Source: http://docplayer.fi/56699708-Grana-pesuallashanojen-tyyppitestaus.html
Timestamp: 2018-06-21 03:10:38+00:00
Document Index: 23547052

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Grana pesuallashanojen tyyppitestaus - PDF
Download "Grana pesuallashanojen tyyppitestaus"
1 TESTAUSSELOSTE Nro VTT S Grana pesuallashanojen tyyppitestaus Biston ja Aphis mallit Tilaaja: Oy Grana Finland Ab
2 TESTAUSSELOSTE NRO VTT S (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Oy Grana Finland Ab Kalliohaantie TOIJALA , Hannu Reiman VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija Jukka Määttä Betonimiehenkuja 3, Espoo PL 1000, FI VTT Puhelin Telekopio Tehtävä Näytteet GRANA pesualtaan vipuhanojen tyyppitestaus Tilaaja toimitti VTT:lle maahantuomiaan GRANA pesualtaan vipuhanoja käsisuihkuin (bidésuihku), mallit: Biston ja Aphis (3 kpl/malli). Tuotekuvaus esitetään liitteessä 1. Testausmenetelmä Tyyppitestaus vesikalusteen tyyppihyväksyntäohjeista: Vesikalusteet. Tyyppihyväksyntäohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö. Testaus perustuu pääosin yksiotehanojen tuotestandardiin: SFS EN 817 Sanitary tapware Mechanical mixers (PN 10) General technical specifications Tulokset Tulokset esitetään liitteissä 2 ja 3. Yhteenveto tuloksista esitetään taulukossa 1.
3 TESTAUSSELOSTE NRO VTT S (2) 1) Taulukko 1. Yhteenveto hanojen testauksesta. Testaus Biston Aphis 1 Rakenne Merkintä / tunnistus Materiaalit /raskasmetallitestaus Mitat Tiiviys Virtaama ja säätöominaisuudet Paineenkestävyys ja lujuus Kulutuskestävyys Käyttökahvojen vääntölujuus Äänitasoryhmä I > II 1) 11 Imusuojaus + + Hanan äänitaso L a p >30 db(a) ylittää II ryhmän rajan. + = testaustulokset täyttävät vesikalusteiden tyyppihyväksyntäohjeiden testausvaatimukset. = testausvaatimukset eivät täyty, = ei testausta Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Espoossa, Jukka Määttä Erikoistutkija Veijo Sivonen Teknikko LIITTEET 1 Tuotekuvaus 2 3 Tulokset JAKELU Tilaaja Alkuperäinen VTT Alkuperäinen
4 TESTAUSSELOSTE NRO VTT S LIITE 1 1 (1) GRANA pesuallashanat bidésuihkulla BISTON APHIS
5 TESTAUSSELOSTE NRO VTT S LIITE 2 1 (4) HANOJEN TESTAUSTULOKSET Näytteet: GRANA pesualtaan vipuhana käsisuihkuin (bidésuihku), tuotteet Biston ja Aphis (3 kpl/malli). Näytteet merkittiin VTT:llä numeroin (Biston) ja (Aphis). Testausajankohta: elokuu syyskuu, RAKENNE (SFS EN 817, kohta 5) 1) Hanamallit Biston ja Aphis Käyttötarkoitus allashana käsisuihkuin (bidésuihku) Juoksuputki kiinteä Muut ulostulot käsisuihku Vaihdin vaihdin käsisuihkussa 1) Vaihdinpainike jousikuormitteinen, normaalisti kiinni. Avattaessa hana virtaus juoksuputkesta. Painikkeen painaminen siirtää virtauksen käsisuihkuun. 2 MERKINTÄ/TUNNISTUS (SFS EN 817, kohta 6) 2.1 Merkintä Käyttövivussa maahantuojan tunnus GRANA 2.2 Tunnistus Lämpötilan säätösuunnat on merkitty punaisella ja sinisellä merkillä. 3 MATERIALIT (SFS EN 1111, kohta 7) 3.1 Kemialliset ja hygieeniset ominaisuudet Raskasmetallien liukeneminen (lyijyn ja kadmiumin liukeneminen veteen) Testattu näyte täytti vaatimukset (tutkimusselostus nro VTT S liitteenä 3). 3.2 Näkyvät pinnat ja pinnanlaatu Kromipinnoite. Silmämääräisesti tarkasteltuna hanojen pinnoitteessa ei todettu huomautettavaa.
6 TESTAUSSELOSTE NRO VTT S LIITE 2 2 (4) 4 MITAT (SFS EN 817, kohta 8) Mitta (mm) Biston Aphis Vaatimus Juoksuputken ulostulon etäisyys keskiakselista (D) Juoksuputken korkeus (E) /110 1) 25 Rungon halkaisija (G) Kiinnityslevyn halkaisija (G1) Asennusreiän vähimmäishalkaisija (J) ,5 Kiinnitysalustan paksuus (L1 L) 1 >18 1 > Rungon takareunan etäisyys k. akselista (V) Kytkentäputket (T) 10 mm:n kupariputki 10 mm:n kupariputki Kytkentäputkien pituus (U) Poresuutin, virtausluokka/kierre M24 x 1 1) 2) M24 x 1 Käsisuihkun liitäntä Ulostulo hanasta 10 mm:n kupariputkella, putken päässä juotosnippa ½ ulkokiereellä 1) Rungon alaosan jatkokappale/ilman jatkokappaletta 2) Virtausluokkaa ei ole merkitty poresuuttimeen. 5 TIIVIYS (SFS EN 817, kohta 9) Tiiviyskoe Testauspaine ja aika (staattinen) näyte 1.1 näyte 2.1 Käyttöventtiili kiinni 16 bar, 60 s tiivis tiivis Venttiili auki, ulostulo kiinni 4 bar, 60 s tiivis tiivis Venttiili auki, ulostulo kiinni 0,2 bar, 60 s tiivis tiivis Ylivirtaus (ristivirtaus) 4 bar, 60 s tiivis/tiivis tiivis/tiivis Käsisuihkun tiiviyden tarkastus: Ei huomauttamista 6 VIRTAAMA JA SÄÄTÖOMINAISUUDET (SFS EN 817, kohta 10) Testausolosuhteet Suure Yksikkö Mittausarvo Vaatimus Kylmän veden paine bar 3 + 0,1/ ,2/0 Lämpimän veden paine bar 3 + 0,1/ ,2/0 Kylmän veden lämpötila C Lämpimän veden lämpötila C Virtaama (SFS EN 817, kohta ) Hana Sekoitetun veden virtaama paineella 300 kpa, l/s Vähimmäisvaatimus Kylmä 34 C 38 C 42 C Lämmin l/s Biston juoksuputki (näyte 1.2) 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 käsisuihku 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 Aphis juoksuputki (näyte 2.1) 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,10 käsisuihku 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0, Säätöherkkyys (SFS EN 817, kohta )
7 TESTAUSSELOSTE NRO VTT S LIITE 2 3 (4) Sekoitetun veden lämpötilaerolla Vaatimus 8 K (34 C 42 C) (täyttää vaatimukset:kyllä/ei) käyttövivun siirtymämatka kyllä 1) Pesuallashana 12 mm 1) Molemmissa hanamalleissa on samanlainen käyttöventtiili ja käsisuihku. 7 PAINEENKESTÄVYYS JA LUJUUS (SFS EN 817, kohta 11) Käyttöventtiili Ulostuloaukko Paine ja koeaika (täyttää vaatimukset: kyllä/ei) näyte 1.1 näyte 2.1 Suljettu Auki 25 bar (staattinen), 60 s kyllä kyllä Auki Auki 4 bar (virtausp.), 60 s kyllä kyllä Vaatimus Ei pysyviä muodonmuutoksia 8 KULUTUSKESTÄVYYS (SFS EN 817, kohta 12) Testauskohde Veden lämpötila ºC Staat.paine Kylmä Lämmin Virtaama Käyttöventtiili 20 ± 5 65 ± 2 3,6 4 bar 0,1 l/s Käsisuihkun vaihdin 7 ± 5 65 ± 2 15 min 15 min 0,07 0,1 l/s /5 s auki/kiinni Jaksojen Lukumäärä näyte 1.1 1) Tiivis Tiivis Vaatimus Tiivis kokeen jälkeen 1) Molemmissa hanamalleissa on samanlainen käyttöventtiili ja käsisuihku. 9 KÄYTTÖKAHVOJEN VÄÄNTÖLUJUUS (SFS EN 817, kohta 13) Testauskohde Vääntömomentti (täyttää vaatimukset: kyllä/ei) Vaatimus Käyttökahva 6 Nm kyllä Ei pysyviä muodonmuutoksia Vääntökokeen jälkeen tiiviys ja virtaamatestaus: Testaus Tiiviys Virtaama tiivis ei muutosta 10 ÄÄNITASO (SFS EN 817, kohta 14) Vesikalusteen äänitasoryhmät virtauspaine 0,3 MPa (3 bar) Ryhmä I Ryhmä II ei luokiteltu L ap 20 db(a) L ap 30 db(a) L ap > 30 db(a) Tulokset: sivun 4 taulukko (mittaukset hanan poresuuttimella ja käsisuihkulla). 11 IMUSUOJAUS ( (SFS EN 1111, kohta 15) Ei huomauttamista, imusuojaus juoksuputken ilmavälin ja hanan toimintaperiaatteen avulla, lisäksi käsisuihkussa yksisuuntaventtiili. Kun käsisuihkun painike vapautetaan tai vesipaine laskee alle 0,5 bar:iin, virtaus siirtyy käsisuihkusta juoksuputkeen(käsisuihkun toiminta, ks. kohta 1). Taulukko 1. Äänitasomittausten tulokset (painehäviö 300 kpa).
8 TESTAUSSELOSTE NRO VTT S LIITE 2 4 (4) Ulostulo Juoksuputki Käsisuihku Lämpötilansäätöasento Kylmä Lämmin Sekoitus Kylmä Lämmin Sekoitus Biston Aphis Näyte q L ap q L ap l/s db(a) l/s db(a) 1 0,15 18,1 0,13 21,5 2 0,11 17,4 0,14 23,1 3 0,12 17,9 Keskiarvo 0,13 17,7 0,14 22,3 1 0,15 20,5 0,13 21,1 2 0,11 16,4 0,14 22,1 3 0,12 18,7 Keskiarvo 0,13 18,5 0,14 21,6 1 0,15 22,4 0,13 23,2 2 0,11 19,2 0,14 24,3 3 0,12 19,6 Keskiarvo 0,13 20,4 0,14 23,8 1 0,19 17,2 0,15 30,6 2 0,15 15,6 0,16 18,3 3 0,17 17,4 Keskiarvo 0,17 16,7 0,16 24,5 1 0,19 18,1 0,15 30,5 2 0,15 16,6 0,15 16,8 3 0,17 17,8 Keskiarvo 0,17 17,5 0,15 23,7 1 0,20 20,6 0,15 35,3 2 0,15 17,7 0,17 19,7 3 0,17 19,8 Keskiarvo 0,17 19,4 0,16 27,5 Huomautus: Biston hanat, näytteen 1 juoksuputken virtaama poikkeaa merkittävästi muiden näytteiden virtaamasta. Taulukko 2. Painehäviö pesuallashanan normivirtaamalla ja yhteenveto äänitason mittaustuloksista. Hana, ulostulo Painehäviö (kpa) normivirtaamalla 0,1 l/s Biston juoksuputki ,4 käsisuihku ,4 Aphis juoksuputki ,8 käsisuihku ,5 Maksimiäänitaso Äänitasoryhmä L ap db(a) I II
9 TESTAUSSELOSTE NRO VTT S LIITE 3 1 (1)
Ympäristöministeriön asetus joustavien kytkentäputkien tyyppihyväksynnästä Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 6 :n