Source: http://docplayer.cz/12527327-Kanalizacni-rad-stokove-site-mesta-klecany.html
Timestamp: 2018-04-20 13:43:57+00:00
Document Index: 41470657

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 20', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'čl. 28']

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY - PDF
Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY"
1 KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY září 2011
2 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Cíle kanalizačního řádu POPIS ÚZEMÍ Charakter lokality Odpadní vody TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ Popis a hydrotechnické údaje Hydrologické údaje Grafická příloha ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění Současné výkonové parametry ČOV ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Zvlášť nebezpečné látky Nebezpečné látky NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ Povinnosti producentů odpadních vod Informace o sledovaných producentech Rozsah a způsob kontroly odpadních vod Grafická příloha Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění OV KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) - vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely. 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34 zákona č. 274/2001 Sb. b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. e) je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem. f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci. g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách. 4
5 2.2 Cíle kanalizačního řádu vytváří právní a technický rámec pro užívání stokových sítí města Klecany tak, aby zejména: a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 3 POPIS ÚZEMÍ 3.1 Charakter lokality Klecany leží asi 5 km severně od okraje Prahy na pravém břehu Vltavy. Město se rozkládá na zvlněném svahu nad Vltavou na území o rozloze 10,16 km 2 v nadmořské výšce m.n.m. Součástí Klecan jsou i osady Drasty, Zdibsko (bývalá zemědělská usedlost) a Klecánky. K bydlelo ve městě celkem 2412 obyvatel. V Klecanech je základní a mateřská škola (kapacita ZŠ 380 žáků, MŠ 95 dětí) se školní jídelnou, základní umělecká škola, ordinace praktických lékařů a stomatologa, dům s pečovatelskou službou, restaurace, autoopravny a několik obchodů. Územní plán obce v budoucnu počítá s výstavbou dalších bytových a rodinných domů. Město Klecany, včetně části Klecánky, má vybudovanou kanalizační síť zakončenou čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou na ČOV, která se nachází mezi městem Klecany a osadou Klecánky v nadmořské výšce cca 210 m.n.m., odváděny gravitačně z části jednotnou a z části oddílnou kanalizací. V části Klecánky, ležící na břehu Vltavy, je realizována kanalizace oddílná podtlaková. Recipientem pro vyčištěné odpadní vody je Klecanský potok, který je po cca 1 km přítokem Vltavy. V severní části města je situováno logistické centrum firmy AHOLD, které je na systém kanalizace napojeno pouze splaškovými vodami ze sociálních zařízení. V logistickém centru nevznikají technologické odpadní vody, srážkové vody z objektů a komunikací nejsou svedeny do systému městské kanalizace. Mezi logistickým centrem a městem nad ul. Československé armády je situován bývalý areál kasáren MNO, který je v současné době v majetku města a je využíván pro komerční účely drobných provozoven a pro potřeby města a je napojen na veřejnou kanalizaci stokou A3 DN 500. Dále je v severní části při vjezdu do města poblíž ulice Topolové situován další areál kasáren MV, který je v současné době nevyužívaný. Kanalizační systém kasáren MV je samostatnou přípojkou přes areál kasáren MNO napojen do veřejné kanalizace města. Zásobování pitnou vodou je realizováno z vodovodu pro veřejnou potřebu (na území města jsou 2 vodojemy). 5
6 3.2 Odpadní vody V městské aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace: a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ), b) při výrobní činnosti průmyslová výroba, podniky, provozovny ( průmysl ), c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti ( obecní vybavenost ), d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací) tyto odpadní vody jsou podle typu kanalizační sítě buď odváděny stávající kanalizační sítí, nebo likvidovány individuálně e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území). Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od 2253 obyvatel bydlících trvale na území města Klecany napojených přímo na stokovou síť. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti ( průmyslu ) jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu: - vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků), - vody technologické (z vlastního výrobního procesu). Průmyslové odpadní vody vznikají zejména v podnicích: V současnosti ve městě nevznikají žádné průmyslové OV, které by významně ovlivnily množství a kvalitu OV. Odpadní vody z občanské vybavenosti obce jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod (v následujícím seznamu s označením TOV). Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry občanské vybavenosti obce zahrnují zejména: Město Klecany areál bývalých kasáren MNO Restaurace U Svatého Václava, nám. Třebízského 64, tel Restaurace DD Gastro, s.r.o., Na Skalkách 368, tel Areál ZŠ a MŠ Klecany školní jídelna, Sídliště 375, tel Tyto odpadní vody neovlivňují významně kvalitu a množství odpadních vod ve stokové síti. 6
7 4 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1 Popis a hydrotechnické údaje Stávající kanalizační síť města je rozdělena do pěti základních stok A, B, C, D a E. Stoka A povodí této stoky je největší a nejstarší, odvádí splaškové vody z východní části města, dále pak ze středu a západní části města. Je zde převážně jednotná kanalizace, pouze v okrajové části této stoky v lokalitě Boleslavka je kanalizace oddílná splašková a v malé části pak tlaková s domovními čerpacími jímkami. Kmenová stoka je ze železobetonových rour, uliční stoky pak z rour kameninových a plastových. Na této stoce je v ulici Do Klecánek poblíž křižovatky s ulicí U Kovárny zřízena odlehčovací komora (OK) v RŠ10 (viz grafická část) s odlehčením do Klecanského potoka. Vlastní zaústění stoky A je provedeno přímo na ČOV do prostoru mechanických česlí. Stoka B povodí této stoky odvádí splaškové vody z jižní části města (U Mlýnku) nad bezejmenným potokem oddílnou splaškovou kanalizací, převážně z plastových rour. Zaústění této stoky je přímo do ČOV také do prostoru mechanických česlí. Stoka C tato stoka začíná v ulici Do Klecánek pod ČOV a řeší odvod splaškových vod oddílnou gravitační kanalizací s ukončením na břehu Vltavy v podzemní přečerpací stanici odpadních vod (dále jen PSOV). Z PSOV je pak položen výtlačný řad V1 a zaústěn do stoky A nad ČOV. K PSOV je přilehlá rovněž podzemní Podtlaková stanice odpadních vod (dále jen PTS). Stoka D a E tyto stoky jsou součástí oddílné podtlakové kanalizace na břehu Vltavy a jsou zakončeny v PTS, kde je umístěno technologické zařízení (vývěvy) pro podtlakovou kanalizaci. Z této PTS jsou pak splaškové vody přečerpávány do PSOV stoky C a následně pak výtlakem do stoky A. Součástí podtlakové kanalizace jsou domovní podtlakové šachty s příslušnými podtlakovými armaturami Přečerpací stanice odpadních vod (PSOV) Jak je patrné z přehledné situace, je na ukončení stoky C na oddílné splaškové kanalizaci umístěna jedna PSOV pro přečerpání splaškových vod z vlastní stoky C a ze stanice PTS podtlakové kanalizace stoky D a E. PSOV Q spl 5 l/s bez přepadu PTS Q spl 2,5 l/s bez přepadu Odlehčovací komory Na stokové síti je na stoce A v ulici Do Klecánek poblíž křižovatky s ulicí U Kovárny zřízena odlehčovací komora (OK) v RŠ10 (viz grafická část) s odlehčením do Klecanského potoka, která odlehčuje při ředění 1: Další objekty na síti Na stokové síti nejsou v provozu k datu zpracování KŘ další objekty. 7
8 4.1.4 Profilní a materiálový přehled Celková délka kanalizační stoky je 10,434 km, z toho 5,64 km je provedeno z kameniny, 0,378 km z betonu a 4,416 km z plastu. Profily kanalizačních stok: do 300 mm 7,856 km od 301 do 500 mm 1,18 km od 501 do 800 mm 1,398 km Na stokové síti je celkem 447 kanalizačních přípojek. 4.2 Hydrologické údaje V lokalitě se může vyskytnout přívalový déšť o intenzitě 124 l/s ha (intenzita deště při periodicitě n = 1 rok a době trvání 15 minut údaje poskytl ČHMÚ). Roční úhrn srážek v této oblasti je 508 mm. 4.3 Grafická příloha Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci. 5 ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD Odpadní vody jsou čištěny na mechanicko - biologické čistírně odpadních vod sestávající z objektů hrubého předčištění (česle, lapák písku), primární sedimentace (štěrbinová nádrž), biologického čištění (biofiltr a dosazovací nádrž) a kalového hospodářství (kalový prostor štěrbinové nádrže). Vyhnilý kal je odvážen k dalšímu zpracování. Platné vodoprávní rozhodnutí bylo vydáno: dne č.j. 100/2267/2005 vydal OŽP MÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav 5.1 Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění Základní projektové kapacitní parametry: Q d [m 3 /d] 885 Q [l/s] 10,2 Počet připojených EO (dle BSK 5 ) 4183 BSK 5 [kg/d] 251 Podrobné údaje o kapacitě ČOV a povolené hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou uvedeny v tabulce č. 1. 8
9 5.2 Současné výkonové parametry ČOV V průběhu roku 2010 představovalo průměrné znečištění na přítoku do čistírny 3008 EO dle BSK 5 (60 g/eo d), což odpovídá zhruba 72 % návrhové kapacity. Znečištění na odtoku reprezentovalo dle stejného parametru 226 EO. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK 5 dosahovala 92,5 %. Vodoprávní rozhodnutí je plněno. Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny v tabulce č ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Recipientem ve smyslu vodoprávního povolení pro zaústění vyčištěných odpadních vod je Klecanský potok. Název recipientu : Klecanský potok Číslo hydrologického profilu : IČ vypouštění odpadních vod : Profil : ř. km 0,6 Správce toku : Město Klecany ČOV Klecany a Klecanský potok spadá do vodního útvaru Vltava po ústí do toku Labe. Z tohoto důvodu je zde uvedena kvalita vody v řece Vltavě. Q 355 : l/s Kvalita při Q 355 : BSK 5 = 2,96 mg/l (kvalita vody v profilu Zelčín, ř. km 4,5) CHSK (Cr) = 22,8 mg/l + N-NH 4 = 0,13 mg/l P celk = 0,14 mg/l 7 SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 20/2004 Sb., o vodách, vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami: 7.1 Zvlášť nebezpečné látky s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 9
10 7.2 Nebezpečné látky 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Kyanidy. Dále: 1. látky radioaktivní 2. látky infekční a karcinogenní 3. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy 4. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi 5. biologicky nerozložitelné tenzidy 6. zeminy 7. neutralizační kaly 8. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod 9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění OV na ČOV 10. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky 11. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě 12. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou 13. silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. 10
11 8 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č. 3 (s výjimkou producentů odpadních vod uvedených v kapitole 11.2 tohoto kanalizačního řádu pro limity uvedené v tabulce č. 5). Producenti odpadních vod, kteří jsou uvedeni v seznamu sledovaných producentů (kapitola 11.2), jsou povinni sledovat kvalitu a množství vypouštěné odpadní vody v souladu s tímto kanalizačním řádem, a to v četnosti a rozsahu uvedeném v kapitole Producenti, kteří vypouštějí nadlimitní znečištění, musí mít toto vypouštění povoleno dodatkem ke smlouvě uzavřené se SVAS, kde je přesně definován způsob, místo a četnost odběru kontrolních vzorků spolu s individuálně stanovenými limity jednotlivých ukazatelů vypouštěného znečištění. Rozbory odpadních vod musí být zaměřeny na stanovení limitovaných znečišťujících látek uvedených v tabulce č. 3, přičemž jejich výčet je možné rozšířit o další relevantní ukazatele. Výsledky rozborů bude producent archivovat po dobu 3 let zpětně. Provozovatel kanalizace je oprávněn odmítnout vypouštění odpadních vod nad limity dle tabulky č. 3, pokud toto znečištění může ohrozit provoz kanalizace nebo kvalitu vyčištěné vody z ČOV Klecany. 11
12 Tabulka č. 3 ukazatel symbol Maximální koncentrační limit (mg/l) ve dvouhodinovém (směsném) vzorku Maximální koncentrační limit (mg/l) v bodovém (prostém) vzorku Reakce vody ph Teplota C Biochemická BSK spotřeba kyslíku Chemická spotřeba CHSK Cr kyslíku Dusík amoniakální N-NH Dusík celkový N celk Fosfor celkový P celk Rozpuštěné látky RL Nerozpuštěné látky NL Rozpuštěné RAS anorganické soli Sírany 2- SO Fluoridy F - 2,0 4,0 Kyanidy veškeré CN - 0,2 0,4 C10-C40 uhlovodíky C 10 -C (NEL GC) Celkové tuky a oleje EL Fenoly jednosytné FN Aniontové tenzidy PAL A Kationtové tenzidy PAL - K 2 4 Neiontové tenzidy PAL - N Adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX 0,15 0,30 Arzen As 0,1 0,2 Kadmium Cd 0,02 0,04 Chrom celkový Cr celk. 0,2 0,4 Chrom šestimocný Cr 0,1 0,2 Kobalt Co 0,01 0,02 Měď Cu 0,2 0,5 Molybden Mo 0,01 0,02 Rtuť Hg 0,01 0,02 Nikl Ni 0,1 0,2 Olovo Pb 0,1 0,2 Selen Se 0,01 0,02 Zinek Zn 2,0 4,0 Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 24 odst. g) vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. 2) Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec dále uvedených koncentračních a bilančních limitů (maxim) v tabulce č. 5. To platí pro určené odběratele (producenty odpadních vod napojené na stokovou síť), uvedené 12
13 v této tabulce. Pokud v tabulce č. 5 nejsou limity uvedeny, platí limity uvedené v tabulce č. 3. Tabulka č. 4 vymezuje základní zdroje znečištění a v tabulce č. 6 je kontrolní sestava pro průmysl a městskou vybavenost. Stanovená koncentrační maxima v tabulkách jsou určena z dvouhodinových směsných vzorků, průměry vycházejí z bilance znečištění. 3) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. 9 MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Objemový přítok do čistírny odpadních vod je zjišťován měřením na odtoku z ČOV v Parshallově žlabu. Obyvatelstvo objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného. 10 OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na: Středočeské vodárny tel. : tel.: , Provoz kanalizace Mělník tel. : Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení: Hasičský záchranný sbor ČR tel. 150 Policie ČR tel. 158 Česká inspekce ŽP tel , Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, pracoviště Praha odbor životního prostředí tel Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava tel Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 13
14 11 KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2) zákona 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4) a 26 vyhlášky 428/2001 Sb. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod Povinnosti producentů odpadních vod Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby byl dodržován tento kanalizační řád, zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, platná vodohospodářská rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod. Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a řádně provozovat předčisticí zařízení, včetně lapačů tuku (u kuchyní a restaurací), lapačů olejů a ropných látek (autoopravny, garáže, mytí vozidel, parkoviště). Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděné odpady. Z uvedeného důvodu je osazování domácích kuchyňských drtičů zakázané. Pro překročení limitů tohoto KŘ je průkazný jak směsný tak prostý vzorek (viz tabulka č. 3). Směsný vzorek by měl být navržen tak, aby bylo rovnoměrně podchyceno znečištění v průběhu dne, popř. pracovní doby nebo směny. Způsob odběru vzorků je součástí vodoprávního rozhodnutí, smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizací nebo tohoto kanalizačního řádu. Kontrola a sledování nejsou nutné, pokud jsou vypouštěny pouze splaškové vody. Každá změna technologie ve výrobě ovlivňující kvalitu a množství odpadních vod musí být projednána s provozovatelem kanalizace. Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci olejů a doklady o likvidaci předloží provozovatel kuchyňských a restauračních provozů na vyžádání oprávněným zaměstnancům provozovatele kanalizace včetně 3 roky zpět vedené evidence ohledně likvidace vzniklého odpadu (doklady o platbách za likvidaci odpadu). Likvidace odpadu i jiného může být předmětem kontroly (oleje, chemikálie, pevné předměty). Povinnost instalovat odlučovače tuků, jako ochrany kanalizační sítě, pro odvádění odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků živočišného původu, určí vodoprávní úřad na návrh provozovatele kanalizace po 14
15 posouzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod nebo technických možností kanalizačního systému v dané lokalitě. Vývoz odpadních vod a odpadních vod ze žump fekálními vozy a jejich následné vypouštění do kanalizační sítě je zakázáno. Všechny instalované stomatologické soupravy musí být vybaveny separátorem amalgámu s účinností vyšší než 95%. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace dle 9 odst. 3) a 4) vyhlášky 428/2001 Sb.: odst. 3) Při odběru vzorků odpadních vod a kalů, včetně jejich konzervace a manipulace, se postupuje podle normových hodnot. odst. 4) Ukazatele míry znečištění odpadních vod se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaženým v normových hodnotách, při jejichž použití se pro účely této vyhlášky má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné metody musí být prokázáno, že použitá metoda je stejně spolehlivá, například rozhodčí analytická metoda podle zvláštního právního předpisu. Producenti s individuálně stanovenými limity hradí provozovateli kanalizace příplatek za likvidaci nadměrného znečištění odpadních vod dle smluvních podmínek. Další povinnosti producenta odpadních vod s nadlimitním znečištěním a podmínky pro jejich vypouštění, jsou zakotveny v dodatku ke smlouvě mezi producentem a provozovatelem veřejné kanalizace, zejména způsob kategorizace odpadních vod a určení příplatku za likvidaci nadměrného znečištění, vypouštěného do kanalizačního systému. Podle 26 vyhlášky 428/2001 Sb. má provozovatel právo odebírat kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě. Provozovatel je povinen odběratele vyzvat k odběru vzorků, nabídnout odběrateli část vzorku a sepsat s odběratelem protokol. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k oděru vzorků nedostaví, provozovatel odebere vzorek bez jeho účasti Informace o sledovaných producentech Význačnější producenti splaškových vod: Město Klecany areál bývalých kasáren MNO Restaurace U Svatého Václava, nám. Třebízského 64, tel Restaurace DD Gastro s.r.o., Na Skalkách 368, tel (p. Daniel Dvořák) - plátcem stočného je TJ Sokol Areál ZŠ a MŠ Klecany školní jídelna, Sídliště 375, tel Rozsah a způsob kontroly odpadních vod Odběratelem (tj. producentem odpadních vod) Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb. provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti určené vodoprávním úřadem, pokud mají vystaveno povolení k vypouštění odpadních vod. 15
16 Rozsah stanovení je dle ukazatelů uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod, pokud je toto vystaveno. Odběratel předá výsledky stanovení do 1 měsíce po odběru vodoprávnímu úřadu a provozovateli kanalizace. Rozbory odpadních vod musí být provedeny laboratoří s akreditací. Pokud odběratel předá vzorek do laboratoře provozovatele kanalizace (SVAS), nemusí již předávat výsledky z laboratoře, souhlasí však, že akreditovaná laboratoř SVAS umožní využití výsledků těchto rozborů pro služební potřeby společnosti Středočeské vodárny a.s. Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb. provádí odběratelé na určených kontrolních místech (viz grafická příloha č. 2) odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti: Producent Město Klecany areál bývalých kasáren MNO stoka A-3, RŠ 114 Restaurace U Svatého Václava, nám. Třebízského 64 stoka A-5, domovní RŠ Restaurace DD Gastro s.r.o., Na Skalkách 368 stoka B-2, domovní RŠ Areál ZŠ a MŠ Klecany školní jídelna, Sídliště stoka A-16b, RŠ 207 Četnost odběrů Rozsah stanovení za rok 1 ph, BSK 5, CHSK Cr, NL, N c, P c, Celkové tuky a oleje, C 10 - C 40 1 ph, BSK 5, CHSK Cr, NL, N c, P c, Celkové tuky a oleje 1 ph, BSK 5, CHSK Cr, NL, N c, P c, Celkové tuky a oleje 1 ph, BSK 5, CHSK Cr, NL, N c, P c, Celkové tuky a oleje Kontrolní vzorky Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. může kontrolovat množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 11.2) sledovanými odběrateli. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je uveden v předchozím textu. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou dvouhodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů úměrných průtoku. Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin: A. Odběratelé pravidelně sledovaní B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4 x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace a ČOV. Pro účely tohoto kanalizačního řádu nejsou do skupiny pravidelně sledovaných odběratelů A zařazeni žádní producenti. 16
17 Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky: Podmínky: 1) Uvedený dvouhodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j / k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování. Pokud není stanoveno jinak, provádí se odběr vždy na poslední přístupné kanalizační šachtě před napojením kanalizační přípojky producenta do kanalizační sítě SVAS Grafická příloha Detailní údaje o poloze sledovaných producentů a o poloze míst kontroly odpadních vod (uvádí se pro všechny sledované producenty odpadních vod) jsou uvedeny v grafické příloze č Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění OV (metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 12 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. 17
18 13 AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 7 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. 18