Source: http://docplayer.fi/8623220-Cw-solutions-oy-25-09-2004-1-1-valtioneuvoston-1-1-2004-voimaan-tulleen-asetuksen-n-o-542-2003-mukainen.html
Timestamp: 2018-12-17 17:55:53+00:00
Document Index: 15311816

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN"
1 CW Solutions Oy (1) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA / KYLÄ: TILAN NIMI: SELVITYSVELVOLLINEN : Pomarkku SELVITYKSEN LAATIJA : CW Solutions Oy (Asetuksen mukaan tämä selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. VnA 542 / 2003, 6 )
2 CW Solutions Oy (2) SISÄLLYSLUETTELO 1. SELVITYSKOHDE TONTIN / KIINTEISTÖN TIEDOT SELVITYSVELVOLLINEN SELVITYKSEN LAATIJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KUVAUS, ETÄISYYDET JA KORKEUSSUHTEET KIINTEISTÖLLÄ SYNTYVÄT JÄTEVEDET VEDENKULUTUS JA KUORMITUSARVIOT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS LIITTEET:... 7
3 CW Solutions Oy (3) 1. SELVITYSKOHDE 1.1. TONTIN / KIINTEISTÖN TIEDOT Osoite: Tontin pinta-ala: m² Asuinrakennuksen pinta-ala: 95 m² Kaavoitustilanne: Käyttötarkoitus: Rantakaava Vapaa-ajan asunto 1.2. SELVITYSVELVOLLINEN Osoite: Puh: 1.3. SELVITYKSEN LAATIJA Selvityksen on laatinut toimeksiannosta C W Solutions Oy Yritystunnus: Osoite: Hurstipolku 3 A RAISIO
4 CW Solutions Oy (4) 2. SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2.1. JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KUVAUS, ETÄISYYDET JA KORKEUSSUHTEET Kohde sijaitsee Pomarkun kunnan alueella järven rannalla. Kohteessa on vapaa-ajan tarkoitukseen yksi mökkirakennus. Lisäksi tontilla sijaitsevat järven rannassa grillikatos sekä mökkirakennuksen takana mantereen puolella puuvaja, varasto ja kuivakäymälä. Talousvesi mökkirakennukseen otetaan kunnallisesta vesijohtoverkosta, joka on johdettu järven pohjaa myöten Kankaanpäästä. Vesiverkko on yhteinen alueen mökkiyhteisölle. Grillirakennus ja puuvaja ovat vesiyhteettömät. Tontilla ei ole talousvesikaivoa. Mökkirakennuksessa on keittiö ja sauna (suihku), josta harmaat vedet johdetaan järven suunnasta talon takana olevaan sarjassa oleviin kahteen imeytyskaivoon. Ensimmäinen (vanhempi) maavarainen betoninen imeytyskaivo on mökkirakennuksen välittömässä läheisyydessä (Kuva 1.) Kaivon renkaiden yleiskunto visuaalisesti oli tyydyttävä. Imeytyskaivon halkaisija oli 0,8 m ja seinämän paksuus 6 7 cm. Myöhemmin asennettu toinen imeytyskaivo oli hyväkuntoisen näköinen (kuva 2.) Imeytyskaivon halkaisija oli 1,0 m ja seinämän paksuus 9 10 cm. Kaivot on rakennettu vuosina 1974 ja Kaivojen pohjalta ja betonirenkaiden välistä vesi imeytyy maaperään. Kuva 1. Imeytyskaivo 1. Kuva 2. Imeytyskaivo 2.
5 CW Solutions Oy (5) Vesikäymälää ei kiinteistössä ole. Talon takana sijaitsee kuivakäymälä. Etäisyydet tontilla on eritelty taulukossa 1. Taulukko 1. Kiinteistön mitatut etäisyydet. Etäisyys m Kivijalka 0,00 Imeytyskaivo 1 1,70 Imeytyskaivo 2 8,00 Järven vesiraja 16,00 Oja tien risteyksessä 27,00 Naapurin mökki 23,00 Kiinteistön korkeuserot on esitetty taulukossa 2. Vertailupisteenä käytettiin mökkirakennuksen kivijalan yläreunaa. Taulukko 2. Kiinteistön mitatut korkeuserot. Korkeuser o m 0 Kivijalka 10,00 1 Imeytyskaivo 1 (tuloputki) 9,25 2 Imeytyskaivo 2 (veden pinta) 9,60 3 Järvenpinta 7,96 4 Purkuojan vesijuoksu 8,61 5 Naapurin mökki 10,04 6 Suodatuskenttä 10,31 7 Tie (kentän kulmassa) 10,04 8 Tienpinta tontin pohjoiskulmassa 8,70 9 Oja tontin pohjoiskulmassa 8,24 10 Maa 10" paalulla 9,90 Koekaivannon perusteella maaperä osoittautui hyvin savipitoiseksi. Pohjaveden korkeus oli n. 2 m vertailupisteen alapuolella ollen samalla tasolla järven kanssa KIINTEISTÖLLÄ SYNTYVÄT JÄTEVEDET Kaikki jätevesi syntyy mökkirakennuksen keittiöstä ja saunasta. Nykyisistä vesien purkupisteistä näytteenotto ei ole mahdollista, koska imeytyminen tapahtuu kaivon pohjalta.
6 CW Solutions Oy (6) Koska kiinteistö on vapaa-ajan asunto, oleskelu siellä ei ole vakituista. Kiinteistön jätevesikuorma syntyy pääasiassa kesäaikaan viikonloppujen ja lomien vietosta sekä vieraiden käynneistä. Henkilöä kohti laskettu talousveden kulutus on vapaa-ajan asumisessa keskimäärin pienempi kuin vakituisessa asumisessa, koska mm. pyykinpesua ei siellä yleensä suoriteta VEDENKULUTUS JA KUORMITUSARVIOT Kiinteistöjen sisällä on kaksi vedenkulutuspistettä: keittiön pesuvesi ja saunan suihku. Taulukossa 3 on esitetty kohteen vedenkulutusta ja kuormitusarviolaskennassa käytetyt arvot. Taulukko 3. Kiinteistön vedenkulutus ja kuormituslukujen laskennassa käytetyt arvot. Kiinteistön asumispinta-ala 95 m² Asukasmäärä 2 kpl Vuorokausikulutus / henkilö 69 l Asumispäivät / vuosi 180 kpl Koska jätevesianalyysejä ei tehty, perustuu kiinteistön talousjätevesien laskennallinen kuormitus Vn:n asetuksessa 542/2003 määritettyihin kuormituslukuihin ja muihin yleisiin mitoitusperusteisiin. Talousjätevesikuormaa laskettaessa on otettu myös huomioon kiinteistön arvioitu henkilökuorma / vuosi. Taulukossa 4 on esitetty asetuksen mukaiset kuormitusluvut yhtä henkilöä kohden vuorokaudessa. Taulukossa 5 esitetään arviot tämän hetkisen käyttöasteen kuormituksesta. Taulukko 4. Haja-asutuksen kuormitusluvun koostumus: kuormituksen alkuperä sekä eri kuormituslajien määrät grammoina asukasta kohti vuorokaudessa (g/ p d). Kuormituksen alkuperä Orgaaninen aine, BHK7 Kokonaisfosfori Kokonaistyppi g/p d g/p d g/p d Uloste 15 0,6 1,5 Virtsa 5 1,2 11,5 Muu 30 0,4 1 Kuormitusluku 50 2,2 14 Taulukko 5. Kiinteistön arvioidut kuormitusluvut nykyisellä vedenkulutuksella. Virtaus BHK7 Fosfori Typpi l/d g/d g/d g/d Suihku 89 38,5 0,51 1,28 Keittiö 36 15,4 0,21 0,51 Sauna 14 6,2 0,08 0,21 Kuormitus: Harmaat vedet Kokonaiskuormitus WC + Harmaat Imeytyskaivot mg/l 432 5,8 14,4 g/d 139 l/d 60 0,8 2,0 g/d 139 l/d 100 4,4 28,0 kg/a 25 m³/a 11 0,1 0,4
7 CW Solutions Oy (7) 2.4. JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Pohjaveden pinta mitattiin olevan n. 2 m vertailupisteen alapuolella. Tämä johtaa siihen, että vesi imeytyy tai sekoittuu pohjaveteen. Pohjaveden pinnan ollessa näin lähellä, imeytyminen on myös epätäydellistä. Nykyinen jätevesijärjestelmä ei täytä Valtioneuvoston asetuksen N:o 542/2003 asettamia jäteveden puhdistuksen ehtoja, vaan järjestelmä tulee uusia asetuksen ehdot täyttäviksi. 3. LIITTEET: 1. Asemapiirros Nro AS nykyisestä jäteveden puhdistusjärjestelmästä