Source: http://docplayer.fi/62555837-Mastokankaan-tuulipuistohankkeen-kaavaluonnos-valkemallinnus.html
Timestamp: 2018-12-18 15:49:25+00:00
Document Index: 4457380

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS - PDF
MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS
Download "MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS"
Eeva-Kaarina Kivelä
1 TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255
2 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS Olli-Pekka Vieltojärvi Aki Nurkkala Sisällysluettelo: MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS JOHDANTO PERUSTIETOA VÄLKKEESTÄ SÄÄDÖKSET JA OHJEARVOT VÄLKEMALLINNUS LÄHTÖTIEDOT JA MALLINNUKSEN EPÄVARMUUSTEKIJÄT MALLINNUKSEN TULOKSET YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Välkevyöhykekartta (Shadow - Map) Mallinnuksen tulokset (Shadow - Main Result) Tarkastelupisteisiin kohdistuva välke graafisina kuvaajina (Shadow Calendar graphical) Copyright Ahma ympäristö Oy Teollisuustie ROVANIEMI p (vaihde)
3 1 1. JOHDANTO Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Raahen ja Siikajoen kuntien alueelle sijoittuvalle Kopsan Mastokankaan hankealueelle, noin 18 kilometriä Raahen kaupungista kaakkoon (kuva 1). Tässä raportissa esitetään tiedot hankkeen välkevaikutusten arviointiin käytettävästä välkemallinnuksesta yleiskaavan luonnosvaiheessa esitettävän toteutusvaihtoehdon mukaisesti. Kuva 1. Mastokankaan tuulipuistohankkeen sijainti. Mastokankaan tuulipuiston yleiskaavan kaavaluonnoksessa tuulipuisto esitetään toteutettavaksi seuraavasti: - Tuulivoimaloita rakennetaan yhteensä 14 kpl - Tuulipuiston kokonaisteho 42 MW - Voimaloiden yksikköteho 3,0 MW - Tornin korkeus 140 metriä - Turbiinin halkaisija 131 metriä. Mallinnuksessa käytetyt koodinaatit voimaloiden sijainnille on esitetty taulukossa 1.
4 Taulukko 1. Voimaloiden sijainnit KKJ koordinaattijärjestelmässä Voimala (numero) N-koordinaatti E-koordinaatti
5 2. PERUSTIETOA VÄLKKEESTÄ Välkkeellä tarkoitetaan tilannetta, jossa auringon paistaessa tuulivoimalan takaa voimalan lavat ja niiden pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon tarkastelupisteessä. Tällainen tilanne voi esiintyä silloin, kun tarkastelupiste sijoittuu tuulivoimalan roottorin pyörimisliikkeen muodostaman ympyrän ja auringon välisen suoran jatkeelle. Välkettä voi esiintyä vain tiettyinä aikoina vuodessa ja tiettyinä kellonaikoina riippuen tarkkailupisteen sijoittumisesta tuulivoimaloihin nähden. Välkettä kohdistuu tavallisesti tuulipuiston pohjoispuolella oleville alueille, mutta pohjoisilla alueilla auringon paistaessa kesäaikana lähes läpi yön, tuulivoimaloista voi aiheutua välkettä myös puiston eteläpuolisille alueille. 3
6 3. SÄÄDÖKSET JA OHJEARVOT Suomen lainsäädännössä ei ole määräyksiä tai rajoituksia tuulivoimalan aiheuttaman varjon muodostumiselle tai sen vaikutuksille asuinalueilla. Kuitenkin useissa maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyttävän välkevaikutuksen määrästä. Saksassa raja-arvot laskennallisille maksimitilanteille ilman auringonpaisteaikojen huomioonottamista ovat 30 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä ja niin sanotussa todellisessa tilanteessa välke on rajoitettava kahdeksaan tuntiin vuodessa. Tanskassa sovelletaan yleensä todellisen tilanteen raja-arvona enintään kymmenen tuntia vuodessa. Ruotsissa vastaava suositus on enintään kahdeksan tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. (Ympäristöministeriö 2012) 4
7 4. VÄLKEMALLINNUS 4.1 Lähtötiedot ja mallinnuksen epävarmuustekijät Tuulivoimaloiden aiheuttamaa välkettä simuloitiin WindPRO mallinnusohjelmalla kaavaluonnoksessa esitettävän toteutusvaihtoehdon mukaisessa tilanteessa. Ohjelmisto soveltuu melumallinnuksen lisäksi erityisen hyvin myös tähän tarkoitukseen. Mallinnuksessa huomioidaan voimaloiden sijainnit ja korkeudet suhteessa ympäröivään maastoon sekä auringon asema horisontissa eri vuorokauden aikoina ja vuodenaikoina. Välkkeen esiintymiseen vaikuttaa mm. turbiinin halkaisijan koko. Mallinnuksen tuloksena saadaan havainnollinen kartta, jossa esitetään vyöhykkeittäin tuulipuistosta aiheutuva välkkeen kesto eri alueilla. Tarkastelupisteen korkeus maanpinnasta voidaan määrittää haluttuun korkeuteen. Yleensä tarkastelupisteenä käytetään 1,5 metrin korkeutta, joka vastaa ihmisen katselukorkeutta. Mallinnuksissa käytettiin tätä nimenomaista korkeutta. Välkkeen mallinnuksen oletuksena on että maanpinta on paljas eli kasvillisuuden vaikutusta ei huomioida. Karttatarkastelun pohjalta voidaan myös määrittää välkkeen muodostumisalueilla esiintyvien asuinrakennusten lukumäärä. Välkkeen simuloinnin lähtötietoina käytetään 3D-maastomallia ja lisäksi tarvitaan tietoja päivittäisistä aurinkotunneista sekä tuulen suunnan jakautumisesta vuoden aikana. Välkemallinnuksen lähtötietoina käytetään Oulunsalon lentoasemalla mitattuja tuloksia vuosina (Pirinen ym, 2012). Välkemallinnuksen lähtötiedot on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Taulukko 2. Vuorokaudessa keskimäärin esiintyvät aurinkotunnit Oulunsalon lentokentällä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu h/kk h/vrk 0,77 2,46 4,42 6,93 8,81 9,87 9,13 6,84 4,43 2,23 0,90 0,26 5 Taulukko 3. Tuulen suunnan jakautuminen Oulunsalossa vuosina (Pirinen ym, 2012). Tuulen N NE E SE S SW W NW tyyni suunta h/vuosi % Välkkeen kesto voidaan esittää ns. worst case tilanteessa sekä real case tilanteessa. Worst case tilanne kuvaa sellaista teoreettista tilannetta, jossa pilvisyyttä ei esiinny lainkaan ja missä tuuli käy jatkuvasti sellaisesta suunnasta, jonka vaikutuksesta turbiinit ovat välkkeen mahdollistavassa asennossa tarkkailupisteeseen nähden. Real case tilanne kuvaa todellista tilannetta, jossa huomioidaan todelliset (keskimääräiset) aurinkotunnit ja tuulen suunnat ja niiden tilastolliset esiintymiset.
8 Tuulisuustietojen perusteella mallinnusohjelma olettaa, että tuulivoimalat ovat toiminnassa 96 % vuodesta eli noin 8400 tuntia vuodessa Käytännössä kuitenkin tuulivoimalat pyörivät ajallisesti tätä vähemmän, koska hyvin hiljaisten tuulten vallitessa voimaloiden lavat eivät pyöri. Mallinnusohjelma ei huomioi tuulen voimakkuutta, ainoastaan tuulen suunnan. Aurinkoisuus vaihtelee eri vuosina, jonka seurauksena välkkeen kesto voi poiketa keskimääräisillä tiedoilla suoritettujen mallinnuksen tuloksista. Keskimääräistä aurinkoisempina vuosina välkettä aiheutuu tässä arvioitua enemmän ja keskimääräistä pilvisempinä vuosina välkevaikutus on vähäisempi. Mastokankaan tuulipuiston välkkeen mallinnuksen tulokset esitetään karttapohjalla vyöhykkeinä 10h/vuosi, 5h/vuosi, ja 1h/vuosi. Voimalan tornin korkeus on 140 metriä ja turbiinin halkaisija 131 metriä. 4.2 Mallinnuksen tulokset Välkkeen mallinnuksen tuloksena on muodostettu karttaesitys, jossa keskimääräisen tuulisuuden ja aurinkoisuuden toteutuessa on esitetty välkkeen kesto vyöhykkeittäin karttapohjalla. Vyöhykkeiden arvot on valittu siten, että ne kuvaavat tarkoituksenmukaisesti välkkeestä aiheutuvia vaikutuksia ja haittoja. Malliin on lisätty tarkastelupisteitä Mastokankaan hankealueen ympäristöön lähimpien loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen kohdalle, joissa välkkeen esiintymisen ajankohdat on selvitetty yksityiskohtaisesti päivien ja kellonaikojen tarkkuudella. Tarkastelupisteistä on kaikkiaan 19 pistettä. Tarkastelupisteiden koordinaatit on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Tarkastelupisteiden sijainnit (KKJ-koordinaattijärjestelmä) Tarkastelupiste East North A: loma-asunto läntinen C B: loma-asunto C: asunto D: asunto E: asunto F: asunto G: asunto H: asunto I: asunto J: loma-asunto K: loma-asunto L loma-asunto M: asunto N: asunto O: asunto P: loma-asunto Q: kylätalo R: loma-asunto läntinen E S: loma-asunto läntinen W
9 Mastokankaan tuulipuistosta aiheutuvia välkevaikutuksia esittävät vyöhykkeet on valittu siten, että kartalla nähdään vyöhykkeet, joissa välkettä esiintyy 1 5 tuntia/vuosi (vihreä vyöhyke) ja 5 10 tuntia/vuosi (keltainen vyöhyke), tuntia (punainen vyöhyke) ja yli 20 tuntia (sininen vyöhyke). Ulommainen raja osoittaa sen alueen, jossa välkevaikutusta voi esiintyä. Välkemallinnuksen tulokset on esitetty kuvassa 2. Välkkeen vaikutusalue ulottuu noin 1,8 km etäisyydelle tuulivoimaloista ja voimakkaimmin vaikutus kohdistuu tuulipuiston pohjoispuolelle. 7 Kuva 2. Mastokankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan kaavaluonnoksen mukaiset välkevyöhykkeet. Kun tarkastellaan lähemmin tarkkailupisteessä esiintyvää välkettä, havaitaan että Läntisen rannalle sijoittuville loma-asunnoille välkettä aiheutuu voimaloista 9, 10, ja 11 huhti toukokuussa ja heinä- elokuussa klo 5-7 välisenä aikana, voimalasta 14 kesä-heinäkuussa klo 4 5 välisenä aikana sekä voimalasta 2 kesä-heinäkuussa klo välillä. Valkeisjärven
10 suunnalle välkettä voi aiheutua tammi-helmikuussa ja loka-marraskuussa iltapäivällä klo välisenä aikana. Kopsan kylä ja Ojalanperä jäävät välkevaikutusalueen ulkopuolelle. Kuvassa 3 on esitetty mahdolliset välkkeen ajankohdat real case tilanteessa tarkastelupisteissä A, S, G ja J. 8 Kuva 3. Tarkastelupisteille A ja S (Läntisen rannalla olevat loma-asunnot), G (hankealueen koillispuolella oleva talo) ja J (Pieni-Läntisen rannalla oleva loma-asunto) kohdistuva välke ja sen ajankohdat Mastokankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan kaavaluonnoksen mukaisella toteutusvaihtoehdolla. Taulukossa 5 on esitetty välkkeen kesto tarkkailupisteissä sekä worst case tilanteessa että real case tilanteessa. Kun tarkastellaan Mastokankaan tuulipuiston yleiskaavan kaavaluonnoksessa esitettävän toteuttamisvaihtoehdon mukaisia välkevaikutuksia, voidaan todeta että Läntisen rannalla olevissa tarkastelupisteissä A, R ja S välkkeen kesto ylittää 10 tuntia vuodessa. Suurimmillaan välkkeen kesto real case tilanteessa on vuosittain 20:46 tuntia.
11 Taulukko 5. Välkkeen kesto tarkkailupisteissä A-S tilanteissa worst case ja real case. 9 Välke, worst case Välke, real case Tarkastelupiste A loma-asunto läntinen C B loma-asunto 2 C asunto 1 D asunto 2 E asunto 3 F asunto 4 G asunto 6 H asunto 5 I asunto 7 J loma-asunto 3 K loma-asunto 4 L loma-asunto 5 M asunto 8 N asunto 9 O asunto 10 P loma-asunto 6 Q kylätalo välkkeen kokonaiskesto tuntia/vuosi välkettä aiheutuu päivänä/vuosi maksimi välkkeen kesto tunti/päivä välkkeen kesto, tuntia/vuosi 54: :49 15:01 12: :21 3:31 4: :16 0:33 8: :16 0:58 6: :17 0:27 R loma-asunto 74: :00 20:46 läntinen E S loma-asunto 106 0:39 10:03 läntinen W 37:25
12 5. YHTEENVETO Turbiinien aiheuttamaa välkettä esiintyy noin 1,8 km etäisyydellä tuulivoimaloista ja voimakkaimmin välke esiintyy tuulivoimapuiston pohjoispuolella. Kolmessa malliin sijoitetuissa tarkastelupisteessä välkkeen kesto ylittää 10 tuntia vuodessa. Kyseiset pisteet sijoittuvat Läntisen rannalle tuulipuiston eteläpuolelle. 10
13 LÄHDELUETTELO 11 Pirinen, P., Simola, H., Aalto, J., Kaukoranta, J.-P., Karlsson, P. & Ruuhela, R. (2012). Tilastoja Suomen ilmastosta Ilmatieteen laitoksen raportteja, 2012/1. Helsinki. Ympäristöministeriö. (2012). Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012. Ympäristöministeriö, Helsinki.
14 WindPRO version tammi 2011 Project: Description: Printed/Page Mastokangas kaavaluonnos Mastokangas EIA :42 / 1 Licensed user: LVT Environmental and Engineering Consul Kairatie 56 FI-PL Rovaniemi Olli-Pekka Vieltojärvi / Calculated: :34/ SHADOW - Map Calculation: Mastokangas kaavaluonnos, - Nordex 131, 140m hh Hours per year, real case ,5 5 7,5 10km Map: Mastokangas 80000, Print scale 1: , Map center KKJ Finland Zone: 2 East: North: New WTG Shadow receptor Isolines showing shadow in Hours per year, real case WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
15 Project: Mastokangas kaavaluonnos Description: Mastokangas EIA SHADOW - Main Result Calculation: Mastokangas kaavaluonnos, - Nordex 131, 140m hh Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version tammi 2011 Printed/Page :40 / 1 Licensed user: LVT Environmental and Engineering Consul Kairatie 56 FI-PL Rovaniemi Olli-Pekka Vieltojärvi / Calculated: :34/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,77 2,46 4,42 6,93 8,81 9,87 9,13 6,84 4,43 2,23 0,90 0,26 Operational time N NE E SE S SW W NW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: Mastokangas contours 5m.wpo (7) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10 m New WTG Shadow receptor WTGs KKJ Zone: 2 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor Hub height Calculation RPM data/description diameter distance KKJ Zone: 2 [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,2 K1 Yes NORDEX N ,0 140, , ,9 K2 Yes NORDEX N ,0 140, , ,7 K3 Yes NORDEX N ,0 140, , ,2 K4 Yes NORDEX N ,0 140, , ,2 K5 Yes NORDEX N ,0 140, , ,7 K6 Yes NORDEX N ,0 140, , ,8 K7 Yes NORDEX N ,0 140, , ,2 K8 Yes NORDEX N ,0 140, , ,2 K9 Yes NORDEX N ,0 140, , ,2 K10 Yes NORDEX N ,0 140, , ,9 K11 Yes NORDEX N ,0 140, , ,2 K12 Yes NORDEX N ,0 140, , ,2 K13 Yes NORDEX N ,0 140, , ,2 K14 Yes NORDEX N ,0 140, ,0 Shadow receptor-input KKJ Zone: 2 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A loma-asunto läntinen C ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" B loma-asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" C asunto ,5 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" D asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" E asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" F asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" G asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" H asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" I asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" J loma-asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" K loma-asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" L loma-asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
16 Project: Mastokangas kaavaluonnos Description: Mastokangas EIA SHADOW - Main Result Calculation: Mastokangas kaavaluonnos, - Nordex 131, 140m hh WindPRO version tammi 2011 Printed/Page :40 / 2 Licensed user: LVT Environmental and Engineering Consul Kairatie 56 FI-PL Rovaniemi Olli-Pekka Vieltojärvi / Calculated: :34/ continued from previous page KKJ Zone: 2 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] M asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" N asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" O asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" P loma-asunto ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" Q kylätalo ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" R loma-asunto läntinen E ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" S loma-asunto läntinen W ,2 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, worst case Shadow, expected values No. Name Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours per year per year hours per day per year [h/year] [days/year] [h/day] [h/year] A loma-asunto läntinen C 54: :49 15:01 B loma-asunto 2 12: :21 3:31 C asunto 1 D asunto 2 E asunto 3 F asunto 4 G asunto 6 4: :16 0:33 H asunto 5 I asunto 7 J loma-asunto 3 8: :16 0:58 K loma-asunto 4 6: :17 0:27 L loma-asunto 5 M asunto 8 N asunto 9 O asunto 10 P loma-asunto 6 Q kylätalo R loma-asunto läntinen E 74: :00 20:46 S loma-asunto läntinen W 37: :39 10:03 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 K1 0:00 0:00 2 K2 21:16 6:18 3 K3 0:00 0:00 4 K4 0:00 0:00 5 K5 0:00 0:00 6 K6 0:00 0:00 7 K7 3:22 0:31 8 K8 5:05 0:27 9 K9 27:49 5:50 10 K10 22:34 6:04 11 K11 57:55 15:36 12 K12 0:00 0:00 13 K13 0:00 0:00 14 K14 27:22 7:38 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
17 Project: Mastokangas kaavaluonnos Description: Mastokangas EIA SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Mastokangas kaavaluonnos, - Nordex 131, 140m hh WindPRO version tammi 2011 Printed/Page :41 / 1 Licensed user: LVT Environmental and Engineering Consul Kairatie 56 FI-PL Rovaniemi Olli-Pekka Vieltojärvi / Calculated: :34/ WTGs 2: K2 9: K9 10: K10 11: K11 14: K14 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
18 Project: Mastokangas kaavaluonnos Description: Mastokangas EIA SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Mastokangas kaavaluonnos, - Nordex 131, 140m hh WindPRO version tammi 2011 Printed/Page :41 / 2 Licensed user: LVT Environmental and Engineering Consul Kairatie 56 FI-PL Rovaniemi Olli-Pekka Vieltojärvi / Calculated: :34/ WTGs 7: K7 8: K8 9: K9 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
19 Project: Mastokangas kaavaluonnos Description: Mastokangas EIA SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Mastokangas kaavaluonnos, - Nordex 131, 140m hh WindPRO version tammi 2011 Printed/Page :41 / 3 Licensed user: LVT Environmental and Engineering Consul Kairatie 56 FI-PL Rovaniemi Olli-Pekka Vieltojärvi / Calculated: :34/ WTGs 2: K2 9: K9 10: K10 11: K11 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
20 Project: Mastokangas kaavaluonnos Description: Mastokangas EIA SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Mastokangas kaavaluonnos, - Nordex 131, 140m hh WindPRO version tammi 2011 Printed/Page :41 / 4 Licensed user: LVT Environmental and Engineering Consul Kairatie 56 FI-PL Rovaniemi Olli-Pekka Vieltojärvi / Calculated: :34/ WTGs 10: K10 11: K11 14: K14 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin,
RAPORTTI Projekti Kiimassuon tuulivoimapuiston välkeselvitys, Forssan kaupungin puolella olevat voimalat Asiakas Voimavapriikki Oy Päivämäärä 8.11.2013 Laatija Tarkastaja Arttu Ruhanen Janne Ristolainen
KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.6.2014 Viite 82129133-03 KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS KORPI-MATIN
HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.6.2014 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä
KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS
Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS
Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy
Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset 14.4.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Hankealueen sijainti... 1 2.2 Suunnitteluohjearvot...
KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja UPM Wind Holdings Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.8.2014 Viite 151011135 KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS KONTTISUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 19.8.2014
TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä
Page 1 of 2 Maaninka_Valkeselvitys_6wt g_yhteenveto_ss16112-1jr Frilundintie 2 651 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA Välkeselvitys Versio Päivääärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelä 1 2.11.216 SSd JRd
Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.1.2015 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä
Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG
Limakko ja Alajoki, Perho1) FI-01 Helsinki 22.9.2015 10:26/3.0.619 DECIBEL - Main Result Calculation: Alajoki N131 x x HH144 Vipulampi lomarak. lisäys) Calculation is done according to Finnish guideline
KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1
Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.4.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 Päivämäärä
KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1
Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.8.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN
TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.2.2014 Viite 1510009197 TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS TAHKOLUODON MERITUULIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä
Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi
Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi 10.10.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:
Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.11.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN
PASKOONHARJUN TUULI- VOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 82124442 PASKOONHARJUN TUULI- VOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS PASKOONHARJUN TUULIVOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS
TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja Raahen Tuulivoima Consulting Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510009971 TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 19.12.2013
Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2)
TuuliSaimaa Oy Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) 9.6.2014 Empower PN Oy Valimotie 9-11, 00380 Helsinki puh. 029 020 011 fax 029 020 2290 www.empower.eu Kotipaikka:
KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2
Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.4.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2 Päivämäärä
MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS
TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS 29.5.2015
Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT KOIRAMÄKI OY AB Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.10.2014 P20221 Melu-
ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9.12.2016 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOIMAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä
Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi
SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY / ABO WIND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2015 P21514 Melu-
Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A INFINERGIES FINLAND OY Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset Nordex N131 x 9 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.11.2014 P21514
MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS
TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS 31.12.2014 Olli Pekka Vieltojärvi Sisällysluettelo:
Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.5.2015 P18488 Melu- ja varjostusmallinnukset
Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.2.2016 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15)
Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset
Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tuulivoimaselvitys 29..2015 Liite 1 Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset Keuruu Penkkisuon_tuulivoimaselvitys.docx S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT PENKKISUO
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.11.2014 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset
Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC LAKIAKANGAS Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 2 x HH137/147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.3.2016 P22007 Melu- ja
VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 2. Melumallinnus ja matalataajuisen melun laskenta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 Project: Metsälamminkangas
Page 1 of 9 Kaukasenneva_Valkeselvitys- JR151207- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kaukasenneva Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015
Page 1 of 10 Kopsa_III_Valkeselvitys_JR160 113-1CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kopsa III Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 2.2.2016 YKo
SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.10.2015 Viite 1510015514-010 SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS SIIKAJOEN
Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi
SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..0 P0 Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH ) Vadbäck
BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus
BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus Project: Storbacka, Vörå/Vöyri Description: Saba Wind Ab Saba Tuulivoima Oy DECIBEL - Main Result Calculation: 9 x Vestas
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset
Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26595 Melu- ja varjostusmallinnukset 1
Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2016 Viite 1510016015-006 SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.1.2017 P24253 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)
Loueen tuulivoimahanke, Tervola
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Loueen tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset G132 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2015 P27008 Melu- ja varjostusmallinnukset G132
V126 x 9 x HH ,3 db(a)
LIITE 5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melumallinnus 27.1.2015 V126 x 9 x HH137 108,3 dba) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi
SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Matalataajuisen melun
KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LIITE 4 Sastamalan kaupunki Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 8.10.2014 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut
Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava
MERIKARVIAN KUNTA Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2017 P32233 Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe 1
MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja Aurinkosiipi Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 25.9.2014 Viite 1510002627 MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE VÄLKEMALLINNUS MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 25.9.2014 Laatija
LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.2.2015 Viite 1510006584 LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS
Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd CGr Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.
Page 1 of 9 Hankilanneva_Valkeselvitys_J R170206-1CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 8.2.2017
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 29 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU
Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen varjostusvaikutukset
TerraWinD Oy Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen varjostusvaikutukset 13.12.2012 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:
Page 1 of 8 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys_jr161209- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 22.12.2016
Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OY AB Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 6 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.10.2014 P20221
KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja Leppäkosken Energia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.6.2015 Viite 1510017788 KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 27 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU
SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja Tuuliwatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.7.2014 Viite 16X198686-002 SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS SARVAKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä
TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä
Sivu 1 / 12 Langmossa_Valkeselvitys_CK1 70612-1SA Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 2017-06-08
GUMBÖLEBERGET TUULI- VOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.12.2013 Viite 82139678-01 GUMBÖLEBERGET TUULI- VOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS GUMBÖLEBERGET TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä
ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.1.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS
Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää
Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkajoki - Melumallinnus
KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.5.2016 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS
SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OX2 OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.10.2015 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi
KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS
Vastaanottaja Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.11.2015 Viite 1510014630-004 KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS KANGASTUULEN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI
Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Varjostusmallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Varjostusmallinnus
S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.9.2015 P18892P002 Merkkikallion kehrääjäselvitys Tiina Mäkelä 21.9.2015