Source: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/225/20120815
Timestamp: 2019-02-20 22:22:38+00:00
Document Index: 5542710

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 4', '§ 5', '§ 12', '§ 21', '§ 33', '§ 35', '§ 40', '§ 44', '§ 42', '§ 44', '§ 47', '§ 47', '§ 47', '§ 54', '§ 60', '§ 1', '§ 65', '§ 65', '§ 65', '§ 79', '§ 83', '§ 88', '§ 88', '§ 88', '§ 92', '§ 94', '§ 94', '§ 94', '§ 99', '§ 99', '§ 6', '§ 102', '§ 102', '§ 102', '§ 102', '§ 102', '§ 51']

225/2012 Z.z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Sloven... - SLOV-LEX
225/2012 Z.z./
225/2012 Z. z.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až p), ktoré znejú:
zhotoviteľ požiarnej konštrukcie je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zhotovila alebo zabudovala do stavby požiarnu konštrukciu.“.
STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami.“.
stavby na spracovanie a stavby na ukladanie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu.“.
Požiadavky na hasičské stanice určuje technická norma.3c)“.
STN 92 0204 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu.
STN 73 7505 Kolektory a technické chodby pre združené trasy podzemných vedení.
STN 73 5710 Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky.“.
Dovolenú plochu požiarneho úseku určuje technická norma.4)“.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak pôdorysná plocha požiarneho úseku je najviac 300 m2“.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa slovo „technologické“ nahrádza slovom „technické“.
počiatočnej skúšky typu7) alebo
Zhotoviteľ osvedčuje vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou.“.
STN EN 1992-1-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
STN EN 13 501-2+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení).
Reakcia na oheň stavebných výrobkov sa vyjadruje triedou,9) ktorá sa určuje podľa osobitného predpisu.7)
Spôsob osvedčovania požiarnych konštrukcií s reakciou na oheň je uvedený v prílohe č. 3.“.
STN 13 501-1+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň.“.
V § 12 ods.1 sa odkaz 8 nad slovom „D3“ nahrádza odkazom 9.
V § 21 ods. 3 písm. b) sa nad slovo „rovnováhy“ umiestňuje odkaz 4.
V § 33 sa vypúšťa odsek 2.
V § 35 ods. 1 sa za slovami „pôdorysnej plochy“ vypúšťa čiarka a slová „výšky požiarneho úseku“.
Súčiniteľ odvetrania v nevýrobnej stavbe možno určiť aj presnejšie riešením rovnice energetickej rovnováhy podľa technickej normy.4)“.
V § 40 odseky 1 až 5 znejú:
názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie.“.
obvodovou stenou alebo s požiarnym pásom, ak sa požiarny pás požaduje podľa § 44.“.
inštalácií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení a elektrickej požiarnej signalizácie.“.
STN EN 13 501-2+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb: Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti.“.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
V § 44 ods. 6 písm. c) sa za slovo „ubytovanie“ pripájajú tieto slová: „a na stavby zdravotníckych zariadení“.
Nadpis pod § 47 znie: „Výťahová šachta“.
Za § 47 sa vkladajú § 47a a 47b, ktoré znejú:
Inštalačný kanál a inštalačná šachta, ktoré tvoria samostatný požiarny úsek, musia byť vyhotovené zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0; konštrukcie inštalačného kanála a inštalačnej šachty sú požiarnymi deliacimi konštrukciami.
STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením.“.
Požiarny strop nad chránenou únikovou cestou musí byť vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej REI 30.“.
V § 54 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo nechránenú únikovú cestu“.
Súčasťou požiarneho úseku spoločnej komunikácie môžu byť priestory vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m-2.“.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.“.
Použitie náhradnej únikovej možnosti určuje technická norma.4)“.
V § 60 ods. 4 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
otvárateľný otvor v obvodovej konštrukcii so svetlou výškou najmenej 0,8 m a šírkou najmenej 0,6 m a s výškou parapetu najviac 1,2 m nad úrovňou podlahy,“.
Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).“.
Požiadavky na únikové cesty výrobnej stavby sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na sklad v jednopodlažnej stavbe podľa § 1 ods. 1 písm. l).“.
V § 65 ods. 5 písm. c) druhom bode sa vypúšťa slovo „rýchlosti“.
V § 65 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
na osi východu z bytu.“.
V § 65 odseky 12 a 13 znejú:
Čiastočne chránená úniková cesta v nevýrobnej stavbe sa môže použiť na evakuáciu osôb z nadzemných podlaží a najviac z druhého podzemného podlažia. Čiastočne chránenú únikovú cestu v nevýrobnej stavbe možno použiť na evakuáciu osôb aj z druhého podzemného podlažia len vtedy, ak vedie k samostatnému východu zo stavby na voľné priestranstvo.“.
Najmenšia šírka kosých stupňov, ktoré sú v započítateľnej šírke únikovej cesty, musí byť vo vzdialenosti 0,30 m od vnútorného okraja ramena aspoň 0,23 m, a to vo všetkých prípadoch, ak schodisko slúži pre viac ako desať osôb.“.
V § 79 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „požiarnych úsekov bez požiarneho rizika,“.
Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.“.
V § 83 ods. 2 písm. a) sa slová „3,5 m“ nahrádzajú slovami „4 m“.
Nadpis tretej hlavy znie: „POŽIARNE ZARIADENIA“.
bez povraziska určené pre vnútorný zhromažďovací priestor hľadiska s viac ako 800 osobami.2)“.
V § 88 ods. 1 písmeno d) znie:
v ktorej je vnútorný zhromažďovací priestor.“.
V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie musí byť vybavená podzemná časť stavby, ak sa v podzemných podlažiach trvale zdržuje viac ako 20 osôb.“.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.“.
uvedené v § 88 ods.1 a 2,
Ak sa v stavbách uvedených v odseku 1 predpokladá prítomnosť osôb s poruchou sluchu, musia byť priestory, v ktorých sa osoby pohybujú, okrem vonkajších zhromažďovacích priestorov, vybavené zariadením na vizuálnu signalizáciu požiaru.20d)“.
STN EN 54-16 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16: Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru.
STN EN 54-24 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 24: Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru – reproduktory.
STN EN 54-23 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia.“.
STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.“.
V § 92 ods. 1 sa slová „najmenej 0,4 m2 a najviac 4 m2“ nahrádzajú slovami „pôdorysná plocha menšia ako 4 m2“.
V § 94 ods. 1 sa pred prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Stavby na bývanie alebo ubytovanie sú stavby alebo ich časti určené na bývanie alebo ubytovanie.“.
V § 94 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Stavbou na bývanie skupiny A je aj stavba rodinného domu.1)“.
V § 94 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
Požiadavky pre stavby na bývanie a ubytovanie platia aj pre obytné bunky v stavbe iného účelu.“.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Napríklad STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb, STN 730802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia, STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné stavby.“.
V § 99 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo zariadeniami elektrickej požiarnej signalizácie“.
§ 99 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
rozhodnúť o spojení prvého nadzemného požiarneho podlažia a prvého podzemného požiarneho podlažia do spoločného požiarneho úseku odchylne od ustanovenia § 6 ods. 9.“.
Za § 102 sa vkladá § 102aa, ktorý znie:
§ 102b znie:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1988 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.
Za § 102b sa vkladá § 102ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
V prílohe č. 1 prvom bode písm. c) sa vypúšťajú slová „káblové šachty a kanály“.
V prílohe č. 1 druhom bode písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súčasťou požiarneho úseku vnútorného zhromažďovacieho priestoru môžu byť aj priestory s náhodným požiarnym zaťažením najviac 5,0 kg.m-2,“.
V prílohe č. 1 treťom bode sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou požiarneho úseku rodinného domu môže byť aj jednotlivá garáž s najviac dvoma státiami.29)“.
STN 73 6057 Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia.“.
V prílohe č. 1 šiestom bode písm. e) sa vypúšťa štvrtý bod a v poslednej vete sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.
Osvedčenie požiarnych konštrukcií obsahuje najmä
názov a miesto stavby,
obchodné meno a sídlo zhotoviteľa požiarnych konštrukcií, meno a priezvisko osoby zodpovednej za zhotovenie požiarnych konštrukcií,
názov požiarnych konštrukcií, kritériá a požiarnu odolnosť,
názov a číslo dokladu preukazujúceho vlastnosti požiarnych konštrukcií, prípadné riešenia špecifických detailov požiarnych konštrukcií,
miesto a dátum vystavenia, podpis a odtlačok pečiatky zhotoviteľa požiarnych konštrukcií.
Za osvedčenie požiarnych konštrukcií zhotoviteľom sa považuje najmä
zoznam požiarnych konštrukcií, pre ktoré je osvedčenie vystavené,
kópie technických listov, katalógových listov alebo návodov na montáž, podľa ktorých boli požiarne konštrukcie zhotovené,
kópie dokladov preukazujúcich zhodu stavebných výrobkov použitých na zhotovenie požiarnych konštrukcií,
vypočítané hodnoty hrúbok ochrany jednotlivých prvkov chránených požiarnych konštrukcií,
kópie iných dokumentov (napríklad doklad o povinnej odbornej kvalifikácii, doklad o preškolení výrobcom a zoznam tesnení prestupov a lineárnych stykov), ak boli k predmetným požiarnym konštrukciám vydané.
1. Nosné prvky bez požiarnej deliacej funkcie (steny, stropy, strechy, nosníky, stĺpy, balkóny, lávky a schodištia) R STN EN 13501-2
22. Strešný plášť Croof (t4) STN EN 13501-5
Úniková cesta Dovolený čas evakuácie osôb *)
tu max v min.
jediná úniková
cesta viacúnikových
Nechránená úniková cesta v požiarnom úseku so súčiniteľom horľavých látok do 0,6 **) 2,5 4,0
0,7 2,3 3,7
0,8 2,0 3,3
0,9 1,7 3,0
1,0 1,3 2,7
1,1 1,0 2,0
nad 1,1 1,0***) 1,3
Nechránená úniková cesta v požiarnom úseku s pravdepodobnosťou vzniku a rozšírenia požiaru do 0,55 **) 3,0 5,0
Čiastočne chránená úniková cesta v požiarnom úseku podľa § 51 ods. 4 písm. a) a c) 4,0 6,0
Číslo: 225/2012 Z. z.
Názov: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.
Dátum schválenia: 25.07.2012