Source: http://docplayer.it/2431876-La-resistenza-al-fuoco-degli-elementi-da-costruzione.html
Timestamp: 2017-05-26 06:04:32+00:00
Document Index: 7149837

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'art. 5', 'art. 9', 'art.9', 'art.10', 'art.10']

LA RESISTENZA AL FUOCO DEGLI ELEMENTI DA COSTRUZIONE - PDF
Download "LA RESISTENZA AL FUOCO DEGLI ELEMENTI DA COSTRUZIONE"
Albano Michele Giglio
1 pag.1 LA RESISTENZA AL FUOCO DEGLI ELEMENTI DA COSTRUZIONE Si definisce resistenza al fuoco di un elemento da costruzione (componente o struttura) la sua attitudine a conservare secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato in tutto o in parte: - il ruolo statico (resistere meccanicamente) e la tenuta (evitare il passaggio delle fiamme, dei vapori e dei gas di combustione). Tali caratteristiche vengono indicate oggi, dalle nuove norme europee di riferimento, con la lettera E (in precedenza RE); - l isolamento termico (limitare il più possibile la trasmissione del calore). Tale caratteristica è indicata con la lettera I. In relazione ai requisiti dimostrati, gli elementi strutturali vengono classificati in base alle loro caratteristiche costruttive od a determinate prove di laboratorio; un numero affiancato ad una sola o ad entrambe le suindicate lettere, esprime i minuti primi per i quali resistenza, tenuta e isolamento si esplicano. Il metodo di prova tuttora utilizzato in Italia per classificare gli elementi da costruzione a fini della resistenza al fuoco, è quello specificato nella Circolare n. 91 del 14 settembre 1961, del Ministero dell Interno, di cui si è già fatto cenno, in precedenza. Tale metodo, sotto diversi aspetti, è simile alla norma ISO n. 834 adottata in campo internazionale, già recepita in Italia, con la norma UNI 7678 Elementi costruttivi Prova di resistenza al fuoco. Quest ultima norma tuttavia è stata ritirata e sostituita da due nuove normative europee pubblicate nel 2001: la UNI EN e la UNI EN La prima specifica i principi generali per determinare la resistenza al fuoco di diversi elementi costruttivi sottoposti a condizioni normalizzate di esposizione al fuoco; la seconda specifica le diverse condizioni di riscaldamento e altre procedure suscettibili di essere utilizzate in circostanze particolari. La medesima Circolare 91/61 dei Vigili del Fuoco, messa a punto per regolamentare i fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile (estesa successivamente ai fabbricati industriali), indica pure i criteri da seguire nella determinazione della resistenza al fuoco delle strutture in base alle caratteristiche delle attività esercitate ed elenca quali rivestimenti protettivi possono essere usati per ottenere la richiesta resistenza al fuoco di strutture metalliche. I suoi criteri vengono tuttora applicati per le costruzioni non aventi strutture in acciaio. Determinazione della classe di resistenza al fuoco secondo la Circolare n. 91 Ministero dell Interno, del 14 settembre 1961 Il parametro che rappresenta la classe di resistenza al fuoco definisce, al tempo stesso, il carico d incendio specifico (espresso in kg di legna standard/m 2 ) e, ancora, la durata prevista di esposizione al fuoco senza che si verifichino cedimenti significativi. Il carico d incendio specifico è espresso dalla quantità equivalente di legna (kg/ m 2 ) che si ottiene dividendo per (potere calorifico del legno) il numero delle calorie per unità di superficie orizzontale del locale o del piano considerato; esso rappresenta il massimo calore che si può sviluppare per effetto della combustione di tutti i materiali combustibili presenti:2 pag.2 Q = n gih i i= A dove: Q = carico d incendio specifico in kg legna/ m 2 g i = peso del generico combustibile tra gli enne possibili che si prevedono presenti nel locale o quello deducibile dalle ipotesi più gravose di carico d incendio H i = A = potere calorifico superiore (in kcal/kg) del combustibile generico di peso gi fra gli enne possibili superficie orizzontale (m 2 ) del locale o del piano del fabbricato considerato = potere calorifico del legno (in kcal/kg). Per i locali aventi strutture portanti in legno, è ammesso (*) calcolare il carico d incendio utilizzando la formula seguente: Gli elementi che determinano la durata di resistenza al fuoco durante le prove in forno sono riportati in appendice alla sopra richiamata Circolare 91/61. Riportiamo, di seguito, l indicazione delle classi dei fabbricati ai fini della resistenza al fuoco, calcolata in minuti primi: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180. Per tali classi, ove il valore numerico del tempo di resistenza venga preceduto dai simboli REI, RE, R sono utilizzate per individuare le prestazioni degli elementi da costruzione: ad esempio, una parete REI 90 è in grado di resistere come minimo 90 minuti all incendio, assicurando, nel contempo, la tenuta ai fumi di combustione e l isolamento termico; mentre una parete RE 90 è in grado di resistere almeno 90 minuti, assicurando soltanto la tenuta ai fumi e non l isolamento. La resistenza di 180 minuti è la massima presa in considerazione dalla circolare 91/61 per gli edifici civili; qualora, in base al carico d incendio, risultasse necessaria una resistenza maggiore, è ammesso che 180 sia preso come limite superiore. Il numero indicativo di ogni classe esprime anche il carico d incendio in kg/m 2 di legna standard, corretto tramite un coefficiente K di riduzione, e nel contempo, la durata minima, espressa in minuti primi, di resistenza al fuoco da richiedere alle strutture o all elemento costruttivo in esame. La classe del piano o del locale considerato si determina in base alla formula: C = K Q In cui: C = numero indicativo della classe Q = carico d incendio specifico (in kg legna equivalente/ m 2 );3 pag.3 K = coefficiente di riduzione che tiene conto delle condizioni reali di sviluppo d incendio nel locale od al piano o nell edificio considerato. Varia da 0,2 ad 1 e dipende da: 1) altezza dell edificio o dei piani; 2) superficie interna, delimitata da muri tagliafuoco, pareti esterne o elementi antincendio suppletivi (schermi, ripari d acqua ecc.); 3) utilizzazione dell edificio e dei locali; 4) pericolo di propagazione dell incendio; 5) segnalazione, organizzazione, accessibilità e impianti di protezione antincendio quali: - squadra interna di soccorso; - impianto automatico di estinzione incendio a pioggia, ad acqua (sprinkler); - sistema di rilevazione incendio, collegato con centrale di telesorveglianza o con la sala operativa dei Vigili del fuoco; - presidio permanente all interno dell edificio; - impianto di estinzione incendio ad acqua, costituito da una rete di idranti; - estintori (anche senza presidio in loco); - tempo di intervento necessario; - difficoltà di accesso. Ai fini della classificazione di esistenza al fuoco degli elementi utilizzati nelle costruzioni, occorre fare anche riferimento alle seguenti norme tecniche di riferimento emanate, in questi ultimi anni: UNI 9502 (Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso), UNI 9503 (Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio), nonché alle norme europee EN (Eurocodice 2. Progettazione delle strutture in calcestruzzo. Parte 1-2: Regole generali. Progettazione della resistenza all incendio), EN (Eurocodice 3. Progettazione delle strutture in acciaio. Parte 1-2: Regole generali. Progettazione della resistenza all incendio) e alle EN (Eurocodice 5. Progettazione delle strutture in legno. Parte 1-2: Regole generali. Progettazione strutturale contro l incendio). Riguardo ai test di resistenza al fuoco da effettuarsi sui soffitti non portanti, è opportuno riferirsi alla norma UNI EN :2002 (Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti Soffitti). MURI, STRUTTURE, VETRI, PANNELLI DI SEPARAZIONE E SERRAMENTI Muro tagliafuoco e muro pieno La compartimentazione degli ambienti con strutture resistenti al fuoco è indubbiamente una delle tecniche più valide per contenere la propagazione dell incendio. In campo assicurativo, sono state individuate le caratteristiche costruttive che devono presentare le pareti per offrire una valida compartimentazione; ciò consente di offrire una guida nelle scelte e nel contempo agevolare le valutazioni in fase assuntiva dei rischi. Le tipologie indicate, denominate muro tagliafuoco e muro pieno, fanno riferimento ad ambienti di tipo civile o industriale quali mediamente riscontrabili nella maggior parte degli insediamenti. In casi particolari, ove si rilevano ampi spazi, grandi altezze, elevato carico d incendio ecc., quanto indicato può risultare insufficiente allo scopo ed occorre allora4 pag.4 adottare soluzioni costruttive specificatamente studiate caso per caso. Va da sé, infine, che gli elementi di rinforzo, i vincoli, i giunti di dilatazione devono essere adeguati alle dimensioni del manufatto. Da sottolineare in proposito che, nei muri realizzati con intelaiature in cemento armato e tamponamenti in blocchi o laterizi, le variazioni di dilatazione tra la superficie esposta all incendio e quella opposta può causare deformazioni e fessurazioni tali da produrre il crollo del tamponamento, se non correttamente ancorato alla struttura ed intelaiato. Nel caso di pareti in blocchi cavi di calcestruzzo e di argilla espansa, vengono suggeriti i seguenti criteri di massima: - le luci di tamponamento più ampie devono essere interrotte con pilastrini di rinforzo. La distanza massima tra due pilastrini, mediamente dell ordine di 4 m, non deve superare gli 8 m. I pilastrini stessi possono essere realizzati come indicato nella figura seguente: - la muratura deve essere ancorata ai pilastri in cemento armato formanti la struttura portante del fabbricato, tramite appositi elementi metallici a loro volta protetti, come indicato nella figura seguente:5 pag.5 - la continuità tra muratura e strutture orizzontali sovrastanti deve essere garantita tramite speciali giunti che, pur permettendo le dilatazioni, vincolano la sommità della muratura medesima a dette strutture ed evitano il passaggio di fumo e di calore. I muri devono essere dimensionati tenendo anche conto di eventuali sovraccarichi prevedibili in caso di sinistro: ad esempio, spinta del vento, pure se interni; sollecitazioni dovute a materiali accatastati appesantii dall acqua ecc. Purché i muri tagliafuoco e quelli pieni quali definiti, possano svolgere appieno la loro funzione deve essere posta la massima cura nel rendere le aperture, tollerate, minime necessarie per il passaggio degli alberi di trasmissione dei macchinari, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi, effettivamente minime. In caso contrario, viene messa in crisi la tenuta e la separazione che può perdere anche buona parte della sua efficacia; l incendio infatti ha la possibilità di passare da un locale all altro e in particolare, i fumi possono propagarsi arrecando essi stessi6 pag.6 danni talvolta rilevanti. Tali aperture devono essere otturate con materiali non combustibili opportunamente messi in opera intorno ai condotti. Riguardo alle condutture elettriche, per le quali è essenziale che in corrispondenza degli attraversamenti sia ripristinata integralmente la continuità, occorre impiegare elementi appositi o materiali di riempimento speciali di comprovata validità. Nel caso di vani utilizzati per il passaggio di nastri convogliatori, di coclee, di catene di trasporto ecc.,quando non è possibile installare i serramenti automatici di sicurezza, la separazione può essere ottenuta facendo ricorso a cortine d acqua a funzionamento automatico o manuale. Queste, sebbene costituiscano un elemento di debolezza del manufatto, possono egualmente svolgere una positiva funzione se poste a protezione di aperture non eccessivamente ampie, soprattutto in altezza. Infine, all interno delle condotte di ventilazione, aerazione, condizionamento ecc. in corrispondenza degli attraversamenti devono essere previsti organi di intercettazione di adeguata resistenza al fuoco. Detti elementi, costituiti da speciali serrande azionabili a mano od automaticamente, hanno il compito di evitare che i condotti stessi possano propagare l incendio (o anche solo fumo) in locali separati e, talvolta, distanti da quello direttamente colpito dal sinistro. Ancora riguardo alle condotte, qualora esse siano installate in locali in cui si svolgono attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco (cfr. decreto del Ministero dell Interno 16 febbraio 1982), debbono possedere i requisiti stabiliti nel decreto del Ministero dell Interno 31 marzo Alcuni valori di resistenza al fuoco tratti dalla circolare del Ministero dell Interno n. 91 del 14 settembre 1961 (metodo tabellare) Classi di resistenza al fuoco Tipo di parete e spessori (in cm) (in minuti primi) laterizi pieni con intonaco normale laterizi pieni con intonaco isolante laterizi forati con intonaco normale laterizi forati con intonaco isolante calcestruzzo normale Classi di resistenza al fuoco Tipo di solaio e spessori (in cm) (in min. primi) soletta in c.a. con intonaco normale di 1,5 cm soletta in c.a. con intonaco isolante di 1,5 cm soletta in c.a. con intonaco isolante di 1,5 cm e con soffitto sospeso solaio in laterizio armato con intonaco normale di 1,5 cm solaio in laterizio armato con intonaco isolante di 1,5 cm elementi prefabbricati in c.a. con intonaco di 1,5 cm 247 pag.7 Ai fini della valutazione della resistenza al fuoco dei muri non portanti, occorre fare riferimento alla già citata norma UNI EN :2002, mentre per i muri portanti, la norma cui riferirsi è la UNI EN :2002. Riguardo ai solai e coperture portanti, travi e pilastri le norme cui fare riferimento sono, rispettivamente, le UNI EN (Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti Solai e coperture), UNI EN (Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti Travi) e UNI EN (Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti Pilastri), pubblicate anch esse nel 2002.8 pag.8 Comportamento al fuoco degli elementi da costruzione Si ritiene utile, per completare l argomento, fornire una rassegna, tratta da uno studio del CEA (Comitato Europeo delle Assicurazioni), delle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e di reazione al fuoco di alcuni materiali. Nelle tavole più sotto riportate è indicata la resistenza al fuoco di alcune strutture tra le più comuni. Gli esempi fanno riferimento a costruzioni di tipo normale, cioè ad elementi che non presentano altezza, luce, snellezza e carichi eccezionali. Le dimensioni e gli spessori hanno valore orientativo; possono comunque costituire un utile ausilio nella valutazione dei fabbricati. Va inoltre tenuto presente che le strutture, per offrire le prestazioni desiderate, devono essere realizzate con la massima cura in tutte le loro parti, in particolare: - gli elementi metallici di giunzione nelle strutture in legno devono essere protetti in modo da presentare una resistenza al fuoco non inferiore alle strutture stesse; - i pannelli in gesso, utilizzati per rivestire strutture metalliche o in legno, devono essere rinforzati, ad esempio, con fibre di vetro; lo spessore richiesto conviene sia ottenuto con più pannelli di spessore inferiore, sfalsandone le linee di giunzione; - gli intonaci isolanti, di norma, dovrebbero essere armati con rete metallica; - i pannelli e gli intonaci devono essere saldamente ancorati alle strutture in modo da evitare distacchi, nel caso vengano investiti dai getti degli idranti; devono essere inoltre protetti da deterioramenti (urti, bagnamenti ecc.). Nel caso di strutture portanti del tetto con resistenza al fuoco insufficiente, è possibile migliorarne le caratteristiche con l installazione di pannellature (controsoffitti) resistenti, oltre che trattando ciascun elemento delle strutture. I pannelli costituenti detti controsoffitti devono essere connessi tra loro con appositi giunti e coprigiunti in grado di assicurare la continuità del manufatto anche durante l incendio. Pure gli ancoraggi devono risultare sufficientemente sicuri.9 pag.910 pag.1011 pag.1112 pag.1213 pag.13 Il vetro comportamento al fuoco Il vetro è un minerale incombustibile con una resistenza al fuoco, ad eccezione di alcuni tipi speciali, assai modesta. Le lastre di vetro comune, se investite direttamente dalla fiamma, si rompono immediatamente, mentre possono resistere sino al raggiungimento di una temperatura di C (differenza di temperatura tra le due facce 6-12 C) se riscaldate per irraggiamento o per azione dei gas caldi. Le lastre di vetro speciale hanno una resistenza al fuoco a volte non trascurabile anche se, di norma, non possono garantire l isolamento termico ma soltanto la tenuta ai fumi di combustione, dal momento che non costituiscono una valida barriera al calore d irraggiamento. Tra questi prodotti speciali si ricordano:14 pag.14 vetri temperati possono resistere integri sino a temperature di C (rammollimento). Il loro comportamento è però difficilmente ipotizzabile essendo influenzato in modo sensibile da vari fattori quali: trattamenti subiti, messa in opera, omogeneità ecc. vetri retinati la presenza di una rete metallica incorporata assicura la coesione sino al raggiungimento di C (rammollimento) nonostante la fessurazione del vetro. Lastre di materiale adatto e di adeguato spessore, aventi una superficie di 1 m 2 circa (1X 1,2 m), hanno dimostrato di resistere al fuoco fino a 90 minuti, se opportunamente messe in opera; vetrocemento sono costituiti da elementi di adeguato spessore incorporati in pareti di calcestruzzo e possono resistere al fuoco da 120 a 180 minuti; vetri composti costituiti da manufatti ottenuti accoppando più lastre con interposizione di materiali isolanti. Alcuni fabbricanti hanno masso a punto anche prodotti definibili REI utilizzando come materiale isolante uno strato di silicato intumescente che a 120 C inizia a rigonfiare ed opacizzarsi limitando, in tal modo, anche la trasmissione di calore per irraggiamento. Si ottengono lastre con resistenza dell ordine dei 30 minuti e, se opportunamente accoppiate, dei 90 minuti; fibre di vetro e vetro cellulare - pannelli rigidi o flessibili ottenuti con tali materiali hanno comportamenti sensibilmente diversi in funzione delle loro caratteristiche strutturali e dimensionali, nonché dei materiali con i quali, di regola, sono accoppiati. Si ricorda a questo proposito che la presenza di leganti e supporti combustibili può rendere detti manufatti combustibili. Riguardo alla valutazione e classificazione di resistenza al fuoco degli elementi vetrificati trasparenti o traslucidi si può fare riferimento alla norma UNI EN 357:2002 (elementi vetrificati resistenti al fuoco comprendenti prodotti di vetro trasparenti o traslucidi Classificazione della resistenza al fuoco). I pannelli di separazione in fibre di legno comportamento al fuoco I pannelli ottenuti per agglomerazione di fibre lunghe di legno con leganti minerali hanno trovato e trovano tuttora ampio impiego nel campo edilizio per la realizzazione di rivestimenti isolanti e di controsoffittature. Tra i più noti si ricordano l Eraclit ed il Celenit. Detti manufatti, presentano buone doti di isolamento termico ed acustico nonché una messa in opera relativamente semplice e veloce. Per quanto riguarda il comportamento al fuoco, i pannelli in questione hanno indubbiamente caratteristiche molto interessanti, tali da farli preferire, in molti casi, ad altri materiali anche più validi come potere isolante. Se di adeguato spessore ed installati in modo corretto, essi hanno infatti una resistenza al fuoco non trascurabile, come indicato nella tabella che segue. Anche in termini di reazione al fuoco, il comportamento può essere considerato soddisfacente.15 pag.15 Pannello Spessore (in mm) Resistenza al fuoco ( in minuti primi) Celenit Eraclit Eraclit Per quanto riguarda la resistenza al fuoco, soprattutto, dei controsoffitti, si deve sottolineare che assume basilare importanza la tecnica seguita nella posa in opera dei pannelli: in effetti, come constatato nel corso delle prove, detta resistenza viene ridotta sensibilmente dalla formazione di fessure in corrispondenza delle connessioni tra i singoli elementi. Per sopperire a tale inconveniente, comune anche a pannelli di altra natura, sono stati prospettati dalle ditte produttrici diversi accorgimenti, in particolare, qualora i manufatti siano intonacati, sembrerebbe dare buoni risultati la posa di speciali reti coprigiunto aventi come funzione quella di assicurare la continuità pure in condizioni di cimento termico elevato. Va da sé quindi che nelle valutazioni dei rivestimenti in parola (controsoffitti, rivestimenti murali ecc.) è opportuno verificare sia le caratteristiche dei pannelli componenti sia la tecnica di posa in opera, al fine di accertare che la resistenza al fuoco del rivestimento medesimo, nel suo complesso, non risulti sensibilmente compromessa rispetto a quella degli elementi che lo compongono. Serramenti di sicurezza antincendio I serramenti di sicurezza antincendio (porte, portoni, serrande, ecc.) hanno la funzione di evitare il passaggio del fuoco, dei prodotti della combustione e del calore da un ambiente ad un altro di un fabbricato. Essi devono essere installati in corrispondenza di: - aperture di comunicazione di ambienti di ampie dimensioni (autorimesse, depositi ecc.); - vani di ascensori e montacarichi; - vani scale; - scivoli; - convogliatori; ed in genere di ogni apertura che mette in comunicazione due compartimenti di uno stesso fabbricato sullo stesso piano o su piani diversi. Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei serramenti antincendio devono comprendere le funzioni E I ( I 1 indica che l isolamento termico è assicurato fino ad un massimo di 180 C; I 2 fino a 360 C) e devono essere correlate a quelle delle strutture di separazione nelle quali sono installati. In genere, almeno nelle condizioni più severe, è preferibile installare due serramenti uno su ogni faccia dell apertura da proteggere anziché uno solo con maggiori prestazioni. Caratteristiche costruttive I serramenti in grado di svolgere dette funzioni possono essere di vario tipo e tra i più comuni si ricordano: - portoni scorrevoli ad uno o due battenti;16 pag.16 - porte incernierate ad uno o due battenti; - saracinesche avvolgibili; - chiusure a ghigliottina. La struttura dei serramenti può essere di diversa natura in base alle caratteristiche di resistenza al fuoco richieste ed al tipo di applicazione. Per le porte in genere si ha: Resistenza al fuoco EI EI EI 1 60 EI 1 30 Elementi strutturali - ossatura in acciaio con rivestimento esterno in lamiera di acciaio - materiale isolante interno: lana di roccia, ecc. - sistema di chiusura a scorrimento - ossatura in acciaio con rivestimento esterno in lamiera di acciaio - materiale isolante interno: lana di roccia, ecc. - sistema di chiusura a scorrimento o a battenti incernierati - struttura composita comprendente legno, truciolati, lana di roccia, con superficie esterna in lamiera - legno massiccio, pannelli compositi ecc. Le porte realizzate con semplici pannelli in lamiera d acciaio (singola o doppia) presentano una resistenza al fuoco modesta, soprattutto, per quanto riguarda la trasmissione del calore, anche se svolgono comunque un azione positiva di contenimento del fumo e delle fiamme. Porte e serramenti che hanno luci di vetro resistente al calore possono essere considerati in genere solo E, non essendo in grado di limitare il passaggio di calore per irraggiamento. E opportuno che i manufatti siano costruiti in un sol pezzo: nei casi in cui ciò non sia possibile, occorre porre la massima cura nella realizzazione delle connessioni tra i vari pannelli che li compongono, in modo da evitare il decadimento, anche solo localizzato, delle caratteristiche di resistenza al fuoco. Gli accessori (cardini, carrucole, supporti ecc.) devono: - essere non combustibili; - avere un punto di fusione superiore a 800 C. Viene pertanto escluso l uso di alluminio e di materie plastiche. In base ai sistemi di chiusura si distinguono in: - serramenti che in posizione di riposo si trovano in chiusura, azionati da molle di richiamo; - serramenti che in posizione di riposo si trovano in apertura, dotati di comando automatico di chiusura a contrappeso o a guida inclinata, asservito ad un elemento fusibile con temperatura di taratura di 70 C circa. In alcuni casi, il dispositivo di chiusura è collegato a rivelatori automatici di incendio (rivelatori di fumo, di fiamma, ecc.).17 pag.17 Fanno parte di questi ultimi quelli denominati, in termini assicurativi, serramenti automatici di sicurezza. Esempi di serramenti antincendio: la prima figura evidenzia un portone scorrevole in senso orizzontale, tenuto normalmente aperto; la seconda figura evidenzia un serramento automatico a due battenti, tenuta normalmente chiusa (con dispositivo di autochiusura sull anta). Importante, ai fini di una buona compartimentazione, è ridurre al minimo i giochi tra serramento e parete, compatibilmente con le dilatazioni termiche prevedibili al momento dell incendio (in genere si considera una temperatura di 800 C). In alcuni casi, per assicurare la tenuta al contorno, soprattutto, su porte a battente, vengono installate guarnizioni di gomma accoppiate con strisce di materiale intumescente: le prime fanno tenuta alle basse temperature, le seconde alle alte. Qualora negli ambienti da compartimentare vi siano depositati liquidi infiammabili, sostanze incompatibili con l acqua, sostanze solide a basso punto di fusione, per evitare passaggio di liquidi al di sotto delle porte tagliafuoco, devono essere previste apposite soglie o griglie di raccolta (cfr. DM 31 luglio 1934, art. III-21). Adeguate segnalazioni (cartelli, strisce a pavimento ecc.) devono essere previste per indicare che nel vano porta e nelle sue immediate vicinanze non devono essere depositati, anche provvisoriamente, materiali che possano ostacolare il funzionamento della porta; allo scopo, è raccomandato predisporre protezioni meccaniche quali, ad esempio, barriere fisse, che ne salvaguardino l integrità e la possibilità di movimento.18 pag.18 Esempio di segnaletica di sicurezza indicante la zona da tenere sempre libera, in prossimità del serramento antincendio L elemento di comando deve essere messo nella posizione che ne garantisca la massima sensibilità; se del caso, può essere richiesta l installazione di due elementi posti su entrambe le facce dell apertura protetta (caso normale qualora si installino due porte a protezione dell apertura). Classificazione dei serramenti antincendio I serramenti antincendio vengono classificati, in base alla loro resistenza al fuoco, in conformità alle nuove norme UNI EN :2001 (Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura Porte e chiusure resistenti al fuoco); UNI EN :2003 (Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura Porte e chiusure a tenuta fumo); nonché alle UNI EN e , più sopra richiamate, ed essere omologate ai sensi del decreto del Ministero dell Interno 21 giugno La classe di resistenza al fuoco richiesta deve essere ora indicata con la nuova terminologia E (corrispondente alla precedente RE) ed EI (corrisponde alla precedente REI), fermi restando gli indicatori numerici del valore di tempo di resistenza, in minuti primi. Fino all entrata in vigore dell obbligo della marcatura CE, è consentito eseguire ancora le prove di resistenza al fuoco anche secondo la precedente norma UNI CNVVF 9723/FA1. Il sistema di classificazione previsto dalle nuove norme UNI EN sopra richiamate, per le porte resistenti al fuoco, è il seguente: E EI EI EW19 pag.19 Il requisito di irraggiamento W, stabilito dalle suddette norme UNI EN 1634, è l attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a resistere all incendio che agisce su una sola faccia, riducendo la trasmissione di calore radiante sia ai materiali costituenti la superficie non esposta sia ad altri materiali o a persone ad essa adiacenti. Una porta o altro elemento di chiusura che soddisfi i criteri di solamento I 1 e I 2 si ritiene che soddisfi anche il requisito di irraggiamento W per lo stesso tempo. La perdita del requisito di tenuta E significa automaticamente la perdita del requisito di irraggiamento W. Ai fini della classificazione, sono inoltre previste prove di condizionamento meccanico da effettuarsi sul campione di serramento in prova prima di effettuare il test di resistenza al fuoco. Tali prove, consistenti nella verifica di funzionalità (apertura/chiusura), devono essere eseguite in conformità alle norme europee EN 1191: 2002 (Finestre e porte Resistenza all apertura e alla chiusura ripetuta Metodo di prova) ed EN 12605:2001 (Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa Aspetti meccanici Metodi di prova), a seconda della tipologia di porta. Su ogni serramento omologato deve essere applicata una targhetta metallica con l indicazione della classe, gli estremi di omologazione, il nome del costruttore e dell installatore. Le dimensioni massime ammesse per le aperture protette da detti serramenti sono: - superficie = 10 m 2 ; - dimensione lineare massima = 3,5 m inoltre, lungo il perimetro (escluso eventualmente il lato di base per le porte) il serramento deve avere un sormonto di 10 cm rispetto alla parete, come indicato nella figura seguente:20 pag.20 Il prototipo sottoposto a prova dovrebbe avere le stesse dimensioni del manufatto (compatibilmente con quelle del forno di prova) ed essere installato utilizzando gli stessi elementi previsti per la sua posa in opera nelle condizioni di esercizio. Nel caso di manufatti ottenuti connettendo più pannelli, si richiede che il prototipo sia formato da almeno due di questi pannelli, in modo da poter verificare la resistenza anche della zona di giunzione. Condizioni di utilizzo e criteri di manutenzione Utilizzo Sebbene i serramenti in argomento siano un valido mezzo di prevenzione, occorre tenere presente che costituiscono comunque un punto di debolezza di una compartimentazione, anche in considerazione di un loro possibile cattivo funzionamento. Si deve quindi disporre affinché: - gli stessi siano mantenuti, di regola, chiusi fuori orario di lavoro e, per quanto possibile, anche nel corso della giornata; - adeguati cartelli e scritte ne indichino chiaramente la funzione; - i prodotti combustibili e infiammabili non siano depositati nelle loro immediate vicinanze, dal momento che il calore d irraggiamento, eventualmente trasmesso, potrebbe agire da innesco per tali materiali; prove condotte a questo proposito hanno dimostrato che le merci combustibili dovrebbero essere poste a distanze non inferiori a quelle a seguito indicate a titolo orientativo: dimensioni serramenti (m) 2,4 x 2,1 2,7 x 2,4 3,5 x 3,5 distanza dei materiali combustibili da: faccia del serramento perimetro del serramento (m) (m) 1,8 0,6 2,1 0,6 3,1 0,9 Evidentemente, dette distanze possono variare in considerazione del tipo di serramento e delle caratteristiche dei prodotti. Manutenzione dei serramenti antincendio Al fine di assicurare una costante efficienza, i serramenti antincendio debbono essere verificati periodicamente, con cadenza almeno semestrale e per ciascun intervento deve essere trascritto nell apposito registro delle manutenzioni antincendio (ex art. 5 del D.P.R. 37/98) il relativo esito. Occorre comunque verificare: - le condizioni di conservazione del manufatto e degli elementi di ancoraggio; - la pulizia e la lubrificazione dei meccanismi di chiusura; - la pulizia delle vie di scorrimento; - il funzionamento (almeno una volta alla settimana). Documenti analoghi
CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) Progetto per la realizzazione di: Edificio residenziale Località: Ancona Indirizzo: via Menicucci, 3 Il tecnico competente Ancona, 20/09/2011 Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti. Individuazione delle misure di prevenzione e/o di protezione che permettono Dettagli Guida alla protezione passiva dal fuoco. Le soluzioni Gyproc Saint-Gobain
Guida alla protezione passiva dal fuoco Le soluzioni Gyproc Saint-Gobain ED. FEBBRAIO 2012 Guida alla protezione passiva dal fuoco Le soluzioni Gyproc Saint-Gobain Nell ambito edile, la protezione dal Dettagli Protezione dal Fuoco. Vetri Resistenti al Fuoco. Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyroclear
Protezione dal Fuoco Vetri Resistenti al Fuoco Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyroclear Chicago Art Istitute, Chicago (USA). Chi siamo Produciamo e trasformiamo vetro dal 1826. Questa Dettagli SEMINARIO INFORMATIVO SULL EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO
SEMINARIO INFORMATIVO SULL EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO Parma 16 novembre 2012 S.D.A.C. Arch. Fabrizio Finuoli L evoluzione della Prevenzione Incendi 2 Panorama normativo della Prevenzione incendi Dettagli RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 1 CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI SECONDO NORME, LEGGI E DIRETTIVE IN VIGORE 2 1. CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO 2. CERTIFICAZIONE Dettagli GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI
GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI Introduzione Le dimensioni delle cabine degli ascensori debbono rispettare valori minimi stabiliti dalle normative vigenti, Dettagli CONSIGLI UTILI PER UNA CORRETTA ESECUZIONE DELLE MURATURE
CONSIGLI UTILI PER UNA CORRETTA ESECUZIONE DELLE MURATURE a cura del Consorzio POROTON Italia VERSIONE ASPETTI GENERALI E TIPOLOGIE MURARIE Le murature si dividono in tre principali categorie: murature Dettagli loro sedi OGGETTO: Risposta a quesiti su questioni antincendio.
Milano lì Ns. Rif.: 13 novembre 2013 820038.309 Agli Ordini e Collegi aderenti al C.I.P.I. loro sedi K:\Ufficio\07 Documenti\CIPI\820038 Comitato interpr. prevenzione incendi\820038 corrispondenza dal Dettagli Risposta esatta. Quesito
1 2 Quesito Si definisce gas compresso: A) un gas conservato ad una pressione maggiore della pressione atmosferica; B) un gas liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione; C) un gas conservato Dettagli RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE ANNI '50
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE ANNI '50 L'edificio oggetto dell'intervento, si trova a Bolzano in via Dalmazia ai numeri 60, 60A e 62 E' stato costruito nei primi anni '50 Dettagli COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI AGLI UFFICI INDIVIDUATI AL PUNTO 89 DELL ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.02.82. Punto 89) Aziende ed uffici nei Dettagli Costruzioni in legno: nuove prospettive
Costruzioni in legno: nuove prospettive STRUZION Il legno come materiale da costruzione: origini e declino Il legno, grazie alla sua diffusione e alle sue proprietà, ha rappresentato per millenni il materiale Dettagli Non brucia. Lana di roccia la naturale protezione antincendio. www.flumroc.ch
Non brucia. Lana di roccia la naturale protezione antincendio. www.flumroc.ch Ogni giorno si registrano più di 50 allarmi incendio Pagina 4 Ecco cosa blocca la propagazione di un incendio Pagina 7 Combustibile Dettagli Isolamento termico dall interno. Pannelli RP e soluzioni in cartongesso
QUANDO ISOLARE DALL INTERNO L isolamento dall interno delle pareti perimetrali e dei soffitti rappresenta, in alcuni contesti edilizi e soprattutto nel caso di ristrutturazioni, l unica soluzione perseguibile Dettagli CASSAFORMA RIUTILIZZABILE IN ABS PER SOLAI MONODIREZIONALI. skyrail. sistema per solai monodirezionali RIUTILIZZABILE MODULARE RESISTENTE
CASSAFORMA RIUTILIZZABILE IN PER SOLAI MONODIREZIONALI skyrail sistema per solai monodirezionali RIUTILIZZABILE MODULARE RESISTENTE w w w. g e o p l a s t. i t SOLAI 02 VISION Con la Sapienza di costruisce Dettagli OPERE PREFABBRICATE INDUSTRIALI
Cap. XIV OPERE PREFABBRICATE INDUSTRIALI PAG. 1 14.1 OPERE COMPIUTE Opere prefabbricate in cemento armato. Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate del ramo per ordinazioni dirette (di media entità) Dettagli Protezione antincendio nell edilizia in legno
Protezione antincendio nell edilizia in legno Manuale per la progettazione Nozioni di base Soluzioni pratiche Catalogo degli elementi costruttivi La forza naturale della roccia Sommario Progettare una Dettagli NUOVO! Sempre più semplice da utilizzare
NUOVO! NUOVO AF/ARMAFLEX MIGLIORE EFFICIENZA DELL ISOLAMENTO Sempre più semplice da utilizzare L flessibile professionale Nuove prestazioni certificate. Risparmio energetico: miglioramento di oltre il Dettagli NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco
NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco Ing. Marco Patruno Forum Prevenzione Incendi Milano : 1 ottobre 2014 Dettagli MONDIALE NELLE SOLUZIONI PER L ISOLAMENTO
L innovativo sistema per la ristrutturazione delle pareti dall interno LEADER MONDIALE NELLE SOLUZIONI PER L ISOLAMENTO Costi energetici elevati e livello di comfort basso: un problema in crescita La maggior Dettagli ISTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO
Dipartimento di Prevenzione SERVIZIO SPISAL Via S. Andrea, 8 32100 Belluno Tel. 0437 516927 Fax 0437 516923 e-mail: serv.spisal.bl@ulss.belluno.it Dipartimento di Prevenzione SERVIZIO SPISAL Via Borgo Dettagli 5. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF
5. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità Dettagli 1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI.
-capitolo 1- - 1-1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI. 1.1 Premessa. Gli impianti elettrici possono essere causa di innesco e di propagazione Dettagli Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini
Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini Innocenzo Mastronardi, Ingegnere Civile, professionista antincendio, PhD student in S.O.L.I.P.P. XXVI Ciclo Politecnico di Bari INTRODUZIONE Con l Dettagli COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA PRESCRIZIONI TECNICHE INTEGRATIVE DELLA CIRCOLARE N. 75 DEL 3.07.67 E DELLA LETTERA CIRCOLARE N. 5210/4118/4 DEL 17.02.75, RELATIVE AI LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE Dettagli PROGETTO DI TOMBINATURA DEL RIO SALSO IN LOC. FRATTA TERME tratto con sponde libere ( m. 65 circa ) OPERE COMPUTATE 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI
PROGETTO DI TOMBINATURA DEL RIO SALSO IN LOC. FRATTA TERME tratto con sponde libere ( m. 65 circa ) OPERE COMPUTATE 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI N. VOCE DESCRIZIONE LAVORAZIONE QUANTITA' PREZZO UNIT. TOTALE Dettagli Solai osservazioni generali
SOLAI Struttura orizzontale posta ad ogni piano di un edificio. Ha lo scopo di sostenere il proprio peso, dei pavimenti, delle pareti divisorie e dei carichi di esercizio. Per orizzontamento si intende Dettagli LA PROTEZIONE DA RISCHI DI CADUTA DAI LUCERNARI nelle coperture industriali
LA PROTEZIONE DA RISCHI DI CADUTA DAI LUCERNARI nelle coperture industriali MANUALE TECNICO APPLICATIVO A CURA DI ASSOCOPERTURE PERCHÈ PROTEGGERE I VUOTI Riteniamo necessario parlare ai tecnici del settore Dettagli LA TRASMITTANZA TERMICA DEGLI INFISSI: COS'E' E COME SI CALCOLA
Decreto Ministeriale del 12/09/2003 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica Dettagli FORUM PREVENZIONE INCENDI Roma - 18 Giugno 2008
FORUM PREVENZIONE INCENDI Roma - 18 Giugno 2008 La corretta progettazione degli impianti antincendio. Dalla 46/90 al decreto 22 gennaio 2008 n. 37: come cambiano le procedure per il rilascio del CPI nel Dettagli dai vita alla tua casa
dai vita alla tua casa SEMPLICE MENTE ENERGIA bioedilizia Una STRUTTURA INNOVATIVA PARETE MEGA PLUS N 10 01 struttura in legno 60/60 mm - 60/40 mm 02 tubazione impianto elettrico ø 21 mm 03 struttura portante Dettagli TOP SOL TOP BRIDGE IMPALCATI IN C.A.P. AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI E S S E INFRASTRUTTURE
TOP SOL TOP BRIDGE E S S E D I V I S I O N E INFRASTRUTTURE E D INF IMPALCATI IN C.A.P. AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI giulianedmp SOLUZIONI COSTRUTTIVE PER L EDILIZIA giulianedmp TOP SOL / TOP BRIDGE Impalcati Dettagli THEATRON Linea GLASS. Sistemi per Balconi
www.metrawindows.it THEATRON Linea GLASS Sistemi per Balconi METRA. LO STILE CHE DA VALORE AL TUO HABITAT METRA. Design, Colore, Emozione. Lo stile italiano che il mondo ci invidia. I sistemi integrati Dettagli OPERE SPECIALI PREFABBRICATI
OPERE SPECIALI PREFABBRICATI (Circ. Min. 13/82) ISTRUZIONI SCRITTE (Articolo 21) Il fornitore dei prefabbricati e della ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti Dettagli N O EATR THI. NO LC A B ER I P TEM IS S etra.it.m w w w
www.metra.it SISTEMI PER BALCONI. THEATRON METRA. LO STILE CHE DA VALORE AL TUO HABITAT METRA. Design, Colore, Emozione. Lo stile italiano che il mondo ci invidia. I sistemi integrati METRA sono stati Dettagli OPERE PROVVISIONALI CADUTE DALL ALTO
CORSO DI INFORMAZIONE PER STUDENTI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI OPERE PROVVISIONALI CADUTE DALL ALTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA Servizio Prevenzione Ambienti Lavoro RISCHI DI CADUTA Dettagli ... Printed by Italsoft S.r.l. - www.italsoft.net
........... COMUNITA' MONTANA MUGELLO Oggetto dei lavori: REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI II LOTTO Progettista: Geom. Francesco Minniti COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 2 LOTTO - COMPUTO METRICO Dettagli RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
Comune della Spezia MARIO NIRO 5S a.s. 2013/2014 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA RELATIVA AL PROGETTO DI ABITAZIONE UNIFAMILIARE DA EDIFICARE PRESSO IL COMUNE DELLA SPEZIA, VIA MONTALBANO CT FOGLIO 60, MAPPALE Dettagli Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
Allegato 1 Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici 1. Premessa 1.1 Ambito di applicazione ed efficacia. Ai sensi dell art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008, Dettagli SCHEDA RIEPILOGATIVA INTERVENTO OPCM n. 3779 e 3790
SCHEDARIEPILOGATIVAINTERVENTO OPCMn.3779e3790 A)Caratteristicheedificio Esitodiagibilità: B-C (OPCM 3779) E (OPCM 3790) Superficielordacomplessivacoperta( 1 ) mqnum.dipiani Num.UnitàImmobiliaritotali B)Contributorichiestoaisensidi Dettagli S.p.a. 24050 ZANICA (BG) Italia Via Stezzano, 16 tel +39 035 671 013 fax +39 035 672 265 www.styl-comp.it infostylcomp@styl-comp.
CATTANEO & Co. - BG SC_I 01/2005 S.p.a. 24050 ZANICA (BG) Italia Via Stezzano, 16 tel +39 035 671 013 fax +39 035 672 265 www.styl-comp.it infostylcomp@styl-comp.it Realizzare un connubio perfetto fra Dettagli Nel cemento armato si valorizzano le qualità dei due materiali: calcestruzzo e acciaio, che presentano le seguenti caratteristiche
CEMENTO ARMATO METODO AGLI STATI LIMITE Il calcestruzzo cementizio, o cemento armato come normalmente viene definito in modo improprio, è un materiale artificiale eterogeneo costituito da conglomerato Dettagli MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA ARMATA AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME DISTILLATO E POLIMERI SBS. Membrane impermeabilizzanti
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA ARMATA AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME DISTILLATO E POLIMERI SBS Membrane impermeabilizzanti L L ERFLEX HELASTO M INERAL LIGHTERFLEX HELASTO LIGHTERFLEX HPCP SUPER Dettagli STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Piazza Mazzini, 46 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA Dettagli Modelli di dimensionamento
Introduzione alla Norma SIA 266 Modelli di dimensionamento Franco Prada Studio d ing. Giani e Prada Lugano Testo di: Joseph Schwartz HTA Luzern Documentazione a pagina 19 Norma SIA 266 - Costruzioni di Dettagli COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI ALLE OFFICINE E LABORATORI INDIVIDUATI AI PUNTI 8 E 21 DELL ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.02.82. Punto 8) Officine Dettagli Pannelli Solari Termici. Parete esterna verticale. Tipologia di. inserimento. I pannelli solari termici sono inseriti sulla parete esterna verticale
Corsi di:produzione EDILIZIA E SICUREZZA - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE prof. ing. Pietro Capone Opere realizzate provvisoriamente allo scopo di consentire l esecuzione dell opera, la loro vita è legata Dettagli Trasmissione del suono attraverso una parete. Prof. Ing. Cesare Boffa
Trasmissione del suono attraverso una parete Prof. ng. Cesare offa W t W i scoltatore W r orgente W a La frazione di energia trasmessa dalla parete è data dal fattore di trasmissione t=w t /W i. Più spesso Dettagli - Seminario tecnico -
Con il contributo di Presentano: - Seminario tecnico - prevenzione delle cadute dall alto con dispositivi di ancoraggio «linee vita» Orario: dalle 16,00 alle 18,00 presso GENIOMECCANICA SA, Via Essagra Dettagli ...LEGGETE I DATI TECNICI E CAPIRETE... intonaco idrofobizzato colorato IL MASSETTO CALDO. per restauro, ristrutturazioni e nuova edilizia civile
MATERIALI A BASE DI CALCE NATURALE PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO scheda tecnica per restauro, ristrutturazioni e nuova edilizia civile intonaco idrofobizzato colorato IL MASSETTO CALDO PRODOTTO PER Dettagli Note inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi - Trasmissione per via informatica.
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA Prot. n P 810 / 4101 sott. 72/C.1 (21).4 Roma, 2 LUGLIO 2003 Allegati: n 1 -AI SIGG. ISPETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI -AI Dettagli Cuscinetti radiali rigidi a sfere ad una corona Generation C. Informazione tecnica
Cuscinetti radiali rigidi a sfere ad una corona Generation C Informazione tecnica Indice Caratteristiche 2 Vantaggi dei cuscinetti FAG radiali rigidi a sfere Generation C 2 Tenuta e lubrificazione 2 Temperatura Dettagli Il vetro nell architettura
Opuscolo tecnico Il vetro nell architettura upi Ufficio prevenzione infortuni Uso sicuro del vetro nell edilizia Nell architettura moderna il vetro non è utilizzato soltanto per le finestre, bensì come Dettagli Aprile 2007. Prevenzione dei rischi di caduta dall alto nei lavori di manutenzione in quota su pareti e coperture
LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L ACCESSO, IL TRANSITO E L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA Aprile 2007 Dettagli FIA SISTeM dal 1984 eleganza e SIcurezzA.
FIA SISTeM dal 1984 eleganza e SIcurezzA. FIA SISTEM nasce nel 1984 come azienda sotto casa, occupandosi principalmente della realizzazione di impianti elettrici e di installazione e motorizzazione di Dettagli Seminario Tecnico Piacenza 31/01/2013
Seminario Tecnico Piacenza 31/01/2013 Misure di prevenzione e protezione collettive e individuali in riferimento al rischio di caduta dall alto nei cantieri edili A cura dei Tec. Prev. Mara Italia, Marco Dettagli Soluzioni complete e innovative per l Habitat del futuro
Soluzioni complete e innovative per l Habitat del futuro Saint-Gobain, attraverso i suoi marchi, sviluppa e produce nuove generazioni di materiali con un approccio moderno e completo al mercato delle costruzioni: Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio Dettagli DEMOLIZIONE EDIFICI RAFFORZAMENTI E PUNTELLAMENTI (RISANAMENTI) DISTACCO OPERE ADIACENTI
DEMOLIZIONE EDIFICI 1. DEMOLIZIONI MANUALI E1 DEMOLIZIONI STRUTTURE RAFFORZAMENTI E UNTELLAMENTI (RISANAMENTI) DISTACCO OERE ADIACENTI DEMOLIZIONE VOLTE; DEMOLIZIONE SOLAI IN LEGNO; DEMOLIZIONE SOLAI LATERO- Dettagli CADUTA DALL ALTO E LINEE VITA LA LEGGE PAROLARI
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI ALLA LUCE DELL ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.Lgs. 9 aprile Dettagli N.B. Le parti di testo abrogate o sostituite sono riportate tra [ ]. Le parti di testo inserite sono riportate in carattere corsivo.
Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. Dettagli ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw Opere di adeguamento dell impianto termico
ALLEGATO A ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw Opere di adeguamento dell impianto termico A) SOPRALLUOGHI, VISITE TECNICHE, VERIFICHE DI IMPIANTI A.1) Sopralluogo ed esame Dettagli RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO
C O M U N E D I R O V E R B E L L A Via Solferino e San Martino, 1 46048 Roverbella Tel. 0376/6918220 Fax 0376/694515 PEC PROTOCOLLO : roverbella.mn@legalmail.it RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI Dettagli ESEDRA ENERGIA. S o c i e t à C o o p. S o c. SISTEMI DI FISSAGGIO PER PANNELLI SOLARI C A T A L O G O 2 0 1 1
ESEDRA ENERGIA S o c i e t à C o o p. S o c. SISTEMI DI FISSAGGIO PER PANNELLI SOLARI C A T A L O G O 2 0 1 1 La decennale esperienza di Esedra nel mondo delle energie rinnovabili ha dato vita alla linea Dettagli IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI LINEE D INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOTAICI SU EDIFICI DESTINATI Dettagli TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO
TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire : A per la richiesta del parere di conformità B per il rilascio del Dettagli PROTEZIONE AL FUOCO. Le tecnologie più avanzate per un futuro più sicuro
PROTEZIONE AL FUOCO Le tecnologie più avanzate per un futuro più sicuro Evolvere insieme Sviluppare con e per il cliente tecnologie innovative ed ecosostenibili che permettano ad entrambi di raggiungere Dettagli Interruttori di posizione precablati serie FA
Interruttori di posizione precablati serie FA Diagramma di selezione 01 08 10 11 1 15 1 0 guarnizione guarnizione esterna in esterna in gomma gomma AZIONATORI 1 51 5 54 55 56 5 leva leva regolabile di Dettagli Sistemi Mapei per la realizzazione di pavimentazioni radianti ad alto rendimento termico
Sistemi Mapei per la realizzazione di pavimentazioni radianti ad alto rendimento termico La riparazione dell asfalto ha fatto strada. Sistemi MAPEI per la realizzazione di pavime I pannelli radianti sono Dettagli cimosa di sormonto autoadesiva
Polietilene reticolato fisicamente sp. 8 mm nominale cimosa di sormonto autoadesiva. Massa elastoplastomerica Lato posa CARATTERISTICHE TECNICHE Acustic System 10, è un manto bistrato con cimosa adesiva, Dettagli / * " 6 7 -" 1< " *,Ê ½, /, "6, /, Ê, 9Ê -" 1/ " - ÜÜÜ Ìi «V Ì
LA TRASMISSIONE DEL CALORE GENERALITÀ 16a Allorché si abbiano due corpi a differenti temperature, la temperatura del corpo più caldo diminuisce, mentre la temperatura di quello più freddo aumenta. La progressiva Dettagli 1. LA SICUREZZA STRUTTURALE IN SITUAZIONI D INCENDIO I. Definizioni II. Obiettivi
Ing. Antonino Gerardi 1 1. LA SICUREZZA STRUTTURALE IN SITUAZIONI D INCENDIO I. Definizioni II. Obiettivi 2. QUADRO NORMATIVO NAZIONALE I. Settori di regolamentazione II. Livelli di prestazione III. Criteri Dettagli CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO. kio-polieco.com
CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO kio-polieco.com Group ha recentemente brevettato un innovativo processo di produzione industriale per l impiego di uno speciale materiale composito. CHIUSINO KIO EN 124 Dettagli TESTO COORDINATO E COMMENTATO DEPOSITI BOMBOLE GPL
TESTO COORDINATO E COMMENTATO DEPOSITI BOMBOLE GPL Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di oli minerali Dettagli Il seguente documento, predisposto dalla Commissione strutture dell Ordine degli
Il seguente documento, predisposto dalla Commissione strutture dell Ordine degli ingegneri della Provincia Autonoma di Trento nell anno 2012, si propone quale traccia per la stesura del Certificato di Dettagli REOXTHENE TECHNOLOGY
REOXTHENE Patented REOXTHENE TECHNOLOGY MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI DALLA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA INNOVATIVO COMPOUND BITUME POLIMERO INCREDIBILE LEGGEREZZA (fino a 4 mm = 38 kg) MAGGIORI PRESTAZIONI Dettagli Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
» Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Sezione Prima Adunanza del 14 dicembre 2010 Protocollo 155/2010 OGGETTO: DPR 380/2001 e DM 14/01/2008. Richiesta di pareri. FIRENZE LA SEZIONE VISTE la nota n. Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO
LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI, CONTROLLI E PROCEDURE GIUGNO 2004 A cura del settore Qualità, Ambiente e Sicurezza sul lavoro Dott. Maurizio Santonocito 2 Indice Premessa Pag. 5 Parte Dettagli MapeWrap Resilient System
C.P. MK707910 (I) 12/13 INNOVATIVO SISTEMA DI PROTEZIONE PASSIVA DEGLI EDIFICI NEI CONFRONTI DELLE AZIONI SISMICHE L unione delle tecnologie Mapei per la protezione in caso di sisma Applicazione di un Dettagli Trasmissioni a cinghia dentata SIT - CLASSICA passo in pollici. Trasmissioni a cinghia. dentata CLASSICA
Trasmissioni a cinghia dentata SIT - CLASSICA passo in pollici Trasmissioni a cinghia dentata CLASSICA INDICE Trasmissione a cinghia dentata SIT - CLASSICA passo in pollici Pag. Cinghie dentate CLASSICE Dettagli SOMMARIO: LEGGI SU CUI SI BASANO LE ATTUALI NORME LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E L AZIONE SISMICA
LEGGI FONDAMENTALI DELLE NORMESISMICHE SOMMARIO: LEGGI SU CUI SI BASANO LE ATTUALI NORME SISMICHE LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E L AZIONE SISMICA Giacomo Di Pasquale, Dipartimento della Protezione Dettagli Relazione tecnica. Interferenze
Relazione tecnica L autorimessa interrata di Via Camillo Corsanego, viene realizzata nel V Municipio ai sensi della Legge 122/89 art.9 comma 4 (Legge Tognoli). Il dimensionamento dell intervento è stato Dettagli L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO E SUA AGIBILITA' ( Ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 07/09/2010 n.
Spazio riservato al Servizio Urbanistica AGIBILITA' n del L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO E SUA AGIBILITA' ( Ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 07/09/2010 n.160 ) l sottoscritt... Dettagli Solo il meglio sotto ogni profilo!
Solo il meglio sotto ogni profilo! Perfetto isolamento termico per finestre in alluminio, porte e facciate continue Approfittate degli esperti delle materie plastiche Voi siete specialisti nella produzione Dettagli MAPEPLAST LA POLVERE ADDITIVO PER RIEMPIMENTI FLUIDI E MALTE E CALCESTRUZZI LEGGERI NOVITÀ: SACCO IDROSOLUBILE 778/3.2000 CARATTERISTICHE TECNICHE
N NOVITÀ: SACCO IDROSOLUBILE 778/3.2000 MAPEPLAST LA POLVERE ADDITIVO PER RIEMPIMENTI FLUIDI E MALTE E CALCESTRUZZI LEGGERI elastico e resistenza a trazione, per il riempimento degli scavi effettuati nel Dettagli codice descrizione un. mis. pr. unit.
01.P24.A10.005 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500 Dettagli La norma UNI-CIG 7129/08
1 2 3 Ossido carbonio 4 Normale Ordinamento Codice civile Codice Penale Leggi speciali Legge 1083/71 D.P.R. 412/93 -> D.Lgs. 192/05 DM 37/08 5 Premessa: L incontro ha lo scopo di illustrare le principali Dettagli La movimentazione dei materiali (material handling)
La movimentazione dei materiali (material handling) Movimentazione e stoccaggio 1 Obiettivo generale La movimentazione e stoccaggio dei materiali (material handling MH) ha lo scopo di rendere disponibile, Dettagli Vetro e risparmio energetico Controllo solare. Bollettino tecnico
Vetro e risparmio energetico Controllo solare Bollettino tecnico Introduzione Oltre a consentire l ingresso di luce e a permettere la visione verso l esterno, le finestre lasciano entrare anche la radiazione Dettagli NUOVI STRUMENTI OTTICI PER IL CONTROLLO DI LABORATORIO E DI PROCESSO
NUOVI STRUMENTI OTTICI PER IL CONTROLLO DI LABORATORIO E DI PROCESSO Mariano Paganelli Expert System Solutions S.r.l. L'Expert System Solutions ha recentemente sviluppato nuove tecniche di laboratorio Dettagli Camera di combustione Struttura chiusa dentro cui un combustibile viene bruciato per riscaldare aria o altro.
Sistema con compluvio integrato NUOVO! Compluvio standard 1.5 % Ancora più semplice. Ancora più conveniente. La forza naturale della roccia Isolamento termico e compluvio in un unico sistema 2 I sistemi Dettagli Isolamento termico ad alta efficienza energetica Un investimento per il futuro che rende da subito. Costruire con coscienza.
Tema Isolamento termico ad alta efficienza energetica Isolamento termico ad alta efficienza energetica Un investimento per il futuro che rende da subito. Costruire con coscienza. Le informazioni, le immagini, Dettagli I CONSUMI ED IL RENDIMENTO
I CONSUMI ED IL RENDIMENTO E buona prassi che chiunque sia interessato a realizzare un impianto di riscaldamento, serio, efficiente ed efficace, si rivolga presso uno Studio di ingegneria termotecnica Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back