Source: http://docplayer.cz/6794135-Vodovody-spol-s-r-o-na-lanech-3-570-01-litomysl.html
Timestamp: 2018-03-25 02:25:46+00:00
Document Index: 12491489

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 183', 'zákona č. 254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 274', 'čl. 28', 'zákona č. 254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 183', 'zákona č. 274']

VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, Litomyšl - PDF
VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, Litomyšl
Download "VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl"
1 VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, Litomyšl KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO kanalizaci BUČINA listopad 2011
2 Obsah kanalizačního řádu: 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA POPIS ÚZEMÍ Charakter lokality ODPADNÍ VODY TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE POPIS KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU: GRAFICKÁ PŘÍLOHA SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE OBECNĚ PLATNÉ LIMITY PŘÍPUSTNÝCH ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH KONTROLA VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD VÝČET A INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD ODBĚRATELEM (tj. producentem odpadních vod) PROVOZOVATELEM Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU SANKCE PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH NOREM Přílohy: Příloha č. 1 - Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod Grafická příloha situační plán kanalizace
3 Č Ířá č Á Ří Š É É Ě č ÁŠ č Č íč É É Ě ří á í ů č í řá š ě í í é í ě č á íť č č č í í č í Í č í č íčí Č č č é ý í č íčí á í Č řá á á š á ě í řá č ířá í í ě ř š é á á č á í úř Í í í úř
4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2.1 VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb., Dle zákona 274/2001 Sb. 10 odst. 2) je neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace vypouštění a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod, b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo c) přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu oběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší než je množství skutečné a odběratel je povinen podle odst. 3) nahradit vzniklé ztráty provozovateli kanalizace, způsob výpočtu těchto ztrát stanoví prováděcí právní předpis. b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat především všechny nově připojované nebo rekonstruované nemovitosti, kde vznikají a nebo se předpokládá, že by mohly vznikat a být vypouštěny do veřejné kanalizace odpadní vody s obsahem ropných látek, tuků apod. (EL a NEL), musí být vybaveny vhodným předčistícm zařízením - lapolem (odlučovačem lehkých kapalin nebo lapákem tuku apod.). (toto týká se především stravovacích a potravinářských provozů, větších parkovacích ploch, služeb v dopravě apod.) Povinnost instalovat odlučovače tuků, jako ochrany kanalizační sítě, pro odvádění odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem extrahovatelných látek, určí vodoprávní úřad na návrh provozovatele kanalizace po posouzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod a technických možností kanalizačního systému v dané lokalitě. d) U provozů, kde vznikají, budou vznikat nebo se předpokládá, že by mohly vznikat technologické odpadní vody (TOV), které přesahují nebo by mohly přesahovat míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem, je třeba, aby producent těchto TOV sledoval kvalitu vypouštěných vod. Rozsah včetně kontrolovaných ukazatelů, četnost kontrol, typ odebíraných vzorků a další náležitosti jako např. délku zkušebně sledovaného období, které bude vyhodnoceno, a stanovení potřeby případného dalšího sledování bude stanovena po projednání s vodoprávním úřadem a provozovatelem veřejné kanalizace viz kap. 7. e) Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. (prováděcí vyhláška stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) je třeba, aby dle 20 odst. 5 písm c) stavební pozemek byl vymezen tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod srážkových vod zezastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, - 2 -
5 není-li možné vsakování, dále jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace. Dle 21 odst. 3) je vsakování srážkových vod na pozemcích staveb splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování srážkové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 a v případě řadového rodinného domu a bytového domu 0,3. f) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen, g) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem, h) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách. 2.2 Cíle kanalizačního řádu Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu se základními vodohospodářskými právními normami určujícími existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu (viz níže související legislativa body 1), 2) a 3)), a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Kanalizační řád vychází z požadavků vodohospodářského orgánu a určuje nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace a dále stanovuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Bučina tak, aby zejména : a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) aby nebyla ohrožena jakost vody ve vodních tocích a provoz čistírny odpadních vod -bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, e) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě, f) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu 2.3 Související legislativa Zákon Parlamentu ČR č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (zejména 16) Zákon Parlamentu ČR č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) - 3 -
6 Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. ( 9, 14, 24, 25, 26) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb. ze dne 14. června 2002, o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v platném znění Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 432/2001 Sb.ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 2.4 POPIS ÚZEMÍ Charakter lokality Obec se rozkládá na výměře 384 ha. Obec Bučina má v současné době 212 trvale bydlících obyvatel zaměstnaných z menší části v místních firmách a službách, větší část obyvatel obce dojíždí za prací do okolních měst. Na veřejnou kanalizaci je napojena většina obyvatel obce více jak 95 %. Na území obce má sídlo několik firem, z nichž z hlediska produkce odpadních vod je nejvýznamnějším firmy ZELKO a.s. Vzhledem k tomu, že v obci není žádný vodní tok, je stoková síť obce Bučina napojena na stokovou síť obce Cerekvice nad Loučnou zakončenou ČOV ze které jsou přečištěné odpadní vody vypouštěny do řeky Loučné. Provoz kanalizace a ČOV v obci Cerekvice nad Loučnou je stanoven v návaznosti na tento kanalizační řád zvláštním kanalizačním řádem, kanalizace má svůj provozní řád. V obci je cca 100 objektů, z nichž většinu tvoří rodinné domky a hospodářská stavení včetně objektů k individuální rekreaci, případně menší domy s více bytovými jednotkami. Veřejná kanalizace odvádí odpadní vody na mechanicko-biologickou čistírnu. Po vyčištění jsou odpadní vody vypouštěny do řeky Loučné, která není vodárenským tokem. Zásobení pitnou vodou je realizováno z veřejného obecního vodovodu. Lokální podzemní zdroje (studny místního zásobování) jsou využívány jen výjimečně. V minulých letech představovalo množství pitné vody fakturované tj. odebrané z vodovodu průměrně cca 25 m 3 /den. Množství odpadních vod odvedených kanalizací stočné cca 24 m 3 /den. Obec sousedí s obcí Cerekvice nad Loučnou je od ní vzdálená cca 1 km kolem silnice směr Nové Hrady, výškový rozdíl je v rozmezí m.n.m., roční úhrn srážek v průměru kolem 700 mm
7 2.4.2 ODPADNÍ VODY V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace : a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ), b) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti ( občanská vybavenost ), c) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací), d) při výrobní činnosti průmyslová výroba ( průmysl ), další podniky, provozovny apod. e) jiné (podzemní a srážkové vody vznikající v zastaveném území). Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od cca 210 obyvatel, bydlících trvale v odkanalizovaných částech obce napojených přímo na stokovou síť. Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti. Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy. Odpadní vody z občanské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody především splaškového charakteru. Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry občanské vybavenosti zahrnují zejména Obecní úřad, hospoda a prodejna. Tyto odpadní vody vzhledem k jejjich množství neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti. Průmyslové odpadní vody odpadní vody z největšího a nejvýznamnějšího průmyslového podniku v odkanalizovaném území: ZELKO Průmyslové odpadní vody, které zde vznikající ovlivňují stabilně významně množství i kvalitu odpadních vod přitékajících na ČOV. Srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací) jsou zčásti odváděny jednotnou kanalizací na ČOV. Odpadní vody z ostatní výrobní a podnikatelské činnosti - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu : vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků), vody technologické (z vlastního výrobního procesu). V obci je málo podnikatelských subjektů, kromě podniku ZELKO jsou zde zemědělské podniky a v malé míře služby. Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu ani množství odpadních vod ve stokové síti. Podzemní a drenážní vody vnikání vod tohoto typu do kanalizace je nežádoucí, proto je třeba jejich vnikání do kanalizace při provozu minimalizovat, aby bylo zabráněno ředění vod v kanalizaci
8 3 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 3.1 Popis a hydrotechnické údaje Obec je odvodněna jednotnou kanalizací, která byla vybudována v letech , propojení do Cerekvice nad Loučnou bylo provedeno v roce 1996, v letech bylo provedeno dokanalizování obce. V září 2008 byl zbudován úsek pro odkanalizování budoucích parcel pro 5 RD na kraji obce. Délka stokové sítě je 4168 m a je na ní umístěno 62 šachet. Celkový počet kanalizačních přípojek je Popis kanalizačního systému: ŘAD A celková délka je 2826 m. Začíná na kraji obce nad hřbitovem od č.p. 68 po prodejnu, délka 465 m DN 500 beton, pokračuje středem obce pod kostelem od prodejny po č.p. 11 DN 600 beton 133 m, od č.p. 76 k č.p. 64 DN m beton a okolo č.p. 64, kde je odlehčovací komora, pokračuje jako druhý přivaděč na ČOV kolem pekárny v Hrušové DN 300 v délce 1000 m kamenina. Do stoky A je zaústěno celkem 8 dílčích kanalizačních sběračů: Stoka A1 od nových domků po č.p. 3 PVC DN m Stoka A2 od č.p. 85 po č.p. 3 kamenina DN m Stoka A3 od č.p. 1 po č.p. 16 PVC DN m Stoka A4 od č.p. 81 po prodejnu DN 400 beton 102 m Stoka A5 od č.p. 40 pod č.p. 38 DN 400 beton 40 m Stoka A6 od koupaliště po č.p. 39 kamenina DN m Stoka A7 od č.p. 29 po č.p. 76 beton DN m Stoka A8 od č.p. 17 po č.p. 76 kamenina DN m. ŘAD D celková délka je 1195m. Začíná u č.p. 31, pokračuje na návsi krajem k č.p. 55, kde podchází pod vozovkou k č.p. 21 a pokračuje chodníkem kolem č.p. 54 v profilu DN 400 beton 510 m, na konci obce prochází pod vozovkou na pravou stranu do odlehčovací komory v profilu DN m a pokračuje dál jako přivaděč na ČOV kolem silnice směrem k ZŠ Cerekvice n.l., od OK beton DN m. V rámci akce Infrastruktura pro 5 RD v Bučině bylo na řad D napojeno 147 m jednotné kanalizace /4 šachty/ od č.p. 60 /naproti č.p. 62/ vpravo podél silnice směr Cerekvice n.l. s napojením do šachty na DN500 za podchodem pod silnicí. Přehled složení materiálů a profilů: DN 200 kamenina 69 m DN 300 kamenina 1000 m DN 300 beton 600 m DN 300 PVC 286 m DN 300 PP UR2 147 m DN 400 kamenina 262 m DN 400 beton 813 m DN 500 beton 693 m DN 600 beton 180 m DN 800 beton 118 m Celkem 4168 m 3.3 Grafická příloha Grafická příloha obsahuje základní situační údaje o kanalizaci a jsou v ní vyznačeny významné zdroje odpadních vod a důležité objekty na kanalizaci
9 4 SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Kdo zachází s látkami, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, je povinen dbát zvláštních předpisů, které stanoví, za jakých podmínek lze s takovými látkami zacházet z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod. Není-li zacházení s uvedenými látkami z tohoto hlediska zvláštními předpisy upraveno, je každý, kdo s těmito látkami zachází povinen učinit taková opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod anebo aby neohrozily jejich jakost nebo zdravotní nezávadnost. S použitými obaly závadných látek se zachází jako se závadnými látkami. Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami: A. Zvlášť nebezpečné látky Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí, 2. organofosforové sloučeniny, 3. organocínové sloučeniny, 4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí, 5. rtuť a její sloučeniny, 6. kadmium a jeho sloučeniny, 7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu, 8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle 38 odst. 5; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky. B. Nebezpečné látky Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy
10 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Kyanidy. 10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a je nepřípustné, aby do tohoto systému byly odváděny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Tyto odpady podléhají režimu zákona 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky č.381/2001 Sb. je kompostovatelný kuchyňský odpad zařazen do kategorie komunálního odpadu a je veden jako biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Jedná se tedy o odpad a jako s takovým s ním musí být nakládáno. Přítomnost potravinového odpadu a zbytků jídel v kanalizaci je v neposlední řadě obrovským a zejména snadným zdrojem potravy pro hlodavce. Používání drtičů je možné, vnitřní kanalizace z objektu však musí být připojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu přes odlučovací zařízení, na kterém se zachytí odpady, které do sítě nepatří. Zachycené látky se pak zpracovávají jako odpady dle jejich typu. Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci olejů a doklady o této likvidaci by měl být schopen provozovatel kuchyňských a restauračních nebo podobných provozů na požádání oprávněným zaměstnancům provozovatele předložit. 5 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek (příloha č. 1 vodního zákona), je povinen v souladu s povolením vodoprávního úřadu měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky měření předávat vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal. Kanalizační řád nestanovuje, kromě vodohospodářským úřadem povolených množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do stokové sítě uvedených v kapitole 5.1, žádná další zvláštní omezení. Krátkodobé, časově omezené vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než určují limity uvedené v kapitole 5.1, může vodoprávní úřad povolit ve výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu, např. při haváriích zařízení, nezbytných rekonstrukcích, úpravách technologického zařízení nebo v jiných výjimečných případech. Toto povolení musí být předem projednáno s provozovatelem kanalizace a ČOV. Vývoz kalů z domovních ČOV a odpadních vod z jímek a septiků fekálními vozy a jejich následné vypouštění do kanalizační sítě není dovoleno. Tento zvláštní druh druh likvidace odpadních vod je povolen pouze na ČOV a to dle podmínek, pravidel a cen odsouhlasených vlastníkem ČOV (Obec Cerekvice nad Loučnou)
11 5.1 Obecně platné limity přípustných znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace Pro všechny znečišťovatele platí následující koncentrační limity: Ukazatel Symb Koncentrační limit ol p m 1. Reakce vody PH 6,0 9,0 2. Teplota T 40 o C 3. Biochemická spotřeba kyslíku BSK mg O 2 /l 800 mg O 2 /l 4. Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr 800 mg/l 1600 mg/l 5. Nerozpuštěné látky NL 500 mg/l 700 mg/l 6. Dusík amoniakální + N-NH 4 15 mg/l 45 mg/l 7. Dusík celkový N celk. 20 mg/l 70 mg/l 8. Fosfor celkový P celk. 5 mg/l 15 mg/l 9. Rtuť Hg 0,001 mg/l 0,05 mg/l 10. Měď Cu 0,2 mg/l 1,0 mg/l 11. Nikl Ni 0,02 mg/l 0,1 mg/l 12. Chrom celkový Cr celk. 0,15 mg/l 0,3 mg/l 13. Chrom šestimocný Cr +6 0,005 mg/l 0,1 mg/l 14. Olovo Pb 0,05 mg/l 0,1 mg/l 15. Arsen As 0,005 mg/l 0,1 mg/l 16. Zinek Zn 0,5 mg/l 2 mg/l 17. Selen Se 0,2 mg/l 0,5 mg/l 18. Kadmium Cd 0,002 mg/l 0,1mg/l 19. Stříbro Ag 0,02 mg/l 0,05 mg/l 20. Vanad V 0,05 mg/l 0,1 mg/l 21. Extrahovatelné látky EL 40 mg/l 80 mg/l 22. Uhlovodíky C10-C40 C40-C10 2 mg/l 10 mg/l 23. Tenzidy anioaktivní PAL-A 2 mg/l 10 mg/l 24. Fenoly 5 mg/l 10 mg/l 25. Baryum Ba 0,5 mg/l 1,5 mg/l 26. Lithium Li 0,01 mg/l 0,015 mg/l 27. Mangan Mn 0,1 mg/l 0,3 mg/l 28. Molybden Mo 0,05 mg/l 0,2 mg/l 29. Kobalt Co 0,05 mg/l 0,2 mg/l 30. Sírany 2- SO mg/l 400 mg/l 31. Adsorbovatelné organické halogeny AOX 0,025 mg/l 0,05 mg/l 32. Radioaktivní látky - alfa 0,5 Bq/l 2 Bq/l 33. Radioaktivní látky - beta 2 Bq/l 10 Bq/l 34. Kyanidy celkové CN - celk. 0,18 mg/l 0,2 mg/l 35. Kyanidy toxické CN - tox. 0,05 mg/l 0,1 mg/l 36. Rozpuštěné anorganické soli RAS 1000 mg/l 2500 mg/l p přípustná hodnota m maximálně přípustná hodnota Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod jsou uvedeny v kap
12 Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené ve výše uvedené tabulce. Výjimkou jsou jednotliví producenti odpadních vod s povolením k vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace vydaným od vodoprávního úřadu. Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 25 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) dle tabulky, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. 6 MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. 1) U producentů, kteří odebírají pouze vodu z veřejného vodovodu, se předpokládá, že tento odběratel vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral a takto zjištěné množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. 2) Jednotliví producenti, kteří kromě vody z veřejného vodovodu využívají i vodu z jiných zdrojů (především individuální studny nebo vrty) nebo pouze z jiných zdrojů, měří množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace měřícím zařízením - typ a umístění tohoto měřicího zařízení určuje provozovatel a konkrétní ujednání je součástí smlouvy o odvádění odpadních vod. Měřicí zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů (zákon o metrologii 505/1990 Sb. v platném znění) a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel. Provozovatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení a odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k tomuto měřicímu zařízení. Pouze ve výjimečných případech lze pro tento účel použít výpočet dle směrných čísel, který musí být součástí smlouvy o odvádění odpadních vod. 3) Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou nebo přes uliční vpust měřeno, vypočte se toto množství způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. Výpočet množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod
13 7 OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí provozovateli kanalizace firmě VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu a odpovídá za provedení šetření ke zjišťení zdroje, druhu a viníka poruchy nebo havárie. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz. Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). Činnost provozovatele při povodních obecně řeší 84 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Přehled důležitých telefonních čísel: vlastník kanalizace Obec Bučina Starosta Obce Bučina Místostarosta Obce Bučina VODOVODY spol. s r.o. kancelář PO-PÁ VODOVODY spol. s r.o. POHOTOVOST VODOVODY spol. s r.o. provozní technik Hasičský záchranný sbor PK nebo 150 Policie ČR nebo 158, POVODÍ LABE, s.p , 730 nebo vodoprávní úřad Městský úřad Vysoké Mýto ČIŽP HK OOV
14 8 KONTROLA VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD 8.1 Výčet a informace o sledovaných producentech Na obecní kanalizaci není napojen žádný producent, který má uloženou rozhodnutím vodoprávního úřadu povinnost provádět pravidelně rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod. V níže uvedené tabulce je výčet vybraných producentů, kterým tuto povinnost stanovuje tento Kanalizační řád. Provozovatel kanalizace provádí průběžně během roku kontroly vypouštěných odpadních vod u producentů dle plánu a dále podle potřeby dle svého uvážení. 8.2 Rozsah a způsob kontroly odpadních vod ODBĚRATELEM (tj. producentem odpadních vod) Výčet producentů, kterým tento Kanalizační řád ukládá provádět na vlastní náklady kontrolu vypouštěných odpadních vod, rozsah, četnost těchto kontrol a další podmínky, je uveden v tabulce níže. O výsledcích provedených rozborů producent provozovatele informuje neprodleně předáním protokolu. Na základě vyhodnocení výsledků z dodaných protokolů a podle dalších provozních potřeb obecní kanalizace bude tabulka případně aktualizována a doplňována. 1 Kontrola odpadních vod významní producenti Četnost Producent OV rozboru / typ 2 x ročně (únor, listopad) Dvouhodinový směsný ZELKO spol. s r. o. Bučina p. Vysoké Mýto IČO: x ročně (říjen, březen) Bodový Místo odběru vzorku Výstup do veřejné kanalizace Výstup do veřejné kanalizace Ukazatele ph, BSK5, CHSKCr, NL, EL ph, BSK5, CHSKCr, NL, EL Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb. provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod ve stanovené četnosti a stanoveném rozsahu ukazatelů. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace. Poloha sledovaných producentů a poloha míst kontroly odpadních vod je uvedena v grafické příloze PROVOZOVATELEM Provozovatel kanalizace je oprávněn provádět namátkově kontrolní odběry a rozbory odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace jednotlivými producenty. Výsledky měření množství odpadních vod a sledování jakosti vypouštěných odpadních vod sledovaných producentů jsou evidovány a uloženy u provozovatele obecní kanalizace firmy VODOVODY spol. s r.o. Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4 a 26 vyhlášky 428/2001 Sb
15 8.2.3 Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky: 1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut, v případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. 3) Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. 4) Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování. 8.3 PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (metodiky jsou shodné s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, která provádí vodní zákon č. 254/2001 Sb.,) Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j / k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod je uveden v příloze č.1 9 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel veřejné kanalizace v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod), vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. 10 AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád musí pružně reagovat na podmínky, v nichž je veřejná kanalizace provozována. Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) jsou prováděny podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen - dojde-li ke změnám skutečností, za nichž byl kanalizační řád schválen, navrhne provozovatel veřejné kanalizace vodohospodářskému orgánu příslušnou změnu nebo doplnění kanalizačního řádu
16 11 Sankce V případě, že : dojde k překročení limitů daných Kanalizačním řádem, bude zjištěno vniknutí látek do kanalizace, které nejsou odpadními vodami (kapitola 6), dojde k porušení ostatních povinností vyplývajících z Kanalizačního řádu ( kapitoly 2, 7, 8 ). vystavuje se producent nebezpečí postihu : ze strany vodoprávního úřadu, kdy mu může být vyměřena pokuta podle vodního zákona, případně podle zákona o vodovodech a kanalizacích, ze strany provozovatele na základě smluvních ujednání o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu, ze strany provozovatele k náhradě vzniklé ztráty dle zákona o vodovodech a kanalizacích. 12 Přehled souvisejících norem ČSN ČSN ČSN EN 1610 ČSN ČSN ČSN EN 858 ČSN ČSN EN 1825 ČSN TNV TNV TNV ČSN Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace Stokové sítě a kanalizační přípojky Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek Lapáky tuků Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení Provozní řád kanalizace Obsluha a údržba stok Kontrola odpadních a zvláštních vod
17 Městský úřad Vysoké Mýto odbor životního prostředí B. Smetany 92, Vysoké Mýto Město, Vysoké Mýto VÁŠ DOPIS ZE DNE: VAŠE ZNAČKA: SPIS.ZN.: 34065/2011/OŽP ČÍSLO JEDNACÍ: 34065/2011/OZP-2 EVIDENČNÍ ČÍSLO: I 5123 ROZHODNUTÍ: 108/2011 UKL. ZNAK: SKARTAČNÍ ZNAK: A/50 VYŘIZUJE: Ing. Václav Nádvorník TELEFON: POČET LISTŮ: 1 POČET PŘÍLOH: 0 /LISTŮ: 0 DATUM: Výroková část: ROZHODNUTÍ Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle ustanovení 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích ) a speciální stavební úřad příslušný podle 15 odst. 4 vodního zákona a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne podala firma VODOVODY spol. s r.o., IČ , Na Lánech 3, Litomyšl a na základě tohoto posouzení, podle 14, odst. 3, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s c h v a l u j e kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Bučina, který zpracovala firma VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3, Litomyšl, v měsíci listopadu Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek: 1. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. 2. Platnost kanalizačního řádu je omezena do Účastníci řízení ( 27 odst. 1 správního řádu): VODOVODY spol. s r.o., IČ , Na Lánech 3, Litomyšl
18 Spis.zn /2011/OŽP str. 2 Odůvodnění: Dne podala firma VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3, Litomyšl žádost o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Bučina. Žádost byla doložena všemi požadovanými doklady. Návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení žádaného rozhodnutí, a proto vodoprávní úřad upustil od písemného oznámení o zahájení vodoprávního řízení a ve věci rozhodl bezodkladně, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. otisk úředního razítka Ing. Stanislava Jetmarová vedoucí odboru životního prostředí Obdrží: Účastníci (dodejky) - VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3, Litomyšl - Obec Bučina, Bučina 36, Vysoké Mýto
VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO kanalizaci Cerekvice nad Loučnou listopad 2011 Obsah kanalizačního řádu: 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 1 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