Source: http://docplayer.fr/665765-Les-solutions-produits-recommandees-nouvel-arrete-du-30-novembre-2005-ministere-de-la-sante.html
Timestamp: 2017-07-25 19:21:56+00:00
Document Index: 298602725

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Les solutions produits recommandées. Nouvel arrêté du 30 novembre 2005 (Ministère de la Santé) - PDF
Download "Les solutions produits recommandées. Nouvel arrêté du 30 novembre 2005 (Ministère de la Santé)"
1 Nouvelle réglementation Mitigeurs Thermostatiques Nouvel arrêté du 30 novembre 2005 (Ministère de la Santé) Guide des Applications Les solutions produits recommandées Légionellose et brûlures par eau chaude sanitaire en collectivités et habitat Schéma d installation : l approche «Multi-niveaux»2 SOMMAIRE 2 > Pourquoi un mitigeur thermostatique? 3 > Prévention des chocs thermiques et des brûlures 3 > Fonction 3 > 2 types de technologie : élément de cire et bilame 4 > La légionellose : Questions fréquentes et réponses 5 > Température de l eau chaude sanitaire - Point sur la réglementation 6 > L'approche «Multi-niveaux» : Une eau chaude à la bonne température 7 > Autres schémas de conformité en collectivités 8 > Guide des applications 9 > Légionellose et brûlures par eau chaude sanitaire en collectivités et habitat 18 > Réglementation et responsabilités 20 > Les solutions produits / Autres exemples d application 20 > Cas des installations domestiques 21 > Dimensionnement des mitigeurs collectifs 23 > Logiciel de calcul 25 > Pourquoi choisir un mitigeur thermostatique Eurotherm? 25 > Applications OEM (intégrateurs) 263 POURQUOI UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE? Le principe de pilotage automatique des fluides chaud et froid permet une bonne gestion de l eau chaude : pas de gaspillage d eau et de calories par tâtonnements dans l ajustement de la température ; réduction des pertes calorifiques en ligne ; arrêt temporaire du débit d eau tiède aussi souvent que souhaité. 3 l Le mitigeur thermostatique permet de moins entartrer les appareils de puisage tels que têtes de robinets, sièges et électrovannes, d où une longévité supérieure de l ensemble du matériel et des canalisations. l Il augmente de façon significative l autonomie de l accumulateur. l Le mécanisme interchangeable Eurotherm contribue aussi aux économies, en permettant de rénover un mitigeur pour un coût limité. l Il est couramment admis qu un mitigeur thermostatique offre une économie de 30% par rapport à un mélangeur. En collectivité comme pour un particulier, l appareil est vite amorti. PRÉVENTION DES CHOCS THERMIQUES ET DES BRÛLURES L eau très chaude brûle comme le feu. La peau tendre des jeunes enfants et le temps de réaction plus lent des personnes âgées et des personnes handicapées les rend plus vulnérables aux brûlures par eau très chaude. Les brûlures par l eau sont très douloureuses et leurs effets peuvent durer des années. Les brûlures peuvent se produire pour toutes sortes de raisons. Dans certains cas, ce sont les thermostats des chauffe-eaux qui sont défectueux ou réglés à une température trop élevée. Dans d autres, les régulateurs de température à la production en eau chaude soit fonctionnent mal, soit sont inexistants. Les chauffe-eaux sont normalement réglés à des températures supérieures à 55 C pour empêcher le développement de bactéries nuisibles, comme la légionelle, dans l alimentation en eau. Le contact avec une eau à une température supérieure à 40 C est douloureuse. À une température de 55 C, un enfant peut être brûlé en moins de 4 secondes. 80% des blessures thermiques des enfants se produisent à la maison. Conformément à la nouvelle norme européenne EN1717 (protection contre la pollution de l eau potable dans les installations d eau et exigences générales des dispositifs pour empêcher la pollution par retour d eau), les mitigeurs thermostatiques doivent être équipés de clapets anti-retour homologués. FONCTION Un mitigeur thermostatique mélange de l eau froide et de l eau chaude et, d une façon générale, deux eaux de températures différentes d au moins 5 C, pour obtenir une eau mitigée à température stabilisée. Il doit donc compenser les variations de pression (fréquentes ou brutales) et celles de température (plus lentes). Un vrai mitigeur thermostatique régule aussi bien sur l arrivée chaude que sur l arrivée froide et compense les variations de pression lorsqu elles restent inférieures à des niveaux usuels (1 bar). Il fonctionne par gestion automatique de l admission des deux fluides, en fonction d un point de consigne affiché sur la manette. Ce pilotage automatique se fait sans aide extérieure, mécanique ou électrique. C est la chambre de mélange, à réaction et conservation automatique de la température, qui fait l originalité et la supériorité du thermostatique sur tous les autres principes. Si la pression varie, la température dans la chambre de mélange varie et la correction s effectue en moins de 2 secondes (de même si le débit ou la température varient).4 2 TYPES DE TECHNOLOGIE : ÉLÉMENT DE CIRE ET BILAME 4 PRODUITS AVEC ÉLÉMENT DE CIRE : MMV, TL117, T9107, T9715, MINIMIXING + mitigeurs encastrés T8175, T8147 La technique de ces modèles est celle de la régulation automatique par un tiroir cylindrique, actionné par une capsule de cire jusqu à des débits d environ 40 l/min. Elle est très classique et compétitive, mais atteint rapidement ses limites au-delà de 50 l/min. Les entrées d eau chaude et d eau froide se situent de part et d autre de ce «tiroir». Lorsque l eau est trop froide en regard du point de consigne (à l ouverture), un ressort pousse le tiroir à fermer le côté froid et donc à ouvrir en grand le chaud. Dès que l eau chaude arrive, la capsule se dilate et entraîne le tiroir de l autre côté, fermant le chaud et comprimant le ressort. L eau froide arrivant alors à nouveau, le ressort va ramener le «tiroir» vers le côté chaud et atteindre la bonne température de mélange. Toutes ces opérations s effectuent en moins de 2 secondes. En cas de variation de pression, la même opération se répétera. CONCEPT ÉLÉMENT DE CIRE EAU MITIGÉE M 3/8 EAU FROIDE M 3/8 EAU CHAUDE Femelle écrou tournant 3/8 PRODUITS AVEC PILOTAGE PAR BILAME : ULTRAMIX TX91, TX92, TX93, TX94, TX95, TX96, OMDA, FNC, Mitigeurs à brides (DN65, DN80 et DN100) + mitigeurs encastrés TX8256, TX8280, TX83, TX84, TX85, TX86, TX824056, TX824080, TX824456, TX Trubert est l inventeur du concept du Bilame. Trubert Eurotherm qui est notre marque d origine en Thermostatiques et l un des noms les plus connus pour les mitigeurs thermostatiques. La technique de TRUBERT Eurotherm utilise le principe du double pilotage, par action indirecte d un bilame. Celui-ci reçoit une information de température en relation avec le point de consigne et va instantanément réagir (+/-1sec). Le double pilotage va s effectuer de la façon suivante : le bilame agit sur un pré-mitigeur à très petit débit, aussi appelé distributeur, qui, lui-même, va réguler le passage de l eau dans deux valves avec membranes, provoquant un phénomène d amplification, mais assurant la même proportion de mélange, donc la même température. La moindre variation des conditions d utilisation se répercutera sur la même chaîne de fonction, d abord le distributeur, puis les grands passages d eau. Cette technologie est à la base du succès de WATTS INDUSTRIES car elle fait la synthèse de qualités importantes de régulation et de résistance au tartre (élément déterminant pour la sécurité).5 CONCEPT BILAME Eau froide Eau chaude 5 Le dosage des eaux est obtenu par deux valves indépendantes - l une pour l eau chaude, l autre pour l eau froide - fonctionnant comme deux relais hydrauliques. Ces deux valves sont pilotées par un bilame qui enregistre la température de l eau de sortie et dont la position est également réglable au moyen de la manette du mitigeur. L eau s écoule exactement à la température désirée, car si elle s en écartait d un seul degré, le bilame réagirait instantanément sur le dosage des eaux. Le mitigeur Eurotherm fonctionne sur un principe de double pilotage Ce principe de fonctionnement présente de nombreux avantages : l Aucun effort résultant des pressions d eau ne s exerce sur le bilame. Du fait également de la grande sensibilité et de l inertie négligeable du bilame qui ne supporte aucun effort, les réactions du mitigeur sont instantanées. l Hystérésis négligeable et meilleure fidélité dans le temps avec le bilame. l Aucune pièce métallique mobile en frottement, donc excellente résistance à l entartrage et remarquable longévité. l Grâce au principe de fonctionnement des relais, aussi bonne régulation à petit débit qu à grand débit (ce qui n'est pas le cas de toutes les solutions proposées sur le marché). l Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique de l eau chaude si l eau froide vient à manquer. LA LÉGIONELLOSE : QUESTIONS FRÉQUENTES ET RÉPONSES Qu est-ce que la légionellose? La légionelle est une bactérie présente naturellement qui peut entraîner une forme de pneumonie appelée alors Légionellose. La majorité des cas sont rapportés comme étant des cas isolés mais des épidémies peuvent survenir. Pourquoi l appelle t-on la légionellose? Une épidémie de cette maladie est survenue à Philadelphie en 1976, parmi des personnes assistant à un congrès de la légion Américaine, c est ce qui fait que l on a désigné la maladie par ce nom. Puis, la bactérie provoquant la maladie a été identifiée et désignée scientifiquement par Legionella pneumophila. Est-ce une nouvelle maladie? Non. Bien que la bactérie n ait été identifiée que récemment, des cas ont été confirmés qui remontent à 1947 et il y en a probablement eu auparavant. Dans quelle mesure la maladie est-elle répandue? Des cas ont été rapportés dans tous les pays industrialisés. Plus de 1000 cas ont été déclarés en France en Où trouve-t-on les légionelles? Les légionelles sont largement répandues dans l environnement. On les trouve dans les étangs, les systèmes d eau chaude et d eau froide et dans l eau des systèmes de refroidissement des climatisations. Comment la légionellose se transmet-elle? La maladie se transmet par l air à partir d une source d eau. La transmission de personne à personne n existe pas. Respirer des aérosols à partir d un système d eau contaminé est le mode de transmission le plus probable. Qui peut attraper la légionellose? Des personnes de tous les âges peuvent être touchées, mais la maladie touche surtout les personnes de plus de 50 ans et en général davantage les hommes que les femmes. Quels sont les symptômes? Les premiers symptômes de la légionellose sont ceux d une grippe avec des douleurs musculaires, une fatigue, des maux de tête, une toux sèche et de la fièvre. Parfois des diarrhées surviennent ainsi que des troubles de la conscience. Ces symptômes conduisent fréquemment à la pneumonie. La mort survient chez % des personnes par ailleurs en bonne santé et peut être encore plus importante chez certains groupes de patients. Au bout de combien de temps les symptômes apparaissent-ils? La période d incubation va de 2 à 10 jours mais est habituellement de 3 à 6 jours. Dans de rares cas, des personnes peuvent développer des symptômes tardivement, à savoir trois semaines après l exposition. Quel est le traitement? Les antibiotiques se révèlent être efficaces dans le traitement de la maladie si celle-ci est prise à temps. Comment la maladie est-elle diagnostiquée? Un rapide diagnostic peut être fait en analysant un échantillon d urine du patient, une fois que les symptômes appropriés se sont manifestés.6 TEMPÉRATURE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE 6 (ARRÊTÉ DU 30 NOVEMBRE 2005 MODIFIANT L ARRÊTE DU 23 JUIN 1978) : POINT SUR LA RÉGLEMENTATION ET SA RÉVISION. QUE PRÉVOIT LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION APPLICABLE À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE 2006 : 1 - afin de limiter le risque de brûlure : - dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l eau chaude sanitaire est fixée à 50 C aux points de puisage ; - dans les autres pièces, la température maximale de l eau chaude sanitaire est limitée à 60 C aux points de puisage ; - dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, la température de l eau distribuée pourra être portée au maximum à 90 C en certains points faisant l objet d une signalisation particulière. 2 Les points de puisage à risque définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles d engendrer l exposition d une ou plusieurs personnes à un aérosol d eau ; il s agit notamment des douches. Afin de limiter le risque lié au développement des légionelles dans les systèmes de distribution d eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d être raccordés des points de puisage à risque, les exigences suivantes doivent être respectées pendant l utilisation des systèmes de production et de distribution d eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant leur utilisation : l lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l eau doit être supérieure ou égale à 50 C en tout point du système de distribution, à l exception des tubes finaux d alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d alimentation est le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres ; l lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l eau contenue dans les équipements de stockage, à l exclusion des ballons de préchauffage, doit : l être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 C à la sortie des équipements l ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures (sous réserve du respect permanent des dispositions prévues dans ce texte). L annexe 1 indique le temps minimum de maintien de la température de l eau à respecter. Annexe 1 : durée minimale d'élévation quotidienne de la température de l'eau dans les équipements de stockage, à l'exclusion des ballons de préchauffage. Temps minimum de maintien de la température Température de l eau 2 minutes Supérieure ou égale à 70 C 4 minutes 65 C 60 minutes 60 C 3 Les dispositions de l'arrêté prendront effet un an après la parution de celui-ci au Journal Officiel (soit le 15 décembre 2006). INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : Un projet de circulaire concernant la mise en œuvre de l article 36 de l arrêté modifié du 23 juin 1978 est également prévu. Celui-ci prévoit notamment un champ d application : «le champ d application concerne les installations nouvelles installées dans des bâtiments neufs ou existants. Par nouveau, il est entendu que les deux systèmes constitutifs de l installation, équipement de production et système de distribution, sont neufs». CONCLUSION : L expertise et le savoir-faire de WATTS INDUSTRIES permettent la meilleure prévention avec une solution complète pour la maîtrise de la température des réseaux d eau chaude sanitaire : de la boucle d eau mitigée à température constante avec ULTRAMIX, jusqu à la protection du point de puisage avec MINIMIXing. Nous appelons cette approche, l approche " multi-niveaux " une eau à la bonne température pour chaque usage. Dans les collectivités, il est impératif de combiner le caractère utilitaire, la robustesse, et la simplicité avec les économies. La distribution d eau chaude sanitaire impose des obligations aux gestionnaires qui doivent réduire leurs coûts de gestion tout en déployant des systèmes très fiables pour les usagers. Le confort et la sécurité de ces derniers doivent également être satisfaits. L approche " multi niveaux " répond parfaitement à ces exigences particulières. Les larges possibilités d utilisation, la simplicité de maintenance et leurs compatibilités avec les exigences sanitaires, en font la solution technique idéale.7 L APPROCHE «MULTI-NIVEAUX» UNE EAU À LA BONNE TEMPÉRATURE POUR CHAQUE USAGE A B C D E F G Les points clés de la réglementation : - Maintenir l eau à une température élevée dans les installations de distribution. - Éviter la stagnation et assurer une bonne circulation de l eau. - Favoriser les bouclages. - La température des bouclages ne doit pas descendre en dessous de 50 C. - Mitiger l eau au plus près du point de puisage. - Les mitigeurs doivent intégrer des clapets anti-retour. - Entretien des mitigeurs : démontage et détartrage de la chambre de mélange, remplacement de la cartouche de réglage (1 fois par an). - Les appareils de robinetterie doivent être détartrés et désinfectés (1 fois par an). - Calorifuger séparément les circuits eau froide et eau chaude. - Maintenir l eau froide en dessous de 20 C. E G A F G + E + F Volume inférieur ou égal à 3 litres entre le point de mise en distribution et le point à risque (douche) le plus éloigné 7 Schéma de principe d un retour de boucle d eau mitigée «multi-niveaux» VM : vannes micrométriques pour stabilisation de la température de boucle. VM1 A : Ouverture entre 70 et 90 %. VM1 B : Ouverture entre 30 et 10 %. Remarque : Si un point de reprise sur le ballon (R) existe, y raccorder de préférence le retour de boucle (A). Recyclage de la boucle : minimum 6 fois le volume d'eau mitigée par heure. Débit pompe : Hauteur Manométrique Totale (HMT) mini 4 mètres + Pertes De Charges (PDC) de la boucle. G C F D B SYMBOLES Eau chaude Anti-bélier Soupape de sûreté Vidange Thermomètre Eau froide Vanne d arrêt Pompe Réducteur de pression Eau Mitigée Clapet de non retour Vanne d isolement Sens d écoulement Purgeur d eau Mitigeur Robinet de réglage Manomètre thermostatique Comment régler un mitigeur sur une boucle d eau mitigée : WATTS INDUSTRIES recommande à minima, la pose d un thermomètre de contrôle de la température sur la tuyauterie d eau mitigée et un sur le retour de boucle, et que cette température soit vérifiée au moins une fois par mois dans les conditions normales de fonctionnement. Ce thermomètre doit être installé à une distance d au moins 1 mètre du mitigeur thermostatique. Étape 1 : Réglage de la température d eau mitigée : ce réglage se fait d une façon autonome sans la pompe de bouclage. 1. Arrêtez la pompe de bouclage. 2. Fermez les vannes d isolement de la pompe. 3. Ouvrez assez de points de puisages sur le circuit d eau mitigée pour obtenir le débit minimum du mitigeur. 4. Tournez l axe de commande du mitigeur pour diminuer ou pour augmenter la température d eau mitigée. 5. Quand la température désirée est obtenue, replacez la manette (selon modèles). Tableau 1 Développement des légionelles en fonction de la température <20 C / 69 F état léthargique C / F croissance (pas de multiplication à partir de 47 C) 50 C / 122 F 90 % des bactéries meurent dans les 2 heures 60 C / 140 F 90 % des bactéries meurent dans les 2 minutes 80 C / 178 F 90 % des bactéries meurent en moins d 1 minute Étape 2 : Réglage de la température de la boucle d eau mitigée : 1. Rouvrez les vannes d isolement de la pompe. 2. Remettez en fonction la pompe de bouclage. 3. Procédez maintenant à l équilibrage : le delta T entre le départ et le retour de l eau mitigée doit être de 5 C, à cette fin, réglez manuellement la vanne d équilibrage VM1A (entre 70 et 90 % de son ouverture totale) et la vanne VM1B (entre 30 et 10 % de son ouverture totale). NOTE : Laissez suffisamment de temps au réseau pour se stabiliser avant de procéder à un nouveau réglage. Vérifiez la stabilité de la température d eau mitigée sur le thermomètre de contrôle. Si nécessaire, réindexer la manette de température afin que sa graduation soit en phase avec la température d eau mitigée (opération communément appelée «étalonnage» cf notice d installation). Calcul réglementaire P (kw) Calcul du débit de Q (m 3 /h) = la pompe de bouclage = 1,163 (td - tr) Le débit se calcule en fonction des déperditions calorifiques sur la surface de l ensemble de la tuyauterie, il dépend donc de l épaisseur de l isolation. Pertes P : P = L.k. (te - ta) P en w, L en m, K : coef k (isolant) (ce coefficient varie en fonction du diamètre et de la nature du tube), te : température de l E.C.S., ta : température ambiante (par ex. : +10 C en sous-sol, +20 C en étage). Le débit se détermine habituellement en fonction d un delta T (td - tr) proche de 5 C. tr : température retour, ne sera jamais inférieure à 50 C. td : température départ. Tableau 2 Rapport entre la capacité d une canalisation et sa longueur * Matériau Dimensions du tube Longueur en mètre conduisant à une capacité de 3 litres Cuivre 15 x 1 22 m 18 x 1 15 m 22 x 1 9 m Acier galvanisé DN m DN 20 8 m Plastique PEX/PER 15 x 2,5 39 m 18 x 2,5 23 m Plastique PP 20 x 1,9 14 m 25 x 1,9 9 m *Source : Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) Belgique Nov La capacité d une canalisation est sa section intérieure multipliée par sa longueur.8 AUTRES SCHÉMAS DE CONFORMITÉ EN COLLECTIVITÉS : 8 L arrêté du 30 Novembre 2005 impose donc la préconisation de mitigeurs thermostatiques : - en sortie de production d eau chaude pour abaisser la température d ECS distribuée (par exemple de 65 à 55 C) - en amont et le plus près possible des postes de puisage pour limiter tout risque de brûlure (50 C maximum) 2 Bouclages à 2 températures différentes* : Eau mitigée douches 38 C VM : vannes micrométriques pour stabilisation de la température de boucle. VM1 A : Ouverture entre 70 et 90%. VM1 B : Ouverture entre 30 et 10%. Eau mitigée temp. mini 55 C ULTRAMIX 10/50 C Retour de bouclage eau mitigée douches Eau chaude ULTRAMIX 30/70 C Point à risque le plus éloigné volume 3 litres Production E.C.S. VM1 A VM1 A 65 C Temp. retour 33 C Temp. mini 50 C VM1 B SYMBOLES Eau chaude VM1 B pas de soutirage Eau froide Eau froide Eau Mitigée *non applicable aux Établissements de Santé VM : vanne micromètrique de petit diamètre (TA ou similaire) Sens d écoulement Anti-bélier Réseau SANS bouclage 2 mitigeurs en parallèle : Vanne d arrêt Clapet de non retour Eau chaude chambres équipées avec mitigeur MINIMIXing température inférieure à 50 C points de puisage à risque type douches volume 3 litres Purgeur d eau Soupape de sûreté Pompe Mitigeur thermostatique Production eau chaude +85 C cuisines et buanderies +55 C +38 C Vidange Réducteur de pression Vanne d isolement 85 C E.C.S. soupape ULTRAMIX 30/70 C ULTRAMIX 10/50 C Robinet de réglage Thermomètre Manomètre collecteur ou nourrice eau chaude Eau froide collecteur ou nourrice eau froide Comment s assurer d une capacité de 3 litres? Pour respecter le volume de 3 litres entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné, vous devez calculer la longueur de tuyauterie contenant une capacité de 3 litres. Cette longueur varie considérablement selon le diamètre intérieur du tube utilisé Comme règle pratique vous pouvez vous servir de la formule = L en mm ci-contre qui calcule la longueur de tuyauterie L en millimètres 3,14 x Dint 2 (mm) selon le diamètre intérieur du tube. diamètre intérieur du tube au carré Exemple pour un tube cuivre en 14 x 16 : Exemple pour un tube PER en 13 x 16 : ,14 x = 615,44 14 x 14 = 196 = ,25 mm soit 19,49 mètres ,14 x = 530,66 13 x 13 = 169 = ,35 mm soit 22,61 mètres9 Guide des applications Pour choisir les produits les mieux adaptés, suivre les applications ci-après : Le marché des mitigeurs thermostatiques est segmenté par Applications et Environnements : 9 - Contrôle du point de puisage, dans un environnement esthétique. Salle de bains, Hôtels, Restaurants, Centres commerciaux... MINIMIXing Point de puisage, haut de gamme ou esthétique Débit de 5 à 28 L/min + TL117 Point de puisage, haut de gamme ou esthétique Débit de 5 à 42 L/min + - Contrôle du point de puisage, sans que l aspect esthétique soit nécessaire. Installation dans une Gaine technique, un Faux Plafond, des Services Autoroutiers... MMV-C Point de puisage, gamme standard ou non apparent Débit de 5 à 57 L/min MMV-C Contrôle de la production d eau chaude : ballons ou chaudières (domestique ou petit collectif) Débit de 5 à 57 L/min MMV-S (SOLAR) Contrôle de la production d eau chaude : systèmes solaires avec de très hautes températures continues Débit de 5 à 63 L/min - Installation groupée (collective), petit nombre de points de puisages (de 1 à 5 sorties). Douches, Lavabos... T T9107 (15/50 C, 40/80 C ou 5/40 C ) Utilisation à petit débit en sanitaire Débit de 3 à 42 L/min + ULTRAMIX Standard (10/50 C ou 30/70 C) TX91 - TX92 Utilisation à petit débit en sanitaire Débit de 3 à 80 L/min - Installation groupée (collective), grand nombre de points de puisages (de 1 à 50 sorties). Applications où la température de l eau mitigée doit être maintenue exacte et constante, et modifiable à volonté. Grandes variations entre les débits minimum et maximum : douches collectives des équipements sportifs, campings, piscines, écoles, usines, casernes, hôpitaux, hôtels, salons de coiffure, immeubles, bateaux. Conditions de sécurité rigoureuse (brûlures) : Crèches - Maternités - Hospices - Hôpitaux psychiatriques - Prisons. Fonctionnement sévère. + ULTRAMIX Standard (10/50 C ou 30/70 C) TX91 - TX92 - TX93 TX94 - TX95 - TX96 Débit de 3 à 400 L/min ULTRAMIX HP (10/50 C) Haute Protection, Anti-vandalisme et inviolabilité T/X91CHP à T/X96CHP Débit de 3 à 400 L/min ULTRAMIX FNC (10/50 C) Spécial douche de sécurité ou lave-yeux de secours TX91FNC à TX96FNC Débit de 3 à 400 L/min ULTRAMIX OMDA (10/50 C) Spécial hydrothérapie, balnéo ou applications médicalisées TX91OMDA à TX93OMDA Débit de 3 à 120 L/min Installation groupée grand débit en sanitaire ou application industrielle, (de 1 à 120 sorties). Installations sanitaires ou industrielles à très gros débits où la température de l eau mitigée doit être maintenue exacte et constante, et modifiable à volonté. Conditions où l eau est utilisée à une température déterminée, stable : Industries chimiques - Abattoirs - Brasseries... Régulation de l eau sanitaire : Immeubles - Hôtels - Hôpitaux - Écoles - Casernes... Douches collectives des installations importantes : Usines - Écoles - Hôpitaux... T70 à brides Mitigeur à brides très grands débits (10/50 ou 30/70 C) DN 65 DN 80 DN 100 Débit de 10 à 1200 L/min + = Mitigeurs conformes aux prescriptions de la Direction Générale de la Santé (DGS) avec cartouche modulaire, démontable, désinfectable et interchangeable. Modèles équipés de clapets10 MITIGEURS THERMOSTATIQUES Point de puisage, haut de gamme ou esthétique : - MINIMIXing 10 Parallèle au mur Perpendiculaire au mur DESTINATION Mitigeur thermostatique spécifique pour contrôle du point de puisage. Conçu pour alimenter les éviers, lavabos ou robinets électroniques en eau tiède immédiate ne dépassant pas une température préréglée. MINIMIXing assure un haut niveau de sécurité contre les brûlures et la prolifération bactérienne du type Légionelles. Applications en collectivités ou en salles de bains : hôpitaux, maternités, hôtels, restaurants, laboratoires, aires d autoroutes et en général partout où il est nécessaire de fournir de l eau immédiatement à température préréglée sur site. AVANTAGES dimensions compactes, design discret et esthétique avec corps finition poli et chromé, installation facile directement sur le robinet d isolement mural ou sur une platine murale fournie avec l appareil, réglage sécurisé de la température par clé Allen sous capot chromé, mécanisme de régulation modulaire (cartouche) facilement interchangeable, appareil non gradué pour une température à prérégler par l installateur ou l exploitant, équipé de 2 clapets anti-retour homologués (KIWA, WRC, DVGW, BELGAQUA, NF...), filtres acier inox incorporés, remarquable rapidité de réaction du mécanisme, conforme à la norme européenne EN1111. SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE Fermeture complète et immédiate de l eau chaude en cas de coupure d eau froide. LA RÉPONSE ANTI-LÉGIONELLES Cartouche démontable et interchangeable (facile à détartrer et à désinfecter). Clapets NF intégrés évitant toute communication eau froide/eau chaude (résistants à des températures supérieures à 90 C). Choc thermique : possibilité d élever la température en démontant simplement le capot de protection et en tournant la cartouche sur la position chaud maxi, l appareil laisse alors la température eau chaude circuler (destruction de la bactérie dès 60 C). Le mitigeur est livré avec un kit de rinçage : après avoir enlevé la cartouche et placé ce kit, vous pouvez facilement procéder à une chasse avec une solution désinfectante ou bien avec une eau très chaude (supérieure à 90 C) sans risque d endommager l appareil. CARACTÉRISTIQUES Pression de service maxi. : 10 bar. Température maxi. : 85 C. Débit sous 3 bar : 28 L/min. Plage de réglage : de 30 à 70 C. Ø racc. eau chaude racc. eau froide 3/8 F écrou tournant M portée plate 1/2 M portée plate M portée plate 3/8 F écrou tournant Raccords bicone 12 mm 1/2 Raccords bicone 15 mm Raccords bicone 15 mm Cartouche de rechange type : MINCP6 3/8 Kit d installation écrou tournant Tire cartouche Kit d installation écrou tournant Sortie eau mitigée vers eau chaude du mélangeur Eau chaude du réseau MINIMIXING Vers entrée eau froide du mélangeur Kit 97390K Té chromé et flexible inox DN 3/8" Eau froide du réseau Livré avec KIT DE RINÇAGE = Avantage exclusif en cas de traitement préventif ou curatif. joint plat bouchon Kit de rinçage Platine de fixation murale, livrée avec l appareil Cartouche racc. eau mitigée M portée plate M portée plate Raccords bicone 12 mm Raccords bicone15 mm code réf TCP K 22TB poids 0,8 kg 0,8 kg 0,8 kg 0,8 kg 0,23 kg11 - TL DESTINATION Régulateur thermostatique destiné à l alimentation de lavabos en eau mitigée à température limitée (jusqu à 5 postes : selon débit des points de puisage). APPLICATIONS Applications en collectivités : écoles, restaurants, laboratoires, entreprises, et en général partout où il est nécessaire de fournir de l eau immédiatement à température préréglée sur site. AVANTAGES Mécanisme de régulation modulaire facilement interchangeable. Corps laiton. Capot de protection en polypropylène, fermé par une vis creuse 6 pans, rendant inviolable le réglage de la température choisie. Appareil non gradué pour une température à prérégler par l installateur ou l exploitant. Équipé de 2 clapets anti-retour homologués NF Entrées eau chaude et froide : F 1/2. 1 sortie haute eau mitigée : F 1/2. Socle percé pour fixation murale. Température à l abri d une manipulation par l utilisateur. TL117 est garantit 2 ans. Ce régulateur thermostatique est très facile à installer et son capot met le réglage de température à l abri d une manipulation par l utilisateur final. L appareil comprend un corps en laiton et un mécanisme de régulation interchangeable avec clapets de non retour homologués NF et filtres. SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE Alimentation en eau chaude totalement et immédiatement fermée si l alimentation en eau froide est interrompue. LA RÉPONSE ANTI-LÉGIONELLES Cartouche démontable et interchangeable (facile à détartrer et désinfecter). Clapets intégrés (résistants à des températures supérieures à 90 C). Flash thermique : oui, en démontant simplement le capot de protection et en tournant la cartouche sur la position chaud maxi, l appareil laisse alors la température eau chaude circuler (destruction de la bactérie dès 60 C). CARACTÉRISTIQUES Entrées eau chaude et froide : F 1/2. 1 sortie haute eau mitigée : F 1/2. Température : précise au degré à la température choisie. Filtres inox : Pression maxi : 10 bar. Température maxi : 85 C. Plage de réglage de 15 à 50 C. Débit maxi : 42 L/min à 3 bar. diamètre débit plage de réglage type code réf. F/F/F 1/2 (15x21) 42 L/min à 3 bar 15 à 50 C L117 22TL117 Cartouche de remplacement pour TL117 CP7-42 L/min 22TCP7 Tire cartouche 22TB12001412 12 Point de puisage gamme standard ou non apparent Contrôle de la production d eau chaude : ballons ou chaudières (domestique ou petit collectif) : - MMV-C (MMV - Compact) MMV-C APPLICATIONS Mitigeur thermostatique compact conçu pour des applications d'usage général avec de l'eau mitigée ne dépassant pas une température définie. Idéal pour des applications à installations multiples : Maisons, écoles, restaurants, laboratoires, services autoroutiers, immeubles commerciaux Partout où une alimentation en eau est nécessaire à une température prédéfinie sur site. Contrôle du point de puisage. Contrôle de la distribution d eau chaude. AVANTAGES Mitigeur thermostatique facile à installer. Fiabilité remarquable. Mitigeurs livrés avec 2 clapets anti-retour NF. Peut être installé dans toutes les positions. Bouton de commande MMV-C avec échelle graduée (5 positions de réglage Min. à Max.), blocable par vis 6 pans évitant à l'utilisateur final de dérégler la température. Bouton de commande MMV-C à commande directe, avec un réglage direct de 30/50 C ou 35/60 C. Raccords unions mâles démontables 1/2 ou 3/4, et filetages mâles 3/4 ou mâles 1. 2 finitions : nickelée ou laiton brut. Performances conformes aux Normes EN1111 et EN1287. Corps en laiton DZR anti-corrosion. 55 C SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE Sécurité intégrée immédiate en cas d'interruption de l'eau froide ou de l'eau chaude (coupure du mitigeur avec débit résiduel) conforme aux normes EN1111 et EN C CARACTÉRISTIQUES Pression statique maximum : 10 bar. Pression de service : 0,1 à 5 bar. Alimentation en eau chaude : C, eau froide : 5-20 C. La différence de température entre l'eau chaude et l'eau mitigée doit être de 10 C (mini 5 C). Réglage usine de la température eau mitigée : 38 C. Plage de réglage de 30 à 65 C. Température : précise à 1,5 C de la température choisie (avec pression dynamique équilibrée). Débit à 3 bar : 57 L/min. Débit mini. : 5 L/min. 50 C MMV-C à commande directe MMV-C à commande directe, avec un réglage direct de la température par le bouton de manœuvre. Gamme MMV-C - finition nickelée diamètre raccordements bouton de réglage 30/65 C finition code réf. corps 1 raccords unions mâles G 1/2 Min. à Max. 5 positions nickelé corps 1 raccords unions mâles G 3/4 Min. à Max. 5 positions nickelé corps 3/4 raccords mâles DN 20 Min. à Max. 5 positions nickelé corps 1 raccords mâles DN 25 Min. à Max. 5 positions nickelé Gamme MMV-C - finition laiton brut diamètre raccordements bouton de réglage 30/65 C finition code réf. corps 1 raccords unions mâles G 1/2 Min. à Max. 5 positions laiton brut corps 1 raccords unions mâles G 3/4 Min. à Max. 5 positions laiton brut corps 1 raccords mâles DN 25 Min. à Max. 5 positions laiton brut Gamme MMV-C à commande directe, avec un réglage direct de la température diamètre raccordements plage de réglage finition code réf. corps 1 raccords unions mâles G 3/4 30/50 C nickelé corps 1 raccords unions mâles G 3/4 35/60 C nickelé corps 1 raccords mâles DN 25 30/50 C nickelé corps 1 raccords mâles DN 25 35/60 C nickelé13 INSTALLATION GROUPÉE (COLLECTIVE) : Installation groupée, 1 à 5 sorties, débit jusqu à 42 L/min : - T9715 1/2 B (corps blanc) ou C (chromé) - T9107 3/4 B (corps blanc) ou C (chromé) Confort : la température de l'eau obtenue est précise au degré près. Contrôlés unitairement en usine, les mitigeurs Trubert sont à étalonner à la mise en service. Un principe exclusif de montage de la manette facilite cet étalonnage. La régulation et la stabilité de la température sont excellentes, quelles que soient les variations de pression (maxi. : 1,5 bar) et de température aux entrées du mitigeur ainsi que du débit. Installation simplifiée à l'extrême : aucun outillage particulier n'est nécessaire ; l'arrivée d'eau chaude est prévue à gauche pour départ de l'eau mitigée en vertical. Les mitigeurs Trubert peuvent être placés dans différentes positions, sans gêner la lecture de la température... La maintenance est très facile : l'entretien est quasi nul de par la longévité et la résistance au tartre des mitigeurs Trubert. La cartouche est facilement interchangeable sans dépose du mitigeur. Simple à mettre en œuvre. Économique à utiliser. DESTINATION Appareil apparent recommandé pour toutes les applications où la température de l eau mitigée doit être maintenue exacte et constante, et modifiable à volonté. Destiné à être adapté à toutes les demandes spécifiques d eau à température précise, même à très petit débit. Utilisations à petit débit en sanitaire : douches, lavabos, robinetterie électronique... Robinetterie électronique - Utilisations industrielles - Utilisation en eau réfrigérée. AVANTAGES Ce mitigeur avec clapets homologués NF et filtres est très simple et efficace. Nombreuses plages de réglage : 15/50 C, 40/80 C ou 5/40 C. De manipulation facile, il permet de réaliser des économies d eau dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Les considérables économies d eau chaude réalisées assurent un amortissement très rapide du produit. Appareil destiné à être adapté à toutes les demandes spécifiques d eau à température précise, même à très petit débit. Corps laiton. Présentation ABS blanc (Réf. B) ou chromé (Réf. C), manette blanche graduée en C. 1 sortie haute. Filetage M 1/2 ou M 3/4 aux entrées et sorties, adapté à la plupart des raccords de robinetterie. Possibilité de blocage sur un degré ou une plage de température au moyen des butées fournies dans la manette. SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE En cas de rupture d alimentation en eau froide, l eau chaude est coupée instantanément, évitant les brûlures. LA RÉPONSE ANTI-LÉGIONELLES Cartouche démontable et interchangeable (facile à détartrer et désinfecter). Clapets NF intégrés évitant toute communication eau froide/eau chaude (résistants aux températures supérieures à 90 C). Choc thermique : oui, plusieurs possibilités : en utilisant une plage 40/80 C ou en démontant la manette de température et en tournant la cartouche sur la position chaud maxi, l appareil laisse alors la température eau chaude circuler (destruction de la bactérie dès 60 C). CARACTÉRISTIQUES Pression de service maxi. : 10 bar. Température eau chaude maxi. : 85 C. Appareil garanti 2 ans. Diamètre M 1/2 (15x21). débit (L/min) diamètre nbre de poste* plage de réglage finition code réf. poids mini 3 - maxi 42 M 1/2 15x21 1 à 5 15/50 C blanc 22T9715B 1,00 kg mini 3 - maxi 42 M 1/2 15x21 1 à 5 40/80 C blanc 22T9715B48 1,00 kg mini 3 - maxi 42 M 1/2 15x21 1 à 5 5/40 C blanc 22T9715B04 1,00 kg mini 3 - maxi 42 M 1/2 15x21 1 à 5 15/50 C chromé 22T9715C 1,00 kg mini 3 - maxi 42 M 1/2 15x21 1 à 5 40/80 C chromé 22T9715C48 1,00 kg mini 3 - maxi 42 M 1/2 15x21 1 à 5 5/40 C chromé 22T9715C04 1,00 kg Diamètre M 3/4 (20x27). débit (L/min) diamètre nbre de poste* plage de réglage finition code réf. poids mini 3 - maxi 42 M 3/4 20x27 1 à 5 15/50 C blanc 22T9107B 1,02 kg mini 3 - maxi 42 M 3/4 20x27 1 à 5 40/80 C blanc 22T9107B48 1,02 kg mini 3 - maxi 42 M 3/4 20x27 1 à 5 5/40 C blanc 22T9107B04 1,02 kg mini 3 - maxi 42 M 3/4 20x27 1 à 5 15/50 C chromé 22T9107C 1,02 kg mini 3 - maxi 42 M 3/4 20x27 1 à 5 40/80 C chromé 22T9107C48 1,02 kg mini 3 - maxi 42 M 3/4 20x27 1 à 5 5/40 C chromé 22T9107C04 1,02 kg * À titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité. 1314 Installation groupée, grand nombre de points utilisateurs (1 à 50 sorties), débit jusqu à 400 L/min : 14 - ULTRAMIX : TX91, TX92, TX93, TX94, TX95, TX96 TX9137, TX9237, TX9337, TX9437, TX9537, TX9637 Mitigeur thermostatique à double régulation fonctionnant suivant un principe de servo-moteur. Le dosage des eaux est obtenu par deux valves indépendantes l une pour l eau chaude, l autre pour l eau froide - fonctionnant comme deux relais hydrauliques. Ces deux valves sont pilotées par un bilame qui enregistre la température de l eau de sortie et dont la position est également réglable au moyen de la manette du mitigeur. Ce principe de fonctionnement présente de nombreux avantages, notamment : Aucune pièce métallique mobile en frottement, donc excellente résistance à l entartrage et remarquable longévité. Grâce au principe de fonctionnement des relais, aussi bonne régulation à petit débit qu à grand débit (ce qui n'est pas le cas de toutes les solutions proposées sur le marché). Sécurité anti-brûlure : en cas de rupture d alimentation en eau froide, ou en eau chaude, l eau mitigée est coupée instantanément. Confort : pas de douche écossaise, en cas d arrêt de l alimentation en eau chaude, le mitigeur est coupé instantanément. CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES : Appareil apparent recommandé pour toutes les applications où la température de l eau mitigée doit être maintenue exacte et constante, et modifiable à volonté. Plages de température standards : 10/50 C ou 30/70 C (sur demande et sans supplément de prix : plage de 5/40 C). Mécanisme thermostatique : avec une garantie de sécurité et de fiabilité ayant fait ses preuves depuis plus de 40 ans le mécanisme est directement solidaire du tampon/couvercle du mitigeur. Sous forme de cartouche, ce mécanisme est démontable et interchangeable. Clapets anti-retour homologués NF : Caractéristiques hydrauliques de très haut niveau en raison du dessin général de l obturateur. Filtration : Ancrage du filtre sur la cartouche par un support élastomère étanche. Accessibilité parfaite sans dépose de l appareil, démontage sans outillage, nettoyage facile sans instruction. PROTECTION CONTRE LA LÉGIONELLOSE : 2 méthodes sont prescrites par la Direction Générale de la Santé pour lutter contre cette bactérie : PRESCRIPTION DGS RÉPONSE ULTRAMIX 1 élever la température Oui à 100% à + de 70 C (choc thermique) 2 désinfecter (choc chimique) Oui à 100% CONNEXIONS DROITE OU GAUCHE? : Tous nos mitigeurs pour installations collectives (T9107, T9715, ULTRAMIX et modèles à brides) sont conçus pour une arrivée d eau CHAUDE à GAUCHE et une arrivée d eau FROIDE à DROITE. Sur demande spéciale, lorsque cette disposition est impossible, certains mitigeurs peuvent être montés à l opposé avec une cartouche spécifique de type IN (inversée). ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (ACS) Cette Attestation de Conformité Sanitaire certifie la conformité de notre matériel à l Arrêté du 29 Mai 1997 modifié et à la Circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 2002 N 571 du 25 Novembre 2002.15 Plage de réglage 10/50 C : pour alimentation de 1 à 50 postes sanitaires débit (L/min) diamètre nbre de postes* finition code réf. poids mini 3 - maxi 56 M 3/4 20x27 de 1 à 7 époxy gris 22TX91E 1,8 kg mini 3 - maxi 56 M 3/4 20x27 de 1 à 7 chromé 22TX91C 1,8 kg mini 3 - maxi 80 M 3/4 20x27 de 1 à 10 époxy gris 22TX92E 1,8 kg mini 3 - maxi 80 M 3/4 20x27 de 1 à 10 chromé 22TX92C 1,8 kg mini 3 - maxi 120 M 1 26x34 de 1 à 15 époxy gris 22TX93E 2,8 kg mini 3 - maxi 120 M 1 26x34 de 1 à 15 chromé 22TX93C 2,8 kg mini 5 - maxi 175 M 1 1/4 33x42 de 1 à 21 époxy gris 22TX94E 4,6 kg mini 5 - maxi 175 M 1 1/4 33x42 de 1 à 21 chromé 22TX94C 4,6 kg mini 5 - maxi 260 M 1 1/2 40x49 de 1 à 32 époxy gris 22TX95E 7,8 kg mini 5 - maxi 260 M 1 1/2 40x49 de 1 à 32 chromé 22TX95C 7,8 kg mini 6 - maxi 400 M 2 50x60 de 1 à 50 époxy gris 22TX96E 10,0 kg mini 6 - maxi 400 M 2 50x60 de 1 à 50 chromé 22TX96C 10,0 kg * À titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité. 15 Plage de réglage 30/70 C : pour bouclage d eau chaude sanitaire à 55 C ou plus. débit (L/min) diamètre nbre de postes* finition code réf. poids mini 3 - maxi 56 M 3/4 20x27 de 1 à 7 époxy gris 22TX91E37 1,8 kg mini 3 - maxi 56 M 3/4 20x27 de 1 à 7 chromé 22TX91C37 1,8 kg mini 3 - maxi 80 M 3/4 20x27 de 1 à 10 époxy gris 22TX92E37 1,8 kg mini 3 - maxi 80 M 3/4 20x27 de 1 à 10 chromé 22TX92C37 1,8 kg mini 3 - maxi 120 M 1 26x34 de 1 à 15 époxy gris 22TX93E37 2,8 kg mini 3 - maxi 120 M 1 26x34 de 1 à 15 chromé 22TX93C37 2,8 kg mini 5 - maxi 175 M 1 1/4 33x42 de 1 à 21 époxy gris 22TX94E37 4,6 kg mini 5 - maxi 175 M 1 1/4 33x42 de 1 à 21 chromé 22TX94C37 4,6 kg mini 5 - maxi 260 M 1 1/2 40x49 de 1 à 32 époxy gris 22TX95E37 7,8 kg mini 5 - maxi 260 M 1 1/2 40x49 de 1 à 32 chromé 22TX95C37 7,8 kg mini 6 - maxi 400 M 2 50x60 de 1 à 50 époxy gris 22TX96E37 10,0 kg mini 6 - maxi 400 M 2 50x60 de 1 à 50 chromé 22TX96C37 10,0 kg * À titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité. LA RÉPONSE ANTI-LÉGIONELLES : Vous pouvez avec le mitigeur tel quel (avec cartouche 30/70 C) : régler la température jusqu à 55 C dans le bouclage primaire (température conseillée). régler la température à 38 C dans le bouclage secondaire (utilisation douches par exemple) procéder à un choc thermique tout simplement en débloquant la manette de température et en la positionnant sur 70 C (ceci sans démonter le mitigeur, la cartouche ou la manette). Vous pouvez également en mettant la cartouche en position RINÇAGE c est à dire cartouche retournée, fixée à l envers, (voir mode opératoire simple et kit de rinçage livrés avec le mitigeur) : rincer le mitigeur et les canalisations (opération importante avant la mise en service). injecter dans le réseau un produit de désinfection (chlore) sans risque d endommager le mécanisme thermostatique puisqu il n est plus en contact avec l eau. procéder à un choc thermique à plus de 70 C, sans risque d endommager prématurément le mécanisme thermostatique puisqu il n est plus en contact avec l eau. KIT DE RINÇAGE = Avantage exclusif en cas de traitement préventif ou curatif (livré avec le mitigeur) Après avoir retiré manette, capot et vis, sortir l ensemble tampon/cartouche de son logement. Placer le joint plat (fourni dans l emballage) sur le col de l appareil. Placer l ensemble tampon/cartouche à l envers sur l appareil et le joint plat. Visser les vis provisoires fournies dans l emballage ; le mitigeur ainsi transformé devient un by-pass.16 16 ULTRAMIX HP mitigeur Haute Protection anti-vandalisme et inviolabilité Le mitigeur thermostatique ULTRAMIX "HP" a les mêmes caractéristiques que le mitigeur ULTRAMIX, mais il est équipé en plus d'un dispositif de protection anti-vandalisme. Mitigeur conçu spécifiquement pour les applications collectives où les risques de détérioration sont élevés. Le mécanisme et son réglage sont protégés par une façade métallique rendue inviolable par une serrure spécifique haute protection, finition chromée. Sécurité anti-brûlure et confort : en cas d arrêt de l alimentation en eau froide, ou en eau chaude, le mitigeur est coupé instantanément. Mécanisme thermostatique démontable équipé de filtres et de clapets anti-retour NF. Plages de réglage : 10/50 C, pour désinfection thermique : 30/70 C (sur demande). Kit de rinçage inclut. Cartouches de rechange ci-dessous. débit (L/min) diamètre nbre de poste* plage 10/50 C code réf. poids réf. cartouche rechange mini 3 - maxi 56 M 3/4 20x27 1 à 7 haute protection 22T/X91CHP 2,6 kg 22TX1 ou 22TX137 (30/70 C) mini 3 - maxi 80 M 3/4 20x27 1 à 10 haute protection 22T/X92CHP 2,6 kg 22TX2 ou 22TX237 (30/70 C) mini 3 - maxi 120 M 1 26x34 1 à 15 haute protection 22T/X93CHP 3,7 kg 22TX3 ou 22TX337 (30/70 C) mini 5 - maxi 175 M 1 1/4 33x42 1 à 21 haute protection 22T/X94CHP 5,3 kg 22TX4 ou 22TX437 (30/70 C) mini 5 - maxi 260 M 1 1/2 40x49 1 à 32 haute protection 22T/X95CHP 8,7 kg 22TX5 ou 22TX537 (30/70 C) mini 6 - maxi 400 M 2 50x60 1 à 50 haute protection 22T/X96CHP 10,8 kg 22TX6 ou 22TX637 (30/70 C) * À titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité. Pour installation nécessitant un plus fort débit, les cartouches TX1 et TX2 ainsi que TX137 et TX237 sont compatibles et interchangeables. ULTRAMIX FNC mitigeur spécial sécurité Le mitigeur thermostatique ULTRAMIX "FNC" a les mêmes caractéristiques que le mitigeur ULTRAMIX, mais il intègre une sécurité et autorise le puisage même en cas de coupure de l'eau chaude. Modèle spécial pour les installations avec douches de sécurité ou lave-yeux de secours. Sécurité anti-brûlure : en cas d arrêt de l alimentation en eau froide, le mitigeur est coupé instantanément. Mécanisme thermostatique démontable équipé de filtres et de clapets anti-retour NF. Plage de réglage : 10/50 C, la température de consigne est insensible aux variations de débit de l installation, à débit minimum comme maximum. Cartouches de rechange ci-dessous. débit (L/min) diamètre nbre de poste* plage 10/50 C code réf. poids réf. cartouche rechange mini 3 - maxi 56 M 3/4 20x27 1 à 7 spécial sécurité 22TX91FNC 2,3 kg 22TX1FNC mini 3 - maxi 80 M 3/4 20x27 1 à 10 spécial sécurité 22TX92FNC 2,3 kg 22TX2FNC mini 3 - maxi 120 M 1 26x34 1 à 15 spécial sécurité 22TX93FNC 3,5 kg 22TX3FNC mini 5 - maxi 175 M 1 1/4 33x42 1 à 21 spécial sécurité 22TX94FNC 5,0 kg 22TX4FNC mini 5 - maxi 260 M 1 1/2 40x49 1 à 32 spécial sécurité 22TX95FNC 8,6 kg 22TX5FNC mini 6 - maxi 400 M 2 50x60 1 à 50 spécial sécurité 22TX96FNC 11,1 kg 22TX6FNC * À titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité. ULTRAMIX OMDA mitigeur pour hydrothérapie, balnéo, ou applications médicalisées Le mitigeur thermostatique ULTRAMIX "OMDA" a les mêmes caractéristiques que le mitigeur ULTRAMIX, mais il possède une protection RILSAN cuite au four à 250 C protègeant le corps du mitigeur à l'endroit des sièges et canaux d'arrivée eaux froide et chaude. Modèle spécial prévu pour résister à l eau de mer, l eau adoucie et l eau déminéralisée. Cartouche du mitigeur : visserie, gicleurs de membrane et trémies réalisés en inox. Sécurité anti-brûlure et confort : en cas d arrêt de l alimentation en eau froide, ou en eau chaude, le mitigeur est coupé instantanément. Mécanisme thermostatique démontable équipé de filtres et de clapets anti-retour NF. Plage de réglage : 10/50 C, la température de consigne est insensible aux variations de débit de l installation, à débit minimum comme maximum. Mitigeurs apparents, ou encastrés : (T/X8256OMDA - T/X8280OMDA - T/X83OMDA). Cartouches de rechange ci-dessous. débit (L/min) diamètre nbre de poste* plage 10/50 C code réf. poids réf. cartouche rechange mini 3 - maxi 56 M 3/4 20x27 1 à 7 spécial eau de mer 22TX91OMDA 2,3 kg 22TX1OMDA mini 3 - maxi 80 M 3/4 20x27 1 à 10 spécial eau de mer 22TX92OMDA 2,3 kg 22TX2OMDA mini 3 - maxi 120 M 1 26x34 1 à 15 spécial eau de mer 22TX93OMDA 3,5 kg 22TX3OMDA * À titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité.17 Kit Haute Protection Permet de transformer les mitigeurs Ultramix (toutes plages de température, chromé, époxy), et mitigeurs ancienne gamme série 9000, en mitigeur haute protection. ULTRAMIX Adaptateur Manette Verrou Haute-Protection 17 Le kit inclut : façade métallique chromée, serrure haute protection et clé pour dito. Kit Haute Protection pour mitigeur type TX91, TX92, ancienne gamme 9200 TX93, ancienne gamme 9300 TX94, ancienne gamme 9400 TX95, ancienne gamme 9500 TX96, ancienne gamme 9600 Capot chromé Haute-Protection Clé de verrou Haute-Protection Kit HAUTE PROTECTION code réf. 22TB TB TB TB TB Installation groupée grand débit ou application industrielle, débit jusqu à 1200 L/min : - Mitigeurs T70 à brides gros débit DN65, DN80, DN100 Une gamme de mitigeurs thermostatiques spécifiquement conçus pour les installations à grand débit, où le contrôle de la température doit être assuré pour de multiples points utilisateurs (jusqu à 1200 L/min). Pour applications sanitaires ou industrielles. Régulation de l eau sanitaire, douches collectives des installations importantes. Sécurité anti-brûlure : en cas de rupture d alimentation en eau froide, ou en eau chaude, l eau mitigée est coupée instantanément. Confort : pas de douche écossaise, en cas d arrêt de l alimentation en eau chaude, le mitigeur est coupé instantanément. Ce mitigeur apporte confort et sécurité aux installations à gros débits. De considérables économies sont réalisées, le gaspillage d eau chaude étant éliminé et les déperditions calorifiques dans les canalisations très réduites. Possibilité de transformation du mitigeur 10/50 C en 30/70 C. L appareil est fourni avec un panier-filtre en acier inoxydable placé dans chacune des brides d entrées, et peut être fourni avec brides rondes, à collerettes, taraudées, percées, PN 16, en acier forgé ; boulons et joints. Les matières constitutives sont résistantes à la corrosion et à l entartrement : Corps en fonte, pièces intérieures en bronze et laiton, manette graduée de 10 à 50 C ou 30 à 70 C. Pas de cartouche interchangeable, ni de clapets de non retour. Raccordement à bride (PN 16). Possibilité d inversion eau chaude / eau froide, sur demande. Installation : prévoir impérativement les clapets anti-retour et by-pass (un sur l'eau chaude et un sur l'eau froide). Il est indispensable de disposer d une pression à l écoulement d eau minimum de 0,8 bar pour les tailles G et H et de 0,5 bar pour la taille J, en eau chaude et en eau froide ; et, si la pression d une des deux eaux est inférieure à 1,5 bar, il est nécessaire que l autre lui soit sensiblement égale. Pression de service maxi. : 10 bar. Pression dynamique maxi. : 6 bar. Température d eau chaude maxi. : 85 C. Garantie : mitigeurs et cartouches garantis 2 ans. Plage de réglage 10/50 C. taille DN débit (L/min) nbre postes* plage de réglage code réf. poids G 2 1/2, 65 mm de 10 à 360 de 1 à 36 10/50 C 22T kg H 3, 80 mm de 12 à 700 de 1 à 70 10/50 C 22T kg J 4, 100 mm de 14 à 1200 de 2 à /50 C 22T kg Plage de réglage 30/70 C. taille DN débit (L/min) nbre postes* plage de réglage code réf. poids G 2 1/2, 65 mm de 10 à 360 de 1 à 36 30/70 C 22T kg H 3, 80 mm de 12 à 700 de 1 à 70 30/70 C 22T kg J 4, 100 mm de 14 à 1200 de 2 à /70 C 22T kg * À titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité.18 18 Points nécessitant une attention particulière La précision, la sensibilité, le débit, la longévité du mitigeur ne seront assurés que dans la mesure où il sera bien entretenu, et, au préalable, où il aura été correctement choisi. Pour définir la taille du mitigeur le mieux adapté à une utilisation déterminée, il faut impérativement connaître deux éléments : le débit total instantané et la pression dynamique disponible à l écoulement pour l eau chaude et pour l eau froide, aux arrivées du mitigeur. On pourra la mesurer ou la calculer, en s aidant au besoin de l Abaque de DARIES ou du progiciel de calcul WATTS (disponible sur le site conçu pour valider le calcul exécuté manuellement pour choisir le bon mitigeur (selon les pressions, les diamètres des tuyauteries, le débit souhaité et le nombre de points de puisage). On pourra également utiliser cet outil pour s assurer que la vitesse d eau n est pas excessive. N admettre en aucun cas de pression statique supérieure à 10 bar. l Le bon dimensionnement du mitigeur, c est-à-dire le choix du débit (en fonction des critères énoncés dans nos documentations techniques). l La température de l eau chaude qui ne doit pas excéder 85 C pour éviter un vieillissement prématuré de l appareil et de l installation, mais rester supérieure au point de consigne avec une différence de 5 C mini entre les deux fluides. l Le compteur d eau dont le débit maximum donné conditionne le débit possible de l installation. l La longueur et le diamètre des canalisations qui, au travers des pertes de charge et de la vitesse d eau, faciliteront ou compliqueront le fonctionnement de l installation. l A ce titre, le diamètre des tubes d alimentation et celui du départ en eau mitigée, doit être du même diamètre nominal que le mitigeur, un décalage d une section (en plus ou en moins) est uniquement toléré. l Sécurité anti-brûlure : En cas de rupture d alimentation en eau froide, l eau chaude est coupée instantanément ( T EC/EM > 10 C). LÉGIONELLOSE ET BRÛLURES PAR EAU CHAUDE SANITAIRE EN COLLECTIVITÉS ET HABITAT Légionellose WATTS RÉDUIT LES RISQUES DE LÉGIONELLOSE La problématique La légionelle, responsable de la légionellose, est une bactérie présente naturellement dans l eau et que l on retrouve dans les canalisations d eau. Sa prolifération constitue un très grave danger pour la santé publique. La contamination se fait par inhalation. Les raisons les plus fréquentes d une prolifération dangereuse de la bactérie sont : - température de l eau chaude trop basse, - stagnation de cette eau dans les circuits, - sédimentation et entartrage des canalisations. La bactérie est détruite lorsque la température de l eau atteint 60 C (destruction en +/- 30 minutes). D un autre côté, l augmentation de la température des circuits ECS démultiplie les risques de graves brûlures aux utilisateurs d un point de puisage. Brûlure L analyse et le savoir faire de WATTS INDUSTRIES L expertise mondiale et le savoir-faire de WATTS Industries permettent la meilleure prévention avec une solution complète pour la maîtrise de la température des réseaux d eau chaude sanitaire : de la boucle d eau mitigée à température constante avec ULTRAMIX, jusqu à la protection du point de puisage avec MINIMIXing. Nous appelons cette approche, l approche " multi niveaux " : une eau à la bonne température pour chaque usage. Il s agit de maîtriser la température de l eau dans les installations, de la production, la distribution, jusqu au point d utilisation. La production d eau chaude doit fournir en permanence une eau à 65 C, voir plus dans le cadre de désinfections thermiques éventuelles. Le principe du bouclage est essentiel. Une première boucle de distribution destinée aux lavabos et cuisines est maintenue constante avec un retour sur la production à minimum 50/55 C.19 MITIGEURS THERMOSTATIQUES Avec ULTRAMIX, mitigeur thermostatique collectif, le bouclage permet d alimenter en tous points de la boucle une eau mitigée au degré près, à température constante, quelles que soient les variations de débit, de pression et de température de l installation. En cas d élévation thermique préventive ou curative, le mitigeur permet ensuite un rétablissement immédiat de la température de la boucle et donc une reprise rapide de l exploitation. Mitigeur ULTRAMIX, plage 30/70 C = Maintien en température de la boucle. Mitigeur ULTRAMIX, plage 10/50 C = Alimentation des points de puisage sanitaires. Un second " niveau " de température destiné aux zones à risques type douches, est équipé d un mitigeur étalonné à 38/39 C, ce réseau plus petit en longueur et en volume (inférieur ou égal à 3 litres), évite tout problème dû à la stagnation. Le mitigeur thermostatique, en plus d assurer la sécurité anti-brûlures, permet de moins entartrer les appareils et les canalisations, d où une longévité supérieure de l ensemble tout en minimisant un facteur de développement de la bactérie. Le principe de pilotage automatique des fluides permet une bonne gestion de l eau chaude : pas de gaspillage d eau et de calories par tâtonnements dans l ajustement de la température, réduction des pertes calorifiques en ligne, arrêt temporaire du débit d eau tiède aussi souvent que souhaité. Mitigeur T9107 ou T9715 plage 15/50 C = Alimentation de 1 à 5 postes sanitaires. Mitigeur MINIMIXing au point de puisage = Sécurisation du poste sanitaire, prévention anti-légionelles et suppression des risques de brûlures. Dans les collectivités, il est impératif de combiner le caractère utilitaire, la robustesse, et la simplicité avec les économies. La distribution d eau chaude sanitaire impose des obligations aux gestionnaires qui doivent réduire leurs coûts de gestion tout en déployant des systèmes très fiables pour les usagers. Le confort et la sécurité de ces derniers doivent également être satisfaits. L approche " multi niveaux " répond parfaitement à ces exigences particulières. Les larges possibilités d utilisation, la simplicité de maintenance et leurs compatibilités avec les exigences sanitaires, en font une solution technique idéale. ULTRAMIX comme le nouveau mitigeur MINIMIXing pour point de puisage, sont disponibles avec des plages de température de 30/70 C, ils sont équipés de clapets NF résistants à des températures jusqu à 90 C, les mécanismes sont facilement démontables et interchangeables, pouvant ainsi être détartrés et désinfectés. Ils permettent la réalisation d opérations préventives ou curatives anti-légionelles : chocs thermiques et/ou chimiques indispensables à la destruction de la bactérie. Mais leur principale qualité reste leur débit minimum, en effet l ouverture d une seule douche suffit à leur parfait fonctionnement, ce qui n est pas le cas de tous les mitigeurs collectifs qui demandent un certain débit pour fonctionner correctement. Cette notion de sécurité n est pas à négliger, on imagine les risques pour un enfant retardataire qui prend sa douche en dernier après un match! 1920 20 Réglementation et responsabilités : Rappel du cadre réglementaire : - Arrêté du 30 Novembre 2005 modifiant l Arrêté du 23 Juin 1978 (Art. 36) relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public. - Circulaire DGS n 2002/273 du 2 mai 2002 rapport du Conseil Supérieur d'hygiène Publique de France (CSHPF) relatif à la gestion du risque lié aux légionelles. - Circulaire DGS/DHOS N 2002/243 du 22 avril 2002 (modifiant la circulaire DGS N 98/771 du 31 décembre 1998) sur la mise en œuvre de bonnes pratiques d'entretien des réseaux d'eau dans les établissements de santé. - Arrêté préfectoral 2001 dans les Hauts-de-Seine et en Ille et Vilaine sur la prévention de la légionellose dans les établissements recevant du public. - Arrêté préfectoral 2001 en Ille et Vilaine sur la prévention de la légionellose dans les établissements de bains. - Circulaire DGS N 98/771 du 31 décembre 1998 sur les moyens de prévention du risque lié aux légionelles dans les installations à risque et dans celles des bâtiments recevant du public. - Décret N du 11 décembre 1998 (modifiant le décret n du 10 juin 1986) fixant la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire en application de l'article L.11 du code de la santé publique. - Circulaire DGS N 97/311 du 24 avril 1997 sur la surveillance et la prévention de la légionellose. - Décret N du 4 mai 1994 sur la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques et modifiant le code du travail. - Circulaire N 420-TG3 du 28 Mai 1974 : Texte spécifique sur la prévention des accidents de brûlure. Les solutions produits > MINIMIXing s intègre dans la solution complète "multi niveaux" en complément du mitigeur collectif ULTRAMIX, en sécurisant les points de puisages du premier niveau de température de la boucle de distribution (temp. supérieure à 55 C) : - prévention anti-légionelles - maîtrise de la température du réseau d'eau chaude sanitaire (jusqu'au point de puisage) - et suppression des risques de brûlures par eau excessivement chaude. Le mitigeur thermostatique MINIMIXing très compact et d un design actuel (corps poli et chromé) s installe facilement sur un robinet d isolement mural ou sur sa platine murale fournie. Le réglage sécurisé de la température est à prérégler par l installateur ; la rapidité de réaction du mécanisme est remarquable. MINIMIXing est conforme à la norme européenne EN 1111 et à la norme EN La parade MINIMIXing contre la prolifération des légionelles : - Pour détartrage et désinfection, la cartouche thermostatique du MINIMIXing est facilement démontable et interchangeable, sans dépose du mitigeur. Opération à effectuer une fois l'an. - Pour empêcher toute communication eau chaude/eau froide (et ainsi le passage de la bactérie d'un réseau à un autre, par exemple de l'eau chaude vers l'eau froide), Minimixing dispose de 2 clapets anti-retour et de filtres en acier inoxydable. - Possibilité de réaliser un choc thermique : En ouvrant le capot du MINIMIXing et en tournant simplement la cartouche sur la position chaud maxi (destruction de la bactérie dès 60 C). Opération à effectuer une fois l'an ou après chaque période de non fonctionnement (facilement réalisable sur MINIMIXing grâce à sa cartouche thermostatique qui va jusqu'à 70 C). Remarque : lors des chocs thermiques, l'élévation de la température peut provoquer une destruction de l'étanchéité des clapets et ainsi donner l'effet inverse rechercher, les bactéries présentent dans l'eau chaude se retrouvant dans l'eau froide (ou inversement) et allant contaminer d'autres parties du réseau. Sur MINIMIXing comme sur ULTRAMIX, les clapets agréés NF résistent à ces chocs thermiques grâce à leur tenu à des températures supérieures à 90 C. KIT DE RINÇAGE - Possibilité de réaliser un choc chimique : À l'aide d'un kit de rinçage fourni, on peut facilement procéder à une chasse avec une solution désinfectante. joint plat bouchon Kit de rinçage Cartouche Montrer encore
PRÉVENTION DE 2 RISQUES MAJEURS BRÛLURE & LÉGIONELLOSE
INSTALLATIONS D EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES COLLECTIVITÉS PRÉVENTION DE 2 RISQUES MAJEURS BRÛLURE & LÉIONELLOSE Bien que dangereuse car elle peut être mortelle, la lutte contre la légionellose ne doit Plus en détail Robinet thermostatique à préréglage pour conduites de circulation d E.C.S. «Aquastrom T plus»
Robinet thermostatique à préréglage pour conduites de circulation d E.C.S. Information technique Descriptif du cahier des charges: Robinet thermostatique Oventrop à préréglage pour conduites de circulation Plus en détail CATALOGUE DE VENTE 2014-2015 SOLUTIONS DE REGULATION ET CHAUFFAGE SOL
CATALOGUE DE VENTE 2014-2015 SOLUTIONS DE REGULATION ET CHAUFFAGE SOL Robinetterie de sécurité Sécurité et économies d eau COMAP offre une gamme d équipements de sécurité et de protection de la distribution Plus en détail Information technique
Das Qualitätsmanagementsystem von Oventrop ist gemäß DIN-EN- ISO 001 zertifiziert. Descriptif du cahier des charges: Robinet thermostatique Oventrop «Aquastrom T plus» à préréglage pour conduites de circulation Plus en détail COMMENT GERER LE RISQUE LIE AUX LEGIONELLES DANS UN RESEAU D EAU CHAUDE SANITAIRE? Juin 2006 Drass des Pays de la Loire 1
COMMENT GERER LE RISQUE LIE AUX LEGIONELLES DANS UN RESEAU D EAU CHAUDE SANITAIRE? Juin 2006 Drass des Pays de la Loire 1 Plan de l intervention Un préalable : bien connaître son installation Les 3 principes Plus en détail Instructions de montage. Instructions de montage
Instructions de montage Instructions de montage 1 Raccord-S Silicone (sans acide acétique!) 2 3 Français Attention! La robinetterie doit être installée, rincée et contrôlée conformément aux normes valables! Plus en détail Descriptif. Fonctions. Caractéristiques. Applications. Tests. Vanne de régulation permettant la limitation et la stabilisation hydraulique du débit.
DN 50 à 000 - Série K 0 Vanne de régulation permettant la limitation et la stabilisation hydraulique du débit. Descriptif Généralités sur le fonctionnement de la vanne Hydrobloc, voir fiche Série K. Gamme Plus en détail CHAUFFE EAU INSTANTANE EXTRA PLAT - ECRAN LED DJS DOCUMENTATION
CHAUFFE EAU INSTANTANE EXTRA PLAT - ECRAN LED DJS DOCUMENTATION DJS France Centre Paris Pleyel - 153 bd Anatole France - 93521 Saint-Denis Cedex 01 Tél : 01 83 64 66 59 / 06 77 55 85 38 - Fax : 01 83 64 Plus en détail Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08
Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08 Table des matières 1 Remarques relatives à la documentation 4 2 Identification CE 4 3 Choix de l emplacement 4 4 Consignes de sécurité 4 5 Liste Plus en détail DN 3/8" à 4" Femelle BSP - 10 C + 110 C Pression Maxi : 16 Bars jusqu au 2 Caractéristiques : Tamis inox démontable Femelle / Femelle Filtration fine
Dimensions : Raccordement : Température Mini : Température Maxi : DN 3/8" à 4" Femelle BSP - 10 C + 110 C Pression Maxi : 16 Bars jusqu au 2 Caractéristiques : Tamis inox démontable Femelle / Femelle Filtration Plus en détail Recommandations pour la surveillance de la température de l eau chaude sanitaire
Délégation territoriale du Val-d Oise Recommandations pour la surveillance de la température de l eau chaude sanitaire Maîtriser la température de l eau chaude sanitaire L exploitant d un réseau d eau Plus en détail Descriptif. Fonctions. Caractéristiques. Applications. Tests. Vanne de régulation permettant la limitation et la stabilisation hydraulique du débit.
REDUCTEUR DE PRESSION A MEMBRANE RINOX CT0051 2014 * GAMME DE PRODUCTION REDUCTEUR DE PRESSION A MEMBRANE RINOX Code Mesure Fixation P max amont P de réglage (aval) Préréglage 51.04.70* G 1/2 51.05.70* Plus en détail Laddomat 21-60 Kit de chargement
Laddomat 21-60 Kit de chargement Laddomat 21 a pour fonction de... Guide d utilisation et d installation... lors du chauffage, permettre à la chaudière de rapidement atteindre la température de service.... Plus en détail Installation de la station FS36
Installation de la station FS36 Plancher sans chape CaleôSol, Mur Chauffant CaleôMur Introduction Le chauffage par le sol à base d'eau est dit à basse température, ce qui signifie que la température d'écoulement Plus en détail DTUs & Documents d'aide à la maintenance et à la conception des installations intérieur de distribution d eau
DTUs & Documents d'aide à la maintenance et à la conception des installations intérieur de distribution d eau olivier.correc@cstb.fr Nouveaux Documents Techniques Unifiés DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour Plus en détail Robinetterie «haut de gamme» + Systèmes Robinetterie pour installations d eau potable «Aquastrom T plus» «Aquastrom C» «Aquastrom P»
Innovation + Qualité Robinetterie «haut de gamme» + Systèmes Robinetterie pour installations d eau potable «Aquastrom T plus» «Aquastrom C» «Aquastrom P» Gamme de produits Conditions générales et directives Plus en détail SÉCURITÉ SANITAIRES DES RÉSEAUX
SÉCURITÉ DES RÉSEAUX SANITAIRES Sécurité... 10 Groupes de Vases d'expansion sanitaire Mitigeurs...16 Domestiques Collectifs Équilibrage des boucles Réducteurs de pression...149 Accessoires sanitaires...15 Plus en détail de faible capacité (inférieure ou égale à 75 litres) doivent être certifiés et porter la marque NF électricité performance.
9.5. PRODUCTION D EAU CHAUDE sanitaire Les équipements doivent être dimensionnés au plus juste en fonction du projet et une étude de faisabilité doit être réalisée pour les bâtiments collectifs d habitation Plus en détail DJS FRANCE CHAUFFE EAU ELECTRIQUE INSTANTANE AVANTAGES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MODELES ET TARIFS GARANTIE - LIVRAISON
DJS FRANCE CHAUFFE EAU ELECTRIQUE INSTANTANE AVANTAGES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MODELES ET TARIFS GARANTIE - LIVRAISON DJS France ZI Les Chanoux 62 rue Louis Ampère 93330 Neuilly-sur-Marne Tel: 01 48 Plus en détail Grohtherm 1000. Grohtherm 1000
34 143 34 256 Grohtherm 1000 34 155 34 156 Grohtherm 1000 D...1 I...5 N...9 GR...13 TR...17 BG...21 RO...25 GB...2 NL...6 FIN...10 CZ...14 SK...18 EST...22 RUS CN...26 F...3 S...7 PL...11 H...15 SLO...19 Plus en détail Notice de dimensionnement d une installation Power-Pipe TM
Notice de dimensionnement d une installation Power-Pipe TM SARL Solénove Énergie 220 rue de Chemeau 45560 Saint Denis en Val, France Tél : 02 38 49 14 90 Email : info@solenove-energie.fr Sommaire 1. Dimensionnement Plus en détail 02 Composants pour installations solaires page
02 02 Composants pour installations solaires page Mélangeur thermostatique - Vanne de zone déviatrice - Raccords 3-pièces 8 Groupe solaire 9 Purgeurs d air - Soupape de sécurité - Dégazeur 62 Raccords Plus en détail Ventilo-convecteur KL. Mural Plafonnier
Ventilo-convecteur KL Mural Plafonnier 1 Description Mural carrossé soufflage par le dessus 7 tailles de ventilo-convecteur pour des débits d air allant de 150 à 1077 m³/h, des puissances calorifiques Plus en détail Ecoconception : Bannir du marché les produits les moins performants
En 2015, en aout et septembre, les mesures des règlements européens pour l écoconception et l étiquetage énergétique d appareils de chauffage, de production d eau chaude et de stockage de l eau entrent Plus en détail Les économies d eau, l affaire de tous
Les économies d eau, l affaire de tous La robinetterie Les toilettes L électroménager Liens vers sites spécialisé Sources La robinetterie les réducteurs de pression individuel robinets mitigeurs robinets Plus en détail Ballon E.C.S. type 120/40
Notice technique Ballon E.C.S. type 120/40 Ballon E.C.S. type 120/40 Préparateur indépendant d eau chaude sanitaire (E.C.S.) à accumulation de hautes performances et de forte capacité. Ballon E.C.S. type Plus en détail Victori. Victori - Version: 01. FR Mitigeur thermostatique bain/douche - Réf: 5052931152575
Victori Victori - Version: 01 623538 FR Mitigeur thermostatique bain/douche - Réf: 5052931152575 [01] x 2 [02] x 2 [03] x 2 [04] x 1 [05] x 1 [06] x 2 623538 Mitigeur thermostatique bain/douche 623538 Plus en détail «Regudis W-HTU» Stations d appartement
Information technique Descriptif du cahier des charges: Les stations d appartement Oventrop «Regudis W-HTU» s utilisent pour l alimentation d appartements individuels en eau de chauffage, eau chaude sanitaire Plus en détail Module Harmony SOMMAIRE
sd 201 1 NOTICE D'INSTALLATION ET D'EMPLOI Module Harmony SOMMAIRE page Présentation ------------------------------------------------ 3 Caractéristiques techniques ------------------------------ 3 Descriptif Plus en détail Ballons d eau chaude électriques à circuit fermé Z.., AQ.., IND/IDE.., ID.., HR-N/HR-T.., STA.., HB..
Ballons d eau chaude électriques à circuit fermé Z.., AQ.., IND/IDE.., ID.., HR-N/HR-T.., STA.., HB.. Les ballons d eau chaude électriques à circuit fermé HAJDU sont créés pour fournir de l eau chaude Plus en détail «Regudis W-HTF» Stations d appartement avec circuit à haute température
Information technique Descriptif du cahier des charges: Les stations d appartement Oventrop «Regudis W-HTF» avec circuit à haute température s utilisent pour l alimentation d appartements individuels en Plus en détail Colonne de Douche Thermostatique
Colonne de Douche Thermostatique Guide général d installation Les poignées et accessoires sont différents selon les modèles INTRODUCTION Ce guide général d installation vous montre comment installer, assurer Plus en détail V5001P Kombi-Auto VANNE DE REGULATION DE PRESSION DIFFERENTIELLE FICHE PRODUIT. Application. Conception. Caractéristiques. Spécifications.
V5001P Kombi-Auto VANNE DE REGULATION DE PRESSION DIFFERENTIELLE FICHE PRODUIT Application La vanne de régulation automatique de pression différentielle Kombi V5001P est utilisée pour maintenir l équilibre Plus en détail VANNE D ÉQUILIBRAGE POUR RÉSEAU D EAU CHAUDE SANITAIRE. Manuelle. Motorisée. Prévention et lutte. contre les légionelles
VANNE D ÉQUILIBRAGE POUR RÉSEAU D EAU CHAUDE SANITAIRE Manuelle Motorisée Prévention et lutte contre les légionelles GRK NET PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES LÉGIONELLES LA SOLUTION POUR LA MAINTENANCE DES Plus en détail Vannes de radiateur. Building Technologies HVAC Products. Série NF, pour installations de chauffage bitube
06 EN - Vannes droites à voies VDN... Vannes d'équerre VEN... Vannes d'équerre inverse VUN... Vannes de radiateur Série NF, pour installations de chauffage bitube VDN VEN VUN Boîtier en laiton, nickelé Plus en détail Notions sur les différents systèmes de chauffage
TECHNIQUES DES INSTALLATIONS SANITAIRES Nom : ET ENERGIES THERMIQUES Les réseaux de chauffage Section énergétique Mr CHENUIL Notions sur les différents systèmes de chauffage On donne : Un dossier ressource Plus en détail jusqu à 350bar jusqu à 150l/min Ventilpatroner Blocs de raccordement
jusqu à 350bar jusqu à 150l/min Ventilpatroner Blocs de raccordement 1. DESCRIPTION 1.1. GENERALITES Le fonctionnement des soupapes parachute FLUTEC est déterminé par un débit d huile, qui lors d une rupture Plus en détail LES SOLUTIONS «PRÊT-À-POSER»
LES SOLUTIONS «PRÊT-À-POSER» GRK ARMOIRES hydro-câblées KITS de montage FABRICANT FRANÇAIS K I T S D E M O N TA G E ref. 8500-0 Pour compteur (de 110 ou 130 mm) Raccord télescopique 3/4 Manchette plastique Plus en détail LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE
Lot N 13 : CHAUFFAGE GAZ- VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE - DPGF - page 1 LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE 1 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SOLAIRE 2 COMPTAGE 3 VENTILATION 4 PLOMBERIE SANITAIRE Plus en détail Informations générales
Informations générales Champ d'application En fonction du modèle, ThermoCycle WRG peut s installer sur les canalisations d eaux grises de : - maisons individuelles, immeubles d'appartements, - campings, Plus en détail Chaudières gaz à condensation VITODENS 100-W. climat d innovation
Chaudières gaz à condensation VITODENS 100-W climat d innovation Vitodens 100-W Performances, longévité, prix séduisant 2/3 VITODENS 100-W Performances, longévité, prix séduisant Vous cherchez une chaudière Plus en détail Eau chaude sanitaire FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE Eau chaude sanitaire 2 5 6 6 CONNAÎTRE > Les besoins d eau chaude sanitaire > Les modes de production > La qualité de l eau > Les réseaux de distribution > La température de l eau REGARDER Plus en détail Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : www.sferaco.fr
Dimensions : Raccordement : Température Mini : Température Maxi : DN 1/2" à 1" Mâle, cannelé + 0 C + 60 C Pression Maxi : 16 Bars Caractéristiques : Avec raccord au nez Brise jet incorporé ( Sauf Ref.682 Plus en détail Distributeurs de circuits de chauffage. Distributeurs de circuits de chauffage par le sol
I.6.2 par le sol Tous les composants des distributeurs de circuits de chauffage par le sol SCHÜTZ sont parfaitement harmonisés, s'inscrivent dans la logique système en liaison avec les armoires de distribution Plus en détail Régulateurs de Type B, BCH, R, H, BE, BCHE
s de Type B, BCH, R, H, BE, BCHE K00 K01 K02 RÉGULATEURS DOMESTIQUES POUR FLUIDES GAZEUX K03 s TYPE B s domestiques pour fluides gazeux UTILISATIONS Immeuble collectif Maison individuelle Branchement Enterrable Plus en détail Module Thermique MT 2000 CAHIER TECHNIQUE. LIB 0003 UF - 1ère édition - 09/99
Module Thermique MT 2000 LIB 000 UF - 1ère édition - 09/99 CAHIER TECHNIQUE SOMMAIRE 1 PRESENTATION - DESCRIPTION 1.1 Présentation... pag. 1.2 Description générale... pag. 1. Raccordements à l installation... Plus en détail ANNEXE RUBRIQUE QUALITE DE L EAU
Sommaire ANNEXE RUBRIQUE QUALITE DE L EAU 1. Réseau d eau... 2 2. Rapport d analyse Qualité sanitaire de l eau... 3 3. Eaux pluviales... 6 4. Revêtements spéciaux... 7 5. Analyse de l eau... 7 5.1 Arrêté Plus en détail Régulateurs automoteurs combinés pour pression différentielle, débit et température
Régulateurs automoteurs combinés pour pression différentielle, débit et température Application Régulateurs pour installations de chauffage à distance, thermogénérateurs, échangeurs thermiques et autres Plus en détail Manuel d installation et d utilisation. Ballon tampon PS V 1.0
Manuel d installation et d utilisation Ballon tampon PS V 1.0 TABLE DES MATIERES 1. Description du produit... 2 1.1 Type... 2 1.2 Isolation thermique... 2 1.3 Spécifications... 2 2. Généralités... 2 3. Plus en détail Vannes 3 voies avec filetage extérieur, PN 16
4 464 Vannes 3 voies avec filetage extérieur, PN 6 VXG44... Corps en bronze CC49K (Rg5) DN 5...DN 40 k vs 0,25...25 m 3 /h Corps filetés avec étanchéité par joint plat G selon ISO 228/ Des raccords à vis Plus en détail 2195257 ballons ECS vendus en France, en 2010
SOLUTIONS D EAU CHAUDE SANITAIRE En 2010, le marché de l ECS en France représente 2 195 257 ballons ECS de différentes technologies. Dans ce marché global qui était en baisse de 1,8 %, les solutions ENR Plus en détail MANUEL D INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE SOMMAIRE. Fonction. Avertissements Gamme de produits Caractéristiques techniques
8/FR www.caleffi.com Groupes de transfert pour installations solaires Copyright Caleffi Séries 8 9 MANUEL D INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE SOMMAIRE Fonction Avertissements Gamme de produits Caractéristiques Plus en détail Fiche technique. Vannes thermostatiques à eau de refroidissement Type AVTA. Septembre 2002 DKACV.PD.500.A4.04 520B1429
Fiche technique Vannes thermostatiques à eau de refroidissement Septembre 2002 DKACV.PD.500.A4.04 520B1429 Table des matières Page Introduction... 3 Caractéristiques techniques... 3 AVTA pour fluides neutres... Plus en détail Le chauffe eau à accumulation électrique
Le chauffe eau à accumulation électrique I) Composition d un chauffe eau électrique Leurs constitutions sont sensiblement les mêmes entre chaque fabriquant : Habillage Départ eau chaude Isolant Cuve Anode Plus en détail BALLON ECS. MIXTE 300 À 6 000 Litres
BALLON S MIXTE 00 À 6 000 Litres Le ballon mixte (thermoplongeur électrique + réchauffeur tubulaire) est une solution permettant de combiner plusieurs énergies, afin d optimiser les coûts d exploitation Plus en détail électrique Gialix offre la solution de chauffage central ple et la plus souple pour le neuf ou la rénovation
électrique Gialix offre la solution de central ple et la plus souple pour le neuf ou la rénovation Retour Aquastat de sécurité circuit radiateur MODULANTE ET SILENCIEUSE Gialix est la seule chaudière électrique Plus en détail GESTION DU RISQUE LEGIONELLES Réseaux d eau. Christophe LESTREZ CHRU de Lille Délégation Management des Risques. Légionelles
GESTION DU RISQUE LEGIONELLES Réseaux d eau Christophe LESTREZ CHRU de Lille Délégation Management des Risques Légionelles Présence dans les milieux aquatiques naturels ou artificiels Conditions favorables Plus en détail Chaudières traditionnelles
Gamme Chaudières Traditionnelles et Récupérateur à condensation TOTALECO Chaudières traditionnelles ATLANTIC GUILLOT offre une large gamme de chaudières acier à équiper de brûleur gaz ou fioul pour une Plus en détail Comment économiser lorsque l on a un chauffe-eau électrique?
Comment économiser lorsque l on a un chauffe-eau électrique? En France plus d un tiers des chauffe-eau installés sont des chauffe-eau électriques* dont une majorité sont à accumulation (chauffe-eau conçu Plus en détail Le Module thermique d appartement de l étude au dimensionnement
Le Module thermique d appartement de l étude au dimensionnement Une Module Thermique d Appartement permet la mise à disposition de chauffage pour l habitation et la production d eau chaude. Un réseau de Plus en détail Kit PLANCHER CHAUFFANT SUNAMBIANCE PILOTE Réf. PC SP
Kit PLANCHER CHAUFFANT SUNAMBIANCE PILOTE Réf. PC SP Document n 1179-1~0IKI0250 12/05/2004 FR Notice de référence A conserver par l utilisateur pour consultation ultérieure Présentation du matériel Instruction Plus en détail Série P, pompes à main ultra-légères. Une exclusivité Enerpac
P, pompes à main ultralégères De haut en bas: P802, P842, P202, P142 Une exclusivité Enerpac Tableau de sélection Pour une sélection correcte de la pompe à main convenant à votre application prière de Plus en détail Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l académie de Montpellier pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.
Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l académie de Montpellier pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, Plus en détail F i c h e c o m m e r c i a l e. Chauffage / ECS. système de production ecs avec capteur solaire et pompe à chaleur électrique haute température
F i c h e c o m m e r c i a l e Chauffage / ECS système de production ecs avec capteur solaire et pompe à chaleur électrique haute température 2 chauffage / ECS > logements collectifs > production d ECS Plus en détail Les différentes architectures des réseaux bouclés Notions de dimensionnement L équilibrage Quelques exemples de défauts de conception
Les réseaux bouclés Les différentes architectures des réseaux bouclés Notions de dimensionnement L équilibrage Quelques exemples de défauts de conception 91/204 La distribution d eau chaude sanitaire Bouclage Plus en détail Systèmes de pression d eau 2.9 et 3.5 et 5.2 montés sur un moteur à courant continu de 12/24 V
Systèmes de pression d eau 2.9 et 3.5 et 5.2 montés sur un moteur à courant continu de 12/24 V Applications typiques Les systèmes WPS 3.5/5.2 UNO et WPS 2.9/3.5 UNO MAX sont des pompes volumétriques à Plus en détail Critères MPE de l UE pour la robinetterie sanitaire
Critères MPE de l UE pour la robinetterie sanitaire Les marchés publics écologiques (MPE) constituent un instrument non contraignant. Le présent document récapitule les critères MPE de l UE mis au point Plus en détail V5832A/5833A,C. Vanne linéaire compacte PN16 pour régulation tout / rien et modulante CARACTERISTIQUES SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALITES
V5832A/5833A,C linéaire compacte PN16 pour régulation tout / rien et modulante V5832A GENERALITES V5833A V5833C Ces petites vannes linéaires sont utilisées avec des moteurs linéaires électriques et thermiques Plus en détail Il s agit d identifier et de selectionner un type d émetteurs
Objectif : Il s agit d identifier et de selectionner un type d émetteurs On donne : Un dossier ressource définissant : o Le rôle des radiateurs o Les différents types de radiateurs o Les règles de pose Plus en détail VERSION CHEMINÉE OU VENTOUSE
Aqualia Chaudières murales AQUALIA CHAUFFAGE SEUL 2 MODÈLES DE 9 À 24 KW AQUALIA PACK CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE PAR BALLON SÉPARÉ (MURAL OU SOL) 4 MODÈLES DE 9 À 24 KW GARANTIE 2 ANS AQUALIA MI Plus en détail HYDROGAZ Bi-énergie. BALLON SOLAIRE ECS (SOLAIRE-GAZ) 1 000 À 3 000 Litres
HYDROGAZ Bi-énergie BALLON SOLAIRE ECS (SOLAIRE-GAZ) 1 000 À 3 000 Litres Grâce à la combinaison d un réchauffeur tubulaire démontable et d un équipement gaz monobloc à haut rendement, les ballons HYDROGAZ Plus en détail CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INSTANTANÉ
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INSTANTANÉ EPME Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ordinaire. L appareil démonté doit être ramené à un point de recyclage approprié pour les déchets électriques et Plus en détail L'innovation certifiée depuis 1892 Gialix - JUIN 2013
L'innovation certifiée depuis 1892 Gialix de 0,7 à 196 kw Chaudières électriques murales Une chaudière exceptionnelle aux performances exceptionnelles! Remplace facilement tout type de chaudière Silencieuse Plus en détail Descriptif. Fonctions. Caractéristiques. Applications. Tests
Vanne de régulation permettant le maintien de la pression amont ou la décharge d une pression excessive. Fonctions Transférer les excédents d un réseau (amont) vers un réseau (aval) à plus faible pression, Plus en détail L'eau chaude du futur PASTORMASTER. Système de destruction permanente des légionelles. Fabrication Française
L'eau chaude du futur PASTORMASTER Fabrication Française Système de destruction permanente des légionelles PASTORMASTER Système de Production et de Pasteurisation en continu de l eau chaude sanitaire généralité Plus en détail ballon tampon Performances : - corps en acier carbone - pression max. : 6 bar - température max. : +100 C - coefficient thermique : K= 0,025 W/m K
ballon tampon 1 6 3 2 8 7 3 3 8 9 1 Couvercle de protection 2 Jaquette de protection bleu 3 Connexions latérales 4 Connexion pour résistance 5 Couvercle de protection 6 Connexion purgeurs d'air auto 7 Plus en détail UNIMIX un système de réglage compact et universel pour le chauffage par le sol. member of
UNIMIX un système de réglage compact et universel pour le chauffage par le sol member of UNIMIX UNIMIX EST UN SYSTÈME DE RÉGLAGE COMPACT ET UNIVERSEL POUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL QUI FONCTIONNE SUR LE Plus en détail L offre DualSun pour l eau chaude sanitaire (CESI)
L offre DualSun pour l eau chaude sanitaire (CESI) CESI signifie Chauffe-eau Solaire Individuel. L offre CESI est adaptée à tous les bâtiments qui ont des besoins en eau chaude sanitaire. L installation Plus en détail Streamline. Chaudière gaz à condensation murale. 16 H / 25 H 16/24 S 25/32 S 25/32 Flash. MHG Mieux, tout simplement.
Streamline Chaudière gaz à condensation murale 16 H / 25 H 16/24 S 25/32 S 25/32 Flash MHG Mieux, tout simplement. Streamline Streamline : technique et rendement au meilleur prix Avec la série Streamline, Plus en détail Aide au dimensionnement Pompes de circulation
Aide au dimensionnement Pompes de circulation 1 Généralités Les pompes à haut rendement équipées de moteurs à aimant permanent ou de «moteurs EC» (Electronic Commutation) sont jusqu à 3x plus efficientes Plus en détail Aide au dimensionnement Pompes de circulation
Aide au dimensionnement Pompes de circulation 1 Généralités Les pompes de circulation des sociétés membres d Europump portent le label volontaire «Energy», qui utilise le classement de A à G déjà bien Plus en détail Réducteurs de pression d eau
Réducteurs de pression d eau Guide des applications Sondes de détection gaz Application & Installation SOMMAIRE 2 page l Le Réducteur de pression : Définition 3 l Économies d eau 3 l Réducteurs ou Régulateurs? Plus en détail Électrovannes gaz automatiques Électrovannes gaz à réarmement manuel Bobines de rechange pour électrovannes gaz Dispositif anti micro coupure
Électrovannes gaz Électrovannes gaz automatiques Électrovannes gaz à réarmement manuel Bobines de rechange pour électrovannes gaz Dispositif anti micro coupure Application & Installation ÉleCtRovaNNes Plus en détail Réservoirs fioul en polyéthylène
Réservoirs fioul en polyéthylène Expérience et compétence pour votre sécurité Bien Vivre l Energie Développement Fabrication Système... tout de la même source Réservoirs fioul Roth Avantages décisifs pour Plus en détail Ce préparateur est équipé d une protection de cuve
A T T E N T I O N Ce préparateur est équipé d une protection de cuve Pour que cette protection soit active, il est impératif de raccorder le câble d alimentation de l ACI, fourni avec tous les ballons, Plus en détail Pneumatique Schémas de principe
Pneumatique Schémas de principe 1 Schéma de principe Commande d un vérin à simple effet Problème posé : Le piston d un vérin à simple effet doit amorcer son mouvement de sortie dès qu on actionne un bouton Plus en détail Maintenance et surveillance des installations d eau chaude sanitaire
Maintenance et surveillance des installations d eau chaude sanitaire Risques sanitaires liés aux légionelles Infections de type grippal Infections respiratoires graves Légionelloses - Symptômes : 2 à 10 Plus en détail La production d ECS Solaire Thermique Collective Centralisée Intervenant : Hervé SEBASTIA
La production d ECS Solaire Thermique Collective Centralisée Intervenant : Hervé SEBASTIA 04/04/13 Production d ECS Solaire Thermique Collective Centralisée 1 SCC : principe de fonctionnement Capteurs Plus en détail Condens 5000 FM Chaudière sol gaz à condensation. Chauffage avec ballon ECS intégré.
Chaudière sol gaz à condensation. Chauffage avec ballon ECS intégré. FBGC 4C R S00 N Chauffage + ECS stratifiée par ballon intégré FBGC C R S00 N Chauffage + ECS stratifiée par ballon intégré FBGC C R Plus en détail Robinet thermostatique antigel Bydrain
IM-P670-01 ST-BEf-04 4.1.2.100 Robinet thermostatique antigel Bydrain Notice de montage et d entretien 1. Informations de sécurité 2. Description 3. Installation 4. Mise en service 5. Fonctionnement 6. Plus en détail Réducteur de pression pro portionnel, piloté, avec capteur de déplacement inductif
Réducteur de pression pro portionnel, piloté, avec capteur de déplacement inductif RF 29182/07.05 1/10 Type DREB6X Taille nominale 6 Série d appareils 1X Pression de service maximale P 315 bars, T 250 Plus en détail Limiteur de débit uni- et bidirectionnel
jusqu à 350 bar jusqu à 300 l/min Limiteur de débit uni- et bidirectionnel DV/DRV 1. DESCRIPTION 1.1. GENERALITES Les limiteurs de débit du type DV/DRV sont définis, par la norme DIN-ISO 1219, comme organes Plus en détail TACOTHERM DUAL PIKO MODULE THERMIQUE D APPARTEMENT MULTI CONFIGURABLE
TACOTHERM DUAL PIKO MODULE THERMIQUE D APPARTEMENT MULTI CONFIGURABLE COMBINEZ VOTRE STATION INDIVIDUELLE Le module thermique d appartement TacoTherm Dual Piko s adapte parfaitement à toutes les configurations Plus en détail Chauffe-eau Notice Technique
Présentation du chauffe-eau 1 - Tubulure de puisage en acier inoxydable 2 - Protection intérieure par émaillage 3 - Résistance stéatite 4 - Générateur de courant (technique Thermor) 5 - Anode active en Plus en détail Initia Plus HTE Chaudière murale gaz à condensation
Initia Plus HTE Chaudière murale gaz à condensation Simplicité et performance : Tant en nouvelles constructions qu'en remplacement La nouvelle gamme de chaudières gaz à condensation Initia Plus a été spécialement Plus en détail Sommaire. Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire
Sommaire 1. Généralités 7 2. Réseaux d alimentation d eau dans les bâtiments 8 2.1 Généralités 8 2.2 Dimensionnement du réseau d alimentation - Méthode générale 8 2.2.1 Principes généraux 8 2.2.2 Données Plus en détail Récupérateurs de chaleur thermodynamiques. Chauffez gratuitement votre eau grâce à vos groupes frigorifiques
Récupérateurs de chaleur thermodynamiques Chauffez gratuitement votre eau grâce à vos groupes frigorifiques Stop au gaspillage! La consommation d énergie des chauffe-eaux représente une part croissante Plus en détail DOMIproject D Chaudière murale gaz basse température 24 kw
CHAUDIÈRE BASSE température > > DOMIproject D Chaudière murale gaz basse température 24 kw Chauffage & ECS Instantanée > Performance > Simplicité & Fiabilité > économique & évolutive DOMIproject D Le confort Plus en détail C 249-03. made in Italy. Tahiti Dual. Chaudières murales à gaz mixtes instantanées et chauffage seul EMEA
C 249-03 made in Italy Tahiti Dual Chaudières murales à gaz mixtes instantanées et chauffage seul FR EMEA Chaudières murales à gaz mixtes Tahiti Dual FIABILITÉ SÉCURITÉ FACILITÉ D UTILISATION ET D ENTRETIEN Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back