Source: http://docplayer.fi/2746156-Palotilan-ylapuolella-on-myos-oljypolttimen-asennusaukko-sulkutulpalla-tukittava-johon-oljypoltin-asennetaan-oljykaytossa.html
Timestamp: 2016-12-10 03:40:36+00:00
Document Index: 12988922

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Palotilan yläpuolella on myös öljypolttimen asennusaukko (sulkutulpalla tukittava), johon öljypoltin asennetaan öljykäytössä.
Download "Palotilan yläpuolella on myös öljypolttimen asennusaukko (sulkutulpalla tukittava), johon öljypoltin asennetaan öljykäytössä."
1 A. KÄYTTÖTARKOITUS JA RAKENNE Airmat Combi on kahdella keskipakopuhaltimella varustettu sekä kiinteä polttoainekäyttöinen että vaihtoehtoisesti öljykäyttöinen kiinteästi asennettava lämminilmakehitin, joka puhaltaa ilman yläosan puhallussäleikköjen kautta huonetilaan. Puhallinteho mahdollistaa myös puhallusilman kanavoinnin (lisävaruste) aina 150 Pa vastapaineeseen saakka, kysy lisää myyjältäsi tai valmistajalta. Käyttökohteina tilat, joihin laite voidaan asentaa viranomaismääräykset huomioon ottaen. Laite toimii alapaloperiaatteella ja tulipesä on tulenkestävää terästä ja osittain vuorattu keraamisilla tiilillä. B. TOIMINTATAPA Laitteessa on palotilan yläpuolinen kiinteälle polttoaineelle tarkoitettu säiliö, josta polttoaine laskeutuu termostaatilla ohjatun palamisnopeuden mukaan alas palotilaan. Palotilan yläpuolella on myös öljypolttimen asennusaukko (sulkutulpalla tukittava), johon öljypoltin asennetaan öljykäytössä. Laitteen sivulla on kolmiasentoinen käyttökytkin, jolla valitaan kulloinenkin lämmitysvaihtoehto: - 0 = Lämmitin ei ole käytössä - 1 = Lämmitin toimii kiinteällä polttoaineella - 2 = Lämmitin toimii öljypolttimella Airmat Combin toimintaa ohjaavat eri termostaatit riippuen valitusta käyttötavasta seuraavasti: A. Kiinteällä polttoaineella B. Öljypolttimella C. POLTTOAINEET 1. Tehonsäätötermostaatti; ohjaa palamisilman määrää säätämällä puhallusilman lämpötilaa ja palamisaikaa sekä pysäyttää palamisen sähkökatkon sattuessa 2. Puhallintermostaatti; käynnistää puhaltimen 1 lämmönvaihtimen lämpötilan ylittäessä ~ 40 o C ja pysäyttää lämpötilan alittaessa ~ 30 o C 3. Huonetermostaatti; pitää huonelämpötilan asetetun arvon mukaisena ohjaamalla laitteen puhallinta 2 (käyntijaksoja) 1. Tehonsäätötermostaatti; käännettävä asentoon 0 (ei tarvita öljypoltinkäytössa) 2. Puhallintermostaatti; käynnistää puhaltimet 1 & 2 lämmönvaihtimen lämpötilan ylittäessä ~ 40 o C ja pysäyttää lämpötilan alittaessa ~ 30 o C 3. Huonetermostaatti; pitää huonelämpötilan asetetun arvon mukaisena ohjaamalla öljypolttimen käyntijaksoja 4. Poltintermostaatti; pysäyttää polttimen lämmönvaihtimen lämpötilan ylittäessä ~ 80 o C ja käynnistää sen uudelleen lämpötilan laskettua 5. Ylilämpörajoitin; pysäyttää polttimen, jos lämmönvaihdin ylikuumenee jostain syystä (> 97 o C). Ylilämpölaukaisu kuitataan laitteen jäähdyttyä palautuspainikkeella Öljypolttimen polttoaineena käytetään polttoöljyä no. 1 (tarvittaessa talvilaatua). Lämminilmakehittimissä voidaan polttaa kiinteitä polttoaineita, jotka eivät paakkuunnu tai holvaannu säiliöön. VAROITUS!!! LAITE SAATTAA VAHINGOITTUA, JOS TULI PÄÄSEE NOUSEMAAN POLTTOAINEEN PAAKKUUNTUMISEN TAI HOLVAANTUMISEN SEURAUKSENA YLÖSPÄIN TULIPESÄSSÄ. TÄMÄN VUOKSI ON TULIPESÄÄ JA PALAMISEN EDISTYMISTÄ TARKKAILTAVA JA TARVITTAESSA KOHENNETTAVA KUNNOLLISEN ALAPALOPERIAATTEEN YLLÄPITÄMISEKSI JA VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI. Polttopuu: suositeltava