Source: https://www.allnexsro.cz/legislativa/vyhlaska-c-246-2001-sb-o-pozarni-prevenci/
Timestamp: 2020-07-05 17:05:51+00:00
Document Index: 19335255

Matched Legal Cases: ['§101', '§6', '§11', '§15', '§16', '§17', '§31', 'zákona č. 133', 'zákona č. 425', 'zákona č. 40', 'zákona č. 203', 'zákona č. 163', 'zákona č. 71', 'zákona č. 237', '§6', '§2', '§2', '§2', '§2', '§2', '§2', '§3', '§4', '§4', '§4', '§5', '§5', '§5', '§5', '§7', '§5', '§10', '§5', '§10', '§5', '§6', '§6', '§7', '§6', '§7', '§7', '§7', '§7', '§7', '§7', '§7', '§10', '§8', '§8', '§8', '§10', '§6', '§11', '§11', '§11', '§6', '§12', '§5', '§12', '§12', '§12', '§4', '§12', '§12', '§12', '§30', '§12', '§30', '§13', '§12', '§13', '§30', '§6', '§14', '§50', '§14', '§14', '§6', '§15', '§4', '§15', '§15', '§15', '§27', '§15', '§15', '§16', '§15', '§16', '§6', '§40', '§16', '§15', '§17', '§16', '§16', '§16', '§34', '§17', '§4', '§17', '§17', '§17', '§4', '§17', '§17', '§4', '§19', '§19', '§11', '§16', '§20', '§11', '§20', '§11', '§20', '§22', '§20', '§20', '§20', '§20', '§20', '§20', '§20', '§20', '§20', '§11', '§21', '§21', '§11', '§21', '§21', '§22', '§22', '§22', '§11', '§22', '§11', '§23', '§23', '§23', '§23', '§23', '§4', '§23', '§4', '§36', '§24', '§24', '§24', '§24', '§24', '§25', '§25', '§23', '§12', '§26', '§26', '§36', '§15', '§27', '§27', '§4', '§29', '§4', '§6', '§16', '§29', '§6', '§30', '§30', '§31', '§31', '§31', '§31', '§31', '§31', '§32', '§32', '§32', '§32', '§30', '§32', '§33', '§33', '§33', '§18', '§30', '§33', '§32', '§33', '§34', '§34', '§18', '§30', '§34', '§34', '§34', '§34', '§34', '§35', '§30', '§35', '§35', '§36', '§23', '§16', '§36', '§16', '§37', '§23', '§30', '§37', '§7', '§38', '§38', '§39', '§39', '§39', '§39', '§40', '§27', '§40', '§27', '§40', '§27', '§40', '§27', '§40', '§27', '§40', '§15', '§40', '§40', '§31', '§40', '§40', '§31', '§41', '§41', '§41', '§41', '§17', '§42', '§42', '§42', '§43', '§43', '§44', '§44', '§44', '§44', '§44', '§44', '§31', '§45', '§31', '§45', '§28', '§45', '§6', '§45', '§46', '§31', '§46', '§46', '§46', '§46', '§6', '§7', '§47', '§31', '§47', '§49', '§49', '§6', '§49', '§6', '§49', '§6', '§50', '§50', '§14', '§50', '§50', '§50', '§50', '§24', '§31', '§52', '§50', '§52', '§52', '§50', '§53', '§98', '§53', '§4', '§15', '§11', 'zákona č. 133', '§11', 'zákona č. 133', '§18', 'zákona č. 164', 'zákona č. 275', 'zákona č. 276', '§20', 'zákona č. 71', '§55', 'zákona č. 50', '§19', '§18', 'Čl. 1', 'zákona č. 425', '§3', '§3', '§3', '§69', 'zákona č. 133', '§14', 'zákona č. 157', 'zákona č. 352', 'zákona č. 258', '§3', '§31', '§47', 'zákona č. 50', '§8', 'zákona č. 22']

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci :: ALLNEX s.r.o.
ÚVODNÍ STRÁNKA > Legislativa > Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") podle §101 písm. a) stanoví k provedení §6b, §11 odst. 8, §15 odst. 2, §16 odst. 4, §17 odst. 5 a §31a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71//2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen "zákon"):
e) vyhrazenými druhy požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení - požární technika, pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním předpisem,{1} věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky,
f) normativním požadavkem - konkrétní technický požadavek obsažený v české technické normě, jehož dodržením se považuje požadavek příslušného ustanovení vyhlášky za splněný; neexistuje-li pro příslušnou oblast platná česká technická norma, považuje se za normativní požadavek konkrétní technická specifikace obsažená ve veřejně dostupném uznávaném normativním dokumentu,{2}
l) veřejností - osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu{3} k jejím provozovatelům, nejsou vlastníky objektů, v nichž jsou činnosti provozovány ani provozovateli těchto činností,
[K §6b písm. c) a d) zákona]
§2 (1) Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby") věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby,{4} nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu{5} nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.{6}
§2 (2) Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními stanovené podle odstavce 1 může být rozšířeno (např. na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární bezpečnosti).
§2 (3) Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí
§2 (4) Druhy požárně bezpečnostních zařízení{7} se rozumí
§2 (5) V prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními podle odstavce 1 nebo 2, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují alespoň
a) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností{8} nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím), nebo
§2 (6) V případech, kdy počet přenosných hasicích přístrojů odpovídá požadavkům podle odstavce 5, ale hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení prostoru na více dispozičně nepropojených místností) nebo nelze použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s potřebným druhem hasiva.
§3 (2) Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka{9} umístěná na viditelném místě.
§4 (1) Za vyhrazené druhy požární techniky se považují zásahové požární automobily s výjimkou velitelských automobilů a vyšetřovacích automobilů s celkovou hmotností do 2000 kg a s výjimkou automobilových jeřábů a vyprošťovacích automobilů{1} a kontejnerů.
§4 (2) Za vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany se považují
§4 (3) Za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení (dále jen "vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení") se považují
§5 (1) Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se postupuje podle normativních požadavků.{10} Návrhy požárně bezpečnostních zařízení jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby.
§5 (2) V případě souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení musí být projektem řešeny jejich základní funkce a stanoveny priority (např. pořadí a způsob uvádění jednotlivých prvků systému do činnosti). Koordinaci přitom zabezpečuje zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby.
§5 (3) U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, jejichž projektování není vymezeno normativními požadavky, se postupuje podle projekčních předpisů výrobců nebo dovozců (dále jen "výrobce") těchto zařízení.
§5 (4) Je-li vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení tvořeno hlavními funkčními komponenty (§7 odst. 7) 2 a více různých výrobců, považuje se za výrobce osoba, která navrhla toto zařízení jako celek k zajištění požadované požárně bezpečnostní funkce.
§5 (5) Projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení podle odstavce 1 se zabezpečuje prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost, která získala oprávnění k projektové činnosti podle zvláštního právního předpisu.{11} V případě, že je projektován konkrétní typ vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, musí být splněny i požadavky uvedené v §10 odst. 2.
§5 (6) Je-li podmínkami stavebního povolení stanoveno předložení podrobnější dokumentace podle zvláštního právního předpisu,{12} (dále jen "podrobnější dokumentace") musí být splněny požadavky uvedené v §10 odst. 2.
§5 (7) V případě souběhu 2 a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení zabezpečuje koordinaci zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby i při zpracování podrobnější dokumentace podle odstavce 6.
§6 (1) Při montáži požárně bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.
§6 (2) Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písemně.
§7 (1) Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba uvedená v §6 odst. 2 provedení funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.
§7 (2) Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace.
§7 (3) Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou. U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, a stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce, i u dalších požárně bezpečnostních zařízení se provozuschopnost prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha).
§7 (4) Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky{13} a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.
§7 (5) Při provozu, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách požárně bezpečnostního zařízení, u něhož není k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, se postupuje podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu požárně bezpečnostního zařízení.
§7 (6) Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.
