Source: http://docplayer.fi/5097673-Westenergy-oy-ab-n-jatteenpolttolaitos-yhteenvetoraportti-vuosi-2013.html
Timestamp: 2019-01-21 06:49:11+00:00
Document Index: 21828623

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Yhteenvetoraportti Vuosi PDF
Download "Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Yhteenvetoraportti Vuosi 2013"
1 1(11) Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Yhteenvetoraportti Vuosi 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus PL 10, Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland
2 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä Jätteenkäsittelyä säätelevä normisto Tuotanto Jätteen vastaanotto Arinapolttoprosessi Savukaasujen puhdistusjärjestelmä Turbiinilaitos Laitoksen toiminnan ja käytöntarkkailu vuonna Laitoksen käytöntarkkailu Toiminnassa syntyneet jätteet Jätevedet Kemikaalien kulutus Päästöt ilmaan Savukaasujen keskimääräiset pitoisuudet Raskasmetallit sekä dioksiinit ja furaanit Vuosipäästöt Häiriötilanteet ja laitekatkokset... 11
3 3(11) 1 Yleistä Westenergy Oy on viiden jätehuoltoyhtiön omistama jätteenpolttolaitososakeyhtiö, jonka liikeidea on tuottaa osakkaidensa polttokelpoisista jätteistä energiaa sähkön ja kaukolämmön tuotantoa varten. Westenergy tarjoaa jätteiden käsittelypalveluja yksinomaan osakkailleen, joita ovat Ab Stormossen Oy, Lakeuden Etappi Oy, Oy Botniarosk Ab, Vestia Oy ja Millespakka Oy. Palvelu käsittää polttokelpoisen jätteen vastaanoton, polton, poltossa syntyvän höyryn myynnin Vaasan Sähkö Oy:lle ja tuhkien toimittamisen asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminta perustuu omakustannus- eli nk. Mankala-periaatteeseen. Jätteenpolttolaitos toimii Vaasan Sähkö Oy:n peruskuormalaitoksena Vaasan kaupungin kaukolämpöverkossa. Vuodessa laitos tuottaa noin 80 GWh sähköä ja kaukolämpöä 280 GWh. Jätteenpolttolaitos on mitoitettu täyttämään omistajiensa jätteenpolttotarpeen myös pitkälle tulevaisuuteen. Westenergyn laitoksessa käytetään tunnettua ja luotettavaa arinateknologiaa. Vuosittainen käyttöaika tulee olemaan tuntia. Polttoprosessi on optimoitu huomioiden mm. luotettavuus, päästöt, käytön helppous ja lopputuotteiden määrä. Savukaasujen puhdistuksessa käytetään koettua nk. puolikuivaa menetelmää, jonka avulla savukaasujen sisältämät epäpuhtaudet puhdistetaan EU-säännösten alittavalle tasolle. Laitos on ollut kaupallisessa käytössä lähtien ja se työllisti vuonna 2013 kokopäiväisesti 30 ja määräaikaisesti 4 henkilöä. 2 Jätteenkäsittelyä säätelevä normisto Euroopan unioni julkisti marraskuussa 2008 uuden jätedirektiivin. Uudella direktiivillä (2008/98/EY) pyritään edistämään jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä yksinkertaistamaan nykyistä EU:n jätesääntelyä. Yhdyskuntajätteen polton määrittelyä ja sääntelyä selvennetään, ja vaarallisten jätteiden turvallista jätehuoltoa parannetaan. Direktiivin mukaan vuoteen 2016 mennessä yhdyskuntajätteen kokonaismäärä tulisi saada laskemaan nykytasolta. Yhdyskuntajätteiden kierrätysosuus tulisi saada nostettua nykyisestä noin 36 prosentista 50 prosenttiin. Energiakäytön osuus on tarkoitus nostaa 30 prosenttiin. Näin jatkossa kaatopaikoille päätyisi korkeintaan viidennes jätteistä. Suomen jätelainsäädäntö uudistui, kun uusi jätelaki (646/2011) ja asetus (179/2012) astuivat voimaan vuonna Uusi laki noudattaa EU:n jätehuollon puitedirektiivin (2008/98/EY) linjoja. Lain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. Lisäksi orgaanisen jätteen sijoittaminen kaatopaikoille kielletään asetuksella (331/2013) vuoteen 2016 mennessä.
4 4(11) Jätteenpolttoa säädellään yksityiskohtaisesti jätteenpolttoasetuksessa (151/2013). Asetuksessa asetetaan selkeät rajat polttolaitosten päästöille ja vaaditaan käytettäväksi edistyneintä käytettävissä olevaa (BAT, eli Best Available Technology) teknologiaa. Westenergy Oy Ab:lle on myönnetty ympäristölupa jätteenpolttolaitoksen toiminnalle Dnro LSU-2008-Y-586(111). 3 Tuotanto Tuotannon suunnittelussa on ennakoitu EU:n uuden jätedirektiivin mukaiset tavoitteet jätteiden energiakäytön lisäämisen osalta. Laitoksen toimintaa on suunniteltu jätteiden energiahyötykäytön ehdoilla siten, että Vaasan kaukolämpötarve pystytään kesäkuukausien aikana täyttämään. Lisäksi tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon sähköä valtakunnan verkkoon. Energiantuotanto perustuu kaukolämmön tarpeeseen ja polttoaineen saatavuuteen. Tavoitteena on korkea käyttöaste. Westenergyn osakkaat toimittavat sopimuksen mukaisen poltettavan jätemateriaalin siten, että laitoksella on aina saatavilla tarpeellinen määrä polttoainetta. Polttolaitoksen prosessit jaetaan seuraavasti: jätteen vastaanotto, polttoprosessi, savukaasujen puhdistus ja turbiinilaitos (kuva 1). 1. Kippaushalli, 2. Jätebunkkeri, 3. Tulipesä, 4. Kattila, 5. Pohjakuona, 6. Savukaasujen puhdistus, 7. Turbiini, 8. Savupiippu, 9. Siilot, 10. Kaukolämpökeskus. Kuva 1. Jätteenpolttokattilan poikkileikkaus
5 5(11) 3.1 Jätteen vastaanotto Poltettavat jätteet toimitetaan laitokselle lähialueilta pakkaavilla jäteautoilla; pidemmillä matkoilla hyödynnetään jätteen siirtokuormausta. Jätteen laadun varmistamiseksi laitokselle tulevia kuormia vastaanotettaessa tehdään pistokokein jätekuormien tarkastuksia sekä lämpöarvomäärityksiä. Jäte varastoidaan polttolaitoksella vastaanottobunkkeriin, jossa on tarkoitukseen soveltuva, kestävä pohjarakenne. Bunkkeriin vastaanotettu jäte murskataan tarvittaessa ennen syöttöä polttoon. Yleensä laitokselle saapuva syntypaikkalajiteltu jäte on polttokelpoista sellaisenaan. Jäte nostetaan siltanosturilla ns. kahmarilla (kuva 2) syöttösuppilon kautta poltettavaksi kattilan mekaaniselle arinalle. Kuva 2. Jätettä jätebunkkeriin syöttävä kahmari. Jätteen varastointi mahdollistaa jäte-erien sekoittamisen ja siten laadultaan tasaisemman jätteen syöttämisen polttoon. Varastointi turvaa myös laitoksen toiminnan pyhäpäivien tms. kuljetuskatkosten aikana. Jätteen vastaanottotila on mitoitettu siten, että polttoainetta riittää noin kolmen viikon tuotantoa varten. Jätteen viipymä varastossa pidetään kuitenkin mahdollisimman lyhyenä. 3.2 Arinapolttoprosessi Polttolaitos perustuu arinapolttotekniikkaan, jossa arinalla polttolämpötila on yli 850 C. Tulipesässä on kostean polttoaineen palamisen alueet eli kuivumis-, palamis-, pyrolyysi- ja kaasuuntumisvyöhykkeet. Lopuksi on hiiltojäännöksen palamisalue. Arinan eri vyöhykkeillä muodostuvat kaasut palavat korkeassa lämpötilassa arinan yläpuolella. Karkea tuhka ja jätteen sisältämät palamattomat materiaalit poistuvat arinan alapäästä laitoksen
6 6(11) pohjakuonajärjestelmään. Savukaasut johdetaan savukaasujen puhdistusjärjestelmään, joka on kuvattu kohdassa Savukaasujen puhdistusjärjestelmä Laitos on varustettu puolikuivalla savukaasujen puhdistusjärjestelmällä, jonka ensimmäinen osa on ns. SNCR-tekniikkaan perustuva typen oksidien (NO x ) vähentämismenetelmä, jossa savukaasuihin ruiskutetaan ammoniakkivesiseosta. Tällöin huomioidaan lämpötila, joten ammoniakkivesiseosta ruiskutetaan sinne, missä se tuottaa suurimman mahdollisen hyödyn. Muut puhdistusjärjestelmän osat ovat jäähdytystorni, aktiivihiilen ja kalkin syöttöjärjestelmät, kangassuodin, savukaasupuhallin, näytteenottoasema sekä savupiippu. Kattilan jälkeen savukaasut ohjataan jäähdytystornin kautta reaktoriin, missä savukaasuihin lisätään epäpuhtauksia sitovaa aktiivihiiltä ja kalsiumhydroksidia. Tämä liete kuivuu savukaasuvirrassa ja reaktiotuotteet poistuvat prosessista savukaasuvirtaan sekoittuneena pölynä. Pöly erotetaan tekstiilisuodattimella, joka toimii prosessissa myös kemiallisesti aktiivisena puhdistimena. Savukaasu kulkee suodattimessa erottuvan vielä reagoimatonta kalsiumhydroksidia sisältävän pölykerroksen läpi. Laitoksella käytettävä puhdistusprosessi on puolikuiva, mikä tarkoittaa sitä, ettei savukaasujen puhdistuksessa synny jätevesiä, jotka täytyisi puhdistaa. Savukaasun puhdistustason määrittää EU:n jätteenpolttodirektiivi 2000/76/EY ja Suomessa Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta, VNa 151/2013. Westenergylle myönnetyn ympäristöluvan mukaan jätteenpolttolaitoksella mitataan jatkuvasti hiukkasten kokonaismäärää, orgaanisen hiilen kokonaismäärää (TOC), suolahapon (HCl), fluorivetyjen (HF), rikkidioksidin (SO 2 ), typenoksidien (NO x ) ja hiilimonoksidin määrää. Myös ammoniakin määrä (NH 3 ) mitataan jatkuvatoimisesti, mutta sille ei ole määritelty ympäristöluvassa raja-arvoa. Tämän lisäksi järjestelmässä on myös jatkuvatoiminen elohopean mittaus. Lisäksi raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien määrä savukaasussa mitataan lupamääräysten mukaisesti kertaluonteisesti. 3.4 Turbiinilaitos Turbiinilaitos koostuu väliottoturbiinista, vaihteesta, generaattorista, kaukolämmönsiirtimistä sekä niihin liittyvistä apulaitteista. Poltossa syntyvä höyry, noin 400 C 40 bar paineessa syötetään turbiiniin. Höyry pyörittää höyryturbiinia ja liike-energia välitetään generaattoriin, joka tuottaa sähköä, vaihteiston kautta. Turbiinin jälkeen on kaukolämmönvaihdin, joka siirtää lämmön kaukolämpöverkkoon. Vaasan Sähkö Oy omistaa ko. laitteet ja vastaa niiden ylläpidosta. Turbiinilaitoksen sähköteho on 15 MW ja kaukolämpöteho noin 40 MW.
7 7(11) 4 Laitoksen toiminnan ja käytöntarkkailu vuonna Laitoksen käytöntarkkailu Laitoksen kaupallinen tuotanto alkoi ja se on ympärivuotisessa jatkuvassa käytössä. Laitokselle saapuu arkipäivisin noin 50 jätekuljetusta, joista suurin osa, noin 85 %, on kotitalouksissa syntyvää jätettä. Taulukossa 1 on esitetty laitoksen tuotantoon liittyviä tunnuslukuja vuodelta Taulukko 1. Laitoksen käyttötarkkailu. Jätteen käsittelykapasiteetti 20,6 t/h Käyttöaika 8404,5 h Myyty kaukolämpö 275,1 GWh Myyty sähkö 91,4 GWh Vastaanotetun jätteen määrä t Poltetun jätteen määrä t Jätteen lämpöarvo 9,2 MJ/kg 4.2 Toiminnassa syntyneet jätteet Jätteenpolttolaitoksella syntyvä vähäinen määrä yhdyskuntajätettä poltetaan laitoksella. Jätteenpoltossa syntyvät jätteet on lueteltu taulukossa 2. Polttoprosessin jäännöstuote eli pohjakuona koostuu tuhkasta, metallista, lasista ja kivestä ja se kuljetetaan Lakeuden Etapille jatkokäsittelyä varten. Savukaasujen puhdistuksessa syntyvä puhdistusjäte (ns. APC-jäte, Air Pollution Control residue)) ja kattilatuhka, joka kerätään kattilan alapuolelta, toimitetaan käsiteltäväksi Ekokem Palvelu Oy:lle. Taulukko 2. Jätteenpolttolaitoksella syntyvät jätteet. Jäte Määrä (t) Pohjakuona Savukaasujen puhdistusjäte (ns. APC-jäte) Kattilatuhka 1243
8 8(11) 4.3 Jätevedet Laitoksen saniteettitiloissa syntyvät jätevedet johdetaan Mustasaaren kunnan viemäriverkkoon, johon pumpattiin jätevesiä m 3. Piha-alueiden ja rakennuksien katoilta muodostuvat sade- ja sulamisvedet johdetaan öljynerottimien ja tarkkailukaivojen kautta ojaan, joista ne valuvat edelleen Stormossenutfallettiin. Näitä vesiä pumpattiin m Kemikaalien kulutus Kemikaaleja laitoksella käytetään mm. savukaasujen puhdistukseen (kalsiumhydroksidi ja aktiivihiili) sekä polton tukipolttoaineena (kevyt polttoöljy). Taulukossa 3 on esitetty laitoksella käytettyjen kemikaalien määrät vuonna Taulukko 3. Kemikaalien kulutus. Kemikaali Kulutus (t) Ammoniakkivesiseos 24,5 % 423 Aktiivihiili 63 Kalkki Kevyt polttoöljy Päästöt ilmaan Taulukossa 4 on lueteltu laitoksen savukaasun mittausjärjestelmät. Taulukko 4. Laitoksen savukaasun mittausjärjestelmät. Sondi Analysaattorit Suure Yksikkö/tila Mittausalue MCS100 FG outstack mittaus MERCEM Hg Combi probe instack mittaus MCS100FT SO 2 CO NO x O 2 HCl H 2 O NH 3 HF TOC % kuiva % MERCEM 300Z Hg µg/nm 3 kostea 0-50 Dusthunter SP 100 Flowsic 100 PT 100 Hiukkaset Virtaus Paine Lämpötila knm 3 /h märkä mbar abs C
9 9(11) Savukaasujen keskimääräiset pitoisuudet Jätteenpolttolaitoksen ympäristöluvan mukaiset savukaasun epäpuhtauksien haittaainepitoisuudet on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Ympäristöluvan mukaiset savukaasujen epäpuhtauksien suurimmat sallitut haittaainepitoisuudet. Päästökomponentti Vuorokausikeskiarvo (mg/nm 3 ) Puolen tunnin keskiarvo (mg/nm 3 ) Hiukkaset Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) Suolahappo (HCl) Fluorivety (HF) 1 4 Rikkidioksidi (SO 2 ) Typenoksidit NO 2 :na Hiilimonoksidi (CO) Jätteenpolttolaitos ja sen savukaasujen puhdistus ovat toimineet lähes moitteettomasti. Savukaasujen keskimääräiset pitoisuudet ovat lähes aina alittaneet ympäristöluvassa asetetut raja-arvot. Kuvassa 3 on esitetty savukaasujen keskimääräiset pitoisuudet vuonna Hetkellisiä, pääasiassa poltettavan jätteen laadusta aiheutuvia vuorokausi- tai 30 minuutin keskiarvon raja-arvon ylityksiä oli vuoden aikana yhteensä 15 kappaletta. Suolahapon (HCl) pitoisuus ylitti vuorokausikeskiarvon raja-arvon kerran. Puolen tunnin keskiarvon ylityksiä oli yhteensä 14 kappaletta, joista rikkidioksidipitoisuuden (SO 2 ) ylityksiä oli 11 kappaletta ja hiilimonoksidin (CO) ylityksiä kolme kappaletta.
10 10(11) ,8 Raja-arvo ympäristöluvassa Pitoisuus ,02 0,24 6,59 11,48 5,52 0,02 Kuva 3. Epäpuhtauksien keskimääräiset pitoisuudet savukaasussa vuonna 2013 (mg/nm 3 ) Raskasmetallit sekä dioksiinit ja furaanit Taulukossa 6 on esitetty raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien keskimääräiset pitoisuudet savukaasussa vuonna Näitä epäpuhtauksia mitattiin viime vuoden aikana yhteensä viisi kertaa ja mittaajana toimi Nablabs Oy. Elohopean mittaus on laitoksella jatkuvatoiminen. Taulukko 6. Raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien pitoisuudet savukaasussa. Epäpuhtaus Pitoisuus Raja-arvo ympäristöluvassa Cd+Tl (µg/nm 3 ) 0, Hg (µg/nm 3 ) 0, Raskasmetallit (µg/nm 3 ) 6, Dioksiinit ja furaanit (ng/nm 3 ) 0,0064 0,1
11 11(11) Vuosipäästöt Taulukossa 7 on esitetty jätteenpolttolaitoksen epäpuhtauksien päästöt ilmaan vuonna Taulukko 7. Epäpuhtauksien päästöt vuonna Epäpuhtaus Päästö Hiukkaset, kg 24 Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC), kg 253 Suolahappo (HCl), kg Fluorivety (HF), kg 25 Rikkidioksidi (SO 2 ), kg Typenoksidit NO 2 :na, kg Hiilimonoksidi (CO), kg Ammoniakki (NH 3 ), kg Cd+Tl, g 55,5 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, g 5 667,8 Dioksiinit ja furaanit, g 2,75 Elohopea, g 133,9 Hiilidioksidi, t ) 1) Laskennassa käytetty hiilidioksidipäästökerrointa 31,8 tco2/tj (Tilastokeskus 2006). 5 Häiriötilanteet ja laitekatkokset Ympäristöluvan mukaisten päästöraja-arvojen ylityksiä oli yhteensä 15 kpl sekä lisäksi tammikuussa jäteauto toi laitokselle palavaa jätettä, josta syttyi tulipalo jätebunkkerissa. Automaattinen sammutusjärjestelmä (vesitykit) käynnistyi sen havaittua lämpötilan nousun bunkkerissa ja paikalle saapui myös palokunta. Tulipalon aikana laitosta ei ajettu alas ja palon savukaasut imettiin bunkkerista kattilaan. Tulipalosta ei aiheutunut vaaraa henkilöille eikä se aiheuttanut materiaalivahinkoja. Häiriötilanteista on tehty ilmoitukset ympäristöviranomaisten sähköiseen järjestelmään. Lisätietoja Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Olli Alhoniemi p , tuotantopäällikkö Kenneth Skrifvars p ja ympäristöinsinööri Tanja Västi p
Vuosikertomus 2013 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten vuosi Westenergylle, olihan kyseessä jätteenpolttolaitoksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Projektin valmistuttua alkoi
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.6.2009 LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain
ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on saapunut Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 2.3.2010. Hakemusta täydennettiin 15.3.2010 ja 5.10.2010.
Etelä-Suomi Päätös Nro 81/2010/2 Dnro ESAVI/429/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Hämeenlinnaan
TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS YHTEENVETORAPORTTI VUOSI 2012 JÄTTEENPOLTTOLAITOS HELMIKUU 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 YLEISTÄ 1.1 Vastuuhenkilöt 4 1.2 Viranomaispäätökset ja tarkkailuvelvoitteet
Päätös. Nro 56/2010/1 Dnro ESAVI/81/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 25.11.2010
Etelä-Suomi Päätös Nro 56/2010/1 Dnro ESAVI/81/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, joka koskee Ekokem Oy Ab:n Riihimäellä sijaitsevaa yhdyskuntien,