Source: http://docplayer.it/1136403-Book-sulla-nfpa-79-norme-elettriche-per-macchine-industriali-electrical-standard-for-industrial-machinery.html
Timestamp: 2017-01-21 21:42:34+00:00
Document Index: 118657889

Matched Legal Cases: ['arti 18', 'art. 670', 'art 1', 'art 2', 'arte 1', 'arte 1', 'art 5', 'art. 252', 'art. 252', 'arte 7']

⭐Book sulla NFPA 79 norme elettriche per macchine industriali. (Electrical standard for industrial machinery)
Download "Book sulla NFPA 79 norme elettriche per macchine industriali. (Electrical standard for industrial machinery)"
1 8 Book sulla NFPA 79 norme elettriche per macchine industriali (Electrical standard for industrial machinery)2 Rockwell Automation ringrazia per la collaborazione i redattori: Gino Zampieri, Matteo Marconi e Francesco Corraini. Tutti i diritti degli autori sono riservati, è vietato riprodurre l opera o le sue parti, senza l autorizzazione degli autori.3 Indice NFPA79 Norme elettriche per macchine industriali 1. Introduzione 1.1. Campo di applicazione 1.2. Scopo 1.3. Esclusioni dal campo di applicazione 1.4. Specifici requisiti aggiuntivi oltre a NFPA79 2. Bibliografia di riferimento 3. Definizioni 4. Condizioni generali di funzionamento 4.1. Considerazioni generali 4.2. Componenti e apparecchiature elettriche 5. Morsetti di alimentazione d ingresso e dispositivi di sezionamento e interruzione 5.1. Morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso 5.2. Morsetto di terra 5.3. Dispositivo di sezionamento (isolamento) dell alimentazione Generalità Tipo Requisiti Manovra di comando Circuiti esclusi 5.4. Dispositivi di interruzione della tensione per prevenire avviamenti imprevisti 5.5. Dispositivi di sezionamento (isolamento) dell equipaggiamento elettrico 6. Protezione delle persone: protezione contro la scossa elettrica 6.1. Generalità4 6.2. Protezione contro i contatti diretti Protezione mediante isolamento delle parti attive Protezione mediante involucri Interblocco sulle carpenterie Accesso al quadro 6.3. Protezione contro i contatti indiretti Generalità Protezione con doppio isolamento Protezione mediante interruzione automatica dell alimentazione 6.4. Protezione attraverso l uso di circuiti a bassissima tensione (circuiti PELV) Requisiti generali Sorgenti per circuiti PELV 6.5. Protezione contro le tensioni residue 7. Protezione dell equipaggiamento elettrico 7.1. Generalità 7.2. Protezione contro le sovracorrenti Generalità Conduttori di alimentazione Circuiti di potenza Protezione dei circuiti di controllo Generalità Protezione dei conduttori dei circuiti di controllo Prese e conduttori ad esse associate Circuiti di illuminazione Trasformatori Protezione dei conduttori5 Potere di interruzione di corto circuito Dimensionamento e regolazione dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti Protezione di circuiti resistivi Protezione contro le sovracorrenti sul primario di alimentatori di sistemi elettronici programmabili (plc) Apparecchiature di controllo 7.3. Protezione dei motori contro il sovraccarico Generalità Rispristino Protezioni contro il sovraccarico 7.4. Protezione contro le temperature anomale 7.5. Protezione contro l interruzione dell alimentazione o la riduzione di tensione e il successivo ripristino Generalità Protezione con dispositivo di minima tensione Ripristino della tensione 7.6. Protezione contro la sovravelocità Protezione contro la sovravelocità del motore Protezione contro la sovravelocità dell equipaggiamento 7.7. Protezione della sequenza delle fasi 7.8. Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica e di manovra 7.9. Impianto di rifasamento Protezione da sovracorrente Elementi di scarica Tempo di scarica6 Circuito di scarica 8. Messa a terra 8.1. Generalità Scopo Connessioni 8.2. Equipaggiamento del circuito equipotenziale di protezione Tenuta al corto del circuito equipotenziale di protezione Messa a terra dell equipaggiamento e morsetti di terra Conduttori e bonding jumpers di messa a terra Continuità del circuito equipotenziale di protezione Esclusione dei dispositivi di interruzione Punti di collegamento del conduttore equipotenziale di protezione 8.3. Circuiti di controllo 8.4. Circuiti di illuminazione 9. Circuiti e funzioni di controllo 9.1. Circuiti di controllo Alimentazione del circuito di controllo Funzioni di arresto Modi di funzionamento Sospensione delle protezioni e/o delle funzioni di sicurezza Funzionamento Generalità Start Stop Operazioni di emergenza (arresto di emergenza e interruzione di emergenza) Arresto di emergenza7 Interruzione di emergenza Comandi ad azione mantenuta Comando a due mani Controllo di abilitazione Comando senza fili Comunicazione seriale 9.3. Interblocchi di sicurezza Richiusura o riattivazione delle protezioni di interblocco Superamento dei limiti di funzionamento Interblocchi tra operazioni diverse e movimenti contrari 9.4. Funzioni di comando in caso di guasto Requisiti generali Protezione contro manovre involontarie dovute a guasti verso terra e interruzioni della tensione di alimentazione Interruzione della tensione di alimentazione Sistemi di controllo con apparecchiature programmabili (plc) Modifiche del software Protezione e salvaguardia della memoria Verifica del software Applicazioni nell ambito di funzioni di sicurezza 10. Interfaccia operatore e dispositivi di controllo Generalità Applicabilità Collocazione e montaggio Protezione Sensori di posizione Postazioni di comando portatili e pensili8 Dispositivi di interfaccia operatore Interruttori a pedale 10.2 Pulsanti e dispositivi di interfaccia grafica a colori Pulsanti Colori Avviamento Arresto Arresto di emergenza Azione alternativa Condizioni anomale Pulsanti ad azione mantenuta Ripristino Legende Indicatori luminosi e dispositivi di interfaccia grafica a colori Modalità di impiego Colori Luci intermittenti Pulsanti luminosi Dispositivi di comando rotanti Dispositivi di avviamento Dispositivi per l arresto e per l arresto di emergenza Collocazione e operazioni Tipi Attuatori dell arresto di emergenza Funzionamento locale del dispositivo di sezionamento dell alimentazione per effettuare un arresto di emergenza Dispositivi per l interruzione di emergenza9 Collocazione Tipi Attuatori Funzionamento locale del dispositivo di sezionamento dell alimentazione per effettuare un interruzione di emergenza Displays 11. Apparecchiature di controllo: ubicazione, montaggio, involucri Prescrizioni generali Ubicazione e montaggio Accessibilità e manutenzione Separazione fisica o raggruppamento Gradi di protezione Involucri, porte, aperture Spazi attorno agli armadi e agli scomparti Dispositivi di controllo montati su macchine 12. Conduttori, cavi e corde flessibili Prescrizioni generali Conduttori Cavi e conduttori speciali Isolamento Marcatura dei cavi Portata del conduttore Dimensionamento dei conduttori Conduttori e cavi per applicazioni flessibili Corde 13. Tecniche di cablaggio Connessioni e percorsi10 Prescrizioni generali Percorso dei cavi e dei conduttori Conduttori e circuiti differenti Cavi Corda Identificazione dei conduttori Prescrizioni generali Identificazione del conduttore dell equipaggiamento di terra Identificazione del conduttore di terra Identificazione mediante colori 13.3 Cablaggio interno agli involucri 13.4 Cablaggio esterno agli involucri Prescrizioni generali Condotti esterni Connessioni a elementi mobili della macchina Interconnessione di dispositivi sulla macchina Combinazione presa-spina Smontaggio per il trasporto 13.5 Condotti, sistemi di supporto cavi, scatole di connessione e altre scatole Prescrizione generali Percentuale di riempimento delle canalette Condotti rigidi ( rigid conduit ) e accessori Tubi protettivi flessibili metallici (Flexible Metal Conduit FMC) e accessori Tubi protettivi flessibili non metallici a tenuta di liquido (LFNC) e accessori11 Sistemi di canali Vani della macchina e sistemi di canali Scatole di connessione e altre scatole Scatole di connessione del motore Cable trays 14. Motori elettrici e attrezzature associate 14.1 Prescrizioni generali 14.2 Dimensioni del motore Montaggio del motore e vani del motore Criteri di selezione Dispositivi di protezione per i freni meccanici Freccia di direzione Marcatura sui motori 15. Accessori e illuminazione Accessori Illuminazione locale del macchinario e dell equipaggiamento 16. Marcatura e segnali di sicurezza Prescrizioni generali Pittogrammi di sicurezza Targa dati della macchina 17. Documentazione tecnica Generalità Prescrizioni applicabili a tutti i documenti Informazioni di base Diagrammi di installazione Schema a blocchi e schemi di funzione12 17.7. Schemi circuitali Caratteristiche del circuito Manuale di funzionamento 17.9 Manuale di manutenzione Elenco delle parti 18. Prove e verifiche Generalità Continuità del circuito di protezione di messa a terra Prove di resistenza dell isolamento Prove di tensione Protezioni contro le tensioni residue Prove funzionali Ripetizione delle prove 19. Azionamenti e servo motori 19.1 Protezione di sovraccarico per servo motori 19.2 Protezione di sovratemperatura del motore Conduttori di alimentazione dei drives Conduttori dei circuiti del motore 20. Allegati Tabella conversione sezione cavi AWG/mm Esempi di schemi a standard ANSI/JIC 21. Novità dell edizione13 1 Introduzione Rockwell Automation ha da tempo intrapreso un importante lavoro teso a diffondere la conoscenza sul mercato delle principali normative nordamericane. L occhio è rivolto alla quadristica di bassa tensione in particolare a quella dedicata al mercato dei costruttori di macchine industriali, nostro mercato di riferimento. E in quest ottica che abbiamo pubblicato una collana di fascicoli tecnici intitolata Panorama normativo Nordamericano composta da: Fascicolo 1: Mondo normativo (introduzione all argomento) Fascicolo 2: Circuiti di feeder Fascicolo 3: Circuiti di branch Fascicolo 4: Circuiti di comando e controllo Fascicolo 5: Macchine industriali Fascicolo 6: Carpenterie, fusibili e protezione differenziale Fascicolo 7: Differenze per il mercato canadese Questi fascicoli si focalizzano sugli industrial control panels cioè sulle regole di progettazione e realizzazione dei quadri elettrici di bassa tensione (fino a 600Vac/dc) che non siano di distribuzione o per impieghi particolari come ad es. l hazardous location. La normativa di riferimento è la UL508A (Industrial control panels)e il NEC (National Electrical Code o NFPA70) cioè il codice di installazione elettrica statunitense che detta le regole e i principi elettrici di base. Nel fascicolo 5 si introduce la norma NFPA79 solo però limitatatamente alla parte che detta le principali regole sui quadri elettrici per macchine industriali. Nell ultimo fascicolo facciamo un parallelo col mondo canadese, mettendone in evidenza le differenze rispetto agli USA. Col presente lavoro ci proponiamo di affrontare tutti gli argomenti presenti nella normativa NFPA79. Quindi non solo la quadristica ma anche il bordo macchina e gli aspetti legati al safety. NFPA79 si applica alle parti elettriche delle macchine industriali (industrial machinery). Per la corretta identificazione del campo di applicazione della norma si veda il primo paragrafo (categorie di macchine appartenenti alla famiglia industrial machinery ) del fascicolo 5 L ente normatore è il National Fire Protection Association (ente federale che si occupa della protezione contro i rischi derivanti da incendi), lo stesso che si occupa della redazione del NEC. Nel corso del 2007 la NFPA79 è stata profondamente revisionata in alcune sue parti importanti; in particolare sulla parte inerente i cavi del bordo macchina. C è da sottolineare però che l edizione 2007 è obbligatoria solo negli Stati degli USA che hanno già recepito l edizione 2008 del NEC (che comunque ormai rappresentano la stragrande maggioranza), poichè solo nell edizione del 2008 (art. 670) vi è un esplicito riferimento all edizione 2007 di NFPA79. Per conoscere la situazione aggiornata sullo stato di recepimento del NEC nei vari stati, è possibile consultare alcuni siti web tra cui si segnala nema.org. 1214 L ultima revisione oggi disponibile su tale sito web risalente al settembre 2011 è qui di seguito riportata: In allegato anche la tabella a corredo con le informazioni di dettaglio Stato per Stato. 1315 Và precisato che è in fase di ultimazione la nuova versione del 2012 che introdurrà delle importanti novità riassunte brevemente nell ultimo capitolo del presente book. Bisogna tener presente che la nuova normativa sarà recepita solo con la nuova edizione del NEC (presumibilmente del 2014) e che di conseguenza fino ad allora la nuova edizione del 2012 non dovrà essere obbligatoriamente rispettata; fino ad allora resta in vigore l edizione del 2007, salvo diversamente specificato dal commitente dell impianto. Tutte le novità introdotte nell edizione del 2012, riportate nel testo del book, sono messe in evidenza per distinguerle dal resto. Struttura del book Come scritto sopra, col presente lavoro ci proponiamo di illustrare tutti gli argomenti presenti nella normativa NFPA79. NFPA79 è una norma del tutto simile per argomenti alla nostra EN60204 (equipaggiamento elettrico delle macchine industriali) seppur diversa nei contenuti, eccezion fatta per la parte di sicurezza. Va detto però che, pur rimarcandone le differenze, NFPA79 e EN60204, rappresentano il primo vero tentativo di standardizzazione a livello mondiale sulle normative elettriche legate alla quadristica e al bordo macchina. Il presente book è diviso in 20 capitoli e ricalca fedelmente la struttura della norma. L obbiettivo è proprio quello di fornire al lettore una guida di riferimento completa e ragionata per comprendere tutti gli aspetti contemplati nella norma, dando naturalmente risalto a quelle parti ritenute più importanti 1.1 Campo di applicazione L ambito di applicazione della norma in oggetto riguarda gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, gli apparati e i sistemi di controllo di macchine industriali, alimentati ad una tensione nominale massima di 600V, a partire dal punto di connessione all alimentazione dell equipaggiamento elettrico della macchina.. Non sono contemplati nella presente norma i requisiti per le applicazioni in ambienti a rischio incendio o esplosione, pertinenti alle cosiddette Hazardous Location, per le quali si rimanda agli standard specifici. 1416 1.2 Scopo Questa norma fornisce informazioni dettagliate atte a definire i requisiti di sicurezza sia per le persone che per l integrità delle strutture. 1.3 Esclusioni dal campo di applicazione Questa norma non ha valenza retroattiva e non si applica nei seguenti casi: (1) Attrezzi fissi o portatili sottoposti ai requisiti emessi da un laboratorio prove riconosciuto dall autorità competente; (2) macchine per impieghi domestici. 1.4 Specifici requisiti aggiuntivi oltre a NFPA79 Il tipo e l amperaggio della protezione contro le sovracorrenti dei conduttori di alimentazione della macchina (generale di quadro) deve essere conforme all articolo 670 del NEC (National Electrical Code o NFPA 70) Il cablaggio tra diverse macchine di un sistema di produzione industriale è regolato dal NEC Ricade invece sotto i requisiti di NFPA79 il cablaggio tra i componenti di una stessa macchina che è fornito dal costruttore e che risulta parte integrante della macchina stessa Di seguito si riporta un esempio di cablaggio di interfacciamento con il building ( external wiring ) e di cablaggio a bordo macchina ( internal wiring ): 1517 Per tutti gli argomenti non trattati in questa norma si applicano i requisiti della NFPA 70 (NEC) 1618 2 Bibliografia di riferimento I documenti o loro estratti, elencati in questo capitolo sono stati presi a riferimento e devono essere considerati come parte dei requisiti di questa norma: In particolare: 2.2 NFPA Publications. National Fire Protection Association,1 Batterymarch Parck, Quincy, MA NFPA 70, National Electrical Code, 2005 edition NFPA 70E, Standard for Electrical Safety in the Workplace, 2004 edition. e inoltre: 2.3 Other Publications ANSI Publications. American National Standards Institute, Inc., 25 West 43rd Street, 4th Floor, New York, NY ANSI Z535.4, Product Safety Signs and Labels, ASTM Publications. ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, P. O. Box C700, West Conshohocken, PA ASTM B 8, Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Copper Condutors, Hard, Medium-Hard, or Soft, ASTM B 174, Standard Specification for Bunch-Stranded Copper Condutors for electrical conductors, ASTM B 286, Standard Specification for Copper Condutors for use in hookup wire for electronic equipment, IEC Publications. International Electrotechnical Commission, 3 rue de Varembe, P.O. Box 131, 1211 Geneva 20, Switzerland. IEC , Dimensions and output series for roating electrical machines Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080, IEC , Dimensions and output series for roating electrical machines Part 2: Frame numbers 355 to 1000 and flange numbers 1180 to 2360, IEEE Publications. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Three Park Avenue, 17th Floor, New Yorck, NY IEEE 315/315A, Graphical Symbols for Electrical and Electronics Diagrams (Including Reference Designtion Letters),19 2.3.5 NEMA Publications. National Electrical Manufacturers Association, 1300 N. 17th Street, Suite 1847, Rosslyn, VA NEMA ICS 2, Industrial Control and Systems: Controllers, Contactors, and Overload Relays Rated 600 Volts, 2000 (R2004). NEMA MG-1, Motors and Generators, NEMA 250, Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum), UL Publications. Underwriters Laboratories Inc., 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL ANSI/UL 50, Standard for Enclosures for Electrical Equipment, ANSI/UL 508, Standard for Industrial Control Equipment, UL 508A, Standard for Industrial Control Panels, 2001, revised ANSI/UL 870, Standard for Wireways, Auxiliary Gutters and Associated Fitting, ANSI/UL 1063, Standard for Machine-Tool Wires and Cables, ANSI/UL 1581, Reference standard for electrical wires, cables and flexible cords 2001, revised U.S. Government Publications. U.S. Government Printing Office, Washington, DC Title 29, Code of Federal Regulations, Part , Safety-Related Work Practices Other Publications. Merriam-Webster s Collegiate Dictionary, 11th edition, Merriam-Webster, Inc., Springfield, MA, References for Extracts in Mandatory Sections. NFPA 70, National Electrical Code, 2005 edition. NFPA 70E, Standard for Electrical Safety in the Workplace, 2004 edition. 1820 3 Definizioni Tra le definizioni degne di nota, riportiamo quella di macchina industriale: Industrial Machinery NFPA 79 la definisce come una macchina (o un gruppo di macchine che lavorano assieme in maniera coordinata) alimentata da una sorgente di energia, non trasportabile manualmente mentre è in funzione, che è usata per trattare/modificare materiale attraverso processi di: taglio, sagomatura e realizzazione di forma,compressione; tecnologie elettriche, termiche od ottiche; laminazione, oppure combinazione di questi processi La macchina può includere l attrezzatura collegata, quella usata per spostare o lavorare materiale, le strutture fisse, quelle per assemblare/disassemblare, per ispezionare o testare, o per imballare. L equipaggiamento elettrico associato, comprese le apparecchiature logiche di controllo (PLC etc.) e i relativi software, insieme con gli attuatori di macchina e i sensori, è considerato parte integrante della macchina. [Rif. NEC art ]. Per ulteriori definizioni vedere il capitolo 3 della norma NFPA79 1921 4 Condizioni generali di funzionamento 4.1 Considerazioni generali. Questo capitolo descrive i requisiti generali e le condizioni di funzionamento dell equipaggiamento elettrico della macchina. I rischi associati ai pericoli derivanti dall equipaggiamento elettrico saranno considerati, assieme a tutti quelli di altra natura, al fine della valutazione del rischio della macchina. L equipaggiamento elettrico della macchina deve soddisfare le prescrizioni di sicurezza previste nella valutazione dei rischi. 4.2 Componenti e apparecchiature elettriche. Componenti e apparecchiature elettriche devono essere installati ed utilizzati tenendo in considerazione le condizioni di funzionamento, in termini di temperatura ambiente, altitudine, umidità e tensione di alimentazione descritte in questo capitolo e devono inoltre essere impiegate all interno dei range di funzionamento per cui sono state progettate e considerando ogni eventuale declassamento imposto dal produttore. Nella tabella seguente sono riassunte le principali condizioni di funzionamento di cui si accennava sopra: Tensione nominale Voltage ±10% Vac Voltage ±10% Vdc Voltage ±15% Vdc da batteria Fasi (se in ac) 3 ph Frequenza nominale 60±1% Hz Corrente di cortocircuito presunta nel punto di alimentazione della macchina ka rms at V Tipo di messa a terra dell alimentazione Grounded Wye Y Delta Δ Un-grounded Temperatura Ambiente di funzionamento (41 104) C ( F) Temperatura per trasporto e stoccaggio ( ) C ( F) Altezza massima 1000 (3300) m slm (ft amsl) Umidità relativa % 2022 5 Morsetti di alimentazione d ingresso e dispositivi di sezionamento e interruzione 5.1 Morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso Quando possibile, l equipaggiamento elettrico di una macchina deve essere alimentato da un unica sorgente di alimentazione. Quando è necessario utilizzare un altro circuito di alimentazione per alcune parti dell equipaggiamento (es: circuiti elettronici, frizioni elettromagnetiche, dispositivi elettronici funzionanti a tensioni differenti) tale circuito deve essere, per quanto possibile, derivato da apparecchiature (es: trasformatori) che fanno parte dell equipaggiamento elettrico della macchina. Quando possibile i conduttori della linea di alimentazione devono essere collegati direttamente al dispositivo di sezionamento dell alimentazione (sezionatore generale). Quando si impiega un conduttore di terra, questo deve essere chiaramente identificato nella documentazione tecnica della macchina, (ad es. nel layout di installazione o negli schemi elettrici). Tutti i morsetti/terminali di ogni linea di alimentazione devono essere identificati in maniera leggibile e conforme alla documentazione tecnica. Lo spazio a disposizione per la curvatura del cavo tra i morsetti del sezionatore e la parete della carpenteria, non deve essere inferiore a quanto previsto in (B) di NFPA 70. Lo spazio è determinato dalla massima sezione di cavo dei conduttori di alimentazione.quando lo spazio di curvatura dei cavi si riferisce al caso di più cavi per fase, la sezione dei conduttori e il loro numero deve essere specificato e identificato sugli schemi di connessione. I conduttori di ogni linea di alimentazione a monte dei sezionatori devono essere separati da tutti gli altri conduttori interni, e dai conduttori di eventuali altre linee di alimentazione, in uno dei modi seguenti: (1)Installando il sezionatore dell alimentazione quanto più in alto possibile nella carpenteria (nei limiti di norma), riservando il giusto spazio di curvatura come specificato sopra (2)Separando i conduttori della linea di alimentazione dagli altri conduttori interni per mezzo di barriere o separatori Tutte le parti in tensione a monte del sezionatore devono essere protette contro i contatti diretti utilizzando isolamenti o barriere 2123 5.2 Morsetto di terra Per ogni linea di alimentazione deve essere predisposto un morsetto di terra 5.3 Dispositivo di sezionamento (isolamento) dell alimentazione Sezionatore generale fusibilato UL98 serie 194R Generalità Su questo argomento si vedano anche le prescrizioni contenute in UL508A e sul NEC, riportate nel paragrafo 1.3 Il dispositivo di sezionamento del fascicolo 2 titolato Circuiti di feeder della nostra collana Panorama normativo nordamericano. 2224 Un dispositivo di sezionamento dell alimentazione deve essere fornito: (1) per ciascuna sorgente di alimentazione di una macchina (2) per linee di alimentazione che sono collegate ad un sistema di alimentazione che può, ad es. essere costituito da cavi conduttori, sbarre conduttrici o collettori, sistemi a cavi flessibili (con bobina di avvolgimento e svolgimento o a festoni) (3) per ciascuna sorgente di alimentazione a bordo macchina (es: generatori). Ogni sezionatore deve indicare in maniera chiara e leggibile quando è aperto. Quando una macchina ha più di una linea di alimentazione, ogni suo sezionatore deve riportare una targhetta con l indicazione del luogo in cui sono installati tutti gli altri sezionatori Il dispositivo di sezionamento deve permettere di separare (isolare) l equipaggiamento elettrico della macchina dall alimentazione, includendo anche i circuiti di controllo quando necessario (per es: durante lavori sulla macchina). Circuiti che non richiedono di essere disconnessi dal sezionatore di linea devono essere conformi a quanto prescritto in I sezionatori, esclusi i sistemi presa/spina, devono essere installati all interno delle carpenterie dei quadri elettrici o nelle loro immediate vicinanze. Eccezione: su linee che alimentano macchine da non più di 2Hp di potenza, i sezionatori di alimentazione possono essere montati esternamente, non oltre però i 6 m (20 ft) dal quadro, purchè il sezionatore sia visibile e facilmente accessibile all operatore Ogni sezionatore montato all interno o in prossimità del quadro elettrico deve essere interbloccato con la carpenteria del quadro, in accordo con il paragrafo Quando il sezionatore non è adiacente al quadro elettrico, o dove il sezionatore è una combinazione presa/spina, il quadro elettrico deve rispettare il paragrafo e deve essere dotato di un pittogramma di sicurezza come previsto nel par Quando su un quadro elettrico servono due o più sezionatori di alimentazione, si raccomanda, per quanto possibile, di raggrupparli in un unica zona; si deve anche ricorrere a interblocchi di sicurezza tra i sezionatori per assicurare corrette sequenze di funzionamento onde evitare possibili condizioni di pericolo e danni alla macchina e alla produzione. 2325 5.3.2 Tipo Come dispositivo di sezionamento dell alimentazione deve essere utilizzato una delle seguenti apparecchiature: (1)Motor circuit switch (switch disconnector) listed e con taratura di riferimento in hp (2)molded case circuit breaker, listed e omologato per impiego su branch circuit (3)molded case switch listed (4)istantaneous trip circuit breaker listed (5)self-protected combination controller listed (6)combinazione presa/spina Requisiti Quando il dispositivo di sezionamento dell alimentazione è uno dei tipi specificati sopra ai punti da 1 a 5 deve rispettare tutte le seguenti prescrizioni: (1)isolare l equipaggiamento elettrico dall alimentazione e avere una sola posizione di aperto (sezionato) e di chiuso. Circuit breakers, molded-case switches e self protected combination motor controllers possono avere una posizione di reset (tripped) intermedia tra OFF (circuito aperto) e ON (circuito chiuso). (2)avere un mezzo di apertura esterno (es. manovra) che rispetta i requisiti previsti in Eccezione: interruttori motorizzati non necessitano di essere manovrabili dall esterno dell armadio quando ci sono altri dispositivi o mezzi per aprire gli interruttori (3)essere munito di un sistema permanente che permetta di bloccarlo nella posizione OFF (aperto) ad esempio con un lucchetto, indipendentemente dalla posizione della porta. Con il sezionatore in posizione OFF, deve esserne impossibile la richiusura (posizione ON) locale e anche il suo controllo a distanza. (4)Sezionare contemporaneamente tutti i conduttori attivi, non collegati a terra, 2426 del circuito di alimentazione. (5)Essere manovrabile da persone qualificate, indipendentemente dalla posizione della porta senza l uso di attrezzi o apparecchi. (6)Avere una portata di corrente adeguata, calcolata secondo i principi esposti nel fascicolo 2 Circuiti di feeder, della nostra collana Panorama normativo nordamericano e con una tensione nominale almeno pari a quella del circuito in cui è installato (7)Indicare chiaramente la sua posizione di aperto (OFF) o chiuso (ON) Quando invece il dispositivo di sezionamento è una combinazione presa e spina (punto 6) deve rispettare i requisiti sotto elencati: (1)Avere un potere di interruzione adeguato o essere interbloccato con un sezionatore omologato per l interruzione di carico. Combinazioni presa/spina con portata superiore a 20A o 2hp devono essere omologate (listed) per l uso di sezionamento (switch-rated) (2)Essere di tipo adeguato ed installate in modo tale da impedire contatti accidentali con parti in tensione (3)Avere il contatto di terra anticipato in chiusura e ritardato all apertura (4) Le combinazioni prese/spine con portata superiore a 20A, devono essere dotate di un interblocco per impedire la disconnessione accidentale (5)Essere posizionato in modo facilmente visibile e accessibile dalla postazione dell operatore 25 Vedere altro
2.3 impianti elettrici delle macchine CEI EN 60204-1 /06 L impianto elettrico delle macchine riveste, ai fini della sicurezza, un importanza rilevante. Al momento dell acquisto della macchina o in caso Dettagli RK cover-7_copertina_7 08/09/10 12.50 Pagina 1. Differenze per il mercato canadese
RK cover-7_copertina_7 08/09/10 12.50 Pagina 1 7 Differenze per il mercato canadese FASCICOLO_7_INTERN_FASCICOLO_7_INTERNI 15/09/10 16.26 Pagina 1 Rockwell Automation ringrazia per la collaborazione i Dettagli QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE
-VI/1- CAPITOLO VI QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENONE 1. Generalità Un quadro elettrico è da considerare un componente dell'impianto, come ad esempio un cavo, che basa la sua qualità sulla prova sperimentale Dettagli CEI EN 60204-1. Prove di verifica dell equipaggiamento elettrico T.R. 000 XX/YY/ZZZZ
Azienda TEST REPORT T.R. 000 XX/YY/ZZZZ Prove di verifica dell equipaggiamento elettrico :2006 Sicurezza del macchinario Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali Il Verificatore: Dettagli EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE Anticipazioni sulla norma IEC 60204-1 Edizione 5
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE Anticipazioni sulla norma IEC 60204-1 Edizione 5 Nel 2002 era stata fatta una panoramica delle norme internazionali di competenza del Comitato Tecnico 44, in corso Dettagli LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
Q U A D E R N I P E R L A P R O G E T T A Z I O N E LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE Guida alla progettazione ed all installazione secondo le norme tecniche CEI e UNI di MARCO Dettagli 8. Protezione dai contatti indiretti senza interruzione automatica
8.1 Generalità 8. Protezione dai contatti indiretti senza interruzione automatica Sono questi dei metodi di protezione che, a differenza dei sistemi di protezione attiva trattati fino ad ora (protezione Dettagli 2capitolo. Alimentazione elettrica
2capitolo Alimentazione elettrica Regole fondamentali, norme e condotte da seguire per gestire l'interfaccia tra la distribuzione elettrica e la macchina. Presentazione delle funzioni di alimentazione, Dettagli La Sicurezza delle Macchine alimentate a tensione di rete
Sezione Toscana e Umbria Toscana La Sicurezza delle Macchine alimentate a tensione di rete Dott. Ing. Lorenzo Spinelli Direzione Elettra s.r.l. Organismo Notificato n. 2321 Direttiva Macchine, Direttiva Dettagli L equipaggiamento elettrico delle macchine
L equipaggiamento elettrico delle macchine Convegno La normativa macchine: obblighi e responsabilità 4 giugno 05 Ing. Emilio Giovannini Per. Ind. Franco Ricci U.F. Prevenzione e Sicurezza Verifiche Periodiche Dettagli Il codice dei colori per i componenti elettrici e la sicurezza - seconda parte -
Pubblicato il: 28/02/2005 Aggiornato al: 16/03/2005 Il codice dei colori per i componenti elettrici e la sicurezza seconda parte di Gianluigi Saveri La tabella CEI UNEL 00721 Colori delle guaine dei cavi Dettagli BISEI S.r.l. interventi di nuova Lottizzazione Via Stelvio ang. via Monterosa 20039 - VAREDO (MB)
BISEI S.r.l. interventi di nuova Lottizzazione Via Stelvio ang. via Monterosa 20039 - VAREDO (MB) IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SPECIFICHE QUADRO ELETTRICO Settembre 2010 PROGETTO CLIMA Studio Dettagli A34. Prove sui quadri elettrici. 1. Premesse. 2. Quadri AS e ANS
A34 Prove sui quadri elettrici 1. Premesse Nel testo apparecchiatura è sinonimo di quadro. Si definisce quadro elettrico la combinazione, in un unico complesso, di apparecchiature elettriche destinate Dettagli Protezione contro gli infortuni elettrici
IMPIANTI ELETTRICI: Protezione contro gli infortuni elettrici 1 Pericolosità della corrente elettrica (CEI fascicolo 1335 P). Il passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano può provocare Dettagli AVVIATORE STATICO STS SOFT TOUCH STARTER MANUALE ISTRUZIONI
AVVIATORE STATICO STS SOFT TOUCH STARTER MANUALE ISTRUZIONI 2 AVVERTENZE Leggere le istruzioni prima di installare e operare sull avviatore. PERICOLO TENSIONE - Indica la presenza di tensione che può essere Dettagli PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI
PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI Appunti a cura dell Ing. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A. 2005/2006 Facoltà d Ingegneria dell Università Dettagli LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO: ESAMI A VISTA, PROVE, VERIFICHE DA ESEGUIRE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE E VERIFICHE PERIODICHE
LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO: ESAMI A VISTA, PROVE, VERIFICHE DA ESEGUIRE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE E VERIFICHE PERIODICHE La norma CEI 64 8 per impianti elettrici utilizzatori prevede che prima di Dettagli CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO
CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO APPALTO DI : SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA O DI COMPETENZA DELLA CITTA DI MONDOVI. PERIODO 2004 2010 (EVENTUALMENTE Dettagli UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Corso di formazione per i Rappresentanti del Lavoratori per la sicurezza eireferentiperlaprevenzione e sicurezza dei dipartimenti SICUREZZA AMBIENTE IENE IG SERVIZI INTEGRATI Dettagli Introduzione. 2.1.1 Obblighi di legge generali
Relazione tecnica Impianto Elettrico Fisso a servizio dell'impianto Idroelettrico sito in Chiusa Pesio (CN) - Loc. Certosa DESCRIZIONE DELL OPERA La presente relazione si riferisce alla realizzazione di Dettagli Impianti di carica per i veicoli elettrici (Seconda parte) Sistemi di carica
Impianti di carica per i veicoli elettrici (Seconda parte) Sistemi di carica Il sistema di carica dei veicoli elettrici è attualmente oggetto di acceso dibattito internazionale per la definizione o meglio Dettagli La manutenzione delle macchine e degli impianti industriali. Sistemi elettrici.
La manutenzione delle macchine e degli impianti industriali. Sistemi elettrici. Palazzo dei Torriani (UD) Martedì, 14 giugno 2011 La manutenzione delle apparecchiature elettriche: legislazione e normativa Dettagli PER L'USO E LA MANUTENZIONE
MANUALE PER L'USO E LA MANUTENZIONE DI QUADRI ELETTRICI SECONDARI DI DISTRIBUZIONE INDICE: 1) AVVERTENZE 2) CARATTERISTICHE TECNICHE 3) INSTALLAZIONE 4) ACCESSO AL QUADRO 5) MESSA IN SERVIZIO 6) OPERAZIONI Dettagli Tali impianti elettrici saranno ubicati nella scuola elementare e materna di Marliana, in Via Goraiolo, Marliana (PT).
ndividuazione degli impianti Gli impianti oggetto del progetto sono previsti all interno di una struttura scolastica. Gli impianti esistenti sono sprovvisti di Dichiarazione di Conformità, pertanto saranno Dettagli OM3 - EPI 2 Modulo Interfaccia Locale Manuale di istruzione e manutenzione. Importante. Importante. Avvertenza. Avvertenza. Avvertenza.
KEYSTONE Il presente manuale è parte integrante del Manuale di istruzioni e funzionamento dell attuatore EPI 2 base (riferimento documento EBPRM-0091-IT). Indice 1 Modulo Opzionale OM3: Modulo Interfaccia Dettagli Caratteristiche tecniche. Alimentazione. Circuito di controllo. < 50 ms Tempo di ricaduta t R1
Modulo di sicurezza CS DM-01 Caratteristiche tecniche Custodia Custodia in poliammide PA 6.6, autoestinguente V0 secondo UL 94 Grado di protezione IP40 (custodia), IP20 (morsettiera) Dimensioni vedere Dettagli Luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento (Norme di installazione)
Norme di installazione Protezione contro i contatti diretti: o Isolamento delle parti attive; o Involucri o barriere con grado di protezione minimo IP2X o IPXXB. Per le superfici orizzontali superiori Dettagli Quadri elettrici. Quadri per uso Industriale
Quadri elettrici Quadri per uso Industriale I quadri elettrici, erano soggetti alla Norma CEI 17-13, che riporta le prescrizioni generali e distingue: AS Apparecchiatura costruita in serie: ovvero apparecchiatura Dettagli Alimentatore Switching (SMPS) Trifase per montaggio su barra DIN, tipo SMP23 24 V DC/10 A
tipo SMP3 4 V DC/0 A Descrizione Alimentatore Switching per montaggio su barra DIN, alimentazione con tensione trifase, alto rendimento, filtro integrale in ingresso, protezione sovratemperatura,power Dettagli PROTEZIONI. SEZIONE 5 (Rev.G) Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell area Manuali Tecnici. sez.5. INSTALLAZIONE...6 Avvertenze...
SEZIONE 5 (Rev.G) Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell area Manuali Tecnici. Le sovratensioni di rete RIMEDI CONTRO LE SOVRATENSIONI... INDICE DI SEZIONE...6 Avvertenze...6 Schema di collegamento...6 Dettagli ILLUMINAZIONE ZONA TECNICA RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 1. PREMESSA
Sezionamento e comando Da CEI 64-8/2 28.1 Sezionamento Funzione che contribuisce a garantire la sicurezza del personale incaricato di eseguire lavori, riparazioni, localizzazione di guasti o sostituzione Dettagli Caratteristiche tecniche. Alimentazione. Tensioni di alimentazione nominale (Un): 24 Vac/dc; 50...60 Hz
Modulo di sicurezza CS AR-01 Caratteristiche tecniche Custodia Custodia in poliammide PA 6.6, autoestinguente V0 secondo UL 94 Grado di protezione IP40 (custodia), IP20 (morsettiera) Dimensioni vedere Dettagli Si compongono di : Lato DC
Centralini di Campo precablati per DC e AC Monofase e Trifase Quadro di campo comprensivo di cablaggio lato DC e lato AC verso inverter e contatore ENEL. CENTRALINO ISL - CABUR DC Inverter Monofase / Trifase Dettagli SAFETY SERVICE FORMAZIONE TECNICA 2011. Member of Omron Europe
SAFETY SERVICE FORMAZIONE TECNICA 2011 Member of Omron Europe Garantire la sicurezza dell uomo e della macchina Progettisti, fabbricanti e installatori e utilizzatori di macchine ed impianti sono tenuti Dettagli Interventi di manutenzione ordinaria dello stabile di proprietà comunale sito in piazzale Zaccari. PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO
Ing. Fabio Gramagna Via V. Emanuele, 131-18012 Bordighera (IM) - Tel./Fax. 0184/26.32.01 fgramagna@gmail.com - fabio.gramagna@ingpec.eu Comune di Bordighera Provincia di Imperia Interventi di manutenzione Dettagli EN 60204-1 Sicurezza del macchinario. www.aceconsulting.it. Equipaggiamento elettrico delle macchine UDINE, 22 OTTOBRE 2009
EN 60204-1 Sicurezza del macchinario Equipaggiamento elettrico delle macchine Matteo Marconi Stefano Piccagli UDINE, 22 OTTOBRE 2009 Le direttive LA LEGGE 1. Austria 2. Belgio 3. Bulgaria (dal 01 Gennaio Dettagli Il fusibile nella protezione contro le sovracorrenti in bassa tensione
Il fusibile nella protezione contro le sovracorrenti in bassa tensione di Saveri Gianluigi 1. Generalità Un apparecchiatura elettrica in condizioni di normale funzionamento (condizioni specificate dai Dettagli Capitolo 8 Documenti di progetto
Capitolo 8 Documenti di progetto (8.1) Guida CEI 0-2 In questo capitolo è riportata la descrizione dei documenti richiesti dalla Guida CEI 0-2 (Guida per la definizione della documentazione di progetto Dettagli IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE DI LOTTIZZAZIONE
Le verifiche negli impianti elettrici: tra teoria e pratica (Seconda parte) Guida all esecuzione delle verifiche negli impianti elettrici utilizzatori a Norme CEI Concluso l esame a vista, secondo quanto Dettagli Locali contenenti riscaldatori per saune Norme di installazione
Norme di installazione (le disposizioni indicate si riferiscono ad un impianto sportivo classificato come locale di pubblico spettacolo; se così non fosse, seguire le indicazioni per un impianto ordinario) Dettagli 2.2.6 Dispositivi di comando DPR 459/96 all.1; CEI EN 60204-1/06
2.2.6 Dispositivi di comando I dispositivi di comando costituiscono l elemento attraverso il quale l operatore attiva o disattiva le funzioni della macchina. Sono normalmente costituiti da un organo meccanico Dettagli Realizzazione autorimessa. Via della pace nel mondo Sestri Levante
Dott. Ing. Andrea Muzio Via Dante 72 Sestri Levante (GE) tel. 018541082 - fax. 0185482916 cell. 3357849106 e-mail: andrea@muzioing.it Realizzazione autorimessa Via della pace nel mondo Sestri Levante Opere Dettagli Remote Control Circuits Circuiti di comando e controllo. Aggiornamento fascicolo 4 Sett 2009
4 Remote Control Circuits Circuiti di comando e controllo Aggiornamento fascicolo 4 Sett 2009 Rockwell Automation ringrazia per la collaborazione i redattori: Gino Zampieri, Matteo Marconi e Francesco Dettagli INDICE. 1. Premessa e riferimenti legislativi e normativi pag. 2. 2. Descrizione dei sistemi pag. 3 2.1 Sistema edificio B2 pag. 3
INDICE 1. Premessa e riferimenti legislativi e normativi pag. 2 2. Descrizione dei sistemi pag. 3 2.1 Sistema edificio B2 pag. 3 2.1.1 Campo fotovoltaico pag. 3 2.1.2 Sezionatore pag. 4 2.1.3 Inverter Dettagli NORME EN81.20 e EN81.50. www.giovenzana.com
NORME EN81.20 e EN81.50 www.giovenzana.com La nuova EN 81-20 sostituisce EN 81-2 & EN 81-1. Contiene i requisiti per completare l installazione di ascensori per passeggeri e montacarichi indipendenti Dettagli Studio Tecnico Dott. Ing. Paolo Caruana La Spezia
1. PREMESSA Nella presente relazione sono illustrati i criteri di scelta delle soluzioni progettuali adottate, in relazione alla classificazione dei luoghi ed in ottemperanza alle norme tecniche di riferimento. Dettagli Manuale tecnico Impianto di alimentazione elettrica T4002
Manuale tecnico Impianto di alimentazione elettrica T400 MOZELT GmbH & Co. KG Ai fini della sicurezza, sono assolutamente da seguire le seguenti avvertenze e raccomandazioni prima della messa in funzione! Dettagli NORME SUI QUADRI E QUADRETTI IN SINTESI
NORME SUI QUADRI E QUADRETTI IN SINTESI Le norme alle quali occorre far riferimento per la realizzazione di quadri e quadretti elettrici sono: - la CEI 17-13/1 (CEI EN 60439-1 IEC 439-1), relativa ai quadri Dettagli CS FS-1 Caratteristiche tecniche Custodia Generali Modulo temporizzatore di sicurezza con contatti ritardati all eccitazione Alimentazione
odulo di sicurezza CS S-1 Caratteristiche tecniche Custodia Custodia in poliammide PA 6.6, autoestinguente V0 secondo UL 94 Grado di protezione IP40 (custodia, IP20 (morsettiera Dimensioni vedere pagina Dettagli OPEN DRIVE OPEN DRIVE. Manuale Funzione STO Rev 1.1 MAOPDX0050I0
Rev 1.1. MAOPDX0050I0 INDICE GENERALE 1 Descrizione generale... 3 2 Limiti di impiego... 3 2.1 Classe climatica... 3 2.1 Resistenza alle sostanze chimicamente attive... 4 2.2 Resistenza alle vibrazioni... Dettagli o Norma CEI EN 60903 (CEI 11-31) Specifica per guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione ;
LAVORI ELETTRICI Norme di riferimento: o Norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) e variante V1 Esercizio degli impianti elettrici ; o Norma CEI EN 50110-2 (CEI 11-49) Esercizio degli impianti elettrici (allegati Dettagli Caratteristiche tecniche. Circuito di controllo. > 50 ms Tempo di eccitazione t A
Modulo di sicurezza CS AR-91, conforme EN 81 Modulo per le manovre di livellamento al piano degli ascensori conforme EN 81 Caratteristiche principali o start controllato Collegamento dei canali d ingresso Dettagli CENTRALE MONOZONA EN54
Via Somalia, 15-17 - 41122 Modena Italia Tel. +39 059 451708 - Fax. +39 059 451697 - +39 059 4906735 info@opera-access.it - www.opera-italy.com CENTRALE MONOZONA EN54 52002 ADVANCED FIRE CONTROL SYSTEM Dettagli CEI 64-8/7 Piscine e fontane. CEI 64-8/7 Piscine e fontane
Gli impianti elettrici nei cantieri edili Agli impianti elettrici nei cantieri si applicano la Sezione 704 della norma CEI 64-8 (VI Ediz.) (cantieri di costruzione e di demolizione) e la guida CEI 64-17 Dettagli LO SHOCK ELETTRICO PARTE 2 MISURE DI PROTEZIONE
LO SHOCK ELETTRICO PARTE 2 MISURE DI PROTEZIONE Premessa Nella prima parte della trattazione (documento Lo shock elettrico - parte 1 - modalità di accadimento ed effetti allegato alla pagina Eventi dannosi Dettagli Sistemi di protezione e coordinamento negli impianti elettrici di BT
VENETO Sistemi di protezione e coordinamento negli impianti elettrici di BT Relatore: Ing. Raoul Bedin Interruttore automatico Le funzioni fondamentali sono quelle di sezionamento e protezione di una rete Dettagli Norma CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
Norma CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica Regola tecnica di connessione BT Norma CEI 0-21: Dettagli CRITER1 PER LA SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE SECONDO LE VA RIE CONDIZIONI DI INFLUENZE ESTERNE
CRITER1 PER LA SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE SECONDO LE VA RIE CONDIZIONI DI INFLUENZE ESTERNE Scelta delle misure di protezione contro i contatti diretti Le misure di protezione mediante isolamento Dettagli D.P.R. 459/1996 ( Direttiva Macchine)
Allegato E alla direttiva del 7 gennaio 2015 RISCHI MECCANICI 1 - PREMESSA Il D.P.R. 459/1996 ( Direttiva Macchine) ha introdotto nel panorama normativo sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro importanti Dettagli Il sistema nervoso dell impianto elettrico. Scelta dei cavi negli impianti elettrici del residenziale e del terziario
Il sistema nervoso dell impianto elettrico Scelta dei cavi negli impianti elettrici del residenziale e del terziario Il compito principale di un cavo è quello di trasportare l energia all interno di un Dettagli Norma 17-13. Generalità
QUADRI ELETTRICI Generalità Norma 17-13 I quadri elettrici, sono da considerare componenti dell impianto. Essi devono rispondere alla Norma CEI 17-13, che riporta le prescrizioni generali e distingue: Dettagli INDICE Manuale Volume 2
INDICE Manuale Volume 2 Pag. NOTA DEGLI EDITORI PREFAZIONE 1. INTRODUZIONE 1 2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI 3 2.1 Principali disposizioni legislative 3 2.2 Principali norme tecniche Dettagli RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI 1. premessa Il complesso immobiliare oggetto dell intervento consta di due edifici, CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L ARTE E LA CULTURA e OSTELLO DELLA GIOVENTU Dettagli Istituto Tecnico Industriale Statale
Istituto Tecnico Industriale Statale ANNO SCOLASTICO 2009-2010 CLASSE : 3^, 4^ e 5^ SEZIONE : Elettronica Elettrotecnica DISPENSA N 2 SISTEMI ELETTRICI - MISURA DI POTENZA NEI SISTEMI MONOFASI E TRIFASI Dettagli Elementi di protezione circuitale per alimentatori Moduli di protezione serie 1692
Elementi di protezione circuitale per alimentatori Moduli di protezione serie 1692 2 Elementi di protezione circuitale per alimentatori Sommario Moduli di protezione serie 1692 Cenni generali................................................................................3 Dettagli Dott. Ing. Cesare Orsini Libero Professionista
In genere si ricorre a forniture monofase nei cantieri di limitata potenza e gli scaglioni sono 1,5; 3; 4,5; 6 KW, mentre per cantieri più grandi si usano delle forniture trifase con potenze pari a 6; Dettagli Capitolo 5 Quadri elettrici
Capitolo 5 Quadri elettrici (5.1) Quadri, Leggi e Norme La legge 46/90, obbliga l installatore a redigere la dichiarazione di conformità relativamente ai lavori svolti. Allegati a tale dichiarazione devono Dettagli Manuale. Disinserzione sicura per MOVIAXIS. Condizioni. Edizione 08/2006 11523042 / IT
Motoriduttori \ Riduttori industriali \ Azionamenti e convertitori \ Automazione \ Servizi Disinserzione sicura per MOVIAXIS Condizioni Edizione 08/2006 1152302 / IT Manuale SEW-EURODRIVE Driving the world Dettagli ARI LOANO (SV) 20.05.2011 IK1HLG
ARI LOANO (SV) Utilizzare un Generatore Elettrico in Sicurezza ovvero "come proteggersi dai contatti diretti ed indiretti quando si usa un generatore di corrente elettrica con motore a scoppio". 20.05.2011 Dettagli Un condominio, ubicato su un area a forma rettangolare, comprende:
Un condominio, ubicato su un area a forma rettangolare, comprende: - tre piani fuori terra con una scala interna; - tre appartamenti per piano aventi rispettivamente una superficie di circa 50 m 2, 100 Dettagli Impianti elettrici nei cantieri edili
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI Pagina 1 di 6 PROCEDURA DI SICUREZZA 1. UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE NEGLI UFFICI 2. Revisione numero Data emissione e/o ultima modifica Approvata Dettagli GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO
GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO La presente guida mette in risalto solo alcuni punti salienti estrapolati dalla specifica norma UNI 9795 con l Dettagli INDICE. 1591016100 XV300K IT r.1.0 03.06.2011.doc XV300K 2/13
XV300K INDICE 1 VERIFICHE PRELIMINARI GARANZIA E SMALTIMENTO... 3 2 XV300K CARATTERISTICHE D IMPIEGO... 3 3 SCELTA DEL REGOLATORE CODIFICA... 4 4 CARATTERISTICHE TECNICHE... 4 5 NORMATIVE... 5 6 INSTALLAZIONE Dettagli IMPIANTI ELETTRICI - LOCALI BAGNI E DOCCE
IMPIANTI ELETTRICI - LOCALI BAGNI E DOCCE Sommario 1. Definizione 2. Fonti normative 3. Questioni interpretative 4. Caratteristiche e modalità di installazione 5. Adempimenti amministrativi 6. Voci di Dettagli Relazione Tecnica Progetto dell Impianto Elettrico
Relazione Tecnica Progetto dell Impianto Elettrico Rotatoria ingresso cittadella universitaria Premessa: La presente relazione tecnica è finalizzata ad indicare la caratteristiche dei principali componenti Dettagli SILAMAT. Interruttori sezionatori e apparecchiature precablate stagne IP65
SILAMAT. Interruttori sezionatori e apparecchiature precablate stagne IP65 Informazioni generali e applicative pag. 178 Interruttori sezionatori serie P 180 Interruttori sezionatori serie F 181 Accessori Dettagli PROGETTO DI IMPIANTO ELETTRICO RISTORANTE VIA DONATO SOMMA xx, GENOVA
PROGETTO DI IMPIANTO ELETTRICO RISTORANTE VIA DONATO SOMMA xx, GENOVA PROGETTO REDATTO DA ARCH/ING ELENA AMERI Ai sensi del D.M. 37/28 art 5 comma 2 punto c) RELAZIONE TECNICA 0. PREMESSA Il progetto dell Dettagli Stefano Bifaretti. Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica
Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica Corso di Elettronica di Potenza (12 CFU) ed Elettronica Industriale (6CFU) a.a. 20I2/2013 Stefano Bifaretti 2/31 3/31 4/31 In questa fase vengono effettuate le Dettagli POWER ROD 1365 GENERATORE art. 252
CEBORA S.p.A. 1 POWER ROD 1365 GENERATORE art. 252 MANUALE DI SERVIZIO CEBORA S.p.A. 2 SOMMARIO 1 - INFORMAZIONI GENERALI... 3 1.1 - Introduzione... 3 1.2 - Filosofia generale d assistenza.... 3 1.3 - Dettagli Equipaggiamento elettrico di macchina Istruzioni per l uso e manutenzione
Equipaggiamento elettrico di macchina Istruzioni per l uso e manutenzione Ed. 2010/09 - Rev. 00 - Cod. M29954 Istruzioni originali INDICE 1. DATI TECNICI..... 3 1.1 PREMESSA.. 3 1.2 DATI TECNICI GENERALI.. Dettagli L installazione delle insegne luminose e delle lampade a scarica con tensione superiore a 1 kv
1 L installazione delle insegne luminose e delle lampade a scarica con tensione superiore a 1 kv La Norma CEI EN 50107 ( entrata in vigore nel settembre del 1999 e classificata come 34-86) fornisce i criteri Dettagli Istruzioni per l uso. Interruttore salvamotore > 8527/2
Istruzioni per l uso Interruttore salvamotore > Indice 1 Indice 1 Indice...2 2 Dati generali...2 2.1 Costruttore...2 2.2 Dati relativi alle istruzioni per l uso...2 2.3 Conformità a norme e disposizioni...3 Dettagli Linee guida per l emissione dei permessi di lavoro
Permessi Linee guida per l emissione dei permessi Nella redazione dei permessi e nell assegnazione delle prescrizioni di sicurezza, occorre tenere conto delle varie tipologie di lavori descritte nella Dettagli IMPIANTI ELETTRICI ENERGIA ELETTRICA
IMPIANTI ELETTRICI ENERGIA ELETTRICA forma di energia più conosciuta ed utilizzata facilmente trasportabile facilmente trasformabile in energia meccanica, termica, chimica, luce pericolosa in caso di guasti, Dettagli Energia Solare Fotovoltaica Sezione 4 Gli organi di manovra
Energia Solare Fotovoltaica Sezione 4 Gli organi di manovra Corso di ENERGETICA A.A. 2014/2015 Docente: Prof. Renato Ricci Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche Definizioni (2) Gli Dettagli INVERTER AD ONDA SINUSOIDALE PURA. SISTEMA DI ACCUMULO ENERGIA CON QUADRO INTERFACCIA E GESTIONE.
INVERTER AD ONDA SINUSOIDALE PURA. SISTEMA DI ACCUMULO ENERGIA CON QUADRO INTERFACCIA E GESTIONE. Inverter DC-AC ad onda sinusoidale pura Da una sorgente in tensione continua (batteria) 12Vdc, 24Vdc o Dettagli PRESCRIZIONI SULLA SICUREZZA USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO
ISTRUZIONI DI SERVIZIO PRESCRIZIONI SULLA SICUREZZA USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO 12/2001-1 - Indicazioni sulle misure di sicurezza ed istruzioni speciali per i motori trifase, motori autofrenanti, motori Dettagli RISCHI DERIVANTI DALL USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Pagina 1 di 5 INDICE Scopo Riferimenti normativi Campo di applicazione Responsabilità ed aggiornamento Rischi derivanti dall uso di apparecchiature a funzionamento elettrico Cautele e misure di prevenzione Dettagli Classificazione dei Sistemi Elettrici
Classificazione dei Sistemi Elettrici Classificazione dei Sistemi Elettrici in base alla tensione Sistema elettrico: complesso delle macchine, delle apparecchiature, delle sbarre e delle linee aventi una Dettagli Seminari tecnici 2007. Con il patrocinio di
Seminari tecnici 2007 Con il patrocinio di Comitato Elettrotecnico Italiano Parte prima LA NUOVA NORMA CEI EN 60204-1 Ed. 2007: ANALISI PRINCIPALI NOVITA Relatore Dott. Ing. Federico Dosio LA NUOVA NORMA Dettagli IL PROGETTISTA IL COMMITTENTE L IMPRESA. 10.10.2014 A02 Relazione tecnica specialistica G.L.G. G.L.G. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO
IL PROGETTISTA IL COMMITTENTE L IMPRESA 10.10.2014 A02 Relazione tecnica specialistica G.L.G. G.L.G. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO committente Comune di Sorico Piazza Cesare Battisti, 2 22010 SORICO Dettagli Utilizzo in sicurezza dell elettricità
Pag. 1/8 Utilizzo in sicurezza dell tà Pag. 2/8 1. SCOPO DELLA PROCEDURA Prevenire i rischi principali connessi all impiego dell tà, che corrispondono all azione delle correnti elettriche sulle due più Dettagli Impianti elettrici di cantiere
a cura di Andrea Gulinelli Norme tecniche di riferimento Norma CEI 64-8, parte 7, Edizione VII Ambienti ed applicazioni particolari, Sezione 704 - Cantieri di costruzione e demolizione. Norma CEI 0-21, Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back