Source: https://boe.vlex.es/vid/reglamento-incendios-establecimientos-444923494
Timestamp: 2019-09-21 21:15:15
Document Index: 268571476

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 3', 'Artículo 5', 'artículo 12', 'Artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 444923494
Fecha de Entrada en Vigor: 30 de Enero de 2002
Marginal: BOE-A-2001-14833
CAPÍTULO V. Condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en relación con su seguridad contra incendios - arts. 12 a 15
CAPÍTULO VI. Responsabilidad y sanciones - art. 16
Norma citada en: 13 sentencias, 3 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
Disposición transitoria única Ámbito de aplicación.
A los establecimientos industriales en construcción y a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.
A los proyectos aprobados por las Administraciones públicas o visados por colegios profesionales a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.
A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el párrafo b), siempre que la licencia se solicite en el plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.
Se faculta al Ministro de Ciencia y Tecnología para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento del presente Real Decreto.
El Ministro de Ciencia y Tecnología mediante Orden establecerá los valores de reacción y resistencia al fuego sustitutivos de los establecidos en el apéndice 2 de este Reglamento, cuando dichos valores se deriven de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción, estableciendo la fecha a partir de la que su utilización será obligatoria.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Ministerio del Interior, determinará el catálogo de actividades industriales y de los centros, establecimientos y dependencias en que aquéllos se realicen, que deberán disponer de un sistema de autoprotección dotado de sus propios recursos y del correspondiente plan de emer gencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro. Todo ello con independencia de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen substancias peligrosas, así como de las disposiciones que modifiquen o complementen las normativas citadas.
Las industrias, tal como se definen en el artículo 3, punto 1, de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Cuando en un mismo edificio coexistan con la actividad industrial otros usos con distinta titularidad, para los que sea de aplicación la «Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección contra Incendios», NBE/CPI, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha Norma Básica.
Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la «Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección contra incendios», los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha Norma Básica cuando los mismos superen los límites indicados a continuación:
Zona de administración: Superficie superior a 250 mm2.
Archivos: Superficie superior a 250 mm2 o volumen superior a 750 m3.
Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: Superficie superior a 150 mm2 o capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente.
Artículo 5 Puesta en marcha de las instalaciones.
De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico del organismo de control que ha procedido a la misma, y por el titular o técnico del establecimiento industrial, quienes conservarán una copia de la misma.
El Órgano Directivo competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá promover, previa consulta con el Consejo de Coordinación para la seguridad industrial, programas especiales de inspección para aquellos sectores industriales o industrias en que estime necesario contrastar el grado de aplicación y cumplimiento del presente Reglamento.
Estas inspecciones serán realizadas por los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, si éstas así lo establecieran, por Organismos de Control facultados para la aplicación de este Reglamento.
Si como resultado de las inspecciones a que se refieren los artículos 6 y 8, se observasen deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, deberá señalarse el plazo para la ejecución de las medidas correctoras de dichas deficiencias; si de ellas se derivase un riesgo grave e inminente, el organismo de control deberá comunicarlas al Órgano competente de la Comunidad Autónoma para su conocimiento y efectos oportunos.
En todo establecimiento industrial habrá constancia documental del cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo de los medios de protección contra incendios existentes, realizados de acuerdo con lo establecido en el apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, de las deficiencias observadas en el cumplimiento del mismo, así como de las inspecciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento.
En caso de incendio grave, y siempre que se hayan producido daños para las personas, el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, realizará una investigación detallada para tratar de averiguar las causas del mismo, dando traslado de ella al Órgano directivo competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
CAPÍTULO V Condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en relación con su seguridad contra incendios Artículos 12 a 15
Las condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en relación con su seguridad contra incendios estarán determinados por: 1. Su configuración y ubicación con relación a su entorno y 2. Su nivel de riesgo intrínseco, Fijados según se establece en el apéndice 1 de este Reglamento.
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del mismo.
Las condiciones y requisitos que deben cumplir las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales, en relación con su seguridad contra incendios, serán los establecidos en el apéndice 3 de este Reglamento, de acuerdo con la caracterización resultante del artículo 12.
Las normas técnicas (UNE, EN u otras), a que se hace referencia total o parcialmente en los apéndices de este Reglamento, son las que reflejan el estado de la técnica aplicable a las instalaciones que regula. El listado de las citadas en el texto se recoge en el apéndice 4, identificadas por sus títulos y numeración, que incluye el año de su edición.
A los efectos del presente Reglamento y de la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, sometidos a las reglamentaciones nacionales de seguridad industrial, la Administración Pública competente deberá aceptar la validez de los certificados y marcas de conformidad a norma y las actas o protocolos de ensayos que son exigibles por las citadas reglamentaciones, emitidos por organismos de evaluación de la conformidad oficialmente reconocidos en dichos Estados, siempre que se reconozca, por la mencionada Administración Pública competente, que los citados agentes ofrecen garantías técnicas, profesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española y que las disposiciones legales vigentes del Estado Miembro en base a las que se evalúa la conformidad comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las correspondientes disposiciones españolas.
CAPÍTULO VI Responsabilidad y sanciones Artículo 16
APÉNDICE 1. Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios
Características de los establecimientos industriales por su configuración y ubicación con relación a su entorno. Las muy diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los establecimientos industriales se consideran reducidas a:
Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco. Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de riesgo intrínseco, atendiendo a los criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación.
Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye una «área de incendio» abierta, definida solamente por su perímetro.
3.2 El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio se evaluará: 1. Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector de incendio:
Qs = Σ1i Gi qi Ci Ra (MJ/m2) o (Mcal/m2)
QS = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m.2
Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por 100 de la superficie del sector.
A = Superficie construida del sector de incendio, en m.2
TABLA 1.1. Grado de peligrosidad de los combustibles
Líquidos clasificados como clase A en la ITC MIE-APQ001. Líquidos clasificados como subclase B2, en la ITC MIEAPQ001 Líquidos clasificados como clase D, en la ITC MIE-APQ001
Líquidos clasificados como subclase B1, en la ITC MIE-APQ-001 Líquidos clasificados como clase C, en la ITC MIE-APQ001
Sólidos capaces de iniciar su combustión a temperatura inferior a 100 C Sólidos que comienzan su ignición a temperatura comprendida entre 100º C y 200º C Sólidos que comienzan su ignición a una temperatura superior a 200º C
Productos que pueden formar mezclas explosivas con el aire Sólidos que emiten gases inflamables
Los valores del coeficiente de peligrosidad por Riesgo de activación Ra, se deducen de la Tabla 1.2 de acuerdo con la siguiente valoración:
Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al almacenamiento; en los que se incluyen los acopios de materiales y productos cuyo consumo o producción es diario:
Qs = Σ1i qsi Si Ci Ra (MJ/m2) o (Mcal/m2)
QS Ci Ra y A tienen la misma significación que en
Qs = Σ1i qvi Ci si Ra (MJ/m2) o (Mcal/m2)
QS, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3.2, número 1, anterior.
hi = Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles (i), en m.
3.3 El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores de incendio de un establecimiento industrial, a los efectos de aplicación de este Reglamento, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida Qe, de dicho edificio industrial.
Qe = Σ1i qsi Ai (MJ/m2) o (Mcal/m2)
Σ1i Ai
Qsi = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores de incendio (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.
Ai = Superficie construida de cada uno de los sectores de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en m2.
3.4 A los efectos de este Reglamento, el nivel de riesgo intrínseco de un establecimiento industrial, cuando desarrolla su actividad en más de un edificio, ubicados en un mismo recinto, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la carga de fuego, ponderada y corregida QE, de dicho establecimiento industrial:
QE = Σ1i Qei Aei (MJ/m2) o (Mcal/m2)
Σ1i Aei
Qei = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los edificios industriales (i), que componen el establecimiento industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.
Aei = Superficie construida de cada uno de los edificios industriales (i), que componen el establecimiento industrial, en m2.
3.5 Evaluada la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de un sector de incendio (QS), de un edificio industrial (Qe) o de un establecimiento industrial (QE), según cualquiera de los procedimientos expuestos en los apartados 3.2, 3.3 y 3.4 de este apéndice 1, respectivamente, el nivel de riesgo intrínseco del sector de incendio, del edificio industrial, o del establecimiento industrial, se deduce de la Tabla 1.3.
TABLA 1.2. Valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales, de almacenamiento de productos y riesgo de activación asociado, Ra
Abonos químicos 200 48 Medio 200 48 Bajo
Aceites comestibles, expedición 900 215 Medio
Acido carbónico 40 10 Bajo
Acidos inorgánicos 80 20 Bajo
Acumuladores, expedición 800 192 Medio
Alambre metálico aislado 300 72 Bajo 1.000 240 Alto
Alambre metálico no aislado 80 20 Bajo
Alfarería 200 48 Bajo
Algodón en rama, guata 300 72 Bajo 1.100 264 Alto
Algodón, almacén de 1.300 311 Alto
Alimentación, embalaje 800 192 Medio 800 192 Medio
Alimentación, expedición 1.000 240 Alto
Alimentación, materias primas 3.400 814 Alto
Alimentación, platos precocinados 200 48 Bajo
Almidón 2.000 480 Alto
Alquitrán 3.400 814 Alto
Alquitrán, productos de 800 192 Medio
Aluminio, producción de 40 10 Bajo
Antigüedades, venta de 700 168 Medio
Aparatos de televisión 300 72 Bajo 200 48 Bajo
Aparatos domésticos 300 72 Medio 200 48 Bajo
Aparatos eléctricos 400 96 Bajo 400 96 Bajo
Aparatos eléctricos, reparación 500 120 Medio
Aparatos electrónicos 400 96 Bajo 400 96 Bajo
Aparatos electrónicos, reparación 500 120 Bajo
Aparatos fotográficos 300 72 Bajo 600 144 Medio
Aparatos mecánicos 400 96 Bajo
Aparatos pequeños, construcción de 300 72 Bajo
Aparatos, talleres de reparación 600 144 Medio
Aparatos, expedición de 700 168 Medio
Apósitos, fabricación de artículos 400 96 Medio 800 192 Medio
Armarios frigoríficos 1.000 240 Alto 300 72 Bajo
Artículos de metal 200 48 Bajo
Artículos de yeso 80 20 Bajo
Artículos metal fundidos por inyección 80 20 Bajo
Artículos metálcos, soldadura ligera 300 72 Bajo
Artículos metálicos, amolado 80 20 Bajo
Artículos metálicos, barnizado 300 72 Bajo
Artículos metálicos 200 48 Bajo
Artículos metálicos, chatarras 80 20 Bajo
Artículos metálicos, dorado 80 20 Bajo
Artículos metálicos, estampado 100 24 Bajo
Artículos metálicos, forjado 80 20 Bajo
Artículos metálicos, fresado 200 48 Bajo
Artículos metálicos, fundición 40 10 Bajo
Artículos metálicos, grabación 200 10 Bajo
Artículos metálicos, soldadura 80 20 Bajo
Artículos pirotécnicos Especial Especial Especial 2.000 479 Alto
Asfalto, manipulación de 800 192 Medio 3.400 814 Alto
Automóviles, almacén de accesorios 800 192 Medio
Automóviles, garajes y aparcamientos 200 48 Bajo
Automóviles, guarnición 700 168 Medio
Automóviles, montaje 300 72 Medio
Automóviles, pintura 500 120 Medio
Automóviles, reparación 300 72 Bajo
Automóviles, venta de accesorios 300 72 Bajo
Azúcar 8.400 2.010 Alto
Azúcar, productos de 800 96 Medio 800 96 Medio
Barcos de plástico 600 144 Medio
Barcos metálicos 200 48 Bajo
Barnices, expedición 1.000 240 Alto
Bebidas alcohólicas 500 120 Medio 800 192 Medio
Bebidas sin alcohol, expedición de 300 72 Bajo
Bramante, almacén de . 1.000 240 Alto
Café crudo, sin refinar 2.900 694 Alto
Café, extracto 300 72 Bajo 4.500 1.077 Alto
Café, tostadero 400 96 Medio
Calzado, accesorios de 800 192 Medio
Calzados, expedición 600 144 Medio
Carbón de coke 10.500 2.512 Alto
Carnicerías, venta 40 10 Bajo
Carretería, artículos de 500 120 Medio
Carrocerías de automóvil 200 48 Bajo
Cartón 300 72 Medio 4.200 1.005 Medio
Cartón embreado 2.000 479 Alto 2.500 599 Alto
Cartón ondulado 800 192 Alto 1.300 311 Alto
Cartón piedra 300 72 Medio
Cartonaje, expedición de 600 144 Medio
Caucho, artículos de 600 144 Medio 5.000 1.197 Alto
Caucho, venta de artículos de 800 192 Medio
Central de calefacción a distancia 200 48 Bajo
Centrales hidráulicas 80 20 Bajo
Centrales hidroeléctricas 40 10 Bajo
Centrales térmicas 200 48 Bajo
Cera 3.400 814 Alto
Cera, artículos de 1.300 311 Alto 2.100 503 Alto
Cera, venta de artículos de 2.100 503 Alto
Cerámica, artículos de 200 48 Bajo
Cerrajerías 200 48 Bajo
Cervecerías 80 20 Bajo
Cestería 400 96 Medio 200 48 Bajo
Cestería, venta de artículos de 300 72 Bajo 200 48 Bajo
Chapa, artículos de 100 24 Bajo
Chapa, embalaje de artículos 200 48 Bajo
Chatarrería 300 72 Bajo
Chocolate, fabricación, sala de moldes 1.000 240 Alto
Cochecitos de niño 300 72 Bajo 800 192 Medio
Colchones no sintéticos 500 120 Medio 5.000 1.197 Alto
Confiterías 400 96 Bajo 1.700 407 Alto
Corcho, artículos de 500 120 Medio 800 192 Medio
Cordelerías 300 72 Medio 600 144 Medio
Cordelerías, venta 500 120 Medio
Cosméticos 300 72 Medio 500 120 Medio
Crin, cerda de 600 144 Medio
Cristalerías 100 24 Bajo
Cuero sintético, recorte de artículos de 300 72 Bajo
Cuero sintético 1.000 240 Medio 1.700 407 Medio
Cuero sintético, artículos de 400 96 Bajo 800 192 Medio
Cuero, artículos de 500 120 Medio 600 144 Medio
Cuero, recortes de artículos de 300 72 Bajo
Cuero, venta de artículos de 700 168 Medio
Deportes, venta de artículos de 800 192 Medio
Depósitos de mercancías incombustibles
- en cajas de madera 200 48 Bajo
- en cajas de plástico 200 48 Bajo
- en estanterías de madera 100 24 Bajo
- en estanterías metálicas 20 5 Bajo
- en casilleros de madera 100 24 Bajo
- en paletas de madera 3.400 814 Alto
Diluyentes 3.400 814 Alto
Discos 600 144 Medio
Droguerías 1.000 240 Alto 800 192 Medio
Edificios frigoríficos 2.000 480 Alto
Electricidad, almacén de materiales de 400 96 Bajo
Embalaje de mercancías combustibles 600 144 Medio
Embalaje de mercancías incombustibles 400 96 Bajo
Encuadernación 1.000 240 Alto
Espumas sintéticas 3.000 718 Alto 2.500 598 Alto
Espumas sintéticas, artículos de 600 144 Medio 800 192 Medio
Estampación de productos sintéticos, cuero, etc 300 72 Bajo 1.700 406 Alto
Estampado de materias sintéticas 400 96 Bajo
Estilográficas 200 48 Bajo
Estudio de televisión 300 72 Bajo
Expedición de artículos sintéticos 1.000 240 Alto
Expedición de artículos de cristal 700 168 Medio
Expedición de artículos de hojalata 200 48 Bajo
Expedición de artículos impresos 1.700 406 Alto
Expedición de bebidas 300 72 Bajo
Expedición de cartonaje 600 144 Medio
Expedición de ceras y barnices 1.300 311 Alto
Expedición de muebles 600 144 Medio
Expedición de pequeños artículos de madera 600 144 Medio
Expedición de productos alimenticios 1.000 240 Alto
Expedición de textiles 600 144 Medio
Exposición de automóviles 200 48 Bajo
Exposición de cuadros 200 48 Bajo
Exposición de máquinas 80 20 Bajo
Exposición de muebles 500 120 Medio
Féretros de madera 500 120 Medio
Fieltro, artículos de 500 120 Medio
Fontanería 200 48 Bajo
Fotografía, laboratorios 100 24 Bajo
Fotografía, películas 1.000 240 Alto
Fotografía, talleres 300 72 Bajo
Fotografía, tienda 300 72 Bajo
Fundición de metales 40 10 Bajo
Grasas comestibles, expedición 900 216 Medio
Guardarropa, armarios metálicos 80 20 Bajo
Harina, fábrica o comercio sin almacén 1.700 407 Alto 13.000 3.110 Alto
Heladería 80 20 Bajo
Hogares para niños 400 96 Medio
Hojalaterías 100 24 Bajo
Hormigón, artículos de 100 24 Bajo
Hoteles, vestíbulos, restaurantes, salas 500 120 Medio
Hule, artículos de 700 168 Medio 2.100 503 Alto
Imprentas, almacén 8.000 1.914 Alto
Imprentas, expedición 200 48 Medio
Imprentas, salas de máquinas 400 96 Medio
Imprentas, taller tipográfico 300 72 Medio
Incineración de basuras 200 48 Bajo
Instrumentos de música 600 144 Medio
Instrumentos de óptica 200 48 Bajo 200 48 Bajo
Jabón 200 48 Bajo 4.200 1.005 Alto
Joyas, fabricación 200 48 Bajo
Laboratorios bacteriológicos 200 48 Bajo
Laboratorios de física 200 48 Bajo
Laboratorios fotográficos 300 72 Medio
Laboratorios metalúrgicos 200 48 Bajo
Laboratorios odontológicos 300 72 Bajo
Laboratorios químicos 500 120 Medio
Láminas de hojalata 40 10 Bajo
Lámparas de incandescencia 40 10 Bajo
Lavanderías 200 48 Bajo
Leña 2.500 598 Alto
Librerías 1.000 240 Medio
Limpieza química 300 72 Medio
Linóleo 500 120 Medio
Lúpulo 1.700 407 Alto
Madera, artículos de, barnizado 500 120 Medio
Madera, artículos de, carpintería 700 168 Medio
Madera, artículos de, ebanistería 700 168 Medio
Madera, artículos de, expedición 600 144 Medio
Madera, artículos de, impregnación 3.000 718 Alto
Madera, artículos de, marquetería 500 120 Medio
Madera, artículos de, pulimentado 200 48 Bajo
Madera, artículos de, secado 800 192 Medio
Madera, artículos de, serrado 400 96 Medio
Madera, artículos de, tallado 600 144 Medio
Madera, artículos de, torneado 500 120 Medio
Madera, artículos de, troquelado 700 168 Medio
Máquinas 200 48 Bajo
Máquinas de coser 300 72 Bajo
Máquinas de oficina 300 72 Bajo
Mármol, artículos de 40 10 Bajo
Materiales de construcción, almacén 800 192 Medio
Materiales sintéticos 2.000 480 Alto 5.900 1.412 Alto
Materias sintéticas inyectadas 500 120 Medio
Materias sintéticas, artículos de 600 144 Medio 800 192 Medio
Materias sintéticas, estampado 400 96 Bajo
Materias sintéticas, soldadura de piezas 700 168 Medio
Materias sintéticas, expedición 1.000 240 Alto
Mecánica de precisión, taller 200 48 Bajo
Médica, consulta 200 48 Bajo
Mercería, venta 700 168 Medio 1.400 336 Alto
Metálicas, grandes construcciones 80 20 Bajo
Motores eléctricos 300 72 Bajo
Muebles, carpintería 600 144 Medio
Muebles, tapizado sin espuma sintética 500 120 Medio 400 96 Bajo
Muelles de carga con mercancías 800 192 Medio
Municiones Especial Especial
Música, tienda de 300 72 Bajo
Neumáticos 700 168 Medio 1.800 430 Alto
Neumáticos 700 168 Medio 1.500 359 Alto
Nitrocelulosa Especial 1.100 264 Alto
Oficinas técnicas 600 144 Bajo
Orfebrería 200 48 Bajo
Paja, artículos de 400 96 Medio
Panaderías industriales 1.000 240 Medio
Panaderías , almacenes 300 72 Bajo
Panaderías, laboratorios y hornos 200 48 Bajo
Papel, tratam. de la madera y materias celulosicas 80 20 Medio
Papel, tratamiento-fabricación 700 168 Medio
Papelería 800 192 Medio 1.100 264 Alto
Papelería, venta 700 168 Medio
Pastas alimenticias, expedición 1.000 240 Alto
Peletería, productos de 500 120 Medio 1.200 288 Medio
Peletería, venta 200 48 Bajo
Películas, copias 600 144 Medio
Películas, talleres de 300 72 Medio
Perfumería, artículos de 300 72 Bajo 500 120 Medio
Perfumería, venta de artículos 400 96 Bajo
Persianas, fabricación de 800 192 Medio 300 72 Bajo
Piedras refractarias, artículos de 200 48 Bajo
Pieles, almacén 1.200 288 Medio
Placas de resina sintética 300 72 Bajo
Productos de carnicería 40 10 Bajo
Productos de lavado (lejía) 300 72 Bajo 200 48 Bajo
Producto de lavado (lejía materia prima) 500 120 Medio
Productos de reparación de calzado 800 192 Medio 2.100 503 Alto
Productos farmacéuticos 200 48 Medio
Productos lácteos 200 48 Bajo
Productos químicos combustibles 300 72 Alto 1.000 240 Alto
Puertas plásticas 700 168 Medio 4.200 1.005 Alto
Quioscos de periódicos 1.300 311 Alto
Radiología, gabinete de 200 48 Bajo
Relojes, reparación de 300 72 Bajo
Resinas sintéticas 3.400 814 Alto 4.200 1.005 Alto
Resinas sintéticas, placas de 800 192 Medio 3.400 814 Alto
Revestimientos de suelos combustibles. Venta 1.000 240 Alto
Sacos de plástico 600 144 Alto 25.200 6.029 Alto
Sombrererías 500 120 Medio
Sótanos, bodegas de casas residenciales 900 216 Bajo
Tabacos, artículos de 200 48 Medio 2.100 503 Alto
Tabacos, venta de artículos 500 120 Medio
Talleres de guarnicionería 300 72 Bajo
Talleres de reparación 400 96 Bajo
Talleres eléctricos 600 144 Medio
Talleres mecánicos 200 48 Bajo
Tapicerías 800 192 Medio
Tapicerías, artículos de 300 72 Medio 1.000 240 Alto
Tejares, cocción 40 10 Bajo
Tejares, hornos de secado y estanterías de madera 1.000 240 Medio
Tejares, hornos de secado y estanterías metálicas 40 10 Bajo
Tejares, preparación de arcilla 40 10 Bajo
Tejares, secadero, estanterías de madera 400 96 Bajo
Tejares, secadero, estanterías metálicas 40 10 Bajo
Tejidos en general, almacén 2.000 480 Alto
Tejidos sintéticos 300 72 Medio 1.300 311 Alto
Tejidos cáñamo, yute, lino 1.300 311 Alto
Tejidos, depósito de balas de algodón 1.300 311 Alto
Teléfonos 400 96 Medio 200 48 Bajo
Teléfonos, centrales de 80 20 Medio
Televisión, estudios de 300 72 Medio
Textiles, artículos de 600 144 Medio
Textiles, confección 300 72 Bajo
Textiles, expedición 600 144 Medio
Textiles, lencería 500 120 Medio 600 144 Medio
Textiles, preparación 300 72 Medio
Textiles, tejidos (fabricación) 300 72 Medio
Textiles, teñido 500 120 Medio
Tintorerías 500 120 Medio
Toneles de plástico 600 144 Medio 800 192 Medio
Transformadores, estación de 300 72 Medio
Vagones, fabricación de 200 48 Bajo
Vehículos 300 72 Medio
Ventanas de plástico 600 144 Medio
Vidrio, plano, fábrica de 700 168 Bajo
Vidrio, artículos de 200 48 Medio
Vidrio, expedición 700 168 Bajo
Vidrio, venta de artículos de 200 48 Bajo
Vinagre, producción de 80 23 Bajo 100 24 Bajo
Vulcanización 1.000 240 Alto
Bajo 1 2 Qs ≤ 100 100 ‹ Qs ≤ 200 Qs ≤ 425 425 ‹ Qs ≤ 850
Medio 3 4 5 200 ‹ Qs ≤ 300 300 ‹ Qs ≤ 400 400 ‹ Qs ≤ 800 850 ‹ Qs ≤ 1.700 1.275 ‹ Qs ≤ 1.700 1.700 ‹ Qs ≤ 3.400
Alto 6 7 8 800 ‹ Qs ≤ 1.600 1.600 ‹ Qs ≤ 3.200 3.200 ‹ Qs 3.400 ‹ Qs ≤ 6.800 6.800 ‹ Qs ≤ 13.600 13.600 ‹ Qs
TABLA 1.4. Poder calorífico (q) de diversas sustancias
Producto MJ/kg Mca l/kg Producto MJ/kg Mca l/kg Producto MJ/kg Mca l/kg
Aceite de lino 37,2 9 Cartón 16,7 4,0 Linóleum 2,1 5
Aceite mineral 42,0 10 Cartón asfáltico 21 5,0 Madera 16,7 4
Acetaldehído 25,1 6 Cereales 16,7 4,0 Mantequilla 37,2 9
Acetato de amilo 33,5 8 Cicloheptano 46 11,0 Monóxido de carbono 8,4 2
Acido acético 16,7 4 Cola celulósica 37,2 9,0 Parafina 46,0 11
Acido benzóico 25,1 6 Coque de hulla 29,3 7,0 Pentano 50,2 12
Acroleína 29,3 7 Cuero 21 5,0 Petróleo 42,0 10
Aguarrás 42,0 10 Dietilamina 42 10,0 Poliamida 29,3 7
Albúmina vegetal 25,1 6 Dietilcetona 33,5 8,0 Policarbonato 29,3 7
Alcanfor 37,2 9 Dietileter 37,2 9,0 Poliéster 25,1 6
Alcohol alílico 33,5 8 Difenil 42 10,0 Poliestireno 42,0 10
Alcohol amílico 42,0 10 Dinamita (75%) 4,2 1,0 Polietileno 42,0 10
Alcohol butílico 33,5 8 Dipenteno 46 11,0 Poliisobutileno 46,0 11
Alcohol cetílico 42,0 10 Ebonita 33,5 8,0 Politetrafluoretileno 4,2 1
Alcohol etílico 25,1 6 Etano 50,2 12,0 Poliuretano 25,1 6
Alcohol metílico 21,0 5 Eter amílico 42 10,0 Propano 46,0 11
Almidón 16,7 4 Eter etílico 33,5 8,0 Rayón 16,7 4
Anhídrido acético 16,7 4 Fibra de coco 25,1 6,0 Resina de pino 42,0 10
Antraceno 42,0 10 Fósforo 25,1 6,0 Resina de urea 21,0 5
Azúcar 16,7 4 Gasóleo 42 10,0 Sisal 16,7 4
Benzaldehído 33,5 8 Grasas 42 10,0 Sulfuro de carbono 12,5 3
Benzol 42,0 10 Harina de trigo 16,7 4,0 Té 16,7 4
Café 16,7 4 Hidrógeno 142 34,0 Turba 33,5 8
Cafeína 21,0 5 Hidruro de magnesio 16,7 4,0 Urea 8,4 2
APÉNDICE 2. Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco
Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial. No se permite la ubicación de sectores de incendio con actividad industrial:
De riesgo intrínseco alto, en configuraciones tipo A, según apéndice 1.
De riesgo intrínseco medio, en planta bajo rasante, en configuraciones tipo A, según apéndice 1.
De cualquier riesgo, en configuraciones tipo A, cuando el perímetro accesible del edificio sea inferior al 25 por 100 del perímetro del mismo.
De riesgo intrínseco medio o bajo en planta sobre rasante cuya altura de evacuación sea superior a 15 m, en configuraciones tipo A, según apéndice 1.
De riesgo intrínseco alto, cuando la altura de evacuación del edificio en sentido descendente sea superior a 15 m, en configuración tipo B, según apéndice 1.
De riesgo intrínseco alto o medio en configuración tipo B, cuando el perímetro accesible del edificio sea inferior al 25 por 100 del perímetro del mismo.
De cualquier riesgo, en segunda planta bajo rasante o cuando la altura de evacuación de la planta en sentido ascendente sea superior a 4 m, en configuraciones tipo A y tipo B, según apéndice 1.
De riesgo intrínseco alto A-8, en configuraciones tipo B, según apéndice 1.
Sectorización de los establecimientos industriales. Todo establecimiento industrial constituirá al menos un sector de incendio cuando adopte las configuraciones tipo A, tipo B o tipo C, o constituirá un área de incendio cuando adopte las configuraciones tipo D o tipo E, según apéndice 1.
TABLA 2.1. Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio
Tipo A – m2 Tipo B – m2 Tipo C – m2
(1) (2) (3) (2) (3) (3) (4)
Bajo: 1 2 1.000 1.000 4.000 4.000 6.000 6.000
(2) (3) (2) (3) (3) (4)
Medio: 3 4 5 500 400 300 3.500 3.000 2.500 5.000 4.000 3.500
Alto: 6 7 8 No admitido 2.000 1.500 No admitido 3.000 2.500 2.000
Materiales. Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE 23727.
3.2 Productos incluidos en paredes y cerramientos: Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo, sea de una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, según el apartado anterior 3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, serán, como mínimo, RF-30.
3.3 Otros productos: Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico, los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, los cables eléctricos, etcétera, deben ser clase M1, o más favorable.
Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma UNE 23093.
4.1 La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante, no tendrá un valor inferior al indicado en la tabla 2.2.
TABLA 2.2. Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes
4.2 Para la estructura principal de cubiertas ligeras en plantas sobre rasante, en edificios tipo B y tipo C se podrán adoptar los valores siguientes:
Nivel de riesgo intrínseco Tipo B – Sobre rasante Tipo C – Sobre rasante
Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto EF-15 EF-30 EF-60 No se exige EF-15 EF-30
Edificios tipo C con cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación, cuya altura de alero respecto a la rasante exterior no exceda de 15 metros, siempre que su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada.
Se entenderá como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 100 kg/m2.
Cuando la superficie total del sector de incendios esté protegida por una instalación de rociadores automáticos de agua, los valores de la estabilidad al fuego de las estructuras portantes podrán adoptar los siguientes valores:
Nivel de riesgo intríseco Plantas sobre rasante
Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto EF-60 EF-90 No admitido No se exige EF-15 EF-30 No se exige No se exige EF-15
Por contraste con los valores fijados en el apéndice 1 de la «Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios», en su caso.
Por aplicación de un método de cálculo teóricoexperimental, de reconocido prestigio.
Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento. Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe mantener las siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la norma UNE 23093:
Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las temperaturas que establece la citada norma UNE.
Cuando el elemento constructivo acometa en un quiebro de la fachada y el ángulo formado por los dos planos exteriores de la misma sea menor que 135º, la anchura de la franja será, como mínimo, de 2 metros.
5.4 Cuando una medianería o un elemento constructivo de compartimentación en sectores de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a 1 metro. No obstante, si la medianería o el elemento compartimentador se prolongan por encima de la cubierta 1 metro, como mínimo, no es necesario que la cubierta cumpla la condición anterior.
La RF del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de canalizaciones de aire de ventilación, calefacción o acondicionamiento de aire.
La RF del sector de incendio, cuando se trate de obturaciones de orificios de paso de mazos o bandejas de cables eléctricos.
Un medio de la RF del sector de incendio, cuando se trate de obturaciones de orificios de paso de canalizaciones de líquidos no inflamables ni combustibles.
La RF del sector de incendio, cuando se trate de obturaciones de orificios de paso de canalizaciones de líquidos inflamables o combustibles.
Un medio de la RF del sector de incendio, cuando se trate de tapas de registro de patinillos de instalaciones.
La RF del sector de incendio, cuando se trate de cierres practicables de galerías de servicios comunicadas con el sector de incendios.
La RF del sector de incendio, cuando se trate de compuertas o pantallas de cierre automático de huecos verticales de manutención, descarga de tolvas o comunicación vertical de otro uso.
Mediante Marca de conformidad con normas UNE o Certificado de conformidad o ensayo de tipo con las normas y especificaciones técnicas indicadas en el apéndice 4 de este Reglamento.
Evacuación de los establecimientos industriales. Espacio exterior seguro: Es el espacio al aire libre que permite que los ocupantes de un local o edificio puedan llegar, a través de él, a una vía pública o posibilitar el acceso al edificio a los medios de ayuda exterior.
6.1 Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos industriales, se determinará la ocupación de los mismos, P, deducida de las siguientes expresiones:
P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 ‹ p ‹ 200.
6.2 La evacuación de los edificios tipo A (según apéndice 1), debe satisfacer las condiciones establecidas en la «Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección Contra Incendios» para la evacuación de los espacios ocupados por los usos no industriales del edificio.
6.3 La evacuación de los establecimientos industriales que estén ubicados en edificios tipo B (según apéndice 1) debe satisfacer las condiciones expuestas a continuación. La referencia en su caso a los artículos de la «Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección Contra Incendios», que se citan, se entenderá a efectos de definiciones, características generales, cálculo, etc., cuando no se concreten valores o condiciones específicas.
Elementos de la evacuación: origen de evacuación, recorridos de evacuación, altura de evacuación, rampas, ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos móviles y salidas, se definen de acuerdo con el artículo 7 de la NBE-CPI, apartado 7.1, subapartados: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6, respectivamente.
Número y disposición de las salidas: además de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 7 de la NBE-CPI, apartado 7.2, números 1, 2, 3 y 4, se ampliará lo siguiente:
Disposición de escaleras y aparatos elevadores: de acuerdo con el artículo 7 de la NBE-CPI, apartado 7.3, subapartados 7.3.1, letras a) y c), 7.3.2, y 7.3.3.
Las escaleras que se prevean para evacuación descendente serán protegidas, conforme al apartado 10.1 de la NBE/CPI, cuando se utilicen para la evacuación de establecimientos industriales que, en función de su nivel de riesgo intrínseco, superen la altura de evacuación siguiente:
Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras: de acuerdo con el artículo 7 de la NBE-CPI, apartado 7.4, subapartados 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3.
Características de las puertas: de acuerdo con el artículo 8 de la NBE-CPI, apartado 8.1.
Características de los pasillos: de acuerdo con el artículo 8 de la NBE-CPI, apartado 8.2, letra b).
Características de las escaleras: de acuerdo con el artículo 9 de la NBE-CPI, letras a), b), c), d) y e).
Características de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los vestíbulos previos: de acuerdo con el artículo 10 de la NBE-CPI, apartados 10.1, 10.2 y 10.3.
Señalización e iluminación: de acuerdo con el artículo 12 de la NBE-CPI, apartados 12.1, 12.2 y 12.3, debiendo además cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
Elementos de evacuación: se definen como en el apartado 6, subapartado 6.3, número 1, de este apéndice 2.
Número y disposición de las salidas: como en el apartado 6, subapartado 6.3, número 2, de este apéndice 2.
Disposición de escaleras y aparatos elevadores: como en el apartado 6, subapartado 6.3, número 3, de este apéndice 2.
Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras: como en el apartado 6, subapartado 6.3, número 4, de este apéndice 2.
Características de las puertas: como en el apartado 6, subapartado 6.3, número 5, de este apéndice 2, excepto que se permiten como puertas de salida las deslizantes, o correderas, fácilmente operables manualmente.
Características de los pasillos: como en el apartado 6, subapartado 6.3, número 6, de este apéndice 2.
Características de las escaleras: como en el apartado 6, subapartado 6.3, número 7, de este apéndice 2, excepto que se permiten valores de contrahuella, c, comprendidos entre 13 y 20 centímetros y que la huella, h, será como mínimo de 25 centímetros.
Características de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los vestíbulos previos: como en el apartado 6, subapartado 6.3, número 8, de este apéndice 2.
Señalización e iluminación: como en el apartado 6, subapartado 6.3, número 9.
Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios industriales. La eliminación de los humos y gases de la combustión y, con ellos del calor generado, de los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales, debe realizarse de acuerdo con la tipología del edificio en relación con las características que determinan el movimiento del humo.
7.1 Dispondrán de ventilación natural:
Los sectores de incendio con actividades de producción, montaje, transformación, reparación y otras distintas al almacenamiento, si: Están situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o medio, a razón de 0,5 m2/150 m2, o fracción, como mínimo.
Están situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo es alto o medio, a razón de 0,5 m2/200 m2, o fracción, como mínimo.
Los sectores de incendio con actividades de almacenamiento, si: Están situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o medio, a razón de 0,5 m2/100 m2, o fracción, como mínimo.
Están situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo es alto o medio, a razón de 0,5 m2/150 m2, o fracción, como mínimo.
Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales. Las instalaciones de los servicios eléctricos, (incluyendo generación propia, distribución, toma, cesión y consumo de energía eléctrica), las instalaciones de energía térmica procedente de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos (incluyendo almacenamiento y distribución del combustible, aparatos o equipos de consumo y acondicionamiento térmico), las instalaciones frigoríficas, las instalaciones de empleo de energía mecánica (incluyendo generación, almacenamiento, distribución y aparatos o equipos de consumo de aire comprimido) y las instalaciones de movimiento de materiales, manutención y elevadores de los establecimientos industriales cumplirán los requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que específicamente las afectan.
Riesgo de fuego forestal. La ubicación de industrias en terrenos colindantes con el bosque origina riesgo de incendio en una doble dirección: peligro para la industria puesto que un fuego forestal la puede afectar y peligro que un fuego en una industria pueda originar un fuego forestal.
Están ubicados en edificios tipo A, y su superficie total construida es de 300 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 2.000 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 3.000 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 2.000 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo A, y su superficie total construida es de 150 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1.500 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 800 m2 o superior.
5.1 Se instalarán sistemas de comunicación de alarma en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales, si: La suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial es de 10.000 m2 o superior.
5.2 La señal acústica transmitida por el sistema de comunicación de alarma de incendio permitirá diferenciar si se trata de una alarma por «emergencia parcial» o «emergencia general», siendo preferente el uso de un sistema de megafonía.
Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como:
Edificios con plantas sobre rasante: Suma de Caudales requeridos para BIES (QB) y para Hidrantes (QH).
Sistemas de BIES y de Rociadores Automáticos [1] + [3]: Caudal de agua requerido para Rociadores Automáticos (QRA).
Sistemas de BIES, de Hidrantes y de Rociadores Automáticos [1] + [2] + [3]:
Suma del 50 por 100 de la Reserva de agua necesaria para Hidrantes (0,5 RH) y la necesaria para Rociadores Automáticos (RRA)
Suma del 50 por 100 del caudal requerido para Hidrantes (0,5 QH) (según tabla del apartado 7.3) y el requerido para Agua Pulverizada (QAP).
[1] BIE QB/RB (a) QH/RH) (b) QH+QH/RH+RH) QRA/RRA
0,5 QH+QRA 0,5 RB+RRA
[2] HIDRANTES (a) QH/RH (b) QB+QH/ RB+RH 0.5 QH + QRA 0,5 RH + RRA QH/RH Q mayor R mayor (una instal.) 0,5 QH + QAP/ 0,5 RH + RAP Q mayor, R mayor (una instalación)
[3] ROCIADORES AUTOMÁTICOS QRA/RRA Q mayor R mayor (una instal.) Qra/Rra Q mayor R mayor (una instalación) Q mayor R mayor (una instalación)
[4] AGUA PULVERIZADA 0,5 QH + QAP/ 0,5 RH + RAP QAP + QE RAP + RE Q mayor R mayor (una instalación) QAP/RAP QAP + QE RAP + RE
[5] ESPUMA Q mayor R mayor (una instal.) Q mayor R mayor (una instalación) QAP + QE RAP + RE QE/RE
Hidrantes exteriores en función del tipo de establecimiento industrial, superficie construida del sector de incendio y del nivel de riesgo intrínseco de éste
Configuración del establecimiento industrial Superficie del sector de incendio – (m2) Riesgo intríseco
A 300 1.000 No Sí Sí Sí – –
B 1.000 2.500 3.500 No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí
C 2.000 3.500 No No No Sí Sí Sí
D o E 5.000 15.000 – Sí Sí Sí Sí Sí
Tipo Caudal – (l/min) Auton. – (min) Caudal – (l/min) Auton. – (min) Caudal – (l/min) Auton. – (min)
A 500 30 1.000 60 – –
(1) Cuando en un establecimiento industrial, constituido por edificios tipo C, D o E, existan almacenamientos de productos sólidos en el exterior, los caudales indicados en la tabla se incrementarán en 500 l/min.
Cuando en el sector de incendio existan combustibles clase D, se utilizarán agentes extintores de características específicas adecuadas a la naturaleza del combustible, que podrán proyectarse sobre el fuego con extintores, o medios manuales, de acuerdo con la situación y las recomendaciones particulares del fabricante del agente extintor.
TABLA 3.1. Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga de fuego aportada por combustibles clase A
Bajo 21 A Hasta 600 m2 (un extintor más por cada 200 m2, o fracción en exceso).
Medio 21 A Hasta 400 m2 (un extintor más por cada 200 m2, o fracción en exceso).
Alto 34 A Hasta 300 m2 (un extintor más por cada 200 m2, o fracción en exceso).
TABLA 3.2. Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga de fuego aportada por combustibles clase B
V ≤ 20 20 ‹ V ≤ 50 50 ‹ V ≤ 100 100 ‹ V ≤ 200
Eficacia mínima del extintor 113 B 113 B 114 B 233 B
(1) Cuando más del 50 por 100 del volumen de los combustibles líquidos, V, esté contenido en recipientes metálicos perfectamente cerrados, la eficacia mínima del extintor puede reducirse a la inmediatamente anterior en la Tabla B3, de la Norma UNE 23110-1.
Un extintor, si: 200 l ‹ V ≤ 750 l.
Dos extintores, si: 750 l ‹V ≤ 2.000 l.
Si el volumen de combustibles clase B supera los 2.000 l, se determinará la protección del sector de incendio de acuerdo con la reglamentación sectorial específica que lo afecte.
Están ubicados en edificios tipo A, y su superficie total construida es de 300 m2, o superior.
Están ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 500 m2, o superior.
Están ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 200 m2, o superior.
Están ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1.000 m2, o superior.
Están ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 500 m2, o superior.
Son establecimientos de configuraciones tipos D o E, su nivel de riesgo intrínseco es alto y la superficie ocupada es de 5.000 m2 o superior.
9.2 Tipo de BIE y necesidades de agua: Además de los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios para su disposición y características, se cumplirán las siguientes condiciones hidráulicas:
Bajo Medio Alto DN 25 mm. DN 45 mm. DN 45 mm. 2 2 3 60 min. 60 min. 90 min.
El caudal unitario será el correspondiente a aplicar a la presión dinámica disponible en la entrada de la BIE, cuando funcionen simultáneamente el número de BIES indicado, el Factor «K» del conjunto, proporcionado por el fabricante del equipo.
10.1 Se instalarán sistemas de columna seca en los establecimientos industriales, si: Son de riesgo intrínseco medio y su altura de evacuación es de 15 m o superior.
Actividades de producción, montajes, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento, si:
Están ubicados en edificios tipo A, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 500 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 2.500 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 3.500 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo A, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 300 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1.500 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 800 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 2.000 m2 o superior.
Están ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior.
Sistemas de agua pulverizada. Se instalarán sistemas de agua pulverizada, cuando por la configuración, contenido, proceso y ubicación del riesgo, sea necesario refrigerar partes del mismo para asegurar la estabilidad de su estructura, evitando los efectos del calor de radiación emitido por otro riesgo cercano.
Sistemas de espuma física. Se instalarán sistemas de espuma física en aquellos sectores de incendio y áreas de incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales, sectoriales o específicas (artículo 3 de este Reglamento) y, en general, cuando existan áreas de un sector de incendio en la que se manipulan líquidos inflamables que en caso de incendios, pueda propagarse a otros sectores.
Sistemas de extinción por polvo. Se instalarán sistemas de extinción por polvo en aquellos sectores de incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas (artículo 3 de este Reglamento).
Sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas (artículo 3 de este Reglamento).
Constituyan recintos donde se ubiquen centros de cálculo, bancos de datos, equipos electrónicos de centros de control o medida y análogos, de superficie superior a 100 m2.
Los locales o espacios donde estén instalados: cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios, (citadas en el apéndice 2, apartado 8, de este Reglamento), o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial.
Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo en el del 70 por 100 de su tensión nominal de servicio).
Mantendrá las condiciones de servicio, que se relacionan a continuación, durante una hora, como mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo.
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación.
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los espacios definidos en el apartado 16.2, anterior, de este apéndice 3.
Señalización. Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
APÉNDICE 4. Relación de normas UNE de obligado cumplimiento en la aplicación del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales