Source: http://docplayer.pl/768852-Specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.html
Timestamp: 2017-01-23 18:09:59+00:00
Document Index: 10739913

Matched Legal Cases: ['art. 39', 'art. 11', 'art. 22', 'art. 24', 'art. 24', 'art. 26', 'art. 67', 'art. 134', 'art. 24', 'art. 24', 'art. 39', 'art. 4', 'art. 11']

1 I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Pierwszego Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20 Nr postępowania przetargowego: G /14 Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza Białystok tel.: (85) , fax: (85) II Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III Opis przedmiotu i wielkości zamówienia: Kod CPV Opis Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjnych systemów, instalacji, sieci i urządzeń wraz z pogotowiem technicznym: 1) I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a) systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji; b) systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak np: centrale i trzymacze drzwiowe, centrale oddymiania, siłowniki i klapy oddymiające, klapy przeciwpożarowe w systemie wentylacyjnym, układy pożarowego wyłączenia central wentylacyjnych, system pożarowego sterowania dźwigami osobowymi, i wszystkie inne systemy realizacji scenariusza pożarowego wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji, c) systemu kontroli dostępu (KD) wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji, systemem domofonowym (interkom) oraz wszystkimi elementami wykonawczymi takimi jak między innymi: zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, szlabany, napędy bram automatycznych, bramy, elektrozaczepy, samozamykacze, itp, d) system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zainstalowany w I Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku z siedzibą przy ul. Dubois 20, w niskim parterze kamienicy mieszkalnej (bloku), na osiedlu Nowe Miasto (Spółdzielnia Mieszkaniowa ELEMENCIK ); e) bramki detekcji metalu i prześwietlarki rentgenowskie do bagażu. f) system (oprogramowanie) wizualizacji, integracji i sterowania systemami ZEW_NG Ostoya Data System. 2) II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a) część systemu telewizji dozorowej (CCTV) (z wyłączeniem serwerów, stacji roboczych, koderów oraz trzech kamer obrotowych), b) systemy audiowizualne i wideokonferencyjne Specjalnej Sali Rozpraw nr IV,2 c) systemy audiowizualne i wideokonferencyjne Sali Rozpraw nr XXVII, d) systemy audiowizualne Błękitnego Pokoju, e) autonomiczny system CCTV w Czytelni Akt (pokój: A 1/10) (BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302), f) autonomiczny system CCTV w Czytelni Akt Ksiąg Wieczystych (pokój: E 0/03) (BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302), g) autonomiczne systemy nagłośnieniowe audio sal rozpraw nr I, II i III, h) systemy audio przyzywania świadków na salach rozpraw, i) system anteny zbiorczej. 3) III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a) system kolejkowy Q Matic. 2. Wyżej wymienione instalacje obsługują siedzibę Sądu Rejonowego i Prokuratur w Białymstoku, budynek biurowy o powierzchni około m2. 3. System wymieniony w pkt 2)a (z wyłączeniem kamer i okablowania) objęty jest gwarancją udzieloną przez CI ZETO SA ul. Skorupska 9, Białystok do dnia 10 grudnia 2016 r. oraz obsługą konserwacyjną. Wszelkie działania konserwacyjne dotyczące tych systemów mogą być prowadzone po pisemnym uzgodnieniu terminu i zakresu czynności z gwarantem. 4. Szczegółowy opis konserwowanych systemów oraz wymaganych czynności zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej siwz. IV Termin wykonania zamówienia: Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w sposób ciągły od dnia podpisania umowy, przez okres kolejnych 12 miesięcy. V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: a) (dotyczy pierwszej i drugiej części zamówienia) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli udokumentuje posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego minimum drugiego stopnia, potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli udokumentuje doświadczenie w wykonywaniu przez okres minimum 12 miesięcy, konserwacji (wraz z naprawami) systemów: a) (dotyczy pierwszej części zamówienia) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central alarmowych SSWiN, pracujących we wspólnej sieci i obsługującego co najmniej 450 linii, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum m2, b) (dotyczy pierwszej części zamówienia) sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak trzymacze drzwiowe, złożonego z co najmniej 2 (dwóch) autonomicznych central systemu SAP i co najmniej 1 (jednego) repetytora central, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum m 2, c) (dotyczy pierwszej części zamówienia) kontroli dostępu (KD), z bramkami detekcji metalu i prześwietlarkami rentgenowskimi, pracującymi w systemie organizacji przejścia osobowego oraz elementami wykonawczymi takimi jak między innymi: zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, napędy bram automatycznych, elektrozaczepy, samozamykacze, złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central kontroli dostępu i przynajmniej 1 (jednej) prześwietlarki rentgenowskiej (wykorzystującej promieniowanie jonizujące) do prześwietlania bagażu oraz przynajmniej 2 (dwóch) bramek detekcji metalu, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum m 2, 23 d) (dotyczy pierwszej części zamówienia) przynajmniej jednego systemu wizualizacji, zarządzającego i nadzorującego pracę systemów SSWiN, SAP i KD, zrealizowanego w oparciu o serwer i wyposażonego w minimum trzy stanowiska (terminale) agentów i administratora systemu, zainstalowanego w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum m 2, e) (dotyczy drugiej części zamówienia) telewizji dozorowej (CCTV), złożonej z co najmniej 125 kolorowych kamer CCTV wraz z serwerem wykorzystującym do zapisu macierze dyskowe, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum m 2, f) (dotyczy drugiej części zamówienia) przynajmniej 1 (jednego) systemu wideokonferencyjnego, umożliwiającego zestawienie połączenia szyfrowanego zarówno w technologii łącza komutowanego ISDN BRA (2B+D) jak i technologii łącza IP oraz rejestrację sygnałów audio i wideo w celu archiwizacji danych pochodzących z systemu, g) (dotyczy drugiej części zamówienia) przynajmniej 1 jednego systemu anteny zbiorczej obsługującego przynajmniej 10 (dziesięć) gniazd abonenckich h) (dotyczy trzeciej części zamówienia) przynajmniej 1 (jednego) systemu kolejkowego, obsługującego co najmniej 7 (siedem) stanowisk agentów i posiadającego co najmniej jeden dyspenser biletowy, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia brak wymagań w tym zakresie; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej brak wymagań w tym zakresie. 2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę. VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda: 1) oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 o treści zgodnej z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do siwz; 2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnego z treścią Załącznika nr 4 do siwz; 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 (w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp o treści zgodnej z treścią Załącznika Nr 7 do siwz); 4) oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 8 do siwz. 5) (dotyczy pierwszej i drugiej części zamówienia) poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego minimum drugiego stopnia, potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" 2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca przedstawi: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za dowody o których mowa powyżej zamawiający uzna poświadczenia i dokumenty o których mowa w 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (...) (Dz. U. 231). Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli udokumentuje doświadczenie w wykonywaniu przez okres minimum 10 miesięcy, konserwacji (wraz z naprawami) systemów: 34 a) (dotyczy pierwszej części zamówienia) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central alarmowych SSWiN, pracujących we wspólnej sieci i obsługującego co najmniej 450 linii, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum m 2, b) (dotyczy pierwszej części zamówienia) sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak trzymacze drzwiowe, złożonego z co najmniej 2 (dwóch) autonomicznych central systemu SAP i co najmniej 1 (jednego) repetytora central, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum m 2 c) (dotyczy pierwszej części zamówienia) kontroli dostępu (KD), z bramkami detekcji metalu i prześwietlarkami rentgenowskimi, pracującymi w systemie organizacji przejścia osobowego oraz elementami wykonawczymi takimi jak między innymi: zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, napędy bram automatycznych, elektrozaczepy, samozamykacze, złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central kontroli dostępu i przynajmniej 1 (jednej) prześwietlarki rentgenowskiej (wykorzystującej promieniowanie jonizujące) do prześwietlania bagażu oraz przynajmniej 2 (dwóch) bramek detekcji metalu, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum m 2 d) (dotyczy pierwszej części zamówienia) przynajmniej jednego systemu wizualizacji, zarządzającego i nadzorującego pracę systemów SSWiN, SAP i KD, zrealizowanego w oparciu o serwer i wyposażonego w minimum trzy stanowiska (terminale) agentów i administratora systemu, e) (dotyczy drugiej części zamówienia) telewizji dozorowej (CCTV), złożonej z co najmniej 125 kolorowych kamer CCTV, wraz z serwerem wykorzystującym do zapisu macierze dyskowe, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum m 2 f) (dotyczy drugiej części zamówienia) przynajmniej 1 (jednego) systemu wideokonferencyjnego, umożliwiającego zestawienie połączenia szyfrowanego zarówno w technologii łącza komutowanego ISDN BRA (2B+D) jak i technologii łącza IP oraz rejestrację sygnałów audio i wideo w celu archiwizacji danych pochodzących z systemu, g) (dotyczy drugiej części zamówienia) przynajmniej 1 jednego systemu anteny zbiorczej obsługującego przynajmniej 10 (dziesięć) gniazd abonenckich h) (dotyczy trzeciej części zamówienia) przynajmniej 1 (jednego) systemu kolejkowego, obsługującego co najmniej 7 (siedem) stanowisk agentów i posiadającego co najmniej jeden dyspenser biletowy, i) 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt V.1. 2), 3) i 4) siwz, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt VI.I.3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, VII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (korespondencję) Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 2. Zamawiający dopuszcza również przesyłanie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną (na numer i adres wskazany w pkt I siwz). 3. Każda ze stron, na żądanie, niezwłocznie potwierdza otrzymanie korespondencji. 4. Zamawiający żąda, aby Wykonawcy w korespondencji posługiwali się numerem przetargu, 45 określonym w tytule niniejszej specyfikacji. 5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Tomasz Biesiada, VIII Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda wadium. IX Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X Opis sposobu przygotowywania ofert: 1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oferta powinna być złożona na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do siwz lub z wykorzystaniem treści tego formularza. 3. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty, oświadczenia itp.) musi być spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację (z wyłączeniem informacji, o których mowa w pkt X.10.). Strony (kartki) muszą być kolejno ponumerowane. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 5. Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób: Nie otwierać przed: 09 maja 2014 r. godz. 10:15 (kolorem czerwonym) Nazwa i adres wykonawcy Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Pierwszego Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20 Nr postępowania przetargowego: G /14 Nie otwierać przed: 09 maja 2014 r. godz. 10:15 (kolorem czerwonym) 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie w terminie lub wcześniejsze otwarcie ofert oznaczonych w inny sposób. 7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 8. Oferta oraz załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane w sposób nie budzący zastrzeżeń (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 9. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny oraz muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Poprawki lub zmiany nie parafowane uznane będą za nieistniejące. 10. Zmianę lub wycofanie oferty przez wykonawcę, przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert, oznacza się odpowiednio na zasadach określonych w pkt X.5, z tym że na kopercie umieszcza się dodatkowo napis: Zmiana albo Wycofanie. 11. W przypadku, gdy zawarte w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca musi zaznaczyć w ofercie zastrzeżone informacje poprzez wskazanie w formularzu oferty istnienia takich informacji. Informacje zastrzeżone muszą być umieszczone w odrębnej kopercie opatrzonej napisem: 56 Tajemnica przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Nazwa i adres przedsiębiorstwa Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Pierwszego Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois Nr postępowania przetargowego: G /14 i umieszczonej w kopercie z ofertą. W przypadku innego oznakowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a w szczególności umieszczenia ich w zszytej ofercie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tajemnicy. 13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 14. Dokumenty powinny być złożone w postaci oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy na każdej skopiowanej stronie; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu musi być złożone w oryginale. 15. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym na składanie ofert terminie zostaną niezwłocznie odesłane. XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Termin składania ofert: 09 maja 2014r., godz. 10:00 2. Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego (adres jak w pkt I), pokój nr C403 (IV piętro, segment C). 3. Termin otwarcia ofert: 09 maja 2014r., godz. 10:15 4. Miejsce otwarcia ofert: Sala nr C009 w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku (adres jak w pkt I parter segmentu C). 5. Na żądanie Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny oraz numerem zaewidencjonowania oferty. XII Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: 2. Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową za wykonanie konserwacji w całym okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w siwz; 3. Cena oferty powinna pokrywać wszystkie rodzaje świadczeń wymaganych przez Zamawiającego; 4. Podana w ofercie cena jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. 5. Każdorazowo po upływie 1 (słownie: jednego) miesiąca, wykonawca wystawi fakturę na podstawie protokołów podpisanych przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, na kwotę stanowiącą iloraz ceny oferty i ilości jednomiesięcznych interwałów w okresie obowiązywania umowy (czyli 1/12). 6. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez wskazanego pracownika Zamawiającego protokół odbioru. XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1. Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się cenę ofertową brutto, przedstawioną w formularzu ofertowym, z wagą 100%: Kryterium oceny ofert Waga kryterium cena 100% 67 2. Cena ofertowa, wskazana w formularzu cenowym, na zasadach określonych w pkt XII, dotyczącym sposobu obliczenia ceny ofertowej, nie może być zmieniona. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów obliczoną wg wzoru: Najniższa cena ofertowa brutto Ocena oferty badanej = x waga kryterium Cena oferty badanej brutto przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w siwz (dla każdej części zamówienia osobno). 4. Zamawiający, przy ocenie ofert, weźmie pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowanych przez siebie środków publicznych, tzn. kwotę, którą będzie musiał zapłacić Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia - kwotę brutto zawierającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, o ile są one należne na podstawie odrębnych przepisów. Dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny Zamawiający, dla porównania ofert, doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła. 5. W przypadku wystąpienia w formularzu ofertowym różnicy pomiędzy podaną ceną wpisaną liczbą i słownie Zamawiający uzna, że prawidłowa podana jest cena wpisana słownie. XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz będzie zawierać najniższą cenę ofertową. 2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy udokumentuje zwarcie stosownego ubezpieczenia w zakresie obejmującym wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i obowiązującego przez okres trwania umowy. W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres krótszy, Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie o przedłużeniu ubezpieczenia na okres na jaki została zawarta umowa. 3. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzące samodzielnie w tym celu do pomieszczeń biurowych Zamawiającego, nie były karane. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży listę tych pracowników wraz z aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego. 4. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia listy pracowników bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z posiadanymi kwalifikacjami: 1) stosowne kwalifikacje (potwierdzone przez Państwową Agencję Atomistyki) do obsługi urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące, zapewniające dopełnienie wszelkich wymogów określonych przez Prawo Atomowe (ustawa z dnia r. Dz. U. z 2012r. Nr 264 j.t.), w przypadku osób wykonujących usługę w zakresie konserwacji urządzeń, w których występuje promieniowanie jonizujące, 2) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia jeżeli chodzi o pracowników bezpośrednio wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia oraz licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia jeżeli chodzi o pracowników dozoru technicznego, nadzorującego wykonanie przedmiotu zamówienia od strony merytorycznej (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie osób i mienia Dz. U. z 2005 r. Nr 145, pozycja 1221 j.t.), dotyczy systemów KD i SSWiN, CCTV, 3) stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 Nr 89, pozycja 828) w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom. Wykonawca 78 zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999r. Nr 80, poz. 912 z późn. zm.), tam gdzie jest to wymagane. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za nadzór techniczny nad pracą poszczególnych zespołów pracowników w poszczególnych branżach wraz z podaniem danych teleadresowych i zakresu uprawnień, kwalifikacji oraz rodzajem wykształcenia. XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Wzór umowy, która zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty, stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. XVII Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. XVIII Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. XIX Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XX Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: 1. Adres strony www Zamawiającego: 2. Adres strony www, na której umieszczono informację o przetargu: 3. Adres poczty elektronicznej, na który należy kierować korespondencję: 4. Zamawiający żąda, aby w temacie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną zawarty był numer przetargu napisany w sposób identyczny jak w tytule siwz. XXI Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie innej niż polski złoty PLN. XXII Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIII Określenie, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom: Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom. XXIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 89 danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku /Bożena Koncerewicz/ Białystok, 30 kwietnia 2014 roku Załączniki: Załącznik nr 1 i 1a- Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp Załącznik nr 5 - Wykaz usług - doświadczenie Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp (dot. osób fizycznych) Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 910 Załącznik nr 1 do siwz Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Konserwacje instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Pierwszego Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Stanisława Dubois 20 I Opis przedmiotu zamówienia dotyczy części: I, II, III Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) kompleksowa obsługa konserwacyjna urządzeń i instalacji, zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR i warunków gwarancji. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia; 2) wykonywanie wszelkich napraw systemów i elementów składowych wchodzących w ich skład, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw; 3) przez pojęcie system o którym mowa w pkt 2) należy rozumieć zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych. 4) przez pojęcie naprawy o której mowa w pkt 2) rozumiana jest obsługa umożliwiająca przywrócenie prawidłowych właściwości użytkowych uszkodzonym systemom, instalacjom oraz pojedynczym urządzeniom w wyniku regeneracji lub wymiany zużytych części jak również uszkodzonego oprogramowania komputerowego wraz z usunięciem przyczyny jej wystąpienia oraz wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanego systemu, instalacji bądź urządzenia. Naprawa czyli usunięcie awarii, jest realizowana w całości wraz z uwzględnieniem użytych materiałów i wszelkich części zamiennych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, z tytułu wykonania naprawy, w tym wymiany części zamiennych czy zastosowania materiałów, itp. nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie; 5) zapewnienie stałej całodobowej gotowości do usunięcia awarii, przez co rozumiane jest: a) usunięcie każdej awarii urządzeń, instalacji i systemów w ciągu 12h od otrzymania zgłoszenia bądź wykrycia awarii; b) w każdym przypadku bez względu na rodzaj instalacji, urządzenia bądź systemu, niezwłoczne podjęcie niezbędnej interwencji (doraźnego rozwiązania problemu) w terminie maksymalnie 90 minut od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria zagraża bezpieczeństwu, uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża stratami w mieniu; c) utrzymywanie (i podanie do wiadomości), czynnych całą dobę, przez cały rok, następujących kanałów łączności: przynajmniej jednego telefonu stacjonarnego, przynajmniej jednego telefonu komórkowego, przynajmniej jednego fax u, przynajmniej jednego adresu ; d) Zamawiający wymaga aby po usunięciu awarii wykonawca przedstawił pisemny raport z opisem wykonanych czynności. 2. Wszelkie czynności podejmowane na terenie segmentu D zajmowanego przez siedzibę Prokuratur Rejonowych w Białymstoku oraz terminy ich realizacji muszą być każdorazowo uzgadniane przez przedstawicieli prokuratur: 1) Mariusza Łapińskiego, tel.: ) Pawła Sokołowskiego, tel.: , Wejście do pomieszczeń prokuratury jest możliwe tylko i wyłącznie w obecności przedstawiciela Prokuratur Rejonowych w Białymstoku. 1011 II W części I zamówienia (Urządzenia i systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, system sygnalizacji przeciwpożarowej SAP wraz z układem oddymiania, system kontroli dostępu KD oraz system wizualizacji i zarządzania ZEW_NG Ostoya Data System): 1. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca w razie potrzeby lub też na żądanie Zamawiającego przeprowadzi między innymi: 1) bieżące sprawdzenie i korektę poprawności nastaw systemowych, w tym daty i godziny systemowe, czasy zwłok, poprawności synchronizacji z serwerem czasu, kontrola synchronizacji czasu pomiędzy wszystkimi systemami, itp.; 2) przynajmniej raz na 12 (dwanaście) miesięcy sprawdzenie każdej z czujek systemu SAP poprzez zadymienie z zastosowaniem specjalistycznego, atestowanego preparatu, (konieczne sporządzenie szczegółowego sprawozdania dołączonego każdorazowo do protokołu); 3) przynajmniej raz na 12 (dwanaście) miesięcy sprawdzenie oraz oznakowanie numerem pokoju wszystkich pilotów antynapadowych, (konieczne sporządzenie szczegółowego sprawozdania dołączonego każdorazowo do protokołu); 4) okresowe, zależnie od potrzeb, sprawdzenie poprawności działania szlabanów, bram automatycznych (w tym w razie potrzeby usunięcie śniegu i innych zanieczyszczeń z wnętrza prowadzącego profilu bramowego i innych elementów bramy, które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń bramy), sprawdzenie poprawności i pewności wykrywania przedmiotów niebezpiecznych przez bramki detekcji metalu oraz pomiary poziomu promieniowania jonizującego w prześwietlarkach bagażu, itp. (konieczne sporządzenie szczegółowego sprawozdania dołączonego każdorazowo do protokołu); 5) sprawdzenie poprawności realizacji scenariusza pożarowego, poprzez wywołanie alarmów z losowo wybranych punktów (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy w miesiącach od stycznia do września z wyłączeniem miesięcy IV kwartału); 6) przeprowadzenie przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, o których mowa w 2 ust 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (...) Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719, (z wyłączeniem instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, stałych i półstałych urządzeń gaśniczych i zabezpieczających, hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych, hydrantów zewnętrznych, pomp w pompowniach przeciwpożarowych) zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi. (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy);przeprowadzenie ww. przeglądów musi być potwierdzone czytelnie podpisanym przez konserwatora protokołem którego oryginał Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu prac. 7) wykonanie okresowych kopii bezpieczeństwa (back up) wszystkich zarejestrowanych danych, ustawień i oprogramowania każdego systemu, a w szczególności danych zarejestrowanych w systemie KD w sposób zapewniający utworzenie i utrzymanie ciągłego archiwum; 8) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy wykonanie obrazów dysków wszystkich terminali, serwerów, itp. komputerów wchodzących w skład przedmiotowych systemów na dyskach rezerwowych. Odpowiednie dyski rezerwowe zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Po upływie w/w okresów przechowywania, sprawne nośniki (dyski) będą w miarę możliwości przekazywane do ponownego zapisu; 9) okresowe sprawdzenie pewności zasilania głównego i awaryjnego, poprawności przejścia z zasilania podstawowego na awaryjne i odwrotnie, połączone z pomiarem czasu i napięć (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy); 10) programowanie i rekonfiguracja (w zakresie programowym software owym) central na każde żądanie zamawiającego lub, jeżeli zajdzie taka konieczność; 11) zmiana kodów dostępu na każde żądanie Zamawiającego, nadawanie i cofanie uprawnień, wprowadzanie i usuwanie haseł użytkowników na żądanie Zamawiającego; 12) okresowe sprawdzenie stabilności systemów i potwierdzenie ich pełnej gotowości do pracy, stosownym protokołem; 1112 13) okresowe, zależne od potrzeb, sprawdzenie torów teletransmisji (radiopowiadomienie, itp.), poprzez wywołanie zdarzeń i komunikację z centrum interwencyjnym, nawet jeżeli układ teletransmisyjny nie jest własnością Zamawiającego; 14) udostępnienie niezbędnych sygnałów z centrali SSWiN oraz SAP do układu teletransmisji (radiopowiadomienia) dostarczanego i montowanego przez jednostkę świadczącą usługę ochrony fizycznej obiektu (minimum następujące sygnały): a) uzbrojenie / rozbrojenie którejkolwiek strefy SSWiN, b) uzbrojenie / rozbrojenie wszystkich stref SSWiN, c) alarm napadowy SSWiN, d) alarm włamaniowy SSWiN, e) alarm pożarowy SAP, f) alarm awaria systemu SAP. 15) Uwaga! Sygnały udostępniane do urządzenia zewnętrznego powinny być całkowicie galwanicznie separowane od systemu SSWiN, SAP i KD z wyjątkiem rozwiązań opartych o urządzenia dedykowane przez producenta danego systemu. 16) raz w roku uczestnictwo w prawidłowym przyłączeniu układu teletransmisji (radiopowiadomienia) dostarczanego i montowanego przez jednostkę świadczącą usługę ochrony fizycznej obiektu, na wezwanie Zamawiającego (dotyczy odrębnie obydwu lokalizacji - Mickiewicza 103 oraz Dubois 20); 17) sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą, wprowadzanie zmian opisów i komunikatów w centralach alarmowych, wprowadzanie zmian w opisach i adresach urządzeń w tym paneli domofonowych, nanoszenie i aktualizacja oznaczeń poszczególnych elementów systemu w tym: czujek, czytników, itp.; zmiany powinny uwzględniać również wszelkie wymagania użytkownika; 18) protokół odbioru prac, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT musi zawierać każdorazowo między innymi: a) wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu, b) protokoły pomiarowe dotyczące wykonanych pomiarów, tam gdzie jest to niezbędne, c) załączniki w postaci zewnętrznych nośników danych (płyt CD, płyt DVD, dysków HDD lub innych trwałych nośników) z back up em, d) potwierdzenie sprawności i gotowości wszystkich systemów i urządzeń do pracy. 19) Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy poprawną pracę szlabanów i bram wjazdowych niezależnie od czynników zewnętrznych oraz wpływu warunków atmosferycznych w tym w szczególności niezależnie od stopnia ich zanieczyszczenia, zaśnieżenia, oblodzenia i obecności innych przeszkód mogących mieć wpływ na właściwą pracę urządzeń. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca (I) pierwszej części zamówienia zobowiązuje się do rozszerzenia systemu KD przez kompleksowe objęcie kontrolą systemu drzwi do części komunikacyjnej B0023. Zadanie obejmowałoby wykonanie okablowania i zainstalowanie na drzwiach zwory elektromagnetycznej wraz z kontaktronem, czytników kart zbliżeniowych KD ATS 1190 po obydwu stronach, od strony wewnętrznej przycisk wyjścia awaryjnego DMN702G a także konfigurację i uruchomienie systemu (w tym wygenerowanie obsługi w systemie wizualizacji OSTOY-a, implementację w systemie przeciwpożarowym SAP) w terminie do roku. 3. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia jednego szkolenia dla grupy maksymalnie 4 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, administracji, eksploatacji, konfigurowania i konserwacji oraz rozwiązywania problemów urządzeń i systemów: 1) Zarządzanie systemem TITAN ADVISOR MASTER MANAGEMENT SOFTWARE, w zakresie obejmującym zagadnienia serwisowe i diagnostyczne systemu, w tym przynajmniej pełną procedurę wymiany uszkodzonej płyty głównej w jednej (dowolnie wybranej) z central SSWiN lub też KD oraz procedurę wymiany uszkodzonego czytnika kontroli dostepu, 2) Urządzenia do rentgenowskiej kontroli bagażu produkcji firmy Smiths Heimann GmbH HS 5030si. 1213 3) Centrale SAP ARITECH FP w zakresie obejmującym przynajmniej pełną procedurę sprawdzania czujek p.poż. poprzez wywoływanie kontrolowanego zadymienia w czasie normalnej pracy obiektu. 4) Szkolenie odbędzie się w wymiarze minimum 5 godzin na każdy z wymienionych powyżej systemów, na dowolnym, wybranym przez Zamawiającego poziomie. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta urządzeń lub autoryzowane centrum szkoleniowe (jeżeli istnieje i jest to uzasadnione) z zastrzeżeniem, że pkt 1 i 2 powinien być przeprowadzony w obiekcie Zamawiającego. Terminy szkoleń zostaną uzgodnione po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem, że wszystkie szkolenia muszą odbyć się do końca czwartego kwartału 2014 roku. 4. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca w razie potrzeby lub też na żądanie Zamawiającego przeprowadzi między innymi następujące czynności związane z systemem wizualizacji i zarządzania ZEW_NG Ostoya Data System: 1) bieżące sprawdzenie i korektę poprawności nastaw systemowych, w tym daty i godziny systemowe, czasy zwłok, poprawności synchronizacji z serwerem czasu, kontrola synchronizacji czasu pomiędzy wszystkimi systemami, itp. 2) każdorazowe dokonywanie wszelkich zmian i aktualizacji komunikatów wizualnych (map) i głosowych (zapowiedzi) w systemie wizualizacji, na każde wezwanie zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia, lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, 3) wykonanie okresowych kopii bezpieczeństwa (back up) wszystkich zarejestrowanych danych, ustawień i oprogramowania systemu, zapewniający utworzenie i utrzymanie ciągłego archiwum, 4) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy wykonanie obrazów dysków wszystkich terminali, serwerów, itp. komputerów wchodzących w skład przedmiotowych systemów na dyskach rezerwowych. Odpowiednie dyski rezerwowe zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Po upływie w/w okresów przechowywania, sprawne nośniki (dyski) będą w miarę możliwości przekazywane do ponownego zapisu. 5) protokół odbioru prac, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT musi zawierać każdorazowo między innymi: a) wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu, b) protokoły pomiarowe dotyczące wykonanych pomiarów, tam gdzie jest to niezbędne, c) załączniki w postaci zewnętrznych nośników danych (płyt CD, płyt DVD, dysków HDD lub innych trwałych nośników) z back up em, d) potwierdzenie sprawności i gotowości wszystkich systemów i urządzeń do pracy. 5. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia jednego szkolenia dla grupy maksymalnie 6 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, administracji, eksploatacji, konfigurowania i konserwacji oraz rozwiązywania problemów systemu ZEW_NG Ostoya Data System. Szkolenie odbędzie się w wymiarze minimum 5 godzin na dowolnym, wybranym przez Zamawiającego poziomie. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta urządzeń lub autoryzowane centrum szkoleniowe (jeżeli istnieje i jest to uzasadnione). Terminy szkoleń zostaną uzgodnione po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem, że wszystkie szkolenia muszą odbyć się do końca pierwszego kwartału 2015 roku. III W części II zamówienia (Urządzenia telewizji przemysłowej CCTV, autonomiczne systemy CCTV oraz instalacja anteny zbiorczej): 1. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca w razie potrzeby lub też na żądanie Zamawiającego przeprowadzi między innymi: 1) bieżące sprawdzenie i korektę poprawności nastaw systemowych, w tym daty i godziny systemowej, czasy zwłok, poprawności synchronizacji z serwerem czasu, kontrola synchronizacji czasu pomiędzy wszystkimi systemami, itp. 2) wykonanie okresowych kopii bezpieczeństwa (back up) wszystkich zarejestrowanych danych, ustawień i oprogramowania każdego systemu, a w szczególności danych zarejestrowanych w systemie CCTV w sposób zapewniający utworzenie i utrzymanie ciągłego archiwum w okresach wyspecyfikowanych poniżej. 1314 a) autonomiczne systemy telewizji dozorowej CCTV czytelni akt w pomieszczeniach E 0/03 oraz A 1/10 1 rok b) system rejestracyjny błękitnego pokoju ½ roku c) system rejestracyjny specjalnej sali rozpraw ½ roku d) dane historyczne z systemu rejestracji WEJŚĆ i WYJŚĆ 1 rok e) rejestracja zdarzeń w systemie alarmowym SSWiN oraz KD ½ roku 3) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy wykonanie obrazów dysków wszystkich terminali, serwerów, itp. komputerów wchodzących w skład przedmiotowych systemów na dyskach rezerwowych. Odpowiednie dyski rezerwowe zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Po upływie w/w okresów przechowywania, sprawne nośniki (dyski) będą w miarę możliwości przekazywane do ponownego zapisu; 4) okresowe sprawdzenie pewności zasilania głównego i awaryjnego, poprawności przejścia z zasilania podstawowego na awaryjne i odwrotnie, połączone z pomiarem czasu i napięć (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy); 5) sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą, wprowadzanie zmian opisów i komunikatów w rejestratorach, wprowadzanie zmian w opisach i adresach urządzeń w tym kamer, nanoszenie i aktualizacja oznaczeń poszczególnych elementów systemu; zmiany powinny uwzględniać również wszelkie wymagania użytkownika. 6) protokół odbioru prac, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT musi zawierać każdorazowo między innymi: a) wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu, b) protokoły pomiarowe dotyczące wykonanych pomiarów, tam gdzie jest to niezbędne, c) załączniki w postaci zewnętrznych nośników danych (płyt DVD płyt CD,, dysków HDD lub innych trwałych nośników) z back up em, d) potwierdzenie sprawności i gotowości wszystkich systemów i urządzeń do pracy. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przełączenia kamery obrotowej zlokalizowanej na słupie oświetleniowym (od strony ul. Mickiewicza) do doprowadzonej sieci światłowodowej, konfigurację i uruchomienie urządzenia w systemie CCTV zamawiającego. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania w Błękitnym pokoju (B402) przy stanowisku komputerowym systemu odsłuchu audio nagrywanego materiału, zawierającego minimum 5 wyjść słuchawkowych minijack, z odrębną dla każdego wyjścia regulacją głośności. IV W części III zamówienia (Urządzenie systemu kolejkowego): 1. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca w razie potrzeby lub też na żądanie Zamawiającego przeprowadzi między innymi: 1) bieżące sprawdzenie i korektę poprawności nastaw systemowych, w tym daty i godziny systemowe, czasy zwłok, poprawności synchronizacji z serwerem czasu, kontrola synchronizacji czasu pomiędzy wszystkimi systemami, itp. 2) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy wykonanie obrazów dysków wszystkich terminali, serwerów, itp. komputerów wchodzących w skład przedmiotowych systemów na dyskach rezerwowych. Odpowiednie dyski rezerwowe zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Po upływie w/w okresów przechowywania, sprawne nośniki (dyski) będą w miarę możliwości przekazywane do ponownego zapisu, 3) Zakres bieżącej konserwacji powinien obejmować w szczególności: a) sprawdzenie poprawności działania systemu, b) sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych bloków funkcjonalnych urządzenia i elementów, c) sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą. 4) protokół odbioru prac, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT musi zawierać każdorazowo między innymi: 1415 a) wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu, b) protokoły pomiarowe dotyczące wykonanych pomiarów, tam gdzie jest to niezbędne, c) potwierdzenie sprawności i gotowości wszystkich systemów i urządzeń do pracy. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca (III) trzeciej części zamówienia zobowiązuje się do przeprowadzenia jednego szkolenia dla minimum czterech (4) pracowników Zamawiającego w zakresie administrowania systemem w wymiarze minimum 4 godzin na dowolnym, wybranym przez Zamawiającego poziomie. Szkolenie musi być przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta urządzeń. Terminy szkoleń zostaną uzgodnione po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem, że szkolenia muszą odbyć się do końca czwartego kwartału 2014 roku. 1516 V Kwalifikacje Wykonawcy i jego personelu: 1. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzące w tym celu samodzielnie na teren posesji i do pomieszczeń Zleceniodawcy, nie były karane. 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem maksymalnej możliwej staranności oraz w oparciu o wytyczne branżowe i zalecenia producentów urządzeń i wykonawców instalacji, a w szczególności instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, w sposób zapewniający zachowanie warunków posiadanej gwarancji w zakresie urządzeń objętych gwarancją. 3. Wykonawca zapewni, że personel wykonujący czynności z zakresu przedmiotu zamówienia oraz prowadzący dozór techniczny nad tymi czynnościami, będzie posiadał wiedzę specjalistyczną w danym zakresie, niezbędne umiejętności oraz kwalifikacje, a w szczególności: 1) personel wykonujący prace przy urządzeniach i instalacjach systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), telewizji przemysłowej (CCTV), systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układem oddymiania oraz systemu kontroli dostępu (KD) posiadać będzie: a) stosowne kwalifikacje (potwierdzone przez Państwową Agencję Atomistyki) do obsługi izotopowych czujników dymu oraz innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące, w tym np. urządzeń do prześwietlania bagażu, zapewniające dopełnienie wszelkich wymogów określonych przez Prawo Atomowe (ustawa z dnia roku Dz. U. z 2012 r. Nr 264 j.t.) jeżeli takie są wymagane, b) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia w zakresie pracowników bezpośrednio wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia oraz licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia w zakresie pracowników dozoru technicznego, nadzorującego wykonanie przedmiotu zamówienia od strony merytorycznej (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie osób i mienia Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221), c) stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) jeżeli takie jest wymagane (w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom). 4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999r. Nr 80, poz. 912). 5. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za nadzór techniczny nad pracą poszczególnych zespołów pracowników w poszczególnych branżach wraz z podaniem danych teleadresowych i zakresu uprawnień i kwalifikacji oraz rodzajem wykształcenia. Zamawiający wymaga by osoba ta miała aktualne i ważne zaświadczenie potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) na stanowisku DOZORU jeżeli takie jest wymagane (w zakresie odpowiadającym nadzorowanym urządzeniom). 6. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w sposób, który nie spowoduje zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu jednostki Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością. 7. Wykonawca udokumentuje zawarcie stosownego ubezpieczenia w zakresie obejmującym wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). 8. Wykonawca przedłoży, przed podpisaniem umowy, listę pracowników, którzy zostaną 1617 upoważnieni do wykonywania prac z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia w jednostkach Zleceniodawcy. 9. Wraz z listą Wykonawca przedstawi potwierdzone za zgodność kopie świadectw kwalifikacyjnych i licencji posiadanych przez pracowników oraz zaświadczenia o ich niekaralności. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji powyższej dokumentacji. 10. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania czynności stanowiących przedmiot zamówienia obowiązani są zapoznać się ze stosownymi instrukcjami Zamawiającego i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem. 11. Zamawiający może wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy jedynie w zakresie wewnętrznych ustaleń porządkowych i organizacyjnych Zamawiającego; w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z terenu posesji Zamawiającego pracowników w stanie nietrzeźwym lub niestosujących się do zaleceń porządkowych Zamawiającego. 12. Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzący w tym celu na teren posesji Zamawiającego, powinni posiadać, umieszczone w widocznym miejscu, imienne identyfikatory zawierające: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika. 1718 ZAŁĄCZNIK NR 1/a: Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów 1) system alarmu pożarowego FP 2000 GE Security Polska sp. z o. o. (obecnie UTC Fire & Security Polska Sp. z o. o.), 2) system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu ATS MASTER GE Security Polska sp. z o. o. (obecnie UTC Fire & Security Polska Sp. z o. o.), 3) system telewizji dozorowej GE Security Polska sp. z o. o. (obecnie UTC Fire & Security Polska Sp. z o. o.), 4) system wizualizacji ZEW_NG OSTOYA-DataSystem, 5) system kolejkowy Q-MATIC Sweden AB (Q-MATIC POLAND sp. z o. o., a obecnie iflow sp. z o. o.), 6) system (audiowizualny) przesłuchań DiBoss Robert Bosch sp. z o. o., 7) system wideokonferencyjny Tandberg 3000 MXP (Cisco Systems Poland sp. z o. o.), 8) system bramowych detektorów metalu CEIA PMD2 (przedstawiciel w Polsce np. Anglomet System sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie), 9) system rentgenowskich prześwietlarek bagażu Smiths Heimann HS5030 si (przedstawiciel w Polsce np. Anglomet System sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie). Lokalizacja ul. Mickiewicza Białystok (siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych przy ul. Mickiewicza 103) W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic Mickiewicza i Kuronia na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E. Segment A położony jest równolegle do ul. Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. Kuroniaj. Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kv, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna. Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej. Rodzaj instalacji KD Kontrola Dostępu Opis infrastruktury System kontroli dostępu obejmuje wybrane wejścia do budynku oraz wewnątrz budynku. Systemem kontroli dostępu objęte są w większości drzwi do pomieszczeń w segmencie D (Prokuratury Rejonowe) oraz przejścia z segmentu E do segmentu D. System KD współpracuje z systemem SAP (otwieranie drzwi ewakuacyjnych). System kontroli dostępu funkcjonuje w oparciu o karty identyfikacyjne zbliżeniowe (z transponderem) oraz czytniki kart zbliżeniowych, zainstalowane przy wejściach do stref chronionych. Jednostkami nadrzędnymi są centrale alarmowe ATS 4000 Master. Do central tych podłączone są kontrolery drzwiowe typu ATS Każdy z kontrolerów steruje czworgiem drzwi. Drzwi wyposażone zostały w elektrozaczepy lub trzymacze elektromagnetyczne. Programowanie kart odbywa się za pomocą programatora ATS Podstawowymi elementami systemu KD są między innymi: 1. centrala alarmowa ATS 4018 (6 szt.) 2. manipulator LCD ATS 1100 (6 szt.) 3. czytnik kart zbliżeniowych ATS 1190 (221 szt.) 4. kontroler dostępu dla 4 drzwi ATS 1250 (48 szt.) 5. karty zbliżeniowe identyfikacyjne (1800 szt.) 6. separator magistrali RS 485 ATS 1740 (5 szt.) 7. konwerter ATS 1741 (6 szt.) 8. interfejs RS 232 ATS 1801 (6 szt.) 9. pamięć 1 MB ATS 1830 (6 szt.) 10. akumulator 17 Ah 12 V BS 131 N (54 szt.) 11. osłona na czytnik ACA 000 (6 szt.) 12. przycisk wyjścia NC ACA001 (11 szt.) 13. przycisk awaryjny DM 700 G (51 szt.) 14. prześwietlarka do bagażu HI SCAN PS 5030 S / DEMAT (2 szt.) 15. bramowy detektor metalu PMD 2 (4 szt.) 16. radarowa bramka organizacji przejścia 2000 mm (1 szt.) 17. radarowa bramka organizacji przejścia 1500 mm (4 szt.) 18. UNIFON 1131 / 20 (121 szt.) 19. moduł rozmówny 824 / 500 (10 szt.) 20. panel kombi 3-przyciskowy (4 szt.) 21. panel kombi 4-przyciskowy (27 szt.) 22. panel MR (2 szt.) 23. panel MR z przyciskiem (3 szt.) 24. panel MR z 2-przyciskowy (5 szt.) 25. zasilacz 9000/20 (10 szt.) Uwagi19 Lokalizacja Rodzaj instalacji Opis infrastruktury Uwagi System kontroli dostępu jest powiązany z pozostałymi systemami alarmowymi. System alarmowy zbudowany jest w oparciu o siedem zintegrowanych central alarmowych ATS 4018 ARITECH MASTER. Centrale połączone są między sobą magistralą sieciową oraz z komputerem wizualizacyjnym. Do central będą podłączone magistralą systemową podcentrale ATS 1201 oraz manipulatory. Każda z central wyposażona jest w rozszerzenia ATS 1830, interfejs RS 232, konwerter magistrali RS 485 ATS 1741, akumulator 12 V 17 Ah. Do podcentrali CA1 podłączony zostanie nadajnik do centrum monitoringu. Detektorami w systemie są czujki PIR, czujki dualne, czujki z sekcją antymaskingu, oraz radiolinie napadowe. Dodatkowo zaimplementowano system wizualizacji, który obsługuje instalację KD, SSWiN oraz rejestruje sygnały spływające z SAP. Podstawowe elementy systemu to między innymi: Instalacja alarmu napadowego i włamanioweg o SSWiN 1. centrala alarmowa 16 liniowa, 16 obszarowa z dialerem ATS 4018 (7 szt.) 2. manipulator LCD ATS 1100 (53 szt.) 3. ekspander 8 wejściowy w obudowie ATS 1201 (55 szt.) 4. moduł 8 wejściowy do ekspandera i centrali ATS 1202 (165 szt.) 5. separator / wzmacniacz magistrali RS 485 ATS 1740 (8 szt.) 6. konwerter ATS 1741 (8 szt.) 7. interfejs do centrali RS 232 ATS 1801 (7 szt.) 8. rozszerzenie pamięci ATS 1830 (7 szt.) 9. akumulator 17 Ah 12 V BS 131 N (62 szt.) 10. sygnalizator akustyczny AS 270 (55 szt.) 11. czujka PIR, 7 / 12 m, 7 kurtyn, NC EV 105 (509 szt.) 12. czujka PIR, 1 kurtyna 25 m, NC, pamięć, antymasking, EV 455 AM (261 szt.) 13. czujka dualna, 12 m, PIR + MW, NC DD 455 (16 szt.) 14. AN 200 HS 200m, 1 kanał monostabilny (236 szt.) 15. AN 200 HT pilot napadowy (2 szt.) 16. czujka ostatniego banknotu KBCZ 01 (2 szt.) 17. nadajnik do stacji monitoringu (1 szt.) 18. komputer wizualizacji systemu HP Compaq (1+1 szt.) oraz: 19. HP Switch procurve 2124 (1 szt), 20. HP Switch procurve G (1 szt), 21. UPS Ever Sinline 1600 (1 szt). System SAP został zaprojektowany w oparciu o urządzenia firmy ARITECH oraz GE Interlogix. Ze względu na ilość czujek pożarowych system został wyposażony w trzy centrale ARITECH FP Dwie z central obsługiwać będą segmenty A, B, C i E i zostaną zainstalowane w pomieszczeniu A 0 / 03. Jedna z central, posiadająca repetytor w pomieszczeniu A 0 / 03, obsługiwać będzie segment D i zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu D 0 / 03. Czujki zainstalowane są w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych na suficie a także pod podłogą techniczną i nad sufitami podwieszanymi. System SAP współpracuje z systemem KD (otwieranie drzwi ewakuacyjnych) oraz z systemem zamykania (normalnie otwartych) drzwi pożarowych, odgradzających strefy pożarowe; system wpływa też na pracę wind i systemu wentylacyjnego. Obiekt został podzielony na siedem stref. Centrala SAP sterować będzie również instalacją oddymiającą. W systemie oddymiania pracują dwie centrale Mercor. Klapy oddymiające zainstalowane są na sześciu klatkach schodowych i w czterech łącznikach. Centrale oddymiania zainstalowane są w pomieszczeniu A 0 / 03. SAP P. Pożarowa Podstawowe elementy składowe systemów to między innymi: 1. centrala ARITECH FP 2864 (3 szt.) 2. repetytor FR 2000 (1 szt.) 3. rozszerzenie pętlowe LC 2002 (9 szt.) 4. rozszerzenie LED ZE 2016 (9 szt.) 5. drukarka wewnętrzna PR 2000 (3 szt.) 6. interfejs sieciowy NC 2011 (3 szt.) 7. moduł 16 wyjść przekaźnikowych RB 2016 (2 szt.) 8. port interfejsu sieciowego NE 2011 (2 szt.) 9. optyczna czujka dymu DP 2061 (1945 szt.) 10. nadmiarowa czujka temperaturowa pożaru DT 2063 (19 szt.) 11. podstawa czujek DB 2002 (1711 szt.) 1920 Lokalizacja Rodzaj instalacji System wizualizacji ZEW_NG Ostoya Data System System audiowizualny specjalnej Sali Rozpraw nr IV Opis infrastruktury 12. podstawa czujek z izolatorem DB 2016 (248 szt.) 13. ręczny ostrzegacz pożarowy DM 2000 (125 szt.) 14. szybka DM 2000 (125 szt.) 15. moduł I/O 2063 (93 szt.) 16. obudowa IO2BOX (93 szt.) 17. wskaźnik zadziałania PAL 25 / 3L (1686 szt.) 18. sygnalizator wewnętrzny AS 263 (33 szt.) 19. czujka liniowa FR 705 D (6 szt.) 20. akumulator 65 Ah (6 szt.) 21. akumulator 15 Ah (2 szt.) 22. akumulator 7,2 Ah (6 szt.) 23. centrala oddymiania Mercor MCR A (1 szt.) 24. centrala oddymiania Mercor MCR A (1 szt.) 25. ręczne przyciski ostrzegawcze do instalacji oddymiania DM 702 (34 szt.) 26. przycisk LT do instalacji oddymiania (34 szt.) 27. siłowniki wrzecionowe MCR W z konsolą (15 szt.) 28. siłowniki klap wentylacyjnych Bielmo BF 24 T ST (81 szt.) 29. sygnalizator z zasilaczem BKN (81 szt.) 30. aparat sterujący BKS 24 1 BA (81 szt.) 31. centrala automatyki drzwiowej Mercom MCR A (4 szt.) 32 drzwi na drogach ewakuacyjnych (około 100 szt) Nadajnik sygnałów do wyniesionego centrum powiadamiania wskaże firma świadcząca usługi ochrony fizycznej obiektu. System wizualizacji zdarzeń wraz z panelem administratora i serwerem danych obsługujący systemy kontroli dostępu (KD) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu alarmowania pożarowego (SAP). Specjalizowany system umożliwia wizualną i dźwiękową (za pomocą komunikatów głosowych w języku polskim) komunikację między operatorem a wymienionymi powyżej systemami alarmowymi. System zawiera mapy budynku oraz bazę danych komunikatów głosowych towarzyszących zdarzeniom, a także umożliwia stworzenie i zarządzanie bazą danych użytkowników oraz zarządzanie systemami wymienionymi powyżej. Nadto wspólna część instalacji logicznej obsługuje bezpośrednią akwizycję danych z systemu wewnętrznej telewizji dozorowej CCTV oraz z systemu monitoringu opraw awaryjnych. Sala Rozpraw nr IV jest wyposażona w autonomiczny system audiowizualny i wideokonferencyjny. System zbudowany jest w oparciu o między innymi: Uwagi 20 Pokazać jeszcze
Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznildem nr 1 do umowy) 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjnych systemów, Bardziej szczegółowo 50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na konserwację instalacji, alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Pierwszego Ośrodka Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:
Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Rozdział I Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjnych systemów, instalacji, Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:
ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Bardziej szczegółowo WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST
Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl; http://www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową Bardziej szczegółowo Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%20...
Strona 1 z 5 Warszawa: Usługi konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż. i systemów oddymiania w budynkach WAT: Akademik Wojskowy Nr 1 przy ul. gen. S. Kaliskiego 17, Dom Studencki Nr 1 przy ul. Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz Bardziej szczegółowo Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze
Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Numer ogłoszenia: 142414-2015; Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Warszawa: Świadczenie usługi stałego nadzoru konserwacyjnego, przeglądów technicznych oraz napraw bieŝących i awaryjnych urządzeń i instalacji elektrycznych słaboprądowych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich
Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, woj.
Warszawa: Świadczenie usługi przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw bieżących i awaryjnych systemu tryskaczowego oraz stałego urządzenia gaśniczego w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/OG/38/12 Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 437 13 00, faks 22 437 13 90.
Warszawa: Zakup usługi w zakresie przeglądu (konserwacji), usuwania awarii i usterek (pogotowie serwisowe i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych, w tym dostawie części zamiennych Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15
Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii Bardziej szczegółowo Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem
Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zamawiający: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 03-833 Warszawa tel. 22 277 08 20 Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508, Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO
Strona 1 z 5 Warszawa: Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 242418-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI Bardziej szczegółowo 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU
Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych Bardziej szczegółowo Poznań: Usługi wsparcia technicznego systemu PACS-RIS Numer ogłoszenia: 222236-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Usługi wsparcia technicznego systemu PACS-RIS Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 14.03.2012 r.
Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby Bardziej szczegółowo V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Warszawa: Wykonywanie w okresie 12 miesięcy usług w zakresie ochrony pomieszczeń, mienia i pracowników zamawiającego, znajdujących się w budynku położonym w Warszawie Numer ogłoszenia: 7994 2016; data Bardziej szczegółowo Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego
Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl
Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Wołomin: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Bardziej szczegółowo II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.
Warszawa: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie Numer ogłoszenia: 412830-2009; data zamieszczenia: Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.
Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.
Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i Bardziej szczegółowo CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa
1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl
1 z 5 2013-03-05 14:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:
Strona 1 z 5 Opole: Usługa administrowania systemem informatycznym KRS i NKW Sądu Rejonowego w Opolu Numer ogłoszenia: 257557-2013; data zamieszczenia: 29.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl
Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.
Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/
1 z 5 2012-05-02 12:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa utrzymania w stałej Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
z 5 2013-09-30 16:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.bip.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Organizacja konferencji zgodnie Bardziej szczegółowo I. Zamawiający: tel. 068 3762681 fax 068 3762699, e-mail: pozaroszczykt@ops-szprotawa.pl. III. Opis przedmiotu zamówienia:
SIWZ dot. OPS.K.0723-4/08 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 5 67 300 Szprotawa pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umswidnik.bip.lubelskie.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umswidnik.bip.lubelskie.pl Świdnik: ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU PSM I STOPNIA W ŚWIDNIKU Bardziej szczegółowo file:///c:/documents and Settings/malgorzatan/Ustawienia lokalne/temporary Internet Files/Content.Ou... 1 z 5 2014-03-27 15:55
1 z 5 2014-03-27 15:55 Mińsk Mazowiecki: Świadczenie usług połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją istniejącej infrastruktury telefonicznej Numer ogłoszenia: 105346-2014; Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Zakup usług serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Bardziej szczegółowo Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w
Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O Bardziej szczegółowo Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)
Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu przy ul. Ojca Mariana Żelazka Ogłoszenie opublikowano Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl
1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych Bardziej szczegółowo ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE
Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego Bardziej szczegółowo OFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:...
OFERTA Nazwa i siedziba oferenta:...... Regon:... NIP:... Do: Gmina Pobiedziska, woj. wielkopolskie, powiat poznański Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: BUDOWĘ CENTRUM INTEGRACJI Bardziej szczegółowo Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego
Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej Bardziej szczegółowo I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka Bardziej szczegółowo Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38
KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl Gdańsk: ZP/146/2014 Konserwacja systemów wentylacji, klimatyzacji i instalacji im Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/97/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa odczynników chemicznych. Bardziej szczegółowo Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Warszawa: Konserwacja i serwis techniczny urządzeń i instalacji SAP i alarmowania, Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony Bardziej szczegółowo Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE
UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74) Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości Bardziej szczegółowo 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres Bardziej szczegółowo URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU
URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ Bardziej szczegółowo Toruń, dnia 19.07.2011 r.
Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ktbs.com.pl
Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ktbs.com.pl Kościerzyna: Realizacja robót remontowo-budowlanych w zakresie remontów Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego Bardziej szczegółowo Opole: Usługa całodobowej ochrony Numer ogłoszenia: 8294-2015; data zamieszczenia: 13.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opole: Usługa całodobowej ochrony Numer ogłoszenia: 8294-2015; data zamieszczenia: 13.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Warszawa: Całodobowa ochrona budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul. Wspólnej 1/3 i parkingu samochodowego od strony ul. Hożej 20 Numer ogłoszenia: 30113-2015; data zamieszczenia: 04.03.2015 Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV Bardziej szczegółowo STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia Bardziej szczegółowo STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.pl Wrocław: USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY KSEROKOPIAREK, FAKSÓW I NISZCZAREK Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia: Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres