Source: http://docplayer.fi/270799-Vantaan-kaupunki-tilakeskus-hankepalvelut-rakennuttaminen-rakennesuunnittelu-rak-suunn-ins-jouni-rasanen-kielotie-13-01300-vantaa.html
Timestamp: 2016-10-25 07:18:19+00:00
Document Index: 15167770

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie Vantaa
1 RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS VANTAAN KON SERTTISALI MARTINUKSEN KELLARITILOISSA 1 Yleistä Konserttisali Martinuksen kellarikerroksen tiloissa suoritettiin välisenä aikana sisäilmatutkimuksia liittyen rakennuksen alapohjaan liittyviin ongelmiin. Tutkimusten tavoitteena oli todentaa kellarikerroksessa alapohjaan liittyvät vallitsevat kemialliset ja biologiset olosuhteet sekä rakennekosteudet. Tutkimukset on tilannut Vantaan Kaupungin insinööri Jouni Räsänen. Tutkimukset on tilattu, koska kohteessa on ollut aikaisemmin ulkoisista vesistä johtuvia vesivahinkoja sekä varastotilan matto on näkyvästi vaurioitunut paikoitellen. Kellaritiloihin tehtiin arviointikäynti rakennuksen toiminnan arvioimiseksi. Arviointikäynnille osallistui ISS Proko Oy:n sisäilmaasiantuntija Marko Koivisto ja Jarmo Minkkinen (ISS Proko Oy) sekä kaupungin insinööri Jouni Räsänen. Arviointikäynnin yhteydessä sovittiin myöhemmin toteutettavista mittauksista ja selvityksistä. Mittauksia koskeva tutkimussuunnitelma (ISS Proko Oy/ ) toimitettiin asiakkaalle. Näytteenoton ja kosteusmittaukset suorittivat Marko Koivisto Iss Proko Oy ja Pekka Kiho Iss Palvelut Oy. 2 Tietoja tutkittavista tiloista Kohteen osoite on Martinlaaksontie 36, Vantaa. Betonirakenteinen rakennus on valmistunut Rakennuksen alapohja oli kauttaaltaan perustettu maanvaraisesti. Alapohja oli teräsbetonirakenteinen. Rakennuksen kantavina pysty ja vaakarakenteina oli betoni. Tutkittavassa kellarikerroksessa lattioissa oli linoleumimatto. Rakennuksen kellaritiloissa on aiemmin tapahtunut vesivahinkoja pohjavesien tulvimisen muodossa. kohteessa on tehty korjaavia toimenpiteitä ulkoisten vesien uudelleenohjaamiseksi vahinkotapahtumien jälkeen. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain ISS Proko Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella. ISS Proko Oy Lounais ja KeskiSuomi Ytunnus FI Biokatu 12 Puhelin vaihde Tampere Telekopio Internet2 RAPORTTI 2 (5) ISS Proko Oy Olosuhteet ja havainnot selvitysten aikana Kellarikerroksen lattioissa havaittiin satunnaisesti kohonneita arvoja pintakosteudenosoittimella mitattaessa. Kosteus havainnoitiin Gann hydromette UNI2. pintakosteuden osoittimella. Lattian linoleumimatto oli kovettunut ja haurastunut. 4 Tutkimusmenetelmät 4.1 Mikrobiologiset näytteet Materiaalinäyte suoraviljeltiin agarmaljoille ja kasvatettiin lämpökaapissa. Kasvatuksen jälkeen maljoilta laskettiin erikseen bakteeri ja sädesienipesäkkeiden lukumäärät ja sienet tyypitettiin valomikroskooppisesti. Saatujen pesäkelukujen perusteella laskettiin näytteiden mikrobipitoisuudet. Tulokset ilmoitetaan pesäkkeitä muodostavien yksiköiden määränä ilmakuutiometrissä (cfu/m 3 ) (cfu = colony forming unit = pesäkkeen muodostava yksikkö). Tulokset ilmoitetaan suhteellisella asteikolla = ei mikrobeja, + = niukasti mikrobeja, ++ = kohtalaisesti mikrobeja, +++ = runsaasti mikrobeja ja ++++ = erittäin runsaasti mikrobeja. 4.2 VOCemissionäytteet (mattonäytteet) Mattomateriaalinäyte otettiin leikkaamalla näytepala lattiapinnoitteesta. Kerätty näytepala suojattiin alumiinifoliolla ja toimitettiin Työterveyslaitoksen emissiolaboratorioon. Materiaalinäytteen tutkiminen on selostettu tarkemmin liitteenä olevassa analyysivastauksessa (liite 2). 4.3 Lämpötila ja suhteellinen kosteus Kohteeseen tehtiin erillinen kosteusmittausraportti, joka on liitteenä (liite 4). Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain ISS Proko Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.3 RAPORTTI 3 (5) ISS Proko Oy Näytteenottopaikat Pohjakuvaliitteessä on esitetty otettujen VOC, mikrobi ja kuitunäytteiden näytteenottopaikat. 6 Analyysi ja laboratorionäytteiden laatu Sisäilmatutkimuksissa käytetyt näytteenotto ja analyysikäytännöt noudattivat voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä standardeja sekä johtavien kansallisten tutkimuslaitosten mittaus ja selvityskäytäntöjä (Työterveyslaitos, VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Näytteiden analysoinnissa käytettiin FINAS:n akkreditoituja testauslaboratorioita (kemialliset ja biologiset tekijät, T256). Mikrobiologisten näytteiden suhteen käytetyllä laboratoriolla on Elintarviketurvallisuusviraston Eviran hyväksyntä. 7 Vertailuarvot 7.1 Mikrobit Työympäristön bakteeri ja sieniitiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia rajaarvoja, joten mikrobituloksia on tulkittava työpaikkakohtaisesti. Mikrobilajiston tulkinnassa noudatetaan Asumisterveysoppaan (2 painos/2008, STM:n oppaita 2003:1) sekä artikkelissa Reiman et al. Rakennusten kosteusvauriota kuvastava mikrobisto. Ympäristö ja terveys 8/2005 kuvattua mikrobilajiston tulkintaa /12/. 7.2 Lattiapinnoitteen VOCemissiot Materiaaliemission VOC pitoisuudelle ei ole varsinaisia ohjearvoja. Analyysivastauksissa tarkastellaan lähinnä eri yhdisteiden suhteellista pitoisuutta kokonaispitoisuuteen (TVOC). Eli yksittäiset yhdisteet tai yhdiste ryhmät eivät saa olla 50 % kokonaispitoisuudesta. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain ISS Proko Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.4 RAPORTTI 4 (5) ISS Proko Oy Tulokset 8.1 Mikrobiologiset näytteet Materiaalinäytteet (mattopala) Materiaalinäytteet otettiin varaston ja näyttelijälämpiön lattiapinnoitteesta. Materiaalinäytteen perusteella lattiassa havaittiin heikko viite kosteuden aiheuttama mikrobivaurio. Otetussa näytteessä esiintyi Eurotium homesientä, joka on tyypillinen kosteusvaurioindikaattori. 8.2 VOCemissionäytteet (mattonäytteet) Materiaalinäytteitä otettiin huoneen varaston ja näyttelijälämpiön lattiapinnoitteesta. Kyseisissä tiloissa oli havaittu maanvaraisessa lattiassa kosteuskertymiä. Otetuissa näytteissä varaston ja lämpiön linoleumimatoissa oli viitteitä kosteuden aiheuttamasta hajoamisesta. Varaston lattiapinnoitteen kokonaisemissiosta (TVOC) Hiilivetyseoksen osuus oli yli 80% TVOCpitoisuudesta. Hiilivetyseos ei ole linoleumimaton tyypillinen päästö, ja sen lähde tulisi selvittää ennen lattioiden uudelleenpinnoittamista (esim. onko lattialle tai betonipinnalle kaatunut jotain kemikaalia ennen tai jälkeen lattian pinnoittamishetkeä?). Varaston ja lämpiön emissioista suuri osa oli happoja, rasvahapot aiheuttavat yleensä tiloihin pahaa hajua. 8.3 Rakenteiden suhteellinen kosteus Sekä varaston että lämpiön lattioista mitattiin sekä normaaleita että kohonneita kosteusarvoja. Kosteusmittausraportti liitteenä (liite 4). Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain ISS Proko Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.5 RAPORTTI 5 (5) ISS Proko Oy Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Ehdotamme seuraavia toimenpiteitä työympäristön parantamiseksi ja j työaikai ha vaittiin kosteuden aiheuttama lievä mikrobivaurim io. sen oireilun vähentämiseksi: 1. Tehtyjen mittausten ja selvitysten perusteella p lämpiön lattiassa 2. Analysoitujen mattonäytteiden perusteella tilojen lattiarakenteestaa emittoituu normaalista poikkeavia määriä m epäpuhtauksia. Todennä köistä on, ettää betonin alkalinen kosteus on käynnistänytt vauriome kanismin, jonka seurauksena lattiapinnoitteen, tasoitteen ja liima aineiden hajoamistuotteita vapautuu työtilaan aiheuttaen mahdolli sesti oireilua. 3. Kosteusmittauksessa on havaittu, että e lattioissa on kohonneita kos teusarvoja. Lattiat ja seinien alaosat tulisi mitata koko rakennuksenn alueelta todellisen vaurion laajuudenn selvittämiseksi. 4. Tehdään rakennuksen alapohjan pinnoitteidep n vaihdon toteuttami seen korjaussuunnitelma. Korjaussuunnitelmassa tulee huomioida materiaalivalinnoissa että linoleumimatto ei toimi tiloissa, joissa mah dollisesti on jatkossakin kosteusrasit tusta. Tiloihin tulisi suunnitella lat tiarakenne, joka on vähemmän riskialtis maakosteuden aiheuttamillee vaurioille. Marko Koivisto asiantuntija, rak. Ins kiinteistöjen käytönohjaus LIITTEET 1 Materiaalinäytteen analyysivastaus OT 2 VOCanalyysi materiaalinäytteestä Työterveyslaitos VOC ja Mikrobinäytteiden mittauspisteiden sijaintipiirustus 4 Kosteuskartoitusraportti Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain ISS Proko Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.6 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: VAN Konserttisali Martinus Näytteenottaja: Marko Koivisto Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: TULOSTEN TULKINTA Tulosten tulkinnassaa on käytetty taulukkoa 1. Bakteeritulokset luokitellaan vain kahteen luokkaan: ei viitettä vauriosta tai t viittaa vaurioon. Materiaalin äytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieniitiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas (+++ / ++++) tai mikäli näytteessä esiintyy e kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintäänn yhteensää kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus (+++) vastaa Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyä pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus (+ ++++) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje 2003) sieniitiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa t materiaalissa. 1 NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on suoraviljelty eli ripoteltu suoraan kasvatusalustoille Työterveyslaitoksen kehittämän menetelmän mukaisesti (Reiman ym.1999, Reiman & Kujanpäää 2005). Kasvatukseen on käytetty Asumisterveysoppaan (2009) suosittelemia kasvatusalustoja: 2% mallasagar (sienet), DG18agar (sienet) ja THG (Tryptonihiivauutelämpökaapissa +25 C:ssa 7 vrk:tta (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja onn inkuboituu (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen j pesäkkeet on laskettu ja j sienet tunnistettu laji tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalin äytteiden tulosten tulkinta. Tulkinta Muut Kaikki Indikaattori Yhteisvaikutus bakteerit sienett mikrobit Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon, +, ++, , * ++, +, * ++ +*, * vahva viite vauriosta , , * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Ytunnus Kotipaikka Helsinki7 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (3) 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopaikat ja tutkittu materiaali on esitetty taulukossaa 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 3 suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: = alle määritysrajan, ei kasvua + = niukka kasvusto (120 pesäkettä/malja) ++ = kohtalainen kasvusto (2150 pesäkettä/malja) +++ = runsas kasvusto (51200 pesäkettä/malja) ++++ = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Näytteenottopaikat ja näytteiden materiaali. Näytteenottopiste Näytteen materiaali M1. varasto, kellarikerros linoleumimatto M2. lämpiö, kellarikerros lileumimatto Taulukko 3. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja sienilajisto suhteellisella asteikolla esitettynä. Näyte 2 % mallasagar Penicillium DG18 agar + Penicillium THG T agar + AktinobakteeA erit Muut M bakteerit Tulkinta ei viitettä vauriosta M1. Sieniitiöt yhteensä + Sieniitiöt yhteensä + Bakteerit B yhteensä Eurotium* +(8) AktinobakteeA erit heikko Muut M bakteerit + viite M2 Sieniitiöt yhteensä Sieniitiöt yhteensä + Bakteerit B yhteensä + vauriosta = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynytt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT JAKELU ISS Proko Oy, Marko Koivisto ISS Proko Oy, Jyväskylä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Ytunnus Kotipaikka Helsinki8 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (3) Kirjallisuusviitteet: Asumisterveys Opas. Sosiaali ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö ja terveyslehti, Pori,, Reiman, M.., Haatainen, S., Kallunki, H., Kujanpää, L., Laitinen, S. & Rautiala, S. (1999) Laimennossarja ja suoraviljelymenetelmienn käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, Dipoli, Espoo s Reiman, M. & Kujanpää, L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteidenn mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, Dipoli, Espoo SIY Raportti 23, s (päivitetty OT) Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Ytunnus Kotipaikka Helsinki9 ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (7) ISS Proko Oy Lounais ja KeskiSuomi Marko Koivisto Biokatu TAMPERE VOCanalyysi materiaalinäytteistä As.viitenumero: Kerääjä/Vastuuhlö: Analysoitavat yhdisteet: Tulo.pvm.: Analysoija(t): OS5215 VOCyhdisteiden bulkemissio mikrokammiolla Jaakko Heikkilä Analysointimenetelmä Näytteiden emissiot tutkittiin mikrokammiolaitteella MicroChamber/Thermal Extractor, µcte. Materiaalinäytettä punnittiin kammioon, jonka kautta johdettiin puhdasta ilmaa Tenaxputkeen. Emissiotuotteet analysoitiin kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TDGCMS). Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley tai NISTmassaspektritietokannan avulla. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. Tulokset on ilmoitettu pitoisuutena näytegrammaa kohti (µg/m³g) tai pitoisuutena neliödesimetriä kohti (µg/m³dm²). Tällä menetelmällä tehty materiaalianalyysi ei ole kvantitatiivinen, vaan kertoo ainoastaan mitä aineita ja missä suhteessa niitä emittoituu käytetyissä koeolosuhteissa. TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi10 TYÖTERVEYSLAITOS Tulokset ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (7) Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Yhdiste Mi CK Varasto Lattia, linoleumimatto, Martinius, 4,52g /jaak Pitoisuus Laatu ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Heksaani Heptaani Oktaani 1Okteeni Tridekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Etyylibentseeni Ksyleenit (p,m) Ksyleeni (o) Tolueeni HIILIVETYSEOKSET Hiilivetyseos** YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1Butanoli 2Etyyli1heksanoli 1Heptanoli 2Metyyli1propanoli 1Pentanoli 1Propanoli 2Propanoli EETTERIT 2Pentyylifuraani ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT 2(2Etoksietoksi)etanoli 1Metoksi2propanoli ALDEHYDIT nbutanaali Bentsaldehydi Heksanaali Heptanaali Oktanaali Pentanaali 1) 2) 3) 4) 5) 6) 3 µg/m³g 12 µg/m³g 37 µg/m³g 7 µg/m³g 3 µg/m³g 5 µg/m³g 18 µg/m³g 14 µg/m³g 140 µg/m³g 4200 µg/m³g 85 µg/m³g 15 µg/m³g 11 µg/m³g 2 µg/m³g 24 µg/m³g 3 µg/m³g 3 µg/m³g 3 µg/m³g 5 µg/m³g 1 µg/m³g 8 µg/m³g 6 µg/m³g 39 µg/m³g 24 µg/m³g 20 µg/m³g 18 µg/m³g TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi11 TYÖTERVEYSLAITOS Yhdiste ANALYYSIVASTAUS Tilaus: Pitoisuus Laatu 3 (7) KETONIT Asetoni 7) 13 µg/m³g 2Heksanoni 7 µg/m³g 2Heptanoni 8) 17 µg/m³g 3Metyyli2butanoni 3 µg/m³g 2Butanoni 9) 7 µg/m³g 2Pentanoni 6 µg/m³g Syklopentanoni 2 µg/m³g HAPOT Butaanihappo eli voihappo 10) 50 µg/m³g Heksaanihappo, kapronihappo 11) 94 µg/m³g Pentaanihappo, valeriaanahappo 12) 60 µg/m³g Propaanihappo 13) 130 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 5100 µg/m³g 1) Kiehumispiste noin C. Sisältää alifaattisia, alisyklisiä ja aromaattisia hiilivetyjä 2) Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, 3) Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, 4) TVOCalueen ulkopuolella Pitoisuus suuntaaantava, yhdiste läpäisee keräimen helposti 5) TVOCalueen ulkopuolella Pitoisuus suuntaaantava, yhdiste läpäisee keräimen helposti 6) TVOCalueen ulkopuolella 7) TVOCalueen ulkopuolella Pitoisuus suuntaaantava, yhdiste läpäisee keräimen helposti 8) Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, 9) TVOCalueen ulkopuolella 10)Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, 11)Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, 12)Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, 13)Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi12 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (7) Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Yhdiste U159 CK Lämpiö Lattia, linoleumimatto, Martinus, 4,29g /jaak Pitoisuus Laatu ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Dekaani Heksaani Heptaani Nonaani Oktaani 1Okteeni 2,2,4,6,6Pentametyyliheptaani Undekaani TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET Junipeeni** Longisykleeni** YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1Butanoli 2Etyyli1heksanoli 1Heptanoli 1Heksanoli 1Oktanoli 1Pentanoli 1Propanoli 2Propanoli EETTERIT 2Pentyylifuraani ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT 2Butoksietanoli 2(2Etoksietoksi)etanoli 2Fenoksietanoli ALDEHYDIT nbutanaali Bentsaldehydi Heksanaali Heptanaali Nonanaali Oktanaali 1) 2) 3) 4) 5) 1 µg/m³g 3 µg/m³g 6 µg/m³g 1 µg/m³g 9 µg/m³g 3 µg/m³g 2 µg/m³g 1 µg/m³g 98 µg/m³g 15 µg/m³g 35 µg/m³g 140 µg/m³g 6 µg/m³g 4 µg/m³g 4 µg/m³g 9 µg/m³g 2 µg/m³g 3 µg/m³g 2 µg/m³g 1 µg/m³g 10 µg/m³g 3 µg/m³g 5 µg/m³g 5 µg/m³g 20 µg/m³g 11 µg/m³g 7 µg/m³g 13 µg/m³g TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi13 TYÖTERVEYSLAITOS Yhdiste ANALYYSIVASTAUS Tilaus: Pitoisuus Laatu 5 (7) Pentanaali 10 µg/m³g KETONIT Asetoni 6) 19 µg/m³g 2Heksanoni 6 µg/m³g 2Heptanoni 7) 11 µg/m³g 3Metyyli2butanoni 2 µg/m³g 2Butanoni 8) 7 µg/m³g 2Nonanoni** 7 µg/m³g 2Oktanoni 5 µg/m³g 3Oktanoni 1 µg/m³g 2Pentanoni 5 µg/m³g Syklopentanoni 1 µg/m³g HAPOT Butaanihappo eli voihappo 9) 37 µg/m³g Heksaanihappo, kapronihappo 10) 68 µg/m³g Pentaanihappo, valeriaanahappo 11) 41 µg/m³g Propaanihappo 12) 80 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 540 µg/m³g 1) Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, 2) Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, 3) TVOCalueen ulkopuolella Pitoisuus suuntaaantava, yhdiste läpäisee keräimen helposti 4) TVOCalueen ulkopuolella Pitoisuus suuntaaantava, yhdiste läpäisee keräimen helposti 5) TVOCalueen ulkopuolella 6) TVOCalueen ulkopuolella Pitoisuus suuntaaantava, yhdiste läpäisee keräimen helposti 7) Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, 8) TVOCalueen ulkopuolella 9) Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, 10)Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, 11)Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi14 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: )Pitoisuus ylitti suurimman käytetyn vertailuainepitoisuuden, 6 (7) Tulosten tarkastelu Kahdella tähdellä (**) merkityt aineet on määritetty tolueeniekvivalenttina ja tunnistettu käyttäen Wileyn tai NISTin massaspektritietokantaa. Näiden aineiden pitoisuudet ovat semikvantitatiivisia. ISO standardin mukaan TVOCpitoisuus määritetään tolueeniekvivalentteina (tolueenivasteina). Osa yksittäisistä yhdisteistä määritetään niiden omilla vasteilla, jotka voivat poiketa huomattavastikin tolueenin vasteesta. Tästä johtuen yksittäisten yhdisteiden summa saattaa olla suurempi kuin TVOC. Tulokset on annettu yksikössä µg/m³ haihtuneena grammaa kohti materiaalia (µg/m³g). Omien tutkimuksiemme mukaan tällä menetelmällä analysoitujen vanhojen, vaurioitumattomien materiaalien päästöt (TVOC) ovat olleet alle 70 µg/m³g. Kyseinen raja ei koske linoleumimateriaaleja, näillä päästöt ovat yleensä korkeampia. Tällä menetelmällä tehdyt näytteet eivät vastaa huoneilmasta kerättyjä näytteitä eikä materiaalien päästöluokitusta (Mluokat). Näytteessä CK oli selvästi tavanomaista korkeampi TVOCpitoisuus. TVOCarvoa nostaa erityisesti TVOCalueella oleva hiilivetyseos. TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi15 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (7) Työterveyslaitoksen Asiakasratkaisut on akkreditoitu testauslaboratorio T013 (FINASakkreditointipalvelut, EN ISO/IEC 17025). Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristön kehittäminen osaamiskeskus Hanna Hovi asiantuntija Jaakko Heikkilä kemisti Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi16 17 VAHINKOSANEERAUS KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Työnumero: Kohde: Osoite: Vantaan konserttitalo Martinus / kellarikerroksen varasto ja artistilämpiö Martinlaaksontie VANTAA Yhteyshenkilö: Vahtimestari Maaret Rissanen Toimeksianto: Kosteuskartoitus liittyen raportissa yksilöityyn vahinkoon tai sen epäilyyn Tilaus (pvm): Raportti (pvm): Tutkimus (pvm.): Tilaaja: kello => kello => kello => ISS Palvelut Oy / Tilamuutospalvelut Mari Järvenpää Tutkija: Läsnä olleet: Rkm, PKM Pekka Kiho : Marko Koivisto : : Vakuutusyhtiö: Ei tiedossa Vahinkotarkastaja: Ei tiedossa Vahinkotunnus: Ei tiedossa Vakuutuksenottaja: Vantaan Kaupunki Isännöitsijä: Ei tiedossa Huoltomies: Ei tiedossa Kohdetiedot, rakenteet ja Lvi laitteet: Rakennustyyppi: Konserttitalo Valmistunut: 1986 Kerroksia: 3 Julkisivut: Pääosin tiiltä Runko: Betonia Vesikatto: Ei tiedossa Välipohjarakenne: Betonia Alapohjarakenne: Maanvastainen betonilaatta Lämmitys: Vesikeskuslämmitys seinäpatterein Lämmitysputket: Terästä Käyttövesiputket: Kuparia Viemäriputket: Muovia / valurautaa Ilmanvaihto: Koneellinen Remontit: Ei tiedossa ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 1 / 918 VAHINKOSANEERAUS Yleistä: Tässä raportissa esitetyt havainnot perustuvat kartoittajan henkilökohtaisesti kohteessa tekemiin havaintoihin, kohteessa paikalla olleiden henkilöiden kertomaan, tilaajan antamiin esitietoihin sekä mahdollisiin esitettyihin asiakirjoihin ja suunnitelmiin. Tarkastuksessa on keskitytty rakennusosien muodon ja/tai värimuutoksiin sekä rakennusosien yleiseen ulkonäköön ja seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa rakenteen tai rakennusosan kestoon ja/tai käyttäjän terveyteen. Koska kartoitus on suoritettu pääosin rakenteita rikkomatta, ei kartoittaja vastaa rakenteiden sisälle mahdollisesti aiemmin päässeen ja kartoitushetkellä jo kuivuneen kosteuden rakenteelle / sisäilmalle myöhemmin mahdollisesti aiheuttavasta haitasta / vauriosta. Mikäli rakenteiden pinnoilla esiintyy muodon, värimuutoksia tai muita pinnoitevaurioita ovat ne yleensä merkkejä rakenteen ja/tai sen osan puutteellisesta toiminnasta. Vauriolaajuus voidaan osoittaa luotettavasti vasta tekemällä tarkempia tutkimuksia mittareikiä poraamalla tai purkamalla rakenteita. Toimenpideehdotusta ei sellaisenaan saa käyttää korjaustyösuunnitelmana vaan jälleenrakennustöistä tulee aina tehdä erillinen suunnitelma. Kuivausliike ei ota vastuuta mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä jälkivaurioista jos purkutyöt tehdään toimenpideehdotusta suppeampana tai jos jälleenrakennustyöt eivät täytä voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Rakenteiden kosteutta pinnoitteita rikkomatta tutkitaan pintakosteuden osoittimella (jäljempänä pko) Gann RTU 600 ja mittapää B 50. Pko:n mittaussyvyys 0 70mm (valmistajan ilmoittama). Pko:n mittaustulokset ns. vertailuarvoja, jossa samasta rakenteesta saatuja mittaustuloksia verrataan toisiinsa. Materiaalin massalla / tiheydellä mittaustuloksia nostava / laskeva vaikutus. Pko:lla ei havaita mahdollisesti syvemmällä rakenteissa olevaa ja / tai aiemmin ollutta kosteusvauriota, esim. kuivaa lahoa. Rakenteessa on kosteutta vertailuarvon ollessa > 110 materiaalin massasta / tiheydestä riippumatta. Pko:lla ei voida varmuudella sanoa kosteuden määrää eikä sijaintia rakenteessa. Usein kosteus sijaitsee pinnoitteen ja vedeneristeen / kosteussulun välissä olevassa kiinnityslaastissa. Piikki(puu)mittarin toiminta perustuu 2:n elektrodin välisen sähkönjohtavuuden mittaamiseen rakenteessa oleva kosteus parantaa sähkönjohtavuutta / suurentaa näyttöarvoa. Näyttöarvon yksikkönä käytetään paino % ( p % ). Mitattaessa muusta, kuin puurakenteesta, yksikkönä käytetään p yksikköä. Eristetilaa mitattaessa apuna käytetään n. 400mm tai 1000 mm:n pituisia eristetikkuja. Protimeter Mini mittarista käytetään jäljempänä lyhennettä pm. Pinnoitteen sekä vesijohtojen ja viemäreiden liitosten mahdollisia tiiveyspuutteita on tutkittu vain silmämääräisin havainnoin. Rakenteiden suhteellinen kosteus mitataan Vaisalan suhteellisen kosteuden mittareilla, (näyttölaite HMI41 ja mittapäät HMP42). Täysi varmuus kivirakenteiden kosteudesta, kosteusjakautumasta tai kosteusalueen laajuudesta saadaan vasta jos RTkortissa määritellyin menetelmin rakenteeseen porataan mittareikiä ja mittarei istä mitataan suhteellisen kosteuden arvot tai jos rakenteesta otetaan näytepaloja halutulta mittaussyvyydeltä. Nämä mittaukset suoritetaan ainoastaan erillistilauksesta. Raportissa esitetyt rakenteet perustuvat saatuihin esitietoihin tai kohteessa tehtyihin havaintoihin. Täysi varmuus kohteen rakenteista, rakennekerrosten paksuuksista ja niiden kunnosta saadaan vain avaamalla rakenteita. Mahdollisista mikrobivaurioista olevat maininnat raportissa perustuvat ainoastaan kartoittajan omiin aistinvaraisiin havaintoihin. ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 2 / 919 VAHINKOSANEERAUS Alkutiedot: ISS Proko Oy tilattu kohteeseen selvittämään sisäilmaongelmien syitä. Sovittu että ISS Palvelut Oy Vahinkosaneeraus suorittaa kohteessa ISS Proko Oy:n Marko Koiviston laatimassa tutkimussuunnitelmassa esitetyn kosteuskartoituksen (kellarikerroksessa sijaitsevassa varastotilassa sekä artistilämpiössä suhteellisen kosteuden mittaus porareikämittauksena). Selvitys vahingon laajuudesta sekä kartoituksen yhteydessä tehdyt havainnot kohteesta: Käyty kohteessa Marko Koiviston kanssa tutustumassa kohteeseen ja avustamassa näytteiden otossa Koivistoa Käyty poraamassa mittareiät lattiaan Marko Koiviston antamien ohjeiden mukaisesti. Mittareikien sijainti selviää pohjakuvasta sivulla 5. Mittapisteet MP 1 MP 6 on porattu alapohjan betonilaattaan varastossa ja MP 7 MP 10 Artistilämpiössä. Kaikki mittareiät ovat halkaisijaltaan 16 mm. Kaikki mittareiät on puhdistettu huolellisesti imurilla ennen mittareikien putkittamista ja tulppaamista. Mittaputkien ja lattian liitoskohta tiivistetty elastisellakitillä Käyty suorittamassa porattujen mittapisteiden mittaus. Mittaustulokset merkitty mittauspöytäkirjaan sivulla 4. Antureiden annettu tasaantua min. 60 minuuttia ennen tulosten lukua. ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 3 / 920 VAHINKOSANEERAUS Käytetty mittauskalusto: SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTALAITTEISTO Vaisala HMP42 mittausanturit: U kalib. 04/2011 Y kalib. 06/2011 Vaisala HMP46 mittausanturit: T kalib. 05/2011 X kalib. 05/2011 Vaisala HMI 41 lukulaite: V Sall. Max.: RH 75 % 5% / 20 C (ns. vanha betoni) RH 70 % 5 % / 20 C (eristetila). Suhteellisen kosteuden mittareiden mittausvirhe RH 5 %, (Mittarin virhe ja mittaustapahtuman virhe) PUU / PIIKKI MITTARI PINTAKOSTEUDEN OSOITIN Protimeter Mini Eristemittatikut 300 mm / 1000 mm Gann Hydromette RTU 600 lukulaite Gann B 50 sauvaanturi Mittausalue 0 99 Mittaustulokset puusta paino% (p%). Muista materiaaleista vertailuarvoja (pyks.) Mittausalue 0199 Materiaalin tiheydellä on vertailuarvoja nostava / laskeva vaikutus., Kts. taulukko Mittausarvot suhteessa materiaalitiheyteen Gann Hydromette UNI 2 + B 50 / Trotec T 2000S + TS 300 SDI Aineen tiheys kg/m 3 erittäin kuiva normaali puolikuiva kostea hyvin kostea märkä < > > >130 > >140 Mittauspöytäkirja: Mittapisteen Materiaali numero Seinä (S) Lattia (L) Katto (K) Mittaussyvyys (mm) ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 4 / 9 RH (%) Lämpötila (ºC) Vesihöyry pitoisuus (g / m 3 ) MP 1 Betoni L 40 64,8 18,9 MP 2 Betoni L 40 65,4 19,2 MP 3 Betoni L 40 92,3 18,5 MP 4 Betoni L 40 66,4 19,0 MP 5 Betoni L 40 80,6 19,7 MP 6 Betoni L 40 96,2 17,3 MP 7 Betoni L 40 68,9 19,1 MP 8 Betoni L 40 84,1 19,0 MP 9 Betoni L 40 72,5 19,7 MP 10 Betoni L 40 65,8 18,5 Sisäilma 43,1 19,9 7,4 Ulkoilma 87,0 7,2 6,8 Kosteat mittaustulokset merkitty punaisella ja kuivat mittaustulokset merkitty vihreällä21 VAHINKOSANEERAUS Pohjakuva rakennuksesta / kartoitetusta osasta rakennusta: MP 2 MP 6 MP 1 MP 4 MP 3 MP 5 MP 8 MP 7 MP 9 MP 10 Kosteus / vaurioalue seinässä (arvioitu / mitattu) Kosteus / vaurioalue lattiassa (arvioitu / mitattu) X Kuva on ohjeellinen, eikä se ole mittakaavassa Kosteus / vaurioalue katossa tai eristetilassa (arvioitu / mitattu) Mittapiste Valokuvat kohteesta: Kuva 1: MP 1 ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 5 / 922 VAHINKOSANEERAUS Kuva 2: MP 2 Kuva 3: MP 3 Kuva 4: MP 4 ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 6 / 923 VAHINKOSANEERAUS Kuva 5: MP 5 Kuva 6: MP 6 ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 7 / 924 VAHINKOSANEERAUS Kuva 7: MP 7 Kuva 8: MP 8 Kuva 9: MP 9 ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 8 / 925 VAHINKOSANEERAUS Kuva 10: MP 10 Vantaalla Pekka Kiho Vahinkokartoittaja Rakennusmestari Pätevöitynyt kosteudenmittaaja (PKM) Henkilösertifioitu kosteudenmittaaja VTTC Gsm Tämä raportti on laadittu tilaajan toimeksiannosta meille ilmoitetun epäillyn vahingon ja sen aiheuttamien vaurioiden selvittämiseksi. Vahinkokartoitus, kosteusmittaus tai muu raportissa yksilöity tarkastus rajautuu toimeksiannossa esitettyyn laajuuteen eikä sitä näin ollen voida käyttää koko kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määrityksen perusteena Raportin alkuun ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 9 / 9 Näytä lisää
Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO- Lisätiedot Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä
Kai Kylliäinen Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä Aducate Reports and Books 7/2010 Aducate Centre for Training and Development KAI KYLLIÄINEN Betonirakenteiden Lisätiedot Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu
Jenni Laitinen Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Aducate Reports and Books 21/2011 Aducate Centre for Training and Development JENNI LAITINEN Betonirakenteisten Lisätiedot Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:
Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com Lisätiedot Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka
Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat Lisätiedot Tekninen kuvaus ja kunto
16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA
HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5 Lisätiedot Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA
17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/ Lisätiedot ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s.
ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013 Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. 8 9 @home SISÄLTÖ 3 VIIKON VINKIT opastavat myyjää ja ostajaa 4 UUDISTUVA Lisätiedot Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006
Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto Lisätiedot Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.
Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen Lisätiedot Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa
Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa Loppuraportti TRS-hanke 108323 Beatrice Bäck, Henna Kinnari, Markku Sainio, Rauno Holopainen, Kari Salmi, Hanna Kaisa Hyvärinen, Outi Kammonen, Ritva Lisätiedot OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE
OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n Lisätiedot Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta
Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) Lisätiedot TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE
SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja Lisätiedot Menetelmäkuvaus TPPT 13
TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Lisätiedot RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö
1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät Lisätiedot RT 14-10675 BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ 1 JOHDANTO
RT 14-10675 ohjetiedosto lokakuu 1998 1(5) BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS mittausmenetelmä, suhteellinen kosteus, betoni mätning, relativ fuktighet, betong measuring, relative humidity, concrete Lisätiedot Rakennusten tiiviysmittaus
Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL Lisätiedot Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja
Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen Lisätiedot Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.
Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.com Rakennustyömaan kosteudenhallinnan ensisijaisena tavoitteena Lisätiedot Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012
D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta Lisätiedot VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA
VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Lisätiedot Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012 Lisätiedot Puupolttoaineiden laatuohje
Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Lisätiedot Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen
Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development Lisätiedot Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä
Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä 1. Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on tupakkalakia valvovana sekä tupakkalain ja terveydensuojelulain mukaista Lisätiedot HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA