Source: http://docplayer.cz/17328108-Pozarne-bezpecnostni-reseni-pristavba-zs-hrochuv-tynec-areal-skoly-p-c-536-3-v-k-u-hrochuv-tynec.html
Timestamp: 2018-10-22 23:40:44+00:00
Document Index: 22011896

Matched Legal Cases: ['čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 7']

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec - PDF
Download "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec"
1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec Datum zpracování: Únor 2015 Vypracoval: Jaroslav Bíža v.r.
2 Požárně bezpečnostní řešení akce : Přístavba základní školy místo : parcela č. 536/3 v k.ú. Hrochův Týnec žadatel : město Hrochův Týnec stupeň PD : Dokumentace k územnímu řízení 1. Použité předpisy a podklady Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace k umístění přístavby k budově základní školy v Hrochově týnci. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků vyhl. č 23/2008 Sb., ve znění vyhl. č 268/2011 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., a platných ČSN pro požární bezpečnost staveb zejména ČSN /2009, /2003 a norem a předpisů souvisejících. 2. Všeobecný popis Projekt řeší umístění dvoupodlažní přístavby ke stávající budově základní školy v Hrochově Týnci na parcele č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec. Přístavba nepravidelného půdorysu o zastavěné ploše 472,5 m 2 je situována k jihozápadní štítové stěně stávající budovy školy. Přístavba je navržena dvoupodlažní s výškou h = 3,8 m a budou v ní umístěny v 1. NP dvě specielní učebny a školní družina s příslušným sociálním zařízením a ve 2. NP - 3 učebny, dva kabinety, sborovna, sociální zařízení. Projektovaná kapacita učeben v 1. NP je 40 žáků, školní družiny max. 70 žáků. Učebny ve 2. NP jsou pro celkem 90 žáků. Obě podlaží budou propojena schodištěm, ve kterém bude umístěn osobní výtah. Přístavba je navržena jako staticky nezávislá na stávající budově. Se stávající budovou školy bude přístavba propojena dveřmi v úrovni 1. NP. Obvodové stěny, vnitřní nosné stěna a nenosné dělící příčky přístavby jsou navrženy zděné, stropy nad přístavbou budou z železobetonových panelů, střecha bude plochá, střešní plášť bude z hydroizolačních pásů. Nové schodiště bude železobetonové. Konstrukční systém přístavby je podle čl ČSN nehořlavý. 3. Rozdělení objektů do požárních úseků Posuzovaná přístavba bude rozdělena do požárních úseků podle požadavků čl ČSN s ohledem na navržené dispoziční uspořádání objektu. Předběžně je navrženo rozdělit objekt na 6 samostatných požárních úseků. N 1.1 učebna vaření, N 1.2 technické zázemí N 1.3 učebna, školní družina a sociální zařízení s chodbou N 1.4/N2 schodišťový prostor s e souvisejícími chodbami v 1 a 2 n.p. a výtahem N 2.5 kabinet N 2.6 zbývající prostory 2. NP Podrobné řešení včetně případného upřesnění bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace. 4. Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti Požární riziko bylo pro požární úseky v přístavbě stanoveno předběžným výpočtem podle ČSN POŽÁRNÍ ÚSEK: N Učebna vaření -- Výšková poloha hp [m] = 0,00 Nejníže umístěné podlaží = 1 Nejvýše umístěné podlaží = učebna vaření 59,8 35,0 0,90 5,0
3 POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 59,77 So [m2] = 8,68 ho [m] = 1,40 Sm [m2] = 59,77 p [kg.m-2] = 40,00 an = 0,900 a = 0,900 b = 0,936 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 33,69 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. Velikost požárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 70,00 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 44,00 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 3080,00 Největší počet užitných podlaží z = 5 POŽÁRNÍ ÚSEK: N Technické zázemí -- Výšková poloha hp [m] = 0,00 Nejníže umístěné podlaží = 1 Nejvýše umístěné podlaží = Technická místnost 4,1 25,0 0,80 0,0 POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 4,14 So [m2] = 0,00 ho [m] = 0,00 Sm [m2] = 4,14 p [kg.m-2] = 25,00 an = 0,800 a = 0,800 b = 0,550 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 11,01 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.
4 Velikost požárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 77,50 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 48,00 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 3720,00 Největší počet užitných podlaží z = 16 POŽÁRNÍ ÚSEK: N Družina, soc. zař. a učebna jazyků -- Výšková poloha hp [m] = 0,00 Nejníže umístěné podlaží = 1 Nejvýše umístěné podlaží = Chodba 29,6 5,0 0,80 2, Učebna jazyků 47,5 25,0 0,80 10, Družina-klub 47,4 30,0 1,10 8, šatna 23,7 20,0 1,10 2, Družina 88,1 35,0 0,90 8, úklid 4,4 10,0 0,90 2, předsíň WC dívky 4,2 5,0 0,70 2, WC dívky 9,9 5,0 0,70 5, WC ZTP 4,0 5,0 0,70 2, Předsíň WC chlapci 5,4 5,0 0,70 2, WC chlapci 8,2 5,0 0,70 5,0 POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 272,33 So [m2] = 49,96 ho [m] = 1,65 Sm [m2] = 88,10 p [kg.m-2] = 30,51 an = 0,933 a = 0,926 b = 0,836 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 23,61 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. Velikost požárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 68,07 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 42,97 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 2924,91 Největší počet užitných podlaží z = 8
5 POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.4/N2 - CHUCA - chodby + schodiště -- Výšková poloha hp [m] = 0,00 Počet podlaží úseku z = 2 Nejníže umístěné podlaží = 1 Nejvýše umístěné podlaží = 2 Počet užitných podlaží = 2 Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku: č.p. S Spno Spno,max osoby NÚC užitné podle [m2] [m2] [m2] ,5 0,0 0,0 0 Ne Ano a 2 52,6 0,0 0,0 0 Ne Ano a Chodba se schodištěm 47,5 5,0 0,80 5, chodba CHUC A 52,6 5,0 0,80 0,0 POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 100,09 So [m2] = 4,41 ho [m] = 3,15 Sm [m2] = 52,59 p [kg.m-2] = 7,37 an = 0,800 a = 0,832 b = 1,099 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 6,74 POŽÁRNÍ ÚSEK: N Kabinet 2 n.p. -- Výšková poloha hp [m] = 3,80 Nejníže umístěné podlaží = 2 Nejvýše umístěné podlaží = Kabinet 10,9 50,0 1,10 10,0
6 POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 10,90 So [m2] = 1,33 ho [m] = 0,70 Sm [m2] = 10,90 p [kg.m-2] = 60,00 an = 1,100 a = 1,067 b = 0,714 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 45,68 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. Velikost požárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 57,50 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 37,33 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 2146,67 Největší počet užitných podlaží z = 4 POŽÁRNÍ ÚSEK: N učebny, kabinet a soc. zař. 2 n.p. -- Výšková poloha hp [m] = 3,80 Nejníže umístěné podlaží = 2 Nejvýše umístěné podlaží = Učebna I 62,2 25,0 0,80 10, Učebna II 61,2 25,0 0,80 10, kabinet 33,0 50,0 1,10 10, Učebna III 61,5 25,0 0,80 10, Sborovna 31,6 40,0 1,00 10, WC učitelů 4,4 5,0 0,70 2, Předsíň WC dívky 4,2 5,0 0,70 2, WC dívky 9,9 5,0 0,70 5, WC ZTP 4,0 5,0 0,70 2, Předsíň WC chlapci 5,4 5,0 0,70 2, WC chlapci 8,2 5,0 0,70 5, Chodba 58,4 5,0 0,80 0,0 POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 343,86 So [m2] = 61,25 ho [m] = 1,34 Sm [m2] = 62,18
7 p [kg.m-2] = 60,00 an = 0,891 a = 1,070 b = 0,864 V požárním úseku byl zjištěn výskyt vyššího požární zatížení. Podle čl a) se za výsledné pv pro celý požární úsek považuje výpočtové pvs místnosti č. 018 pvs [kg.m-2] = 55,5 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 55,50 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. Velikost požárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 57,25 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 37,20 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 2129,70 Největší počet užitných podlaží z = 3 Nejvyšší požadovaný stupeň požární bezpečnosti požárních úseků v přístavbě je SPB II - Výpočet bude podle potřeby upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. 5. Požární odolnost stavebních konstrukcí: Pro stavební konstrukce objektů zařazených do SPB II je podle tab. 12 ČSN požadována nejvyšší požární odolnost.45 minut pro požární stěny mezi objekty, pro ostatní konstrukce 30 resp. 15 minut. Navržené stavební konstrukce budou tomuto požadavku vyhovovat. Podrobné řeší stavebních konstrukcí bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace. 6. Posouzení únikových cest Únik z objektu přístavby je po nechráněných únikových cestách a po chráněné únikové cestě schodišti z 2. NP, které má východ na volné prostranství. Z 1. NP je možný únik dvěma směry, z 2. NP jedním směrem. Podrobné posouzení únikových cest bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace. 7. Posouzení odstupových vzdáleností Odstupové vzdálenosti byly pro objekt přístavby stanoveny podle požadavků čl a ČSN výpočtem hustoty tepelného toku. Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN pv l hu I k2 k3 po d průčelí [kg.m-2] [m] [KW.m-2] [%] [m] N 1.1 učebna vaření 34 5,2 1, ,64 0, ,87 JV - učebna vaření N Družina 24 1,8 2, ,78 1, ,04 JV - dveře šatna ŠD 24 15,3 3, ,78 1, ,17 JV - stěna učebny a ŠD 24 21,3 3, ,78 1, ,28 SZ - stěna družina a soc. zař. N 2.5 Kabinet 46 1,9 0, ,55 0, ,58 SZ - kabinet - 2. NP N 2.6 učebny a sborovna 2 n.p ,3 3, ,50 0, ,92 JV - celá stěna - 2. NP 56 8,6 3, ,50 0, ,58 JZ - část stěny s okny - 2. NP 56 1,4 1, ,50 0, ,23 SZ - okno učebny - 2. NP 56 14,8 3, ,50 0, ,75 SZ - stěna sborovny a soc. zař.- 2. NP
8 V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu přístavby základní školy neleží žádný jiný objekt, pouze část obvodové stěny a střešního pláště jednopodlažní stávající části ZŠ, ke které je posuzovaný objekt přistavěn. Obvodová stěna i střešní plášť budou splňovat požadavky čl ČSN a 8.3 ČSN Nejbližší objekty k objektu přístavby jsou stávající objekty rodinných domů na protější straně ulice na p. č. st. 283 a 291/1 ve vzdálenosti cca 19 m a objekt rodinného domu na parcele č. st. 285 ve vzdálenosti 33,7 m. Odstupové vzdálenosti požadované od obvodových stěn těchto RD jsou menší. Odstupové vzdálenosti vyhovují. 8. Elektrická instalace, vytápění a větrání Rozvody el. Instalace budou v objektu provedeny podle požadavků platných technických předpisů. Vytápění přístavby bude ústřední teplovodní s napojením na stávající zdroj v budově ZŠ. Větrání jednotlivých prostor v přístavbě bude přirozené okny a dveřmi, větrání CHUC v případě potřeby nucené ventilátorem (přívod vzduchu) Podrobnější řešení bude v dalším stupni projektové dokumentace. 9 Zařízení pro hašení požárů a záchranné práce Nejbližší stanice Hasičského záchranného sboru je požární stanice HZS v Chrudimi v pásmu H2 ve vzdálenosti cca 10 km. Příjezd k objektu je zajištěn po veřejných komunikacích ( parcely č. 1068/4, 1068/5 a 1089 až k hranicím pozemku. Vstup do přístavby i do stávajícího objektu ZŠ je z pozemku ZŠ. Voda pro hašení požáru je zajištěna ze stávajícího zdroje veřejné vodovodní sítě s podzemními hydranty. Hydranty jsou ve vzdálenosti cca 30 m na vodovodním řadu DN 100 a cca 90 m (v ul. Nádražní) na řadu DN 160. Požadované množství požární vody 6 l/s bude zajištěno. Největší vzdálenost hydrantu od objektu i vzdálenost hydrantů mezi sebou je rovněž dodržena. V přístavbě bude ve 2. NP zřízeno vnitřní odběrní místo. 10. Vybavení objektu přenosnými hasicími přístroji Posuzovaná přístavba k objektu ZŠ bude vybavena přenosnými hasicími přístroji podle požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb., Podrobné řešení bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace. 11. Vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením Vybavení posuzovaného objektu vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením (EPS, SHZ, ZOKT) není požadováno. Upřesnění bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace. 12. Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky. Vybavení posuzovaného objektu výstražnými a bezpečnostními značkami a tabulkami bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 13. Závěr Posuzovaný objekt přístavby k základní škole, tak jak je navržen, splňuje z hlediska umístění, tj. pro stupeň dokumentace k územnímu řízení, požadavky požární bezpečnosti podle platných právních a technických předpisů.