Source: http://docplayer.fi/7829495-Maaselankankaan-tuuli-voimapuisto-oulainen-melumallinnus.html
Timestamp: 2018-12-10 03:22:06+00:00
Document Index: 13675779

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS - PDF
Download "MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS"
1 Vastaanottaja wpd Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Viite MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS
2 MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Arttu Ruhanen Janne Ristolainen Tuulivoimahankkeen meluselvitys kaavoitusta varten Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 04/2014 aineistoa. _ Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T F
3 MELUMALLINNUS SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 1 2. MELUN OHJEARVOT Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" suunnitteluarvot 2 3. MELUMALLINNUKSEN TIEDOT Tuulivoimalatiedot Melulaskenta Maastomalli ja rakennustiedot 5 4. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Mallinnuksen tulokset Häiritsevyyskorjaukset Tuulivoiman melutasot verrattuna VNp 993/1992 melutason yleisiin ohjearvoihin Tuulivoiman melutasot verrattuna Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" suunnitteluarvoihin Pienitaajuinen melu Alueen yleiset tuuliolosuhteet ja niiden vaikutus melutasojen esiintyvyyteen 9 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Melulaskennan lähtötiedot ja tuulivoimaloiden akustiset tiedot Nordex N117/3000 Meluvyöhykekartta, Nordex N117/3000 MW tuulivoimalaitosten enimmäisäänitehotasolla L WA 106,0 db ( 8 m/s 10 m korkeudella) Meluvyöhykekartta, äänitehotaso 107,5 db
4 MELUMALLINNUS 1 1. YLEISTÄ Wpd Finland Oy:n suunnittelee tuulivoimalaitosten rakentamista Oulaisiin Maaselänkankaan alueelle. Tässä selvityksessä on mallinnettu tuulivoimalaitoksista ympäristöön aiheutuvat melutasot sekä tarkasteltu pienitaajuisen melun leviämistä. Melumallinnus tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla. Meluvyöhykkeiden mallinnuksessa on kaavoittajan edellyttämänä käytetty ympäristölupavaihemenettelyn mukaista tarkempaa Nord2000 laskentamallia, vaikka selvitys on laadittu kaavoitusta varten. Pienitaajuisen melun tarkastelu tehtiin soveltaen DSO 1284 mukaista menetelmää YM:n ohjeen 2/2014 mukaisesti. Tässä selvityksessä tarkasteltiin melutasoja ympäristössä Nordex N117/3000 laitosmallin melutietojen pohjalta. Koska tässä vaiheessa suunnittelua laitosvalintaa ei ole vielä lopullisesti tehty, tarkasteltiin selvityksessä myös äänekkäämmän voimalaitosmallin vaikutusta kaavaan. Työ on tehty wpd Finland Oy:n toimeksiannosta, jossa yhteyshenkilönä on toiminut Tero Elo. Työstä on Rambollissa vastannut projektipäällikkö ins.(amk) Janne Ristolainen. Melumallinnuksen on tehnyt ja raportoinnissa avustanut suunnittelija ins.(amk) Arttu Ruhanen. 2. MELUN OHJEARVOT 2.1 Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/92). Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätös ei koske ampuma- ja moottoriurheiluratojen melua. Päätöstä ei myöskään sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukossa 1 on esitetty päivä- ja yöajan ohjearvot ulkona ja sisällä. Taulukko 1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Uudet asuinalueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat Loma-asumiseen käytettävät alueet 3), leirintäalueet ja virkistysalueet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet Sisällä L Aeq, enintään Päivällä (07 22) Yöllä (22 07) 55 db 50 db 1) 55 db 45 db 1) 45 db 40 db 2) Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa 2) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä 3) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja L Aeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso)
