Source: http://docplayer.es/115012-Ventilacion-de-los-lugares-de-trabajo-interpretacion-tecnica-del-d-s-no-594-99-del-minsal.html
Timestamp: 2017-03-27 07:08:36
Document Index: 302603121

Matched Legal Cases: ['Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 33', 'artículo 35', 'Artículo 35', 'in fine']

VENTILACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO. INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL D.S. Nº 594/99 DEL MINSAL - PDF
VENTILACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO. INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL D.S. Nº 594/99 DEL MINSAL
Download "VENTILACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO. INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL D.S. Nº 594/99 DEL MINSAL"
Emilio Soriano Prado
1 Instituto de Salud Pública Ministerio de Salud DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL VENTILACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO. INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL D.S. Nº 594/99 DEL MINSAL AGOSTO 2014.2 AUTORES: Florín Moreno Z. Sección Tecnologías del Trabajo.3 INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL D.S. Nº 594/99 DEL MINSAL 1.- INTRODUCCIÓN. La ventilación, como un método para mantener ambientes saludables, se utiliza ampliamente en la industria, como también en las áreas donde se desarrollan actividades administrativas (oficinas). Para ello, se requiere de un conocimiento amplio de los agentes a que está expuesto el trabajador y de las labores que éste realiza, junto con los procesos involucrados en el trabajo. No obstante lo ya señalado, es importante explicitar que la reglamentación vigente a nivel nacional en temas de la salud de los trabajadores, entrega directrices a modo general y no específicas en relación a este importante método de control, salvo para el caso de la actividad minera 1, referenciándolo sólo al D.S. Nº 594/99 del Ministerio de Salud. Tomando en consideración lo indicado en el párrafo anterior, la aplicación nacional del D.S. Nº 594/99 del Ministerio de Salud para los lugares de trabajo y el rol de referencia desempeñado en la materia por parte de este Instituto (concretado en la publicación de las guías de evaluación cualitativa y cuantitativa de sistemas de ventilación localizada), se presenta esta nota técnica con la finalidad de poder entregar una interpretación y orientación más acabada respecto de los artículos del D.S. Nº 594/99 del Ministerio de Salud relacionados con el ámbito de la ventilación industrial. 2.- OBJETIVO. Interpretar y orientar técnicamente los artículos explicitados en el Párrafo I del Título III del D.S. Nº 1 D.S. Nº 72/04 del Ministerio de Minería 594/99 del Ministerio de Salud relacionados con la ventilación de los lugares de trabajo. 3.- DESARROLLO. El Decreto Supremo Nº594/99 del Ministerio de Salud explicita y regula las condiciones sanitarias básicas de los lugares de trabajo, dentro de las cuales se refiere a la ventilación, específicamente en el Párrafo I del Título III de este cuerpo legal. De esta forma, la estructura de esta nota técnica considera una primera parte con un análisis técnico de los lineamientos generales de este reglamento, mientras la segunda presenta recomendaciones básicas para un sistema de ventilación localizada, así como sus elementos constituyentes Análisis Artículos Párrafo I, Titulo III Artículo 32: Todo lugar de trabajo deberá mantener por medios naturales o artificiales una ventilación que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen molestias o perjudiquen la salud del trabajador. Este artículo se refiere a la importancia de disponer de aire limpio al interior de las empresas, libres de olores molestos y con condiciones de humedad y temperatura aceptables. Para tal fin, y considerando la especificidad de cada caso en particular, se hace necesaria la elección de criterios específicos que permitan establecer los es- 34 tándares de calidad del aire que incluyan los parámetros explicitados (olores molestos, humedad y temperatura) 2 Para el caso de la salud del trabajador, y considerando que los diversos procesos existentes en las áreas industriales cuentan con la potencialidad de generar sustancias contaminantes al interior de éstos, la calidad del aire en los lugares de trabajo debe cumplir con los requerimientos establecidos en el D.S. Nº594/99 del MINSAL, específicamente el Título IV de dicho reglamento 3. Por último, es importante indicar que la frase por medios naturales o artificiales una ventilación hace referencia a dos tipos de ventilación que se pueden dar, las cuales se indican a continuación: a) Ventilación natural brindada a través de corrientes de aire, las cuales pueden ingresar por ventanas o lucarnas existentes en los lugares de trabajo. b) Ventilación general de tipo forzada (uso de ventiladores), la cual actúa por el principio de dilución del contaminante y se caracteriza por ser más compleja y efectiva que la ventilación natural, desde un punto de vista técnico Artículo 33: Cuando existan agentes definidos de contaminación ambiental que pudieran ser perjudiciales para la salud del trabajador, tales como aerosoles, humos, gases vapores u otras emanaciones nocivas, se deberá captar contaminantes desprendidos en su origen e impedir su dispersión por el local de trabajo. Con todo, cualquiera sea el procedimiento de 2 Para tal fin, y de modo de orientación, se recomienda consultar los criterios existentes en esta materia de la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (AS- HRAE) y la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). No obstante lo anterior, puede existir una normativa chilena oficial específica en esta área que explicite requerimientos de este tipo en un rubro en particular. 3 Para el caso de los agentes biológicos, se deberá considerar la normativa legal vigente según rubro específico, o en su defecto, aquellos criterios técnicos que correspondan según especificidad respectiva. ventilación empleado se deberá evitar que la concentración ambiental de tales contaminantes dentro del recinto de trabajo exceda los límites permisibles vigentes. Como primer punto, es importante destacar que la ventilación industrial, en cualquier de sus formas, se considera como una medida para el control de los contaminantes presentes en los ambientes de trabajo. Bajo este punto de vista, la existencia de un sistema de ventilación como medida de control debe justificarse a través de una evaluación de contaminantes en el lugar de trabajo específico que indique las condiciones del proceso, las características del contaminante (como la toxicidad) y la concentración ambiental existente en éste. Tomando en consideración lo explicitado en el párrafo anterior, una vez identificado y evaluado el contaminante, la empresa puede optar por la adopción de la mejor alternativa, ventilación general o bien ventilación localizada 4, teniendo especial atención en que la ventilación general no es más que ventilación por dilución, es decir, reduce la concentración del contaminante incorporando aire al ambiente de trabajo, lo que sin los cuidados necesarios, puede generar desplazamientos de aire con la potencialidad de aumentar la cantidad de trabajadores expuestos, junto con alteraciones al confort producto de la temperatura del aire proveniente del ambiente externo. Finalmente, al igual que el artículo anterior (32), el último párrafo expresa nuevamente como requerimiento, que independiente del sistema de ventilación empleado para la disminución de los contaminantes, la calidad del aire resultante cumpla con lo establecido en el D.S. Nº594/99 del MINSAL, Título IV Artículo 34: Los locales de trabajo se diseñarán de forma que por cada trabajador se provea un volumen de 10 metros cúbicos, como mínimo, salvo que se justifique una renovación adecuada del aire por medios mecánicos. En este 4 La alternativa de ventilación natural es descartada por el enunciado del 1º párrafo del artículo 33. 45 caso deberán recibir aire fresco y limpio a razón de 20 metros cúbicos por hora y por persona o una cantidad tal que provean 6 cambios por hora, como mínimo, pudiendo alcanzar hasta los 60 cambios por hora, según sean las condiciones ambientales existentes, o en razón de la magnitud de la concentración de los contaminantes. Como primer punto a aclarar, se debe explicitar que los 10 m cúbicos a los cuales se refiere inicialmente el artículo, corresponde al espacio físico, con su respectivo volumen de aire limpio, para que cada trabajador realice sus actividades en forma normal durante toda su jornada de trabajo 5. Si no se cumple esta condición, necesariamente se deberá tener una renovación adecuada de aire, lo que se refiere a la implementación de una ventilación tipo forzada, estableciéndose en este caso que se deberá proporcionar aire limpio por trabajador, a razón de 20 metros cúbicos por hora durante la jornada de trabajo de éste (este criterio es de utilidad cuando las personas son las principales fuentes de contaminación como oficinas y salas de reuniones entre otros). Si lo anterior no es posible de implementar, según las condiciones ambientales existentes y la magnitud de los contaminantes presentes, se deberá optar por el recambio del aire de todo el volumen del recinto, a razón de 6 a 60 cambios por hora. En algunos casos, las indicaciones planteadas en el párrafo anterior para una ventilación forzada tipo dilución pueden dar buen resultado 6, en casos que se requiera eliminar olores molestos o reducir efectos térmicos para mayor confortabilidad. Sin embargo, es importante considerar que el concepto de recambios de aire en un volumen determinado conlleva necesariamente la generación de movimientos de éste al interior del recinto en particular, lo que puede ser complicado desde el punto de vista de la exposición de las vías respiratorias de los trabajadores, sobre todo en aquellos casos donde se manipulan sustancias químicas con alta concentración en el 5 Criterio que normalmente es útil en el caso de oficinas. 6 Desde luego está involucrada la velocidad del aire en el recinto, siendo recomendada una no mayor a 1 m/s (artículo 35 del D.S. Nº594/99 del MINSAL). ambiente 7, de alta toxicidad o bien para el caso de laboratorios. Para estos casos descritos, puede ser mejor optar por la ventilación localizada 8, la cual se caracteriza por estar constituida por una captación, ductos, ventilador y un retenedor (ver punto 3.2 de la presente nota), o bien, hacer uso de una cabina Artículo 35: Los sistemas de ventilación empleados deberán proveer aberturas convenientemente distribuidas que permitan la entrada de aire fresco en reemplazo del extraído. La circulación del aire estará condicionada de tal modo que en las áreas ocupadas por los trabajadores la velocidad no exceda de un metro por segundo. Uno de los grandes problemas con la eficiencia de los sistemas de ventilación es la falta de reposición de aire. Cuando un ventilador extrae o inyecta aire, éste debe ser compensado con aire limpio de reposición. Por ejemplo, si el aire es inyectado, éste debe salir de la sala con cierta facilidad, para no generar contrapresiones indeseables. Para poder obtener lo anteriormente descrito, necesariamente se deberán considerar dos aspectos. El primero de ellos corresponde a la distribución del aire en el recinto, la cual dependerá de las ubicaciones de las inyecciones y de las extracciones existentes. El segundo punto corresponde a la relación entre la presión manométrica del lugar de trabajo respecto de los espacios colindantes. Es decir, si en el lugar de trabajo esta presión es mayor que en el entorno, el aire saldrá de ella, mientras que ocurrirá todo lo contrario cuando la presión sea menor que el entorno 9. 7 Para ciertos casos, el aire necesario a inyectar o extraer puede ser de hasta 100 renovaciones/hora o más, dependiente de la demanda de aireación a consecuencia del contaminante a diluir. 8 En algunos casos o procesos es recomendable disponer de aire previamente filtrado. 9 La elección adecuada en cuanto a la relación de las presiones existentes dependerá del uso específico del recinto para la ventilación del proceso en particular. 5 6 Es importante señalar que todo sistema de ventilación necesariamente deberá contar con un sistema de mantención adecuado a la especificidad de éste, ya que muchas veces la inyección y/o la extracción de aire fresco se ve afectada debido a obstrucciones en su trayectoria, o bien, a un funcionamiento del equipamiento fuera del límite de diseño Recomendaciones básicas a considerar para un sistema de ventilación localizada. Como ya ha sido explicitado, la ventilación localizada muchas veces es considerada como la opción más efectiva para disminuir la concentración de los contaminantes en los lugares de trabajo, debido principalmente a la característica de captación que presenta en un espacio reducido, evitando o disminuyendo su propagación a otros espacios del lugar de trabajo. Sin embargo, si se considera su implementación, se recomienda en forma genérica tomar en cuenta, al menos, lo siguiente: a) La captación debe estar lo más cerca de la fuente emisora (ver figura): b) La velocidad de captación (velocidad detectada en el frente de la captación) debe estar acorde al tipo de contaminante. c) La velocidad de transporte (velocidad mínima con que el aire contaminado debe ser transportado por los ductos para que no se acumule en su trayecto) debe depender del tipo de contaminante a transportar. También es importante considerar que cada vez que se extraiga o inyecte aire en un recinto se contemplen vías de ingreso o salida de acuerdo a la cantidad de aire manejada. Por último, como apoyo para la evaluación de sistemas de ventilación localizada, ya sea desde el punto de vista cualitativo como también cuantitativo, es importante señalar que el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) ha desarrollado ambas herramientas, las cuales se encuentran disponibles para su uso en: Contaminante CAPTACIÓN NO EFECTIVA CAPTACIÓN EFECTIVA 67 4.- CONCLUSIÓN La ventilación al interior de los ambientes de trabajo representa uno de los principales y más conocidos métodos de control de los contaminantes, aunque no pocas veces el funcionamiento de éstos no cumple con la finalidad por la cual fueron diseñados e implementados. Esta problemática se explica debido a la falta de especialistas en la materia, sumado a que la finalidad de los actuales criterios indicados en la reglamentación vigente (D.S. Nº594/99 del MINSAL), los cuales dan origen a la presente nota técnica, es entregar requerimientos sistémicos y no cubrir aspectos técnicos específicos, los cuales son necesarios de generar a través de herramientas de referencia. No obstante lo ya expuesto, y tomando en consideración que el ISP se encuentra trabajando en herramientas de evaluación en esta área, de todas formas se hace necesario complementar los criterios existentes respecto de la definición de algunos estándares referentes a la calidad del aire utilizado en la ventilación (por ejemplo nivel máximo de contaminantes ambientales como partículas y monóxido de carbono entre otros, además de rangos de temperaturas confortables), reforzando la importancia de la evaluación higiénica previa y proporcionando alternativas más eficientes de control, como es el uso de sistemas de ventilación localizada. 5.- AGRADECIMIENTOS. El autor de la presente nota técnica agradece la colaboración del Ingeniero especialista en ventilación industrial, Sr, Rómulo Zuñiga, por sus valioso aporte al presente documento. 6.- BIBLIOGRAFÍA a) MANUAL DE VENTILACION INDUSTRIAL, Primera Edición en español, Copia M.I.V. ACGIH, 1988, XXI EDITION. b) CONTROL IN AIRBONE CONTAMINANT AND WORK, Una Guía para la ventilación local de extracción. Published by Health and Safety Executive, c) V.V BATURIN, FUNDAMENTOS DE VENTILA- CIÓN INDUSTRIAL, Editorial Labor, 1976 d) BURTON, J.D. INDUSTRIAL VENTILATION WORK BOOK Editorial Library Congress Cataloging, EUA, e) ISP, Guía para la evaluación cualitativa de sistemas de ventilación localizados, f) ISP, Guía para la evaluación cuantitativa de sistemas de ventilación localizada, Documentos relacionados
Recomendaciones para ambientes de trabajo Ventilación y calefacción En los espacios laborales es de suma importancia las condiciones ambientales relacionadas al ambiente térmico y la ventilación adecuada Más detalles CURSO DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL
CURSO DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL Carlos Luis PEDELABORDE 2007 CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN INDUSTRIAL 1.1. Objetivos de la Ventilación Industrial. Calidad del aire 2 1.1.1. Contenido de oxígeno Más detalles ANEXO A - VENTILACIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS
a. Introducción. Con frecuencia, los espacios confinados contienen atmósferas inflamables, tóxicas o cuyo nivel de oxígeno se ha agotado o enriquecido. La ventilación es natural es generalmente insuficiente Más detalles Sistema de Control Aerodinámico en Pabellones Quirúrgicos. Modelo y Consideraciones. Esteban Villarroel Cantillana Especialista Senior/ Higiene, ACHS
Sistema de Control Aerodinámico en Pabellones Quirúrgicos Modelo y Consideraciones Esteban Villarroel Cantillana Especialista Senior/ Higiene, ACHS Sistema de Control Aerodinámico en Pabellones Quirúrgicos Más detalles PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Página 1 de 5 Contenido de la unidad: 1. Clasificación de los contaminantes químicos 2. Vías de entrada 3. Efectos de los contaminantes químicos 4. Evaluación de la exposición a agentes químicos 5. Control Más detalles Noviembre, 2012 Versión 1.0 DOCUMENTO DE REFERENCIA DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL
PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE FIBRAS DE ASBESTO EN AIRE, EN AMBIENTES LABORALES, EN BASE AL MÉTODO DE MICROSCOPÍA DE CONTRASTE EN FASE (PCM) Noviembre, 2012 Versión 1.0 Editor Más detalles Siempre que en el lugar de trabajo se utilicen equipos de protección respiratoria, debe implantarse un Programa Formal de Protección Respiratoria:
NORMATIVA PROTECCION RESPIRATORIA Existen tres grupos de riesgos respiratorios: 1. Amenaza de las vías respiratorias por acciones externas. 2. Amenaza de la persona por acción a través de las vías respiratorias. Más detalles Introducción. El dióxido de carbono como contaminante
Introducción El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se forma en todos aquellos procesos en que tiene lugar la combustión de sustancias que contienen carbono. En ambientes interiores no Más detalles Guía para la Instalación de Sistemas de Post Tratamiento de Emisiones en Buses de Transantiago.
