Source: http://docplayer.fi/16552316-Lampokuvausraportti-22-5-2009-hiekkaharjun-vapaa-aikatilat-leinikkitie-36-01350-vantaa.html
Timestamp: 2017-11-24 06:16:47+00:00
Document Index: 331435

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie Vantaa - PDF
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie Vantaa
Download "LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa"
1 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Leinikkitie Vantaa
2 usraportti Sisällys 1 Kohteen yleistiedot Kohde ja osoite Tutkimuksen tilaaja Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tekijä Tutkimusajankohta Lähtöarvot Mittausmenetelmät us Ilman olosuhteet Ulko- ja sisäilman olosuhteet Ohjeet ja määräykset Terveydelliset määräykset ja ohjeet Rakenteelliset määräykset ja ohjeet Raja-arvot us Sisäilma Lämpötila Paine-ero Lämpökuvien ja mittausraportin tulkinta t Mittausraportti... 9 uksen tulokset ja johtopäätökset Yhteenveto Liitteet Liite 1: Mittausraportti Liite 2: Pohjapiirustus Metropolia-ammattikorkeakoulu Leiritie Vantaa 2/13
3 usraportti Kohteen yleistiedot 1.1 Kohde ja osoite Leinikkitie Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan Kaupungin Tilakeskus, Talonsuunnittelu Ari Kiiskinen, Rakennuttajapäällikkö vs. 1.3 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen kuntoa lämpökuvauksella. 1.4 Tutkimuksen tekijä Metropolia-ammattikorkeakoulu Leiritie Vantaa puh gsm Tutkimusajankohta us suoritettiin kello välisenä aikana. Metropolia-ammattikorkeakoulu Leiritie Vantaa 3/13
4 usraportti Lähtöarvot 2.1 Mittausmenetelmät us us suoritettiin lämpökameralla (Sarjanumero: ). Kamera on kalibroitu 2008 FLIR systems AB:llä Ruotsissa. Kameran mittaustarkkuus huoneenlämpötilan ympäristössä on ± 1 C. us suoritettiin sisäpuolelta otosmaisesti siten, että kuvattiin vain ne tilat, jotka oli koettu kylmiksi. tallennettiin kohteista, joiden laskennallinen lämpöindeksi oli alle 70 sekä niistä kohteista, joista muutoin epäiltiin rakenteen rakennusfysikaalista toimintaa Ilman olosuhteet Ulkoilman ja sisäilman lämpötila mitattiin Fluke 53II lämpötilamittarilla. Mittarin lämpötilan mittaustarkkuus on ± 0,2 C. pysyi vakaana sekä ennen mittausta että mittauksen aikana. Paine-ero rakennuksen vaipan yli mitattiin Veloci Calc Plus 8386A mittarilla (Sarjanumero: ). Mittalaite on kalibroitu lokakuussa Paineeromittauksen tarkkuus on ±1 Pa. Kuva 1: n kehittyminen ennen ja jälkeen kuvauksen. 2.2 Ulko- ja sisäilman olosuhteet uksen aikana mitatut ulko- ja sisäilman lämpötilat sekä kuvaushetkellä vallinnut paine-ero on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1: Kuvaushetkellä vallinneet sisä- ja ulkoilman olosuhteet. Kello Ulkolämpötila Sisälämpötila Lämpötilaero Paine-ero (Pa) ( C) ( C) ( C) ,5 16,9 22,6 21,4 26,1 1. krs -2-4 Kellari Metropolia-ammattikorkeakoulu Leiritie Vantaa 4/13
5 usraportti Ohjeet ja määräykset 3.1 Terveydelliset määräykset ja ohjeet Terveydensuojelulaki(763/94) Luku 7 Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Terveydensuojeluasetus(1280/94) Luku 5 Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset 15 Asunnon ja muun oleskelutilan terveellisyyden valvonta on kiinnitettävä huomiota, että rakennus on ottaen huomioon sen käyttötarkoitus riittävän tiivis ja siinä on riittävä lämmöneristys. Sosiaali- ja terveysministeriön opas 1:2003 Asumisterveysohje (kts. sivun 6 taulukko) Sisäilmayhdistyksen julkaisu 5: Sisäilmastoluokitus 2000 Metropolia-ammattikorkeakoulu Leiritie Vantaa 5/13
6 usraportti Taulukko 2: Asumisterveysohje 1:2003, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2003, sivu 17. Metropolia-ammattikorkeakoulu Leiritie Vantaa 6/13
7 usraportti Rakenteelliset määräykset ja ohjeet RakMK C3 Lämmöneristys Määräykset 2003 Rakennuksen vaipan lämpötekniset vaatimukset RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 Lämpöolot, ilmanvaihto, melu ohjearvot RakMK D3 Rakennuksen energiatalous Määräykset ja ohjeet 1978 Sisäilman suunnittelun ohjeistus RT Rakennuksen sisäilmasto Sisäilman lämpöolot ja lämpökuormat 4 Raja-arvot 4.1 us Raja-arvoina käytetään Asumisterveysohjeessa 1:2003 (edellisen sivun taulukko) esitettyjä ohjeellisia lämpötilaindeksilukemia (TI). Lämpötilaindeksillä arvioidaan rakenteen vaipan lämpöteknistä toimivuutta. Lämpötilaindeksi määritetään seinän ja lattian pintalämpötilalle, sekä pistemäiselle lämpötilalle seuraavasti: TSP TO TI = 100 [%], jossa T T i O TI = lämpötilaindeksi T SP = sisäpinnan lämpötila, C T i = sisäilman lämpötila, C T O = ulkoilman lämpötila, C Pintalämpötilavaatimuksissa annetaan lattialle ja seinälle niiden keskimääräiset lämpötilavaatimukset. Keskimääräinen pintalämpötila määritetään standardin SFS 5511 mukaisesti. Metropolia-ammattikorkeakoulu Leiritie Vantaa 7/13
8 usraportti Sisäilma Lämpötila Taulukossa 3 on esitetty sisäilmastoluokitus 2000 mukaiset ilman laadun tavoitearvot sisäilmastoluokittain lämpötilan osalta. Taulukko 3: Sisäilmaluokituksen tavoitearvot lämpötiloille. S1 S2 S3 Huoneilman talvi lämpötila ( C) kesä Taulukossa S1 = yksilöllinen sisäilmasto, S2=hyvä sisäilmasto ja S3=tyydyttävä sisäilmasto Paine-ero Sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero aiheutuu kolmesta tekijästä: 1. Savupiippuilmiö, jonka aiheuttaman paine-eron suuruus riippuu, lämpötilaerosta ja rakennuksen korkeudesta. ( 20 C asteen lämpötilaero ja 2 kerroksinen rakennus = 3 Pa) 2. Ilmanvaihdon tasapainotuksesta. 3. Tuulen suunnasta ja voimakkuudesta. Sisäilman ja ulkoilman väliselle paine-erolle ei ole annettu selkeitä raja-arvoja. Ilmanvaihdon tasapainotus pyritään tekemään siten, että rakennukseen muodostuu noin 10 Pa alipaine. Ylipaine aiheuttaa rakennuksen vaipassa kosteusvaurioriskin, etenkin puurakenteisissa taloissa. Ylipaineisessa talossa kosteaa sisäilmaa kulkeutuu esim. höyrynsulun epätiiviyskohdista rakenteisiin, jolloin sisäilmankosteus tiivistyy niihin. Liian suuri alipaine aiheuttaa korvausilmareittien muodostumisen rakennuksen vaipassa niihin kohtiin mihin sitä ei ole tarkoitettu. Tyypillisiä korvausilmareittejä ovat esim. valokatkaisijat, pistorasiat ja lattianrajat. Tämä aiheuttaa vedontunnetta. Metropolia-ammattikorkeakoulu Leiritie Vantaa 8/13
9 usraportti Lämpökuvien ja mittausraportin tulkinta 5.1 t Lämpökamera tallentaa kohteen pintalämpötilatiedot värikoodattuna. Kuvassa 1 on esitetty esimerkki lämpökuvasta. Eri värit kuvaavat pinnan lämpötilajakaumaa. Kuvan oikeassa reunassa oleva väripalkki ja lämpötila-asteikko esittävät lämpökuvassa esiintyvien värien ja pintalämpötilan välisen yhteyden. Erilaisilla työkaluilla on mahdollista määrittää kuvasta tai sen alueesta minimi-, maksimi-, keskiarvo- ja pistelämpötiloja. Mittausraportissa esitettävissä lämpökuvissa pyritään pitämään eri kuvien lämpötila-alue samana. Tällöin kuvat ovat keskenään vertailukelpoisia. Kaikissa tapauksissa tämä ei ole mahdollista mutta poikkeava lämpötila-alue ilmoitetaan erikseen. Laatikkotyökalulla mitattu alueen min. lämpötila 15,0 C Väriasteikon ylin lämpötila 20,0 C Pistetyökalulla tehty pinnan lämpötilamittaus 17,4 C Väriasteikon alin lämpötila 10,0 C Kuva 1: n tulkintaan liittyvät asiat. 5.2 Mittausraportti uksella havaitut vikakohdat on luokiteltu mittausraportissa seuraavasti: 1. Korjattava ilmavuoto tai eristevika, joka ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi. Vika heikentää oleellisesti rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. 2. Korjaustarve on erikseen harkittava ja jätettävä tekemättä jos sen työn toteutus ei ole kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa. 3. Täyttää Asumisterveysohjeen hyvän tason vaatimukset, mutta piilee tilan käyttötarkoitus huomioiden kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan riski. On tarkasteltava rakenteen kosteustekninen toiminta tai tehtävä lisätutkimuksia. 4. Ei toimenpiteitä. Metropolia-ammattikorkeakoulu Leiritie Vantaa 9/13
10 usraportti uksen tulokset ja johtopäätökset Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) on esitetty pintalämpötilapoikkeamat, lämpötilaindeksit ja korjausluokat niistä rakennuksen kohdista, jotka eivät täytä 70 %:in lämpötilaindeksi vaatimusta tai joissa muutoin epäillään rakenteen rakennusfysikaalista toimintaa. Taulukko 4: Havaittujen vikakohtien pintalämpötilapoikkeamat, lämpötilaindeksit (TI) ja korjausluokat. Nro. Huone Ulkolämpötila ( C) Sisälämpötila ( C) Vikalämpötila ( C) TI Sijainti Korjausluokkasuositus 1. KERROS , TSTO -3,5 18,7 8,8 55 Ikkuna , TSTO -3,5 18,7 3,9 34 Ikkuna , WC/PH -3,5 21,9 9,8 52 Ikkuna , Henk. työh. -3,5 21,5 10,1 55 Ikkuna , Kahvio -3,5 20,6 4,6 34 Ovi , Kerhoh. -3,5 20,6 7,3 45 Nurkka, ovi , Kerhoh. -3,5 20,6 10,8 59 Ikkuna 2 ULLAKKOKERROS 8. Varasto 1-3,5 18,1 11,0 67 Seinän/katon raja 3 9. Varasto 2-3,5 16,9 3,9 36 Nurkka Varasto 2-3,5 16,9 8,4 59 Seinän/katon raja 3 KELLARIKERROS , Disko -3,5 21,9 5,4 35 Ovi , Disko -3,5 21,9 8,8 49 Ikkuna , Eteisaula -3,5 21,6 8,8 48 Ikkuna , Kerhoh. -3,5 22,6 1,1 18 Ovi 1 Metropolia-ammattikorkeakoulu Leiritie Vantaa 10/13
11 usraportti Yhteenveto uksen perusteella havaittiin korjausluokka 1:n vikakohtia yhteensä 5:sta lämpökuvasta, korjausluokka 2:n vikakohtia yhteensä 7:sta lämpökuvasta ja korjausluokka 3:n vikakohtia yhteensä 2:ta lämpökuvasta (Taulukko 4). Rakennuksen vaipan yli vallitsevaksi paine-eroksi mitattiin kellarikerroksessa Pa ja 1. kerroksessa -2-4 Pa. Ullakkokerroksessa paine-eroa ei saatu mitattua. Paine-ero 1. kerroksessa on normaali ja kellarikerroksessa ylittää suositukset ja tulisi olla n. 10 Pa alhaisempi. Rakennuksen korkeuseroista johtuen kellarikerroksen paine-eron säätö ilmanvaihdon avulla voi olla vaikeaa. Huoneiden lämpötilat vaihtelivat 18,7 C - 22,6 C asteen välillä. Kaikkien tilojen lämpötilat eivät olleet asumisterveysohjeen antamien ohjearvojen sisällä, (21 C). Tämä lämpötila alittui huoneissa 102, 112, ja KERROS 102, TSTO Huoneen vikakohdat (ilmavuotoja) löytyivät ikkunoiden tiivisteistä. Huoneen lämpötila oli alle ohjearvon. 103, WC/PH sekä 109, Henk. työhuone Huoneiden vikakohdat löytyivät ikkunoiden tiivisteissä. 112, Kahvio Huoneen vikakohta löytyi parvekkeen oven tiivisteistä. Huoneen lämpötila oli alle ohjearvon. 119, Kerhohuone Huoneen nurkassa olevan varauloskäynnin välieteisen seinäliitoksessa löytyi ilmavuotoja. Myös välieteiseen johtavan oven tiivisteissä löytyi ilmavuotoja. Huoneen lämpötila oli alle ohjearvon. ULLAKKOKERROS Varasto 1 Huoneesta löytyi seinän ja katon liitoskohdasta ilmavuotoja. Myös pystysuunnassa löytyi pari ilmavuotoa runkotolppien kohdalla. Varasto 2 Huoneen nurkasta löytyi ilmavuotokohta. Samoin katon ja seinän päätyliitoksesta löytyi ilmavuotokohta. Myös ikkunan tiivisteissä löytyi ilmavuotoja. Metropolia-ammattikorkeakoulu Leiritie Vantaa 11/13
12 usraportti KELLARIKERROS 012, Disko Tilan varauloskäynnin oven tiivisteissä löytyi pahoja ilmavuotoja. Samoin ikkunoiden alareunoissa löytyi lievempiä ilmavuotoja. 006, Eteisaula Ikkunan alareunassa löytyi ilmavuotokohta. 001, kerhohuone Huoneen ulko-oven tiivisteissä ilmavuotokohtia ympäri oven. Vantaalla Lehtori Metropolia-ammattikorkeakoulu Leiritie Vantaa 12/13
13 usraportti Liitteet Liite 1: Mittausraportti Liite 2: Pohjapiirustus Metropolia-ammattikorkeakoulu Leiritie Vantaa 13/13
14 usmittausraportti 1/16 Kuvauspaikka: 102, TSTO Kuvauspäivämäärä: C Nro 1. en lämpötila 21.8 C maks. lämpötila 24.6 C min. lämpötila 8.8 C Lämpötilaindeksi mitatun C -2-4 Pa 18.7 C Kommentit: Avattavan ikkunan tiivisteissä ilmavuotoa.
15 usmittausraportti 2/16 Kuvauspaikka: 102, TSTO Kuvauspäivämäärä: C Nro 2. en lämpötila 23.5 C maks. lämpötila 24.2 C min. lämpötila 3.9 C Lämpötilaindeksi mitatun C -2-4 Pa 18.7 C Kommentit: Avattavan ikkunan tiivisteissä ilmavuotoa.
16 usmittausraportti 3/16 Kuvauspaikka: 103, WC/PH Kuvauspäivämäärä: C Nro 3. en lämpötila 18.1 C maks. lämpötila 22.8 C min. lämpötila 9.8 C Lämpötilaindeksi mitatun C -2-4 Pa 21.9 C Kommentit: Avattavan ikkunan tiivisteissä ilmavuotoa.
17 usmittausraportti 4/16 Kuvauspaikka: 109, Henk. työh. Kuvauspäivämäärä: C Nro 4. en lämpötila 17.6 C maks. lämpötila 42.9 C min. lämpötila 10.1 C Lämpötilaindeksi mitatun C -2-4 Pa 21.5 C Kommentit: Avattavan ikkunan tiivisteissä ilmavuotoa.
18 usmittausraportti 5/16 Kuvauspaikka: 112, Kahvio Kuvauspäivämäärä: C Nro 5. en lämpötila 17.5 C maks. lämpötila 20.8 C min. lämpötila 4.6 C Lämpötilaindeksi mitatun C -2-4 Pa 20.6 C Kommentit: Oven alareunan tiivisteissä ilmavuotoja.
19 usmittausraportti 6/16 Kuvauspaikka: 119, Kerhohuone Kuvauspäivämäärä: C Nro 6. en lämpötila 12.9 C maks. lämpötila 24.2 C min. lämpötila 7.3 C Lämpötilaindeksi mitatun C -2-4 Pa 20.6 C Kommentit: Nurkassa sekä oven alareunassa ilmavuotoja.
20 usmittausraportti 7/16 Kuvauspaikka: 119, Kerhohuone Kuvauspäivämäärä: C Nro 7. en lämpötila 16.2 C maks. lämpötila 28.5 C min. lämpötila 10.8 C Lämpötilaindeksi mitatun C -2-4 Pa 20.6 C Kommentit: Avattavan ikkunan tiivisteissä ilmavuotoa.
21 usmittausraportti 8/16 Kuvauspaikka: Ullakkokerros, varasto 1 Kuvauspäivämäärä: C Nro 8. en lämpötila 16.3 C maks. lämpötila 26.3 C min. lämpötila 11.0 C Lämpötilaindeksi mitatun C ei mitattu 18.1 C Kommentit: Ilmavuotokohtia. Ullakkokerroksessa ei pystytty mittaamaan paine-eroa. Havaitut vikakohdat voivat jossain tapauksessa olla myös kosteusvaurioita. Huom! Lämpötila-alueen yläraja alempi kuin muissa kuvissa.
22 usmittausraportti 9/16 Kuvauspaikka: Ullakkokerros, varasto 1 Kuvauspäivämäärä: C Nro 8. en lämpötila 16.7 C maks. lämpötila 18.2 C min. lämpötila 10.9 C Lämpötilaindeksi mitatun C 18.1 C Kommentit: Ilmavuotokohtia. Ullakkokerroksessa ei pystytty mittaamaan paine-eroa. Havaitut vikakohdat voivat jossain tapauksessa olla myös kosteusvaurioita. Huom! Lämpötila-alueen yläraja alempi kuin muissa kuvissa.
23 usmittausraportti 10/16 Kuvauspaikka: Ullakkokerros, varasto 2 Kuvauspäivämäärä: C Nro 9. en lämpötila 9.9 C maks. lämpötila 17.1 C min. lämpötila 3.9 C Lämpötilaindeksi mitatun C ei mitattu 16.9 C Kommentit: Ilmavuotokohtia. Ullakkokerroksessa ei pystytty mittaamaan paine-eroa. Havaitut vikakohdat voivat jossain tapauksessa olla myös kosteusvaurioita. Huom! Lämpötila-alueen ala- ylärajat alemmat kuin muissa kuvissa.
24 usmittausraportti 11/16 Kuvauspaikka: Ullakkokerros, varasto 2 Kuvauspäivämäärä: C Nro 10. en lämpötila 9.3 C maks. lämpötila 16.2 C min. lämpötila 8.4 C Lämpötilaindeksi mitatun C ei mitattu 16.9 C Kommentit: Ilmavuotokohtia. Ullakkokerroksessa ei pystytty mittaamaan paine-eroa. Havaitut vikakohdat voivat jossain tapauksessa olla myös kosteusvaurioita. Huom! Lämpötila-alueen ala- ylärajat alemmat kuin muissa kuvissa.
25 usmittausraportti 12/16 Kuvauspaikka: Kellarikerros, 012, disko Kuvauspäivämäärä: C Nro 11. en lämpötila 14.5 C maks. lämpötila 47.9 C min. lämpötila 5.4 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.9 C Kommentit: Oven tiivisteissä ilmavuotoja. Huom! Lämpötila-alueen alaraja alempi kuin muissa kuvissa.
26 usmittausraportti 13/16 Kuvauspaikka: Kellarikerros, 012, disko Kuvauspäivämäärä: C Nro 12. en lämpötila 19.0 C maks. lämpötila 23.5 C min. lämpötila 8.8 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.9 C Kommentit: Ikkunan alareunassa ilmavuotoja.
27 usmittausraportti 14/16 Kuvauspaikka: Kellarikerros, 006, eteisaula Kuvauspäivämäärä: C Nro 13. en lämpötila 16.2 C maks. lämpötila 28.2 C min. lämpötila 8.8 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 21.9 C Kommentit: Ikkunan alareunassa ilmavuotoa.
28 usmittausraportti 15/16 Kuvauspaikka: Kellarikerros, 001 Kerhoh. Kuvauspäivämäärä: C Nro 14. en lämpötila 19.3 C maks. lämpötila 48.9 C min. lämpötila 1.1 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 22.6 C Kommentit: Oven tiivisteissä ilmavuotoa. Huom! Lämpötila-alueen alaraja alempi kuin muissa kuvissa.
29 usmittausraportti 16/16 Kuvauspaikka: Kellarikerros, 001 Kerhoh Kuvauspäivämäärä: C Nro 14. en lämpötila 20.0 C maks. lämpötila 48.8 C min. lämpötila 2.2 C Lämpötilaindeksi mitatun C Pa 22.6 C Kommentit: Oven tiivisteissä ilmavuotoa.