Source: http://docplayer.fi/16516295-Pk-i-r-ei60s-ei90s-ei120s-pyorea-palopelti-pk-i-s-ei90s-ei120s-suorakaiteen-muotoinen-palopelti.html
Timestamp: 2018-05-27 18:31:46+00:00
Document Index: 6422199

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Pyöreä palopelti & PK-I-S EI90S / EI120S Suorakaiteen muotoinen palopelti Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä vaatimustenmukaisuus vakuutus/suoritusilmoitus C01 CSK AA536
2 Johdanto Tämä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koskee pyöreitä palopeltejä PK-I-R EI60S, EI90S ja EI120S sekä suorakaidepalopeltejä PK-I-S EI90S, EI120S, jotka on valmistanut Imos - Systemair. Se sisältää perustiedot rakenteesta ja asennus-, käynnistys- ja käyttöohjeet, joita tulee noudattaa laitteen luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Laitteen oikean ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi lue ohje huolella, käytä palopeltiä ohjeiden mukaan ja noudata kaikkia turvaohjeita. Sisällys Johdanto... 2 Sisällys... 2 Varoitus... 2 Toiminta Asennusohje Käyttöohje Huolto-ohje... 7 Käyttöolosuhteet... 9 Vaatimustenmukaisuusvakuutus/suoritusilmoitus Pöytäkirja Takuu Sertifikaatti Varoitus Sähköiskun, tulipalon ja muiden viallisesta varokkeesta tai laitteen käytöstä johtuvien vaurioiden välttämiseksi huomioi seuraavat: Järjestelmä pitää asentaa asennusohjeiden mukaan. Katkaise jännitteensyöttö ennen huoltoa tai osien puhdistamista. Huollot pitää tehdä ohjeiden mukaan. Toiminta Yleistä IMOS Systemair palopelti on suljettava ilmakanava, jota käytetään kanavaläpiviennin tilalla estämään tulen leviäminen paloa rajoittavan rakenteen läpi. Tulipalon yhteydessä palopelti estää määritellyn ajan tulen, savun ja kuumuuden leviämisen kanavan kautta. PK-I-palopellit on suunniteltu asennettavaksi vaaka- tai pystysuuntaisiin kantaviin ja osastoiviin rakenteisiin tai pystysuoriin ei-kantaviin osastoiviin seiniin. Kaikissa laitteissa on vakiona sähkötoimilaite tai manuaalitoimilaite. Lisävarusteita, kuten laippoja ja tiedonsiirtoyksiköitä, voidaan toimittaa erikseen tilauksesta Lisävarusteet toimitetaan irrallaan ja ne asennetaan paikan päällä. Valinnaisvarusteet, kuten kytkimet ja sähkömagneetit asennetaan palopeltiin ja ne on siksi ilmoitettava tilauksessa. Palopeltiä käytetään tiloissa, joissa se on suojassa säältä ja kanavissa, joissa siirretään ilmaa ilman muita kemiallisia lisäaineita seuraavissa käyttöolosuhteissa: Suurin ilmanopeus 12 m/s Suurin suhteellinen kosteus 90 % Lämpötila C Huom: Asennustarvikkeet voidaan tilata yhdessä palopellin kanssa. Sähkötoimilaitteet voivat sulkea pellin rakennusautomaatiojärjestelmän pyynnöstä tai saatuaan signaalin lämpövarokkeelta. Kaikissa sähkötoimilaitteella varustetuissa palopelleissä on vakiona lämpövaroke, joka aktivoi toimilaitteen lämpötilan noustessa yli 72±1,5 C ja sulkee pellin 60 sekunnin sisällä. Manuaalitoimilaitteella varustetut palopellit voivat sulkea pellin rakennusautomaatiojärjestelmän pyynnöstä, joka vivusta vetämällä tai rikkomalla lämpövarokkeen. Kaikissa manuaalitoimilaitteella varustetuissa palopelleissä on vakiona lämpövaroke, joka aktivoi toimilaitteen lämpötilan noustessa yli 72±1,5 C ja sulkee pellin välittömästi. 2
3 1 Asennusohje Ennen asennusta tarkista tuote kuljetus- tai muiden vaurioiden varalta Tarkista, että tuotteesta löytyy CE-merkillä varustettu laitekilpi Kaikki palopeltiin liitettävät kanavat pitää tukea tai ripustaa niin, että kanavan paino ei rasita peltiä tai sen laippoja. Lisäksi peltiin ei saa kohdistua kuormitusta yläpuolisista ja tai ympäröivistä rakenteista; tämä voi aiheuttaa kotelon vääntymisen ja palopellin toimintahäiriön. Palopellin toimilaite voidaan sijoittaa kummalle puolelle seinää halutaan. Se on kuitenkin asennettava niin, että siihen on helppo päästä käsiksi tarkastusta ja huoltoa varten. Kahden palopellin välinen minimietäisyys on 200 mm. Seinän ja palopellin välinen minimietäisyys on 75 mm. Palopelti asennetaan osastoivaan rakenteeseen niin, että pelti on suljetussa asennossa seinän sisällä. Palopelti voidaan asentaa seinään tai välipohjaan, jonka minimipaksuus on 110 ± 10 mm standardin EN mukaan. Kaikki palopellit voidaan asentaa pelti vaaka- tai pystyasennossa. 1.1 PK-I-palopellin asentaminen kantavaan seinään kipsillä tai betonilla Pyöreä palopelti 1. Tee asennusaukko, jonka läpimitta on vähintään Ød + 60 mm. 2. Asenna palopelti keskelle aukkoa niin, että palopellin kannatin on seinää vasten ja pelti on seinän sisällä. Kiinnitä palopellin taivutettava kannatin seinään sopivalla M8-ruuvilla. 3. Täytä aukko palopellin ympärillä kipsillä tai betonilla. Puhdista pelti tarvittaessa asennuksen jälkeen. 4. Kun palopelti on kunnolla kiinnitetty seinään, aukko voidaan peittää silikaattilevyillä tai vastaavalla materiaalilla, joka täyttää rakenteen paloluokan vaatimuksen. Käytä tulenkestävää kittiä suurempien rakojen tiivistämiseen. 5. Tarkasta palopellin toiminta. (Katso käyttöohje) Kuva 1 Pyöreän palopellin asennus kipsillä tai betonilla 3
4 1.1.2 Suorakaiteen muotoinen palopelti 1. Tee asennusaukko, jonka mitat ovat vähintään L mm ja H mm. 2. Asenna palopelti keskelle aukkoa niin, että palopellin kannatin on seinää vasten ja pelti on seinän sisällä. Kiinnitä palopellin taivutettava kannatin seinään sopivalla M8-ruuvilla. 3. Täytä aukko palopellin ympärillä kipsillä tai betonilla. Puhdista pelti tarvittaessa asennuksen jälkeen. 4. Kun palopelti on kunnolla kiinnitetty seinään, aukko voidaan peittää silikaattilevyillä tai vastaavalla materiaalilla, joka täyttää rakenteen paloluokan vaatimuksen. Käytä tulenkestävää kittiä suurempien rakojen tiivistämiseen. 5. Tarkasta palopellin toiminta. (Katso käyttöohje) Kuva 2 Suorakaiteen muotoisen palopellin asennus kipsillä tai betonilla 1.2 PK-I-palopellin asentaminen kantavaan tai ei-kantavaan seinään mineraalivillalla Pyöreä palopelti 1. Tee asennusaukko, jonka läpimitta on vähintään Ød + 60 mm. 2. Ei-kantavissa seinissä aukko pitää vahvistaa metallikehyksellä. Metalliankkureiden minimipituus on 70 mm ja niiden pitää olla tarkoitettuja vähintään 5 mm ruuveille. 3. Asenna palopelti keskelle aukkoa niin, että palopellin kannatin on seinää vasten ja suljettu pelti on seinän sisällä. Kiinnitä palopellin taivutettava kannatin seinään sopivalla M8-ruuvilla. 4. Täytä aukko palopellin ympärillä mineraalivillalla, jonka tiheys on kg/m3. Puhdista pelti tarvittaessa asennuksen jälkeen. 5. Kun palopelti on kunnolla kiinnitetty seinään, aukko pitää peittää silikaattilevyillä tai vastaavalla materiaalilla, joka täyttää rakenteen paloluokan vaatimuksen. Käytä tulenkestävää kittiä suurempien rakojen tiivistämiseen. 6. Tarkasta palopellin toiminta. (Katso käyttöohje) 4
5 Kuva 3 Pyöreän palopellin asennus mineraalivillalla Suorakaiteen muotoinen palopelti 1. Tee asennusaukko, jonka mitat ovat vähintään L mm ja H mm. 2. Ei-kantavissa seinissä aukko pitää vahvistaa metallikehyksellä. Metalliankkureiden minimipituus on 70 mm ja niiden pitää olla tarkoitettuja vähintään 5 mm ruuveille. 3. Asenna palopelti keskelle aukkoa niin, että palopellin kannatin on seinää vasten ja suljettu pelti on seinän sisällä. Kiinnitä palopellin taivutettava kannatin seinään sopivalla M8-ruuvilla. 4. Täytä aukko palopellin ympärillä mineraalivillalla, jonka tiheys on kg/m3. Puhdista pelti tarvittaessa asennuksen jälkeen. 5. Kun palopelti on kunnolla kiinnitetty seinään, aukko pitää peittää silikaattilevyillä tai vastaavalla materiaalilla, joka täyttää rakenteen paloluokan vaatimuksen. Käytä tulenkestävää kittiä suurempien rakojen tiivistämiseen. 6. Tarkasta palopellin toiminta. (Katso käyttöohje) Peitelevyjen mitat Läpimitta (mm) X (mm) Mitta (mm) X (mm) Ø Ø L 200 Ø Ø H 200 Kuva 4 Suorakaiteen muotoisen palopellin asennus mineraalivillalla 5
6 2 Käyttöohje Asennuksen jälkeen palopelti pitää virittää. Tämä tarkoittaa, että palopelti on auki. Ohjausjärjestelmä, johon palopelti on kytketty määrää signaalilla (kytkennästä riippuen) palopellin avoimen tai suljetun asennon. 2.1 Sähkötoimilaite Kytke sähkötoimilaite jännitteensyöttöön (katso kytkentäkaavio). Moottori käynnistyy ja asettaa palopellin käyttöasentoon. T + ~ Huom. Syöttö suojaeristysmuuntajan kautta Useiden toimilaitteiden rinnankytkentä mahdollinen. Tehonkulutusta on seurattava!! N L1 Huom. Huom: verkkojännite!! Verkkojännite pitää katkaista turvakytkimellä (kosketinväli vähintään 3 mm). Useiden toimilaitteiden rinnankytkentä arial 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 <5 <80 <5 <80 Tf1T f2 Tf3L ED BAE72B- Tf1T f2 Tf3L ED BAE72B-S Kuva 5 Toimilaitteiden kytkentäkaavio BELIMO BLF24-T, BF24-T Kuva 7 Toimilaitteen kytkentäkaavio BELIMO BLF230-T, BF230-T Liittimin varustettu kaapeli tiedonsiirto- ja tehoyksiköihin liittämiseen ~ T 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 <5 <80 Tf1T f2 Tf3L ED BAE72B- S Kuva 6 BELIMO BLF24-T-ST, BF24-T-ST toimilaitteiden kytkentäkaavio 6
7 2.2 Manuaalitoimilaite Kytke sähkömagneetti (8) ja rajakytkimet (9) jännitteensyöttöön ja rakennusautomaatiojärjestelmään. Vedä liipaisimesta (2) ja käännä vipu (1) suljetusta asennosta avattuun Kuva 8 Manuaalitoimilaite pienille palopelleille Kuva 9 Manuaalitoimilaite suurille palopelleille 3 Huolto-ohje 3.1 Sähkötoimilaite Palopellin toiminta tarkastetaan painamalla lämpövarokkeen kytkintä kuvan 10 mukaan.kytkimen painaminen simuloin lämpövarokkeen laukeamista. Kytkin tulee pitää ON-asennossa koko tarkastuksen ajan. Toimilaite sulkee pellin toimilaitteen palautusjousen energialla. Palopellin tulee sulkeutua n sekunnissa (käyttölämpötilasta riippuen). Pellin asento voidaan tarkastaa tarkastusluukun kautta tai pellin asento ilmaistaan ohjausjärjestelmässä. Pellin pitää sulkeutua myös jännitteensyötön katketessa, jolloin pelti suljetaan toimilaitteen palautusjousen energialla. switch Kytkin Kuva 10 Lämpövaroke 3.2 Manuaalitoimilaite Palopellin toiminta tarkastetaan vetämällä vivusta (2), jolloin jousi siirtää vipua (1). (kuva 8 & 9) avoimesta suljettuun asentoon. Jos palopelti on varustettu sähkömagneetille, palopelti pitää tarkastaa kytkemällä siihen signaali. Toimilaite pitää virittää käsin tarkastuksen jälkeen. 7
8 3.2.1 Kiinteä mekanismi Lämpövaroke on palopellin sisällä ja se voidaan palauttaa tarkastusluukun kautta. 1. Aseta palopelti suljettuun asentoon. 2. Irrota tarkastusluukku 3. Paina nuppia (2) niin, että jousi painuu riittävällä voimalla varokkeen (1) palauttamiseksi. (Kuva 11) Kuva 11 Varokkeen palauttaminen pienessä manuaalipalopellissä Irrotettava mekanismi 1. Aseta palopelti suljettuun asentoon. (kuva 12) 2. Irrota 6 ruuvia. (kuva 13) 3. Irrota tarkastusluukku (kuva 14) 4. Paina nuppia niin, että jousi painuu riittävällä voimalla varokkeen palauttamiseksi. (Kuva 15) 5. Tarkasta vivuston ja uran oikea asema, kun asennat tarkastusluukkua takaisin koteloon Kuva 12 Palopellin sulkeminen Kuva 13 Irrota tarkastusluukku kiintoavaimella Systemair Toukokuu 2010 Tuotenro E8090
9 3. 4. Kuva 14 Tarkastusluukun irrottaminen Kuva 15 Varokkeen palauttaminen suuressa manuaalipalopellissä Käyttöolosuhteet Toimilaite pitää palopellin toiminnassa ja varotilassa koko käyttöiän valmistajan julkaiseman käyttöohjeen mukaisesti. Palopeltiin ei saa tehdä mitään muutoksia eikä sen osia saa irrottaa ilman valmistajan lupaa. Käyttäjän on säännöllisesti tarkastettava palopellin toiminta kansallisten ohjeiden ja normien mukaisesti. Ellei toisin ilmoiteta, käyttäjän on tarkastettava toiminta 12 kuukauden välein. Koulutetun henkilön on tarkastettava palopellin toiminta. Tarkastuksessa todettu palopellin tila merkitään pöytäkirjaan yhdessä tarkastuspäiväyksen sekä tarkastuksen suorittaneen henkilön nimen ja allekirjoituksen kanssa. Jos palopellin toiminnassa havaitaan puutteita, pöytäkirjaan merkitään myös korjaussuositus. Silmämääräisellä tarkastuksella tarkastetaan onko palopellin osissa vaurioita. Ulkopuolelta tarkastetaan palopellin kotelo ja moottori. Sisäosien silmämääräistä tarkastusta varten tarkastusluukku irrotetaan ja tiiviys tarkastetaan laajentuvalla materiaalilla. Myös kotelon sisäpuoli, pelti, lämpövaroke ja sisäpuolen tiivisteet tarkastetaan. Pellin pitää olla käyttötilassa. Älä avaa luukkua, jos kanavistossa virtaa ilma! Palopellin toimilaitteen toiminnan tarkastus Tarkastuksen aikana pellin pitää olla käyttötilassa. Tämä tarkoittaa, että tarkastus tehdään palopelti auki. Toimilaitteen laukaisutoiminto tarkastetaan pitämällä lämpövarokkeen kytkin painettuna. Jousen pitää sulkea pelti. Tarkastuksen jälkeen palopelti palautetaan käyttötilaan vapauttamalla kytkin. 9
10 Takuu: 1. IMOS-Systemair s.r.o. myöntää kaikille PKI-palopelleille 24 kuukauden takuun lähetyspäivästä lukien. 2. Tuote on testattu tehtaassa ennen lähetystä. Valmistaja myöntää takuun, että tuotteen ominaisuudet ovat asianmukaisten teknisten standardien mukaiset koko takuuajan olettaen, että käyttäjä käyttää sitä käyttöohjeen mukaisesti. Noudatamme taloteknisten tuotteiden toimitusehtoja TALTEK YT Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava valmistusvirheestä myyjälle 4. Takuu ei kata virheellisestä käsittelystä tai asennuksesta tai käyttöohjeen ohjeiden vastaisesta toiminnasta johtuvia vikoja. 5. Ellei takuunalaisia vikoja löydy, takuuvaatimuksen esittänyt asiakas maksaa huoltoteknikon tai asiantuntijan kustannukset. 6. Tärkeää! Asiakas on velvollinen säilyttämään takuutodistuksen. Takuuvaatimuksia ei hyväksytä ilman takuutodistusta. Varastointiolosuhteet Tuote tulee varastoida suljetussa ja kuivassa paikassa -30 C +50 C lämpötilassa. Pöytäkirja Palopellin käyttöönotto Käyttöönottopäiväys Teksti havaitut viat ja puutteet Tarkastajan allekirjoitus ja päiväys Erityistarkastukset Tarkastuspäivä Teksti havaitut viat ja puutteet Tarkastajan allekirjoitus ja päiväys 10
11 Sertifikaatti Tyyppi Palonkestävyys Sertifikaatti Myöntämispäivä CE-Sertifikaatti Myöntämispäivä PK-I-S EI 90 S SK01-ZSV CDP PK-I-S EI 120 S SK01-ZSV CDP PK-I-R EI 60 S SK01-ZSV CDP PK-I-R EI 90 S SK01-ZSV CDP PK-I-R EI 120 S SK01-ZSV CDP Rakenne Luokitus Valtuutettu henkilö Standardi Versio D1 A1 FIRES s.r.o. Batizovce STN EN :2006 Työmaa Tyyppi Mitat Sarjanro Valmistusvuosi Ohjausjännite Sijainti Huoneluku Tunnus Merkintä Signaali Takuuhuolto: Korjausilmoituksen päiväys Korjauksen suorituspäivä Työn kuvaus Huoltoteknikko (allekirjoitus) 11
12 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja: Yritys: IMOS-Systemair s. r. o. Osoite: Kalinkovo 146 LY-tunnus: Valmistuspaikka: Kalinkovo Tuotteen kuvaus ja nimike: Palopelti on tarkoitettu ilmanvaihtokanavien sulkemiseen tulipalon yhteydessä niin, että impulssista (mekaaninen, lämpö tai sähköinen) palopellin pelti sulkee kanavan ja estää tulen, savun ja lämmön leviämisen. Tekniset tiedot: TPI 28-08, Public Notice of MV SR no. 94/2004 Collection of Law, Public Notice of MH SR no. 515/2001 Collection of Law, STN :2003, STN EN :2001, STN EN :2006, STN EN A2:2000 Tiedot antanut henkilö: Yritys: FIRES spol. s r. o. Yrityksen osoite: Osloboditeľov 282, Batizovce, Slovakia LY-tunnus: CIS 01/1998 Sertifikaatti: CE-sertifikaatti PKI-I-S EI90S SK01-ZSV CDP-0062 PKI-I-S EI120S SK01-ZSV CDP-0062 PKI-I-R EI60S SK01-ZSV CDP-0061 PKI-I-R EI90S SK01-ZSV CDP-0061 PKI-I-R EI120S SK01-ZSV CDP-0061 Valmistaja vakuuttaa rakennustuotteita koskevan lain mukaisesti, että tämä tuote täyttää ilmoitetut tekniset ja lakisääteiset vaatimukset. Valmistaja antaa tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen omalla vastuullaan Kalinkovo Michal LASAN Laatu- ja ympäristöpäällikkö Leima Tuote on valmistettu laatu- ja ympäristöhallintajärjestelmässä, joka vastaa standardeja ISO9001:2000 ja ISO14001:2004. Järjestelmä on BVQI:n sertifioima. 12