Guía para la Instalación de Sistemas de Post Tratamiento de Emisiones en Buses de Transantiago. NOTA El presente documento recoge las recomendaciones del trabajo conjunto de los fabricantes de tratamiento Más detalles MANEJO DE HUMO Y CALOR SISTEMAS DE PRESURIZACION PARA CAJA DE ESCALERAS
MANEJO DE HUMO Y CALOR SISTEMAS DE PRESURIZACION PARA CAJA DE ESCALERAS OBJETO Y ALCANCE Es objeto del presente Informe mencionar los fundamentos y conceptos básicos para el Manejo y/o Control de Humo, Más detalles MANEJO SEGURO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
MANEJO SEGURO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Autor: Guillermo Lombardo Médico Laboral y Toxicólogo Introducción La gran cantidad de sustancias químicas empleadas en los procesos de manufactura hace que sea Más detalles Debe garantizarse y prevenirse de la imposibilidad de llegar a disponer en el interior del garaje de una atmósfera potencialmente explosiva.
DOSSIER VENTILACION Ante los diferentes criterios suscitados, previos a la aplicación que el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Decreto 842/2002 de 2 de agosto, en concreto a la Instrucción Más detalles Sistemas Elementales de Riesgos. Protección Colectiva e Individual
UNIDAD Sistemas Elementales de Riesgos. Protección Colectiva e Individual 4 FICHA 1. SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS. FICHA 2. LA PROTECCIÓN COLECTIVA. FICHA 3. LA PROTECCIÓN INDIVIDUAL. FICHA 4. CLASIFICACIÓN Más detalles NTP 741: Ventilación general por dilución
Año: 200 NTP 741: Ventilación general por dilución Ventilation générale par dilution General dilution ventilation Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén Más detalles Introducción. En síntesis, podemos decir que. el uso de aire acondicionado está asociado al confort humano en un espacio determinado.
1 2 Introducción El acondicionamiento de aire es el proceso que se considera más completo en el tratamiento del aire ambiente de los locales habitados. Consiste en regular las condiciones en cuanto a temperatura, Más detalles PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE PARTICULAS EN ÁREAS DE PREPARACIÓN DE AGENTES CITOSTÁTICOS
Instituto de Salud Pública Ministerio de Salud DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL VERSION 1.0 PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE PARTICULAS EN ÁREAS DE PREPARACIÓN DE AGENTES CITOSTÁTICOS DICIEMBRE, 2013 La presente Más detalles Christian Albornoz V., Juan Alcaíno L., Pedro Quintanilla B., Rolando Vilasau D. Instituto de Salud Pública de Chile.
EVALUACIÓN A TRABAJADORES DE ESTACIONES DE SERVICIO DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE EXPUESTOS A COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES DEL TIPO BENCENO, TOLUENO Y XILENO Christian Albornoz V., Juan Alcaíno L., Pedro Más detalles Informe de monitoreo de partículas respirables realizado a la empresa: Vidriería 28 de Julio S.A.C. Corporación Furukawa
2013 Informe de monitoreo de partículas respirables realizado a la empresa: Vidriería 28 de Julio S.A.C. Corporación Furukawa Informe N : PRSL-H-325-13 Monitoreo de partículas respirables Actividad realizada Más detalles Elementos de Protección Personal Recomendación preventiva para el Uso de Productos Químicos
Elementos de Protección Personal Recomendación preventiva para el Uso de Productos Químicos Conozca cuáles Elementos de Protección Personal (EPP) y colectiva son necesarios para la prevención de riesgos Más detalles GUÍAS DE ATENCIÓN INTEGRAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GUÍAS DE ATENCIÓN INTEGRAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cáncer de Pulmón de origen ocupacional Miembro de: Guidelines International Network (GIN) International Network of Agencies for Health Technology Más detalles NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 3631 2003-08-26
NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 3631 2003-08-26 VENTILACIÓN DE RECINTOS INTERIORES DONDE SE INSTALAN ARTEFACTOS QUE EMPLEAN GASES COMBUSTIBLES PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL 1. OBJETO Y CAMPO Más detalles MEDICIÓN DE EXPOSICIÓN A HUMOS DE ESCAPE DE MAQUINARIA DIESEL EN MINERÍA DE INTERIOR
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO; SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA) Y EL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SOBRE FINANCIACIÓN A Más detalles INTRODUCCION A LA SELECCION Y USO DE RESPIRADORES.
INTRODUCCION A LA SELECCION Y USO DE RESPIRADORES. El propósito de este boletín es resumir la información básica referente a los pasos esenciales para seleccionar adecuadamente cualquier tipo de respirador. Más detalles UNIDAD V. ACCIONES DE SALUD PUBLICA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. Tema 13. Higiene y seguridad industrial. Sustancias que provocan alteraciones en la salud. Medidas preventivas de protección al trabajador I-CONCEPTO Más detalles Técnicas para controlar riesgos laborales.
Técnicas para controlar riesgos laborales. Seguridad en el trabajo. Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como objetivo principal la prevención y protección contra los factores de riesgo Más detalles Manual de inducción en seguridad y salud ocupacional
Manual de inducción en seguridad y salud ocupacional Es una herramienta fundamental para incluir al trabajador en la organización acercándole los conocimientos que la componen. Elaborar un manual de inducción Más detalles Recomendaciones. Cáncer de pulmón
Recomendaciones Cáncer de pulmón TABLA DE CONTENIDO 1. Factores de riesgo...3 2. Prevención...3 2.1. Medidas en la fuente...3 2.2. Medidas en el ambiente...4 2.3. Medidas en el trabajador...4 3. Vigilancia...5 Más detalles Filtración de aire acondicionado (cabina o habitáculo) Agosto 2014
Filtración de aire acondicionado (cabina o habitáculo) Agosto 2014 Contenido 1. Componentes 2. Aire Acondicionado 3. Cómo trabaja el filtro de cabina 4. Filtro HEPA 5. Características y ventajas de un Más detalles GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO POR EXPOSICIÓN A SÍLICE
GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO POR EXPOSICIÓN A SÍLICE El presente documento tiene como objetivo elaborar una pauta para la elaboración de un plan de gestión del riesgo Más detalles PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
COD 5101 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DEL CLUB AÉREO DEL PERSONAL Más detalles HIDROPROTECCION DE COLOMBIA HOJA DE SEGURIDAD HIDROSIL CONCRETO / HS-HSCCC-02 OCTUBRE 2007 Página 1 de 5
Página 1 de 5 1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y COMPAÑÍA Nombre del Producto: Familia Química: Proveedor: HIDROSIL CONCRETO Impermeabilizantes Hidroprotección de Colombia Autopista Norte No. 169-25 Bogotá, Más detalles INTRODUCCIÓN A LA CLIMATIZACIÓN. Carlos Naranjo Mendoza
INTRODUCCIÓN A LA CLIMATIZACIÓN Carlos Naranjo Mendoza 20 de agosto del 2014 AGENDA 1. Importancia de la climatización Historia: Cómo mantenían condiciones de confort antiguamente? Rol del ingeniero en Más detalles PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Página 1 de 6 Contenido de la unidad: 1. Clasificación de los contaminantes químicos 2. Vías de entrada 3. Efectos de los contaminantes químicos 4. Evaluación de la exposición a agentes químicos 5. Control Más detalles Estudio de Análisis de Consecuencias De Accidentes Tecnológicos en Los almacenamientos de Sustancias Peligrosas
N 45 Octubre 2013 Estudio de Análisis de Consecuencias De Accidentes Tecnológicos en Los almacenamientos de Sustancias Peligrosas Por: Ana María Peragallo Missana, Ingeniero de Proyectos. Jorge Araya Araya, Más detalles TEMA 9 HIGIENE TEORICA
TEMA 9 HIGIENE TEORICA 1.- Higiene Teórica: Concepto y objetivos Es una rama de la Higiene Laboral, como ya veíamos, que estudia los contaminantes y su relación con el hombre a través de estudios epidemiológicos Más detalles MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y MASCARILLAS DE PROTECCIÓN: Cómo diferenciar sus aplicaciones?
MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y MASCARILLAS DE PROTECCIÓN: Cómo diferenciar sus aplicaciones? 3M España, S.A. Productos de Protección Personal En este artículo abordamos la diferencia entre las mascarillas de Más detalles Archivo de Biblioteca
Archivo de Biblioteca IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO SOBRE MANEJO SANITARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL MARCO DE LA REGLAMENTACIÓN SANITARIO AMBIENTAL EXISTENTE 1. ANTECEDENTES En Chile se estima que anualmente Más detalles SISTEMAS DE VENTILACIÓN DE TÚNELES
SISTEMAS DE VENTILACIÓN DE TÚNELES Ing. Denise Szántó Monsalve Ingeniero de Proyecto - VDM LTDA. CHILE Mg. Ing. Raúl Cisternas Yáñez Consultor Principal - VDM LTDA. CHILE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. GENERALIDADES Más detalles 3M Mascarillas Autofiltrantes para Partículas
Protección fiable y cómoda para cada situación Calidad de Vida 3M Equipos de Protección Individual Pensar en Protección Respiratoria es pensar en 3M Durante más de 30 años, 3M ha sido pionera en equipos Más detalles HOJA DE SEGURIDAD- TARJETA DE EMERGENCIA
INTRODUCCIÓN El avance de la tecnología y la globalización de los mercados están obligando a que los diferentes tipos de industrias usen productos químicos con mayor frecuencia en grandes y pequeñas cantidades Más detalles 60 AÑOS TRABAJANDO CON LA INDUSTRIA COLOMBIANA NOS PERMITE ENTREGARLE ADEMÁS DE EXCELENTES SOLUCIONES LA TRANQUILIDAD QUE OFRECE UNA COMPLETA
60 AÑOS TRABAJANDO CON LA INDUSTRIA COLOMBIANA NOS PERMITE ENTREGARLE ADEMÁS DE EXCELENTES SOLUCIONES LA TRANQUILIDAD QUE OFRECE UNA COMPLETA ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO ACERCA DE NOSOTROS SOMOS UNA COMPAÑÍA Más detalles 3M Mascarillas Autofiltrantes para Partículas
Protección fiable y cómoda para cada situación Calidad de Vida 3M Equipos de Protección Individual Pensar en Protección Respiratoria, es pensar en 3M Durante más de 30 años, 3M ha sido pionera en equipos Más detalles SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Agosto 2,012 Cuál es el objetivo? Según BPM Qué necesitamos proteger? Productos Personal Entorno Según BPM Cómo vamos a proteger? Diseño Más detalles FICHA DE SEGURIDAD TIGRE. 1. Identificación del producto y de la sociedad/empresa
FICHA DE SEGURIDAD Conforme al reglamento (CE) 1907/2006 TIGRE 1. Identificación del producto y de la sociedad/empresa Identificación del producto: Nombre comercial: TIGRE Nombre químico: no pertinente Más detalles Acreditación de Calidad en Salud. Intendencia de Prestadores Noviembre de 2011
Acreditación de Calidad en Salud Intendencia de Prestadores Noviembre de 2011 GARANTIA DE OPORTUNIDAD GARANTIA DE ACCESO MODELO GARANTISTICO DE SALUD GARANTIA DE PROTECCION FINANCIERA GARANTIA DE CALIDAD Más detalles EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA: NECESITO RESPIRAR!
Página 1 de 10 La existencia y/o generación en múltiples procesos laborales de contaminantes ambientales clasificados como agresivos (en forma de gases, vapores, humos, líquidos o sólidos), supone, para Más detalles MATERIAL PARTICULADO COMO PM 10 EN EL AIRE DE LA CIUDAD DE VALENCIA VENEZUELA
MATERIAL PARTICULADO COMO PM 10 EN EL AIRE DE LA CIUDAD DE VALENCIA VENEZUELA LEYDA M. ESCALONA (*) Laboratorio Tecnológico del Ambiente, LabTA, Universidad de Carabobo, Licenciada en Química,, Master Más detalles Servicio de Prevención de Riesgos Laborales MANCOMUNIDAD DE EMPRESAS UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Fecha cumpli: 11/08/2006 Rev 0 SPRL Hoja: 1/7 TIPOS DE CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA Cabinas de seguridad biológica. Definición. Tipos "Es una cabina proyectada para ofrecer protección al usuario y al Más detalles DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTOS
DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTOS La Ley Nº 16.744, que rige el seguro para accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores dependientes de un empleador, establece la obligatoriedad de ejecutar acciones Más detalles PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
CARBóN ACTIVADO DESCRIPCIÓN Sinónimos : Carbón Negro - Carborafina - Carbono Elemental. Formula Química : C Concentración : No reportado. Peso molecular : 12.01 Grupo Químico : Carbono elemental. Número Más detalles Tecnologías de reducción de Emisiones de NO x. Caso: Uso sistema de Reducción Catalítica Selectiva (SCR).
N 32 Junio 2012 Tecnologías de reducción de Emisiones de NO x. Caso: Uso sistema de Reducción Catalítica Selectiva (SCR). Por: Patricio Fernández Ríos, Ingeniero de Proyectos. Jorge Araya Araya, Gerente Más detalles Aspectos básicos de la higiene industrial
Aspectos básicos de la higiene industrial SUBGERENCIA DE CAPACITACIÓN Y PUBLICACIONES Introducción En lo que sigue nos ocuparemos de revisar los aspectos básicos de la higiene industrial, cuya finalidad Más detalles Consideraciones en el Diseño de los Sistemas de A/A de Acuerdo al RAV de Panamá
Consideraciones en el Diseño de los Sistemas de A/A de Acuerdo al RAV de Panamá Derechos Por qué están aumentando los problemas de CAI? A Partir de los 70 se dieron cambios como: Reducción drástica de Más detalles 6.4.3. Esterilización por óxido de etileno (OE)
6.4.3. Esterilización por óxido de etileno (OE) Indicaciones Restringido a la esterilización de material termosensible (no resiste temperaturas >60º) que no puede esterilizarse por otro procedimiento. Más detalles 1.- OBJETO: 2.- ALCANCE:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA LA ESPECIALIDAD DE HIGIENE INDUSTRIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (PERÍODO 2.014-2015) Más detalles Aplicación de sistemas VRF descentralizados
26 INGENIERÍA HOY Aplicación de sistemas VRF descentralizados Joaquín Orejón Ingeniero industrial Un sistema de climatización o HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) es aquel que permite controlar Más detalles HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS OXIQUIM S.A., pide al cliente o a quien reciba la presente Hoja de Seguridad, leerla cuidadosamente para que conozca y comprenda los peligros asociados con el producto. Más detalles MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CURSO 2014/15
MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CURSO 2014/15 MATERIA 1 AMBITO JURÍDICO DE LA PREVENCIÓN AMBITO JURÍDICO DE LA PREVENCIÓN SÁBADO 18 DE OCTUBRE Y SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE Nociones de derecho del Más detalles PARA CALDERAS NUEVAS:
REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA CALDERA En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40 numeral 15, 47 numeral 1, 63 y 64 de la Ley Orgánica de Prevención, Más detalles SISTEMAS DE VENTILACIÓN EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONSIDERACIONES PARA UNA OPTIMA CALIDAD DE AIRE EL AIRE: UN SILENCIOSO PUNTO CRÍTICO
SISTEMAS DE VENTILACIÓN EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONSIDERACIONES PARA UNA OPTIMA CALIDAD DE AIRE EL AIRE: UN SILENCIOSO PUNTO CRÍTICO CALIDAD DE AIRE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Más detalles PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA ORGANIZACIÓN DE UN CENTRO ESCOLAR
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA ORGANIZACIÓN DE UN CENTRO ESCOLAR AUTORÍA SERGIO BALLESTER SAMPEDRO TEMÁTICA ORGANIZACIÓN ESCOLAR ETAPA EI, EP, ESO, BACHILLERATO Resumen La Ley 31/1995 sobre Prevención Más detalles Riesgos Respiratorios en el Medio Hospitalario: Protección frente a Gases y Vapores. 3M España, S.A. Departamento Productos Protección Personal
Riesgos Respiratorios en el Medio Hospitalario: Protección frente a Gases y Vapores 3M España, S.A. Departamento Productos Protección Personal Introducción La correcta selección de la protección respiratoria Más detalles CALEFACCION Y EFICIENCIA ENERGETICA
CALEFACCION Y EFICIENCIA ENERGETICA La creciente preocupación por el medio ambiente y la imparable escalada de los precios de la energía han motivado una rápida evolución de los sistemas de calefacción. Más detalles PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN DE SÍLICE LIBRE CRISTALIZADA
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN DE SÍLICE LIBRE CRISTALIZADA Nº /año I.- ANTECEDENTES EMPRESA Razón social: Rut: Dirección empresa: Teléfono: N Asociada / Adherente / Socio: Comuna: Fax: Nombre representante legal: Más detalles Riesgos de mantenimiento y carga de baterías y sus medidas de prevención
UNIDAD DIDÁCTICA 22 Riesgos de mantenimiento y carga de baterías y sus medidas de prevención 1. Normativa aplicable 2. Riesgos asociados al trabajo con baterías 3. Condiciones de las instalaciones 4. Medidas Más detalles INSTALACIONES DE REFRIGERACION EN TANATORIOS
INSTALACIONES DE REFRIGERACION EN TANATORIOS INTARCON Industrias y Tecnologías Aplicadas de Refrigeración y Conservación, S.L. Los Santos, 14900 Lucena (Córdoba), Tlf: +34 957 50 92 93, intarcon@ intarcon.es Más detalles MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CONTAMINANTES DEL AIRE
CAPÍTULO 8 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CONTAMINANTES DEL AIRE Fuente: National Geographic - Noviembre 2000 INTRODUCCIÓN La medición de los contaminantes sirve para varias funciones tales como: Provee un criterio Más detalles PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Pág: 1/4 ÍNDICE OBJETIVO ALCANCE IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES PERIODICIDAD METODOLOGÍA PRIORIDAD ANEXO Fecha: Elaborado por: Fecha: Revisado por: Fecha: Aprobado por: Firma: Firma: Firma: Pág: 2/4 Más detalles BROCHURE EMPRESARIAL. Contacto: Luis.rosales@alle-cs.com
BROCHURE EMPRESARIAL Contacto: Luis.rosales@alle-cs.com Sistemas de HVAC PRODUCTOS ALLE El alcance de los sistemas de aire acondicionado comprenden desde el diseño y la selección de los equipos (unidades Más detalles Normas Sanitarias de Pensiones y Hoteles
Normas Sanitarias de Pensiones y Hoteles Indice Normas Sanitarias y Condiciones Higiénico Ambientales - Establecimientos para Alojamientos de Personas... 3 HABITACIONES...3 SERVICIOS HIGIENICOS...4 HIGIENE Más detalles HIGIENE OCUPACIONAL DESCRIPCIÓN DIRIGIDO A OBJETIVO DIPLOMA PRESENCIAL (2013)
DESCRIPCIÓN La Ley Nº 16.744, que rige el seguro para accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores dependientes de un empleador, establece la obligatoriedad de ejecutar acciones tendientes Más detalles CALCULO DE CONCENTRACIONES DE AGENTES QUÍMICOS
1 CALCULO DE CONCENTRACIONES DE AGENTES QUÍMICOS El objetivo prioritario y fundamental de la Higiene Industrial es la prevención de las enfermedades profesionales originadas por los agentes contaminantes Más detalles PROTOCOLO PARA LA MEDICIÓN DE ESTRÉS TÉRMICO
DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL PROTOCOLO PARA LA MEDICIÓN DE ESTRÉS TÉRMICO La presente versión responde fielmente al contenido de la Resolución Exenta N 013 del 30.01.2014 del Instituto de Salud Pública Más detalles en Acreditación. TM Marisol Martínez Vilugrón Encargada de la Unidad de Fiscalización de Laboratorios acreditados.
Rol del Instituto de Salud Pública en Acreditación. TM Marisol Martínez Vilugrón Encargada de la Unidad de Fiscalización de Laboratorios acreditados. Instituto de Salud Pública Es Laboratorio Nacional Más detalles BIENESTAR TERMICO AR TERMICO BIENEST 1
BIENESTAR TERMICO 1 BIENESTAR TERMICO 2 BIENESTAR TERMICO BIENESTAR TERMICO El calor y el frío no son factores que hay que despreciar, puesto que se tratan de agentes susceptibles de generar riesgos y, Más detalles www.achee.cl www.educachee.cl
www.achee.cl www.educachee.cl 27 de agosto, 2013 La Agencia Desde el año 2010. Es una fundación de derecho privado, sin fines de lucro. Áreas de Acción de la AChEE Educación y Capacitación Programas Educativos Más detalles RIESGOS LIGADOS A LA ERGONOMIA
13 RIESGOS LIGADOS A LA ERGONOMIA Condiciones ambientales Las condiciones ambientales se refieren a cuatro parámetros distintos: Temperatura del aire. Temperatura radiante media. Velocidad del aire. Humedad Más detalles PROTECCION RESPIRATORIA
PROTECCION RESPIRATORIA Características, Uso y Mantenimiento 1 Ambientes contaminados... La protección respiratoria resulta necesaria para ingresar, trabajar o permanecer en zonas donde el aire se encuentra Más detalles NORMAS DE COMPETENCIA PARA EL MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA OCUPACIONAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
NORMAS DE PARA EL MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA OCUPACIONAL Y DEL MEDIO AMBIENTE NORMA DE No. 1 Detectar cambios en el estado de la salud de un individuo o un colectivo, derivados del entorno laboral, Más detalles AREAS LIMPIAS Qué es un AREA LIMPIA? ISO 14644
AREAS LIMPIAS Qué es un AREA LIMPIA? ISO 14644 Salas blancas y entornos controlados asociados Parte 1: Clasificación de limpieza del aire. La norma ISO 14644-1 cubre la clasificación de la limpieza del Más detalles HIGIENE ALIMENTARIA Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
APARTADO 5: Limpieza y desinfección: diferenciación de conceptos; aplicaciones DIAPOSITIVA Nº: 2 Contenido teórico PDF Nº 1: Programa de Limpieza y Desinfección Programa de Limpieza y Desinfección El Programa Más detalles GUÍA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA. Equipos de protección individual GUÍA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
GUÍA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA Equipos de protección individual GUÍA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GUÍA PARA LA MEJORA EN LA GESTION PREVENTIVA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Introducción Más detalles 3. RESPONSABLE. Realizado por: Revisado por: Aprobado por: Diana Fuquene Cargo: Coord. de Laboratorio. Hernán Mauricio Chávez Ardila Cargo: Rector
Versión: 01 Fecha: 23/11/2011 Código: DO-PR-030 Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Describir el funcionamiento y la secuencia de operaciones para el correcto manejo de la CÁMARA DE GASES TOXICOS Y NOCIVOS ACN Más detalles PRUEBA DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS CON DETECTORES PORTÁTILES
PRUEBA DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS CON DETECTORES PORTÁTILES PROCEDIMIENTO Norma:... SM DP P 01 Revisión:... 1 Promotor:... Gcia de CSyMA Índice y Contenido 1. OBJETIVO... 1 2. ALCANCE... 1 3. RESPONSABILIDADES... Más detalles HOJA DE SEGURIDAD CUBIERTAS FIBROCEMENTOS PUDAHUEL. : Fibrocementos Pudahuel S.A. Santiago Chile. Teléfonos: 56-2-23912200
HOJA DE SEGURIDAD CUBIERTAS FIBROCEMENTOS PUDAHUEL Nombre del Producto : Cubiertas de Fibrocemento - Plancha Onduladas: Estándar, Gran Onda. Cubiertas de Fibrocemento Tejas: Teja Chilena, Proveedor : Fibrocementos Más detalles Ventilación general en hospitales
Año: 2010 859 Ventilación general en hospitales General ventilation in hospital Ventilation générale dans des hôpitaux Redactores: M. Gracia Rosell Farrás Ingeniero Técnico Químico CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES Más detalles Acuerdo de Producción Limpia en la Escuela de Ingeniería UC.
Acuerdo de Producción Limpia en la Escuela de Ingeniería UC. Levantamiento de información del consumo de agua mensual, anual y por persona en las instalaciones inscritas en el Acuerpo de Producción Limpia Más detalles GUÍA METODOLÓGICA DE SEGURIDAD PARA PROYECTOS DE VENTILACIÓN DE MINAS
GUÍA METODOLÓGICA DE SEGURIDAD PARA PROYECTOS DE VENTILACIÓN DE MINAS Antecedentes según Decreto Supremo Nº 72, Reglamento de Seguridad Minera", del año 1985, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado Más detalles INFORME DE HIGIENE INDUSTRIAL EVALUACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL EN INTERIORES
INFORME DE HIGIENE INDUSTRIAL EVALUACIÓN DE EN INTERIORES EMPRESA: UNIV.NAC.DE EDUC. A DISTANCIA CENTRO: BIBLIOTECA CENTRAL DOMICILIO: SENDA DEL REY - DATOS IDENTIFICATIVOS Ref. del contrato: 28-41-00460-2013 Más detalles Ing. Raul Martínez Olvera Ingeniero en Planeación Especialista
Ing. Raul Martínez Olvera Ingeniero en Planeación Especialista Consideramos Factor de Riesgo al elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar Más detalles Distribuidor Oficial. En primer lugar, comprobar las siguientes circunstancias:
Distribuidor Oficial EQUIPOS DE PROTECCIÓN PROTECCIÓN RESPIRATORIA FILTRANTE La finalidad de esta guía es mostrar como proteger a las personas contra los riesgos para la salud provocados por sustancias Más detalles BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS TRABAJO CON AGENTES CANCERÍGENOS, MUTÁGENOS O TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN
Página 1 de 10 REVISIÓN FECHA MODIFICACIONES 0 Noviembre Elaboración borrador inicial Servicio de Prevención ELABORADO POR: RATIFICADO POR: Comité de Seguridad y Salud UCLM Fecha: 24 noviembre Página 2 Más detalles LINEAMIENTOS ESTÁNDARES APLICATIVOS DE VIRTUALIZACIÓN
LINEAMIENTOS ESTÁNDARES APLICATIVOS DE VIRTUALIZACIÓN Tabla de Contenidos LINEAMIENTOS ESTÁNDARES APLICATIVOS DE VIRTUALIZACIÓN... 1 Tabla de Contenidos... 1 General... 2 Uso de los Lineamientos Estándares... Más detalles ADQUISICIÓN DE DATOS EN UN LABORATORIO GEOQUÍMICO. Por Ricardo Timmermann, (Mineria Latinoamericana, 1994)
ADQUISICIÓN DE DATOS EN UN LABORATORIO GEOQUÍMICO Por Ricardo Timmermann, (Mineria Latinoamericana, 1994) Introducción La información analítica es el producto esencial de un laboratorio químico. En los Más detalles Revisión N : 1 Fecha: Abr/07
Descripción La semimáscara 3M Serie 7500 se utiliza en combinación con dos filtros idénticos, uno a cada lado, unidos a la semimáscara mediante el sistema de conexión de bayoneta de 3M. También puede utilizarse Más detalles Soluciones para mejorar la calidad del aire interior Healthy Climate. Soluciones que se adaptan a sus necesidades particulares
S O L U C I O N E S P A R A M E J O R A R L A c a l i d a d d e l a i r e i n t e r i o r Soluciones para mejorar la calidad del aire interior Healthy Climate Soluciones que se adaptan a sus necesidades Más detalles VALORES UMBRALES LÍMITE (TLV s)
CONCEPTO Y UTILIZACIÓN DE LOS VALORES UMBRALES LÍMITE (TLV s) Ing. Rodolfo Arias Díaz DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS PARA EL USO DE LOS TLVs Los Valores Límite Umbral (Threshold Limit Values(TLV), se han desarrollado Más detalles Eficiencia energética en viviendas
Introducción Eficiencia energética en viviendas Juan Pastormerlo, Edgardo Souza Instituto del Cemento Portland Argentino Departamento de Tecnología del Hormigón División Julio 2013 Cuando se considera Más detalles SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS. Servicio de Prevención de Riesgos laborales
SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Servicio de Prevención de Riesgos laborales La fase de diseño de un laboratorio es la más adecuada para la implantación de las medidas de control de contaminantes. Ante Más detalles Prevención de Riesgos Laborales CAPÍTULO 4
Prevención de Riesgos Laborales CAPÍTULO 4 INTRODUCCIÓN Hoy en día se entiende el trabajo como una acción no sólo orientada a la obtención de lo necesario para sobrevivir, sino que, además de satisfacer Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback