Source: http://slideplayer.cz/slide/11138950/
Timestamp: 2017-02-20 01:53:21+00:00
Document Index: 39796503

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 3']

Informace stavebníkům před provedením kanalizačních přípojek Obec Luběnice Jaroslav Matiáš starosta obce. - ppt stáhnout
Informace stavebníkům před provedením kanalizačních přípojek Obec Luběnice Jaroslav Matiáš starosta obce.
Prezentace na téma: "Informace stavebníkům před provedením kanalizačních přípojek Obec Luběnice Jaroslav Matiáš starosta obce."— Transkript prezentace:
Informace stavebníkům před provedením kanalizačních přípojek Obec Luběnice Jaroslav Matiáš starosta obce
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - legislativa CO JE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA? Definice ze zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích § 2 odst. 8 zákona Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavy, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou začátkem přípojky. Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavy, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou začátkem přípojky. § 3 odst. 2, zákona § 3 odst. 2, zákona Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. § 3 odst. 5, zákona § 3 odst. 5, zákona Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. § 3 odst. 7, zákona § 3 odst. 7, zákona Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. § 3 odst. 8, zákona § 3 odst. 8, zákona Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY CO JE ŽUMPA, BIOLOGICKÝ SEPTIK, DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A SPLAŠKOVÉ VODY. Žumpa je bezpřepadová vodotěsná jímka, ze které nesmí unikat ani prosakovat žádné splašky. Do jímky musí být svedeny všechny odpadní vody, tedy nejen z WC, ale i z koupelen a kuchyní. Jímka se musí pravidelně vyvážet. Četnost jejího vyvážení vyplývá z počtu obyvatel domu a velikosti – obsahu žumpy. Vyvážení nelze uskutečnit na pole, ale obsah musí být likvidován v čistírně odpadních vod. Žumpa je bezpřepadová vodotěsná jímka, ze které nesmí unikat ani prosakovat žádné splašky. Do jímky musí být svedeny všechny odpadní vody, tedy nejen z WC, ale i z koupelen a kuchyní. Jímka se musí pravidelně vyvážet. Četnost jejího vyvážení vyplývá z počtu obyvatel domu a velikosti – obsahu žumpy. Vyvážení nelze uskutečnit na pole, ale obsah musí být likvidován v čistírně odpadních vod. Biologický septik je jímka s několika komorami, nejčastěji se třemi, které slouží usazovací nádrž s přepadem. V současné době nelze přepad ze septiku vypouštět do vodního toku (prostřednictvím stávající dešťové kanalizace) ani do vsakovacích jam, trativodů. Biologický septik je jímka s několika komorami, nejčastěji se třemi, které slouží usazovací nádrž s přepadem. V současné době nelze přepad ze septiku vypouštět do vodního toku (prostřednictvím stávající dešťové kanalizace) ani do vsakovacích jam, trativodů. Domovní čistírna odpadních vod. Byla a je dosud povolována, ale jako stavba dočasná do doby vybudování splaškové kanalizace a obecní čistírny. Po vybudování čistírny musí být stávající povolené čistírny zrušeny a nemovitosti připojeny na splaškovou kanalizaci obce. Domovní čistírna odpadních vod. Byla a je dosud povolována, ale jako stavba dočasná do doby vybudování splaškové kanalizace a obecní čistírny. Po vybudování čistírny musí být stávající povolené čistírny zrušeny a nemovitosti připojeny na splaškovou kanalizaci obce. Splaškové vody jsou odpadní vody z domácností, tj. vody ze záchodů, koupelen a kuchyní, případně prádelen. Odpadními vodami nejsou vody dešťové, tedy vody svedené ze střech a ze zpevněných ploch dvorů. Splaškové vody jsou odpadní vody z domácností, tj. vody ze záchodů, koupelen a kuchyní, případně prádelen. Odpadními vodami nejsou vody dešťové, tedy vody svedené ze střech a ze zpevněných ploch dvorů.
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - technické podmínky PRO ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK PLATÍ TYTO ZÁSADY: PRO ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK PLATÍ TYTO ZÁSADY: Jedna nemovitost = jedna přípojka. Jedna nemovitost = jedna přípojka. Do splaškové kanalizace lze připojit pouze odpadní vody z WC, kuchyně, koupelny a případně prádelny. Do splaškové kanalizace lze připojit pouze odpadní vody z WC, kuchyně, koupelny a případně prádelny. DEŠŤOVÁ VODA NE ! DEŠŤOVÁ VODA NE ! Potrubí na vlastním pozemku ukládat bez zbytečných směrových a výškových lomů Potrubí na vlastním pozemku ukládat bez zbytečných směrových a výškových lomů Materiál - PVC pro venkovní kanalizaci – barva oranžová. Materiál - PVC pro venkovní kanalizaci – barva oranžová. Profil DN 150 – minimální spád 2%, lépe 3%. Profil DN 150 – minimální spád 2%, lépe 3%. Stávající žumpu, biologický septik či domovní čistírnu odpadních vod odstavit mimo kanalizaci. Stávající žumpu, biologický septik či domovní čistírnu odpadních vod odstavit mimo kanalizaci. Do splaškové kanalizace nelze vypouštět přepad ze žumpy, předčištěné vody z biologických septiků, ani vyčištěné vody z domovních čistíren odpadních vod. Do splaškové kanalizace nelze vypouštět přepad ze žumpy, předčištěné vody z biologických septiků, ani vyčištěné vody z domovních čistíren odpadních vod.
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY informace KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY informace Obec hradí přípojku na veřejném prostranství včetně připojovací šachty, která musí být zřízena pro každé připojení nemovitosti Obec hradí přípojku na veřejném prostranství včetně připojovací šachty, která musí být zřízena pro každé připojení nemovitosti Vlastník nemovitosti hradí připojení nemovitosti od připojovací šachty a konkrétní úpravy související s přepojením na splaškovou kanalizaci. Vlastník nemovitosti hradí připojení nemovitosti od připojovací šachty a konkrétní úpravy související s přepojením na splaškovou kanalizaci. Hloubka dna šachty u každé připojované nemovitosti je dle projektu 2m. V případě, že bude stavebník požadovat menší hloubku, musí toto uplatnit u realizační firmy před prováděním přípojky pro jeho nemovitost a tuto skutečnost podepsat na předložené listině. Hloubka dna šachty u každé připojované nemovitosti je dle projektu 2m. V případě, že bude stavebník požadovat menší hloubku, musí toto uplatnit u realizační firmy před prováděním přípojky pro jeho nemovitost a tuto skutečnost podepsat na předložené listině. Připojovací šachta se umisťuje na veřejné prostranství, parcelu obce, poblíž hranice soukromého pozemku. Připojovací šachta se umisťuje na veřejné prostranství, parcelu obce, poblíž hranice soukromého pozemku. Polohu může zpřesnit vlastník nemovitosti, ale vždy při respektování normových vzdáleností mezi ostatními inženýrskými sítěmi v blízkosti uvažovaného umístění připojovací šachty. Polohu může zpřesnit vlastník nemovitosti, ale vždy při respektování normových vzdáleností mezi ostatními inženýrskými sítěmi v blízkosti uvažovaného umístění připojovací šachty. Připojovací šachty budou plastové, s průběžným dnem pro napojení potrubí DN 150. Připojovací šachty budou plastové, s průběžným dnem pro napojení potrubí DN 150. Komín šachty bude vytvořen plastovou trubkou DN 425. Komín šachty bude vytvořen plastovou trubkou DN 425. Šachta bude zakryta litinovým poklopem do teleskopické trubky. Poklop litinový, třídy B125 nebo D400, podle toho, zda půjde o šachty pojížděné, nebo nepojížděné. (situované v trávě). Šachta bude zakryta litinovým poklopem do teleskopické trubky. Poklop litinový, třídy B125 nebo D400, podle toho, zda půjde o šachty pojížděné, nebo nepojížděné. (situované v trávě).
ODSTUPY STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK dle ČSN Při souběhu od Silového kabelu 230 kW1,0 m Sdělovacího kabelu – telefon0,5 m Plynovodního potrubí1,0 m Vodovodní sítě a přípojky0,6 m Při křížení od Silového kabelu 230 kW0,3 m Sdělovacího kabelu – telefon0,2 m Plynovodního potrubí0,5 m Vodovodní sítě a přípojky0,1 m Styk dešťových vpustí a kanalizačních šachet se sítěmi technického vybavení se považují za křížení, tzn. kanalizační šachty přípojek lze umístit od plynovodu ve vzdálenosti 0,5 metrů. Styk dešťových vpustí a kanalizačních šachet se sítěmi technického vybavení se považují za křížení, tzn. kanalizační šachty přípojek lze umístit od plynovodu ve vzdálenosti 0,5 metrů.
ODKAZ NA PLÁNY- SITUACE ODBOČEK 1 OKAZ NA PLÁNY - SITUACE ODBOČEK 2 ODKAZ NA PLÁNY - SITUACE ODBOČEK 3
Stáhnout ppt "Informace stavebníkům před provedením kanalizačních přípojek Obec Luběnice Jaroslav Matiáš starosta obce."
Podobné prezentace Domovní přípojky kanalizace 1. Projektová dokumentace a stavební povolení 2. Realizace domovní přípojky.
Kanalizace: V roce 2011 jsme podali žádost o dotaci u SZIF z Programu rozvoje venkova – v celkové výši ,--Kč Podání žádosti bylo podmíněno tím,
Srážkové vody a zákon o vodovodech a kanalizacích Ing. Vladimír Chaloupka zástupce ředitele odboru vodovodů a kanalizací a vedoucí oddělení metodického.