Source: http://docplayer.it/13461436-Il-rischio-fulminazione-nel-cantiere.html
Timestamp: 2018-05-23 08:43:29+00:00
Document Index: 30628655

Matched Legal Cases: ['art.80', 'art.84', 'art.80', 'art.8', 'art. 2', 'art. 8', 'art. 86', 'art.86', 'art. 86', 'art 83', 'art. 4', 'art. 82']

Il rischio fulminazione nel cantiere - PDF
Download "Il rischio fulminazione nel cantiere"
1 Il rischio fulminazione nel cantiere 38
2 La valutazione del rischio fulminazione Secondo quanto previsto al capo III Titolo III del D.lgs 81/08, il datore di lavoro deve valutare anche il rischio fulminazione diretta e indiretta art.80 comma 1. Se dalla valutazione di rischio risulta necessaria l adozione di misure di protezione, il datore di lavoro deve Installare dispositivi di protezione da scariche atmosferiche rispondenti alle norme tecniche (art.84 ) Il rischio fulminazione deve essere sempre valutato anche nei cantieri edili. In generale nella nostra zona, per cantieri di dimensione tipica, dalla valutazione di rischio non risulta la necessità di installare misure di protezione 39
3 CEI EN fulminazione diretta e indiretta 40
4 Norme CEI di riferimento nella protezione di fulmini Le norme CEI di riferimento sono le EN ( CEI 81-10) cei principi generali.pdf cei valutazione rischio cei valutazione danno cei realizzazione impianti protezione Le norme citate sono complesse e non di semplice applicazione. Per i cantieri, ove non ci sono in generale particolari Sono suggerite due possibili soluzioni : 1- Utilizzo di software dedicato ( ve ne sono di semplici che redigono anche una relazione sintetica ) 2 - utilizzo di un metodo semplificato previsto dalla Guida CEI (la guida è da considerare una buona prassi validata ) 41
5 Sintesi essenziale Norma CEI &
6 Il rischio fulminazione 43
7 Valutazione di rischio fulminazione secondo guida CEI La Guida mette a disposizione tabelle ed esempi, nonché un esempio di relazione finale. E richiesta comunque una conoscenza minimale di concetti sul rischio fulminazione indicati nella EN Esempio di grafico proposto dalla guida CEI
8 Esempio di valutazione di rischio fulminazione con software SPIN di Tuttonormel Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 45
9 Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche Se dalla valutazione di rischio risulta che vi è un rischio fulminazione, si devono adottare misure di protezione come descritto dalla EN In generale possono essere utilizzate le strutture metalliche della gru o dei ponteggi come captatori e calate ; resta da effettuarsi un idoneo impianto di dispersione. In molti casi viene richiesta l installazione di scaricatori di sovratensione sulle linee elettriche L impianto di protezione da scariche atmosferiche deve essere realizzato da installatore abilitato che rilascia specifica dichiarazione di conformità. Copia della dichiarazione deve essere inviata ad ASl/ARPA (DPR 462/01) 46
10 Manutenzione e verifica di impianti elettrici di cantiere L obbligo di manutenzione degli impianti è espressamente richiamato nel Dlgs81/08 sia nella parte generale che nello specifico CapoIII del TitoloIII. L obbligo di manutenzione è inoltre citato nel DM37/08 e nelle specifiche norme tecniche CEI 64-8 e Guida CEI Gli impianti elettrici di cantiere sono soggetti a forti danneggiamenti in quanto mobili, esposti ad intemperie e a sollecitazioni meccaniche pesanti. 47
11 D.Lgs 81/08 DM 37/08 e l obbligo di manutenzione degli impianti elettrici di cantiere Il datore di lavoro deve indicare espressamente le procedure di uso e manutenzione predisposte x garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto (art.80 comma 3- D.lgs81/08) Nel DM 37/08 si specifica l obbligo del proprietario dell impianto di adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia ( art.8) Le modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione, le periodicità previste sono indicate nelle norme tecniche.cei 64-8 e Guida CEI
12 La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti L art. 2 del DM37/08 definisce manutenzione ordinaria: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, a far fronte ad eventi accidentali che comportano primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso. La manutenzione ordinaria non necessita di impresa abilitata ai sensi del DM37/08: deve comunque essere affidata dal committente a persona competente ( culpa in eligendo) : conviene affidarla a impresa abilitata. La manutenzione straordinaria va effettuata SOLO da impresa abilitata ai sensi del DM37/08. Al termine dei lavori va rilasciata la dichiarazione di conformità per manutenzione straordinaria L L aggiunta di di un un nuovo nuovo circuito su su un un impianto elettrico costituisce ampliamento :: deve deve essere essere rilasciata dichiarazione di di conformità e progetto 49
13 Manutenzione : istruzioni per il committente L art. 8 comma 2 DM37/08 impone all installatore di consegnare al committente le istruzioni per la manutenzione dell impianto, Le istruzioni uso e manutenzione non devono essere allegate alla dichiarazione di conformità. Il datore di lavoro ha il diritto/dovere di richiedere all installatore le istruzioni di uso e manutenzione dell impianto appena realizzato. Le Le istruzioni uso uso e manutenzione mettono a conoscenza il il committente sull sull obbligo di di effettuare la la manutenzione periodica. La La mancanza di di istruzioni di di manutenzione potrebbe essere essere individuata quale quale concausa di di infortunio.. 50
14 Le Verifiche degli impianti elettrici di cantiere L art. 86 ha introdotto un nuovo obbligo : oltre alle verifiche di legge previste dal DPR 462/01, il datore di lavoro deve controllare (o far controllare ) periodicamente gli impianti elettrici e di protezione da scariche atmosferiche secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica. I controlli devono essere verbalizzati e tenuti a disposizione dell autorità di vigilanza. Il legislatore ha voluto distinguere tra le verifiche a fine ispettivo ( di competenza di ASL/ARPA e ISPESL e Organismi abilitati) dai controlli periodici finalizzati alla manutenzione dell impianto e necessari alla verifica delle condizioni di sicurezza sull impianto stesso. 51
15 CONSIDERAZIONI sull art.86 L'art. 86, comma 1, del DLgs 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare i controlli di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini... secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente. Si ricorda che la periodicità di tali controlli, nella norma CEI 64-8 è indicato: L'intervallo di tempo può essere, di alcuni anni (ad es. 4 anni) con l eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un maggior rischio, potrebbero essere richiesti intervalli di tempo più brevi: posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di degrado, di incendio o di esplosione,' posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e dì bassa tensione; luoghi ai quali abbia accesso il pubblico; cantieri; impianti dì sicurezza (per esempio illuminazione di sicurezza). 52
16 Guida CEI VERIFICHE ALL IMPIANTO ELETTRICO La guida CEI introduce un concetto efficace : Alcune verifiche routinarie all impianto elettrico che non richiedono qualifica professionale specifica, né particolare addestramento possono essere effettuate da un supervisore individuato nel capocantiere o in un addetto alla sicurezza. Altre verifiche e manutenzioni che espongono a rischio elettrico devono essere necessariamente effettuate da persone formate (Persone qualificate Esperte secondo CEI 11-27) 53
17 Verifiche e manutenzione all impianto elettrico di cantiere Tratto da Guida CEI : supervisione dell impianto art Supervisioni e verifiche periodiche L' installazione elettrica di cantiere, fissa e mobile (cordoni prolungatori compresi) è soggetta a gravose condizioni ambientali ed a rapide mutazioni delle aree operative. Per questo e per la spesso citata presenza di utenti diversi e con scarsa conoscenza dell'impianto, è opportuno che venga esercitata una supervisione giornaliera dell'impianto elettrico di cantiere. La supervisione non ha la caratteristica di una attività di impiantistica, può essere svolta dal capocantiere o da un addetto alla sicurezza. 54
18 Il supervisore dell impianto elettrico di cantiere Caratteristiche della figura professionale del supervisore richiesto dalla Guida CEI Effettua semplici esami a vista Non è necessariamente qualificato PES ( persona esperta) in quanto NON DEVE ESPORSI A SITUAZIONI DI RISCHIO ELETTRICO Necessità comunque di essere formato per poter riconoscere anomalie impiantistiche e situazioni di rischio elettrico. 55
19 Verifiche e manutenzione all impianto elettrico di cantiere Il supervisore dovrebbe: valutare lo stato esteriore delle custodie elettriche dei quadri, delle prese e delle condutture, con particolare riferimento ai cordoni prolungatori e alle condutture a posa mobile, il tipo di attrezzature in uso in relazione all'ambiente con particolare riferimento alla presenza d'acqua. Valutare la compatibilità delle attività di cantiere in corso con l impianto elettrico, esempio: Attività di carico/ scarico camion e manovre in vicinanza di linee elettriche aeree Attività di scavo in vicinanza di linee elettriche interrate 56
20 Verifiche e manutenzione all impianto elettrico di cantiere Altre attività di verifica giornaliera del supervisore. verifica della funzionalità dei sezionamento e arresti di emergenza; - verifica di funzionalità delle protezioni differenziali; - verifica a vista della integrità e tenuta delle custodie - verifica dell'integrità delle guaine dei cavi con posa a vista; - verifica di integrità dei cordoni prolungatori, guaina cavi, - verifica della continuità dei conduttori di protezione; - verifica a vista dell'integrità dell'impianto di terra; - verifica del coordinamento delle protezioni con le condutture Queste attività presuppongono comunque una formazione specifica della persona interessata 57
21 Verifiche e manutenzioni da parte di personale qualificato esperto Tutte le attività di installazione, verifica e manutenzione di impianti e componenti elettrici devono essere effettuati da personale specificatamente formato e addestrato, qualificato PES o PAV secondo norma CEI EN50110 e CEI Far effettuare lavori da personale con qualifica PES o PAV è la condizione minima necessaria per essere certi/ dimostrare di aver affidato lavori elettrici a personale competente Dal lavoro di PES e PAV che realizzano l impianto elettrico dipende la sicurezza di molte persone. Anche il semplice collegamento di una presa a spina deve essere fatto da persona competente 58
22 Verifiche e manutenzioni da parte di personale qualificato esperto Attività di impiantistica elettrica di competenza di personale esperto e addestrato (PES e PAV) secondo CEI EN50110 e CEI Realizzazione impianto (non vi è rischio elettrico ma è richiesta competenza) Prima verifica alla messa in funzione dell impianto ( di esclusiva pertinenza di Persone Esperte PES- secondo CEI 64_8) Manutenzione ordinaria e straordinaria di componenti elettrici Recupero per riutilizzo di componenti elettrici a fine cantiere (l operazione di recupero, se male eseguita,può compromettere l affidabilità di prolunghe, quadri ASC, ecc.- vedi guida CEI 64-17) Verifica di componenti elettrici già utilizzati preliminarmente alla realizzazione dell impianto 59
23 Verifiche preliminare di componenti elettrici già utilizzati Quasi sempre il materiale elettrico di cantiere è riutilizzato in un nuovo cantiere La guida CEI dà indicazioni sulle verifiche preliminari all installazione di materiale usato: Cavi e prolunghe :verificare lo stato delle guaine (abrasioni, deformazioni, ecc). Quadri elettrici : verificare stati di degrado, muffe, componenti arrugginiti o meccanicamente danneggiati, con perdita del grado di protezione 60
24 Lavori elettrici e lavori in prossimità di Parti attive 61
25 Chi può effettuare lavori elettrici in cantiere? Operazioni di installazione, manutenzione, ricerca guasti, verifica su un impianto elettrico possono essere effettuate solo da personale debitamente formato e qualificato Art. Art D.lgs81/08 È vietato eseguire lavori sotto sotto tensione E E vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali Tali lavori sono tuttavia consentiti nei nei casi casi in in cui cui le le tensioni su su cui cui si si opera sono di di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della della tecnica o quando i i lavori sono eseguiti nel nel rispetto delle delle seguenti condizioni: a) a) le le procedure adottate e le le attrezzature utilizzate sono conformi ai ai criteri definiti nelle nelle norme tecniche. b) b) per per sistemi di di categoria 0 ed ed I I purché l'esecuzione di di lavori su su parti parti in in tensione sia sia affidata a lavoratori riconosciuti dal dal datore di di lavoro come come idonei per per tale tale attività secondo le le indicazioni della della pertinente normativa tecnica; 62
26 Quando si ha un lavoro elettrico? E un lavoro non elettrico? Che confusione... D.Lgs-81 art 83 - Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.. Lavoro elettrico Art Norma CEI EN Lavori sugli impianti elettrici, ad essi connessi e vicino ad essi quali prove e misure, riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, manutenzioni, montaggi ed ispezioni. 63
27 Lavoro elettrico:la definizione corretta Norma CEI chiarisce all art. 4 i concetti di Lavoro elettrico e rischio elettrico Nello stabilire le misure di prevenzione da adottare per l esecuzione di un lavoro, essa considera l esistenza o meno del rischio elettrico nell ambito del lavoro, non la natura del lavoro stesso (elettrico o non elettrico). La distinzione dei lavori in elettrici e non elettrici è dovuta al fatto che, in linea di massima, i primi devono essere eseguiti da persone in possesso delle necessarie conoscenze atte a controllare il rischio elettrico, ossia da PES o PAV, mentre i secondi possono essere eseguiti anche da PEC (quindi non necessariamente da PES o da PAV),.. E il Lavoro non elettrico? Norma EN Lavori vicino ad un impianto elettrico quali costruzioni, scavi, pulizie, verniciature, ecc. che possono esporre comunque ad un rischio elettrico 64
28 Lavori/ attività che espongono a rischio elettrico 1- Attività svolta intenzionalmente su impianti elettrici Montaggi elettrici Ampliamenti Modifiche di impianto Prove elettriche Misure Ispezioni Manutenzioni Sostituzioni di lampade- fusibili 65
29 Lavori/ attività che espongono a rischio elettrico 2- Attività NON svolta intenzionalmente su impianti elettrici, ma in vicinanza di linee aeree- impianti. Potature alberi Cantierisitca edile Costruzioni- tinteggiature Scavi Pulizie Manutenzioni Verniciature Altro 66
30 LE NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER I LAVORI ELETTRICI Norma CEI EN :Esercizio degli impianti elettrici Norma CEI :Lavori su impianti elettrici 67
31 QUANDO SI APPLICANO LE NORME EN Sistemi di protezione E CEI Esercizio normale Lavori elettrici Manutenzione Lavori non non elettrici Manovre Misure Prove Ispezioni Lavori Lavori fuori Riparazioni fuori Vicino Vicino linee linee tensione Sostituzioni aeree aeree Lavori Lavori sotto Vicino sotto Vicino cavi cavi tensione sotterranei Lavori Lavori in in prossimità Rischio Rischio di di infortunio elettrico 68
32 Compiti del Datore di lavoro : affidamento di mansione D.lgs81 art. 82- e (CEI ed EN ) Accerta (avvalendosi del medico competente) l idoneità psico-fisica del lavoratore esperto / avvertito. Verifica il il percorso formativo teorico pratico e forma il il lavoratore Valuta il il curriculum professionale del lavoratore prima di di affidargli una mansione specifica. RILASCIA ATTESTAZIONE DI DI IDONEITA E GRADO DI DI QUALIFICA 69
33 Lavori elettrici in cantiere E E quantomai opportuno che datori di di lavoro, preposti, coordinatori della sicurezza si si accertino che il il personale delle imprese esecutrici e i i lavoratori autonomi che svolgono lavori elettrici in in cantiere siano qualificati PES- PEI (in (in funzione del lavoro da da svolgere). Persone non qualificate non devono effettuare interventi su su parti elettriche (nemmeno fuori tensione). Obblighi del del preposto,, art. art D.lgs81/08 verificare affinché soltanto i i lavoratori che che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle alle zone zone che che li li espongono ad ad un un rischio grave e specifico; 70
34 Sintesi estrema delle prescrizioni di sicurezza delle Norme EN50110 e CEI Tutti i i lavori elettrici sono classificabili in: in: Lavori sotto tensione (a (a contatto) max pericolo Lavori in in prossimità di di parti in in tensione pericolo Lavori fuori tensione Basso pericolo Solo personale formato,, addestrato e qualificato può effettuare lavori in in modalità sotto tensione, fuori tensione o in in prossimità,, seguendo procedure di di sicurezza e con l l uso uso di di DPI. Il Il personale formato viene qualificato avvertito,, Esperto e idoneo a lavori sotto tensione (PAV)- PES- PEI Le Le persone comuni possono effettuare lavori solo solo in in assenza completa di di rischio (( o in in alcuni casi casi sotto la la supervisione di di Persone Esperte) 71
35 Lavori in prossimità di parti attive in cantiere In rilevante numero di incidenti mortali dovuti dall elettricità si verifica per contatto con linee elettriche aeree (soprattutto in alta tensione) con gru a torre, trabattelli, autobetonpompe, ecc) Datori di lavoro, coordinatori della sicurezza non devono assolutamente sottovalutare la presenza di linee elettriche aere, soprattutto in alta tensione, che transitano nell area di cantiere. 72
36 Lavori in prossimità di parti attive - Art Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. 73
37 Considerazioni: Lavori in prossimità di parti attive Un (kv) tensione nominale 1 1 < Un < Un D (m) 3 3,5 5 > 7 Prima si riferiva a tutti i lavori svolti in prossimità di parti attive e quindi anche ai lavori elettrici. Ora prevede esplicitamente che la tabella sulle distanze da tenere durante i lavori non elettrici Il lavoro non elettrico è una attività svolta in genere da persone comuni, in vicinanza di parti attive accessibili con pericolo di contatto diretto e/o di arco elettrico. Es. verniciare in vicinanza di parti attive o tagliare alberi in prossimità di linee elettriche, o dove si utilizzano camion ribaltabili, gru, betoniere, sono lavori non elettrici. 74