Source: http://docplayer.it/18838904-Schede-di-verifica-della-corretta-messa-in-opera-di-ponteggi-e-dell-efficienza-degli-elementi-che-lo-compongono.html
Timestamp: 2017-12-15 06:58:48+00:00
Document Index: 142216836

Matched Legal Cases: ['art. 136', 'art. 136', 'art. 136', 'art. 136', 'art. 136', 'art. 36']

SCHEDE di VERIFICA della corretta MESSA IN OPERA di PONTEGGI e dell efficienza degli ELEMENTI che lo compongono - PDF
Download "SCHEDE di VERIFICA della corretta MESSA IN OPERA di PONTEGGI e dell efficienza degli ELEMENTI che lo compongono"
1 SCHEDE di VERIFICA della corretta MESSA IN OPERA di PONTEGGI e dell efficienza degli ELEMENTI che lo compongo Le 4 schede di valutazione della corretta messa in opera dei ponteggi e dell efficienza dei suoi elementi so state predisposte sulla base di quanto indicato dall Allegato XIX Verifiche Di Sicurezza Dei Ponteggi Metallici Fis del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della curezza nei luoghi di lavoro, comunemente deminato Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro Per quanto riguarda i destinatari delle schede: le schede 1, 2 e 3 so da ritener strumento utile per il proprietario del ponteggio e per l utilizzatore, in quanto contengo istruzioni per verificare l idoneità dei ngoli elementi che lo compongo. la verifica è utile a eseguita a prima del montaggio che durante l uso dello stesso. Le schede predisposte elenca le verifiche da eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per o ponteggi metallici a telai prefabbricati, o ponteggi metallici a montanti e traver prefabbricati, o ponteggi metallici a tubi giunti la quarta scheda è, lo strumento predisposto per il coordinatore in materia di curezza e salute durante la realizzazione dell opera (CSE) ed il preposto, per verificare che il ponteggio, già messo in opera, a realizzato in modo corrispondente alle dispozioni di legge e quindi abbia le caratteristiche di misura idonea di prevenzione e protezione. Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 1 di 15
2 Le tre SCHEDE AD USO DEL PROPRIETARIO riferisco ciascuna alle diverse tipologie di ponteggio attualmente in commercio: 1 a scheda: ponteggi a tubi e giunti; 2 a scheda: ponteggi a telai prefabbricati; 3 a scheda: ponteggi a montanti e traver prefabbricati (multidirezionali). Ogni scheda è suddivisa in quattro colonne, che identifica rispettivamente, da controllare, il tipo di controllo da effettuare, la modalità con cui tale riscontro deve essere effettuato e l eventuale procedura da attuare nel caso in cui n risulti conforme. Per facilitare ed agevolare le operazioni e la rapida individuazione degli elementi da testare, è stato iltre inserito nella prima colonna il diseg del oggetto di verifica. Per le prime tre schede, in riferimento al parametro corroone, il giudizio da formulare in conseguenza della tuazione riscontrata e raffrontata è il seguente: potiva, se la corroone è inferiore a quanto previsto dalla rmativa. negativa se la corroone supera quanto previsto dalla rmativa. Nei ca in cui gli spessori risulti inferiori ai limiti di tolleranza previsti dal fabbricante, occorre procedere all eliminazione del. La SCHEDA AD USO DEL COORDINATORE/PREPOSTO puntualizza i controlli del ponteggio metallico che devo essere svolti in cantiere a cura del coordinatore per la curezza/preposto. La scheda è suddivisa in tre colonne nelle quali vengo elencati gli elementi da controllare, le modalità con cui devo essere condotti i controlli e il giudizio di conformità (definito ) o di scostamento dalla conformità (definito ). Inizialmente so proposti i controlli sugli elementi presenti nella totalità dei ponteggi e succesvamente quelli riguardanti elementi me frequenti (elementi in leg). Vengo iltre indicati i controlli da effettuare in particolari tuazioni che posso essere anche presenti contemporaneamente, quali: ponteggi posti in luoghi di tranto o stazionamento; ponteggi con altezza superiore ai 20 m; ponteggi sui quali a stati montati cartelloni pubblicitari, teli o altre schermature. Da ultimo viene riportata la scheda PRO-MEMORIA PER IL COORDINATORE per la curezza/preposto per il riepilogo ed il monitoraggio delle modifiche che devo essere apportate alla ponteggiatura ritenuta n idonea all utilizzo. La scheda serve anche a definire le priorità delle modifiche da effettuare. Le schede rappresenta anche materiale didattico da utilizzare per la formazione delle figure di stema in edilizia. Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 2 di 15
3 Scheda di verifica ad uso del proprietario del ponteggio VERIFICA PONTEGGIO METALLICO A TELAI PREFABBRICATI (Verifica da effettuar prima del montaggio) Data: Responsabile procedimento Luogo della verifica: Elementi Tipo di verifica Modalità di verifica Misura adottata GENERALE TELAIO Controllo estenza del libretto di cui all autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, a di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante Se n este il libretto, il ponteggio n può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare corroone dal ), scartare Se il controllo degli spessori è potivo, procedere al ripristi della protezione, Controllo verticalità montanti telaio, ad esempio con utilizzo filo a piombo Se la verticalità dei montanti n è soddisfatta occorre scartare Controllo spitto di collegamento fra montanti e/o funzionale Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 3 di 15
4 CORRENTI E DIAGONALI IMPALCATI PREFABBRICATI Controllo attacchi controventature: perni e/o boccole traverso corroone Controllo linearità del conservazione collegamenti al telaio corroone piani di calpestio Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso e/o funzionale e/o funzionale e/o funzionale Se il controllo è negativo, occorre: Scartare, o Ripristinare la funzionalità del in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare dal ), scartare Se il controllo degli spessori è potivo, procedere al ripristi della protezione, Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare dal ), scartare Se il controllo degli spessori è potivo, procedere al ripristi della protezione, Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 4 di 15
5 : Controllo efficienza dei stemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) Integrità del stema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura Assenza, nel stema di collegamento, di cricche, distacchi ed osdazioni penetranti per saldatura Se il controllo è negativo: Scartare, o Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristi dell efficienza dei stemi di collegamento BASETTE FISSE piatto di base, ad esempio con un pia di riscontro Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare piatto di base, ad esempio con un pia di riscontro BASETTE REGOLABILI Controllo verticalità stelo filettatura dello stelo e della ghiera filettata e funzionale : stato di conservazione della filettatura Funzionale: regolare avvitamento ghiera Se i controlli, vivo e funzionale, so negativi occorre scartare Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò n è posbile, scartare N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasas), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati. Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 5 di 15
6 Scheda di verifica ad uso del proprietario del ponteggio VERIFICA PONTEGGIO METALLICO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI (Verifica da effettuar prima del montaggio) Data: Responsabile procedimento Luogo della verifica: Elementi Tipo di verifica Modalità di verifica Misura adottata GENERALE MONTANTE Controllo estenza del libretto di cui all autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, a di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante Se n este il libretto, il ponteggio n può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare corroone dal ), scartare Se il controllo degli spessori è potivo, procedere al ripristi della protezione, Controllo verticalità Controllo spitto di collegamento fra montanti Controllo attacchi elementi :, ad esempio con utilizzo filo a piombo e/o funzionale e/o funzionale Se la verticalità del montante n è soddisfatta occorre scartare Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 6 di 15
7 traverso Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare Se il controllo è negativo scartare TRAVERSO corroone dal ), scartare Se il controllo degli spessori è potivo, procedere al ripristi della protezione, conservazione collegamenti ai montanti e/o funzionale, o ripristinare la funzionalità del in conformità alle modalità previste dal Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare CORRENTI E DIAGONALI corroone dal ), scartare Se il controllo degli spessori è potivo, procedere al ripristi della protezione, Controllo linearità del conservazione collegamenti ai montanti e/o funzionale, o ripristinare la funzionalità del in conformità alle modalità previste dal Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare IMPALCATI PREFABBRICA TI corroone dal ), scartare Se il controllo degli spessori è potivo, procedere al ripristi della protezione, piani di calpestio Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 7 di 15
8 Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso e/o funzionale : Controllo efficienza dei stemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) Integrità del stema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura Assenza, nel stema di collegamento, di cricche, distacchi ed osdazioni penetranti per saldatura Se il controllo è negativo: Scartare, o Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristi dell efficienza dei stemi di collegamento BASETTE FISSE BASETTE REGOLABILI piatto di base piatto di base Controllo verticalità stelo filettatura dello stelo e della ghiera filettata, ad esempio con un pia di riscontro, ad esempio con un pia di riscontro e funzionale : stato di conservazione della filettatura Funzionale: regolare avvitamento della ghiera Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare Se i controlli, vivo e funzionale, so negativi occorre scartare Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò n è posbile, scartare N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasas), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati. Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 8 di 15
9 Scheda di verifica ad uso del proprietario del ponteggio VERIFICA PONTEGGIO METALLICO A TUBI E GIUNTI (Verifica da effettuar prima del montaggio) Data: Responsabile procedimento Luogo della verifica: Elementi Tipo di verifica Modalità di verifica Misura adottata GENERALE Controllo estenza del libretto di cui all autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Se n este il libretto, il ponteggio n può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare TUBI corroone dal ), scartare Se il controllo degli spessori è potivo, procedere al ripristi della protezione, GIUNTI Controllo verticalità corroone, ad esempio con utilizzo filo a piombo Se la verticalità del tubo n è soddisfatta occorre scartare Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 9 di 15
10 Controllo bulloni completi di dadi e funzionale : stato di conservzionecon servazione della filettatura Funzionale: regolare avvitamento del dado Se il controllo vivo è negativo occorre : sostituire il bullone e/o il dado con altro fornito dal fabbricante del giunto Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò n è posbile, sostituire con altro fornito dal fabbricante del giunto Controllo linearità martelletti e funzionale Controllo per rotazione giunto girevole : parallelismo dei due nuclei Funzionale: corretta rotazione Se i controlli so negativi occorre scartare Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare corroone dal ), scartare Se il controllo degli spessori è potivo, procedere al ripristi della protezione, IMPALCATI PREFABBRICA TI (n strutturali) piani di calpestio Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso e/o funzionale : BASETTE FISSE Controllo efficienza dei stemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) Integrità del stema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura Assenza, nel stema di collegamento, di cricche, distacchi ed osdazioni penetranti per saldatura Se il controllo è negativo: Scartare, o Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristi dell efficienza dei stemi di collegamento Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 10 di 15
11 BASETTE REGOLABILI piatto di base piatto di base Controllo verticalità stelo, ad esempio con un pia di riscontro, ad esempio con un pia di riscontro e funzionale Se il marchio n è rilevabile, o è difforme occorre scartare filettatura dello stelo e della ghiera filettata : stato di conservazione della filettatura Funzionale: regolare avvitamento della ghiera Se i controlli, vivo e funzionale, so negativi occorre scartare Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò n è posbile, scartare N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasas), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati. Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 11 di 15
12 Scheda di verifica ad uso del coordinatore per la curezza/preposto VERIFICA PONTEGGIO METALLICO (Verifica da effettuar durante l uso) Data: Responsabile procedimento Luogo della verifica: Nota Si indica quando conderato è conforme. Si indica quando conderato n è conforme alla rma. Elemento Generale Stabilità Tipo di verifica Controllare che il diseg esecutivo a conforme allo schema tipo fornito dal Controllare che il diseg esecutivo a firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal Controllare che il diseg esecutivo a tenuto in cantiere, a dispozione degli organi di vigilanza, aseme alla copia del libretto. Controllare che a presente la documentazione relativa all esecuzione dell ultima verifica del ponteggio effettuata dal responsabile di cantiere Controllare che il Datore di Lavoro abbia redatto un Pia di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio in funzione della complestà del ponteggio scelto (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 1). Controllare che le parti di ponteggio n pronte per l uso a evidenziate e delimitate con elementi materiali che impedisco l accesso alla zona di pericolo. (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 5) Controllare che il ponteggio venga montato, smontato e trasformato da personale che ha ricevuto una formazione adeguata. (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 6 e c. 7 - allegato XXI) Controllare che il ponteggio a composto da elementi marchiati da un unico fabbricante Controllare che il ponteggio a stabile e appoggi su un basamento con capacità portante sufficiente (D.Lgs 81/08, art. 136) Controllare che lo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteggio a impedito con il fissaggio su una superficie di appoggio o con altro stema equivalente (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 4, let a). Giudizio di conformità Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 12 di 15
13 Elemento Dispotivi anticaduta Impalcati Tavole fermapiede Controllare la verticalità dei montanti con l utilizzo del filo a piombo. Verificare l efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante: controllo vivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; controllo vivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; controllo vivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura. Controllare i dispotivi di blocco dei fermapiedi Controllare i dispotivi di blocco degli elementi di impalcato Controllare l efficienza e il numero degli ancoraggi secondo le modalità previste dal riportate nel libretto e secondo le caratteristiche del supporto su cui so installate. Controllare che gli eventuali giunti utilizzati a opportunamente serrati secondo le modalità previste dal riportate nel libretto Tipo di verifica Controllare che a protetti tutti i bordi verso il vuoto: scale; collegamenti; pareti laterali e frontali ponteggio. Controllare che i ponti a muniti di dispotivi anticaduta anche tra bordo inter dell impalcato e struttura per distacchi superiori a 30 cm Controllare che l altezza dei montanti superi di alme 1,2 m l ultimo impalcato o pia di gronda Parte riservata a ponteggi costituiti da elementi in leg Controllare che le tavole trovi in perfetto stato d uso prive di quala difetto (leg danneggiato da tagli, marcio o fessurato, pezzi di metallo contorti, danni d invecchiamento). Controllare che le tavole a: di spessore adeguato al carico che devo sopportare, prive di di e larghezza n inferiore ai 20 cm; ben accostate tra di loro e appoggiate su 4 traver; alle estremità, in corrispondenza di un traverso, sovrapposte per un tratto n inferiore ai 40 cm. Controllare che le tavole trovi in perfetto stato d uso (leg danneggiato da tagli, marcio o fessurato, pezzi di metallo contorti, danni d invecchiamento). Controllare che le tavole a fissate in maniera appropriata Giudizio di conformità Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 13 di 15
14 Parapetti (ponteggio, gronde,vuoti solette) Controllare che le tavole trovi in perfetto stato d uso prive di quala difetto (leg danneggiato da tagli, leg marcio o fessurato, pezzi di metallo contorti, danni d invecchiamento). Controllare che le tavole a fissate in maniera appropriata Controllare che a rispettate le distanze tra i vari elementi (corrente, traverso, tavola fermapiede). Controllare che esta u schema costruttivo (quando necessario) Controllare che il parapetto a correttamente installato Controllare che il parapetto a stabile e restente agli sforzi per cui è stato predisposto Parte riservata ai ponteggi metallici posti in corrispondenza ai luoghi di tranto o stazionamento Controllare l efficienza del parasas Protezione di terzi Controllare che a sbarrata e opportunamente segnalata l intera zona di pericolo Controllare che a ascurata la protezione di terzi dalla caduta di oggetti (utilizzo di teli o altri dispotivi) Generale Parte riservata ai ponteggi di altezza superiore a 20 metri o n conformi agli schemi tipo Controllare che a stato redatto un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato a rma di legge all esercizio della profesone Controllare che il progetto del ponteggio a tenuto in cantiere a dispozione dell autorità di vigilanza aseme alla copia del libretto Controllare che il Datore di Lavoro abbia redatto un calcolo di restenza e stabilità delle corrispondenti configurazioni di impiego del ponteggio (art. 36 quater comma 1, D.Lgs. 626/94) Parte riservata ai ponteggi sui quali a stati montati tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature Controllare che a stato redatto un appoto Generale calcolo, eseguito da ingegnere o architetto abilitato a rme di legge all esercizio della profesone, in relazione all azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 14 di 15
15 ELEMENTI DI VERIFICA Priorità/termine ACCERTATO NOTE VERIFICATO Data Visto Data Visto Regione Lombardia D.G. Sanità Pagina 15 di 15