Source: http://docplayer.fi/3622085-Henkiloturvallisuuden-kehittaminen-maanalaisissa-tiloissa-paloriskeja-pienentamalla.html
Timestamp: 2016-10-23 06:55:42+00:00
Document Index: 11583742

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Henkilöturvallisuuden kehittäminen maanalaisissa tiloissa paloriskejä pienentämällä
Download "Henkilöturvallisuuden kehittäminen maanalaisissa tiloissa paloriskejä pienentämällä"
1 ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2318 Simo Hostikka, Esko Mikkola, Tuomo Rinne, Kati Tillander & Henry Weckman Henkilöturvallisuuden kehittäminen maanalaisissa tiloissa paloriskejä pienentämällä2 3 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2318 Henkilöturvallisuuden kehittäminen maanalaisissa tiloissa paloriskejä pienentämällä Simo Hostikka, Esko Mikkola, Tuomo Rinne, Kati Tillander & Henry Weckman VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka4 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (URL: ISSN (URL: Copyright VTT 2005 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, VTT puh. vaihde , faksi VTT, Bergsmansvägen 3, PB 1000, VTT tel. växel , fax VTT Technical Research Centre of Finland, Vuorimiehentie 3, P.O.Box 1000, FI VTT, Finland phone internat , fax VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Kivimiehentie 4, PL 1000, VTT puh. vaihde , faksi VTT Bygg och transport, Stenkarlsvägen 4, PB 1000, VTT tel. växel , fax VTT Building and Transport, Kivimiehentie 4, P.O.Box 1000, FI VTT, Finland phone internat , fax Toimitus Anni Kääriäinen Valopaino Oy, Helsinki 20055 Hostikka, Simo, Mikkola, Esko, Rinne, Tuomo, Tillander, Kati & Weckman, Henry. Henkilöturvallisuuden kehittäminen maanalaisissa tiloissa paloriskejä pienentämällä [Improvement of fire safety in underground spaces]. Espoo VTT Tiedotteita Research Notes s. + liitt. 9 s. Avainsanat fire safety, safety assessments, requirements, underground spaces, parking facilities, underground stations, service tunnels, evacuation, resque safety, fire simulation Tiivistelmä Tässä julkaisussa esitetään taustatietoja ja perusteita maanalaisia tiloja koskevien paloturvallisuuden arvioinnin ohjeiden ja vaatimustasojen pohjaksi. Liikenneväylien tunneleita ei käsitellä lyhyitä viittauksia lukuun ottamatta. Yhteenvedossa esitellään seuraaviin osaalueisiin liittyviä menetelmiä ja työkaluja: syttymien estäminen, palon kehittyminen, poistumis- ja pelastamisturvallisuus sekä sammutuksen ja savunpoiston vaatimukset. Julkaisussa kuvataan maanalaisten tilojen tulipalojen erityispiirteitä, esitetään tilastotietoja myös muista vastaavankaltaisista tiloista, tuodaan esimerkkikohteiden avulla esiin paloturvallisuusanalyyseissa oleellisia tekijöitä, yleistetään yhteenvedossa analyyseihin ja paloturvallisuuden parantamiseen liittyviä keskeisiä asioita sekä esitetään lopuksi jatkotoimenpiteitä. Neljästä eri tyyppiä edustavasta maanalaisesta rakennuskohteesta esitetään tehtyjen palo- ja poistumissimulointilaskelmien tulokset. Esimerkkikohteet olivat pysäköintihallina käytetty väestösuoja, urheiluhallina käytetty väestösuoja, metroasema ja yhteiskäyttötunneli. Maanalaisten tilojen palosimuloinnit tulee yleensä tehdä virtauslaskentaan perustuvilla simulointiohjelmilla, jotka pystyvät ottamaan huomioon virtauksen liikemäärän vaikutuksen tunnelimaisessa geometriassa, erilaisten puhaltimien vaikutuksen sekä geometrian monimutkaisuuden. Joissakin yksinkertaisissa tilanteissa, kuten hallimaisen tilan savulla täyttymisen laskennassa, voidaan kuitenkin käyttää vyöhykemalleja. Ihmisten käyttäytymisestä maanalaisissa tiloissa tapahtuvissa tulipaloissa on olemassa varsin niukasti tieteellistä tutkimustietoa. Maanalaisiin tiloihin liittyy joitakin erityispiirteitä, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Tällaisia ovat mm. vaikeudet hahmottaa maanalainen tila ja tilan eri osien keskinäisiä yhteyksiä, mikä voi vaikeuttaa lyhimmän turvaan johtavan kulkureitin löytämistä. Savukaasujen nouseminen ylöspäin porrashuoneisiin voi myös vaikeuttaa poistumista, ellei porrashuoneiden suunnittelussa asiaan ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Esitetyt tulokset luovat pohjan henkilöturvallisuuden parantamiselle ennaltaehkäisyn keinoin pyrittäessä vähentämään tulipaloriskejä, joita aiheutuu maanalaisissa tiloissa työskenteleville sekä tilapäisesti asioiville ja pelastustoimintaan osallistuville. 36 Hostikka, Simo, Mikkola, Esko, Rinne, Tuomo, Tillander, Kati & Weckman, Henry. Henkilöturvallisuuden kehittäminen maanalaisissa tiloissa paloriskejä pienentämällä [Improvement of fire safety in underground spaces]. Espoo VTT Tiedotteita Research Notes p. + app. 9 p. Keywords fire safety, safety assessments, requirements, underground spaces, parking facilities, underground stations, service tunnels, evacuation, resque safety, fire simulation Abstract This publication gives background information and basics for the preparation of guidelines for fire safety assessments and for the setting of requirement levels for underground spaces. Traffic tunnels are not considered here except for a few short references. The summary presents methods and tools for the following sectors: prevention of ignition, fire development, evacuation and rescue safety, requirements for fire suppression and smoke extraction. The publication describes specific features of underground fires, statistical information for other similar spaces, essential factors are illustrated by the use of case studies, which are generalised in the summary, important features for the improvement of fire safety and finally a number of further actions are being suggested. Results of fire and evacuation simulations carried out on underground spaces of four different types are presented. The case studies are an air raid shelter used as a car park, an air raid shelter used as a sports hall, an underground station and a service tunnel. Fire simulations of underground spaces should in general be carried out using simulation programs based of flow calculations, as they are able to take into account the effects of the momentum of the flow in tunnel geometries, the effects of various fans and blowers and also the complexity of the geometry. In some simple cases, however, zone models can also be used, for instance for the calculation of smoke filling of spaces of hall type. Only very few scientific studies concerning the behaviour of people in underground fires are currently available. Underground spaces present a number of special features which may influence the behaviour of people. Such features are for instance difficulties to perceive an underground space and the internal connections of its different parts, which may impede finding the shortest route to safety. Smoke and combustion gases have a tendency to enter stairwells, which may aggravate the evacuation unless the matter has been sufficiently considered in the design of the stairwells. The presented results create a basis for the improvement of personal safety through preventive measures for the reduction of fire risks to people working in underground spaces and to people engaged in rescue operations or people temporarily visiting underground spaces. 47 Alkusanat Tämä julkaisu kuuluu osana VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa vuosina käynnissä olleeseen tutkimushankkeeseen HENKILÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMI- NEN MAANALAISISSA TILOISSA PALORISKEJÄ PIENENTÄMÄLLÄ. Hankkeessa on tavoitteena laatia maanalaisia tiloja koskevien ohjeiden ja vaatimustasojen pohjaksi yhteenveto paloturvallisuuden arvioinnin menetelmistä ja työkaluista seuraavilla osa-alueilla: palon kehittyminen (syttymissyyt, palokuormat, mitoituspalot), poistumis- ja pelastamisturvallisuus sekä sammutuksen ja savunpoiston vaatimukset. Tutkimus tähtää henkilöturvallisuuden parantamiseen ennaltaehkäisyn keinoin vähentämällä tulipaloriskejä, joita aiheutuu maanalaisissa tiloissa työskenteleville sekä tilapäisesti asioiville ja pelastustoimintaan osallistuville. Rakenteiden palomitoitus ja liikenneväylien tunnelit eivät kuulu tähän hankkeeseen. Hankkeen tulokset luovan pohjan jatkohankkeelle, jossa yhteistyössä viranomaistahojen kanssa laaditaan opas maanalaisten tilojen paloturvallisuussuunnittelusta. Oppaan näkökulmana ovat sekä työturvallisuus että tilapäisesti asioivien henkilöturvallisuus. Tutkimushanke koostuu kahdesta edellä mainittua tavoitetta tukevasta osahankkeesta: A: Mitoituspalot ja savun leviäminen B: Poistumisturvallisuus. Tämä julkaisu on koko hankkeen loppuraportti. Julkaisu sisältää lyhennelmän poistumisturvallisuudesta, josta on laadittu myös erillinen julkaisu (Weckman 2005). Hanketta rahoittavat Fläkt Woods Oy, puolustusministeriö, sisäasiainministeriö, Työsuojelurahasto, ympäristöministeriö ja VTT. Kiitämme kaikkia kohde- ja taustatietojen antajia sekä erityisesti hankkeen johtoryhmään kuuluneita henkilöitä: Fläkt Woods Oy: Jouni Tuomi Helsingin pelastuslaitos: Marko Järvinen Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR ry: Jouko Ritola, Jukka Pukkila Pääesikunta: Hannu Kuhanen, Juhani Juutilainen Saanio & Riekkola Oy: Antti Öhberg, Reijo Riekkola sisäasiainministeriö: Pekka Rajajärvi sosiaali- ja terveysministeriö: Erkki Reinikka Työsuojelurahasto: Riitta-Liisa Lappeteläinen Uudenmaan työsuojelupiiri: Markku Marjamäki, Timo Pinomäki ympäristöministeriö: Pirjo Kurki, Teppo Lehtinen, Jorma Jantunen. 58 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Abstract...4 Alkusanat Johdanto Tulipalo maanalaisissa tiloissa Tilastotietoja ja onnettomuustapauksia Tulipalojen lukumäärät Syttymistaajuudet Syttymissyyt Taloudelliset vahingot Tietoja maanalaisten tilojen tulipaloista ulkomailla Tukholman metro Esimerkkikohteiden esittely Yleistä Pysäköintitila Kuvaus ja käyttötarkoitus Palokuorma Palonilmaisu, savunpoisto ja sammutus Liikuntatila Kuvaus ja käyttötarkoitus Palokuorma Palonilmaisu, savunpoisto ja sammutus Metroasema Yleistä Palokuorma Palonilmaisu-, sammutus- ja savunpoistojärjestelmät Yhteiskäyttötunneli Palokuorma Palonilmaisu-, sammutus- ja savunpoistojärjestelmät Palosimuloinnit esimerkkikohteissa Palosimulointien kuvaus Simulointimenetelmät Tarkastelussa käytetyt parametrit Pysäköintitila9 4.2.1 Simulointimalli Paloskenaariot Tulokset Savun leviäminen pysäköintihalleissa Ylipaineistuksen toiminta Liikuntatila Simulointimalli Paloskenaariot Tulokset Savun leviäminen kahvilan kylmälaitepalossa M Savun leviäminen laitapinon palossa M Savun leviäminen laitapinon palossa M Rakentelusarjahyllyjen paloteho Savun leviäminen Rakentelusarjahyllyn palossa M Metroasema Simulointimalli Paloskenaariot Tulokset Kaapelipalo laiturilla Metrovaunupalo 15 MW Metrovaunupalo 38 MW Paloskenaarioiden vaikutus lippuhallitasolla Näkyvyyden heikkeneminen eri tarkastelupisteissä Metroaseman palosimulointitulosten tarkastelua Yhteiskäyttötunneli Simulointimalli Paloskenaariot Savunpoisto Tulokset Poistuminen maanalaisista tiloista Yleistä poistumisesta palotilanteessa Poistumisen mitoittamisen yleisperiaatteita Ihmisten käyttäytymisestä poistumistilanteissa Maanalaisista tiloista poistumisen erityispiirteitä Poistumisen laskenta maanalaisissa tiloissa Poistumista koskevia vaatimuksia Suomen rakentamismääräyksissä Esimerkkejä ulkomaisista vaatimuksista Raideliikenteen maanalaisia asemia koskeva laskentamalli Kaivoskäytäviä koskeva laskentamalli Tunnelipalojen henkilöriskin arviointia koskeva menetelmä Poistumissimuloinnit esimerkkikohteissa10 5.6.1 Pysäköintitila Liikuntatila Metroasema Yhteiskäyttötunneli Yhteenvetoa Uhkakuvien muodostaminen Palotilanteiden simuloinnit Poistumisen simulointi Paloturvallisuuden parantamisen keinoja Ennaltaehkäisyn keinoja Palotilanteen hallinta Yleisiä suosituksia Jatkotoimenpiteet Lähdeluettelo Liitteet Liite A: Simulointituloksia kaapelipalosta laituritasolla: ilmavirran nopeudet Liite B: Simulointituloksia: savunpoisto kioskipalossa lippuhallitasolla Liite C: Metroaseman palosimuloinneissa käytetyt palotehokäyrät Liite D: Poistumisen laskentaohjelma Simulex 811 1. Johdanto Maanalaisten tilojen rakentaminen kasvaa tasaisesti Suomessa, ja näiden tilojen käyttötarkoitukset vaihtelevat varsin suuresti. Suomessa on suurimmissa asutuskeskuksissa käytössä yhteensä useita kymmeniä maanalaisia tiloja, joissa on pysyviä työpaikkoja mm. laitosten ylläpitoon ja operatiiviseen toimintaan liittyen. Päivittäin tiloissa työskentelee satoja ihmisiä, ja tiloja käyttää eri toimintoihin samanaikaisesti tuhansia henkilöitä. Vuorokaudessa määrä on yhteensä vielä moninkertainen. Tällaisia tiloja ovat mm. liikuntatilat ja pysäköintitilat, joissa yleensä on kohdekohtaisesti 1 2 pysyvää työpaikkaa ja samanaikaisesti asioivien lukumäärä on muutamasta henkilöstä satoihin (mm. Espoo, Helsinki, Turku, Oulu). Prosessilaitoksista voidaan mainita mm. maanalaiset jätevedenpuhdistamot, joita on käytössä ainakin Helsingissä ja Raisiossa ja jollainen Turkuun on rakenteilla. Lisäksi väestönsuojiin on sijoitettu erilaista rauhanajan toimintaa, joten niissä on yleensä myös työpaikkoja. Myös useat infrastruktuurin tekniset tilat sijaitsevat maan alla (esim. kaapeli- ja huoltotunnelit), ja niissä tehdään säännöllisesti erilaisia huolto- ja asennustehtäviä. Maanalaisissa kaivoksissa Suomessa työskentelee noin henkilöä. Suomen maanalaisista liikennejärjestelmistä merkittävimmät ovat Helsingin metro, Helsingin keskustan maanalainen bussiterminaali ja rakenteilla olevat Vuosaaren sataman liikenneyhteydet, joissa kaikissa on runsaasti työpaikkoja ja joiden päivittäiset käyttäjämäärät ovat suuria. Suomessa rakennetaan lähitulevaisuudessa myös moottoriteille ja kehäteille useita nykyistä pitempiä liikennetunneleita, joiden liikennemäärät ovat huomattavan suuret, joten sitäkin kautta turvallisuusvaatimukset kasvavat. Maanalaisten tilojen paloturvallisuussuunnittelun keskeisimpiä päämääriä on ennaltaehkäistä tulipaloja ja varmistaa, että kohteessa olevat henkilöt voivat tulipalon sattuessa siirtyä turvaan ennen kuin olosuhteet kohteessa muodostuvat henkilöturvallisuuden kannalta kohtalokkaiksi. Tästä seuraa yleensä vaatimuksia esimerkiksi kulkureittien pituuksille, uloskäytävien lukumäärille, mitoille, sijoitukselle ja rakenteille sekä turvavalaistukselle ja ohjeiden annolle. Yksinkertaisimmillaan näitä vaatimuksia voidaan esittää taulukkoarvoina mutta etenkin suurten kohteiden osalta tarvitaan analyyttisia menetelmiä. Niiden periaatteena on poistumiseen käytettävissä olevan ajan vertaaminen kohteen kustakin tilasta poistumiseen kuluvaan aikaan. Maanalaisista tiloista poistumiseen liittyen on syytä ottaa huomioon mm. seuraavia asioita: Koska maanalaista tilaa ei voi nähdä ulkoapäin, sen hahmottaminen on vaikeaa ja uloskäytäviin johtavien reittien löytäminen on siten vaikeaa. Ikkunoiden puuttumisen takia kiintopisteiden saaminen on vaikeaa, mikä hankaloittaa suunnistamista tiloissa. Savu saattaa nousta uloskäytävien portaikkoihin, mikä edelleen vaikeuttaa tai estää 912 poistumista. Ihmiset eivät myöskään jätä mielellään omaisuuttaan (esim. autoa) poistuakseen paikalta tai odottavat liian kauan ennen poistumisen aloittamista. Suomessa ei ole yhtenäisiä paloturvallisuusohjeita, jotka koskisivat kaikkia maanalaisia tiloja. Rakennuksiin kuuluvat tilat ovat toki Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 alaisia, mutta nämä ohjeet eivät anna erityisiä ohjeita maanalaisista tiloista toiminnallisen paloturvallisuustarkastelun pohjalta. Etenkin suurten, monimuotoisten tai muuten vaikeita poistumisteitä sisältävien tilojen osalta toiminnallinen paloturvallisuustarkastelu on välttämätöntä riittävän turvallisuustason ylläpitämiseksi ja taloudellisten riskien hallitsemiseksi niin rakentamis- kuin käyttövaiheessakin. Tällä hetkellä maanalaisten tilojen turvallisuussuunnittelun vaatimukset asetetaan paikallisesti tapauskohtaisesti, koska suunnittelun perustaksi ei ole yhtenäisiä viranomaisten hyväksymiä ohjeita, jotka olisi toteutettu toiminnallisen paloturvallisuusanalyysin keinoin. Ohjeiden antoa varten tarvitaan pohjatietoa ja täydennyksiä ainakin seuraavista tekijöistä: yleisimmät syttymissyyt, palokuorman määrän ja sijainnin vaikutukset palon kehittymiseen ja savun leviämiseen, rakenteelliset reunaehdot, sammutuksen strategiat, savunpoiston vaatimukset sekä poistumis- ja pelastamisturvallisuus. Tässä julkaisussa kuvatun hankkeen tavoitteeksi asetettiin laatia maanalaisia tiloja koskevien ohjeiden ja vaatimustasojen pohjaksi yhteenveto paloturvallisuuden arvioinnin menetelmistä ja työkaluista seuraavilla osa-alueilla: palon kehittyminen (syttymissyyt, palokuormat, mitoituspalot), poistumis- ja pelastamisturvallisuus sekä sammutuksen ja savunpoiston vaatimukset. Tutkimuksella tähdätään henkilöturvallisuuden parantamiseen ennaltaehkäisyn keinoin vähentämällä tulipaloriskejä, joita aiheutuu maanalaisissa tiloissa työskenteleville sekä tilapäisesti asioiville ja pelastustoimintaan osallistuville. Rakenteiden palomitoituksen ohjeistaminen ja liikennetunnelit eivät kuulu tähän hankkeeseen. Hankkeen tulokset luovan pohjan jatkoprojektille, jossa yhteistyössä viranomaistahojen kanssa laaditaan opas maanalaisten tilojen paloturvallisuussuunnittelusta. Oppaan näkökulmana ovat sekä työturvallisuus että tilapäisesti asioivien henkilöturvallisuus. Toiminnallista paloturvallisuussuunnittelua käytettäessä pystytään optimoimaan henkilöturvallisuutta parantavia ratkaisuja yhdessä käyttöön liittyvien toiminnallisten vaatimusten ja kustannustehokkaan rakentamisen kanssa. Käyttämällä mahdollisten palotilanteiden tarkasteluun kokeellisen aineiston avulla todennettuja simulointimenetelmiä voidaan välttää erittäin kalliiden täyden mittakaavan palokokeiden tekeminen. Käytettäviä malleja ja paloturvallisuusarviointien menetelmiä voidaan hyödyntää myös uusien tilaratkaisujen kehittämisessä, uusien teknologioiden käyttöönotossa sekä jo käytössä olevien tilojen turvallisuustarkasteluissa. Kustannustehokkuus korostuu myös siinä, 1013 että on edullisempaa tehdä turvallisuussuunnittelu uusimpaan paloturvallisuustekniikkaan perustuvilla menetelmillä kuin oppia vahinkojen kautta. Hankkeen toteutuksen lähtökohdat olivat konkreettiset: Aluksi valittiin yhdessä johtoryhmän kanssa tyypillisiä maanalaisia tiloja tutkimuksen kohteiksi. Niistä on edetty yleisiin periaatteisiin ja menetelmiin. Tutkimus jakautui kahteen päätehtävään, jotka ovat A: Mitoituspalot ja savun leviäminen sekä B: Poistumisturvallisuus. Näiden pohjalta tässä yhteenvedossa esitetään hankkeen toteutus ja tulokset, joihin kuuluu palosimulointien ja poistumissimulointien tuloksien vertailuja ja arvioita poistumisen onnistumismahdollisuuksista valituissa tulipalotapauksissa. 1114 2. Tulipalo maanalaisissa tiloissa Maanalaisissa tiloissa paloturvallisuuden merkitys korostuu siitä syystä, että tulipalossa savu pyrkii leviämään ylöspäin käyttäen reittejä, jotka ovat myös poistumiseen tarkoitettuja. Maan alta poistumistiet johtavat aina lopulta ylöspäin. Paloriskeille altistuvien kasvavina kohderyhminä ovat vakituisesti tai tilapäisesti maanalaisissa tiloissa työskentelevät, näissä tiloissa asioivat sekä pelastushenkilöstö. Etenkin liikennetunneleissa on maailmanlaajuisesti tapahtunut lukuisia tuhoisia tulipaloja, joissa kuolonuhrien määrä on ollut suuri ja taloudelliset menetykset ovat olleet laajoja. Myös Suomessa on varauduttava vakaviinkin onnettomuuksiin, koska kaiken kaikkiaan maanalaisten tilojen käyttö kasvaa jatkuvasti ja palokuormat kohteissa pyrkivät kasvamaan, jolloin myös syttymisten määrä kasvaa. Maanalaisista tiloista poistumisreittien kokonaispituudet muodostuvat helposti suuriksi, ja kohteen hahmottaminen on yleensä hankalaa, koska kohdetta ei ole voinut nähdä ulkoapäin. Valaistusolosuhteiden saaminen riittäväksi (etenkin jos tilan yläosissa on jo savua) vaatii erityisjärjestelyjä samoin kuin poistumisen opastaminen eri keinoin. Myös tuhopolttojen huomioon ottaminen on oleellisen merkittävää, koska Suomessa tulipaloista jopa kolmannes on tuhopolttoja ja siten niiden osuus taloudellisiin vahinkoihin on merkittävä. Näin mm. vartioinnin ja valvonnan merkitys korostuu näissä tiloissa. Esitettävissä analyyseissä keskitytään palamistuotteiden vaikutusten suhteen pääasiassa tuotteiden näkyvyyttä heikentävään ominaisuuteen, savuun. Vaikka palamistuotteet sisältävät myös haitallisia kaasuja, voidaan useimmiten olettaa, että siellä, missä on vielä savutonta, myrkyllisiä kaasujakaan ei esiinny haitallisen korkeina pitoisuuksina. 2.1 Tilastotietoja ja onnettomuustapauksia Tulipalojen lukumäärät Tilastoaineisto poimittiin sisäasiainministeriön ylläpitämästä onnettomuustietokanta Prontosta syyskuussa Koska Prontossa ei ole erikseen eritelty maanalaisissa tiloissa syttyneitä tulipaloja, otettiin tarkasteluun mukaan sellaisissa rakennuksissa syttyneet palot, joissa tapahtuva toiminta vastaisi maanalaisissa tiloissa harjoitettavaa toimintaa mahdollisimman läheisesti. Tällä perusteella tarkasteluryhmään valittiin mukaan taulukossa 1 mainitut rakennustyypit, jotka seuraavat Tilastokeskuksen rakennusluokitusta (Tilastokeskus 2004). 1215 Taulukko 1. Tarkasteluun mukaan valitut rakennustyypit. Rakennustyyppi Tulipaloja yhteensä % 162 Kulkuneuvojen suoja- tai huoltorakennus Pysäköintitalo Tietoliikenteen rakennus Muu liikenteen rakennus Seura- tai kerhorakennus yms Tennis-, squash- tai sulkapallohalli 3 0,5 354 Monitoimihalli tai muu urheiluhalli Muu urheilu- tai kuntoilurakennus Muu kokoontumisrakennus Paloasema 4 0,7 722 Väestönsuoja 5 0,9 729 Muu palo- ja pelastustoimen rakennus 4 0,7 Yhteensä 575 Poiminta kattoi tiedot tulipaloista näissä rakennustyypeissä vuosina Vuoden 2004 osalta tiedot kattoivat vain alkuvuoden tulipalot. Yhteensä tulipaloja oli syttynyt tarkasteluaikavälillä 575 kpl. Kun vajaa vuosi 2004 jätettiin huomioimatta, vuosittainen tulipalojen lukumäärä oli 67 kpl Syttymistaajuudet Syttymistaajuustarkastelussa vuoden 2004 tulipalot jätettiin huomioimatta, sillä ne kattoivat vain vuoden alkuosan. Vuosina (8 vuotta) onnettomuustietokanta Prontoon kirjautuneita tulipaloja syttyi 537 kpl. Suhteutettuna rakennusten lukumäärään (tarkasteluryhmän rakennuksia rakennuskannassa) ja kerrosalaan syttymistaajuuden arvoiksi saatiin seuraavat: 0,0012 1/a rakennus 4,4E-6 1/m 2 a. 1316 Syttymistaajuuksien vaihtelu kerrosalan funktiona esitetään kuvassa 1. Vaakaviiva kuvaa syttymistaajuuden keskiarvoa. 1E-1 1E-4 Syttymistaajuus [1/rakennus*a] 1E-2 1E-3 1E-4 Syttymistaajuus [1/m 2 a] 1E-5 1E-6 1E-7 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 Kerrosala [m 2 ] a Kerrosala [m 2 ] b Kuva 1. Syttymistaajuus kerrosalan funktiona a) rakennusta kohden, b) kerrosalaneliömetriä kohden. Vaakaviivalla on kuvattu keskimääräistä syttymistaajuutta Syttymissyyt Prontoon kirjatun, pelastusviranomaisen tekemän arvion mukaisesti 45 % tulipaloista aiheutui ihmisen toiminnasta. Seuraavaksi suurin syttymän aiheuttaja oli aineiston mukaan koneen tai laitteen vika (28 %). (Ks. taulukko 2.) Taulukko 2. Arvio tulipalon aiheuttajasta. Arvio tulipalon aiheuttajasta Lkm. % Ihmisen toiminta % Koneen tai laitteen vika % Aiheuttaja tuntematon % Muu tunnettu syy 49 9 % Luonnontapahtuma tai -ilmiö 15 3 % Palovaarallinen aine 6 1 % Tyhjä 1 0,2 % Yhteensä17 Näissä tulipaloissa yksilöidympi arvio tulipalon syttymissyystä oli kirjattu tunnetuksi 83 %:ssa tapauksista. Yleisimmät syyt olivat tulitikku tai savuke (20 %) sekä sähköiset syyt (17 %). Jakauma esitetään kuvassa 2. 3 % Riittämätön suojaetäisyys palavaan rakenteeseen 5 % Liikakuumentuminen, kuuma esine 7 % Ilotulitusväline tai kynttilä 2 % Kulotus, roskien poltto, muu avotuli 2 % Salama Muu tunnettu syy 9 % Nokipalo, savuhormi 2 % Muu energia 0.9 % Uudelleensyttyminen 0.9 % Tyhjä 0.9 % Tulitikku/savuke 20 % Sähköinen syy 17 % Iskukipinä, kipinä laitteesta, hitsaus 14 % Ei tietoa 16 % Kuva 2. Arvio tulipalon syttymissyystä (N = 575). Kun tarkasteltiin taulukossa 2 esitettyä toiseksi yleisintä syttymisen aiheuttajaa koneen tai laitteen vika ja edelleen syttymän aiheuttajaksi epäiltyä konetta tai laitetta, sähkölaitteet osoittautuivat suurimmaksi syttymiä aiheuttavaksi ryhmäksi (26 %) tässä kategoriassa. Ajoneuvojen, liikennevälineiden ja työkoneiden aiheuttamien syttymien osuus oli havaintoaineistossa 17 %. Jakauma esitetään kuvassa 3. 1518 Valaisin 6 % Kodinkone 6 % Hitsaus- tai muu työväline 7 % Muu koje tai laite 9 % Uuni, takka, kiuas, kamiina, lämmityskattila 10 % Hormi tai ilmastointilaite 2 % Tyhjä 2 % Lämminilmakehitin, sähkölämmitin tai muu lämpölaite 15 % Sähköjohto, pistokytkin, jakokeskus tai muu sähköverkostoon liittyvä laite 26 % Ajoneuvo, liikenneväline tai työkone 17 % Kuva 3. Tulipalon aiheuttanut kone tai laite niissä tapauksissa, joissa tulipalon aiheuttajaksi oli merkitty kone tai laite (N = 162). Tulipaloista 22 % oli arvioitu tahallaan sytytetyiksi, 24 % tahattomiksi sekä 10 % tuottamuksellisiksi tulipaloiksi. Arvio tahallisuudesta oli tehty 75 %:ssa tapauksista. Jakauma esitetään kuvassa 4. Tuottamuksellinen (huolimattomuus/ varomattomuus) 10 % Ei tietoa tahallisuudesta 19 % Tyhjä 25 % Tahallinen 22 % Vahinko tai tahaton 24 % Kuva 4. Arvio tulipalon tahallisuudesta (N = 575). 1619 2.1.4 Taloudelliset vahingot Tarkasteluryhmässä syttyneissä tulipaloissa ( ) aiheutuneet taloudelliset vahingot rakennukselle ja irtaimistolle olivat yhteensä 21,8 miljoonaa euroa. Vahinkosumman jakautuminen eri rakennustyypeissä sattuneille tulipaloille esitetään kuvassa 5 sekä vahingon kertymäkuvaaja kuvassa 6. Muu kokoontumisrakennus 20 % Paloasema 0.2 % Väestönsuoja 0.7 % Muu palo- ja pelastustoimen rakennus 0.01 % Muu urheilu- tai kuntoilurakennus 4 % Kulkuneuvojen suojatai huoltorakennus 42 % Monitoimihalli tai muu urheiluhalli 13 % Tennis-, squash- tai sulkapallohalli 0.3 % Seura- tai kerhorakennus yms. 14 % Muu liikenteen rakennus 2 % Pysäköintitalo 3 % Tietoliikenteen rakennus 0.9 % Kuva 5. Rakennuksen ja irtaimistovahingon (21,8 milj. euroa) jakautuminen eri rakennustyyppien kesken. F[e] 1 N = E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 Rakennuksen ja irtaimiston vahinko [ ] Kuva 6. Rakennuksen ja irtaimiston yhteenlasketun vahingon kertymäkuvaaja. 1720 Kuvassa 7 esitetään tahallisiksi, tahattomiksi sekä tuottamuksellisiksi arvioiduissa tulipaoissa syntyneiden vahinkojen kertymäkuvaajat erikseen. Eri kuvaajien väliset erot eivät osoittautuneet merkityksellisiksi. F[e] Tahallinen Tahaton/vahinko 0.8 Tuottamuksellinen N tahallinen = N tahaton = N tuottamuksellinen =56 0 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 Rakennuksen ja irtaimiston vahinko [ ] Kuva 7. Rakennuksen ja irtaimiston yhteenlasketun vahingon kertymäkuvaajat tahallisiksi, tahattomiksi sekä tuottamuksellisiksi arvioiduissa tulipaloissa. Kuvassa 8 esitetään vahingon kertymäkuvaajat liikenteen rakennuksissa (162, 163, 164, 169 taulukossa 1) sekä kokoontumisrakennuksissa (331, 353, 354, 359, 369 taulukossa 1). Näiden rakennustyyppiryhmien vahinkojen välinen ero osoittautui pieneksi. Pienen lukumäärän vuoksi palo- ja pelastustoimen rakennukset (721, 722, 729 taulukossa 1) jätettiin tarkastelun ulkopuolelle Liikenteen rakennukset Kokoontumisrakennukset F[e] N liikenteen = 353 N kokoontumis = E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 Rakennuksen ja irtaimiston vahinko [ ] Kuva 8. Rakennuksen ja irtaimiston yhteenlasketun vahingon kertymäkuvaajat kokoontumis- ja liikenteen rakennuksissa. 1821 2.1.5 Tietoja maanalaisten tilojen tulipaloista ulkomailla Tunnetuin maanalaisissa tiloissa syttynyt tulipalo ulkomailla lienee Lontoon King s Crossin metroaseman palo vuonna 1987 (Marchant 1989, Anon. 1992), jossa menehtyi 31 ihmistä. Tulipalon arvioidaan saaneen alkunsa puisten liukuportaiden alta, josta se levisi nopeasti ja saartoi metromatkustajia asemalaiturille. Tämän tuhoisan tulipalon tutkinnassa löydettiin useita epäkohtia tulipalojen ehkäisystä, turvallisuusjohtamisesta sekä onnettomuustilanteiden hallinnasta. Tutkinnan tuloksena esitettiin 157 suositusta yleisen sekä paloturvallisuuden parantamiseksi (Marchant 1989). Tutkimuksen julkaisemisen seurauksena esiteltiin määräykset The Fire Precautions (Sub-surface Railway Stations) Regulations Onnettomuuden seurauksena mm. kiellettiin tupakointi metroasemilla, poistettiin puiset liukuportaat, asennettiin portaikkoihin sprinklereitä sekä paloilmaisimia, lisättiin aseman henkilökunnan paloturvallisuuskoulutusta sekä kiinnitettiin huomiota onnettomuudessa toimivien henkilöiden (palokunta, poliisi, ambulanssi) yhteistyön parantamiseen. Suurin osa läpikäydystä ulkomaisesta aineistosta käsitteli tulipaloja liikennetunneleissa, joissa syttyvät palot oli rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle Tukholman metro Ruotsissa Tukholman liikennelaitos on tilastoinut metroissa vuosina sattuneita tulipaloja tai savua aiheuttaneita onnettomuuksia. Suurin osa sattuneista paloista oli hyvin pieniä, ja on huomattava, että käytetty aineisto kattoi tulipalojen lisäksi myös savua aiheuttaneet tapaukset. Seuraavaksi esitellään lyhyesti muutamia tilastoaineistosta tehtyjä yhteenvetoja. Kuvassa 9 esitetään metrovaunuissa syttyneiden tulipalojen kokonaislukumäärät vuosina Yhteensä tapahtumia oli aineiston perusteella sattunut 423 kpl. Kuvassa 10 eritellään metrovaunuissa syttyneiden tulipalojen (ja savua aiheuttaneiden tapahtumien) esiintymiskohdat. Kuten kuva 10 osoittaa, 51 % tapauksista havaittiin vaunun alla ja 31 % luokiteltiin tuhopoltoiksi. 1922 Savu-/tulipalotapaukset Tukholman metrovaunuissa Yhteensä Kuva 9. Savu- ja tulipalotapahtumat metrovaunuissa Tukholmassa vuosina Lkm 70 Savu-/tulipalotapaukset Tukholman metrovaunuissa Under car In the car In the ceiling In drivers cabin Committed Vaunun alla Vaunussa Katossa Ohjaamossa Tuhopoltto (arson) Kuva 10. Savu- ja tulipalotapahtumat metrovaunuissa Tukholmassa vuosina Kuva 11 kattaa metroradoilla tapahtuneet savu- ja tulipalotapaukset, joita aineiston perusteella oli sattunut yhteensä 393 kpl. Näistä 69 % oli roskakoripaloja, 21 % kaapeli paloja ja 9 % muita paloja tai savuamisia. Kuvassa 12 esitetään Tukholman asemilla sattuneiden tapauksien (yhteensä 664 kpl) lukumäärät vuosittain. Kuten kuva 12 osoittaa, 75 % tapauksista oli roskakoripaloja, 18 % sattui liukuportaissa tai hisseissä ja loput 7 % muualla. 2023 Lkm 70 Savu- ja tulipalotapaukset metroradallatukholmassa RoskLitter ak ori Kaapelit Cables Others Muut Kuva 11. Savu- ja tulipalotapahtumat metroradalla Tukholmassa vuosina Lkm Savu-/tulipalotapaukset Tukholman asemilla Roskakori Litter Hissi Elevator/escalator / liukuportaat Muut Others Kuva 12. Savu- ja tulipalotapahtumat asemilla Tukholmassa vuosina24 3. Esimerkkikohteiden esittely 3.1 Yleistä Hankkeen palo- ja poistumissimulointien kohteiksi johtoryhmä valitsi seuraavat tyyppikohteet: pysäköintihallina käytetty väestönsuoja, urheilutilana käytetty väestönsuoja, metroasema liittyvine tiloineen ja yhteiskäyttötunneli. Niiden todettiin edustavan kohtuullisen hyvin erilaisia käyttökohteita niin koon, käyttötarkoituksen, henkilömäärien kuin yleisölle avoimuudenkin suhteen. Seuraavassa on esitelty kukin kohde käyttötarkoituksineen, oletetut tai havaitut palokuormat sekä palonilmaisun, savunpoiston ja sammutuksen järjestelyt. 3.2 Pysäköintitila Kuvaus ja käyttötarkoitus Tutkittava kohde on rakenteilla oleva maanalainen väestösuoja, joka normaalioloissa toimii pysäköintitilana. Tila koostuu kolmesta n. 120 m:n pituisesta hallista, niitä yhdistävistä ajo- ja kävelytunneleista, teknisistä tiloista, maanpinnalle johtavista kuiluista (3 kpl) sekä ajotunnelista. Havainnekuvana voidaan käyttää kohteesta muodostettua, kuvassa 13 esitettyä FDS-mallia. Tekniset tilat eivät ole mukana FDS-mallissa. Hallit ovat n. 16 m leveitä ja keskeltä 4,8 m korkeita. Lattiataso on 9,4 m:n korkeudella merenpintaan nähden, ja kuilujen yläpäät ovat tasolla m. Pysäköintilaitoksessa on 260 autopaikkaa. Normaalisti tilassa ei ole yhtään vakituista työpistettä, mutta siellä voivat työskennellä mm. siivoojat sekä erilaiset huoltohenkilöt. Lisäksi tilassa voi olla autoistaan poistuvia tai niille palaavia henkilöitä. Uloskäytävinä toimivat maanpinnalle johtavat kuilut sekä ajoluiska Palokuorma Pääasiallisena palokuormana toimivat pysäköidyt autot. Autopalo voi syntyä myös mahdollisen kolarin seurauksena. Auton palotehona käytetään eurooppalaisessa pysäköintilaitosten paloturvallisuutta koskeneessa tutkimuksessa kehitettyä käyrää (Joyeux et al. 2002), joka esitetään kuvassa 14. Palossa vapautuva kokonaisenergia on 4,3 GJ. Koska tila on sprinklattu, voidaan olettaa, että palo rajoittuu vain yhteen autoon. Sprinklauksen pettäessä tai puuttuessa pitäisi ottaa huomioon myös naapuriautojen syttyminen. Samassa lähteessä esitetään, että naapuriauton voidaan olettaa syttyvän 12 minuutin 2225 kuluttua ensimmäisen auton syttymisestä. Autojen lisäksi tiloissa on kaapeleita, mutta niiden määrä on tilojen kokoon nähden melko vähäinen. Syttyvä auto voi sijaita missä tahansa pysäköintitilassa. Simuloinneissa palavan auton oletettiin sijaitsevan joko lähellä yhden porraskuilun oviaukkoa tai keskimmäisessä hallissa. Ensimmäisessä tapauksessa tulipalo vaikuttaa poistumisolosuhteisiin estämällä yhden uloskäytävän käytön. Toisessa tapauksessa palon vaikutus ulottuu kaikkein laajimmalle, mikäli savulohkojen ovien sulkeutuminen estyy tai viivästyy. Kuva 13. Yleiskuva maanalaisen pysäköintitilan FDS-mallista. Tilaan liittyvät tekniset tilat eivät ole mukana mallissa Palonilmaisu, savunpoisto ja sammutus Paloteknisesti pysäköintilaitos on yhtä palo-osastoa mutta jaettu kuuteen savuosastoon. Tekniset tilat ja uloskäytävät ovat kaikki omia palo-osastojaan. Tila on varustettu automaattisella, osoitteellisella paloilmoitinjärjestelmällä. Ilmaisimia on 1 kpl / 400 m 2. Tiloissa on koneellinen ilmanvaihto (tulo ja poisto). Palohälytyksen sattuessa ilmanvaihto kytkeytyy pois päältä ja savulohkojen ovet sulkeutuvat automaattisesti. 2326 Kuva 14. Auton palotehokäyrä (Joyeux et al. 2002). Savunpoisto suoritetaan koneellisesti, erityisiä kanavia pitkin. Kussakin savulohkossa on yksi savunpoiston päätelaite. Savunpoiston tilavuusvirta on 10 m 3 /s, ja savunpoisto tapahtuu vain yhdestä lohkosta kerrallaan. Savunpoistoa ohjataan manuaalisesti maanpinnalla sijaitsevista ohjauskeskuksista. Korvausilma johdetaan sisäänkäyntien kautta ovia avaamalla. Savunpoiston tavoitteena on tarjota pelastushenkilöstölle hyvä näkyvyys sammutushyökkäyksen aikana. Pysäköintitilat, tekniset tilat, kulkutiet ja ajokäytävä on varustettu automaattisella sprinklerijärjestelmällä. Sprinklerien toimintalämpötila on 68 C ja suojausala 12 m 2. Poistumisreittien turvaamiseksi porrashuoneet on ylipaineistettu. Ylipaineistus on toteutettu Woods Air Movement Ltd:n ohjeen mukaisesti. 1 Palohälytyksen tullessa kukin porrashuone ylipaineistetaan sen yläpäähän asennetun, taajuusmuuttajalla varustetun aksiaali-puhaltimen avulla. Ylipaineistusilma purkautuu pakotilanteessa pysäköintihalliin. Paine-erolähetin ohjaa taajuusmuuttajaa siten, että porrashuoneessa ylläpidetään +50 Pa:n ylipaine (MODE 1). Pakotilanteessa puhallin pyrkii tuottamaan virtausnopeuden 0,75 m/s yhteen 2,1 m 2 :n oviaukkoon (MODE 2). Ylipaineistuksen suunnitteluohjeen taustalla on melko yksinkertainen käsitys tulipalosta. Perusajatuksena on, että ylipaineistuksella tuotetaan niin suuri tilavuusvirta, että savu ei pääse virtaamaan sisään suojattavan tilan aukosta. Savun oletettu virtausnopeus on 0,9 m/s, joka perustuu Thomasin korrelaation antamaan arvoon 2,4 MW:n tulipalolle. 1 Smoke Control by Pressurisation, Woods Air Movement Ltd Vaihtoehtoinen lähde on CENstandardiluonnos: Smoke and heat control systems Part 6: Specification for pressure differential systems Kits. CEN. pren :2004:E. 2427 Koska tämä on todettu vaikeaksi saavuttaa käytännössä, todetaan suunnitteluohjeessa riittäväksi arvoksi 0,75 m/s. Puhallin ei kuitenkaan missään tilanteessa saa tuottaa +50 Pa:a suurempaa paine-eroa suojattavan tilan ja sen naapuritilan välille, jotta ovien avaaminen olisi edelleen mahdollista. Ohjeessa edellytetään, että savulle tarjotaan jokin muu reitti pois palotilasta. Tämä onkin looginen vaatimus, jotta ylipaineistus voisi onnistua. Maanalaisissa tiloissa vaatimuksen toteuttaminen voi tosin usein olla hankalaa. 3.3 Liikuntatila Kuvaus ja käyttötarkoitus Tutkittava kohde on maanalainen väestösuoja, joka normaalioloissa toimii liikuntatilana. Tila koostuu yhdestä, n. 240 m pitkästä ja 22 m leveästä hallista, joka on jaettu kolmeen n. 80 m:n pituiseen savuosastoon. Ensimmäisessä osastossa (73 m) toimii kahvio ja toisessa osastossa kuntosali. Muut tilat toimivat palloilukenttinä. Halli on keskikohdastaan 6,7 m ja reunoiltaan 2,9 m korkea. Pääsisäänkäyntiin liittyvät, pääasiallisina uloskäytävinä toimivat käytävät ovat 3,65 m korkeita ja 4,0 m leveitä. Kolmannen osaston päädystä alkavan uloskäytävän korkeus on 4,5 m ja leveys 4,0 m. Korkeusero hallin lattiatasolta porraskuilujen yläpintoihin on 25,6 m. Havainnekuva kohteesta esitetään kuvassa 15 kohteen FDS-mallin avulla. Savuosastojen väliset seinät ovat kevytrakenteisia, ja niissä on yksi ovi. Sisäänkäynti on ensimmäisen osaston kautta, mutta kaikista osastoista on pääsy pääasialliseen uloskäytävään. Lisäksi kolmannen osaston päässä on vain palotilanteissa käytettävä uloskäytävä. Ensimmäisestä ja toisesta osastosta on lisäksi pääsy pysäköintitilaan, joka on jätetty pois tästä tarkastelusta. Myös tekniset tilat on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 2528 Kuva 15. Yleiskuva maanalaisesta liikuntatilasta. Ilmanvaihto on mitoitettu siten, että normaalitilassa ensimmäiseen osastoon kohdistuu n. 4 m 3 /s ja toiseen ja kolmanteen 6,72 m 3 /s ilmanvaihto (tulo ja poisto). Uloskäytävässä on 0,3 m 3 /s ilmanvaihto. Palohälytyksen tullessa ilmanvaihto kytkeytyy pois päältä. Normaalioloissa tilaa käytetään salibandyn pelaamiseen. Kohteessa voidaan järjestää normaalien harjoitusvuorojen lisäksi pienimuotoisia turnauksia. Ajoittain kohteessa järjestetään lapsille suunnattu näyttely, jossa kahteen ensimmäiseen savuosastoon sijoitetaan muovisia rakentelusarjoja, leluja, autoratoja ja muuta lasten huvittelumateriaalia. Kohteen henkilömäärä on 300 henkilöä + 60 henkilöä halleihin liittyvässä pysäköintitilassa Palokuorma Kohteen paloturvallisuutta tutkittiin kolmen eri paloskenaarion avulla: 1. Kylmälaitteen palo ensimmäisessä osastossa sijaitsevassa kahviossa. Palotehokäyränä käytettiin VTT:n tutkimuksessa (Hietaniemi et al. 2001) mitatun käyrän yksinkertaistettua versiota, joka esitetään kuvassa Kuljetusvaunuun pinottujen salibandykentän laitojen palo. Asiantuntija-arvioon perustuva palotehokäyrä esitetään kuvassa 17. Käyrä on piirretty FDS-ohjelman simulointituloksen perusteella, joten käyrässä esiintyvät epätasaisuudet johtuvat simulointimenetelmään liittyvistä heilahteluista. Palotehokäyrän muodostamisessa on oletettu, että kahden kentän laidat on koottu neljään vaunuun, jotka ovat niin lähellä toisiaan, että palo pääsee leviämään vaunusta toiseen. Kokonaisenergiamäärä on 36 GJ. 2629 3. Palo seinään kiinnitetyssä, muovisten rakentelusarjojen paketteja sisältävässä hyllystössä. Yleiskuva hyllystöstä esitetään kuvassa 18 FDS-mallin avulla. Hyllyjen leveys on 3,0 m, syvyys 0,5 m ja niiden väli pystysuunnassa on 0,4 m. Hyllystön palotehon selvittämiseksi tehtiin joukko erillisiä simulointeja, joissa keskityttiin vain hyllystöihin. Simulointien tulosten perusteella tehtiin savunleviämissimulointi, jossa rakentelusarjoja sisältävän hyllyn paloteho sijoitettiin toiseen savuosastoon. Kuva 16. Kylmälaitteen palotehokäyrän yksinkertaistettu esitys (Hietaniemi et al. 2001). Kuva 17. Laitapinon palotehokäyrä FDS-simuloinnissa. 2730 Kuva 18. Rakentelusarjahyllyt Palonilmaisu, savunpoisto ja sammutus Paloteknisesti palloiluhalli on yhtä palo-osastoa, joka on jaettu savuosastoihin kevyillä väliseinillä. Uloskäytävät ovat omia palo-osastojaan. Tiloissa on koneellinen ilmanvaihto (tulo ja poisto). Hallien yhteenlaskettu ilmanvaihto on 16,8 m 3 /s ja uloskäytävän 0,3 m 3 /s. Palohälytyksen sattuessa ilmanvaihto kytkeytyy pois päältä. Tila on varustettu automaattisilla palonilmaisu- ja sammutusjärjestelmillä. Sammutusjärjestelmänä on märkäsprinklaus, jonka suutinten toimintalämpötila on 68 C ja suojausala 12 m 2. Savunpoisto suoritetaan koneellisesti, ja sen tilavuusvirta on 10 m 3 /s. Savunpoisto tapahtuu vain yhdestä lohkosta kerrallaan. Savunpoistoa ohjataan manuaalisesti maanpinnalla sijaitsevista ohjauskeskuksista. Korvausilma johdetaan sisäänkäyntien kautta ovia avaamalla. 3.4 Metroasema Yleistä Esimerkkikohteena oleva metroasema on rakenteeltaan kolmikerroksinen maanalainen rakennus, jossa liikkuu päivittäin n matkustajaa. Alin kerros eli laituritaso on noin 30 metriä maanpinnan alapuolella, ja siellä ovat sekä etelään että pohjoiseen me- 2831 nevät metroradat. Laituritason yläpuolella, noin 20 metriä ylempänä, sijaitsee varsinainen lippuhallitaso, jonka kautta matkustajaliikenne saapuu mm. laituritasolle. Lippuhallitaso yhtyy useasta kohtaa muihin maanalaisiin liiketiloihin. Kuvassa 19 esitetään FDSmallin avulla esimerkkikohteena ollut metroasema sekä taulukossa 3 metroaseman tärkeimmät dimensiot. Taulukko 3. Metroaseman dimensiot. Kerros Pituus (m) Leveys (m) Korkeus (m) Laituritaso a 6 Lippuhallitaso b 3 a) Yhden metroradan ja laiturin yhteenlaskettu leveys b) Levein kohta lippuhallitasolla Laituritason ja lippuhallitason yhdistävät liukuportaat, jotka toimivat samalla toisena uloskäytävänä laituritasolta poistuttaessa. Toinen uloskäytävä laituritasolta maantasolle sijaitsee laiturin toisessa päässä. Lippuhallitasolta virallisia uloskäytäviä on kolme (ks. kuva 19). Reitit ovat normaalissa käytössä sisään- ja uloskäynteinä. 2932 E 1 Lippuhallitaso h = +1 m D Laituritaso h = -21 m C B F x A -110 m 0 m 200 m E A D F Tunnelin 1 laituri C h = 30m Tunnelin 2 laituri B E L I P C B D F A E Kuva 19. Metroaseman FDS-malli eri kulmista katsottuna. Kirjaimien selitykset: eteläinen (A) ja pohjoinen (B) savunpoistohormi, laituritason uloskäytävä (C) sekä lippuhallitason osastoidut uloskäytävät maantasolle (D, E ja F). Tähdellä merkitty palon sijainnit, joista 1) kioskipalo kohdassa x = 29 m, 2) kaapelipalo kohdassa x = 40 m, 3) metrovaunupalo kohdassa x = 90 m ja 4) kaapelipalo kohdassa x = 170 m. 3033 3.4.2 Palokuorma Laituritasolla palokuorma koostuu pääasiallisesti kaapeleista sekä itse metrovaunuista. Kaapelia metroasemalla on koko laituritason matkalla (n. 130 m) 3 metrin korkeudella sekä metrotunnelissa. Tavallisimmat kaapelimateriaalit ovat PVC (polyvinyylikloridi) ja PE (polyeteeni), joita esiintyy kaapelien kuoressa ja eristemateriaalina. Polyeteenille lämpöarvo on 43,3 MJ/kg ja PVC:lle 16,4 MJ/kg (Drysdale 1995). Tyypillisesti kaapelien palotehot ovat luokkaa kw/m 2, johon vaikuttavat mm. kaapelin materiaaliominaisuudet ja ympäristöstä aiheutuva lämpökuormitus. Kuvassa 20 esitetään eräiden tyypillisimpien kaapelien (matalajännite-, data- ja puhelinkaapelien) maksimipalotehoarvoja kartiokalorimetrikokeessa 75 kw/m 2 ja 50 kw/m 2 säteilyvuontiheyksillä. Maksimipaloteho, kw/m Säteilyaltistus 75 kw/m 2 PVC/PVC PVC/PE Maksimipaloteho, kw/m Säteilyaltistus 50 kw/m 2 PVC/PVC PVC/PE Palavan aineen määrä, dm 3 /m Palavan aineen määrä, dm 3 /m Kuva 20. PVC- ja PE-kaapelien maksimipalotehoja 75 kw/m 2 ja 50 kw/m 2 säteilyvuontiheyksillä. Vaaka-akseli ilmaisee eriste- ja kuorimateriaalin yhteisen tilavuuden pituusyksikköä kohden. Merkintä PVC/PE tarkoittaa, että kaapelin kuorimateriaalina on PVC ja eristeenä PE. Näytteen koko 0,1 m 0,1 m (FIPEC 2000). Kuvasta 20 nähdään, että polyeteeniä sisältävien kaapelien maksimipalotehot ovat selvästi suurempia kuin täysin PVC:tä sisältävien kaapelien. Tämä selittyy sillä, että PVCkaapelit sisältävät klooria, joka toimii kemiallisesti palonsuoja-aineena. Palosimuloinneissa kaapelipalon palokuormaksi on otettu tarkasteltavaksi pelkästään laituritason yläpuolella sijaitsevat kaapelit yhteensä 3 m 2 alalta. Kaapelipaloissa käytetty palotehokäyrä esitetään liitteessä C. Metrovaunun palokuormasta on arvioita mm. viitteessä Koffel ym. (2004), jonka perusteella metrovaunupalo kehittyy 30 min:n aikana lineaarisesti 15 MW:n paloksi. Palosimulointien herkkyystarkastelussa (kohta ) on metrovaunupalon palotehona käytetty myös suurempaa 38 MW:n maksimipalotehoa. Metrovaunussa palokuorma muodostuu muovipohjaisista tuotteista. 3134 Lippuhallitason palokuorma sijoittuu myymälöihin ja kioskeihin, jotka reunustavat molemmin puolin varsinaista jalankulkukäytävää (kuva 21). Myymälöiden keskimääräinen lattiapinta-ala on noin m 2. Kohteen keskimääräistä palokuormantiheyttä q c [J/m 2 ] voidaan arvioida käyttämällä kaavaa (1) mi H i qc = Af (1) jossa m i [kg] on yksittäisen materiaalikomponentin massa ja H i [J/kg] tämän lämpöarvo sekä A f [m 2 ] lattiapinta-ala. Muovituotteille lämpöarvona voidaan pitää n. 40 MJ/kg ja selluloosapohjaisille materiaaleille 17 MJ/kg. Esimerkiksi lehtikioskin aikakauslehdestä (m tot 300 kg) muodostuu palokuorman tiheydeksi 255 MJ/m 2, kun lattiapintaalan oletetaan olevan 20 m 2. Myymälät Myymälät Käytävä Myymälät Käytävä 10 m Myymälät Kuva 21. Osa metroaseman lippuhallitason pohjapiirroksesta, jossa palokuormaa sisältävät myymälät reunustavat jalankulkukäytävää Palonilmaisu-, sammutus- ja savunpoistojärjestelmät Yksi paloturvallisuuteen liittyvä seikka metroasemalla on lippuhallitason ja liukuportaikon sprinklaus, joka on toteutettu kuivasprinklauksena kaikkialla paitsi myymälätiloissa, joissa on märkäsprinklaus. Lippuhallitasolla on lisäksi paloilmaisimia ja paloovia, jotka sulkeutuvat ilmaisimien signaalista. Palo-ovet sijaitsevat naapuriliikekeskusten liitoskohdissa. Laituritasolla ja laiturien keskellä sijaitsevissa sähkökeskuksissa on paloilmaisimet mutta ei sammutusjärjestelmää. Myös metrotunnelissa on ollut jo jonkin aikaa käytössä kuitukaapeliin perustuva palonilmaisujärjestelmä. 3235 Metroaseman savunpoistoa varten on laituritasolla ja liukuportaikossa savunpoistopuhaltimet. Lippuhallitasolla erillisiä savunpoistopuhaltimia ei ole, vaan lippuhallitason savunpoisto voidaan toteuttaa avaamalla katossa olevat savunpoistoluukut ja avustamalla liukuportaikon puhaltimella. Laituritason savunpoistopuhaltimet sijaitsevat metroväylien molemmissa päissä (ks. kuva 22), jolloin sammutustaktiikan mukaisesti toisella puhaltimella puhalletaan ilmaa sisään ja toisella ulos. Lisäksi laituritason savunpoisto pyritään toteuttamaan vallitsevan luontaisen ilmavirtauksen suunnassa. Savunpoistopuhaltimien ilmoitettu ilmavirta on 27,8 m 3 /s/puhallin. Savunpoistoa tuetaan liukuportaikon puhaltimilla (2 kpl) ja samalla estetään savun leviäminen lippuhallitasolle. Liukuportaikon savunpoistopuhaltimien ilmoitettu ilmavirta on 14 m 3 /s/puhallin. Laituritason savunpoistoa varten on olemassa molempien metroväylien päissä savuovet (yht. 4 kpl), joilla estetään savun leviäminen metrotunneliin. Savuovet toimivat manuaalisesti, ja niitä käytetään yleensä siinä vaiheessa, kun savunpoisto laituritasolla aloitetaan. A B C Savuovet Savuovet Kuva 22. Metroaseman savunpoistojärjestelyt laituritasolla. Eteläinen (A) ja pohjoinen (B) savunpoistopuhallin sekä liukuportaikon savunpoistopuhallin (C). 3.5 Yhteiskäyttötunneli Neljäs tarkastelun kohteena ollut maanalainen rakennus oli ns. yhteiskäyttötunneli. Yhteiskäyttötunneli on laaja tunneliverkosto, jonka kokonaispituus on noin 20 km ja joka sijaitsee noin 50 metrin syvyydessä kallioperässä. Tunnelissa kulkee kaukolämpöverkoston lisäksi tietoliikenneverkostoa. Kuvassa 23 on tyypillinen kuva tunnelin sisältä. 3336 Kuva 23. Yhteiskäyttötunneli, jonka reunoilla kaukolämpöputket. Tunnelin leveys 6,7 m ja korkeus 5 m. Putket rajoittavat ajokaistan n. 3 m levyiseksi. Simulointeja varten tarkasteltiin yhteiskäyttötunnelin n. 5 km:n osuutta alkupäästä. Tällä osuudella tunnelissa on ilmanvaihtokanavia, pumppuasema, ajotunneleita sekä valvomoja (kuva 24). Ajotunnelit toimivat samalla uloskäytävinä, joiden pituudet vaihtelivat välillä 270 m ja 450 m. Tarkastelun kohteena olevalla osuudella on myös koko verkoston pisin yhtämittainen tunneliosuus (3 km), josta ei johda maan päälle ajotunneleita tai ilmanvaihtokanavia. Tunnelin säännöllinen miehittäminen tapahtuu huoltotöiden yhteydessä 1 2 kertaa kuukaudessa. Pystykuilut 20 m Ajotunneli Ajotunneli Ajotunneli 0 m Tunneli 1 km Pumppuasema -50 m Kuva 24. Tarkastelun kohteena ollut osuus yhteiskäyttötunnelista. Kuva edustaa tunnelin pystyleikkausta. Uloskäytävät (ajotunnelit) on kuvattu nuolilla. 3437 Paloturvallisuuteen liittyvien yleisten käytäntöjen mukaan yhteiskäyttötunnelissa käytettävien ajoneuvojen tulee olla dieselkäyttöisiä ja liikenteen tulee tapahtua tunnelissa vain yhteen suuntaan Palokuorma Tunnelin palokuorman muodostavat pääasiassa kaukolämpöputki ja ajoneuvot, joita esiintyy sekä säännöllisten tarkastuskäyntien että lisärakentamisen aikana. Henkilöauton palokuorma ja paloteho on esitetty jo aiemmassa kohdassa 3.2.2, joten tässä yhteydessä tarkastellaan kaukolämpöputken palokuormaa ja sen palotehoa. Kaukolämpöputki muodostuu kolmesta sisäkkäisestä putkesta (kuva 25), joista sisimmässä kulkee kuuma paineistettu vesi. Sisimmän putken ympärillä on n. 7 cm:n polyuretaanikerros (PUR), joka toimii lämmöneristeenä. Päällimmäisen kerroksen muodostaa 2 cm:n polyeteenikerros (PE). Palokuorma q tot koostuu siis PUR- ja PE-kerroksista kaavan (2) mukaisesti q tot ( m H i ) = ( ρ A L H ) i i i = i (2) jossa m i on materiaalin massa [kg], H i materiaalin lämpöarvo [J/kg], ρ i materiaalin tiheys [kg/m 3 ], A i materiaalikerroksen poikkipinta-ala [m 2 ] sekä L putken pituus [m]. Tällöin esim. yhden metrin matkalla kaukolämpöputken palokuormaksi saadaan MJ/m, kun käytetään lämpöarvoina H PE = 43,3 MJ/kg ja H PUR = 24,4 MJ/kg. PE PUR VESI Kuva 25. Kaukolämpöputken poikkileikkaus. PUR = polyuretaani ja PE = polyeteeni. Putken halkaisija on 1,2 m. Kaukolämpöputken palotehoa Q voidaan arvioida palavan pinta-alan A f mukaan kaavalla (3) Q = m& A f H (3) jossa m & on materiaalin höyrystymisnopeus pinta-alayksikköä kohden [kg s -1 m -2 ] ja H materiaalin lämpöarvo [J/kg]. 3538 Esimerkiksi metrin matkalla kaukolämpöputken pinta-alaksi saadaan 3,8 m 2. Olettamalla, että täysin kehittyneestä palosta aiheutuu 50 kw/m 2 lämpörasitus (vastaa lieskahtanutta huoneistopaloa), jolloin m & vastaa n. 0,02 kg/m 2 /s (Hopkins 1995), saadaan kaukolämpöputken palotehoksi 3,3 MW/m. Edellä lasketussa on käytetty PE:n lämpöarvoa ja höyrystymisnopeutta, koska PE muodostaa 86 % koko palokuormasta ja sijaitsee päällimmäisenä kerroksena. Lisäksi oletetaan, että kaikki materiaali palaa Palonilmaisu-, sammutus- ja savunpoistojärjestelmät Yhteiskäyttötunnelissa on risteysalueilla, ajotunnelien ja varsinaisen tunnelin yhtymäkohdissa, savunilmaisimia, jotka havaitsevat palon, tekevät hälytyksen sekä pysäyttävät normaalin koneellisen ilmanvaihdon kyseiseltä alueelta. Sammutusjärjestelmää, kuten sprinklereitä, ei yhteiskäyttötunnelissa ole, paitsi risteysalueiden valvontakopeissa, jotka on varustettu hiilidioksidisammutusjärjestelmin (CO 2 ). Huoltoajoneuvoissa on alkusammutuskalusto mukana. Savunpoistoa varten ei tunnelissa ole kiinteää järjestelmää, vaan savunpoisto toteutetaan pelastuslaitoksen liikuteltavalla puhaltimella. Tunnelin savunpoisto suoritetaan vaiheittain ajotunnelien päistä ja savu pyritään ohjaamaan aina seuraavasta ajotunnelista ulos kuvan 26 mukaisesti. II ajotunneli pystykuilu X 3 X 2 X 1 ajotunneli ajotunneli III I puhallin Kuva 26. Yhteiskäyttötunnelin savunpoistotapahtuma ylhäältä kuvattuna. Palon sijainnista (X 1, X 2 ja X 3 ) riippuen saadaan aikaan tunnelin eri kohtiin pakotettu ilmavirtaus liikuteltavalla puhaltimella. Ilmavirtauksen suuntaa voidaan ohjata aukaisemalla ajotunnelin päissä olevia ovia (I, II ja III) ja pystykuilujen aukkoja. Kuva ei ole mittakaavassa. 3639 4. Palosimuloinnit esimerkkikohteissa 4.1 Palosimulointien kuvaus Simulointimenetelmät Palosimuloinnit tehtiin Fire Dynamics Simulator (FDS) ohjelman versiolla 4 (McGrattan et al. 1998, McGrattan 2004). FDS-ohjelma perustuu numeeriseen virtauslaskentaan, jossa ratkaistaan kokoonpuristumattoman kaasun virtausta kuvaavat Navierin Stokesin yhtälöt sekä lämmönsiirtoon liittyvät yhtälöt. FDS kuvaa virtauksen turbulenssia ns. suurten pyörteiden menetelmällä (Large Eddy Simulation = LES), jossa kulloisenkin hilaresoluution erottamat ilmiöt ratkaistaan ajan suhteen tarkasti ja hilan koppikokoa pienempien ilmiöiden aiheuttama diffuusio mallinnetaan. LES-laskenta vaatii paljon tietokoneresursseja, sillä laskentahilan on oltava riittävän tiheä tärkeimpien virtausilmiöiden ratkaisemiseksi ja numeerisen ratkaisijan aika-askel on pieni, tyypillisesti 0,001 0,01 s. Virtausratkaisijan lisäksi ohjelmassa on fysikaaliset mallit mm. palamiselle, lämpösäteilylle, sprinklerien laukeamiselle, vesipisaroiden kuljettumiselle ja vuorovaikutukselle ilmassa, lämmönjohtumiselle kiinteissä aineissa ja kiinteiden aineiden palamiselle eli pyrolyysille. FDS-ohjelmaa kehittää National Institute of Standards and Technology Yhdysvalloissa yhteistyössä VTT:n palotutkijoiden kanssa. Ohjelmaa on validoitu monissa erilaisissa tulipalon mallintamiseen liittyvissä tilanteissa, joista on yhteenveto teknisessä manuaalissa (McGrattan 2004). Yleisesti voidaan todeta, että ohjelma toimii paloteknisten suunnitelmien kannalta riittävän tarkasti savun ja lämmön kuljettumiseen liittyvissä ongelmissa, joissa tulipalo on käyttäjän määrittelemä. Tilanteissa, joissa yritetään ennustaa palon leviämistä ja siitä johtuvaa palotehon kehitystä, epävarmuus on huomattavasti suurempi Tarkastelussa käytetyt parametrit Simulointituloksia arvioitaessa on tarkastelusuureena käytetty FDS:n näkyvyysparametria (visibility). Tämän suureen taustalla on se tieto, että savun tiheys vaimentaa esimerkiksi valaisimesta tulevaa valon sädettä Beer-Lambertin lain mukaisesti I I 0 = e K e L (4) jossa I on valon säteen intensiteetti savussa, I 0 valon säteen intensiteetti ilman savua, K e vaimennuskerroin [m -1 ] ja L valon säteen kulkema matka [m]. Vaimennuskerroin voi- 3740 daan vielä ilmaista ominaismassavaimennuskertoimen K m [m 2 /kg] ja savuntiheyden ρ s [kg/m 3 ] avulla seuraavasti: K = e K m ρ s. (5) Ominaismassavaimennuskerroin K m ilmaisee tietylle materiaalille tyypillisen palossa syntyvän vaimentavan pinta-alan, joka vaihtelee materiaaleittain esim. hiukkasten partikkelikoon mukaan. Palosta syntyvät hiukkaset sirottavat ja absorboivat eri lailla tulevaa valon sädettä riippuen valon aallonpituuden ja partikkelikoon välisestä suhteesta. Savun tiheys ei myöskään ole aina vakio, sillä se riippuu mm. palon kehittymisestä (palotehosta) sekä tarkasteltavasta paikasta korkeussuunnassa. FDS:n käyttämä malli näkyvyyden arvioimiseen perustuu edellä olevaan yhtälöön (5) ja kokeelliseen tutkimukseen (Jin 1978), jossa on saatu seuraavat korrelaatiot näkyvyyden V [m] ja vaimennuskertoimen K e [m -1 ] välille: K e V = 3 (6) K e V = 8. (7) Yhtälössä (6) on tarkasteltu valoa heijastavien ja yhtälössä (7) itsestään valaisevien poistumiskylttien näkyvyyttä. FDS-ohjelma antaa ylärajana savuttoman tilan näkyvyydelle 30 m. Lisäksi oletuksena ominaismassavaimennuskertoimelle käytetään arvoa m 2 /kg, joka vastaa puun ja useimpien muovien liekehtivästä palamisesta syntyneen savun K m -kerrointa. Kuvassa 27 näytetään, yhtälöihin (5), (6) ja (7) perustuen, kuinka savuntiheys ja näkyvyys riippuvat toisistaan. 3841 10 3 K e V = 3 K e V = 8 Savun tiheys ρ s, mg/m Näkyvyys V, m Kuva 27. Savun tiheyden ja näkyvyyden välinen relaatio yhtälöiden (5), (6) ja (7) esittämällä tavalla. Katkoviivalla kuvattu itsestään valaisevaa objektia ja yhtenäisellä viivalla valoa heijastavaa objektia. FDS-ohjelmassa näkyvyys alkaa heiketä oletusparametreilla hetkellä, jolloin savun tiheys ylittää arvon 13,2 mg/m 3, kun tarkastellaan tilannetta, jossa objektina on valoa heijastava poistumiskyltti. Tässä yhteydessä täytyy muistaa, että ympäristön valaistus vaikuttaa ratkaisevasti myös näkyvyyteen. Näkyvyysparametriin liittyy siis monia suureita, joista osa perustuu puhtaasti kokeellisiin havaintoihin. Parametria ei tästä syystä pidä käsittää täysin kvantitatiivisesti, vaan se antaa erään pohjan tarkasteluille, joissa pyritään kuvaamaan tämän työn tapaan savun liikkumista rakennuksen sisällä. 4.2 Pysäköintitila Simulointimalli Pysäköintitilasta muodostettiin yksinkertaistettu, suorakulmaisista lohkoista koottu malli. Mallissa kaarevat tunnelien osat on pelkistetty suoriksi siten, että tunnelien kokonaispituudet ovat mahdollisimman lähellä todellisuutta. Mallin yleiskuva esitetään kuvassa 28, jonka numerot viittaavat FDS-mallin lohkojakoon. Lisäksi kuvaan on merkitty joitakin oleellisia mittoja (m) sekä oletetut syttymiskohdat. 3942 23 D-kuilu 22 6 x 15 x x 3 x x x 100 x Ajotunneli x x x x 6 x 25 B-kuilu 19 3 x 8 x 25 C-kuilu 120 Kuva 28. Yleiskuva pysäköintitilan mallista. Tutkitut syttymiskohdat on merkitty tähdellä. Normaalitilassa pysäköintihallin ilmanvaihdon kokonaisilmavirta on 16,7 m 3 /s. Mallissa pysäköintihalli on jaettu kuuteen päälohkoon, jolloin kuhunkin lohkoon kohdistuu 2,75 m 3 /s ilmanvaihto (tulo ja poisto). Tuloilmapäätteiden (87 kpl) ilmavirrat ovat siten 190 l/s ja poistoilman päätelaitteiden (36 kpl) 458 l/s. Porrashuoneissa B ja C kokonaisilmavirta on 0,35 m 3 /s ja porrashuoneessa D 0,25 m 3 /s. Palohälytyksen tullessa ilmanvaihto kytkeytyy pois päältä, savulohkojen ovet sulkeutuvat ja porrashuoneet paineistetaan puhaltamalla niiden yläosasta ilmaa 2,65 m 3 /s. Kuvassa 29 on esimerkki pysäköintihallin ilmastoinnin päätelaitteista FDS-mallissa. 4043 TULOILMA POISTOILMA Kuva 29. Ilmastoinnin päätelaitteet FDS-mallissa. Pysäköintitila mallinnettiin suorakulmaisilla ja tasavälisillä hiloilla, joiden koppikoko on 0,50 m. Porrashuoneissa ja niihin johtavissa käytävissä koppikoko on 0,40 m ja ajotunnelissa 0,80 m. Laskentahilan vaikutusta tutkittiin yhdessä simuloinnissa tihentämällä laskentaverkkoa osassa mallia. Tuloksista voitiin päätellä, että käytetty hila on riittävän tiheä savunkuljettumisen simulointiin. Pysäköintihallien kaarevaa kattoa simuloitiin 4-portaisella kiinteällä pinnalla, joka näkyy kuvassa 29. Pysäköintihallien pinnat oletettiin betoniksi. Ilmastointiputket ja väliovet mallinnettiin ohuilla teräspinnoilla. Ilmastoinnin päätelaitteet on mallinnettu yksinkertaisina sisäänja ulosvirtausreunaehtoina. Porrashuoneiden ja ajotunnelin aukot ulkoilmaan mallinnettiin vapailla pinnoilla, joissa virtaus voi tapahtua kumpaan suuntaan tahansa. Pysäköintihallien virtauskenttä saatiin alustettua simuloimalla kunkin palosimulaation alussa 60 s pelkkää ilmastoinnin toimintaa. Ilman lämpötilaksi simuloinnin alussa sekä sisäänvirtausreunoilla oletettiin +20 C. Auton paloreaktiona käytettiin heptaanin paloreaktiota, jossa noen tuotto on 1,5 % polttoaineen massasta. Tämän oletuksen vaikutusta savun aiheuttamaan näkyvyyden menettämiseen tutkittiin yhdessä simuloinnissa muuttamalla reaktioksi polystyreenin paloreaktio, jossa noen tuotto on 16,4 % eli likimain kymmenkertainen. 4144 Simuloinnit suoritettiin Dell Precision 430 -työasemassa, jossa oli kaksi 3,2 GHz:n Intel Xeon -prosessoria ja 2 GB muistia. Simuloinneissa hyödynnettiin MPI-protokollan ja lohkojaon avulla toteutettua rinnakkaislaskentaa. Yksi s pituinen simulointi kahdella prosessorilla kesti n. 3 h 45 min Paloskenaariot Simulointeja varten määriteltiin erilaisia paloskenaarioita, joissa varioitiin mm. palavan auton sijaintia, oletettua palamisreaktiota, porrashuoneiden ovien tiloja sekä paineistuspuhaltimen toimintaa. Yhteenveto paloskenaarioista on taulukossa 4. 4245 Taulukko 4. Maanalaisen pysäköintitilan simuloidut tapaukset. Oville 1 = täysin auki, 0 = täysin kiinni. Vinoviivalla (/) merkitään toimintaa ennen / jälkeen palohälytyksen. 43 Palotila Autojen Ovet Paineistuksen Ilmanvaihto Savunpoisto Ilmaisu (kuva 28) lukumäärä Savulohkojen rajat Portaiden yläpää Portaiden alapää tilavuusvirta (m 3 /s) Y / 1 1 / 1 1 / 1 0 / 0 päällä / päällä ei ei Y / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 2,65 päällä / pois ei on Y / 0 1 / 1 0 / 1 0 / 2,65 päällä / pois ei on Y / 0 1 / 1 0 / 1 0 / 0 päällä / pois ei on Y / 0 0,5 / 0,5 0 / 0,5 0 / 2,65 päällä / pois ei on Y7 Y4 + laskentahilan tiheyden herkkyystarkastelu Y / 0 0 / 0 0 / 0,5 0 / 2,65 päällä / pois ei on Y / / 0 0 / 0,5 0 / 2,65 päällä / pois ei on Y10 Y11 Y12 Y13 Y4 + reaktiona polystyreeni Y4 + paineistus alhaalla Y11 + raot virheellinen savunpoisto Y / 0 1 / 1 0 / 1 0 / 2,65 päällä / pois 900 s on Y15 2 1, sammutus 900 s 1 / 0 1 / 1 0 / 1 0 / 2,65 päällä / pois 900 s on Y16 Y15 + savunpoisto 20 m 3 /s 4346 4.2.3 Tulokset Savun leviäminen pysäköintihalleissa Paloskenaariossa Y2 tutkittiin savun leviämistä tilanteessa, jossa autopalo syttyy hallissa 3 ja savuosastojen sekä porrashuoneiden ovet pysyvät auki koko palotapahtuman ajan. Kuvassa 30 esitetään näkyvyys 1,8 m korkeudella lattiapinnasta 5 minuutin välein. Nähdään, että 10 minuutissa savu on täyttänyt ensimmäisen hallin ja saavuttanut naapurihallit 20 minuutissa. 30 minuutissa savu on saavuttanut ovet kaikkiin porrashuoneisiin ja virrannut sisään yhteen porrashuoneeseen ja ajotunneliin. Huolimatta siitä, että kaikki ovet pysyvät avoinna palon aikana, pysäköintitilassa olevilla ihmisillä on runsaasti aikaa poistua ulkoilmaan. Syttymishallista poistumiseen on aikaa n. 10 minuuttia ja koko tilasta poistumiseen minuuttia Ylipaineistuksen toiminta Paloskenaarioissa Y4 Y12 tutkittiin porrashuoneen ylipaineistuksen toimintaa, kun autopalo syttyy lähellä D-kuilun ovea. Kuvassa 31 vertaillaan näkyvyyttä porrashuoneessa kolmessa eri tilanteessa: Y5: Porrashuoneen ovet ovat auki, eikä porrashuoneessa ole paineistusta. Alaovi on aluksi suljettu mutta aukeaa palohälytyksen tapahtuessa, n. 2 min kuluttua syttymisestä. Y4: Porrashuoneen ovet ovat auki, ja porrashuoneessa on paineistus. Mitoitusperusteiden mukaan ylipaineistuksen ei tarvitse toimia täysin tyydyttävästi tilanteessa, jossa myös yläovet ovat auki. Y9: Porrashuoneen yläovi on suljettu ja alaovi raollaan. Porrashuoneessa on paineistus ja pysäköintihallista on pienet vuodot ajotunnelin kautta ulkoilmaan. Skenaario vastaa tilannetta, jossa paineistuksen pitäisi mitoitusperusteiden mukaan toimia. Kuvasta nähdään, että skenaarioissa Y4 ja Y5 porrashuone täyttyy savulla minuutissa. Jos yläovi on auki, on paineistuksesta erittäin vähän hyötyä. Skenaariossa Y9 paineistus pystyy takaamaan hyvän näkyvyyden porrashuoneessa minuutin ajan. Tämän jälkeen sinne alkaa työntyä savua, eli ylipaineistus ei toimi halutulla tavalla. 4447 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 29 min Kuva 30. Näkyvyys 1,8 m korkeudella skenaariossa Y2. 4548 5 min Y5: ovet auki, ei paineistusta Y4: ovet auki ja paineistus Y9: alaovi raollaan, yläovi kiinni, paineistus 10 min 15 min Kuva 31. Näkyvyys porrashuoneessa paloskenaarioissa Y5, Y4 ja Y9. 4649 20 min Y5: ovet auki, ei paineistusta Y4: ovet auki ja paineistus Y9: alaovi raollaan, yläovi kiinni, paineistus 25 min 30 min Kuva 31. Näkyvyys porrashuoneessa paloskenaarioissa Y5, Y4 ja Y9 (jatkoa). 4750 4.3 Liikuntatila Simulointimalli Kohteesta muodostettiin yksinkertaistettu, suorakulmaisista lohkoista koottu malli. Mallin yleiskuva esitetään kuvassa 32, jonka numerot viittaavat FDS-mallin lohkojakoon. Lisäksi kuvaan on merkitty joitakin oleellisia mittoja (m) sekä oletetut syttymiskohdat. A-kuilu M1 M4 M2,M3 Kuva 32. Yleiskuva liikuntatilan mallista. Tutkitut syttymiskohdat on merkitty tähdillä. Normaalitilassa hallin ilmanvaihdon kokonaisilmavirta on 16,8 m 3 /s. Tuloilmapäätteiden (70 kpl) ilmavirrat ovat siten 240 l/s ja poistoilman päätelaitteiden (35 kpl) 480 l/s. Porrashuoneeseen A johtavissa käytävissä kokonaisilmavirta on 0,3 m 3 /s ja tuloilman päätelaitteita on 6 kpl. Palohälytyksen tullessa ilmanvaihto kytkeytyy pois päältä. Kuvassa 33 on esimerkki liikuntatilan ilmastoinnin päätelaitteista FDS-mallissa. Liikuntahalli mallinnettiin suorakulmaisilla ja tasavälisillä hiloilla, joiden koppikoko on 0,30 m palon syttymishallissa ja 0,50 m muualla. Poistumisteillä koppikoko on 0,40 m. Laskentahilan vaikutusta ei tutkittu, mutta pysäköintitilan yhteydessä tehtyä tarkastelua voidaan soveltaa tässäkin tapauksessa. Pysäköintihallien pinnat oletettiin betoniksi. Ilmastointiputket ja väliovet mallinnettiin ohuilla teräspinnoilla. Ilmastoinnin päätelaitteet on mallinnettu yksinkertaisina sisäänja ulosvirtausreunaehtoina. Porrashuoneiden aukot ulkoilmaan mallinnettiin vapailla pinnoilla, joissa virtaus voi tapahtua kumpaan suuntaan tahansa. Pysäköintihallien virtauskenttä saatiin alustettua simuloimalla kunkin palosimulaation alussa 60 s pelkkää ilmastoinnin toimintaa. Ilman lämpötilaksi simuloinnin alussa sekä sisäänvirtausreunoilla oletettiin +20 C. Paloreaktiona käytettiin heptaanin paloreaktiota, jossa noen tuotto on 1,5 % polttoaineen massasta. 4851 Simuloinnit suoritettiin Dell Precision 430 -työasemassa, jossa oli kaksi 3,2 GHz:n Intel Xeon -prosessoria ja 2 GB muistia. Simuloinneissa hyödynnettiin MPI-protokollan ja lohkojaon avulla toteutettua rinnakkaislaskentaa. Yksi s pituinen simulointi kahdella prosessorilla kesti n. 17 h Paloskenaariot Simulointeja varten määriteltiin kolme erilaista paloskenaariota, jotka on kuvattu kohdassa Laitapinon tapauksessa tehtiin kaksi simulointia: toinen sprinklerien kanssa ja toinen ilman. Yhteenveto paloskenaarioista on taulukossa 5. Savunpoiston toimintaa ei simuloitu. POISTOILMA TULOILMA Kuva 33. Ilmastoinnin päätelaitteet liikuntatilan FDS-mallissa. 4952 Taulukko 5. Maanalaisen liikuntatilan simuloidut tapaukset. Oville 1 = täysin auki, 0 = täysin kiinni. Vinoviivalla (/) merkitään toimintaa ennen / jälkeen palohälytyksen. (FDS-lohko) Savulohkojen rajat Portaiden yläpää Halleista käytävään Palotila Palolähde Ovet Ilmanvaihto Savunpoisto Ilmaisu Sprinklaus Simulointiaika (min) M1 1 Jääk. 0 / 0 1 / 1 1 / 1 1 / 0 ei on ei M2 3 Laidat 0 / 0 1 / 1 0 / 1 1 / 0 ei on on M3 3 Laidat 0 / 1 1 / 1 0 / 1 1 / 0 ei on ei M4 2 Rakentelusarjat 0 / 1 1 / 1 0 / 1 1 / 0 ei on on53 4.3.3 Tulokset Savun leviäminen kahvilan kylmälaitepalossa M1 Paloskenaariossa M1 palolähde eli kylmälaite on sijoitettu kahvion rakenteisiin kuuluvan lipan alle. Lipan avulla simuloidaan käytännön rakenneratkaisuja, jotka saattavat hajottaa palossa syntyvän palopatsaan ja alentaa lämpötiloja aivan palolähteen yläpuolella. Palossa hallin kattoon sijoitetut sprinklerit laukeavat n. 14 minuutin kuluttua syttymisestä. Simuloinnissa ei otettu huomioon mahdollisia savuilmaisimia eikä sprinklerien sammutusvaikutusta. Kuvassa 34 esitetään kolmiulotteisen visualisoinnin avulla savun sijainti ensimmäisessä savuosastossa eri hetkinä. Katselukulma on alaviistosta eli lattian alta, jotta katon rakenteet eivät estäisi näkyvyyttä. Ensimmäisen viiden minuutin aikana savu virtaa katon alla, tavoittaa toisen päädyn ja palaa jonkin matkaa takaisin. 10 minuutin kohdalla poistumistienä toimivassa käytävässä ei ole vielä savua, mutta 15 minuutin kohdalla sitä on jo jonkin verran. Hallin suuri tilavuus toimii siis säiliönä ainakin 10 minuuttia palon alkamisesta. Kuva 34. Savun leviäminen kylmälaitteen palossa. Ajankohdat ovat 1, 5, 10 ja 15 min. 5154 Samaan johtopäätökseen päädytään, kun tutkitaan näkyvyyttä ihmisten oleskeluvyöhykkeessä. Kuvassa 35 esitetään näkyvyys 1,5 m korkeudella eri hetkinä. Katselukulma on nyt ylhäältä alaspäin. Nähdään, että 7 minuutin kuluttua syttymisestä savu alkaa laskeutua ihmisten oleskelukorkeudelle hallin toisessa päässä sekä toiseen osastoon johtavalla käytävällä. 8 minuutin kuluttua savu haittaa näkyvyyttä jo puolessa osaston pinta-alasta. 9 minuutin kuluttua savu saavuttaa uloskäytävään johtavan oven ja 15 minuutin kuluttua se alkaa haitata näkyvyyttä uloskäytävässä. Vastaava esitys lämpötiloista ja CO-pitoisuuksista 1,5 m korkeudella (kuva 36) osoittaa, että kumpikaan näistä suureista ei saavuta ihmiselle vaarallista tasoa ensimmäisten 15 minuutin aikana. Näkyvyyden huononeminen ja menettäminen on siten tulipalossa syntyvän savun merkittävin henkilöturvallisuuteen vaikuttava seuraus. Palon jatkuessa ja altistuksen pidentyessä myrkylliset aineet ja mahdollinen korkea lämpötila voivat toki aiheuttaa ihmisille vammoja tai kuoleman. Näitä lukuja tarkasteltaessa on muistettava, että tulokset vastaavat yhtä nimenomaista palotapausta. Nopeammin kehittyvä palo voisi johtaa näkyvyyden menettämiseen joitakin minuutteja aikaisemmin. Kuva 35. Näkyvyys skenaariossa M1 1,5 m korkeudella ajankohtina 7, 8, 9 ja 15 min. 5255 Kuva 36. Lämpötila (ylemmät kuvat) ja CO-pitoisuus (alemmat kuvat) skenaariossa M1 1,3 m korkeudella ajankohtina 10 ja 15 min Savun leviäminen laitapinon palossa M2 Paloskenaariossa M2 laitapino paloi kolmannen savuosaston päädyssä, lähellä vaihtoehtoisen uloskäytävän ovea. Hallin katossa olevat sprinklerit laukesivat n. 2 minuutin kuluttua syttymisestä. Tällöin hallista käytävään johtavien ovien oletetaan avautuvan, mutta eri savuosastojen väliset ovet pysyvät suljettuina. Sprinklatussa tilassa näkyvyyden heikkenemiseen vaikuttaa savun lisäksi vesipisaroiden muodostama sumu. Lisäksi sprinklereiden vesisuihkut sekoittavat savukerrosta ja nopeuttavat näin näkyvyyden heikkenemistä myös tilan alaosassa. Tätä on havainnollistettu kuvassa 37, joka esittää savun ja vesihöyryn yhteisvaikutusta. Suurilla vesihöyrypitoisuuksilla Smokeview-ohjelma kuitenkin liioittelee vesihöyryn vaikutusta, joten seuraavissa kuvissa sitä ei ole otettu mukaan. Näitä tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että FDS-ohjelma ei ota huomioon useiden suuttimien laukeamisesta johtuvaa putkiston paineen alenemista ja siitä johtuvaa suutin- 5356 kohtaisen vesivirtauksen huomattavaa pienenemistä. Liian suuri vesivirtaus näkyy esimerkiksi savun jäähdytyksen ja sekoittumisen yliarviointina. Tuloksia voidaan siten pitää lähinnä suuntaa antavina, mutta kvantitatiivisia johtopäätöksiä sprinklerien vaikutuksesta savun käyttäytymiseen ei pystytä tekemään. Kuva 37. Savun ja vesihöyryn yhteisvaikutus näkyvyyden menettämiseen skenaariossa M2. Kuvassa 38 esitetään savun leviäminen kohteessa, alaviistosta katsottuna. Nähdään, että kahdessa minuutissa savu on ehtinyt levitä ensimmäisen osaston päästä päähän mutta ei ole vielä katkaissut poistumisreittiä. Viidessä minuutissa syttymisosasto on täyttynyt savulla, ja savu haittaa näkyvyyttä toissijaisessa uloskäytävässä. Kymmenessä minuutissa savu on virrannut pääasialliseen uloskäytävään ja viidessätoista minuutissa se on savun vallassa. Samaan aikaan savu alkaa virrata käytävien kautta muihin savuosastoihin. 5457 Kuva 38. Savun leviäminen laitapinon palossa (M2). Kuvat ovat ajankohdilta 2, 5, 10 ja 15 minuuttia syttymisestä. 5558 Kuva 39. Näkyvyys 1,3 m korkeudella laitapinon palossa (M2). Kuvat ovat ajankohdilta 3, 4, 6 ja 15 minuuttia syttymisestä. Kuvassa 39 esitetään näkyvyys 1,8 m korkeudella lattiasta eri ajankohtina. Näkyvyys on heikentynyt koko syttymisosastossa neljän minuutin kuluttua ja 15 minuutissa kaikilla poistumisreiteillä. Sprinklereiden vesisuihkujen vaikutus kaasutilan sekoittumiseen nähdään sekä kuvassa 40 että kuvassa 41, jossa on esitetty lämpötila 1,8 m korkeudella. 10 minuutin jälkeen lämpötila alkaa kuitenkin laskea, koska palo hiipuu hapenpuutteessa ja koska sprinklereiden runsas vesivirtaus jäähdyttää kaasutilaa. 5659 Kuva 40. Lämpötila 1,3 m korkeudella laitapinon palossa (M2). Kuvat ovat ajankohdilta 3, 4, 6 ja 10 minuuttia. 5760 Kuva 41. CO-pitoisuus 1,8 m korkeudella palossa M2 ajankohtina 5, 10 ja 15 minuuttia Savun leviäminen laitapinon palossa M3 Paloskenaario M3 poikkeaa skenaariosta M2 kahden tekijän osalta: savuosaston sprinklereitä käytetään vain palonilmaisuun, eli niistä ei tule vettä, ja savuosastojen väliset ovet ovat auki palohälytyksen tultua. Kuvassa 42 esitetään savun leviäminen kohteessa. Vertailu skenaarioon M2 osoittaa, että ilman sprinklereitä savu leviää hieman nopeammin etäälle palolähteestä. Sama ilmiö voidaan nähdä kuvasta 43, jossa esitetään näkyvyys 1,8 m korkeudella. Tämä johtuu todennäköisesti sprinklerien voimakkaasta viilentävästä vaikutuksesta skenaariossa M2. 5861 Sprinkleriputkiston mallintamiseen liittyvien ongelmien takia tästä ei voida päätellä, että sprinklerien lämpölaajenemista hillitsevä vaikutus olisi voimakkaampi kuin niiden savun sekoittumista nopeuttava vaikutus. Lisäksi vesipisaroiden ja höyryn omaa näkyvyyttä heikentävää vaikutusta ei ole otettu huomioon niin savu- kuin näkyvyyskuvissakaan. Johtopäätösten tekeminen vaatisi mallin parantelua ja systemaattisia numeerisia kokeita riittävän yksinkertaisissa tilanteissa. Kuva 42. Savun leviäminen laitapinon palossa M3 ajankohtina 2, 5, 10 ja 15 minuuttia. 5962 Kuva 43. Näkyvyys 1,8 m korkeudella skenaariossa M3 ajankohtina 3, 4, 6 ja 15 min. Kuvassa 44 esitetään lämpötilat 1,8 m korkeudella eri ajankohtina. Nähdään, että lämpötilat ovat selvästi M2-skenaariota korkeampia ja ne voivat muodostua vaarallisen korkeiksi n. 10 minuutissa. Tämän jälkeen lämpötilat tosin eivät juurikaan nouse, koska palo alkaa hapenpuutteessa hiipua. CO-pitoisuudet syttymishallissa esitetään kuvassa63 Kuva 44. Lämpötila 1,8 m korkeudella skenaariossa M3. Kuvat ovat ajankohdilta 4, 6, 10 ja 15 minuuttia. Punainen väri vastaa 160 C tai kuumempaa. 6164 Kuva 45. CO-pitoisuus 1,8 m korkeudella skenaariossa M3. Kuvat ovat ajankohdilta 5, 10 ja 15 minuuttia Rakentelusarjahyllyjen paloteho Muovisten rakentelusarjojen palotehon laskentaa varten tehtiin kartiokalorimetrikokeet kahden eri koon rakentelupalikoilla. Valokuvat näytteistä esitetään kuvassa 46 ja kartiokalorimetrikokeessa mitatut palotehokäyrät kuvassa 47. Kartiokalorimetrikokeet tehtiin 50 kw/m 2 säteilyteholla, ja näytteiden massat olivat 100 g (pienet palikat) ja 110 g (suuret palikat). 6265 Kuva 46. Rakentelusarjojen materiaalinäytteet ennen kartiokalorimetrikokeita. Vasemmalla isot palikat, oikealla pienet. 800 HRR (kw/m 2 ) PIENET SUURET Aika (s) Kuva 47. Rakentelusarjanäytteiden paloteho kartiokalorimetrikokeessa. Simuloimalla kartiokalorimetrikokeita etsittiin FDS-ohjelmaan lämpöplastisen materiaalimallin parametrit, joiden avulla palotehokäyrä saatiin riittävän hyvin toistettua. Parametrit ovat taulukossa 6. 6366 Taulukko 6. Rakentelusarjamateriaalia edustavan FDS-materiaalimallin parametrit. Ominaisuus FDS-avainsana Arvo Yksikkö Tyyppi THERMOPLASTIC Paksuus DELTA 0,03 m Syttymislämpötila (massavirtaa TMPIGN 380 C 0,02 kg/m 2 /s vastaava lämpötila) Höyrystymislämpö HEAT_OF_VAPORIZATION 900 kj/kg Palamislämpö HEAT_OF_COMBUSTION kj/kg Tiheys DENSITY 423 kg/m 3 Lämmönjohtavuus KS 0,1 W/m.K Ominaislämpökapasiteetti C_P 1,5 kj/kg.k Laskentapisteiden lkm. WALL_POINTS 30 Taustareunaehto BACKING INSULATED Rakentelusarjahyllyn palotehon ennustamiseksi tehtiin joukko simulointeja hyllygeometriassa, joka esitetään kuvassa 18. Samassa yhteydessä tehtiin joukko herkkyystarkasteluja, joissa varioitiin katon korkeutta hyllyn kohdalla, sprinklerin etäisyyttä seinästä sekä sprinklerin vesivirtaamaa. Yhteenveto simuloiduista tapauksista on taulukossa 7. Tuloksina saadut palotehokäyrät ovat kuvassa 48. Sytytyslähteenä on 45 kw poltin suoraan alimman hyllyn alapuolella. Hyllyt syttyvät n. 60 sekunnissa, minkä jälkeen palo leviää nopeasti hyllystöihin ja viereisiin kappaleisiin. Tulokset osoittavat, että ilman sprinklausta hyllyn paloteho kasvaa n. minuutissa yli 6 MW:iin ja 5 minuutissa 8 MW:iin asti. Sprinklauksella voidaan hillitä paloa vain, jos sprinklerit on asennettu 1,5 m päähän seinästä. Normaalilla, 5 mm/min vesivuolla paloteho kasvaa sprinklauksesta huolimatta pikkuhiljaa aina 7 MW:iin asti, mutta 10 mm/min vesivuolla paloteho rajoittuu 2 ja 4 MW:n välille. Palo ei sammu kokonaan, koska hyllystö aiheuttaa katveita, joihin vesi ei pääse. Isomman kattokorkeuden tapauksessa sprinklerien teho on vielä pienempi. Taulukko 7. Yhteenveto rakentelusarjahyllyn simuloiduista tapauksista. Kattokorkeus (m) virtaama (mm/min) Sprinklerien etäisyys (m) korkeus (m) L1 4 0 L ,8 L ,8 L ,8 L ,5 3,3 L ,5 5,3 L ,5 3,3 L ,5 5,3 6467 a) HRR (kw) KATTO: 4 m 1.5 m 5 mm/min L1 L2 L3 L5 L m 10 mm/min Aika (s) b) KATTO: 6 m HRR (kw) m 5 mm/min 1.5 m 10 mm/min L1 L4 L6 L Aika (s) Kuva 48. Rakentelusarjahyllystön ennustetut palotehokäyrät Savun leviäminen Rakentelusarjahyllyn palossa M4 Rakentelusarjahyllyn palosta syntyvän savun leviämistä simuloitiin asettamalla palavaa hyllystöä vastaava palolähde keskimmäiseen savuosastoon (ks. kuva 32). Palotehokäyränä käytettiin 1,5 m etäisyydeltä ja 5 mm/min vesivuolla sprinklatun hyllystön ennustettua käyrää (L5). Savun leviämistä kohteessa havainnollistetaan kuvassa 49 ja näkyvyyttä 1,8 m korkeudella kuvassa 50. Siniset pisteet savun seassa esittävät sprinklereistä lähteneitä vesipisaroita. Sprinklerit laukeavat lähes koko savuosaston matkalta. Tällöin FDS-ohjelma 6568 yliarvioi niistä tulevaa vesivirtausta, mikä aiheuttaa epävarmuutta savunleviämistuloksiin. Skenaarioiden M2 ja M3 vertailu kuitenkin osoitti, ettei sprinklauksen vaikutus ollut erityisen merkittävä. Kuvista voidaan nähdä, että ensimmäinen savuosasto täyttyy jo n. kahdessa minuutissa ja että neljässä minuutissa savu alkaa virrata uloskäytävään ja viereisiin osastoihin. Kymmenessä minuutissa savu on saavuttanut pääsisäänkäynniltä vasemmanpuoliseen osastoon johtavan käytävän ja viereisten osastojen päädyt. Samalla se vaikeuttaa pääsyä vaihtoehtoiseen uloskäytävään kolmannen osaston päädyssä. Kuva 49. Savun leviäminen skenaariossa M4. Kuvat ovat ajankohdilta 2, 5 ja 10 minuuttia. 6669 Kuva 50. Näkyvyys 1,8 m korkeudella skenaariossa M4 ajankohdilta 4, 6, 10 ja 15 min. Kuvassa 51 esitetään lämpötilat 1,8 m korkeudella eri ajankohtina. Sprinklerien runsaan jäähdyttävän vaikutuksen takia lämpötilat pysyvät hyvin matalina koko kohteessa eivätkä juurikaan nouse 6 minuutin jälkeen. CO-pitoisuudet esitetään kuvassa70 Kuva 51. Lämpötila 1,8 m korkeudella skenaariossa M4. Kuvat ovat ajankohdilta 4, 6, 10 ja 15 minuuttia. Punainen väri vastaa 50 C tai kuumempaa. 6871 Kuva 52. CO-pitoisuus 1,8 m korkeudella skenaariossa M4. Kuvat ovat ajankohdilta 5, 10 ja 15 minuuttia. 4.4 Metroasema Simulointimalli Tietokonesimulaatioita varten metroasemaa on pelkistetty jättämällä lippuhallitason myymälätilat pois, koska simuloinneissa on pyritty keskittymään tiloihin, joissa savu kulkeutuu pitkin poistumisreittejä. Laituritason ja lippuhallitason välissä sijaitsevaa tek- 6972 nistä tilaa ei myöskään ole otettu simulointeihin mukaan, koska varsinaista avointa yhteyttä ei teknisten tilojen ja em. kerrosten välillä ole. Smokeview-ohjelmalla luotu visuaalinen malli FDS:n käyttämästä geometriasta on esitetty aiemmin kuvassa Paloskenaariot Eri paloskenaariota varioitiin kerroksen, paikan, palokuorman ja savunpoiston suhteen taulukon 8 mukaisesti. Metroaseman palokuormista on voitu laskea syntyvää palotehoa (luku 3.4.2), jota on käytetty FDS-mallin syöteparametrina. Simuloinneissa esiintyvät palotehokäyrät ajan funktiona esitetään liitteessä C. Simuloinneissa kioski1 kioski3 tilannetta on tarkasteltu muodostamalla erillinen geometria kioskitilassa tiheällä hilalla. Tiheä hilarakenne (n. 10 cm) mahdollistaa liekin leviämisen ja palon kehittymisen mallinnuksen, mutta sitä ei voi soveltaa koko metroaseman tilavuuteen, koska hilojen lukumäärä kasvaisi liian suureksi. Erillisessä kioskirakennuksessa on mallinnettu palavaa lehtihyllyä ja saatu näin palotehokäyrät tapauksille, joissa sprinklerit ovat ja eivät ole päällä (kuva 53). Kuva 53. Paloskenaario tapauksesta, jossa lehtihylly palaa vapaasti (ylhäällä), ja tapauksesta, jossa sprinkleri on lauennut ja rajoittaa paloa (alhaalla). Tapauksissa tarkasteltu hetkeä 13 min palon syttymisen jälkeen. Lehtihyllyn leveys 2 m, korkeus 1,4 m ja syvyys 0,6 m. 7073 Taulukko 8. Metroaseman simulointeihin käytetyt paloskenaariot. 71 Simulointi Palokuorma Palon sijainti Savunpoiston Savunpoiston Tuulen nopeus Sprinklaus alkamisajankohta suunta laituritasolla K1 kaapelit a laituritaso (x = 170 m) b 10 min c EP d 0,2 m/s g K2 kaapelit laituritaso (x = 40 m) 10 min EP 0,2 m/s K3 kaapelit laituritaso (x = 40 m) 10 min PE e 0,2 m/s K4 kaapelit laituritaso (x = 170 m) 10 min PE 0,2 m/s K5 kaapelit laituritaso (x = 40 m) K6 kaapelit laituritaso (x = 170 m) M1 metrovaunu laituritaso (x = 90 m) 0,2 m/s M2 metrovaunu laituritaso (x = 90 m) 10 min EP 0,2 m/s M3 metrovaunu laituritaso (x = 90 m) 10 min PE 0,2 m/s M4 metrovaunu laituritaso (x = 90 m) 0,2 m/s kioski1 lehtihylly lippuhallitaso (x = 29 m) 20 min alhaalta ylös f päällä h kioski2 lehtihylly lippuhallitaso (x = 29 m) 20 min alhaalta ylös ei kioski3 lehtihylly lippuhallitaso (x = 29 m) 10 min alhaalta ylös päällä a) Kaapelit sijaitsivat 3 m korkeudella laituritasosta. b) Palot ovat kaikki sijainneet tunnelin 2 laiturilla (kaapelit) tai sen vieressä kulkevalla metroradalla (metrovaunupalo). c) Samaa aikaa käytetty laituritason savuovien sulkeutumiseen ja lippuhallitason savuluukkujen avautumiseen. d) Etelästä pohjoiseen laituritasolla (etelä-suunnassa x = 40 m ja pohjoinen-suunnassa x = 170 m). e) Pohjoisesta etelään laituritasolla. f) Liukuportaiden puhaltimien suunta, laituritason puhaltimet eivät käytössä. g) Tuulen suunta sama kuin savunpoiston suunta, paitsi tapauksissa M1 ja M4, joissa tuulen suunta pohjoisesta etelään. h) Sprinklerit vaikuttavat vain kioskin sisällä. Kaikissa simuloinneissa uloskäytävät avautuneet 2 min kuluessa ja sulkeutuneet savunpoiston alkamisajankohtana. Lisäksi kaikissa simuloinneissa käytettiin muunneltua polystyreenin paloreaktiota, jossa noen tuotto oli 7,5 %. 7174 4.4.3 Tulokset Kaapelipalo laiturilla Kuvissa 54 ja 55 esitetään paloskenaarioiden K1 K6 tuloksia. Tarkastelussa on käsitelty näkyvyys-suuretta tunnelien 1 ja 2 laiturien keskilinjoilla 1,5 m korkeudella 5 m välein pituussuuntaan nähden. Tällä korkeudella valtaosan ihmisistä voidaan olettaa altistuvan savulle. Simulointitapauksessa K5, jossa ei ole savunpoistoa, näkyvyys pysyy molemmilla laitureilla suurimmaksi osaksi hyvänä aina 15 minuuttiin saakka, minkä jälkeen näkyvyys vähenee jyrkästi molemmilla laitureilla edettäessä kohti pohjoisosaa. Tapauksessa K2, jossa savunpoisto on mukana, havaitaan selvästi, kuinka savunpoisto ei toimi etelä-pohjoissuunnassa, kun kaapelipalo sijaitsee tunnelin 2 laiturin eteläpäädyssä. Savunpoisto sekoittaa savupatjan jo 12 minuutin kohdalla (2 minuuttia savunpoiston aloittamisesta). Näkyvyys laiturilla asettuu 20 minuutin kohdalla lopulliselle tasolleen. Tunnelin 2 laiturilta on avoin yhteys tunnelin 1 laiturille samalla kohtaa, missä palo sijaitsee, jolloin savunpoiston aikana savu levittäytyy molemmille laitureille. Tapauksessa K3 savunpoisto ei aiheuta laitureilla juurikaan poikkeavuutta savunpoiston käynnistyshetkeen 10 min ja savunpoisto pystyy pitämään käytännössä koko laituriosuuden puhtaana savusta. Ainoastaan palon kohdalla (x = 40 m) on pientä vaihtelua, joka johtuu liukuportaiden puhaltimien aiheuttamasta ilmavirrasta alas laituritasolle sekä siitä, että liukuportaiden savunpoisto tuo ensimmäisten minuuttien aikana mukanaan laituritasolle myös lippuhallitasolle kulkeutunutta savua. 7275 Tunnelin 2 laituri (K5) Tunnelin 1 laituri (K5) Näkyvyys, m min 15 min 5 20 min 30 min Etäisyys laituritasolla, m Näkyvyys, m min 15 min 5 20 min 30 min Etäisyys laituritasolla, m Tunnelin 2 laituri (K2) Tunnelin 1 laituri (K2) Näkyvyys, m min 12 min 5 15 min 20 min Etäisyys laituritasolla, m Näkyvyys, m min 12 min 5 15 min 20 min Etäisyys laituritasolla, m Tunnelin 2 laituri (K3) Tunnelin 1 laituri (K3) Näkyvyys, m min 12 min 5 15 min 20 min Etäisyys laituritasolla, m Näkyvyys, m min 12 min 5 15 min 20 min Etäisyys laituritasolla, m Kuva 54. Savun leviäminen ja savunpoistotapahtuma simuloinneissa K5, K2 ja K3. Paloskenaariona kaapelipalo kohdassa x = 40 m. Ylimmissä kuvissa ei ole savunpoistoa. Alemmissa kuvissa savunpoisto tapahtuu nuolen osoittamassa suunnassa. 7376 Kuvassa 55 kaapelipalon sijainti (x = 170 m) on eri kuin kuvan 54 simuloinneissa. Tämä vaikuttaa osaltaan savun leviämiseen ja näkyvyyden heikkenemiseen, sillä tapauksesta K6 nähdään, ettei tunnelin 2 laiturilla näkyvyys heikkene juuri lainkaan. Kun verrataan tapauksia K5 ja K6, on tunnelin 1 laiturilla tilanne riippumatta kaapelipalon sijainnista hyvin samankaltainen, sillä noin puolet laiturista on näkyvyydeltään alle 25 m. Tunnelin 1 laiturin puolessa välissä eri suunnista tulevat savupatjat törmäävät ja sekoittuvat. Simuloinnissa K1 havaitaan, ettei savunpoisto riitä puhaltamaan tunnelin 2 laituria puhtaaksi kuin ensimmäiset 40 m, vaikka palo sijaitsee pohjoisosassa laituria. Sen sijaan tunnelin 1 laiturin näkyvyys on koko ajan 30 m. Tapauksessa K4 on havaittavissa samankaltainen käytös kuin tapauksessa K2 (kuva 54), jossa savunpoisto sekoittaa savupatjan ja heikentää näkyvyyttä, kun puhallus tapahtuu samasta päädystä, jossa palo sijaitsee. Poikkeuksen muodostaa tunnelin 1 laituri, jossa avoimen yhteyden sijoittuminen ennen paloa savunpoiston suunnassa vaikuttaa siten, ettei laiturille ohjaudu lisää savua palosta. Liitteessä A esitetään, kuinka savunpoistosta simulointitapauksissa K1 K4 syntyvä ilmavirtauksen suuruus laituritasolla riippuu savunpoiston suunnasta. Ainoastaan eteläpohjoissuunnassa tapahtuvassa savunpoistossa liukuportaiden puhaltimet pystyvät tukemaan savunpoistoa laituritasolla. 7477 Tunnelin 2 laituri (K6) Tunnelin 1 laituri (K6) Näkyvyys, m min 15 min 5 20 min 30 min Etäisyys laituritasolla, m Näkyvyys, m min 15 min 5 20 min 30 min Etäisyys laituritasolla, m Tunnelin 2 laituri (K1) Tunnelin 1 laituri (K1) Näkyvyys, m min 12 min 5 15 min 20 min Etäisyys laituritasolla, m Näkyvyys, m min 12 min 5 15 min 20 min Etäisyys laituritasolla, m Tunnelin 2 laituri (K4) Tunnelin 1 laituri (K4) Näkyvyys, m min 12 min 15 min 20 min Etäisyys laituritasolla, m Näkyvyys, m min 12 min 5 15 min 20 min Etäisyys laituritasolla, m Kuva 55. Savun leviäminen ja savunpoistotapahtuma simuloinneissa K6, K1 ja K4. Paloskenaariona kaapelipalo kohdassa x = 170 m. Ylimmissä kuvissa ei ole savunpoistoa. Alemmissa kuvissa savunpoisto tapahtuu nuolen osoittamassa suunnassa. 7578 Metrovaunupalo 15 MW Metrovaunupalojen tulosten käsittelyssä on noudatettu samaa analysointitapaa kuin kaapelipalojen osalta. Kuvassa 56 esitetään simulointitulokset tapauksista M1 M3. Savunmuodostus ja sen kuljettuminen on huomattavasti nopeampaa kuin kaapelipaloissa, koska metrovaunupalossa paloteho on selvästi suurempi. Simulointitapauksessa M1 on näytetty, kuinka savu leviää ja näkyvyys laskee tunnelin 2 laiturilla jo noin 5 minuutin kohdalla huomattavan alas. Näkyvyys on heikointa juuri siinä suunnassa, jossa laiturin uloskäytävä sijaitsee (x = 160 m). Tarkasteltaessa tunnelin 2 laituria keskenään tapauksissa M1, M2 ja M3 havaitaan, ettei savunpoistolla ole merkitystä. Molempien savunpoistosuuntien luoma näkyvyys eri hetkinä muistuttaa hyvin paljon tapausta M1, jossa ei ole savunpoistoa lainkaan. Tunnelin 1 laiturilla näkyvyys on vielä hyvä 7 minuutin kohdalla, mutta savupatja heikentää näkyvyyttä noin 10 minuutin kohdalla, minkä jälkeen tilanne muistuttaa kaikissa tapauksissa (M1, M2 ja M3) tunnelin 2 laituria. Tunnelin 2 laiturin metrovaunupaloskenaarioista (M1, M2 ja M3) voidaan havaita, että näkyvyys heikkenee enemmän laiturin pohjoissuunnassa kuin eteläsuunnassa. Tämä johtuu siitä, että palosta syntyvä lämmin ilma kulkeutuu ylemmälle lippuhallitasolle laiturien eteläsuunnassa olevien liukuportaiden kautta ja kuljettaa samalla savua mukanaan eikä näin pääse kasaantumaan koko laiturin korkeudelta. Kuvasta 57 nähdään eräs kiinnostava yksityiskohta: simulointitapauksessa M1 savu ei kulkeudu laituritason uloskäytävän sisällä ensimmäistä porrastasannetta korkeammalle, koska vastakkaissuuntainen ilmavirta (osa palon korvausilmasta) tulee tätä kautta laituritasolle. Uloskäytävän ovet ovat simuloinnissa avoinna laituritasolta poistuvien ihmisten vuoksi. 7679 Tunnelin 2 laituri (M1) Tunnelin 1 laituri (M1) Näkyvyys, m min 7 min 10 min 12 min 20 min Näkyvyys, m min 7 min 10 min 12 min 20 min Etäisyys laituritasolla, m Etäisyys laituritasolla, m Tunnelin 2 laituri (M2) Tunnelin 1 laituri (M2) Näkyvyys, m min 7 min 10 min 12 min 20 min Näkyvyys, m min 7 min 10 min 12 min 20 min Etäisyys laituritasolla, m Etäisyys laituritasolla, m Tunnelin 2 laituri (M3) Tunnelin 1 laituri (M3) Näkyvyys, m min 7 min 10 min 12 min 20 min Näkyvyys, m min 7 min 10 min 12 min 20 min Etäisyys laituritasolla, m Etäisyys laituritasolla, m Kuva 56. Savun leviäminen ja savunpoistotapahtuma simuloinneissa M1, M2 ja M3. Paloskenaariona metrovaunupalo kohdassa x = 90 m. Ylimmissä kuvissa ei ole savunpoistoa. Alemmissa kuvissa savunpoisto tapahtuu nuolen osoittamassa suunnassa. 7780 0 min 3 min 5 min 10 min 20 min 30 min Kuva 57. Metrovaunupalo laituritasolla tapauksessa M1. Kuvassa tarkastellaan näkyvyyttä laituritason uloskäytävässä eri hetkinä. Kuvan vieressä väriasteikko, joka ilmaisee tason (x = 160 m) näkyvyyden metreinä. 7881 Metrovaunupalo 38 MW Kuvassa 58 tarkastellaan paloteholtaan suuremman metrovaunupalon (38 MW) vaikutusta laiturien näkyvyyteen. Vertailussa on käytetty tapausta M1, jossa maksimipaloteho on 15 MW. Tapaukset M1 ja M4 eroavat toisistaan vain maksimipalotehon suhteen. Tuloksista havaitaan, että tapauksessa M4 tunnelin 2 laituri peittyy 5 minuutin kuluessa savunpatjan alle myös laiturin eteläpäästä, joka tapauksessa M1 on vielä lähes kirkas ensimmäisen 40 metrin matkalta. Tunnelin 1 laiturilla ero voidaan huomata 10 minuutin kohdalla, sillä tapauksessa M1 laiturin eteläosa on jälleen kirkas, kun tapauksessa M4 koko tunnelin 1 laituri on savupatjan alla. Voidaan sanoa karkeasti, että tunnelin 1 laiturilla tapaus M4 aiheuttaa samankaltaisen tilanteen 7 minuutissa, kuin mitä se on 10 minuutissa tapauksessa M1. Näkyvyys, m Tunnelin 2 laituri (M1) 5 min 7 min 10 min 12 min 20 min Näkyvyys, m Tunnelin 1 laituri (M1) 5 min 7 min 10 min 12 min 20 min Etäisyys laituritasolla, m Etäisyys laituritasolla, m Näkyvyys, m Tunnelin 2 laituri (M4) 5 min 7 min 10 min 12 min 20 min Näkyvyys, m Tunnelin 1 laituri (M4) 5 min 7 min 10 min 12 min 20 min Etäisyys laituritasolla, m Etäisyys laituritasolla, m Kuva 58. Metrovaunupalo simulointitapauksissa M1 (paloteho 15 MW) ja M4 (paloteho 38 MW). Tapauksissa ei ole savunpoistoa. Kuvassa tarkastellaan näkyvyyttä laitureilla eri hetkinä palon syttymisestä. Palon sijainti kohdassa x = 90 m. 7982 Paloskenaarioiden vaikutus lippuhallitasolla Lippuhallitason näkyvyyttä tarkastellaan kuvan 59 mukaisesti lippuhallitason keskilinjalta x-suunnassa välillä x = m korkeudella 1,5 m. E D F Kuva 59. Näkyvyys-suureen tarkastelulinja (punainen viiva) metroaseman palosimuloinneissa lippuhallitasolla. Kuvassa 60 esitetään näkyvyys lippuhallitasolla eri simulointitapauksissa, joihin ei ole liitetty savunpoistoa mukaan. Tuloksista nähdään, kuinka savu on noussut metrovaunupalotapauksissa M1 ja M4 jo 5 minuutin kuluessa liukuportaita pitkin ja on näin saavuttanut lippuhallitason. 10 minuutin kohdalla tapaus M4 on peittänyt alleen koko lippuhallitason. Tapaukset kioski2 ja M1 muistuttavat muina hetkinä hyvin paljon toisiaan niissä lippuhallitaso täyttyy nopeasti savusta. Kaapelipalojen K5 ja K6 välinen ero johtuu palon sijainnista, joka tapauksessa K5 on x = 40 m ja tapauksessa K6 x = 170 m. Tapauksessa kioski1, jossa sprinklerit pienentävät palotehoa, ei savua muodostu niin paljoa, että näkyvyys heikkenisi. Kuvassa 61 esitetään, kuinka savupatja liikkuu lippuhallitasolla ja heikentää näkyvyyttä laituritason metrovaunupalossa. 8083 30 5 min min Näkyvyys, m M1 M4 K5 K6 kioski2 kioski1 Näkyvyys, m M1 M4 K5 K6 kioski2 kioski1 5 5 Näkyvyys, m Etäisyys lippuhallitasolla, m M1 15 min M4 K5 K6 kioski2 kioski1 Näkyvyys, m Etäisyys lippuhallitasolla, m 20 min M1 M4 K5 K6 kioski2 kioski Etäisyys lippuhallitasolla, m Etäisyys lippuhallitasolla, m Kuva 60. Savun leviäminen lippuhallitasolla metroaseman paloskenaarioissa eri hetkinä. Savunpoisto ei ole päällä. Kohdassa x = 0 m alkavat liukuportaat laituritasolle ja kohdassa x = 29 m sijaitsee kioskipalo. Näkyvyys on mitattu lippuhallitason keskilinjalta. 8184 4 min 7 min 9 min Kuva 61. Näkyvyyden heikkeneminen lippuhallitasolla metrovaunupalossa M1 eri ajankohtina. Tilannetta katsotaan 50 metrin etäisyydeltä liukuportaikon yläpäästä. Kuvassa 62 tarkastellaan lippuhallitasoa savunpoiston tehokkuuden suhteen. Aikaväleinä on tarkasteltu savunpoiston aloittamishetkeä sekä hetkiä +2, +5 ja +10 minuuttia savunpoiston aloittamisen jälkeen. Tapauksessa kioski2 savunpoisto on aloitettu hetkellä 20 min, kun muissa aloittamishetki on ollut 10 min. Tuloksista havaitaan, että savunpoisto toimii tehokkaasti lippuhallitasolla (ja myös liukuportaissa) silloin, kun palon 8285 sijainti on alemmalla laituritasolla. Lippuhallitasolla näkyvyys on normaali 5 minuutissa savunpoiston kytkemisestä tapauksissa M2, M3, K2 ja K3. Kioskipalojen osalta savunpoisto ei kykene parantamaan näkyvyyttä lippuhallitasolla lukuun ottamatta poistumistietä D (liite B), jossa savunpoiston ilmavirtaus ohjautuu viereisestä savunpoistoluukusta ulos. Kuvasta 62 nähdään samalla ero savunkuljettumisnopeuksissa (tapaukset M2 ja M3), joissa luonnollisen ilmavirtauksen suuruus (0,2 m/s) vaikuttaa eri suuntiin laituritasolla. Pohjois-eteläsuunnassa tapahtuva ilmavirtaus työntää savua luonnollisesti paljon nopeammin etelän suunnassa olevalle lippuhallitasolle kuin etelä-pohjoissuunnassa tapahtuva ilmavirtaus. 8386 M2 M Näkyvyys, m min 12 min 15 min 20 min Näkyvyys, m min 12 min 15 min 20 min Etäisyys lippuhallitasolla, m Etäisyys lippuhallitasolla, m K2 K Näkyvyys, m min 12 min 15 min 20 min Näkyvyys, m min 12 min 15 min 20 min Etäisyys lippuhallitasolla, m Etäisyys lippuhallitasolla, m kioski2 kioski Näkyvyys, m min 22 min 25 min 30 min Näkyvyys, m min 12 min 15 min 20 min Etäisyys lippuhallitasolla, m Etäisyys lippuhallitasolla, m Kuva 62. Metroaseman paloskenaarioiden vaikutus lippuhallitasolla. Savunpoisto on käynnistetty hetkellä 10 min, paitsi kioski2 -tapauksessa, jossa käynnistyshetki on 20 min. 8487 Näkyvyyden heikkeneminen eri tarkastelupisteissä Vertailtaessa eri paloskenaarioiden vakavuutta savun leviämisnopeuden suhteen metroasemalla on seuraavassa tarkasteltu ihmisten poistumisen kannalta tärkeitä reittejä (kuvan 19 mukaan), joihin savun kulkeutumisella on suuri merkitys. Tunnelien 1 ja 2 laituritasojen uloskäytävien tarkastelupisteet ovat kohdassa x = 160 m 1,5 metrin korkeudella laituritasosta. Lippuhallitasolla uloskäytävän F tarkastelupiste on kohdassa x = 27 m myös 1,5 metrin korkeudella lippuhallitasosta, mutta uloskäytävien E ja D tarkastelupisteet ovat katutasolla 1,5 metrin korkeudella. Lippuhallitason ja katutason korkeusero on noin 5 metriä. Kuvassa 63 esitetään, kuinka savu on kulkeutunut eri tarkastelupisteisiin metroasemalla ja heikentänyt näkyvyyttä perustasosta tiettynä hetkenä. Havaitaan, että savu kulkeutuu metroaseman tarkastelupaikkoihin selvästi nopeimmin metrovaunupalojen M1 ja M4 tapauksissa. Tapahtuma on noin 2 3 kertaa nopeampi kuin esimerkiksi kaapelipalossa K6. Laituritasoa tarkasteltaessa huomataan, että näkyvyys laiturin uloskäytävän edessä tunnelissa 2 heikkenee tapauksessa M4 noin 7,5 minuutissa ja tapauksessa M1 noin 10 minuutissa. Vastaavat ajat tunnelin 2 osalta ovat noin 3 min ja 4 min. Tunnelin 1 kautta tapahtuvassa poistumisessa laituritason uloskäytävää pitkin maantasolle on siis noin 2 kertaa enemmän aikaa kuin tunnelin 2 kautta tapahtuvassa poistumisessa, mikäli palo havaitaan samanaikaisesti molemmilla laitureilla. Tilanne olisi luonnollisesti päinvastainen, mikäli palo sijaitsisi tunnelissa 1. Näkyvyyden heikkenemishetki liukuportaiden yläpäässä on eräänlainen nollakohta lippuhallitason savun täyttymiselle. Kuvasta 63 huomataan, että kaapelipalossa K5 ja metrovaunupaloissa M1 ja M4 ero liukuportaiden yläpään näkyvyyden heikkenemishetkelle ei ole kovin suuri. Lippuhallitason savun täyttymisen nopeudesta saa käsityksen vertailemalla esimerkiksi näkyvyyden heikkenemishetkiä liukuportaiden yläpään ja uloskäytävän E välillä. Tämän välin (n. 90 m) savu etenee noin 4 5 minuutissa metrovaunupalojen osalta ja noin 7 minuutissa tapauksessa K5. Nähdään myös, että savun leviämisen erot kaapelipalojen ja metrovaunupalojen välillä uloskäytävien D, E ja F osalta pysyvät jokseenkin vakioina. Kioskipalot kioski1 ja kioski2 täyttävät savulla ensimmäisinä uloskäytävät E ja F mutta eivät uloskäytävää D. 8588 Uloskäytävä F Uloskäytävä E Uloskäytävä D (I) (II) (III) M4 M1 K5 K6 kioski2 kioski1 (V) (VI) Liukuportaiden yläpää (IV) (III) (I) Laituritason uloskäytävä tunnelissa (V) 19.0 (IV) Laituritason uloskäytävä tunnelissa Näkyvyyden heikkemishetki, min (VI) (II) Kuva 63. Metroaseman paloskenaarioista analysoidut näkyvyyden heikkenemishetket (aika, jolloin näkyvyys < 30 m) eri tarkastelupisteissä, jotka osoitettu vihrein nuolin ja numeroin oikeassa kuvassa. Tapaukset, joissa vaakapalkkia ei ole näkyvissä, tarkoittavat, ettei kyseisessä kohdassa näkyvyys ole heikentynyt simuloinnin kuluessa Metroaseman palosimulointitulosten tarkastelua Savunpoistolla pyritään ensisijaisesti luomaan palomiesten toimintaedellytykset ja saavuttamaan näin hyvä näkyvyys lähestyttäessä esim. palavaa kohdetta. Metroaseman palosimuloinneista saadut tulokset osoittavat, että savunpoisto laituritasolla ei ole riittävän tehokasta tai sillä ei ole vaikutusta, kun paloteho on suuri. Näin käy esimerkiksi metrovaunupalojen osalta. Palon sijainti suhteessa savunpoiston suuntaan vaikuttaa myös savunpoiston onnistumiseen, sillä palon sijainti aivan savunpoiston alkupäässä vain sekoittaa savua ja heikentää näin näkyvyyttä. Lippuhallitason savunpoistolla saatiin aikaan hyvä näkyvyys silloin, kun palo sijaitsi alemmalla laituritasolla. Palon sijaitessa lippuhallitasolla savunpoisto ei ollut riittävän tehokasta, kun paloteho oli suuri (tapaus kioski2). Simuloinneissa savunpoiston aloitus on tapahtunut hetkellä 10 min. Todellisuudessa savunpoiston käynnistäminen metroasemalla voi kestää jopa 30 min. Esimerkiksi kaapelipalojen tapauksissa savu olisi laituritasolla 30 min:n kuluessa peittänyt suurimman 8689 osan alleen, jolloin savunpoiston toimintamahdollisuudet tässä vaiheessa heikkenevät. Tällöin savunpoiston aloitusajankohta voi nousta ratkaisijaksi tietyissä tapauksissa. Metroaseman palosimuloinneissa ei ole otettu huomioon kuiva-asennettuja sprinklereitä, jotka sijaitsevat lippuhallitasolla sekä liukuportaikossa. Liukuportaikon sprinklereiden laukeamislämpötila 68 C saavutetaan metrovaunupalon M4 tapauksessa noin 10 minuutissa ja tapauksessa M1 noin 15 minuutissa. Kioskipalon (kioski2) tapauksessa lippuhallin katon lämpötila on riittävä noin 3 minuutissa aiheuttamaan sprinklerijärjestelmän laukeamisen. Lauenneet sprinklerit vähentävät näkyvyyttä ja sekoittavat lisää savua (vertaa kohta ) mutta myös hillitsevät palon kehittymistä sekä jäähdyttävät kuumia kaasuja. Palon hillitseminen esimerkiksi tapauksessa kioski3 osoittautui hyödylliseksi, sillä pienestä palosta syntyi selvästi vähemmän näkyvyyttä heikentävää savua. Simuloinneissa pintojen näkyvyyden oletetaan heikentyvän pelkästään nokihiukkasten takia, mutta simuloinneissa ei huomioida sitä, että todellisuudessa hitaasti laskeutuva savupatja voi peittää katossa sijaitsevat valaisimet ja heikentää ympäristön valaistusta jo ennen kuin savua välttämättä havaitaan alempana. Tällöin syntyvä tilanne hankaloittaa entisestään ihmisten poistumista ja pelastamista. 8790 4.5 Yhteiskäyttötunneli Simulointimalli Yhteiskäyttötunnelin alustavissa simuloinneissa havaittiin, ettei tunnelin palosimulointeihin tarvinnut käyttää koko tunnelin pituutta, sillä noin 60 minuutin simuloinneissa käytetyillä paloskenaarioilla savu ei ehtinyt levittäytyä läheskään koko tunnelin matkalle. Näin ollen simulointien nopeuttamiseksi tunnelista muodostettiin kaksi erillistä osaa kuvan 64 mukaisesti. 350 m II OSA m 0 m 4 km 450 m III II OSA m 5170 m I 2,7 km 270 m 2500 m Kuva 64. Yhteiskäyttötunnelin simulointimallin osa 1 (ylhäällä) ja osa 2 (alhaalla). Kuvaa on skaalattu tunnelin pituussuunnassa tekijällä 0,1. Ajotunnelit numeroitu kuten kuvassa 26. Palojen syttymiskohdat merkitty tähdillä. Ajotunnelien kaltevuus on 1:7. 8891 4.5.2 Paloskenaariot Yhteiskäyttötunnelin paloskenaariot valittiin paikan ja savunpoistotaktiikan suhteen taulukossa 9 esitetyllä tavalla. Palosimuloinneissa Y11 Y22 kokonaispaloteho on saatu 2 metrin matkalla palavan kaukolämpöputken ja auton yhteisenä palotehona. Näin ollen luvun esitetty palotehoarvio kaukolämpöputkelle on kaksinkertainen. Simulointien palotehokäyrät ovat kuvassa Kaukolämpöputki + auto auto Paloteho, kw Aika, min Kuva 65. Yhteiskäyttötunnelin palosimuloinneissa käytetyt palotehokäyrät. Yhtenäisellä viivalla on esitetty kaukolämpöputken ja auton synnyttämä yhteinen paloteho sekä katkoviivalla yksittäisen auton synnyttämä palotehokäyrä. 8992 Taulukko 9. Yhteiskäyttötunnelin simulointeihin käytetyt paloskenaariot. Simulointi Tunnelin osa Palokuorma Palon sijainti Etäisyys lähimpiin savuilmaisimiin Savunpoiston aloitusajankohta Savunpoiston suunta Y11 osa 1 KLP a + auto x = m b m 50 min II III e Y12 osa 1 KLP + auto x = m m 30 min II III Y21 osa 2 KLP + auto x = m c 600 m 30 min II I Y22 osa 2 KLP + auto x = m 600 m 30 min I II 90 Y23 osa 2 auto x = m d 0 m a) KLP = kaukolämpöputki. b) Palon sijainti tunnelissa puolivälissä ajotunnelien III ja II risteyskohtia (tunnelin alkukohta 0 m ajotunnelin III suunnassa). c) Palon sijainti tunnelissa puolivälissä ajotunnelien II ja I risteyskohtia. d) Palon sijainti tunnelissa ajotunnelin I risteyskohdassa. e) Merkinnän ensimmäinen numero viittaa ajotunnelin numeroon, josta puhalletaan tunnelin sisään kohti toista ajotunnelia (jälkimmäinen numero). Simuloinneissa käytetty polyuretaanin paloreaktiota, jossa noen tuotto on 10 %. 9093 4.5.3 Savunpoisto Savunpoiston mallinnuksessa käytettiin esitietoja Helsingin pelastuslaitoksen tekemästä kokeesta, jossa yhteiskäyttötunneliin puhallettiin liikuteltavalla puhaltimella ilmaa kuvan 26 ja taulukon 9 mukaisesti eri suunnilta. Savunpoiston aikaisessa koetilanteessa (ilmavirran jakauduttua) ilmavirran suuruus mitattiin noin 2 metrin korkeudelta keskeltä tunnelia ajotunnelin ja varsinaisen tunnelin risteyskohtien molemmin puolin. Tällä tiedolla pystyttiin simulointeihin asettamaan vastaavansuuruiset puhaltimet (kuva 66) tunnelin sisälle ja puhaltamaan niillä eri suuntiin, aivan kuten koetilanteessa. Taulukossa 10 esitetään koetilanteen tulokset. Taulukko 10. Yhteiskäyttötunnelin savunpoistokokeen tulokset. Savunpoiston suunta Ilmavirran nopeus savunpoistosuuntaan Ilmavirran nopeus vastakkaiseen suuntaan II III a 2,6 m/s 0,4 m/s II I 2,8 m/s 0,6 m/s I II 3,2 m/s 0,1 m/s a) Merkinnän ensimmäinen numero viittaa ajotunnelin numeroon, josta puhalletaan tunnelin sisään kohti toista ajotunnelia (jälkimmäinen numero). Puhaltimesta tuleva ilmavirran suuruus ajotunnelin yläpäässä oli 36 m/s. ajotunneli Puhaltimet tunneli Savunpoiston suunta Vastakkainen suunta Kuva 66. Esimerkkitapaus savunpoiston toteuttamisesta yhteiskäyttötunnelin palosimuloinneissa. 91 Näytä lisää
Ontelotilojen paloturvallisuus
ESPOO 2003 VTT TIEDOTTEITA 2202 Jukka Hietaniemi, Tuula Hakkarainen, Jaakko Huhta, Ulla-Maija Jumppanen, Ilpo Kouhia, Jukka Vaari & Henry Weckman Ontelotilojen paloturvallisuus Ontelopalojen leviämisen Lisätiedot JOHDATUS TOIMINNALLISEEN PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELUUN
JOHDATUS TOIMINNALLISEEN PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELUUN TkT Jukka Hietaniemi Aluejohtaja Palotekninen insinööritoimisto MARKKU KAURIALA Oy MISTÄ TULEE NIMITYS TOIMINNALLINEN PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELU Lisätiedot Kari Sirén. Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma
Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Kari Sirén Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla Opinnäytetyö 30.4.2010 Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto Lisätiedot VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot
VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander Lisätiedot Moniuhrinen tulipalo Espoossa 27.3.2008: analysointi käyttäen palonsimulointia
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-11396-08 Moniuhrinen tulipalo Espoossa 27.3.2008: analysointi käyttäen palonsimulointia Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Jukka Hietaniemi ja Teemu Karhula julkinen 2 (52) Raportin Lisätiedot VTT TIEDOTTEITA 2557. Veli-Pekka Kallberg
VTT TIEDOTTEITA 2557 Veli-Pekka Kallberg Linja-autojen paloturvallisuus Suomessa 2000 2009 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2557 Linja-autojen paloturvallisuus Suomessa 2000 2009 Veli-Pekka Kallberg ISBN Lisätiedot ANTTI SUNELL OSASTOIVAN ALUMIINISEN PALO-OVIJÄRJESTELMÄN TIIVEYDEN JA ERISTÄVYYDEN KEHITYSTYÖ. Diplomityö
ANTTI SUNELL OSASTOIVAN ALUMIINISEN PALO-OVIJÄRJESTELMÄN TIIVEYDEN JA ERISTÄVYYDEN KEHITYSTYÖ Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan Lisätiedot Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa
ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2383 Tuula Hakkarainen Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa Nykytilanne ja tarvekartoitus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2383 Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002 Lisätiedot PALOTURVALLINEN PUUTALO
PALOTURVALLINEN PUUTALO PALOTURVALLINEN PUUTALO 1 Kustantaja: Wood Focus Oy www.woodfocus.fi Kirjapaino: Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2005 2 PALOTURVALLINEN PUUTALO 3 SUOMENKIELISEN LAITOKSEN ALKUSANAT Lisätiedot Taloudelliset vahingot rakennuspaloissa. Kati Tillander, Towe Lindblom & Olavi Keski-Rahkonen ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2159. Rakennuksen vahinko 1,0
ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2159 1,0 Rakennuksen vahinko 1,0 Irtaimistovahinko 0,8 0,8 Kertymä 0,6 0,4 Kertymä 0,6 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 1E+0 1E+2 1E+4 1E+6 1E+0 1E+2 1E+4 1E+6 Vahinko [mk] Vahinko [mk] 1,0 Lisätiedot JOHANNES VÄÄNÄNEN PALOPOSTIT JA PALOVESIASEMAT OSANA VESIHUOLTOVERKOSTOA. Diplomityö
JOHANNES VÄÄNÄNEN PALOPOSTIT JA PALOVESIASEMAT OSANA VESIHUOLTOVERKOSTOA Diplomityö Tarkastajat: dosentti Tapio Katko, TkT Pekka Pietilä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Ympäristötekniikan osastoneuvoston Lisätiedot Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen ilmastoinnin toteutus
Työraportti 2006-05 Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen ilmastoinnin toteutus Juha Nieminen Helmikuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti Lisätiedot ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2147. Jouko Ritola & Jaakko Vuopio. Kalliotilojen vesitiiviyden hallinta
ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2147 Jouko Ritola & Jaakko Vuopio Kalliotilojen vesitiiviyden hallinta VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2147 Kalliotilojen vesitiiviyden hallinta Jouko Ritola & Jaakko Vuopio Lisätiedot Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.
EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC Lisätiedot Pneumatiikalla toteutetun kappaletavara-automaation turvallisuus
VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1886 Pneumatiikalla toteutetun kappaletavara-automaation turvallisuus Timo Malm & Jorma Järvenpää VTT Valmistustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO Lisätiedot TULIPALOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
TULIPALOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Kati Tillander ja Tuomas Paloposki VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Kivimiehentie 4, PL 1803, 02044 VTT TIIVISTELMÄ VTT on parhaillaan toteuttamassa tutkimushanketta, Lisätiedot Autokansipalon sammutus ja onnettomuustutkinnan kehittäminen
Tutkintaselostus S2/2007M Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta Lisätiedot Ilmastointijärjestelmän vikadiagnostiikka Menetelmät ja sovellukset
VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1967 Ilmastointijärjestelmän vikadiagnostiikka Menetelmät ja sovellukset Satu Kärki Sami Karjalainen VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS Lisätiedot 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Lisätiedot TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ
TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ Touko Pajunen Opinnäytetyö Lokakuu 2010 Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Lisätiedot Tekniikka. Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA. Tuomas Pylkkänen
Tekniikka Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA Tuomas Pylkkänen 2 SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön Lisätiedot ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve
ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350 Martti Hekkanen & Juhani Heljo Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2350 Rakennusten käyttö- ja huoltoohjeiden Lisätiedot TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTAOPAS
Seppo Männikkö TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTAOPAS Paloturvallisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon vanhusten palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa sekä muissa toimintakyvyltään alentuneiden Lisätiedot PALO- JA PELASTUSSUUNNITELMA PORTAANKOR- VAN TILAN PARSINAVETTAAN
PALO- JA PELASTUSSUUNNITELMA PORTAANKOR- VAN TILAN PARSINAVETTAAN Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala, 18.5.2010 Tiina Kivinen OPINNÄYTETYÖ Maaseutuelinkeinojen Lisätiedot OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT
ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Imatra Lappeenranta Jukka Järveläinen OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ Lisätiedot V T T T I E D O T T E I T A Tiia Ryynänen, Raija Kallonen & Eino Ahonen
2 1 1 6 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Tiia Ryynänen, Raija Kallonen & Eino Ahonen Palosuojatut tekstiilit Ominaisuudet ja käyttö VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2001 Lisätiedot Kestävän rakentamisen tavoitteet ja niiden toteutuminen. Espoo Suurpellon päiväkodin arvio. Sirje Vares, Tarja Häkkinen & Jari Shemeikka
VTT TIEDOTTEITA 2573 Sirje Vares, Tarja Häkkinen & Jari Shemeikka Kestävän rakentamisen tavoitteet ja niiden toteutuminen Espoo Suurpellon päiväkodin arvio VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2573 Kestävän Lisätiedot Palokatkotuotteiden valinta ja esittely
Sanni Levy Palokatkotuotteiden valinta ja esittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 31.12.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Sanni Levy Palokatkotuotteiden Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute