Source: https://dicloroacetato.info/graphisme-et-design/telecharger-apsad-r5-5017.php
Timestamp: 2020-07-04 18:06:37+00:00
Document Index: 19923852

Matched Legal Cases: ["l'article 28", "l'article 28", 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

TÉLÉCHARGER APSAD R5 - dicloroacetato.info
La règle APSAD R5 définit les exigences de conception, de réalisation et de maintenance d'une installation de robinets d'incendie armés. Le classement des​. PDF apsad r2,apsad r13 pdf,apsad r4 pdf,apsad r5,apsad r1 ,apsad r13 pdf,apsad extincteur,règles apsad pdf, Télécharger regle d'installation - Free. La règle R5 Apsad (Robinets d'incendie armés et postes d'incendie additivés) évolue sensiblement dans cette nouvelle édition de septembre Dans cet.
Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait une contrefaçon sanctionnée dans les conditions prévues aux articles L et suivants du Code de la propriété intellectuelle. D Procédure de passation : en complément des indications ci-dessus, il est précisé que la procédure adaptée, conduite dans le cadre de l'article 28 du code des marchés publics, est ouverte et ne comporte pas de phase de négociation. La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. L installation protège toutes les parties du bâtiment. Chaque RIA doit comporter une étiquette collée sur laquelle sont portées la date de chaque visite et l identification de l intervenant.
PDF apsad r5 - Free Télécharger apsad r5 pdf,nf en pdf,regle apsad r5 pdf,regle apsad r4 gratuit,apsad r5 ,installation ria incendie,règle apsad. APSAD, la certification de confiance pour les services rendus par les professionnels qui, par leur compétence, leurs moyens et leur organisation, délivrent des. Toutes nos références à propos de referentiel-apsad-r5-robinets-d-incendie-​armes-et-postes-d-incendie-additives-regle-d-installation. Retrait offert en magasin.
Renseignements complémentaires : a Maître de l'ouvrage : le pouvoir adjudicateur, la SERM, agit au nom et pour le compte d'un autre pouvoir adjudicateur, montpellier agglomeration, communauté d'agglomération de Montpellier, maître de l'ouvrage de l'opération, en vertu d'un mandat.
B Durée du marché : la durée du marché sus indiquée est la durée prévisionnelle globale de réalisation de l'opération, hors période de garantie de parfait achèvement, d'une durée prévisionnelle d'un an. C Lots : en complément des indications ci-dessus, il est précisé qu'un même candidat individuel ou un même groupement de candidats peut se porter candidat à l'attribution d'un lot, de plusieurs ou de tous les lots.
D Procédure de passation : en complément des indications ci-dessus, il est précisé que la procédure adaptée, conduite dans le cadre de l'article 28 du code des marchés publics, est ouverte et ne comporte pas de phase de négociation. B Obtention du dossier de consultation sur support physique électronique : l'entier dossier de consultation y compris les annexes aux Cctp est disponible sur support physique électronique Cd-Rom.
Un 01 exemplaire dudit support est remis ou envoyé gratuitement à chaque candidat, sur sa demande. Il est à retirer ou à demander, en temps utile, à l'adresse indiquée ci-après. Conditions de remise des offres ou des candidatures : le règlement de la consultation définit les pièces que le candidat doit produire. La transmission des offres par voie électronique est admise. Les conditions et modalités de remises des offres sont définies dans le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 décembre Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : SERM. Correspondant : charles Narcy, chargé d'opérations, serm - etoile Richter - 45, place Ernest Granier - cS , Montpellier Cedex 02, courriel : ao-methatvxsi serm-montpellier.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : SERM. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot Montpellier Cedex tél. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot Montpellier Cedex tél.
Le lot comprend notamment : - la mise en oeuvre d'un dispositif de sprinklage dans les halls 4, 5, 6 et 7, conformément à la règle APSAD R1, pour l'obtention finale du certificat N1 ; - la reprise de l'alimentation en eau des canons à mousse existants de la fosse de réception ; - l'extension du réseau RIA dans le hall 7, conformément à la règle APSAD R5, pour l'obtention finale du certificat N5 ; - la reprise des réseaux RIA dans les halls 4, 6 et 8, conformément à la règle APSAD R5, pour l'obtention finale du certificat N5.
Informations complémentaires : 1 variantes : la présentation de variantes est admise. Les exigences minimales, qu'elles doivent respecter, et leurs modalités de présentation sont définies dans le règlement de la consultation.
Lot s 2 détection incendie.
Le lot comprend notamment : - la mise en oeuvre d'un dispositif détection automatique d'incendie dans le hall 8, conformément à la règle APSAD R7, pour l'obtention finale du certificat N7. Informations complémentaires : 1 variantes : les variantes ne sont pas admises ; celles qui seraient présentées ne seront pas prises en considération. Robinet diffuseur 2 Le robinet diffuseur est un composant fixé à l extrémité du tuyau, utilisé pour diriger et contrôler le jet d eau.
Le robinet diffuseur mixte à débit fixe de type A permet la diffusion en cône à angle fixe ou réglable et le jet droit DMFA. Le robinet diffuseur mixte haute tension DM.. L installation des éléments nécessitant une maintenance doit permettre leur vérification à tout moment.
Schéma 1 Raccordement d une installation de RIA sur un réseau d eau public vanne de contre-barrage principal selon l'installation, elle peut être aussi la vanne de barrage de l'installation de R.
A vanne de barrage de l'installation de R.
A le plus défavorisé compteur R. A le plus défavorisé purge amont et aval début de l'installation de R. Les sources doivent être capables d alimenter simultanément pendant 20 minutes un nombre de RIA minimal défini en fonction du nombre de RIA de l installation voir tableau 1 et comprenant ceux qui possèdent les diamètres nominaux les plus importants et le RIA le plus défavorisé.
Regarde ça:TÉLÉCHARGER TESTLAB 2010
La capacité de la source d alimentation doit, en tout état de cause, toujours être supérieure ou égale à 10 m 3. Tableau 1 Nombre de RIA à prendre en compte pour le calcul des caractéristiques des sources Nombre de RIA de l installation Nombre de RIA pour le calcul 2 à ou et plus 4 Dans ces conditions, les valeurs minimales de pression calculées au RIA le plus défavorisé, à un diamètre minimal déterminé et pour un débit minimal correspondant, sont celles indiquées dans le tableau 2.
L'origine du circuit sera dans tous les cas située directement en amont de l'appareil de coupure générale de l'établissement, sur un "départ" séparé.
Un dispositif permettant de signaler l utilisation de la source d eau doit être mis en place, excepté sur un réseau d eau public qui ne nécessite pas de dispositif de surpression. De plus, le diamètre nominal de cette canalisation doit être supérieur ou égal au DN 80 jusqu à la vanne de barrage de l installation de RIA voir schéma 1 et assurer le débit minimal selon les exigences du Il est équipé, si nécessaire, d un dispositif de surpression à fonctionnement automatique comprenant deux pompes une pompe de débit et une pompe de secours automatique.
Le fonctionnement de l installation de RIA ou l arrêt du dispositif de surpression ne doit pas occasionner un fonctionnement saccadé entraînant des détériorations dans l installation. Il y a lieu de veiller à la protection technique sanitaire du réseau d'eau public en se reportant aux règlements sanitaires départementaux correspondants par exemple, utilisation d un disconnecteur voir schéma 1.
Si la pression d'alimentation est supérieure à la pression maximale de service du RIA, il convient d'installer un dispositif approprié permettant de diminuer cette pression d'alimentation. Les pressions maximales de service sont : 12 bar pour les DN 19 et 25 et 7 bar pour le DN Réservoir d eau à charge gravitaire Cette réserve d eau, qui peut être constituée d un ou plusieurs réservoirs, est exclusivement destinée à la lutte contre l incendie et notamment à l alimentation des RIA.
Ce réservoir doit comporter un dispositif permettant de visualiser le niveau d eau et être équipé d un système de réalimentation en eau à fonctionnement automatique. La réserve est équipée, si nécessaire, d un dispositif de surpression à fonctionnement automatique comprenant deux pompes une pompe de débit et une pompe de secours automatique. Le réservoir doit être muni : - d un dispositif de réalimentation en eau manuel ; - d un robinet de barrage ; - d un robinet de vidange ; - d un indicateur de niveau d eau ; - d un manomètre portant un repère correspondant à la pression minimale à maintenir dans le réservoir ; - d une soupape de sûreté ; - d un compresseur d air spécifique à l installation de lutte contre l incendie capable d assurer la mise à la pression de service dans un délai maximal de 90 s.
L installation doit comprendre un dispositif de maintien automatique de la pression d air et un dispositif d alarme signalant la baisse du niveau d eau. Il est interdit de raccorder des RIA sur une installation d'extinction à eau type sprinkleur lorsque l'une des 2 sources d'eau est constituée par un réservoir d'eau sous pression Pompe en aspiration dans une réserve ou un cours d eau Il faut installer deux pompes une pompe de débit et une pompe de secours automatique.
Chacune est entraînée par un moteur électrique ou diesel.
L utilisation de tout autre type de moteur doit être soumise à l accord préalable du prescripteur. Chaque pompe doit être de type centrifuge à fonctionnement automatique, être auto-amorçante ou comporter un dispositif d amorçage automatique. Chaque pompe doit avoir une courbe caractéristique la plus plate possible dans ses limites d emploi, afin de limiter au maximum les effets de coup de bélier et de pression trop élevée.
Les canalisations non-enterrées doivent être en acier d'un type approprié aux conditions ambiantes.
Les caractéristiques des tubes doivent être conformes aux normes en vigueur, soit : - tubes filetables : normes NF A tubes sans soudure et NF A tubes soudés, séries légère et moyenne ; - tubes à extrémités lisses : normes NF A tubes soudés et NF A tubes sans soudure ; - tubes acier inoxydable : norme NF A tubes soudés en aciers inoxydables austénitiques.
Il convient d utiliser des tubes dont la pression maximale de service est compatible avec l installation de RIA. Les canalisations enterrées seront réalisées en tenant compte de la pression maximale de service : - soit en tube acier protégé extérieurement contre la corrosion par un revêtement approprié ; - soit en tube fonte, conforme à la norme NF EN ; - soit en tube polychlorure de vinyle conforme aux normes NF EN de 1 à 5 , NF T et NF P ; - soit en tube à revêtement ciment ; - soit en polyéthylène.
Le réseau alimentant les RIA doit être spécifique de l utilisation pour la lutte contre l incendie. Il doit être conçu pour rester sous pression permanente jusqu aux robinets d arrêt des RIA. Si l origine de ce réseau est située entre le compteur et le premier puisage, ou à proximité de la pénétration de la canalisation générale d alimentation en eau dans le bâtiment, ce branchement devra comporter au minimum une vanne de barrage ou de contre-barrage, un robinet de vidange, un manomètre au RIA le plus défavorisé et un disconnecteur voir schéma 1.
Ce bouclage pourra être réalisé en réunissant les colonnes par des boucles hautes ou basses. Chaque colonne montante ou descendante ou chaque dérivation horizontale doit pouvoir être isolée et vidangée.
Les collecteurs principaux doivent comporter des manchettes démontables et accessibles sans détérioration d ouvrages annexes, permettant la vérification décennale de l état interne du réseau.
Tous les barrages et contre-barrages doivent être plombés en position ouverte. Les canalisations doivent être rincées avant raccordement du RIA. Des dispositifs permettant d éviter les coups de bélier à la fermeture des robinets diffuseurs doivent être installés si nécessaire. Note : - Il est recommandé que la fermeture de l une des vannes de contre-barrage n entraîne pas la mise hors service de plus de 3 RIA. Le compteur doit posséder des caractéristiques hydrauliques pression, débit en rapport avec l installation de RIA Diamètres Le diamètre des canalisations de l installation de RIA est issu du calcul hydraulique en fonction des exigences du caractéristiques des sources.
Dans le cas d'un réseau bouclé, on prendra comme hypothèse, pour le calcul hydraulique du réseau, une circulation simultanée de l'eau dans la boucle dans les deux sens. Dans tous les cas, le diamètre nominal de la canalisation alimentant l'installation ne peut être inférieur à ce qui est indiqué dans le tableau 3.
De plus, chaque canalisation alimentant un RIA à partir d une canalisation de distribution sur laquelle sont raccordés d autres RIA doit avoir un diamètre nominal égal ou supérieur au diamètre nominal du RIA alimenté. Chaque partie isolable du réseau doit comporter un manomètre. Ce manomètre permet de valider le calcul des sources d'alimentation Vidange des canalisations Largement dimensionnés, les robinets de vidange doivent être raccordés à des endroits judicieux de l'installation afin de permettre des chasses rapides, le rinçage des canalisations et l'évacuation des boues de stagnation éventuelles Protection contre le gel L'ensemble de l'installation doit être protégé contre le gel : source, réseau de canalisations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment et RIA.
Les canalisations souterraines non protégées doivent être enterrées à une profondeur minimale de 0,80 m. Les équipements de canalisation situés dans les regards doivent être eux aussi protégés contre le gel. La protection contre le gel de la partie d'installation à l'intérieur d'un bâtiment qui n'est pas hors gel peut être obtenue par les moyens indiqués ci-après Maintien sous air de l installation de RIA Le maintien sous air d une installation nécessite de prendre les dispositions suivantes : Prévoir un dispositif de purge d eau avec une évacuation.
Des dispositions doivent être prises pour que le remplacement du manomètre puisse être effectué sans nécessiter la mise hors service de l installation, - une turbine hydraulique entraînant un gong d alarme, - une vanne de vidange de l installation et une vanne d essai du gong d alarme, - un accélérateur ou un exhausteur.
Des indications rappelant l'existence de ce délai d'arrivée d'eau devront être disposées au niveau de chaque RIA. Cette disposition implique que la canalisation maintenue sous air présente une pente jusqu'au dispositif de vidange.
Schéma 3 RIA équipé d un robinet enterré avec purge automatique Robinet avec purge automatique Robinet d arrêt du RIA c Traçage et calorifugeage voir schéma 4 Le traçage consiste à maintenir hors gel les canalisations sous eau, qui sont exposées au risque de gel, par l'intermédiaire d'un moyen tel que câbles et rubans chauffants électriques.
Les canalisations sont calorifugées. L utilisation de ce procédé amène à mettre sous air la partie en aval du robinet d arrêt et à garder sous eau la partie amont. Il est donc nécessaire de prévoir en amont de ce robinet d arrêt une vanne de contre barrage avec purge. Pour limiter les effets de coup de bélier et le recul pour l utilisateur, le robinet d arrêt d un RIA DN 33 doit être à ouverture et fermeture progressive. Pour faciliter la maintenance des RIA équipés de robinet d arrêt automatique, des vannes de contre-barrage, réparties de façon à respecter la note du 2.
Rfrentiels APSAD - ? Le rfrentiel APSAD R1 a pour objectif daccompagner - [PDF Document]
Cette certification garantit leur conformité à la norme NF EN et est matérialisée par une estampille de couleur blanche apposée sur le dévidoir. Le marquage du robinet d incendie armé doit également comporter les informations suivantes : - le nom du fournisseur ou la marque commerciale ou les deux, - la référence à la norme NF EN , - l année de fabrication, - la pression maximale de service, - la longueur et le diamètre nominal du tuyau, - le diamètre de l orifice du robinet diffuseur marquage sur le robinet diffuseur.
La norme NF S fixe le diamètre nominal à utiliser en fonction de la nature des produits fabriqués, entreposés ou utilisés, déterminée par leur potentiel calorifique voir tableau 4. Quelques exemples de potentiels calorifiques sont indiqués en annexe 2. Les dispositions de l assurance définies en annexe 1 fixent le diamètre nominal à utiliser en fonction des activités et stockages des bâtiments énumérés en annexe 5.
Le choix du diamètre nominal doit également tenir compte du personnel chargé de l intervention. Les critères suivants sont à prendre en compte : - La position jet diffusé en nappe à angle fixe assure la couverture d une plus grande surface.
Surpress Feu SFE.3
Lorsque les robinets d incendie armés ne peuvent pas être placés à l intérieur des locaux à protéger, ils doivent être installés à proximité des accès à ces locaux.
Les robinets d incendie armés doivent être signalés par leur pictogramme. L axe du dévidoir bobine doit être situé entre 1,20 m et 1,80 m du sol.
Ils doivent être protégés contre les risques de gel et de détérioration. La plaque de signalisation et le mode d emploi du RIA doivent être installés à proximité de celui-ci.
Le numéro de repérage de chaque RIA dans le réseau doit figurer sur cette plaque et appartenir à une série unique voir schéma 5. Le nombre de robinets d incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux protégés puisse être efficacement atteinte. Les critères suivants doivent être pris en compte : - l agencement, la destination du local et la présence éventuelle d obstacles, - la longueur du tuyau 30 m maximum , - la portée du jet la portée minimale est celle du jet diffusé conique, soit 3 m.