Source: https://www.gerotop.cz/uskali-pravnich-predpisu-a-navrhu-vrtu-pro-tepelna-cerpadla-systemu-zeme/voda
Timestamp: 2019-04-21 10:52:50+00:00
Document Index: 40459774

Matched Legal Cases: ['§ 17', 'zákona č. 254', 'zákona č. 183', '§ 4', 'zákona č. 360', '§ 5', 'zákona č. 360']

Právní úskalí vrtů pro tepelná čerpadla systému země/voda
Tepelná čerpadla země/voda (dále jen TČ) se pro vytápění či chlazení používají již více než 25let. Přesto si stále ještě někteří neuvědomují, že nestačí jen navrhnout celkový primární okruh,který zahrnuje hloubku a počet vrtů pro tepelné čerpadlo a jeho výkon, ale je nutné také dodržet závazný legislativní obsah.
Vodoprávní projednání je nezbytné
Vrty pro TČ musí být odsouhlaseny vodoprávním úřadem podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění formou závazného stanoviska či rozhodnutí (výklad č. 93 k vodnímu zákonu, č. j. 230012/2011-MZE) a poté umístěny stavebním úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Tou může být autorizovaný architekt v oboru architektu a nebo autorizovaný architekt s všeobecnou působností zahrnující obor architektura – viz § 4 odst. 2 písm. a) nebo odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. – a autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb, specializace technická zařízení – viz § 5 zákona č. 360/1992 Sb.
Hydrogeologické vyjádření je nutné
Tepelné čerpadlo i vrt tvoří jeden celek
Oddychněme si od paragrafů a podívejme se na chápání tepelného čerpadla systému země/ voda z pohledu státní správy a investorů. Přestože vrt, popř. vrty, a zařízení tepelného čerpadla tvoří nedílnou součást, jsou chápány samostatně. Tuto domněnku doprovází mylná představa, že v rámci projektování vrtů pro tepelné čerpadlo je v první fázi stěžejním úřadem obvodní báňský úřad (dále jen OBÚ) daného kraje. Role OBÚ spočívá ovšem v tomto směru až ve fázi vykonávání dozoru, kterému se zodpovídá firma realizující vrty pro TČ, a to hlavně v čase provádění vrtů. Je důležité si uvědomit, že pokud uvažujeme o tepelném čerpadlu, musíme řešit projektovou dokumentaci a všechny potřebné náležitosti již ve fázi projektování samotného objektu, a to s místně příslušným stavebním úřadem a odborem životního prostředí (vodoprávní úřad).
Pozor na poddimenzování kapacity primárního okruhu
Nyní se budeme zabývat praktickou stránkou návrhů tepelného čerpadla systému země/voda. V praxi je poměrně častým zvykem navrhovat počet a hloubky vrtů pro tepelná čerpadla na základě zjištěného chladicího výkonu daného stroje při určitých podmínkách a empirických tabulek výtěžnosti podloží. Je však tento postup správný? Zcela určitě není.
V první řadě je třeba si uvědomit, zda uvažované podmínky chodu TČ (např. B0/W35 – vstupní teplota nízkopotencionálního zdroje do TČ je 0 °C, výstupní teplota do otopného systému je 35 °C) a z toho plynoucí chladicí výkon je pro daný objekt s ohledem na průměrný teplotní spád systému reálný. Dále je třeba zdůraznit, že primární okruh pro tepelná čerpadla všeobecně nelze bezmyšlenkovitě navrhovat pouze na přenesení daného výkonu (záležitost mimo jiné hlavně hydraulická), ale hlavněpodle množství odebraného, v případě chlazení i dodaného tepla v rámci jednotlivých let.
Budeme-li např. uvažovat „běžný“ rodinný dům s tepelnou ztrátou 10 kW a nainstalujeme do něj tepelné čerpadlo o výkonu 7 kW, je patrné, že co do výkonu bude systém navržen na 70 % jmenovité potřeby, což bude postačující pro monovalentní provoz tepelného čerpadla ještě při venkovní teplotě –3 °C v Praze.
Oněch 70 % tepelného výkonu tedy postačí pro pokrytí zhruba 93 % veškerých energetických spotřeb domu v rámci roku. Pokud bychom navrhovali primární okruh (vrty) pouze podle chladicího výkonu tepelného čerpadla o výkonu 7 kW, systém bychom jednoznačně poddimenzovali. Správně provedený návrh uvažuje s proběhem TČ pro pokrytí 93 % energetických spotřeb pro vytápění domu. Pokud bude TČ připravovat i teplou vodu, je samozřejmě nutné kalkulovat i s touto spotřebou tepla. Zejména u menších či energeticky úsporných rodinných domů může být tato spotřeba dokonce podílově dominantní.
Dimenzování primárního okruhu TČ je tedy nutné chápat v širším měřítku, a to s zejména s ohledem na požadavky a uvažovaný provoz domu, místní geologické podmínky a hydrauliku systému. Cílem tohoto článku nebylo předložit čtenáři přesný návod pro navržení a následné legislativní povolení vrtů pro tepelná čerpadla, ale poukázat na často se objevující omyly a domněnky v projektové praxi, které mohou tento investiční záměr komplikovat.
Asociace výrobců tepelných čerpadel