Source: http://docplayer.cz/8129669-Hala-pro-upravu-plocheho-skla.html
Timestamp: 2018-05-24 06:51:46+00:00
Document Index: 43397680

Matched Legal Cases: ['čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 4', 'čl. 5', 'čl. 6', 'čl. 7']

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA - PDF
Download "HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA"
1 Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy: D1.4.a - 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.4.a - 02 PŮDORYS HALA D1.4.a - 03 PŮDORYS ADMINISTRATIVA 1.NP D1.4.a - 04 PŮDORYS ADMINISTRATIVA 2.NP D1.4.a - 05 SCHÉMA D1.4.a - 06 VÝKAZ VÝMĚR 1. Úvod Předmětem projektu je návrh vytápění pro výrobní halu pro úpravu plochého skla k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ. Projekt slouží pro provedení stavby. Jedná se o objekt výrobní haly a administrativní části. Zdrojem tepla budou: plynový kondenzační kotel pro část administrativy a plynové tmavé zářiče pro halu. Na vybraných vratech budou instalovány plynové vratové clony. 2. Podklady Podkladem pro zpracování projektu bylo: - Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) - Aktuální stavební podklady a požadavky - Aktuální požadavky investora Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou: - Vyhláškou č.137/1998 Sb. o tepelně technických vlastnostech budov - Zákonem č.406/2000 Sb. o rozvodech energie, o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu - Vyhláškou č.193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie (teploty média, izolace rozvodů, regulační armatury atd.) - EN12831 Tepelné soustavy v budovách -Výpočet tepelného výkonu - ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV - ČSN Tepelná ochrana budov 3. Technické parametry Tepelná ztráta objektu dle EN12831: Zima: Minimální teplota vzduchu Vnitřní výpočtová teplota kanceláří Vnitřní výpočtová teplota haly -12 C +21 +/-2 C +15 +/-2 C Strana 1 (celkem 5)
2 Průměrná venkovní teplota 3,9 C Otopné období-počet dnů 235 Tepelná ztráta objektu 385 kw Součinitele prostupu tepla U (W/m2,K) použité pro výpočet dle ČSN viz tab.: Popis U Un požadované (W/m2,K) Střecha hala (15 C) 0,25 0,35 Podlaha do terénu administrativa 0,26 0,45 Podlaha do terénu hala (Ueqv) (15 C) 0,2 0,65 LOP 1,1 1,3 Obvodová stěna hala SO1 (15 C) 0,28 0,43 Obvodová stěna hala SO2 (15 C) 0,22 0,43 Světlík (15 C) 1,67 2,1 4. Tepelně technické vlastnosti budovy jsou stanoveny v souladu ČSN čl. 3.1 Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce Požadavek minimální vnitřní povrchové teploty konstrukcí řeší projekt stavební části. čl. 3.2 Součinitel prostupu tepla a tepelný odpor konstrukce Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí je splněna (viz. Tepelná ztráta objektu - součinitele prostupu tepla). čl. 4.1 Zkondenzované množství páry uvnitř konstrukce Obvodové konstrukce stěny, stropy a střechy musí být navrženy bez kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce, pokud by zkondenzovaná vodní pára ohrozila jejich požadovanou funkci. Kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce řeší projekt stavební části. čl. 5 čl. 6 Šíření vzduchu konstrukcí Součinitel spárové průvzdušnosti použitých výplní je menší než 0,5*10-4. Ve výpočtu tepelných ztrát byly použity hodnoty hygienické výměny viz. projekt VZT. Tepelná stabilita místností Objekt bude vytápěn nepřetržitě. V nočních hodinách bude prováděno tlumené vytápění. čl. 7.1 Celková tepelná charakteristika budovy Požadovaná hodnota tepelné charakteristiky budovy je splněna (viz. Měrná spotřeba tepla na vytápění ). 5. Měrná spotřeba tepla na vytápění Obestavěný prostor Strana 2 (celkem 5) V = 70788m3
3 Plocha konstrukcí z vnitřních rozměrů A = m2 Geom. char. budovy A/V = 0,27 1/m Splnění stavebně energetických vlastností dle ČSN dle splněním normové požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N vypočtená Uem= 0,34 W/m2.K požadovaná vyhláškou Uem,N= 1,44 W/m2.K podmínka Uem < Uem,N splněna Závěr: Budova je vyhovující z hlediska měrné spotřeby tepla pro vytápění. 6. Zdroj tepla Administrativa Jako zdroj tepla pro administrativu je navržen plynový kondenzační kotel Vaillant VU 356/5-5 o výkonu 35kW. Ohřev TUV bude nepřímotopným zásobníkem 500l. Ohřev TUV bude přednostní. Odkouření kotle bude koaxiální přes střechu. Jedná se o plynový spotřebič v provedení C, tedy bez požadavku na spalovací vzduch z prostoru. Odvětrání prostoru je řešeno dle TPG , v samostatné části projektu VZT. Ve smyslu ČSN bude pojistné zařízení tvořeno pojistným ventilem a expanzní nádobou (součástí kotle pojistný ventil + expanzní nádoba 10l, dodatečná 18l). Dopouštění systému vodou přes hadici Teplotní spád kotlového okruhu je 75/55 C. Hala Jako zdroj tepla pro halu jsou navrženy plynové tmavé zářiče (18ks), každý o výkonu 29,5(15,8)kW. Zářiče jsou dvoustupňové. Regulace dle teploty v zóně. Odkouření kotle bude koaxiální přes střechu. Celkový výkon 284,4-531kW. V hale budou na vybraných vratech instalovány plynové vratové clony s koaxiálním odkouřením přes stěnu haly. Jedná se o plynové spotřebiče v provedení C, bez požadavku na spalací vzduchu z řešeného prostoru. Větrání a veškeré bezpečnostní podmínky jsou řešeny v souladu s TPG Větrání je řešeno v samostatné části projektu VZT. Bezpečnostní prvky v části MaR Roční potřeba tepla Qroč = 1919 GJ/rok (533 MWh/rok). 7. Regulace Regulace je zajištěna samostatným projektem. 8. Přívod vzduchu a odkouření Odkouření a přívod spalovacího vzduchu kotle, zářičů i vratových clon bude koaxiální. Větrání místnosti s kotli bude zajišťovat profese VZT. 9. Rozvody Od kotle bude rozvod pro vytápění z ocelových trubek vedený k HVDT. Hlavní rozvody budou z ocelových trubek. Za HVDT bude vystrojena ekvitermní větev pro otopná tělesa. Tepelný spád 70/50 C. Strana 3 (celkem 5)
4 Rozvody k jednotlivým otopným tělesům vedené v podlaze budou plastové (trubky Pex/Al/Pex). Trubka bude opatřena návlekovou izolací (příp. bude dodána vč. izolace). Dle Sbírky zákonů č. 193/ čl.(1) je tepelná izolace na rozvodech vytápění stanovena výpočtem. Potrubí bude vedeno tak, aby nedocházelo k jeho zavzdušnění. Rozvod Pex/Al/Pex bude izolován tepelnou izolací z polyetylenu. Dle optimalizačního výpočtu je tepelná izolace u vnitřních rozvodů zvolena: rozvody v podlaze... izolace 9 mm Dle optimalizačního výpočtu je tepelná izolace u vnitřních rozvodů zvolena: Ocelové rozvody do DN izolace 25 mm, DN32-40 izolace tl. 30. V šachtách a drážkách je dovolena poloviční izolace. Potrubí k zásobníkovému ohřívači bude měděné opatřené tepelnou izolací. 10. Otopná tělesa Otopná tělesa jsou navržena desková ocelová typ RADIK VENTIL KOMPAKT. Otopná tělesa budou vybavena termostatickými hlavicemi Heimeier. Připojovací šroubení budou použita uzavírací Heimeier. Připojení ot. těles na rozvod bude zezadu ze stěny, otopná tělesa umístěna na stojánku budou připojena z podlahy. 11. Tmavé zářiče V prostoru haly budou pod stropem ve výšce 8m nad ČP umístěny tmavé plynové zářiče. Dle členění haly budou rozděleny na 5 zón. Každá zóna bude regulována dle požadované teploty v daném prostoru, resp. dle tepelných zisků. 12. Vratové clony Vybrané otvory do venkovního prostoru budou opatřeny plynovou vratovou clonou. Clona bude u jedné clony nad vraty, dvoje vrata budou opatřeny clonami ze dvou stran podél svislé strany vrat. Clona bude spouštěna od dveřního kontaktu, navíc bude s ručním ovládáním. 13. Požární ochrana Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi (PDK) musí být provedeny v souladu s požárními předpisy. Prostupy požárně dělící konstrukcí budou zatěsněny protipožárním tmelem. Opatřené prostupy musí být revidovatené a musí být opatřeny revizními štítky. 14. Zkoušky zařízení, uvedení do provozu, předávání Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeno propláchnutí celého systému. Zkoušky se sestávají ze: - zkoušky těsnosti - zkoušky automatické regulace a zabezpečovacího zařízení - provozní zkoušky - topné zkoušky a hydraulického vyregulování celého systému. Součástí každé zkoušky a vyregulování je vystavení příslušného protokolu. 15. Ostatní Prováděcí firma je povinna: Strana 4 (celkem 5)
5 - provést kompletní dílo dle rozsahu projektové dokumentace, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky. - při montáži postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž zařízení. - během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi. - dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy. Pro předání díla je prováděcí firma povinna připravit příslušnou dokumentaci ke kolaudaci, zejména pak: - vyhotovit dokumentaci skutečného provedení. - vyhotovit kompletní dokumentaci zařízení vč. prohlášení o shodě, osvědčení, atestů, revizních zpráv, manuálů, protokolů. - vyhotovit dokumentaci zařízení podléhající pravidelné revizi a stanovit harmonogram revizí. - vyhotovit dokumentaci údržby zařízení a stanovit harmonogram provádění údržby. Součástí dodávky jsou veškeré popisové tabulky a štítky související se zařízením. 16. Požadavky na ostatní profese a) Elektro: - Napájení ovládacích skříní plynových zářičů OS1-OS5 jednofázovými přívody 6A, char. B - Napájení plynových dveřních clon CL1-CL5 jednofázovými přívody 6A, char. C - Napájení rozvaděčů DT12 a DT2 jednofázovými přívody 16A, char. C - Napájení plynového kotle jednofázovým přívodem 6A, char. B - Napájení regulace plynového kotle Calormatic jednofázovým přívodem 6A, char. B MaR - Prokabelování regulace zařízení kotelny - Napájení a ovládání čerpadla a regulačního ventilu větve vytápění - Napájení a prokabelování s termostaty plynových zářičů - Napájení a prokabelování s termostaty plynových vratových clon - Dod. regulačního ventilu b) Stavba: - Zhotovení prostupů a drážek ve stavebních konstrukcích, drobné prostupy příčkami budou prováděny stavbou při montáži dle požadavku profese. - Výměna pro uchycení otopných těles na sádrokartonovou příčku - Po instalaci rozvodů začištění prostupů a drážek ve stavebních konstrukcích. c) Zdravotní instalace: - Svedení odpadu od pojistného ventilu kotle - Výtokový ventil v kotelně - Svod kondenzátu od kotle Strana 5 (celkem 5)