Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-o220708-ict.html
Timestamp: 2019-11-18 09:02:42
Document Index: 249671101

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 6']

Vigencia desde 24 de Septiembre de 2008. Revisión vigente desde 17 de Mayo de 2018
Artículo 1 Puesta en servicio de instalaciones
Artículo 2 Evacuaciones de los productos de la combustión
Artículo 3 Soluciones alternativas a las instrucciones técnicas del reglamento
Artículo 4 Mantenimiento de las instalaciones
Artículo 5 Inspecciones periódicas de eficiencia energética de las instalaciones
Artículo 6 Información estadística
ANEXO 1 . MEMORIA TÉCNICA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RITE (RD 1027/2007) DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN O AGUA CALIENTE SANITARIA CON POTENCIA ENTRE 5 kW y 70 kW
ANEXO 2 . CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS
ANEXO 3 . ESQUEMA DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN TÉRMICA EN EDIFICIO
ANEXO 4 . FICHA DE DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA
ANEXO 5 . SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO
ANEXO 6 . ETIQUETA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN
ANEXO 7 . CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS
ANEXO 8 . INSPECCION PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA
ANEXO 9 . CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA (RITE)
R Energía, Minas y Administración Industrial de 16 May. 2018 CA País Vasco (modificación del anexo de la Orden de 22 Jul. 2008, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios -RITE-)
Anexo 2 redactado por el número 1 de la Res [PAÍS VASCO] 16 mayo 2018, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, que modifica el anexo de la Orden de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) («B.O.P.V.» 31 mayo).
D 229/2012, de 30 Oct. CA País Vasco (simplificación del procedimiento para la puesta en servicio de instalaciones industriales)
Edicto del TSJ País Vasco, de 27 Nov. 2009. CA Pais Vasco (se declara la nulidad de la disposición final primera dos de la Orden de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo)
Téngase en cuenta que la Disposición Adicional Primera ha sido declarada nula por el Edicto [PAÍS VASCO] 27 noviembre 2009, dimanante de recurso contencioso-administrativo n.º 1549/08 en el que se declara la nulidad de la disposición final primera dos de la Orden de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo («B.O.P.V.» 1 febrero 2010)
1.- La puesta en servicio de las instalaciones térmicas en los edificios se realizará conforme al procedimiento establecido en la Orden de 26 de diciembre de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, de simplificación del procedimiento para la puesta en servicio de instalaciones industriales (BOPV 24-01-2001), modificada por Orden de 1 de octubre de 2001, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo (BOPV 18-10-2001).
Párrafo segundo del número 5 del artículo 1 derogado por la disposición derogatoria primera del D [PAÍS VASCO] 229/2012, 30 octubre, de simplificación del procedimiento para la puesta en servicio de instalaciones industriales («B.O.P.V.» 3 diciembre).Vigencia: 4 diciembre 2012
b) En caso de la sustitución de los equipos de generación de calor o frío, en relación con el artículo 2.3.b del RITE, cuando se trate de generadores de potencia menor o igual a 70 kW, se considerará que un generador es de diferentes características cuando se produzca una variación del 25% de la potencia nominal o se cambie de sistema de evacuación o de sistema de combustión (cámara abierta o cerrada). Para generadores de potencia superior a 70 kW cualquier sustitución será considerada reforma.
Las evacuaciones de los productos de la combustión se atendrán además de lo indicado en el RITE, a lo dispuesto en la Orden de 12 julio de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que regula la evacuación de gases de la combustión en instalaciones individuales, procedentes de calderas y calentadores a gas, excepto en lo indicado en artículo 2.2 de dicha Orden.
En las instalaciones en las que se pretendan adoptar soluciones alternativas a las prescripciones de las instrucciones técnicas del RITE, de acuerdo con lo indicado en el artículo 14.2.b) del reglamento, deberán aplicar las soluciones que se indiquen en el correspondiente Documento reconocido indicado en artículo 6 del citado RITE, obtener un informe de idoneidad del CADEM, o la correspondiente Resolución de aprobación de la Dirección competente en la materia, con anterioridad a la realización de las pruebas e inspecciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
1.- La periodicidad de las revisiones de mantenimiento de las instalaciones con potencia igual o inferior a 70 kW que no den servicio a locales o edificios de pública concurrencia o con más de una persona usuaria será cada dos años, excepto las comprobaciones que deban realizarse en relación con otras reglamentaciones de seguridad o medioambientales.
1.- Las inspecciones periódicas de las instalaciones térmicas se realizarán atendiendo a los criterios indicados en el anexo 8.
Véase Res [PAÍS VASCO] 19 febrero 2010, de la Directora de Administración y Seguridad Industrial, por la que se aprueba el «Manual de Inspecciones Periódicas de Instalaciones Térmicas en Edificios» en su edición 1.ª («B.O.P.V.» 13 mayo).
Las empresas instaladoras, mantenedoras, los Servicios de Asistencia Técnica oficiales de marca debidamente acreditados (S.A.T.) y los agentes que realicen las inspecciones de la instalación térmica deberán presentar anualmente ante la correspondiente Oficina Territorial de Industria, antes de fin de febrero, los datos estadísticos en el formato que se determine por la Dirección competente en la materia o utilizando los medios telemáticos que se dispongan a tal efecto.
1.- Se modifica el anexo I de la Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo , por el que se regulan los Carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial, de manera que el apartado relativo a Instalaciones Térmicas en Edificios quedará redactado de la siguiente manera:
2.- Se da nueva redacción al punto II.4 del anexo III de la Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo , por el que se regulan los Carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial, de manera que el apartado relativo a Instalaciones Térmicas en Edificios quedará redactado de la siguiente manera:
«II.4.- Carné de cualificación individual de inspector de instalaciones térmicas».
3.- Se de nueva redacción al punto IV.4 del anexo IV de la Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo , por el que se regulan los Carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial, de manera que el apartado relativo a Instalaciones Térmicas en Edificios quedará redactado de la siguiente manera:
«IV.- 4.- Carné de cualificación individual de inspector de instalaciones térmicas
a) Duración mínima 80 horas
- Diseño de instalaciones eficientes de calefacción y ACS.
- Diseño de instalaciones eficientes de climatización.
- Diseño de instalaciones eficientes con energías renovables (solar térmica, biomasa, geotérmica...)
- Inspección y dictamen de instalaciones térmicas (eficiencia energética y seguridad).»
MEMORIA TÉCNICA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RITE (RD 1027/2007) DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN O AGUA CALIENTE SANITARIA CON POTENCIA ENTRE 5 kW y 70 kW
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS
Anexo 2 redactado por el número 1 de la Res [PAÍS VASCO] 16 mayo 2018, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, que modifica el anexo de la Orden de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) («B.O.P.V.» 31 mayo). Vigencia: 17 mayo 2018
ESQUEMA DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN TÉRMICA EN EDIFICIO
FICHA DE DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA
SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO
ETIQUETA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS
INSPECCION PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA (RITE)