Source: http://docplayer.fi/11844530-Fc2060-paloilmoituskeskus.html
Timestamp: 2018-04-26 02:31:55+00:00
Document Index: 20034854

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

FC2060 Paloilmoituskeskus - PDF
Download "FC2060 Paloilmoituskeskus"
1 FC2060 Paloilmoituskeskus Sarjaa FS20 (MP2.1) Sinteso Modulaarinen, esirakennettu mikroprosessoriohjattu paloilmoituskeskus integroidulla käyttäjäystävällisellä käyttölaitteella 1512 osoitteelle Käsittelee Sinteso, MS7/9/24, MS9i ja DS11 ilmaisimien signaaleja Paloilmoituskeskus voi olla yksittäinen tai verkotettu Yhteen verkkoon voidaan kytkeä 32 laitteistoa (keskuksia ja käyttölaitteita) Integroitu vajaatoiminne ominaisuus Varmennettu verkko vajaatoiminne ominaisuudella EN54 mukaan Nopea Ethernet- liitäntä heterogeeniseen verkkoon Optiona kirjoitin ja LED-taulut Paikat sarjaporteille ja maks. 5 lisäkortille Varavoima aina 72 tuntiin asti Kaikkien FDnet laitteiden automaattinen luku ja tunnistaminen (automaattinen konfigurointi) mahdollistavat välittömästi yksinkertaisen suojauksen ja käytön Aikaan ja tilanteesta riippuvainen muutos parametriasetuksiin ilmaisimille Palokuntapaneelit, näyttölaitteet ja hälyttimet ilmaisinsilmukassa (FDnet) Joustava ohjelmointi kattaviin sovelluksiin ja ohjauksiin Talletettu tieto voidaan lukea etäyhteydellä Ohjelmiston lataus kaikille prosessorilla ohjatuille keskusyksikön komponenteille
2 Järjestelmäkuvaus FDnet Kollektiivinen MS9i I/O:t (ohjelmoitavat) 4 integroitua silmukkaa (8 silmu- 8 linjaa per linjakortti 2 silmukkaa per linjakortti 12 vapaasti ohjelmoitavaa kan haaroittimilla) + 4 silmukkaa (maks. 100 osoitetta per I/O-piiriä per kortti maks. 252 osoitteella per linjakortti linjakortti) Korttien valinta vapaa, mutta maksimissaan 5 korttia kaikkiaan per paloilmoituskeskus. 2
3 Laajennettavuus kattavaan paloilmoitusjärjestelmään Suorituskykyinen FCnet/SAFEDLINK mahdollistaa 32 FC20xx paloilmoituskeskuksen ja FT2040 käyttölaitteen liittämisen yhteen. Uusi verkko ei aseta vain uutta standardia varmennettuun kommunikointiin, vaan myös nopeaan tiedonsiirtoon. Lisäksi Ethernet- liitäntä on saatavilla kultakin keskukselta. Tämä Ethernet- liitäntä mahdollistaa maksimissaan neljän laitteiston verkottamisen keskenään (ei EN54 mukainen). Yksityiskohtaista tietoa järjestelmän verkottamisesta tuote-esitteessä Ominaisuudet FC2060 on modulaarinen paloilmoituskeskus integroidulla käyttölaitteella suuriin kohteisiin ja suurien vanhojen paloilmoitusjärjestelmien modernisointiin. FC2060 käsittelee Sinteso, kollektiivisten MS7/9/24, DS11 ja osoitteellisten MS9i laitteiden signaaleja. Integroitu korttikehikko 5 korttipaikalla mahdollistaa FDnet linjakortin FCL2001-A1 käytön (lisälinjat) Kollektiivisen linjakortin FCL2002-A1 käytön MS9i linjakortin FCL2003-A1 käytön I/O-kortin FCI2008-A1 (12 ohjelmoitavaa I/O-piiriä) käytön Linjakorttien ja I/O-korttien vapaa valinta. Korttikehikon kortit voidaan vaihtaa ilman että keskuksen