§7 (7) Při opravách požárně bezpečnostního zařízení lze používat pouze náhradní díly odpovídající technickým podmínkám výrobce. Změny součástí systému požárně bezpečnostního zařízení, které jsou výrobky stanovenými podle zvláštního právního předpisu{14} (hlavních funkčních komponentů) a takové jeho změny, které mají vliv na funkci požárně bezpečnostního zařízení, se považují za udržovací práce na stavbě, které by mohly ovlivnit požární bezpečnost stavby.{15}
§7 (8) Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vždy obsahuje následující údaje:
f) potvrzení podle §10 odst. 2, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.
§8 (1) U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to
§8 (2) Zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.
§8 (3) Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem.
§10 (5) Podmínky pro získávání odborné způsobilosti, vydávání a odnímání oprávnění k některým činnostem podle zvláštního právního předpisu{16} nejsou ustanoveními odstavců 1 až 4 dotčeny.
[K §6b písm. e) zákona]
§11 (1) Vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce se rozumí souhrn organizačních, a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.
§11 (2) K provedení rychlého a účinného zásahu podle odstavce 1 zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby
d) bylo provedeno označení{17} a umožněno použití nástupních ploch pro požární techniku a požárních výtahů,
f) byla označena{9} rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.
§11 (3) K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací podle odstavce 1 zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby
a) byly označeny{9} nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa,
c) chráněné únikové cesty{18} a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.{19}
[K §6b písm. f) zákona]
§12 (1) Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně podle §5 odst. 1 písm. e) zákona se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně (dále jen "preventivní požární prohlídky").
§12 (2) Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.
§12 (3) Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (dále jen "požární závady"). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.
§12 (4) Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti uvedené v §4 odst. 2 a 3 zákona.
§12 (5) V objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.
§12 (6) Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně po jejím provedení.
§12 (7) Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby (§30) a záznam o splnění navržených opatření.
§12 (8) Systém provádění preventivních požárních prohlídek a způsob vedení záznamů podle odstavce 6 lze podrobně upravit schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. §30).
§13 (1) Preventivní požární prohlídky podle §12 se provádějí v následujících lhůtách:
§13 (2) Lhůty uvedené v odstavci 1 mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. §30).
[K §6b písm. g) zákona]
§14 (1) Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby poskytují orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru (§50 odst. 2) na základě jeho vyžádání.
§14 (2) Na základě žádosti osoby předávající výrobek nebo vzorek podle odstavce 1 vyhotovuje orgán státního požárního dozoru potvrzení ("Protokol o předání a převzetí výrobku nebo vzorku"), jehož stejnopis předávající osoba obdrží.
§14 (3) Protokol o předání výrobku nebo vzorku vždy obsahuje označení události, místa, objektu, datum a čas odebrání výrobku nebo vzorku, jeho popis, jakož i údaje o předávající osobě včetně jejího vyjádření, údaje o přebírající osobě a podpisy těchto osob.
[K §6b písm. a), b), h) a i) zákona]
§15 (1) Podmínky požární bezpečnosti se stanoví k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Při stanovení podmínek požární bezpečnosti se k prostorám, objektům a pracovištím (dále jen "místa"), kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti, přiřadí charakteristiky, podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§4 odst. 2 zákona).
§15 (2) V místech, ke kterým byly přiřazeny charakteristiky podle odstavce 1, se ve vztahu k provozovaným činnostem se zvýšeným požárním nebezpečím prokazatelně vyhodnotí
§15 (3) Na základě vyhodnocení podle odstavce 2 se stanoví podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, přičemž se vždy
§15 (4) Podmínky požární bezpečnosti při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím se zapracují do příslušných druhů dokumentace požární ochrany uvedených v §27.
§15 (5) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel (osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany), přičemž vychází ze stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení. Za splnění tohoto požadavku se považuje dodržení podmínek stanovených normativními požadavky.{20}
§15 (6) V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek podle odstavců 1 až 4 právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak.
§16 (1) Při posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím (dále jen "posouzení požárního nebezpečí") se postupuje obdobně podle §15 odst. 1 až 3, přičemž se klade zvláštní důraz na případné kumulativní účinky požárního nebezpečí.
§16 (2) Způsob posuzování požárního nebezpečí stanovený touto vyhláškou se přiměřeně vztahuje i na doplnění, přepracování nebo zpracování nového posouzení požárního nebezpečí, popřípadě na odstraňování nedostatků zjištěných při jeho schvalování (§6a odst. 4 a 5 zákona). Podmínky a způsob předkládání této dokumentace ke schválení orgánu státního požárního dozoru jsou upraveny v §40 odst. 7 a 8.
§16 (3) Zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení zdrojů rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků vždy obsahuje
a) popis základních charakteristik požární bezpečnosti staveb a technologií [§15 odst. 2 písm. c)], zjištění množství látek a jejich druhů, požárně bezpečnostních zařízení, zařízení pro detekci a signalizaci technologických stavů; porovnání zjištěných skutečností se stavem žádoucím podle příslušné dokumentace (např. příslušné technické předpisy, ověřená projektová dokumentace, normativní požadavky, návody výrobců) a vyhodnocení rozdílů,
c) vyjádření a posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob nebo zvířat, možností jejich evakuace a záchrany; při zjišťování počtu osob, které se při provozovaných činnostech vyskytují, se postupuje obdobně podle §17 odst. 4 a 6,
§16 (4) Při stanovení systému řízení požární ochrany se navrhují organizační a technická řešení mimořádných situací se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku (vlastní systém přípravy na řešení závažných havárií a systém řízení při jejich vzniku, jeho organizační struktura, materiální a technické vybavení, zřízení jednotky požární ochrany apod.). Systémová řešení se specifikují v návrzích na opatření.
§16 (5) Návrhy na opatření včetně stanovení termínů jejich plnění vycházejí z vyhodnocení skutečností uvedených v odstavcích 3 a 4. Opatření jsou
b) technického charakteru - například zvláštní požadavky na provádění údržby, oprav, obsluhy a kontroly objektů, technických a technologických zařízení, stanovení technických parametrů, které nelze překročit (teplota, tlak apod.), zajištění spojovacích prostředků, vybavení ohlašoven požárů, označení ochranných nebo nebezpečných pásem, způsob vybavení požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, popřípadě požárně bezpečnostními zařízeními, zajištění volných únikových cest, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, přístupu k hlavním vypínačům elektrického proudu, uzávěrům vody, plynu, ústředního vytápění, popřípadě dalších produktovodů, označení všech určených míst požárními, výstražnými a bezpečnostními značkami{9} nebo tabulkami, způsob manipulace s hořlavými nebo nebezpečnými látkami,
§16 (6) Skutečnosti uvedené v odstavci 3 písm. e) k účinné likvidaci požáru mohou být nahrazeny dokumentací zdolávání požárů (§34). V takovém případě dokumentace zdolávání požárů tvoří nedílnou součást posouzení požárního nebezpečí.
§17 (1) Pro účely stanovení podmínek požární bezpečnosti a posouzení požárního nebezpečí se při určování množství látek vyskytujících se v jednom prostoru nebo požárním úseku,{21} které je rozhodující pro zařazení provozovaných činností do kategorií podle §4 zákona, postupuje následujícím způsobem:
e) provozní náplně a záložní palivo, které jsou součástí silničních a kolejových vozidel, se do množství látek nezapočítávají; množství látek vyskytujících se v jiných částech silničních nebo kolejových vozidel (nádržích, kontejnerech apod.) se do celkového množství látek započítává pouze v případech, kdy při provozovaných činnostech dochází k manipulaci s těmito látkami (např. přečerpávání nebo prodej). Pro přepravu nebezpečných látek platí zvláštní předpisy.{22}
§17 (2) Pro účely určení množství látek podle odstavce 1 se vychází z kapacity, která je uvedena v ověřené projektové dokumentaci stavby nebo průvodní dokumentaci zařízení. Pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v průvodní dokumentaci tato kapacita uvedena není, vychází se z maximálního množství látek, které se v místě provozování činností vyskytují nebo se mohou vyskytovat.
§17 (3) Koncentrace hořlavého prachu nebo par hořlavých kapalin ve směsi se vzduchem nebo jiným plynným okysličovadlem se považuje za nebezpečnou pro výbuch s následným požárem (dále jen "nebezpečná koncentrace"), přesahuje-li technicko bezpečnostní parametry stanovené v průvodní dokumentaci. Nejsou-li technicko bezpečnostní parametry stanoveny nebo doloženy průvodní dokumentací, považuje se za nebezpečnou koncentraci dosažení hodnoty 25 % a vyšší, než je dolní mez výbušnosti{23} pro hořlavé prachy nebo páry hořlavých kapalin.
§17 (4) Při stanovení počtu zaměstnanců na pracovišti pro účely určení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím podle §4 odst. 2 písm. d) zákona se vychází ze skutečných projektovaných hodnot vyplývajících z ověřené projektové dokumentace stavby (např. trvalá pracovní místa).{19} Není-li toto ověřenou projektovou dokumentací stanoveno, vychází provozovatel činnosti z maximálního skutečného počtu osob současně vykonávajících činnosti na pracovišti, které jsou k němu v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Za pracoviště se přitom považuje stavebně oddělená část objektu nebo otevřené technologické zařízení.
§17 (5) Počet nadzemních podlaží se určuje součtem všech podlaží v nadzemní části budovy. Za výšku budovy se považuje výška její nadzemní části, kde se předpokládá vedení požárního zásahu.
§17 (6) Při určování počtu osob vyskytujících se v podzemních prostorách se postupuje obdobně podle odstavce 4. Za podzemní prostory se přitom považuje stavebně nebo technologicky oddělený prostor, který je využívaný k činnostem uvedeným v zákoně a jehož stropní konstrukce a začátek únikové cesty se nachází pod úrovní podlahy východu do volného prostoru nebo pod úrovní okolního terénu.
Pro potřeby členění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí ve smyslu §4 odst. 1 zákona se za složité podmínky pro zásah považují činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, a to za okolností, kdy jsou tyto činnosti provozovány
c) za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zvláštního právního předpisu,{24}
f) ve stavbách, které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace,{25} ve stavbách ubytovacích zařízení{26} o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,
g) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob{27} a ve stavbách pro obchod.{28}
§19 (1) Do nahodilého požárního zatížení se započítává hmotnost a výhřevnost všech hořlavých látek, které se za normálního provozu nebo užívání v posuzovaném prostoru nebo požárním úseku vyskytují (např. hořlavé zařizovací předměty, popřípadě jejich hořlavé části, technologická zařízení, náplně, izolace, zpracovávané nebo skladované hořlavé látky včetně hořlavých obalů a hořlavých přepravních prostředků). Do nahodilého požárního zatížení se nezapočítává hmotnost a výhřevnost pevně zabudovaných stavebních hmot a konstrukcí.
§19 (2) Hodnoty nahodilého požárního zatížení pro účely členění činností podle požárního nebezpečí jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Není-li hodnota nahodilého požárního zatížení pro některé provozované činnosti v příloze č. 2 uvedena jako samostatná položka, použije se hodnota nahodilého požárního zatížení provozně a funkčně srovnatelného druhu provozu.
[K §11 odst. 8 a §16 odst. 4 zákona]
§20 (1) Komise ministerstva podle §11 odst. 1 a 2 zákona (dále jen "komise") se ustavuje z příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "příslušník"), popřípadě z dalších odborníků z oblasti požární ochrany. Komise má lichý počet členů, nejméně 3, přičemž 1 z jejích členů, kterého určí ministerstvo, vykonává funkci předsedy.
§20 (2) Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti podle §11 odst. 1 a 2 zákona (dále jen "zkouška") podává uchazeč komisi. Komise při jednání rozhoduje většinou hlasů. O výsledku zkoušky komise vyhotoví písemný protokol podepsaný předsedou a členy komise.
§20 (3) Při zkoušce komise zjišťuje znalosti v rozsahu tematických okruhů uvedených v §22 a v příloze č. 3 této vyhlášky, která obsahuje zkušební témata.
§20 (4) Zkušební komise může vyloučit ze zkoušky uchazeče, který v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušuje.
§20 (5) Zkouška se člení na dvě části, jimiž se rozumí písemný test a ústní přezkoušení. Komise je při zkoušce vázána tematickými okruhy podle odstavce 3.
§20 (6) Uchazeč koná nejprve písemný test, který netrvá déle než 60 minut. Písemný test obsahuje 50 otázek. Úspěšné složení písemného testu je předpokladem pro konání ústního přezkoušení. Při ústním přezkoušení uchazeč odpovídá na 3 otázky z tematických okruhů uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky. Doba na samostatnou přípravu odpovědí činí nejvýše 15 minut. Ústní přezkoušení netrvá déle než 30 minut, přičemž komise může klást doplňující otázky, na které uchazeč odpovídá bez přípravy.
§20 (7) Jestliže uchazeč odpověděl v písemném testu správně alespoň na 90 % v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním stupněm "prospěl" a postupuje k ústnímu přezkoušení. V opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm "neprospěl".
§20 (8) Při ústním přezkoušení uchazeč prokazuje potřebné znalosti včetně jejich samostatné aplikace. V případě, že odpoví správně na zkušební otázky, je hodnocen klasifikačním stupněm "prospěl".
§20 (9) Je-li uchazeč hodnocen klasifikačním stupněm "prospěl" z písemného testu i z ústního přezkoušení, je jeho zkouška hodnocena klasifikačním stupněm "prospěl". V opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm "neprospěl" a v případě opakování zkoušky opakuje jak písemný test, tak ústní přezkoušení. Totéž platí pro uchazeče, který byl ze zkoušky vyloučen.
§20 (10) Výsledek zkoušky oznamuje uchazeči komise ústně bezprostředně po vyhodnocení výsledků.
§20 (11) Ten, kdo neuspěl při zkoušce se může podrobit opakované zkoušce, která se koná v rozsahu podle odstavce 5. Zkoušku lze konat nejvýše třikrát v kalendářním roce.
§20 (12) Ten, komu bylo osvědčení odňato (§11 odst. 3 zákona), se může podrobit zkoušce nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení.
§21 (1) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá ministerstvo osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení"). Osvědčení obsahuje jméno, příjmení, titul a rodné číslo uchazeče, katalogové číslo osvědčení, označení odborné způsobilosti, datum vydání osvědčení, úřední razítko ministerstva a podpis pověřeného vedoucího zaměstnance ministerstva. Vzory osvědčení jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 5 této vyhlášky.
§21 (2) Absolventům škol požární ochrany nebo absolventům vysokoškolského studia podle §11 odst. 1 zákona vydává ministerstvo osvědčení na základě jejich žádosti doplněné prokazatelným dokladem o ukončení studia.
§21 (3) Osvědčení se vydává v jednom vyhotovení.
§21 (4) Osvědčení se odnímá na základě písemného návrhu orgánu státního požárního dozoru, který obsahuje jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a katalogové číslo osvědčení odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany, odůvodnění návrhu, jakož i další podklady, jejichž součástí je popis závažných nedostatků, pro které orgán státního požárního dozoru návrh na odejmutí osvědčení předkládá.
§22 (1) Obsah a rozsah odborné přípravy k ověření odborné způsobilosti je stanoven zvlášť pro odborně způsobilé osoby a zvlášť pro techniky požární ochrany. Způsob zajištění odborné přípravy k ověření odborné způsobilosti není předepsán, přičemž se připouští i individuální příprava.
§22 (2) Obsah odborné přípravy je uveden v odstavcích 3 a 4, její rozsah je stanoven tematickými okruhy uvedenými v příloze č. 3 této vyhlášky.
§22 (3) Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti osob podle §11 odst. 1 zákona tvoří
§22 (4) Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti techniků požární ochrany podle §11 odst. 2 zákona tvoří
§23 (1) Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen "školení zaměstnanců") obsahuje seznámení
§23 (2) Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v odstavci 1, s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.
§23 (3) Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně obsahuje skutečnosti uvedené v odstavci 1 týkající se všech jimi řízených zaměstnanců a provádí se při nástupu do funkce. Školení se opakuje nejméně jednou za 3 roky.
§23 (4) Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.
§23 (5) Pro osoby, které vykonávají činnosti uvedené v §4 odst. 2 a 3 zákona na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se školení o požární ochraně zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců.
§23 (6) Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v §4 odst. 2 a 3 zákona, nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným provozovatelem těchto činností v dokumentaci požární ochrany (např. §36).
§24 (1) Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (dále jen "odborná příprava preventivních požárních hlídek") se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.
§24 (2) U opakujících se činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím se odborná příprava preventivních požárních hlídek provádí nejméně jednou za rok.
§24 (3) Teoretická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.
§24 (4) Praktická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.
§24 (5) Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preventivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
§25 (1) Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.
§25 (2) Odborná příprava preventistů požární ochrany obsahuje seznámení se skutečnostmi uvedenými v §23 odst. 1 na všech místech a pracovištích, kde vykonávají preventivní požární prohlídky, rozšířené o seznámení se způsobem a lhůtami jejich provádění a způsobem vedení požární knihy nebo jiného prokazatelného vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách (§12 odst. 6).
§26 (1) Rozsah a obsah školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a odborné přípravy preventistů požární ochrany určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců.
§26 (2) Znalosti získané při školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a odborné přípravě preventistů požární ochrany se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany (např. §36).
[K §15 odst. 2 zákona]
§27 (1) Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Dokumentaci požární ochrany tvoří
l) dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.{29}
§27 (2) Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení,{4} bezpečnostní dokumentace,{24} bezpečnostní listy,{30} jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.
c) přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (§4 odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a místu podle písmene a),
§29 (1) Součástí posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku je
b) určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím (§4 odst. 3 zákona), identifikace místa, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby tyto činnosti provozují, s uvedením názvu a přesné adresy, předpokládaný termín zahájení činnosti s vysokým požárním nebezpečím, resp., kdy byla tato činnost zahájena v případě, že se tak stalo před nabytím účinnosti této právní úpravy,
d) rozpracování požadavků stanovených v §6a odst. 2 zákona podle postupu uvedeného v §16 této vyhlášky,
§29 (2) V případech, kdy je právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím současně jiným právním předpisem{24} předepsáno zpracování zvláštních dokumentů a tyto obsahují i hodnocení požárního nebezpečí včetně stanovení příslušných opatření odpovídající způsobem zpracování požadavkům §6a zákona a rozsahem této vyhlášce, považuje se toto hodnocení včetně navržených opatření za posouzení požárního nebezpečí podle zákona.
§30 (1) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností.
§30 (2) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále například
b) stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud tato není stanovena zvláštním právním předpisem{16} a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru,{31}
§31 (1) Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.
§31 (2) Požární řád obsahuje
§31 (3) Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
§31 (4) Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky vždy obsahují určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požární hlídka zřízena, jmenný seznam, stanovení úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu, popřípadě další skutečnosti podle zvláštního právního předpisu.{31}
§31 (5) Požární řád se zveřejňuje tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.
§31 (6) V odůvodněných případech (např. pro značný rozsah) nemusí být některé údaje podle odstavce 1 v požárním řádu uvedeny. V takovém případě se do požárního řádu uvede odkaz na druh dokumentace požární ochrany, do které jsou tyto údaje zapracovány.
§32 (1) Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.
§32 (2) Požární poplachové směrnice obsahují
§32 (3) Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.
§32 (4) Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. §30), prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.
§32 (5) Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.
§33 (1) Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.
§33 (2) Požární evakuační plán obsahuje
§33 (3) Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§18) nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. §30), i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.
§33 (4) Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného požárního poplachu za podmínek uvedených v §32 odst. 4 a 5.
§33 (5) Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li tato jednotka zřízena, je požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném místě. Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení podle odstavce 3. Ve stavbách ubytovacích zařízení{26} se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových cest.
§34 (1) Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (dále jen "operativní plán") a operativní karta zdolávání požáru (dále jen "operativní karta"), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.
§34 (2) Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§18) nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. §30), i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpečím.
§34 (3) Operativní plán tvoří
§34 (4) Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu. Operativní kartu tvoří
§34 (5) Vyjímatelná příloha operativního plánu nebo operativní karta je uložena u jednotky hasičského záchranného sboru kraje předurčené požárním poplachovým plánem kraje nebo okresu a u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřízena, je dokumentace zdolávání požárů uložena u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby na jiném trvale přístupném místě.
§34 (6) Součástí podkladů pro zpracování dokumentace zdolávání požárů je požární poplachový plán, který je k dispozici u orgánu státního požárního dozoru.
§34 (7) Orgán státního požárního dozoru poskytuje zpracovateli dokumentace zdolávání požárů k nahlédnutí dokumentaci podle odstavce 6 a v případě potřeby také další odbornou pomoc.
§35 (1) V případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. §30) zřizuje ohlašovnu požárů, vydává k zajištění jejího provozu řád ohlašovny požárů.
§35 (2) Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem k místním podmínkám obsahuje
§35 (3) Řád ohlašovny požárů je uložen na ohlašovně požárů a jeho obsah je součástí školení obsluhy ohlašovny požárů.
§36 (1) Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob uvedených v §23 odst. 4 a 5 tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle §16a zákona.
§36 (2) Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň odborné přípravy, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání odborné přípravy, seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy podle §16a zákona.
§37 (1) Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců a osob uvedených v §23 odst. 4 a 5, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany. Počet požárních knih a určení, pro který objekt nebo zařízení slouží, stanoví právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (např. §30).
§37 (2) Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení. Záznam v požární knize o kontrole a údržbě požárně bezpečnostních zařízení je platným dokladem podle §7 odst. 3, není-li touto vyhláškou nebo průvodní dokumentací výrobce stanoveno jinak.
§38 (1) Zajištění požární bezpečnosti při provozu technických a technologických zařízení se prokazuje doklady o jejich kontrolách, údržbě a opravách provedených podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců.
§38 (2) Za doklady podle odstavce 1 se považují
a) zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna{16} činnosti uvedené v odstavci 1 provádět,
e) doklady prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními právními předpisy,{31}
f) požárně technické charakteristiky látek podle §39, popřípadě technicko bezpečnostní parametry.
§39 (1) Pro určení vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek, jejichž požárně technické charakteristiky jsou potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku při provozovaných činnostech je rozhodující
§39 (2) Podle druhu a stavu látek určených podle odstavce 1 se ke stanovení preventivních opatření použijí potřebné požárně technické charakteristiky včetně technicko bezpečnostních parametrů. Jedná se například o hořlavost, oxidační vlastnosti, bod vzplanutí, bod hoření, teplotu vznícení, koncentrační meze výbušnosti, index šíření plamene po povrchu, výhřevnost, vlastnosti produktů hoření.
§39 (3) Pro účely stanovení požárně bezpečnostních opatření se používají hodnoty požárně technických charakteristik včetně technicko bezpečnostních parametrů, které jsou uvedeny v průvodní dokumentaci výrobce nebo distributora. Neexistuje-li tato dokumentace, lze vycházet z jiného uznávaného zdroje (např. normativní požadavky).
§40 (1) Není-li zákonem nebo touto vyhláškou stanoveno jinak, zpracovává, popřípadě vede dokumentaci požární ochrany podle §27 odst. 1 odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.
§40 (2) Součástí dokumentace požární ochrany podle §27 odst. 1 je také uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která dokumentaci vede.
§40 (3) Dokumentaci požární ochrany uvedenou v §27 odst. 1 písm. a) až i) schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.
§40 (4) Kontrola dokumentace požární ochrany uvedené v §27 odst. 1 písm. a) až i), včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.
§40 (5) Požadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace požární ochrany podle §27 odst. 1 mohou být zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou (např. organizační řád, provozní řád, technologické postupy). Jsou-li v takovém případě splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3, považují se tyto části jiné organizační nebo provozní dokumentace za příslušné druhy dokumentace požární ochrany.
§40 (6) Při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, které právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby vykonávají mimořádně a jednorázově a podmínky požární bezpečnosti nejsou stanoveny jiným právním předpisem,{31} určí se druhy a způsob zpracování a vedení nezbytné dokumentace požární ochrany nebo některých jejích částí na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti podle §15 (např. pokyny pro činnost preventivní požární hlídky).
§40 (7) Průvodní dokumentace a dokumentace požární ochrany se zpracovává, vede, popřípadě předkládá orgánu státního požárního dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v jazyce českém.
§40 (8) Dokumentace požární ochrany, kterou orgán státního požárního dozoru schvaluje, a požárně bezpečnostní řešení, které je součástí posuzované dokumentace (§31 odst. 1 zákona), se předkládají ve 2 vyhotoveních.
§40 (9) Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná osobám zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru. Dokumentace požární ochrany musí být vedena, popřípadě její stejnopisy nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem.
§40 (10) Vznikne-li pochybnost zda, popřípadě v jakém rozsahu má být zpracována nebo vedena dokumentace požární ochrany, rozhodne o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných podkladů orgán státního požárního dozoru.
[K §31a písm. c) zákona]
§41 (1) Při zpracování požárně bezpečnostního řešení se vychází z požadavků zvláštních právních předpisů,{32} normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí. Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují
§41 (2) Požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení, obsahuje
o) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek,{9} včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.
§41 (3) Vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků.{33} Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují
g) způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek,{9}
§41 (4) Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení může být v jednotlivých případech, v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby. V odůvodněných případech může být součástí požárně bezpečnostního řešení expertní zpráva nebo expertní posudek.
[K §17 odst. 5 zákona]
§42 (1) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.
§42 (2) V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků.{34}
§42 (3) Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.
§43 (1) Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.{35}
§43 (2) V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
§44 (1) Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.
§44 (2) Při skladování látek majících sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení.
§44 (3) Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.{5}
§44 (4) Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů{36} nebo ubytovacích zařízení{26} s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.
§44 (5) V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.
§44 (6) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů{36} a ubytovacích zařízení.{26}
[K §31a písm. a) zákona]
§45 (1) Požárními kontrolami podle §31 odst. 1 písm. a), g) a h) zákona jsou
§45 (2) Požárními kontrolami podle odstavce 1 písm. a) se vždy zjišťuje
a) správnost začlenění (§28), stav a úroveň zabezpečení požární ochrany při provozovaných činnostech, zda objekty a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavkům předpisů o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti,
§45 (3) Součástí komplexní požární kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, je také ověření, zda posouzení požárního nebezpečí podle §6a odst. 1 zákona odpovídá skutečnému stavu a zda jsou plněna opatření vyplývající ze schváleného posouzení požárního nebezpečí.
§45 (4) Termín provedení komplexní požární kontroly se oznamuje písemně, nejméně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením.
§46 (1) S ohledem na druh podkladu nebo dokumentace posuzované podle §31 odst. 1 písm. b) zákona (dále jen "podklady nebo dokumentace") se zjišťuje
i) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.{9}
§46 (2) V případě, že předložené podklady nebo dokumentace vykazují z hlediska požární bezpečnosti staveb nedostatky, orgán státního požárního dozoru podle závažnosti nedostatků uvede do souhlasného stanoviska podmínky nebo vydá nesouhlasné stanovisko s uvedením důvodů, pro které bylo nesouhlasné stanovisko vydáno.
§46 (3) Jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení, které bylo součástí posuzovaných podkladů nebo dokumentace, si orgán státního požárního dozoru ponechává ve své dokumentaci.
§46 (4) Při ověřování, zda byly dodrženy požadavky požární bezpečnosti staveb, prováděném zpravidla při ústním jednání spojeném s místním šetřením,{37} se zjišťuje, zda skutečné provedení stavby odpovídá požadavkům vyplývajícím z požárně bezpečnostního řešení,{4} podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a vydaných stanovisek z hlediska požární bezpečnosti. Zjistí-li při tom nedostatky, platí pro vydávání stanovisek obdobně odstavec 2.
§46 (5) Při ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany a při ověřování požadovaných vlastností výrobků se vychází z
a) dokladů o montáži, funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (např. §6 a 7), včetně provozní dokumentace,
b) dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži požárně bezpečnostních zařízení, jejich potvrzení o provedení montáže těchto zařízení podle projektových požadavků a dokladů o provedení funkčních zkoušek podle §7 odst. 1,
d) dokladů potvrzujících použití výrobků a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi z hlediska jejich požární bezpečnosti podle zvláštních právních předpisů.{38}
§47 (1) Při posuzování výrobků podle §31 odst. 1 písm. d) zákona se na základě příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou z hlediska požární ochrany bezpečné{39} a zda jsou podle míry požárního rizika vybaveny potřebnými údaji k bezpečnému používání, kterými jsou
§47 (2) Pro posouzení souladu výrobků s předepsanými požadavky se použijí především výsledky zkoušek provedených příslušnou osobou,{40} pro výrobek jako typ, jedná-li se o jednotlivý výrobek, použijí se výsledky zkoušek pro tento jednotlivý výrobek. Pokud technické řešení není obsaženo v dokladech uvedených v odstavci 1, využijí se pro posouzení normativní požadavky nebo jiné dokumenty vydané podle zvláštních právních předpisů.{41}
Při posuzování funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení se na základě příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou z hlediska požární ochrany bezpečná,{14} provozuschopná, funkční a zda jsou podle míry požárního rizika vybavena potřebnými údaji k bezpečnému používání, kterými jsou
b) doklady o uvedení na trh v České republice,{40} popřípadě posudky specializovaných pracovišť (např. dokumentace o provedeném posouzení shody nebo typovém schválení systému),
§49 (1) Při schvalování posouzení požárního nebezpečí se zjišťuje, zda toto splňuje požadavky a obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem a touto vyhláškou.
§49 (2) Jeden výtisk schváleného posouzení požárního nebezpečí si orgán státního požárního dozoru ponechává ve své dokumentaci. V případě, že předložené posouzení požárního nebezpečí vykazuje nedostatky (§6a odst. 4 zákona), může si orgán státního požárního dozoru jeden výtisk ponechat pro potřebu dalšího jednání až do konce řízení.
§49 (3) Při schvalování doplněných nebo přepracovaných posouzení požárního nebezpečí podle §6a odst. 5 zákona se zjišťuje, zda výsledný dokument splňuje požadavky podle odstavce 1. Při tom se sleduje, zda doplněné nebo přepracované posouzení požárního nebezpečí obsahuje zejména
§49 (4) Jsou-li součástí schváleného doplnění nebo přepracovaného posouzení požárního nebezpečí návrhy na opatření a lhůty k jejich plnění, postupuje se podle §6a odst. 6 zákona.
§50 (1) Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje
§50 (2) V odůvodněných případech se při zjišťování příčin vzniku požáru provádí odebírání výrobků nebo vzorků (§14).
§50 (3) Při zjišťování příčin vzniku požárů orgány státního požárního dozoru zpravidla spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy a orgány státního odborného dozoru.
§50 (4) Výsledky a závěry zjišťování příčin vzniku požárů se uvádějí do odborných vyjádření, popřípadě znaleckých posudků, které slouží k dalšímu řízení.
§50 (5) Pro účely stanovení návrhů preventivních opatření, výkonu státního požárního dozoru, koncepce rozvoje požární ochrany a zaměření preventivně výchovné činnosti se provádějí rozbory požárů a technických zásahů, které obsahují
§50 (6) Rozbory požárů a technických zásahů vycházejí z údajů obsažených v dokumentaci o požárech a technických zásazích (např. odborná vyjádření, znalecké posudky, spisy o požárech, statistika událostí) a provádějí se nejméně jednou za rok.
j) přehledy o výkonu státního požárního dozoru, popřípadě další dokumentace stanovená ministerstvem podle §24 odst. 1 písm. f) zákona.
[K §31a písm. b) zákona]
§52 (1) Požárně technická expertiza se zpracovává na základě zadání orgánu státního požárního dozoru, popřípadě dalších orgánů uvedených v §50 odst. 2 nebo právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob (dále jen "zadavatel"). Výsledkem požárně technické expertizy je odborné vyjádření nebo znalecký posudek.
§52 (2) Požárně technická expertiza obsahuje
§52 (3) Požárně technická expertiza se provádí v potřebném rozsahu, zpravidla ke zjištění nebo potvrzení skutečností uvedených v §50 odst. 1. Součástí požárně technických expertiz je také zkoumání
§53 (1) Dokumentace požární ochrany zpracovaná a vedená podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou posouzení požárního nebezpečí (§98 odst. 4 zákona), jejíž obsah nebo způsob vedení neodpovídá podmínkám stanoveným touto vyhláškou, musí být uvedena do souladu s touto vyhláškou nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí její účinnosti.
§53 (2) Do doby uvedení dokumentace požární ochrany zpracované podle dosavadních předpisů do souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v §4 odst. 2 a 3 zákona plní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržují ji v souladu se skutečným stavem (§15 odst. 1 zákona).
Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy{1} od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací
Pol. Objekty Vzdálenost volného
skladu sena/slámy{1}
nitrocelulóza), nebo na volném
prostranství se uskladňují snadno hořlavé
kapaliny (např. benzin, sirouhlík, aceton) 300
5. krajní koleje železničních tratí{2} 100
7. tuhé domovní odpady{3} 50
8. volný sklad sena a slámy{4} 50
{1} Bezpečnostní vzdálenost se nestanoví u volných skladů sena a slámy do
Tyto volné sklady se posuzují ve smyslu ČSN 73 0804.
{2} Je-li kolej železniční trati na náspu, zvětšuje se vzdálenost od volných
skladů sena a slámy o dvojnásobek výšky náspu. Je-li volný sklad položen
alespoň o 6 m výše než kolej železnice, smí se vzdálenost zmenšit až na
{3} Od činné hranice skládky.
{4} Volný sklad sena a slámy může mít objem nejvýše 4000 m3. Jako jeden
volný sklad se posuzuje také souvislá skupina stohů, jejichž celkový
objem je nejvýše 4000 m3.
Hodnoty nahodilého požárního zatížení pn (v kg/m2) uvedené v následující
tabulce jsou vztaženy na 1 m2 podlahové plochy a lze je použít bez dalšího
průkazu o skutečném stavu nahodilého požárního zatížení pn. Hodnoty mají
charakter průměrného (reprezentativního) zatížení.
1.1 Prostory kancelářského charakteru, pisárny, kreslírny,
studovny, čítárny včetně kancelářských prostorů
vybavených výpočetní technikou (osobními počítači) 40
a) chemické a jiné, kde se pracuje s hořlavými kapalinami,
popř. s hořlavými plyny 60
1.4 Prostory určené k reprodukci, např. rozmnožovny,
planografie, tiskárny (jako součást administrativních
provozů) 75
1.8 Zasedací, přednáškové a konferenční síně, hovorny,
bankovní a jiné haly s přepážkami 20
1.10 Vstupní prostory, haly, dvorany, chodby apod. (pokud se
v těchto prostorech vyskytuje sedací nábytek, stolky,
skříně, výstavní skříňky apod., postupuje se podle
položky 1.9 nebo 1.8 5
2.3 Školní laboratoře, dílny a podobné prostory určené pro
výuku 45
2.4 Kabinety středních, odborných a vysokých škol včetně
prostorů pro pedagogické pracovníky 50
3.1 Hlediště (v divadlech, kinech, kulturních domech,
koncertních síních apod.) 25
3.8 Výstavní síně muzeí a výstaviště (bez ohledu na druh
vystavovaných předmětů) 60
3.13 Prostory s historickou instalací (v zámcích, hradech,
měšťanských domech, radnicích a jiných památkových
objektech), kromě komunikací 45
4.1 Prostory zdravotnických zařízení, ve kterých se poskytuje
zdravotnická péče /vyšetřovny, přípravny, terapeutické
pokoje, speciální vyšetřovny, operační a zákrokové sály
apod.), kromě prostorů dále uvedených 20
4.2 Prostory pro rehabilitaci, elektroléčbu, léčebný tělocvik,
ergoterapii, masáže 10
4.3 Komunikační prostory, chodby, koupelny, umývárny, WC,
čisticí místnosti, vodoléčebné sály, místnosti pro aplikaci
mastí, sanitární filtry, baryové kuchyňky, místnosti pro
zemřelé, pitevny, otevřené lékárny, sklady sádry a
sejmutých sádrových obvazů 5
4.4 Lůžkové pokoje v nemocnicích, sanatoriích, léčebnách,
kromě pol. 4.5 20
4.6 Herny a ložnice v dětských zdravotnických zařízeních
(jesle, kojenecké ústavy, dětské domovy) 25
5.1 Hlediště sportovních zařízení
6.1.1 nehořlavých výrobků (železářského zboží, klenotů, hodin,
nehořlavých stavebních hmot a výrobků apod.) a prodejny
květin, ovoce, zeleniny, nealkoholických nápojů a piva 10
6.1.2 osobních automobilů a jednostopých vozidel (autosalony),
bez prodeje auto-moto výzbroje 20
6.1.3 domácích potřeb, elektrospotřebičů, skla, porcelánu,
keramiky, zbraní, prodejní galerie 25
6.1.4 auto-moto výzbroje (kromě prodejen pneumatik, olejů a
sportovních potřeb pro automobilisty), informační techniky,
hudebních nástrojů 35
6.1.5 masa, uzenin, novin a tabáku, pekařského a cukrářského
zboží 40
6.1.6 dárkové zboží, lahůdek, lihovin, módních doplňků, bižuterie 50
6.1.8 zboží z plastických hmot, parfumerie, koloniál, prodej
bylin 60
6.1.10 hraček, galanterie, sportovních potřeb, fotokino,
řemeslnických potřeb, nábytku a doplňků 70
6.1.12 textilu (metrového a kusového), kancelářských potřeb,
gramofonových desek, butiky, starožitnosti 80
6.1.14 drogistického zboží, kromě barev a laků, podlahových
krytin a koberců 90
6.2.1 prodejní zařízení dočasného nebo trvalého charakteru s
různým sortimentem zboží kromě případů podle položek
6.1.16 a 6.2.2 až 6.2.5
a) jednotlivé prodejní stánky nebo stánky na otevřených
tržištích 40
b) prodejní stánky (kóje, sekce, apod.) pro maloobchod,
umístěné ve stavebních objektech 60
c) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro velkoobchod
umístěné ve stavebním objektu nebo prodej z kontejnerů) 80
6.2.2 prodejny s průmyslovým zbožím širšího sortimentu (včetně
prodeje širšího sortimentu stavebnin, potřeb pro kutily
apod., zahrnující hořlavé hmoty)
6.2.3 velkoprodejny potravin apod. (potraviny, maso, uzeniny,
pečivo, nápoje, zelenina, ovoce, hygienické zboží, prací
prostředky atd.)
6.2.4 obchodní domy textilního zboží (metrový i kusový textil,
konfekce) a obuvnického zboží (včetně koženého zboží) 80
6.2.5 obchodní domy bez ohledu na sortiment (včetně
hypermarketů):
a) kromě prodeje hořlavých kapalin v množství přes 200 kg
nebo hořlavých plynů v množství přes 100 kg na prodejní
plochu jednoho podlaží požárního úseku 90
b) včetně prodeje hořlavých kapalin a plynů (barev, laků,
ředidel, čistících prostředků apod.) přesahující
specifikaci podle bodu a) 110
6.4.2 barev, laků, pneumatik, motorových olejů, zboží z
plastických hmot 180
6.4.3 příruční sklady ostatních prodejen (kromě položky
6.4.1 a 6.4.2):
nahodilé požární zatížení se oproti prodejnám zvyšuje o 30
6.5.2 pasáže (atria, mall) s výskytem výstavních skříněk,
informačních a reklamních panelů, odpočinkových
laviček apod. 10
6.5.3 pasáže (atria, mall) s výskytem sedacího nábytku a
stolků pro odpočinek i občerstvení, s výskytem
příležitostného stánkového prodeje, výstavních skříněk,
regálů a s výskytem informačních a reklamních panelů apod. 15
POZNÁMKA Podle položky 6.5.2 či 6.5.3 se zařazují pasáže
(popř. ochozy v pasážích) u hypermarketů resp. u obchodních
center, v případě výskytu stánků trvalého charakteru viz
položka 6.2.1
7.1.1 prostory ke stravování s místy k stání (bufety, výčepy
apod.) 10
7.1.2 prostory ke stravování se stolovým zařízením se sedadly
(jídelny, restaurace, menzy, hospody) 20
7.1.3 prostory pro pobyt hostů (kavárny, vinárny, noční kluby
apod.) 30
7.1.4 přípravny a výrobny pokrmů (kuchyně hromadného stravování
včetně pomocných provozů) 30
7.1.5 příruční sklady výroben pokrmů (bez ohledu na sortiment;
oddělené sklady lze posoudit jako sklady prodejen
příslušného druhu zboží) 60
7.2.1 pokoje hotelů, motelů, hromadné ubytovny a noclehárny,
internáty, studentské koleje, dětské domovy (v částech
určených pro spaní včetně sociálního vybavení), jakož i
přidružené prostory pro personál 30
b) vybavené různými službami pro hosty (např. prodejnou
upomínkových předmětů, kadeřnictvím) 20
8.1 Bytové domy, rodinné domky, domovy důchodců včetně
9.1 Prostory pro příjem, výdej a zkoušení výrobků určených pro
opravu čištění apod.:
9.1.1 výrobky převážně z nehořlavých hmot (klenoty, hodiny,
optické přístroje apod.)
9.1.2 výrobky částečně obsahující hořlavé hmoty (mechanické
průmyslové zboží, elektrospotřebiče, informační technika,
měřicí přístroje, zbraně, bižutérie, deštníky a
a) prádlo, obuv, kožené zboží, módní doplňky, hudební
nástroje, sběrny fotoprací 35
b) sportovní potřeby, hračky, košíkářské a provaznické
zboží, oděvy, kožené a kožešnické zboží, peří a
sedlářské výrobky 45
c) koberce a jiné podlahové krytiny, pneumatiky, zboží z
pryže a plastických hmot, sběrny reprodukčních a
knihařských prací, oprav nábytku apod. 60
9.2 U prostorů pro dopravu, výrobu, popř. čištění výrobků
uvedených v položce 9.1 včetně příručních skladů se
nahodilé požární zatížení zvyšuje o 15
9.3 U samostatných skladových a expedičních prostorů pro
výrobky uvedené v položce 9.1 se nahodilé požární zatížení
9.4 Dílny (údržbářské, opravárenské, výrobní), popř.
samostatné provozovny:
a) zámečnická dílna, instalatérská dílna, zlatnická dílna,
kovodílna uměleckých řemesel apod. 30
b) dílny jemné mechaniky, elektrotechnická dílna, auto-
moto dílny, dílny jízdních kol a kočárků, sklenářská
dílna včetně rámování obrazů apod. 40
d) čalounická dílna, aranžovna, dílna dekorací, lakýrnická
dílna, dílna autobaterií apod. 60
e) truhlářská a tesařská dílna, dílna pro tkaní koberců,
tiskařská dílna a knihařská dílna apod. 75
9.5.1 obstaravatelské služby, prostory pro styk se zákazníkem
včetně zázemí (cestovní kanceláře, sázkové kanceláře,
reklamní a inzertní kanceláře apod.) 30
d) oděv a úschovny kožešin 90
9.5.4 drobné provozovny zahrnující prodej, výrobu, příruční
sklady se posuzují podle položky 6.1 (např. řeznictví a
uzenářství podle položky 6.1.5 maso, uzeniny)
9.6 Čekárny u služeb a provozoven, popř. včetně hygienického
zázemí 10
10.1 Osobní automobily, dodávkové automobily, jednostopá
vozidla (skupina 1 podle ČSN 73 6059):
b) prostory pro údržbu a opravu (bez skladu náhradních
dílů a materiálů) 15
10.2 Nákladní automobily, autobusy, speciální automobily,
traktory a samojízdné pracovní stroje (skupina 2 a 3 podle
b) prostory pro údržbu a opravu (bez skladů náhradních
dílů a materiálu) 45
10.4 Sklad náhradních dílů, např. demontovaných dílů, sklad
autopříslušenství apod. kromě položky 10.5 55
10.5 Sklad nátěrových hmot, olejů a mazadel, čalounění,
pneumatik 150
10.7 Čerpací stanice pohonných hmot a olejů uvnitř i vně
stavebního objektu (mimo prostor nádrží) 30
11.2 Čekárny (u nádražních stanic, letišť) včetně prostorů
pro odbavení cestujících (např. u letišť):
12.1 Telekomunikační a radiokumunikační provozy:
12.2.1 přepážková hala a navazující administrativní prostory
kromě dále uvedených provozů 40
12.2.2 výpravna balíkových a listovních závěrů, výpravna a sklad
balíků 120
13.1.1. slévárny, kovárny, lisovny, klempírny, brusírny (bez
olejových kalicích lázní) 10
13.1.2 soustružny, frézárny, galvanizovny, svařovny, válcovny,
tažírny (drátů, plechu apod.), mostárny, kalírny, výrobna
jízdních kol, kuličkových ložisek, kovových nástrojů a
nářadí, trezorů 10
13.1.3 výroba a montáž silničních a kolejových vozidel (kromě
lakoven), motorových letadel, kočárků, kancelářských strojů,
optických přístrojů, hodin, zbraní, šicích strojů,
13.1.4 výroba izolovaných drátů, kompletizovaných strojírenských
produktů zahrnujících také hořlavé hmoty, bezmotorových
letadel 30
13.2.1 výroba elektrických přístrojů, elektrických spotřebičů,
transformátorů (kromě položky 13.2.2), suchých baterií,
žárovek, rozhlasové a televizní techniky, telefonních
přístrojů a spojové techniky, informační techniky
13.2.2 výroba akumulátorů, navíjení motorů, transformátorů apod.
(pokud tvoří samostatný provoz) 35
13.3.2 výroba pracích prostředků, mýdla, parfumeristického a
kosmetického zboží, farmaceutická výroba, výroba
organických kyselin 25
13.3.3 výroba čistících prostředků (na boty, na podlahy apod.),
výroba umělých hnojiv, výroba zboží z plastických hmot
(bez meziskladů) 45
13.3.4 výroba disperzních a tiskařských barev, tmelů, lepidel,
klihu, voskového zboží 60
13.3.5 výroba bitumenu, dehtu, umělé kůže, pneumatik, pryžového
zboží, podlahových krytin, vulkanizační procesy, výroba
filmů, magnetických záznamových pásků, výroba zpracování
13.3.6 výroba umělé pryskyřice, plastů a pěnových plastů,
zpracování přírodní pryskyřice, kaučuku, výroba pryže,
zpracování základních produktů z ropy a výroba hořlavých
13.3.7 výroba nitrolakových a lihových nátěrových hmot, výroba
ředidel, výroba a zpracování hořlavých kapalin I. a II.
třídy nebezpečnosti 180
13.4.1 textilní výroba - vyšívání a pletení zboží, výroba punčoch,
hedvábného zboží, apretace textilií 20
13.4.2 přádelny, tkalcovny, bělírny, žehlírny, barvírny, výroba
tkanin z lýka a jutových tkanin 30
13.4.3 výroba prádla a oděvů, výroba obuvi, koženého a
kožešnického zboží, výroba plsti a plstěného zboží, výroba
plachet, matrací ze žíní, pytlů, obvazového materiálu a
vaty, výroba vlněných přikrývek, textilní tiskárny 45
13.5.1 provozovny mokrého (vodního) zpracování dřevní hmoty (např.