5 MELUMALLINNUS 2 Jos melu sisältää impulsseja tai ääneksiä tai on kapeakaistaista, mittaustuloksiin lisätään 5 db ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Impulssimaisuus- tai kapeakaistaisuuskorjaus tehdään sille ajalle, jolloin melu on impulssimaista tai kapeakaistaista. 2.2 Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" suunnitteluarvot Ympäristöministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi. Työryhmän raportti "Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" julkaistiin heinäkuussa Melun osalta ohjeessa on todettu, etteivät Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason yleiset ohjearvot sovellu tuulivoimamelun haittojen arviointiin ja ohjeessa annetaan suunnitteluohjearvot tuulivoimamelulle. Toisaalta Ympäristöministeriön ELY:jen alueidenkäyttövastaaville lähettämässä tiedotteessa (Nunu Pesu ) on todettu, että "Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei ole tarkoitettu sovellettavaksi jo rakennettuihin ja käytössä oleviin tuulivoimaloihin. Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei myöskään sovelleta jo lainvoiman saaneisiin kaavoihin tai lupiin." Ympäristöministeriön ohjeessa on sanottu suunnitteluohjearvoista seuraavaa: Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjearvot ovat riskienhallinnan ja suunnittelun apuväline. Niiden avulla voidaan tunnistaa tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet. Näillä suunnitteluohjearvoilla pyritään varmistamaan, ettei tuulivoimaloista aiheudu kohtuutonta häiriötä ja että esimerkiksi asuntojen sisämelutasot pysyvät asumisterveysohjeen mukaisina. Seuraavassa taulukossa on eritelty tuulivoimarakentamista koskevat ulkomelutason suunnitteluohjearvot. Taulukko 2. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot Asumiseen käytettävillä alueilla, loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamissa, virkistysalueilla Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamien ulkopuolella, leirintäalueilla, luonnonsuojelualueilla* L Aeq Päiväajalle (07 22) L Aeq Yöajalle (22 07) 45 db 40 db 40 db 35 db Muilla alueilla (esim. teollisuusalueilla) ei sovelleta ei sovelleta * yöarvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä L Aeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) On huomattava, että taulukon suunnitteluohjearvoja sovelletaan vain asumiseen, lomaasumiseen ja virkistykseen käytettävillä alueilla sekä leirintä- ja luonnonsuojelualueilla. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot määritetään A-taajuuspainotettuna keskiäänitasona L Aeq erikseen päiväajan (klo 7-22) ja yöajan (klo 22-7) osalta. Kyse ei ole hetkellisistä enimmäisäänitasoista. Mikäli tuulivoimalan ääni on laadultaan erityisen häiritsevää eli ääni on tarkastelupisteessä soivaa (tonaalista), kapeakaistaista tai impulssimaista tai se on selvästi sykkivää (amplitudimoduloitua eli äänen voimakkuus vaihtelee ajallisesti), lisätään laskenta- tai mittaustulokseen 5 desibeliä ennen suunnitteluohjearvoon vertaamista. Ulkomelutason suunnitteluohjearvojen lisäksi asuntojen sisätiloissa käytetään Terveydensuojelulain (763/94) sisältövaatimuksiin pohjautuen asumisterveysohjeen mukaisia taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoon L eq,1h perustuvia suunnitteluohjearvoja koskien pienitaajuista melua. Sisämelutasot voidaan arvioida ulkomelutasojen perusteella ottamalla huomioon rakennusten vaipan ääneneristävyys. Taulukko 3. Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun ohjearvot terssikaistoittain (Asumisterveysohje, STM:n oppaita 2003:1) Kaista / Hz L eq, 1h / db ,
6 MELUMALLINNUS 3 Oppaassa mainituista häiritsevyyskorjauksista on todettava, että niitä ei lisätä automaattisesti tuulivoimalaitosten meluun, sillä melutason alhaisemmat suunnitteluohjearvot huomioivat jo tuulivoimalaitosten melun muuta melua häiritsevämmän luonteen. Lisäys tehdään ainoastaan siinä tapauksessa, että melu voidaan todeta erityisen häiritseväksi tarkastelupisteessä (esim. asutuksen tai loma-asuntojen kohdalla). Ympäristöministeriön julkaisemassa ohjeessa 2/2014 Tuulivoimalaitosten melun mallintaminen on todettu häiritsevyyskorjausten soveltamisesta seuraavaa yksityiskohtaiseen kaavoitukseen liittyvässä mallinnuksessa: Äänen mahdollinen kapeakaistaisuus ja pienitaajuisten komponenttien osuus äänen spektrissä selvitetään. Melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) vaikutukset sisältyvät lähtökohtaisesti valmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin, eikä niiden tarkastelua tässä yhteydessä edellytetä. Sanktio voidaan huomioida laskennan lähtöarvoissa, mikäli tiedetään tuulivoimalan melupäästön sisältävän kapeakaistaisia/tonaalisia komponentteja ja voidaan arvioida näiden erityispiirteiden olevan kuulohavainnoin erotettavissa ja ohjeistuksen mukaisesti todennettavissa melulle altistuvalla alueella. Kapeakaistaisuus/tonaalisuus arvioidaan ympäristöministeriön tuulivoimaloiden melupäästön mittausohjeen mukaan. Muussa tapauksessa sanktiota ei sovelleta melun mallinnuksessa. 3. MELUMALLINNUKSEN TIEDOT 3.1 Tuulivoimalatiedot Laitosten sijainnit mallinnettiin tilaajan toimittaman layoutin mukaan. Laitosten napakorkeus oli 160 metriä maanpinnasta. Tuulivoimaloiden tarkemmat akustiset tiedot on esitetty liitteessä 1. Taulukossa 4 esitetyissä tuulivoimalaitosten koordinaateissa Z-koordinaatti kertoo maaston korkeuden metreissä merenpinnan yläpuolella tuulivoimalan suunnitellulla sijaintipaikalla. Taulukko 4. Tuulivoimalaitosten koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Tunnus E / lon N / lat Z Laskennoissa on käytetty Nordex N117/3000 voimalaa. Tilaajan toimittaman tiedon mukaan voimalan A-painotettu äänitehotaso L WA on 106,0 db, kun tuulennopeus on 8 m/s tai yli 10 metrin korkeudella maanpinnasta. Lisäksi meluvyöhykkeiden mallinnus tehtiin laitosten äänitehotasolla 107,5 db, joka kuvaa mahdollisen äänekkäämmän laitevaihtoehdon vaikutuksia. Melupäästötiedot äänekkäämpään laitosvaihtoehtoon saatiin lisäämällä Nordexin voimalaitoksen melupäästötietoihin 1,5 db.
7 MELUMALLINNUS 4 Äänitehotaso L WA, db Tuulennopeus referenssikorkeudella 10 m, m/s Kuva 1. Nordex N117/3000 voimalan äänitehotaso tuulennopeuden mukaan Kuvassa 2 on esitetty tilaajalta saatu voimalan taajuusspektrin suurimalle äänitehotasolle 1/3 oktaavikaistoittain taajuusvälillä Hz, kun tuulennopeus on 8 m/s , L WA (db) Yht Taajuuskaista (Hz) Kuva 2. Nordex N117/3000 voimalan äänitehotaso 1/3 oktaavikaistoittain kokonaisäänitehotasolla 106,0 db 3.2 Melulaskenta Melulaskennat tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Liitteessä 1 on esitetty melulaskentojen oleelliset lähtötiedot esim. laskentaparametrit. Melumallinnukset on tehty SoundPlan 7.3 -melulaskentaohjelmaa siihen sisältyvää Nord melulaskentamallia käyttäen. SoundPlan -ohjelmistosta saa lisätietoa internet-sivustolta Nord2000 -laskentamallissa äänenpainetaso tiettyyn laskentapisteeseen voidaan laskea oktaavitai 1/3 -oktaavikaistoittain taajuusvälillä 25 Hz ja 10 khz. Laskentamalli huomioi kolmiulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset ja maanpinnan absorptio-ominaisuudet sekä säätiedot. Laskentamallin epävarmuus on noin ±2 db, kun melulähteen ja laskentapisteen välinen etäisyys on maksimissaan 1500 metriä. Nord2000 laskentamallin käyttäminen tuulivoimalamelun laskennassa on validoitu vuonna Epävarmuus on määritetty selvityksessä standardipoikkeamana. Nord2000 -laskentamalliin kuvaukset ja raportti vertailumittauksista tuulivoiman melulaskennan osalta löydettävissä DEL- TA:n www-sivuilta.
8 MELUMALLINNUS 5 Meluvyöhykelaskennat on tehty laskentapisteverkkoon ja ohjelma interpoloi melutasot laskentapisteiden välisille alueille. Lisäksi tehtiin reseptoripistelaskenta viiteen hankealueen eri puolilla olevaan tuulivoimaloita lähinnä olevaan pisteeseen. Reseptoripisteiden tuloksista käy ilmi tarkat keskiäänitasot (L Aeq ) kyseisten rakennusten kohdalla. Pienitaajuisen melun tarkastelu tehtiin YM:n ohjeessa 2/2014 esitetyn mukaisesti. Melupäästötietona käytettiin Nordex N117/3000 laitoksesta käytössä olevia 1/3-oktaavikaistatietoja kokonaisäänitehotason ollessa 106,0 db. Taajuuspainottamattomien terssikaistakohtaisten ulkomelutason laskenta tehtiin kolmeen reseptoripisteeseen (pisteet 1-3), joista kaksi sijaitsee lähimpien asuintalojen kohdalla ja yksi Likalanjärven rannalla. Rakennuksen sisälle aiheutuvia pienitaajuisia melutasoja arvioitiin DSO 1284 laskentamenetelmässä esitettyjen asuintalon julkisivun ilmaääneneristävyysarvojen avulla. Kaikki esitetyt melutasot ovat suoraan mallinnuksen tuloksia, eikä niihin ole lisätty mitään mahdollisia häiritsevyyskorjauksia Kuva 3. Reseptoripisteiden sijainnit 3.3 Maastomalli ja rakennustiedot Maastomalli on laadittu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan laserkeilausaineistosta tuotetusta aineistosta, jossa ruutukoko on 2 m x 2 m. Maastomallissa ei ole huomioitu rakennuksia. Mallissa ei ole huomioitu myöskään metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä. Metsäkasvillisuus (puusto yms.) voi vaimentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän korkea ja syvyys on suuri. Ympäristömeluarvioinneissa kasvillisuuden vaikutusta ei kuitenkaan pääsääntöisesti oteta huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston
9 MELUMALLINNUS 6 avohakkuut). Laskentamallien kyvystä huomioida luotettavasti puuston vaikutusta melun etenemiseen ei ole vielä riittävästi tutkittua tietoa. Hankealueella tuulivoimalan perustusten ja kolmen kilometrin etäisyydellä laitoksista sijaitsevien altistuvien kohteiden välinen maanpinnan korkeusero on alle 60 metriä. Tämä käy ilmi kuvasta 4, jossa keltainen väri vastaa maastonkorkeutta, jossa korkeusero maaston ja alimpana sijaitsevan altistuvan kohteen välillä olisi yli 60 metriä. Kuva 4. Hankealueen ympäristön maastonmuodot ja maaston korkeus merenpinnasta 4. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 4.1 Mallinnuksen tulokset Laskennalliset meluvyöhykkeet (A-painotettu keskiäänitaso) on esitetty liitteissä 2-3. Melukuviin on merkitty asuin- ja lomarakennukset värikoodein Maanmittauslaitoksen maastotietokannan tietojen pohjalta. Melukuvissa on esitetty mallinnustulokset ilman mahdollisia häiritsevyys- tai muita korjauksia. Melukuvissa esitetyt keskiäänitasot kuvaavat tilannetta, jossa tuulennopeus on koko päivä- tai yöajan 8 m/s 10 m korkeudella maanpinnasta. Todellisuudessa tuulennopeus vaihtelee päivä- ja yöaikana ja todellinen päivä- tai yöajan keskiäänitaso vaihtelee sen mukaisesti. Myös tuulen suunta vaikuttaa melun leviämiseen.
10 MELUMALLINNUS 7 Taulukko 5. A-painotetut melutasot eniten melulle altistuvien kohteiden kohdalla (ulkomelutaso) Reseptori ETRS-TM35FIN L Aeq, db E / lon N / lat Z Nordex N117/3000, liitteen 2 mukainen Nordex N117/ ,5 db, liitteen 3 mukainen ,2 33, ,3 38, ,8 38, ,9 34, ,3 32,8 Liitteessä 2 esitetyssä melukuvassa käytetty tuulivoimalamalli on Nordex N117/3000, jonka ilmoitettu suurin äänitehotaso on 106,0 db. Mallinnuksen mukaan kaksi vakituista asuintaloa jää tuulivoimalaitosten aiheuttaman db melualueelle. Muut asuintalot ja loma-asunnot ovat 35 db melualueen ulkopuolella. Liitteessä 3 esitetyssä melukuvassa on esitetty meluvyöhykkeet tuulivoimaloilla, joiden äänitehotaso on 107,5 db. Mallinnuksen mukaan tuulivoimalaitosten aiheuttaman db melualueelle jää kaksi vakituista asuintaloa. Muut asuintalot ja loma-asunnot ovat 35 db melualueen ulkopuolella. 4.2 Häiritsevyyskorjaukset Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2/2014 mukaan kaavoitusvaiheen meluselvityksessä ei edellytetä melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) tarkastelua, vaan oletetaan että kyseiset vaikutukset sisältyvät laitosvalmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin. Tässä selvityksessä käytetyt melun lähtötiedot ovat laitevalmistajan ilmoittamia arvoja, mutta laitevalmistaja ei anna melupäästöarvoille takuuta. Nordex N117/3000 laitosmalli ei käytettävissä olevan taajuusjakauman mukaan aiheuta kapeakaistaista melua. Tuulivoimamelun kapeakaistaisuudelle/tonaalisuudelle edellytettävä +5 db:n korjaus tehdään vain sellaisissa tapauksissa, jos erityispiirteet ovat kuultavissa melulle altistuvassa kohteessa ja tuulivoimalan melupäästön tiedetään sisältävän kapeakaistaisuutta. Melun kapeakaistainen luonne tyypillisesti vähenee etäisyyden kasvaessa melulähteestä kuuntelupisteeseen. 4.3 Tuulivoiman melutasot verrattuna VNp 993/1992 melutason yleisiin ohjearvoihin Mallinnuksen mukaan tuulivoimalaitosten melutasot alittavat laitosten suurimmilla äänitehotasoilla laskettuna VNp 993/1992 mukaiset päivä- ja yöajan ohjearvot vakituisen asutuksen ja lomaasuinalueiden kohdalla. 4.4 Tuulivoiman melutasot verrattuna Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" suunnitteluarvoihin Nordex N117/3000 laitoksella (L WA 106,0 db) laskettuna melutasot vakituisen asutuksen ja yksittäisten loma-asuntojen kohdalla ovat alle Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" päiväajan suunnitteluohjearvon L Aeq db ja yöajan suunnitteluohjearvon L Aeq db. Yksittäisten loma-asuntojen ja loma-asuinalueiden kohdalla melutasot alittavat lomaasuinalueille määritetyt suunnitteluohjearvot päivällä (L Aeq db) ja yöllä (L Aeq db). Laitoksella jonka äänitehotaso L WA on 106,5 db laskettuna, tuulivoimaloista aiheutuva melutaso on vakituisen asutuksen ja yksittäisten loma-asuntojen kohdalla alle Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" päiväajan suunnitteluohjearvon L Aeq db ja yöajan suunnitteluohjearvon L Aeq db. Loma-asuinalueiden lisäksi myös yksittäisten lomaasuntojen kohdalla melutaso alittaa loma-asuinalueille määritetyt suunnitteluohjearvot päivällä (L Aeq db) ja yöllä (L Aeq db).
11 MELUMALLINNUS Pienitaajuinen melu Pienitaajuisen melun tasot terssikaistoittain laskettiin vain kolmeen reseptoripisteeseen (pisteet 1-3), joista pisteet 2 ja 3 sijaitsevat asuintalojen kohdalla, jossa mallinnetut melutasot ovat voimakkaimmat. Piste 1 sijaitsee Likalanjärven rannalla, jossa on vakituisen asutuksen lisäksi myös muutamia loma-asuntoja. Nordex N117/3000 -laitosmallilla lasketut pienitaajuisen melun tasot (L Leq ) on esitetty kuvassa 5. Asumisterveysohjeen mukaisiin pienitaajuisen melun sisätilojenohjearvoihin verrattuna jo ulkomelutasot ovat suurimmalta osin alle sisämelun ohjearvojen. Reseptoripisteessä 1 suurin rakennuksen ulkovaipan vaadittava äänitasoero L on 100 Hz:n terssikaistalla noin 1 db, muutoin ulkomelutasot alittavat sisämelun ohjearvot. Reseptoripisteissä 2 ja 3 suurin rakennuksen ulkovaipan vaadittava äänitasoero L on 100 Hz:n terssikaistalla noin 4 5 db. Muilla taajuusalueen Hz välisillä terssikaistoilla vaadittava vaimennus on noin 2 4 db Hz:n välisillä terssikaistoilla jo ulkomelutasot alittavat sisämelun ohjearvot Pienitaajuinen melu 1 ulkona 1 sisällä 2 ulkona 2 sisällä 3 ulkona 3 sisällä Asumisterveysohje L eq, db , Taajuus, Hz Kuva 5. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteissä DSO menetelmän mukaiset ääneneristävyysarvot (äänitasoero L) kuvaavat tyypillisen tanskalaisen asuintalon ilmaääneneristävyyttä, jotka vastaavat kohtuullisen hyvin Suomessa käytettyjä rakenteita. Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys DSO menetelmässä mainittujen arvojen mukaisesti, alittavat terssikohtaiset melutasot ohjearvot selvästi. Tulokset osoittavat, että ympäristön rakennusten kohdalla normaalia rakentamistapaa vastaava ilmaääneneristys riittää vaimentamaan tuulivoimalaitosten pientaajuisen melun ohjearvojen alle molemmilla laitosvaihtoehdoilla. Tulosten perusteella voidaan todeta, että pienitaajuinen melu alittaa ohjearvot myös kauempana tuulivoimaloita, koska laskennan periaatteiden mukaan pienitaajuinen melu vaimenee etäisyyden kasvaessa.
12 MELUMALLINNUS Alueen yleiset tuuliolosuhteet ja niiden vaikutus melutasojen esiintyvyyteen Tuuliolosuhteet vaikuttavat tuulivoimalaitoksen meluntuottoon. Meluntuotto ei kasva lineaarisesti tuulennopeuden mukana ja äänitehotason voimistuminen pysähtyy tai alkaa laskea yleensä noin 7-11 m/s tuulennopeudella. Hiljaisemmalla tuulennopeudella voimalaitoksen äänitehotaso saattaa olla merkittävästi maksimiarvoa hiljaisempi. Tuulennopeus vaihtelee päivä- ja yöaikana ja hetkittäinen äänitaso vaihtelee sen mukaisesti. Mallinnuksen tulokset vastaavat keskiäänitasoja tilanteessa, jossa tuulennopeus on koko päivä- tai yöajan on erittäin voimakasta. Todellinen päivä- ja yöajan keskiäänitaso laitosten ympärillä riippuu tarkastelujakson tuulisuudesta ja mallinnuksen mukaiset melutasot edustavatkin lähelle äänekkäintä mahdollista tilannetta. Kuva 6. Tuuliruusu hankealueelta Suomen Tuuliatlaksesta Tuulennopeuden lisäksi myös tuulensuunta vaikuttaa melun leviämiseen. Alueella vallitseva tuulensuunta on lounaasta. Tällöin mallinnuksen mukaisia melutasoja voi esiintyä useimmin voimaloiden koillispuolella. Hankealueen etelä-, lounais- ja länsipuolella mallinnuksen mukaisten melutasojen esiintyminen on harvinaisempaa. Lahdessa 24. päivänä huhtikuuta 2014 RAMBOLL FINLAND OY Janne Ristolainen projektipäällikkö Arttu Ruhanen suunnittelija
13 Liite 1 1/3 Laatija: Arttu Ruhanen, Ramboll Finland Oy Päivämäärä: Hankevastaava: Hankealue: wpd Finland Oy Maaselänkangas, Oulainen Mallinnusohjelman tiedot Mallinnusohjelma ja versio: SoundPlan 7.3 Mallinnusmenetelmä: Nord2000 Tuulivoimaloiden perustiedot Tuulivoimalan valmistaja: Nordex Nimellisteho: 3,0 MW Tyyppi: N117/3000 Napakorkeus: 160 m Sarjanumero: - Roottorin halkaisija: 117 m Tornin tyyppi: Putkitorni Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö: Pyörimisnopeus: Muu, mikä: Kyllä ei tiedossa Kyllä ei tiedossa Ei Akustiset tiedot/laskennan lähtötiedot Melupäästötiedot (tuulennopeus ilmoitettu referenssikorkeudella 10 m maanpinnasta) Äänitehotaso L WA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 106,0 db Suurin äänitehotaso L WA : 106,0 db ( 8 m/s tuulella) Ei Takuuarvo Takuuarvo Aänitehotaso 1/3-oktaaveittain (A-painotettu) kokonaisäänitehotasolla 106 db: 120 Takuuarvo L WA (db) , Yht Taajuuskaista (Hz)
14 Liite 1 2/3 Äänitehotaso tuulennopeuden funktiona Äänitehotaso L WA, db Tuulennopeus referenssikorkeudella 10 m, m/s Melun erityspiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, mikä Kyllä Ei Ei ilmoitettu Kyllä Ei Ei ilmoitettu Kyllä Ei Ei ilmoitettu Laskentaverkko Laskentakorkeus: Laskentaruudukon koko: 2 metriä 20*20 metriä Sääolosuhteet Suhteellinen kosteus: Lämpötila: 70 % 15 C Maastomalli Maastomallin lähde: Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: Maanmitttauslaitos, Korkeusmalli 2 m 2 m 0,5 m Hankealueen korkeuserot Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3 km etäisyydellä voimaloista) Kyllä Ei Jos kyllä, mitkä tuulivoimalat: - Maan- ja vedenpinnan absorptio ja heijastukset, käytetyt kertoimet Vesialueet G kova pinta Kallioalueet F tiivis kiinteä maanpinta Maa-alueet D normaali tiivistymätön maa Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali 0 neutraali - stabiili sääolosuhde Laskennassa käytetty tuulen tilastollinen jakauma (vain Nord2000) Tuulen suunta Tuulennopeus Tuulen suunta (%) (%) (m/s) Pohjoinen Etelä Koillinen Lounas Itä Länsi Kaakko Luode Muu, mikä: tuulennopeus 8 m/s 10 metrin korkeudella, downwind-tilanne Tuulennopeus (m/s)
15 Liite 1 3/3 Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus Muu Suunnitteluohjearvot ylittävälle melulle altistuvat kohteet Melulle altistuvat rakennukset ja kohteet, lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asuinrakennukset 0 kpl - hlö Ei tiedossa Lomarakennukset 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset 0 kpl Virkistysalueet 0 kpl Luonnonsuojelualueet 0 kpl Melulle altistuvat rakennukset ja kohteet, lkm (meluntorjunta/voimalan ohjaus huomioiden) Asuinrakennukset - kpl - hlö Ei tiedossa Lomarakennukset - kpl Hoito- ja oppilaitokset - kpl Virkistysalueet - kpl Luonnonsuojelualueet - kpl Pienitaajuisen melun laskenta Lineaariset melutasot (L Leq ) altistuvien kohteiden (rakennusten) ulkopuolella Pienitaajuisen melun laskentamenetelmä: YM:n ohjeen 2/2014 mukainen (DSO 1284 sovellettuna) Pienitaajuinen melu 1 ulkona 2 ulkona 3 ulkona L eq, db , Taajuus, Hz
17 Liite 3