Source: http://docplayer.fi/3383597-Toimenpiteita-erheellisten-paloilmoitusten.html
Timestamp: 2017-01-19 18:15:43+00:00
Document Index: 21377330

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten
Download "Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten"
1 Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi2 Sisällysluettelo: TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI Johdanto Käsitteet Erheellisten paloilmoitusten syyt Huolimattomuus kiinteistön asennus-, huolto- tai korjaustöissä Ruuan valmistuksesta aiheutuvat hälytykset Kosteus tai vesi Muu savu tai pöly kiinteistössä Korkea tilapäinen lämpötila Isku ilmaisimeen Ilmaisinvika paloilmoitinlaitteistossa Erehdys tai väärä käyttö Ilkivaltainen käyttö Viivästetty paloilmoitus... 8 Kehittämis- ja hallintoyksikkö Valmistelu Tiina Kielinen Numero Tarkastus Jyri Leppäkoski Revisio Versio A Hyväksyntä Tiina Kielinen Tarkistus- ja muutoshistoria: Päiväys Versio Tekijä Kuvaus Tiina Kielinen3 3 (8) TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄ- MISEKSI 1. Johdanto Tässä julkaisussa esitetään toimenpiteitä, joilla kiinteistön erheellisiä paloilmoituksia voidaan vähentää. Automaattisen paloilmoittimen tarkoitus on havaita alkava tulipalo kiinteistössä, varoittaa siellä olevia henkilöitä ja tehdä automaattisesti paloilmoitus hätäkeskukseen. Automaattisen paloilmoittimen hälytyksistä % on erheellisiä. Erheelliset hälytykset aiheuttavat hälytysajona tarpeetonta riskiä pelastushenkilöstölle sekä muulle liikenteelle ja samalla yksiköt ovat poissa todellisista onnettomuustilanteista. Lisäksi erheelliset paloilmoitukset aiheuttavat häiriötä kiinteistön toiminnalle. Pelastuslaki 379/2011 mahdollistaa sen, että pelastuslaitos laskuttaa kiinteistöä, kun sieltä on tullut toistuvasti erheellisiä paloilmoituksia. Tämä ohje perustuu pelastusviranomaisten, tarkastuslaitosten ja laitevalmistajien käytännön kokemuksiin sekä Paloilmoittimen suunnitteluja asennusohjeeseen, pelastuslakiin ja lakiin pelastustoimen laitteista. Paloilmoitinlaitteistot ja niiden asianmukainen toiminta ovat kiinteistön vastuulla. Osa erheellisten paloilmoitusten ongelmista voidaan ratkaista välittömästi, mutta osa vaatii laajempia huolto- tai korjaustoimenpiteitä. Erheellisten paloilmoitusten ehkäisyä varten kiinteistön tulee ottaa yhteys laitetoimittajaan tai yritykseen, jonka kanssa paloilmoittimen huoltosopimus on tehty. 2. Käsitteet Tässä ohjeessa tarkoitetaan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä laitteistoja, jotka voivat olla toteutettu kiinteistössä seuraavasti: - pelkkä paloilmoitinlaitteisto - yhdistetty paloilmoitin- ja sammutuslaitteisto - pelkkä sammutuslaitteisto hätäkeskusyhteydellä - jokin edellä mainituista ja näiden lisäksi automaattinen savunpoistolaitteisto - ohjauskeskus, johon voi kuulua mm. kulunvalvonta, palo-ovien ohjaus, palokuntapaneelit, ilmastointi, kamerat Automaattinen paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta sekä laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista sekä paikallisesti että hätäkeskukseen. Automaattinen paloilmoitin muodostuu ilmoitinkeskuksesta, teholähteestä, Satavarmaa turvallisuutta lähellä sinua Satakunnan pelastuslaitos Satakunnankatu PORI Puh. vaihde4 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 4 (6) paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista, hälyttimistä ja automaattisesta ilmoituksen siirtojärjestelmästä. Hätäkeskuksen valvontaan liitetään vain tarkastuslaitoksen tarkastamia laitteita. Paloilmoittimen haltija on yhteisö, yritys tai luonnollinen henkilö, jolla on hallintaoikeus paloilmoittimeen. Paloilmoittimen haltijan on pidettävä paloilmoitin jatkuvasti toimintakuntoisena. Paloilmoittimen haltijan on tehtävä liittymisilmoitus hätäkeskukseen, jotta paloilmoitin voidaan liittää hätäkeskuksen valvontaan. Paloilmoittimen hoitaja on laitekohtaisesti nimetty ja koulutettu. Paloilmoittimen hoitaja toimii myös paloilmoittimen yhteyshenkilönä. 3. Erheellisten paloilmoitusten syyt Merkittävä osa erheellisistä paloilmoituksista on kiinteistön käyttäjien aiheuttamia, kuten esimerkiksi huolimattomuus kiinteistön asennus-, huolto- ja korjaustöissä tai ruuan valmistus. Erheelliset paloilmoitukset voivat johtua myös ympäristöolosuhteista, huolimattomasta suunnittelusta, huonosti valitusta järjestelmästä, kiinteistössä tapahtuvan toiminnan muuttumisesta, tilaan sopimattomista ilmaisimista tai huollon laiminlyönnistä Huolimattomuus kiinteistön asennus-, huolto- tai korjaustöissä Esimerkiksi seuraavat kiinteistön huolto- ja korjaustyöt voivat aiheuttaa erheellisiä paloilmoituksia - alas laskettujen kattojen avaaminen ja sulkeminen - erilaiset laitteiden asennus- ja purkutyöt - maalaustyöt - mattojen saumaustyöt - painepesu - poraaminen ja hionta - seinien purku ja rakentaminen - tulityöt Erheellisten paloilmoitusten ehkäisyssä on tärkeää, että huolto- ja korjaustyön tekijöiden sekä paloilmoittimen hoitajan yhteistyö on saumatonta. Paloilmoittimen, ilmaisimien tai ryhmien irtikytkennän huolto- tai korjaustyön alueelta vain tarpeellisin osin tekee paloilmoittimen hoitaja. Töiden päätyttyä hän tekee myös takaisinkytkennän. Uusissa laitteistoissa on mahdollisuus ajastettuun irtikytkentään. Remontin tekijät eivät saa tehdä irtikytkentöjä. Irtikytkennän aikana paloturvallisuudesta tulee erityisesti huolehtia. Ennen korjaustöiden aloittamista tulee huomioida: - korjausalueen määrittäminen5 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 5 (6) - korjaustoimenpiteiden ja työvaiheiden selvittäminen - tarvittavien suojaustoimenpiteiden opastaminen - tulityöohjeiden noudattamisen varmistaminen (alkusammuttimet, palovartiointi, työn tekijällä ja luvan antajalla voimassa oleva tulityökortti) - tarvittavien paloilmoittimen irtikytkentöjen tekeminen korjausalueella - ilmaisimien suojaaminen pölysuojilla ja pölysuojien poistaminen työn päätyttyä - tilojen valvonnan ja palovartioinnin järjestäminen - kiinteistön sisäinen tiedotus korjaustöistä - toimimattomien paloilmoituspainikkeiden merkitseminen ei käytössä tarralla - rakenteellisten ja ilmanvaihtolaitteiden muutosten vaikutukset paloilmoittimen ilmaisimien sijoitukseen - ilmoitus irtikytkennöistä keskuskojeelle ja henkilökunnalle 3.2. Ruuan valmistuksesta aiheutuvat hälytykset Ruuan valmistuksesta aiheutuvista erheellisistä paloilmoituksista huomattava osa tapahtuu erityyppisissä hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai majoitustiloissa. Ruuan valmistuksesta aiheutuvia hälytyksiä tapahtuu myös työpaikoilla ilmaisimien väärän sijoittelun ja ilmaisimen väärän valinnan sekä huolimattomuuden takia. Ruuan valmistuksesta saattaa aiheutua erheellisiä paloilmoituksia, kun: - ilmaisin on asennettu liian lähelle liettä, uunia tai mikroaaltouunia, jolloin se reagoi herkästi ruuan käryyn - ilmaisimen tyyppi ei sovellu tilaan - asukkaan toimintakyky on alentunut ikääntymisen ja siihen liittyvien sairauksien takia, jolloin ruuan valmistuksen valvonta unohtuu - asukas ei ole hereillä päihtymyksen takia, jolloin ruoka on hellalla ilman valvontaa - runsas rasvan käyttö ruuan valmistuksessa - ilmastointi (kohdepoisto) ei ole riittävän tehokas tai se on säädetty väärin - liesituulettimen määräaikaishuolto on laiminlyöty (etenkin suodattimet) Ruuan valmistuksesta aiheutuvia hälytyksiä voidaan ehkäistä: - asukkaiden neuvonnalla paloilmoittimen toimintaperiaatteesta - asukkaan ateria, kuten lounas tai päivällinen, tulee ateriapalvelun kautta valmiina - lieden, mikroaaltouunin tai leivänpaahtimen käytön rajoittaminen tapauskohtaisesti (henkilön toimintakyky huomioidaan) - ilmaisimen sijoituksen ja tyypin tarkistus sekä tarvittaessa sen siirto6 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 6 (6) - hellavahti ja hälytin, joka katkaisee sähköt liedestä ja varoittaa, jos lieden lämpötila nousee liikaa - riittävän tehokkaan liesituulettimen asennus - ilmastointikanavien puhdistus ja ilmastoinnin säätö - suodattimien säännönmukainen puhdistus 3.3. Kosteus tai vesi Kosteus tai vesi saattaa aiheuttaa erheellisiä paloilmoituksia seuraavissa tapauksissa: - suihkun käyttö hotelleissa tai hoitolaitoksissa - teollisuustilojen pesut - teollisuusprosesseista aiheutuvat höyryt - kosteuden kondensoituminen lämpötilan vaikutuksesta - sadeveden aiheuttamat kastumiset Kosteuden ja veden aiheuttamia hälytyksiä voidaan ehkäistä: - veden lämpötilan laskeminen esimerkiksi hotellihuoneessa viidellä asteella - asukkaiden ohjeistaminen, että kylpyhuoneen ovi tulee olla suljettu suihkun aikana ja sen jälkeen, ettei höyryä pääsen viereisen huoneen ilmaisimeen - ilmaisimen tyypin vaihto ja siirtäminen (+ jäykistys ) - teollisuuden toistuvissa pesuissa irtikytkentälaite tai riittävät irtikytkennät 3.4. Muu savu tai pöly kiinteistössä Muun savun tai pölyn kiinteistössä voi aiheuttaa esimerkiksi pakokaasu, harjakoneen käytöstä nouseva pöly tai savukoneen käyttö esiintymistiloissa. Savukoneen käytössä tulee huomioida riittävät irtikytkennät mutta samalla huolehtia riittävästä paloturvallisuudesta. Mikäli kohteessa on paloryhmiin perustuva järjestelmä ja savukoneen käytön takia irtikytkettävä paloryhmä on suuri, yhtenä mahdollisuutena on huputtaa riittävä määrä ilmaisimia eikä irtikytkeä koko paloryhmää. Suihkeita käytettäessä (esim. hiuslakka, deodorantti) kannattaa huolehtia siitä, että ei suihkuteta kohti ilmaisinta Korkea tilapäinen lämpötila Erheellinen paloilmoitus voi aiheuta esimerkiksi lämmittimestä, tuotantoprosessista, auringon tai koneen tuottamasta lämmöstä. Erheellisen hälytyksen voi ehkäistä käyttämällä korkeamman lämpötilan ilmaisimia tai estämällä suoran auringonvalon vaikutuksen.7 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 7 (6) Tiloissa, joissa saattaa esiintyä nopeita lämpötilan muutoksia, ei tule käyttää lämpötilan muutosnopeutta mittaavia ilmaisimia (differentiaalieli D-ilmaisimia). Esimerkkinä ovat lastauslaiturit, joissa oven avaus kylmällä säällä aiheuttaa nopean lämpötilan muutoksen Isku ilmaisimeen Ilmaisimiin ja sammutuslaitteistoihin kohdistuvia iskuja ovat esimerkiksi tahaton ajoneuvon tai trukin osuminen sprinkleriin tai rullakon työntäminen seinällä olevaan paloilmoitinpainikkeeseen. Sprinklerin vaurioitumiset voidaan ehkäistä esimerkiksi huomioimalla sprinklerien asennustapa, asentamalla suojahäkki ja perehdyttämällä henkilökunta. Paloilmoitinpainike voidaan varustaa mekaanisella suojalla tai siirtää soveliaampaan paikkaan Ilmaisinvika paloilmoitinlaitteistossa Ilmaisimen hälyttäessä toistuvasti ilman näkyvää syytä tulee se vaihtaa uuteen ilmaisimeen. Ilmaisimien huolto tulee tehdä laitetoimittajan huolto-ohjeen mukaisesti. Huoltoväli vaihtelee kohteen olosuhteiden ja valittujen ilmaisimien mukaan. Paloilmoitinpainikkeen vaihtolaseja ja varailmaisimia tulee olla paloilmoittimella, jotta ne voidaan tarvittaessa vaihtaa Erehdys tai väärä käyttö Paloilmoittimen hoitajan tulee olla koulutettu tehtäväänsä. Kiinteistön paloilmoittimeen perehdytetty henkilö ei aiheuta esimerkiksi kuukausikokeilussa aiheettomia hälytyksiä hätäkeskukseen. Puutteellisesti perehdytetyn henkilön tavallinen virhe on unohtaa ilmoittaa hätäkeskukseen kuukausikokeilusta ennen kuin kokeilu aloitetaan. Ilmoittamaton kuukausikokeilu aiheuttaa hälytyksen pelastuslaitokselle Ilkivaltainen käyttö Kiinteistön tulee huolehtia kulunvalvonnastaan niin, että asiattomat henkilöt eivät liiku kiinteistössä. Tyypillinen ilkivaltainen paloilmoittimen hälytystehtävä on paloilmoituspainikkeen painaminen. Tapauskohtaisesti voidaan kiinteistössä harkita paloilmoitinpainikkeiden poistoa tai siirtoa, jos niistä aiheutuu toistuvia ilkivaltaisia hälytyksiä. Esimerkkinä painikkeiden poistosta voidaan mainita tyhjä parkkihalli, johon pääsee vapaasti painamaan paloilmoitinpainiketta. Paloil-8 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 8 (6) moitinpainikkeiden poistosta tulee keskustella pelastusviranomaisen kanssa. 4. Viivästetty paloilmoitus Viivästettyä paloilmoitusta voidaan käyttää tapauskohtaisesti, jos muut keinot eivät auta erheellisten paloilmoitusten ehkäisyssä. Viivästetty paloilmoitus menee henkilökunnalle, jolla on muutama minuutti aikaa tarkastaa hälyttänyt tila ja kuitata hälytys itsenäisesti. Mikäli hälytystä ei kuitata, viiveajan umpeuduttua paloilmoitus välitetään hätäkeskukseen, joka hälyttää pelastuslaitoksen. Viivästetystä paloilmoituksesta tulee sopia tapauskohtaisesti pelastuslaitoksen kanssa. Tällöin mm. seuraavat asiat tulee tehdä: - laaditaan kiinteistön riskinarvio - menettely kirjataan paloilmoittimen toteutuspöytäkirjaan - menettely on ohjeistettu henkilökunnalle - paikalla on viivästyksen aikana riittäväsi tehtävään opastettua henkilökuntaa Viivästetty paloilmoitus vaatii aina pelastusviranomaisen hyväksynnän. Samankaltaiset tiedostot
TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1 (7) 2 (7) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Käsitteet... 3 3 Erheellisten paloilmoitusten syyt... 4 3.1 Huolimattomuus kiinteistön asennus-, huolto- Lisätiedot ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY
Käyttöohje EBL512 Käyttöpanelin painikkeet: KÄYTTÖOIKEUS: Valikoihin pääseminen NUOLIPAINIKKEET YLÖS/ALAS: Valikoitten valinnassa NUOLIPAINIKKEET VASEN/OIKEA: Valikoissa liikkumiseen HYVÄKSY: Valintojen Lisätiedot Yleisötilaisuuden turvallisuus
2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee Lisätiedot Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen
Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010 Mikael Siitonen Paloilmoitin prosessi Helsingin pelastuslaitoksen ydinprosesseja Vähentää erheellisiä paloilmoituksia Säilyttää toimintavalmiusaika esim. Lisätiedot PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8
PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 Perustiedot Kohde Omistaja / Haltija Vakuutusyhtiö Hankesuunnittelija Urakoitsija Paloilmoitinliike Paikallinen pelastusviranomainen Hankinnan Rakennuslupa / toimenpidelupa Lisätiedot Tulosyksikköohje 24 02 16.01.2014
Vahvistus pvm 22.02.2013 Sivu 1(7) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat tuliesityksistä annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan Lisätiedot Sisäasiainministeriön määräys A:60
Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut Lisätiedot Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014
Vahvistus pvm 17.02.2006 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat paloilmoitusjärjestelmän liittämisestä hätäkeskukseen annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. PALOILMOITINLAITTEEN LIITTÄMINEN Lisätiedot Vuonna 2007 poimittu erheelliset paloilmoitukset
Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi TUKES Koulutuspäivä Pelastuslaitosten nimeämille yhteistyöhenkilöille Palonilmaisualan yhdistys ry Tapani Perttula 1 Palonilmaisualan Lisätiedot 2.1 Vuodelle 2012 asetettujen tavoitteiden toimenpiteet
Muistio 1 (16) Jaana Rajakko SM088:00/2008 Erheellisten paloilmoitusten seurantahanke ERHEELLISET PALOILMOITUKSET VUOSINA 2012 2013 1. Yleistä hankkeesta Sisäasiainministeriön pelastusosasto asetti erheellisten Lisätiedot Jaana Rajakko 1.4.2008 SM083:00/2005
SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Jaana Rajakko 1.4.2008 SM083:00/2005 Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi LOPPURAPORTTI HANKKEEN TOIMINNASTA 1. Yleistä hankkeesta Sisäasiainministeriön pelastusosasto Lisätiedot ERHE-seurantahanke 23.6.2011 SM088:00/2008
SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 1 ERHE-seurantahanke 23.6.2011 SM088:00/2008 ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN MAKSULLISUUS 1. JOHDANTO 1.1 Muistion tarkoitus 1.2 Pelastuslain 96 ERHE-seurantahanke on valmistellut Lisätiedot Perusmaksu (sisältää 2h työtä)
A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus - Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko Lisätiedot Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta
Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Lisätiedot ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN
ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ OSANA PALOILMOITINTA ERHE-hanke koulutuspäivä 1..010 Jarkko Häyrinen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos TOIMINNALLINEN PALON MITOITUS Toiminnallisessa palon mitoituksessa Lisätiedot Paloilmoittimien liittäminen hätäkeskukseen
Paloilmoittimien liittäminen hätäkeskukseen Palopäällystöliitto Syysopintopäivät 28.10.2014 Oulu Paavo Tiitta Riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS Isäntäkuntana Lisätiedot KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS
KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto... Lisätiedot Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy
Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei Lisätiedot Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten poistamiseksi
Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten poistamiseksi TUKES Koulutuspäivä Koulutuspäivä paloilmoittimista Aluepelastuslaitosten nimeämille yhteistyöhenkilöille (ERHE-Hanke) Palonilmaisualan Lisätiedot Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa
OHJE 26/14/PEL 1 (6) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON Lisätiedot Selvitys paloilmoittimien toimintakunnosta ja kunnossapidosta
SELVITYS 1 (13) Selvitys paloilmoittimien toimintakunnosta ja kunnossapidosta Hannu Nuolivirta Turvatekniikan keskus Joulukuu 2004 SELVITYS 2 (13) Otsikko... 1 1. Johdanto... 3 2. Selvityksen tekotapa Lisätiedot Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company
Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet Lisätiedot Äänievakuointilaitteet kiinteistön turvallisuustekniikan tukena
Äänievakuointilaitteet kiinteistön turvallisuustekniikan tukena Palomestari Arto Latvala 15.12.2009 12/14/2009 1 Erityiskohteet - Evakuoinnin toimintamallit eivät aina ole samanlaisia eri kiinteistöissä Lisätiedot Pelastustoimi ja pelastuslaitos
Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen Lisätiedot OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON TI- LAPÄISESTÄ IRTIKYTKENNÄSTÄ
OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON TI- LAPÄISESTÄ IRTIKYTKENNÄSTÄ Tämä ohje kumoaa aiemmat Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten paloilmoitin- Lisätiedot Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta
Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus Lisätiedot Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena
Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto- Lisätiedot 1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %
Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan Lisätiedot Käyttöopas & hoitopäiväkirja CFP 2/4/8 SILMUKAN PALOILMOITINKESKUS CFP 2/4/8 PALORYHMÄN PALOILMOITINKESKUS
CFP 2/4/8 SILMUKAN PALOILMOITINKESKUS CFP 2/4/8 PALORYHMÄN PALOILMOITINKESKUS Käyttöopas & hoitopäiväkirja hyväksytty dokumentti nro DFU7001000 versio 4 Käyttöopas & hoitopäiväkirja hyväksytty dokumentti Lisätiedot OHJE 1 (9) AJä 24.11.2014 POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA
OHJE 1 (9) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Laatimisvelvoite ja jatkotoimenpiteet Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laatimista. Lisätiedot KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT
KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT KUN HÄTÄ ON SUURIN, ON APU CHAMPION DOOR FIRE Champion Door Fire on kotimainen erikoisoviratkaisu kohteisiin, joissa ovilta vaaditaan standardien Lisätiedot Paloilmoittimet. Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo. Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo
Paloilmoittimet Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo 1 Palonilmaisualan yhdistys ry Palonilmaisualan yhdistys ry on perustettu Lisätiedot YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ
YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ Rakennuspalot - Jakauma Tulipaloja Suomessa 6000-7000 vuodessa Tulisija- ja hormipalot n. 15 % Sähköpalot n. 30 % Tulisija- ja hormipalot Tulisija- ja hormipalot Lisätiedot Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta
Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja Lisätiedot Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja
Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja OSA 1 PERUSTIEDOT Kohde Nimi Kohdenro Omistaja/ haltija ennen luovutusta Omistaja/haltija Omistaja/ haltija luovutuksen jälkeen Omistaja/haltija Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö Lisätiedot Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena
Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Hanasaaren kulttuurikeskus 28.8.2007 Sprinklaus henkilösuojauksessa missä mennään tällä hetkellä Seppo Männikkö Pelastuspäällikkö Tampereen Lisätiedot Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi
Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija Lisätiedot PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET
PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi Lisätiedot Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa
1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa... Lisätiedot Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 26.2.2010
Korjauslehti ST-ohjeistoon 1 sivu 1 (5) KORJAUSLEHTI Korjaus 1: Johdanto, 2. sarake (4. painoksessa): Edellisten lisäksi paloilmoittimen toteutuksessa noudatetaan laitteiden osalta eurooppalaisia EN 54 Lisätiedot SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet
SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja Lisätiedot ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMINEN
ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMINEN Palotarkastaja Reijo Houni IUPELA Sopivan kokoinen laitos Laitekanta kohtuullisen pieni Laitekanta keskittynyt vakinaisten asemien alueille Etuja Automaattihälytykset Lisätiedot 2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe
1. Esipuhe Tämän dvd:n tarkoituksena on havainnollistaa poistumisturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä erilaisissa asumisympäristöissä ja julkisissa rakennuksissa. Video tai sen erilliset osat soveltuvat Lisätiedot Valvottu ilmoituksensiirto
Valvottu ilmoituksensiirto Hätäkeskusyhteys palveluna Sampo Jokinen 2.9.2009 Hälytyksensiirtojärjestelmät, ilmoituksensiirto -Tapa siirtää automaattisia hälytyksiä Hätäkeskuksiin -Tapa luoda valvotut hälytyksensiirtoyhteydet Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko Lisätiedot Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä
Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain II osan 4. luvussa on säädetty osakkaan kunnossapitotöistä ja 5. luvussa osakkaan muutostöistä. Osakas on velvollinen ilmoittamaan Lisätiedot Ajankohtaista säädöksistä
Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset Lisätiedot Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä. Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.
Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.2008 Selvitysprojektin taustaa Laki pelastustoimen t laitteista Lisätiedot KIRKKO- RAKENNUSTEN TURVALLISUUS
KIRKKO- RAKENNUSTEN TURVALLISUUS RISKIENHALLINTA 1999 1 Kirkkorakennusten turvallisuus TUHOPOLTOT Tulipalo on aina ollut kirkkorakennusten suurin uhka. Palojen syttymissyynä olivat aikaisemmin salamaniskut Lisätiedot Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi
Pelastuslain uudistaminen Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Hallituksen esitys: luonnos lausunnolle 2.11.2009 eduskuntaan maaliskuu 2010 laki voimaan tammikuu 2011 Lausuntopyyntö: www.intermin.fi/suomi/pelastuslaki Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja Lisätiedot Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus
Sivu 1/13 Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Dnro Sm-1999-440/Tu33 Antopäivä 21.7.1999 Voimassaoloaika 1.9.1999-31.8.2004 Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/99 ) 23 ja 31 Laki pelastustoimen laitteiden Lisätiedot Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004
SELVITYS 1 (8) SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA Tiedot on kerätty pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä Prontosta. Selvitys on rajattu vuoteen 2002. Jarno Liimatainen Lisätiedot ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENEMINEN Pelastustoimen ajankohtaisseminaari Turku 29.8.2013
ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENEMINEN Pelastustoimen ajankohtaisseminaari Turku 29.8.2013 Erhe-muistio 26.6.2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto / Turvallisuuspalvelut Paavo Tiitta Riskienhallintapäällikkö Lisätiedot SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE
SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden Lisätiedot Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset
27.3.2013 Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset Yleistietoa palovaroittimista Pelastuslain (468/2003) 29 :n mukaan palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. SM:n asetuksen Lisätiedot Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne
15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa Lisätiedot SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita Lisätiedot Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900.
TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (7) Hankinnan yksilöinti Toimitus sisältää väestöhälyttimet valmiiksi paikalle asennettuna ja toimintakuntoisena. Laitetoimittajan tulee hoitaa kaikki hälytinmastojen kiinnityspaikkojen Lisätiedot ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma
ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP Lisätiedot PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET
PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö Lisätiedot Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi)
hyväksyminen FK 2009-12 (fi) 1/6 hyväksyminen 1. TARKOITUS... 2 2. MENETTELY... 2 3. VAATIMUKSET... 2 3.1 Suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohjeet...3 3.2 Vastuu suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta...3 Lisätiedot T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -
T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i! Lisätiedot Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat
Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa Lisätiedot Hälytysilmoitus A403 rakennuspalosuuri Kouvola yhteiskoulu klo 11:48:52
Hälytysilmoitus A403 rakennuspalosuuri Kouvola yhteiskoulu klo 11:48:52 Pelastustoimen resurssit A403 Hätäpuhelun kytkeytymisaika (1) Kuopion hätäkeskus 11:46:58 Hälytysvaste A403 klo 11:48:52 = RAKENNUSPALO Lisätiedot 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje
1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9. Lisätiedot SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa
SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen Lisätiedot Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö
Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys Lisätiedot Savunpoistokattoluukun asennus kattoon
Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Lammin kirkko Katariinantie 2, 16900, Lammi Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 17.06.2014 2 (19) Lammin kirkko sisällysluettelo Lisätiedot OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA
MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, Lisätiedot PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) Johtokunta 17.01.2012 Nro 1/2012
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 17.01.2012 Nro 1/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN Lisätiedot Onnettomuuksien ehkäisy 2013
Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services Lisätiedot Vastuu sähköalan töissä
1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta Lisätiedot CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA
TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka. Lisätiedot Pelastusviranomaisen kokemus paloilmoittimen. linjavikavalvonnan järjestelyistä ja toiminnasta. Keski-Suomen pelastuslaitos
Pelastusviranomaisen kokemus paloilmoittimen? linjavikavalvonnan järjestelyistä ja toiminnasta Keski-Suomen pelastuslaitos www.keskisuomenpelastuslaitos.fi 11.11.2010 Tapauskertomus 1. Pääsiäisen aikaan Lisätiedot Ilmalämpöpumput (ILP)
Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa Lisätiedot TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin Lisätiedot Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi?
Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Pelastustoiminta Helsingin pelastuslaitoksen suorittamien paloja pelastustehtävien kokonaismäärä Lisätiedot Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat
1 (6) TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJE Yleistä Tilapäisen majoittumisen ohje on suunnattu henkilöille jotka eivät ole toimintakykyrajoitteisia tai kuuluvat erityisryhmiin. Tätä ohjetta on noudatettava majoitettaessa Lisätiedot Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen
Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön Lisätiedot Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto
Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen 2.12.2015 vastuunjakotaulukko Tämä taulukko määrittelee asukkaan ja kiinteistön omistajan väliset vastuut asunnon hoidossa. Epäselvissä tilanteissä ota yhteyttä Lisätiedot FDSB221, FDSB229 Hälytinkanta, Yhdistelmähälytinkanta osoitteellinen (FDnet)
FDSB221, FDSB229 Hälytinkanta, Yhdistelmähälytinkanta osoitteellinen (FDnet) Sinteso Hälytinkanta FDSB221 ja Yhdistelmähälytinkanta FDBS229 11 valittavaa ääntä, 2 ohjelmoitavaa aktivointitasoa Äänen voimakkuus Lisätiedot HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan Lisätiedot OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET
2013 OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET Päijät-Hämeen pelastuslaitos 2.4.2013 1 OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Erityinen palotarkastus on vastaavan Lisätiedot Palovaroittimien virhehälytykset
Palovaroittimien virhehälytykset Tietoa: PALOVAROITTIMIEN TOIMINNASTA Palovaroitin havaitsee ja reagoi ilmassa oleviin savuhiukkasiin; ei lämpöön tai kaasuihin, kuten monet luulevat. Palovaroittimen hälytys Lisätiedot Käyttöohje. SAFERA Smart R -liesivahti. v4.2.1 Fin Smart R
K3 Käyttöohje SAFERA Smart R -liesivahti v4.2.1 Fin Smart R 1 SAFERA Smart R -liesivahti Käyttöohje Onnittelut SAFERA Smart R -liesivahdin hankinnasta. Tässä ohjeessa kuvataan tuotteen käyttö ja kunnossapito. Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS