Source: http://docplayer.fr/1522798-Detect-pro-securite-guide-des-systemes-de-securite-incendie.html
Timestamp: 2018-01-18 22:33:10+00:00
Document Index: 214075654

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

DETECT PRO SECURITE GUIDE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE - PDF
DETECT PRO SECURITE GUIDE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
Download "DETECT PRO SECURITE GUIDE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE"
Marie-Laure Lafond
1 SOMMAIRE La réglementation de sécurité A. Généralités B. Le concept SSI C. Les principaux référentiels D. Glossaire La détection incendie A. Les points de détection et le découpage d un bâtiment en zones B. La gamme conventionnelle «Y2» C. La gamme conventionnelle «AZUR» D. Les performances des principaux détecteurs La mise sécurité incendie A. Principe de découpage d un établissement B. Les dispositifs actionnés de sécurité C. Les centralisateurs de mise en sécurité incendie «CRYPTON» Vos notes
2 Avant propos Ce guide n a pas la prétention de se substituer à l ensemble des textes de référence traitant des Systèmes de Sécurité Incendie, il vise simplement à en faire une synthèse en privilégiant des rappels généraux sur les obligations tant du point de la réglementation française en la matière et que du point de vue de l Assurance. Il vise avant tout les systèmes de sécurité incendie des catégories A et B et est découpé selon 3 grands axes principaux : Rappels sur les référentiels, les objectifs et la terminologie ; Règles générales applicables en détection incendie (quel détecteur, quel équipement, etc) ; Règles générales applicables en sécurité (découpage des établissements en zones, fonctions, etc). Ce document se veut la traduction originale sur la façon d appréhender le «Système de Sécurité Incendie» au lieu de refaire une nouvelle fois une traduction illustrée de la réglementation. Espérant que notre approche vous séduira par sa méthode d analyse globale sans liens trop directs aux textes qui évoluent constamment et ce de plus en plus vite, compte tenu de la prise en compte de la normalisation européenne.
3 La réglementation de sécurité A.1 Rappels Organisée principalement autour du «CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION articles L123-2 pour la partie législative et R123-1 à R pour la partie réglementaire», la réglementation relative à la protection contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public a pour objectif principal de définir un ensemble de mesures générales et particulières visant à la protection des personnes. Celle-ci est basée sur le principe d une association de moyens passifs de lutte (conception architecturale) et de moyens actifs (extincteurs portatifs, détection incendie, etc). Parmi les moyens actifs et outre le fait de privilégier une intervention rapide des services de sécurité (alerte), l implantation d un système de sécurité incendie (SSI) permet la conjugaison des deux actions principales suivantes : informer d une façon fiable les occupants des locaux pour leur permettre d évacuer les lieux sans panique (alarme) ; la fonction évacuation générale est réalisée à partir de l équipement d alarme (EA) ; limiter l évolution toujours possible de l incendie et favoriser la lutte (mise en sécurité) par la mise en œuvre des fonctions de compartimentage ou/et de désenfumage. A.2 Domaine d application Le règlement de sécurité contre l incendie est applicable dans les établissements classés, on distingue : les immeubles d habitation, les établissements recevant du public du premier groupe (de la 1 ère à la 4 ème catégorie), les établissements recevant du public du second groupe (5 ème catégorie), les immeubles de grande hauteur. Commentaire Les produits que nous proposons sont plus particulièrement destinés aux trois derniers types d établissement ainsi qu à l exigence du «CODE DU TRAVAIL» qui appelle la norme NF S pour réaliser l évacuation dans les entreprises de plus 50 personnes. A.3 Les établissements recevant du public du groupe 1 Types J L M N O P R S T U V W X Y structures d accueil pour les personnes âgées et personnes handicapées salles d audition, de conférences, de réunions, de spectacles, de projection, à usages multiples. magasins de vente, centres commerciaux restaurants ou débits de boissons (voir aussi OA) hôtels, pensions de famille (voir aussi OA) salles de danse, de jeux crèches, maternelles, jardins d enfants, haltes garderies, établissements d enseignement, colonies de vacances, internats bibliothèques, centres de documentation salles d exposition établissements sanitaires établissements de culte administrations, banques, bureaux établissements sportifs couverts Musées
4 établissements spéciaux EF établissements flottants, bateaux stationnaires et flottants GA gares OA hôtels et restaurants d altitude PA établissements de plein d air SG structures gonflables CTS chapiteaux, tentes et structures itinérantes REF refuges de montagne autres établissements PS parcs de stationnement couverts A.4. Les établissements recevant du public du groupe 2 Dans le second groupe, il existe uniquement une 5 ème catégorie qui correspond à de petits établissements pour lesquels des mesures particulières sont prises (voir dispositions particulières : articles PE) telle l installation d un SSI de catégorie A destiné principalement à la diffusion de l alarme générale et au désenfumage, si l établissement possède des locaux à sommeil. PO PU PX petits établissements à usage d hôtel petits établissements à usage de soins petits établissements à usage sportif A.5 Les immeubles de grande hauteur Etablissements recevant du public dont la hauteur (h) comprise entre les accès pompiers et le dernier plancher est supérieure à 28m, exception faite des immeubles d habitation pour lesquels cette hauteur de classement est portée à plus de 50m. On distingue les types principaux suivants : GHA GHO GHR GHS GHU GHW1 GHW2 GHZ immeubles à usage d habitation immeubles à usage d hôtel immeubles à usage d enseignement immeubles à usage de dépôt d archives immeubles à usage sanitaire immeubles à usage de bureau avec 28m < h < 50m immeubles à usage de bureau avec h > 50m immeubles à usage mixte A.6 Commentaires sur les référentiels existants Les normes françaises NF S et NF S précisent ce qui doit être fait en matière d installation et d entretien de systèmes de sécurité incendie. Dans tous les cas, il est souhaitable de distinguer : l entretien qui doit être fait par une entreprise qualifiée et les vérifications qui doivent être réalisées par une entreprise agréée par le ministère ad hoc. Il est à noter que ces normes n apportent que peu d exigences d un point de vue «détection incendie» et vont, à moyen terme, évoluer en ce sens.
5 Concernant la marque NF Matériels de détection incendie, l article GN 14 du Règlement de sécurité a été modifié pour introduire le marquage CE (Directive Produit de Construction). Le marquage CE ne vise strictement que la conception des produits et en aucun cas n aborde les dispositions suivantes : la mise en système, objet du rapport d association dans le cadre de la marque NF, l installation et la maintenance qui sont de la compétence de sociétés dûment qualifiées. Le concept SSI B.1 Adéquation type ERP SSI et EA établissement catégorie du SSI type d EA système d alerte type catégorie A B C D E 1 2a 2b 3 4 urbain direct J 1 à 4 ( 20 personnes) X X X (1 à 2) L 1 (> 3000 personnes) X XS X 1 (< 3000 personnes) X X X X X 2 X X X 3 et 4 X X M 1 X XS X 2 X X X Xs X 3 Xs X 4 X X N 1 et 2 X X 3 et 4 X X O 1 à 4 X X P 1 X X 2 X X 3 et 4 (danse en sous-sol) X X X XS X 4 (danse seule) XS X 4 (jeux seuls) X X R 1 à 3 X X 4 X X 1 à 4 avec locaux à X X sommeil S 1 X X 2 X X 3 et 4 X X T 1 avec service de sécurité X X 1 (sans service) et 2 X X X XS X(2) X (1) 3 X X 4 X X U 1 à 4 X X X (3 et X (1 à 3) 4) 1 à 4 sans locaux à X sommeil V 1 à 4 X X (1 et 2) W 1 et 2 X X X X X 3 X X 4 X X X 1 et 2 X X 3 et 4 X X
6 Y 1 XS X 2 à 4 X X EF 1 et 2 X X 3 et 4 X X 1 à 4 avec locaux à X X sommeil GA 1 à 4 voir GA9 X (2 à 4) X(1) OA 1 à 4 X X (radio) PA 1 à 4 X (1) SG 1 à 4 X (1 et 2) CTS 1 à 4 S(>700p) X(>700p ) REF 1 à 4 X X (radio) 5ème sans locaux à sommeil chef d établissement X avec locaux à sommeil X X 5ème PX sans locaux à X X sommeil X : requis - XS : (équipement d alarme et système de sonorisation de sécurité) requis - Xs : EA requis + si existant, système de sonorisation de sécurité. bibliographie : «Les éditions du Journal officiel - édition 1996 : n 1685, 1686, 1687, 1688 et 1689».
7 B.2 Catégories de SSI et types d EA SSI-A DAI ECS CMSI US/ UCMC DAC DAS EA1 ou BAAS Sa DS DM UGA1 UGA1 SSI-B US/ UCMC DAC DAS DM CMSI UGA2 EA2a DM ou BAAS Sa DS SSI-C UGA2 US DAC DAS DCS D.M. UGA2 ou EA2a EA2b DM SSI-D DCMR DAC DAS BAAS Pr capacité maximale : 1 ZA BAAS Sa DM UGA2, EA2b ou EA3 E.A.3 DM SSI-E DAC DAS BAAS Ma DCM DM UGA2, EA2b à EA4
8 Les principaux référentiels C.1 Détection incendie référence intitulé date EN54 NF S CCTG 5655 CCP 5659 série de normes européennes relatives aux matériels constitutifs d un système de détection et d alarme incendie. Détecteurs et organes intermédiaires. MARCHES PUBLICS - Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics d installation de détection d Incendie (travaux de bâtiment) MARCHES PUBLICS - cahier des clauses particulières relatif à la maintenance des installations de détection incendie - réimpression Règle R7 APSAD - DETECTION AUTOMATIQUE D INCENDIE règle d installation décembre 1999 Commentaire La norme NF S sert de référentiel uniquement pour les détecteurs non couverts par la normalisation européenne, à savoir à ce jour elle ne vise que les détecteurs à aspiration dits «détecteurs multiponctuels». C.2 Mise en sécurité incendie référence intitulé date NF S Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d incendie et de panique avril 1999 NF S Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositions générales juillet 2000 NF S Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Règles d installation septembre 1993 NF S Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Règles d exploitation et de maintenance avril 1997 NF S Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) mars 1991 NF S Unités de Signalisation (US) décembre 1990 NF S Equipements d Alarme (EA) mai 2002 NF S Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) + 1 partie de norme par DAS décembre 2003 NF S Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) : - Dispositifs de Commande Manuelle (D.C.M.) - Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées (D.C.M.R.) - Dispositifs de Commande avec Signalisation (D.C.S.) - Dispositifs Adaptateurs de Commande (D.A.C.) juillet 1991 NF S Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) mars 1992 NF S Alimentations Electriques de Sécurité (A.E.S.) juin 2000 NF S Acoustique - signal sonore d évacuation d urgence octobre 1975 NF C Blocs Autonomes d Alarme Sonore d évacuation d urgence (BAAS) août 1989 S Commentaires et interprétations des normes NF S à NF S novembre 1995 Commentaire Ce dernier document n est pas une norme, mais c est le seul fascicule qui traite des unités d aide à l exploitation (UAE).
9 Glossaire D.1 Systèmes et produits abréviation signification référentiel produit SSI AES alimentation électrique de sécurité NF S BAAS bloc autonome d alarme sonore NF C CMSI centralisateur de mise en sécurité incendie NF S et CR coffret de relayage d extinction automatique RT3 DAC dispositif adaptateur de commande NF S DAI détection automatique d incendie EN54-5, EN54-7, EN54-10 et EN54-12 DAS dispositif actionné de sécurité NF S DCM dispositif de commande manuelle NF S DCMR dispositif de commandes manuelles regroupées NF S DCS dispositif de commande avec signalisation NF S DCT dispositif commandé terminal DM déclencheur manuel EN54-11 et NF S DS diffuseur sonore EN54-3 et NF S EA équipement d alarme NF S EAE équipement d alimentation électrique EN54-4 ECS équipement de contrôle et de signalisation EN54-2 SDI système de détection incendie EN54-1 et NF S SMSI système de mise en sécurité incendie NF S SSI système de sécurité incendie NF S SSS système de sonorisation de sécurité NF S UCMC unité de commande manuelle centralisée NF S UGA unité de gestion d alarme NF S UGCIS unité de gestion centralisée des issues de secours NF S annexe B US unité de signalisation NF S
10 D.2 Fonctions de mise en sécurité incendie abréviation AIT CMP DSF EVC signification mise à l arrêt des installations techniques compartimentage désenfumage évacuation Commentaire Ces dernières abréviations ne sont pas citées dans le texte mais sont souvent utilisées. D.3 Découpage des établissements abréviation ZA ZC ZD ZE ZF ZS signification zone de diffusion d alarme zone de compartimentage zone de détection, identifiable sur l équipement de contrôle et de signalisation zone d extinction (on parle aussi de zone de noyage : ZN) zone de désenfumage zone de mise en sécurité ZE zone d extinction D.4 Autres abréviations abréviation CTP ERP IGH LC LDS LT PA PCS PS VT VTP signification cheminement technique protégé : gaines, caniveau ou vide de construction coupe feu établissement recevant du public immeuble de grande hauteur ligne de contrôle, transporte l information de position d un DAS ligne de diffusion sonore ligne de télécommande, transporte l information de commande d un DAS position d attente d un DAS, gérée en général par un contact dénommé début de course (DC) poste central de sécurité ou poste de sécurité position de sécurité d un DAS, gérée en général par un contact dénommé fin de course (FC) voie de transmission, interne au CMSI elle relie par exemple un matériel central à un matériel déporté volume technique protégé : local ou placard coupe feu
11 La détection incendie A.1 Les détecteurs automatiques et déclencheurs manuels On distingue les détecteurs automatiques par : leur type : fumée (ionique, optique, multicapteur), chaleur (thermostatique ou thermovélocimétrique) et flammes (UV ou IR) ; leur forme : ponctuelle, linéaire et multiponctuelle ; leur réponse : conventionnelle ou adressable. Les déclencheurs manuels répondent à des directives strictes, ils sont généralement de couleur rouge et ce quelle que soit la fonction qu ils réalisent. Seule exception à cette règle : les déclencheurs pour issue de secours (couleur verte). D un point de vue système, il n existe pas de règle générale à tous les constructeurs, c est la notice d association et par suite le rapport d association qui fixent les limites en quantité, longueur et nature de câble. A.2 Le découpage d un bâtiment en zones de détection La division en zones de détection automatique (ZDA) doit respecter les règles suivantes : une ZDA ne doit pas dépasser plus de 1600m² de superficie de plancher, une ZDA ne doit pas s étendre au-delà d une zone de mise en sécurité (ZC ou ZF) et chaque ZDA doit être limitée à un seul étage sauf si la zone est constituée soit d une cage d escalier, soit d un atrium, soit d une gaine d ascenseur, soit si la superficie totale du bâtiment est inférieure à 1600m² ou s inscrit dans une seule zone de sécurité, généralement zone de diffusion d alarme). La surveillance en terme de détection automatique peut être : totale : il s agit ici d une prescription Assurances (Règle R7) ou partielle : il s agit alors des établissements publics. Il peut s agir également d une demande assureur où le risque en terme de perte d exploitation est très conséquent (par exemple, machine de production). Pour les zones de détection manuelle (ZDM), elle peut s étendre sur tout un bâtiment sauf si l exploitant souhaite un découpage, si le nombre de DM est trop conséquent pour une seule ligne ou si le site est un ERP de type J. ZS1 ZDAa ZS1 ZDAaa ZDAax ZS1 ZDAa ZDAb ZS2 ZDAba ZDAby ZS2 ZS2 Corrélation entre ZDA et ZS
12 La gamme conventionnelle «AZUR» B.1 Limites en terme de perte Par obligation normative produit, une ligne de détection conventionnelle ne peut pas gérer plus de 32 détecteurs automatiques ou (exclusif) déclencheurs manuels. B.2 Les tableaux de détection incendie référence type nombre de ZD nombre de ZA nombre de ZS ou ZE AZUR S2/6/10 ECS 2 à 10, modulo AZUR E2/6 ECS/CR 2 à 6, modulo 4-1 ZE AZUR C2/6/10 ECS/CMSI 2 à 10, modulo ZS (2 fonctions) AZUR E28 ECS/CR 4 à 24, modulo 4-1 à 4 ZE B.3 Les déclencheurs manuels et les détecteurs automatiques référence type forme câble : type - longueur quantité par ligne BMY2 déclencheur manuel ponctuelle 1 paire 8/10 sous 32 BMLY2 déclencheur manuel écran (SYT1) d une 32 AZI ionique de fumée longueur maximale de 32 AZO optique de fumée 800m. 13 AZDT multicritère de fumée 10 AZTV thermovélocimétrique 15 AZDLF fumée linéaire 1 AZDFHS fumée multiponctuelle 8 sur EAE externe Chaque détecteur ponctuel peut être équipé d un et d un seul indicateur d action à distance.
13 La gamme adressable «AZUR» C.1 Limites en terme de perte Par obligation normative produit : une ligne de détection adressable ouverte, «ligne», ne peut pas gérer plus de 32 détecteurs automatiques ou (exclusif) déclencheurs manuels ; une ligne de détection adressable bouclée, «boucle», ne peut pas gérer plus de 125 détecteurs automatiques ou/et déclencheurs manuels en limitant la perte sur un simple défaut à 32 points de même nature. C.2 Les tableaux de détection incendie référence type nombre de points nombre de ZA nombre de ZS ou ZE AZUR 99AS ECS 1 à AZUR 99AC ECS/CMSI 1 à ZS (2 fonctions) AZUR 250 SVB ECS 1 à 999, modulo AZUR 250 CIF ECS/CMSI 1 à 999, modulo ZS (2 fonctions) C.3 Les déclencheurs manuels et les détecteurs automatiques référence type forme câble : type - longueur qté par ligne/boucle BA95 déclencheur manuel ponctuelle 1 paire 8/10 sous 32/125 DM95 déclencheur manuel à écran (SYT1) d une -/125 AZIA isolateur ionique de fumée longueur maximale de 800m pour une ligne. 32/125 AZOA optique de fumée 1 paire 8/10 sous 32/125 AZOTA multicritère de fumée écran (SYT1) d une 32/125 AZTPA thermostatique longueur maximale de 32/125 AZTVA thermovélocimétrique 2000m pour une 32/125 AZIR flammes IR boucle. 16/64 AZDLF fumée linéaire 6/24 MIV+ isolateur de court-circuit - -/124 MBA95 adresse collective Y2-1 sur EAE interne MBA95EX adresse collective EX - 1 sur EAE interne Chaque détecteur peut être équipé d un et d un seul indicateur d action à distance.
14 Performances des principaux détecteurs environnement en absence d incendie DFHS ponctuel fumée ponctuel flammes ponctuel chaleur 4 D.1 Détecteur ponctuel de fumée DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE AZO ou AZOA - référentiel EN type ponctuel - effet Thyndall - aire maximale surveillée 80m² - hauteur maximale 12m - installation sous plafond conventionnel ou adressable composants associables : - socle S95 - support SEV et verrou - indicateur d'action IA D.2 Détecteur ponctuel de chaleur DETECTEUR DE CHALEUR - référentiel EN type thermovélocimétrique ponctuel - capteur thermistance - aire maximale surveillée 35m² - hauteur maximale 6m - installation sous plafond AZTV ou AZTVA conventionnel ou adressable composants associables : - socle S95 - support SEV et verrou - indicateur d'action IA variante : VTEX (sécurité intrinsèque)
15 D.3 Détecteur optique linéaire de fumée DETECTEUR LINEAIRE DE FUMEE AZDLF - référentiel EN type à reflexion - sensibilté réglable - portée de 10 à 80m - hauteur maximale 12m - réglage en site et azimut +/-10 gammes adressable ou conventionnelle composants associables : - réflecteur REFLEX 10 (portée 10-30m) - réflecteur REFLEX 60 (portée 30-80m) - boîtier de report et de test DLF-BR - kits de chauffage et filtre d'essai La mise en sécurité incendie A.1 Le découpage d un bâtiment en zones de sécurité Dans le domaine de la mise en sécurité incendie, les textes associent à chacun des types de fonction (normes de produit) un type de zone (normes d installation) et autorisent ainsi le transfert matériel - découpage en zones d un établissement. Sont distinguées ainsi : la zone de diffusion d alarme «ZA», la zone de compartimentage «ZC» et la zone de désenfumage «ZF». Ces zones sont définies par le générique : zone de mise en sécurité incendie ZS. Ce terme est à utiliser avec une extrême délicatesse lors de la lecture et de l interprétation des textes. Le terme de zone sinistrée est également utilisé pour les établissements des types J et U (zone J10 ou zone U10), il s agit ici d un secteur regroupant généralement une ZF et une ZC à mettre simultanément en sécurité. Hormis pour l évacuation où il existe des règles simples (voir A.2, ci-dessous), le découpage d un bâtiment est exprimé dans un cahier des charges établi généralement par un Bureau d Etudes qui traduit les Règlements ERP ou/et IGH selon l activité même de l établissement (type J, U, etc). A.2 La zone de diffusion d alarme «ZA» La ZA est associée à la fonction évacuation, son rôle vise essentiellement une sortie rapide et sans panique des personnes qui occupent un bâtiment où existe un début d incendie. Exception faite des IGH où l évacuation est traitée par niveau, sur le territoire français l évacuation est réalisée par bâtiment, étant entendu qu un établissement peut comporter plusieurs bâtiments. Ramener au produit, chaque ZA se matérialise par un équipement d alarme (EA) qui comprend : une unité de gestion d alarme, selon la catégorie de SSI, soit des diffuseurs sonores ou /et des diffuseurs d alarme générale sélective portés par une(des) ligne(s) de diffusion sonore, soit des BAAS commandés par un contact auxiliaire, les issues de secours commandées par un contact auxiliaire soit directement au travers d un déclencheur manuel de couleur verte placé à proximité de chaque issue de secours ou indirectement au travers d une UGCIS, l éclairage de secours activé par un contact auxiliaire et toutes autres commandes selon la nature et le classement du site (coupure des projecteurs pour une salle de cinéma, par exemple).
16 A chaque ZA, sont associés : un retard à la commande automatique qui peut varier de 0 à 5 minutes et une durée de fonctionnement assignée qui doit être égale ou supérieure à 5 minutes. Par défaut le retard est fixé à 0 et la durée à 5 minutes. Il appartient exclusivement à la Commission de Sécurité en charge de l établissement de demander la modification de l un ou l autre de ces paramètres. Attention Dans les établissements de type R, c est l évacuation qui sans délai, commande les portes coupe-feu qui sont alors assimilées à des «DAS d évacuation». Dans ce type d établissement il n existe donc pas de fonction de compartimentage à proprement parlé. ZA établissement multi bâtiments bâtiment C bâtiment B IGH mono bâtiment bâtiment A A.3. La zone de compartimentage «ZC» La ZC est associée à la fonction compartimentage, son rôle vise essentiellement à limiter la progression d un incendie en découpant toute ou partie d un bâtiment en canton coupe-feu, c est à dire en fixant des obligations de résistance au feu aux structures tout en autorisant une activité par la mise en œuvre de DAS comme les portes coupe feu, clapets coupe feu, etc. Exception faite des IGH où chaque niveau représente un compartiment, il n existe pas réellement de surface maximale d un compartiment si ce n est pour les parkings automobiles (4000m²). La taille de chaque compartiment est définie par le Règlement ERP et ce selon la nature de l activité développée. Les principaux types d établissement découpés en compartiment sont les : type J - structures d accueil pour personnes âgées, type U - établissements sanitaires. Pour les autres types et de façon générale, le bâtiment est assimilé à un compartiment comme c est le cas pour les établissements de la 5 ème catégorie avec locaux à sommeil (hôtel). On associe à la fonction de compartimentage, des asservissements ou sous fonctions, comme le non arrêt ascenseur (NAA), l arrêt des centrales de traitement de l air (CTA) et tout autre arrêt d installation technique (AIT). Ramener au produit, chaque ZC (ou ZF) se matérialise par : une facette/fonction (partie de l US/UCMC), une ou des lignes de télécommande et éventuellement des lignes de contrôle, on parle dans ce cas de «DAS contrôlés» un ou des relais pour assurer les sous-fonctions. A.4. La zone de désenfumage «ZF» La ZF est associée à la fonction désenfumage, son rôle est de fixer le sens de circulation des fumées afin de faciliter d une part l évacuation des personnes et de faciliter l intervention des services de secours. Il existe principalement deux types de désenfumage qui sont parfois associés : le désenfumage naturel, le DAS permet ici à l air frais d arriver par conduit ou aux fumées d être évacuées ; le désenfumage forcé qui met en œuvre un système volets moteurs, moteurs pilotés chacun par un coffret de relayage. Le CMSI est chargé de commander et de gérer ce type de système de désenfumage.
17 Exception faite des IGH où chaque niveau représente une ZF et de la même façon que pour le compartimentage, le Règlement ERP détermine les zones de désenfumage et ce en fonction de la nature de l activité développée. Les principaux types d établissement découpés sont les : type J - structures d accueil pour personnes âgées, type U - établissements sanitaires, type PS parcs couverts de stationnement. ZA1 (AGS) local technique ZDA3 chambres 3a à 3n pcf ags tcf1a ZDM1 tcf1b tcf2a ags tcf2b ZF1 ZDA1 pcfr ZF2 ZDA2 ZC1 local infirmières ZDA4 chambres 4a à 4n pcfr : une porte coupe feu de recoupement n'est pas un DAS commun. Découpage en zones d une partie de niveau d un établissement de type U hors issues de secours Les dispositifs actionnés de sécurité «DAS» B.1 Caractérisation Les principaux paramètres qui caractérisent un DAS sont : norme produit applicable : NF S ou NF S (série 0 à n) fiche n de I à XIV (voir tableau de classement ci-après) tension de télécommande 12V, 24V ou 48V en courant continu puissance électrique 3,5W télécommande par émission ou par rupture autres paramètres obligation(s) et option(s) d équipement en contrôle de position et réarmement. B.2 DAS communs Compte tenu que certains DAS peuvent contribuer à la mise en sécurité incendie de plus d une zone de mise en sécurité, des obligations particulières doivent être respectées, et ce en aggravation des exigences énoncées dans le tableau ci-après : un DAS commun à 2 zones de mise en sécurité doit obligatoirement être contrôlé en position d attente et en position de sécurité. Il en est de même pour tout coffret de relayage moteur ou groupe de moteurs disposé sur conduit collectif (conduit commun à n zones de désenfumage). De plus dans ce cas particulier, une unité de signalisation (US seule) doit être affectée à l ensemble des conduits de même type (soufflage ou extraction) agissant dans les mêmes ZF. Le DAS à proprement parlé est un coffret de relayage, objet de la fiche XIII.
18 Commentaire : Le contrôle des dispositifs actionnés de sécurité contrôlés en position demande la présence d une unité de signalisation. A ce titre la gestion de ce type de dispositif actionné de sécurité demande donc la mise en œuvre d un système de sécurité de catégorie A, B ou C. B.3 Immeubles de grande hauteur Dans ce type d établissement : le contrôle des positions d attente et de sécurité est obligatoire pour tous les DAS et ce, que le DAS considéré soit individuel ou commun. l exutoire de désenfumage, objet de la fiche 6, équipant chaque escalier doit être télécommandé à partir d une «commande manuelle» accessible au niveau 2 et non, au niveau 1 comme ceci est l usage pour une UCMC de fonction. Commentaire Seul notre centralisateur de mise en sécurité incendie CRYPTON 256 permet de réaliser cette dernière fonction. moteur R réarmement Coffret de Relayage pour ventilateur de Désenfumage "CRVD" R R contrôle d'attente télécommande contrôle de sécurité commande d'arrêt CMSI AM Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage
19 B.4 Classement des DAS fiche n dénomination fonction DC FC réarmement commentaire I clapet autocommandé CMP op. op. - seul le DC est exploitable II clapet télécommandé CMP op. OB. - III volet de transfert DSF + CMP op. op. - DAS a affecté à la fonction IV V VI VII VIII IX X XI XII volet pour conduit collectif volet pour conduit unitaire ou collecteur exutoire de désenfumage exutoire pour cage d escalier mise à l abri des fumées par surpression mécanique ouvrant télécommandé en façade ouvrant pour désenfumage de secours I.G.H. porte battante à fermeture automatique porte coulissante à fermeture automatique rideau et porte à dévêtissement vertical DSF + CMP OB. OB. - DSF DSF op. op. - DSF op. op. à distance, obligatoire DSF OB. OB. à distance, obligatoire DSF op. op. à distance, conditionné DSF OB. OB. - CMP op. op. - commande manuelle intégrée (rupture de principe) CMP op. op. - CMP op. op. à vue, obligatoire XIII coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage DSF OB. OB. à distance, obligatoire commande manuelle intégrée au coffret. un dispositif de réarmement dans chaque ZS ou ZF. un bouton d arrêt par moteur au PCS. XIV dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours op. : option - OB. : obligatoire (sources : norme NF S et fascicule S ). EVC op. op. - Si la gestion des positions est demandée, alors UGCIS obligatoire.
20 Les centralisateurs de mise en sécurité incendie «CRYPTON» C.1 Limites en terme de perte Par obligation normative, il n est pas autorisé de perdre sur un simple défaut de câblerie plus d une fonction (matérialisée par une facette) dans une zone de sécurité (ZA, ZF ou ZC). C.2 Les matériels référence catégorie types de fonction assurés type de câblage nb maximum de fonctions standard de tension CRYPTON 6 A ou B EVC, CMP & DSF (1) centralisé de 4 à 13 24V CRYPTON 24 A ou B EVC, CMP & DSF centralisé et déporté (BD) de 9 à 25 48V CRYPTON 256 A EVC, CMP & DSF déporté (ED) de 16 à V ou 48V (1) : non adapté au désenfumage collectif. C3. Les principales facettes de fonction (signalisation et commande) On distingue deux grandes familles de facettes pour fonction de mise en sécurité : la(les) facette(s) liée(s) à la fonction évacuation qui compose(nt) l UGA et les facettes liées aux fonctions compartimentage ou/et désenfumage qui compose l US/UCMC. Il existe par ailleurs des facettes complémentaires généralement dédiées à réaliser des commandes ou/et des signalisations particulières dont la plus fréquemment utilisée est la facette dite «US seule» qui sert à la surveillance de moteur(s) sur conduit collectif. UGA Alarme Acquit. Processus Dérang. Liaisons Diffuseurs Sonores HS Contact Aux HS Veille Restreinte Commande Evacuation Générale US/UCMC avec contrôle Sécurité Dérang./ Anomalie Attente Commande manuelle US/UCMC sans contrôle Dérang. Commande manuelle les facettes UGA.1, US/UCMC pour fonction contrôlée, US/UCMC pour fonction non contrôlée
Cahier des charges fonctionnel Du Système de Sécurité Incendie
Agence Ile de France Buro+ bâtiment 9 9, rue de la Grande Ourse 95800 CERGY Contrat n : CC_000472 Cahier des charges fonctionnel Du Système de Sécurité Incendie CENTRE DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION Bâtiment
Maître d'ouvrage SIVOS du Groupe Scolaire Intercommunal Pierre Pflimlin 42 Grand'Rue 67350 UBERACH Tél : 03.88.07.71.49 - Fax : 03.88.07.71.88 sivos.pflimlin@gmail.com Assistant Maître d'ouvrage MP CONSEIL
CENTRE MEDICAL DE BLIGNY (BÂTIMENT FONTENAY A, B ET CENTRE) 91640 BRIIS-SOUS-FORGE
Coordination d un Système Sécurité Incendie CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL D UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE CENTRE MEDICAL DE BLIGNY (BÂTIMENT FONTENAY A, B ET CENTRE) 91640 BRIIS-SOUS-FORGE Date de la
Ville de RICHEBOURG rue du bas Chemin CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE PHASE DCE NOTICE SSI
Ville de RICHEBOURG rue du bas Chemin CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE PHASE DCE NOTICE SSI MAITRE D OUVRAGE : Mairie de Richebourg 3, Place du Général de Gaulle 62136 RICHEBOURG A.M.O : 2L Ingénierie
Rapport de Vérification Réglementaire en Exploitation
Rapport de Vérification Réglementaire en Exploitation AAAAAAAAAAAA N 088595411401R001 AAAAAAAAAAAA Référence client 4500166853 DU 09.04.14 Entreprise UNIVERSITE DE CAEN IAE Rue Claude Bloch 14000 CAEN
VILLE de NICE 2 ème tranche FIMATEC CAHER DES CHARGES FONCTIONNELLES S.S.I. Université st jean d angely CAHIER DES CHARGES S.S.I
DETECTION INCENDIE CAHIER DES CHARGES S.S.I CAHIER DES CHARGES S.S.I DATE : MAI 2005 JEZ JLP JR sans N 135074-DCE CAHIER SSI MAI 2005 Page 1/25 SOMMAIRE 1 PREAMBULE / mission confiee au coordonnateur...
TOME 1 All sécurité - Romain59 SOMMAIRE Normes 3 Abréviations 4 Introduction aux SSI 5 Le Système de Détection Incendie 7 o Les détecteurs (définition, implantation, symboles) 8 Le Centralisateur de Mise
CAHIER DES CHARGES FONCTIONNELLES DU SSI
REGION RHÔNE ALPES Direction de l Immobilier des Lycées 1, Esplanade François Mitterrand CS 200033 69269 LYON cedex 02 EREA Philibert COMMERSON 1250 Chemin La Chagne 01000 BOURG EN BRESSE CAHIER DES CHARGES
COORDINATION SSI Cahier des charges fonctionnelles
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE RESIDENCE DES PERSONNES AGEES LEON BURCKEL Allée LEON BURCKEL à Amiens INSTALLATION DE DESENFUMAGE MECANIQUE ET TRAVAUX ANNEXES COORDINATION SSI Cahier des charges fonctionnelles
OMA PERMIS DE CONSTRUIRE Date: 24 JUIN 2013 Europolia PC40b1 - CAHIER DES CHARGES SSI Maîtrise d Ouvrage CU Toulouse Métropole Communauté Urbaine 6, Rue René Leduc 31055 Toulouse Maîtrise d Ouvrage Déléguée
OPERATION DE REMPLACEMENT DU SSI FMSH MAISON SUGER
COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE OPERATION DE REMPLACEMENT DU SSI FMSH MAISON SUGER 75006 PARIS MAITRE D'OUVRAGE Maître d Ouvrage F.M.S.H. CS 71345 190 avenue de France 75648 PARIS CEDEX
- REGLEMENTTION VISS Réglementation relative à la sécurité incendie ( 2) Définitions relatives aux S.S.I. ( 7) Normes et marques relatives aux S.S.I. ( ) Composition et normes d un S.S.I. ( 2) Les 5 catégories
Cahier des Charges Fonctionnelles du S.S.I.
Maître d ouvrage : VILLE DE MONSWILLER 4, rue du Général Leclerc BP 50211 67700 MONSWILLER CONSTRUCTION DE L ESPACE CULTUREL LE ZORNHOF Architecte Mandataire / Economiste / Pilote OPC : - SCHWEBLIN SOLDERMANN
HOTEL BRETAGNE MONTPARNASSE 33 Rue Raymond Losserand 2 Passage des Arts 75014 -PARIS SYSTEME DE DETECTION INCENDIE
HOTEL BRETAGNE MONTPARNASSE 33 Rue Raymond Losserand 2 Passage des Arts 75014 -PARIS SYSTEME DE DETECTION INCENDIE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL INDICE 2 SEPTEMBRE 2013-1 - SOMMAIRE I - GENERALITES....