Source: http://docplayer.hu/13267083-Kisfeszultsegu-energiaelosztas.html
Timestamp: 2020-05-27 13:38:22
Document Index: 9554511

Matched Legal Cases: ['PF20', 'PF 1', 'PF 3', 'PF65', 'PF20', 'PF20', 'PF65', 'PF65', 'PF20', 'PF65', 'PF20', 'PF65', 'PF20', 'PF65', 'PF20', 'PF 65', 'PF65', 'PF65', 'PF65', 'PF65', 'PF65', 'PF65', 'PF20', 'PF20', 'PF20', 'PF20', 'PF20', 'PF20', 'PF8 1', 'PF8 1', 'PF8 2', 'PF8 3', 'PF8 3', 'PF8 4', 'PF65', 'PF65', 'PF65', 'PF65', 'PF65', 'PF65', 'PF65', 'PF65', 'PF20', 'PF20', 'PF20', 'PF20', 'PF20', 'PF20', 'PF20', 'PF8 1', 'PF8 1', 'PF8 2', 'PF8 3', 'PF8 3', 'PF8 4']

1 A villámvédelemről Hogyan károsíthatja a villámcsapás egy épület villamos fogyasztóit? A villám egy magas frekvenciájú villamos jelenség, amely bármely vezetőben, de különösen a kábelekben és a villamos terhelés alatt lévő helyeken túlfeszültséget okozhat. 1. Villamos vezetékeken keresztül A túlfeszültség-korlátozó A túlfeszültség-korlátozó olyan védelmi eszköz, amely a villamos hálózaton található fogyasztókat megvédi a tranziens (légköri és/ kapcsolási) túlfeszültségektől. Nevéből adódóan a túlfeszültség-korlátozó a túlfeszültségimpulzusok számára minimális ellenállást jelentve, a létrejött áramimpulzust a kialakított ekvipotenciális (védőföld-kialakítás) felület felé vezeti. 2. Az épületben közelében történő becsapódáson keresztül A túlfeszültség-korlátozók típusai: b A villamos fogyasztók védelme érdekében nagy levezetési áramú (1. vizsgálati osztályú, B ) / / típusú túlfeszültségkorlátozó beépítése szükséges a villamos kapcsolószekrény bemeneti pontjára. Villámhárítóval ellátott épületeknél, annak 50 méteres sugarú környezetében közvetlen villámcsapás ellen nyújtanak védelmet. b További (2. vizsgálati osztályú, C ) PF PRD típusú túlfeszültség-korlátozó beépítése szükséges az előbbivel kaszkád kapcsolásban annak érdekében, hogy a kapcsain eső maradékfeszültség alacsonyabb legyen, mint a védendő villamos fogyasztók villamos szilárdsága. b Amennyiben a fogyasztók a második villámvédelmi fokozattól 30 méternél távolabb vannak, úgy egy újabb túlfeszültség-korlátozót (3. vizsgálati osztályú, D ) Quick PRD8, PRD8 PF8 készüléket kell beépíteni azok közvetlen közelében. A túlfeszültségvédelmi készülékek elé minden esetben leválasztó kismegszakítót ( biztosítós szakaszolót) kell beépíteni. Quick PRD 1P+N Quick PRD 3P Quick PRD 3P+N PF (1P+N) PRD (1P+N, 3P, 3P+N, 4P) (1P) C83
2 , PRD, PF túlfeszültség-levezető kiválasztási útmutató 1 Védendő berendezés Háztartási berendezések Számítógépek, hűtőgép, audio-video berendezések, számítógépek, betörésjelző. 2 Az 3 A épület típusa védelem helye Különálló ház Lakás, ikerház Az épület közös használatú helységei Professzionális telephelyek 4 A villámlás hatásának kockázata Készülék PF + + PF PF PF + + Alternatíva A túlfeszültség-levezetőhöz kapcsolódó leválasztó kismegszakító kiválasztása A túlfeszültség-levezető és a leválasztó kismegszakító 100%-os koordinációja a túlfeszültség-levezető élettartam vége állapotáig. Túlfeszültség-levezetők beépített kismegszakítóval További túlfeszültség-levezetők: kapcsolódó leválasztó megszakító kiválasztása 6 ka 10 ka 15 ka 25 ka 36 ka 70 ka Icc Quick PRD 1P+N Icc = 25 ka Quick PRD 3P+N Icc = 25 ka PRD8 PF8 C60N 20 A C karakterisztika C60H 20 A C karakterisztika PRD20 PF20 C60N 25 A C karakterisztika C60H 25 A C karakterisztika olvadóbiztosítós szakaszoló Quick PF 1P+N Icc = 6 ka Quick PF 3P+N Icc = 6 ka PRD40 PRD65 PF65 C60N 40 A C karakterisztika C60N 50 A C karakterisztika C60H 40 A C karakterisztika C60H 50 A C karakterisztika olvadóbiztosítós szakaszoló olvadóbiztosítós szakaszoló 1P+N Icc = 6 ka 3P+N Icc = 6 ka NS 160N 160 A 50 ka NS 160H 160 A Quick PF túlfeszültségvédelmi készülékeinket lásd: Lakossági kínálatunk C9. oldal. C84
3 , PRD, PF túlfeszültség-levezető kiválasztási útmutató Épülethez tartozó berendezések Üzleti berendezések Ipari berendezések Tűzjelző, beléptető rendszer, automatizált fűtés légkondicionálás, lift. Programozható gép, szerver, világítás- és hangvezérlő rendszer. Gyógyászati infra struktúra, termelési infrastruktúra, ipari folyamatirányitás. Különálló elosztó főelosztó Alelosztó Érzékeny berendezés, mely az elosztótól több mint 30 m-re helyezkedik el. Különálló elosztó főelosztó Alelosztó Érzékeny berendezés, mely az elosztótól több mint 30 m-re helyezkedik el. Különálló elosztó főelosztó Alelosztó Érzékeny berendezés, mely az elosztótól több mint 30 m-re helyezkedik el. PRD20r PRD40r PRD40r +Quick PRD40r PRD20r PRD8r PRD65 PRD65 PRD40r +Quick PRD40r PRD20r PRD8r PRD65 + Quick PRD40r +Quick PRD40r +Quick PRD40r PRD20r PRD8r PRD20 PF20 PRD40 PRD40 v. +PRD40 v. PRD20 PF20 PRD8 PF8 PRD40 PF65 PF65 v. +PRD40 v. PRD20 PF20 PRD8 PF8 PF65 +PRD40 v. +PRD40 v. v. +PRD40 v. PRD20 PF20 PRD8 PF8 Az épület elhelyezkedése: b Városban, külvárosban, kertvárosban. b Sík területen. b Olyan területen, amely különleges kockázatnak van kitéve: villanyoszlop, fa, hegyvidékes vidék, hegycsúcs, nyirkos területek, tavak). b Rendkívül veszélyeztett terület (50 m-es közelben villámhárító van). C85
4 Túlfeszültségvédelmi készülékek beépítési szabályai A villámcsapás elleni védelem hatékonysága alapvetően a túlfeszültség-korlátozók beépítésének minőségétől függ. Villámcsapás esetén az elektromos kábelek impedanciája jelentős mértékben növekszik (a hálózat impedanciája annak hosszával együtt is növekszik). Az 50 cm-es szabály: a csatlakozóvezetékek hosszának a lehető legrövidebbnek kell lennie. Semmiképpen ne haladja meg az 50 cm-es vezetékhosszt, így biztosítva a hatékony védelmet. Túlfeszültség-korlátozó külön kismegszakítóval A bal oldali ábra magyarázata: d1 = a túlfeszültség-védelmi leágazás kezdőpontja és a kismegszakító kapcsa közötti távolság d2 = a kismegszakító és a túlfeszültség-korlátozó közötti távolság d3 = a túlfeszültség-korlátozó és a földkapocs közötti távolság A kábelezést úgy kell kialakítani, hogy d1+d2+d3 y 50 cm. Túlfeszültség-korlátozó külön kismegszakítóval Túlfeszültség-korlátozó beépített leválasztó kismegszakítóval Az ilyen típusú túlfeszültség-korlátozóknál az 50 cm-es szabályt a következő módon kell alkalmazni: b Quick PRD esetén: v távolság a szomszédos kismegszakító kapcsától: d1 = 15 cm v beépített leválasztó készülék (belső kábelezés): d2 = 15 cm v földcsatlakozás egy közbenső sorkapcson, lehető legközelebb a túlfeszültség-korlátozóhoz: d3 = 5 10 cm d1 + d2 + d cm b Quick PF esetén: v csatlakozás fésűs gyűjtősínnel a szomszédos kismegszakító kapcsához: d1 = 0 cm v beépített leválasztó készülék (belső kábelezés): d2 = 5 cm v földcsatlakozás közvetlenül a túlfeszültség-korlátozón: d3 = 0 cm Túlfeszültség-korlátozó beépített kismegszakítóval d1 + d2 + d3 5 cm Túlfeszültség-korlátozó finomvédelemhez Amennyiben a fogyasztók a villámvédelmi készüléktől ( C típus) 30 méternél távolabb vannak, úgy közvetlen közelükben egy újabb túlfeszültségkorlátozót ( D típus: Quick PRD8, PRD8 PF8, Imax = 8 ka) kell beépíteni. Azonban a két védelmi fokozatnak legalább 10 m távolságban kell lenniük egymástól. Ez a készülék az érzékeny fogyasztók nagyfokú védelmét is biztosítja, különösen orvosi műszerek, biztonsági- és vészjelző berendezések esetén. Ilyen védelem ajánlott még az igen nagyértékű fogyasztóknál, ahol rendkívüli fontosságú a folyamatos rendelkezésre állás, például a számítástechnikai alkalmazásoknál. Az érzékeny fogyasztók védelmére a Quick PRD8r típusú túlfeszültség-korlátozót ajánljuk. C86
5 Túlfeszültség-korlátozók beépítése Pragma kiselosztókba Pragma kiselosztó alsó földkábel bekötéssel és felül elhelyezett túlfeszültség-korlátozóval: a közbenső földkapocs a túlfeszültség-korlátozó közvetlen közelében elhelyezve. (PRA PRA90046) Pragma kiselosztó felső földkábel bekötéssel és felül elhelyezett túlfeszültség-korlátozóval: a földkábel a túlfeszültségkorlátozó közvetlen közelében elhelyezve. Túlfeszültség-korlátozók beépítése Prisma Plus elosztószekrényekbe Prisma Plus elosztószekrény alsó földkábel bekötéssel és felül elhelyezett túlfeszültség-korlátozóval. Gondoskodni kell a szekrény fémfelületének megfelelő leföldeléséről, a lehető legrövidebb csatlakozásokkal. Ehhez használjunk Prisma földelőcsavarokat. Prisma Plus elosztószekrény Powerclip gyűjtősínnel és kábelcsatornával, alsó földkábel bekötéssel. Gondoskodni kell a szekrény fémfelületének megfelelő leföldeléséről, a lehető legrövidebb csatlakozásokkal. Ehhez használjunk Prisma földelőcsavarokat. A túlfeszültség-korlátozó a kábeltérben van elhelyezve, lehető legközelebb a betáp védelemhez. Prisma Plus elosztószekrény Powerclip gyűjtősínnel és alsó földkábel bekötéssel. Gondoskodni kell a szekrény fémfelületének megfelelő leföldeléséről, a lehető legrövidebb csatlakozásokkal. Ehhez használjunk Prisma földelőcsavarokat. C87
6 / villámáram-levezetők (1. vizsgálati osztály, B ) A villámáram-levezetők valamennyi földelési rendszerben használhatók: TT, TN-S, TN-C és IT. Az 1. típusú villámáram-levezetőket 10/350 μs áramimpulzussal vizsgálják. A villamos hálózatokat a közvetlen villámcsapások ellen védik. Alkalmazásuk Faraday kalitkával villámhárítóval ellátott épületekben az objektumok villamos hálózatai számára nyújt védelmet tercier és ipari területen. Az aktív vezetőkben és a földelésen terjedő villámáram levezetésére szolgál. Hálózatoldali megszakítós olvadóbiztosítós védelemmel együtt kell telepíteni, melyek megszakítóképességének legalább egyenlőnek kell lennie a beépítési ponton mérhető maximális zárlati áramértékkel. Villámáramlevezető típusa Rendelési szám Földelési rendszer Javasolt beépítés Leválasztó megszakító típusa 1P+N 3P+N 2P 3P 4P Típus Rendelési szám 3 x TNC 125 A D görbe C120N: TNC, IT nullavezetővel C120N: TT, TNS C120N: TT, TNS, IT nullavezető nélkül C120N: x TT, TNS C120N: TT, TNS, IT nullavezető nélkül C120N: TT, TNS beépített TT, TNS 2 x TT, TNS, IT 1 nullavezető nélkül A D görbe NS160N TM160D: x TNC, IT 1 nullavezetővel NS160N TM160D: x TT, TNS, IT 1 nullavezető nélkül NS160N TM160D: : LED-es kijelző nélkül C88
7 villámáram-levezetők (1. vizsgálati osztály, B ) (folytatás) Villámáram-levezető megnevezése Pólusszám Szélesség 9 mm-es modulban Vizsgálati áramimpulzus I imp (ka) (10/350) Villámáram levezető Villámáram levezető + leválasztás Névleges levezetési áram In ka Feszült ségvédelmi szint Up kv Névleges hálózati fesz. Un V Max. folyamatos üzemi szám Rendelési fesz. Uc V 1P 260 V 1P , P 440 V 1P , N/PE 50 1P 260 V nulla , N/PE 100 1P 260 V nulla , P+N 440 V 1P+N 4 35/50 N/PE 25/50 N/PE 35/50 N/PE 1, P 440 V 3P ,5 230 / P+N 440 V 3P+N 10 35/100 N/PE 25/100 N/PE 35/100 N/PE 1,5 230 / P 440 V 1P , P+N 260 V 1P+N 10 25/50 N/PE 35/50 N/PE 0, P+N 260/440 V 3P+N 20 25/50 N/PE 35/50 N/PE 0,9 230 / Működési frekvencia Bikonnekt csatlakozás Védettség Válaszidő Élettartam vége-jelzés : 16621, : 16626, 16629, kijelzővel Megszakítóképesség (védelmi készülékkel) Csatlakozás kengyeles kapoccsal zöld Off, combi 50/60 Hz villás gyűjtősínnel IP40 a homloklapon IP20 a kapcsokon y 1 μs megfelelő működés élettartam vége 6 ka / 230 V, 3 ka / 400 V 36 ka / 230 V, 8 ka / 400 V merev kábel: mm² hajlékony kábel: mm² merev kábel: mm² hajlékony kábel: mm² Működési hőmérséklet -40 C C Szabványmegfelelőség IEC T1, EN típus Tartozékok Megnevezés Pólusszám Rendelési szám 2P fésűs sín P fésűs sín P fésűs sín P fésűs sín P fésűs sín mm-es rugalmas kábel ( ) C120 kismegszakító kiegészítők Típus Szélesség 9 mm-es modulban Rendelési szám ATm Tm C OF OF+SD/OF Leválasztó megszakító villámáram-levezetőkhöz A kismegszakító bevizsgálása 10/350 μsec-os áramimpulzussal történik. Speciálisan a család készülékeivel együtt alkalmazzuk. Az összeépítés megfelel az MSZ IEC és MSZ IEC szabványok előírásainak. Típus Pólusszám Névleges áram (A) Jelleggörbe Rendelési szám NS160N TM160D D D D Compact NS160N: lásd C209. oldaltól. C120: lásd C28. oldaltól C89
8 PF fixbetétes túlfeszültség-korlátozó (2. és 3. vizsgálati osztály, C és D ) A PF túlfeszültség-korlátozó a következő földelési rendszerben használhatók: TT, TN-S, TN-C. A 2. típusú túlfeszültség-korlátozókat 8/20 μs áramimpulzussal vizsgálják. A 3. típusú túlfeszültség-korlátozókat pedig 12/50 μs és 8/20 μs áramimpulzussal vizsgálják. A PF sorozat készülékei különféle területeken használhatók: b Betáplálási védelem, 2. vizsgálati osztály: v A PF65(r) készülékek a rendkívül nagykockázatú helyszíneken használhatók (villámcsapásnak igen kitett terület). v A (r) készülékek a nagykockázatú helyszíneken használhatók. v A PF20 készülékeket pedig közepes kockázatú helyszínekhez ajánljuk. b Másodlagos védelem, 2. és 3. vizsgálati osztály: v A PF8 készülékek a másodlagos betáplálások védelmét látják el és a betápláló oldalon elhelyezett túlfeszültség-korlátozóval kaszkádolva kell beépíteni. Abben az esetben, ha a fogyasztók a második villámvédelmi fokozattól 30 méternél távolabb vannak, ezt a túlfeszültség-korlátozót kell beépíteni azok közvetlen közelében. A r jelöléssel ellátott PF túlfeszültség-korlátozók rendelkeznek távjelzéssel. Maximális levezetési áram (Imax) A védelem típusa Betáplálási Másodlagos (2. 3.) 65 ka igen magas veszélyességi szint (villámcsapásnak kitett terület) PF65 1P+N 40 ka nagy veszélyességi szint 20 ka közepes veszélyességi szint PF20 3P+N 8 ka PF8 C90
9 PF fixbetétes túlfeszültség-korlátozó (2. és 3. vizsgálati osztály, C és D ) Hálózat Földelési rendszer Távjelzés Túlfeszültségkorlátozó típusa Leválasztó kismegszakító típusa 1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P TT és TN PF 65 1P 50 A C jelleggörbe TT és TN-S PF65 1P+N TN PF65 2P TN-C PF65 3P TT és TN-S b PF65r 3P+N TT és TN-S PF65 3P+N TN-S b PF65r 4P TT és TN 1P 40 A C jelleggörbe TT és TN-S 1P+N TN 2P TN-C 3P TT és TN-S b r 3P+N TT és TN-S 3P+N TN-S b r 4P TN-S 4P TT és TN PF20 1P 25 A C jelleggörbe TT és TN-S PF20 1P+N TN PF20 2P TN- C PF20 3P TT és TN-S PF20 3P+N TN-S PF20 4P TT és TN PF8 1P 20 A C jelleggörbe TT és TN-S PF8 1P+N TN PF8 2P TN-C PF8 3P TT és TN-S PF8 3P+N TN-S PF8 4P C91
10 PF fixbetétes túlfeszültség-korlátozók (2. és 3. vizsgálati osztály, C és D ) Műszaki adatok Túlfeszültséglevezető típusa Pólusszám Szélesség 9 mm-es modulban Maximális levezetési áram Imax ka Névleges levezetési áram In ka Feszültségvédelmi szint Up kv Névleges hálózati feszültség Un V Maximális folyamatos üzemi feszültség Uc V Rendelési szám CM DM CM DM L/t N/t L/N L/t N/t L/N PF65 PF65 1P 1P y 1, PF65 1P+N 1P+N 4 y 1,5 y 1, PF65 2P 2P y 1,5 y 1, PF65 3P 3P 8 y 1,5 230/ PF65r 3P+N 3P+N y 1,5 y 1, PF65 3P+N 3P+N y 1,5 y 1, PF65r 4P 4P y 1,5 y 1, P 1P y 1, P+N 1P+N 4 y 1,5 y 1, P 2P y 1,5 y 1, P 3P 8 y 1,5 230/ r 3P+N 3P+N y 1,5 y 1, P+N 3P+N y 1,5 y 1, r 4P 4P y 1,5 y 1, P 4P y 1,5 y 1, PF20 PF20 1P 1P y 1, PF20 1P+N 1P+N 4 y 1,5 y 1, PF20 2P 2P y 1,1 y 1, PF20 3P 3P 8 y 1,1 230/ PF20 3P+N 3P+N y 1,5 y 1, PF20 4P 4P y 1,1 y 1, PF típus / 3. típus PF8 1P 1P 2 8 2,5 y 1 / y 1, PF8 1P+N 1P+N 4 y 1,5 / y 1,2 y 1,1 / y PF8 2P 2P y 1 / y 1,1 y 1 / y 1, PF8 3P 3P 8 y 1 / y 1,1 230/ PF8 3P+N 3P+N y 1,5 / y 1,2 y 1,1 / y PF8 4P 4P y 1 / y 1,2 y 1 / y 1, CM: közös módus: 340 V, DM: differenciál módus: 340 V 1: Uoc : kombinált hullámalak: 10 kv. Működési frekvencia 50/60 Hz Működési feszültség 230/400 V AC Ic állandó működési áram < 1 ma Válaszidő < 25 ns Élettartam vége jelzés: zöld megfelelő működés zöld/piros mechanikus jelzővel piros élettartam vége Élettartam vége távjelzés NO, NC kontaktussal 250 V / 0,25 A Csatlakozóterminálok típusa kengyeles sorkapocs, 2,5 35 mm² Működési hőmérséklet -25 C +60 C Szabványmegfelelőség IEC T2 és EN es típus C92
11 C93
12 PRD cserélhető betétes túlfeszültség-korlátozók (2. és 3. vizsgálati osztály C és D ) A PRD cserélhető betétes túlfeszültség-korlátozók a meghibásodott betéteket gyors cseréjét teszik lehetővé. A 2. típusú túlfeszültség-korlátozókat 8/20 μs áramimpulzussal vizsgálják. A 3. típusú túlfeszültség-korlátozókat pedig 12/50 μs és 8/20 μs áramimpulzussal vizsgálják. A PRD sorozat készülékei különféle területeken használhatók: b Betáplálási védelem, 2. vizsgálati osztály: v A PRD65(r) készülékek a rendkívül magas kockázatú helyszíneken használhatók (villámcsapásnak igen kitett terület). v A PRD40(r) készülékek a magas kockázatú helyszíneken használhatók. v A PRD20(r) készülékeket pedig közepes kockázatú helyszínekhez ajánljuk. b Másodlagos védelem, 2. és 3. vizsgálati osztály: v A PRD8(r) készülékek a másodlagos betáplálások védelmét látják el és a betápláló oldalon elhelyezett túlfeszültség-korlátozóval kaszkádolva kell beépíteni. Abban az esetben, ha a fogyasztók a második villámvédelmi fokozattól 30 méternél távolabb vannak, ezt a túlfeszültség-levzetőt kell beépíteni azok közvetlen közelében. A r jelöléssel ellátott PRD túlfeszültség-korlátozók rendelkeznek távjelzéssel. Maximális levezetési áram (Imax) A védelem típusa Betáplálási Másodlagos (2. 3.) 65 ka igen magas veszélyességi szint (villámcsapásnak kitett terület) PRD65 1P+N 40 ka nagy veszélyességi szint PRD40 3P+N 20 ka közepes veszélyességi szint PRD20 Betét 8 ka PRD8 C94
13 PRD cserélhető betétes túlfeszültség-korlátozók (2. és 3. vizsgálati osztály C és D ) Hálózat Földelési rendszer Távjelzés Túlfeszültségkorlátozó típusa Leválasztó kismegszakító típusa 1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P TT és TN b PRD65r 1P 50 A C jelleggörbe TT és TN-S b PRD65r 1P+N TN b PRD65r 2P IT b PRD65r 3P IT TN-C b PRD65r 3P TT és TN-S b PRD65r 3P+N TN-S b PRD65r 4P TT és TN b PRD40r 1P 40 A C jelleggörbe TT és TN PRD40 1P TT és TN-S b PRD40r 1P+N TT és TN-S PRD40 1P+N TN b PRD40r 2P TN PRD40 2P TN-C b PRD40r 3P TN-C PRD40 3P IT b PRD40r 3P IT TT és TN-S b PRD40r 3P+N TT és TN-S PRD40 3P+N IT b PRD40r 4P IT TN b PRD40r 4P TNS PRD40 4P TT és TN PRD20 1P 25 A C jelleggörbe TT és TN-S b PRD20r 1P+N TT és TN-S PRD20 1P+N TN PRD20 2P TN-C PRD20 3P IT b PRD20r 3P IT TT és TN-S b PRD20r 3P+N TT és TN-S PRD20 3P+N IT b PRD20r 4P IT TN-S PRD20 4P TT és TN PRD8 1P 20 A C jelleggörbe TT és TN-S b PRD8r 1P+N TT és TN-S PRD8 1P+N TN PRD8 2P TN-C PRD8 3P IT b PRD8r 3P IT TT és TN-S b PRD8r 3P+N TT és TN-S PRD8 3P+N IT b PRD8r 4P IT TN-S PRD8 4P C95
14 PRD cserélhető betétes túlfeszültség-levezetők (2. és 3. vizsgálati osztály C és D ) Műszaki adatok Túlfeszültséglevezető típusa Pólusszám Szélesség 9 mm-es modulban Maximális levezetési áram Imax ka Névleges levezetési áram In ka Feszültségvédelmi szint Up kv Névleges hálózati feszültség Un V Maximális folyamatos üzemi feszültség Uc V Rendelési szám CM DM CM DM L/t N/t L/N L/t N/t L/N PRD65 PRD65r 1P 1P y 1, PRD65r 1P+N 1P+N 4 y 1,5 y 1, PRD65r 2P 2P y 1,5 y 1, PRD65r 3P IT 3P 6 y 2 230/ PRD65r 3P 3P y 1, PRD65r 3P+N 3P+N 8 y 1,5 y 1, PRD65r 4P 4P y 1,5 y 1, PRD40 PRD40r 1P 1P y 1, PRD40 1P 1P y 1, PRD40r 1P+N 1P+N 4 y 1,4 y 1, PRD40 1P+N 1P+N y 1,4 y 1, PRD40r 2P 2P y 1,4 y 1, PRD40 2P 2P y 1,4 y 1, PRD40r 3P 3P 6 y 1,4 230/ PRD40 3P 3P y 1, PRD40r 3P IT 3P y PRD40r 3P+N 3P+N 8 y 1,4 y 1, PRD40 3P+N 3P+N y 1,4 y 1, PRD40r 4P IT 4P y 2 y PRD40r 4P 4P y 1,4 y 1, PRD40 4P 4P y 1,4 y 1, PRD20 PRD20 1P 1P y 1, PRD20r 1P+N 1P+N 4 y 1,4 y 1, PRD20 1P+N 1P+N y 1,4 y 1, PRD20 2P 2P y 1,1 y 1, PRD20 3P 3P 6 y 1,1 230/ PRD20r 3P IT 3P y 1, PRD20r 3P+N 3P+N 8 y 1,4 y 1, PRD20 3P+N 3P+N y 1,4 y 1, PRD20r 4P IT 4P y 1,6 y 1, PRD20 4P 4P y 1,1 y 1, PRD típus / 3. típus PRD8 1P 1P 2 8 2,5 y 1 / y PRD8r 1P+N 1P+N 4 y 1,4 / y 1 y 1 / y 1, PRD8 1P+N 1P+N y 1,4 / y 1 y 1 / y 1, PRD8 2P 2P y 1 / y 1 y 1 / y PRD8 3P 3P 6 y 1 / y 1 230/ PRD8r 3P IT 3P y 1,4 / y 1, PRD8r 3P+N 3P+N 8 y 1,4 / y 1 y 1 / y 1, PRD8 3P+N 3P+N y 1,4 / y 1 y 1 / y 1, PRD8r 4P IT 4P y 1,4 / y 1,6 y 1,4 / y 1, PRD8 4P 4P y 1 / y 1 y 1 / y CM: közös módus: 340 V, DM: differenciál módus: 340 V 1: Uoc: kombinált hullámalak: 10 kv Betétek Típus Készüléktípus Rendelési szám C PRD65r IT C PRD65r C PRD40r IT C PRD40, PRD40r C PRD20r IT C PRD20, PRD20r C PRD8r IT C PRD8, PRD8r C nulla minden típushoz Működési frekvencia 50/60 Hz Működési feszültség 230/400 V AC Ic állandó működési áram < 1 ma Válaszidő < 25 ns Élettartam vége jelzés: fehér megfelelő működés fehér/piros mechanikus jelzővel piros élettartam vége Élettartam vége távjelzés NO, NC kontaktussal 250 V / 0,25 A Csatlakozóterminálok típusa kengyeles sorkapocs, 2,5 35 mm² Működési hőmérséklet -25 C +60 C Szabványmegfelelőség IEC T2 és EN típus C96
15 C97
16 Quick PRD cserélhető betétes túlfeszültség-korlátozó egybeépített leválasztó kismegszakítóval (2. és 3. vizsgálati osztály, C és D ) A Quick PRD cserélhető betétes túlfeszültséglevezetők a meghibásodott betétek gyors cseréjét teszik lehetővé. A készülékek rendelkeznek a betétet cserélni kell távjelzéssel is. Quick PRD 8r, 1P+N Alkalmazás A Quick PRD sorozat minden készüléke védi a villamos berendezéseket a villám indukálta túlfeszültségek ellen. A készülékek előkábelezettek és magukban foglalják az élettartalom végén keletkező rövidzár miatt kismegszakítót is. Speciális alkalmazásokban használhatók: b Betáplálási védelem, 2. vizsgálati osztály: v A Quick PRD40(r) készülékek a a magas kockázatú alkalmazásokban használhatók v A Quick PRD20(r) készülékeket pedig közepes kockázatú alkalmazásokhoz ajánljuk. b Fogyasztóhoz közeli védelem, 2. és 3. vizsgálati osztály: v A Quick PRD8(r) készülékek biztosítják a fogyasztókhoz legközelebbi védelmi fokozatot és a hálózatoldalon elhelyezett túlfeszültség-korlátozóval kaszkádolva kell beépíteni őket. Abban az esetben, ha a fogyasztók a második villámvédelmi fokozattól 30 méternél távolabb vannak, ezt a túlfeszültség-korlátozót azok közvetlen közelébe kell beépíteni. Műszaki jellemzők Üzemi feszültség 230/400 V AC Leválasztó kismegszakító Isc = 25 ka (50 Hz) megszakítóképesség Működési frekvencia 50/60 Hz Állandó üzemi áram (Ic) < 1 ma Válaszidő < 25 ns Védettség IP40 a homloklapon IK05 Csatlakozás kengyeles sorkapocs, 2,5 35 mm² Élettartam vége jelzés betétekkel fehér működési piros az élettartam végén működtetőkar OFF helyzetben és piros mechanikus jelzés NO/NC távjelzővel 250 V AC / 2 A Működési hőmérséklet -25 C +60 C Tárolási hőmérséklet -40 C +70 C Szabványmegfelelőség IEC T2 és EN típus Tanúsítványok NF, KEMA KEUR (Quick PRD 8r, 20r) Tömeg (g) 1P+N: 435 (Quick PRD 40r: 445) 3P: 665 (Quick PRD 40r: 700) 3P+N: 810 (Quick PRD 40r: 850) Quick PRD 20r, 3P Kapcsolási rajzok 14 1P+N / 3P+N 3P Quick PRD 40r, 3P+N C98
17 Quick PRD cserélhető betétes túlfeszültség-korlátozó egybeépített leválasztó kismegszakítóval (2. és 3. vizsgálati osztály, C és D ) Túlfeszültséglevezető típusa Pólusszám Szélesség 9 mm-es modulban Maximális levezetési áram Imax ka Névleges levezetési áram In ka Feszültségvédelmi szint 1 Up kv Földelési rendszer Névleges hálózati feszültség Un V Maximális folyamatos üzemi feszültség Uc V CM DM CM DM L/t N/t L/N L/t N/t L/N Rendelési szám Quick PRD 40r Quick PRD 40r 1P+N ,5 2,5 TT és TN-S Quick PRD 40r 3P 13 2 TN-C és IT 230 V 230/ Quick PRD 40r 3P+N 15 1,5 2,5 TT és TN-S Quick PRD 20r Quick PRD 20r 1P+N ,5 1,5 TT és TN-S Quick PRD 20r 3P 13 1,5 TN-C és IT 230 V 230/ Quick PRD 20r 3P+N 15 1,5 1,5 TT és TN-S Quick PRD 8r 2 2. típus / 3. típus Quick PRD 8r 1P+N ,5/1,5 1,2/1,4 TT és TN-S Quick PRD 8r 3P 13 1,2/1,4 TN-C és IT 230 V 230/ Quick PRD 8r 3P+N 15 1,5/1,5 1,2/1,4 TT és TN-S CM: közös módus: 340 V, DM: differenciál módus: 340 V 1: Up (MCB+SPD): összes érték, amit a moduláris kismegszakító (MCB) csatlakozóblokkja és a túlfeszültség-levezető csatlakozóblokkja (SPD) között mérünk. 2: Uoc: kombinált hullámalak: 10 kv Betétek Típus Készüléktípus Up betét (kv) Rendelési szám C Quick PRD 40r 1, C Quick PRD 20r 1, C Quick PRD 8r 1, C nulla-350 minden típushoz 1, Tartozékok Föld csatlakozóblokk tartó Megnevezés Rendelési szám tartókészlet L = 4 blokk 1 db PRA mm-es csatlakozóblokk készlet L = 1 blokk 5 db-os készlet PRA90046 Pragma szekrénybe szereléshez szükséges egy tartókészlet és egy csatlakozóblokkkészlet C99
18 PRD-DC cserélhető betétes túlfeszütlség-korlátozók egyenáramú áramkörökhöz (2. vizsgálati osztály, C ) Alkalmazás A PRD-DC készülékeket a fotocellás panelek és egyenáramú áramkörök védelmére fejlesztették ki. Az épületen belül, a kapcsolószekrénybe kell beépíteni. Amennyiben a kapcsolószekrény az épületen kívül hleyezkedik el, feltétlenül időjárás elleni védelemmel kell ellátni (IP). A PRD-DC cserélhető betétes túlfeszültség-korlátozók a meghibásodott betétek gyors cseréjét teszik lehetővé. A készülékek rendelkeznek a betétet cserélni kell távjelzéssel is. PRD 40r-600DC PRD 40r-1000DC Szabványmegfelelőség b IEC T2 b EN típus Típus PRD 40r-600DC L+ L- Maximális levezetési áram (I max) Névleges levezetési áram In (ka) Feszültségvédelmi szint Up (kv DC) Névleges üzemi feszültség Un (V DC) Max. üzemi feszültség Uc (V DC) CM DM CM DM L+/t L-/t L+/L- L+/t L-/t L+/L- Szélesség 9 mm-es modulban Rend. szám ,6 1,6 2, PRD 40r-1000DC L+ L ,9 3,9 3, CM: közös módus DM: differenciál módus Betétek Típus Készüléktípus Rendelési szám C PRD 40r-1000DC C PRD 40r-600DC C nulla-340 PRD 40r-600DC C100
19 PRD-DC cserélhető betétes túlfeszültség-korlátozók egyenáramú áramkörökhöz (2. vizsgálati osztály, C ) Műszaki adatok Működési frekvencia DC Válaszidő < 25 ns Csatlakozás kengyeles sorkapocs, 2,5 35 mm² Élettartam vége jelzés betétekkel fehér működési piros az élettartam végén NO/NC távjelzővel 250 V AC / 0,25 A Működési hőmérséklet -25 C +60 C Tárolási hőmérséklet -40 C +85 C Védettség csatlakozók: IP20 homloklap: IP20 IK03 Tömeg (g) PRD 40r-600DC: 400 PRD 40r-1000DC: 400 Csatlakozás A generátor és az inverter rész között lévő távolságtól függően szükség lehet két több túlfeszültség-levezető beépítésére, mindkét rész védelme érdekében. generátor generátor inverter inverter C101
20 PRC, PRI túlfeszültség-levezetők telekommunikációs hálózatokhoz Alkalmazás A PRC túlfeszültség-levezetők analóg telefonhálózatok túlfeszültség elleni védelmére; a PRI túlfeszültség-levezetők pedig digitális telefonhálózatok, törpefeszültséggel (PRI V) üzemeltetett készülékek, számítógépes adathálózatok (PRI 6 V) túlfeszültség elleni védelmére alkalmasak. Soros PRC Telefonhálózat PRI Hálózat Védett oldal Hálózati feszültség (Un) < 200 V V < 6 V Terhelés Működés Analóg telefonhálózatok Telefon jelátadók Digitális telefonhálózatok Automatizálási hálózatok Számítógépes adathálózatok ELV betáplálás (12 48 V) b b b b b b Készüléktípus Szélesség 9 mm-es Névleges hálózati Maximális levezetési áram (ka) Névleges levezetési áram (ka) Védettség Rendelési modulban áramerősség (8/20 μs-os hullámalak) (8/20 μs-os hullámalak) szám PRI V V PRC V AC b Frekvencia: 50/60 Hz b Névleges áram: 20 ma b Tartós zárlati áram (max. 15 percig): 25 A b Válaszidő: < 25 ns b Védett érpárok száma: 1 b Működés visszajelzése mechanikus kijelzővel (csak a soros PRC típus): v fehér: normál működés, a készülék üzemképes v piros: a készülék meghibásodott, azonnal cserélni kell b Csatlakozás: kengyeles szorítókapcsokkal 0,5 2,5 mm 2 vezetékekkel b Működési hőmérséklet: 25 C +60 C b Raktározási hőmérséklet: 40 C +70 C b Védettség: v csatlakozók: IP20 v homloklap: IP40 b Tömeg (g): C102