Source: http://docplayer.fi/18291107-Multimaki-ii-rakennettavuusselvitys.html
Timestamp: 2018-12-14 08:20:03+00:00
Document Index: 18263223

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Multimäki II rakennettavuusselvitys - PDF
Download "Multimäki II rakennettavuusselvitys"
1 Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen
2 Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 2 / (8) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO JA LÄHTÖAINEISTO Yleistä Lähtöaineisto Tehdyt tutkimukset POHJASUHTEET JA RAKENNETTAVUUS Pohjasuhteet Alue Rakennukset: Katu ja piha-alueet: Putket ja johdot: Kuivatus: Maarakentaminen ja kaivumassat: Alue 2 / 5a Rakennukset: Katu ja piha-alueet: Putket ja johdot: Kuivatus: Maarakentaminen ja kaivumassat: Alue 3a Rakennukset: Katu ja piha-alueet: Putket ja johdot: Kuivatus: Maarakentaminen ja kaivumassat: Radon Lisätutkimustarve... 8 Piirustukset: Rakennettavuuskartta 1: Leikkaus 1-1 1:1000/1: Leikkaus 2-2 1:1000/1: Leikkaus 3-3 1:1000/1: Leikkaus 4-4 1:1000/1: Leikkaus 5-5 1:1000/1: Leikkaus 6-6 1:1000/1: Leikkaus 7-7 1:1000/1: Leikkaus 8-8 1:1000/1: Leikkaus 9-9 1:1000/1:200 Liitteet: Liite1/21218 Maanäytteiden tutkimustulokset
3 Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 3 / (8) 1 Johdanto ja lähtöaineisto 1.1 Yleistä 1.2 Lähtöaineisto Sito Oy on laatinut Joensuun kaupungin toimeksiannosta rakennettavuusselvityksen Multimäen II alueelle. Alueella on käynnissä asemakaavan laajennustyö. Rakennettavuusselvitys tukee kaava-alueen ja katujen suunnittelua. Alustavan geoteknisenkantavuuden määrittelyssä on lähdetty siitä, että rakenteen kokonaispainuma on < 40 mm. Alustavat kantavuusarviot eivät poista tarvetta tehdä yksityiskohtaisia pohjatutkimuksia ja niihin liittyviä perustamistapalausuntoja valituille rakennuspaikoille. Maaperäolosuhteet voivat muuttua tutkimuspisteiden välillä pienipiirteisesti jolloin on mahdollista, että rakennettavuusselvityksessä esitettyä perustamistapaa joudutaan muuttamaan esimerkiksi maanvaraisesta paaluperusteiseksi tai kevennetyksi rakenteeksi. -Pohjakartta ETRS-GK30, N60 -Maaperäkartta (GTK) -Alueen kaavakartta -Alueella aikaisemmin tehtyjen painokairausten tulokset (10kpl) -Alueelle asennettujen pohjavesiputkien vedenpintatiedot 1.3 Tehdyt tutkimukset Alueelle on tehty täydentävinä tutkimuksina 31 kpl painokairauksia ja otettu häiriintyneitä maanäytteitä yhdeksästä tutkimuspisteestä yhteensä 20 kpl. Maanäytteistä on tutkittu vesipitoisuus ja rakeisuus. Lisäksi alueelle tehtiin 4kpl siipikairauksia. Pohjatutkimusten sijainti on esitetty rakennettavuuskartalla piirustus nro ja kairausdiagrammit leikkauspiirustuksilla nro Maanäytteiden tutkimustulokset on esitetty liitteellä 21218/1 Tutkimusten koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä on ETRS-GK30, N60 2 Pohjasuhteet ja rakennettavuus 2.1 Pohjasuhteet Suunnittelualueen nykyinen maanpinta on melko tasaista ja vaihtelee tasolla Suurimmalla osalla alueesta pohjamaana on päällimmäisenä 1-2 m kerros hiekkaa ja tämän alta alkaa silttikerrostuma. Tutkimusalueen lounaiskulmassa pohjamaana on pääosin silttiä ja jokivarressa pienellä alueella moreenimuodostuma ulottuu pintaan saakka. Alueet on merkitty rakennettavuuskarttaan. Kairausten perusteella hiekkakerroksen paksuus on pääasiassa noin 1 2 m, jonka jälkeen alkaa silttiä ja savista silttiä sisältävä kerrostuma. Tutkimusalueen koillis-laidassa hiekkakerroksen paksuus kasvaa. Kairaukset päättyivät silttisen- ja savisenkerrostuman alla olevaan moreenikerrokseen, joka havaittiin n metrin syvyydellä nykyisestä
4 Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 4 / (8) 2.2 Alue Rakennukset: maanpinnasta. Lounaisosan silttialueella silttikerroksen paksuus vaihtelee noin 0.5 5m välillä, jonka jälkeen alkaa tiivis moreenikerros. Maanäytteiden vesipitoisuus vaihteli koko alueella välillä %. Pohjavesipinta on havaittu suunnittelualueelle asennetusta pohjavesiputkista PVP 8 tasolla havaintovälillä ,2-4,1 m syvyydellä maanpinnasta. PVP 6 tasolla +79,9 +81,3 havaintovälillä ,4 m syvyydellä maanpinnasta. PVP 210 tasolla +80,4 +81,3 havaintovälillä ,4-1,3 m syvyydellä maanpinnasta. Pohja- / orsivesipinta on havaittu lähellä maanpintaa alueen länsi- ja pohjoisosalla. Alueen itäosalla havainnot ovat syvemmällä. Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti anturaperustukselle. Lattiat voidaan toteuttaa maanvaraisena. Perustamistaso suositellaan pidettäväksi pohjavesipinnan yläpuolella. Minimi perustamissyvyys on 0,5 m. Alustavana geoteknisenä kantavuutena keskeisesti kuormitetussa tilanteessa käyttörajatilassa voidaan käyttää arvoa p=200 kpa. Maapohja on routivaa, joten routimattoman perustamissyvyyden yläpuoliset rakenteet tulee routasuojata. Kylmien rakennusten ja rakenteiden keskimääräinen routimaton perustamissyvyys on 2,3 m. Lämpimien rakennusten routimaton perustamissyvyys vaihtelee alapohjatyypistä ja lämmöneristyksestä riippuen seuraavasti: Maavastainen alapohja, alapohjarakenteen lämmönvastus R A 10 m 2 K/W, perusmuurin lämmöneristys ulkopinnassa. Routimaton perustamissyvyys seinälinjalla 1,5 m ja nurkissa 1,8 m. Ryömintätila, tuuletus ulkoa, tuuletusaukkojen yhteispinta-ala max. 8 promillea alapohjan pinta-alasta, alapohjarakenteen lämmönvastus R A 6,25 m 2 K/W. Routimaton perustamissyvyys seinälinjalla 1,8m ja nurkissa 2,1m. (RIL Routasuojaus rakennukset ja infrarakenteet, taulukko 6.1) Katu ja piha-alueet: Katu ja piha-alueet voidaan perustaa ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä routa- ja kantavuusmitoitus huomioiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Alustavasti pohjamaan kantavuusluokkana voidaan päällysrakenteiden mitoituksessa käyttää Moreenialueella luokkaa E (InfraRYL2010, Liite T1 Pohjamaan kantavuusluokitus) Putket ja johdot: Kuivatus: Putket ja johdot voidaan perustaa ilman erillisiä pohjavahvistustoimenpiteitä asennusalustan varaan. Suunnittelualueen maaperä on routivaa ja huonosti vettä johtavaa, joten kaikki rakennuspohjat tulee kuivattaa salaojittamalla. Piha-alueet kuivatetaan salaojilla, mikäli sivuojilla ei voida varmistaa rakenteiden riittävää kuivatusta.
5 Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 5 / (8) Maarakentaminen ja kaivumassat: Yli 2 m syvistä kaivannoista on tehtävä erillinen kaivantosuunnitelma (valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa205/2009). Matalammissa kaivannoissa voidaan soveltaa infraryl2010 taulukko 16200:T2 ohjearvoja. Lähtökohtaisesti lyhytaikaisissa, alle 2,5m syvissä kaivannoissa voidaan käyttää luiskakaltevuutena 3:1. Kaivumassat eivät sovellu käytettäväksi katujen, pihojen tai rakennusten routimattomissa täytöissä. Kaivumassoja voi käyttää kuivana luiskatäyttöihon tai maastonmuotoiluun. Maarakennustöissä on huomioitava, että pohjamaa häiriintyy märkänä helposti maarakennuskoneiden aiheuttamasta tärinästä. 2.3 Alue 2 / 5a Rakennukset: Kevytrakenteiset 1 tai 2 kerroksiset puurunkoiset rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti anturaperustukselle tai reunavahvistetulle laatalle. Anturaperusteisissa taloissa suositellaan käytettäväksi kantavaa lattiaa ja ryömintätilallista alapohjaratkaisua lattian ja kantavienrakenteiden painumaerojen välttämiseksi. Perustamistaso suositellaan pidettäväksi kuivakuori tai hiekkakerroksessa ja pohjaveden pinnan yläpuolella. Minimi perustamissyvyys on 0,5 m. Alustavana geoteknisenä kantavuutena keskeisesti kuormitetussa tilanteessa käyttörajatilassa voidaan käyttää arvoa p=60 kpa. Raskaammat rakennukset ja rakenteet täytyy perustaa tiiviiseen pohjamuodostumaan ulotettujen tukipaalujen varaisesti. Maapohja on routivaa, joten routimattoman perustamissyvyyden yläpuoliset rakenteet tulee routasuojata. Kylmien rakennusten ja rakenteiden keskimääräinen routimaton perustamissyvyys on 2,3 m. Lämpimien rakennusten routimaton perustamissyvyys vaihtelee alapohjatyypistä ja lämmöneristyksestä riippuen seuraavasti: Maavastainen alapohja, alapohjarakenteen lämmönvastus R A 10 m 2 K/W, perusmuurin lämmöneristys ulkopinnassa. Routimaton perustamissyvyys seinälinjalla 1,5 m ja nurkissa 1,8 m. Ryömintätila, tuuletus ulkoa, tuuletusaukkojen yhteispinta-ala max. 8 promillea alapohjan pinta-alasta, alapohjarakenteen lämmönvastus R A 6,25 m 2 K/W. Routimaton perustamissyvyys seinälinjalla 1,8m ja nurkissa 2,1m. (RIL Routasuojaus rakennukset ja infrarakenteet, taulukko 6.1) Katu ja piha-alueet: Katu ja piha-alueet voidaan perustaa ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä routa- ja kantavuusmitoitus huomioiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Alustavasti pohjamaan kantavuusluokkana voidaan päällysrakenteiden mitoituksessa käyttää hiekka-alueella luokkaa E ja siltin ja savisen siltin alueella luokkaa F (InfraRYL2010, Liite T1 Pohjamaan kantavuusluokitus).
6 Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 6 / (8) Putket ja johdot: Kuivatus: Putket ja johdot voidaan perustaa ilman erillisiä pohjavahvistustoimenpiteitä arinarakenteelle. Arinarakenteena voidaan käyttää suodatinkangas N mm paksu murskearina, jonka päälle asennetaan 150mm asennusalusta. Rakenteen kokonaispaksuus on 450mm. Suunnittelualueen maaperä on routivaa ja huonosti vettä johtavaa, joten kaikki rakennuspohjat tulee kuivattaa salaojittamalla. Piha-alueet kuivatetaan salaojilla, mikäli sivuojilla ei voida varmistaa rakenteiden riittävää kuivatusta Maarakentaminen ja kaivumassat: Yli 2 m syvistä kaivannoista on tehtävä erillinen kaivantosuunnitelma (valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa205/2009). Matalammissa kaivannoissa voidaan soveltaa infraryl2010 taulukko 16200:T2 ohjearvoja. Lähtökohtaisesti lyhytaikaisissa, alle 2,5m syvissä kaivannoissa voidaan käyttää luiskakaltevuutena 1:1. Pohjavesipinnan alapuolelle ulottuvissa syvissä kaivannoissa pohjaveden alentaminen toteutetaan alipainemenetelmällä imuputkikalustolla. Viemärikaivantojen rakentamisessa kaivantoa suositellaan olevaksi auki maksimissaan 20 m kerrallaan ja eikä kaivantoa jätetä auki yön ajaksi. Kaivumassat eivät sovellu käytettäväksi katujen, pihojen tai rakennusten routimattomissa täytöissä. Kaivumassoja voi käyttää kuivana luiskatäyttöihon tai maastonmuotoiluun. Maarakennustöissä on huomioitava, että pohjamaa häiriintyy märkänä helposti maarakennuskoneiden aiheuttamasta tärinästä. 2.4 Alue 3a Rakennukset: Kevytrakenteiset 1 tai 2 kerroksiset puurunkoiset rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti anturaperustukselle tai reunavahvistetulle laatalle. Anturaperusteisissa taloissa suositellaan käytettäväksi kantavaa lattiaa ja ryömintätilallista alapohjaratkaisua lattian ja kantavienrakenteiden painumaerojen välttämiseksi. Perustamistaso suositellaan pidettäväksi kuivakuori tai hiekkakerroksessa ja pohjaveden pinnan yläpuolella. Minimi perustamissyvyys on 0,5 m. Alustavana geoteknisenä kantavuutena keskeisesti kuormitetussa tilanteessa käyttörajatilassa voidaan käyttää arvoa p=60 kpa. Raskaammat rakennukset ja rakenteet täytyy perustaa joko tiiviiseen pohjamuodostumaan ulotettujen tukipaalujen, tai massanvaihdon varaisesti, jolloin alustavana geoteknisenä kantavuutena keskeisesti kuormitetussa käyttörajatilassa voidaan käyttää arvoa p=200kpa. Maapohja on routivaa, joten routimattoman perustamissyvyyden yläpuoliset rakenteet tulee routasuojata. Kylmien rakennusten ja rakenteiden keskimääräinen routimaton perustamissyvyys on 2,3 m. Lämpimien rakennusten routimaton perustamissyvyys vaihtelee alapohjatyypistä ja lämmöneristyksestä riippuen seuraavasti:
7 Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 7 / (8) Maavastainen alapohja, alapohjarakenteen lämmönvastus R A 10 m 2 K/W, perusmuurin lämmöneristys ulkopinnassa. Routimaton perustamissyvyys seinälinjalla 1,5 m ja nurkissa 1,8 m. Ryömintätila, tuuletus ulkoa, tuuletusaukkojen yhteispinta-ala max. 8 promillea alapohjan pinta-alasta, alapohjarakenteen lämmönvastus R A 6,25 m 2 K/W. Routimaton perustamissyvyys seinälinjalla 1,8m ja nurkissa 2,1m. (RIL Routasuojaus rakennukset ja infrarakenteet, taulukko 6.1) Katu ja piha-alueet: Katu ja piha-alueet voidaan perustaa ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä routa- ja kantavuusmitoitus huomioiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Alustavasti pohjamaan kantavuusluokkana voidaan päällysrakenteiden mitoituksessa käyttää siltin ja savisen siltin alueella luokkaa F (InfraRYL2010, Liite T1 Pohjamaan kantavuusluokitus) Putket ja johdot: Kuivatus: Putket ja johdot voidaan perustaa ilman erillisiä pohjavahvistustoimenpiteitä arinarakenteelle. Arinarakenteena voidaan käyttää suodatinkangas N mm paksu murskearina, jonka päälle asennetaan 150mm asennusalusta. Rakenteen kokonaispaksuus on 450mm. Suunnittelualueen maaperä on routivaa ja huonosti vettä johtavaa, joten kaikki rakennuspohjat tulee kuivattaa salaojittamalla. Piha-alueet kuivatetaan salaojilla, mikäli sivuojilla ei voida varmistaa rakenteiden riittävää kuivatusta Maarakentaminen ja kaivumassat: Yli 2 m syvistä kaivannoista on tehtävä erillinen kaivantosuunnitelma (valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa205/2009). Matalammissa kaivannoissa voidaan soveltaa infraryl2010 taulukko 16200:T2 ohjearvoja. Lähtökohtaisesti lyhytaikaisissa, alle 2,5m syvissä kaivannoissa voidaan käyttää luiskakaltevuutena 3:1. Pohjavesipinnan alapuolelle ulottuvissa syvissä kaivannoissa pohjaveden alentaminen toteutetaan alipainemenetelmällä imuputkikalustolla. Viemärikaivantojen rakentamisessa kaivantoa suositellaan olevaksi auki maksimissaan 20 m kerrallaan ja eikä kaivantoa jätetä auki yön ajaksi. Kaivumassat eivät sovellu käytettäväksi katujen, pihojen tai rakennusten routimattomissa täytöissä. Kaivumassoja voi käyttää kuivana luiskatäyttöihon tai maastonmuotoiluun. Maarakennustöissä on huomioitava, että pohjamaa häiriintyy märkänä helposti maarakennuskoneiden aiheuttamasta tärinästä. 2.5 Radon Radontutkimuksia ei ole tehty, mutta tutkimusalue ei ole maaperäolosuhteidensa vuoksi oletettavasti radonkaasun esiintymiselle herkkää aluetta. Rakennusten karkearakeisista täytöistä voi kuitenkin vapautua ohjearvot ylittävä määrä radonkaasua, joten rakentamisessa suositellaan radonsuojaus otettavaksi huomioon RT ohjekortin mukaisesti.
8 Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 8 / (8) 2.6 Lisätutkimustarve Rakennuspaikoille täytyy tehdä yksityiskohtaiset pohjatutkimukset perustamisolosuhteiden varmistamiseksi ja pohjarakennussuunnittelun lähtötietojen täydentämiseksi. Sito Oy Teemu Tapaninen nuorempi suunnittelija Esko Kääriäinen vanhempi suunnittelija
9 9 / 27
10 10 / 27
11 11 / 27
12 12 / 27
13 13 / 27
14 14 / 27
15 15 / 27
16 16 / 27
17 17 / 27
18 18 / 27
19 19 / 27
20 20 / 27
21 21 / 27
22 22 / 27
23 23 / 27
24 24 / 27
25 25 / 27
27 27 / 27
TIE21002 Korttelikohtainen rakennettavuusselvitys
Joensuun kaupunki, Multimäen (19) kaupunginosa (MULTIMÄKI 1) MULTIMÄKI 24.6.2013 rev 01 31.5.2013 31.5.2013 1 (41) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Lähtöaineisto... 5 2 KORTTELI 1... 5 2.1 Pohjasuhteet... 5