varna celulózy) 5
13.5.2 zpracování surového dřeva (všeobecně), výroba papíru
/všeobecně) 30
13.5.3 výroba dřevěného zboží (soustružna, modelárna, pila apod.),
výroba tužek, zápalek, dřevěných lišt a kolíků, lyží,
hraček, lisování korku a výroba z korku, papírových nebo
13.5.4 apretace a zušlechtění papíru, výroba papírového zboží a
kancelářských potřeb, výroba kartonů, lepenek a papírových
pytlů, výroba nábytku (včetně čalouněného), výroba dveří a
oken, dřevěných palet, beden a sudů, výroba dřevité vlny,
výroba člunů 60
dřevovláknitých, pilinových a obdobných desek včetně
broušení a dalších povrchových úprav 150
13.6.1 výroba nealkoholických nápojů, ovocných šťáv, pivovary,
mlékárny, jatka, výroba kompotů a jiné mokré provozy 10
13.6.2 výroba bonbónů, cukrářského zboží a čokolády, masných
výrobků, zpracování tabáku 20
13.6.3 pražírna kávy, výroba likérů a lihovin, výroba oplatek,
konzervárny masných výrobků, mražené zboží 30
13.6.5 pekárny, výroba sušené zeleniny, těstovin, výroba cukru
(kromě položky 13.6.7) 60
13.6.7 mlýny na obilí, výroba škrobu (kromě položky 13.6.1),
zušlechtění cukru, chladírny a mrazírny 120
13.7.1 výroba žárového skla, keramiky, porcelánu, cementu, vápna,
cihel, betonu, cementářského zboží, keramického zboží,
sádrového zboží, výztuže 10
13.7.2 výroba a zpracování minerální a skelné vaty (rohože, desky
apod.), výroba skleněného zboží a zpracování skla (bez
expedice a balení), stavební zámečnictví 10
13.8.1 výroba provaznického a kartáčnického zboží, výroba zboží
z rákosu a slámy, výroba štětců, výroba hudebních nástrojů 45
13.8.3 nahodilé požární zatížení oproti položce 13.1 až 13.8 se
zvyšuje u:
příručních skladů a expedice zboží - výrobky o 35 % hodnoty
nahodilého požárního zatížení dotčeného druhu zboží -
výrobků, nejméně však o 30
skladů (trvale vymezený prostor skladu, samostatná místnost
skladu, samostatný požární úsek, apod.), kde skladovaná
výška zboží - výrobků nepřekračuje 3 m, a to o 70 % hodnoty
výrobků, nejméně však o 50
POZNÁMKA - nahodilé požární zatížení skladů, kde skladová
výška zboží - výrobků je vyšší než 3 m, se stanoví
individuálně podle skutečné hmotnosti hořlavých látek a
jejich výhřevností
13.9.4 stáje pro drůbež 9,5)
13.9.10 pásová sušárna chmele, posklizňové úpravy obilí, semen
apod., výrobny krmných směsí 45
13.9.15 jsou-li produkty u položek 13.9.1, 13.9.5, 13.9.7, 13.9.9
a 13.9.11 skladovány na paletách, v žocích apod.,
připočítává se 0,8 násobek hmotnosti hořlavých látek obalů,
a) s elektrickým zařízením regulace umístěným v těchto
prostorech 65
Pozn. Příloha č. 2 vychází z ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb -
Nevýrobní provozy, přičemž některé hodnoty nahodilého požárního zatížení
byly přizpůsobeny podmínkám vyhlášky.
1. Současná právní úprava požární ochrany
(dále jen "PO") ano ano
2. Povinnosti právnických osob a podnikajících
fyzických osob na úseku PO ano ano
7. Dokumentace PO - dokumentace zdolávání
8. Dokumentace PO - posouzení požárního jen
9. Dokumentace PO - stanovení organizace
10. Dokumentace PO - požární řád, požární
poplachové směrnice, požární evakuační plán ano ano
11. Dokumentace PO - bezpečnostní dokumentace,
podmínek a návodů vztahující se k požární
organizace a provádění odborné přípravy ano ano
povinností stanovených předpisy o požární
ochraně ano ano
14. Postavení a působnost orgánů státní správy
a samosprávy na úseku PO ano ano
16. Vyloučení věcí z užívání, zákaz činnosti
a zastavení provozu ano ano
technici a preventisté požární ochrany,
osoby zařazené v preventivních požárních
hlídkách ano ano
20. Zásady přestupkového řízení a přestupky na
úseku PO ano ano
21. Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné
práce ano ano
22. Podmínky požární bezpečnosti při používání
tepelných spotřebičů, základní, požadavky
na komíny ano ano
33. Požárně nebezpečný prostor a odstupové jen
vzdálenosti seznámení ano
35. Elektrická zařízení jako možný iniciační
zdroj ano ano
37. Zásady PO při manipulaci, ukládání a
skladování plynů, zejména hořlavých plynů ano ano
39. Posuzování shody výrobků, prohlášení o jen
shodě, certifikace, autorizace, akreditace seznámení ano
40. Technické požadavky na výrobky a povinnosti
výrobců, dovozců a distributorů ano ano
mezinárodních předpisů. Hořlavé kapaliny -
provozovny a sklady, plnění a stáčení,
výdejní čerpací stanice ano ano
opatření k ochraně života a zdraví osob a
majetku ano ano
48. Výměna plynů při požáru, neutrální rovina a
její ovlivnění ano ano
50. Základní hasební látky a jejich hasební
účinky ano ano
51. Sdílení tepla, základní poznatky o přenosu
tepelné energie vedením, prouděním, zářením ano ano
52. Parametry požáru, podmínky, které ovlivňují
šíření požáru ano ano
vybranými chemickými látkami a chemickými
přípravky, bezpečnostní program a
bezpečnostní zpráva, havarijní plány, jen
orgány státní správy a provádění kontroly seznámení ano
oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé
a hořlavé, balení a označování, jen
56. Stanovení podmínek požární bezpečnosti při
činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím ano ano
57. Zpracování posouzení požárního nebezpečí jen
činností s vysokým požárním nebezpečím seznámení ano
58. Určování požadavků na stavební konstrukce,
průkaz jejich ověření a vlastnosti jen
59. Výkresy požární bezpečnosti staveb jen
60. Požadavky na požární odolnost stavebních jen
konstrukcí seznámení ano
64. Požární bezpečnost budov pro bydlení jen
a ubytování seznámení ano
67. Požární bezpečnost zemědělských objektů jen
70. Technická normalizace ve vztahu k PO jen
Pozn. Seznámení se rozumí znalost obsahu příslušné dokumentace požární
ochrany a jejího začlenění do systému požární ochrany; v oblasti
bezpečnosti staveb se seznámením rozumí orientace v pojmech.
Číslo v katalogu ...................
Jméno, příjmení: ..........................................................
Rodné číslo: ..............................................................
podle §11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
V XXX dne ....................
Pozn. Text je umístěn na ochranném podtisku se symbolem malého státního
znaku v šedozelené barvě.
Číslo v katalogu .....................
Jméno, příjmení:...........................................................
Rodné číslo:...............................................................
podle §11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
V XXX dne .......................
{1} Vyhláška č. 254/1999 Sb. , o technických podmínkách požární techniky, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
{2} ČSN EN 45 020 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník.
{3} Zákon č. 65/1965 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
{4} §18 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
{5} Zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (úplné znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb.).
{6} Například vyhláška č. 102/1995 Sb. , o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
{7} ČSN ISO 8421 - 1 - 8 Požární ochrana - Slovník.
{8} ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje. Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost.
{9} Například ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky.
{10}Například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty, ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické požární signalizace.
{11}Zákon č. 360/1992 Sb. , o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb. a zákona č. 276/1994 Sb.
{12}§20 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb.
{13}Například ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou.
{14}Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
{15}§55 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb.
{16}Například vyhláška č. 50/1978 Sb. , o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
{17}Vyhláška č. 30/2001 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (dopravní značka B 29 s dodatkovou tabulkou "Nástupní plocha pro požární techniku").
{18}§19 vyhlášky č. 137/1998 Sb. , o obecných technických požadavcích na výstavbu.
{19}Například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.
{20}Například ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla, ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Provozovny a sklady.
{21}§18 odst. 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb.
{22}Vyhláška č. 64/1987 Sb. , o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění sdělení č. 157/1997 Sb., sdělení č. 54/1999 Sb. a sdělení č. 93/2000 Sb. m. s., a sdělení č. 60/1999 Sb., o přijetí změn a doplňků Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980.
{23}Čl. 1.30.1 ČSN ISO 8421-1 Požární ochrana. Slovník - Část 1: Obecné termíny a jevy požáru.
{24}Zákon č. 353/1999 Sb. , o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
{25}Vyhláška č. 174/1994 Sb. , kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
{26}§3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
{27}§3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
{28}§3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
{29}§69 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
{30}§14 zákona č. 157/1998 Sb. , o chemických látkách a o chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
{31}Například vyhláška č. 87/2000 Sb. , kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic.
{32}Například vyhláška č. 137/1998 Sb.
{33}ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb.
{34}Například ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.
{35}Vyhláška č. 111/1981 Sb. , o čištění komínů.
{36}§3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
{37}§31 odst. 1 písm. b) a f) vyhlášky č. 132/1998 Sb.
{38}§47 zákona č. 50/1976 Sb.
Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.
{39}§8 zákona č. 22/1997 Sb.
{40}Například zákon č. 22/1997 Sb.
{41}Například zákon č. 301/1992 Sb. , o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů.