Source: http://docplayer.fi/18073190-Kayttoohje-731396b-1-2-2011-nilan-pidattaa-oikeuden-muuttaa-naita-tietoja-ilman-ennakkoilmoitusta-1.html
Timestamp: 2018-10-23 03:55:35+00:00
Document Index: 15708102

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Käyttöohje B Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 - PDF
Käyttöohje B Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1
Download "Käyttöohje 731396B 1.2.2011. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1"
1 nilan EC9 Käyttöohje EC9 By nilan B Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1
3 nilan EC9 Sisällysluettelo 4 Järjestelmätyypit 5 Lämpötila-anturien yleiskuvaus 6 Ohjausyksikkö 7 Valikkojen yleiskuvaus 8 Käyttötila 9 Päävalikko 10 Hälytysten tarkastelu 12 Tietojen tarkastelu 13 Etäkytkinasetukset 14 Päivämäärä ja aika 15 Viikko-ohjelma 17 Keskuslämmitys 18 Keskuslämmitys-toiminto 20 Lämmin vesi 21 Viilennys 22 Ilmanvaihto 23 Ilmansuodatin 24 Lämpötilan säätö 25 Kieli 26 Vianetsintä 27 Teknisiä arvoja 28 Huolto 28 Energiansäästämisohjeita 29 Asennus- ja huolto-ohje 32 Vinkkejä 33 NILAN lämpöpumpun takuuehdot Aluksi Järjestelmä toimitetaan käyttövalmiina. Tehdasasetukset soveltuvat useimpiin käyttötarkoituksiin, joten muita kuin päävalikossa olevia asetuksia ei ole tarvetta muuttaa. Päävalikko on kuvattu sivuilla 8 ja 9. On tärkeää, että ulkolämpötilan anturi T1 on asennettu rakennuksen ulkopuolelle pohjoisen puoleiselle seinälle. Hälytyskoodi 21: Laite antaa hälytyksen SET AIKA sähkökatkoksen yhteydessä ja kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran. Aseta aika, päiväys ja kuukausi. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 3
4 Järjestelmätyypit Ohjausyksiköt on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla olevassa kuvassa on lueteltu eri mallien ominaisuudet. Nro Tyyppi Kuuma ilma Jäähdytysmahdollisuus Korkeapainekatkaisu Kompressori Sulatus Käyttöveden lämmitys Lisälämmitys, sähköt. vesivaraaja 1 EC9 Kuva 1: Järjestelmätyypit 4
5 nilan EC9 Lämpötila-anturien yleiskuvaus Sähkövaatimus N 230 V Hz max. 10 A Sulake T15 on ohjaava anturi, mistä syystä ohjausyksikkö on sijoitettava neutraaliin" tilaan. CTS-600 Käyttöpaneeli Ohjausyksikkö ei saa jäätyä. 3x16A / 230V Suojatermostaatti kytkee kiertovesipumpun pois toiminnasta, jos tulolämpötila on liian suuri lattialämmityksessä. T1 on kiinnitettävä ulkopuolelle pohjoisseinälle Etäkäyttökytkin (takkakytkin) Kuva 2: Anturien sijainti laitteessa EC9 Kuvassa 2 olevien anturien selite: T1 on ulkolämpötila-anturi, joka on asennettu rakennuksen pohjoispuolen seinälle. T5 on lauhduttimen lämpötila-anturi. T11 on käyttövesivaraajan yläosassa oleva lämpötila-anturi. T12 on käyttövesivaraajan alaosassa oleva lämpötila-anturi. T14 on lattialämmityksen menoveden lämpötila-anturi. T15 on lämpötila-anturi, joka sijaitsee CTS 600 -ohjausyksikössä. Eri anturien hetkelliset lämpötila-arvot voidaan lukea NÄYTÄ DATA -valikosta. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 5
6 Ohjausyksikkö Kuva 3: CTS 600 -ohjausyksikön etupaneeli Etupaneelin keltainen LED-merkkivalo osoittaa järjestelmän tilan: Palaa jatkuvasti: kompressori on toiminnassa Vilkkuu: järjestelmä on hälytystilassa Etupaneelissa on kaksirivinen näyttö; kummallekin riville mahtuu kahdeksan merkkiä. Ylärivillä näkyy asetuksen tai toiminnon kuvaus. Alarivillä näkyy kyseisen asetuksen tai toiminnon asetusarvot. Teksti pysyy näytöllä niin pitkään kuin järjestelmän virransyöttö on kytkettynä. Tekstit pysyvät myös näytöllä, vaikka järjestelmän virta kytketään pois päältä tai vaikka ohjausyksikköä ei ole käytetty vähään aikaan. Valikkojen käyttö Määrätyn asetuksen tai toiminnon muuttamiseksi asianomainen valikko on ensin selattava näytölle painamalla painiketta tai. Avaa valikko painamalla painiketta ENTER. Muuta halutun parametrin asetusarvoa painamalla painiketta ENTER, kunnes asetusarvo alkaa vilkkua. Asetusarvo voidaan nyt muuttaa haluttuun arvoon painikkeilla ja. Paina CTS 600 -ohjausyksikön painiketta: ESC palataksesi edelliseen valikkoon tai selataksesi valikkoja eteen- tai taaksepäin tai muuttaaksesi asetusarvoa ENTER aktivoidaksesi valikkokohdan vahvistaaksesi uuden asetusarvon OFF kytkeäksesi laitteen pois päältä Hyväksy uusi asetus painamalla painiketta ENTER. Suosittelemme siirtymistä ohjauspaneelin luo tai ottamalla esiin valikkojen yleiskuvauksen, kun luet edempänä olevia valikkokuvauksia. ON kytkeäksesi laitteen päälle Jos mitään painiketta ei paineta kahteen minuuttiin, ohjausyksikkö palaa automaattisesti päävalikkoon. Jos ohjausyksikkö palaa päävalikkoon kesken järjestelmän asetusten muokkauksen, uudet tiedot tallentuvat muistiin, jos ne on tallennettu painamalla painiketta ENTER. Järjestelmän asetusten muokkausta voidaan jatkaa palaamalla takaisin edelliseen vaiheeseen. 6
7 nilan EC9 Valikkojen yleiskuvaus s. 10 s. 12 NÄYTÄ Hälyt näytä data Hälytysten tarkastelu ja nollaus. Hälytysloki sisältää 16 uusinta hälytystä. Toimintatila (lämmitys, auto, jäähdytys), lämpötilat, puhallinnopeudet, yksikön tyyppi ja ohjelmistonumero. Valikot CTS 600 -ohjausyksikössä on 13 valikkoa. Tavallisesti näytössä näkyy päävalikko (ts. vieressä oleva valikkokuva, jossa on paksureunainen kehys). Tästä pisteestä voidaan aloittaa muiden valikoiden selaus painikkeilla ja. s. 9 Auto W >2< 19 C Päävalikko: nykyisen käyttötilan tarkastelu. Palaa painamalla ESC kunnes olet päävalikossa. s. 13 etäkytkin käyttö Asetukset: poisto, tulo, ilmanvaihto, OFF. Valittu toiminto aktivoidaan etäkytkimellä. s ti... 12:10 Päiväys ja aika. Päiväys ja aika on asetettava uudelleen, jos sähkönsyöttö on ollut poikki 24 tuntia. Kesä- ja talviaika on myös asetettava käsin. s. 15 viikko ohjelma Viikkoajastimen päälle- ja poiskytkentä. Kun viikkoajastin on käytössä, päävalikossa lukee 1, 2 tai 3. s. 17 keskuslämmitys Keskuslämmityksen/vesivaraajan tietojen tarkastelu. s. 20 lämm.vesi Käyttöveden lämmitystietojen tarkastelu. s. 21 viilenn Kompressorilla tapahtuvan jäähdytyksen lämpötilan asetus. s. 22 ilmanvaihto Asetukset: jatkuva 1, talvi, jatkuva 2. s. 23 ilman suodin Ohjausyksikkö näyttää tehdasasetuksilla suodatinhälytyksen 90 vrk välein. Hälytys nollataan NÄYTÄ HÄLYT -valikossa. s. 24 lämpötil. säätö Minimilämpötila-asetukset. s. 25 kieli Kielen valinta: englanti, saksa, ranska, ruotsi, tanska, norja tai suomi. Kuva 4: Valikkojen yleiskuvaus Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 7
8 Käyttötila Päävalikossa näkyy kolme parametria: toimintatila, puhallinteho ja lämpötila. Päävalikkoon voidaan palata painamalla painiketta ESC yhden tai useamman kerran. Muuta asetusta painamalla: tai valitaksesi valikkokohdan muuttaaksesi asetusarvoa ENTER aktivoidaksesi valikkokohdan (asetusarvo vilkkuu) vahvistaaksesi ja tallentaaksesi muutokset Käyttötapa: OFF AUTO VIILENN LÄMPÖ *: etä-/takkakytkin päällä 1, 2, 3: viikkoajastus käytössä W: käyttöveden apuvastus päällä L: talvi pien päällä Auto */L/1 >2< 19 C Päävalikko Puhallinteho Lämpötilapyynti (5 30 C) Kuva 5: Päävalikko Lämpötilapyynti voidaan määrittää painamalla painiketta ENTER yhden kerran. Kohdan C vieressä oleva numero alkaa vilkkua ja asetusarvoa voidaan nyt muuttaa painikkeilla ja. Tallenna lopuksi uusi asetus painamalla painiketta ENTER. Toimintatila voidaan muuttaa painamalla painiketta ENTER kaksi kertaa. Nykyinen käyttötapa alkaa vilkkua, ja sitä voidaan muuttaa painikkeilla ja. Valittu asetus tallennetaan lopuksi painamalla painiketta ENTER. Automaattisessa käyttötavassa järjestelmä pyrkii ylläpitämään valittua lämpötilaa lämmittämällä ja jäähdyttämällä tarpeen mukaan. Järjestelmä sallii tehdasasetuksilla +5 C lämpötilavaihtelun halutusta huoneenlämmöstä ennen aktiivisen jäähdytystilan käynnistämistä. Katso myös VIILENN-valikko sivulla 21. Ilmanvaihdon tehoa voidaan muuttaa painamalla painiketta ENTER kolme kertaa. Nykyinen ilmanvaihdon asetus alkaa vilkkua, ja sitä voidaan muuttaa painikkeilla ja. Valittu asetus tallennetaan lopuksi painamalla painiketta ENTER. 8
9 nilan EC9 Päävalikko Päävalikon toiminnot on kuvattu alla olevassa kuvassa: Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä Voit aina palata takaisin päävalikkoon painamalla painiketta ESC yhden tai useamman kerran. AUTO-käyttötavassa ohjausyksikkö ohjaa automaattisesti lämmitystä ja jäähdytystä halutun sisälämpötilan ylläpitämiseksi. Viikkoajastus mahdollinen. Osoitettu ilmanvaihtoasetus koskee poistoilmaa. Auto >2< 19 C Auto >2< 19 C Auto >2< 19 C Auto >2< 19 C Päävalikko Auto >2< 5-30 C VIILENN >2< 19 C Auto >3< 19 C LÄMPÖ >2< 19 C Jäähdytys käynnissä halutun lämpötilan + 5 C (tehdasasetus) vaihtelurajan saavuttamiseksi. Viikkoajastus mahdollinen. Lämmitys käynnissä halutun lämpötilan saavuttamiseksi. Viikkoajastus mahdollinen. Kuva 6: Päävalikon toiminnot Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 9
10 Hälytysten tarkastelu Jos järjestelmässä tapahtuu hälytys, CTS 600 -ohjausyksikön keltainen LED-merkkivalo alkaa vilkkua. Käyttäjä voi tarkistaa hälytyksen tiedot ja ajankohdan valikossa NÄYTÄ HÄLYT. Hälytykset voidaan myös nollata tässä valikossa. Hälytys kuitataan painamalla ENTER-painiketta kaksi kertaa kyseisen hälytyksen kohdalla, jolloin aika nollaantuu ja hälytys poistuu. Hälytyksen nollaus: Hälytykset on nollattava yksitellen. Vain kuitatut hälytykset voidaan nollata. Näytä hälyt hälyty 6 sulatus ti 11:32 Päävaliko hälyty 4 paine hälyty 14 ylilämpö HÄLYT LISTA: Näyttää aktiiviset hälytykset. Viimeisin ja kriittisin hälytys näytetään ensin. Luettelo tyhjenee, jos virransyöttö katkeaa. HÄLYLOKI: Tiedot pysyvät muistissa virransyötön katkettua. Sisältää 16 uusinta hälytystä. HÄ 1 on uusin. Hälyloki Hä 1: sulatus Hä 2: paine Hä 3: ylilämpö TI 10:28 nykytila hälyty t1 20 C t2 20 C Hälytykset luokitellaan seuraavasti: K Kriittinen Toiminta on osittain tai täysin keskeytynyt, kunnes hälytyksen aiheuttaja on poistettu. HÄLYLOKIN DATA: Tiedot hälytyksen kytkeytymishetkellä. t3 0,00 t3 0,00 out V Varoitus Tilanne muuttuu kriittiseksi, jos ongelman aiheuttajaa ei korjata lähiaikoina. I Ilmoitus Ei vaikutuksia järjestelmän perustoimintaan. Hälytys nollataan, kun käyttäjä on kuitannut ilmoituksen. out out Kuva 7: NÄYTÄ HÄLYT -valikko 10
11 nilan EC9 Järjestelmä antaa hälytyskoodin, kun järjestelmässä ilmenee hälytys tai kun käyttäjälle annetaan tärkeä ilmoitus. Hälytyskoodi Luokka Näyttöteksti Kuvaus/aiheuttaja Korjaava toimenpide Ei hälytystä 01 K HARDWARE Ohjauslaitteiston vika. Resetoi kone (virta pois 1 min). Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos vika ei poistu. 02 K TIMEOUT 04 K PAINE 06 K SULATUS 08 K Tx OIKO 09 K Tx IRTI 13 K LÄMPÖSUO 15 V HUONE AL Varoitus (V) on muuttunut kriittiseksi hälytykseksi. Korkeapainekatkaisu on aktivoitu jäähdytyspiirissä. Mahdollinen aiheuttaja voi olla: Ylikuumeneminen Tukkeutunut suodatin Viallinen puhallin Järjestelmä suorittaa sulatusta. Sulatus on riittämätön ja järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta. Voi aiheutua, jos järjestelmää käytetään erittäin kylmissä olosuhteissa. Yksi järjestelmään kytketyistä lämpötilaantureista on oikosulussa/viallinen. Oikosulussa oleva anturi = +99 C Yksi järjestelmään kytketyistä lämpötilaantureista on irti/viallinen. Irti oleva anturi = -40 C Käyttöveden lämpösuoja on aktivoitunut. Jos huoneilman lämpötila putoaa alle 10 C lämpötilan, järjestelmä keskeyttää toiminnan ja estää lämpötilan putoamisen alemmaksi. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että talo on tyhjä ja lämmitysjärjestelmä on kytketty pois toiminnasta. Kirjaa ylös hälytyksen aiheuttaja ja nollaa se. Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos hälytys ei poistu. Tarkista järjestelmä vikojen varalta ja nollaa hälytys. Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos hälytys ilmenee säännöllisesti tai jos sitä ei voida nollata. Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos ongelma ei häviä hälytyksen nollauksen jälkeen. Kirjaa ylös nykyiset käyttölämpötilat NÄYTÄ DATA -valikosta huoltoliikettä varten. Kirjaa ylös oikosulussa olevan anturin (Tx) numero (esim. T1 short), ja ota yhteys huoltoliikkeeseen. Kirjaa ylös irti olevan anturin (Tx) numero (esim. T1 discon), ja ota yhteys huoltoliikkeeseen. Kuittaa ylilämpösuoja alemman etukannen takaa. Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos hälytys toistuu säännöllisesti. Kytke lämmitys päälle ja nollaa hälytys. 16 I SOFTA Vika ohjausyksikön ohjelmistossa. Ota yhteys huoltoliikkeeseen. 17 I OH-VAHTI Vika ohjausyksikön ohjelmistossa. Ota yhteys huoltoliikkeeseen. 18 I SETUP 19 I SUODIN 20 I LEGIONEL Osa järjestelmän asetuksista on pyyhkiytynyt. Tämä voi johtua pitkäkestoisesta sähkökatkoksesta tai salamasta. Järjestelmä jatkaa toimintaa vakioasetuksilla. Järjestelmään on määritetty suodattimen tarkastusta/vaihtoa koskeva hälytys määrätylle ajanjaksoille (30, 90, 180 tai 360 vuorokautta). Oletusasetus on 90 vuorokautta. Legionellabakteerin torjumiseksi vaadittavaa lämpötilaa ei ole saavutettu annetussa ajassa. 21 I SET AIKA Ilmenee sähkökatkoksen yhteydessä. 25 I T HEAT Käyttöveden lämmitys ei ole toiminnassa. Nollaa hälytys. Ohjelmoi viikkoajastin tarvittaessa. Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos järjestelmä ei toimi halutulla tavalla tai jos toiminta on muuttunut. Puhdista/vaihda suodatin. Nollaa hälytys. Jos hälytys toistuu usein, ota yhteys huoltoliikkeeseen. Tarkista viikkoajastimen asetukset ja nollaa tarvittaessa. Nollaa hälytys. Ota yhteys huoltoliikkeeseen. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 11
12 Tietojen tarkastelu Järjestelmän hetkellisiä käyttötietoja voidaan tarkastella NÄYTÄ DATA -valikossa. Eri anturien sijainti on esitetty kuvassa 2 sivulla 5. Näytä Data Tila lämmitys huone t1 20 C Anturin T15 kirjaama sisälämpötila (CTS 600 ohjausyksikössä oleva anturi). ulko t1 20 C vesi ylä t11 50 C vesi ala t12 40 C Sivun 5 kuvassa 2 lueteltujen anturien sijainti. meno t14 25 C lauhdutin t5 40 C tulopuh teho 2 poistopuh teho 2 softa Järjestelmän ohjelmistoversio. softa Ohjausyksikön ohjelmistoversio. Kuva 8: NÄYTÄ DATA -valikko tyyppi vp18cek VP18CEK = EC9 12
13 nilan EC9 EtäkytkiNasetukset Käyttäjä voi ohittaa päävalikossa näkyvän käyttötavan asetukset ETÄKYTKI KÄYTTÖ -valikon avulla. Tämän valikon avulla voidaan esimerkiksi kasvattaa tulopuhaltimen nopeutta määrätyn ajanjakson ajaksi. Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä. Muuta asetusta painamalla: tai valitaksesi valikkokohdan muuttaaksesi asetusarvoa ENTER aktivoidaksesi valikkokohdan (asetusarvo vilkkuu) vahvistaaksesi ja tallentaaksesi muutokset käytä poistopuh Käytä tulopuh Aika- ja tehoasetukset on määritettävä kohdassa KÄYTÄ MOLEM- MAT kuvatulla tavalla. Ajanjakso, jolloin valitun toiminnon on oltava käytössä: ilmoitetaan tunteina ja minuutteina. Maks. 8 tuntia. Jos käytetään on/off -kytkintä, valitaan ajaksi Käytä molemmat aika aika Etäkytki käyttö Käytä off Kytkee käyttäjäasetuksen pois päältä. teho >2< lämpötil 20 C teho >2< lämpötil 20 C Haluttu puhallinteho: 1-4. OFFasetusarvolla järjestelmä voidaan katkaista ulkoisella kytkimellä. Haluttu sisälämpötila (5 30 C). Järjestelmää ohjataan lämpötila-anturilla T15. Kuva 9: ETÄKYTKI KÄYTTÖ -valikko Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 13
14 Päivämäärä ja aika Kello toimii sähkökatkon aikana vähintään 24 tuntia. Set aika -hälytys aktivoituu, jos kello- ja päivämääräasetukset pyyhkiytyvät. Muista asettaa kesä- ja talviaika käsin. Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä. Muuta asetusta painamalla: tai valitaksesi valikkokohdan muuttaaksesi asetusarvoa ENTER aktivoidaksesi valikkokohdan (asetusarvo vilkkuu) vahvistaaksesi ja tallentaaksesi muutokset ti 12:10 VUOSI 06 VUosi 06 kuukausi 05 kuukausi 05 päivä 30 päivä 30 Näkyy vain ensimmäisen ajan asetuskerran yhteydessä, maanantai = 1. viikko päivä 2 tunti 12 tunti 12 minuutti 10 minuutti 10 Sekunnit nollataan minuuttien määrityksen yhteydessä. Kuva 10: Päivämäärän ja ajan valikko 14
15 nilan EC9 Viikko-ohjelma Ohjausyksikössä on kolme viikko-ohjelmaa. (Lisätietoja tehdasasetuksista on sivulla 17.) Toimintojen tehdasasetus on OFF. Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä. Muuta asetusta painamalla: tai valitaksesi valikkokohdan muuttaaksesi asetusarvoa Kuva 11: VIIKKO-OHJELMA -valikko Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi poistaa kaikki valitun ohjelman asetusarvot. käytä tyhjennä ENTER aktivoidaksesi valikkokohdan (asetusarvo vilkkuu) vahvistaaksesi ja tallentaaksesi muutokset Tässä kohdassa voidaan valita mikä tahansa kolmesta viikko-ohjelmasta. Ohjelma voidaan valita aktiiviseksi ja sitä voidaan muokata käyttäjän tarpeiden mukaiseksi. käytä ohjelma 3 käytä ohjelma 2 käytä ohjelma 1 viikko ohjelma käytä off käytä off Järjestelmän toiminta jatkuu päävalikon asetusten mukaisesti. Ma >3< 21 C Ma >1< 17 C Näiden asetusten avulla voidaan muuttaa ohjelman asetusarvoja. Jos useita toimintoja ohjelmoidaan tapahtumaan samanaikaisesti, vain viimeisin/alhaisin toiminto aktivoituu. Ma 3 off >1< 21 C ma 2-6 OFF on asetusarvossa ma kopio ti ma kopio ti ma kopio ke ti >3< 21 C Kun asetukset on tehty maanantaille, arvot voidaan kopioida mihin tahansa muuhun päivään kopiointitoiminnolla. ti 2-6 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 15
16 Kolmen viikko-ohjelman tehdasasetukset: Ohjelma 1 soveltuu kotiin, jossa ei oleskella päivällä Ohjelma 2 soveltuu kotiin, jossa oleskellaan myös päivällä Ohjelma 3 soveltuu toimistokäyttöön Ohjelma Viikonpäivä Toiminto Aika Ilmanvaihto Lämpötila Ohjelma 1 maanantai perjantai lauantai sunnuntai Ohjelma 2 maanantai sunnuntai Ohjelma 3 maanantai perjantai OFF 21 Viikko-ajastimen asetukset Ohjelman vaihe. Jokaiselle päivälle voidaan ohjelmoida 6 eri vaihetta. Viikonpäivä. Puhallinnopeus. Ma >1< 17C Ohjelman vaiheen aktivointiaika. Asetusarvoksi on valittava OFF, jos ohjelman vaihetta ei haluta käyttää. (OFF on asetusarvossa 24.00) Lämpötilapyyntö. 16
17 nilan EC9 Keskuslämmitys Lämminvesivaraajan ohjausasetukset ovat KESKUSLÄMMITYS -valikossa. Näytetyt arvot ovat suositusarvoja. Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä. Muuta asetusta painamalla: tai valitaksesi valikkokohdan muuttaaksesi asetusarvoa ENTER aktivoidaksesi valikkokohdan (asetusarvo vilkkuu) vahvistaaksesi ja tallentaaksesi muutokset Ohjaava anturi T15 (ei suositella) Ohjaava anturi T1 (suositeltava) Toiminta Lpyyntö Toiminta lämmitys Keskus lämmitys Toiminta off Toiminta off Sallittu asetusväli 5 40 C meno min 21 C Sallittu asetusväli C meno max 21 C Sallittu asetusväli 1 10 C käyrä 5 Sallittu asetusväli C Sallittu asetusväli 0 10 C siirtymä käy 0 C siirtymä t15 0 C Saatavilla vain jos toimintamuoto LPYYNTÖ on valittu. Sallittu asetusväli 0 30 min. viive 0 min pumppu talvi ks. sivu 19 pumppu jatkuva pumppu jatkuva Kuva 12: KESKUSLÄMMITYS -valikko Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 17
18 Keskuslämmitystoiminto Lisäkuvaus CTS 600 -ohjausyksikön asetuksista, joilla voidaan ohjata EC9-laitteen keskuslämmitystoimintoa. Käyttötapa Järjestelmälle voidaan valita kolme eri käyttötapaa: Käyttötapa Keskuslämmityksen tila Tvirtaus määräytyy seuraavasti: Kiertovesipumppu Lämpöpumppu OFF Off Ei virtausta Off, mutta jumiutumisenesto käyt. On, kun ulkoläm. alle 2 C Lämmitys On Käyrä miinus mahdollinen siirto xx C käyrällä. Mahd. jatkuva virtaus, ks. käyrä. L. pyyntö On/off, seuraa T15 -anturia Käyrä miinus mahdollinen siirto xx C käyrällä On/off. Riippuu valitusta pumpputilasta/pyynnöstä. On/off. Riippuu valitusta pumpputilasta/pyynnöstä. On, käyttövesi ja ilma. On, käyttövesi ja ilma. On, käyttövesi ja ilma. Käyräohjaus Keskuslämmityksen lämpötila Max lämpötila Min lämpötila Siirtymä Ulkolämpötila 18
19 nilan EC9 Meno min Tämän toiminnon avulla määritetään minimivirtauslämpötila. Asetus kumoaa käyräohjaustoiminnon laskemat alemmat arvot. Toimintoa voidaan tarvita esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä, kun halutaan pitää yllä määrättyä lämpötilaa mukavuussyistä. Meno max Tämän toiminnon avulla määritetään maksimivirtauslämpötila. Asetus kumoaa käyräohjaustoiminnon laskemat suuremmat arvot. Käyrä Virtauslämpötilaa ohjataan automaattisesti valitun käyrän perusteella. Katso edellisellä sivulla oleva kaaviokuva. Virtauslämpötila määräytyy ulkolämpötilan funktiona: mitä matalampi ulkolämpötila, sitä korkeampi virtauslämpötila. Käyrä nro 1 soveltuu hyvin eristettyihin taloihin, joissa on pieni lämpöhukka, ja käyrä nro 10 soveltuu heikosti eristetyille taloille, joissa on suuri lämpöhukka. Käyrä nro 2 soveltuu useimpiin uusiin lattialämmityksellä varustettuihin taloihin. Käyränohjaustoiminto on käytössä vain ennalta määritettyjen minimi- ja maksimivirtauslämpötilojen välillä. Jos virtauslämpötilan halutaan pysyvän vakiona, minimi- ja maksimivirtauslämpötilojen eroksi on asetettava 1 C. Esim. minimivirtauslämpötila = 49 C ja maksimivirtauslämpötila = 50 C. Siirtymä käy Tämän toiminnon avulla käyriä voidaan siirtää (1 C askelin) 10 C ylöspäin ja 5 C alaspäin. Siirtymä Tätä toimintoa käytetään vain kun LPYYNTÖ -toiminto on aktivoitu. Tässä valikossa asetettu arvo on astemäärä, jonka lämpötila voi pudota huoneenlämmön alapuolelle, ennen kuin keskuslämmitys käynnistyy. Poikkeamaksi voidaan valita arvo 1 5 C välillä, minkä avulla ilma-ilma-lämpöpumpulle voidaan antaa korkeampi prioriteetti kuin sähkötoimiselle keskuslämmityskattilalle. Viive Tätä toimintoa käytetään myös keskuslämmityksen ohjauksen yhteydessä. Syötetty arvo määrittää ajanjakson, jonka poikkeama kohdassa siirtymä T15 syötetystä halutusta huoneenlämpötilasta vallitsee, ennen kuin keskuslämmitys käynnistetään. Pumppu Keskuslämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun yksi kahdesta mahdollisesta asetuksesta valitaan tällä toiminnolla. TALVI = toiminta tarvittaessa (sisältää jälkivirtauksen). JATKUVA = jatkuva toiminta. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 19
20 Lämmin vesi Käyttöveden lämmitystä koskevat tiedot ovat LÄM. VESI -valikossa. Näytetyt arvot ovat suositusarvoja. Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä. Muuta asetusta painamalla: tai valitaksesi valikkokohdan muuttaaksesi asetusarvoa LÄM. VESI Tässä kohdassa voidaan asettaa pääprioriteetti kuumalle vedelle tai tuloilmalle. Kuva 13: LÄM. VESI -valikko Lisäsähkölämmityksen (T11) lämpötila on määritettävä 5 10 C matalammaksi kuin kompressorin ensisijainen lämmityslämpötila (T12). T11:n sallittu asetusväli on 5 85 C. SÄHKÖVAS t11 30 C KOMPRES t12 50 C Komp max t12 65 C Priorit. VESI Tulopuhallin kytkeytyy pois päältä vasta kun veden käyttö on jatkunut pidempään. SÄHKÖVAS t11 30 C KOMPRES t12 50 C Komp max t12 65 C Priorit. VESI Priorit. TULOPUH ENTER aktivoidaksesi valikkokohdan (asetusarvo vilkkuu) vahvistaaksesi ja tallentaaksesi muutokset Käyttövesi lämmitetään ensisijaisesti lämpöpumpulla, joka siirtää energiaa veteen vesisäiliössä olevan lauhduttimen kautta. Lisäsähkölämmitys voidaan kytkeä päälle lämmitysajan lyhentämiseksi, jos kuumaa vettä tarvitaan paljon tai jos järjestelmä on kytketty jatkuvaan ilmanvaihtoon. T12:n sallittu asetusväli on 5 60 C. Suosittelemme T12:n asetusarvoksi C. Kompressori kytkeytyy turvallisuussyistä pois päältä tässä lämpötilassa veden ylikuumenemisen estämiseksi. 65 C on oletusarvo. Sallittu asetusväli on C. Suositus 80 astetta. Tulopuhallin pysähtyy heti kun vettä käytetään.tällöin saadaan veden lämmitykselle enemmän tehoa. Poisto jatkaa normaalisti ja korvausilma tulee kanavistoja pitkin. Ilmanvaihtotapaa vaihdettaessa vaihtuvat myös kuumavesisäiliön ylä- ja alaosan lämpötila-asetukset: Ilmanvaihto TALVI ja JATKUVA 2 JATKUVA 1 Yläosa 30 C 50 C Alaosa 45 C 45 C 20
21 nilan EC9 Viilennys Tämän valikon avulla voidaan määrittää lämpötila (suhteessa huonelämpötilaasetukseen), jossa jäähdytystoiminto käynnistyy. Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä. Muuta asetusta painamalla: tai valitaksesi valikkokohdan muuttaaksesi asetusarvoa Asetusarvoksi voidaan määrittää: OFF tai +1, +2, +3, +4, +5, +7 tai +10. Tavallisesti asetusarvo +2 on suositeltavin. ENTER aktivoidaksesi valikkokohdan (asetusarvo vilkkuu) vahvistaaksesi ja tallentaaksesi muutokset VIIlenn. lämpötil asetus +5 Lämpötil Asetus +5 Puhallus iso off Puhallus iso off Jäähdytyksen ajaksi voidaan valita korkeampi ilmanvaihtoasetus. Sallitut asetusarvot ovat 2, 3 ja 4. Kuva 14: VIILENNYS-valikko Esimerkki: Haluttu huonelämpö (asetetaan päävalikossa) = 21 C Lämpötilan asetus = 5 C Kompressori käynnistyy jäähdytystä varten = 26 C Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 21
22 Ilmanvaihto ILMANVAIHTO-valikossa voidaan määrittää yksi kolmesta mahdollisesta ilmanvaihtoasetuksesta käyttäjän tarpeiden mukaan. Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä. Muuta asetusta painamalla: tai valitaksesi valikkokohdan muuttaaksesi asetusarvoa ENTER aktivoidaksesi valikkokohdan (asetusarvo vilkkuu) vahvistaaksesi ja tallentaaksesi muutokset Kun JATKUVA 2 on valittu, tulopuhallin pysäytetään aina kun käyttövettä on lämmitettävä. Tuloilman puhallinta ei pysäytetä, jos järjestelmä on viilennyskäytöllä. i-vaihto jatkuva 2 i-vaihto jatkuva 1 Kun JATKUVA 1 on valittu, ilmanvaihto on aina tasapainotettu, ts. tulo- ja poistopuhaltimet pyörivät samalla nopeudella. ILMANvaihto i-vaihto talvi i-vaihto talvi Käyräohjatun ilmanvaihdon alkulämpötila. Puhaltimen nopeus kasvaa korkeammissa lämpötiloissa. Kompressori käynnistetään lämmitystä varten, kun ulkolämpötila on alhainen. Asetukseksi voidaan määrittää OFF tai mikä tahansa arvo välillä +15 ja -15 C. käyrä min 25 C käyrä max 35 C komp min off talvi pie off käyrä 38 C Puhallinnopeutta voidaan laskea, kun ulkolämpötila on alhainen. Asetusarvoksi voidaan määrittää OFF, 1, 2 tai 3. Kun TALVI on valittu, ohjausyksikkö varmistaa energiatehokkaan toiminnan säätämällä tuloilmaa ohjelmoidun lämpötilakäyrän perusteella. Käyräohjattu toiminta varmistaa, että tuloilma ei pääse laskemaan liian alhaiseksi alentamalla puhallinnopeutta. Tarvittaessa tuloilman puhallin pysähtyy kokonaan (NÄYTÄ DATA -valikossa lukee odota ). Tämä voi tapahtua, jos kuumaa vettä tarvitaan paljon, jolloin kaikki saatavilla oleva energia käytetään veden lämmitykseen. Poistopuhallin jatkaa toimintaansa normaalisti. Kuva 15: ILMANVAIHTO-valikko talvi < 0 Ulkolämpötila, jolloin matala ilmanvaihtonopeus kytkeytyy. Asetusarvoksi voidaan määrittää C 22
23 nilan EC9 Ilmansuodatin ILMANSUODIN-valikossa voidaan määrittää aikaväli suodattimen vaihdosta/ tarkastuksesta ilmoittavalle hälytykselle. Tehdasasetuksella hälytys aktivoituu 90 vuorokauden välein. Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä. Muuta asetusta painamalla: tai valitaksesi valikkokohdan muuttaaksesi asetusarvoa ENTER aktivoidaksesi valikkokohdan (asetusarvo vilkkuu) vahvistaaksesi ja tallentaaksesi muutokset hälytys 360 päiv hälytys 180 päiv ILMAN suodin hälytys 90 päiv hälytys 90 päiv hälytys 30 päiv hälytys off Kuva 16: ILMANSUODIN-valikko Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 23
24 Lämpötilan säätö LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ -valikossa aktiivinen kompressorijäähdytys voidaan kytkeä pois päältä, kun ulkolämpötila laskee tietyn pisteen alapuolelle. Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä. Muuta asetusta painamalla: tai valitaksesi valikkokohdan muuttaaksesi asetusarvoa ENTER aktivoidaksesi valikkokohdan (asetusarvo vilkkuu) vahvistaaksesi ja tallentaaksesi muutokset Aktiivinen jäähdytys kompressorilla estetään, kun ulkolämpötila (mitataan anturilla T1) laskee asetusarvon alapuolelle. lämpötil säätö kesä min 14 C talvi min 16 C Ei käytössä tässä mallissa. kesä > 12 C Kuva 17: LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ -valikko 24
25 nilan EC9 Kieli Tässä valikossa voidaan valita valikoissa käytettävä kieli. Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä. Muuta asetusta painamalla: tai valitaksesi valikkokohdan muuttaaksesi asetusarvoa ENTER aktivoidaksesi valikkokohdan (asetusarvo vilkkuu) vahvistaaksesi ja tallentaaksesi muutokset Språk suomi kieli suomi Språk norweg SPRÅK danish Språk danish (språk = kieli) Språk swedish Språk french Språk german Språk english Kuva 18: KIELI-valikko Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 25
26 Vianetsintä Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat ennen kuin soitat huoltoliikkeeseen. Tarkista, vilkkuuko CTS 600 -ohjausyksikön etupaneelissa oleva LED-merkkivalo. Jos vilkkuu, katso kohdasta NÄY- TÄ HÄLYT hälytyksen syy. Koita kuitata hälytys sivun 10 ohjeen mukaan. Jos hälytys ei kuittaannu, käytä laitteen virtoja pois. Jos ei hälytys vieläkään ole kuittaantunut, ota yhteys huoltoliikkeeseen. Laite toimii, mutta teho on heikko. Tarkista, että laitteen ilmansyöttö on riittävä. Tarkista että suodattimet eivät ole tukkiutuneet, ja tarkista myös että talon ulkoseinässä olevan ilmanottoaukko ei ole tukkeutunut. Jos ilmanottoaukossa on tiheä verkko, poista se. Tarkista, että venttiilit on avattu riittävästi. 98 prosentissa tapauksista ongelmat johtuvat tukkeutuneista suodattimista. Lisää ilmanvaihtoa tarvittaessa. Laite toimii, mutta kuumaa vettä ei tule. Tarkista, onko säiliössä kuumaa vettä. Jos järjestelmä on varustettu kiertovesipumpulla, mutta piiriä ei ole eristetty, seurauksena voi olla suuri lämpöhukka, mikä heikentää laitteen tehoa merkittävästi. Onko haluttu veden lämpötila (T12) asetettu oikein CTS-ohjausyksikössä? Yleensä veden lämpötilan on oltava välillä C. Tarkista käyttöveden asetukset (sivu 20). Onko syötettävä ilma liian kylmää tai syötettävä määrä liian alhainen? Tarkista suodattimet ja venttiilit. Laite ei toimi. Tarkista, onko sulake palanut. Tarkista, onko kuuman veden suojatermostaatti (B41 kuvassa 2 sivulla 5) lauennut. Jos näin on, nollaa termostaatti painamalla painiketta. Jos termostaatti laukeaa uudelleen, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Ei keskuslämmitystä. Tarkista, onko kuuman suojatermostaatti (B42 kuvassa 2 sivulla 5) lauennut. Jos näin on, nollaa termostaatti painamalla painiketta. Termostaatti jatkaa toimintaa normaalisti, kun veden lämpötila on pudonnut C. Jos termostaatti laukeaa uudelleen, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tarkista asetukset sekä laitteen virransyöttö. Puhaltimet toimivat vain teholla 4 Tarkista piirikortin vieressä oleva pieni sulake. 26
27 nilan EC9 Teknisiä arvoja Puhalluskäyrät Käytettävissä oleva ulkoinen staattinen paine Pa. Kanaviston ja suotimien aiheuttamaa painehäviötä ei ole huomioitu. Puhallinkäyrä 700 Ulkoinen paine Pa Nopeus 100 % dm 3 / s Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 27
28 Huolto 3 kk välein: Puhdista suodattimet ja vaihda uusiin tarvittaessa. Tavallisesti suodatin tulisi vaihtaa uuteen kerran vuodessa. CTS 600 -ohjausyksikön suodatinhälytys auttaa suodattimen huoltovälien muistamisessa. Puhdista suodatin pölynimurilla tai vie se ulos ja ravista sitä. Jos suodatin on erityisen likainen, se tulisi vaihtaa uuteen. Vähintään kerran vuodessa: Tarkista kuumavesisäiliön suoja-anodi ja vaihda se, jos se on voimakkaasti kulunut. Jos suoja-anodia ei vaihdeta, seurauksena voi olla säiliön vaurioituminen korroosion vaikutuksesta. Tarkista tuloilma tukkeutumien varalta. Tarkista höyrystimen pinta ja puhdista se, jos havaitset likajäämiä. Tarkista, että höyrystimen pintaan muodostuva kondenssivesi pääsee virtaamaan ulos vapaasti vedenerottimen ja kondenssiveden poistoaukon kautta. Energiansäästämisohjeita Käytä ILMANVAIHTO-valikon TALVI-asetusta kylmillä ajanjaksoilla. Pidä käyttöveden lämpötila suhteellisen alhaisena. Kokeile esimerkiksi 50 C lämpötilaa. Pidä apulämmitysvastuksen lämpöpyyntöä pienenä, esim +30 C ja suurenna ja käytä sitä vain silloin kun kuuman veden tarve on poikkeuksellisen suuri. Älä pidä puhaltimia liian kovalla, teho 2 on useimmissa tapauksissa riittävä. Vältä käyttöveden kiertoa. Eristä kanavat ohjeiden mukaisesti. Muista pitää paneelin lämpötilapyyntö talvella korkeana, esim Lattialämmitys toimii ulkoilman lämpötilan mukaan. HUOM! Ensimmäisen vuoden energiankulutus on aina hieman normaalia suurempi. 28
29 nilan EC9 Asennus- ja huolto-ohje Kuljetus. Laitetta ei saa kallistaa yli 45 astetta. Kuljetuksessa nokkakärry suositeltava. Tarkista aina laitteen kunto kun laite on toimitettu kuljetusfirman toimesta. MAX 45 Tarkista että laitteen mukana on toimitettu Sekoitusventtiili Danfoss -suojatermostaatti lattiapiirille Mittakuvat Ø 160 Jäteilma 135,9 120 Ø 160 Tuloilma Ø 160 Ulkoilma 94 95,3 Ø 160 Poistoilma EC9 = 2150 E, EC = ,5 232,5 161,4 161,4 3/4 Kiertoputkien liitäntä 3/4 Anodi EDESTÄ 3/4 Kuuman veden ulostulo 3/4 Kylmän veden sisäänotto Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 29
30 Sähkökuvat lämpöpumppu 1N 230V 50 hz, 10A ylipainepressostaatti kompressori etäkäyttö/takkakytkin kuumakaasu ohitusventtiili sulatustermostaatti sulatus aktivointi (ei jäähdyttävät) ulkoinen suojatermostaatti max. menovedelle katkoviivalla merkityt lisävarusteet lauhdutinanturi varaaja-anturi (ylä) ohjelmistopäivitys käyttöveden apuvastus poistoilmapuhallin kv-pumppu varaaja-anturi (ala) ulkolämpötila käyttöpaneeli tuloilmapuhallin sähkökattila 3N 400V 50 hz 3 x 16A 30
31 nilan EC9 Sähkökattilan vesikytkentä Kuva 19: Sähkökattilan vesikytkentä Putkikaavio 1.Kattila, paluu (3/4 muhvi) 2. VJ-pumppu 3. Täyttö/tyhjennyshana (1/2 nippeli) 4. Meno (3/4 muhvi) 5. Manometri (0 4 bar) 6. Ilmaus 7. Kattilan ylipaineventtiili 2,5 bar (3/4 muhvi) 8. Paisunta-astia 10 l Kattila 6/9 kw Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 31
32 Vinkkejä Ulkoanturin asennus Laitteessa on anturi valmiiksi kytkettynä. Anturin johtoa voi tarvittaessa jatkaa 2 x 0,5 johdolla. Anturi sijoitetaan suojakoteloon asunnon pohjoisseinälle. Käyttöpaneelin asennus CTS-600 paneelin asennetaan huonetilaan neutraalille alueelle. Paneelissa on huonelämpöanturi. Paneelin johdotus 4 x 0,25 mm 2. Paneelin mitat (k x l x s) 64 mm x 149 mm x 30 mm. Danfoss -suojatermostaatin asennus Avaa laitteen alalevy. Poista kansi sinkitystä kattilalaatikosta. Kytke johdot niille osoitettuihin paikkoihin sokeripalassa. Pelkän lattialämmityksen käyttö, ilmanvaihto pois päältä. Jos varaajassa ei ole vettä, varmistu että käyttöveden apuvastus on poissa päältä - Pidä nuoli alaspäin ja ENTER pohjassa n.10 sekuntia - Selaa valikko alas, valitse sieltä HUOLTO - Valitse sieltä LÄMM. VESI Muuta arvoksi OFF jos ON -tilassa. Perusnäytössä muutetaan puhallinnopeus OFF - Perusnäytössä painetaan ENTER-näppäintä kunnes hakasulkujen välissä oleva puhallusteho vilkkuu. Arvo muutetaan OFF-tilaan painamalla toistuvasti nuoli alas -näppäintä. Arvo lukitaan painamalla ENTER -näppäintä Kohdasta KESKUSLÄMM. on mahdollista säätää menovedelle minimi ja maksimiarvot. Suositellaan aluksi alhaisia lämpötiloja laatan liian nopean kuivumisen estämiseksi. Laatan ollessa kuiva asetetaan menoveden arvoiksi min 18 ja max 40. Normaali käyräasetus lattialämmityksellä varustetussa talossa on 2. Huolto Suodattimet tulee puhdistaa n. puolen vuoden välein ja vaihtaa vuoden välein - Tilaus osoitteessa Suoja-anodi tulee tarkistaa noin vuoden välein. - Tarkistaminen tapahtuu seuraavanlaisesti: Katkaise vedensyöttö varaajalle. Avaa lämminvesihana ja odota kunnes veden tulo loppuu. Anodi sijaitsee varaajan etuosassa. Avaa anodin yhde, anodi tippuu alas varaajasta. Varaajasta tulee hieman vettä kunnes tyhjiö lopettaa veden tulon. Jos anodin paksuus on alle 1 cm, vaihda anodi. Ilmamäärien mittaus Aseta ilmanvaihto -asetus kohtaan JATKUVA1 Laitteessa on EC-moottorit, puhallintehot mahdollista muuttaa sekä tulo- että poistopuhaltimille. - Huoltovalikosta mahdollisuus muuttaa puhaltimien tehoja. Pidä nuoli alas sekä enter -näppäintä pohjassa noin 10 sek. ajan. Irroita nappulat. Selaa valikkoa alaspäin, alimmaiseksi ilmestynyt huolto -valikko. Kohdasta ilmanvaihto on nyt mahdollista vaihtaa puhaltimen tehoja. 32
33 nilan EC9 takuuehdot Yleistietoja Maahantuoja antaa tälle tuotteelle mahdollisten rakenne-, valmistus- ja raaka-ainevikojen varalta kahden vuoden takuun. Takuun voimassaolo tulee todistaa asianmukaisesti täytetyllä takuulomakkeella. Takuuehdot edellyttävät asianmukaista asennusta ja käyttöä. Takuun edunsaaja on tuotteen haltija. Takuuaika Takuuaika on kaksi (2) vuotta, laskien tuotteen käyttöönottopäivämäärästä, joka merkitään takuulomakkeeseen. Takuun sisältö Takuuseen sisältyvät takuuaikana valtuutetulle Nilan lämpöpumppu jälleenmyyjälle ilmoitettujen takuunantajan toteamien rakenne-, valmistus-, ja raaka-ainevikojen sekä tällaisten vikojen itse tuotteelle aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset. Vastuun ja takuun rajoitukset Tämä takuu on annettu edellyttäen, että tuote toimii normaaleissa käyttöolosuhteissa sekä että käyttöohjetta noudatetaan huolellisesti. Takuunantajan vastuu on rajoitettu näiden ohjeiden mukaisesti, eikä takuu siten kata sellaisia vahinkoja, joita tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle. Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet: - tuotteen kuljetuksesta - tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai tuotteen ylikuormituksesta, käyttöohjeiden tai hoidon laiminlyönnistä - takuunantajasta riippumattomista olosuhteista, kuten jännitevaihteluista (jännitevaihtelut saavat olla korkeintaan +/- 10 %), ukkosesta, tulipalosta tai vahinkotapauksista, muiden kuin valtuutettujen jälleenmyyjien suorittamista korjauksista, huolloista tai rakennemuutoksista - asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta tai muuten virheellisestä tuotteen asennuksesta tai sijoituksesta käyttöpaikalle. - Ilman Nilan Suomi Oy:n myöntämää kirjallista lupaa tehdyistä muutoksista laitteeseen. Takuuseen ei myöskään sisälly tuotteen toimintakunnon kannalta merkityksettömien vikojen, kuten pintanaarmujen korjaaminen. Takuuseen eivät sisälly tuotteen normaalit käyttöohjeessa esitetyt säädöt, käyttöopastuskäynnit, hoito- ja puhdistustoimenpiteet, eivätkä sellaiset työt, jotka aiheutuvat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönneistä tai näiden selvittelyistä asennuskohteessa. Toimenpiteet vian ilmetessä Vian ilmetessä takuuaikana on asiakkaan viipymättä ilmoitettava tästä tuotteen myyneelle valtuutetulle Nilan lämpöpumppu jälleenmyyjälle tai maahantuojalle. Tällöin on ilmoitettava mistä tuotteesta on kyse (tuotemalli, sarjanumero), vian laatu mahdollisimman tarkasti sekä olosuhteet, joissa vika on syntynyt ja/tai ilmenee. Takuuajan jälkeen ei vetoaminen takuuaikaiseen ilmoitukseen ole pätevä, ellei sitä ole tehty kirjallisesti takuuaikana. Takuunaikaiset veloitukset Nilan ei veloita asiakkaaltaan takuuna korjatuista tai vaihdetuista osista, korjaustöistä, tuotteen korjaamiseksi tarpeellisista kuljetuksista eikä matkakustannuksistaan. Tällöin kuitenkin edellytetään, että: - vialliset osat luovutetaan maahantuojalle - virhe kuuluu tässä asiakirjassa ilmoitetun takuuvastuun piiriin Huoltopalvelu Suomessa Tämän tuotteen takuu-aikaisesta sekä sen jälkeisestä huollosta vastaa Suomessa maahantuojan valtuuttama huolto-organisaatio koko sen ajan mitä lämpöpumpun taloudellinen käyttöikä sitä vaatii. Valmistaja takaa koneiden huollon ja toiminnallisesti tärkeiden osien saannin seitsemän vuotta valmistuksen lopettamisesta. Yleensä osia on silti saatavina huomattavasti vanhempiin tuotteisiin. Miten huoltotilaus tehdään Kun haluatte huollon tai korjauksen, on toivomuksenamme ennen huoltopyynnön tekoa: - lukekaa käyttöohje huolellisesti ja harkitkaa, oletteko toimineet konetta käyttäessänne ohjeiden edellyttämällä tavalla - varmistukaa ennen takuukorjauspyyntöä siitä, että takuuaikaa on jäljellä, lukekaa huolellisesti nämä takuuohjeet ja selvittäkään tuotteen malli ja sarjanumero Vastuunrajoitus Riippumatta siitä, onko takuu voimassa vai ei, sekä riippumatta takuuehtojen sisällöstä valmistaja tai sen valtuuttama ei ole vastuussa laitteen ehkä aiheuttamasta välillisestä vahingosta, kuten tuotannon keskeytymisestä, liikevaihdon vähenemisestä, menetetystä voitosta, asumiselle aiheutuneesta haitasta tms. seikasta, ellei kysymys ole törkeästä huolimattomuudesta tai välillisiä vahinkoja koskevista ehdoista on tapauskohtaisesti sovittu. Valmistaja tai valmistajan valtuuttama ei myöskään vastaa viivästymisestä, mikäli viivästyksen aiheuttaa seikka, johon Valmistaja tai sen valtuuttama jälleenmyyjä ei voi kohtuudella vaikuttaa. Nilan Suomi Oy Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 33
34 MUIStiinpanoja 34
35 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 35 nilan EC9
36 Maahantuonti Nilan Suomi Oy Kuninkojankaari RAISIO GSM-keskus