Source: http://docplayer.fi/11746226-Lampokuvauksen-mittausraportti.html
Timestamp: 2018-12-15 07:49:05+00:00
Document Index: 26558794

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI - PDF
Download "LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI"
1 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI
2 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET Yleistietoa kuvauksesta Kuvausolosuhteet KUVIEN ANALYSOINTI LÄMPÖKAMERAKUVAT JA HAVAINNOT KOHTEESTA B13, Parvekeovi B13, keittiön tuuletusikkuna B13, keittiön nurkka B13, makuuhuone tuuletusikkuna B13, makuuhuoneen patteri C21, Parvekeovi C21, Keittiön ikkuna C-rappukäytävä ikkuna C25, Makuuhuone ikkuna C25, Parvekeovi A6, Keittiön tuuletusikkuna A6, keittiön ikkuna A6, Parveke ovi A-rappukäytävän ikkuna A7, Parvekeovi A7, Keittiön nurkka A7, makuuhuoneen tuuletusikkuna Yhteiset tilat, kodinhoitohuone ikkuna Yhteiset tilat, saunan ikkuna Yhteiset tilat, Pesuhuone Julkisivu takapihalta Ulkopuoli YHTEENVETO... 28
3 3(28) 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde Kohteen pinta-ala Huoneistoala 1449 m2 Rakennusvuosi 1969 Käyttötarkoitus Asuminen Tarkastuksen tilaaja(t) Kohteen omistaja(t) (jos eri kuin tilaaja) Rakennustapa Paikalla valettu betoni ja asuinkerrokset elementtirakenteisia Perustamistapa Betonivalu Perusmuurit Alapohjarakenteet Ulkoseinärakenteet Julkisivupinnoite Väliseinät Yläpohja Välipohja Kattomuoto Vesikate Lämmitysjärjestelmä Lämmönjako Ilmanvaihtojärjestelmä Muuta huomioitavaa, esim. tehdyt remontit Pesubetonia/ Sandwich-elementtejä, päädyt muurattua kalkkikivihiekkatiiltä Puu/levy, kellarissa betoni/tiili Puupalkit/puru Betonilaatta/puru/puulattia Harjakatto Peltikate Kaukolämpö Vesikiertoiset patterit Koneellinen poisto Elementtisaumaukset uusittu YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET 2.1 Yleistietoa kuvauksesta Lämpökamerakuvaus suoritettiin Fluke TI25 mallisella lämpökameralla, josta tiedot seuraavassa taulukossa: Kameran malli Ti25 Kameran sarjanumero Ti DSP-versio OCA-versio Valmistaja Fluke Linssin kuvaus 20mm Kalibrointialue -22,0 C ,0 C Huoneistojen sisälämpötilan mittaamisessa käytettiin Teston rakenne/ lämpötila -kosteusmittaria.
4 4(28) Kuvaukset suoritettiin sekä sisä-, että ulkopuolelta. Lämpökuvauksessa kuvattiin viisi huoneistoa (B13, C21, C25, A6, A7), yleiset tilat sekä rakennus ulkopuolelta. Kuvaukset suoritettiin normaalissa asuinolosuhteessa ja rakennuksessa kuvaushetkellä vallinneessa ilmanpaineessa. Emissiokertoimena käytettiin 0,95, joka on yleisesti käytetty emissiokerroin kiinteistökuvauksissa. 2.2 Kuvausolosuhteet Ulkoilman sääolosuhteet: Tuorein säähavainto: :50 Suomen aikaa -0,3 C; kosteus 100 %; kastepiste -0,3 C; itätuulta 2 m/s; puuska 3 m/s; paine 1006,0 hpa; 12 tunnin sadekertymä 0,0 mm (21:00); lumen syvyys 22 cm (21:00); pilvistä (8/8) (6:00); näkyvyys 6 km. Sisälämpötilat kuvatuissa huoneistoissa: B13, 26 ºC C21, 22 ºC C25, 23 ºC A6, 24 ºC A7, 23 ºC Porraskäytävissä ja yleisissä tiloissa (lukuun ottamatta kylmäkomerot) lämpötila noin 20 ºC. 3 KUVIEN ANALYSOINTI Kuvausten tulkinnassa käytetään apuna Sosiaali- ja terveysministeriön laatimaa asumisterveysohjetta. Asumisterveysohjeessa on annettu lämpötilojen ohjearvot huonetiloille ja huoneilmalle. Ohjearvojen hyvä taso vastaa pääosin uudisrakentamiselle asetettuja, rakentamismääräyskokoelman mukaisia vähimmäisvaatimuksia. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen kunnossapidossa ja käytössä tulee pyrkiä vähintään tähän tasoon. Ohjearvojen välttävän tason alittuminen voi aiheuttaa terveyshaittaa. indeksillä voidaan arvioida rakennuksen vaipan lämpöteknistä toimivuutta. Seinän ja lattian pintalämpötiloja arvioidaan lämpötilaindeksia käyttämällä silloin, kun lämpötilojen mittauksia ei voida tehdä 5 C ± 1 C :n ulkolämpötilassa, ts. jos ulkolämpötila on alle 5 C tai yli 5 C (maks. + 5 C) mittaustoleranssi huomioon ottaen. Määritelmä Heikko taso Välttävä taso Hyvä taso Korjausluokitus Luokka 1 Luokka 2 tai 3 Luokka 3 tai 4 Sovelletaan: Kaikki rakennuskohteet Korjausrakentaminen 2-3 Kaikki rakennuskohteet Uudisrakentaminen 1-2
5 5(28) Indeksi seinän lämpötilalle 0 80 % % % Indeksi lattian lämpötilalle 0-86 % % % Indeksi pistemäisille vioille 0 60 % % % Kaava: TI = (Tsp To) / (Ti To) X 100 [%] TI = indeksi( % ) Tsp= Sisäpinnan lämpötila ( C ) Ti = Sisäilman lämpötila( C ) To = Ulkoilman lämpötila ( C ) Laskuesimerkki 1: Ulko-oven epäillään valskaavan ja lämpökameralla mitataan pistemäinen lämpötila 4 ºC. Ulkolämpötila on -9 ºC ja sisälämpötila 21ºC. Sijoitetaan arvot lämpötilaindeksin laskukaavaan: TI=(4-(-9))/(21-(-9))x 100 % TI=43,33 % (Määritelmä pistemäiselle vialle: Heikko taso) Laskuesimerkki 2: Lämpökameralla seinästä otetusta kuvasta on keskilämpötilaksi mitattu 17 ºC. Ulkolämpötila on -9 ºC ja sisälämpötila 21 ºC. Sijoitetaan arvot lämpötilaindeksin laskukaavaan: TI=(17-(-9))/(21-(-9))x 100 % TI=86,67 % (Määritelmä seinän lämpötilalle: Hyvä taso)
6 6(28) 4 LÄMPÖKAMERAKUVAT JA HAVAINNOT KOHTEESTA 4.1 B13, Parvekeovi B13, parvekeovi.is :59:29 16,2 C 24,0 C 2,8 C
7 7(28) B13, parvekeovi.is2 26,0 C 18,7 C 2,8 C... 24,0 C Kuvausajankohta :59:29 indeksi pistemäiselle vialle on 10,7 % (Heikko taso). Parvekeoven tiivistysten tarkastaminen suositeltavaa. 4.2 B13, keittiön tuuletusikkuna B13, Keittiön tuuletusikkuna.is :08:57 16,1 C 27,6 C 11,8 C
8 8(28) B13, Keittiön tuuletusikkuna.is2 26,0 C 20,4 C 11,8 C... 27,6 C Kuvausajankohta :08:57 indeksi pistemäiselle vialle on 45,3 % (Heikko taso). Ikkunoiden tiivistysten tarkastus suositeltavaa. 4.3 B13, keittiön nurkka B13, keittiön nurkka.is :11:52 17,4 C 24,3 C 14,9 C
9 9(28) B13, keittiön nurkka.is2 26,0 C 20,1 C 14,9 C... 24,3 C Kuvausajankohta :11:52 indeksi pistemäiselle vialle on 57,3% (Heikko taso). Keittiön nurkassa viileä kohta. Viileän kohdan aiheuttaa seinän sisällä ja kaappien alaosassa olevat ilmaputket (2kpl) (Ks. alapuolella kuva). Putkien tukkimisen mahdollisuus selvitettävä esim. ilmastoinnin toimivuuden kannalta. Ilmaputket 4.4 B13, makuuhuone tuuletusikkuna B13, makuuhuone tuuletusikkuna.is :15:06 16,2 C 38,8 C 8,3 C
10 10(28) B13, makuuhuone tuuletusikkuna.is2 26,0 C 18,9 C 8,3 C... 38,8 C Kuvausajankohta :15:06 indeksi pistemäiselle vialle on 31,9 % (Heikko taso). Ikkunoiden tiivistysten tarkastaminen suositeltavaa. 4.5 B13, makuuhuoneen patteri B13, makuuhuone patteri.is :18:24 19,9 C 45,1 C 18,3 C
11 11(28) B13, makuuhuone patteri.is2 26,0 C 28,4 C 18,3 C... 45,1 C Kuvausajankohta :18:24 Makuuhuoneen patterin liittimestä tiputtaa vettä. Asukasta informoitu välittömästi asiasta. 4.6 C21, Parvekeovi C21, Parvekeovi.is :31:32 14,9 C 22,1 C 4,8 C
12 12(28) C21, Parvekeovi.is2 22,0 C 17,5 C 4,8 C... 22,1 C Kuvausajankohta :31:32 indeksi pistemäiselle vialle on 21,8% (Heikko taso). Parveke oven tiivistysten tarkastaminen suositeltavaa. 4.7 C21, Keittiön ikkuna C21, Keittiön ikkuna.is :40:17 17,4 C 24,3 C 13,9 C
13 13(28) C21, Keittiön ikkuna.is2 22,0 C 20,3 C 13,9 C... 24,3 C Kuvausajankohta :40:17 indeksi pistemäiselle vialle on 63,2 % (Välttävä taso). Ikkunoiden tiivistysten tarkastaminen suositeltavaa. 4.8 C-rappukäytävä ikkuna C-rappukäytävä ikkuna.is :50:39 13,9 C 18,7 C 10,3 C
14 14(28) C-rappukäytävä ikkuna.is2 20,0 C 15,6 C 10,3 C... 18,7 C Kuvausajankohta :50:39 indeksi pistemäiselle vialle on 51 % (Heikko taso). Rappukäytävän ikkunoiden tiivisteiden tarkastaminen suositeltavaa. 4.9 C25, Makuuhuone ikkuna C25, Makuuhuone tuuletusikkuna.is :58:43 16,3 C 27,9 C 6,0 C
15 15(28) C25, Makuuhuone tuuletusikkuna.is2 23,0 C 17,3 C 6,0 C... 27,9 C Kuvausajankohta :58:43 indeksi pistemäiselle vialle on 26 % (Heikko taso). Ikkunoiden tiivisteiden tarkastaminen suositeltavaa C25, Parvekeovi C25, Parvekeovi.is :00:40 19,1 C 21,8 C 11,4 C
16 16(28) C25, Parvekeovi.is2 23,0 C 18,8 C 11,4 C... 21,8 C Kuvausajankohta :00:40 indeksi pistemäiselle vialle on 49,6 % (Heikko taso) Parvekeoven tiivisteiden tarkastaminen suositeltavaa A6, Keittiön tuuletusikkuna A6, keittiön tuuletusikkuna.is2 15,8 C 24,1 C 9,0 C
17 17(28) A6, keittiön tuuletusikkuna.is2 24,0 C 18,8 C 9,0 C... 24,1 C Kuvausajankohta :21:41 indeksi pistemäiselle lämpötilalle 37,5% (heikko taso). Ikkunoiden tiivisteiden tarkastaminen suositeltavaa A6, keittiön ikkuna A6 keittiön ikkuna.is :22:03 18,8 C 24,3 C 10,4 C
18 18(28) A6, keittiön ikkuna.is2 24,0 C 19,3 C 10,4 C... 24,3 C Kuvausajankohta :22:03 indeksi pistemäiselle vialle on 43,3 % (Heikko taso) Ikkunoiden tiivistysten tarkastaminen suositeltavaa A6, Parveke ovi A6, parveke ovi.is :23:23 16,8 C 25,1 C 10,5 C
19 19(28) A6, parveke ovi.is2 24,0 C 19,5 C 10,5 C... 25,1 C Kuvausajankohta :23:23 indeksi pistemäiselle vialle on 43,8 % (Heikko taso) Ovesta puuttui tiiviste kyseiseltä kohdalta A-rappukäytävän ikkuna A-rappukaytävä ikkuna.is :33:08 12,6 C 19,3 C 8,2 C
20 20(28) A-rappukaytävä ikkuna.is2 20,0 C 16,1 C 8,2 C... 19,3 C Kuvausajankohta :33:08 indeksi pistemäiselle vialle on 41 % (Heikko taso). Rappukäytävän ikkunoiden tiivistysten tarkastus suositeltavaa A7, Parvekeovi A7, parveke ovi.is :41:22 16,7 C 39,6 C 3,4 C
21 21(28) A7, parveke ovi.is2 23,0 C 20,8 C 3,4 C... 39,6 C Kuvausajankohta :41:22 indeksi pistemäiselle lämpötilalle on 14.7% (Heikko taso) Parvekeoven tiivistysten tarkastaminen suositeltavaa A7, Keittiön nurkka A7, keittiön nurkka.is :46:30 16,8 C 22,6 C 14,8 C
22 22(28) A7, keittiön nurkka.is2 23,0 C 20,2 C 14,8 C... 22,6 C Kuvausajankohta :46:30 indeksi pistemäiselle vialle 64,3 % (Välttävä taso). Keittiön nurkassa viileä kohta. Viileän kohdan aiheuttaa seinän sisällä ja kaappien alaosassa olevat ilmaputket (2kpl) (Ks. alapuolella kuva). Putkien tukkimisen mahdollisuus selvitettävä esim. ilmastoinnin toimivuuden kannalta. Ilmaputket 4.17 A7, makuuhuoneen tuuletusikkuna A7, makuuhuone tuuletusikkuna.is :47:35 14,8 C 25,8 C 10,5 C
23 23(28) A7, makuuhuone tuuletusikkuna.is2 23,0 C 18,2 C 10,5 C... 25,8 C Kuvausajankohta :47:35 indeksi pistemäiselle vialle on 45,6 % (Heikko taso). Ikkunoiden tiivistysten tarkastaminen suositeltavaa 4.18 Yhteiset tilat, kodinhoitohuone ikkuna Kodinhoitohuone ikkuna.is :01:51 17,3 C 22,5 C 9,0 C
24 24(28) Kodinhoitohuone ikkuna.is2 20,0 C 16,2 C 9,0 C... 22,5 C Kuvausajankohta :01:51 indeksi pistemäiselle vialle on 45 % (Heikko taso). Ikkunan tiivistysten tarkastaminen suotavaa Yhteiset tilat, saunan ikkuna Saunan ikkuna.is :18:08 13,1 C 19,9 C 3,2 C
25 25(28) Saunan ikkuna.is2 20,0 C 13,4 C 3,2 C... 19,9 C Kuvausajankohta :18:08 indeksi pistemäiselle vialle on 16 % (Heikko taso). Ikkunoiden tiivistysten tarkastaminen suotavaa Yhteiset tilat, Pesuhuone Pesuhuone.is :20:47 17,3 C 22,4 C 10,1 C
26 26(28) Pesuhuone.is2 20,0 C 20,0 C 10,1 C... 22,4 C Kuvausajankohta :20:47 indeksi pistemäiselle lämpötilalle on 50,5 % (Heikko taso). Pesuhuoneen laipiossa viileä alue. Kotelossa menee ilmanvaihtoputki, josta saattaa puuttua esim. eristys Julkisivu takapihalta julkisivu takapihalta.is :37:03-0,5 C 9,2 C -2,1 C
27 27(28) julkisivu takapihalta.is2 0,0 C 0,6 C -2,1 C... 9,2 C Kuvausajankohta :37:03 Seinässä on lämpimämpi kohta. Ilmeisesti ilmastointiputkia menee seinän sisässä Ulkopuoli Julkisivu.is :40:39-1,2 C 5,3 C -5,3 C Julkisivu.is2 0,0 C -0,9 C -5,3 C... 5,3 C Kuvausajankohta :40:39 Ulko-ovista ja ikkunoiden yläosissa eniten havaittavissa lämpövuotoa.
28 28(28) 5 YHTEENVETO Lämpövuotoa ikkunoissa ja parvekeovissa Porraskäytävien ulko-ovissa lämpövuotoa Lämpövuotoa seinissä ilmanvaihtoputkien kohdalla Prosolve Oy