Source: http://docplayer.fi/3804729-Maakaasu-kasikirja-marraskuu-2010.html
Timestamp: 2017-06-26 14:13:22+00:00
Document Index: 9365829

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ']

Maakaasu käsikirja Marraskuu PDF
Download "Maakaasu käsikirja Marraskuu 2010"
1 Maakaasu käsikirja Marraskuu 20102 Sisällys Johdanto Maakaasun koostumus ja ominaisuudet Maakaasun palaminen Maakaasun savukaasut, lämmönsiirto ja hyötysuhteet Maakaasuputkistot Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston rakentaminen Maakaasuputkiston merkinnät Maakaasun paineensäätö Maakaasun mittaus Kaasulaitteet ja -polttimet Kaasulaitteiden sijoitustilat, palamisilma-aukot ja savuhormit Maakaasun turvallisuus Maakaasulainsäädäntö Kaasutekniikansanastoa Kirjallisuutta Maakaasukäsikirja3 Johdanto Suomen Kaasuyhdistyksen maakaasukäsikirja sisältää maakaasun perusteita sekä kuvauksia yleisimmin käytössä olevasta maakaasutekniikasta. Painopiste on maakaasun jakelutekniikassa ja pienissä maakaasun käyttökohteissa. Maakaasun tuotanto-, siirto- ja esim. maakaasuvoimalaitostekniikan yksityiskohtia käsikirja ei käsittele. Vinkkejä käsikirjan käyttäjille Käsikirjan sisältö on jaoteltu sisällysluettelon mukaisiin aihepiireihin. Käsikirja on tehty internetympäristöön. Sen vuoksi teksti sisältää linkkejä suoraan käsikirjan toisen aihepiirin alasivuille ja muille Suomen Kaasuyhdistyksen www-sivuille. Käsikirjan peruslähtökohtana on käyttäjäystävällisyys: maakaasun käyttöön ja jakeluun (putkiston rakentamiseen) liittyvät keskeisimmät vaatimukset, ohjeet ja suositukset on koottu yhteen paikkaan sekä tekstin että kuvien muodossa. Lainsäädäntöön perustuvat ehdottomat vaatimukset erottuvat punaisena tekstinä alan omista suosituksista ja ohjeista. Käsikirjassa käytetyt sanamuodot eivät välttämättä ole aivan identtisiä varsinaisen säädöstekstin kanssa. Tämän, kuten muunkin internetistä löytyvän tiedon osalta kannattaa ottaa huomioon, että vastuu tiedon käytöstä on aina käyttäjällä itsellään. Lähtökohtana kuitenkin on, että käsikirjan tieto pyritään aina pitämään ajan tasalla ja viimeisimmän tietämyksen mukaisena. Palaute Käsikirjan kehittämisehdotukset ja muun palautteen voi lähettää osoitteella Suomen Kaasuyhdistys ry b Maakaasun koostumus ja ominaisuudet 34 4 Maakaasukäsikirja5 1 Maakaasun koostumus ja ominaisuudet Koostumus Lämpöarvo Tiheys Kaasuryhmät ja Wobbe-arvo Muita ominaisuuksia b Maakaasun koostumus ja ominaisuudet 56 Koostumus Maakaasu on luonnonkaasua ja sen koostumus voi vaihdella eri tuotantolähteillä [taulukko 1.1] huomattavasti. Metaani on kuitenkin pääkomponentti kaikissa maakaasuissa. Suomeen tuotava 1.1 Esimerkkejä eri maakaasujen koostumuksista Kenttä Venäjä Saksa USA Hollanti Norja Urengoi Goldenstedt Kansas Groningen Troll Metaani CH 4 98% 88,0% 84,1% 81,3% 93,2% Etaani C 2 H 6 0,8% 1,0% 6,7% 2,8% 3,7% Propaani C 3 H 8 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% Butaani C 4 H 10 0,02% 0,4% 0,5% Typpi N 2 0,9% 10,0% 8,4% 14,3% 1,6% Hiilidioksidi CO 2 0,1% 0,8% 0,8% 0,9% 0,6% siperialainen maakaasu on n. 98-prosenttisesti metaania. Tällainen maakaasu sopii erinomaisesti polttoon, sen sijaan raaka-ainekäytössä runsaammin metaania raskaampia hiilivetyjä [taulukko 1.2] sisältävälle maakaasulle löytyy enemmän käyttösovelluksia. 1.2 Eräiden kaasujen tiheys sekä suhteellinen tiheys Molekyyli Moolin massa Tiheys Suhteellinen kaava g/mol kg/m 3 tiheys Metaani CH 4 16,4 0,72 0,56 Eteeni C 2 H 4 28,05 1,26 0,98 Etaani C 2 H 6 30,07 1,35 1,05 Propeeni C 3 H 6 42,08 1,91 1,48 Propaani C 3 H 8 44,10 2,01 1,56 Butaani C 4 H 10 58,12 2,71 2,10 Vety H 2 2,02 0,09 0,07 Typpi N 2 28,01 1,25 0,97 Happi O 2 32,00 1,43 1,11 Ilma - 28,96 1,293 1,00 6 Maakaasukäsikirja7 Polttoaineiden lämpöarvoja 1.3 Maakaasu Propaani Kevyt pö Raskas pö Tiheys 0,72 kg/m 3 2,01 kg/m 3 0,85 kg/dm 3 0,96kg/dm 3 Ylempi MJ/m 3 n 39,8 101,2 lämpöarvo MJ/kg 55,3 50,3 44,6 44,4 Tehollinen MJ/m 3 n 36,0 93,0 lämpöarvo MJ/kg 50,0 46,0 42,7 40,6 kwh/kg 13,9 12,8 11,8 11,3 kwh/m 3 n 10,0 28,8 Lämpöarvo Kaasujen energiakäyttöä ajatellen keskeisin polttotekninen ominaisuus on niiden lämpöarvo [taulukko 1.3]. Polttoaineilla on kaksi lämpöarvoa: alempi (tehollinen) ja ylempi (kalorimetrinen) lämpöarvo. Ylempi lämpöarvo sisältää savukaasujen sisältämän vesihöyryn lauhtumislämmön. Koska maakaasu on rikitöntä, voidaan osa lauhtumislämmöstä hyödyntää eli savukaasut jäähdyttää alle vesikastepisteen [kuva 1.4] (esim. kondenssikattilat ), jolloin hyötysuhde paranee merkittävästi. Tiheys Kaasun tiheys [taulukko 1.2] voidaan laskea normaaliolotilassa (lämpötila 0 C, paine 1,01325 bar) jakamalla molekyylipaino moolin tilavuudella 22,414 litraa. Kaasun tiheyksiä verrataan usein ilman Maakaasun savukaasujen vesikastepisteen riippuvuus ilmakertoimesta 1.4 KASTEPISTE ( C) ,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 ILMAKERROIN b Maakaasun koostumus ja ominaisuudet 78 tiheyteen. Suhteellisella tiheydellä [taulukko 1.2] on merkitystä esim. suutinvirtauksia mitoitettaessa tai arvioitaessa kaasun käyttäytymistä vuototapauksissa. Maakaasun tiheys on likimain puolet ilman tiheydestä, kun esim. nestekaasu on selvästi ilmaa raskaampaa. 1.5 Kaasujen luokittelu Kaasuryhmät ja alaryhmät Ylempi Wobbe-arvo, MJ/m3 (lämpötila 15 C ja paine 1013,25 mbar) Minimi Maksimi Ensimmäinen kaasuryhmä 22,4 24,8 - alaryhmä a Toinen kaasuryhmä 39,1 54,7 - alaryhmä H 45,7 54,7 - alaryhmä L 39,1 44,8 - alaryhmä E 40,9 54,7 Kolmas kaasuryhmä 72,9 87,3 - alaryhmä B/P 72,9 87,3 - alaryhmä P 72,9 76,8 - alaryhmä B 81,8 87,3 Kaasuryhmät ja Wobbe-arvo Eri energiakaasut luokitellaan kolmeen kaasuryhmään ja niiden alaryhmiin [taulukko 1.5] niiden lämpöarvon ja tiheyden avulla lasketun Wobbe-arvon perusteella. Erilaiset maakaasut kuuluvat toiseen kaasuryhmään ja esimerkiksi Suomessa käytettävä maakaasu toisen kaasuryhmän alaryhmään H (= korkean lämpöarvon maakaasu). Kaasujen luokittelu on tärkeää, koska vain Wobbe-arvoltaan samansuuruisia kaasuja voidaan käyttää samassa kaasulaitteessa tai polttimessa ilman suuttimen tai paineensäätimen muutoksia. Myös kaasulaitteet jaetaan samasta syystä useaan eri laiteluokkaan. Muita ominaisuuksia Metaanin kiehumispiste on 161,5 C, jonka alle jäähdyttämällä maakaasu voidaan siis nesteyttää. Nesteytettynä maakaasun tilantarve on noin 1/600 alkuperäisestä kaasumaisen olomuodon 8 Maakaasukäsikirja9 vaatimasta tilavuudesta. Tällä on suuri merkitys maakaasua kuljetettaessa tai varastoitaessa. Metaanin, propaanin ja butaanin keskeisimmät ominaisuudet on koottu ominaisuustaulukkoon [linkki taulukko 1.6]. Kaasujen ominaisuuksia 1.6 Metaani Propaani Butaani Molekyylikaava CH 4 C H 3 8 C H 4 10 Molekyylipaino, kg/mol 16,04 44,09 58,12 Tiheys, kg/m3n 0,72 2,01 2,70 (kaasumaisena normaaliolotilassa) Suhteellinen tiheys 0,56 1,56 2,08 (ilma 1,293 kg/m n) 3 kaasumaisena Kiehumispiste (atm), C -161,5-42,1-0,5 Tehollinen lämpöarvo, kwh/m3 10,0 26,0 34,1 kwh/kg 13,9 12,8 12,7 MJ/m 3 n 36,0 93,6 122,8 MJ/kg 50,0 46,3 45,7 Kinem. viskositeetti, m 2/s 14,5 3,7 2,6 Syttymislämpötila, C Wobbe-arvo (teholl.), 47,6 75,0 85,8 MJ/m n Teoreettinen palamislämpötila ilmassa, C (Lambda = 1,0) Palamiosnopeus ilmassa, cm/s Palamisilman tarve (Lambda = 1,0), m3n/m3n kaasua 9,6 24,3 32,0 b Maakaasun koostumus ja ominaisuudet 910 10 Maakaasukäsikirja11 2 Maakaasun palaminen Syttyminen ja syttymisrajat Palaamisnopeus Palamisyhtälöt Palamisilman tarve Ilmakerroin b Maakaasun palaminen 1112 Syttyminen ja syttymisrajat Kaasujen syttymisen edellytyksenä on palamiskelpoisen seoksen aikaansaaminen. Nyrkkisääntönä maakaasulle on, että sitä pitää olla ilmassa vähintään 5 til-%, mutta alle 15 til-%. Syttymisrajojen [taulukko 2.1] tarkat arvot riippuvat palamisilman lämpötilasta ja happipitoisuudesta. Hapen lisääminen laajentaa syttymisaluetta. 2.1 Maakaasun ja nestekaasujen syttymisrajat Til-% kaasua ilmassa/hapessa ilmassa 20 C Ilmassa 200 C Hapessa 20 C Metaani CH 4 5,0 15,0 4,2 14,7 5,0 60,0 Propaani Butaani C 3 H 8 2,1 9,3 1,9 9,4 2,3 55,0 C 4 H 10 1,8 8,4 1,5 7,9 1,8 49,0 2.2 Metaanin syttymisrajat ilmainerttikaasuseoksessa CO 2 metaani [vol %] N inerttikaasu [vol %] ilma [vol %] 12 Maakaasukäsikirja13 Kapeahkon syttymisalueen lisäksi kaasumaisille polttoaineille on tunnusomaista korkeahko syttymislämpötila. Maakaasulla syttymislämpötila on C ja nestekaasulla luokkaa 500 C. Sytyttämiseen tarvittava energiamäärä on kuitenkin pieni. Kun halutaan esim. huoltotöiden aikana varmistaa, ettei kaasuseos ole syttyvää, voidaan ilmaan lisätä inerttikaasua, hiilidioksidia tai typpeä [kuva 2.2]. Esimerkiksi typen lisääminen ilmaan siten, että sen osuus on 37 til-%, tekee metaanista syttymiskelvottoman. Palamisnopeus Palamisnopeus on palamisrintama etenemisnopeus syttymiskelpoisessa seoksessa. Palamisnopeus on ratkaiseva tekijä liekin muodostuksen ja hallinnan kannalta. Palamisnopeuden on oltava tasapainossa kaasun virtausnopeuden kanssa [kuva 2.3]. Liekin kokoon, muotoon ja stabilisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. polttimen palopään ja kaasusuuttimen muotoilu ja mitoitus sekä palamisilman ja kaasun paine, nopeus ja sekoitustapa. Monesta tekijästä riippuva palamisnopeus on maakaasulla tavallisesti alle puoli metriä sekunnissa. Kaasun virtaus- ja palamisnopeuden vaikutus liekin vakauteen 2.3 VIRTAUS- NOPEUS PALAMIS- NOPEUS HYVIN PALAVA LIEKKI VIRTAUS- NOPEUS PALAMIS- NOPEUS LIEKKI IRTOAA VIRTAUS- NOPEUS PALAMIS- NOPEUS LIEKKI VETÄYTYY b Maakaasun palaminen 1314 Palamisyhtälöt Maakaasun palamisreaktio on monimutkainen ja moniosainen tapahtuma koostuen sadoista eri reaktioista ja välivaiheista. Metaanin palaminen voidaan kuitenkin yksinkertaistaa reaktioon CH 4 + 2O 2 > CO 2 + 2H 2 O Metaanin palamistuotteita ovat siis hiilidioksidi ja vesi (vesihöyry). Palamisreaktiossa vapautuu lämpöä lämpöarvon [taulukko 1.3] mukainen määrä. Propaanilla ja butaanilla palamisyhtälöt ovat C 3 H 8 + 5O 2 > 3CO 2 + 4H 2 O C 4 H ,5O 2 > 4CO 2 + 5H 2 O 2.4 Maakaasun palaminen, ilmantarve ja palamistulokset Hiilivetyjen palamisprosessissa vety yhtyessään happeen muodostaa vettä ja hiili puolestaan yhtyessään happeen hiilidioksiidia. Metaani: CH 4 + 2O 2 > CO 2+ 2H2O 1 mol + 2 mol > 1 mol + 2 mol 16 g + 64 g > 44 g + 36 g 1 kg + 4 kg > 2,75 kg + 2,25 kg Edellisen perusteella voidaan laskea minimi ilmantarve (L ). min Ilman koostumus on: Happea 20,9 til-% (= 23,1 p-%) Typpeä 79,1 til-% (= 76,9 p-%) L min = 4 kg 0,231 l = 17,3 kg/kg metaania Tästä määrästä on 4 kg happea ja 13,3 kg typpeä. 14 Maakaasukäsikirja15 Kun tiheydet tunnetaan, voidaan laskea tilavuusvirrat: 1 m 3 (0,72 kg) metaania tarvitsee ilmaa teoreettiseen palamiseen: 0,72 x 17,3 kg / 1,293kg/m 3 = 9,6 m3 3 3 Tästä määrästä on 2 m happea ja 7,6 m typpeä. Palamistuloksena syntyy hiilidioksidia ja vesihöyryä. Poltettaessa 1 m 3 metaania käyttäen teoreettista ilmamäärää saadaan: hiilidioksidia 1 m 3 (= 2,0 kg) vesihöyryä 2 m 3 (= 1,6 kg) Lisäksi savukaasujen mukana on ilman mukana tullut typpi 7,6 m 3 (= 9,5 kg) Palamisilman tarve Kun reaktio, aineiden moolimäärät, massat ja tiheydet sekä ilman koostumus tunnetaan, voidaan laskea teoreettinen palamisilman minimimäärä [kaavio 2.4]. Metaanilla teoreettinen eli stökiömetrinen palamisilman tarve on 9,6 m 3. Ilmankertoimen vaikutus maakaasun palamishyötysuhteeseen 2.5 HYÖTYSUHDE % SAVUKAASUN LÄMPÖTILA ,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 ILMAKERROIN b Maakaasun palaminen 1516 Ilmakerroin Käytännössä täydellinen palaminen vaatii teoreettista määrää enemmän palamisilmaa. Maakaasulla ilmaylimäärä voidaan kuitenkin pitää pienenä. Tyypillisesti päästään jopa ilmakertoimeen 1,1. Liian 2.6 Happi-, hiilidioksidi- ja häkäpitoisuuksien riippuvuus ilmankertoimesta CO2 -pitoisuus alenee epätäydellisen palamisen vuoksi CO CO % CO2 CO2 -pitoisuus pienenee savukaasun happiylijäämän kasvaessa CO-muodostus huonon sekoittumisen johdosta O2 STÖKIÖMETRINEN PISTE O2 suuri ilmaylimäärä heikentää palamishyötysuhdetta [kuva 2.5]. On kuitenkin huolehdittava, ettei palaminen tapahdu ali-ilmalla, koska silloin muodostuu häkää ja savukaasuihin jää palamattomia hiilivetyjä. Jopa nokea voi muodostua. Kun palamista säädetään savukaasumittausten avulla, on varminta mitata aina sekä happi- että häkäpitoisuus [kuva 2.6]. Pelkkä happiylijäämän mittaus ei takaa täydellistä palamista, sillä häkää voi syntyä kaasun ja palamisilman huonon sekoittumisen vuoksi. Myöskään CO 2 -pitoisuus ei yksinään kerro sitä, tapahtuuko palaminen yli- vai ali-ilmalla. Jos käytössä ei ole savukaasun happijäännökseen perustuvaa palamisilmamäärän säätöä, kannattaa ilmakerroin pitää vähintään arvossa 1,2. Ilmakerroin voidaan määrittää mittaamalla CO 2 - ja O 2 -pitoisuudet [kaavio 2.7]. 16 Maakaasukäsikirja17 Ilmakertoimen määrittäminen CO 2 ja O 2 -pitoisuuden avulla 2.7 Palamisilman ilmakertoimen ja savukaasujen hiilidioksidi- ja happipitoisuuden välillä vallitsee suora yhteys seuraavasti: ja O 2 = 1+ O 2 V tr min 21 O 2 L min, missä CO 2 max CO 2 O 2 til % til % til % -pitoisuuksia kuivissa savukaasuissa V tr m 3 /m 3 min L min m 3 /m 3 - kuivien savukaasujen teoreettinen määrä (stökiömetrinen palaminen) - teoreettinen palamisilman tarve Esimerkiksi metaanille yllämainitut yhtälöt näyttävät seuraavilta, kun mitattu CO -pitoisuus on 10,5 til-% ja O -pitoisuus 2,2 til-% ,7 10,5 8,6 = 1 CO 2 1,1 10,5 9,6 2,2 8,6 = 1+ O 2 1,1 21 2,2 9,6 b Maakaasun palaminen 1718 18 Maakaasukäsikirja19 3 Maakaasun savukaasut, lämmönsiirto ja hyötysuhteet Savukaasujen ominaisuuksia Maakaasuliekin ominaisuuksia Lämmönsiirto savukaasuista Hyötysuhteet b Maakaasun savukaasut, lämmönsiirto ja hyötysuhteet 1920 Savukaasujen ominaisuuksia Maakaasun (metaanin) stökiömetrisessä palamisessa syntyy savukaasuja 10,6 m 3 metaanikuutiota kohti. Vesihöyryä savukaasussa on 2 m3, joten kuivia savukaasua on 8,6 m 3. Savukaasujen koostumus ilmakertoimella 1,0 on seuraava: hiilidioksidi CO 2 9,5 til-% vesihöyry H 2 O 19,0 til-% typpi N 2 71,5 til-% happi O 2 0 til-% Savukaasujen CO2-pitoisuuden maksimiarvo on 9,5 til-% kosteista savukaasuista laskettuna. Kuivien savukaasujen maksimi CO 2 -pitoisuus [kuva 2.6] on 11,7 til-%. Kun verrataan eri polttoaineiden savukaasujen ominaisuuksia [taulukko 3.1], todetaan, että maakaasua poltettaessa savukaasujen maksimi CO 2 -pitoisuus on alhaisempi kuin esim. polttoöljyistä syntyvistä savukaasuissa. Vastaavasti vesipitoisuus maakaasun savukaasuissa on selvästi korkeampi. Tällä on vaikutusta mm. savukaasujen lämmönsiirto-ominaisuuksiin. 3.1 Eri polttoaineiden savukaasujen ominaisuuksien vertailu (Stökiömetrinen palaminen; ilmakerroin = 1,0) Maakaasu Propaani Kevyt polttoöljy Raskas polttoöljy Tiheys Kaasu, kg/m3n 0,72 2,01 Öljy, kg/m3 n 0,85 0,96 Tehollinen lämpöarvo Kaasu, MJ/m3n 36,0 93,6 Öljy, MJ/kg 42,7 40,6 Teoreettinen palamisilman tarve m 3/m3 9,6 24,3 m 3 /kg 13,4 12,1 11,2 10,7 Teoreettinen savukaasumäärä - kuiva m3/m 38,6 8,6 22,3 m3/kg 12,0 11,1 10,5 10,0 - kostea m3/m3 10,6 26,2 m3/kg 14,7 13,0 12,0 11,3 m3/kwh 1,06 1,00 1,01 1,0 CO max 2 - kuiva til-% 11,7 13,8 15,4 16,0 - kostea til-% 9,5 11,6 13,5 14,1 H O max 2 til% 19,0 15,5 12,5 11,0 20 Maakaasukäsikirja21 Palamisilmakerroin vaikuttaa savukaasujen koostumukseen: typpi- ja happipitoisuudet luonnollisesti kasvavat ja vastaavasti hiilidioksidi- ja vesihöyrypitoisuudet laskevat. Esimerkiksi ilmakertoimella 1,3 (ylimääräistä ilmaa 30 %) maakaasun savukaasujen koostumus on hiilidioksidi CO 2 7,5 til-% vesihöyry H 2 O 15,0 til-% typpi N 2 73 til-% happi O 2 4,5 til-%. Maakaasuliekin ominaisuuksia Maakaasu palaa sinisellä, heikosti valaisevalla liekillä. Maakaasulta puuttuu vapaiden hiilipartikkeleiden aikaansaama liekkisäteily, joten kaasuliekki on vain heikosti säteilevä. Kaasusäteily on kolmiatomisten kaasujen, tässä tapauksessa CO 2 - ja H 2 O-molekyylien, säteilyä korkeassa, yli 500 C lämpötilassa. Maakaasun palamisprosessissa syntyy paljon vesihöyryä ja sitä myöten kaasusäteily on esimerkiksi öljyn savukaasujen kaasusäteily voimakkaampaa. Säteilylämmönsiirrosta kaasusäteilyn osuus on kuitenkin liekkisäteilyä (hiukkassäteily) selvästi pienempää. Maakaasuliekin kokonaissäteilyintensiteetti jääkin huomattavasti pienemmäksi kuin öljyliekin. Palamislämpötilat (adiabaattiset) ovat maakaasulla ja polttoöljyllä samaa suuruusluokkaa. Lämmönsiirto savukaasuista Maakaasuliekin säteilyominaisuuksista johtuen lämmönsiirto tulipesässä on 5-20 % pienempää kuin öljyä poltettaessa. Eroa pienentää jossain määrin öljyn poltosta säteilypinnalle kertyvä noki. Kuitenkin maakaasua käytettäessä tulipesän loppulämpötila jää korkeammaksi kuin öljyä Vertailu tulitorvi-tuliputkikattilan eri osissa tapahtuvasta lämmönsiirrosta SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILA ( C) 9% 8% POR 4% 5% 10% MAAKAASU SAVUKAASUHÄVIÖ EKONOMAISERI 3-VETO 1000 MAAKAASU 29% 37% 2-VETO 500 POR 54% 44% TULIPESÄ 0 LIEK- KI TULI- PESÄ 2- VETO 3- VETO EKO b Maakaasun savukaasut, lämmönsiirto ja hyötysuhteet 2122 käytettäessä. Maakaasukattiloissa lämmönsiirto [kuva 3.2] tapahtuukin korostetusti konvektion kautta. Tämä on otettava huomioon kattilaa ja sen rakenteita mitoitettaessa. Maakaasun poltossa syntyneet savukaasut voidaan jäähdyttää hyvin alhaisiksi esim. ekonomaiserin avulla. Kriittinen lämpötila maakaasun savukaasujen jäähdyttämiselle on vesikastepiste [kuva 1.4]. Happokastepistettä ei maakaasulla tunneta. Hyötysuhteet Palamishyötysuhde ottaa huomioon savukaasujen mukana poistuvan lämpöhäviön. Palamishyötysuhde kuvaa siten lämmönsiirron tehokkuutta. Esimerkiksi savukaasujen loppulämpötilan alentaminen 200 C:sta 100 C:een puolittaa savukaasuhäviön. Kattilahyötysuhdetta [kuva 3.3] laskettaessa otetaan huomioon savukaasuhäviöiden lisäksi kattilan eristyshäviöt ja palamatta jääneen polttoaineen aiheuttama häviö. Kaasuja poltettaessa palamattomien osuus jää yleensä hyvin pieneksi. 3.3 Kattilan energiavirrat Q sk Savukaasuhäviö Kattilasta saatu hyötyenergia Q H PALUU VESI LÄMMIN VESI Q T Kattilaan tuotu lämpöenergia Q E Säteily-, konvektio- ja johtumishäviöt 22 Maakaasukäsikirja23 4 Maakaasuputkistot Maakaasuputkistojen jako Maakaasuputkiston rakenneaineet ja materiaalit Maakaasuputkiston suunnitteluperusteita Maakaasuputkiston ut kokomitoitus, putkikoot ja seinämävahvuus Maakaasuputkiston rakentamislupa Maakaasuputkiston asennusoikeudet Maakaasuputkiston sijoittaminen ja rakentaminen Maakaasuputkistolle tehtävät kokeet ja tarkastukset Maakaasuputkiston käyttöönotto b Maakaasuputkistot 2324 Maakaasuputkistojen jako Maakaasuputkistot [kuva 4.1] jaetaan käyttötarkoituksensa mukaan - siirtoputkistoon, jolla maakaasua siirretään käyttöön jaettavaksi - jakeluputkistoon, jolla maakaasua jaetaan siirtoputkistosta vähennetyllä paineella alueelliseen kulutukseen - käyttöputkistoon, jolla maakaasua johdetaan vähennetyllä paineella kaasulaitteelle tai muuhun käyttökohteeseen. 4.1 Maakaasuputkistojen jaottelu Teollisuus Voimalaitos Siirtoputkisto Paineenvähennysasema Käyttöputkisto Paineenvähennysasema Paineenvähennysasema Kaukolämpökeskus Teollisuus Elinkeinon harjoittaja Jakeluputkisto Pienteollisuus Jakeluputkisto Lämpökeskus Kotitaloudet Maakaasuverkkotoiminta (siirto- ja jakeluputkistot) on luvanvaraista toimintaa. Luvan verkonhaltijoille eli putkiston omistajille myöntää Energiamarkkinavirasto. Käyttöputkiston omistaa yleensä maakaasun käyttöpaikan omistaja. Maakaasuputkiston rakenneaineet ja materiaalit Maakaasuputkistossa käytettävien rakenneaineiden tulee olla mekaanisesti riittävän lujia, ja kestää niitä paineita ja lämpötiloja, joihin putkisto tavanomaisessa käytössä voi joutua. Maakaasun siirtoputkistossa käytetään joko hitsattuja tai saumattomia paineenalaiseen käyttöön tarkoitettuja teräsputkia. Rakenneaineen tulee olla lujuudeltaan, muodonmuutoskyvyltään, sitkeydeltään ja hitsattavuudeltaan asennus- ja käyttöolosuhteisiin sopivaa tiivistettyä teräslaatua. 24 Maakaasukäsikirja25 Maakaasun jakeluputkistossa voidaan käyttää joko edellä kuvatun mukaisia teräsputkia tai muoviputkia. Muoviputkia saa käyttää maanalaisiin asennuksiin, vesistöjen alituksiin sekä rakennukseen tulevaan nousuputkeen [kuva 5.5] pääsulkuventtiilin asti. Maanpäällisen jakeluputkiston on oltava terästä. Muoviputkina saa käyttää saumattomia keskikovasta tai kovasta polyeteenistä valmistettuja putkia ja niiden osia. Muoviputkien suurin sallittu käyttöpaine on materiaalista ja kohteesta riippuen joko 4 bar (PE 80) tai 8 bar (PE 100). Maakaasun käyttöputkiston tulee olla joko terästä, kuparia tai muuta maakaasukäyttöön tarkoitettua materiaalia. Muusta kuin teräksestä valmistettuja putkia saa pääsääntöisesti käyttää vain maanpäällisissä sisäasennuksissa käyttöpaineen ollessa enintään 200 mbar. Poikkeuksen muodostavat kaasuputken johtaminen rakennuksen sisälle ulkoseinällä olevalta paineensäätimeltä sekä tietyt erikoiskohteet, joissa kaasuputki sijoitetaan rakenteeseen yhtenäisen, vapaasti tuulettuvan suojaputken sisälle (esim. keittiösaarekkeet) [kuva 4.2]. Kaasuputki suojaputken sisällä 4.2 Yhtenäinen vapaasti tuulettuva suojaputki Kaasuputki Tekninen tila Väliseinä Saarekekeittiö Väliseinä Huone Kaasu Venttiili Kaasuputki Kaasuliesi Kaasuletku Pikaliitin itsesulkeutuvalla venttiilillä (lisäksi suositellaan käsiventtiiliä) Kaasulaite Yhtenäinen vapaasti tuulettuva suojaputki Kaasuputki voidaan johtaa liedelle tai muulle kaasu-laitteelle myös katto rakenteessa käyttämällä yhtenäistä ja vapaasti tuulettuvaa suojaputkea. Myös tietyt ulkoasennukset (esim. kaasun johtaminen samassa rakennuksessa) voi olla tarkoituksenmukaisinta toteuttaa kupariputkella. Tällöin on varmistettava, ettei putki joudu mekaanisille rasituksille ja vaurioille alttiiksi. Lämpölaajeneminen tulee ottaa huomioon tuennassa. b Maakaasuputkistot 2526 Lisäksi varusteiden rakenneosina, liitoskappaleina ja tiivisteinä saa olla myös muita materiaaleja, edellyttäen, että varuste on maakaasukäyttöön tarkoitettu, ja että mainitut osat kuuluvat itse varusteeseen. Rakenneaineet on merkittävä pysyvästi siten, että merkinnän perusteella voidaan todeta yhteys rakenneaineen ja ainestodistuksen välillä. Standardisoitujen putkien, putken osien ja varusteiden merkitsemiseen riittävät sellaiset tunnukset, joiden perusteella käytetty rakenneaine voidaan tunnistaa. Maakaasuputkiston suunnitteluperusteita Maakaasun siirtoputkiston rakennusalue jaetaan alueluokkiin. Alueluokka määritellään asutustiheyden tai alueella olevien erillisten kohteiden laadun perusteella. Putkiston mitoituksessa käytettävät varmuuskertoimet määräytyvät alueluokan mukaan. Maakaasuputkiston suunnittelupaine tulee valita vähintään yhtä suureksi kuin suurin paine, jonka alaiseksi putki käyttöolosuhteissa joutuu. Teräksisten putkien ja putken osien (käyrä, haaroitus, palje, supistus, laippa) suunnittelupaineen tulee olla vähintään 10 bar. Putkiston varusteiden (venttiili, paineensäädin, suodatin, määrämittari jne.) suunnittelupaineena käytetään vähintään putkiston suurinta sallittua käyttöpainetta. Suunnittelulämpötilana tulee käyttää korkeinta tai alinta lämpötilaa, johon putkisto voi käytön aikana joutua. Maahan asennettavalle sekä veteen upotettavalle putkelle suunnittelulämpötila on -10 C ja maanpäälliselle, ulos sijoitetulle putkelle - 40 C. Maakaasuputkiston mitoitus, putkikoot ja seinämävahvuus Maakaasuputkiston virtaustekninen mitoituksen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. virtausmäärä ja sen muuttuminen tulevaisuudessa painetaso ja erityisesti lähtöpaine mahdolliset painetason muutokset, paineenvähennykset virtausnopeus (suositus muoviputkille alle 10 m/s) putkiston rakenne, mahdolliset silmukat putkiston pituus putken materiaali ja muut virtaukseen vaikuttavat tekijät (kertavastukset) sallittu painehäviö (erityisesti käyttöputkistoissa). Tarkka painehäviölaskenta on maakaasuputkistoille tarpeen varsin harvoin. Koska maakaasu on kokoonpuristuvaa, on maakaasuputkistojen tarkka mitoittaminen hankalaa. Mitoitusja simulointiohjelmat auttavat etenkin monimutkaisempien verkkojen suunnittelussa. Yksinkertaisemmille putkisto-osuuksille löytyy useita likimääräisiä laskentakaavoja ja taulukoita [kuva 4.3], joilla usein kokemukseen perustuvat kokovalinnat voidaan tarkistaa. Maakaasun jakelu- ja käyttöputkistojen ylimitoitus ei yleensä lisää investointikustannuksia merkittävästi. Siksi putkikoko kannattaa valita pikemminkin ylisuureksi kuin juuri ja juuri sen hetkistä tarvetta vastaavaksi. 26 Maakaasukäsikirja27 Esimerkki kaasuputkiston mitoitustaulukosta 4.3 Kupariputken tehokapasiteetit putken pituuden funktiona Putkiston kapasiteetti (kw) 25mbar Putkiston kapasiteetti (kw) 50mbar Putkiston kapasiteetti (kw) 150mbar Putken nimellis- Putkiston pituus (m) Putken nimellis- Putkiston pituus (m) Putken nimellis- Putkiston pituus (m) suuruus suuruus suuruus Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Jakeluputkistojen osalta kannattaa muoviputkivalikoimasta [taulukko 4.4] valita sopiva otos putkikokoja ja materiaaleja, mikä helpottaa verkoston korjaus- ja laajennustöitä sekä tarvittavien osien varastointia. Muovisten kaasuputkistojen kokotaulukko ja seinämän paksuudet (SDR 11) 4.4 Nimelliskoko DN/ulkohalkaisija mm Seinämän paksuus (minimi) mm 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 25,4 28,6 32,3 36,4 40,9 45,5 50,9 57,3 Värillä on korostettu yleisesti käytössä olevat putkikoot. b Maakaasuputkistot 2728 Kaasun käyttökohteeseen johtava käyttöputkisto mitoitetaan niin suureksi, ettei putken eikä sen osien ja varusteiden aiheuttama painehäviö aiheuta kaasulaitteen toimintaa haittaavaa liitäntäpaineen vaihtelua. Kaasulaitteen liitäntäpainetta ohjaavan paineensäätimen ja kaasulaitteen välisen putkiston painehäviö, kun kaikki samanaikaisesti käytössä olevat kaasulaitteet toimivat täydellä teholla, saa kertavastukset mukaan luettuna olla enintään 3,5 mbar, kun liitäntäpaine on enintään 35 mbar 10 % kaasulaitteen nimellispaineesta, kun liitäntäpaine on yli 35 mbar. Siirtoputkiston seinämävahvuuden laskennassa käytettävät varmuuskertoimet (0,45 0,7) määräytyvät putkiston alueluokan perusteella. Teräsputken seinämille on määritelty pienin sallittu nimellispaksuus. Alle 10 barin jakelu- ja käyttöputkistoille, seinämän paksuuden mitoitusta ei käytännössä tarvitse tehdä. Putket voidaan valita suoraan taulukosta [taulukko 4.5]. Muovisten jakeluputkistojen seinämävahvuus määräytyy halutun käyttöpaineen ja putken raakaaineen perusteella. Putket ja eri seinämävahvuudet on standardisoitu. Suomessa käytetään seinämäsarjan SDR 11 mukaisia seinämäsarjan SDR 11 mukaisia putkia [taulukko 4.4], jolloin maksimikäyttöpaineeksi saadaan PE 80 raaka-aineella 4 bar ja PE 100 raaka-aineella 8 bar. 4.5 Teräksiset kaasuputkistot Putkikoot ja seinämän pienin sallittu nimellispaksuus: nimellissuuruus ulkohalkaisija seinämän pienin sallittu nimellispaksuus ferriitiset teräkset ruostumattomat teräkset DN mm mm mm 15 21,3 2,0 2, ,9 2,3 2, ,7 2,6 2, ,4 2,6 2, ,3 2,6 2, ,3 2,9 2, ,1 2,9 2, ,9 3,2 2, ,3 3,6 2, ,7 4,0 3, ,3 4,5 3, ,1 5,0 3, ,0 5,6 4, ,9 6,3 28 Maakaasukäsikirja29 Eräissä tapauksissa, esim. vanhan kaasunputken vuorauksessa käytetään seinämävahvuudeltaan ohuempia SDR 17,6 sarjan putkia. Tällöin maksimikäyttöpaine jää pienemmäksi. Maakaasuputkiston rakentamislupa Maakaasuputkistolle tarvitaan yleensä rakentamislupa. Rakentamislupaa ei vaadita [kuva 4.6] jakeluputkiston talohaaralle eikä käyttöputkistolle, jos käyttöputkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään 0,5 bar tai putkiston koko on enintään DN 25. Rakentamislupa vaaditaan kuitenkin käyttöputkistolle, jos kohteessa olevien käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on 1,2 MW tai suurempi. Rakentamislupa voidaan myöntää alueellisesti sellaisen jakelu- ja käyttöputkiston rakentamista varten, jonka suurin sallittu käyttöpaine on enintään 8 bar. Alueellinen rakentamislupa annetaan luvassa mainittua maantieteellistä aluetta varten. Jakeluputkistolle haettu alueellinen rakentamislupa koskee myös jakeluputkistoon liitettyjä käyttöputkistoja lukuun ottamatta erillistä suurta käyttökohdetta (polttoaineteho 6 MW tai enemmän). Rakentamislupa ja tarkastus 4.6 Käyttöpaine (bar ylipainetta) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Tarkastuslaitoksen tarkastus Putkidimensio DN Ei rakentamislupaa eikä tarkastusta, jos käyttölaitteiden teho alle 1,2 MW Maakaasuputkiston rakentamislupaa haetaan turvatekniikan keskukselta. Maakaasuputkiston asennusoikeudet Maakaasun käyttöputkiston ja siihen liitettyjen kaasulaitteiden asentamista saa suorittaa turvatekniikan keskuksen hyväksymä asennus- ja huoltoliike (hyväksytty liike). b Maakaasuputkistot 2930 Maakaasulaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa harjoittavan on haettava kirjallisesti hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista turvatekniikan keskukselta. Hyväksytyn liikkeen asennus- ja huolto-oikeus vahvistetaan samaksi tai suppeammaksi kuin liikkeen palveluksessa olevan nimetyn vastuuhenkilön pätevyysalue. Vastuuhenkilöiden asennus- ja huoltopätevyydet [kuva 4.7] jaetaan kolmeen luokkaan. Muovisia maakaasuputkistoja (jakeluputkistot) saa asentaa vain turvatekniikan keskuksen hyväksymä muovisten kaasuputkistojen asennusliike. Jakeluputkistoon kuuluvia lyhyitä metallisia putkiosuuksia, joilla muovinen jakeluputkisto liitetään käyttöputkistoon, saavat asentaa käyttöputkistoja asentamaan oikeutetut hyväksytyt liikkeet. Nousuputken saa liittää muoviputkeen muovisten kaasuputkistojen asennusliike. 4.7 Hyväksyttyjen kaasuasennusliikkeiden vastuuhenkilöiden pätevyysluokat Luokka Luokka A Laaja Luokka C Rajoitettu Luokka P Pienasennukset Pätevyys Nestekaasun asennus- ja huoltotyöt. Maakaasun käyttöputkiston ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt Kaasumaisen nestekaasun putkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 500 kw sekä kaikki nestekaasupulloasennukset. Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 500 kw. Nestekaasun kiinteät asennukset ja niihin liittyvät huoltotyöt, kun käyttölaitteistoon liitetyissä nestekaauspulloissa nestekaasun määrä on enintään 25 kg. Hyväksytty liike vastaa siitä, että sen tekemä asennus tai huolto täyttää tehtyä toimenpidettä koskevat säädösten vaatimukset. Hyväksytyn liikkeen tulee antaa työn teettäjälle vastuuhenkilön allekirjoittama todistus [kuva 4.8] tehdyn toimenpiteen vaatimuksenmukaisuudesta. Teräksisiä maakaasun jakeluputkistoja saa asentaa asennusliike, jolla tulee olla maakaasun jakeluputkiston rakentamista ja asentamista koskeva toimintajärjestelmä, riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet sekä palveluksessaan pätevä, maakaasuasetuksen mukainen vastuuhenkilö. 30 Maakaasukäsikirja31 Hyväksytyn kaasuasennusliikkeen todistus 4.8 Numero / ASENNUSLIIKKEEN TODISTUS MAAKAASUN KÄYTTÖPUTKISTON JA SIIHEN LIITETTYJEN KAASULAITTEIDEN ASENNUKSESTA TIEDOT KOHTEESTA: Lähiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Yhteyshenkilö: Puhelinnumero: Laitteiston liitäntäteho kw: Asentaja: KOHTEEN KUVAUS: Asennusliikkeen vastuuhenkilönä vakuutan, että edellä yksilöity maakaasun käyttöputkisto ja siihen liitetyt kaasulaitteet on asennettu, koekäytetty ja koestettu voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisesti. Päiväys: Asennusliikkeen nimi: Vastuuhenkilön allekirjoitus: Nimenselvennys: b Maakaasuputkistot 3132 Maakaasun siirtoputkistoja ja korkeapaineisia käyttöputkistoja (16 bar tai yli) saa asentaa asennusliike, jolla on riittävät tekniset toimintaedellytykset, jotka ovat seuraavat: liikkeellä on maakaasun siirtoputkiston rakentamista ja asentamista koskeva toimintajärjestelmä liikkeellä on riittävät henkilöresurssit ja kalusto liikkeellä on valmistusmenetelmien ja niihin liittyvien menetelmäkokeiden hyväksyntä liikkeellä on nimettynä maakaasuasetuksen mukainen vastuuhenkilö, jolla on oltava tehtävään tarvittava tekninen koulutus, työkokemus ja maakaasusäädösten tuntemus. Maakaasuputkistolle tehtävät kokeet ja tarkastukset Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että rakentamisluvan vaatinut putkisto tarkastetaan ennen käyttöönottoa (käyttöönottotarkastus) ja sen jälkeen määräajoin (määräaikaistarkastus). Tarkastuksista on laadittava pöytäkirja, joka annetaan toiminnanharjoittajalle. Tarkastuksia tekevät turvatekniikan keskuksen hyväksymät ja valvomat tarkastuslaitokset. Käyttöönottotarkastuksessa tulee tarkastaa, että maakaasuputkisto on voimassa olevien säännösten sekä rakentamisluvassa asetettujen ehtojen mukainen. Tarkastukseen kuuluu putkiston sijoituksen, rakenteen ja käyttövalmiuden tarkastaminen. Käyttöönottotarkastukseen, joka voidaan tehdä yhdellä kertaa tai useassa osassa, sisältyy painekoe, joka tehdään vedellä, ilmalla tai inerttikaasulla. Painekokeella testataan putkiston lujuutta. Siirtoputkiston koepaine on vähintään 1,3 kertaa putkiston suunnittelupaine. Jakeluputkiston koepaine on vähintään 1,3 kertaa suurin sallittu käyttöpaine ja käyttöputkistolla vähintään 1,43 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Peitetyillä putkistoilla koeaika on vähintään 24 h. Peittämättömillä putkilla, joissa koko putkisto hitsaussaumoineen on nähtävissä, on koeaika vähintään 30 min. Painekokeesta voidaan jättää pois sellaiset varusteet (esim. määrämittari), joiden paine on rajoitettu suurimpaan sallittuun käyttöpaineeseen. Painekokeen saa tehdä kaasunpainekokeena yli 8 barin putkistolle vain, jos olosuhteet ja koejärjestelyt ovat sellaiset, että kokeesta ei aiheudu vaaraa tarkastukseen osallistuville eikä ulkopuolisille. Vesipainekokeen jälkeen putkisto kuivataan huolella. Ennen käyttöönottoa jakelu- ja käyttöputkistolle tulee tehdä tiiviyskoe. Tiiviyskoe tehdään maakaasulla ja käyttöpaineella. Tiiviyskokeessa on oltava mukana kaikki putkistoon kuuluvat osat ja varusteet. Laitevalmistajien valmistamille ja testaamille siirtoputkiston osille (esim. suodattimet, lämmönvaihtimet, paineenvähennyslaitteistot, joille ei tehdä painekoetta asennuksen jälkeen) tulee tehdä tiiviyskoe ilmalla tai inerttikaasulla ennen käyttöönottoa. Tiiviyskokeen kestoaika on vähintään 15 minuuttia ja koepaineen vähintään 1,1 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Ulospuhallusputkille ei tarvitse tehdä paine- eikä tiiviyskoetta. 32 Maakaasukäsikirja33 Maakaasuputkistoille, jotka edellyttävät käyttöönottotarkastusta, on tehtävä määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran kahdeksan vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kahdeksan vuoden aikavälein. Tietyissä tapauksissa määräaikaistarkastus voidaan korvata toiminnanharjoittajan oman organisaation tekemillä käyttö-, valvonta- ja tarkastustoimenpiteillä. Maakaasuputkiston käyttöönotto Turvatekniikan keskus myöntää siirtoputkistolle käyttöluvan käyttöönottotarkastuksen perusteella. Jakelu- ja käyttöputkiston hyväksyy käyttöön tarkastuslaitos. Kohteet, jotka eivät vaadi rakentamislupaa, voidaan ottaa käyttöön hyväksytyn liikkeen annettua kirjallisen todistuksen asennuksen säännöstenmukaisuudesta. Ennen kaasulaitteiston luovuttamista käyttäjälle hyväksytty liike koekäyttää ja säätää laitteiston siten, että se toimii moitteettomasti koko tehoalueella. Käyttöönoton yhteydessä liitosten tiiviys varmistetaan käyttämällä sopivaa vuodonetsintäainetta tai kaasuvuodonilmaisinta. b Maakaasuputkistot 3334 34 Maakaasukäsikirja35 5 Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston yttö rakentaminen Yleistä maakaasuputkiston sijoittamisesta Maanpäällisten putkistojen sijoittaminen sisä- ja ulkotiloissa Maanpäällisen putkiston läpiviennit Maanalaisen putkiston peitesyvyydet Kaivanto ja täytöt Etäisyydet maanalaisiin putkiin, kaapeleihin ja rakenteisiin Etäisyydet rakennuksiin Suojaputket ja -rakenteet Putkiston, putkiston osien ja varusteiden liitosmenetelmät Korroosiosuojaus Maakaasuputken johtaminen rakennukseen Putkiston merkinnät Jakelu- ja käyttöputkiston sulkuventtiilit Ulospuhallusputket ja yhteet Maadoitukset b Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston rakentaminen 3536 Putkiston sijoittaminen Rakennusten ulkopuoliset jakelu- ja käyttöputkistot on rakennettava yleensä maanalaisena. Alueilla ja paikoissa, joissa maanalainen putkisto voi vahingoittua maan laadun tai liikkumisen johdosta tai joissa maanalaisen putkiston rakentaminen on teknisesti vaikeata, saadaan putkistot rakentaa maanpäällisenä. Tehdasalueilla saa putkistot rakentaa myös maanpäällisenä. Rakennusten sisäpuoliset käyttöputkistot asennetaan mahdollisimman paljon pinta-asennuksena. Käyttöputkistoa ei saa sijoittaa läpivientejä lukuunottamatta ontelorakenteiden, savuhormien, ilmanvaihto- tai tuuletuskanavien sisälle eikä hissi- ja tavarankuljetuskuiluihin. Maakaasuputket voidaan asentaa putkistoja varten varattuihin putkikanaviin, jotka ovat joko avattavissa tai muutoin tarkastettavissa. Tuuletuksen vuoksi putkikanavan on oltava molemmista päistään avonainen. Putkikanavassa olevan putkiston läpivientikohdan on täytettävä palonkestävyydelle asetetut vaatimukset, jos läpivientikohta erottaa paloteknillisesti osastoituja tiloja. Siltarakenteissa vesistöjen ja liikenneväylien ylityksissä otetaan huomioon näiden edellyttämät vapaat alikulkukorkeudet ja kulkuaukkojen leveydet, joita maakaasuputkisto tai sen tukirakenteet eivät saa pienentää. Putket suositellaan asennetavaksi ensisijaisesti vaaka- tai pystysuoraan. Vaakasuorat putket asennetaan vähintään 50 mm lattiatason yläpuolelle. Ovien tai vastaavien aukkojen kohdalla mainittua mittaa voidaan tarvittaessa pienentää. Putket kiinnitetään asennusalustaansa tai kannakkeisiinsa tukevasti. Putken tukipisteiden väliseksi etäisyydeksi suositellaan enintään 60 x putken ulkohalkaisija, ei kuitenkaan yli 6 metriä. Putkiston ja siihen liittyvien varusteiden tukemiseen tai kiinnittämiseen käytetyt materiaalit eivät saa aiheuttaa putkelle tai varusteille sähkökemiallista korroosiota. Putkea ei saa käyttää putkistoon kuulumattomien osien tai rakenteiden kannatukseen. Peitesyvyydet Maanalaisten jakelu- ja käyttöputkistojen vähimmäispeitesyvyys on 0,8 metriä, kun putkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään 4 bar. Yli 4 barin jakelu- ja käyttöputkistojen vähimmäispeitesyvyys on 1 metri. Erikoiskohteissa voidaan vähimmäispeitesyvyyttä pienentää, jos vastaava turvallisuustaso säilyy. Kallioon louhitun kaivannon vähimmäispeitesyvyydeksi riittää, jos kallion pinta ulottuu 0,6 metriä putken yläpinnan yläpuolelle. Lisäksi eräiden kohteiden alituksille on määritelty edellisestä poikkeavia peitesyvyyksiä [kuva 5.1]. 36 Maakaasukäsikirja37 Putkiston vähimmäispeitesyvyyksiä eräissä kohteissa 5.1 Minimi- peitesyvyys, m Maasto tai erityiskohteet Viljellyt, viljelyskelpoiset tai kuivatettavat alueet... 1,20 Rautatien alitus maanpinnasta mitattuna... 1,35 Rautatien alitus ojan pohjasta mitattuna... 0,80 Moottori-, moottoriliikenne-, valta- ja kantateiden sekä muiden raskaasti liikennöityjen teiden ja katujen alitus... 1,35 Muiden teiden ja katujen alitus... 1,00 Teiden ja katujen alitus ojan pohjasta mitattuna... 0,80 Purojen ja ojien alitus niiden peratusta pohjasta mitattuna... 0,60 Kaivanto ja täytöt Jakelu- ja käyttöputkiston putkikaivannon leveyden on oltava vähintään 200 mm putken halkaisijaa leveämpi. Kaivannon pohja, asennusalusta, on tasattava kivettömällä kitkamaalla ts. luonnonsoralla (raekoko 0/32) tai hiekalla. Asennusalustaan voi käyttää myös mursketta, jonka raekoko on 0/20 mm. Asennettaessa putkisto perusmaan (savi, siltti) varaan, kaivannon pohjan kivettömyys (raekoko < 32 mm) on varmistettava 150 mm syvyyteen. Kaivannon seinämän kaltevuus valitaan siten, että sortumisvaara vältetään. Tarvittaessa kaivanto tuetaan. Putken alkutäyttö ulottuu vähintään 0,3 metriä putken tai sen suojaputken yläpuolelle. Alkutäytön materiaalina käytetään ensisijaisesti kivetöntä kaivumaata (turve, savi, siltti, hiekka tai sora). Alkutäyttöön voidaan käyttää myös mursketta, jonka raekoko on 0/20 mm. Alkutäyttö ei saa sisältää luonnonkiviä, joiden raekoko on yli 50 mm. Alkutäyttö pyritään tekemään välittömästi asentamisen jälkeen siten, ettei putkisto pääse siirtymään eikä vahingoittumaan. Kaivannon lopputäytön materiaalina käytetään ensisijaisesti kaivumaata, mutta se ei saa sisältää luonnonkiviä, joiden koko on yli 200 mm. Lopputäyttö voidaan tehdä myös murskeesta, jonka raekoko on 0/150 mm. Kaivantoon, alku- ja lopputäytön väliin, asennetaan keltainen varoitusnauha tai- verkko. b Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston rakentaminen 3738 5.2 Kaasuputken asentaminen, suojaaminen ja merkitseminen lopputäyttö kaivumaalla tai soralla tai murskeella 0/32 mm merkintänauhat asfaltti n. 700 muut kaapelit min min suojalaatta tankkausaseman kaapelit ja niiden suojaputket kaasuputki kaasuputki 300 alkutäyttö hiekka, kivetön kaivumaa tai sora 0/20 mm 150 asennusalusta hiekka suodatinkangas * salaojasora * * tarvittaessa kaasuputket voidaaan suojata myös suojaputkilla Eri kerrosten väliin asennetaan tarvittaessa suodatinkangas. Tarvittaessa kaasuputki suojataan laatalla [kuva 5.2] Kaivamaton tekniikka Jakelu- ja käyttöputkiston rakentamisessa voidaan käyttää myös kaivannottomia menetelmiä (kaivamaton tekniikka). Niitä käytettäessä on huolehdittava, ettei putki tai sen pinnoite vaurioidu rakentamisen aikana. Kaivamattomia tekniikoita ovat mm. erilaiset poraus-, mikrotunnelointi- ja sujutusmenetelmät. Etäisyydet maanalaisiin putkiin, kaapeleihin ja rakenteisiin Jakelu- ja käyttöputkiston etäisyydet muihin maanalaisiin putkistoihin, kaapeleihin ja muihin rakenteisiin on valittava siten, etteivät ne aiheuta huomattavaa haittaa toistensa käytölle, korjaukselle tai kunnossapidolle. Vähimmäisetäisyys yhdensuuntaisasennuksissa on 1 metri ja risteilyissä 0,5 metriä, kun putkiston suurin sallittu käyttöpaine on yli 8 bar. Suurimman sallitun käyttöpaineen ollessa 8 bar tai alle, on vähimmäisetäisyys [kuva 5.3] yhdensuuntaisasennuksissa 0,2 metriä ja risteilyissä 0,1 metriä. Vähimmäisetäisyys maanalaiseen paineettomaan viemäriin, salaojaputkeen, suljettuun putkikanavaan tai vastaavaan on kuitenkin yhdensuuntaisasennuksissa 1 metri ja risteilyissä 0,5 metriä. 38 Maakaasukäsikirja39 Esimerkkejä maanalaisen, alle 4 barin kaasuputken vähimmäisetäisyyksistä 5.3 ASUTTU TAI KOKOONTUMISEEN TARKOITETTU RAKENNUS 1m Merkintänauha 0,2m Yhdensuuntainen kaapeli Risteävä kaapeli 0,1 m Kaasuputki 0,1m Putki tai jokin muu ulkopuolinen rakenne, joka risteää kaasuputken kanssa Paineeton viemäri tai suljettu putkikanava, joka risteää kaasuputken kanssa 0,3m Ilmaisinlanka 0,1m Peitesyvyys 0,8 tai 1,0 m 0,5 m Yhdensuuntainen paineeton viemäri tai suljettu putkikanava Kaasuputken kanssa yhdensuuntainen putki tai jokin muu ulkopuolinen rakenne 0,2 m 1m Yksittäistapauksissa edellä mainituista etäisyyksistä voidaan poiketa, jos vastaava suojaustaso voidaan saavuttaa muulla tavoin. Muoviset maakaasuputket saa asentaa rinnakkain toistensa kanssa. Etäisyydet rakennuksiin ja liikenneväyliin Maanalaisia jakelu- ja käyttöputkistoja ei saa sijoittaa rakennusten alle lukuun ottamatta putken sisäänvientiä.. Jakelu- ja käyttöputkiston etäisyys rakennuksesta, kun putkella ei johdeta kaasua kysymyksessä olevaan kohteeseen, on vähintään 1 metri. Yli 4 barin putkistoille etäisyydeksi suositellaan 4 metriä. Etäisyyttä voidaan tarvittaessa pienentää, ei kuitenkaan alle kahden metrin. Maakaasuputkea rakennettaessa on huomioitava mahdolliset haitat rakennusten perustuksille, niiden eristykselle ja salaojille. Jakelu- ja käyttöputkiston etäisyys liikenneväylään tai raskaasti liikennöityyn alueeseen tulee valita niin, ettei putkisto vaurioidu siihen kohdistuvien kuormitusten ja rasitusten vuoksi. Kaasuputken risteilyistä teiden ja junaratojen kanssa löytyy omat Tiehallinnon ja Ratahallinnon ohjeet. b Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston rakentaminen 3940 Suojaputket ja -rakenteet Raskaasti liikennöidyn liikenneväylän tai muun alueen alituksissa jakelu- ja käyttöputkistoon aiheutuvat lisäkuormitukset on otettava huomioon lisäämällä putken seinämäpaksuutta, peitesyvyyttä tai varustamalla putki suojaputkella tai -rakenteilla. Suojaputket ja -rakenteet eivät saa aiheuttaa rasituksia maakaasuputkistoon. Suojarakenteet voivat olla terästä, betonia, muovia tai vastaavia. Varsinaisen kaasuputken ja suojaputken välissä suositellaan käytettäväksi apusuojaputkea tai suojarenkaita, jotka tasaavat suojaputken päissä putken liikkeitä, mahdollista painumaa sekä varsinaiseen kaasuputkeen kohdistuvia rasituksia. Kaasuputkea vasten olevan apusuojaputken tai suojarenkaiden materiaalit ja rakenteet valitaan siten, etteivät ne vaurioita kaasuputken korroosiosuojausta tai varsinaista kaasuputkea. Maanalaisen putken haaroituskohta suositellaan sijoitettavaksi raskaasti liikennöidyn eli suojaputkea edellyttävän alueen ulkopuolelle. Maanalaisen kaasuputken varusteet, kuten sulkuventtiilit, joihin on asennettu maan pintaan asti ulottuva käyttökara sijoitetaan liikennöidyn alueen ulkopuolelle. Maanpintaan ulottuvat varusteet on tuettava niin, ettei maan routiminen, liikkuminen tai liikennekuorma aiheuta putkistoon haitallisia rasituksia. Jos varuste ulottuu maanpinnan tason yläpuolelle, on se aidattava tai muutoin suojattava. Maanpäällinen kaasuputkisto on aina suojattava paikoissa, joissa se saattaa liikenteen tai muun syyn vuoksi mekaanisesti vaurioitua. Suojarakenteena voidaan käyttää suojapalkkia, -kaidetta tai -aitaa. Korroosiosuojaus Maanalaiset teräksiset jakelu- ja käyttöputkistot on suojattava korroosiolta. Korroosiosuojaus tehdään ensisijaisesti polyeteenipinnoitteella, jonka paksuus on vähintään 1,8 mm. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää liitosten, läpivientien ja vastaavien erikoiskohteiden korroosiosuojaukseen. Korroosiosuojaukseen saa käyttää myös muita suojausteholtaan ja kestävyydeltään vastaavia pinnoitteita. Pinnoite on tarkastettava sähköisellä läpilyöntikojeella ennen putken peittämistä. Maanalaisten teräsputkien korroosiosuojauspinnoitteen lisäksi voidaan käyttää myös katodisuojausta, ellei siitä aiheudu haittaa muille rakenteille. Maanpäällinen kaasuputkisto tulee korroosiosuojata, jos sille esim. kosteudesta johtuen voi aiheutua korroosiorasitusta. Korroosiosuojaus voidaan tehdä maalaamalla. Kaasuputkea ei saa asentaa suoraan eristämättömän kylmävesiputken tai kaasuputkea syövyttävää ainetta sisältävän putken alapuolelle. 40 Maakaasukäsikirja41 Putkiston, putkiston osien ja varusteiden liitosmenetelmät Maakaasuputkien liittäminen toisiinsa sekä putken osiin on tehtävä niin, ettei liitoskohta heikennä putken mekaanista lujuutta tai korroosiosuojausta. Liitosten, mukaan lukien varusteiden liitokset, on oltava rakenteeltaan tiiviitä. Maanalaiset maakaasuputket on pääsääntöisesti liitettävä hitsaamalla. Hitsaus tulee tehdä asianmukaisella tavalla ja lopputuloksen tulee vastata yleisesti hyväksyttyä teknistä tasoa. Maanalaisissa putkistoissa ei sallita kierreliitoksia. Muovisten maakaasuputkien hitsausmenetelminä ovat pusku- ja sähkömuhvihitsaus. Maanpäällisten kaasuputkien ja varusteiden liitokset tehdään myös pääasiassa hitsaten tai kupariputkien osalta kovajuottaen. Kupariputkien kovajuottamiseen tarkoitetun juotosaineen sulamispisteen tulisi olla vähintään 540 C. Varusteiden liittämiseen voidaan käyttää laippaliitoksia. Maakaasukäyttöön tarkoitettujen ja kyseessä olevalle materiaaille soveltuvia erikoisliittimiä voidaan käyttää varusteiden, putken osien ja maakaasukäyttöön tarkoitettujen erikoisputkien liittämiseen. Jos varusteita liitetään kierreliitoksilla, saa putken nimellissuuruus olla enintään DN 50. Jos kaasuputki asennetaan kellaritilaan, tulisi putkiston liitokset varusteiden välttämättömiä liitäntöjä lukuun ottamatta tehdä hitsaten tai kovajuottaen. Jos putki peitetään sisätiloissa seinä-, katto- tai lattiarakenteisiin, saa putken sekä varusteiden liittämiseen käyttää ainoastaan hitsausta tai kovajuottoa. Teräs- ja kupariputkille tarkoitettuja kartio-, leikkuurengas- tai vastaavia liittimiä suositellaan käytettäväksi enintään halkaisijaltaan 35 mm:n putkille. Liittimien tulisi olla suunniteltu vähintään 10 bar paineelle. Putkien liittämiseen käytettävien laippaliitosten paineluokan tulee olla vähintään PN 10. Varusteiden osalta paineluokan on vastattava vähintään putkiston maksimikäyttöpainetta. Laippaliitosten tiivisteiden on oltava käytettävälle kaasulle tarkoitettuja. Myös putkikierreliitoksissa on kierteiden tiivistämiseen käytettävä asianmukaisia tiivisteaineita. b Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston rakentaminen 4142 Maakaasuputken johtaminen rakennukseen ja läpiviennit Maakaasuputki johdetaan rakennukseen joko maanalaisena tai maanpäällisenä [kuva 5.4]. Putkiston läpivienti on rakennettava siten, etteivät maanalainen putkiosuus ja rakennuksessa oleva putkiosuus aiheuta toisiinsa huomattavia liikkeitä tai rasituksia esim. rakennuksen painumisen tai roudan vuoksi. Muovi- ja teräsputken mekaanisen liitoksen on sijaittava maan alla vähintään 1,0 m ennen rakennusta. Vaihtoehtoisesti liitos voi sijaita maan päällä ennen pääsulkuventtiiliä edellyttäen, että muovinen nousuputki [kuva 5.5] on suojattu maan alle ulottuvalla metalliputkella. Nousuputkessa käytettävän muoviputken raaka-aineen on oltava vähintään PE 100 ja metallisen suojaputken korroosiosuojattua. Jos läpivienti on maanalainen, voi muovi- ja teräsputken välinen mekaaninen liitos olla edellisen kohdan mukaisesti rakennuksen ulkopuolella tai vaihtoehtoisesti rakennuksen sisäpuolella edellyttäen, että maanalainen pääsulkuventtiili sijaitsee vähintään 2 metriä rakennuksen ulkoseinästä. Lisäksi pääsulkuventtiilin kara on suojattava. 5.4 Kaasuliittymä, pv-laitteisto sisällä Läpivienti Apuvaroventtiilin ulospuhallusputki Yhdistetty suodatin, paineensäädin, turvasulku ja varoventtiili Määrämittaus Sulkuventtiili Pääsulkuventtiili 1 m Muuntoliitin muovi/teräs Vaihtoehtoinen reitti Pääsulkuventtiili on sijoitettava vähintään 2m:n päähän rakennuksesta maan pintaan ulottuvalla karalla varustettuna. Vaihtoehtoinen paikka pääsulkuventtiilille 1 m 1 m 42 Maakaasukäsikirja Näytä lisää
Maakaasu käsikirja Helmikuu 2014 Sisällys Johdanto... 3 1. Maakaasun koostumus ja ominaisuudet... 5 2. Maakaasun palaminen... 11 3. Maakaasun savukaasut, lämmönsiirto ja hyötysuhteet... 19 4. Maakaasuputkistot... Lisätiedot Sisällys. Johdanto...3. Maakaasukäsikirja
Maakaasu käsikirja Helmikuu 2014 Sisällys Johdanto...3 2 Maakaasukäsikirja Johdanto Suomen Kaasuyhdistyksen maakaasukäsikirja sisältää maakaasun perusteita sekä kuvauksia yleisimmin käytössä olevasta maakaasutekniikasta. Lisätiedot 0,75 P<3. Maakaasun pienkohteiden suunnitteluohje
0,75 P Lisätiedot Esimerkkejä eri maakaasujen koostumuksista
Esimerkkejä eri maakaasujen koostumuksista Kenttä Venäjä Saksa USA Hollanti Norja Urengoi Goldenstedt Kansas Groningen Troll Metaani CH 4 98% 88,0% 84,1% 81,3% 93,2% Etaani C 2 H 6 0,8% 1,0% 6,7% 2,8% Lisätiedot SISÄLLYS. N:o 551. Valtioneuvoston asetus. maakaasun käsittelyn turvallisuudesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 2009
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2009 N:o 551 SISÄLLYS N:o Sivu 551 Valtioneuvostonasetusmaakaasunkäsittelynturvallisuudesta... 3825 N:o 551 Valtioneuvoston asetus Lisätiedot MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena Lisätiedot AIKATAULU. Päivämäärä
VALTIONEUVOSTON ASETUS 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennusja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä AIKATAULU ASETUS Lisätiedot Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle
Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA Lisätiedot Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat
Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi) Lisätiedot Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus HÖYRYTEKNIIKKA 1. Vettä (0 C) höyrystetään 2 bar paineessa 120 C kylläiseksi höyryksi. Laske Lisätiedot JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...
Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU... Lisätiedot 12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje
JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti Lisätiedot Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi
Kaasuauto Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere Miksi kaasua autoihin? Maa- ja biokaasu on edullinen polttoaine verrattuna öljyjalosteisiin jopa 40% säästöä polttoainekustannuksissa Lisätiedot VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT
EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto. Lisätiedot Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita. Lisätiedot MAAKAASUN KÄSITTELYN TURVALLISUUS Asetuksen soveltamisohjeita
Tukes-ohje K1-2010 1 (9) MAAKAASUN KÄSITTELYN TURVALLISUUS Asetuksen soveltamisohjeita Turvatekniikan keskus (Tukes) antaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain Lisätiedot Sinkityt profiloidut Teräsputket
Teräsputket Sinkityt profiloidut Teräsputket MATERIAALIT Teräsputkien materiaalina käytetään kuumasinkittyä terästä G, AZ185 tai G1000, kun sisähalkaisija on pienempi kuin 2000. Suureilla halkaisijoilla, Lisätiedot Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa
Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen Lisätiedot Kartiohattu. Myrskykaulus Läpivientipelti
Suojattuhattu Kartiohattu Sadehattu Tukivanne Piippujakso Myrskykaulus Läpivientipelti Aluskatteen läpivienti Piippujakso Seinätuki Seinäkulmatuki Säädettävä jakso Mittausjakso 22,5 o Käyrät 135 o T-jakso Lisätiedot HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3
HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän. Lisätiedot ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU
Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301) Lisätiedot Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014
Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa Lisätiedot Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.
1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen Lisätiedot SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F
EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden Lisätiedot MUOVIPUTKIEN ASENNUS
MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat Lisätiedot Ajankohtaisia säädös-, lupa- ja valvonta-asioita Ylitarkastaja Urho Säkkinen 9.6.2009 Maakaasun käytön valvojien neuvottelupäivät
Ajankohtaisia säädös-, lupa- ja valvonta-asioita Ylitarkastaja Urho Säkkinen Maakaasun käytön valvojien neuvottelupäivät PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Lisätiedot Maakaasun käsittelyn
Ohje 7/2015 24.8.2015 0 (12) Tukes-ohje 7/2015 Maakaasun käsittelyn Maakaasun käsittelyn turvallisuus turvallisuus Ohje 7/2015 24.8.2015 1 (12) Sisältöalue Maakaasuasetuksen soveltamisohjeita Kohderyhmät Lisätiedot Sinkityt profiloidut Teräsputket
Teräsputket Sinkityt profiloidut Teräsputket MATERIAALIT Teräsputkien materiaalina käytetään kuumasinkittyä terästä G, AZ185 tai G1000, kun sisähalkaisija on pienempi kuin 2000 mm. Suuremmilla halkaisijoilla, Lisätiedot HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA
OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Lisätiedot Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi
Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi. Lisätiedot Energiatehokkuuden analysointi
Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys Lisätiedot JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5 Lisätiedot Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.
Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet Lisätiedot ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN
Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause Lisätiedot Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen
Tulevien nestekaasusäädösten sisältö Ylitarkastaja Urho Säkkinen Hallinnolliset asiat ja säilytystä koskevat rajoitukset kemikaaleja koskevassa hallintoasetuksessa Turvallisuuteen liittyvät asiat omassa Lisätiedot Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela
Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa Lisätiedot Läppäventtiili Eurovalve
Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja Lisätiedot Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5
Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille Lisätiedot Vettä ja lämpöä turvallista asumista
E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon Lisätiedot Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15
MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa Lisätiedot Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus
TUTKIMUSRAPORTTI 13.03.2009 Mittauksia hormittomalla takalla ( Type: HW Biotakka, tuotekehitysversio) Tilaaja: OY H & C Westerlund AB Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta Lisätiedot KÄYTTÖOHJE MDG pumput
KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3 Lisätiedot Maakaasu- ja kaukolämpölinjat
Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2 Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä Lisätiedot Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät
1.3.2012 Eristetyt putkistot Uponorin eristetyt putkistojärjestelmät on tarkoitettu kylmän ja lämpimän käyttöveden ja lämmön siirtoon. Putkistot voidaan asentaa suoraan kiepiltä kaivantoon jopa 200 metrin Lisätiedot Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:
Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille: Lisätiedot Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit
Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Edut Järjestelmä voidaan toteuttaa pienemmällä syöttöputkihalkaisijalla. Järjestelmän kokonaispainehäviö laskee. Virtauksen säädöt eri jakotukkien välillä Lisätiedot Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.
TYÖ 36b. ILMANKOSTEUS Tehtävä Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. Välineet Taustatietoja Lisätiedot T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -
T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i! Lisätiedot Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3
Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti Lisätiedot PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1.
PALOKATKOSUUNNITELMA Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. akennuskohde ja yhteyshenkilöt 1.1. akennuskohde Nimi: Sijainti: Osoite: Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan Lisätiedot Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje
Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket. Lisätiedot LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin CASE 1
Jouko Nurmi LNG-SATAKUNTA CASE 1 Sivu 1 LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin CASE 1 Jouko Nurmi LNG-SATAKUNTA CASE 1 Sivu 2 Tiivistelmä LNG Satakunta projekti on Satakunnan Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R
FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi Lisätiedot TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM
TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan Lisätiedot BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje
0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001 Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta Lisätiedot Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje
Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen Lisätiedot Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.
Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili Lisätiedot Pata, kaasu, epäsuora lämmitys
Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta. Lisätiedot Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11
Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti Lisätiedot Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.
KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja Lisätiedot Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle
Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka Lisätiedot FLAMCO T-PLUS. Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3. Tekniset tiedot 4/5. Malli vaihtoehdot 6/7
FLAMCO T-PLUS SISÄLTÖ SIVU Flamco T-PLUS TERÄS Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3 Tekniset tiedot 4/5 Malli vaihtoehdot 6/7 Yhteystiedot Markkinointi ja tekninen tuki LPO-Invest Oy Engineering Rikhard Lisätiedot Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
LUONNOS 29.8.2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kaivoslain (621/2011) 134 Lisätiedot MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE
MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet: Lisätiedot Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035
Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Sisältö Jakokeskus 3 Asennus 3 Putkien asennus 4 Putkien yhdistäminen jakokeskukseen 4 Sekoitusyksikön asentaminen (lisävaruste) 5 Lisätiedot VIESMANN. VITOMAX 200-HW Korkeapaine-kuumavesikattila, sallitut menoveden lämpötilat enintään 150 C Nimellislämpöteho 2,3-6,0 MW.
VIESMANN VITOMAX 200-HW Korkeapaine-kuumavesikattila, sallitut menoveden lämpötilat enintään 150 C Nimellislämpöteho 2,3-6,0 MW Tietolehti Tilausnumero ja hinnat pyynnöstä VITOMAX 200-HW Tyyppi M72A Öljy-/kaasukäyttöinen Lisätiedot JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN
YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1. Lisätiedot KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet Lisätiedot KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN INTI. Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy
KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN PAINEVIEMÄRÖINTI INTI Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy Onninen Oy PERUSTETTU 1913 TOIMINTAA 9 MAASSA HENKILÖST STÖÄ 3 000 LIIKEVAIHTO 1,4 MILJARDIA Lisätiedot Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.
Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu Lisätiedot Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan Lisätiedot PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA
PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA Välimittaus Loppumittaus Työmaa: Asentaja: Urakkalaskelma lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksia varten Työ nro Aika 1.6.2014 annettu ensimmäinen urakkatarjous Niko Räsänen Lisätiedot AGA-säätimet. Keskussäädin MR-21.. s. 2. Keskussäädin MR-60.. s. 3. Unicontrol 500 s. 4. Fixicontrol HT. s. 5. R-21 < 10 bar s. 6. DIN Control.. s.
AGA-säätimet 1 Keskussäädin MR-21.. s. 2 Keskussäädin MR-60.. s. 3 Unicontrol 500 s. 4 Fixicontrol HT. s. 5 R-21 < 10 s. 6 R-21 > 10... s. 7 DIN Control.. s. 8 CR 60. s. 9 Unicontrol 600 s. 10 Unicontrol Lisätiedot Onnettomuustutkintaraportti
Onnettomuustutkintaraportti Dnro 1389/06/2004 Kesämökillä sattunut häkämyrkytys 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Onnettomuuden kuvaus 2 Onnettomuuden tutkinta 3 Tutkinnan tulokset 4 Säädösten ja määräysten Lisätiedot Poltto- ja kattilatekniikan perusteet
Poltto- ja kattilatekniikan perusteet #1 Palaminen ja polttoaineet Esa K. Vakkilainen Polttoaineet Suomessa käytettäviä polttoaineita Puuperäiset polttoaineet Maakaasu Öljy Hiili Turve Biopolttoaineita Lisätiedot PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä. Lisätiedot Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.
Lämpöoppi Termodynaaminen systeemi Tilanmuuttujat (suureet) Lämpötila T (K) Absoluuttinen asteikko eli Kelvinasteikko! Paine p (Pa, bar) Tilavuus V (l, m 3, ) Ainemäärä n (mol) Eristetty systeemi Ei ole Lisätiedot SADEVESI-, SALAOJA- JA RUMPUPUTKET. www.jita.fi
SADEVESI-, SALAOJA- JA RUMPUPUTKET www.jita.fi Jitalta laajin valikoima kevennettyjä muoviputkia uusimmalla tekniikalla! Valmistamamme putket täyttävät RIL 128-2002 sekä standardin SFS EN 13476-1, 2 ja Lisätiedot TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin
TALOUDELLISUUS Dieselmoottori on vastaavaa ottomoottoria taloudellisempi vaihtoehto, koska tarvittava teho säädetään polttoaineen syöttömäärän avulla. Ottomoottorissa kuristetaan imuilman määrää kaasuläpän Lisätiedot Nestekaasuopas. Näin käytät nestekaasua turvallisesti.
Nestekaasuopas. Näin käytät nestekaasua turvallisesti. Turvallisesti AGAn nestekaasulla. AGAn toimittamat pullot täytetään nykyaikaisella täyttölaitoksella, jonka toimintaa ohjaavat kattavat turvallisuus- Lisätiedot Putkiliitostekniikka. G2 Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella
Putkiliitostekniikka Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella Putket ja liittimet kaasuasennuksiin haponkestävää terästä. Nopean kylmäliitoksen edut: Ei juotos- tai hitsaustöitä, siksi ei myöskään Lisätiedot AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin
AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin LÄMPÖPUHALTIMET RASKAISIIN YMPÄRISTÖIHIN AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet raskaisiin ympäristöihin AW-puhaltimet Lisätiedot Nestekaasuopas. Grillauksesta Bonusta!
Nestekaasuopas. Grillauksesta Bonusta! Nestekaasuopas 03 80 % Mitä nestekaasu on? Nestekaasu on propaanin ja butaanin yhteinen kauppanimi. Nestekaasu on hiilivety, joka valmistetaan jalostamalla raakaöljystä. Lisätiedot SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje
0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat Lisätiedot PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET
PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket Lisätiedot 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet
33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä. Lisätiedot KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma
KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma Sekä A- että B-osiosta tulee saada vähintään 10 pistettä. Mikäli A-osion pistemäärä on vähemmän kuin 10 pistettä, Lisätiedot YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014
YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Lisätiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa Marko Vuorinen VSSHP, TYKS, käyttöpäällikkö 7.2.2013 Esityksen sisältö Esityksen rajaus; lääk.happi & hengitys/instr.ilma Lainsäädännöllistä Lisätiedot Huoletonta asumista talvipakkasilla
J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty Lisätiedot Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille
Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010) Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM144/6221/2007 1 (6) Annettu: 23.9.2008 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute