Source: https://123doc.net/document/5617824-tieu-chuan-thi-nghiem-dau-cach-dien-iec60814.htm
Timestamp: 2020-08-04 17:48:21+00:00
Document Index: 277713803

Matched Legal Cases: ['art 1', 'art 2', 'CSC ', 'CSC ', 'art 2', 'art 3', 'art 4', 'art 5', 'art 6']

Tiêu chuẩn thí nghiệm dầu cách điện iec60814
54 74 0
INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60814 Deuxième édition Second edition 1997-08 Insulating liquids – Oil-impregnated paper and pressboard – Determination of water by automatic coulometric Karl Fischer titration No further reproduction or distribution is permitted Numéro de référence Reference number CEI/IEC 60814:1997 This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La Isolants liquides – Cartons et papiers imprégnés d'huile – Détermination de la teneur en eau par titrage coulométrique de Karl Fischer automatique Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) NORME INTERNATIONALE Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées partir de 60000 As from the 1st January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series Publications consolidées Consolidated publications Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l’amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements et Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment and the base publication incorporating amendments and Validité de la présente publication Validity of this publication Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology Des renseignements relatifs la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue Les renseignements relatifs ces révisions, l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous: Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources: • Bulletin de la CEI • IEC Bulletin • Annuaire de la CEI Accès en ligne* • IEC Yearbook On-line access* • Catalogue des publications de la CEI Publié annuellement et mis jour régulièrement (Accès en ligne)* • Catalogue of IEC publications Published yearly with regular updates (On-line access)* Terminology, graphical and letter symbols En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera la CEI 60050: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) For general terminology, readers are referred to IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: Symboles littéraux utiliser en électrotechnique, la CEI 60417: S ymboles graphiques utilisables sur le matériel Index, relevé et compilation des feuilles individuelles, et la CEI 60617: Symboles graphiques pour schémas For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: Letter symbols to be used in electrical technology , IEC 60417: Graphical symbols for use on equipment Index, survey and compilation of the single sheets and IEC 60617: Graphical symbols for diagrams Publications de la CEI établies par le même comité d'études IEC publications prepared by the same technical committee L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication * * Voir adresse «site web» sur la page de titre See web site address on title page No further reproduction or distribution is permitted Terminologie, symboles graphiques et littéraux This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La Numbering Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) Numéros des publications INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60814 Deuxième édition Second edition 1997-08 This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La Isolants liquides – Cartons et papiers imprégnés d'huile – Détermination de la teneur en eau par titrage coulométrique de Karl Fischer automatique Insulating liquids – Oil-impregnated paper and pressboard – Determination of water by automatic coulometric Karl Fischer titration  IEC 1997 Droits de reproduction réservés  Copyright - all rights reserved No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission CODE PRIX PRICE CODE S Pour prix, voir catalogue en vigueur For price, see current catalogue No further reproduction or distribution is permitted Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) NORME INTERNATIONALE 60814 © CEI:1997 SOMMAIRE Pages AVANT-PROPOS Articles Généralités 1.1 1.2 Domaine d'application Références normatives 6 Titrage direct pour les liquides faible viscosité Champ d'application Réactions chimiques Appareillage Réactifs et produits auxiliaires Préparation de l'appareil Méthodes d'échantillonnage Mode opératoire Calcul des résultats Rapport Fidélité 8 12 12 12 14 14 14 16 Méthode d’entrnement par évaporation pour les liquides forte viscosité 16 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Champ d'application Esquisse de la méthode Appareillage et réactifs Mode opératoire Calcul de la teneur en eau Rapport 16 16 16 18 18 18 Détermination de la teneur en eau dans les papiers et cartons imprégnés d’huile 20 4.1 4.2 4.3 4.4 20 20 22 24 Schéma de principe d’un titrimètre automatique 28 Ensemble de titrage approprié 30 Schéma de principe d’un titrimètre automatique et de l’unité d’évaporation par entrnement 32 Evaporateur en verre avec chauffage 34 Flacon de méthanol et ampoule d’extraction 36 Annexe A – Méthode de prélèvement de papiers et cartons imprégnés d’huile 38 Figures No further reproduction or distribution is permitted Champ d'application Détermination de l'eau par extraction préalable au méthanol Dosage par titrage direct Méthode d'entrnement par évaporation This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) –2– –3– CONTENTS Page FOREWORD Clause General 1.1 1.2 Scope Normative references 7 Direct titration for low viscosity liquids Field of application Chemistry Apparatus Reagents and auxiliary materials Preparation of the apparatus Sampling methods Procedure Calculation of the result Report Precision 9 13 13 13 15 15 15 17 Evaporative stripping method for high viscosity liquids 17 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Field of application Outline of the method Apparatus and reagents Procedure Calculation of water content Report 17 17 17 19 19 19 Determination of water in oil-impregnated paper and pressboard 21 4.1 4.2 4.3 4.4 21 21 23 25 Block diagram of automatic titrator 29 Suitable titration vessel assembly 31 Block diagram of automatic titrator and evaporation stripping unit 33 Evaporator glass vessel with heater 35 Methanol container and extraction tube 37 Annex A – Method for sampling of oil-impregnated paper and pressboard 39 Figures No further reproduction or distribution is permitted Field of application Determination of water after previous extraction with methanol Determination by direct titration Evaporative stripping method This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60814 © IEC:1997 60814 © CEI:1997 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE _ ISOLANTS LIQUIDES – CARTONS ET PAPIERS IMPRÉGNÉS D’HUILE – DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PAR TITRAGE COULOMÉTRIQUE DE KARL FISCHER AUTOMATIQUE AVANT-PROPOS 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI) La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales Leur élaboration est confiée des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent appliquer de faỗon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales Toute divergence entre la norme CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière 5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme l’une de ses normes 6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence La Norme internationale CEI 60814 a été établie par le comités d’études 10 de la CEI: Fluides pour applications électrotechniques Cette deuxième édition de la CEI 60814 annule et remplace la première édition parue en 1985 dont elle constitue une révision technique Elle annule également la CEI 60733, parue en 1982 Le texte de cette norme est issu des documents suivants: Rapport de vote 10/406/FDIS 10/422/RVD Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti l'approbation de cette norme L’annexe A est donnée uniquement titre d’information No further reproduction or distribution is permitted FDIS This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d’études Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) –4– –5– INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION _ INSULATING LIQUIDS – OIL-IMPREGNATED PAPER AND PRESSBOARD – DETERMINATION OF WATER BY AUTOMATIC COULOMETRIC KARL FISCHER TITRATION FOREWORD 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees) The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights International Standard IEC 60814 has been prepared by IEC technical committee 10: Fluids for electrotechnical applications This second edition of IEC 60814 cancels and replaces the first edition published in 1985 of which it constitutes a technical revision It also cancels IEC 60733, published in 1982 The text of this standard is based on the following documents: Report on voting 10/406/FDIS 10/422/RVD Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table Annex A is for information only No further reproduction or distribution is permitted FDIS This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60814 © IEC:1997 60814 © CEI:1997 ISOLANTS LIQUIDES – CARTONS ET PAPIERS IMPRÉGNÉS D’HUILE – DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PAR TITRAGE COULOMÉTRIQUE DE KARL FISCHER AUTOMATIQUE Généralités 1.1 Domaine d'application La présente Norme internationale décrit des méthodes de détermination de la teneur en eau des isolants liquides et des isolants cellulosiques imprégnés d'huile, par la méthode de titrage coulométrique de Karl Fischer La méthode de l’article s'applique aux teneurs en eau supérieures mg/kg de liquides ayant une viscosité inférieure 100 mm /s 40 °C La méthode d'essai de l’article 3, dans laquelle l'eau est extraite par courant d'azote, est la méthode préférentielle pour les liquides isolants de viscosité supérieure 100 mm /s 1.2 Références normatives Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur Tout document normatif est sujet révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent les registres des Normes internationales en vigueur CEI 60475: 1974, Méthode d'échantillonnage des diélectriques liquides CEI 60567: 1992, Guide d'échantillonnage de gaz et d'huile dans les matériels électriques immergés, pour l'analyse des gaz libres et dissous ISO 595-1: 1986, Seringues réutilisables en verre ou en verre et métal usage médical – Partie 1: Dimensions ISO 595-2: 1987, Seringues réutilisables en verre ou en verre et métal usage médical – Partie 2: Conception, performances et essais Titrage direct pour les liquides faible viscosité Cette méthode s'applique aux teneurs en eau supérieures mg/kg des liquides ayant une viscosité allant jusqu'à 100 mm /s 40 °C Les données relatives la fidélité et indiquées en 2.10 s'appliquent uniquement aux liquides neufs NOTES Pour les liquides en service, la justesse de la méthode peut être affectée par la présence de contaminants et de produits de dộgradation La mộthode a ộtộ conỗue pour convenir particulièrement aux hydrocarbures et aux esters liquides Pour les autres liquides, en particulier les fluides silicones, il faut utiliser des réactifs exempts de méthanol No further reproduction or distribution is permitted 2.1 Champ d'application This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La L’article décrit des méthodes pour déterminer la teneur en eau des papiers et cartons imprégnés d'huile, dans une gamme comprise entre 0,1 % et 20 % en masse Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) –6– –7– INSULATING LIQUIDS – OIL-IMPREGNATED PAPER AND PRESSBOARD – DETERMINATION OF WATER BY AUTOMATIC COULOMETRIC KARL FISCHER TITRATION General 1.1 Scope This International Standard describes methods for the determination of water in insulating liquids and in oil-impregnated cellulosic insulation with coulometrically generated Karl Fischer reagent The method in clause is applicable to water concentrations above mg/kg in liquids having viscosity of less than 100 mm /s at 40 °C The test method in clause 3, where water is extracted by means of a nitrogen stream, is the preferred method for insulating liquids of viscosity higher than 100 mm /s 1.2 Normative references The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard At the time of publication, the editions indicated were valid All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards IEC 60475: 1974, Method of sampling liquid dielectrics IEC 60567: 1992, Guide for the sampling of gases and of oil from oil-filled electrical equipment and for the analysis of free and dissolved gases ISO 595-1: 1986, Reusable all-glass or metal-and-glass syringes for medical use – Part 1: Dimensions ISO 595-2: 1987, Reusable all-glass or metal-and-glass syringes for medical use – Part 2: Design, performance requirements and tests 2.1 Field of application This method is applicable to water concentrations above mg/kg in liquids having viscosity up to 100 mm /s at 40 °C The precision data given in 2.10 apply only to new liquids NOTES For liquids in service, the accuracy of the method may be affected by the presence of contaminants and