Source: http://docplayer.fi/39405463-Keskeytystilasto-2014.html
Timestamp: 2018-06-23 20:30:55+00:00
Document Index: 25730711

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "KESKEYTYSTILASTO 2014"
Ville-Veikko Niilo Salonen
1 KESKEYTYSTILASTO 2014 (i)
2 ALKUSANAT Vuoden 2014 keskeytystilasto perustuu 69 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 96,7 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon on kerätty verkkoyhtiöiden yksityiskohtaisista keskeytysraporteista, eli tilasto ottaa tarkasti keskeytysten osa-alueet ja eri vaiheissa jakelun piiriin palautetut asiakkaat. Tilaston aineistona toimivat siis keskeytyksen kokeneiden asiakkaiden todelliset määrät ja energiat. Tilaston valmistelun yhteydessä lähetetään vastaajille palautteena Energiaviraston(EV) sähkön laadun tunnuslukuja vastaavat luvut. Keskeisin ero tämän tilaston ja EV:n lukujen välillä syntyy siitä, että tämän tilaston tunnusluvut lasketaan käyttöpaikkatasolla kun EV:n tunnusluvut lasketaan muuntopiiritasolla. Keskeytystilaston on laatinut Enease Oy. Energiateollisuus ry:n puolesta julkaisun laatimisesta on vastannut Esa Niemelä. LUKUOHJE Tilaston luvut on esitetty taulukoina ja erilaisina kuvaajina kuten piirakoina, trendiviivoina ja pylväskuvioina. Keskeytystunnuslukuja koskevissa taulukoissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kaikki kentät on laskettu vastaajien antamista tunnusluvuista. Seuraava taulukko esittää asiaa. Keskeytyslaji Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? Keskeytystietojen jakaminen verkkotyyppeihin "Maaseutu", "Taajama" ja "City" perustuu vikatapauksien yhteydessä annettuun johtolähdön kaapelointiasteeseen. Tämä tieto puuttui osalta vastaajista, jolloin keskeytykset tilastoidaan verkon keskimääräisen kaapelointiasteen mukaan. Samoin osalta vastaajista puuttui eritellyt verkkotiedot. Näistä syistä "yhteensä"-sarakkeisiin ("Kaikki yhteensä" ja "Kaikki keskeytykset") on saattanut tulla joko tarkempia tai vähemmän tarkkoja vastauksia kuin muihin kenttiin, "yhteensä"-sarakkeiden summa ei vastaa yksittäisiä näkyviä lukuja. Kun yhtiöiden vastaukset tarkentuvat tulevissa tilastoissa, tällaisista epäjohdonmukaisuuksista päästään.?-merkki numeron yhteydessä tarkoittaa, että tieto perustuu alle viiteen vastaukseen. Tämä tilasto poikkeaa vuotta 2004 aikaisemmista tilastoista myös verkkotyyppien jaottelussa. Jakeluverkot on jaettu kaapelointiasteen perusteella kolmeen koko maan kattavaan verkkotyyppiin: maaseutuun, jossa kaapelointiaste on enintään 30 %, taajamaan, jossa kaapelointiaste on vähintään 30 %, mutta enintään 75 %, sekä cityyn, jossa kaapelointiaste on vähintään 75 %. Saman verkonhaltijan verkkoa voi olla kaikissa ryhmissä. Tämä ei vastaa aikaisempien tilastojen verkkotyyppien jakoa, joten vertailua aikaisempaan ei voi tehdä muutoin kuin kaikkien verkkotyyppien yhteisistä luvuista. Keskeytystilastosta tuotetaan tilauksesta eri verkonosille, yksittäisille yhtiöille tai yhtiöryhmille samanmuotoisia raportteja ja vertailuraportteja. Julkaisija Energiateollisuus ry ET, Helsinki (Versio: :10:12.852) (ii)
3 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIEDOT TILASTON SÄHKÖVERKOISTA JA SÄHKÖVERKKOYHTIÖISTÄ Keskijänniteverkon tiedot, 1-45 kv Keskijänniteverkon johtopituudet Keskijänniteverkon maadoitustavat Keskijänniteverkon käyttöpaikka- ja energiatiedot Muut keskijänniteverkon tiedot Pienjänniteverkon johtopituudet Keskijännitejohtopituudet koko Suomessa Kyselyyn vastanneet verkonhaltijat 2 2. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT KÄYTTÖPAIKKOJEN (ASIAKKAIDEN) MÄÄRILLÄ PAINOTETUT TUNNUSLUVUT Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Asiakkaan keskeytysten keskipituus Keskeytyksiä kokonaisjohtopituutta kohti ENERGIALLA PAINOTETUT TUNNUSLUVUT Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa 7 3. KESKEYTYSMÄÄRÄN AIKAJAKAUMA ASIAKKAALLA VUODESSA 8 4. KESKEYTYSTUNNUSLUKUJEN JAKAUMA VERKONHALTIJOITTAIN Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Vikakeskeytysmäärät vuoden aikana 9 5. KESKEYTYSMÄÄRIEN JA -AIKOJEN VUOSITTAINEN VAIHTELU Keskijänniteverkon keskeytystaajuudet Vikakeskeytystaajuudet Aikajälleenkytkennät Suunnitellut keskeytykset Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika Vikakeskeytysaika Suunniteltu keskeytysaika KESKEYTYSTEN JAKAUTUMINEN VERKON ERI OSIIN SEKÄ KESKEYTYSTEN SYYT Keskeytysten aiheuttajat verkon eri osissa Erityyppiset verkot Muut verkon osat Asiakkaan keskeytykset Asiakkaan keskeytysaika Asiakkaan keskeytysmäärä JÄLLEENKYTKENTÖJEN SELVITTÄMÄT VIAT Pika- ja aikajälleenkytkentöjen selvittämät viat kaikista vikakeskeytyksistä Jälleenkytkentöjen määrät asiakkaalla Energialla painotetut jälleenkytkentöjen määrät Jälleenkytkentöjen määrät eri tavoin maadoitetuissa verkoissa kpl/100 km PIENJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSET 16 LIITTEET LIITE 1 KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT LIITE 2 KESKEYTYSMÄÄRÄN AIKAJAKAUMA ASIAKKAALLA VUODESSA LIITE 3 KESKEYTYSTEN VUOSIVAIHTELUT MUUNTOPIIRITUNTEIHIN PERUSTUEN LIITE 4 KESKEYTYSTEN JAKAUTUMINEN VERKON ERI OSIIN SEKÄ KESKEYTYSTEN SYYT (iii)
4 1. PERUSTIEDOT TILASTON SÄHKÖVERKOISTA JA SÄHKÖVERKKOYHTIÖISTÄ 1.1 Keskijänniteverkon tiedot, 1-45 kv Kaikkien verkonhaltijoiden verkot on jaettu johtolähdöittäin kaapelointiasteen mukaan Maaseutu-, Taajama- ja City-verkkoihin. Saman verkonhaltijan verkkoja voi olla kaikissa ryhmissä Keskijänniteverkon johtopituudet (jaoteltuna johtolähtöjen kaapelointiasteen mukaan) 1-45 kv verkko Johtopituus yhteensä km* Avojohto PAS Ilmakaapelit Kaapelit )* josta PJK ja /tai AJK suojattua Avojohdoista metsässä (%) Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä 0-30% 30-75% % Keskijänniteverkon maadoitustavat 1-45 kv verkko Johtopituus yhteensä km* Avojohto PAS Ilmakaapelit Kaapelit )* josta PJK ja /tai AJK suojattua Maasta erotettu Osittain sammutettu Sammutettu Keskijänniteverkon käyttöpaikka- ja energiatiedot 1-45 kv verkko Käyttöpaikat/kpl Energiat/MWh Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä 0-30% 30-75% % Muut keskijänniteverkon tiedot Komponentti kpl Jakelumuuntopiirit Syöttävät sähköasemat Johtolähdöt Pienjänniteverkon johtopituudet 400 V verkko Johtopituus yhteensä km Avojohto Ilmakaapeli Maakaapeli km Keskijännitejohtopituudet koko Suomessa Johtoverkko 1-70 kv Yhteensä *) Avojohto Ilmakaapeli Maakaapeli Vesistökaap. Yhteensä *) Lähde: Energiavirasto ennakkotieto 1
5 1.4 Kyselyyn vastanneet verkonhaltijat Alajärven Sähkö Oy Caruna Espoo Distribution Oy Caruna Sähkönsiirto Oy Elenia Oy ESE-Verkko Oy Etelä-Suomen Energia Oy Haminan Energia Oy Helen Sähköverkko Oy Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Jakobstads Energiverk JE-Siirto Oy Jylhän Sähköosuuskunta Järvi-Suomen Energia Oy Kemin Energia Oy Keminmaan Energia Oy KENET Oy Keravan Energia Oy Keuruun Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy Koillis-Satakunnan Sähkö Oy Kokemäen Sähkö Oy Kronoby Elverk KSS Verkko Oy Kuopion Energia Kuoreveden Sähkö Oy Kymenlaakson Sähköverkko Oy Köyliön - Säkylän Sähkö Oy Lammaisten Energia Oy Lappeenrannan Energiaverkot Oy LE Sähköverkko Oy Leppäkosken Sähkö Oy Loiste Sähköverkko Oy Muonion Sähköosuuskunta Mäntsälän Sähkö Oy Naantalin Energia Oy Nurmijärven Sähkö Oy Nykarleby Kraftverk Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Outokummun Energia Oy Paneliakosken Voima Oy Parikkalan Valo Oy Pellon Sähkö Oy PKS Sähkönsiirto Oy Pori Energia Sähköverkot Oy Porvoon Sähköverkko Oy Raahen Energia Oy Rauman Energia Oy Rovakaira Oy Rovaniemen Verkko Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Savon Voima Verkko Oy Seiverkot Oy Tampereen Sähköverkko Oy Tenergia OY Tornion Energia Oy Tornionlaakson Sähkö Oy Tunturiverkko Oy Turku Energia Sähköverkot Oy Vaasan Sähköverkko Oy Vakka-Suomen Voima Oy Valkeakosken Energia Oy Vantaan Energia Sähköverkot Oy Vatajankosken Sähkö Oy Verkko Korpela Oy Vetelin Sähkölaitos Oy Vimpelin Voima Oy Ålands Elandelslag Ääneseudun Energia Oy 2
6 2. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT Tarkemmat luvut liitteessä KÄYTTÖPAIKKOJEN (ASIAKKAIDEN) MÄÄRILLÄ PAINOTETUT TUNNUSLUVUT Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskimääräinen keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (kph/kp) SAIDI (keskeytysten käyttöpaikkatunnit jaettuna ko verkon kaikilla käyttöpaikkamäärillä) Keskeytysajan aiheuttajat (jälleenkytkennät ei mukana) tuntia Maaseutu Taajama City Yhteensä Tekniset syyt Luonnon ilmiöt 1% 2% 7% Keskeytysajan aiheuttajat (kaikki verkot, jälleenkytkennät ei mukana) 9% 4% 13% 14% Tuuli ja myrsky 31% Lumi- ja jääkuorma 19% Ukkonen 13% Muu sää 1% Eläimet 2% Rakenne- ja käyttövirhe 7% Tuntematon 9% Ulkopuoliset 4% Suunnitellut 14% 19% 31% Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä
7 2.1.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Keskeytysten keskimääräinen lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpk/kp) SAIFI (keskeytysten käyttöpaikkamäärät jaettuna ko verkon käyttöpaikkamäärillä) Keskeytysmäärän aiheuttajat (jälleenkytkennät ei mukana) kpl Maaseutu Taajama City Yhteensä Tekniset syyt Luonnon ilmiöt Keskeytysmäärien osuudet aiheuttajittain (jälleenkytkennät ei mukana) 20% 9% 4% 3% 1% 17% 9% Tuuli ja myrsky 25% Lumi- ja jääkuorma 12% Ukkonen 17% Muu sää 1% Eläimet 3% Rakenne- ja käyttövirhe 9% Tuntematon 20% Ulkopuoliset 4% Suunnitellut 9% 25% 12% 18% Keskeytysmäärän jakauma 22% PJK:n selvittämät viat 60% AJK:n selvittämät viat 18% Pitkät keskeytykset 22% 60% Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t PJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä
8 2.1.3 Asiakkaan keskeytysten keskipituus Asiakkaan keskeytysten keskipituus h (kph/kpk) Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä Keskeytyksiä kokonaisjohtopituutta kohti (vikojen ja suunniteltujen keskeytysten kpl-määrä / 100km) Keskeytykseen johtaneiden vikojen aiheuttajat 41% 14% 3% 16% Tuuli ja myrsky 16% Lumi- ja jääkuorma 7% Ukkonen 9% Muu sää 1% Eläimet 2% Rakenne- ja käyttövirhe 7% Tuntematon 14% Ulkopuoliset 3% Suunnitellut 41% 7% 2% 1% 9% 7% Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t PJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä
9 2.2 ENERGIALLA PAINOTETUT TUNNUSLUVUT Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Energialla painotettu keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (E(mp)h/E(tot)) (keskeytyksen alueella olevien mp vuosienergia kertaa aika jaettuna ko verkon vuosienergialla) tuntia Keskeytysajan aiheuttajat (jälleenkytkennät ei mukana) Maaseutu Taajama City Yhteensä Tekniset syyt Luonnon ilmiöt Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä
10 2.2.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Energialla painotettu keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (E(mp)k/E(tot)) (keskeytyksien mp energiat jaettuna ko verkon vuosienergialla) kpl Keskeytysmäärän aiheuttajat (jälleenkytkennät ei mukana) Maaseutu Taajama City Yhteensä Tekniset syyt Luonnon ilmiöt Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t PJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä
11 3. KESKEYTYSMÄÄRÄN AIKAJAKAUMA ASIAKKAALLA VUODESSA Keskeytykseen osallistuneiden käyttöpaikkojen lukumäärä jaettuna ko verkon (maaseutu, taajama, city) käyttöpaikkamäärällä (kpk/kp). Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. Tarkemmat tiedot liitteessä 2 Keskeytysmäärän aikajakauma asiakkaalla vuodessa kpl/a (ei jälleenkytkentöjä) Maaseutu Taajama City kpl/a min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk MAASEUTU VIKA Oman jv:n kesk. yht. Muut verkot Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk TAAJAMA VIKA Oman jv:n kesk. yht. Muut verkot Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk CITY VIKA Oman jv:n kesk. yht. Muut verkot Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk YHTEENSÄ VIKA Oman jv:n kesk. yht. Muut verkot Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk
12 4. KESKEYTYSTUNNUSLUKUJEN JAKAUMA VERKONHALTIJOITTAIN 4.1 Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskeytysaika asiakkaalla verkonhaltijoittain h/a (ei jälleenkytkentöjä) sisältäen vikakeskeytykset ja suunnitellut keskeytykset 100 yhtiön kokonaiskaapelointiaste keskeytysaika h/a 4.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Keskeytysmäärä asiakkaalla verkonhaltijoittain kpl/a (ei jälleenkytkentöjä) sisältäen vikakeskeytykset ja suunnitellut keskeytykset 100 yhtiön kokonaiskaapelointiaste keskeytysmäärä kpl/a 4.3 Vikakeskeytysmäärät vuoden aikana Vikakeskeytysmäärien jakautuminen vuoden aikana kpl/100km kpl/100 km
13 5. KESKEYTYSMÄÄRIEN JA -AIKOJEN VUOSITTAINEN VAIHTELU Liitteessä 3 on esitetty muuntopiiriluvuista (aikaisempien keskeytystilastojen menetelmällä) lasketut vuosivaihtelut. 5.1 Keskijänniteverkon keskeytystaajuudet Vikakeskeytystaajuudet Keskijänniteverkon vikakeskeytystaajuudet kpl/100km vuosina , ei jälleenkytkentöjä kpl/100 km Maaseutu Taajama City Maaseutu Taajama vuosi Aikajälleenkytkennät Keskijänniteverkon jälleenkytkennät kpl/100km vuosina kpl/100 km Maaseutu Taajama City Maaseutu Taajama vuosi Suunnitellut keskeytykset Keskijänniteverkon suunniteltujen keskeytysten taajuudet kpl/100km vuosina kpl/100 km Maaseutu Taajama City vuosi 10
14 5.2 Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika Vikakeskeytysaika Asiakkaan keskimääräinen vikakeskeytysaika h/a vuosina , ei jälleenkytkentöjä h/a Maaseutu Taajama City Maaseutu Taajama vuosi Suunniteltu keskeytysaika Asiakkaan keskeytysaika suunnitelluista keskeytyksistä johtuen h/a vuosina h/a Maaseutu Taajama City vuosi Kuvaajien laskentatapa on muuttunut ja tulee täydentymään tulevien vuosien tilastoissa. 11
15 6. KESKEYTYSTEN JAKAUTUMINEN VERKON ERI OSIIN SEKÄ KESKEYTYSTEN SYYT Liitteessä 3 on esitetty muuntopiiriluvuista lasketut vuosivaihtelut. Seuraavassa on tarkasteltu ainoastaan verkonhaltijoiden oman verkon keskeytyksiä. Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. Tarkemmat luvut liitteessä Keskeytysten aiheuttajat verkon eri osissa Erityyppiset verkot Keskeytysten aiheuttajat erityyppisissä verkoissa, vikataajuus kpl/100km 8% 6% Avojohto 44% 42% PAS 7% 28% 18% 47% Ilmakaapeli 43% 25% 16% 16% Maakaapeli 41% 3% 33% 23% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset VIKA Tekniset syyt yhteensä Oman verkon vikakeskeytykset Oman verkon suunnitellut keskeytykset YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Muut verkon osat Keskeytysten aiheuttajat muissa verkon osissa, vikataajuus VIKA Tekniset syyt yhteensä Oman verkon vikakeskeytykset Oman verkon suunnitellut keskeytykset YHTEENSÄ Sähköasema kpl/asema Muuntamo kpl/100mp Sähköasema 46% Muuntamo 49% 23% 18% 13% 5% 19% 27% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset 12
16 6.2 Asiakkaan keskeytykset Asiakkaan keskeytysaika Asiakkaan keskeytysajan h/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kph/kp) VIKA Tekniset syyt yhteensä Oman verkon vikakesk. Oman verkon suunn. kesk. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko as.verkko ? ? ? ? Keskeytysajan jakauma vian sijainnin perusteella 2% 0%2% 89% 2% 5% 0% Avojohto 90% PAS 2% Ilmakaapeli 0% Maakaapeli 2% Sähköasema 2% Muuntamo 5% Pj-verkko 0% Asiakasverkko 0% Eri verkon osien keskeytyksien aiheuttajat keskeytysajan suhteen Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli 79% 3% 4% 14% 14% 57% 15% 14% 0% 50% 50% 40% 20% 10% 30% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset Sähköasema Muuntamo Pj-verkko Asiakasverkko 33% 18% 5% 24% 34% 0% 0% 0% 33% 53% 13
17 6.2.2 Asiakkaan keskeytysmäärä Asiakkaan keskeytysmäärän kpl/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kpk/kp) VIKA Tekniset syyt yhteensä Oman verkon vikakesk. Oman verkon suunn. kesk. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko as.verkko ? ? ? ? Keskeytysmäärän jakauma vian sijainnin perusteella 1% 0%2% 5% 87% 5% 0% Avojohto 86% PAS 1% Ilmakaapeli 0% Maakaapeli 2% Sähköasema 5% Muuntamo 5% Pj-verkko 0% Asiakasverkko 0% Eri verkon osien keskeytyksien aiheuttajat keskeytysmäärän suhteen Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli 73% 4% 13% 10% 14% 57% 15% 14% 0% 50% 50% 56% 22% 11% 11% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset Sähköasema Muuntamo Pj-verkko Asiakasverkko 42% 26% 16% 16% 22% 5% 17% 56% 0% 0% 14
18 7. JÄLLEENKYTKENTÖJEN SELVITTÄMÄT VIAT 7.1 Pika- ja aikajälleenkytkentöjen selvittämät viat kaikista vikakeskeytyksistä PJK:n selvittämät viat AJK:n selvittämät viat Pitkät keskeytykset Maaseutu Taajama City 59% 44% 21% 16% 24% 15% 24% 32% 65% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Pitkät keskeytykset AJK:n selvittämät viat PJK:n selvittämät viat 20% 10% 0% Maaseutu Taajama City 7.2 Jälleenkytkentöjen määrät asiakkaalla Jälleenkytkentöjen keskimääräiset määrät asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpk/kp) (jälleenkytkentöjen käyttöpaikkamäärät jaettuna ko verkon käyttöpaikkamäärillä) AJK:t PJK:t Maaseutu Taajama City Energialla painotetut jälleenkytkentöjen määrät Energialla painotetut jälleenkytkentöjen määrät asiakkaalla vuodessa kpl/a (E(mp)k/E(tot)) (keskeytyksien muuntopiirienergiat jaettuna ko verkon vuosienergialla) AJK:t PJK:t Maaseutu Taajama City Jälleenkytkentöjen määrät eri tavoin maadoitetuissa verkoissa kpl/100 km AJK:t PJK:t Maasta Osittain Sammutettu yhteensä erotettu sammutettu _
19 8. PIENJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSET Pienjänniteverkon keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpl/kp) Yhtiökohtaisen pienjänniteverkon maakaapelointiasteen mukaan jaoteltuna Vikakeskeytykset Suunnitellut keskeytykset Yhteensä alle 20 % yli 20 % Yhteensä
20 LIITE 1 KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 1. KÄYTTÖPAIKKOJEN (ASIAKKAIDEN) MÄÄRILLÄ PAINOTETUT LUVUT 1.1 Keskimääräinen keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (kph/kp) SAIDI Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? ? ? 0.03? 0.00? ? 0.06? ? 0.16? ? 0.00? ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00?
21 1.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpk/kp) Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t PJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? ? ? 0.03? 0.00? ? 0.17? ? 0.18? ? 0.00? ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00?
22 1.3 Asiakkaan keskeytysten keskipituus h (kph/kpk) Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? ? ? 1.35? 0.54? ? 0.37? ? 0.88? ? 0.91? ? 0.01? ? 0.00? 0.00? 0.00?
23 1.4 Keskeytyksiä kokonaisjohtopituutta kohti kpl/100km Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t PJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? ? ? 0.39? 0.39? ? 0.41? ? 2.22? ? 0.34? ? 0.62? ? 0.00? 0.00? 0.00?
24 2. ENERGIALLA PAINOTETUT LUVUT 2.1 Energialla painotettu keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (E(mp)h/E(tot)) Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? ? ? 0.02? 0.00? ? 0.04? ? 0.14? ? 0.01? ? 0.14? ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00?
25 2.2 Energialla painotettu keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (E(mp)k/E(tot)) Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t PJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? ? ? 0.04? 0.00? ? 0.11? ? 0.16? ? 0.01? ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00?
26 LIITE 2 KESKEYTYSMÄÄRÄN AIKAJAKAUMA ASIAKKAALLA VUODESSA Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. 1. Maaseutujohtolähtöjen keskeytykset kpl/a VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JV VIKAK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko VIKAKESK. YHT. Oman verk. työkesk. Syöttävän verk. työk. Asiakkaan verk. työk. SUUNN. KESK. YHT. KAIKKI KESKEYTYKSET 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? Taajamajohtolähtöjen keskeytykset kpl/a VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JV VIKAK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko VIKAKESK. YHT. Oman verk. työkesk. Syöttävän verk. työk. Asiakkaan verk. työk. SUUNN. KESK. YHT. KAIKKI KESKEYTYKSET 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk ? 0.03? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.08? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.04? 0.03? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.02? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
27 3. Cityjohtolähtöjen keskeytykset kpl/a VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JV VIKAK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko VIKAKESK. YHT. Oman verk. työkesk. Syöttävän verk. työk. Asiakkaan verk. työk. SUUNN. KESK. YHT. KAIKKI KESKEYTYKSET 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk ? 0.04? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.17? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.11? 0.07? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
28 LIITE 3 KESKEYTYSTEN VUOSIVAIHTELUT MUUNTOPIIRITUNTEIHIN PERUSTUEN Tilastointimenetelmä on muuttunut vuonna 2005, mistä lähtien mm. olosuhdejaottelu perustuu johtolähdön kaapelointiasteeseen. Tätä ennen olosuhdetarkastelu tapahtui verkonhaltijakohtaisesti. 1. Keskimääräinen häiriökeskeytysaika h/a Luvut perustuvat keskimääräisiin muuntopiiritunteihin. Asiakkaiden keskimääräinen häiriökeskeytysaika (h/a) vuosina h/a Maaseutu vuosi Taajamat 2. Keskimääräinen kokonaiskeskeytysaika h/a sisältäen suunnitellut keskeytykset Luvut perustuvat keskimääräisiin muuntopiiritunteihin. Keskeytyksistä asiakkaille aiheutunut sähkötön aika (h/a) vuosina h/a Maaseutu vuosi Taajamat 25
29 LIITE 4 KESKEYTYSTEN JAKAUTUMINEN VERKON ERI OSIIN SEKÄ KESKEYTYSTEN SYYT Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. 1. Keskeytysten aiheuttajat verkon eri osissa Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. 1.1 Keskeytysten aiheuttajat erityyppisissä verkoissa, vikataajuus kpl/100km VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Major OMAN JV VIKAK. YHT. OMAN JV SUUNN. YHT. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli ? ? ? ? 0.06? ? 0.00? 0.01? ? ? 0.00? 0.00? 0.00? Keskeytysten aiheuttajat muissa verkon osissa, vikataajuus VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Major OMAN JV VIKAK. YHT. OMAN JV SUUNN. YHT. YHTEENSÄ Sähköasema kpl/asema Muuntamo kpl/100mp ? ? 0.01? ? ? ? ? 0.01?
30 2. Asiakkaiden keskeytyksien jakautuminen vian tai suunnitellun keskeytyksen sijainnin sekä keskeytyssyyn suhteen 2.1 Asiakkaan keskeytysajan h/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kph/kp) VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Major OMAN JV VIKAK. YHT. OMAN JV SUUNN. YHT. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko ? ? ? 0.00? 0.00? 0.00? ? ? ? 0.00? 0.00? ? ? 0.00? 0.00? 0.00? ? ? ? ? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? Asiakkaan keskeytysmäärän kpl/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kpk/kp) VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Major OMAN JV VIKAK. YHT. OMAN JV SUUNN. YHT. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko ? ? ? 0.00? 0.00? 0.00? ? ? ? 0.00? 0.00? ? ? 0.00? 0.00? 0.03? ? ? ? ? ? 0.01? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?