Source: http://docplayer.it/12478117-Distributori-di-carburanti-liquidi-per-autotrazione-benzina-gasolio.html
Timestamp: 2019-01-22 23:58:09+00:00
Document Index: 57269285

Matched Legal Cases: ['arte 10', 'arte 14', 'arte 17', 'arte 1', 'art. 16', 'art. 1', 'art. 5', 'art. 4']

Distributori di carburanti liquidi per autotrazione (benzina, gasolio) - PDF
Download "Distributori di carburanti liquidi per autotrazione (benzina, gasolio)"
Marcella Ornella Grande
1 Distributre benzina gasli Ultim aggirnament: 1 apr Distributri di carburanti liquidi per auttrazine (benzina, gasli) Sistema di alimentazine: TT, TN-S, Nrme di riferiment: Nrma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatri a tensine nminale nn superire a 1000 V in crrente alternata e a 1500 V in crrente cntinua"; Nrma CEI (CEI EN ) "Cstruzini elettriche per atmsfere esplsive per presenza di gas - Parte 10: classificazine dei lughi periclsi ; Guida CEI "Cstruzini elettriche per atmsfere ptenzialmente esplsive per la presenza di gas - Guida all'applicazine della nrma EN (CEI 31-30) - Classificazine dei lughi periclsi"; Guida CEI 31-35/A "Cstruzini elettriche per atmsfere ptenzialmente esplsive per la presenza di gas - Guida all'applicazine della nrma EN (CEI 31-30) - Classificazine dei lughi periclsi - Esempi di applicazine" (esempi GD-7); Nrma CEI (CEI EN ) " Cstruzini elettriche per atmsfere esplsive per presenza di gas - Parte 14: Impianti elettrici nei lughi cn pericl di esplsine per la presenza di gas (diversi dalle miniere)"; Nrma CEI (CEI EN ) " Atmsfere esplsive - Parte 17: Verifica e manutenzine degli impianti elettrici"; Nrma CEI Impianti di prduzine, trasmissine e distribuzine di energia elettrica - Linee in cav ; Nrma CEI 64-2/A Impianti elettrici nei lughi cn pericl di esplsine Appendice C (Nn più in vigre. Valida sl cme cnsultazine); UNI EN Stazini di servizi - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la cstruzine e prestazini dei distributri di carburante e delle unità di pmpaggi remte ; Principali dispsizini legislative: DM 31 lugli 1934 Apprvazine delle nrme di sicurezza per la lavrazine, l immagazzinament, l impieg la vendita di li minerali, e per il trasprt degli li stessi e successive mdificazini ; DPR 27 ttbre 1971 n.1269 Nrme per l'esecuzine dell'art. 16 del decret-legge 26 ttbre 1970, n. 745, cnvertit in legge, cn mdificazini, cn la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributri autmatici di carburante per auttrazine ; Circlare Minister dell Intern n. 73 del 29 lugli 1971 Impianti termici ad li cmbustibile a gasli. Dispsizini ai fini della prevenzine incendi ; Le infrmazini cntenute nel presente dcument sn tutelati dal diritt d autre e pssn essere usati sl in cnfrmità alle nrme vigenti. In particlare Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi cntenuti. Il materiale e i cntenuti presentati nel sn stati attentamente vagliati e analizzati, e sn stati elabrati cn la massima cura. In gni cas errri, inesattezze e missini sn pssibili. Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic declina qualsiasi respnsabilità per errri ed missini eventualmente presenti nel sit.
2 Distributre benzina gasli Ultim aggirnament: 1 apr Circlare Minister dell Intern n. 10 del 10 febbrai 1969 Distributri stradali di carburante ; Circlare Minister dell Intern 12 dicembre 1974, n /4113 Distributri di carburanti sttstanti ad elettrdtti ; Circlare Minister del Lavr 27 ttbre 1979, n.80 Prtezine cntr scariche atmsferiche impianti distributri di carburanti ; Legge 4/11/97, n. 413 "Misure urgenti per la prevenzine dell'inquinament atmsferic da benzene"; DM 12/09/03 Apprvazine della regla tecnica di prevenzine incendi per l'installazine e l'esercizi di depsiti di gasli per auttrazine ad us privat, di capacità gemetrica nn superire a 9 m3, in cntenitridistributri rimvibili per il rifrniment di autmezzi destinati all'attività di auttrasprt ; DM 8 marz 1985 "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzine incendi ai fini del rilasci del nullasta prvvisri di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"; DM 16 febbrai 1982 "Mdificazini del decret ministeriale 27 settembre 1965, cncernente la determinazine delle attività sggette alle visite di prevenzine incendi"; DPR 23 marz 1998, n. 126 Reglament recante nrme per l'attuazine della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di prtezine destinati ad essere utilizzati in atmsfera ptenzialmente esplsiva ; Dlgs 12 giugn 2003, n. 233 Attuazine della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizini minime per il miglirament della tutela della sicurezza e della salute dei lavratri espsti al rischi di atmsfere esplsive ; DPR 689/59 "Determinazine delle aziende e lavrazini sggette, ai fini della prevenzine degli incendi, al cntrll del Cmand dei Vigili del fuc"; Dlgs 81/08 Test unic sulla salute e sicurezza sul lavr ; D.P.R. 392/94 "Reglament recante la disciplina del prcediment di ricnsciment delle imprese ai fini dell'installazine, ampliament e trasfrmazine degli impianti nel rispett delle nrme di sicurezza" D.P.R. 558/99 "Reglament recante nrme per la semplificazine della disciplina in materia di registr delle imprese, nnché per la semplificazine dei prcedimenti relativi alla denuncia di inizi di attività e per la dmanda di iscrizine all'alb delle imprese artigiane al registr delle imprese per particlari categrie di attività sggette alla verifica di determinati requisiti tecnici"; DM 37/08 Reglament cncernente l'attuazine dell'articl 11- quaterdecies, cmma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante rirdin delle dispsizini in materia di attività di installazine degli impianti all'intern degli edifici. Le infrmazini cntenute nel presente dcument sn tutelati dal diritt d autre e pssn essere usati sl in cnfrmità alle nrme vigenti. In particlare Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi cntenuti. Il materiale e i cntenuti presentati nel sn stati attentamente vagliati e analizzati, e sn stati elabrati cn la massima cura. In gni cas errri, inesattezze e missini sn pssibili. Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic declina qualsiasi respnsabilità per errri ed missini eventualmente presenti nel sit.
3 Distributre benzina gasli Ultim aggirnament: 1 apr Direttive applicabili: Direttiva "ATEX" 94/9/CE (DPR 126/1998); Direttiva 99/92/CE (Dlgs 233/03 e successiv Dlgs 81/08) Installazine: Nnstante in genere l intera area di distribuzine di carburante si estenda all estern, vi sn vari lcali quali la sala del gestre, un fficina, un magazzin, un bagn, etc. che sn interni ad edifici e quindi sggetti al DM 37/08. Per quest mtiv per l installazine ccrre una impresa abilitata alla realizzazine degli impianti di cui all'art. 1 cmma 2 a) del DM 37/08 e iscritta nell'alb prvinciale delle imprese artigiane. Necessità di prgett: Si se il distributre è alimentat in Media Tensine cn sistema TN; Si se la ptenza cntrattuale supera i 6 kw (art. 5 cmma 2 c del DM 37/08); Si se il distributre viene classificat cn pericl di esplsine e/ a maggir rischi in cas di incendi (vedi classificazine dei lcali); N, nel rar cas in cui il distributre si estenda tutt all estern e nn abbia nessun cllegament ad un impiant intern (né attravers l'alimentazine, né attravers l'impiant di terra). In quest cas allra ad ess nn si applica il DM 37/08 e cnseguentemente nn è necessari nemmen il prgett Dichiarazine di cnfrmità: Si, a parte la situazine prima cnsiderata di impiant pst cmpletamente all estern, nel qual cas nn si applica il DM 37/08 e nn è richiesta la dichiarazine di cnfrmità. Classificazine dei lcali: Un distributre di carburante può essere classificat, ai fini dei requisiti degli impianti elettrici in tre mdi differenti: cme lug cn pericl di esplsine, cme ambiente a maggir rischi in cas di incendi cme lcale rdinari. Le infrmazini cntenute nel presente dcument sn tutelati dal diritt d autre e pssn essere usati sl in cnfrmità alle nrme vigenti. In particlare Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi cntenuti. Il materiale e i cntenuti presentati nel sn stati attentamente vagliati e analizzati, e sn stati elabrati cn la massima cura. In gni cas errri, inesattezze e missini sn pssibili. Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic declina qualsiasi respnsabilità per errri ed missini eventualmente presenti nel sit.
4 Distributre benzina gasli Ultim aggirnament: 1 apr Le tre classificazini in genere si svrappngn, nel sens che cesistn zne cn pericl di esplsine (per la presenza di liquidi infiammabili cme le benzine per auttrazine), cn lughi a maggir rischi in cas di incendi (per la presenza di materiale cmbustibile cme il gasli per auttrazine) e cn parti da cnsiderare rdinarie (cme il lcale del gestre, l eventuale bar, il magazzin, il bagn, etc.); In un distributre vengn effettuate perazini di travas di carburanti liquidi infiammabili (benzine) e cmbustibili (gasli) da autbtti a serbati interrati e di trasferiment degli stessi carburanti alle clnnine di ergazine. Il sl fatt che ci sian liquidi infiammabili ed esistan delle srgenti di emissine, bbliga ad effettuare la classificazine in zne del lcale. Se tale classificazine prta all individuazine di almen una zna periclsa (0, 1, 2) il distributre viene classificat cme lug cn pericl di esplsine; Il distributre è a maggir rischi in cas di incendi se si verifica un dei seguenti due casi: Il distributre erga anche gasli, ltre alle benzine. Ricrdiam che il gasli è un liquid cmbustibile (temperatura di infiammabilità circa 80 C) e nn infiammabile (liquid cn temperatura di infiammabilità inferire ai 65 C). Di cnseguenza può prtare all individuazine di lughi a maggir rischi in cas d incendi (e nn a pericl esplsine) nel cas la classe antincendi dei cmpartimenti cnsiderati (serbati interrati, cllettri di aspirazine ed ergatri) è pari superire a 30; Il distributre rientra nel seguente cas previst dal DM 16/2/82: Impianti fissi di distribuzine di benzina, gasli e miscele per auttrazine a us pubblic e privat cn senza stazine di servizi (attività 18); Nel cas in cui il distributre venisse classificat cme lug cn pericl di esplsine, ciò nn cmprterebbe autmaticamente la realizzazine di un impiant Ex, in quant se nessuna apparecchiatura elettrica venisse installata all intern delle zne 0, 1, 2, l impiant verrebbe realizzat cn cmpnenti rdinari seguend la sla nrma generale impianti CEI Quindi l impiant sarebbe rdinari, ma ci sarebbe cmunque l bblig di prgett a causa del fatt che la classificazine delle aree del lcale ha prtat all individuazine di zne periclse. Le infrmazini cntenute nel presente dcument sn tutelati dal diritt d autre e pssn essere usati sl in cnfrmità alle nrme vigenti. In particlare Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi cntenuti. Il materiale e i cntenuti presentati nel sn stati attentamente vagliati e analizzati, e sn stati elabrati cn la massima cura. In gni cas errri, inesattezze e missini sn pssibili. Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic declina qualsiasi respnsabilità per errri ed missini eventualmente presenti nel sit.
5 Distributre benzina gasli Ultim aggirnament: 1 apr Nte sul lcale: Definizini e interpretazini Il DM 31/07/34 classifica i carburanti in tre categrie: Categria A: Liquidi i cui vapri pssn dare lug a scppi (liquidi aventi temperatura di infiammabilità inferire a 21 C cme le benzine e il petrli greggi); Categria B: Liquidi infiammabili (liquidi aventi temperatura di infiammabilità cmpresa tra i 21 C e i 65 C cme l alcl etilic); Categria C: Liquidi cmbustibili (liquidi aventi temperatura di infiammabilità tra i 65 C e i 125 C); Per la vendita in aree pubbliche, nelle stazini di rifrniment e nelle stazini di servizi, di carburanti di categria A, B e C, si debbn usare esclusivamente mezzi cstituiti da clnne di distribuzine fissate al sul, cn serbati interrati per il cnteniment del carburante (Circlare 10/02/69, n.10); Affinché avvenga un'esplsine ccrre la cntempranea presenza di tre elementi: Cmbustibile : è cstituit da gas, vapri nebbie; Cmburente : l'ssigen presente nell'aria (nella cncentrazine del 21%), in altre sstanze nrmalmente all stat gasss; Innesc : che può essere prvcat da due rdini di fattri, elettric (arc, ad esempi prvcat dall'apertura di cntatti, scintilla, ad esempi prvcata da una scarica elettrstatica, ma anche da un'altra miriade di pssibilità anche meccaniche cme attriti, saldature, etc.) e termic (ciè temperature eccessive prvcate da fiamme anche ad esempi da resistenze elettriche per riscaldament); Legge 4 nvembre 1997, n. 413, art. 4.2 e 4.3: tutte le pmpe di distribuzine delle benzine press gli impianti di distribuzine dei carburanti devn essere dtate di dispsitivi di recuper dei vapri di benzina; Lug pericls: lug in cui è può essere presente un atmsfera esplsiva per la presenza di gas, in quantità tale da richiedere prvvedimenti particlari per la realizzazine e l installazine delle apparecchiature. I lughi periclsi vengn classificati secnd la seguente tabella: Le infrmazini cntenute nel presente dcument sn tutelati dal diritt d autre e pssn essere usati sl in cnfrmità alle nrme vigenti. In particlare Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi cntenuti. Il materiale e i cntenuti presentati nel sn stati attentamente vagliati e analizzati, e sn stati elabrati cn la massima cura. In gni cas errri, inesattezze e missini sn pssibili. Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic declina qualsiasi respnsabilità per errri ed missini eventualmente presenti nel sit.
6 Distributre benzina gasli Ultim aggirnament: 1 apr Ripartizine delle aree a rischi di esplsine per la presenza di gas, vapri nebbie - secnd direttiva 99/92/CE ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 Area in cui è presente in permanenza per lunghi peridi spess un'atmsfera esplsiva cnsistente in una miscela di aria e di sstanze infiammabili stt frma di gas, vapre nebbia. Area in cui durante le nrmali attività è prbabile la frmazine di un'atmsfera esplsiva cnsistente in una miscela di aria e di sstanze infiammabili stt frma di gas, vapre nebbia. Area in cui durante le nrmali attività nn è prbabile la frmazine di un'atmsfera esplsiva cnsistente in una miscela di aria e di sstanze infiammabili stt frma di gas, vapre nebbia e, qualra si verifichi, sia unicamente di breve durata. Srgenti di emissine di un gas: Punt lug dal quale può essere emess un gas, un vapre un liquid infiammabile nell atmsfera, cn mdalità tali da riginare un atmsfera esplsiva. Le srgenti di emissine vengn suddivise nei tre gradi seguenti, in funzine dell rdine decrescente di periclsità: Srgente di emissine di grad cntinu: emissine cntinua che può avvenire per lunghi peridi (es. superficie di liquid infiammabile espsta direttamente all'atmsfera); Srgente di emissine di prim grad: emissine che può avvenire peridicamente d ccasinalmente durante il funzinament nrmale (es. apertura di un serbati per il caricament di un liquid infiammabile); Srgente di emissine di secnd grad: emissine che nn è prevista durante il funzinament nrmale e che se avviene è pssibile sl pc frequentemente e per brevi peridi (es. valvle manuali che nel funzinament nrmale nn emettn sstanze infiammabili); Prtata di emissine: quantità di gas vapre infiammabile emessa nell unità di temp dalla srgente di emissine; Limite inferire di espldibilità (LEL): cncentrazine in aria di gas vapre infiammabile al di stt della quale l atmsfera nn è esplsiva (>= 0,7% per le benzine); Limite superire di espldibilità (UEL): cncentrazine in aria di gas vapre infiammabile al di spra della quale l atmsfera nn è esplsiva (5,9% per le benzine); Liquid infiammabile: liquid in grad di prdurre vapre infiammabile in una qualsiasi cndizine perativa prevedibile; Gas vapre infiammabile: gas vapre che, se miscelat cn l aria in determinate prprzini, rigina un atmsfera esplsiva per la presenza di gas; Le infrmazini cntenute nel presente dcument sn tutelati dal diritt d autre e pssn essere usati sl in cnfrmità alle nrme vigenti. In particlare Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi cntenuti. Il materiale e i cntenuti presentati nel sn stati attentamente vagliati e analizzati, e sn stati elabrati cn la massima cura. In gni cas errri, inesattezze e missini sn pssibili. Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic declina qualsiasi respnsabilità per errri ed missini eventualmente presenti nel sit.
7 Distributre benzina gasli Ultim aggirnament: 1 apr Temperatura di infiammabilità: la più bassa temperatura di un liquid alla quale, in cndizini specifiche nrmalizzate, ess emette vapri in quantità sufficiente a frmare cn l aria una miscela infiammabile (< 0 C per le benzine); Tensine di vapre: pressine esercitata quand un slid un liquid è in equilibri cn i sui stessi vapri. La tensine di vapre varia in funzine della temperatura e del tip di sstanza ( Pa a 40 C per le benzine); Temperatura di accensine: minima temperatura di una superficie riscaldata alla quale, in cndizini specificate, avviene l accensine di una sstanza infiammabile all stat di gas in miscela cn aria (280 C per le benzine); Tabella della classificazine in zne in base al grad di emissine della srgente e al grad di ventilazine dell'ambiente (CEI EN ): Grad della emissine Cntinu Prim Grad della ventilazine Alt Medi Bass Dispnibilità della ventilazine Buna Adeguata Scarsa Buna Adeguata Scarsa Buna, Adeguata scarsa Lug nn pericls Lug nn pericls Zna 2 Zna 1 Zna 0 Zna 2 Zna 2 Zna 1 Zna 0 circndata da Zna 2 Zna 1 circndata da Zna 2 Zna 0 circndata da Zna 1 Zna 1 circndata da Zna 2 Zna 0 Zna 1 Zna 0 Secnd Lug nn pericls Lug nn pericls Zna 2 Zna 2 Zna 2 Zna 2 Zna 1 Zna 0 Le infrmazini cntenute nel presente dcument sn tutelati dal diritt d autre e pssn essere usati sl in cnfrmità alle nrme vigenti. In particlare Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi cntenuti. Il materiale e i cntenuti presentati nel sn stati attentamente vagliati e analizzati, e sn stati elabrati cn la massima cura. In gni cas errri, inesattezze e missini sn pssibili. Vltimum Italia s.r.l. a sci Unic declina qualsiasi respnsabilità per errri ed missini eventualmente presenti nel sit.