Source: http://docplayer.se/42859462-.html
Timestamp: 2018-09-22 08:23:32+00:00
Document Index: 2081334

Matched Legal Cases: ['domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ']

70 1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Marie-Louise Nilsson MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 19 juni 2013 Adressat: Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box Nacka Yttrande över remiss från mark- och miljödomstolen angående Kemwell ABs prövotidsredovisning, Boländerna 12:6 M Remisstid: 13 maj, uppskov har beviljats till den 20 juni Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att innan slutgiltiga villkor fastställs behöver prövotidsredovisningen kompletteras med följande: 1. En förklaring till varför de totala utsläppen för 2011/2012 ligger kvar på samma nivå som under 2007/ En redovisning av hur utsläpp via bypass ska kunna sänkas till 1-1,5 %. 3. En redovisning av risken för bypass med de alternativa reningsteknikerna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om omedelbar justering. För miljö- och hälsoskyddsnämnden Göran Ågren Anna Axelsson 2:e vice ordförande chef för miljökontoret Postadress: Uppsala kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala Telefon: (växel) Fax: E-post:
71 2 (4) Sammanfattning Mark- och miljödomstolen har ålagt Kemwell AB att under en prövotid utreda verksamhetens utsläpp av VOC, möjligheten att vidta åtgärder för att undvika bypass i den befintliga katalytiska förbränningsanläggningen och alternativa reningsmetoder. Kemwell AB har nu inkommit med prövotidsredovisningen. Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att innan slutgiltiga villkor fastställs behöver prövotidsredovisningen kompletteras med följande; en förklaring till varför de totala utsläppen för 2011/2012 ligger kvar på samma nivå som under 2007/2008, en redovisning av hur utsläpp via bypass ska kunna sänkas till 1-1,5 % samt en redovisning av risken för bypass med de alternativa reningsteknikerna. Bakgrund I deldom den 12 oktober 2011 lämnade mark- och miljödomstolen Kemwell AB tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets anläggning i Boländerna i Uppsala kommun. Mark- och miljödomstolen sköt därvid under en prövotid upp avgörandet av frågan om villkor för utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen (VOC) från den farmaceutiska tillverkningen. Mark- och miljödomstolen ålade bolaget att under prövotiden utreda utsläppens storlek, möjligheten att vidta åtgärder för att undvika bypass i den befintliga katalytiska förbränningsanläggningen och alternativa reningsmetoder samt att till domstolen redovisa resultatet av dessa utredningar. Utredningsarbetet har av skäl som redovisats tidigare (i ansökan om anstånd med ingivande av prövotidsredovisning dnr ) tagit lång tid. En stor del av utredningstiden har lagts på felsökning av mätsystemet för VOC och miljöredovisningssystemet där uppmätta halter av VOC bearbetas och lagras. Först under september 2012 hade samtliga fel rättats till. Bolaget bedömde att tiden fram till årsskiftet 2012/2013 inte var tillräcklig för att mäta verkligt utsläpp som ska ligga till grund för slutliga villkor. Kemwell AB fick därför förlängning av prövotiden med ett kvartal. Kemwell AB har nu inkommit med prövotidsredovisningen. Kemwell AB har tillstånd till produktion av 1000 ton/år av farmaceutiska produkter. Nuvarande produktion är ca 500 ton/år varav ca 70 % utgörs av dragerade tabletter. Drageringen sker i två dragergrytor vilka består av en roterande trumma där tabletterna tumlar runt samtidigt som dragerlösningen sprutas in i trumman. Dragerlösningen består bl.a. av lösningsmedlen etanol och aceton. Dragergrytorna hålls upphettade under dragering vilket gör att lösningsmedlet avdunstar så att övriga tillsatser slutligen bildar ett skal kring tabletten. För att reducera utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i det här fallet etanol och aceton från drageringen leds avluftningen från dragergrytorna till förbränningsanläggningen. Mätningar av VOC på in- och utgående luftström görs kontinuerligt med flamjonisationsdetektor (FID). Under 2010 installerades ett nytt mätsystem inkl. nya FIDar samt ett miljöövervakningssystem (MRS). Via MRS går att avläsa aktuellt utsläpp, reduktionsgrader, vilka av dragergrytorna som är i drift, om dragering pågår eller om förbränningsanläggningen är i bypass-läge. I samband med installationen av nytt mätsystem uppmärksammades att utsläpp via bypass stod för en relativt stor del av det totala utsläppet.
72 3 (4) Med dagens produktionsförhållanden (tre skift) kan ca 400 ton/år dragéer tillverkas. Genom att öka drifttiden till fem skift kan produktionen av dragéer ökas till 500 ton/år. Om produktionen ska ökas ytterligare måste ny produktionsutrustning investeras. Idag finns två dragergrytor en stor gryta och en liten gryta. Med två stora grytor kan produktionen ökas till 700 ton dragéer per år (70 % av 1000 ton farmaceutiska produkter/år). Med två grytor i drift belastas luftreningen idag med drygt 100 kg lösningsmedel/timme, vilket är i nivå med maxkapacitet för förbränningsanläggningen. Med två stora grytor ökar belastningen till ca 150 kg/timme. Detta innebär att reningsanläggningen måste kompletteras eller bytas ut om företaget väljer att investera i ny större produktionsutrustning. Bedömning Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att innan slutgiltiga villkor fastställs behöver följande synpunkter beaktas. Utsläpp av VOC under prövotiden Flera justeringar och förbättringar av MRS, förbränningsanläggningen samt mätsystemet (FID) har gjorts. Vilka justeringarna är framgår under avsnitt 6 i Prövotidsredovisningen (Bilaga 1). Först under september 2012 hade samtliga felkällor rättats till. Historiska data har dock justerats för samtliga felkällor. Det totala utsläppet av VOC under åren 2011 och 2012 var 21,4 ton respektive 14 ton. Reningsgraden låg under 2011 och 2012 på 94 % respektive 96 %. I ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet framgår att det totala utsläppet av VOC under åren 2007 och 2008 var 14 respektive 23 ton. Produktionsnivån låg under 2007/2008 på ca 500 ton/år dvs på samma nivå som under 2011/2012. Mot bakgrund av att utsläppen orsakade av bypass minskat från 0-6 ton/månad till 0-2 ton/månad anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att det är anmärkningsvärt att de totala utsläppen under 2011/2012 ligger kvar på samma nivå som under 2007/2008. Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att prövotidsredovisningen behöver kompletteras med en förklaring till varför de totala utsläppen för 2011/2012 ligger kvar på samma nivå som under 2007/2008. Möjligheter att undvika bypass Styrsytemet för förbränningsanläggningen är programmerat så att ett antal driftsituationer som skulle kunna innebära risk för människa eller utrustningen automatiskt leder till att anläggningen läggs över i bypass. Bypass innebär att luftströmmen in till förbränningsanläggningen leds om direkt till atmosfären. Inom utredningen har man gjort en genomgång av vilka åtgärder som redan genomförts samt gjort en systematisk genomgång av hela anläggningen för att identifiera händelser som skulle kunna leda till bypass och vilka möjligheter som finns för att minska risken för detta. Detta har resulterat i att flera åtgärder vidtagits bl.a. har flera nya rutiner införts. Tidigare utgjorde utsläpp via bypass mellan 0-6 ton/månad av det totala utsläppet. Efter att åtgärder vidtagits har mängderna begränsats till mellan 0-2 ton/månad. Under 2012 motsvarar utsläpp via bypass 2 % av tillförd mängd lösningsmedel. I prövotidsredovisningen (Bilaga 1) görs bedömningen att framtida utsläpp via bypass ska kunna sänkas till 1-1,5 % av tillförd mängd lösningsmedel. Det framgår dock inte i redovisningen vilka åtgärder som ska vidtas för att utsläpp via bypass ska kunna sänkas till 1-1,5 %. Det påverkar jämförelsen
73 4 (4) med alternativa tekniker att beräkning av specifika reningskostnader görs utifrån att utsläpp via bypass kan sänkas till 1-1,5 %. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömning är att prövotidsredovisningen behöver kompletteras med en redovisning av hur utsläpp via bypass ska kunna sänkas till 1-1,5 %. Alternativa reningstekniker I utredningen (Bilaga 1) konstateras att den befintliga reningsutrustningen ursprungligen installerades för att omhänderta lösningsmedel från en annan typ av process jämfört med dagens. Detta har inneburit att reningsanläggningen har utsatts för högre lösningsmedelshalter än den ursprungligen var designad för. Detta har medfört incidenter med förhöjd temperatur som bidragit till ökad bypass samt att katalysatorn förbrukats snabbare. För att värdera de tekniska och ekonomiska konsekvernserna av byte av befintlig reningsanläggning mot en ny bättre anpassad för nuvarande produktionsprocess har anbud inhämtats från en handfull leverantörer. I redovisningen framgår inte risken för bypass med de alternativa teknikerna. För att bedöma de olika reningsalternativen anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att risken för bypass med de alternativa reningsteknikerna behöver redovisas. I ärendet har samråd skett med miljö- och hälsoskyddsinspektör Karolina Johansson. Bilagor 1. Kemwell AB, Prövotidsredovisning, Åtgärder för att minska utsläpp av VOC samt förslag till slutliga villkor
DOM 2015-04-23 Stockholm
1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-04-23 Stockholm Mål nr M 5062-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr M 4885-10, se
SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060303 DOM 2016-10-10 Stockholm Mål nr M 3528-16 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-03-21 i mål nr M 3340-05,