisi nesteeseen riittävän hyvin. Kemikaalilisäysten jälkeen nestettä sekoitettiin 4-5 minuuttia. ph:n muutosta seurattiin HACH HQ11d ph-mittarilla nesteen pinnalta, koska kokeita varten ei ollut käytössä sellaista ph-anturia, jonka olisi voinut upottaa kokonaan käsiteltävään nesteeseen. Tämän jälkeen leikkuunesteeseen lisättiin polymeeri-liuos ja nestettä alettiin hämmentää. Laboratoriotesteissä hämmennysaika oli 10 min, mutta Pilot-mittakaavan kokeissa hämmennysaikaa jouduttiin pidentämään, jotta polymeeri sekoittuisi tasaisesti nesteen. Hämmennysaika oli 30 min. Hämmennys tehtiin itse valmistetulla laitteistolla. Hämmentimen lapa valmistettiin vanerilevystä, joka kiinnitettiin vanhaan sähkömoottoriin. Lapaan tehtiin aukkoja, jotta se sekoittaa nestettä eikä pelkästään liikuta sitä eteenpäin. Lavan pyörimisnopeutta ohjattiin virtalähteen avulla, jolla saatiin säädettyä pyörimisnopeutta. Lavan pyörimisnopeus oli noin 20 kierrosta minuutissa. Hämmennyksen jälkeen nesteen ph nostettiin natriumhyd-31 roksidilla välille 4-4,5, jossa flokki muodostui. Nesteen annettiin selkeytyä yön yli eli nesteen esikäsittely tehtiin suodatusta edeltävänä päivänä. 31 Kuva 5.2. Saostuskoelaitteisto Esikäsittelyn jälkeen saostettu leikkuuneste suodatettiin patruunasuodattimen läpi. Suodatuskokeissa käytettiin samaa laitteistoa kuin laboratoriomittakaavan suodatuskokeissa. Suodatuslaitteisto on esitetty kuvassa 3. Leikkuunesteestä saatiin erotettua syntynyt flokki ja kirkaste erilleen pumppaamalla kirkaste kontin alaosan venttiilin kautta. Suodatusta jatkettiin niin kauan kunnes flokkikerros saavutti pumppausventtiilin tason. Suodattimet ja suodatinkotelon kokeisiin toimitti Aquator Oy, joka oli yksi LEIKKO-hankkeen yhteistyökumppani. Pilot-mittakaavan kokeissa testattiin seuraavat suodatinmallit: Ruiskupuhalletut polypropeeni suodattimet: µm MB µm MB50-10 Polypropeeni lankasuodattimet: - 50 µm MS10PP50-10 µm MS97PP10 Adsorboiva aktiivihiilisuodatin: µm Varsinaisessa suodatusprosessissa testattiin ruiskupuhalletut polypropeeni- sekä polypropeeni lankasuodattimet. Aktiivihiilisuodatin testattiin vasta erillisenä kokeena suodatetusta nesteestä, koska aktiivihiilisuodattimen tarkoitus oli poistaa lähinnä väriä ja mahdollisia orgaanisia kemikaaliyhdisteitä sekä kiintoainesta. Aktiivihiilisuodattimet huuhdeltiin runsaalla hanavedellä ennen suodattamista, jolla pyrittiin estämään hiilipölyn siirtymistä32 suodatettuun nesteeseen. Suodattimia huuhdeltiin niin kauan kunnes hiilistä ei enää liuennut mustaa pölyä veteen. Suodattimista testattiin niiden käyttöikä sekä suodatustehokkuus. Suodattimen tukkeutumista seurattiin paineen avulla. Laitteistossa oli painemittari ennen suodatinta sekä suodattimen jälkeen. Suodatuksen alkuvaiheessa paine ennen ja jälkeen on lähes yhtä suuret, mutta kun suodatin alkaa tukkeutua, paine-ero alkaa kasvaa. Neste pumpattiin suodattimelle noin 2 bar paineella ja syöttövirtaamaksi säädettiin 10 l/min. Pumppauksessa käytettiin Tapflo T200PTT-merkkistä kalvopumppua, jolla pystyy tuottamaan jopa 200 l/min virtaamaan 8 bar paineella. Laskennallisesti 1 m 3 nesteen suodatus kestäisi edellä mainitulla virtaamalla noin 1 h 40 min. Suodatuksen jälkeen neste johdettiin tyhjään konttiin, josta voitiin ottaa näytteet aktiivihiilisuodatusta ja metallianalyyseja varten. 32 Kuva 5.3. Suodatuslaitteisto Näytteet Metallianalyyseja varten leikkuunesteestä otettiin 2 litran näytteet saostuskäsittelyn jälkeen, suodatuksen sekä aktiivihiilisuodatuksen jälkeen. Lisäksi otettiin 2 litran näyte raakanesteestä, jotta pystyttiin vertaamaan saostuksen ja suodatuksen puhdistustehokkuutta. Näytteet lähetettiin analysoitavaksi Ekokem Oy Ab Riihimäen laboratorioon. Savonia AMK:n laboratoriossa tehtiin värin, sameuden, kiintoaineen sekä TOC (orgaanisen hiilen kokonaismäärän) määritykset. Näitä määrityksiä varten otettiin 200 ml näytteet samoista kohdista kuin metallianalyysinäytteet. Näytteet otettiin puhtaisiin näytepulloihin, etteivät mahdolliset epäpuhtaudet vaikuta analyysien tuloksiin.33 Tulokset Ekokemin Heinälammin rinteen toimipisteessä suoritetut Pilot-mittakaavan saostus- ja suodatuskokeet sujuivat ilman suurempia ongelmia. Suurin ongelma oli, ettei ensimmäistä saostuskoetta varten ehditty rakentamaan toimivaa hämmennintä. Hämmentimen puuttuminen ensimmäisestä saostuksesta saattaa vaikuttaa tuloksiin, koska porakone-sekoittimella ei saa hämmennettyä nestettä yhtä tasaisesti kuin varsinaisella hämmentimellä. Lisäksi hämmennysaika oli puolet lyhyempi kuin muissa saostuksissa. Silmämääräisesti kokeissa käytetystä leikkuunesteestä saadaan erotettua suurin osa öljystä. Esimerkiksi neljännessä saostuksessa käsiteltävä nestemäärä oli noin 950 litraa ja saostuksen jälkeen pinnalle muodostui noin 50 litran sakkakerros. Muodostunut sakka oli pääasiassa öljyä, joten leikkuuneste-emulsiosta saatiin erotettua noin 5 % öljyä. Käytetyssä Quakercool 7200 LF leikkuunesteessä on 5 % emulsiotiivistettä ja 95 % vettä, joten tulosten perusteella emulsiosta saadaan erotettua öljy lähes kokonaan. Pilot-kokeiden jälkeen tuli kuitenkin ilmi, että tutkittu jäteleikkuuneste kerätään kaikista laitoksen koneista yhdeksi seokseksi. Jäteneste sisältää ainakin kolmea eri leikkuunestemerkkiä: Quakercool 7200 LF, Binol Cut 8 ja Filium G21. Näistä Quakercool on mineraaliöljypohjainen emulsio ja Binol Cut ja Filium ovat kasvisöljypohjaisia emulsioita. Käytettyjen leikkuunesteiden kerääminen yhdeksi seokseksi vaikuttaa paljon saostuksiin ja lopullisiin tuloksiin. Vaikka jätenesteestä saadaan erotettua paljon öljyä, niin suurin ongelma on erotetun nesteen sisältämät metallipitoisuudet, joita ei saada poistettua riittävän hyvin. Taulukoissa on esitetty kaikkien neljän kokeiden metallianalyysien tulokset. Taulukossa 5.4. on esitetty 1. kokeen tulokset sekä käsittelemättömän nesteen metallipitoisuudet. Saostettu neste Suodatettu neste Taulukko 5.5. Käsittelemättömän nesteen- sekä 1. kokeen metallianalyysien tulokset. Aktiivihiilisuodatettu neste Analyysi Raakaneste HNO 3 -liukoiset metallit (mg/l) OK OK OK OK Arseeni As (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Kadmiun Cd (mg/l) 0,051 0,0054 0,0054 0,0053 Kromi Cr (mg/l) 0,050 <0,05 <0,05 <0,05 Kupari Cu (mg/l) 4, Nikkeli Ni (mg/l) 0,18 0,21 0,22 0,20 Lyijy Pb (mg/l) 26 4,3 4,3 2,8 Sinkki Zn (mg/l) c 10 -c 40 hiilivedyt (mg/l)34 Taulukko Toisen kokeen metallianalyysien tulokset. Saostettu neste Suodatettu neste 34 Aktiivihiilisuodatettu neste Analyysi HNO 3 -liukoiset metallit (mg/l) OK OK OK Arseeni As (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 Kadmiun Cd (mg/l) 0,0067 0,0064 0,0058 Kromi Cr (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 Kupari Cu (mg/l) 3,9 3,7 2,5 Nikkeli Ni (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 Lyijy Pb (mg/l) 2,2 2,2 0,75 Sinkki Zn (mg/l) 6,1 6,0 4,6 c 10 -c 40 hiilivedyt (mg/l) Taulukko 5.6. Kolmannen kokeen metallianalyysien tulokset. Saostettu neste Suodatettu neste Aktiivihiilisuodatettu neste Analyysi HNO 3 -liukoiset metallit (mg/l) OK OK OK Arseeni As (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 Kadmiun Cd (mg/l) 0,012 0,013 0,010 Kromi Cr (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 Kupari Cu (mg/l) 0,55 0,39 0,30 Nikkeli Ni (mg/l) 0,066 0,066 0,077 Lyijy Pb (mg/l) 4,0 3,5 2,2 Sinkki Zn (mg/l) 4,4 4,2 3,5 c 10 -c 40 hiilivedyt (mg/l) Taulukko 5.7. Neljännen kokeen metallianalyysien tulokset. Saostettu neste Suodatettu neste Aktiivihiilisuodatettu neste Analyysi HNO 3 -liukoiset metallit (mg/l) OK OK OK Arseeni As (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 Kadmiun Cd (mg/l) 0,0062 <0,005 <0,005 Kromi Cr (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 Kupari Cu (mg/l) 4,3 4,1 2,5 Nikkeli Ni (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 Lyijy Pb (mg/l) 2,9 2,9 0,99 Sinkki Zn (mg/l) 6,7 6,6 5,1 c 10 -c 40 hiilivedyt (mg/l) Näytä lisää
LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY aluejohtaja Esityksen sisältö Ekokem Oy Ab Yleistä jätelainsäädännöstä Jätteiden toimittaminen käsittelyyn Käsittelytavat - projektin saostuskokeilu - muut käsittelytavat Lisätiedot Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.
Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston Lisätiedot S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y
S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme Lisätiedot Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012
1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen Lisätiedot Testata kalkinhajottajan toimivuutta laboratorio-olosuhteissa.
TUTKIMUSSELOSTUS NRO PRO 463/02 1 (4) Tilaaja Oy Metro Therm Ab Kuutamokatu 8A Karri Siren 02210 ESPOO ja Nordkalk Oyj Abp Jari Laakkonen Tytyri 08100 Lohja Tilaus Käsittelijä Kohde Tehtävä Palaveri 24.3.2002 Lisätiedot Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015
Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21 Lisätiedot 1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella.
1 Tehtävät Edellisellä työkerralla oli valmistettu rauta(ii)oksalaattia epäorgaanisen synteesin avulla. Tätä sakkaa tarkasteltiin seuraavalla kerralla. Tällä työ kerralla ensin valmistettiin kaliumpermanganaatti- Lisätiedot Liitetaulukko 1/11. Tutkittujen materiaalien kokonaispitoisuudet KOTIMAINEN MB-JÄTE <1MM SAKSAN MB- JÄTE <1MM POHJAKUONA <10MM
Liitetaulukko 1/11 Tutkittujen materiaalien kokonaispitoisuudet NÄYTE KOTIMAINEN MB-JÄTE Lisätiedot Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi
Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3 Lisätiedot KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE
PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1 Lisätiedot JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ
Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016
S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme Lisätiedot HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360
Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Lisätiedot Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila
Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m
TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero Lisätiedot /. / 0* 12 / / ' // 2" / /# * / #. # # # #. # # 3'"* * # # ) * # # 4 # # 5 # )+ 5 # 4 * #/. ) ##! #5 *! # *), #. # 4 #
! " ..*. /. / 0* 12 / / ' // 2" / /# * / #. # # # #. # # 3'"* * # # ) * # # 4 # # # )+ # 4 * #/. ) ##! # *! # *), #. # 4 # #/. ) ## * # 6, #. # 4 # #/. ) / ## * / #/ 7 / #/. / #/ 4 # #/ # #//. ) # #/# Lisätiedot Kestävä sanitaatio Juomavesi
Kestävä sanitaatio Juomavesi 11.2.2015 Kepa, Helsinki Vesa Arvonen Suomen ympäristöopisto SYKLI vesa.arvonen@sykli.fi Esityksen sisältö Hyvä talousvesi Veden hankinta Veden käsittely 1 Hyvä talousvesi Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015
TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET Lisätiedot Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa
1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti Lisätiedot ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS
ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus Lisätiedot Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä
Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten Lisätiedot Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin
Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016
TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016 Lisätiedot METALLIN TYÖSTÖNESTEET. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus
METALLIN TYÖSTÖNESTEET SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus MITÄ TYÖSTÖNESTEET OVAT Eri metallien koneellisessa työstössä käytettäviä nesteitä, joilla helpotetaan Lisätiedot Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015
1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava Lisätiedot Institut für Umweltschutz und Energietechnik. Raportti nro 421-433938/02. Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimuksista
Saksalaisen TÜV:n Clouth-Oil-EX-tuotteesta antaman lausunnon nro 421-433938/02 suomennos ruotsin kielestä. 2 (7) TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz Institut für Umweltschutz und Energietechnik Institut Lisätiedot TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013
Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS Lisätiedot Vedenlaadun poikkeamien pilot-testaukset laboratoriossa ja kentällä - Polaris-hankkeen kokemuksia -
Vedenlaadun poikkeamien pilot-testaukset laboratoriossa ja kentällä - Polaris-hankkeen kokemuksia - 25.4.2013 Eero Antikainen Tutkimuspäällikkö Ympäristötekniikka Savonia-ammattikorkeakoulu Johdanto Savonia-ammattikorkeakoulu Lisätiedot ANALYYSIT kuiva-aine (TS), orgaaninen kuiva-aine (VS), biometaanintuottopotentiaali (BMP)
TULOSRAPORTTI TILAAJA Jukka Piirala ANALYYSIT kuiva-aine (TS), orgaaninen kuiva-aine (VS), biometaanintuottopotentiaali (BMP) AIKA JA PAIKKA MTT Jokioinen 25.9.2013.-30.5.2014 Maa- ja elintarviketalouden Lisätiedot TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:
Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi Lisätiedot Ympäristölupahakemuksen täydennys
Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen Lisätiedot Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla 2005-2011 Projektiesittely Kaupunginvaltuusto 6.2.2012. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige
Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla 2005-2011 Projektiesittely Kaupunginvaltuusto 6.2.2012 Gallträsk-järvi Gallträsk on Kauniaisten ainoa järvi. Järven pinta-ala ala on 11,7 hehtaaria, keskisyvyys Lisätiedot Standardien merkitys jätelainsäädännössä
Standardien merkitys jätelainsäädännössä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan seminaari SFS:ssä 13.5.2014 11:45-16:15 Malminkatu 34, Helsinki Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013), Lisätiedot Metli. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Gasumin kaasurahaston seminaari 10.12.2013 (Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20)
Metli Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä Hankkeen esittely Gasumin kaasurahaston seminaari 10.12.2013 (Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20) Toteuttajat: FM Maarit Janhunen (Savonia), FT Lisätiedot TALVIVAARA SOTKAMO OY
VESISAMMALTEN METALLIPITOISUUDET 16X170583 5.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 Osa IVb_4 Vesisammalten metallipitoisuudet Talvivaaran kaivoksen alapuolisten virtavesien Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016
TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja: Lisätiedot 4. Emulsioin puhdistus- ja huoltolaitteet 4.1 Erilaisia puhdistuslaitteita ja niiden soveltuvuus eri tarkoituksiin 4.2 Puhdistuslaitteiden hankinta
11.10.2010 Timo Torsti Tarkkailu ja huolto, öljysumunerotus Sivu 1 / 1 Käytönaikainen tarkkailu ja huolto sekä öljysumunerotus 1. Esivalmistelut -Miten leikkuunesteen elinkaareen voi vaikuttaa 2. Leikkuuneste-emulsio Lisätiedot Tiukentuneet määräykset
Tiukentuneet määräykset Tiukentuvat ympäristö ja tuoteturvallisuusmääräykset Euroopassa sekä nousevat raaka-ainekustannukset pakottavat Euroopan kemianteollisuutta hakemaan kustannus-säästöjä myös hankintaketjussaan Lisätiedot RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET
Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA Lisätiedot Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet
151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien Lisätiedot Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009
Eviran raportti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007 2009 Dnro 7171/0749/2010 Eviran Lisätiedot TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI
Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö Lisätiedot Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta
Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ville Matikka Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka, Kuopio Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö Sisältö Taustaa Pienpuhdistamoista Lisätiedot KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012
Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla Lisätiedot MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET
MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET Biojäte- ja lietepohjainen Laura Kannisto 214 Bioliike-projektia (v. 213-214) rahoitetaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 KOEJÄRJESTELY... Lisätiedot DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat
DYNASAND JATKUVATOIMINEN HIEKKASUODATIN DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin DYNASAND-SUODATTIMEN TOIMINTA Ennen veden syöttämistä suodatinlaitokselle tulee vedestä Lisätiedot Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste
P3-topax 56 Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste OMINAISUUDET Erinomainen poistamaan mineraalisaostumia Poistaa hyvin rasvaa ja proteiinia Erittäin tehokas matalissa konsentraateissa Parannellut Lisätiedot Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla
Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla Marjo Valtanen, Nora Sillanpää, Heikki Setälä Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos, Lisätiedot Spektrofotometria ja spektroskopia
11 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ INSTRUMENTTIANALYTIIKASTA Lisätehtävät Spektrofotometria ja spektroskopia Esimerkki 1. Mikä on transmittanssi T ja transmittanssiprosentti %T, kun absorbanssi A on 0, 1 ja 2. josta Lisätiedot Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet
Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori Lisätiedot Resurssiviisaus on bisnestä ja huikeita mahdollisuuksia? Kenneth Ekman CrisolteQ Oy April 2013
Resurssiviisaus on bisnestä ja huikeita mahdollisuuksia? Kenneth Ekman CrisolteQ Oy April 2013 Resurssiviisaus-Sitra Energia Vesi Ruoka Liikenne Jäte Resurssiviisaus-Sitra Jäte Closed Loop B-to-B toimijat Lisätiedot CHRISTIAN BERNER OY, mars 2012 infofi@christianberner.com www.christianberner.com
Henrik Westerholm Christian Berner OY Toimitusjohtaja Humallahden Venekerho ry. Telakkamestari Christian Berner Tech Trade Olemme yksi pohjoismaiden johtavista teknisen kaupan yrityksistä Olemme pohjoismaissa Lisätiedot Sisäpiirijuttu. The Inside Story
Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle Lisätiedot TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU
Oulun Seudun Ammattiopisto Raportti Page 1 of 6 Turkka Sunnari & Janika Pietilä 23.1.2016 TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU PERIAATE/MENETELMÄ Työssä valmistetaan Lisätiedot www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet
www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan Lisätiedot Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma
Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten Lisätiedot Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio
Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Terveysriskin näkökulmasta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut Tilanne Lisätiedot Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä Lisätiedot ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja
ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja maa-ainesten kestävään käyttöön luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla PANK-menetelmäpäivä 23.1.2014 LIFE10 ENV/FI/062 ASROCKS Esityksen sisältö Mikä ASROCKS-hanke? Lisätiedot KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS
sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa Lisätiedot KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME
KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME Martta asuu kaupungissa, jossa vesijohtovesi on kovaa 1. Yksi kovan veden Martalle aiheuttama ongelma ovat kalkkisaostumat (kalsiumkarbonaattisaostumat), joita syntyy kylpyhuoneeseen Lisätiedot LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa
LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Martti Kemppinen/Mamk, Egidija Rainosalo/KETEK et al. Hankkeen motivaatio Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoitetaan Lisätiedot Ympäristöntutkimus 67301
Ympäristöntutkimus 67301 Ympäristöntutkimussalkku 67301 Erinomainen uusi opetusmateriaali ympäristön tutkimiseen! Pohjautuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana ovat lähiympäristöön Lisätiedot RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO
J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987 SISALLYSLUETTELO LIITELUETTELO Lähtötiedot Naytteenotto ja kustannukset Näytteiden käsittely Tulokset kohteittain 4.1 Heinikkolehto Lisätiedot Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus
Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa Lisätiedot 18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN
IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä Lisätiedot JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ
JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen Lisätiedot Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3
Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää. Lisätiedot Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II, Lisätiedot Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014
Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston Lisätiedot MOOTTORIÖLJYJEN LÄMMÖNKESTÄVYYDEN TESTAUS
MOOTTORIÖLJYJEN LÄMMÖNKESTÄVYYDEN TESTAUS Johdanto Puukaasulla käytettäessä moottori on alttiina lähinnä lämpörasituksille. Kokeen tarkoituksena oli selvittää, millaisia eroja moottoriöljyjen lämmönkestävyydessä Lisätiedot REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio
Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO Lisätiedot Mitä maanteiden hulevedet sisältävät?
3/2012 Mitä maanteiden hulevedet sisältävät? LIIKENNEVIRASTON T&K -LEHTI T&K Maanteiltä huuhto utuu hulevesien mukana erilaisia haitta-aineita ympäristö ö n Mitä maanteiden hulevedet sisältävät? Huleveden Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015
1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro Lisätiedot Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia
1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen Lisätiedot Neulastutkimus Tampereen Tarastenjärvellä
Lasse Aro RAPORTTI Dnro 923/28/2012 Metsäntutkimuslaitos 7.6.2013 p. 050-3914025 e-mail lasse.aro@metla.fi Toimitusjohtaja Pentti Rantala Pirkanmaan jätehuolto Oy Naulakatu 2 33100 Tampere Neulastutkimus Lisätiedot TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m
MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Lisätiedot Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013
Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään Lisätiedot 5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät
LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät Esimerkki 1. a) 100 ml:ssa suolaista merivettä on keskimäärin 2,7 g NaCl:a. Mikä on meriveden NaCl-pitoisuus ilmoitettuna molaarisuutena? b) Suolaisen meriveden MgCl 2 -pitoisuus Lisätiedot Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014
Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien Lisätiedot Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta
Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Jari Koskiaho, SYKE Tuusulanjärven tila paremmaksi -seminaari Gustavelund 23.5.2013 Kosteikoissa tapahtuvat vedenpuhdistusprosessit Kiintoaineksen laskeutuminen Lisätiedot LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA
LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA KOHDERYHMÄ: Soveltuu lukion KE1- ja KE3-kurssille. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Työskentelet lääketehtaan laadunvalvontalaboratoriossa. Tuotantolinjalta on juuri valmistunut erä aspiriinivalmistetta. Lisätiedot KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU
SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY Lisätiedot FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen
FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen 21.9.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen I Lisätiedot Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä
Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA Lisätiedot AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT
AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua Lisätiedot Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan Lisätiedot WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE
SELVITYS 35/14/AnM 18.2.2014 1(34) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Selvitys tuhkien ominaisuuksista ja haitallisuudesta ympäristölle SELVITYS Lisätiedot Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson 3.4.2008 Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus
Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa Kaj Jansson Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus 1 Veden laadun tavoitteet Turvallinen talousvesi Ympäristökuormituksen hallinta jätevedessä Fosfori, kiintoaine, Lisätiedot Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena. Tiivistelmä / Abstract. 1. Johdanto
Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena Sanni Pisto*, Ville Alho, Pirjo Rinnepelto, Mervi Matilainen Apila Group Ltd., Länsikatu 15, FI-811 Joensuu, * Corresponding author, sanni.pisto@apilagroup.fi, Tel.: Lisätiedot ENNAKKOTEHTÄVIÄ Mitkä ruoka-aineet sisältävät valkuaisaineita eli proteiineja? Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine?
TÄS ON PROTSKUU! TAUSTAA Proteiinit kuuluvat perusravintoaineisiin ja nautit päivittäin niitä sisältäviä ruokia. Mitkä ruoka-aineet sisältävät proteiineja ja mihin niitä oikein tarvitaan? ENNAKKOTEHTÄVIÄ Lisätiedot Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08510-13 15.07.2014 Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun Tilaaja: Halax Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-08510-13 1 (7) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lisätiedot Svärdfeltin ampumarata
SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi Lisätiedot FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy
FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää Lisätiedot !"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&
!"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $ Lisätiedot TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.
Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN Lisätiedot Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi
Perinteisesti pumpuilla pumpataan nestettä tai kaasua. Monifaasipumpulla voidaan pumpata samanaikaisesti sekä nestettä että kaasua. Tämä mahdollistaa kaasun liuottamisen nesteen joukkoon pumppauksen yhteydessä. Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute