Source: http://docplayer.fi/12682819-Suomen-rakentamismaarayskokoelma.html
Timestamp: 2017-09-19 17:46:20+00:00
Document Index: 25567636

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA PEX-putket Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus PEX-putkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rakennustuotteiden hyväksynnästä 13 päivänä maaliskuuta 2003 annetun lain (230/2003) 10 :n sekä 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 13 :n nojalla PEX-putkien tyyppihyväksynnässä noudatettavaksi seuraavat ohjeet. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Asuntoministeri Jan Vapaavuori Yli-insinööri Timo Huhtaluoma
2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä PEX-putkien tyyppihyväksyntä Ohjeet 2007 Sisällys l SOVELTAMISALA 2 RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET 3 HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET 3.1 Standardinmukaisuus 3.2 Kelpoisuus talousveden johtamiseen 3.3 Testausseloste 4 KOEMENETELMÄT 5 TYYPPITARKASTUS 5.1 Asiakirjojen tarkastus 5.2 Tyyppikokeet 6 LAADUNVALVONTA 6.1 Yleistä 6.2 Sisäinen laadunvalvonta 6.3 Ulkopuolinen laadunvalvonta 6.4 Laadunvalvontasopimus 7 MERKITSEMINEN 8 HAKEMUKSESSA ESITETTÄVÄT TIEDOT LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 KOEMENETELMÄT SISÄISEN LAADUNVALVONNAN TESTAUKSET ULKOISEN LAADUNVALVONNAN TESTAUKSET VIITTAUKSET 2
3 1 SOVELTAMISALA Nämä ohjeet koskevat kiinteistöjen kylmä- ja lämminvesilaitteistoihin asennettavien ristisilloitettujen polyeteeniputkien (PEX) tyyppihyväksyntää. Siltä osin kuin PEX-putkien ominaisuuksia ei voida osoittaa harmonisoituun tuotestandardiin tai eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään perustuvalla CE-merkinnällä, putkille voidaan myöntää tyyppihyväksyntä koskien kaikkia näissä ohjeissa mainittuja ominaisuuksia Nämä ohjeet kattavat standardin SFS-EN ISO osien 1 ja 2 mukaiset käyttöluokan 2 PEX-putket, joissa veden jatkuva lämpötila voi olla enintään 70 C ja hetkellinen enintään 95 C ja joiden mitoituspaine (enimmäiskäyttöpaine) on 1 MPa (10 bar). 2 RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET PEX-putkia koskevat seuraavat määräykset ja ohjeet: Suomen rakentamismääräyskokoelman osat: D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET PEX-putkien on täytettävä tässä luvussa esitetyt vaatimukset ominaisuuksista, jotka on esitetty liitteen 1 taulukossa Standardinmukaisuus PEX-putkien on täytettävä standardin SFS-EN vaatimukset Mitat Tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat putkikoot ja seinämänpaksuudet on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien standardin SFS-EN ISO mukaisten PEX-putkien nimellismitat. Nimelliskoko DN/OD Nimellinen ulkohalkaisija d n mm Nimellinen seinämän paksuus e n mm 1,8 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,4 5,5 6,9 8,6 10,3 12,3 15,1 3
4 3.2 Kelpoisuus talousveden johtamiseen Putkien on täytettävä koostumustietojen osalta voimassa olevat vaatimukset lisäaineiden osalta sekä standardin SFS-EN ISO 8795 kemiallisen tutkimuksen ja standardin SFS 2335 aistinvaraisen tutkimuksen vaatimukset. 3.3 Testausseloste Testauslaitos antaa testausselosteen, jossa esitetään tyyppitarkastuksen tulokset ja todetaan kohtien 3.1 ja 3.2 mukaisesti tuotteen vaatimustenmukaisuus. 4 KOEMENETELMÄT PEX-putkien testattavat ominaisuudet, testauslaajuus ja näytteiden määrä esitetään liitteessä 1. Testausten yhteydessä voidaan käyttää hyväksi myös valmistajan esittämiä testaustuloksia ja selvityksiä, joiden kelpoisuuden testauslaitos tarkastaa. 5 TYYPPITARKASTUS Tyyppitarkastuksessa testauslaitos selvittää PEX-putkien vaatimustenmukaisuuden tyyppihyväksyntää varten. 5.1 Asiakirjojen tarkastus PEX-putkista toimitetaan testauslaitokselle seuraavat asiakirjat: a) Selvitys putkista ja niiden materiaalista tuoteluettelo, josta ilmenee tuotetunnukset ja koot materiaaliluokitusraportti valmistustapa, ristisilloitustyyppi b) Mahdolliset putkille tehdyt aikaisemmat hyväksynnät ja testaukset (esim. materiaalin pitkäaikaislujuutta koskeva testausraportti), joihin hakija haluaa viitata. c) Selvitys putkien käytöstä käyttötarkoitus mahdolliset käyttörajoitukset d) Putkia koskevat ohjeet kuljetus-, varastointi- ja käsittelyohjeet suunnittelu- ja asennusohjeet käyttö- ja huolto-ohjeet selvitys kierrätettävyydestä 4
5 5.2 Tyyppikokeet Testauslaitoksen tekemiin tyyppikokeisiin valitaan näytteet testauslaitoksen ohjeiden mukaan. Näytteet otetaan jokaisesta tyyppihyväksyttävästä putkikoosta liitteen 1 mukaisesti. Näytteet testataan luvussa 4 mainittujen koemenetelmien mukaisesti. Kaikki testaustulokset kirjataan testausselosteeseen, josta tulee ilmetä luvussa 3 mainittujen vaatimusten täyttyminen. 5.3 Tuotantolaitoskatselmus Tuotantolaitoskatselmus kuuluu osana tyyppitarkastukseen. Katselmuksessa tarkastetaan tuotteita koskeva sisäinen laadunvalvonta alla olevan ja kohdan 6.3 perusteella. Tarkastetaan kirjaukset seuraavista toiminnoista/menettelyistä: dokumentointi osto ja vastaanottotarkastus sekä raaka-aineiden varastointi tuotanto ja tuotannonaikainen tarkastus tarkastus-, mittaus-, ja testauslaitteiden kalibrointi lopputarkastus valmiille tuotteelle valmiin tuotteen käsittely (varastointi, pakkaaminen ja toimittaminen) poikkeaminen, reklamaatioiden ja korjaavien toimenpiteiden käsittely ja jäljitettävyys toimitettujen tuotteiden osalta Tuotantolaitoskatselmuksessa arvioidaan valmistajan toimintaedellytykset tasaisen laatutason varmistamiseksi ja sisäisen laadunvalvonnan suorittamiseksi. 6 LAADUNVALVONTA 6.1 Yleistä Tyyppihyväksyntä edellyttää valmistajan omaa sisäistä laadunvalvontaa. Valmistajalla on oltava kirjallinen kuvaus sisäisestä laadunvalvontamenettelystä. Lisäksi valmistajan tulee sopia jatkuvasta ulkopuolisesta laadunvalvonnasta tyyppihyväksyntäpäätöksen antajan hyväksymän laadunvalvojan kanssa. Laadunvalvojalla on oikeus ulkopuolisen valvonnan yhteydessä tutustua valmistajan suorittaman sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoihin sekä tuotteen valmistus- ja varastointipaikkoihin. Jos tyyppihyväksynnän saaja ei ole putkien valmistaja, hän huolehtii siitä, että laadunvalvoja saa tiedot valmistajan sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoista. Jos tyyppihyväksyttyjen PEX-putkien laadussa tai valmistuksessa mukaan lukien asennusmenetelmät ja -tarvikkeet tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa tuotteen tyyppihyväksyttyihin ominaisuuksiin, on valmistaja velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti etukäteen tästä hyväksynnän antajalle ja laadunvalvojalle. Uusintatestausten tarve määritetään muutosten merkittävyyden perusteella tapauskohtaisesti. Tuotteiden muutoksista johtuva testauslaajuus on esitetty liitteessä 1. 5
6 6.2 Sisäinen laadunvalvonta Valmistaja on velvollinen osoittamaan kirjallisesti kuvattujen menettelyjen ja ohjeiden avulla, että tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat putket täyttävät vaatimukset ja että ne vastaavat testausselosteessa mainittuja putkia. Sisäinen laadunvalvonnan testaukset tehdään vähintään liitteessä 2 esitetyssä laajuudessa. Testaus- ja tarkastustietojen lisäksi sisäisen laadunvalvonnan pöytäkirjoista tulee selvitä seuraavat tiedot: raaka-ainetyyppi raaka-ainetodistus reseptinumero/tunniste eräpäivä valmistuspäivämäärä Valmistaja säilyttää vähintään kymmenen (10) vuotta suorittamansa laadunvalvonnan asiakirjat. Valmistajalla tulee olla tarkoituksenmukainen menettely reklamaatioiden vastaanottamista ja käsittelyä varten. Valmistaja huolehtii siitä, että tuotteita, jotka eivät täytä tyyppihyväksyttyjen ominaisuuksien vaatimuksia, ei myydä eikä luovuteta tyyppihyväksyntämerkillä varustettuina. 6.3 Ulkopuolinen laadunvalvonta Ulkopuoliseen laadunvalvontaan kuuluu valmistajan sisäisen laadunvalvonnan katselmus, näytteenotto ja näytteiden testaukset. Ulkopuolinen laadunvalvonta suoritetaan kerran vuodessa. Valmistajan laadunvalvonnan tarkastukseen kuuluu valmistajan laadunvalvonnan asiakirjat valmistajan testauslaitteet sekä niiden ja mittauslaitteiden kalibrointi varastointi, pakkaaminen ja lopputuotteen toimittaminen Näytteet otetaan valmistajan varastosta niin, että ne edustavat valmistajan tuotantoa. Näytteiden testaukset tehdään vähintään liitteessä 3 esitetyssä laajuudessa. Laadunvalvoja raportoi laadunvalvonnan tuloksista putken valmistajalle. Jos laadunvalvonnassa ei ole havaittu puutteita niin laadunvalvoja toimittaa yhteenvetoraportin tyyppihyväksynnän saajalle ja hyväksynnän antajalle. Jos tarkastuskäynnin yhteydessä putkessa todetaan puutteita tai virheitä tai jos muutoin on aihetta epäillä putken ominaisuuksien muuttuneen, laadunvalvojan on ilmoitettava asiasta välittömästi putken valmistajalle, hyväksynnän saajalle ja antajalle. 6.4 Laadunvalvontasopimus Valmistajan ja laadunvalvojan on sovittava kirjallisesti ulkopuolisesta laadunvalvonnasta ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä. Sopijapuolet määrittelevät yhdessä hyväksynnän antajan kanssa laadunvalvontasopimuksen tarkan sisällön tuotekohtaisesti. 6
7 Sopimuksesta tai sen liitteistä on käytävä selville seuraavat asiat: laadunvalvonnan piiriin kuuluvat tuotteet ja niiden valmistuspaikat tuotteita ja niiden ominaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot laadunvalvonnan tarkoitus ja sisältö valmistajan velvollisuudet - valmistajan sisäinen laadunvalvonta - ilmoitusvelvollisuus tuotteen raaka-aineissa, valmistuksessa tai laadussa tapahtuvista muutoksista - laadunvalvonnan vastuu- henkilö laadunvalvojan velvollisuudet - laadunvalvojan suorittama valvonta - raportointi valmistajalle ja hyväksynnän antajalle - valvonnasta vastaava yhteyshenkilö kustannusperusteet muutokset sopimukseen ja sen liitteisiin sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen muut ehdot 7 MERKITSEMINEN Tuotteet merkitään standardin SFS-EN ja tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaisesti. 8 HAKEMUKSESSA ESITETTÄVÄT TIEDOT Tyyppihyväksyntää voidaan hakea käyttäen vapaamuotoista hakemusta tai hakulomaketta. Hakemuksessa ja sen liitteissä on ilmoitettava seuraavat asiat: hakija (yrityksen nimi ja yhteystiedot) valmistaja (yrityksen nimi ja yhteystiedot) valtakirja, jos hakija on muu kuin tuotteen valmistaja hakijan asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot tiedot tuotteesta ja sen valmistuksesta ominaisuudet, joille tyyppihyväksyntää haetaan selvitys sisäisestä laadunvalvonnasta kohdan 3.3 testausseloste mahdolliset muut selvitykset tuotteen kelpoisuudesta tuotetta koskevat asennus- ja käyttöohjeet selvitys tuotteen CE-merkintätilanteesta 7
8 LIITE 1 KOEMENETELMÄT Taulukko 1. PEX-putkien tyyppikokeissa testattavat ominaisuudet, testauslaajuus ja testausten määrä. Ominaisuus Koemenetelmä Testauslaajuus 1) Testattavien näytteiden vähimmäismäärä SFS-EN ISO T M1 M2 L Kelpoisuus talousveden lisäaineluettelot 2) näytettä johtamiseen SFS-EN ISO 8795 SFS 2335, liite A Pitkäaikaislujuus Osa 2, kohta yksi arvio/materiaali Ulkonäkö Osa 2, kohta T: 1 näyte /koko/kaikki koot L: 1 näyte/uusi koko Läpinäkyvyys Osa 2, kohta näyte /pienin seinämän paksuus Mitat Osa 2, taulukot 2, 3 ja T: 1 näyte /koko/kaikki koot L: 1 näyte/uusi koko Paineenkestävyys Osa 2, taulukko näytettä/koko/kokoryhmä, väh. 2 kokoa, lukuunottamatta M1: 1 koko/kokoryhmä Pituussuuntainen Osa 2, taulukko näytettä/koko/kaikki koot muodonpysyvyys Silloitusaste Osa 2, taulukko näytettä/kokoryhmä Hapetuskestävyys Osa 2, taulukko näyte 1) 2) T: tyyppitestaus M1: materiaalin muutos M2: lisäaineen muutos L: tuotevalikoiman laajennus KTM:n asetus 953/2002 (direktiivi 2002/72/EY) ja suositukset elintarvikkeen kanssa kosketuksiin tuleville polymeereille. Testausten määrä perustuu taulukossa 2 esitettyyn kokoryhmittelyyn. Taulukko 2. Putkien kokoryhmittely. Kokoryhmä 1 2 Nimellisulkohalkaisija, d n 10 mm d n 63 mm 63 mm <d n 110 mm 8
9 LIITE 2 SISÄISEN LAADUNVALVONNAN TESTAUKSET Tuotantoerän testaus (BRT) Tuotantoerä testataan taulukon 1 mukaisesti. Tuotantoerä voidaan hyväksyä ainoastaan, jos kaikki taulukossa 1 mainitut testaukset ovat täyttäneet vaatimukset näytteenoton vähimmäistaajuudella. Jos tuotteen jokin taulukossa 1 mainittu ominaisuus ei täytä vaatimuksia, tuotantoerä hylätään tai suoritetaan uusintatestaus tälle ominaisuudelle. Tämän jälkeen menetellään seuraavasti: - Hyväksytään viimeisin tuote, joka on täyttänyt standardin SFS-EN ISO vaatimukset. Hylätään tämän jälkeen valmistetut tuotteet. - Menettelytapa hylättyjen tuotteiden käsittelylle tuleen olla kuvattu valmistajan laatujärjestelmässä. Taulukko 1. Testattavat ominaisuudet ja testaustaajuus tuotantoerän tarkastuksessa. Ominaisuus Koemenetelmä SFS-EN ISO Testaustaajuus Vähintään 1 näyte, 1 testaus/näyte Ulkonäkö Kohta 5.1 Aloituksessa ja joka 4. tunti Mitat Taulukot 2, 3 ja 6 Aloituksessa ja joka 4. tunti Paineenkestävyys, 95 C 22 h Taulukko 7 Kerran/putkierä Paineenkestävyys, 95 C 165 h Taulukko 7 Kerran/putkierä Pituussuuntainen muodonpysyvyys Taulukko 8 Aloituksessa ja kerran viikossa Silloitusaste Taulukko 8 Kerran/putkierä Merkinnät Kohta 10 Aloituksessa ja joka 4. tunti Valmistusprosessin valvonta (PVT) Mikäli tuotteet eivät täytä taulukossa 2 mainittujen ominaisuuksien osalta vaatimuksia, suoritetaan uusintatestaus valmistajan laatusuunnitelman mukaisesti. Jos uusintatestauksessa tuotteet eivät läpäise vaatimuksia, tutkitaan ja korjataan tuotteen valmistusprosessi valmistajan laatusuunnitelman mukaisesti. Taulukko 2. Testattavat ominaisuudet ja testaustaajuus valmistuspaikkakohtaisessa valmistusprosessin valvonnassa. Ominaisuus Koemenetelmä Testaustaajuus SFS-EN ISO Paineenkestävyys, 95 C 1000 h Taulukko 7 3 näytettä /putkikoko/vuosi 9
10 LIITE 3 ULKOISEN LAADUNVALVONNAN TESTAUKSET Taulukko 1. PEX-putkien ulkoisessa laadunvalvonnassa testattavat ominaisuudet, testaustaajuus. Ominaisuus Koemenetelmä Testaustaajuus SFS-EN ISO Elintarvikekelpoisuus lisäaineluettelot 1) 3 näytettä /materiaali/vuosi SFS-EN ISO 8795 SFS 2335, liite A Ulkonäkö Osa 2, kohta näytettä /kokoryhmä/materiaali/vuosi Mitat Osa 2, taulukot 2, 3 ja 6 3 näytettä /kokoryhmä/materiaali/vuosi Paineenkestävyys, 95 C 1000 h Osa 2, taulukko 7 3 näytettä /kokoryhmä/materiaali/vuosi Silloitusaste Osa 2, taulukko 8 3 näytettä /kokoryhmä/materiaali/vuosi Merkinnät Osa 2, kohta 10 3 näytettä /kokoryhmä/vuosi Testattavia kokoja vaihdetaan vuosittain 1) KTM:n asetus 953/2002 (direktiivi 2002/72/EY) ja suositukset elintarvikkeen kanssa kosketuksiin tuleville polymeereille. 10
11 LIITE 4 VIITTAUKSET 1. SFS-EN ISO Muoviputkijärjestelmät kuuma- ja kylmävesiasennuksiin - Ristisilloitettu polyeteeni (PE-X) - Osa 1: Yleistä SFS-EN ISO Muoviputkijärjestelmät kuuma- ja kylmävesiasennuksiin - Ristisilloitettu polyeteeni (PE-X) - Osa 2: Putket SFS-EN ISO 8795 Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption. Migration assessment. Determination of migration values of plastics pipes and fittings and their joints (ISO 8795:2001) 4. SFS 2335 Muoviputket. PE-paineputket. Laatuvaatimukset CEN ISO/TS Plastics piping systems for hot and cold water installations. Crosslinked polyethylene (PE-X). Part 7: Guidance for the assessment of conformity (ISO/TS :2003) 11