Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Anhang_1_EnEV_Anforderungen_an_zu_errichtende_Gebaeude_mit_n-d141528,22.html
Timestamp: 2017-01-22 18:48:55
Document Index: 16880948

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§ 3', '§ 8', '§ 5', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 15', '§ 3', '§ 13', '§ 3', '§ 13', '§ 6', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 5', '§ 3', '§ 15', '§ 31', '§ 29', '§ 20']

Anhang 1 EnEV, Anforderungen an zu errichtende Gebäude mit normalen Innentemperaturen (zu § 3) | Gesetze auf anwalt24.de
Anhang 1 EnEV, Anforderungen an zu errichtende Gebäude mit normalen Innentemperaturen (zu § 3) Suche
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik ...…Anhang 1 EnEV, Anforderungen an zu errichtende Gebäude mit normalen Innentempera...Anhang 2 EnEV, Anforderungen an zu errichtende Gebäude mit niedrigen Innentemper...Anhang 3 EnEV, Änderung von Außenbauteilen bestehender Gebäude (zu § 8 Abs. 1) u...Anhang 4 EnEV, Anforderungen an die Dichtheit und den Mindestluftwechsel (zu § 5...Anhang 5 EnEV, Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeabgabe von Wärmeverteilungs...
Anhang 1 EnEV, Anforderungen an zu errichtende Gebäude mit normalen Innentemperaturen (zu § 3)
Anhang 1 EnEVVerordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV)BundesrechtAnhangteilTitel: Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV)Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: EnEVGliederungs-Nr.: 754-4-9Normtyp: Rechtsverordnung 1.Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs und des spezifischen Transmissionswärmeverlusts (zu § 3 Abs. 1) 1.1Tabelle der Höchstwerte Tabelle 1Höchstwerte des auf die Gebäudenutzfläche und des auf das beheizte Gebäudevolumenbezogenen Jahres-Primärenergiebedarfs und des spezifischen, auf die wärmeübertragendeUmfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlusts in Abhängigkeit vom Verhältnis A/Ve Jahres-PrimärenergiebedarfSpezifischer, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogener Transmissionswärmeverlust Verhältnis A/VeQP" in kWh/(m2 x a)bezogen auf die GebäudenutzflächeQP' in kWh/(m 3 x a) bezogen auf das beheizte GebäudevolumenHT' in W/(m2 x K) Wohngebäude außer solchen nach Spalte 3Wohngebäude mit überwiegender Warmwasserbereitung aus elektrischem Stromandere Gebäude Nichtwohngebäude mit einem Fensterflächenanteil=<30% und Wohngebäude Nichtwohngebäude mit einem Fensterflächenanteil >=30%123456<=0,266,00 + 2600/(100+AN)88,0014,721,051,550,373,53 + 2600/(100+AN)95,5317,130,801,150,481,06 + 2600/(100+AN)103,0619,540,680,950,588,58 + 2600/(100+AN)110,5821,950,600,830,696,11 + 2600/(100+AN)118,1124,360,550,750,7103,64 + 2600/(100+AN)125,6426,770,510,690,8111,17 + 2600/(100+AN)133,1729,180,490,650,9118,70 + 2600/(100+AN)140,7031,590,470,621,0126,23 + 2600/(100+AN)148,2334,000,450,59>=1,05130,00 + 2600/(100+AN)152,0035,210,440,581.2Zwischenwerte zu Tabelle 1 Zwischenwerte zu den in Tabelle 1 festgelegten Höchstwerten sind nach folgenden Gleichungen zu ermitteln: Spalte 2Qp"= 50,94 + 75,29 x A/Ve+ 2600/(100+AN)in kWh/(m 2 x a) Spalte 3Qp"= 72,94 + 75,29 x A/Vein kWh/(m 2 x a) Spalte 4Qp'= 9,9 + 24,1 x A/Vein kWh/(m 3 x a) Spalte 5HT'= 0,3 + 0,15/(A/V e)in W/(m 2 x K) Spalte 6HT'= 0,35 + 0,24/(A/Ve)in W/(m 2 x K) 1.3Definition der Bezugsgrößen 1.3.1Die wärmeübertragende Umfassungsfläche A eines Gebäudes in m2 ist nach Anhang B der DIN EN ISO 13789 : 1999-10, Fall "Außenabmessung" (2) , zu ermitteln. Die zu berücksichtigenden Flächen sind die äußere Begrenzung einer abgeschlossenen beheizten Zone. Außerdem ist die wärmeübertragende Umfassungsfläche A so festzulegen, dass ein in DIN EN 832 : 2003-06 beschriebenes Ein-Zonen-Modell entsteht, das mindestens die beheizten Räume einschließt. 1.3.2Das beheizte Gebäudevolumen Ve in m3 ist das Volumen, das von der nach Nr. 1.3.1 ermittelten wärmeübertragenden Umfassungsfläche A umschlossen wird. 1.3.3Das Verhältnis A/Ve in m-1 ist die errechnete wärmeübertragende Umfassungsfläche nach Nr. 1.3.1 bezogen auf das beheizte Gebäudevolumen nach Nr. 1.3.2. 1.3.4Die Gebäudenutzfläche AN in m2 wird bei Wohngebäuden wie folgt ermittelt:AN = 0,32 Ve 2.Rechenverfahren zur Ermittlung der Werte des zu errichtenden Gebäudes (zu § 3 Abs. 2 und 4) 2.1Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs 2.1.1Der Jahres-Primärenergiebedarf Qp für Gebäude ist nach DIN EN 832 : 2003-06 in Verbindung mit DIN V 4108-6 : 2003-06 und DIN V 4701-10 : 2003-08 zu ermitteln; § 15 Abs. 3 bleibt unberührt. Der in diesem Rechengang zu bestimmende Jahres-Heizwärmebedarf Qh ist nach dem Monatsbilanzverfahren nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-06 Anhang D genannten Randbedingungen zu ermitteln. In DIN V 4108-6 : 2003-06 angegebene Vereinfachungen für den Berechnungsgang nach DIN EN 832 : 2003-06 dürfen angewandt werden. Zur Berücksichtigung von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind die methodischen Hinweise unter Nr. 4.1 der DIN V 4701-10 : 2003-08 zu beachten. 2.1.2Bei Gebäuden, die zu 80 vom Hundert oder mehr durch elektrische Speicherheizsysteme beheizt werden, darf der Primärenergiefaktor bei den Nachweisen nach § 3 Abs. 2 für den für Heizung und Lüftung bezogenen Strom für die Dauer von acht Jahren ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung abweichend von der DIN V 4701-10 : 2003-08 mit 2,0 angesetzt werden. Soweit bei diesen Gebäuden eine dezentrale elektrische Warmwasserbereitung vorgesehen wird, darf die Regelung nach Satz 1 auch auf den von diesem System bezogenen Strom angewandt werden. Die Regelungen nach Satz 1 und 2 erstrecken sich nicht auf die Angaben nach § 13 Abs. 1. Elektrische Speicherheizsysteme im Sinne des Satzes 1 sind Heizsysteme mit unterbrechbarem Strombezug in Verbindung mit einer lufttechnischen Anlage mit einer Wärmerückgewinnung, die nur in den Zeiten außerhalb des unterbrochenen Betriebes durch eine Widerstandsheizung Wärme in einem geeigneten Speichermedium speichern. 2.1.3Werden Ein- und Zweifamilienhäuser mit Niedertemperaturkesseln ausgestattet, deren Systemtemperatur 55/45 Grad Celsius überschreitet, erhöht sich bei monolithischer Außenwandkonstruktion der Höchstwert des zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs QP" in Tabelle 1 jeweils um 3 vom Hundert. Diese Regelung gilt für die Dauer von fünf Jahren ab dem 1. Februar 2002. 2.2Berücksichtigung der Warmwasserbereitung bei Wohngebäuden Bei Wohngebäuden ist der Energiebedarf für Warmwasser in der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs zu berücksichtigen. Als Nutz-Wärmebedarf für die Warmwasserbereitung QW im Sinne von DIN V 4701-10 : 2003-08 sind 12,5 kWh/(m2 x a) anzusetzen. 2.3Berechnung des spezifischen Transmissionswärmeverlusts Der spezifische Transmissionswärmeverlust HT ist nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-06 Anhang D genannten Randbedingungen zu ermitteln. In DIN V 4108-6 : 2003-06 angegebene Vereinfachungen für den Berechnungsgang nach DIN EN 832 : 2003-06 dürfen angewandt werden. 2.4Beheiztes Luftvolumen Bei den Berechnungen gemäß Nr. 2.1 ist das beheizte Luftvolumen V nach DIN EN 832 : 2003-06 zu ermitteln. Vereinfacht darf es wie folgt berechnet werden: V= 0,76 Ve bei Gebäuden bis zu 3 Vollgeschossen V= 0,80 Ve in den übrigen Fällen. 2.5Wärmebrücken Wärmebrücken sind bei der Ermittlung des Jahres-Heizwärmebedarfs auf eine der folgenden Arten zu berücksichtigen: a) Berücksichtigung durch Erhöhung der Wärmedurchgangskoeffizienten um (Delta)Uwb = 0,10 W/(m2 x K) für die gesamte wärmeübertragende Umfassungsfläche,b) bei Anwendung von Planungsbeispielen nach DIN 4108 Beiblatt 2 : 2004-01 Berücksichtigung durch Erhöhung der Wärmedurchgangskoeffizienten um (Delta)Uwb = 0,05 W/(m2 x K) für die gesamte wärmeübertragende Umfassungsfläche,c) durch genauen Nachweis der Wärmebrücken nach DIN V 4108-6 : 2003-06 in Verbindung mit weiteren anerkannten Regeln der Technik. Soweit der Wärmebrückeneinfluss bei Außenbauteilen bereits bei der Bestimmung des Wärmedurchlasskoeffizienten U berücksichtigt worden ist, darf die wärmeübertragende Umfassungsfläche A bei der Berücksichtigung des Wärmebrückeneinflusses nach Buchstabe a, b oder c um die entsprechende Bauteilfläche vermindert werden. 2.6Ermittlung der solaren Wärmegewinne bei Fertighäusern und vergleichbaren Gebäuden Werden Gebäude nach Plänen errichtet, die für mehrere Gebäude an verschiedenen Standorten erstellt worden sind, dürfen bei der Berechnung die solaren Gewinne so ermittelt werden, als wären alle Fenster dieser Gebäude nach Osten oder Westen orientiert. 2.7Aneinander gereihte Bebauung Bei der Berechnung von aneinander gereihten Gebäuden werden Gebäudetrennwände a) zwischen Gebäuden mit normalen Innentemperaturen als nicht wärmedurchlässig angenommen und bei der Ermittlung der Werte A und A/Ve nicht berücksichtigt,b) zwischen Gebäuden mit normalen Innentemperaturen und Gebäuden mit niedrigen Innentemperaturen bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor Fnb nach DIN V 4108-6 : 2003-06 gewichtet undc) zwischen Gebäuden mit normalen Innentemperaturen und Gebäuden mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen im Sinne von DIN 4108-2 : 2003-07 bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor Fu= 0,5 gewichtet. Werden beheizte Teile eines Gebäudes getrennt berechnet, gilt Satz 1 Buchstabe a sinngemäß für die Trennflächen zwischen den Gebäudeteilen. Werden aneinander gereihte Gebäude gleichzeitig erstellt, dürfen sie hinsichtlich der Anforderungen des § 3 wie ein Gebäude behandelt werden. § 13 bleibt unberührt. Ist die Nachbarbebauung bei aneinander gereihter Bebauung nicht gesichert, müssen die Trennwände mindestens den Mindestwärmeschutz nach § 6 Abs. 1 aufweisen. 2.8Fensterflächenanteil (zu § 3 Abs. 2 und 4 und zu Anhang 1 Nr. 1) Der Fensterflächenanteil des gesamten Gebäudes f nach § 3 Abs. 2 und 4 ist wie folgt zu ermitteln: f = Aw--------------------------Aw + AAW mit Aw Fläche der Fenster AAW Fläche der Außenwände. Wird ein Dachgeschoss beheizt, so sind bei der Ermittlung des Fensterflächenanteils die Fläche aller Fenster des beheizten Dachgeschosses in die Fläche Aw und die Fläche der zur wärmeübertragenden Umfassungsfläche gehörenden Dachschrägen in die Fläche AAW einzubeziehen. 2.9Sommerlicher Wärmeschutz (zu § 3 Abs. 4) 2.9.1 Als höchstzulässige Sonneneintragskennwerte nach § 3 Abs. 4 sind die in DIN 4108-2 : 2003-07 Abschnitt 8 festgelegten Werte einzuhalten. Der Sonneneintragskennwert des zu errichtenden Gebäudes ist nach dem dort genannten Verfahren zu bestimmen. 2.9.2 Werden Gebäude mit Ausnahme von Wohngebäuden nutzungsbedingt mit Anlagen ausgestattet, die Raumluft unter Einsatz von Energie kühlen, so dürfen diese Gebäude abweichend von Nr. 2.9.1 auch so ausgeführt werden, dass die Kühlleistung bezogen auf das gekühlte Gebäudevolumen nach dem Stand der Technik und den im Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen so gering wie möglich gehalten wird. Dabei sind insbesondere die Maßnahmen zu berücksichtigen, die das unter Nr. 2.9.1 angegebene Berechnungsverfahren zur Verminderung des Sonneneintragskennwertes vorsieht. 2.10Voraussetzungen für die Anrechnung mechanisch betriebener Lüftungsanlagen (zu § 3 Abs. 2) Im Rahmen der Berechnung nach Nr. 2 ist bei mechanischen Lüftungsanlagen die Anrechnung der Wärmerückgewinnung oder einer regelungstechnisch verminderten Luftwechselrate nur zulässig, wenn a) die Dichtheit des Gebäudes nach Anhang 4 Nr. 2 nachgewiesen wird,b) in der Lüftungsanlage die Zuluft nicht unter Einsatz von elektrischer oder aus fossilen Brennstoffen gewonnener Energie gekühlt wird undc) der mit Hilfe der Anlage erreichte Luftwechsel § 5 Abs. 2 genügt. Die bei der Anrechnung der Wärmerückgewinnung anzusetzenden Kennwerte der Lüftungsanlagen sind nach anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen oder den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der verwendeten Produkte zu entnehmen. Lüftungsanlagen müssen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine Beeinflussung der Luftvolumenströme jeder Nutzeinheit durch den Nutzer erlauben. Es muss sichergestellt sein, dass die aus der Abluft gewonnene Wärme vorrangig vor der vom Heizsystem bereitgestellten Wärme genutzt wird. 3.Vereinfachtes Verfahren für Wohngebäude (zu § 3 Abs. 2 Nr. 1) Der Jahres-Primärenergiebedarf ist vereinfacht wie folgt zu ermitteln: Qp = (Qh + Qw) x ep Dabei bedeuten Qh der Jahres-Heizwärmebedarf Qw der Zuschlag für Warmwasser nach Nr. 2.2 ep die Anlagenaufwandszahl nach DIN V 4701-10 : 2003-08 Nr. 4.2.6 in Verbindung mit Anhang C.5 (grafisches Verfahren); auch die ausführlicheren Rechengänge nach DIN V 4701-10 : 2003-08 dürfen zur Ermittlung von ep angewandt werden; § 15 Abs. 3 bleibt unberührt. Der Einfluss der Wärmebrücken ist durch Anwendung der Planungsbeispiele nach DIN 4108 Beiblatt 2 : 2004-01 zu begrenzen. Die Nr. 2.1.2, 2.6 und 2.7 gelten entsprechend. Der Jahres-Heizwärmebedarf ist nach Tabelle 2 und 3 zu ermitteln:Tabelle 2Red. Anm.: Die Tabelle 2 ist im Bundesgesetzblatt Teil I vom 7. Dezember 2004 auf den Seiten 3156 und 3157 wiedergegeben. Tabelle 3 Temperatur-Korrekturfaktoren Fxi Wärmestrom nach außen über Bauteil i Temperatur-Korrekturfaktor Fxi Außenwand, Fenster1,0 Dach (als Systemgrenze)1,0 Oberste Geschossdecke (Dachraum nicht ausgebaut)0,8Abseitenwand (Drempelwand)0,8 Wände und Decken zu unbeheizten Räumen0,5 Unterer Gebäudeabschluss: -Kellerdecke/-wände zu unbeheiztem Keller -Fußboden auf Erdreich0,6-Flächen des beheizten Kellers gegen Erdreich (1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Oktober 2007 durch § 31 Satz 2 der Verordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519). Zur weiteren Anwendung s. § 29 der Verordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), geändert durch die Verordnung vom 29. April 2009 (BGBl. I S. 954).(2) Amtl. Anm.: Alle zitierten DIN-Normen sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin, veröffentlicht. § 20 EnEVAnhang 2 EnEV, Anforderungen an zu errichtende Gebäude mit niedrigen…