Source: http://docplayer.fi/48008356-Rakennusten-paloturvallisuus-luonnos-lausunnon-jattoaika-oli-lausunto-pyydetty-usealta-taholta-dia-1.html
Timestamp: 2019-01-21 12:57:59+00:00
Document Index: 20442274

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Rakennusten paloturvallisuus, luonnos Lausunnon jättöaika oli Lausunto pyydetty usealta taholta Dia 1 - PDF
Download "Rakennusten paloturvallisuus, luonnos Lausunnon jättöaika oli Lausunto pyydetty usealta taholta Dia 1"
1 Rakennusten paloturvallisuus, luonnos Lausunnon jättöaika oli Lausunto pyydetty usealta taholta Dia 1
2 Rakennusten paloturvallisuus, luonnos Annetaan asetuksen muodossa Samaan asetukseen kootaan E-sarjan määräykset ja ohjeet Samaan aikaan julkaistaan perustelumuistio E1, E2, E4, E7 ja E9 kumotaan 2017 lopussa (tavoite) Tavoitteena vähentää tulkinnanvaraisuutta Dia 2
3 1 luku Yleistä, luonnos 1 Soveltamisala Uuden rakennuksen rakentamiseen Rakennuksen laajentamiseen Kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen Korjaus- ja muutostyöhön vain jos käyttötarkoitus muuttuu vaarallisempaan suuntaan Dia 3
4 2 Määritelmät 1 luku Yleistä, luonnos kiinteällä sammutusvesiputkistolla rakennukseen kiinteästi asennettua sammutusveden siirtämiseen tarkoitettu putkistoa; osastoidulla uloskäytävällä osastoitua tilaa, jonka kautta rakennuksesta voidaan poistua turvallisesti; palolta ja savulta suojatulla uloskäytävällä osastoitua uloskäytävää, johon on yhteys ainoastaan kerrostasolla olevan osastoidun tilan ja tästä edelleen parvekkeen tai muun ulkoilmaan avoimen tilan kautta siten, että palon ja savukaasujen pääsy uloskäytävään estyy; palolta suojatulla uloskäytävällä osastoitua uloskäytävää, johon on yhteys ainoastaan kerrostasolla olevan osastoidun tilan kautta; Dia 4
5 2 Määritelmät jatkuu 1 luku Yleistä, luonnos kulkureitillä lattiapinnan kustakin kohdasta uloskäytävään johtavaa kulkukelpoista tietä; yläpohjan ontelolla tilaa, jossa tilan mataluuden, muodon tai muun syyn vuoksi ei pääse kulkemaan. ullakolla rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välistä tilaa, jossa on mahdollista päästä kulkemaan; sammutusreitillä pelastushenkilöstölle tarkoitettua ulkoa kellarikerroksiin johtavaa kerrosten uloskäytävistä erillään olevaa kulkureittiä; sisäisellä käytävällä poistumisalueeseen kuuluvaa ja sen tiloista uloskäytävään johtavaa käytävää; Dia 5
6 1 luku Yleistä, luonnos 3 Paloturvallisuuden teknisten vaatimusten täyttyminen rakennuksen täytettävä paloturvallisuuden tekniset vaatimukset suunnittelijat huolehtivat asiasta täyttyvät jos noudatetaan asetuksen mukaisia lukuarvoja voidaan myös toteuttaa oletettuun palonkehitykseen perustuen käytettävä menetelmiä joiden kelpoisuus on osoitettu liitettävä rakennuslupamenettelyyn yli 140 m korkeat rakennukset vähintään keittokirjan vaatimusten mukaan Dia 6
7 1 luku Yleistä, luonnos 4 Rakennusten paloluokitus Rakennuksen paloluokkia ovat P0, P1, P2 ja P3 (poistoesitys P0) P1, P2 ja P3 suunnitellaan asetuksen luokkien ja lukuarvojen mukaan P0 kun suunnitellaan osittain tai kokonaan oletettuun palonkehitykseen perustuen Rakennuksen osat voivat kuulua eri paloluokkiin jos välissä palomuuri Dia 7
8 1 luku Yleistä, luonnos 5 Rakennusten käyttötarkoitus Ryhmitellään pääkäyttötarkoituksen mukaan: asunnot, majoitustilat, hoitolaitokset kokoontumis- ja liiketilat työpaikkatilat tuotanto- ja varastotiloilla autosuojat Tuotantotiloissa kaksi palovaarallisuusluokkaa (PVL) 1=vähäinen tai kohtuullinen, 2=huomattava tai suuri palovaara Dia 8
9 1 luku Yleistä, luonnos 6 Palokuorma ja palokuormaryhmän määritys P0- paloluokan rakennuksen palokuormat on määritettävä P1- luokan rakennuksen palokuormaryhmät on määritettävä Palokuormaryhmät ovat: a) alle 600 MJ/m2 b) väh. 600 MJ/m2 ja enintään 1200 MJ/m2 c) yli 1200 MJ/m2 määritettävä luotettavan arvion perusteella tai laskemalla Dia 9
10 1 luku Yleistä, luonnos 7 Palokuormaryhmän määritys käyttötarkoituksen perusteella Palokuormaryhmään alle 600 MJ/m2 kuuluvia tiloja ovat mm: asunnot, majoitustilat, hoitolaitokset, autosuojat, pienet myymälät, ravintolat, kirkot, urheiluhallit ja jne Palokuormaryhmään MJ/m2 kuuluu mm: myymälät, näyttelyhallit, irtainvarastot, autokorjaamot Palokuormaryhmään yli 1200 MJ/m2 kuuluu mm: erilliset palo-osastoidut varastot Tuotanto- ja varastotilojen palokuormat määritetään kohdekohtaisesti Dia 10
11 1 luku Yleistä, luonnos 8 Rakennuksen kerrosluku Dia 11
12 1 luku Yleistä, luonnos 8 Rakennuksen korkeus P2 P3 Dia 12
13 1 luku Yleistä, luonnos 8 Rakennuksen kerrosala P2 P3 Dia 13
14 1 luku Yleistä, luonnos 8 Huomautukset Dia 14
15 1 luku Yleistä, luonnos 8 P2 ja P3 luokan rakennuksen henkilömäärät Dia 15
16 1 luku Yleistä, luonnos 10 Syttymisen estäminen Rakennus on suunniteltava siten, että palon syttymisen vaara on mahdollisimman vähäinen Tekniset laitteet eivät saa lisätä palon ja savun leviämisvaaraa Tulisijan, savupiipun ja lämmityslaitteen sijoitus ettei niiden käytöstä aiheudu palo- ja räjähdysvaaraa, jota ei voi pitää hyväksyttävänä Dia 16
17 2 luku Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen 12 Luokitukseen perustuva mitoitus P1 ja P2 luokan rakennuksen kantavat rakenteet taulukkomitoituksella (taulukko 3) P3 luokan rakennuksessa alempi kellari R60, A2-s1,do Jos E ja I vaatimus suurempi kuin R vaatimus niin myös kantava rakenne oltava samaa tuntiluokkaa Luokkavaatimuksen täyttyminen osoitettava kokeellisesti, laskennallisesti tai yhdistämällä tuloksia tai käyttämällä taulukkomitoitusta Dia 17
18 2 luku Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen Taulukko 3, osa taulukosta Dia 18
19 2 luku Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen Taulukko 3, osa taulukosta Dia 19
20 2 luku Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen Taulukko 3, osa taulukosta Dia 20
21 2 luku Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen Taulukko 3 huomautukset Dia 21
22 2 luku Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen Taulukko 3 merkinnät Dia 22
23 2 luku Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen 13 Oletettuun palonkehitykseen perustuva kantavien rakenteiden mitoitus rakennus on riittävän turvallinen jos: a) 2 kerroksien henkilöturvallisuuden kannalta vaativa rakennus ja yli 2 kerroksien rakennus ei sorru palon ja jäähtymisen aikana b) 1-2 kerroksien rakennus ei sorru poistumisen ja sammuttamisen aikana mitoituksen perustana käytettävä taulukkoa 4 sammutuslaitteiston jäädyttävää vaikutusta voidaan ottaa huomioon suunnittelussa Dia 23
24 2 luku Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen Taulukko 4 Dia 24
25 3 luku Palon rajoittaminen palo-osastoon 14 Rakennuksen palo-osastointi ja palo-osaston jako osiin estää savun ja palon leviämistä, turvaa poistumista ja helpottaa pelastustoimintaa eri kerrokset yleensä eri palo-osastoja, KERROSOSASTOINTI voi olla myös useita kerroksia samassa palo-osastossa jos yli 28 m enint. 2 kerrosta ja alle 2400 m2 yli 56 m vain yhdessä kerroksessa, huom. 2 krs asunnot poistumistiet molemmissa tasoissa ei kuitenkaan majoitus- tai potilashuoneita sisältävät osastot Dia 25
26 3 luku Palon rajoittaminen palo-osastoon 14 Rakennuksen palo-osastointi ja palo-osaston jako osiin PINTA-ALAOSASTOINTI, taulukko 5 KÄYTTÖTARKOITUSOSASTOINTI, osastointi eri osastoiksi: a) uloskäytävät b) asunnot c) majoitus- ja potilashuoneita sisältävät osastot d) kattilahuoneet jos teho yli 25 kw!!!!!!!!! e) polttoainevarastot f) autosuojat, pois lukien pientalon erillinen autosuoja g) iv-konehuoneet h) hissikuilu ja konehuoneet jos eivät porrashuoneessa erilliset isot varastot Dia 26
27 3 luku Palon rajoittaminen palo-osastoon 15 Palo-osaston koko ja palo-osaston jako osiin, taulukko 5 osa A Dia 27
28 3 luku Palon rajoittaminen palo-osastoon 15 Palo-osaston koko ja palo-osaston jako osiin, taulukko 5 osa B Dia 28
29 3 luku Palon rajoittaminen palo-osastoon 15 Palo-osaston koko ja palo-osaston jako osiin, taulukko 5 osa C Dia 29
30 3 luku Palon rajoittaminen palo-osastoon 15 Palo-osaston koko ja palo-osaston jako osiin, taulukko 5 osa D Dia 30
31 3 luku Palon rajoittaminen palo-osastoon 16 Osastoivat ja osiin jakavat rakennusosat osastoinnin on kestettävä määrätyn ajan osastoiva rakenne on yleensä luokkaa EI voi olla myös luokkaa E, ei saa vaarantaa poistumista osiin jakavan rakennusosan luokkavaatimus on EI15 luokkavaatimukset ovat taulukossa 6 Dia 31
32 3 luku Palon rajoittaminen palo-osastoon Taulukko 6. Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset osa 1 Dia 32
33 3 luku Palon rajoittaminen palo-osastoon Taulukko 6. Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset osa 2 Dia 33
34 3 luku Palon rajoittaminen palo-osastoon 17 Osastoivat ovet, ikkunat ja luukut palonkestoaika vähintään puolet osastoinnin palonkestävyysajasta välipohjassa ja kellarissa (yli 12 m) samaa luokkaa rakennusosan kanssa osastoivan oven oltava itsestään sulkeutuva ja salpautuva, suljin alle 56 m korkeiden rakennusten asuntojen kerrostaso-ovissa ei suljinta vaadita (on esitetty vaatimus lausunnossa) tarvittaessa on varustettava tekniikalla (pidetään auki normaalisti) majoitustilojen osiin jakavat ovet varustettava sulkimella!!!!!!!!!! Dia 34
35 3 luku Palon rajoittaminen palo-osastoon 18 Läpiviennit osastoivissa rakenteissa putket, johdot ja yms. eivät saa ollennaisesti heikentää osastoivuutta 19 Ilmanvaihtolaitteet iv-laitteet eivät saa lisätä palon ja savukaasujen leviämisvaaraa usean palo-osaston iv-kanavat oltava vähintään A2-s1,d0 luokkaa Kanavat voitava puhdistaa helposti 20 Ullakot ja ontelot palon ja savun leviämisvaara ei saa kasvaa ontelon tai ullakon johdosta laajat ontelot on jaettava osiin palon leviämisen rajoittamiseksi palon leviämistä seinämäisten rakennusosien onteloissa on rajoitettava vähintään kerroksittain Dia 35
36 3 luku Palon rajoittaminen palo-osastoon 21 Ulkoseinät ja parvekkeet palo ei saa levitä ulkoseinän tai parvekkeen kautta osastosta toiseen lasitetuilla parvekkeilla palon leviämistä on rajoitettava parvekelaatan osastointi EI 30, vähäisillä osilla EI15 (raot yms.) jos vapaa väli on alle 2 m niin osastointi EI 15 4 luku PALON KEHITTYMISEN RAJOITTAMINEN 22 Yleiset vaatimukset Rakennuksessa on käytettävä tarvikkeita, jotka eivät myötävaikuta palon kehittymiseen vaaraa aiheuttavalla tavalla Dia 36
37 4 luku Palon kehittymisen rajoittaminen 23 Sisäpuoliset pinnat sovelletaan taulukkoa 7 vaatimukset eivät koske pinta-alaltaan vähäisiä rakennusosia kuten ovet, ikkunat, käsijohteita jalkalistoja ja jne ei myöskään 2 krs rakennuksen R30 palkkeja ja pilareita jos ovat luokkaa D-s2,d2 pinnat voi maalata, tapetoida tai vastaavia tuotteita pinnat voivat olla yhtä pääluokkaa heikommat, ehtoja on ei koske kuitenkaan sisäisiä käytäviä, uloskäytäviä tai luokkaa D-s2,d2 Dia 37
38 4 luku Palon kehittymisen rajoittaminen Taulukko 7. Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset osa 1 Dia 38
39 4 luku Palon kehittymisen rajoittaminen Taulukko 7. Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset osa 2 Dia 39
40 4 luku Palon kehittymisen rajoittaminen Taulukko 7. Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset osa 3 Dia 40
41 4 luku Palon kehittymisen rajoittaminen Taulukko 7. Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset osa 4 Dia 41
42 4 luku Palon kehittymisen rajoittaminen 24 Sisäpintojen suojaverhoukset P2-luokan 1-2 kerroksisen rakennuksen sisäpinnat varustettava B-s1,d0 tarvikkeista tehdyllä K2 10-luokan suojaverhouksella suojaverhousta ei edellytetä jos: a) lämmöneristeet luokkaa A2-s1,d0 b) seinän sisäpinta B-s1,d0 ja EI15 c) ullakoton 1 krs tuotanto- ja varastorakennus, jos B-s1,d0 täyttyy d) em. rakennuksen yläpohja jos rakenteet EI 15 ja B-s1,d0 täyttyy e) palkit ja pilarit, jotka täyttävät R30 ja D-s2,d2 luokkavaatimukset Dia 42
43 4 luku Palon kehittymisen rajoittaminen 24 Sisäpintojen suojaverhoukset P2-luokan yli 2 kerroksisen rakennuksen uloskäytävät jos ei ole tehty A2-s1,d0 tarvikkeista niin suojaverhous K2 10 P2-luokan yli 2 kerroksisen rakennuksen seinä- ja kattopinnat varustettava A2-s1,d0 K2 30 suojaverhouksella suojaverhousta ei edellytetä jos: a) jos rakennusosat ovat A2-s1,d0 b) palo-osaston ei kantavilta sisäisiltä väliseiniltä c) jos alle 20 % pinnoista ilman suojaverhousta (katot ja seinä) d) % ilman verhousta ja rakenteiden kestoa lisätty 30 min e) ja yli 80 % ja kantavia ja osastoivia rakenteita pidennetty 60 min Dia 43
44 4 luku Palon kehittymisen rajoittaminen 25 Ulkoseinän yleiset vaatimukset P1-luokan rakennuksen ulkoseinä pääosin A2-s1,d0 luokkaa lämmöneriste joka ei luokkaa A2-s1,d0 on suojattava aukkojen ja pielien osalla puolet osastointivaatimuksesta em. eristekerros on katkaista EI 30 rakenteella kahden kerroksen välein 24 metriin saakka ja sitten kerroksittain P1-luokan rakennuksen kantamaton runko voi olla D-s2,d2 yli 2-kerroksisen P2-luokan rakennuksen lämmöneriste oltava vähintään A2-s1,d0 luokkaa Dia 44
45 4 luku Palon kehittymisen rajoittaminen 26 Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusraon pintojen vaatimukset Dia 45
46 4 luku Palon kehittymisen rajoittaminen 26 Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusraon pintojen vaatimukset Dia 46
47 4 luku Palon kehittymisen rajoittaminen 26 Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusraon pintojen vaatimukset Dia 47
48 4 luku Palon kehittymisen rajoittaminen 27 Yläpohjan vaatimukset enintään 56 m korkea P1 rakennuksen lämmöneriste, joka ei täytä vaatimusta A2-s1,d0 on suojattava osastoinnin mukaisesti EI 30 rakenteella suojattu tai K2 30 suojaverhous riittää kun a) 1-2 kerroksien ullakoton rakennus b) jos lämmöneriste täyttää eristävältä osalta D-s2,d2 luokan yli 56 m korkea P1 tai yli 2-kerroksinen P2 rakennus niin käytettävä lämmöneristettä, joka vähintään A2-s1,d0 Dia 48
49 4 luku Palon kehittymisen rajoittaminen 28 Kate vesikaterakenne ei saa syttyä helposti naapurirakennuksen palosta palo ei saa levitä katteessa eikä sen alustassa vaaraa aiheuttavalla tavalla Kate oltava luokkaa Broof(t2) luokaton kate käy tulisijattomassa rakennuksessa ja 24 m naapurin rakennuksesta suuret kattopinnat jaettava 2400 m2 osiin, ei vaatimusta jos alusta vähintään luokkaa A2-s1,d0 Dia 49
50 5 luku Palon leviämisen estäminen naapurirak. 29 Rakennusten välinen etäisyys palon leviäminen rakennuksesta toiseen ei saa vaarantaa henkilöturvallisuutta palo ei saa helposti levitä rakennuksesta toiseen (naapurirakennus) jos naapurirakennusten väli alle 8 m on rakenteellisin keinoin huolehdittava palon leviämisen rajoittamisesta Dia 50
51 5 luku Palon leviämisen estäminen naapurirak. 30 Palomuuri palomuuria on käytettävä jos rakennus sijoitetaan a) lähelle naapurirakennusta (ilmeinen leviämisvaara) b) kiinni naapurirakennukseen P1-luokan rakennus ja yli 14 m korkea P2-luokan rakennus niin palomuuri oltava luokkaa A2-s1,d0 palomuurissa ovi samaa luokkaa muurin kanssa Dia 51
52 5 luku Palon leviämisen estäminen naapurirak. Taulukko 9. Palomuurin luokkavaatimukset Dia 52
53 6 luku Poistuminen palon sattuessa Poistuminen palon sattuessa 31 Yleiset vaatimukset voitava poistua turvallisesti tulipalossa riittävästi, sopivasti sijoitettuja, väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä poistumisaika ei vaaraa aiheuttavan pitkä uloskäytävän johdettava ulos maanpinnalle tai muuhun turvalliseen paikkaan uloskäytävään ei saa sijoittaa palokuormaa lisääviä laitteita Dia 53
54 6 luku Poistuminen palon sattuessa 32 Kulkureitin enimmäispituus lähimpään uloskäytävään huomattava reitin kaksinkertaisuus matkassa Dia 54
55 6 luku Poistuminen palon sattuessa 33 Uloskäytävien lukumäärä Dia 55
56 6 luku Poistuminen palon sattuessa 33 Uloskäytävien lukumäärä Yhtä uloskäytävää voidaan pitää riittävänä, jos tästä ei vaaraa henkilöturvallisuudelle myös yksikerroksisessa: a) majoitusrakennuksessa, suoraa ulkoa huoneisiin b) enint. 10 hoidettavan hoitolaitoksessa c) pienessä kokoontumis- ja liiketilassa. Tarvittaessa oltava varatie palomuurissa olevaa ovea ei ole syytä käyttää poistumistienä Dia 56
57 6 luku Poistuminen palon sattuessa 34 Uloskäytävän mitat mitoitus henkilömäärän mukaan suurimman poistumisalueen henkilömäärä mitoittaa leveyden leveys vähintään 1200 mm, korkeus 2100 mm alle 60 hlöä niin toinen reitti voi olla 900 mm kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa voi olla yksi 900 mm:n uloskäytävä hissi jälkiasennuksena, leveys 850 mm 60 hlöä kasvattaa leveyttä 400 mm:ä sisäiset käytävät mitoitetaan kuten uloskäytävät Dia 57
58 6 luku Poistuminen palon sattuessa 35 Poistumiseen käytettävät ovet ovien määrä ja leveys riittävä henkilömäärälle ovet helposti hätätilanteessa avattavia ovet avauduttava poistumissuuntaan a) asunnon kerrostaso-ovi b)) henkilömäärä yli 60 Dia 58
59 6 luku Poistuminen palon sattuessa 36 Poistumisaikalaskelma sen voi vaatia rakennusvalvontaviranomainen (MRL 117 b ) henkilöturvallisuuden kannalta vaativat kohteet a) johtuu tilojen käyttötarkoituksesta b) henkilöiden rajoitettu tai alentunut toimintakyky voidaan vaatia myös muissa kohteissa, joissa rakennuksen koko vaarantaa henkilöturvallisuutta Dia 59
60 6 luku Poistuminen palon sattuessa 37 Turvallisuusselvitys ( nimi muutoksen alla) selvityksessä on esitettävä: a) keskimäärin aika omatoimiseen tai avustettuun poistumiseen b) arvio olosuhteiden muuttumisesta huoneessa ja palo-osastossa c) arvio riittääkö aika poistumiseen tai pelastamiseen tilasta jos aika ei riitä, niin määritettävä keinot tason nostoon (toimija tekee) rakennusvalvonta voi edellyttää rakennuksen varustamista paloturvallisuutta parantavilla laitteistoilla tai järjestelyillä Dia 60
61 7 luku Palotekniset laitteistot 38 Palovaroitin ja automaattinen paloilmoitin palovaroitin sähköverkkoon seuraavissa tiloissa: asunnot, alle 50 hlön majoitustilat, alle 25 hlön hoitolaitokset päivähoitolaitokset, päiväkodit ja koulut yli 50 hlön majoitustilat ja yli 25 hlön hoitolaitoksen varustettava automaattisella paloilmoittimella em. tilat sprinkalus ja paikallinen hälytys ( toivottavasti ei noin) Dia 61
62 7 luku Palotekniset laitteistot 39 Automaattinen sammutuslaitteisto Automaattisella sammutuslaitoksella on varustettava: a) P2-paloluokan yli 2 kerroksien rakennus, myös parvekkeet, ei koske 4 krs asuntoja ( hollannin malli ) b) P2-paloluokan yli 2 kerroksisen rakennuksen porrashuone kun palvelee useita palo-osastoja, ei jos tarvikkeet A2-s1,d0 c) kolme ylintä kerrosta P1-luokan rakennus, jos kaksi kerrosta puusta d) rakennus, jonka korkeus yli 56 m e) hoitolaitokset ( on lausunnon esitys) Dia 62
63 8 luku Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely 40 Pääsy sammutuskohteeseen pelastustien suunnittelu rakennuksen lähellä hoidettava pääsy ullakon jokaiseen palo-osastoon, alle 28 m rakennuksissa ulkokautta sammutusreitti kellariin, leveys 900 mm, ei saa kulkea kerroksien uloskäytävien kautta 41 Pelastus- sammutustyössä käytettävä hissi palomieshissi rakennuksessa, jonka : a) ylimmän kerroksen lattia yli 52 m sisäänkäyntitasosta b) maanalainen kellari yli 800 m2 ja maanpinnalta yli 12 m lattiatasolle Dia 63
64 8 luku Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely 42 Savunpoisto suunniteltava ja rakennettava riittävä mahdollisuus savunpoistoon osastoidusta uloskäytävästä ja hissikuilusta oltava savunpoisto + korvausilma kellarista savunpoisto, ei uloskäytävän eikä hyökkäystien kautta voi olla painovoimainen tai koneellinen, avattavat ikkunat käy, rikottavia ei sallita 43 Alkusammutusvälineet rakennus varustettava sopivilla alkusammutusvälineillä Dia 64
65 8 luku Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely 44 Kiinteä sammutusvesiputkisto jos ylimmän lattian korkeus yli 24 m sisäänkäyntitasosta kellarin lattia yli 12 m sisäänkäyntitasosta 45 Voimaantulo tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan hankkeeseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa olleita säännöksiä. Dia 65