sähköt katkaistaan. Paloilmoituskeskusta voidaan käyttää yhtenä keskuksena tai verkottaa muiden FS20 järjestelmän keskusten kanssa. Paloilmoituskeskus ohjelmoidaan Siemensin toimesta käyttäjäystävällisellä ohjelmointityökalulla monipuoliseksi järjestelmäksi. Käyttäjätekstien modifiointi suoraan käyttölaitteelta tai ohjelmointityökalulla. Maks tapahtumaa voidaan tallentaa ja lukea jokaisesta keskuksesta eri kriteerein. Automaattinen kesä-/talviajan muutos. Liitäntä Siemensin ylemmäntason järjestelmään BACnetin avulla 3
4 Toiminnalliset elementit Käyttölaite Seuraavat osat on sijoitettu käyttölaitteeseen: CPU moduuli ja käyttölaitteen elektroniikka Ethernet- liitäntä Paikat RS232 ja RS485 ja verkkomoduuleille (SAFEDLINK) Paikka lukkopesälle Paikka tapahtumakirjoittimelle Liitäntäkortti Seuraavat osat on sijoitettu piirikortille: FDnet ilmaisinsilmukoiden liitännät, ilmoituksensiirron lähdöt (palo/vika), hälytinlähdöt, ohjelmoitavat I/O piirit, valvotut lähdöt palolle ja vialle, liitännät akuille ja jännitesyötölle 2 paikkaa silmukan haaroittimille (FDnet) Korttikehikko (5 paikkaa) Keskuksen on asennettu korttikehikko, jossa on paikat 5 linjakortille (FDnet, kollektiivinen, MS9i) ja/tai I/O-kortille. Teholähde 150 W, varavoima Teholähde syöttää jännitteen laitteistolle ja varaa akut Akut toimivat varavoimana sähkökatkojen aikana Kotelo Kotelon takaseinälle voidaan laittaa asennuslevy muiden laitteiden asennusta varten: 1 jälleenantolaite hätäkeskusta varten 2 hälytinmoduulia (voidaan asentaa myös U-kiskoon TS35) Ohjelmointi Keskus ohjelmoidaan Siemensin toimesta vastaamaan asiakkaan erityistoiveita. Käyttökohteet FC2060 on ideaalinen keskus suuriin käyttökohteisiin, esim. teollisuuskohteet, toimistorakennukset, jne. Modernisointiratkaisuihin keskus tarjoaa saumattoman vaiheittaisen siirtymisen vanhemmista järjestelmistä Sinteso järjestelmään. Käyttö Kaikissa paloilmoituskeskuksissa on integroitu käyttölaite. Lisäksi keskusta voidaan operoida erillisellä käyttölaitteella FT2040. Yksityiskohtaisempaa ja lisätietoa löytyy tuote-esitteestä
5 Yleiskuva FC2060 paloilmoituskeskuksesta (modulaarinen) Paloilmoituskeskukset Kotelolaajennukset FC2060-AA FC2060-BB FH2004-A1 FH2005-A1 Kotelo (Large) Kotelo (Large) Kotelo (Large extension) Kotelo (Large) 430 x 398 x 260 mm 430 x 796 x 260 mm Tila suuremmille akuille 2 x FA2007-A1 (45 Ah) tai 2 x FA2008-A1 (65 Ah) tai 2 x FA2009-A1 (100 Ah) 4 silmukkaa Teholähde (150 W) Maks. akkukapasiteetti 45 Ah Korttikehikko (5 paikkaa) Lisäkortit, kuten FDnet, kollektiivinen, MS9i tai I/O kortti Tila suuremmille akuille 4 x FA2006-A1 (26 Ah) tai 4 x FA2007-A1 (45 Ah) tai 2 x FA2008-A1 (65 Ah) tai 2 x FA2009-A1 (100 Ah) Kirjoitin Operoinnin lisäosat FTO2001-A1 FCM2006-A1 FCM2007-A1 Tapahtumakirjoitin 48 LED-ryhmää 96 LED-ryhmää asennettavissa (punainen ja keltainen LED) (punainen ja keltainen LED) RS232 moduuli tulee Jälkiasennukseen Jälkiasennukseen tilata lisäksi Ulkoinen kirjoitin DL3750+ Matriisitulostin (ulkoinen) RS232 liitännällä RS232 moduuli tulee tilata lisäksi 5
6 FC2060 Rakenne (Large) Perusosat Tuote Huomautus 1 Kotelo (Large) FHA2005-A1 2 Liitäntäkortti (4 silmukkaa) FCI2004-A1 Kohdat 1-6 > perusosat 3 Teholähde (SV 24V-150 W) V24230-Z6-A2 4 Verkkojännitteen liitäntäpiste TS35 DIN Tila pistorasialle, releille jne. kiskolla 5 Käyttölaite FCM200x-xx Yhdistetty käyttölaite ja CPU, sisältää kansiosan 6 Korttikehikko (5 paikkaa) FCA2008-A1 FDnet, kollektiivisille, MS9i linjakorteille ja I/O-korteille 7 Tila akuille 2 x 12 V / 7 45 Ah Lisäosat 8 Rele Z3B171 Rele palo-ohjauksille 9 Tapahtumakirjoitin FTO2001-A1 Tapahtumien tulostamiseen 10 Lukko (Nordic) FTO2006-B1 Käyttöoikeuden saaminen 11 Asennuslevy FHA2007-A1 Esim. lähettimelle 12 Silmukan haaroitin (FDnet) FCI2003-A1 Silmukan haaroittamiseksi 2:sta 4:ään, osoitteiden määrä pysyy samana 13 Linjakortti (FDnet) FCL2001-A1 FDnet linjojen lisäämiseen, 4 silmukkaa 252 osoitteella per linjakortti 14 Linjakortti (kollektiivinen) FCL2002-A1 8 kollektiiviselle linjalle MS7/9/24, DS11 ilmaisimille 15 Linjakortti (MS9i) FCL2003-A1 2 osoitteelliselle MS9ilinjalle (maks. 100 osoitetta) 16 RS485 moduuli (eristetty) FCA2002-A1 Oheislaitteille, jotka kommunikoivat RS485 portilla 17 RS232 moduuli (eristetty) FCA2001-A1 Kirjoittimen liittäminen RS232 porttiin 18 Verkostointimoduuli (SAFEDLINK) FN2001-A1 Eri laitteistojen verkottamiseen 6
7 19 Järjestelmäväylän pidentämiseksi, maks. 1 kahden laitteiston välille Toistin (SAFEDLINK) FN2002-A1 (asennus suoraan tasaiselle pinnalle, U-kiskoon TS35 tai koteloon FDCH291/292) 20 Hälytinmoduuli FCA2005-A1 Hälytinlinjan jakaminen yhdestä neljään hälytinlinjaan Akku (12 V, 7 Ah, VDS) FA2003-A1 21 Akku (12 V, 12 Ah, VDS) FA2004-A1 Akku (12 V, 26 Ah, VDS) FA2006-A1 Varavoima Akku (12 V, 45 Ah, VDS) FA2007-A " asennussetti FHA2016-A1 Asennus 3:nen osapuolen koteloon 26 FM peitelevy 2HU FHA2015-A1 Uppoasennuksiin 27 Lisenssiavain L1 tai FCA2012-A1 SintesoView (Visualizer) käyttöön Lisenssiavain (L2) FCA2013-A1 SintesoView (Visualizer ja BACnet) käyttöön 28 Kaapelisetti (kommunikointi) FCA2014-A1 Käyttölaitteeseen sijoitettujen moduulien kaapelointi taipuisalla kaapelilla 29 Teholähdesetti (150 W, B) FP2005-A1 Lisäteholähde 30 I/O-kortti FCI2008-A1 12 ohjelmoitavaa I/O-piiriä 31 Rele Z3B171 Maks. 4 relettä U-kiskoon TS35 L=70 mm (kohteessa) Tekniset tiedot Verkkojännite Teholähde Käyttöjännite Käyttövirta Akkukapasiteetti Akkujen valvonta / verkkojännitteen valvonta Kytkettävät ilmaisinperheet 230 VAC 150 W VDC maks. 5 A 2 x 12 V, 45 Ah kyllä / kyllä Sinteso, MS7/9/24, MS9i, DS11 FDnet osoitteiden määrä maks Linjojen määrä Integroidut FDnet silmukat tai päättyvät linjat 4 / 8 Silmukan haaroittimella 8 / 16 FDnet (4 per linjakortti) maks. 20 Kollektiivisia (8 per linjakortti) maks. 40 MS9i (2 per linjakortti) maks. 10 Integroidut tulot/lähdöt Relelähdöt Ilmoituksensiirto palo 1 Ilmoituksensiirto vika 1 Valvotut lähdöt Palo 1 Vika 1 Hälytinlinja 2 Vapaasti ohjelmoitavia I/O-piirejä 12 Vapaasti ohjelmoitavat I/O:t maks. 5 I/O-kortilla 60 (12 per kortti) Käyttölaite integroitu Asennuspaikkoja sarjaliitännöille RS232, RS485 2 Asennuspaikkoja verkkomoduuleille 2 Asennuspaikkoja silmukan haaroittimelle 2 Paikat linjakorteille (integroidussa korttikehikossa) maks. 5 Asennuspaikka kaapelisetille (kommunikointi) 2 Hälytinmoduuleja maks. 2 Ethernet-liitäntä RJ45 1 Käyttölämpötila C Varastointilämpötila C Kosteus (ei kondensiota) 95 % suht. Mitat (L x K x S) 430 x 796 x 260 mm Väri Kotelo harmaa, ~RAL 7035 Kansiosa valkoinen, ~RAL 9010 Suojaluokitus (IEC 60529) IP30 Standardit EN54-2, EN54-4 Hyväksynnät VdS G LPCB vireillä 7
8 Tilaustiedot Tyyppi Tilausnumero Nimitys Paino Paloilmoituskeskukset FC2060-AA A5Q Paloilmoituskeskus (modulaarinen) kg FC2060-BB S54400-C4-A2 Paloilmoituskeskus (modulaarinen) 28,560 kg Laajennusosat Z3B171 BPZ: Rele 250 VAC / 10 A (1 rele) kg FTO2001-A1 A5Q Tapahtumakirjoitin kg A5Q Vaihtorullat kirjoittimelle (10 rullaa) kg FTO2006-B1 A5Q Lukko (Nordic) kg FHA2007-A1 A5Q Asennuslevy kg FCI2003-A1 A5Q Silmukan haaroitin (FDnet) kg FCL2001-A1 A5Q Linjakortti (FDnet) kg FCL2002-A1 A5Q Linjakortti (kollektiivinen) kg FCL2003-A1 A5Q Linjakortti (MS9i) kg FCI2008-A1 S54400-A6-A1 I/O-kortti (ohjelmoitava) kg FCA2002-A1 A5Q RS485 moduuli (eristetty) kg FCA2001-A1 A5Q RS232 moduuli (eristetty) kg FN2001-A1 A5Q Verkostointimoduuli (SAFEDLINK) kg FN2002-A1 S24236-B2502-A1 Toistin (SAFEDLINK) kg FCA2005-A1 A5Q Hälytinmoduuli kg FCA2014-A1 A5Q Kaapelisetti (kommunikointi) kg FH2004-A1 A5Q Kotelo (Large extension) kg FH2005-A1 A5Q Kotelo (Large) kg FCM2006-A1 A5Q Operoinnin lisäosa (2xLED-taulu) kg FCM2007-A1 A5Q Operoinnin lisäosa (4xLED-taulu) kg FHA2016-A1 A5Q " asennussetti kg FHA2015-A1 A5Q FM peitelevy 2HU kg Lisäteholähde FP2003-A1 A5Q Teholähdesetti (70 W) kg FP2004-A1 A5Q Teholähdesetti (150 W) asennettavaksi kg tyhjään koteloon FP2005-A1 A5Q Teholähdesetti (150 W) sarjoitukseen kg Akut FA2003-A1 A5Q Akku (12 V, 7 Ah, VDS) kg FA2004-A1 A5Q Akku (12 V, 12 Ah, VDS) kg FA2005-A1 A5Q Akku (12 V, 17 Ah, VDS) kg FA2006-A1 A5Q Akku (12 V, 26 Ah, VDS) kg FA2007-A1 A5Q Akku (12 V, 45 Ah, VDS) kg FA2008-A1 A5Q Akku (12 V, 65 Ah, VDS) kg FA2009-A1 A5Q Akku (12 V, 110 Ah, VDS) kg Ohjelmistolisenssit FCA2012-A1 A5Q Lisenssiavain (L1) kg FCA2013-A1 A5Q Lisenssiavain (L2) kg Ulkoinen kirjoitin DL3750+ A5Q Matriisikirjoitin (ulkoinen) kg Varaosa A5Q Musta värinauha DL3750+ kirjoittimelle kg Siemens Osakeyhtiö PL 60 (Majurinkatu 6) Espoo Puh Fax Copyright Siemens Osakeyhtiö Oikeudet muutoksiin pidätetään Dokumentti A6V _d_fi_-- Manuaali FS20 Julkaisu Väli 1
Tuote-esite NK8223 Ethernet-portti
Tuote-esite NK83 Ethernet-portti NK83 Ethernet-porttia käytetään paikallisten ja hajautettujen turva- ja turvallisuuslaitteiden liittämiseen NK8000-verkkoon. Se toimii ensimmäisen tason keskitinlaitteena