Source: https://www.scribd.com/document/40145428/BD6363B3d01
Timestamp: 2017-11-20 02:31:44+00:00
Document Index: 56765524

Matched Legal Cases: ['§5', '§7', '§5', '§5', '§7', '§6']

Uploaded by NORDINEZOUBIRI
CARNETS DE DETAILS POUR
L’ACCESSIBILITE DES BALCONS,
DES LOGGIAS ET DES TERRASSES
CONVENTION Y 08-15 - ACTION 19
Référence MBPD 10 001
1 - RAPPELS.............................................................................................. 6
1.1 - DEFINITIONS ........................................................................................ 6
1.1.1 - Les balcons ............................................................................................ 6
1.1.2 - Les loggias ............................................................................................. 6
1.1.3 - Les terrasses .......................................................................................... 6
1.2 - CADRE REGLEMENTAIRE ........................................................................... 7
1.3 - CONCEPTION ........................................................................................ 9
1.4 - DISPOSITIONS TECHNIQUES .................................................................... 10
1.4.1 - Principales cotes à respecter pour la réalisation des coupes ........................ 10
1.4.1.1 - Protection contre les remontées d’humidité ........................................ 10
1.4.1.2 - Mise en œuvre des portes-fenêtres .................................................... 11
1.4.1.2.1 - Garde d’eau (NF DTU 36.5 [11] §5.10.3, CPT menuiserie en PVC [10]) ............................................... 11
1.4.1.2.2 - Conditions particulières selon le type d’ouverture des portes-fenêtres (PR NF DTU 36.5 [11], §7.9) .... 11
1.4.1.3 - Relevé d’étanchéité des toitures terrasses avec dalles sur plots de
circulation (NF DTU 43.1 [12]) ....................................................................... 12
1.4.1.4 - Hauteur disponible sous les dalles sur plots ........................................ 12
1.4.2 - Points particuliers consécutifs à l’accessibilité d’un balcon, d’une loggia ou
d’une terrasse ................................................................................................. 12
1.4.2.1 - Gros œuvre .................................................................................... 12
1.4.2.1.3 - Généralité................................................................................................................................................. 12
1.4.2.1.4 - Becquet sous menuiserie .......................................................................................................................... 13
1.4.2.2 - Mise à niveau du côté extérieur ........................................................ 13
1.4.2.2.5 - Caillebotis ................................................................................................................................................ 13
1.4.2.2.6 - Dalles sur plots ........................................................................................................................................ 13
1.4.2.3 - Menuiseries .................................................................................... 13
1.4.2.3.7 - Rainures de menuiseries .......................................................................................................................... 13
1.4.2.3.8 - Menuiserie à seuil réduit .......................................................................................................................... 14
1.4.2.4 - Revêtement intérieur ....................................................................... 15
1.4.2.5 - Pente des balcons ........................................................................... 15
1.4.2.6 - Etanchéité ...................................................................................... 15
1.4.2.7 - Surfaces inclinées amovibles ............................................................ 15
1.4.2.8 - Pièce de bois massif ou autre matériau .............................................. 16
1.4.2.9 - Garde-corps ................................................................................... 16
2 - BALCONS SOLIDAIRES ...................................................................... 17
2.1 - BALCONS AVEC ETANCHEITE .................................................................... 17
2.1.1 - Ouvrant à frappe – menuiserie à seuil réduit ............................................ 17
2.1.1.1 - Dalle sur plots en extérieur .............................................................. 17
DHUP - CSTB-DSSF/IS
2.1.1.1.1 - Chape intérieure ....................................................................................................................................... 17
2.1.1.1.1.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 17
2.1.1.1.1.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 18
2.1.1.1.2 - Sans chape intérieure ............................................................................................................................... 18
2.1.1.1.2.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 18
2.1.1.1.2.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 19
2.1.1.2 - Revêtement adhérent extérieur......................................................... 19
2.1.1.2.1 - Chape intérieure ....................................................................................................................................... 19
2.1.1.2.1.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 19
2.1.1.2.1.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 20
2.1.1.2.2 - Sans chape intérieure ............................................................................................................................... 20
2.1.1.2.2.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 20
2.1.1.2.2.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 21
2.1.2 - Menuiserie Coulissante .......................................................................... 21
2.1.2.1 - Dalle sur plots en extérieur .............................................................. 21
2.1.2.1.1 - Chape intérieure ....................................................................................................................................... 21
2.1.2.1.1.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 21
2.1.2.1.1.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 21
2.1.2.2 - Revêtement adhérent extérieur......................................................... 22
2.2 - BALCONS SANS ETANCHEITE .................................................................... 22
2.2.1 - Ouvrant à frappe – menuiserie à seuil réduit ............................................ 22
2.2.1.1 - Dalle sur plots en extérieur .............................................................. 22
2.2.1.1.1 - Chape intérieure ....................................................................................................................................... 22
2.2.1.1.1.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 22
2.2.1.1.1.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 23
2.2.1.1.2 - Sans chape intérieure ............................................................................................................................... 23
2.2.1.1.2.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 23
2.2.1.1.2.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 23
2.2.2 - Menuiserie Coulissante .......................................................................... 24
2.2.2.1 - Dalle sur plots en extérieur .............................................................. 24
2.2.2.1.3 - Chape intérieure ....................................................................................................................................... 24
2.2.2.1.3.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 24
2.2.2.1.3.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 24
3 - BALCONS DESOLIDARISES – TERRASSES AUTOPORTANTES .............. 25
3.1 - OUVRANT A FRAPPE – MENUISERIE A SEUIL REDUIT......................................... 25
3.1.1 - Chape intérieure ................................................................................... 25
3.1.1.1 - Isolation thermique intérieure ........................................................... 25
3.1.2 - Sans chape intérieure ............................................................................ 26
3.1.2.1 - Isolation thermique intérieure ........................................................... 26
3.2 - COULISSANT ...................................................................................... 26
3.2.1 - Chape intérieure ................................................................................... 26
3.2.1.1 - Isolation thermique intérieure ........................................................... 26
3.3 - BALCON METALLIQUE ............................................................................ 27
4 - TERRASSES ....................................................................................... 28
4.1 - OUVRANT A FRAPPE - LOGEMENT SANS ET AVEC CHAPE .................................... 28
5 - SOLUTIONS DE BALCONS AVEC SURFACES INCLINEES AMOVIBLES
COTE INTERIEUR (OUVRANT A FRAPPE – SEUIL COURANT ENCASTRE) .. 29
5.1 - BALCONS SOLIDAIRES ........................................................................... 30
5.1.1 - Balcon avec étanchéité .......................................................................... 30
5.1.1.1 - Dalle sur plots en extérieur .............................................................. 30
5.1.1.1.1 - Chape intérieure ....................................................................................................................................... 30
5.1.1.1.1.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 30
5.1.1.1.1.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 31
5.1.1.1.2 - Sans chape intérieure ............................................................................................................................... 31
5.1.1.1.2.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 31
5.1.1.1.2.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 32
5.1.1.2 - Revêtement adhérent extérieur......................................................... 33
5.1.1.2.1 - Chape intérieure ....................................................................................................................................... 33
5.1.1.2.1.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 33
5.1.1.2.1.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 34
5.1.1.2.2 - Sans chape intérieure ............................................................................................................................... 34
5.1.1.2.2.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 34
5.1.1.2.2.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 35
5.1.2 - Balcon sans étanchéité .......................................................................... 35
5.1.2.1 - Dalle sur plots en extérieur .............................................................. 35
5.1.2.1.1 - Chape intérieure ....................................................................................................................................... 35
5.1.2.1.1.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 35
5.1.2.1.1.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 36
5.1.2.1.2 - Sans chape intérieure ............................................................................................................................... 37
5.1.2.1.2.1 - Isolation thermique intérieure .......................................................................................................... 37
5.1.2.1.2.2 - Isolation thermique extérieure.......................................................................................................... 38
6 - SOLUTIONS DE TERRASSES AVEC SURFACES INCLINEES AMOVIBLES
COTE INTERIEUR (OUVRANT A FRAPPE – SEUIL COURANT) ................... 39
7 - CONCLUSION ..................................................................................... 40
8 - REFERENCES...................................................................................... 41
en fonction de différentes contraintes techniques. La première partie de ce document se décompose en deux sous parties distinctes : un rappel réglementaire en matière d’accessibilité et un rappel des dispositions techniques. au premier chef. elles apporteront aussi une protection (prévention des chutes) et un agrément (maintien de jouissance des espaces) aux personnes âgées dont le nombre augmente avec l’allongement de la durée de vie. les loggias et les terrasses. Les parties suivantes présentent l’ensemble des schémas réalisés pour ces carnets de détails. La réglementation vise. conception d’ouvrage) s’inscrivant également dans le cadre réglementaire. chambre) à l’espace extérieur. notamment les incidences des réglementations sismiques. d’autre part la circulation et l’adaptabilité dans les logements. par ailleurs. ayant un impact direct pour l’obtention d’un cheminement accessible. de sécurité incendie ainsi que celles résultant de la prévention des intrusions dans l’élaboration des solutions de seuils accessibles. des loggias et des terrasses » [2] qui ne présentait que des schémas de principe. thermiques.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . les immeubles d’habitation neufs doivent être accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Elle conduit à étendre l’obligation d’accessibilité aux espaces privatifs extérieurs (balcons. établi dans le respect du processus usuel de concertation avec l’ensemble des acteurs de l’acte de construire. de la pièce de vie intérieure (séjour. Il faut alors éliminer. L’élaboration de ces carnets de détails. à la demande de la DHUP.Référence MBPD 10 001 5/45 INTRODUCTION Aujourd’hui. Ces nouvelles facilités bénéficieront. acoustiques. les cheminements jusqu’aux logements (rez-de-chaussée et étages desservis par un ascenseur). d’une part. Le présent document. Mais. Les solutions génériques présentées sont réputées conformes à la réglementation et à l’état de l’art. loggias. fait suite à une première publication intitulée « Principes constructifs pour l’accessibilité des balcons. concernant les balcons. aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. _________________________________________________________________________________________ DHUP . apporte des données d’exécution des ouvrages plus précises. Il appartient. terrasses). relevant des règles de l’art. les obstacles au déplacement sur les cheminements concernés. Ceci n’interdit pas d’autres solutions ou innovations (produits. La loi de février 2005 [1] consacre l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Elles sont établies sur la base des connaissances actuelles en matière de produits et de leur mise en œuvre. au concepteur de compléter cette liste de contraintes en fonction du contexte du projet.
1. Un balcon peut être désolidarisé. * Les portes palières donnant sur une coursive doivent répondre aux exigences applicables aux portes d’entrées.1. _________________________________________________________________________________________ DHUP . loggias et terrasses privatives. etc.Les balcons Un balcon est une plate-forme en saillie de la façade. le balcon se trouve en console à partir de la façade. Le sol d’une loggia peut recevoir ou non un revêtement d’étanchéité. Elle se distingue du balcon par le fait qu’elle repose sur un corps de bâtiment ou qu’elle est maintenue par une structure (poteaux. Le sol d’un balcon peut recevoir ou non un revêtement d’étanchéité. il est posé sur deux poutres consoles sortant en saillie en continuité des poutres du bâtiment. en retrait de la façade. limitée vers l’extérieur par un ouvrage vertical formant un garde-corps . dans ce cas désignée toiture-terrasse. les terrasses accessibles aux usagers au sens des normes NF P06-001 [3] et NF EN1991-1-1 [4].3 .Définitions Les espaces considérés ici sont des espaces extérieurs qui ne sont accessibles que de l’intérieur du logement : balcons. On nommera « terrasse » une plateforme découverte à pente nulle ou faible (inférieure à 5 %). Le sol d’une loggia peut également recevoir un revêtement de sol.2 . La terrasse.Les loggias Une loggia est une plate-forme.Les terrasses Seules sont considérées. Dans ce cas.1 . et limitée vers l’extérieur par un ouvrage vertical formant garde-corps.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .1. 1.RAPPELS 1. Le terme balcon couvre également ici celui de coursive*. peut recevoir un revêtement d’étanchéité éventuellement associé à une isolation thermique.) liaisonnée ou non au bâtiment.Référence MBPD 10 001 6/45 1 .1. poutres. 1. fermée latéralement par deux voiles et limitée vers l’extérieur par un ouvrage vertical formant un garde-corps. dans ce document.1 .
modifié par le décret du 17 mai 2006.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . L’arrêté du 1er août 2006 [6]. […] L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures. terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent. à défaut. définit « comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé. une partie des places de stationnement automobile. L’article R111-18-1 du CCH. le passage d'une personne en fauteuil roulant ». d'accéder aux locaux et équipements.Cadre réglementaire Selon l’article L111-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH). il est considéré comme bâtiment d'habitation collectif « tout bâtiment dans lequel sont superposés. notamment physique. pour l’application des dispositions des articles R111-18 à R111-18-3 du CCH. modifié par la loi du 11 février 2005 [1] : « Les dispositions architecturales. qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques. avec la plus grande autonomie possible. Concernant l’accessibilité des balcons. de circuler.Référence MBPD 10 001 7/45 1. décrit les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs neufs et de leurs abords. sensoriel. les logements. que « Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées. les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation. stipule que « dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008. mental ou psychique […] » Le CCH prescrit notamment dans l’article R111-18. Dans ce même article. au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon. et notamment aux personnes handicapées. d'utiliser les équipements. l’arrêté du 1er août 2006. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou.2 . énonce dans son article 14 (article 26 pour les maisons individuelles) : _________________________________________________________________________________________ DHUP . modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007. des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous. modifié par le décret du 17 mai 2006 [5]. quel que soit le type de handicap. modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007. même partiellement. terrasses et loggias dans les bâtiments d’habitation collectifs. quel que soit leur handicap. L’article R111-18-2 du CCH. présenter une qualité d'usage équivalente ». par des aménagements simples. plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties ». les ascenseurs. modifié par le décret du 17 mai 2006. cognitif. de se repérer et de communiquer. des établissements recevant du public. les locaux collectifs et leurs équipements ».
en étage desservi par un ascenseur ou pour lequel une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction. conformément aux 3e et 4e alinéas de l'article R. 2. tout balcon.Caractéristiques dimensionnelles : La largeur minimale de l’accès doit être de 0. voire la pose d'une chape flottante sur toute la surface du logement. Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieur ou égale à 2 cm. loggia ou terrasse.80 m . » La réglementation applicable à ces espaces extérieurs impose donc : • l'utilisation de menuiseries à seuil réduit (< 2 cm.5 cm. la hauteur à franchir peut en effet nécessiter la mise en place d'une surface inclinée intérieure amovible ou non. • le respect des DTU afin d'assurer la garde d'eau nécessaire. la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la surface accessible. mentionnée ciaprès). Ce qui se traduit par : Côté extérieur : le ressaut doit être limité à 2 cm par la mise en place de dalles sur plots ou tout autre système équivalent dont la face supérieure sera placée au niveau du bas du seuil de la menuiserie (un peu au-dessus dans le cas de seuils dont la hauteur est comprise entre 2 et 2. respectant les dispositions suivantes : 1.5 cm). doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie. _________________________________________________________________________________________ DHUP .Référence MBPD 10 001 8/45 « Au sein des bâtiments d'habitation collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008. Actuellement.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . 111-5. ni la fourniture par le maître d'ouvrage d'un plan incliné additionnel (dans certains cas. l'utilisation de revêtements épais à l'intérieur du logement.Atteinte et usage : Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre : o o la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm . Pour le respect des règles de sécurité en vigueur. et n'impose donc ni un ressaut maximal de 2 cm. tels que les terrasses étanchées ou les bâtiments situés en altitude. la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l’art en vigueur pour assurer la garde d’eau nécessaire. des dalles sur plots ou tout autre système équivalent sera installé dès la livraison. un dispositif de mise à niveau du plancher tel qu’un caillebotis.adaptée à l'usage de chacun). comme stipulé dans la circulaire du 30 novembre 2007. présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d'accès d'un logement situé en rez-de-chaussée. Côté intérieur : la réglementation est muette. contribuent à diminuer la hauteur de ce ressaut. avec une tolérance temporaire à 2.
soit en place. sans nécessairement imposer que la surface inclinée d'accès intérieure -si ce dispositif est choisi." "La règle pourra être considérée comme respectée dans le cas de menuiseries de hauteur de seuil supérieure à 2 cm mais mises en œuvre de manière à ne pas être en saillie de plus de 2 cm par rapport au gros œuvre (en particulier systèmes de fermeture coulissants à seuil totalement ou partiellement encastré). une tolérance de 5 mm pourra être admise sur la hauteur du seuil. Dans le cadre de la conception d’un projet de construction." Concernant la hauteur des seuils des portes fenêtres : "Dans un premier temps et compte tenu des difficultés pratiques de respect de cette obligation. 1. leurs réalisations ont montré la nécessité d’une importante interaction entre les différents intervenants dans l’acte de construire. la menuiserie conduisant à la conception globale de l'étanchéité et du gros-œuvre en particulier.Référence MBPD 10 001 9/45 La circulaire interministérielle [7] n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public. il conviendra que les Documents Particuliers du Marchés (DPM) définissent le choix du type de menuiserie. L'espace de manœuvre intérieur de la porte-fenêtre se comprend donc hors surface inclinée. terrasses et loggias. en amont de l’exécution du gros-œuvre. les menuiseries retenues devant être compatibles avec les dispositions constructives définies en phase conception. et particulièrement pour l’accessibilité aux balcons. De même. _________________________________________________________________________________________ DHUP . Cette tolérance ne sera plus admise dès lors que les solutions techniques permettant de respecter l’exigence de 2 cm seront disponibles. bien que ce point ne soit pas détaillé dans la circulaire. il doit exister un espace de manœuvre à l'intérieur du logement pour ouvrir la porte-fenêtre.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation fournit des précisions sur l’article 14. dans son annexe 6 « Bâtiments d’habitation collectifs » et sur l’article 26. il conviendra que la maitrise d'œuvre assure la coordination entre les différents lots concernés.3 .Conception Les détails présentés dans le présent guide découlent de l’adaptation d’une menuiserie à une disposition constructive de type gros-œuvre et isolation thermique ." Concernant les conditions d'accès aux balcons. dans son annexe 7 « Maisons individuelles » : "L’exigence réglementaire ne porte que sur un seul accès depuis une pièce de vie (séjour et chambres).
du fait des risques de pénétration d’eau à l’intérieur des bâtiments qu’elles représenteraient et des sujétions d’exécution qu’elles induiraient (étanchéité obligatoire. sismique…) afférentes aux ouvrages concernés. 1.2). _________________________________________________________________________________________ DHUP . en effet. réglementations thermique. qui.4. pente pour garantir l’évacuation des eaux…).Principales cotes à respecter pour la réalisation des coupes Sont données dans ce paragraphe les dispositions à respecter. qu’il soit ponctuel au droit des portes-fenêtres ou filant le long de la façade. Sur chaque coupe. §5.4. une ou plusieurs cotes sont soulignées et c’est à partir de ces dernières que découlent toutes les autres cotes données dans les schémas.Dispositions techniques D’une manière générale. de la loggia ou de la terrasse.1 . le respect des réglementations (Sécurité incendie. apparu opportun de ne pas retenir ces solutions de caniveau. Ces cotes de construction sont des données de base pour la réalisation des différentes coupes proposées dans ces carnets de détails. La Figure 1. ont une incidence sur le profil en long du cheminement de l’intérieur du logement à l’extérieur du balcon.4 .Référence MBPD 10 001 10/45 1.1 : Protection contre les remontées d’humidité. il est nécessaire de prévoir un décrochement de 2 cm minimum ou une coupure de capillarité à la base du mur afin d’éviter les remontées d’humidité dans le mur et à l’intérieur du bâtiment (NF DTU 20.1. 1. avec une forme de pente sans possibilité de rétention d’eau à la base du mur.Protection contre les remontées d’humidité Dans le cas d’un balcon.1 .1 [8].1 illustre cette disposition. en plus de la réglementation Accessibilité.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . doit être vérifié avant toute mise en œuvre d’une des dispositions décrites dans ce guide. Les solutions de type caniveau engravé ont été proscrites par le groupe de travail. 1 Maçonnerie en élévation 2 Chaînage en béton armé 3 Plancher ou dallage ou balcon 4 Soubassement Figure 1.1. Il est.
2.2 .2 : Seuils de portes-fenêtres.1.Mise en œuvre des portes-fenêtres 1.5 [11] §5.1 . un jeu d’au moins 5 mm entre niveau supérieur déclaré du sol fini et niveau bas des ouvrants permet ce bon fonctionnement.Référence MBPD 10 001 11/45 1. le positionnement de ces menuiseries doit permettre l'ouverture et le bon fonctionnement des ouvrants par rapport au niveau supérieur déclaré du sol fini intérieur. Figure 1.Conditions particulières selon le type d’ouverture des portes-fenêtres (PR NF DTU 36. _________________________________________________________________________________________ DHUP . 1. lors du fonctionnement.2.3.5 [11]. voir Figure 1.1.2 . NOTE 2 : Généralement.4.2.9) Particulièrement pour les portes-fenêtres et portes extérieures battantes. caniveau recouvert d’un caillebotis).1.4. le gros œuvre est dimensionné de telle manière que la partie inférieure du seuil des portes-fenêtres se trouve à 0. Cette même exigence est à respecter vis-à-vis du niveau supérieur déclaré du sol fini extérieur dans les cas de portes ou portes-fenêtres ouvrant vers l'extérieur. §7.10. CPT menuiserie en PVC [10]) Sauf dispositions particulières permettant d’éviter l’arrivée de l’eau de pluie directement ou indirectement en sous-face sur la pièce d’appui (balcon non solidarisé au gros œuvre.05 m au moins au dessus du niveau de la dalle extérieure (hauteur de l’arête supérieure du seuil mesurée en intégrant les pentes supérieures à 10%). les ouvrants ne viennent pas frotter sur ceux-ci.4.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .Garde d’eau (NF DTU 36. NOTE 1 : Le niveau supérieur déclaré du sol fini intérieur intègre tous les revêtements de sol ou hauteur de tapis éventuels afin que.
qu’il soit de plain-pied (à un ressaut de 2 cm près) entre le niveau du balcon ou de la terrasse et le seuil de la menuiserie.Hauteur disponible sous les dalles sur plots L’espace libre sous les dalles peut être. _________________________________________________________________________________________ DHUP .Généralité Il convient donc.Relevé d’étanchéité des toitures terrasses avec dalles sur plots de circulation (NF DTU 43.4. Figure 1.3 .1. La Figure 1.4. 1.4.1.4 .1 [12]) Ce relevé est au minimum de 10 cm en climat de plaine (20 cm en climat de montagne au-delà de 900 m d’altitude).2.1.6.2 .1 .Points particuliers consécutifs à l’accessibilité d’un balcon. au sens de la réglementation. d’une loggia ou d’une terrasse 1. pour qu’un espace extérieur soit accessible.3.4. peu à peu. §6.Gros œuvre 1.3 : Solution type avec dalle sur plots.1.3.3) 1.3 .CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . comblé par des poussières et détritus qui passent par les joints des dalles.2.3 présente une solution type avec dalle sur plots.Référence MBPD 10 001 12/45 1.4. Il convient donc de laisser un minimum de 5 cm entre la face inférieure de la dalle sur plot et la surface de l’étanchéité (DTU 43.
Une manière simple d’obtenir ce plain-pied consiste à mettre un caillebotis au droit de la porte fenêtre puis des dalles sur plots sur le reste de la surface. Ces armatures doivent respecter les épaisseurs d’enrobage minimum. _________________________________________________________________________________________ DHUP . la hauteur des plots est généralement réglable de 5 à 20 cm.2 .2.5).4.Becquet sous menuiserie Le becquet en béton sous la menuiserie doit être armé et solidaire de la dalle en béton armé avec des armatures de liaison et une reprise de bétonnage soignée. 1. de 10 à 12 cm (selon les dimensions des dalles).2.2. On rappelle que l’utilisation de dalles sur plots entraine une surcharge supplémentaire à prendre en compte dans les charges permanentes.Référence MBPD 10 001 13/45 Suivant les cas. un plain-pied (à 2 cm près) entre le niveau du balcon.5 .4. Il appartient donc au concepteur d’apprécier la compatibilité de ces décrochés et de la tenue structurelle des ouvrages.2. Le caillebotis devant la menuiserie permet de limiter les éclaboussures. 1.2.2.Menuiseries Les coupes présentées dans ce carnet de détails ne font pas apparaître les fixations et les dispositifs de calfeutrement du seuil des menuiseries.4.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . 1.7 .Caillebotis Dans le cas général. en largeur ou en diamètre. 1. Ces dernières doivent être réalisées conformément aux DTU en vigueur (NF DTU36.4. compté à partir de l’axe du plot. 1. Il convient aussi de procédé à un entretien régulier afin d’éviter toute rétention d’eau en sous face. La dimension des mailles du caillebotis est de 20x20 mm. notamment pour ceux en porte-à-faux et ceux situés dans une zone de séismicité élevée (réduction du bras de levier.Mise à niveau du côté extérieur On doit donc assurer.Rainures de menuiseries Deux cas sont possibles selon la largeur de la rainure du châssis.Dalles sur plots En général. Les dalles admettent un porte à faux. caillebotis sur pieds reposant sur la dalle de balcon…). torsion dans le linteau de l’étage inférieur…).3.1.4. Ces valeurs ont été déterminées par l’usage et ne font pas partie du cheminement au sens des cotes réglementaires. le respect des cotes rappelées au paragraphe 1.2.1 peut souvent engendrer une différence de niveau du gros œuvre intérieur et extérieur. dès la livraison.3. on supprime 2 ailettes sur les plots de rives. 1. Pour information.4.4 . de la loggia ou de la terrasse et le seuil de la porte-fenêtre. le caillebotis s’appuie sur le gros œuvre (fixation aux voiles.2.6 . pour la pose des dalles de rives et le long du seuil.3 .
empêcher la fermeture du vantail et être enlevé.Menuiserie à seuil réduit La mise en œuvre en applique intérieure avec rejingot débordant intérieur d’une portefenêtre avec un seuil réduit peut générer des ponts thermiques et des problèmes d’étanchéité à l’eau vis-à-vis des logements inférieurs.4 : Exemple de dimensions maximales des rainures pour les menuiseries coulissantes.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . une fois posé.Référence MBPD 10 001 - 14/45 Cas n°1 : La largeur de la rainure est inférieure ou égale à 18 mm. Ce profilé peut être rapporté ou inclus de fabrication. mais elle pose d’autres contraintes (angle d’ouverture.8 . Dans ces conditions. coffre de volet roulant. Figure 1. il est nécessaire d’installer un profilé à l’intérieur de la rainure pour en diminuer sa largeur. habillage de l’encadrement…). Dans ce cas. La pose en tableau de la menuiserie permet de limiter les problèmes thermiques et d’étanchéité. - Cas n°2 : La rainure est d’une largeur supérieure à 18 mm. afin d’éviter toute dégradation des performances de la menuiserie. si le profil est rapporté.4. aucune exigence n’est formulée sur la profondeur de la rainure de la menuiserie . Toutefois. avant fermeture de la fenêtre. De ce fait le dénivelé entre la partie supérieure du profilé et la partie supérieure du bord de la rainure doit être inférieur ou égal à 15 mm.2. _________________________________________________________________________________________ DHUP . 1.3. il doit être amovible et doit.
le traitement des relevés d’étanchéité au niveau des angles (entre le becquet et le gros œuvre par exemple) doit être effectué avec soins.2. conformément aux règles de l’Art en vigueur (Normes NF DTU). dans le but de minimiser le décaissé.4. il est conseillé d’utiliser les pentes maximales présentées à la Figure 1.Etanchéité La nécessité de la mise en œuvre d’une étanchéité devra être appréciée par le concepteur. Les dispositions spécifiques de cette surface inclinée devront s’adapter.4 . La hauteur H de cette figure comprend les 2 cm du ressaut du seuil.Surfaces inclinées amovibles En l’absence de réglementation concernant le « côté intérieur ». Il est à noter que les coupes fournies pour les balcons avec étanchéité sont présentées avec des solutions d’étanchéité ne nécessitant pas de protection de la tête du relevé d’étanchéité (becquet de protection par exemple) et ce.Référence MBPD 10 001 15/45 1. 1.4.5 . Cette disposition a fait l’objet d’un consensus au sein du groupe de travail afin d’éviter tout risque de stagnation d’eau à proximité du bâtiment et risques induits d’infiltration et corrosion des armatures.2.Pente des balcons Sur toutes les coupes (hors terrasses) figurent des balcons pentés vers l’extérieur du bâtiment (1 % minimum).2.4. au cas par cas. 1. en fonction de la zone climatique et de l’exposition du balcon aux intempéries et précisé au Documents Particuliers du Marché (DPM). Lorsque le becquet sous le seuil de menuiserie est en retrait par rapport au nu extérieur du gros œuvre de la façade et que l’espace extérieur dispose d’une étanchéité.Revêtement intérieur Le carrelage ne doit pas être posé entre le seuil et la chape (joint de fractionnement).5. il est possible d’utiliser un dispositif de franchissement en cas de hauteur à franchir supérieure à 2 cm.4. Lorsque ce dispositif est un plan incliné amovible.7 . 1.SEL). Ces solutions ne sont cependant pas des solutions traditionnelles et relèvent d’avis technique (solutions par Système d’Etanchéité Liquide . aux traverses basses des menuiseries qu’elles franchissent.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . Les relevés d’étanchéité doivent être traités au cas par cas. _________________________________________________________________________________________ DHUP .6 .2. en fonction des hauteurs à franchir.
en général.2. A partir de 10 cm de hauteur à franchir. Cet élément peut également servir de support. p ente a=33% (rapp ort 1/3) 4 cm< H = 10 cm.4.5 : Pentes conseillées en fonction de la hauteur à franchir. 1. L’objectif de la mise en œuvre de telles pièces est. pente a=25% (rapport 1/4) H > 10 cm. Cet élément doit être conçu en fonction des dispositions de mise en œuvre et de calfeutrement de la menuiserie.Référence MBPD 10 001 16/45 1 cm= H = 4 cm. _________________________________________________________________________________________ DHUP .Pièce de bois massif ou autre matériau Certaines coupes mentionnent des « pièces de bois massif ou autre dispositif ». de limiter les ponts thermiques au droit des seuils des portes-fenêtres. pente a=10% Figure 1.9 . Cette disposition est de nature à évoluer en fonction de la disponibilité de produits ou menuiseries.Garde-corps La hauteur de protection des garde-corps doit être mesurée à partir du niveau du sol fini extérieur. 1. manipulation…).8 . l’utilisation d’une surface inclinée amovible peut exiger des dimensions importantes (emprise dans la pièce.2.4.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .
1.1.1.1 .1 .Ouvrant à frappe – menuiserie à seuil réduit 2.Isolation thermique intérieure Figure 2. découlant des cotes rappelées au paragraphe 1. toutes tolérances épuisées.1 _________________________________________________________________________________________ DHUP . 2.1.Chape intérieure 2. Les schémas présentés dans les paragraphes suivants sont dessinés cotes finies.Référence MBPD 10 001 17/45 2 .1 .1.1 . Ces solutions ne sont cependant pas des solutions traditionnelles et relèvent d’Avis Technique.Dalle sur plots en extérieur 2.1 . Les cotes « clés » de chaque coupe ont été soulignées et c’est à partir de ces dernières que sont déduites les autres cotes.1.1.3. dans le but de minimiser le décaissé.1.Balcons avec étanchéité On rappelle que les coupes fournies pour les balcons avec étanchéité sont présentées avec des solutions d’étanchéité ne nécessitant pas de protection de la tête du relevé d’étanchéité (becquet de protection par exemple) et ce.1.1. 2.BALCONS SOLIDAIRES Les cotes indiquées sur les schémas sont des cotes de synthèse.1.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .
2.2.1.Sans chape intérieure 2.Référence MBPD 10 001 18/45 2. Les fixations de ce type de seuil doivent donc être disposées en conséquence.1.3 _________________________________________________________________________________________ DHUP .1.1.1.1 .2 On remarque que ce type de solution nécessite des profils de seuil réduit plus larges que la normale.1.Isolation thermique intérieure Figure 2.Isolation thermique extérieure Figure 2.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .1.2 .1.2 .1.1.
1.1.1.Revêtement adhérent extérieur Ce type de configuration.Isolation thermique extérieure On ne détaille pas la coupe de cette solution.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .Chape intérieure 2.2 en remplaçant le revêtement épais par une dalle pleine sur laquelle on pose le revêtement mince.2 .1. 2.1. Cependant.1.1. en plus du dispositif d’évacuation des eaux sous le revêtement extérieur.1.1 .2.1.2.2. 2.Isolation thermique intérieure Figure 2.4 _________________________________________________________________________________________ DHUP . doit comporter une évacuation des eaux latérale (caniveau filant).1 .Référence MBPD 10 001 19/45 2. elle est similaire à celle présentée à la figure 2.1.2 . la faisabilité de cette solution dépend de l’épaisseur du seuil réduit.
2.1.2.Isolation thermique extérieure Figure 2.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .1.1 .5 On remarque que ce type de solution nécessite des profils de seuil réduits plus larges que la normale.1.1.1.1.2.1.Référence MBPD 10 001 20/45 2.Isolation thermique intérieure Figure 2. 2. Les fixations de ce type de seuil doivent donc être disposées en conséquence.2 .6 _________________________________________________________________________________________ DHUP .2 .Sans chape intérieure 2.2.
2.1 . 2.1.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .1 .1.1.1.1.Référence MBPD 10 001 21/45 2.7 2.8 _________________________________________________________________________________________ DHUP .2.2.1.2.5 et de remplacer le revêtement épais par une dalle pleine sur laquelle on pose le revêtement mince.2.2 .2 .Isolation thermique extérieure On ne détaillera pas la coupe de cette solution car il suffit de reprendre la Figure 2.Menuiserie Coulissante 2.1 .Isolation thermique intérieure Figure 2.1.2.1.1.1.1.1.Dalle sur plots en extérieur 2.2 .Isolation thermique extérieure Figure 2.Chape intérieure 2.
mise à part la pente du balcon qui passe à 1.1.1.1 .1.1 .1.Dalle sur plots en extérieur 2.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .2.2.Chape intérieure 2.1.5 %.2 .Ouvrant à frappe – menuiserie à seuil réduit 2.2.2 .1.2.1 .Revêtement adhérent extérieur Le revêtement adhérent extérieur ne modifie pas les cotes données au paragraphe 2.1.1.Isolation thermique intérieure Figure 2.Balcons sans étanchéité 2.1.9 _________________________________________________________________________________________ DHUP . les coupes données dans ce paragraphe sont donc compatible avec ce type de revêtement.2. 2.Référence MBPD 10 001 22/45 2. Avec cette modification.1 .2.
2 .Isolation thermique intérieure Figure 2.2.1.2 .CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . _________________________________________________________________________________________ DHUP .2.1.11 2.1.1.10 et de remplacer le revêtement épais par une dalle pleine sur laquelle on pose le revêtement mince.2.2.1.2.2 .Isolation thermique extérieure Figure 2.1 .Référence MBPD 10 001 23/45 2.Isolation thermique extérieure On ne détaillera pas la coupe de cette solution car il suffit de reprendre la Figure 2.1.Sans chape intérieure 2.1.2.1.1.10 2.
2.Isolation thermique extérieure Figure 2.2.3 .Dalle sur plots en extérieur 2.2.3.2.1.2.Isolation thermique intérieure Figure 2.1.2.1 .2.2 .1.13 _________________________________________________________________________________________ DHUP .3.Menuiserie Coulissante 2.12 2.1 .2.Chape intérieure 2.2.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .2 .Référence MBPD 10 001 24/45 2.
Ouvrant à frappe – menuiserie à seuil réduit 3.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .1 . cette disposition ne préjuge pas du C+D.1 _________________________________________________________________________________________ DHUP .1 .1. on parle alors plutôt de terrasses autoportantes. 3. Le cas échéant.1 .3. Il convient d’en tenir compte dans la mise en œuvre des ouvrants.1. en continuité des poutres ou des refends du bâtiment.Référence MBPD 10 001 25/45 3 . Les dalles extérieures peuvent aussi être maintenues par une structure totalement indépendante. Les schémas présentés dans les paragraphes suivants sont dessinés cotes finies. Les cotes indiquées sur les schémas sont des cotes de synthèse. des salissures et des ruissellements sont prévisibles au droit de l’enduit de façade sous le balcon. découlant des cotes rappelées au paragraphe 1. la dalle de balcon repose sur des poutres consoles sortant en saillie.Chape intérieure 3.BALCONS DESOLIDARISES – TERRASSES AUTOPORTANTES Dans ce cas. toutes tolérances épuisées.1.Isolation thermique intérieure Figure 3. Les cotes « clés » de chaque coupe ont été soulignées et c’est à partir de ces dernières que sont déduites les autres cotes. Pour ces solutions.1.
Isolation thermique intérieure Figure 3.2.1.2 .2.1 .1.2.Référence MBPD 10 001 26/45 3.Chape intérieure 3.Isolation thermique intérieure Figure 3.1.3 _________________________________________________________________________________________ DHUP .Coulissant 3.1 .2 3.1 .2 .CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .Sans chape intérieure 3.
Balcon métallique La figure 3.4 présente un exemple d’un balcon constitué de profilés métalliques fixés dans le gros œuvre portant un bac acier. Le revêtement extérieur est constitué de platelage bois par exemple. Figure 3.Référence MBPD 10 001 27/45 3.3 . La différence de niveau entre l’intérieur et l’extérieur peut être directement ajustée lors de la fixation des profilés porteurs.4 _________________________________________________________________________________________ DHUP .CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .
toutes tolérances épuisées. La seule solution pour avoir un cheminement de plain-pied consiste donc à effectuer un décaissé important entre la dalle intérieure et la dalle extérieure. Les cotes « clés » de chaque coupe ont été soulignées et c’est à partir de ces dernières que sont déduites les autres cotes.logement sans et avec chape On ne présente ici qu’une seule coupe correspondant à un logement avec chape avec isolation intérieure.1 .Ouvrant à frappe .1.TERRASSES Les cotes indiquées sur les schémas sont des cotes de synthèse. 4.1 _________________________________________________________________________________________ DHUP . Figure 4. découlant des cotes rappelées au paragraphe 1. Les schémas présentés dans les paragraphes suivants sont dessinés cotes finies. Le complexe isolant-étanchéité extérieur entraine une différence de niveau importante entre l’intérieur et l’extérieur.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . même avec la présence d’un revêtement intérieur épais.Référence MBPD 10 001 28/45 4 .3.
CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .3.SOLUTIONS DE BALCONS AVEC SURFACES INCLINEES AMOVIBLES COTE INTERIEUR (OUVRANT A FRAPPE – SEUIL COURANT ENCASTRE) L’attention du Maître d’ouvrage est attirée sur le fait que ces solutions. Il est rappelé que. côté extérieur du balcon.7 . nécessitent la mise en place d’un dispositif additionnel adapté.L’ensemble des coupes présentées dans ce paragraphe se limite à une hauteur de franchissement de 10 cm. _________________________________________________________________________________________ DHUP .4.2. à prévoir par le locataire ou le propriétaire. côté intérieur.Référence MBPD 10 001 29/45 5 . Les cotes « clés » de chaque coupe ont été soulignées et c’est à partir de ces dernières que sont déduites les autres cotes. tout dispositif de franchissement de seuil est interdit. toutes tolérances épuisées. il est conseillé de les équiper de dispositifs empêchant leur fermeture (éviter dégradations de l’ouvrant). Lorsque des ouvrants à la française sont associés à l’utilisation d’une surface inclinée amovible. Des préconisations concernant les pentes des dispositifs de franchissement inclinés sont fournies au paragraphe 1. découlant des cotes rappelées au paragraphe 1. bien qu’étant conformes à la réglementation. limite considérée comme acceptable à l’usage.1. Les cotes indiquées sur les schémas sont des cotes de synthèse. Les schémas présentés dans les paragraphes suivants sont dessinés cotes finies.
1.1.Balcon avec étanchéité 5.1. Figure 5.1.1.1.1 : Coupe obtenue en minimisant le ressaut le long du cheminement (seuil encastré).1.1 .2 : Coupe obtenue en minimisant le décaissé entre la dalle intérieure et la dalle de balcon.1 .Dalle sur plots en extérieur 5.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .1 .1 .1.Chape intérieure 5.1 .Balcons solidaires 5.Isolation thermique intérieure Figure 5.Référence MBPD 10 001 30/45 5.1. _________________________________________________________________________________________ DHUP .1.
Sans chape intérieure 5.2.Isolation thermique extérieure Figure 5.1.1.2 .1 .Référence MBPD 10 001 31/45 5.Isolation thermique intérieure Figure 5.1.1.2 .4 : Coupe obtenue en minimisant le ressaut le long du cheminement (seuil encastré).1.1.1.1. _________________________________________________________________________________________ DHUP .CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .1.3 5.1.
Référence MBPD 10 001 32/45 Figure 5.1.6 _________________________________________________________________________________________ DHUP .2.2 .1.Isolation thermique extérieure Figure 5.1. 5.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .5 : Coupe obtenue en minimisant le décaissé ente la dalle intérieure et la dalle de balcon.
1. Figure 5.1.Chape intérieure 5.1.1.7 : Coupe obtenue en minimisant le ressaut le long du cheminement (seuil encastré).2. _________________________________________________________________________________________ DHUP .2.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .1.2 .1 .1.1 .8 : Coupe obtenue en minimisant le décaissé entre la dalle intérieure et la dalle de balcon.1.Isolation thermique intérieure Figure 5.Référence MBPD 10 001 33/45 5.Revêtement adhérent extérieur 5.
3.1.3 est donc compatible avec ce type de revêtement.9 : Coupe obtenue en minimisant le ressaut le long du cheminement (seuil encastré).5 %.2.Isolation thermique extérieure Le revêtement adhérent extérieur ne modifie pas les cotes données à la Figure 5.1.10 : Coupe obtenue en minimisant le décaissé entre la dalle intérieure et la dalle de balcon.Isolation thermique intérieure Figure 5. 5. _________________________________________________________________________________________ DHUP .2.1. mise à part la pente du balcon qui passe à 1. Figure 5.1 . la coupe 5.1.2 .1.2 . Avec cette modification.2.1.2.1.Référence MBPD 10 001 34/45 5.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .Sans chape intérieure 5.
1.2.2.11 : Coupe obtenue en minimisant le ressaut le long du cheminement (seuil encastré).1.3.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .Balcon sans étanchéité 5.2.5 % et. mise à part la pente du balcon qui passe à 1.1.1.1 . 5.1. pour ce cas.2. le remplacement du revêtement épais par un revêtement mince (le décaissé entre la dalle intérieure et la dalle extérieure est donc plus important).1 .1.Isolation thermique extérieure Le revêtement adhérent extérieur ne modifie pas fondamentalement la configuration donnée à la Figure 5.2 .2 .Dalle sur plots en extérieur 5. _________________________________________________________________________________________ DHUP .Isolation thermique intérieure Figure 5.1.1 .1.Référence MBPD 10 001 35/45 5.2.Chape intérieure 5.1.
5.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .2 .1.Isolation thermique extérieure Figure 5.2.Référence MBPD 10 001 36/45 Figure 5.1.13 _________________________________________________________________________________________ DHUP .1.12 : Coupe avec seuil non encastré.
2 .2. _________________________________________________________________________________________ DHUP .CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .Référence MBPD 10 001 37/45 5.14 : Coupe obtenue en minimisant le ressaut le long du cheminement (seuil encastré).2.1. Figure 5.1.2.15 : Coupe obtenue en minimisant le décaissé entre la dalle intérieure et la dalle de balcon.1.Sans chape intérieure 5.1.1 .Isolation thermique intérieure Figure 5.
2.Référence MBPD 10 001 38/45 5.Isolation thermique extérieure Figure 5.2.1.16 _________________________________________________________________________________________ DHUP .1.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .2 .
conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2006. Figure 6.Référence MBPD 10 001 39/45 6 . La figure suivante présente le cas où il n’y a pas de décaissé entre la dalle intérieure et la dalle extérieure.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . Si les dimensions de la terrasse le permettent. On constate que dans cette situation. il est rappelé que tout dispositif de franchissement de seuil est interdit.1 _________________________________________________________________________________________ DHUP . Le complexe isolant-étanchéité extérieur entraine une différence de niveau importante entre l’intérieur et l’extérieur.SOLUTIONS DE TERRASSES AVEC SURFACES INCLINEES AMOVIBLES COTE INTERIEUR (OUVRANT A FRAPPE – SEUIL COURANT) On ne présente ici qu’une seule coupe correspondant à un logement avec chape avec isolation par l’intérieur. seul peut être mis en œuvre un cheminement accessible répondant aux exigences du cheminement extérieur. la hauteur à franchir est de l’ordre de 30 cm (elle serait de l’ordre de 35 cm dans le cas d’un revêtement intérieur mince). même avec la présence d’un revêtement intérieur épais. Côté extérieur.
L’absence de ressaut en constitue la principale exigence.CONCLUSION Pour que le balcon. Ces modifications touchent plusieurs corps d’état (gros œuvre. étanchéité…) et demandent donc une bonne coordination des différentes équipes en charge des différents lots. Les solutions présentées en fin de ces carnets. il faut aménager le cheminement de la pièce intérieure à l’espace extérieur. _________________________________________________________________________________________ DHUP . bien que nécessitant l’utilisation de dispositifs de franchissement côté intérieur. la loggia ou la terrasse privative d’un appartement neuf soit accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite. menuiserie.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .Référence MBPD 10 001 40/45 7 . Ces carnets de détails ont fournis un certains nombre de solutions ne présentant qu’un ressaut de 2 cm maximum le long du cheminement (utilisation de menuiserie à seuil réduit) permettant l’accessibilité de plain-pied. L’attention est attirée sur le fait que beaucoup de solutions (notamment celles accessibles de plain-pied) entraînent des modifications dans la manière de concevoir les espaces extérieurs. restent conforme à la réglementation.
5 P1-1 – Avant projet de norme soumis à enquête probatoire "Travaux de bâtiment – Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures .1 P1-1 ." – Mars 2003 [5] Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 – J.1) ."Travaux de bâtiment – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types" – Octobre 2008. des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation."Principes constructifs pour l’accessibilité des balcons. 111-18 à R. n°35 du 12 février 2005 – 11 février 2005.1) . [10] Commission chargée de formuler les Avis Techniques (Groupe spécialisé n°6) "Menuiseries en PVC sous Avis Techniques – Conditions générales de mise en œuvre en travaux neufs et sur dormants existants". [6] Arrêté du 1er août 2006 modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.Référence MBPD 10 001 41/45 8 ."Base de calcul des constructions – Charges d’exploitation des bâtiments" – Juin 1986 [4] NF EN 1991-1-1 .REFERENCES [1] "Loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances. [12] NF P 84-204-1-1 (DTU 43."Travaux de bâtiment – Menuiserie en bois – Partie 1 : Cahier des clauses techniques" – Novembre 2000. charges d’exploitation des documents. cahier du CSTB 3521. juillet 2005. [11] PR NF DTU 36. _________________________________________________________________________________________ DHUP .O. [8] NF DTU 20."Travaux de bâtiment – Etanchéité des toituresterrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine – Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques" – Novembre 2004. du 18 mai 2006.Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques" – Juin 2008. [7] Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public."Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-1 : actions générales – poids volumiques. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. [9] NF P23-201-1 (DTU36.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . poids propre. [2] CSTB . la participation et la citoyenneté des personnes handicapées " – J. des loggias et des terrasses" – décembre 2007 [3] NF P06-001 .O.
- DTU Règles NV65 : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexe. - Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.Choix des fenêtres et des portes extérieures en fonction de leur exposition – Mémento pour les maîtres d’œuvre. cahier des clauses techniques. _________________________________________________________________________________________ DHUP .2 (NF P 24-204-1) : Travaux de bâtiment – Menuiseries métalliques en rénovation sur dormant existant – Partie 1 : cahier des clauses techniques.Juillet 1988. Normes : - NF A 35-027 : Produits en acier pour béton armé . avril 2000 - DTU 37. AFNOR. Arrêtés et réglementation : - Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation. - NF EN 1339 (IDC P 98-339) : Dalles en béton – Prescriptions et méthodes d’essais. janvier 2003. septembre 1996. - Article A 243-1 du code des assurances (annexe 1). - Article 6 du code des marchés publics en vigueur depuis le 8 septembre 2001.armatures. - NF P03-001 – Cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés – Décembre 2000. - FD P20-201 . décembre 2003. CSTB. - DTU 20. septembre 1993. Décembre 2001.Référence MBPD 10 001 42/45 Autres documents utiles DTU : - DTU P 18-702 : Règles BAEL 91 révisées 99 – Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . - DTU P 06-006 : Règles N84 complétées par Erratum 97 – Action de la neige sur les constructions. février 2004. - Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. - NF P01-012 – Dimensions des garde-corps – Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier .12 (NF P 10-203-1) : Maçonnerie des toitures et d’étanchéité – Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité. AFNOR. février 2000. - Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
- Commission chargée de formuler des Avis Techniques (Groupe spécialisé n°5) "Etanchéités de toitures par membranes monocouches synthétiques en PVC-P non compatible avec le bitume faisant l’objet d’un avis technique ou d’un document d’application » – Cahier des Prescriptions Techniques Communes de mise en œuvre".Référence MBPD 10 001 43/45 Autres documents techniques : - Marque Acotherm – Règlement. e-cahier CSTB 3502. Avril 2004.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . Novembre 2009. _________________________________________________________________________________________ DHUP .
KLINE ROHMAN Alain BOUYGUES CONSTRUCTION ROUX Philippe GEPA _________________________________________________________________________________________ DHUP . LOGGIAS ET TERRASSES » Ont participé à la rédaction de ces carnets : AUGST André Association CEP BAJEUX Gabriel CAPEB BART Frédéric DHUP BARTHOU Bernard CERIB BEAUREPAIRE Gaëlle CSTB/DER BERNARD Paul UFME BOURREAU Pascal SNFA BOUSSERT Lise FFB CSFE BRIDIER Jean Expert judiciaire CHENAF Ménad CSTB/DSSF CHENE Jean-Baptiste CSTB/ACOU COURIAUT Patrick CAPEB COCHARD Jean Louis CSTB/MB&PD CRESSEAUX Daniel VINCI Immobilier/FPC DAVID Jacky USH DECHET Sylvain DHUP DELEQUEUCHE Philippe UNSFA DUPONCHEL Xavier CSTB/DSSF DUPONT Marc SOCABAT DURAND Annie CETEN APAVE GOESSEL Marc CSTB/DER GRIMELLI Albert AG2I LARQUETOUX Roseline Bureau VERITAS LAURENT Valéry FFB LEBLOAS Carole NORISKO LOPPIN Nicolas SNFA MACQUART Philippe UFME MARRET Stéphane Bureau VERITAS MARTIN Pierre DEKRA MORIN Pierrette CSTB/MB&PD PARQUIER Adrien FFB CMP QUINTIN Isabelle CAPEB PICAU Pierre-Henri BOUYGUES CONSTRUCTION POINT Clément DHUP RETIF Vincent OUEST ALU.MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL « ACCESSIBILITE CARNETS DE DETAILS BALCONS.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 .Référence MBPD 10 001 44/45 ANNEXE 1 .
Référence MBPD 10 001 45/45 SIGRIST Marc FCBA TEISSEIRE Sabine Bureau VERITAS THOMAS Jean Pierre BOUYGUES CONSTRUCTION VALEM Didier FFB VALEM Frédéric SOCOTEC Les schémas illustrant ces carnets de détails ont été réalisés en partenariat avec la FFB et la Société BOUYGUES CONSTRUCTION.CSTB-DSSF/IS 08/03/2010 . _________________________________________________________________________________________ DHUP .
Documents Similar To BD6363B3d01
Principes Constructif Accessibilite Balcon Loggia Terrasse 04-09-08
Ch 30 Normes generales de construction.pdf
More From NORDINEZOUBIRI
Tableau de Caquot Kresiel Et Absi
Pratique du BAEL 91. Cours avec exercices CorrigÃ©s _Eyrolles_
54192613 Fiche Technique Sur BA BP
Calcul de Dallage
90499138-Eurocode-EC2-2-pont
Bieth Murs
24224788 Cours de Mathematiques Superieures Tome II Vladimir Smirnov
76708404-Guide-d’application-de-l’Eurocode-8-CSTB-1
20350204 Beton Arme Aux Etats BAEL 91 Revises 99
1C702382d01
42728B6Ad01
ROBOT Millennium - Affaire _ 1 - Résultats MEF _ absents
39570050 Construction Pont Mixte Acier Beton Projet de Construction ENTPE
36055990 Analles ITBTP Methode Simplifiee de Calcul Des Pieux en Zones Sismiques
Pratique du BAEL 91. Cours avec exercices CorrigÃ©s _Eyrolles_ (2)