Source: https://www.bozponline.sk/33/poverenie-na-obsluhu-plynovych-a-tlakovych-zariadeni-v-roku-2020-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWADrLAVsFhxitD1k8vfcXXE66a7hSMqB5EA/?uri_view_type=4
Timestamp: 2020-04-01 21:38:59+00:00
Document Index: 5461829

Matched Legal Cases: ['§ 16', '§ 17', '§ 18', '§ 1', '§ 11', '§ 7']

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020 | BOZPonline
18.2.2020, Ing. Vladimír ©vec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
2020.02.4.1 Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020
Ing. Vladimír ©vec, Ing. Jozef Mikula, PhD.
Podµa § 16 ods. 1 písm. a) zákona è. 124/2006 Z. z.: Fyzická osoba mô¾e obsluhova» urèený pracovný prostriedok a vykonáva» urèené pracovné èinnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného preukazu na vykonávanie obsluhy alebo platného osvedèenia na vykonávanie opravy vydaného príslu¹ným in¹pektorátom práce, ak ide o èinnos» uvedenú v prílohe è. 1a.
Podµa § 17 vyhlá¹ky è. 508/2009 Z. z.:
(1) Obsluhova» vyhradené technické zariadenie mô¾e len osoba na obsluhu, ktorá má platný preukaz, ak ide o:
a) parný a kvapalinový kotol I. a¾ V. triedy,
c) technické zariadenie plynové skupiny A okrem technického zariadenia tlakových staníc a plynovodov.
(3) Obsluhova» vyhradené technické zariadenie, ktoré nie je uvedené v odseku 1, mô¾e osoba na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.
Podµa § 18 vyhlá¹ky è. 508/2009 Z. z.:
(1) Opravova» a rekon¹truova» vyhradené technické zariadenie a montova» vyhradené technické zariadenie do funkèného celku na mieste jeho budúcej prevádzky, riadi» práce pri tejto oprave, rekon¹trukcii alebo montá¾i a vykona» po ukonèení opravy prehliadku a skú¹ku opravovanej èasti vyhradeného technického zariadenia uskutoènenej výmenou opotrebovaných èastí za nové s výnimkou zásahu do bezpeènostných zariadení a s výnimkou ustanovenou bezpeènostnotechnickými po¾iadavkami mô¾e len osoba na opravu, ktorá má platné osvedèenie, ak ide o
b) potrubné vedenie uvedené v prílohe è. 1 I. èasti skupine A písm. e),
(2) Vyhradené technické zariadenie, ktoré nie je uvedené v odseku 1, mô¾e opravova», rekon¹truova» a montova» do funkèného celku na mieste jeho budúcej prevádzky osoba na opravu, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.
a) výroba plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane zariadenia upravujúceho zlo¾enie plynu,
Zariadenia na výrobu plynu sú v mnohých prípadoch zlo¾ené aj z tlakových zariadení ako sú kotly VI. triedy, tlakové nádoby a potrubia s médiom para, horúca voda ale aj nebezpeèné kvapaliny.
V takýchto prípadoch je potrebné, aby doklad na obsluhu, resp. opravu, vydal nielen revízny technik plynových zariadení, ale na jednotlivé tlakové zariadenia aj revízny technik tlakových zariadení.
Medzi vyhradené plynové zariadenia nepatria zariadenia, kde plyny vznikajú ako medziprodukty ïalej spracovávané na iné ako plynné produkty, a kde plyny vznikajú ako vedµaj¹ie produkty (odplyny, èi exhaláty) ( preambula STN 386405).
b) skladovanie plynu s najvy¹¹ím pracovným tlakom plynu do 0, 05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,
Plynojemy a zásobníky s najvy¹¹ím pracovným tlakom nad 0,05 MPa, ktoré nemenia svoj tvar, patria medzi vyhradené tlakové zariadenia a doklad na ich obsluhu a opravu vydáva revízny technik tlakových zariadení.
Av¹ak tlakové nádoby stabilné na nebezpeèné plyny pri akejkoµvek teplote, ktorých najvy¹¹í dovolený tlak je vy¹¹í ako 0, 05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpeènostný súèin je men¹í ako 25 bar.lit, patria medzi vyhradené plynové zariadenia.
Tlakové zásobníky z pru¾ného obalu, ktoré menia tvar v závislosti od tlaku, nepatria podµa § 1 ods. 3 písm. o) nariadenia vlády è. 1/2016 Z. z. medzi tlakové zariadenia, tak¾e patria medzi plynové zariadenia a na ich obsluhu a opravu vydá doklad revízny technik plynového zariadenia.
Na obsluhu a opravu plnièky plynu ako celku vydáva doklad revízny technik plynu.
Ak súèas»ou plniacich zariadení sú tlakové nádoby stabilné, ktoré patria medzi vyhradené tlakové zariadenia, na obsluhu a opravu týchto vydáva doklad revízny technik tlakových zariadení.
d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom nad aj do 10 Nm3/h vrátane, ak umo¾òujú pripoji» viac ako dve fµa¹e na dopravu plynov,
Za tlakovú stanicu sa pova¾uje tlaková stanica , ktorá umo¾òuje napoji» do spoloèného potrubia tri a viac flia¹ na dopravu plynov, sud alebo cisternu ( èl. 16 STN 07 8304), na obsluhu a opravu týchto vydáva doklad revízny technik plynových zariadení.
Jednoduché tlakové stanice, t. j. tie, ktoré umo¾òujú pripoji» len jednu alebo dve fµa¹e rovnakého druhu plynov, patria medzi vyhradené tlakové zariadenia sk. Ac a Bc a doklad na obsluhu a opravu vydáva revízny technik tlakových zariadení
e) zvy¹ovanie tlaku plynu s najvy¹¹ím pracovným tlakom plynu na výstupe do 0, 4 MPa vrátane,
Na obsluhu a opravu komplexu zariadení na zvy¹ovanie tlaku plynov (kompresorovú stanicu) vydáva doklad na obsluhu a opravu revízny technik plynových zariadení.
Súèas»ou kompresorovej stanice bývajú tlakové nádoby stabilné napr. filtre, vyrovnávacie nádr¾e, a pokiaµ sa tieto èasti nepova¾ujú za súèas» rozvodu plynov, doklad na obsluhu a opravu týchto zariadení vydáva revízny technik tlakových zariadení.
f) zni¾ovanie tlaku plynu s najvy¹¹ím pracovným tlakom plynu na vstupe do 0, 4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g),
Súèas»ou zariadení na zni¾ovanie tlaku plynov (regulaèné stanice) bývajú tlakové nádoby stabilné, napr. filtre, vyrovnávacie nádr¾e, zvyèajne sa v¹ak pova¾ujú za súèas» rozvodu plynov, èo si treba zisti» z výrobnej dokumentácie príslu¹nej regulaènej stanice. Na obsluhu a opravu komplexu regulaènej stanice vydáva doklad revízny technik plynových zariadení.
g) rozvod plynu, a to potrubné vedenie urèené na rozvod plynu vrátane regulaèného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvy¹¹ím pracovným tlakom plynu na vstupe nad aj do 0, 4 MPa a acetylénovod,
Doklad na obsluhu rozvodu plynu by mal by» súèas»ou dokladu na obsluhu ka¾dého plynového zariadenia, keï¾e ka¾dé plynové zariadenie obsahuje potrubie.
Tu treba pripomenú», ¾e keï je v potrubnom vedení skvapalnený plyn, v¾dy je to rozvod plynu a nie rozvod nebezpeènej kvapaliny, vychádza sa z definície plynu. Filtre a vyrovnávacie nádr¾e zabudované do potrubia sa pova¾ujú za súèas» rozvodu plynu a nie sú tlakovými zariadeniami, pokiaµ neslú¾ia ako samostatne odpojiteµné zásobníky.
h) spotrebu plynu spaµovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súètom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkèný celok od 5 kW do 0, 5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebièa, pri ktorom sa vy¾aduje napojenie na od»ah spalín,
Keï¾e in¹pektoráty práce u¾ nevydávajú kurièské preukazy, ale len preukazy na obsluhu kotlov ako tlakových zariadení, na obsluhu horákov plynových kotlov ako spotrebièov plynu vydáva doklad revízny technik plynových zariadení, pokiaµ výkon horáku nepresahuje 0,5 MW. Súèasne na obsluhu expanzných tlakových nádob vydáva doklad revízny technik tlakových zariadení. Na obsluhu a opravu spotrebièa s výkonom ni¾¹ím ako 5 kW, pri ktorom sa vy¾aduje napojenie na od»ah spalín, tie¾ vydáva doklad revízny technik plynových zariadení.
i) chladenie a mrazenie s mno¾stvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.
Chladiace a mraziace zariadenia sú komplexom vyhradených tlakových zariadení pospájaných vyhradenými plynovými zariadeniami. Je to analogické ako pri zariadeniach na výrobu plynu: na komplex chladiaceho a mraziaceho zariadenia vydáva doklad na obsluhu a opravu revízny technik plynových zariadení a na jednotlivé tlakové èasti vydáva doklad revízny technik vyhradených tlakových zariadení ( zásobník chladiva, zberaè chladiva). Potrubné èasti obsahujúce kvapalné chladivo nie sú rozvody na nebezpeèné kvapaliny. Chladiace a mraziace zariadenia sú vyhradené plynové zariadenia, ak obsahujú chladivá, ktoré podµa karty bezpeènostných údajov patria medzi nebezpeèné zmesi alebo pri ich uvoµnení mô¾u vytlaèi» dýchateµný vzduch z dýchacej zóny obsluhujúcich osôb.
Vyhradené tlakové zariadenia skupiny A aj B
Tlakové zariadenia, ktoré nepatria medzi vyhradené tlakové zariadenia, sú uvedené v nariadení vlády 1/2016 Z. z.
b) tlaková nádoba stabilná s najvy¹¹ím pracovným tlakom vy¹¹ím ako 0, 05 MPa, ktorá:
1. obsahuje nie nebezpeèné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vy¹¹ou, ako je ich bod varu pri varu pri tlaku 0, 05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpeènostný súèin je väè¹í ako 50 bar. lit;
okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky.
Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súèas»ou pracovného prostriedku, ak spåòa uvedené parametre,
2. obsahuje nebezpeèné plyny alebo nebezpeèné kvapaliny pri akejkoµvek teplote, ktorej najvy¹¹í dovolený tlak je vy¹¹í ako 0, 05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpeènostný súèin je väè¹í ako 25 bar. lit. ; okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky.
Na obsluhu a opravu v¹etkých vyhradených tlakových nádob stabilných vydáva doklad revízny technik tlakových zariadení.
c) tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je ni¾¹ia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50° C majú absolútny tlak pár vy¹¹í ako 0, 3 MPa, s objemom nad 1 liter, ktorej bezpeènostný súèin je väè¹í ako 50 bar. lit, napríklad cisterna, sud a fµa¹a,
Doklad na obsluhu tlakových flia¹ vydáva revízny technik tlakových zariadení len vtedy, ak sú zapojené do spoloèného potrubia najviac dve fµa¹e rovnakého druhu plynu. Pri troch a viac fµa¹iach sú to u¾ tlakové stanice ako vyhradené plynové zariadenie.
Doklad na opravu samotných tlakových flia¹ na prepravu plynov je zbytoèné vydáva» lebo v zmysle èl. 363 STN 078305 po¹kodené fµa¹e na dopravu plynov sa vyraïujú a znehodnocujú.
Pre zváraèov a spájkovaèov je dokladom na obsluhu súprav tlakových nádob na dopravu plynov a plynových zváracích súprav postaèujúci príslu¹ný zváraèský preukaz (èl. 5.2.2 STN 050601). Opravu zváracieho zariadenia vykonáva v zmysle èl. 6.1 STN 050601 poverený pracovník podµa pokynov výrobcu.
d) tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja (vodného, vodného s prísadami, penového, prá¹kového a CO2) a prenosného hasiaceho prístroja,
Na obsluhu a opravu hasiacich prístrojov akéhokoµvek druhu nevydáva doklad revízny technik. Podµa zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred po¾iarmi a jeho vykonávacích predpisov doklad na obsluhu hasiacich prístrojov vydáva technik po¾iarnej ochrany a oprávnenie na opravu hasiacich prístrojov vydáva výrobca (§ 11c zákona è. 314/2001 Z. z.).
Technické zariadenia tlakové skupiny A
e) potrubné vedenie s menovitou svetlos»ou potrubia väè¹ou ako DN 25 na rozvod nebezpeènej kvapaliny s najvy¹¹ím dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súèin najvy¹¹ieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väè¹í ako 200.
Na opravu týchto zariadení vydáva in¹pektorát práce osvedèenie. Revízny technik vydáva doklad na obsluhu.
Technické zariadenia tlakové skupiny B
e) potrubné vedenie:
1. na rozvod nebezpeènej kvapaliny s najvy¹¹ím dovoleným tlakom nad 0, 05 MPa do 1 MPa, ktorého súèin najväè¹ieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 a väè¹í,
2. s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, ktorého súèin najväè¹ieho pracovného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 a väè¹í, prièom menovitá svetlos» potrubia je väè¹ia ako DN 100, a to bez ohµadu na roz¹írené èasti,
Doklad na obsluhu a opravu týchto zariadení vydáva revízny technik tlakových zariadení.
Rozvody kvapalného plynu nie sú rozvodmi nebezpeènej kvapaliny, patria medzi plynové zariadenia.
f) bezpeènostné príslu¹enstvo, ktoré:
1. chráni technické zariadenie tlakové pred prekroèením najvy¹¹ieho pracovného tlaku,
2. zabezpeèuje sledovanie a dodr¾iavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekroèenie alebo pokles mimo urèených hraníc ohrozuje ich bezpeènos»,
3. zabezpeèuje sledovanie a dodr¾iavanie úrovne hladiny v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekroèenie alebo pokles mimo urèených hraníc ohrozuje ich bezpeènos»,
4. je urèené na automatickú prevádzku parného a kvapalinového kotla, napríklad na automatické odluhovanie a odkalovanie, na automatickú reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody.
Obsluha tlakových zariadení spoèíva v kontrole funkènosti bezpeènostného príslu¹enstva týchto zariadení, tak¾e doklad na samostatnú obsluhu bezpeènostného príslu¹enstva sa nevydáva, resp. sa zapí¹e do dokladu tlakového zariadenia, na ktoré sa vydáva doklad o obsluhe.
Opravy bezpeènostného príslu¹enstva vykonávajú oprávnení pracovníci alebo oprávnené organizácie, ktorým oprávnenie vydávajú výrobcovia ( viï napr. STN 134309-2 èl. 8.2). Po oprave sa bezpeènostné príslu¹enstvo musí zaplombova», èím sa zaruèuje výrobné nastavenie (viï aj èl. 10.2 STN ISO 4126-1 (136668), tak¾e doklad na opravu uvedených zariadení obvykle vydáva revízny technik výrobcu. Opravy v dokumentácii bezpeènostného príslu¹enstva mô¾e vykona» len revízny technik výrobcu.
Analogické je to aj pri regulaèných zariadeniach teploty, úrovne hladiny a prietoku.
Doklad na obsluhu resp. opravu sa nemusí vydáva» samostatne pre ka¾dé zariadenie, mô¾e to by» doklad zdru¾ený pre viaceré zariadenia.
V zmysle § 7 ods. 5 zákona è. 124/2006 Z. z. doklad vydaný revíznym technikom platí 2 roky.