Source: https://pt.scribd.com/document/58192341/AcusticaPredio
Timestamp: 2019-06-17 23:49:49+00:00
Document Index: 151136992

Matched Legal Cases: ['artigo 6', 'Artigo 6', 'Artigo 6', 'Artigo 6', 'Artigo 6', 'Artigo 6']

Enviado por Mariadopinhal Gaspar
salvarSalvar AcusticaPredio para ler mais tarde
Arquitectura e Engenharia de Pombal, Lda.
Av. Heris do Ultramar, n15 1 Dt. 3100-462 POMBAL Tel. 236 209730 Fax 236 209739 email elo2@clix.pt
PROJECTO BLOCO HABITACIONAL Requerente: Local: Leiria CREINVEST Investimentos Imobilirios, L.da. Quinta do Taborda, Lote 48
Condies de Verificao do Regulamento Geral sobre o Rudo
1-Introduo A presente memria descritiva e justificativa tem por objectivo a verificao da conformidade com o Regulamento Geral sobre o Rudo, relativa a construo de um bloco habitacional, a levar a efeito por CREINVEST - Investimentos Imobilirios, Lda. no lote 48 da Quinta do Taborda em Leiria. O edifcio composto por 7 pisos, em que o piso 3 se destina exclusivamente a garagens; o piso 2 a garagens e habitao, e os restantes 5 pisos exclusivamente a habitao, com um total de 23 fogos, englobando a gama de tipologias: T1 (8 habitaes), T2 (6 habitaes), T3 (6 habitaes) e T5 (1 habitao). O presente estudo abordar trs pontos distintos, estando o primeiro ponto relacionado com as disposies construtivas que devero ser seguidas durante a construo do edifcio, por forma a garantir melhores resultados do ponto de vista de isolamento acstico. O segundo ponto estar relacionado com o rudo provocado pelas obras de construo, deste edifcio, por ltimo ser feita a verificao dos requisitos acsticos mnimos, de acordo com o artigo 6 do Dec.-Lei n 251/87 de 24 de Junho. Esta verificao feita no sentido do cumprimento do estipulado no regulamento Geral sobre o Rudo (D.L. n. 251/87 de 24/6) e D.L. n. 292/2000 de 14/11. 2-Aspectos Construtivos Com vista ao cumprimento da legislao em vigor, verifica-se que as disposies construtivas adoptadas durante a construo e os materiais de revestimento aplicados, possuem caractersticas suficientes para que o rudo produzido no tenha efeitos prejudiciais na generalidade dos espaos do edifcio, devendo ser adoptados as seguintes disposies construtivas:
As paredes exteriores sero executadas em parede de alvenaria dupla, constituda por tijolo vazado de 30x20x15 + Cx de ar e isolamento + 30x20x11, assente ao cutelo, rebocadas e pintadas em ambas as faces com argamassa de cimento e areia com a espessura de 2cm no exterior e 1,5cm no interior. De modo a diminuir a passagem do rudo areo, todas as juntas horizontais e verticais dos panos de tijolo devem ser completamente tapados com argamassa. Devem-se evitar ao mximo as ligaes entre o pano de parede exterior e o pano de parede interior. Em virtude de ter que se aplicar um isolamento trmico, este deve ser escolhido de modo que tenha boas propriedades de isolamento acstico aumentando assim o conforto das habitaes.
As paredes interiores sero em tijolo vazado de 30x20x11, assentes ao cutelo com as juntas devidamente tapadas e revestidas a argamassa de cimento e areia.
PAREDES PARA ESPAOS COMUNS
As paredes confinantes com espaos comuns devero ser executadas em alvenaria dupla, constituda por tijolo vazado de 30x20x11 + isolamento + 30x20x11, assente ao cutelo, rebocadas e pintadas em ambas as faces com argamassa de cimento e areia com a espessura de 1,5cm. Todas as juntas horizontais e verticais dos panos de tijolo devem ser completamente tapados com argamassa, de modo a diminuir a passagem do rudo areo.
As portas exteriores, devem ser de madeira macia, devendo ainda ser estanques nas juntas, no sendo aconselhadas as portas metlicas.
As janelas e sacadas so dos elementos mais importantes de uma habitao, sendo um dos pontos onde se verifica a passagem de rudos areos, devido ocorrncia de frinchas em elementos fixos, alvenaria e aro e elementos mveis, aro e caixilho. Deve pois ter-se em conta a colocao de bons isolantes afim de colmatar o melhor possvel, as referidas frinchas, pelo que se aconselha: -Entre o aro e a alvenaria dever ser colocado material elstico e absorvente sonoro, (l mineral ou equivalente), -Entre o aro e o caixilho devero ser colocadas juntas de vedao adequadas e de boa qualidade, -As janelas de abrir oferecem melhores resultados no isolamento acstico que as janelas de correr, -Nas janelas com vidro duplo os resultados melhoram sempre que existir variao de espessura entre os dois vidros,
-Os estores de correr, constituem um factor de reduo do isolamento acstico das fachadas, pelo que devem ser tomadas medidas especiais, sempre que se optar pela sua utilizao, tais como utilizar caixas de estores cujos elementos constituintes tenham uma espessura adequada, evitando os elementos muito finos, complementado com a aplicao de revestimento absorvente sonoro no seu interior.
Afim de reduzir o rudo por impacto ou percusso, os pavimentos devem ser do tipo flutuante. Esta soluo consiste na realizao de um pavimento constitudo pelas seguintes camadas: -Laje -Camada resiliente (flexvel e resistente ao choque) com a espessura de 1cm, que pode ser constituda por aglomerado negro de cortia ou um feltro betuminoso regranulado de cortia, -Camada de impermeabilizao (filme plstico), -Camada de betonilha com cerca de 4cm de espessura, -Revestimento final do pavimento, Deve ter-se em ateno, que para o funcionamento ser eficaz a betonilha no deve ter qualquer ligao rgida estrutura do edifcio, assim como os rodaps.
REDE DE ABASTECIMENTO DE GUAS
As canalizaes de gua so outro dos elementos transmissores de rudo s habitaes e que se dever ter em ateno quando do seu traado, do tipo das canalizaes e acessrios a utilizar. A fim de evitar os rudos areos provocados pelas canalizaes e caixas de contadores, dever ter-se em conta os seguintes cuidados; -Evitar que as caixas de contadores sejam colocadas junto de locais de repouso ou de trabalho das habitaes, prevendo a sua colocao em couretes prprias e devidamente isoladas com material absorvente sonoro, -Evitar o contacto das canalizaes e suportes com paredes leves, caso de paredes divisrias, atravs do envolvimento das tubagens com material isolante tipo feltro, feltro betuminoso ou matrias fibrosas, -Colocao de materiais isolantes elsticos, cortia, borracha, etc., entre as braadeiras e os tubos, entre os macios ou peas de ancoragem das braadeiras onde se apoiam ou encaixam e ainda entre os tubos e os elementos atravessados, -Evitar presses excessivas atravs da colocao estratgica de vlvulas redutoras de presso, e mudanas bruscas de seco e direco, -Colocar tubagem de elevado peso especfico,
Nas canalizaes de esgotos verificam-se rudos de choque e ressonncia provocados pelo atrito e pancadas nas paredes dos tubos, devido a deficincia nas ventilaes de tubagens e louas, rigidez das tubagens, etc., A fim de evitar tais rudos prope-se; -Todo o sistema de evacuao seja convenientemente ventilado, -Utilizar tubagens de paredes espessas e constitudos por materiais no duros, evitando o uso de tubos metlicos, -Os tubos de queda devem fazer a sua insero nos colectores horizontais em angulo, afim de atenuar os rudos de quedas altas, -Isolar os aparelhos sanitrios atravs da colocao de materiais resilientes nos respectivos suportes,
CASA DAS MQUINAS - ELEVADORES
Por forma a reduzir a propagao de rudos de percusso a todo o edifcio, dever ser utilizada uma laje de suporte, do equipamento previsto para a casa das mquinas, totalmente desligada rigidamente do edifcio, esta laje flutuante dever apresentar uma espessura aproximada de 10cm. As fixaes das mquinas devero ser apenas laje flutuante atravs de apoios anti-vibratrios, e em caso algum se dever permitir a perfurao total desta laje e a ligao laje inferior de suporte.
3-Actividade Ruidosa Temporria
Durante o perodo de construo do edifcio iro ser executadas actividades ruidosas temporrias, estando previsto o uso dos seguintes equipamentos: - Motocompressores; - Martelos demolidores e martelos perfuradores manuais; - Escavadoras.
3.1-Caractersticas do Equipamento a Utilizar
3.1.1- Certificao Acstica O rudo provocado por qualquer equipamento ter de ser caracterizado, na certificao acstica, atravs do nvel de potncia emitida e emitida de acordo com as Normas Internacionais da organizao Internacional de Normalizao (ISO), da Comisso Electrotcnica Internacional (CEI) ou ainda com as normas europeias ou documentos de harmonizao do Comit Europeu de Normalizao (CEN) e do Comit Europeu de Normalizao e Electrotcnica (CENELEC). 3.1.2- Comercializao e Instalao Os equipamentos a utilizar durante a construo do bloco habitacional tero indicao aposta pelo fabricante ou importador, da classe de potncia sonora correspondente, de acordo com a tabela
classificativa, do quadro n. 1 e n. 2 do anexo 2 do Decreto lei n. 292/2000 de 14 de Novembro. Como, este bloco habitacional se encontra numa zona residencial, podendo ser caracterizada como uma zona sensvel, os equipamentos acima referidos respeitaro o n. 1 do art. 14 do Dec. Lei n. 292/2000 de 14 de Novembro. Equipamentos a utilizar: Equipamento Motocompressores Martelos demolidores e martelos perfuradores manuais Escavadoras Nvel de Potncia Sonora (D.B.) 100 108 96
Qualquer destes equipamentos com nveis de potncia sonora mais elevados s iro trabalhar por escassos perodos de tempo, no entanto a sua utilizao ser restringida ao perodo de referncia diurno, das 7 horas s 18 horas, excluindo os sbados, domingos e feriados.
4-Isolamento Acstico Mnimo
Para verificao do isolamento mnimo, em edifcios de habitao, at entrada em vigor de novos requisitos acsticos, mantm-se em vigor o disposto no Artigo 6 do Dec-Lei n. 251/87, de 24 de Junho. 4.1-Ponto 1 do Artigo 6 Considerando tratar-se de um local pouco ruidoso, o isolamento sonoro mdio das paredes exteriores (R45) dever ser 25dB. -As paredes exteriores sero executadas em parede de alvenaria dupla rebocada (15+11cm com 4cm de caixa de ar) com R45 = 45dB, ocupando cerca de 80%. -As janelas sero de correr com caixilho de alumnio e vidro duplo de 4+4mm, com R45 = 20dB, ocupando cerca de 20%. De acordo com os valores considerados teremos um isolamento sonoro mdio global R45 (global) de 27 dB 25dB. 4.2-Ponto 2 do Artigo 6 Os ndices de isolamento sonoro para sons de conduo area (Ia) e para sons de percusso (Ip), entre quartos e/ou zonas de estar de fogos do mesmo edifcio, devero verificar os seguintes valores: Ia 48dB e Ip 70dB/oitava 4.2.1- Isolamento aos sons areos Ia
Por forma a garantir os valores regulamentares, as paredes de separao entre
fogos do mesmo edifcio, sero em parede dupla de tijolo (11+11cm), tendo-se o cuidado de preencher todas as juntas do tijolo com argamassa de assentamento, evitando ao mximo as ligaes entre o pano de parede exterior e o pano de parede interior e ser rebocada em ambas as faces. A laje ser correctamente executada em laje aligeirada, com tijoleira de 16cm de altura e 5cm de camada de compresso, nestas condies o valor de Ia ser igual a 48dB e estar dentro dos valores regulamentares.
4.2.2-Isolamento aos sons de percusso Ip Estimando o valor de Ip de acordo com o mtodo invariante, para um pavimento de laje aligeirada revestida com pavimento flutuante em madeira aplicado sobre uma camada resiliente temos um valor de Ia+Ip = 117dB e considerando o Ia de 48dB acima verificado, temos um Ip = 69dB que se encontra dentro dos valores regulamentares. 4.3-Ponto 3 do Artigo 6 O ndice de isolamento sonoro para os sons de conduo area (Ia), entre quartos e/ou zonas de estar do mesmo fogo, devem ser igual ou superior a 40dB. Por forma a estarem garantidos estes valores, as paredes divisrias sero executadas em parede de alvenaria de tijolo de 11cm, com juntas devidamente tapadas com argamassa e revestidas de ambos os lados, com reboco de 1,5cm. 4.4-Ponto 4 do Artigo 6 Os ndices de isolamento sonoro para sons de conduo area (Ia) e para sons de percusso (Ip) entre quartos e/ou zonas de estar e zonas comuns de circulao de um edifcio ou de onde estejam instalados equipamentos colectivos devem respeitar os seguintes limites; Ia 48dB e Ip 65D.B. 4.4.1- Isolamento aos sons areos Ia
Por forma a garantir os valores regulamentares, as paredes de separao entre os fogos do mesmo edifcio e as zonas comuns de circulao, sero em parede dupla de tijolo (11+11cm), tendo-se o cuidado de preencher todas as juntas do tijolo com argamassa de assentamento, evitando ao mximo as ligaes entre o pano de parede exterior e o pano de parede interior e ser rebocada em ambas as faces. A laje ser correctamente executada em laje aligeirada , com tijoleira de 16cm de altura e 5cm de camada de compresso, nestas condies o valor de Ia ser igual a 48dB e estar dentro dos valores regulamentares.
4.4.2-Isolamento aos sons de percusso Ip Estimando o valor de Ip de acordo com o mtodo invariante, para um pavimento de laje aligeirada revestida com pavimento flutuante em madeira aplicado sobre uma camada resiliente temos um valor de Ia+Ip = 117dB e considerando o Ia de 48dB acima verificado, temos um Ip = 69dB que se
encontra dentro dos valores regulamentares.
5-Omisses
Todas as indicaes que constituem o presente projecto devem ser cumpridas, seguindo-se sempre toda a legislao em vigor. Em tudo o que se encontrar omisso ou menos claro, sero cumpridas as disposies regulamentares em vigor e o parecer da fiscalizao.
Leiria, 07 de Junho de 2002 O tcnico,
Documentos semelhantes a AcusticaPredio
springyjane