Source: http://docplayer.cz/15753479-Kanalizacni-rad-verejne-stokove-site-obce-podhrad.html
Timestamp: 2018-08-20 19:58:10+00:00
Document Index: 49899378

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254']

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad - PDF
Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad"
1 KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad
2 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu str Cíle kanalizačního řádu str Popis území str Charakter lokality str Odpadní vody str Popis stokové sítě str Údaje o čistírně odpadních vod str Kapacita čistírny odpadních vod a limity vypouštěného str. 8 znečištění 6. Údaje o vodním recipientu str Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace str Limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace str Množství odpadních vod str Seznam látek, které nejsou odpadními vodami str Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných str. 13 událostech 10. Kontrola odpadních vod str Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním str. 14 řádem 12. Aktualizace a revize kanalizačního řádu str. 14 příloha č. 1 - Povolení k vypouštění OV z veřejné kanalizace Podhrad str. 16 příloha č. 2 - Výkonové parametry ČOV Podhrad v roce 2003 str. 18 příloha č. 3 - Povolení k vypouštění do veřejné kanalizace Podhrad str. 19 příloha č. 4 - Informativní výpis z platných zákonů a předpisů str. 22 grafická příloha č. 1 - Schema stokové sítě měř. 1:3000 grafická příloha č. 2 - Místo kontroly odpadních vod - restaurace 1
3 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ : PODHRAD IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ: /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD: /1 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do veřejné stokové sítě obce Podhrad zakončené čistírnou odpadních vod Podhrad Vlastník kanalizace : CHEVAK Cheb, a.s Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Tršnická 11, Cheb Provozovatel kanalizace : CHEVAK Cheb, a.s. Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Tršnická 11, Cheb Zpracovatel provozního řádu : CHEVAK Cheb, a.s. odd. vodorozvoje, Milena Hájková Datum zpracování : leden 2004 Záznamy o platnosti kanalizačního řádu : Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu... č. j.... ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu 2
4 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a zákon č. 20/2004 Sb., - vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU a) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem, b) Kanalizační řád stanovuje druhy vod, které mohou být do veřejné stokové sítě vypouštěny a jejich množství a míru znečištění, c) Kanalizační řád stanovuje druhy vod, které nesmí být do veřejné stokové sítě vypouštěny, jejich množství a míru znečištění, a seznam látek, které nejsou odpadními vodami, d) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb., 3
5 e) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, f) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, g) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen, h) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, i) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání veřejné stokové sítě obce Podhrad tak, aby zejména : a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 4
6 3. POPIS ÚZEMÍ 3.1. CHARAKTER LOKALITY V obci Podhrad bylo podle posledních oficiálních statistických údajů z roku 2002 celkem 481 trvale bydlících obyvatel. Většina obyvatel vyjíždí za prací nebo do školy z obce do blízkého města Cheb. Zástavbu v obci tvoří rodinné domy a objekty občanské vybavenosti. Nejsou zde žádné průmyslové objekty. Na východním, jižním a jihozápadním okraji obce jsou pozemky využívané k rekreaci. Jsou to zahrádky a chatové osady. Tyto lokality nejsou napojeny na veřejnou vodovodní a kanalizační síť. Obec Podhrad se nachází cca 3 km od Chebu, na území o rozloze cca 0,352 km 2. Průměrný srážkový úhrn je v této lokalitě 662,0 mm/rok. Odpadní vody z obce včetně dešťových vod jsou odváděny jednotnou stokovou sítí na čistírnu odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody odtékají do Hájského potoka, který protéká obcí směrem ze západu na jih a po 300 m od místa zaústění odpadních vod se vlévá do Jesenické nádrže ležící na řece Odravě. Hájský potok není významným vodním tokem, řeka Odrava je významným vodním tokem (ve smyslu vyhlášky č. 470/2001 Sb.). Na veřejnou kanalizaci je napojeno 388 obyvatel obce, prostřednictvím 88 kanalizačních přípojek. Obec Podhrad je zásobována vodou z veřejného vodovodu CHEVAK Cheb, a.s. Rozvodná vodovodní síť je součástí skupinového vodovodu Cheb, obec je zásobována přívodním řadem z vodojemu na Švédském vrchu. Na vodovod je napojeno 450 obyvatel obce, prostřednictvím 101 vodovodních přípojek ODPADNÍ VODY V odkanalizované lokalitě vznikají tyto odpadní vody vnikající do kanalizace : a) v bytovém fondu (obyvatelstvo) b) v zařízeních občansko-technické vybavenosti c) dešťové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací), d) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území). 5
7 Odpadní vody z bytového fondu (obyvatelstvo) Jedná se o splaškové odpadní vody z domácností z nemovitostí napojených přímo na kanalizační síť. Odpadní vody z domácností tvoří společně s dešťovými vodami většinu odpadních vod přiváděných na čistírnu. Odpadní vody občansko-technické vybavenosti Jedná se o splaškové odpadní vody a tvoří velmi malé procento z celkového množství odpadních vod přiváděných na čistírnu. Jsou to odpadní vody ze sféry služeb, např. restaurace, obchod; z nemovitostí, které jsou napojeny přímo na kanalizační síť. V obci je jeden producent odpadních vod, který má na vnitřní kanalizaci zařízení pro předčištění odpadních vod před jejich vypuštěním do veřejné kanalizace a současně má stanoveny rozhodnutím vodoprávního úřadu limity znečištění. objekt zpevněné plochy u restaurace povolení č.j. ŽP/2337/00 vydáno dne platnost do zařízení odlučovač ropných látek GSOL 2/10 4. POPIS STOKOVÉ SÍTĚ Veškeré odpadní vody z domácností a objektů občanské vybavenosti jsou spolu s dešťovými vodami gravitačně odváděny jednotnou veřejnou stokovou sítí na komunální čistírnu odpadních vod. Celková délka stokové sítě je 4,47 km. Z čistírny jsou odpadní vody vypouštěny do Hájského potoka. Povolení k vybudování stokové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod bylo vydáno v prosinci Čistírna byla uvedena do zkušebního provozu v květnu 1993, po připojení části kanalizační sítě. V trvalém provozu je čistírna od června Stoková kanalizační síť je vybudována z těchto materiálů: betonové potrubí DN ,46 m betonové potrubí DN ,45 m kameninové potrubí DN ,60 m kameninové potrubí DN ,00 m c e l k e m 4477,51 m 6
8 Podrobější údaje o stokové síti jsou uvedeny v technické a provozní dokumentaci CHEVAK Cheb, a.s. Situace jednotné stokové sítě obce Podhrad je zakreslena na grafické příloze č. 1 kanalizačního řádu 5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE Množství odebírané a vypouštěné vody Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci je 481, z toho je na veřejnou kanalizaci napojeno 388 obyvatel, prostřednictvím 88 kanalizačních přípojek. Celkem bylo v roce 2003 z veřejné kanalizace vypuštěno do recipientu m 3 /d, z toho bylo m 3 /r vod splaškových a m 3 /r vod dešťových. Specifická produkce kanalizací odváděných odpadních vod fakturovaných (splaškových) na jednoho připojeného obyvatele byla 115 l/d. Odlehčení Na stokové síti není žádný odlehčovací objekt. Odlehčení odpadních vod je realizováno v areálu čistírny odpadních vod. Odpadní vody přitékající na ČOV jsou nejprve přivedeny do odlehčovacího objektu, kde jsou přívalové dešťové vody přesahující množství Q dešť 55 l/s odlehčeny do recipientu. Po průchodu česlemi jsou odpadní vody přivedeny do druhého odlehčovacího objektu. Tam jsou do recipientu odlehčeny vody přesahující množství 5,5 l/s. Odlehčené vody odtékají do recipientu jednou stokou společně s vyčištěnými odpadními vodami. Čistírna odpadních vod Kanalizační čistírna je mechanicko biologická MČOV II/k 2 jednotky, výrobce VHS Ústí nad Labem s hrubým předčištěním a uskladňovací nádrží. Povolení k vybudování odpadních vod bylo vydáno v prosinci V květnu 1993 byla čistírna uvedena do zkušebního provozu v květnu V trvalém provozu je od června Technologická skladba čistírny odpadních vod: odlehčení odpadních vod, jemné česle, odlehčení před biologickým stupněm, lapák písku, rozdělovací objekt, biologický systém (dvě komplexní biologické jednotky), měrný objekt, uskladňovací nádrž přebytečného kalu. Podrobější údaje o čistírně odpadních vod jsou uvedeny v technické a provozní dokumentaci CHEVAK Cheb, a.s. 7
9 Vodoprávní povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace Podhrad bylo vydáno : dne: 6. června 1994 č. j. : ŽP/2637/94 vydal: Okresní úřad v Chebu, referát životního prostředí limity pro vypouštění odpadních vod z ČOV do recipientu: množství m 3 /rok BSK 5 max. 30 mg/l max. 1 t/r CHSK Cr max. 110 mg/l max. 3,7 t/r NL s max. 50 mg/l max. 1,7 t/r Kopie vodoprávního povolení je v příloze č. 1 kanalizačního řádu na straně KAPACITA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Základní projektové kapacitní parametry : Q 24 1,05 l/s 3,79 m 3 /h Q max.h 3,52 l/s 12,7 m 3 /h Q dešť 5,5 l/s 20,0 m 3 /h Počet připojených ekvivalentních obyvatel dle BSK V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 388 fyzických, v obci trvale bydlících obyvatel. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 268 ekvivalentních obyvatel. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK 5 dosahuje 95,5 %. Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny v příloze kanalizačního řádu č. 2 na straně 18. 8
10 6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Recipientem pro vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace Podhrad je Hájský potok. Hájský potok není významným vodním tokem (ve smyslu vyhlášky č. 470/2001 Sb.). Název recipientu Hájský potok Číslo hydrologického profilu Identifikační číslo vypouštění odpadních vod Správce toku Zemědělská vodohospodářská správa Q 355 2,0 l/s Kvalita vody při Q 355 BSK 5 4,0 mg/l NL 3,0 mg/l 7. ODPADNÍ VODY VYPOUŠTĚNÉ DO VEŘEJNÉ KANALIZACE Kanalizační řád stanovuje všeobecně maximální míru znečištění pro splaškové vody vypouštěné do jednotné stokové sítě v obci Podhrad, vzhledem k tomu, že na kanalizaci nejsou napojeny žádné zdroje průmyslových nebo jiným látkami znečištěných odpadních vod. Dále stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod z objektu restaurace na st.p.č. 81/2 a 81/1 k.ú. Podhrad a to limity shodné s rozhodnutím vodoprávního úřadu. Do jednotné stokové sítě v obci Podhrad mohou být vypouštěny: a) splaškové odpadní vody produkované vlastníky pozemku nebo stavby připojené kanalizační přípojkou na jednotnou stokovou síť b) dešťové vody odtékající z pozemku nebo stavby připojené kanalizační přípojkou na jednotnou stokovou síť (splaškové a dešťové vody znečištěné ve smyslu ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky, bod 4.2 Druhy odpadních vod - viz. příloha č. 4 kanalizačního řádu na straně 20) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody v míře znečištění stanovené v tabulce č. 1 a 2 na straně 10 a 11 kanalizačního řádu. Vypouštění odpadních vod znečištěných nad rámec uvedených koncentračních limitů je zakázáno. V případě zjištění vypouštění odpadních vod na rámec uvedených limitů, bude toto považováno za 9
11 "neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace" ve smyslu 10 odst. 2 bod b) zákona č. 274 Sb., o vodovodech a kanalizacích - (viz příloha č. 4 na straně 20 kanalizačního řádu). Do kanalizace nesmí být vypouštěny látky a odpadní vody, které nejsou odpadními vodami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dle ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky - (viz. příloha č. 4 kanalizačního řádu na straně 20). Do kanalizace nesmí být vypouštěny odpadní vody z pozemku nebo stavby připojené kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci přes septiky ani přes žumpy dle 18 odst. 4, zákona č. 274/2001 Sb. Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci (odběratel) nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení, Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace (dodavatel) připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, Podmínkou pro vypouštění výše uvedených vod do veřejné kanalizace je uzavření smlouvy o dodávce vody a odkanalizování odpadních vod mezi dodavatelem t.j. CHEVAK Cheb,a.s. a odběratelem LIMITY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE Tabulka č. 1 Ukazatel Symbol Maximální koncentrační limit (mg/l) v 2 hodinovém (směsném) vzorku adsorbovatelné organické halogeny AOX 0,05 biochemická spotřeba kyslíku BSK chloridy Cl 400 hliník Al 1,5 10
12 chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr 600 dusík celkový N cel 50 dusík amoniakální N-NH extrahovatelné látky EL 40 fenoly jednosytné FN 1 10 fosfor celkový P cel 7 kadmium Cd 0,01 kyanidy celkové CN - 0,2 nepolární extrahovatelné látky NEL 5 nerozpuštěné látky NL reakce vody ph 6,0-9,0 rozpuštěné anorganické soli RAS 1200 rtuť Hg 0,005 tenzidy aniontové PAL-A 10 teplota T 40 ( C) železo Fe 1,5 Tabulka č. 2 limity pro restauraci na st.p.č. 81/1 a 81/2, k.ú Podhrad množství OV l/s max. 10 NEL mg/l průměr 2,0 max 3,0 NL s mg/l průměr 20,0 max 30,0 Kopie vodoprávního povolení je v příloze č. 3 kanalizačního řádu na straně 19. Zjistí-li provozovatel kanalizace překročení maximálních hodnot znečištění u vypouštěných odpadních vod, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (ve smyslu 14 odst. 4 vyhlášky č. 428/2001 Sb. - viz. příloha č. 4 kanalizačního řádu na straně 20). Bude-li zjištěné překročení maximálních hodnot znečištění u vypouštěných odpadních vod závažné, nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku je provozovatel kanalizace oprávněn omezit odvádění vod (případně jiných látek) do kanalizace do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení ve smyslu 9 zák. č. 274/2001 Sb. - (viz. příloha č. 4 kanalizačního řádu na straně 20). 11
13 7.2. MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Objemová produkce odpadních vod je v obci Podhrad zjišťována z údajů o stočném. Množství odpadních vod vypouštěných z čistírny do recipientu je měřeno v měřícím objektu ČOV (přelivnou hranou s ultrazvukovou sondou). Na kanalizaci nejsou napojeny žádné významné zdroje znečištění, proto kanalizační řád žádnému z napojených odběratelů limit v množství vypouštěných odpadních vod nestanovuje a neprovádí se žádná kontrolní měření. 8. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami : A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné : 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 9. Kyanidy. B. Nebezpečné látky : 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny : 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 12
14 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. 9. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVARIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí provozu Cheb, akciové společnosti CHEVAK Cheb, na telefon: v pracovní době: po pracovní době: Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů zejména provozního řádu kanalizace, 13
15 podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává prostřednictvím oddělení vodorozvoje hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR, Policii ČR, Zemědělské vodohospodářské správy, Povodí Ohře). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, případně Český rybářský svaz. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 10. KONTROLA ODPADNÍCH VOD Na stokovou kanalizační síť v obci Podhrad nejsou napojeni žádní významní producenti znečištění, proto se pravidelně kvalita odpadních vod vypouštěných do kanalizace na žádném místě nezjišťuje. Pravidelně jsou prováděny rozbory vzorků odpadních vod odebraných na přítoku a odtoku čistírny odpadních vod. Tato sledování slouží ke kontrole funkce čistírny odpadních vod a dále ke sledování kvality odpadních vod přitékajících z veřejné kanalizace a vod vypouštěných ro recipientu. Odběry vzorků a rozbory vzorků odpadních vod provádí akreditovaná laboratoř CHEVAK Cheb, a.s., která postupuje podle plánu odběru vzorků, zpracovaného dle platných předpisů a norem. 11. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK, STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel veřejné kanalizace v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vodna čistírně odpadních vod. Pokud při pravidelných kontrolách zjistí provozovatel významný nárůst znečištění v přitékajích odpadních vodách nebo dojde k jiné významné změně v množství a kvalitě odpaních vod ve veřejné kanalizaci, podnikne šetření k nalezení zdroje znečištění. O výsledcích šetření (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. 14
16 12. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vodoprávní úřad. 15
20 Výkonové parametry ČOV Podhrad v roce 2003 Příloha č. 2 přítok odtok účinnost v % množství OV l/s 1.26 množství OV m3/r množství OV min m3/m BSK5 t/r EO (60g/EO.d) BSK5 průměr mg/l BSK5 max mg/l CHSK t/r CHSK průměr mg/l CHSK max mg/l NL t/r NL průměr mg/l NL max mg/l N-NH4 t/r N-NH4 průměr mg/l N-NH4 max mg/l Pc t/r Pc průměr mg/l Pc max mg/l EL t/r EL mg/l NEL t/r NEL mg/l
24 Informativní výpis z platných zákonů a předpisů, které se dotýkají problematiky kanalizačních řádů Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách odst. 1 - Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo skládek odpadu. odst. 2 - Vody z drenážních systémů odvodńovaných zemědělských pozemků, vody použité na plavidlech, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky Druhy odpadních vod: 4.2 Druhy odpadních vod Podle původu a způsobu znečištění se odpadní vody rozdělují do těchto základních skupin: a) splaškové (odpadní vody obsahující splašky z kuchyní, koupelen, prádelen, Wc, technické občanské vybavenosti apod.); b) infekční (odpadní vody z infekčních oddělení nemocnic, z tuberkulózních sanatorií, z mikrobiologických laboratoří, z výroben očkovacích látek z infikovaných zvířat, z přidružených provozu apod.) Tyto odpadní vody obsahují choroboplodné zárodky takového druhu a v takové míře, že vyžadují zvláštní opatření před vypuštěním do stokové sítě; c) průmyslové (odpadní vody z technických provozů, chladící vody). Jejich znečištění je nejrůznějšího druhu podle technologie výroby; d) odpadní vody ze zemědělství a zemědělské výroby; e) dešťové (včetně vod z tání sněhu a ledu); f) ostatní odpadní vody (odpadní vody, které nelze zařadit do některé z předchozích skupin nebo které se dostaly do stokové sítě za nepředvídaných okolností) Neznečištěné vody (neznečištěné vody chladicí, kondenzované, podzemní, pramenité, dešťové podle 4.2.3b) nejsou odpadními vodami a doporučuje se je 23
25 povrchově vsakovat (např. vegetační tvárnice, zelené plocha, příkop), podzemně vsakovat (např. vsakovací jímky), pokud však nemá negativní účinek (např. zvýšení hladiny podzemní vody), nebo odvést samostatnou stokou přímo do vodního recipientu. Tím se umožní změnšit průtok odpadních vod, profily stokové sítě a v případě nízkých teplot těchto vod zamezit zhoršení procesů čištění odpadních vod Dešťové vody po styku s povrchem mohou být: a) znečištěné (odtékají ze znečištěných povrchů a silničních komunikací, průmyslových a zemědělských areálu, ale jen po dobu oplachu těchto povrchů); b) neznečištěné (odtékají z neznečištěných povrchů, pěších zón, parků, zahrad, střech a silničních kominukací s nízkou intenzitou provozu, pokud tato neslouží jako parkoviště a odstavné plochy). Mezi neznečištěné lze zařadit dešťové vody podle 4.2.3a) po skončení oplachu znečištěných povrchů a po výplachu stok podmínky pro vypouštění odpadních a neznečištěných vod do stokové sítě určují kanalizační řády stokových sítí Průmyslové odpadní vody je možno vypouštět do veřejné stokové sítě, pokud neohrozí životní prostředí (pachy, plyny,...) materiál, konstrukci a vodotěsnot stok, kanalizačních objektů a zařízení, zdraví pracovníků ve stokách, kanalizačních objektech a zařízeních, jakost vody ve vodním recipientu po odlehčení a technologické procesy čištění odpadních vod (v souladu s 4.2.9) neznečištěné podzemní vody je možné obecně vypouštět jen do dešťových stok oddílné soustavy; vypouštění do stok jednotné soustavy či splaškových stok oddílné soustavy je možné vyjímečně, jen v souladu s kanalizačním řádem a se souhlasem provozovatele kanalizace Povrchové vodní toky Napojení povrchových vodních toků se stálým nebo občasným průtokem do stok jednotné soustavy nebo splaškových stok oddílné soustavy je obecně nepřípustné; napojení do dešťových stok oddílné soustavy je možné vyjímečně, se souhlasem provozovatele kanalizace a vodohospodářského orgánu Do splaškových stok oddílné kanalizační soustavy nesmí být zaústěny dešťové vody. Odlišná úprava může být jen v koncových, vrcholových úsecích s minimálním sklonem a profilem, kde samostatné splaškové odpadní vody nedosahují ani při 24
26 maximálním hodinovém průtoku potřebnou unášecí sílu. Z provozních a technických důvodů lze vyjímečně určitou dešťovou přípojku napojit na splaškovou stoku. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu... 9 (4) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. (6) provozovatel je oprávněn přerušit mebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby než pomine důvod přerušení nebo omezení, f) při prokázáni neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, 10 (2) Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění a) bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem (3) Odběratel je povinnen nahradit ztráty vzniklé podle odstavců 1 a 2 vlastníkovi vodovodu, pokud ve smlouvě uzavřené podle 8 odst. 2 není stanoveno; že náhrada vzniklé ztráty je příjmem provozovatele; způsob výpouštu těchto ztrát stanoví prováděcí právní předpis 18 (2) Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je povinnen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace. (3) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do veřejné kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen tehdy, bude-li zahištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu. (4) V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. 25
27 Vyhláška MZ ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 14 (1) Vlastník vodovodu mebo kanalizace, případně provozovatel, pokud tak stanoví smlouva uzavřená podle 8 odst. 2 zákona při výpočtu náhrady ztrát za neoprávněný odběr vody z vodovodu ( 10 odst. 1 zákona) nebo za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace ( 10 odst. 2 zákona) posoudí podmínky dodávky vody a vypouštění odpadních vod odběratele. Pokud se nezměnily podmínky odběru, vychází vlastník vodovodu nebo kanalizace, případně provozovatel, z odběru naměřeného ve srovnatelném období. Nelze-li využít předchozího měření, vychází se ze směrných čísel roční potřeby vody podle přílohy č. 12. (2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1 věty druhé a třetí, provede provozovatel odborný výpočet podle 27 a 29. V případech, kde se prokáže odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosi (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody. (4) Náhradu ztráty za vypouštění odpadních vod odběratele v rozporu s kanalizačním řádem stanoví vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, podle prokázaných vícenákladů způsobených a) překročením nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných odpadních vod stanovených v kanalizačním řádu a b) vlivem přímých následků na kanalizační stoku a čistírnu odpadních vod 26