Source: http://docplayer.it/2459345-Linee-guida-per-manifestazione-temporanea-allegato-tecnico-a1.html
Timestamp: 2017-11-23 13:54:59+00:00
Document Index: 36507803

Matched Legal Cases: ['art141', 'art141', 'art.80', 'art141', 'art. 7', 'art. 7', 'arte 6', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art.\n1']

LINEE GUIDA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA ALLEGATO TECNICO A1 - PDF
LINEE GUIDA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA ALLEGATO TECNICO A1
Download "LINEE GUIDA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA ALLEGATO TECNICO A1"
1 Comune di bagno di romagna Piazza Martiri 25 LUGLIO 1944, S. Piero in Bagno C.F P.I Tel: 0543 / Fax: 0543 / COMUNE di BAGNO DI ROMAGNA con sede in S. Piero in Bagno (Provincia di Forlì-Cesena) LINEE GUIDA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA ALLEGATO TECNICO A1 Iter 1. Manifestazione non soggetta alle verifiche della commissione, esame progetto sostituito da asseverazione del tecnico sul rispetto delle norme di sicurezza ; 2. Verifiche le verifiche ed accertamenti della commissione di pubblico spettacolo ; ai sensi dell art141 comma 2 le verifiche e gli accertamenti di al tulps sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.. Prima emissionedicembre 2011Revisioni APPROVATO CON DG N DEL giungo 2012
2 introduzione Le presenti linee guida riguardano la documentazione tecnica da allegare ai procedimenti volti alla realizzazione di attività di pubblico spettacolo occasionale, il cui massimo afflusso di avventori sia inferiore alle 200 persone. Tale documentazione risulta fondamentale per l esecuzione di una corretta istruttoria da parte degli uffici tecnici comunali e conseguentemente per l asseverare il rispetto delle leggi vigenti dal tecnico incaricato dal promotore della manifestazione. In linea di massima si tratta di fornire documentazione illustrabile attraverso: Elaborati grafici in scala adeguata ed a firma di tecnico abilitato, riportanti le indicazioni utili a verificare la rispondenza del progetto alle norme di prevenzione incendi, impiantistiche e di sicurezza applicabili; Relazione tecnica che ponga particolare attenzione al rispetto delle norme settoriali ed ai presidi adottati al fine di garantire la sicurezza; Relazione ed elaborati per una corretta pianificazione delle situazioni di emergenza potenzialmente verificabili durante le manifestazioni; Al fine di facilitare il compito degli organizzatori si rende disponibile la seguente documentazione, che potrà essere utilizzata come linea guida, a titolo puramente esemplificativo e sicuramente non esaustivo. La documentazione risulta articolarsi in una sezione unica che comprende : una prima parte riguardante uno schema esemplificativo per la redazione della relazione e degli allegati da allegare alla asseverazioni ai sensi del tulps. una seconda parte in cui sono riportate le asseverazioni tipo da presentare da parte del tecnico incaricato dal organizzatore/titolare della manifestazione in sostituzione delle verifiche ed accertamenti della commissione di pubblico spettacolo ; ai sensi dell art141 comma 2. pag. 2 di 39
3 LINEE GUIDA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA 1 allegato tecnico A1 1 Documentazione tecnico descrittiva per l agibilità ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S. 1 Iter Manifestazione non soggetta alle verifiche della commissione, esame progetto sostituito da asseverazione del tecnico sul rispetto delle norme di sicurezza ; parte prima relazione asseverata sul rispetto delle nerme di sicurezza per la manifestazione 4 2 RELAZIONE TECNICA DATI GENERALI 4 4 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MANIFESTAZIONE 4 6 VIE DI ESODO E USCITE DI EMERGENZA 6 7 IMPIANTI ELETTRICI 10 8 IMPIANTI DI UTILIZZAZIONE DI GAS COMBUSTIBILE (GPL) 15 9 IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO STRUTTURE ACCESSIBILI AL PUBBLICO ASPETTI IGIENICO SANITARI SERVIZIO DI VIGILANZA EMISIONI RUMOROSE ELABORATI GRAFICI parte seconda verifiche si sicurerzza da presentare da parte del tecnico incaricato e dal organizzatore/titolare della manifestazione in sostituzione delle verifiche ed accertamenti della commissione di pubblico spettacolo ; ai sensi dell art141 comma ASSEVERAZIONE DEL TECNICO PROGETTTISTA AI FINI Di conformità di quanto realizzato RISPETTO DELLLE NORME DI SICUREZZA e all esame progetto approvato dalla commissione di vigilanza comunale ASSEVERAZIONE SOSTITUTIVA EX-ART141 COMMA 2 PREVENZIONE INCENDI DM 19/08/ ASSEVERAZIONE SOSTITUTIVA EX-ART141 COMMA 2 IMPIANTI ELETTRiCI, IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ARTMOSFERICHE ASSEVERAZIONE SOSTITUTIVA EX-ART141 COMMA 2 IMPIANTI DEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE A GAS COMBUSTIBILE ASSEVERAZIONE SOSTITUTIVA EX-ART141 COMMA 2 REQUISITI IGIENICO SANITARI ASSEVERAZIONE SOSTITUTIVA EX-ART141 COMMA 2 COLLAUDO DELLE STRUTTURE ALLEGATI ALLA ASSEVERAZIONE SOSTITUTIVA EX-ART141 COMMA DICHIARAZIONE TITOLARE DELL ATTIVITÀ... 39
4 1 PARTE PRIMA RELAZIONE ASSEVERATA SUL RISPETTO DELLE NERME DI SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE 2 RELAZIONE TECNICA 3 DATI GENERALI DATI Denominazione della manifestazione Luogo ed indirizzo della manifestazione Data e durata della manifestazione Orari di svolgimento della manifestazione Ragione sociale dell associazione organizzatrice Nominativo ed indirizzo del titolare e/o del responsabile dell attività DESCRIZIONE Indicare la denominazione della manifestazione Inserire l indirizzo della manifestazione Indicare i giorni in cui si terrà la manifestazione Indicare le fasce orarie in cui si terrà la manifestazione Indicare il nominativo dell associazione che organizza l evento Indicare il nome e l indirizzo del titolare o del responsabile dell associazione organizzatrice dell evento 4 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MANIFESTAZIONE DATI Area occupata Accessi Accessi ai mezzi di soccorso e aree di stazionamento degli sessi Parcheggi DESCRIZIONE Identificare l area occupata della manifestazione e indicare se luogo all aperto od in locale pubblico. E opportuno fornire una planimetria dell area dove si intende svolgere la manifestazione (riferimento parte elaborati grafici da allegare). Indicare la posizione degli accessi (carrabili e/o pedonali) alla manifestazione accessi carrabili; accessi pedonali; E opportuno indicare gli accessi anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare). Indicare il percorso per l accesso per i mezzi di soccorso ed aree previste per lo stazionamento degli stessi. E necessario indicare gli accessi anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare). Indicare la posizione degli spazi destinati a parcheggi: parcheggio per veicoli situato presso; parcheggio mezzo di soccorso situato presso; E opportuno indicare i parcheggi anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare). pag. 4 di 39
5 Tipologia della manifestazione Programma ed attività previste Descrizione dei locali e/o delle attrezzature previste Indicare la tipologia della manifestazione: l attività prevista prevalente è la distribuzione di bevande e cibi in genere; l attività prevista prevalente è la: manifestazione sportiva (tornei di vari, corse ciclistiche ) con annessa distribuzione di bevande e cibi in genere; rievocazione storica con annessa distribuzione di bevande e cibi in genere; manifestazione di promozione locale (manifestazioni ludiche e sagre concerti ) con annessa distribuzione di bevande e cibi in genere; Dare indicazione del programma e delle attività previste durante l esecuzione della manifestazione: giorno... orario... inizio manifestazione; giorno... orario... spettacolo danzante; giorno... orario... complesso musicale; giorno... orario... corsa ciclistica ; giorno... orario... tiro con l arco; etc. Indicare i locali, le strutture fisse o temporanee previste durante la manifestazione: chiosco fisso per somministrazione bevande o cibi; tendone temporaneo per il consumo di cibi o bevande; palco per complesso musicale;gazebo; etc. E opportuno indicare il posizionamento delle strutture elencate anche sugli elaborati grafici e fornire le specifiche tecniche di ogni elemento montato (riferimento parte elaborati grafici da allegare). 5 CARATTERISTICHE DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALI UTILIZZATI Nel presente paragrafo devono essere descritte e fornite tutte le informazioni sulle caratteristiche tecniche delle strutture e dei materiali presenti all interno della manifestazione sia esse mobili che fisse. Nello specifico dovrà essere effettuata la valutazione della resistenza al fuoco, del carico di incendio, delle compartimentazioni e della reazione al fuoco. La valutazione dovrà essere effettuato da apposito tecnico abilitato ( Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.M sono idonei al rilascio delle certificazioni antincendio di cui alla L. 818/84 i professionisti iscritti in appositi elenchi tenuti dal Ministero dell Interno). Per quanto riguarda le strutture temporanee (tendoni o gazebi, tensostrutture gonfiabili o altra tipologia di struttura), è importante che sia specificata ed allegata le necessaria documentazione: certificazione di resistenza al fuoco, certificazione di reazione al fuoco, dichiarazioni impianti elettrici, etc.
6 DATI Tipologie costruttive Resistenza al fuoco DESCRIZIONE Descrivere per ogni singola struttura o attrezzatura prevista (tendoni, palchi, tribune, edifici, locali, ecc.): tipologia materiali di costruzione; dimensioni; descrizione locali; accessi; posti a sedere. Se necessario, per quanto riguarda le strutture esistenti indicare: la resistenza al fuoco delle strutture portanti mediante prove, calcoli o confronti con tabelle secondo il D.M La presente certificazione potrà essere prodotta solamente da tecnico abilitato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.M Per quanto riguarda le strutture temporanee a noleggio è necessario allegare alla relazione tecnica le apposite certificazione rilasciate obbligatoriamente dalla ditta locataria. Reazione al fuoco Allegare la certificazione di reazione al fuoco dei materiali presenti all interno della manifestazione, quali ad esempio: pavimentazioni; pareti; coperture;soffitti; controsoffitti; tendaggi e drappeggi; sedili; poltrone; mobili imbottiti. Le predette certificazioni sono obbligatoriamente consegnate all atto dell acquisto o del noleggio e dovranno essere allegate alla relazione tecnica. 6 VIE DI ESODO E USCITE DI EMERGENZA Nel presente paragrafo dovranno essere indicati i criteri ed i dati di dimensionamento delle vie di esodo in base a quanto previsto dalle normative vigenti. DATI Affollamento massimo ipotizzabile suddiviso per luoghi Numero e posizione delle uscite INDICAZIONI DI MASSIMA Indicare il numero massimo di persone presenti contemporaneamente che si prevede possano affluire, sulla base di dati provenienti delle precedenti manifestazioni o da fonti attendibili (prevendite n max posti a sedere etc..) Qualora non si conosca il numero di persone che possa affluire, si procederà ad un calcolo tendendo conto delle seguenti regole in (rif. Al DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 titolo IV art4.1) :nei locali di intrattenimento in genere (ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed aree attrezzate per accogliere spettacoli), nelle sale da ballo, nelle discoteche, l affollamento deve essere pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al mq al chiuso e di 1,2 persone al mq all aperto. Si ricorda che la densità di affollamento dovrà tenere conto anche dei vincoli previsti dalle norme igienico-sanitarie (vedesi capitolo aspetti igienico sanitari), ovvero in base al numero di servizi igienici previsti. Indicare il numero e la posizione delle uscite di emergenza: per l intera area soggetta; per singola struttura o locale previsto. (rif. Al DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 titolo IV art4.3) E opportuno indicare il posizionamento delle uscite di sicurezza anche sugli elaborati grafici con le relative capacità di deflusso (riferimento parte elaborati grafici da allegare). pag. 6 di 39
7 Percorsi d esodo Indicare la lunghezza e la larghezza minima dei percorsi d esodo, tenendo presente le seguenti regole: _la larghezza minima deve essere non inferiore a 1,20 m.; _per i locali con capienza non superiore a 150 persone è ammessa la larghezza minima di 0,90 m; _per i locali al chiuso la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall interno fino a luogo sicuro, non deve essere superiore a 50 m. E opportuno indicare il percorso delle uscite di sicurezza anche sugli elaborati grafici (vedesi capitolo elaborati grafici). Indicare il numero e l ubicazione delle scale presenti all interno della manifestazione, tenendo conto delle normative vigenti. Scale Porte Distribuzione dei posti a sedere A titolo non esaustivo si riportano le principali regole: _le scale devono avere strutture resistenti al fuoco; _i gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata); le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m; i corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse; le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale; qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso del pubblico in situazioni di emergenza o di panico. E opportuno indicare il posizionamento delle scale anche sugli elaborati grafici (vedesi capitolo elaborati grafici). Indicare il numero e l ubicazione delle porte presenti sulle vie di uscita. Si riportano le seguenti regole, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell esodo a semplice spinta; le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, e non devono essere bloccate da alcun dispositivo che possa compromettere e/o ostacolare la loro rapida e sicura apertura; esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire i passaggi, corridoi e pianerottoli; le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza; i serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di dispositivi a barre di comando tali da consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l apertura del serramento. E opportuno indicare il posizionamento delle porte di emergenza anche sugli elaborati grafici (vedesi capitolo elaborati grafici). In caso di manifestazione temporanea al chiuso, i posti a sedere devono rispondere ai requisiti di legge. Si riportano di seguito le principali: _i posti a sedere tipo fisso, devono essere distribuiti in settori con non più di 160 posti, con un massimo di 16 posti per fila e di 10 file, con distanza tra gli schienali di almeno 0,8 m; _quando la distanza tra gli schienali delle file è di almeno 1,1 m, i posti a sedere possono essere distribuiti in settori di 300 posti con un massimo di 20 posti per fila e di 15 file;
8 _i settori devono essere separati l uno dall altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m; tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 1,2 m; _nei locali con capienza non superiore a 150 posti è consentita una larghezza delle corsie di passaggio non inferiore a 0,9 m; _nei locali di trattenimento in genere (ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli), nelle sale da ballo, nelle discoteche, la distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata secondo le necessità, non deve in ogni caso costituire impedimento ed ostacolo all esodo delle persone in caso di emergenza; _la distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente; schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,8 m.; la larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con braccioli, e di 0,45 m senza braccioli; _le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed avere sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravità. Quando la distanza tra gli schienali di file successive è di almeno 1,1 m è consentito che il sedile sia del tipo fisso; _nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, può essere concesso l impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file; ciascuna fila non può contenere più di 10 sedie in gruppi di 10 file, per complessivi 500 posti al chiuso e 1300 posti all aperto per locale; _è vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi; _nei locali di trattenimento in genere (ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli), nelle sale da ballo, nelle discoteche, la distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata secondo le necessità, non deve in ogni caso costituire impedimento ed ostacolo all esodo delle persone in caso di emergenza. In caso di manifestazione temporanea al chiuso, i posti in piedi devono rispondere ai requisiti di legge. Distribuzione dei posti in piedi Posti di stazionamento per diversamente abili Zona di stazionamento Sicura Di seguito si riportano i principali: _il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 mq di superficie; _i posti in piedi devono essere computati agli effetti della larghezza delle uscite; _le aree destinate ai posti in piedi devono essere disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere; _negli impianti sportivi al chiuso, utilizzati occasionalmente per manifestazioni musicali dal vivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell area destinata ad attività sportiva può consentirsi fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie, senza ricorrere alla necessità di realizzare settori e percorsi di esodo all interno dell area medesima. Indicare la zona riservata allo stazionamento degli spettatori o degli utenti diversamente abili e i relativi sistemi di accesso; Indicare il numero delle zone sicure correlandole con le vie di esodo e riportandone la dimensione Luogo sicuro. Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio -- separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo -- avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico). il numero ed il percorso d esodo e la lunghezza dei percorsi di esodo pag. 8 di 39
9 E necessario indicare i luoghi sicuri anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare). Accessi ai mezzi di soccorso e aree di stazionamento degli stessi Indicare che non vi sia conflittualità tra le vie di esodo, i luoghi sicuri e altri tipi di flussi di traffico con il percorso per l accesso dei mezzi di soccorso, dalle aree previste per lo stazionamento degli stessi, alla zone dove si svolge l intrattenimento verificandone le compatibilità dimensionali con quanto presente nel locale e/o area aperta. E necessario indicare gli accessi anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare).
10 7 IMPIANTI ELETTRICI Gli impianti elettrici esistenti dovranno possedere la dichiarazione di conformità (art. 7 D.M. 37/08 se impianti interni o collegati ad impianti interni); se impianti esterni dovranno essere realizzati conformemente alla L.186 del (norme CEI) e d.lgs. 81/08. Tale documentazione dovrà essere allegata alla documentazione tecnica (vedesi capitolo allegati). Gli impianti elettrici con obbligo di progetto, sia temporanei che fissi di nuova realizzazione, dovranno essere progettati da apposito professionista abilitato (perito industriale od ingegnere o architetto iscritto al rispettivo albo), tenendo conto dei INDICAZIONI DI MASSIMA descritti nelle tabelle che seguono, Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati e messi in funzione, prima dell inizio della manifestazione, da ditta installatrice che a fine lavori rilascerà: la dichiarazione di conformità al progetto realizzato (art. 7 D.M. 37/08). dichiarazione di conformità ai sensi della L. 186 del (norme CEI) e d.lgs. 81/08 (se non soggetti al dm 37/08) integrato da una relazione di un tecnico abilitato sul collaudo tecnico e funzionale (rispondenza degli impianti elettrici normali e di emergenza alle norme CEI applicabili all'attività specifica); Il certificato di collaudo tecnico deve essere eseguito secondo le modalità e prescrizioni della parte 6 della norma CEI 64-8 e deve essere redatto da Professionista abilitato, con particolare riferimento a: - corretto dimensionamento in relazione ai carichi reali; - idoneità in relazione alle condizioni di posa; - idoneità alla resistenza di isolamento; - idoneità delle protezioni contro le sovracorrenti e i cortocircuiti; - idoneità delle protezioni contro i contatti diretti ed indiretti; - idoneità delle misure assunte per la protezione contro le scariche atmosferiche (deve essere valutato il rischio secondo CEI 81-1, 81-4Vl e l'eventuale impianto di protezione deve essere verificato secondo CEI 81-2; oltre a quanto sopra riportato il collaudo dovrà essere accompagnato da prova dell efficienza dell'impianto di illuminazione di sicurezza con particolare riguardo a: ubicazione dei punti luce, suddivisione dei circuiti, protezione delle lampade, ubicazione della sorgente ausiliaria indipendente, autonomia, livello illuminamento, funzionamento. pag. 10 di 39
11 DATI Caratteristiche generali Cavi elettrici INDICAZIONI DI MASSIMA Requisiti generali degli impianti elettrici: _i componenti elettrici non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione, e non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; _le persone presenti non devono potere entrare in contatto con elementi in tensione dell'impianto; _i cavi, le attrezzature, gli impianti non devono poter determinare situazioni di pericolo e/o intralcio per le vie di esodo o per eventuali interventi di soccorso; _gli impianti devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell intero sistema; _gli impianti devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette, e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono; _deve essere previsto uno o più dispositivi di manovra (pulsante di sgancio) che in caso di pericolo sia in grado di mettere fuori servizio l interno impianto elettrico; nel sistema di vie di uscita non devono essere installatati né cavi ne attrezzature che costituiscano ostacolo al deflusso delle persone. I cavi devono essere installati rispettando le seguenti caratteristiche: i cavi devono essere del tipo "non propaganti la fiamma" o "non propaganti l'incendio"; _i cavi posti sul piano di calpestio dovranno essere protetti contro urti, perforazioni o danneggiamenti in genere mediante opportuni apparati che ne garantiscano la protezione meccanica secondo il tipo di sollecitazione a cui devono resistere _i cavi poggiati o interrati in luoghi di prevedibile passaggio, dovranno essere adeguatamente protetti da danneggiamenti; le condutture devono essere realizzate in uno dei modi indicati in dalle normative CEI I cavi aerei dovranno essere installati rispettando le seguenti ulteriori caratteristiche : _l'altezza da terra deve essere non inferiore a 3 metri; _in corrispondenza degli accessi carrabili all'area della manifestazione, l'altezza minima dei cavi dovrà essere di 5 metri, per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso in caso di emergenza; _i cavi dovranno poggiare su sostegni robusti ed affidabili, posti a distanza reciproca non superiore a quella prescritta per i cavi autoportanti, in caso contrario dovranno essere collegati, mediante fascette di fissaggio, a cavi di supporto in acciaio zincato. E opportuno indicare il percorso dei cavi elettrici anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare).
12 Quadro elettrico generale Quadri elettrici secondari Apparecchi di illuminazione Il quadro elettrico deve essere installato rispettando le seguenti caratteristiche : la linea di alimentazione per la consegna dell'energia elettrica in bassa tensione deve fare capo ad un ambiente non accessibile al pubblico, o ad un armadio chiuso a chiave; dopo il punto di consegna ENEL deve essere previsto un dispositivo di comando di emergenza, atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico con l'eccezione dei servizi di sicurezza; dovrà altresì essere previsto almeno un dispositivo di protezione magnetotermico e differenziale, adeguato per potere di interruzione e tempo di intervento; tali dispositivi devono essere posti in un ambiente (o armadio) ben segnalato, protetto dall'incendio, facilmente accessibile al personale preposto dall'esterno in caso di emergenza (es. armadio chiuso con vetro frangibile). E opportuno indicare il posizionamento del quadro elettrico anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare). I quadri elettrici secondari, posizionati a valle del quadro elettrico generale, devono essere installati rispettando le seguenti caratteristiche: _devono essere previsti dispositivi di protezione magnetotermica e/o differenziale, adeguati per potere di interruzione e tempo di intervento, per ogni linea di alimentazione in partenza; _tali dispositivi devono essere posti in un ambiente (o armadio) ben segnalato, protetto dall'incendio, facilmente accessibile al personale preposto dall'esterno in caso di emergenza (es. armadio chiuso con vetro frangibile). E opportuno indicare il posizionamento dei vari quadri elettrici secondari anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare). Gli apparecchi di illuminazione devono rispondere ai seguenti requisiti: gli apparecchi di illuminazione devono essere resistenti alla fiamma ed all'accensione (e quelli sospesi) devono essere montati in modo che il loro movimento non possa danneggiare i cavi di alimentazione; i cavi di alimentazione non devono essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche; qualora esistano pericoli derivanti da urto, devono essere installati apparecchi di illuminazione dotati di protezione specifica. Gli apparecchi d'illuminazione devono inoltre essere mantenuti ad adeguata distanza dagli oggetti illuminati, se questi ultimi sono combustibili, ed in particolare per i faretti e i piccoli proiettori tale distanza deve essere: fino a 100W - 0,5 m; da 100 a 300W - 1 m; da 300 a 500W 1,5 m; negli ambienti di superficie superiore a 100 mq accessibili al pubblico, le lampade devono essere distribuite almeno su 2 circuiti, per quanto possibile in modo alternato in modo da prevedere in caso di guasto un minimo disservizio. E opportuno indicare il posizionamento degli apparecchi di illuminazione anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare). pag. 12 di 39
13 Illuminazione di sicurezza Impianto di terra L'illuminazione di sicurezza deve soddisfare le seguenti ulteriori caratteristiche : _l'impianto di sicurezza deve essere indipendente da qualsiasi altro impianto elettrico dell'attività; _l'alimentazione dell'impianto di sicurezza può essere centralizzata od autonoma; _l'illuminazione di sicurezza deve sostituirsi automaticamente ed immediatamente alla illuminazione normale quando questa venga a mancare, e deve essere in grado di funzionare per almeno 60 minuti; _deve essere assicurato un livello di illuminamento tale da consentire un ordinato sfollamento fino alla pubblica via, o fino a spazi all'aperto di adeguate dimensioni; _tale livello di illuminamento minimo deve essere comunque non inferiore a 5 lux ad 1 metro di altezza in corrispondenza delle scale e delle porte, e non inferiore a 2 lux in ogni altro ambiente al quale abbia accesso il pubblico; _nel caso in cui si utilizzano lampade autonome autoalimentate, deve comunque essere garantita l'inserzione automatica ed immediata al mancare dell'alimentazione principale, ed il funzionamento per almeno 1 ora; _nel caso di impianto di sicurezza con alimentazione centralizzata (batterie di accumulatori o generatori autonomi di energia), le linee di alimentazione delle lampade devono essere suddivise su almeno 2 circuiti, e devono essere indipendenti da quelle dell'impianto principale; _se l'impianto principale viene alimentato da generatore autonomo di energia, l'impianto di sicurezza dovrà avere alimentazione comunque autonoma e separata. E opportuno indicare il posizionamento degli apparecchi di illuminazione di sicurezza anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare). L impianto di terra dovrà rispondere ai seguenti requisiti: _in ogni impianto utilizzatore la messa a terra di protezione di tutte le parti di impianto e tutte le messe a terra di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori devono essere effettuati collegando le parti interessate a un impianto di terra unico; _la misura della resistenza di terra, e la verifica dei conduttori di terra e di protezione, devono essere opportunamente certificate da professionista abilitato. Si evidenzia, a titolo esemplificativo, che dovranno essere collegati con l'impianto di terra tutte le masse ovvero: apparecchi utilizzatori (frigoriferi, friggitrici, etc.); centro stella di trasformatori e di generatori autonomi di corrente; scaricatori; sistemi contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche; sistemi antidisturbo; pali o tralicci metallici per sostegno cavi; palchi passerelle metaliihce etc; _la scelta e l'installazione dell'impianto di terra devono essere tali che: il valore della resistenza di terra sia in accordo con le esigenze di protezione e di funzionamento dell'impianto e l'efficienza dell'impianto si mantenga nel tempo. E opportuno indicare il percorso dell impianto di terra anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare).
14 Gruppi elettrogeni In generale i gruppi elettrogeni, adibiti a servizio autonomo e/o di riserva, devono rispondere ai seguenti requisiti: essere installati in un ambiente con idonee caratteristiche antincendio, con ventilazione naturale diretta verso l'esterno, oppure in un fabbricato indipendente completamente separato dai luoghi e/o dai locali destinati al pubblico e/o alle manifestazioni; per esigenze temporanee potrà esser consentito che i gruppi elettrogeni siano posizionati all'aperto; in tali casi il gruppo dovrà essere protetto da manomissioni mediante idonea protezione, e dovrà essere protetto da agenti atmosferici; l'area circostante, per una distanza di almeno 3 metri, dovrà essere sgombra da depositi di materiali combustibili; a presidio del generatore dovrà essere posto almeno un estintore, di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 89B-C, collocato in posizione ben visibile e facilmente e sicuramente raggiungibile; l esercizio, la manutenzione e la sorveglianza del generatore devono essere affidati a personale idoneo ed autorizzato; l utilizzo di gruppi elettrogeni di potenza superiore a 25 kw deve avvenire in conformità alle specifiche norme vigenti di prevenzione incendi. E opportuno indicare il posizionamento dei gruppi elettrogeni anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare). pag. 14 di 39
15 8 IMPIANTI DI UTILIZZAZIONE DI GAS COMBUSTIBILE (GPL) Nel presente paragrafo dovranno essere descritti gli impianti di utilizzazione di gas combustibile (alimentazione cucine, griglie, etc. Gli impianti di utilizzazione del gas esistenti dovranno possedere la dichiarazione di conformità (art. 7 D.M. 37/08) che dovrà essere allegata alla documentazione tecnica (vedesi capitolo allegati). Gli impianti di utilizzazione del gas, sia temporanei che fissi di nuova realizzazione, dovranno essere progettati da apposito professionista abilitato (perito industriale od ingegnere o architetto iscritto al rispettivo albo), tenendo conto delle INDICAZIONI DI MASSIMA descritti nelle tabelle che seguono, mentre saranno realizzati, prima dell inizio della manifestazione, da ditta installatrice che a fine lavori rilascerà la dichiarazione di conformità (art. 7 D.M. 37/08). Nelle tabelle sono indicati le INDICAZIONI DI MASSIMA imposti dalla normativa vigente in materia. DATI Generalità Prescrizioni INDICAZIONI DI MASSIMA Requisiti generali degli impianti di utilizzazione di gas combustibili: le condutture principali del gas devono essere a vista ed esterne al fabbricato, ed ubicate distanti da porte e finestre; la conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione, e perfettamente segnalato; è vietata l'utilizzazione di GPL a quota inferiore al piano di calpestio esterno, ed in vicinanza di griglie o aperture comunicanti con locali cantinati, sottoscale e ripostigli; non devono essere mai tenuti in deposito bidoni di GPL non allacciati, siano essi anche parzialmente pieni, o vuoti, o presunti vuoti; i bidoni (o il bidone) di GPL devono essere posti sempre all'esterno degli edifici; se un impianto utilizzante GPL viene alimentato da serbatoio fisso, questi deve distare almeno 10 metri da aree accessibili al pubblico e 5 metri da parcheggi. E opportuno indicare il posizionamento dei depositi di GPL anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare). Di seguito sono descritte le prescrizioni per la realizzazione degli impianti a gas: per le manifestazioni temporanee potranno essere utilizzati impianti temporanei, utilizzanti ciascuno non più di 2 bidoni di GPL, dal contenuto massimo di 25 kg ognuno, con potenzialità complessiva ai bruciatori di ciascun impianto inferiore a kcal/h. Impianti temporanei a gas possono essere ubicati anche all'interno di stands o chioschi ubicati all'aperto, con l'osservanza delle seguenti condizioni: i bidoni di GPL devono essere posti sempre all'esterno delle pareti perimetrali; le pareti perimetrali e la copertura del chiosco, per una distanza di almeno 3 metri dai bruciatori e/o dai bidoni, devono essere di materiale incombustibile (es. lamiera metallica, prefabbrico in cemento, etc.); in uno stesso chiosco possono coesistere fino a due impianti di gas (ciascuno delle dimensioni massime descritte precedentemente), a condizione che i rispettivi bidoni di GPL siano a distanza reciproca di almeno 5 metri, e che un intero lato del chiosco sia aperto per almeno metà della sua altezza;
16 nel caso di allestimento di griglie, bracieri e fuochi di ogni genere la posizione dei bidoni del gpl deve essere dislocata ad una distanza minima di 5 metri Rif. DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 2004 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2004) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l installazione e l esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m 3. Tubazioni Le tubazioni dell impianto a gas dovranno rispondere ai seguenti requisiti: _le tubazioni fisse di adduzione e distribuzione devono essere realizzate in acciaio, in rame, o in altro materiale specificamente autorizzato da norme UNI-CIG e colorate di giallo; _i tubi flessibili di collegamento dell'impianto agli apparecchi utilizzatori devono rispondere alle caratteristiche UNI-CIG _a presidio di ciascun impianto gas dovranno essere collocati almeno due estintori, di tipo approvato, carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C, collocato in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile. pag. 16 di 39
17 9 IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE Nel presente paragrafo dovranno essere descritti gli impianti di refrigerazione presenti nella manifestazione ( PISTE DA PATTINAGGIO EFFETTI SPECIALI PER MANIFESTAZIONI) Gli impianti di utilizzazione del gas esistenti dovranno possedere la dichiarazione di conformità (art. 7 D.M. 37/08) che dovrà essere allegata alla documentazione tecnica (vedesi capitolo allegati). Gli impianti di utilizzazione del gas, sia temporanei che fissi di nuova realizzazione, dovranno essere progettati da apposito professionista abilitato (perito industriale od ingegnere o architetto iscritto al rispettivo albo), tenendo conto dei INDICAZIONI DI MASSIMA descritti nelle tabelle che seguono, mentre saranno realizzati, prima dell inizio della manifestazione, da ditta installatrice che a fine lavori rilascerà la dichiarazione di conformità (art. 7 D.M. 37/08). Nelle tabelle che seguono, a lato della colonna dati, sono indicati le INDICAZIONI DI MASSIMA imposti dalla normativa vigente in materia. DATI Generalità INDICAZIONI DI MASSIMA Requisiti generali degli impianti di produzione del freddo dovranno riportare il tipo ed ubicazione e l interferenza con il pubblico ed il personale della parte relativa: al compressore allo scambiatore al condensatore il tipo di circuiti per la produzione del ghiaccio e disposizione planimetrica. E opportuno indicare il posizionamento dei suddette macchine anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare). Prescrizioni Dovranno necessariamente essere adottati dei gas non tossici ne infiammabili
18 10 IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO Nel presente paragrafo dovranno essere descritti tutti gli impianti e le attrezzature adibite adf antincendio (estintori). DATI Estintori INDICAZIONI DI MASSIMA All interno della manifestazione dovranno essere previsti estintori nel numero ed aventi caratteristiche come di seguito indicati: gli estintori portatili d'incendio dovranno essere di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C, utilizzabili anche su apparecchi sotto tensione elettrica. Gli estintori devono essere installati secondo i seguenti criteri: _devono essere distribuiti nella misura di almeno un estintore ogni 200 m2 di superficie, con un minimo di due estintori per piano e/o compartimento; _devono essere ubicati in posizione facilmente e sicuramente accessibile, protetti da urti accidentali e ben visibili; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l individuazione, anche a distanza; _estintori supplementari devono essere collocati in prossimità degli accessi e degli eventuali punti di maggior pericolo; _gli estintori carrellati, se previsti, devono essere conformi alle norme UNI E opportuno indicare il posizionamento degli estintori anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare). 11 STRUTTURE ACCESSIBILI AL PUBBLICO Nel presente paragrafo, dovranno essere riportate quelle attrezzature atte allo spettacolo e/o trattenimento: La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che mentre gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma passiva (cinema, teatro, quindi con ausilio di palchi solamente utilizzata da attori o organizzatori), i trattenimenti al contrario sono divertimenti cui il pubblico partecipa attivamente utilizzando le strutture montate. DATI Attrazioni montate INDICAZIONI DI MASSIMA Deve essere fornita una descrizione dell attrazione con allegato la seguente documentazione: a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni; b) copia del libretto dell'attività registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi, dal quale si evinca l avvenuta verifica annuale dell attrazione ai sensi dell articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante ; c) dichiarazione rilasciata dall'esercente l'attrazione di spettacolo viaggiante, sulla conoscenza del corretto uso dell attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza. d) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documenta-zioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria; Dovranno altresì essere ottemperate le seguenti prescrizioni: a) dovrà essere garantita una distanza minima di almeno: pag. 18 di 39
19 - m. 3 tra ogni singola attrazione dotata di struttura meccanica in movimento; - m. 1,5 da recinzioni o siepi o elementi similari posti sul retro dell attrazione, non direttamente accessibile al pubblico; - m. 6 da edifici, tendoni o strutture similari ivi adiacenti; b) nel caso di installazioni in piazze o aree delimitate, dovrà essere garantito un accesso all area costituito da un corridoio centrale avente una larghezza non inferiore a m. 3,5 ed un altezza libera a m. 4, nonché un idonea area di manovra per i mezzi di soccorso, con particolare riferimento ai mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco; c) tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; d) i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone; e) ogni attrazione dovrà disporre di almeno n. 1 estintore - avente capacità estinguente non inferiore a 34A-244B-C - in regola con gli obblighi semestrali del controllo periodico. Al fine dell inizio di attività dell attrazione dovrà esser fornita dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in possesso dei requisiti di cui all articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in alternativa da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza. Tale dichiarazione deve essere estesa ai collegamenti elettrici in presenza di aree attrezzate ove sia già presente un impianto di terra e l erogazione dell energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro elettrico dotato di tutte le protezioni, compreso l interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell impianto elettrico di alimentazione dell attività a firma di tecnico abilitato.
20 Verifica dei carichi sospesi, (controsoffitti, lampadari, corpi illuminanti, americane, impianti di amplificazione, elementi di arredo e scenografici, ecc.) dalla quale possa evincersi il corretto montaggio della struttura da appendere, la corretta applicazione della stessa, nonché l idoneità statica di tutti gli elementi che collaborano alla sospensione del carico (struttura, soffitto, agganci, tiranti, ecc.) Si segnala di seguito la documentazione utile ad attestare la sicurezza dei carichi sospesi: 1. documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato; 2. schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato; Carichi sospesi 1/2 pag. 20 di 39
VADEMECUM per MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
VADEMECUM per MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (fiere, sagre e feste, ecc.) CON INSTALLAZIONE DI : STRUTTURE e ATTREZZATURE PRECARIE (stands, gazebo, palchi, tensostrutture, capannine, tendoni di copertura, tendaggi,
oggetto: XXVIII rassegna teatrale dialettale a Levata Asseverazione del tecnico abilitato certificante l'agibilità di cui all'art.
1, via Verga fraz.levata - I 46010 curtatone tel. + 39 0376 291468 email prex@xcalcs.com certif. postmaster@pec.xcalcs.com c.f. prs fnc 48m11 e897o Albo Ingg.MN n.514 Luogo e data Curtatone, 02/07/2014