degradation products The method has been designed to be particularly suitable to hydrocarbon and ester liquids With other liquids, particularly silicone fluids, methanol free reagents must be used No further reproduction or distribution is permitted Direct titration for low viscosity liquids This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La Clause describes methods for the determination of water content in oil-impregnated paper and pressboard over the range 0,1 % to 20 % by mass Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60814 © IEC:1997 60814 © CEI:1997 2.2 Réactions chimiques Il est reconnu que les réactions qui se développent au cours d'un titrage de Karl Fischer sont complexes, mais il s'agit essentiellement de la réaction de l'eau avec l'iode en présence de dioxyde de soufre d'une base organique et d'un alcool dans un solvant organique A l'origine le réactif Karl Fischer comportait de la pyridine et du méthanol, et les réactions pouvaient s'écrire comme suit: H O + I + SO + 3C H N → 2C H N.HI + C H N.SO (1) C H N.SO + CH OH → C H NH.SO CH (2) D'autres associations base-alcool sont possibles et peuvent être nécessaires pour des titrages dans certains liquides isolants Dans le titrage coulométrique de Karl Fischer, l'échantillon est mélangé une solution basealcool d'ions iodures et de dioxyde de soufre L'iode est produit par électrolyse et réagit avec l'eau comme cela est montré dans les réactions (1) et (2) Suivant la loi de Faraday, la quantité d'iode formée est proportionnelle la quantité d'électricité consommée dans la réaction ci-après: (3) Et comme le montre la réaction (1), une mole d'iode réagit stoechiométriquement avec une mole d'eau, de sorte que mg d'eau correspond 10,72 C (quantité d'électricité en coulombs) Se fondant sur ce principe, il est possible de calculer la quantité d'eau directement partir de la quantité d'électricité (en coulombs) consommée par l'électrolyse 2.3 Appareillage 2.3.1 Principe du fonctionnement Le récipient de titrage forme une cellule d'électrolyse comportant deux compartiments séparés par un diaphragme poreux Le compartiment anodique contient le mélange du réactif-solvantéchantillon (solution anodique), le compartiment cathodique (ensemble générateur) contient le réactif anhydre (solution cathodique) De part et d'autre du diaphragme se trouvent les électrodes pour l'électrolyse NOTE – Des titrimètres sans diaphragme poreux peuvent être utilisés L'iode générée par l'électrolyse, suivant la réaction (3), réagit avec l'eau de manière similaire aux réactions (1) et (2) de Karl Fischer Le point final de la réaction est décelé par une paire d'électrodes en platine immergées dans la solution anodique A la fin du titrage, l'iode en excès dépolarise les deux électrodes en platine, modifiant le rapport courant/tension, ce qui actionne l'indicateur de fin de réaction et arrête l'intégrateur de courant 2.3.2 Description de l'appareil Les titrimètres coulométriques de Karl Fischer du commerce utilisent des circuits brevetés La description suivante d'un des principes acceptables d'appareil est donnée uniquement titre d'illustration Le schéma fonctionnel représenté en figure décrit l'appareil et comprend les éléments ci-dessous No further reproduction or distribution is permitted L'intégrateur de courant somme le courant absorbé au cours de l'électrolyse, calcule la teneur en eau conformément la loi de Faraday, et finalement l'affiche en microgrammes d'eau This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La I- – e → I2 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) –8– 60814 © CEI:1997 Annexe A (Informative) Méthode de prélèvement de papiers et cartons imprégnés d’huile A.1 Généralités Cette annexe décrit, parmi quelques méthodes de prélèvement d'échantillons de papier et de cartons imprégnés d'huile dans les matériels électriques, les techniques diverses qui se sont révélées appropriées Elles sont destinées fournir des indications ceux qui ont peu d'expérience et précisent les précautions principales qu'il convient de respecter La méthode de prélèvement dépend de la nature de l'isolation examiner (par exemple câble ou transformateur) Cependant, dans tous les cas, il est important d'éviter tout risque d'échange d'humidité entre la zone où l'échantillon est prélevé et l'environnement Pour cette raison, il est recommandé de prélever les échantillons lorsque la partie de l'isolation est encore immergée dans l'imprégnant ou aussitôt après qu'elle en a été retirée A.2 A.2.1 Prélèvement sur des câbles Prélèvement d'une partie de câble Le câble est surélevé l'endroit où il doit être sectionné et la gaine métallique est étamée en deux zones distantes d'au moins 50 cm l'une de l'autre, pour faciliter le scellement de capots métalliques aux extrémités lorsque l'échantillon de câble est enlevé La première découpe est effectuée l'endroit approprié dans l'une des zones étamées, en utilisant soit une scie main soit une scie moteur ou encore un disque abrasif et l'extrémité de l'échantillon est immédiatement scellée au moyen d'un capot métallique qu'il convient de munir d'un manchon et d'un écrou permettant de réduire la pression d'huile pendant le scellement La deuxième découpe est effectuée dans l'autre zone étamée, distante de la première d'au moins 50 cm en répétant la procédure de scellement Il convient de sceller les deux extrémités coupées du câble de la même manière Si l'on ne dispose pas de capots métalliques d'extrémité, on utilisera des gaines thermorétractables ou tout autre embout plastique pourvu qu'ils soient fixés fermement sur le câble Dans ce cas, il est conseillé de placer l'échantillon dans une boite en fer blanc ou tout autre récipient hermétique, de volume mort minimal, jusqu'à ce que l'échantillon de papier soit prélevé Ouverture des câbles et prélèvement de papier Si possible dès réception de l'échantillon au laboratoire, une partie du câble, de 30 cm de long environ, est découpée Pour cela, l'échantillon est mis dans une bte gants sous courant d'azote sec L'azote qui provient d'une bouteille de gaz du commerce est asséché par passage dans un tube dessiccateur contenant du perchlorate de magnésium pour abaisser le point de rosée de l'azote jusque –56 °C Il convient de remplacer régulièrement le desséchant L'échantillon de câble est découpé dans la bte gants Il convient de prélever les échantillons de papier, au moyen d'un trépan comme décrit en A.3.2, au moins en deux endroits localisés différentes distances du conducteur pour chaque âme du câble No further reproduction or distribution is permitted A.2.2 This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La Lorsque cela est possible, il est recommandé de prélever les échantillons de papier au moyen d'un trépan, et défaut au moyen de lames de rasoir, de scalpels ou de ciseaux Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) – 38 – – 39 – Annex A (Informative) Method for sampling of oil-impregnated paper and pressboard A.1 General This annex describes a few among the various techniques which have been found suitable to take samples of oil-impregnated paper and pressboard from oil-filled electrical equipment They are intended to provide guidelines for less experienced persons and set out the main precautions which should be taken The sampling method depends upon the kind of insulation concerned (for example cable or transformer) However, in every case it is important to avoid any risk of moisture exchange between the zone of insulation from which the sample is taken and the surrounding medium For this reason, it is recommended that samples be taken while this part of the insulation is still immersed in the impregnant or as soon as it has been removed from the impregnant A.2 A.2.1 Sampling from cable Sampling a part of cable The cable is raised at the position where it is to be cut and the metal sheath tinned at two positions not less than 50 cm apart to facilitate plumbing on metal end caps when the sample is removed The first cut is made at the appropriate position within one of the tinned areas using a power or hand saw or abrasive cutting disc and the end of the proposed sample closed immediately with a metal end cap which should be provided with a nut and nipple to relieve oil pressure during plumbing The second cut is made within the second of the tinned areas not less than 50 cm from the first cut and the capping procedure repeated The two cut ends of the remaining cable should also be similarly closed If metal end caps are not available, heat shrinkable or other plastic caps may be used provided they are securely taped onto the cable In this case it is advisable to place the sample in a tin or other closed container with minimum residual air space until the paper sample is to be taken A.2.2 Dissection of cables and sampling of papers Paper samples should be taken with a trepan as described in A.3.2 from at least two places at different distances from the conductor for each core of the cable No further reproduction or distribution is permitted A part of cable approximately 30 cm is cut if possible after the sample cable is received in the laboratory For this purpose, the sample cable is put in a glove box which is swept by dry nitrogen The nitrogen is obtained from a commercial gas bottle and passed through a drying tube filled with magnesium perchlorate used as desiccant to lower the dew-point of the nitrogen to –56 °C The desiccant should be regularly replaced The sample cable is cut up in the glove box This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La Where it is practicable, it is recommended to take the paper samples with a trepan, if not, razor blades, scalpels or scissors are used Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60814 © IEC:1997 60814 © CEI:1997 Les deux ou trois couches externes sont éliminées Les échantillons sont prélevés dans les cinq ou six couches suivantes, et ensuite dans les huit couches les plus proches du conducteur Il convient d'éliminer les extrémités des échantillons parce qu'elles peuvent avoir absorbé accidentellement de l'humidité au moment du prélèvement de l'échantillon de câble Les échantillons de papier sont introduits dans des flacons de prélèvement (voir A.4) qui sont ensuite bouchés hermétiquement L'ensemble de ces opérations doit être effectué le plus rapidement possible Les flacons contenant les échantillons de papier sont retirés de la bte gants et les dosages de l'eau du papier effectués dans les plus brefs délais, suivant la méthode décrite l’article A.3 A.3.1 Prélèvement sur des transformateurs Prélèvement de papier et de carton imprégnés d'huile dans une isolation de faible épaisseur (épaisseur inférieure mm) Les échantillons de papier et de carton sont découpés l'aide d'un instrument tranchant (lame de rasoir, scalpel, ciseaux) Toutes les manipulations sont effectuées l'aide de pinces métalliques préalablement séchées Les échantillons sont ensuite introduits dans des flacons bouchés hermétiquement Les dosages de l'eau sont effectués par la suite suivant la méthode décrite l’article Prélèvement de papier et de carton imprégnés d'huile dans une isolation de forte épaisseur (épaisseur supérieure mm) Pour effectuer des prélèvements dans des isolations d'épaisseur supérieure mm, on opère de préférence l'aide d'un trépan Le trépan se compose d'un tube dont une extrémité est tranchante et d'un piston l'intérieur du tube L'outil, fixé sur un vilebrequin, pénètre dans l'isolation par rotation Les rondelles de papier ainsi découpées s'accumulent dans le tube et y restent maintenues quand on retire l'outil Le piston permet de chasser les échantillons de papier hors du tube et de les introduire directement dans un flacon de prélèvement tel que décrit en A.4 Avec ce même trépan, il est possible d'obtenir en une seule opération des échantillons jusqu'à une profondeur de mm mm puis d'atteindre mm mm dans une deuxième opération Pour effectuer des prélèvements des profondeurs supérieures, il est nécessaire de poursuivre l'opération en utilisant successivement des tubes de diamètre décroissant Les dosages de l'eau sont effectués suivant la méthode décrite dans l’article A.4 Stockage des échantillons de papier ou de carton Lorsque l'eau ne peut être dosée immédiatement après le prélèvement, il est conseillé d'introduire les échantillons de papier ou de carton dans des flacons de stockage remplis de l'imprégnant de l'isolation ou, défaut, d'huile sèche dont la teneur en eau est inférieure mg/kg L'imprégnant est prélevé en utilisant les méthodes décrites dans la CEI 60567 Les flacons de stockage doivent être lavés et séchés suivant la procédure décrite en 2.6.1 Ces flacons doivent être aussi petits que possible afin de limiter les risques d'échange d'humidité entre l'imprégnant et le papier (un volume de 50 cm , par exemple, pour quelques grammes de papier) Les flacons seront munis d'un bouchon vis pourvu d'un joint de caoutchouc convenable Il convient de maintenir un faible volume d'air au-dessus du liquide afin de compenser la dilatation de ce dernier résultant d'une variation de la température Dans certains cas, il peut être plus commode d'utiliser des seringues la fois comme flacons de transport et de stockage No further reproduction or distribution is permitted Différentes procédures de stockage peuvent être envisagées selon que le dosage de l'eau est effectué immédiatement après le prélèvement ou plus tard Lorsque l'humidité est dosée immédiatement après le prélèvement, les échantillons peuvent être introduits dans des flacons nettoyés et séchés suivant la procédure de 2.6.1 Si le dosage est effectué après extraction préalable au méthanol, les échantillons de papier sont alors introduits directement dans l'ampoule d'extraction (voir figure 5) et extraits au méthanol This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La A.3.2 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) – 40 – – 41 – The first two or three layers are discarded Samples are taken from the next five or six layers and then from the eight layers closest to the conductor Paper samples should not be taken near the ends of the cable sample because they may have accidently absorbed humidity at the time the cable sample was taken The paper samples are put in storage flasks which are sealed hermetically (see clause A.4) All these operations should be carried out as quickly as possible The flasks containing the paper samples are removed from the glove box and the moisture determinations carried out with the minimum delay according to clause A.3 A.3.1 Sampling from transformers Sampling of oil-impregnated paper and pressboard from thin insulation (thickness less than mm) Samples of oil-impregnated paper or pressboard are cut by means of a sharp instrument (razor blade, scalpel or scissors) All manipulations are carried out using previously dried metal instruments The samples are then put in storage flasks which are sealed hermetically Then the water determinations are carried out according to clause Sampling oil-impregnated paper and pressboard from thick insulation (greater than mm) When the thickness of the insulation is greater than mm, the samples are best taken with a trepan The trepan consists of a tube with a cutting edge at one end, and a piston inside the tube The trepan fitted to a brace is driven into the insulation by rotating it The paper disks so obtained are stored inside the tube and remain there when the trepan is withdrawn The paper samples can be pushed out of the tube by means of the piston and put directly in a storage flask as described in clause A.4 With the same trepan it is possible to obtain in one operation samples down to a depth of mm to mm and in a second operation down to a depth of mm to mm To obtain samples at greater depths it is necessary to continue by using successively tubes of decreasing diameter The water determinations are carried out according to clause A.4 Storage of paper or pressboard samples Different storage procedures may be considered, according to whether water determination is carried out immediately after sampling or later When moisture can be determined immediately after sampling the paper samples may be put in flasks cleaned and dried as described in 2.6.1 When the determination is carried out after previous extraction with methanol, the paper samples are stored directly in the extraction vessel (see figure 5) and extracted with methanol The storage vessels shall be washed and dried as described in 2.6.1 The flasks shall be as small as possible so as to limit the risks of moisture exchange between the impregnant and the paper (e.g a volume of 50 cm for a few grams of paper) The flasks will be fitted with screwed caps and suitable rubber washers A small volume of air should be left above the liquid to compensate for expansion of the latter with changes in temperature In some cases, syringes may conveniently be used as storage and transport vessels No further reproduction or distribution is permitted When moisture cannot be determined immediately after sampling it is recommended that the samples of paper or pressboard are placed in storage flasks filled with the insulation impregnant from which the samples were removed or alternatively with dry oil of water content less than mg/kg The insulation impregnant is obtained using techniques described in IEC 60567 This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La A.3.2 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60814 © IEC:1997 60814 © CEI:1997 Lorsque l'on utilise des seringues, la procédure suivante est recommandée: – remplir la seringue munie d'une aiguille jusqu'à ce que le piston sorte du corps de la seringue; – obstruer l'aiguille l'aide d'un embout approprié; – introduire l'échantillon; – remettre le piston dans le corps de la seringue; enlever l'embout de l'extrémité de l'aiguille et repousser le piston pour évacuer le volume d'huile; – obstruer nouveau l'aiguille l'aide de l'embout La seringue est alors prête pour le transport Pour retirer les échantillons de papier de la seringue, procéder comme suit: – tenir la seringue, aiguille dirigée vers le haut, enlever l'embout et tirer le piston jusqu'à ce qu'il soit prêt sortir du corps de la seringue; – obstruer nouveau l'aiguille l'aide du bouchon; – basculer la seringue extrémité en bas; This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La – sortir le piston du corps de la seringue; prélever les échantillons papiers avec les brucelles métalliques préalablement séchées Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) – 42 – No further reproduction or distribution is permitted – 43 – When syringes are used, the following procedure is recommended: – with a needle fitted, fill the syringe with oil until the piston emerges from the body of the syringe; – block the needle end by means of a suitable cap; – introduce the sample; – refit the piston into the body of the syringe, remove the cap from the needle, and depress the piston until the required volume of oil is drained; – block the needle end again by means of the cap The filled syringe is now ready for transportation To remove the paper samples from the syringe proceed as follows: – hold the syringe with the needle pointing upwards, remove the cap and pull out the piston until it nearly emerges from the body of the syringe; – block the needle end again by means of the cap; – turn the syringe upside down; This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La – remove the piston from the body of the syringe and take out the paper samples with previously dried metal tweezers Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60814 © IEC:1997 No further reproduction or distribution is permitted Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La No further reproduction or distribution is permitted We at the IEC want to know how our standards are used once they are published The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related information to meet your future needs Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to: Customer Service Centre (CSC) International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Case postale 131 or Fax to: CSC at +41 22 919 03 00 Thank you for your contribution to the standards making process Nicht frankieren Ne pas affranchir A Prioritaire Non affrancare No stamp required RÉPONSE PAYÉE SUISSE No further reproduction or distribution is permitted Customer Service Centre (CSC) International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Case postale 131 1211 GENEVA 20 Switzerland This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La 1211 Geneva 20 Switzerland Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) Standards Survey 13 No of IEC standard: Please rate the standard in the following areas as (1) bad, (2) below average, (3) average, (4) above average, (5) exceptional, (0) not applicable: If you said yes to 12 then how many volumes: clearly written Tell us why you have the standard (check as many as apply) I am: logically arranged information given by tables the buyer illustrations the user technical information 14 Which standards organizations published the standards in your library (e.g ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.): a librarian a researcher I would like to know how I can legally reproduce this standard for: 15 an engineer My organization supports the standards-making process (check as many as apply): a safety expert internal use involved in testing sales information with a government agency product demonstration buying standards in industry other using standards other This standard was purchased from? membership in standards organization In what medium of standard does your organization maintain most of its standards (check one): serving on standards development committee paper 16 mag tapes My organization uses (check one) CD-ROM This standard will be used (check as many as apply): English text only on line Both English/French text in a standards library 9A to develop a new product If your organization currently maintains part or all of its standards collection in electronic media, please indicate the format(s): to use in a tender French text only floppy disk for reference to write specifications other microfilm/microfiche for educational purposes raster image for a lawsuit full text 17 Other comments: for quality assessment 10 for certification In what medium does your organization intend to maintain its standards collection in the future (check all that apply): for general information for design purposes paper for testing microfilm/microfiche other mag tape CD-ROM 18 This standard will be used in conjunction with (check as many as apply): floppy disk Please give us information about you and your company IEC corporate 10A name: For electronic media which format will be chosen (check one) other (published by ) raster image other (published by ) full text other (published by ) job title: company: 11 address: My organization is in the following sector (e.g engineering, manufacturing) This standard meets my needs (check one) not at all almost fairly well exactly 12 Does your organization have a standards library: yes No employees at your location: no turnover/sales: No further reproduction or distribution is permitted ISO on line This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) La CEI se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées Les réponses que nous procurera cette enquête nous aideront tout la fois améliorer nos normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre votre attente Nous aimerions que vous nous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire joint que nous vous invitons retourner au: Centre du Service Clientèle (CSC) Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Case postale 131 Télécopie: IEC/CSC +41 22 919 03 00 Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi la Normalisation Internationale Nicht frankieren Ne pas affranchir A Prioritaire Non affrancare No stamp required RÉPONSE PAYÉE SUISSE No further reproduction or distribution is permitted Centre du Service Clientèle (CSC) Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Case postale 131 1211 GENÈVE 20 Suisse This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La 1211 Genève 20 Suisse Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) Enquête sur les normes 13 Numéro de la Norme CEI: Nous vous demandons maintenant de donner une note chacun des critères ci-dessous (1, mauvais; 2, en-dessous de la moyenne; 3, moyen; 4, au-dessus de la moyenne; 5, exceptionnel; 0, sans objet) En combien de volumes dans le cas affirmatif? Pourquoi possédez-vous cette norme? (plusieurs réponses possibles) Je suis: clarté de la rédaction 14 logique de la disposition Quelles organisations de normalisation ont publié les normes de cette bibliothèque (ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.): l’acheteur tableaux informatifs l’utilisateur illustrations bibliothécaire informations techniques chercheur 15 ingénieur J’aimerais savoir comment je peux reproduire légalement cette norme pour: Ma société apporte sa contribution l’élaboration des normes par les moyens suivants (plusieurs réponses possibles): expert en sécurité usage interne chargé d’effectuer des essais des renseignements commerciaux fonctionnaire d’Etat Où avez-vous acheté cette norme? en utilisant des normes autres autres en achetant des normes des démonstrations de produit dans l’industrie en qualité de membre d’organisations de normalisation Quel support votre société utilise-t-elle pour garder la plupart de ses normes? en qualité de membre de comités de normalisation papier 16 bandes magnétiques Ma société utilise (une seule réponse) CD-ROM Comment cette norme sera-t-elle utilisée? (plusieurs réponses possibles) des normes en anglais seulement abonnement un serveur ộlectronique des normes bilingues anglais/ franỗais dans une bibliothèque de normes 9A pour développer un produit nouveau Si votre société conserve en totalité ou en partie sa collection de normes sous forme électronique, indiquer le ou les formats: pour utilisation dans une soumission des fins éducatives format tramé (ou image balayée ligne par ligne) pour un procès texte intégral pour une évaluation de la qualité 10 pour la certification Sur quels supports votre société prévoitelle de conserver sa collection de normes l’avenir (plusieurs réponses possibles): titre dinformation gộnộrale des normes en franỗais seulement disquettes comme reférence pour rédiger des spécifications autres microfilm/microfiche pour une étude de conception 17 Autres observations papier pour effectuer des essais microfilm/microfiche bandes magnétiques 18 CD-ROM Cette norme est-elle appelée être utilisée conjointement avec d’autres normes? Lesquelles? (plusieurs réponses possibles): disquettes Pourriez-vous nous donner quelques informations sur vous-mêmes et votre société? autres ISO 10A Quel format serait retenu pour un moyen électronique? (une seule réponse) internes votre société format tramé autre (publiée par) ) autre (publiée par) ) autre (publiée par) ) Cette norme répond-elle vos besoins? pas du tout peu près nom texte intégral fonction nom de la société adresse 11 A quel secteur d’activité appartient votre société? (par ex ingénierie, fabrication) 12 Votre société possède-t-elle une bibliothèque de normes? assez bien Oui parfaitement Non nombre d’employés chiffre d’affaires: No further reproduction or distribution is permitted CEI abonnement un serveur électronique This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La No further reproduction or distribution is permitted Méthode pour la détermination de la rigidité électrique des huiles isolantes 60247 (1978) Mesure de la permittivité relative, du facteur de dissipation diélectrique et de la résistivité (en courant continu) des liquides isolants 60296 (1982) Spécification des huiles minérales isolantes neuves pour transformateurs et appareillage de connexion Modification n° l (1986) 60376 (1971) Spécifications et réception de l'hexafluorure de soufre neuf 60376A (1973) Premier complément: Section treize: Taux d'huile minérale 60376B (1974) Deuxième complément: Article 26 60422 (1989) Guide de maintenance et de surveillance des huiles minérales isolantes en service dans les matériels électriques 60465 (1988) Spécification pour huiles minérales isolantes neuves pour câbles circulation d'huile 60475 (1974) Méthode d'échantillonnage des diélectriques liquides 60480 (1974) Guide relatif au contrôle de l'hexafluorure de soufre (SF6) prélevé sur le matériel électrique 60567 (1992) Guide d'échantillonnage de gaz et d'huile dans les matériels électriques immergés, pour l'analyse des gaz libres et dissous 60588: — Askarels pour transformateurs et condensateurs 60588-1 (1977) Première partie: Généralités 60588-2 (1978) Deuxième partie: Méthodes d'essai 60588-3 (1977) Troisième partie: Spécifications pour askarels neufs 60588-4 (1979) Quatrième partie: Guide pour la maintenance des askarels dans les transformateurs 60588-5 (1979) Cinquième partie: Essai éliminatoire pour déterminer la compatibilité des matériaux avec les askarels pour transformateurs 60588-6 (1979) Sixième partie: Essai éliminatoire pour déterminer les effets des matériaux sur les askarels pour condensateurs 60590 (1977) Détermination de la teneur en hydrocarbures aromatiques des huiles isolantes minérales neuves 60599 (1978) Interprétation de l'analyse des gaz dans les transformateurs et autres matériels électriques remplis d'huile, en service 60628 (1985) Gassing des isolants liquides sous contrainte électrique et ionisation 60666 (1979) Détection et dosage d'additifs antioxydants spécifiques présents dans les huiles isolantes 60814 (1997) Isolants liquides – Cartons et papiers imprégnés d'huile – Détermination de la teneur en eau par titrage coulométrique de Karl Fischer automatique 60836 (1988) Spécifications pour liquides silicones pour usages électriques 60867 (1993) Isolants liquides – Spécifications pour liquides neufs base d'hydrocarbures aromatiques de synthèse 60897 (1987) Méthodes de détermination de la tension de claquage au choc de foudre des liquides isolants 60944 (1988) Guide de maintenance des liquides silicones pour transformateurs 60962 (1988) Guide de maintenance et d'emploi des huiles lubrifiantes de pétrole pour turbines vapeur 60963 (1988) Spécification pour polybutènes neufs 60970 (1989) Méthodes de détermination du nombre et de la taille des particules dans les isolants liquides 60156 (1995) (Suite) (Continued) Method for the determination of the electric strength of insulating oils 60247 (1978) Measurement of relative permittivity, dielectric dissipation factor and d.c resistivity of insulating liquids 60296 (1982) Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear Amendment No (1986) 60376 (1971) Specification and acceptance of new sulphur hexafluoride 60376A (1973) First supplement: Section Thirteen: Mineral oil content 60376B (1974) Second supplement: Clause 26 60422 (1989) Supervision and maintenance guide for mineral insulating oils in electrical equipment 60465 (1988) Specification for unused insulating mineral oils for cables with oil ducts 60475 (1974) Method of sampling liquid dielectrics 60480 (1974) Guide to the checking of sulphur hexafluoride (SF6) taken from electrical equipment 60567 (1992) Guide for the sampling of gases and of oil from oilfilled electrical equipment and for the analysis of free and dissolved gases 60588: — Askarels for transformers and capacitors 60588-1 (1977) Part l: General 60588-2 (1978) Part 2: Test methods 60588-3 (1977) Part 3: Specifications for new askarels 60588-4 (1979) Part 4: Guide for maintenance of transformer askarels in equipment 60588-5 (1979) Part 5: Screening test for compatibility of materials and transformer askarels 60588-6 (1979) Part 6: Screening test for effects of materials on capacitor askarels 60590 (1977) 60599 (1978) 60628 (1985) 60666 (1979) 60814 (1997) 60836 (1988) 60867 (1993) 60897 (1987) 60944 (1988) 60962 (1988) 60963 (1988) 60970 (1989) Determination of the aromatic hydrocarbon content of new mineral insulating oils Interpretation of the analysis of gases in transformers and other oil-filled electrical equipment in service Gassing of insulating liquids under electrical stress and ionization Detection and determination of specified anti-oxidant additives in insulating oils Insulating liquids – Oil-impregnated paper and pressboard – Determination of water by automatic coulometric Karl Fischer titration Specifications for silicone liquids for electrical purposes Insulating liquids – Specifications for unused liquids based on synthetic aromatic hydrocarbons Methods for the determination of the lightning impulse breakdown voltage of insulating liquids Guide for the maintenance of silicone transformer liquids Maintenance and use guide for petroleum lubricating oils for steam turbines Specification for unused polybutenes Methods for counting and sizing particles in insulating liquids No further reproduction or distribution is permitted 60156 (1995) This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La IEC publications prepared by Technical Committee No 10 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) Publications de la CEI préparées par le Comité d’Etudes n° 10 60978 (1989) Guide de maintenance et d'emploi des fluides de régulation esters phosphates de triaryle pour turbine 60978 (1989) Maintenance and use guide for triaryl phosphate ester turbine control fluids 60997 (1989) Détermination des polychlorobiphényles (PCB) dans les huiles minérales isolantes par chromatographie en phase gazeuse (CPG) sur colonnes remplies 60997 (1989) Determination of polychlorinated biphenyls (PCBs) in mineral insulating oils by packed column gas chromatography (GC) 61039 (1990) Classification générale des isolants liquides 61039 (1990) General classification of insulating liquids 61065 (1991) Méthode d'évaluation des propriétés d'écoulement basse température des huiles minérales isolantes après vieillissement 1065 (1991) Method for evaluating the low temperature flow properties of mineral insulating oils after ageing 61099 (1992) Spécifications pour esters organiques de synthèse usages électriques 61099 (1992) Specifications for unused synthetic organic esters for electrical purposes 61100 (1992) Classification des isolants liquides selon le point de feu et le pouvoir calorifique inférieur 61100 (1992) Classification of insulating liquids according to firepoint and net calorific value 61125 (1992) Isolants liquides neufs base d'hydrocarbures – Méthodes d'essai pour évaluer la stabilité l'oxydation 61125 (1992) Unused hydrocarbon-based insulating liquids – Test methods for evaluating the oxidation stability 61144 (1992) Méthode d'essai pour la détermination de l'indice d'oxygène des isolants liquides 61144 (1992) Test method for the determination of oxygen index of insulating liquids 61181 (1993) Matériaux isolants imprégnés – Application de l'analyse des gaz dissous (DGA) lors d'essais en usine de matériels électriques 61181 (1993) Impregnated insulating materials – Application of dissolved gas analysis (DGA) to factory tests on electrical equipment 61197 (1993) Isolants liquides – Propagation linéaire de la flamme – Méthode d'essai utilisant un ruban en fibres de verre 61197 (1993) Insulating liquids – Linear flame propagation – Test method using a glass-fibre tape 61198 (1993) Huiles minérales isolantes – Méthodes pour la détermination du 2-furfural et ses dérivés 61198 (1993) Mineral insulating oils – Methods for the determination of 2-furfural and related compounds 61203 (1992) Esters organiques de synthèse usages électriques – Guide de maintenance des esters pour transformateurs dans les matériels 61203 (1992) Synthetic organic esters for electrical purposes – Guide for maintenance of transformer esters in equipment 61221 (1993) Produits pétroliers et lubrifiants – Fluides de régulation pour turbines, esters phosphates de triaryle (catégorie ISO-L-TCD) – Spécifications 61221 (1993) Petroleum products and lubricants – Triaryl phosphate ester turbine control fluids (category ISOL-TCD) – Specifications 61294 (1993) Isolants liquides – Détermination de la tension d'apparition des décharges partielles (TADP) – Méthode d'essai 61294 (1993) Insulating liquids – Determination of the partial discharge inception voltage (PDIV) – Test procedure 61619 (1997) Isolants liquides – Contamination par les polychlorobiphényles (PCB) – Méthode de détermination par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire 61619 (1997) Insulating liquids – Contamination by polychlorinated biphenyls (PCBs) – Method of determination by capillary column gas chromatography No further reproduction or distribution is permitted Publication 60814 This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La IEC publications prepared by Technical Committee No 10 (continued) Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) Publications de la CEI préparées par le Comité d’Etudes n° 10 (suite) Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) This copy downloaded on 2017-04-20 03:13:52 -0500 by authorized user Cong ty Thuy dien Son La ICS 29.035.40; 17.220.99; 29.035.10 Typeset and printed by the IEC Central Office GENEVA, SWITZERLAND No further reproduction or distribution is permitted ISBN 2-8318-3986-6 -:HSMINB=]X^][]: ... Procedure Calculation of water content Report 17 17 17 19 19 19 Determination of water in oil-impregnated paper and pressboard 21 4.1 4.2 4.3 4.4 21...Depuis le 1er janvier 199 7, les publications de la CEI sont numérotées partir de 60000 As from the 1st January 199 7 all IEC publications are issued with a designation... licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60814 © IEC :199 7 60814 © CEI :199 7 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE _ ISOLANTS LIQUIDES – CARTONS ET PAPIERS
Xem thêm: Tiêu chuẩn thí nghiệm dầu cách điện iec60814, Tiêu chuẩn thí nghiệm dầu cách điện iec60814
thí nghiệm dầu cách điện
tiêu chuẩn thí nghiệm cách điện như sau
tiêu chuẩn thí nghiệm nén cố kết 1 trục
tiêu chuẩn thí nghiệm xuyên tĩnh
tiêu chuẩn thí nghiệm chống sét van
tiêu chuẩn thí nghiệm nén ba trục
tiêu chuẩn thí nghiệm nén cố kết
tiêu chuẩn thí nghiệm bê tông nhựa mới nhất
tiêu chuẩn thí nghiệm ép nước hố khoan
tiêu chuẩn thí nghiệm nén tĩnh cọc
tiêu chuẩn thí nghiệm mô hình thủy lực
Tiêu chuẩn thí nghiệm dầu cách điện ASTM d664 11a
Tiêu chuẩn thí nghiệm dầu cách điện iec60247
Tiêu chuẩn thí nghiệm dầu máy biến áp iec60156
tiêu chuẩn thí nghiệm máy cắt điện cao áp 62271 1
Tiêu chuẩn thí nghiệm máy biến dòng điện IEC 61869 2 2012
TIêu chuẩn thí nghiệm relay hệ thống điện IEC 60255 1
Tiêu chuẩn thí nghiệm điện rơ le trạm biến áp 60255 151
Tiêu chuẩn thí nghiệm rơ le hệ thống điện IEC 60255 127
5G Tổng quan về các tiêu chuẩn, thí nghiệm, thách thức, phát triển và thực hiện
TIêu chuẩn thí nghiệm máy biến áp iec 60076 1
Tiêu chuẩn thí nghiệm chống sét van IEC 60099 4
Tiêu chuẩn thí nghiệm thanh cái IEC 60439 2 2000
TỔNG QUAN về các TIÊU CHUẨN, THÍ NGHIỆM, THÁCH THỨC, PHÁT TRIỂN và THỰC HIỆN đồ án tốt NGHIỆP đại học hệ CHÍNH QUY NGÀNH điện tử TRUYỀN THÔNG
Đồ án tốt nghiệp ngành Điện tử truyền thông: 5G – Tổng quan về các tiêu chuẩn, thí nghiệm, thách thức, phát triển và thực hiện