halkojen pituus on cm ja puun pitäisi olla mahdollisimman kuivaa. Tällöin palamisen hyötysuhde n % ja toiminta on moitteetonta. Hake: hakkeen pitää olla mahdollisimman karkeaa ja kuivaa tai joukossa isompaa puuta, jotta hyötysuhde säilyy hyvänä ja paakkuuntumista tai holvaantumista ei esiinny. Kivihiili: tällä saavutetaan pisin paloaika, paras hyötysuhde ja laitteen puhdistustarve on vähäisin. Turvebriketti: antaa huonomman hyötysuhteen kuin yllä mainitut polttoaineet ja lisäksi tuhkan poisto ja nuohous on tehtävä useammin. Polttoaineiden varastoinnissa on noudatettava vastaavia viranomaismääräyksiä. Sivu 1/52 D. PALOTURVALLISUUS, SIJOITUS JA ASENNUS Lämminilmakehittimen asennuksessa ja asennuksen hyväksyttämisessä on otettava huomioon paikalliset rakennus- ja paloviranomaisten määräykset. Ohjeita paloturvallisuuteen liittyen on lisäksi löydettävissä Sisäasiainministeriön pelastusosaston julkaisusta A 47, 1994 Lämminilmakehittimien ja viljankuivaamoiden paloturvallisuus. Lämminilmakehitin on sijoitettava palamattomalle alustalle, joka ulottuu min. 500 mm etäisyydelle laitteesta. Jos lattiatasossa esiintyy pölyä, on laite sijoitettava palamattomasta materiaalista tehdylle min. 100 mm korkuiselle alustalle ja imuaukoissa on käytettävä pölysuodattimia (lisävaruste) Suojaetäisyydet palava-aineisiin rakenteisiin ovat vaakasuunnassa min. 500 mm, laitteen yläpuolella sekä edessä min mm Varastossa tai tehdashallissa lämminilmakehittimen ympärille on rakennettava suojakaide teräsputkesta halkaisijaltaan vähintään 50 mm ja seinämä min. 2 mm tai vastaavasta 1000 mm etäisyydelle laitteesta, jos laitetta ei sijoiteta erilliseen kehitinhuoneeseen Lämminilmakehitin saadaan yleensä sijoittaa sillä lämmitettävään huonetilaan, ei kuitenkaan palo- tai räjähdysvaaralliseen tilaan, kun riittävän palamisilman saanti on varmistettu Jos lämmitetään kahta tai useampaa paloteknillistä osastoa, kokoontumistilaa tai palovaarallista tilaa, on laite yleensä sijoitettava kattilahuonetta vastaavaan kehitinhuoneeseen tai omaan seinillä erotettuun tilaan. Ao. tilojen tulee täyttää vastaavan keskuslämmityskattilan kattilahuoneelle asetetut vaatimukset. Ilmakanavat on varustettava seinämien kohdalla palopelleillä. Lämmitettävän ilman kanava ei tarvitse palopeltiä, jos ilma otetaan ulkoa. Savuhormin tulee täyttää niistä annetut määräykset ja ohjeet. Normaalisti hormin pituus tulee olla n. 4-5 m, jotta saavutetaan riittävä alipaine (n Pa) Lämminilmakehitin kytketään sähköverkkoon kiinteällä syöttöjohdolla (min. 3*1,5 mm 2 ) ns. palokytkimen kautta Öljypolttimen ja sen eri laitteistojen asennuksissa on noudatettava niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita ja niiden valmistuttua, ne on katsastettava säädetyn asetuksen mukaisesti Öljypolttimen säädön ja käyttöönoton saa suorittaa vain viranomaisten valtuuttama asennusliike E. LÄMMITYSOHJEET A. Kiinteällä polttoaineella HUOM! Öljypoltin on ensiksi irroitettava paikoiltaan ja varusteisiin kuuluvalla suojatulpalla on tukittava poltinaukko. 1. Käännä käyttökytkin asentoon 1 ja varmista, että sähkön syöttö on kunnossa (palokytkin päällä) 2. Sytytysvaiheessa tehonsäätötermostaatin on oltava auki (asento 10) ja laitteen toimiessa voidaan tehoa säätää 3. Lämminilmakehitin sytytetään arinan päältä palotilan luukun kautta. Sytykkeenä käytetään esim. paperia, lastuja tai muuta vastaavaa. Älä käytä palavia nesteitä sytytykseen! 4. Tulen sytyttyä kunnolla voidaan polttoainesäiliö täyttää 5. Puhaltimen/puhaltimien lähtiessä käyntiin on kaikki luukut suljettava ja käytön aikana luukut on pidettävä EHDOTTOMASTI suljettuina, sillä silloin laitteen toiminta on kontrolloitua. Näin vältetään turhat vaurioitumiset esim. ylikuumenemisen johdosta. 6. Kun lisätään polttoainetta on syytä ensin kääntää tehonsäätötermostaatti asentoon 0 ja avata täyttöluukku hitaasti, jotta savua ei pääsisi sisätiloihin. B. Öljypolttimella HUOM! Asenna poltin paikoilleen ja poista mahdolliset palamisjätteet ja polttoainejäämät palotilasta ennen siirtymistä öljykäyttöön. 1. Käännä tehonsäätötermostaatti asentoon 0 ja sulje kaikki luukut EHDOTTOMASTI 2. Käännä käyttökytkin asentoon 2 ja varmista, että sähkön syöttö on kunnossa (palokytkin päällä) 3. Poltin käynnistyy heti kun huonetermostaatti alkaa ohjata laitetta (asetusarvo korkeampi kuin ympäröivä lämpötila) 4. Laite voidaan jättää toimimaan automaattisesti termostaattien ohjaamana Sivu 2/53 F. KUNNOSSAPITO JA HUOLTO Lämminilmakehitin on suunniteltu helppohoitoiseksi. Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Tulipesän ja säiliön puhdistus tapahtuu täyttöluukun kautta. Arinan puhdistus tapahtuu tulenhoitoluukun kautta. Lämmönvaihtimen puhdistus on helppoa, koska kannet ja luukut aukeavat pikasalvoilla. Lämminilmakehitin hormeineen on nuohottava vähintään kerran vuodessa. Nuohous suositellaan suoritettavaksi useammin riippuen käyttötaajuudesta ja polttoainelaadusta (esim. pelkästään öljykäytössä kerran vuodessa). Polttoainesäiliön seinämät ja arina suositellaan puhdistettavan säännöllisesti (tarve riippuu polttoaineesta), jolloin estetään karstoittuminen. Tuhkalaatikko on tyhjennettävä aina sen täyttyessä. Laitteen kunnolliselle toiminnalle on tärkeätä, että se pidetään puhtaana pölystä, noesta ja tuhkasta, sillä huoltotoimet parantavat aina hyötysuhdetta ja estävät turhia vahinkoja. Sähköisiin osiin liittyvät huoltotoimet on jätettävä sähköalan ammattilaisen hoidettavaksi. Öljypoltin on huollettava säännöllisesti (katso öljypoltinvalmistajan omat ohjeet) ja työn saa suorittaa vain viranomaisten valtuuttama asennusliike. G. HÄIRIÖTILAT 1. Laite savuttaa: hormissa liian heikko veto tai pellit kiinni lämmönvaihdin nokeentunut liikaa tuuliolosuhteet tehonsäätötermostaatti ei sulkeudu 2. Puhallusilman lämpötila liian alhainen: tehonsäätötermostaatin säätö liian alhainen tai se on viallinen polttoaine holvaantunut säiliössä tai se on liian kosteaa lämmönvaihdin nokeentunut liikaa tai tuhka tukkinut arinan 3. Puhallusilman lämpötila liian korkea: tehonsäätötermostaatin säätö liian korkea tai se on viallinen hormissa liian voimakas veto jokin luukuista vuotaa ilmaa tai on auki (saa liikaa palamisilmaa) 4. Puhaltimet eivät toimi: sähkökatkos verkossa (esim. sulakevika) tai palokytkin pois päältä ylilämpörajoitin lauennut, jolloin se on kuitattava laitteen jäähdyttyä puhallintermostaatti viallinen polttoaineen palaminen liian vähäistä (lämpötila alle puhallintermostaatin asetteluarvon) 5. Öljypoltin ei toimi: palokytkin pois päältä, käyttökytkin väärässä asennossa tai sähkökatkos verkossa (esim. sulake- tai johtovika) öljypoltinhäiriö ilmaistaan releen merkkivalolla. Kuittaa häiriö painamalla releen kuittauspainiketta. Jos vika ei kuittaannu, katso öljypolttimen ohjeet tai ota yhteyttä huoltoon ylilämpörajoitin lauennut, jolloin se on kuitattava laitteen jäähdyttyä öljy loppunut tai se on epäpuhdasta (vettä, roskia, ym.) 6. Mikäli vika ei paljastu tai toimenpiteet eivät auta, ota yhteys suoraan valmistajaan 7. Valmistaja ei vastaa lämminilmakehittimen mahdollisesta väärinkäytöstä johtuvista vioista ja vaurioista Sivu 3/54 H. LAITTEEN TEKNISET TIEDOT: Lämpöteho (puilla) Lämpöteho (öljykäytössä) Öljynkulutus Ilmamäärä (150 Pa) Jännite/sulake Ottoteho Polttoainesäiliön tilavuus (puilla) Savukanavalähtö Ø Savukanavan korkeus maasta Syvyys Leveys Korkeus Paino Max. 27 kw Max. 35 kw Max. 2,82 kg/h 3000 m³/h 230 V/1N~/50 Hz/10A Max. 700 W 200 l 156 mm (ulko) 1475 mm (keskiökorkeus) 900 mm (780 mm ilman poltinta) 720 mm 1700 mm 250 kg I. VARAOSALUETTELO Ennen tarvittavien varaosien tilaamista, pyydämme varmistumaan kyseessäolevan lämminilmakehittimen mallista, sarjanumerosta/valmistusvuodesta, ja jos mahdollista vanhan osan tyypistä, koosta tai vastaavasta. Osa Nimitys 1 Tehonsäätötermostaatti sis. anturi 2 Puhallintermostaatti 3 Huonetermostaatti 4 Poltintermostaatti 5 Ylilämpörajoitin 6 Keskipakopuhallin 2 kpl 7 Puhallussäleikkö, puhalluskupu & kansi 8 Täyttöluukku (täydellisenä) sis. luukku, tiiviste, salpa 9 Tulenhoitoluukku (täydellinen) sis. luukku, salpa, tulilevy 10 Lämmönvaihtimen luukku sis. tiiviste, salvat 11 Palotilan luukku sis. salpa 12 Arina mm 13 Tuhkalaatikko 14 Tulipesän tiilisarja sis. 1 kpl etutiili, 3+3 kpl keraaminen tiililaatta 15 Käyttökytkin 16 Öljypoltin katso varaosat laitteen omista ohjeista Valmistaja: POLARTHERM OY Polarintie Luvia puh fax Sivu 4/55 HUOM! KÄYTTÄJILLE, JOTKA HANKKIVAT ÖLJYKÄYTÖN JÄLKIASENNUKSENA. TEHDASTOIMITUKSENA VAKIOPOLTIN ON NYKYÄÄN OILON PRO J20 (ennen käytössä Junior LF3) POLTTIMEN VAKIOSUUTIN ON 0,75 USGALL / 80 S (SUUTIN MAX. 0,75 JA SEN ON OLTAVA 80, JOTTA LIEKKI LEVITTÄYTYY KUNNOLLA PALOTILASSA) POLTTIMEN KANSSA ON KÄYTETTÄVÄ MUKANA TOIMITETTUA ASENNUSKAULUSTA, JOTTA POLTINPÄÄ EI TULE LIIAN LÄHELLE TAKASEINÄÄ Sivu 5/5 Samankaltaiset tiedostot
HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle. Lisätiedot Nuohoojan Tulikivi-uuniopas Nuohoojan Tulikivi-uuniopas Tässä nuohoojan oppaassa ovat tärkeimmät Tulikiviuunien paloturvallisuuteen liittyvät seikat sekä ohjeita nuohoojalle Tulikivi-uunien puhdistamiseen Lisätiedot VI-ABCCo: KOETUSSELOSTUS TEST REPORT VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS ILMALÄMMITIN - AIRMAT 20 AIR HEATER - AIRMAT 20 NUMERO 1167 RYHMÄ 162
- VI-ABCCo: PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1167 RYHMÄ 162 Lisätiedot PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900
T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i! Lisätiedot Varaavien uunien lämmitysohjeita
Varaavien uunien lämmitysohjeita HRRRRR!!! TÄNNEHÄN JÄÄTYY Uunin valmistaja tai muuraaja antaa käyttöohjeet valmistamalleen uunille. Uuden tulisijan lämmitys aloitetaan varovasti. Seuraavat ohjeet on laadittu Lisätiedot Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät
Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tukesin markkinavalvonta - tehdasvalmisteiset tulisijat - Lisätiedot JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN
YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1. Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 K
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 K 1. YLEISTÄ Arimax 240 ja Arimax 240 k ovat taloudellisia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä yläpaloisia puukäyttöisiä keskuslämmityskattiloita. Lämmitys Lisätiedot SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet
SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja Lisätiedot Tulisijan oikea sytytys ja lämmitys, kannattaako roskia polttaa sekä pienpolton päästöt, onko niistä haittaa?
Tulisijan oikea sytytys ja lämmitys, kannattaako roskia polttaa sekä pienpolton päästöt, onko niistä haittaa? Esityksen sisältö 1. Oikea tapa sytyttää?!? Mistä on kyse? 2. Hiukkaspäästöjen syntyminen 3. Lisätiedot Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet
Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina Käyttöohjeet Tiedot & Asennus Tekniset tiedot: Uppokamiina 3mm merialumiinia (AlMg3) Kolme kiinnityskorvaa Ilmanottoa säätelevä kansi Teräksinen ilmanohjauspelti Lisätiedot Teollisuusinfralämmitin IR
Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus Lisätiedot Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus
TUTKIMUSRAPORTTI 13.03.2009 Mittauksia hormittomalla takalla ( Type: HW Biotakka, tuotekehitysversio) Tilaaja: OY H & C Westerlund AB Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu Lisätiedot Kiinteän polttoaineen Arimax-kattilat
TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A, Lisätiedot KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat
KAKSOISKATTILAT Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat ARIMAX 520 -kaksoiskattila ARIMAX 520 Teho - puu Vesitila 15-20 kw - öljy 20 kw - sähkövalmius 6 kw Lämminvesituotto Sähkövastuksen Lisätiedot AALTO-ARINA KIUASARINAN A
AALTO-ARINA KIUASARINAN A AALTO-ARINA uusi ratkaisu tehokkaaseen puun hyödyntämiseen Innovatiivinen patentoitu arinarakenne Pat.no FI -121285 Puut syttyvät paremmin Tehokkaampi palotapahtuma Puhtaammat Lisätiedot NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet
Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket Lisätiedot Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND
Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien Lisätiedot Puukattilat Puhdasta lämpöä
www.jäspi.fi Puukattilat Puhdasta lämpöä Jäspi Econature 40 Jäspi YPV 40 Jäspi Stoker 40 Jäspi Ecopuu 25 Puukattila lämmitysjärjestelmänä Puulämmityksessä käytettävä puu (halko,klapi) on kotimainen, edullinen, Lisätiedot 12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje
JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti Lisätiedot Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi
Varavoiman asiantuntija Marko Nurmi kw-set Oy (www.kwset.fi) Sähköverkon varmistaminen Sähköverkon varmistaminen Varmistamistavat UPS Kuorma ei havaitse sähkökatkoa Varmistusaika riippuvainen akkujen mitoituksesta Lisätiedot Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje
Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri Lisätiedot Arimax öljylämmitys. Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen
Arimax öljylämmitys Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen Arimax 17 -sarjan öljykattilat Tehokas lämmitys Runsas lämpimän Lisätiedot Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa
Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen Lisätiedot KOTA RETRO-KAMIINAN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE
1 KOTA RETRO-KAMIINAN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE KOTA RETRO 3140 KOTA MINIRETRO 3150 2 KOTA RETRO-KAMIINA, TNRO 3140 KOTA MINIRETRO TNRO 3150 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Tekniset tiedot 2. Yleistä 3. Asennus Lisätiedot www.aaltoarina.fi Kiuasarina AA09 P400 x L110mm Tunnus AA09 -paino 1,900kg -1lohk./2harj. EAN 6430039880092 Hinta: 33,00
AA09>AA105 Pat.nro. 121285 Lue turvallisuusohje Sivu 1 AA09 Kiuasarina AA09 P400 x L110mm Tunnus AA09 -paino 1,900kg -1lohk./2harj. EAN 6430039880092 Hinta: 33,00 AA09 sopivuus - Misa 11206 20m³ AA34 Kiuasarina Lisätiedot Energiansäästö viljankuivauksessa
Energiansäästö viljankuivauksessa Antti-Teollisuus Oy Jukka Ahokas 30.11.2011 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Maataloustieteiden laitos Agroteknologia Öljyä l/ha tai viljaa kg/ha Kuivaamistarve Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet FarmJet 50 kaurapoltin
Asennus- ja käyttöohjeet FarmJet 50 kaurapoltin 1 Säilytä tätä ohjekirjaa niin, että se on helposti saatavilla tarpeen tullen. Lue ohjekirja tarkkaan ennen kuin otat käyttöön FarmJet polttimen. Noudata Lisätiedot Kattilahuone ja pellettivarasto, tulee aina sijoittaa erilleen toisistaan ja muista tiloista.
17.12.2008 PELLETTIPOLTIN VELMAX 15C, 20C, 30C ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE 1. Toiminta 2. Asennus 3. Huolto 4. Turvallisuus 5. Piirustukset 1. Toiminta 2 / 9 1.1. Polttoaineen käsittely-järjestelmä Polttoaine Lisätiedot Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Ariterm 240 yläpalokattila PUULÄMMITYS
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FarmJet 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 26.10.2007-1/16 SISÄLLYSLUETTELO POLTTIMEN PÄÄOSAT 2 Polttimen pääosat 3 Toiminnan kuvaus 3 Turvallisuus / hälytys 4 Asennus 5 Ohjauspaneeli Lisätiedot ASENNUSOHJE. ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet
ASENNUSOHJE ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet ja niiden asennus POLTINVARUSTUS Bio- tai muun polttimen asennuksen tarvitaan kattilan poltinsovite silloin kun polttimen koko poikkeaa poltinaukon mitoituksesta. Lisätiedot VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!
Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta Lisätiedot ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN
ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot Lisätiedot KÄYTTÖOHJE YLEISÖLJYLÄMMITIN HP115 JA HP125
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri: Lisätiedot SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2
SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä. Lisätiedot Palostandardoinnin tilanne
Palostandardoinnin tilanne Tulisijat TC295 TC295 Standardien uusiminen Paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja Paloturvallisuuteen liittyvät merkinnät Yhteenveto Standardien uusiminen Standardeja olla uudistamassa Lisätiedot Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas
Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Puupolttoaineen käyttö lämmityksessä Puupolttoaineita käytetään pientaloissa 6,1 milj.m 3 eli 9,1 milj. Lisätiedot Kuluttajaimurit Performer All-in-1 150/250
Jotta keskuspölynimurin asennus olisi mahdollisimman helppoa, All-in-1 paketit on suunniteltu vastaamaan normaalin asennuksen tarpeita. Toki voit ostaa kaikki osat myös erikseen. Nilfisk Performer All-in-1 Lisätiedot KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus. kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta
E9 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta Annettu Lisätiedot Käyttöohje NILAN VGU250
Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla Lisätiedot ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi Lisätiedot kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!
Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava Lisätiedot TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.
TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan Lisätiedot Lämpöä pilkkeistä edullisesti ja puhtaasti. Pätkittäin puulämmityksestä
Lämpöä pilkkeistä edullisesti ja puhtaasti Pätkittäin puulämmityksestä Puu on kotimainen, uusiutuva polttoaine. Puunpoltto ei kiihdytä ilmastonmuutosta, sillä puut sitovat kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET (1/07) ALLMAT F AIRMAT 20 KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMINILMAKEHITTIMET VARMLUFTPANNOR FÖR FASTA BRÄNSLEN
KÄYTTÖOHJEET (1/07) ALLMAT F AIRMAT 20 KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMINILMAKEHITTIMET VARMLUFTPANNOR FÖR FASTA BRÄNSLEN 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS We hereby confirm, that Lisätiedot PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet
OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata Lisätiedot GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje
GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu Lisätiedot EA Sähköiset ilmanlämmittimet
Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen, Lisätiedot Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen
ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa Lisätiedot Kuva 1. öljypolttimella varustetun Jaakko-lavakuivurin lämmityslaite, puheilla ja putki, joka ohjaa savukaasut uunia sytytettäessä säkkilavan ohi.
VAKOLA ACV Helsinki Rukkila Helsinki 43 48 12 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1961 Koetusselostus 387 SINUS 6 DUPLEX TWIN-VILJANKUIVURI Lisätiedot Tulisijakuvasto 3.2.2015. www.warmauunit.com
Tulisijakuvasto 3.2.2015 2 Savukaasujen lämpötila on alhainen, koska lämpö varautuu tehokkaasti runkoon. Kaksoispolton ansiosta päästöt ovat todella vähäisiä Savukaasut nousevat vielä kerran ylös (tuplakierto) Lisätiedot Lähilämpöä Teiskossa. 27.9.2011 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa
Lähilämpöä Teiskossa 27.9.2011 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa Puulämpöä Pirkanmaalle Pirkanmaan metsäkeskus hallinnoi Hankeaika 1.12.2007 30.11.2012 Keskeisin tavoite on lisätä puun käyttöä maatilojen Lisätiedot SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja
SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact, Lisätiedot HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA
1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot Palopelti BSKC60 ja BSKC60K
Myös manuaaliversio Yleistä Palopelti BSKC60K on saatavana kahta mallia: toimilaitemalli (24V tai 230V) lämpöilmaisimella. manuaalimalli lämpösulakkeella, mikrokytkin lisävarusteena. Katso tuotemerkintä. Lisätiedot VIESMANN. VITOMAX 200-HW Korkeapaine-kuumavesikattila, sallitut menoveden lämpötilat enintään 150 C Nimellislämpöteho 2,3-6,0 MW.
VIESMANN VITOMAX 200-HW Korkeapaine-kuumavesikattila, sallitut menoveden lämpötilat enintään 150 C Nimellislämpöteho 2,3-6,0 MW Tietolehti Tilausnumero ja hinnat pyynnöstä VITOMAX 200-HW Tyyppi M72A Öljy-/kaasukäyttöinen Lisätiedot Lämpölaitostekniikkaa. Nurmes 1.2.2012 Esa Kinnunen Biomas-hanke
Lämpölaitostekniikkaa Nurmes 1.2.2012 Esa Kinnunen Biomas-hanke 1 Laiteratkaisut ja polttotekniikka Uusi vai vanha? Kontti vai kiinteä? Stokerin toimintaperiaate Polttoaineen varastointi ja siirto varastosta Lisätiedot VILJANKUIVAAMOIDEN PALOTURVALLISUUS
SUOJELUOHJE S920 2000 VILJANKUIVAAMOIDEN PALOTURVALLISUUS Voimassa 1.1.2001 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 0 VELVOITTAVUUS JA TARKOITUS 1 MÄÄRITELMÄT 2 YLEISTÄ 3 VILJANKUIVAAMON RAKENTEET JA SIJOITUS 4 POLTTOÖLJYN Lisätiedot Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet
Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO Lisätiedot SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE
SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden Lisätiedot TULISIJAT. Nautinnollisiin hetkiin
TULISIJAT Nautinnollisiin hetkiin NOVELTY TAKKA KOTA Novelty takan moderni ja hillitty design sopii moneen tilaan. Novelty takka luovuttaa lämmön nopeasti. Takan päällä olevassa vuolukivilaatassa on reikiä Lisätiedot FDV -Fire Valve FDV. Palonrajoitinventtiili
FDV Palonrajoitinventtiili Yhdistetty poistoilmaventtiili ja palonrajoitinventtiili pyöreisiin kanaviin. Tyyppihyväksytty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitinventtiili. Palonrajoitinventtiilin Lisätiedot Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje
Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava Lisätiedot NARVI 16 NC, 20 NC, 24 NC ja 20 NC VS (vesisäiliö) -KIUKAIDEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
FI NRVI 16 NC, 20 NC, 24 NC ja 20 NC VS (vesisäiliö) -KIUKIDEN SENNUS-, KÄYTTÖ- J HUOLTO-OHJE Narvi Oy Yrittäjäntie 14 FI-27230 LPPI, FINLND Tel. 0207 416 740 www.narvi.fi narvi@narvi.fi FI SENNUS-, KÄYTTÖ- Lisätiedot DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet
DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6 Lisätiedot Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.
Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan Lisätiedot PUULIEDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
PUULIEDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE HUOMIO! Liesi on valurautaa. Materiaali vaatii "esilämmityksen" ennen varsinaista käyttöönottoa. Ensimmäinen lämmitys on tehtävä varoen, pienellä vedolla ja kovaa kuumuutta Lisätiedot JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW
JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot Lisätiedot Varavoima maatiloilla
Varavoima maatiloilla Poista tarpeettomat logot Pihtauspäivä 15.3.2013 Jarmo Viitala Sähkökatkon aiheuttajat Lähde: energiateollisuus 2 Sähkökatkon aiheuttajat maaseudulla ja taajamissa Lähde: energiateollisuus Lisätiedot LÖYLYN LÄHTEILLÄ AITO KIUKAAT. 16-24, Verkko ja SK WWW.NARVI.FI
LÖYLYN LÄHTEILLÄ AITO KIUKAAT 16-24, Verkko ja SK WWW.NARVI.FI Yleisiä ohjeita kiukaan valintaan Sauna on suomalaisille paikka, jossa rentoudutaan ja nautitaan. Nautinnon takaamiseksi tulee kiukaan valinnassa Lisätiedot C 800. Eldningsinstruktion
SE DE NO FR GB DK FI IT NL Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 8 Instructions d allumage 11 Lighting Instructions 14 Fyringsvejledning 17 Lämmitysohjeet 20 Istruzioni per l accensione Lisätiedot Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010 Lisätiedot KYLPYHUONEEN LÄMMITIN
KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa. Lisätiedot Varaava REG takka. Elementtirakenteisen REG takan rakenne. REG takka Basic 800 alaliittymä Viistekulmat edessä ja takana Antiikkilaasti Luukku: Musta
Takat kamiinat Varaava REG takka Varaavat REG takat ovat kotimaisia. Tulisijat koostuvat päällekkäin asennettavista valuelementeistä. Materiaalina käytetään tulenkestävää valumassaa, jota on käytetty tulisijojen Lisätiedot FESTIVO BUFFET LINE TARJOILUVAUNUT - BLH, BLL
Rev. 108A FESTIVO UFFET LINE TARJOILUVAUNUT - LH, LL Tekniset tiedot: LH-45-H, LL-45-H, LH-45-C, LL-45-C Festivo uffet Line mallistoon kuuluvat tarjoiluvaunut kylmille (C) ja kuumille (H) ruoille. Festivo Lisätiedot Kiuas on säilytettävä pakkauksessaan pystyssä ja kuivassa, lämpimässä tilassa asennukseen saakka.
SÄILYTYS Kiuas on säilytettävä pakkauksessaan pystyssä ja kuivassa, lämpimässä tilassa asennukseen saakka. PAKKAUSSISÄLTÖ Kiuaskivet eivät kuulu toimitukseen. Tarkista eri osien kunto silmämääräisesti Lisätiedot LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA!
KÄYTTÖOHJEET (04/10) HEATMOBIL HTL 250 LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA! 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS It is ensured through internal quality control Lisätiedot Valmispiippu RONDO PLUS