Source: http://docplayer.fi/5194255-Karkkilan-kaupunki-vesihuollon-kehittamissuunnitelma.html
Timestamp: 2018-09-21 16:53:48+00:00
Document Index: 16515016

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KARKKILAN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma - PDF
Download "KARKKILAN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma"
1 KARKKILAN KAUPUNKI Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ: YV Tampere AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: PL 453 KAARINA TAMPERE ESPOO Puh. (03) OULU Fax (03) ALV rek. Y-tunnus
2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS YLEISTIEDOT SUUNNITTELUALUE VÄESTÖPOHJA JA KEHITYS SEKÄ ELINKEINOT Väestö- ja työpaikkaennusteet KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ VESIHUOLLON NYKYTILA HALLINTO JA ORGANISAATIOT VEDENHANKINTA Pohjavesialueet ja vedenottamot Vesijohtoverkosto ja vesisäiliöt Vedenkulutus Keskitetyn järjestelmän ulkopuoliset alueet Ylikunnallinen yhteistyö Poikkeus- ja valmiustaso Sammutusvedenhankinta JÄTEVEDENKÄSITTELY Jätevesien viemäröinti Jätevedenpuhdistamo ja jätevesikuormitus Jätevedenpuhdistamon puhdistusteho ja vesistökuormitus Keskitetyn järjestelmän ulkopuoliset alueet Ylikunnallinen yhteistyö HULE- JA KUIVATUSVESIEN VIEMÄRÖINTI VOIMASSA OLEVAT VESIHUOLLON SUUNNITELMAT NAAPURIKUNTIEN VESIHUOLTO VESIHUOLLON ONGELMAT JA KEHITTÄMISTARPEET KEHITYSENNUSTEET Vedenkulutus ja vedenhankinta Viemärivesivirtaama ja kuormitus ja jätevedenpuhdistus VESIHUOLLON TOIMINTAVARMUUS JA RISKIT VESIHUOLLON RIITTÄVYYS JA ONGELMAT Vedenhankinta Jätevedenkäsittely VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VESIHUOLLON TOIMINNAN YLEISET SUUNTAUKSET KUNNAN VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET Palvelujen tuottaminen Yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kuntayhteistyö Toiminnan rahoitus VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TOIMINTA-ALUEILLA Verkostojen kattavuus ja ylläpito Vesihuoltolaitokset VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Kiinteistökohtainen vedenhankinta ja viemäröinti Keskitettyjen järjestelmien hyödyntäminen AIR-IX YMPÄRISTÖ OY PL 453 (Lapinniemenranta 2), TAMPERE puh , fax , sähköposti:
3 7.3 VESIHUOLTOLAITOSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Ylikunnallisen toiminnan kehittäminen Sisäisen toiminnan kehittäminen Toimintavarmuuden parantaminen sekä riskien ja poikkeustilanteiden hallinta Organisaatioiden kehittäminen TOIMINTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN JA LAAJENTAMINEN TOIMENPIDEOHJELMA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN JA YLLÄPITO KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY SUUNNITELMAN TARKENTAMINEN JA MUUTTAMINEN SUUNNITELMAN YLLÄPITO, VALVONTA JA TIEDOTTAMINEN LIITEOSA LIITTEET: LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 LIITE 8 LIITE 9 Vesistöjen yleinen käyttökelpoisuus Karkkilan kaupungin alueella Karkkilan kaupungin väestötiheyskartta Natura-alueet Karkkilan kaupungin alueella Vesihuollon organisaatiokaavio Karkkilan kaupungin alueella olevat pohjavesialueet Vedenottamot Kaupungin vesihuoltolaitoksen liittymismaksut sekä käyttö- ja perusmaksut Kaupungin vesihuoltolaitoksen talouslukuja vuosilta Kehittämistoimenpiteet KARTAT: KARTTA 101 Suunnitelmakartta AIR-IX YMPÄRISTÖ OY PL 453 (Lapinniemenranta 2), TAMPERE puh , fax , sähköposti:
4 KARKKILAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ 20844YV 1. JOHDANTO Karkkilan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on tutkia ja selvittää vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn kehittämisratkaisut niin taajamaalueilla kuin haja-asutusalueilla. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu Karkkilan kaupungin toimeksiannosta Air-Ix Ympäristö Oy:ssä Tampereella. 2. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu voimaan astuneeseen vesihuoltolakiin (119/2001). Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti (Vesihuoltolaki 1 ). Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Tarkoituksena on, että kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma kytkeytyy riittävästi maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) suunnittelujärjestelmään, jota se hyödyntäisi ja täydentäisi. Siksi kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- ja asemakaavan laatiminen on vireillä. Vesihuollon kehittämissuunnittelun tulisi tukea myös ympäristösuojelulain (86/2000) toimeenpanoa. Siksi suunnitelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen sellaisilla alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset. Näillä määräyksillä voidaan mm. kieltää jäteveden johtaminen maahan tai vesistöön. c:/a/20844karkkila/kehittämissuunnitelma
5 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2/34 Kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa tai muita tahoja sitova oikeusvaikutteinen suunnitteluväline, vaan vesihuollon tavoitteita määrittelevä asiakirja. Se on vesihuoltolain perustelujen mukaisesti tarkoitettu joustavaksi kunnan vesihuollon suunnittelun välineeksi. Suunnitelman yhtenä tavoitteena on tehdä siitä työkalu, jota voi hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos. 3. YLEISTIEDOT Suunnittelun lähtötietoina on käytetty kunnasta, Tilastokeskuksesta, Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Uudenmaan liitosta sekä tehdyistä suunnitelmista ja selvityksistä saatuja tietoja. Lähtötiedot perustuvat vuosien aikana tapahtuneeseen kehitykseen. Ennusteiden lähtökohtana on vuoden 2002 tilanne. Suunnittelujakso ulottuu vuoteen 2020 saakka. Vesihuoltoon liittyen on tehty mm. seuraavat suunnitelmat: Länsi-Uudenmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma (1995) Karkkilan haja-asutusalueen vesihuollon yleissuunnitelma (2000) Vesihuollon valmiussuunnitelma (2003). 3.1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueena on Karkkilan kaupunki. Karkkilan kaupunki sijaitsee Etelä- Suomen läänissä, Uudenmaan maakunnan pohjoisosassa ja Lohjan seutukunnassa. Karkkilan rajanaapureita ovat Lopen, Nummi-Pusulan, Tammelan ja Vihdin kunnat. Helsinkiin on matkaa 65 km. Karkkilan kaupungin kokonaispinta-ala on 255 km 2, josta vesistöjen osuus on 12 km 2 (4,7 % kokonaispinta-alasta). Tärkein vesistö on Karjaanjoki-Saavajoki sivujokineen. Pinta-alaltaan enimmäkseen varsin pieniä järviä ja lampia on runsaasti, erityisesti kunnan länsiosassa. Suurimmat järvet ovat Onkimaanjärvi, Löyttyjärvi ja Vuotinainen kunnan koillisosassa, Kolmperse-Vähävesi ja Tämäkohtu länsirajalla Pyhäjärvi keskustan tuntumassa sekä Väskijärvi ja Parsilanjärvi itäosassa. Liitteessä 1 on esitetty vesistöjen yleinen käyttökelpoisuus Karkkilan kaupungin alueella. Keskustaajama on muodostunut Karkkilan kosken partaalla toimineen Högforsin ruukin ympärille, kohtaan jossa Pyhäjärvi laskee Karjaanjokeen. Keskustaajaman pohjoispuolella sijaitsevat Järvenpään ja Siikalan kylät, eteläpuolella Alimmaisen kylä, ja itäpuolella Ahmoon, Haaviston ja Vaskijärven kylät. Kaupunki kuuluu Uudenmaan liiton, Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Länsi- Suomen ympäristölupaviraston toiminta-alueisiin.
6 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 3/ VÄESTÖPOHJA JA KEHITYS SEKÄ ELINKEINOT Viimeisen vuosikymmenen aikana kunnan väestömäärä on ollut pienoisessa laskussa. Kaupungin väestöstä suhteellisen suuri osuus asuu taajamissa, kunnan taajama-aste eli taajamaväestön osuus koko kunnan väestöstä oli 88,4 % vuonna Kaupungin väestömäärän kehitys vuosien välisenä aikana on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 3.1. Väestömäärän kehitys vuosien välisenä aikana (Tilastokeskus) väkiluku Väestön jakaantuminen kunnan alueelle on esitetty liitteessä 2. Taajama-alueen ulkopuolella asuu noin henkeä. Kotitalouksia oli vuonna 2001 yhteensä kappaletta (2,2 henkilöä/kotitalous). Vuonna 2002 loma-asuntoja arvioitiin kunnassa olevan noin 940 kappaletta (Tilastokeskus). Loma-asutusta on lähes kaikkien vesistöjen rannoilla, paikoin varsin tiiviisti rakennettuna. Kaupungin elinkeinorakenteen muutosta vuosien 1993 ja 2001 välisenä aikana voidaan tarkastella taulukosta 3.2. Taulukko 3.2. Karkkilan kaupungin alueella työssä käyvät toimialan mukaan vuosina 1993, 1997 ja 2001 ennakko (Tilastokeskus). alkutuotanto jalostus palvelut tuntematon yhteensä kpl % kpl % kpl % kpl % kpl Työpaikat 1993 työpaikat 1997 työpaikat , , , , , , ,1 65 2, , , ,4 63 2, Alkutuotannossa työskentelevien osuus on voimakkaasti vähentynyt kyseisellä aikavälillä. Jalostuksessa työskentelevien osuus on sen sijaan lisääntynyt. Vuonna 2000 Karkkilan kaupungin työpaikkaomavaraisuus oli 80,4 % eli noin viidennes työssäkäyvistä käy töissä kaupungin alueen ulkopuolella Väestö- ja työpaikkaennusteet Tilastokeskuksen ja kunnan laatimat väestöennusteet sekä kunnan laatima työpaikkaennuste vuosille on esitetty seuraavassa taulukossa.
7 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 4/34 Taulukko 3.3. Väestö- ja työpaikkaennusteet vuosille väkiluku (tilastokeskus) väkiluku (kunta) työpaikat (kunta) Väestöennusteen osalta käytetään kunnan omaa väestöennustetta, jonka mukaan kunnan väkiluku kasvaa suunnittelujakson aikana noin 10 %. Työpaikkojen määrän ennustetaan kasvavan suunnittelujakson aikana noin 25 %. Tulevaisuudessa väestö keskittyy entistä enemmän taajamiin. Väestön keskittyminen taajamiin perustuu alkutuotannon työpaikkojen vähenemiseen samalla kun palvelut ja tuotantotoiminta keskittyvät kuntakeskuksiin. Samanaikaisesti taajamissa toteutetaan asumisrakenteen tiivistämistä. 3.3 KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ Maakuntakaavoitus (entinen seutukaavoitus) Karkkilan alueella on voimassa Länsi-Uudenmaan seutukaava vuodelta Keskustaajaman ulkopuolisella alueella seutukaava on ainoa vahvistettu, oikeusvaikutteinen kaava. Uudenmaan liitto vastaa maakuntakaavoituksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen Uudenmaan maakuntakaavan laatiminen on käynnistetty. Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen Uudenmaan maakuntakaavaksi syyskuussa Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä ja siitä pyydetään viranomaisten ja erilaisten yhteisöjen lausunnot talven aikana. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto saa maakuntakaavan hyväksyttäväkseen vuonna 2004, minkä jälkeen maakuntakaava alistetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Yleiskaavoitus Karkkilan alueella on kaksi vahvistettua oikeusvaikutteista yleiskaavaa: Asemanrannan osayleiskaava, koskee ydinkeskustan ja Pyhäjärven välistä rakentamatonta ranta-aluetta (vahvistettu 2000) Karkkilan keskustan yleiskaava 2015, koskee koko keskustaajamaa ja Pyhäjärven ympäristöä (vahvistettu 2001). Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksymiä yleiskaavoja ilman oikeusvaikutuksia on muutamia: Rantayleiskaava, koskee läntisiä järvi- ja lampialueita (hyväksytty 1984) Ahmoon, Haaviston ja Vaskijärven kylien harjuosayleiskaava, maa-ainesten ottoa ohjaava yleiskaava (hyväksytty 1990). Karkkilan maaseudun osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä vuonna Suunnittelu on sittemmin ollut keskeytyneenä. Kaakkoisen teollisuusalueen osayleiskaava on vireillä.
8 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 5/34 Asemakaavoitus Kaupungin keskustaajaman alue on pääosin asemakaavoitettu. Taajama-alueella vailla asemakaava on Högforsin tehdasalue ja Asemanrannan-Asemansuon alue ja Nahkionmäki. Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella on taajaa astutusta mm. Taka-Vattolassa, Järvenpäässä, Länsi-Tuorilassa ja Ahmoolla. Seuraavat asemakaavahankkeet ovat vireillä: Vattolan rannan asemakaava Bremerintie-Lautatarhan asemakaava. Lisäksi on vireillä joitakin merkitykseltään vähäisiä asemakaavan muutoksia. Ranta-asemakaavoitus Karkkilassa on 15 vahvistettua ranta-asemakaavaa (rantakaavaa). Ne sijaitsevat kaupungin länsiosassa olevien järvien rannoilla. Keski- ja itäosan vesistöjen rannoille ei ole laadittu ranta-asemakaavoja. Rakennusjärjestys sekä muut suunnitelmat ja selvitykset Rakennusjärjestykseen sisältyy päätös erityisistä suunnittelutarvealueista. Niitä on 13 kappaletta ja niiden piiriin kuuluvat pääosin kaikki kaava-alueen ulkopuoliset taajaan asutuksen alueet ja vesistöjen rantavyöhykkeet. Näillä alueilla noudatetaan tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Kaavoitusta ja maankäyttöä ohjaavia suunnitelmia ja selvityksiä on tehty runsaasti. Vireillä on mm. Valtatie 2:n kehittämissuunnitelma ja Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Natura-alueet Karkkilassa Natura 2000 kohteisiin kuuluvat seuraavat alueet: Asemansuo (suoalue, 18 ha), Keihässuo (suoalue, 127 ha, osittain Lopen kunnan puolella), Haaviston alueet (suoalueita, lähteikköjä, lehtoja, 59 ha) ja Vaskijärven metsä (vanhaa metsää, 106 ha). Lisäksi Tervalamminsuon Natura-alueesta on pieni osa Karkkilan puolella, pääosan ollessa Tammelan kunnan alueella. Natura-alueet on esitetty liitteessä VESIHUOLLON NYKYTILA Karkkilan kaupungissa keskitetty vedenhankinta ja jakelu hoidetaan pääosin kaupungin vesihuoltolaitoksen toimesta. Kaupungin vesihuoltolaitos ottaa vetensä Haaviston ja Toivikkeen pohjavedenottamoilta. Kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alue käsittää pääosin vahvistetut asemakaava-alueet sekä pienet alueet Nahkiolla ja Ahmoolla. Lisäksi kaupungin alueella on kymmenkunta yksityisesti toteutettua vesijohtohanketta, joiden avulla hoidetaan vedenjakelu hankkeissa mukana oleviin kiinteistöihin. Vedenhankinta on toteutettu kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostosta. Keskitetty jätevedenkeräily ja -käsittely hoidetaan kaupungin vesihuoltolaitoksen toimesta. Kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alue käsittää pääosin vahvistetut
9 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 6/34 asemakaava-alueet sekä pienet alueet Nahkiolla ja Ahmoolla. Jätevedet käsitellään vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamolla. 4.1 HALLINTO JA ORGANISAATIOT Kaupungin vesihuoltolaitosta koskevista ratkaisuista päättävät kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus. Käytännön tehtävät on alistettu tekniselle lautakunnalle. Vesihuollon organisaatio on esitetty liitteessä 4. Siinä on esitetty vastuukysymykset sekä kunkin tahon merkittävimmät tehtävät. Vesihuoltolaitoksen palveluksessa on kuusi työntekijää. Vesihuoltoon liittyvistä asioista kuntalaisia tiedotetaan laskutuksen yhteydessä toimitettavilla tiedotteilla sekä paikallislehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Kaupungin organisaation sisäinen tiedotus toimii hyvin, koska organisaatio on varsin pieni. 4.2 VEDENHANKINTA Pohjavesialueet ja vedenottamot Pohjavesialueet Karkkilan kaupungin alueella on kahdeksan ensimmäisen luokan pohjavesialuetta, neljä toisen luokan pohjavesialuetta ja 11 kolmannen luokan pohjavesialuetta. I- luokan pohjavesialueilla muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu m 3 /d, II-luokan pohjavesialueilla m 3 /d ja III-luokan pohjavesialueilla m 3 /d. Yhteensä pohjavesialueilla muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu m 3 /d. Tarkemmat tiedot pohjavesialueista on esitetty liitteessä 5. I-luokan pohjavesialueet on esitetty myös suunnitelmakartassa. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia on tehty seuraavasti: Vattolan, Toivikkeen, Haaviston ja Kuonjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vuonna 1997 Nummensyrjän, Järvenpään ja Kuonjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vuonna 2000 Polari-Toivikkeen pohjavesialueen osa-alue A suojelusuunnitelma vuonna 2003 Hongiston pohjavesialueen suojelusuunnitelma vuonna Karkkilan pohjavesialueilla on myös meneillään valtakunnalliseen pohjavedensuojeluun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisprojektiin eli POSKI-projektiin liittyvät tutkimukset, joiden tarkoituksena on luokitella alueiden soveltuvuus maaaineksenottoon vesi- ja kiviaineshuollollisilla sekä lainsäädännöllisillä kriteereillä. Projektin pyrkimyksenä on vähentää vedenhankinnan ja soranoton välisiä ristiriitoja ja turvata sekä puhtaan juomaveden että rakennusmateriaalien saanti ongelmallisilla alueilla. Vedenottamot Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitoksella on käytössä Haaviston ja Toivikkeen pohjavedenottamot. Haaviston vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1977 ja saneerattu vuosina Ottamolla on kaksi siiviläputkikaivoa. Haaviston ottamo sijaitsee Haa-
10 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 7/34 viston pohjavesialueella, jonka antoisuudeksi on arvioitu m 3 /d. Vedenottamon kapasiteetti on 62 m 3 /h (62 m 3 /h * 24 h = m 3 /d). Haaviston vedenottamolla on veden kloorausvalmius. Haaviston vedenottamolta saatava vesi johdetaan Toivikkeen pohjavedenottamolle, jossa on yhteinen alkalointi ja UVdesinfiointi. Haaviston vedenottamolla on vesioikeuden vahvistamat suoja-alueet. Haaviston vedenottamon vesi on hyvää pohjavettä ja täyttää talousveden laatuvaatimukset ja suositukset. Toivikkeen vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1970 ja saneerattu vuosina Ottamolla on kolme siiviläputkikaivoa. Toivikkeen ottamo sijaitsee Polari-Toivikkeen pohjavesialueella, jonka antoisuudeksi on arvioitu m 3 /d. Vedenottamon kapasiteetti on reilut m 3 /d. Toivikkeen vedenottamolla on vedenkäsittelyprosessina kalkkikivialkalointi, joka käsittää seuraavat vaiheet: kalkkikivialkalointi, UV-säteilytys, kloorausvalmius sekä ph- ja sameusmittaus. Toivikkeen vedenottamolla käsitellään myös Haaviston vedenottamolta otettava vesi. Toivikkeen vedenottamon käsittelykapasiteetti on 200 m 3 /h (200 m 3 /h * 24 h = m 3 /d). Toivikkeen vedenottamolla on vesioikeuden vahvistamat suoja-alueet. Toivikkeen vedenottamon vesi on hyvää pohjavettä ja täyttää talousveden laatuvaatimukset ja suositukset. Vedenottamoilla suoritetaan käyttötarkkailua laaditun käyttötarkkailuohjelman mukaisesti (Karkkilan kaupunki, Vesilaitosten valvonta- ja käyttötarkkailuohjelma, ). Lisäksi kaupungin omistuksessa on entisen Haaviston koulun kaivo, nykyisin Pyydysmäen vedenottamo. Ottamo sijaitsee Kuonjoen pohjavesialueella. Ottamolla on pieni muutaman talouden jakelualue. Verkosto ei ole yhteydessä muihin verkostoihin. Ottamolla on 600 m 3 /d ottolupa ja lupa rakentaa uusi kaivo. Oy Lohja Ab:n omistuksessa on Vuorenmäen vedenottamo, joka sijaitsee Kuonjoen pohjavesialueella. Oy Lohja Ab ottaa vettä omaan käyttöönsä. Ottamoa ei ole liitetty muihin verkostoihin. Tarkemmat tiedot vedenottamoista on esitetty liitteessä Vesijohtoverkosto ja vesisäiliöt Kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alue käsittää pääosin vahvistetut asemakaava-alueet ja pienet alueet Nahkiolla ja Ahmoolla. Toiminta-alue on esitetty suunnitelmakartassa. Keskitetyn vedenhankinnan piirissä on noin asukasta ja liittymisprosentti on noin 88 %. Vesijohtoverkostojen liittyjämäärät ja liittymisprosentit vuosilta on esitetty taulukossa 4.1. Taulukko 4.1. Vesijohtoverkostojen liittyjämäärät ja liittymisprosentit vuosilta väkiluku as liittyjämäärä as liitetyt kiinteistöt kpl liittymisprosentti % 87,8 86,9 87,3
11 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 8/34 Vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkossa on kolme painepiiriä: vesitornin pääpainepiiri sekä Ahmoon (kapasiteetti 40 m 3 /h) ja Vattolan (kapasiteetti 40 m 3 /h) paineenkorotusasemien painepiirit. Nyhtälänharjulla sijaitsevan vesitornin tilavuus on 500 m 3 (mikä vastaa noin 1/3 vuorokauden keskimääräisestä kulutuksesta). Veden pumppausta pohjavedenottamoilta vesijohtoverkostoon säädetään vesitornin vedenpinnan korkeuden perusteella. Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston runkovesijohtojen yhteispituus oli noin 71,8 km vuoden 2001 lopussa. Seuraavassa taulukossa on esitetty viime vuosien aikana rakennettujen ja saneerattujen vesijohtojen pituudet. Taulukko 4.2. Rakennettujen ja saneerattujen vesijohtojen pituudet vesijohtoverkkoa rakennettiin m vesijohtoverkkoa saneerattiin m Kaupungin vesihuoltolaitoksen verkoston vedenlaatua valvotaan laaditun valvontaohjelman mukaisesti (Karkkilan kaupunki, Vesilaitosten valvonta- ja käyttötarkkailuohjelma, ). Talousvesi on täyttänyt tutkituilta ominaisuuksiltaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaiset talousveden laatuvaatimukset ja suositukset Vedenkulutus Vuonna 2002 kaupungin vesihuoltolaitos pumppasi Haaviston ja Toivikkeen vedenottamoilta verkostoon vettä noin m 3 /a (keskimäärin m 3 /d). Seuraavaan taulukkoon on koottu vedenkulutukset sekä ominaisvedenkulutukset vuosilta Taulukko 4.3. Vedenkulutus ja ominaisvedenkulutus vuosina kaupungin vesihuoltolaitos verkostoon pumpattu vesimäärä m 3 /a Haaviston vedenottamo m 3 /a Toivikkeen vedenottamo m 3 /a vedenkulutus - asutuksen vedenkulutus m 3 /d teollisuuden vedenkulutus m 3 /d yhteensä m 3 /d ominaisvedenkulutus l/as/d laskutettu vedenkulutus - laskutettu vedenkuluttajilta m 3 /a laskuttamaton käyttö + hukkavedet m 3 /a laskuttamaton käyttö + hukkavedet % Laskuttamattoman veden ja hukkaveden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä on kasvanut voimakkaasti parin viime vuoden aikana, ollen vuonna 2002 jo 23 %.
12 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 9/34 Teollisuuden osuus kokonaisvedenkulutuksesta on ollut vuosina 2001 ja 2002 noin 25 %. Kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoon on liittynyt muutamia merkittäviä vedenkuluja mm. Helvar Oy ja Metso Drives Oy. Kaupungin vesihuoltolaitoksen liittymismaksut sekä perus- ja käyttömaksut on esitetty liitteessä 7. Liitteessä 8 on esitelty vesihuoltolaitoksen talouslukuja vuosilta Keskitetyn järjestelmän ulkopuoliset alueet Keskitetyn vedenhankinnan ja -jakelun ulkopuolella on noin 500 kiinteistöä, joissa asuu noin henkilöä. Haja-asutusalueellakin lähes kaikki kiinteistöissä on painevesi kiinteistökohtaisesti toteutettuna. Kaupungin vesijohtoverkoston jatkeena toimii kaikkiaan noin kymmenkunta yksityisvesijohtoa, joiden piirissä on yhteensä noin 80 kiinteistöä eli noin 200 henkilöä. Suurimmat haja-asutusalueella toteutetut yhteishankkeet ovat Ahmoossa ja Nahkiossa. Muualla haja-asutusalueella kiinteistökohtainen vedenhankinta on hoidettu pääasiassa maa- ja kallioporakaivoilla. Haja-asutusalueen kiinteistökohtaisten kaivojen veden laatua kartoitettiin luvun alkupuolella toteutetussa HAAVE-projektissa. HAAVE-projektia varten kaivoveden laatua tutkittiin noin 20 kaivosta. Alle puolessa kaivovedenlaatu oli moitteetonta. Yleisimmät ongelmat olivat happamuus ja alumiinipitoisuus sekä bakteerien pääsy kaivoon. Joillakin alueilla, etenkin keskustan pohjoispuolella, on veden riittävyyden kanssa ollut ongelmia etenkin kuivina vuosina Ylikunnallinen yhteistyö Nummi-Pusulan kunnan puolelta on muutamia kiinteistöjä liittynyt Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoon. Yhteistyötä naapurikuntien kanssa on tehty erilaisissa alueellisissa suunnitelmissa Poikkeus- ja valmiustaso Vesilaitoskohtaisesti laskettu turvallisuusluokitus (I-IV) perustuu siihen, kuinka monta litraa riskitöntä (saastumatonta) ja laatuvaatimukset täyttävää vettä on käytettävissä vesilaitoksella yhtä henkilöä kohti vuorokaudessa poikkeustilanteessa (taulukko 4.4). Poikkeustilanteiksi on määritelty tilanteet, joissa pintavettä tai vesilaitoksen tuottoisinta vedenottamoa ei voida käyttää.
13 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 10/34 Taulukko 4.4. turvallisuusluokka n Vesilaitoksen turvallisuusluokitukset ja kutakin turvallisuusluokkaa vastaavat vesimäärät Karkkilan kaupungissa vuonna poikkeustilanteessa käyttöön jäävä vesimäärä vaatimustaso I > 120 l/as/d > 930 m 3 /d II l/as/d m 3 /d III l/as/d m 3 /d IV < 20 l/as/d < 150 m 3 /d Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitoksen on pystyttävä toimittamaan vettä oman toiminta-alueensa tarpeisiin poikkeustilanteessa 930 m 3 /d päästäkseen I-luokkaan (liittyjämäärä noin 7 700). Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitos pystyy toimittamaan kuluttajille turvallisuusluokan I edellyttämän vesimäärän, sillä jommankumman vedenottamon ollessa pois käytöstä, voidaan tarvittava vesimäärä toimittamaan toiselta vedenottamolta. Karkkilan kaupungille on laadittu vesihuollon valmiussuunnitelma vuonna Valmiussuunnitelma on laadittu toiminta- ja varautumissuunnitelmaksi normaali- ja poikkeusolojen vaikeita häiriötilanteita varten. Valmiussuunnitelmassa on käsitelty kaikki vesihuoltolaitostoiminnot häiriötilanteittain, kartoitettu niiden nykyiset toimintavalmiudet eri häiriötilanteissa, laadittu toimintaohjeet kutakin tilannetta varten ja laadittu suunnitelma nykyisten valmiuksien parantamiseksi tulevaisuudessa (Karkkilan kaupunki, Vesihuollon valmiussuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy, 2003) Sammutusvedenhankinta Kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostossa on paloposteja noin 200 kpl, yksi palovesiasema ja yksi vesiposti. Normaalioloissa sammutusvesi otetaan vesijohtoverkoston alueella pääosin vesijohtoverkostosta. Muualla sammutusvetenä käytetään säiliöautosta saatua vettä ja luonnonvesistöistä otettua vettä. 4.3 JÄTEVEDENKÄSITTELY Jätevesien viemäröinti Kaupungin vesihuoltolaitoksen viemäröinnin toiminta-alue käsittää pääosin vahvistetut asemakaava-alueet sekä pienet alueet Nahkiolla ja Ahmoolla. Toimintaalue on esitetty suunnitelmakartassa. Viemäriverkkoon liittyneiden määrä vuoden 2002 lopussa oli noin ja liittymisaste noin 88 %. Viemäriverkon liittyjämäärät ja liittymisprosentit vuosilta on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 4.5. Viemäriverkkoon liittyneiden määrä ja liittymisprosentit vuosilta väkiluku as liittyjämäärä as liitetyt kiinteistöt kpl liittymisprosentti % 86,4 86,9 87,3
14 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 11/34 Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitoksen viemäriverkosto on rakennettu pääosin erillisviemäriperiaatteella. Vuoden 2001 lopussa vesihuoltolaitoksella oli jätevesiviemäriä 56,7 km, sadevesiviemäriä 28,1 km ja sekaviemäriä 10,4 km. Vuoden 2001 lopussa jätevesipumppaamoja oli viemäriverkostossa 8 kappaletta. Seuraavassa taulukossa on esitetty viime vuosien aikana rakennettujen ja saneerattujen viemärien pituudet. Taulukko 4.6. Rakennettujen ja saneerattujen viemärien pituudet viemäriverkkoa rakennettiin m viemäriverkkoa saneerattiin m sadevesiviemäriä rakennettiin m Viemäriverkosta on tehty vuotovesitutkimuksia, joiden avulla pahimmat ongelmaalueet on kartoitettu. Näiden ongelma-alueiden saneeraus on myös aloitettu Jätevedenpuhdistamo ja jätevesikuormitus Jätevedenpuhdistamo Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitoksen keskuspuhdistamo on otettu käyttöön vuonna Jätevedenpuhdistamon laajamittainen saneeraus toteutettiin vuosina 2001 ja Saneerattu puhdistamo otettiin käyttöön Puhdistamo on esiselkeytyksellä täydennetty biologinen aktiivilietelaitos, jossa fosforin poisto suoritetaan rinnakkaissaostuksena ferrosulfaatilla. Puhdistamo on 2-linjainen. Käsitellyt jätevedet johdetaan purkuputkella Vanjokeen, joka laskee Vihdin puolella Hiidenveteen. Jätevedenpuhdistamon prosessiyksiköt ovat: karkea hiekanerotus välppäys ilmastettu hiekanerotus (80 m 3 ) 2-linjainen esiselkeytys (2 x 475 m 2 ) 2-linjainen ilmastus (2 x 400 m 3 ) 2-linjainen jälkiselkeytys (2 x 750 m 2 ) lietteen sakeutus ja kuivaus. Puhdistamolla on ohitusmahdollisuus imukaivosta ja esiselkeytyksen jälkeen. Taulukko 4.7. Jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot. mitoitusarvo mitoitusvirtaama (Q kesk ) m 3 /d mitoitusvirtaama (q mit ) m 3 /h 220 maksimivirtaama (q max ) m 3 /h 640 BOD 7ATU -kuorma kg/d 560 fosfori kg/d 20 typpi kg/d 110 ALV
15 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12/34 Jätevesikuormitus Jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin vuonna 2002 keskimäärin noin m 3 /d jätevettä ( m 3 /a). Ohituksia oli yhteensä m 3, joka on noin 4 % kokonaistulovirtaamasta. Jätevedenpuhdistamon tulokuormitus vuosina on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 4.8. Puhdistamon keskimääräisen tulokuormituksen kehitys vuosien välisenä aikana virtaama m 3 /a virtaama m 3 /d ohitukset m 3 /a BOD 7ATU kg/d (mg/l) 310 (110) 420 (160) 290 (130) kok. fosfori kg/d (mg/l) 12 (4,3) 18 (7,0) 13 (5,6) kok. typpi kg/d (mg/l) 85 (29) 99 (38) 78 (35) Jätevedenpuhdistamon asukasvastikeluku (ALV) oli tulevan veden BOD 7ATU -arvon ja maksimiviikkovirtaaman perusteella Kaupungin vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon ei ole liittynyt määrältään eikä laadultaan merkittäviä jäteveden tuottajia. Jätevesien lisäksi jätevedenpuhdistamolla käsitellään kaupungin alueelta tuotavia sako- ja umpikaivolietteitä. Vuonna 2002 puhdistamolle tuotiin lietteitä yhteensä 3441 m 3 ja vuonna 2001 yhteensä m 3. Sako- ja umpikaivolietteet vastaanotetaan lietealtaaseen, josta ne pumpataan prosessiin. Seuraavassa taulukossa on jätevesi eritelty laskutettuun ja laskuttamattomaan jäteveteen vuosina Taulukko 4.9. Käsitelty ja laskutettu jätevesi vuosina käsitelty jätevesimäärä m 3 /a laskutettu jätevesimäärä m 3 /a laskuttamaton jätevesimäärä m 3 /a laskuttamaton jätevesimäärä % 58,4 55,1 49,5 Laskuttamattoman jäteveden määrä on vaihdellut 50 ja 60 prosentin välillä käsitellystä jätevesimäärästä. Viime vuosien aikana laskuttamattoman jäteveden osuus on pienentynyt. Puhdistamolla muodostui tiivistettyä (noin 6 %) lietettä m 3 vuonna 2002 (vuonna 2001 yhteensä m 3 ). Liete kuljetaan ja kuivataan Helsingin Veden Viikin jätevedenpuhdistamolla. Kuivattu liete mädätetään ja sen jälkeen kompostoidaan. Syntyvä lopputuote käytetään viherrakentamiseen. Kaupungin vesihuoltolaitoksen liittymismaksut sekä perus- ja käyttömaksut on esitetty liitteessä 7. Liitteessä 8 on esitelty vesihuoltolaitoksen talouslukuja vuosilta
16 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 13/ Jätevedenpuhdistamon puhdistusteho ja vesistökuormitus Länsi-Suomen ympäristölupaviraston vuonna 2000 antamat jätevedenpuhdistamon lupaehdot on esitetty seuraavassa taulukossa. Uusi ympäristölupa on haettava vuoden 2006 loppuun mennessä. Taulukko Puhdistamon voimassa olevat lupaehdot. jäännöspitoisuus *( poistoteho *( BOD 7ATU alle 10 mg/l yli 90 % P kok alle 0,5 mg/l yli 90 % NH 4 alle 4,0 mg/l yli 90 % *) Arvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina. Edellä mainittuihin arvoihin sisällytetään myös mahdolliset ohijuoksutukset. Valtioneuvoston päätöksessä n:o 365/94 edellytetään, että kemiallinen hapenkulutus COD Cr lähtevässä vedessä on <125 mg/l ja poistoteho vähintään 75 % sekä kiintoaine lähtevässä vedessä on <35 mg/l ja poistoteho vähintään 90 %. Vuoden 2002 tarkkailutietojen perusteella lupaehdot täyttyivät muuten paitsi jakson I/2002 BOD:n ja fosforireduktion osalta (uusi puhdistamo otettiin käyttöön ). Jätevedenpuhdistamolta lähtevän jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus sekä puhdistamon käsittelyteho vuosien 2000 ja 2002 välisenä aikana on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko Puhdistamolta lähtevän käsitellyn jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus sekä puhdistamon käsittelyteho vuosina kg/d mg/l % kg/d mg/l % kg/d mg/l % BOD 7ATU fosfori 1,3 0, ,0 0, ,75 0,32 94 typpi , ,0 NH 4 -typpi Keskitetyn järjestelmän ulkopuoliset alueet Keskitetyn viemäröinnin ja jätevedenkäsittelyn ulkopuolella on noin 500 kiinteistöä, joissa asuu noin henkilöä. Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely on hoidettu vanhoilla kiinteistöillä pääosin 2-3:n saostuskaivon laskeutuksella sekä rantojen ja naapurin välittömässä läheisyydessä saniteettivedet on johdettu umpikaivoon. Saostuskaivoista jätevedet on johdettu avo-ojiin ja umpikaivoista kuljetettu kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Karkkilan kaupungin rakennusjärjestyksessä annetaan määräyksiä ja ohjeita, joiden mukaan jätevesien käsittely tulee toteuttaa kullakin alueella. Viemäriverkoston ulkopuolella kiinteistön jätevedet tulee käsitellä terveydensuojeluviranomaisten hyväksymällä tavalla. Tärkeillä pohjavesialueilla piha- ja paikoitusalueiden pintavedet ja salaojavedet on johdettava vyöhykkeen ulkopuolella. Tätä varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja mahdollisesti tarvittavat luvat. Tarkempia ohjeita saa kaupun-
17 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 14/34 gin terveydensuojeluviranomaiselta. Jätevesien käsittelyä koskevat ohjeet tullaan päivittämään vuoden 2004 aikana Ylikunnallinen yhteistyö Kaupungin vesihuoltolaitos tekee jätevedenkäsittelyssä yhteistyötä Helsingin Veden kanssa. Jätevedenpuhdistamolla syntyvä puhdistamoliete kuljetaan ja kuivataan Helsingin Veden Viikin jätevedenpuhdistamolla. Kuivattu liete mädätetään ja sen jälkeen kompostoidaan. Syntyvä lopputuote käytetään viherrakentamiseen. 4.4 HULE- JA KUIVATUSVESIEN VIEMÄRÖINTI Kaupungin vesihuoltolaitoksen sadeviemäröinnin toiminta-alue käsittää hajanaisia alueita asemakaava-alueella. Vuoden 2001 lopussa vesihuoltolaitoksella oli sadevesiviemäriä 28,1 km ja sekaviemäriä 10,4 km. Verkostossa on yksi sadevesipumppaamo. Sadevesiviemäriä on rakennettu viime vuosien aikana seuraavasti: 412 metriä vuonna 2000, 333 metriä vuonna 2001 ja metriä vuonna Toiminta-alueen ulkopuolisilla alueilla kiinteistöjen omistajat vastaavat itse hule- ja kuivatusvesien pois johtamisesta. 4.5 VOIMASSA OLEVAT VESIHUOLLON SUUNNITELMAT Parasta aikaa on tekeillä (talvi 2004) selvitys Karkkilan, Lohjan ja Vihdin vesihuoltolaitosten yhteistyön kehittämisestä. 4.6 NAAPURIKUNTIEN VESIHUOLTO Seuraavassa on lyhyesti käsitelty naapurikuntien vesihuolto. Loppi Lopen kunnan vedenhankinnasta ja jakelusta vastaa kunnan vesilaitos. Vesilaitoksella on käytössä Kirkonkylän, Läyliäisten ja Launoisten pohjavedenottamot. Lopen kunnan vesilaitoksen kokonaisvedenkulutus oli vuonna 1999 keskimäärin noin 550 m 3 /d (liittyjämäärä 4 510, liittymisaste 60 %). Jätevedenkeräily ja -käsittely hoidetaan kunnan viemärilaitoksen toimesta. Viemärilaitoksella on käytössä kolme jätevedenpuhdistamo (Kirkonkylä, Läyliäinen, Launonen). Vuonna 1999 puhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä yhteensä keskimäärin noin 820 m 3 /d (liittyjämäärä noin 4 290, liittymisaste 57 %). Nummi-Pusula Nummi-Pusulan kunnan vedenhankinnasta ja jakelusta vastaa pääasiassa kunnan vesilaitos. Vesilaitoksella on käytössä Vesi-Pekan ja Kylmälähteen pohjavedenottamot. Lisäksi kunnan vesilaitos on ostanut ja myynyt pieniä määriä vettä. Kunnan vesilaitoksen lisäksi kunnassa toimii Nummen Oinolan vesiyhtymä, Höynölän vedenjohto-osuuskunta ja Härkäjoen vesiosuuskunta. Nummi-Pusulan kun-
18 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 15/34 nan (kunnan vesilaitos ja osuuskunnat) kokonaisvedenkulutus oli vuonna 1999 keskimäärin noin 425 m 3 /d (liittyjämäärä (kunnan vesilaitos noin 2420 ja muut noin 400), liittymisaste 47 %). Jätevedenkeräily ja -käsittely hoidetaan kunnan viemärilaitoksen toimesta. Nummi- Pusulan viemärilaitoksen Saukkolan jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevettä vuonna 1999 keskimäärin noin 490 m 3 /d. (liittyjämäärä 1 970, liittymisaste 33 %). Tammela Tammelan kunnan vedenhankinnasta ja jakelusta vastaa pääasiassa kunnan vesilaitos. Vesilaitoksen vedenhankinta tapahtuu Syrjäharjun ja Pätinkiharjun pohjavedenottamoilta. Kunnan vesilaitoksen lisäksi kunnassa toimii useita vesihuolto osakeyhtiöitä. Someron Vesihuolto Oy:n toimesta hoidetaan Letkun ja Torron kylien vedenjakelu. Tammelan keskimääräinen vedenkulutus vuonna 1999 oli noin 635 m 3 /d (liittyjämäärä noin 4 500, liittymisaste 70 %). Tammela johtaa jätevedet Forssaan käsiteltäväksi. Vuonna 1999 viemäriverkostoon oli liittynyt liittyjää ja liittymisaste oli 85 %. Vihti Vihdin kunnan vedenhankinnasta ja jakelusta vastaa pääasiassa kunnan vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitoksella on käytössä Luontolan ja Lankilan sekä Isolähteen pohjavedenottamot. Kunnan vesihuoltolaitoksen lisäksi kunnassa toimii muutamia vesiosuuskuntia. Vihdin kunnan vesihuoltolaitoksen kokonaisvedenkulutus oli vuonna 2002 keskimäärin noin m 3 /d (liittyjämäärä , liittymisaste 68 %). Jätevedenkeräily ja -käsittely hoidetaan kunnan vesihuoltolaitoksen toimesta. Vesihuoltolaitoksella on käytössä kaksi jätevedenpuhdistamo (Kirkonkylä ja Nummela). Kunnassa on lisäksi kolme pienempää puhdistamoa (Liittokodin Elohovi, Hopeaniemen kuntoparantola ja Tervalammin työlaitos). Vuonna 1999 puhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä yhteensä keskimäärin noin m 3 /d (liittyjämäärä noin , liittymisaste 68 %). 5. VESIHUOLLON ONGELMAT JA KEHITTÄMISTARPEET 5.1 KEHITYSENNUSTEET Vedenkulutus ja vedenhankinta Arvioitaessa keskitettyyn vesijohtoverkkoon liittyneiden määrän kehitystä on otettu huomioon nykyiset verkostot, verkostojen laajeneminen asutukseen nähden (asemakaava-alueiden rakentuminen, haja-asutusalueen vesijohtohankkeet) sekä asutuksen keskittyminen taajamiin olemassa olevien vesijohtoverkkojen piiriin. Liittymisprosentin ennustetaan kasvavan nykyisestä 87 %:sta 91 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Näin ollen vesijohtoverkon piiriin tulee mitoitusvuoteen mennessä noin uutta liittyjää (taulukko 5.1). Vedenkulutusennusteet asutuksen osalta perustuvat ominaisvedenkulutuksessa (l/as/d) ja liittyjämäärissä tapahtuviin muutoksiin. Ominaisvedenkulutuksen voidaan arvioida pysyvän nykyisellään. Teollisuuden vedenkulutus sisältyy asutuksen vedenkulutukseen. Vettä merkittävästi kuluttavan teollisuuden (tai muun yritystoiminnan) oletetaan huolehtivan itsenäisesti vedenhankinnastaan.
19 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 16/34 Kaupungin vesihuoltolaitoksen keskimääräinen vuorokausikulutus oli vuonna 2002 noin m 3 /d. Mitoitusvuonna 2020 vedenkulutuksen arvioidaan olevan noin 1680 m 3 /d. Vedenkulutus kasvaa tarkasteluvälillä noin 15 %. Vedenkulutuksen kasvua voidaan pienentää vuotovesien määrää pienentämällä. Taulukko 5.1. Vesijohtoverkon liittyjämääräennusteet, liittymisprosentit ja vedenkulutusennusteet vuosille 2010 ja väkiluku as liittyjämäärä as liittymisprosentti % 87, kokonaisvedenkulutus m 3 /d kokonaisvedenkulutus m 3 /a huippuvuorokausikulutus, HQ d *( m 3 /d huipputuntikulutus, HQ h *( m 3 /h *) Vuorokausikulutuskertoimena (CD max ) on käytetty arvoa 1,76-1,80 ja huipputuntikulutuskertoimena (CH max ) 1, Viemärivesivirtaama ja kuormitus ja jätevedenpuhdistus Arvioitaessa keskitettyyn viemäriverkkoon liittyneiden määrän kehitystä on otettu huomioon nykyiset viemäriverkot, verkostojen laajeneminen asutukseen nähden (asemakaava-alueiden rakentuminen, haja-asutusalueen siirto- ja paineviemärihankkeet) sekä asutuksen keskittyminen taajamiin olemassa olevien viemäriverkkojen piiriin. Liittymisprosentin ennustetaan kasvavan nykyisestä 87 %:sta 91 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Näin ollen viemäriverkon pariin tulee mitoitusvuoteen mennessä noin uutta liittyjää (taulukko 5.2). Jätevesimääräennusteet asutuksen osalta perustuvat ominaisjätevesimäärässä (l/as/d) ja liittyjämäärissä tapahtuviin muutoksiin. Ominaisjätevesimäärän voidaan arvioida pysyvän nykyisellään. Teollisuuden jätevesimäärä sisältyy asutuksen jätevesimääriin. Jätevettä merkittävästi tuottavan teollisuuden (tai muun yritystoiminnan) oletetaan huolehtivan itsenäisesti jätevedenkäsittelystään. Vuonna 2002 keskimääräinen jätevesimäärä oli noin m 3 /d. Mitoitusvuonna 2020 jäteveden määrän arvioidaan olevan keskimäärin noin m 3 /d. Jätevesimäärä kasvaa tarkasteluvälillä noin 15 %. Jätevesimäärän kasvua voidaan pienentää vuotovesien määrää pienentämällä. Taulukko 5.2. Viemäriverkon liittyjämääräennusteet, liittymisprosentit ja jätevesimäärä ennuste vuosille 2010 ja 2020 (keskimääräinen) väkiluku as liittyjämäärä as liittymisprosentti % 87, jätevesimäärä m 3 /d m 3 /a BOD 7ATU kg/d fosfori kg/d typpi kg/d
20 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 17/34 Jätevedenpuhdistamon kuormituksen (BOD 7ATU, N, P) on arvioitu kasvavan liittyjämäärän kasvun suhteessa. 5.2 VESIHUOLLON TOIMINTAVARMUUS JA RISKIT Kaupungin vesihuoltolaitoksen vedenhankinnan toimintavarmuus on hyvä, sillä vedenhankinta toteutetaan kahdelta eri pohjavesialueella olevalta vedenottamolta. Lisäksi toimintavarmuutta lisää verkostossa oleva ylävesisäiliö. Vedenjakelun kannalta merkittävän riskin muodostaa vedenottamoiden ja vedenjakeluverkoston välinen syöttövesijohto. Vedenottamoilta verkostoon toimitettava vesi johdetaan yhtä putkea pitkin. Mahdollisissa häiriötilanteissa koko keskitetty vedenjakelu on uhattuna. Vesijohtoverkostossa mm. putkirikot aiheuttavat jakeluhäiriöitä (laadun ja/tai määrän suhteen), jotka heikentävät vedenjakelun toimintavarmuutta. Jakeluhäiriöistä voi aiheutua myös taloudellisia menetyksiä vesihuoltolaitokselle korvausvaatimusten kautta. Pohjavesialueilla, etenkin niillä, joilla on pohjavedenottotoimintaa, jätevesien puutteellinen käsittely (keskitettyjen viemäröintijärjestelmien puuttuminen ja kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelyjärjestelmien riittämättömyys) saattaa aiheuttaa pohjavesien pilaantumisriskin. Viemäriverkostossa ja jätevedenpuhdistamolla riskejä aiheuttavat erilaiset häiriötilanteet (esim. sähkökatkot, laiterikot), joissa jätevettä joudutaan ohijuoksuttamaan. Ohijuoksutuksesta on aina haittaa ympäristölle ja sen lisäksi se on mahdollisten korvausvaatimusten kautta taloudellinen haitta viemärilaitokselle. Keskitettyjen järjestelmien ulkopuolella vedenhankinnan toimintavarmuus ja riskit muodostuvat kaivoveden määrän ja laadun riittävyydestä sekä jätevedenkäsittelyn osalta kiinteistökohtaisen vedenkäsittelyjärjestelmän riittävyydestä. 5.3 VESIHUOLLON RIITTÄVYYS JA ONGELMAT Vedenhankinta Riittävyys Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitoksen vedenhankinnan riittävyyttä on selvitetty vertaamalla vedenottamoiden ottolupien mukaista vesimäärää vedentarpeeseen (keskimääräiseen ja huippuvuorokausikulutuksen mukaisen kulutukseen).
21 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 18/34 Taulukko 5.3. Vedenhankinnan riittävyys m 3 /d 2010 m 3 /d 2020 m 3 /d vesivarat - Haaviston ottolupa m 3 /d Toivikkeen ottolupa m 3 /d Pyydysmäen ottolupa **( m 3 /d yhteensä m 3 /d keskimääräinen vedenkulutus m 3 /d huippuvuorokauden kulutus, HQ d *( m 3 /d erotus *) Vuorokausikulutuskertoimena (CD max ) on käytetty arvoa 1,76-1,80. **) Pyydysmäen vedenottamon täysimääräinen hyödyntäminen vaatii vedenottamon toiminnan tehostamista ja ottamon liittämistä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitoksen käytössä olevat tutkitut pohjavesivarat ovat noin m 3 /d. Luvan mukainen vedenotto niistä on yhteensä enintään 3100 m 3 /d. Vedenhankintaan soveltuvia pohjavesivaroja on yhteensä m 3 /d, ja kaikkiaan pohjavesivaroja on yhteensä m 3 /d. Pohjavesivaroja on siten runsaasti kaupungin tarpeisiin. Toivikkeen ja Haaviston yhteinen vesioikeuden luvan mukainen otto m 3 /d riittää kattamaan ennusteen mukaisen vedentarpeen. Häiriö jommallakummalla ottamolla aiheuttaisi kuitenkin vakavan ongelman vesihuollolle, joten vedenhankinnan turvaamiseksi tarvitaan kolmas vedenottamo. Vedenhankinnan varmuuden parantamiseksi on suunniteltu tehostaa Kuonjoen pohjavesialueella olevan Pyydysmäen ottamon vedenottoa ja rakentaa Pyydysmäen ottamolta yhdysvesijohto Haaviston vedenottamolle. Pyydysmäen vedenottamolla on vesioikeuden myöntämä 600 m 3 /d ottolupa. Toivikkeen vedenottamon käsittelykapasiteetti on 200 m 3 /h, joten ennusteen mukainen vesimäärä on mahdollista käsitellä kokonaan nykyisellä laitoksella. Lisäksi selvitetään vedenhankinnan aloittaminen Vattolan pohjavesialueella sijaitsevasta Järvenpään vedenottamosta. Verkostossa olevan ylävesisäiliön avulla pystytään tasaamaan huippukulutuksen aikaista vedentarvetta. Ongelmat Vesijohtoverkostossa suurin ongelma on laskuttamattoman veden (vuotovesien) suuri osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, yli 20 %. Ongelmia vedenjakelussa saattaa aiheuttaa pitkät verkostot esim. putkirikkojen yhteydessä. Vedenottamoiden ja vedenjakeluverkoston välisessä syöttövesijohdossa mahdollisesti esiintyvät häiriötilanteet saattavat aiheuttaa ongelmia vedenjakeluun, sillä vedenottamoilta verkostoon toimitettava vesi johdetaan yhtä putkea pitkin. Keskitetyn vedenjakelun ulkopuolella ongelmaksi nousee veden riittävyys ja laadun turvaaminen kaikkina aikoina.
22 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 19/ Jätevedenkäsittely Riittävyys Karkkilan vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamon kapasiteetin riittävyyttä on selvitetty vertaamalla jätevedenpuhdistamon mitoitusta puhdistamon keskimääräiseen tulokuormitukseen sekä laskennalliseen mitoituskuormitukseen vuosina 2010 ja 2020 (taulukko 5.4). Taulukko 5.4. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetin riittävyys. mitoitus *( kuormitus 2002 kuormitus 2010 kuormitus 2020 Tulokuormitus Q kesk m 3 /d Laskennallinen q mit m 3 /h BOD 7ATU kesk kg/d *) Jätevedenpuhdistamon mitoitusarvoja. Vuosina saneeratun jätevedenpuhdistamon kapasiteetti riittää myös tulevaisuudessa jätevesimäärän kasvaessakin. Jätevesimäärän kasvua voidaan pienentää vuotovesiä vähentämällä. Jätevesimäärää pienentää sekaviemäröityjen alueiden (sekaviemäreitä oli vuonna 2002 noin 10 km) saneeraaminen erillisviemäröidyiksi alueiksi. Sekaviemäreiden väheneminen pienentää etenkin sulamis- ja sadekausien aikana jätevedenpuhdistamolle tulevia huippuvirtaamia. Pohjavesialueilla on kiinteistökohtaisen jätevesihuollon varassa olevia talouksia ja muita jätevesiä tuottavia yksiköitä, joiden jätevedenkäsittely on puutteellisesti järjestetty. Ongelmat Viemäriverkon suhteen ongelma-alueita ovat sekaviemäröidyt alueet, joita Karkkilassa on vielä varsin paljon (noin 10 km). Sekaviemäröidyiltä alueilta tulee runsaasti muita vesiä kuin jätevesiä etenkin sulamis- ja sadekausina, mikä lisää huomattavasti jätevedenpuhdistamon kuormitusta. Lisäksi osa sekaviemäröityjen alueiden viemäreistä on huonokuntoisia betoniputkia, minkä seurauksena verkostoon imeytyy runsaasti vuotovesiä. Vuotovesien kannalta ongellisimpia alueita ovat viemäriverkoston vanhat alueet kuten Sudetin, Korven, Kannaksen ja Pitkälän alueet. Jätevedenpuhdistamo on juuri saneerattu, joten lähivuosina ei ole tarvetta suuriin investointeihin. Runsaiden sateiden ja sulamisvesien aikana ongelmia aiheuttaa vuotovesien lisääntyminen puhdistamolla, mikä takia saatetaan joutua turvautumaan ohijuoksutuksiin. Tiheästi asutuilla alueilla, joille ei ole rakennettu keskitettyä viemäröintiä, puutteellinen kiinteistökohtainen jätevesien käsittely voi aiheuttaa hajuongelmia sekä saastuttaa puhdasvesikaivoja. Tällainen alue on mm. Nahkion alue (noin 30 taloutta, alueelle on jo rakennettu pumppaamo ja runkoviemäri).
23 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 20/ VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET Vedenhankinta Pohjavesialueiden pohjaveden laadun ja määrän turvaaminen etenkin I-luokan pohjavesialueilla. Riittävän vedensaannin niin määrältään kuin laadultaankin turvaaminen myös tulevaisuudessa omia vedenottamoja kehittämällä. Pitkällä aikavälillä tarkistellaan (yhdessä jätevesien johtamisen kanssa) yhdysvesijohdon rakentamista Vihtiin. Vesijohtoverkon riittävä saneeraus vuotovesien vähentämiseksi. Määritetyllä toiminta-alueella olevien vielä liittymättömien kiinteistöjen liittäminen keskitettyyn vedenjakeluun. Uusien asemakaavoitettujen asuin- ja yritysalueiden kunnallistekniikan rakentaminen. Vesihuoltolaitoksen keskitetyn vedenjakelun välittömässä läheisyydessä olevien taajaan asututtujen alueiden liittäminen keskitettyyn vedenjakeluun tulee selvittää. Toiminta-alueen ulkopuolella olevien kiinteistöjen vedenhankinnan turvaaminen joko keskittyjä järjestelmiä laajentamalla tai kiinteistöjen omien järjestelmiä kehittämällä. Vesihuoltoon liittyvän tiedottamisen kehittäminen. Jätevedenkäsittely Viemäriverkoston riittävä saneeraus vuotovesien pienentämiseksi. Riittävän jätevedenkäsittelyn turvaaminen omaa puhdistamoa kehittämällä. Pitkällä aikavälillä tarkistellaan myös jätevesien johtamista Vihdin kautta Espooseen käsiteltäviksi. Määritetyllä toiminta-alueella olevien vielä liittymättömien kiinteistöjen liittäminen keskitettyyn viemäröintiin. Uusien asemakaavoitettujen asuin- ja yritysalueiden kunnallistekniikan rakentaminen. Vesihuoltolaitoksen keskitetyn viemäröinnin välittömässä läheisyydessä olevien taajaan asututtujen alueiden liittäminen keskitettyyn viemäröintiin tulee selvittää. Erityisinä viemäriverkon tarvealueina on huomioitava pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevat, mutta toistaiseksi viemäröimättömät alueet. Toiminta-alueen ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevedenkäsittelyn järjestäminen joko keskittyjä järjestelmiä laajentamalla tai kiinteistöjen omia järjestelmiä kehittämällä. Haja-asutusalueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesi- ja rantaalueilla asuvien jätevesien käsittelyyn. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyjärjestelmien saattaminen ajanmukaiselle tasolle. Ympäristösuojelunlain (86/2000) mukaan jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumiseen vaaraa. Tarkemmat haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevat määräykset ovat ympäristösuojelulain (86/2000) 18 :n mukaisessa asetuksessa, joka astui voimaan vuoden 2004 alussa. Jätevesiasetuksessa määrätään käsittelymenetelmien puhdistustehovaatimuksista,
TAMMELAN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Työ: 21029YV. Tampere 8.2.2005. Air-Ix Ympäristö Oy. Muut toimistot:
TAMMELAN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ: 21029YV Tampere 8.2.2005 Air-Ix Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. (03) 2442 111 OULU Faksi (03) 2442 267 NÄRPIÖ
KASKISTEN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Työ: 20851YV40. Kaarina 22.10.2004. Air-Ix Ympäristö Oy. Muut toimistot:
KASKISTEN KAUPUNKI Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ: 20851YV40 Kaarina 22.10.2004 Air-Ix Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 52 TAMPERE 20781 KAARINA ESPOO Puh. (02) 5159 500 OULU Fax (02) 5159 501 NÄRPIÖ