Source: http://docplayer.cz/2444866-.html
Timestamp: 2017-02-27 20:40:37+00:00
Document Index: 49070027

Matched Legal Cases: ['čl. 7', 'čl. 13', 'zákona č. 251', 'čl. 7', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3', 'zákona č. 174', 'zákona č. 309', 'čl. 2', 'čl. 2', 'zákona č. 133', 'zákona č. 186', 'zákona č. 111', 'zákona č. 309', 'zákona č. 309']

1 612 623 634 645 656 667 678 Praktické poznatky inspektora inspekce práce Ing. Bc. Radomír Kočíb Úvod Cílem mého příspěvku je na konkrétních případech ukázat systém prevence rizik při provozu vyhrazených technických zařízení zaměstnavatelem a provádění kontrol pracovníky inspekce práce v návaznosti na nově vydaný zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. V žádném případě bych nechtěl a taky to není smyslem tohoto přípěvku vyčerpávajícím způsobem rozebírat stávající předpisy i když v rámci příspěvku se jí budu částečně zabývat. Právní předpisy a normy Základním předpisem je norma ČSN , která byla zavedena v roce Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1969 a vydáním v roce 1970 platí doposud. Tato norma stanoví požadavky na řešení hromosvodu. Dalším předpisem je v následujícím textu příspěvku zmíněná vyhláška č. 137/1998 Sb. 47 Pak je nutno zmínit zatím platnou část 11 vyhlášky 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů 199 písm. c) Ve výčtu nesmí chybět nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 3 odst. 1, písm. g) Dále jsou to normy: ČSN EN části 1 a 2 ( ), které se zabývají ochranou před bleskem u telekomunikačních vedení ČSN čl , který obecně požaduje ochranu osob, hospodářských zvířat i majetek před poškozením v důsledku přepětí (atmosférické jevy, spínací přepětí) včetně čl týkajícího se navrhování el.instalací, rozvodů i jednotlivých zařízení ČSN IEC ( ) z dubna 2003 ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem; část 3 požadavky na přepěťová ochranná zařízení ČSN P IEC/TS ( ) z května ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem; část 2 stínění staveb,pospojování uvnitř staveb a uzemňování ČSN z dubna 2005 Lešení-společná ustanovení čl. 7.4 ochrana před bleskem A určitě bychom ve výčtu dalších norem mohli pokračovat i u dalších specifických zařízení jako jsou jeřáby apod. Použití ochrany před bleskem Při rozhodování zda objekt máme či nemáme chránit před bleskem můžeme vycházet z mnoha činitelů. Mezi ně patří ohrožení osob, velikost přímých a nepřímých 689 ztrát při případné škodě, hodnota objektu, důležitost objektu a v neposlední řadě i intenzita bouřkové činnosti a pravděpodobnost zasažení bleskem. Při tomto rozhodování můžeme vycházet z vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. V 47 je stanoveno, že ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních, kde by mohl blesk způsobit: a) ohrožení života nebo zdraví osob (obytný dům,obchody, stavby veřejných ubytovacích zařízení,stavby pro shromažďování většího počtu osob) nebo většího počtu zvířat, b) poruchu s rozsáhlými následky (elektrárna,plynárna, vodárna,nádraží,budova pro spojová zařízení), c) výbuch (výrobna a sklad výbušných a hořlavých látek), d) škody na kulturních, popřípadě jiných hodnotách (archív, knihovna, muzeum, obrazárna), e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které pole písmen a) až d) musí být chráněny před bleskem, f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí (tovární komín, rozhledna, věž). Podobně je tato problematika řešena v čl. 13 ČSN Samozřejmě už při projektování staveb se musí posoudit možné ohrožení osob, zvířat a majetku před škodlivými účinku blesku. Ochrana před bleskem, který má intenzitu několik desítek až stovek kiloampér nemůže být postavena pouze na venkovní ochraně (hromosvod), ale taky na vnitřní ochraně před účinky přepětí. Hromosvod chrání objekty před přímým zásahem blesku a před jevy dynamickými a tepelnými. Přičemž ochranu zařízení uvnitř objektů a osob už hromosvod 100 % nechrání. Protože přepětí mohou být do objektu zavlečena při vzdáleném úderu blesku do vedení, případně indukcí při výboji v blízkosti elektrického vedení. Proto jestli chceme mít v dnešní době účinnou ochranu před bleskem musí být navrhována jako systém vnější a vnitřní ochrany. Další podmínkou je samozřejmě provedení vnější i vnitřní ochrany před bleskem v souladu s platnými předpisy a s nejnovějšími poznatky vědy a techniky. Ale nestačí provést pouze správnou instalaci, ale je nutno na zařízení provádět za provozu pravidelně údržbu, prohlídky, kontroly a revize v souladu s předpisy a návody výrobce. Praktické zkušenosti z kontrol Pro správnou činnost zařízení se musí provádět řádná údržba. Kontroly pak provádějí různé instituce od pojišťoven, které zjišťují při sjednávání pojistných smluv, zda provozovatel objektů provádí řádně revize zařízení, přes hasiče, kteří rovněž kontrolují zda ochrana objektů před bleskem je řádně provedena a v pravidelných intervalech revidována, až po inspektoráty inspekce práce (dříve Inspektoráty bezpečnosti práce). Po nabytí účinnosti zákona č. 251/2005 Sb. od podle 3 odst. 1 písm. c), d) úřad a inspektoráty kontrolují mimo jiné dodržování povinností vyplývajících z právních 6910 předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Při provádění kontrol zjišťujeme hodně závažných nedostatků na venkovní ochraně před účinky blesku: 1. Nejsou prováděny pravidelné revize Povinnosti provádět revize jsou uvedeny obecně v zákoníku práce 134a, odst. 1 písm. c) a dále pak v nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 3 odst. 4, písm. a),b),c). Lhůty revizí hromosvodu jsou stanoveny v ČSN v tab. 1c a to ve lhůtách 1x za dva roky v prostorách s nebezpečím požáru a výbuchu a 1x za 5 let ostatní. 2. Nevyhovující zemnič Zemní odpor by neměl u žádného svodu hromosvodu přesáhnout hodnotu 15 Ohmů. Tato závada není vizuálně zjistitelná. 3. Natřená měřící svorka Další velmi častá závada s velmi závažnými následky, která vzniká například při nátěrech fasád. Dle normy ČSN nesmí být měřící svorka po dohotovení spoje natřena a to ze dvou důvodů. Při nátěru zateče barva mezi spojované části. 4. Nedostatečný počet svodů Je zajímavé, že v některých případech je nedostatečný počet svodů. To svědčí o špatné projekční práci, včetně montážní a rovněž i revizní činnosti. 5. Rozpojená měřící svorka nebo přerušené svody 7011 6. Zkorodovaná měřící svorka a vedení Velmi častá závada, která napovídá o absenci údržby hromosvodu. Zde je na místě podotknout, že je důležité kontrolovat průřez vodičů snížený korozí. 7. Uvolněný ochranný trojúhelník a vedení svodů hromosvodů V nadzemní části do výše 1,5-1,8 m musí být provedena mechanická ochrana svodu úhelníkem nebo trubkou. Při ochraně trubkou musí být oba konce trubky utěsněny. Svody by měly být pevně ukotveny pomocí speciálních skob po cca 1,5 metru. 8. Nezakrytá část uzemnění 7112 9. Nepřipojení kovových hmot na hromosvod Jedná se především o ocelové konstrukce zábradlí balkonů a kovové vnější parapety a oplechování říms. S hromosvodem musí být spojeny i okapové žlaby a svody. 10. Omotaný jímač svodem U starších hromosvodů se lze setkat s jímačem omotaným svodem. Toto provedení již dávno mělo být upraveno. 11. Nepovolený souběh hromosvodu se sdělovacími kabely K poměrně častým závadám hromosvodu patří také nepovolený souběh a nepovolené křížení slaboproudých rozvodů s vedením hromosvodu. Typickým příkladem je 7213 uchycení anténního vodiče na hromosvod. Při úderu blesku do hromosvodu pak dojde při absenci vnitřní ochrany k vniknutí přepětí do vnitřního prostoru objektu. Při trošce štěstíčka dojde pouze k poškození televize. V horších případech může vaše instalace dopadnout i takto: 7314 12. Lešení na stavbách není připojeno na hromosvod Podle čl. 7.4 musí být konstrukce lešení převyšující střechu uzemněny. Kovová lešení nevyžadují jímače ani svody. Dřevěná lešení musí mít samostatný jímač i svodem (jestliže nelze využít svodu u objektu). Smrtelné úrazy osob a úmrtí zvířat při zasažení bleskem Smrtelné úrazy elektrickým proudem nastávají nejen přímým či nepřímým zásahem elektřinou, ale i při bouřkové činnosti zasažením bleskem. Že varování před smrtelnými účinky blesku na osoby a zvířata není přehnaná svědčí následující příklady: červenec 2001 Hradiště okres Tachov úmrtí 15-ti letého chlapce, který se před deštěm schoval pod strom květen 2003 Pražmo okres Frýdek-Místek úmrtí 45-letého muže, který za bouřky manipuloval na střeše s televizní anténou květen 2004 Teplice úmrtí 34-letého muže při venčení domácího mazlíčka za bouřky červenec 2005 Kunkovice okres Kladno zabití 12-ti krav, které se ukryly pod stromy před deštěm, při úderu blesku červenec 2005 Tvoršovice okres Benešov úmrtí 45-letého muže na golfovém hřišti při sportu Závěr Závěrem bych chtěl poděkovat firmě DEHN + SÖHNE a rovněž panu Jaroslavu Gottwaldovi z firmy S.G.E. Praha za svolení k použití některých fotografií z jejich archívu v tomto mém příspěvku. 7415 Curriculum Doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček děkan FBI, TU VŠB v Ostravě Vystudoval TU VŠB v Ostravě, FBI. Od roku 1982 působí jako pedagog na TU VŠB Ostravě. Doktorskou disertační práci obhájil v oboru Požární ochrana a bezpečnost průmyslu. Od roku 1999 je docentem pro obor Požární ochrana a bezpečnost průmyslu. Na VŠB Technické univerzitě Ostrava postupně vykonával funkce vedoucího katedry Techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, vedoucího Institutu bezpečnostního inženýrství, proděkana fakulty a po zřízení Fakulty bezpečnostního inženýrství byl jmenován děkanem této fakulty. Ve vědecké a pedagogické činnosti je zaměřen zejména na oblast požárněbezpečnostních zařízení, především pak na problematiku automatické detekce požáru. Publikoval 18 příspěvků do sborníků mezinárodních konferencí, 11 příspěvků do sborníků národních konferencí, 7 článků v odborných časopisech, 8 vysokoškolských skript a studijních textů, 1 knihu. Byl řešitelem 2 výzkumných úkolů a spoluřešitelem 11 výzkumných úkolů a grantů, z toho 1 grantu zahraničního. Působil ve vědeckých výborech 7 mezinárodních konferencí v oblasti požární ochrany a bezpečnosti konaných v zahraničí, je členem oborové rady doktorského studia oboru Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Dále je členem 3 vědeckých rad fakult resp. univerzit a expertní skupiny pro posuzování zaměření a realizace výsledků vědy a výzkumu ve prospěch Hasičského záchranného sboru České republiky. Je členem komisí pro státní zkoušky na FBI, TU Košice a UTB Zlín. Výběr publikací za poslední období: Dudáček, A.: Problems of System Integrity of Fire Safety Equipment. In: International conference 7 th Meeting of European Fire-fighters: Multifunctional assembly areas, hypermarkets and shopping centres from the viewpoint of fire prevention, Brno BVV 2002, s , ISBN Dudáček, A.: The Faculty of Safety Engineering at the VŠB TU Ostrava. In: Fire Engineering the 1 st international conference - Proceedings of abstract, Lučenec, TU Zvolen, 2002, ISBN Dudáček, A.: Zřízení Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava. In: Sborník přednášek mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2002, Ostrava, SPBI a VŠB TU Ostrava, 2002, ISBN str Dudáček, A.: Postavení Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava v systému. In: Sborník přednášek 2. mezinárodní konference rizika nebezpečí výbuchu požáru a prevence. IRIS Havířov Dudáček, A.: Úloha bezpečnostního inženýrství v prevenci mimořádných událostí. In: Bezpečnost materiálů při mimořádných událostech, Ostravice, VŠB-TUO16 Dudáček, A.: Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB Technické univerzity Ostrava. Aula, roč. 11, 01/2003, s , ISSN Dudáček, A. Peňáz, T. Stankovič, J.: Informační podpora při likvidaci rozsáhlých lesních požárů. In: V. mezinárodná konferencia FIRECO 2003, Trenčín, PTEÚ MV SR 2003, s , ISBN Dudáček, A. Stryková, Z.: Problems of Using Automatic Fire Alarms in Dwelling and Accommodation Buildings. In: 5 th International Scientific Conference Wood & Fire Safety, Štrbské Pleso, TU Zvolen 2004, s.43-50, ISBN Dudáček, A.: Design of Intelligent Buildings. In: International conference 8 th Meeting of European Fire-fighters: Europe - Safe Area to Live, Brno BVV 2004, s Dudáček, A.: Úloha bezpečnostního inženýrství v prevenci mimořádných událostí. In: Materiály v bezpečnostní a speciální technice, Ostravice, VŠB-TUO 2004, s Dudáček, A. Stryková, Z.: Problematika používání automatických hlásičů požáru v budovách pro bydlení a ubytování. ARPOS, č /2004,ARPOS Bratislava, s , ISSN Dudáček, A.: Význam ochrany vzduchotechnických systémů objektů. In: Sborník konference Ochrana obyvatel 2005, Ostrava, SPBI a VŠB-TU Ostrava, 2005, ISBN Dudáček, A. Stryková, Z.: Vliv vzduchotechnických systémů na průběh mimořádných událostí způsobených teroristickými útoky CBR látkami v objektech. In: VI. mezinárodná konferencia FIRECO 2005, Trenčín, PTEÚ MV SR pplk. Ing. Rudolf Kaiser ředitel odboru prevence Ministersvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, pošt.přihrádka 69, PRAHA 414 VŠB technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu, special.semestr požární inženýrství ČVUT 2002 doposud - ředitel odboru prevence MV ČR GŘ HZS (požární bezpečnost staveb) ředitel odboru prevence KŘ HZS Středočeského kraje PO (požární bezpečnost staveb) vedoucí odboru prevence OS Sboru PO (požární bezpečnost staveb) stavební prevence OS Sboru PO (požární bezpečnost staveb) pověřen vedením SPD KS Sboru PO SKNV, KIPO SKNV (požární bezpečnost staveb) stavební prevence OIPO Kolín (požární bezpečnost staveb) hasič Od roku 1984 jsem při schvalování projektové dokumentace a při kolaudacích prakticky aplikoval požadavky požární bezpečnosti na výrobky či technologické celky a od roku 1986 jsem byl zapojen v přípravě a připomínkovém řízení technických norem a právních předpisů pro výrobky s požadavky na požární bezpečnost. 7617 Ing. Bc. Radomír Kočíb v r absolvoval TU VŠB Ostrava, FBI v r absolvoval MU Brno, FP Profesionální praxe: 10/1987 dosud Inspektorát bezpečnosti práce v Ostravě; (spadající pod Ministerstvo práce a sociálních věcí)-inspektor SOD. Samostatná kontrolní práce při využívání správního řádu, vedení správního řízení; 10/ /1987 Technický náměstek ředitele v organizaci Moravolen Šumperk závod Opava. Řízení kolektivu 40-ti pracovníků, jejich hodnocení, vypracovávání plánů činnosti, řešení úkolů při investiční výstavbě, zajišťování oprav a revizí; 9/1975 9/1977 vojenská základní služba. 6/ /1979 Uničovské strojírny Uničov. Technická kontrola materiálu, řešení reklamací, sepisování reklamačních protokolů. Ing. Jiří Kutáč v r absolvoval VUT Brno, FEL přednášky na akcích: TU-VŠB Ostrava, mezinárodní konferenci EPE pod záštitou TU-VŠB Ostrava, Požární ochrana 2005, ESČ Praha, MSE CZ Brno, Propagteam, ČKAIT Praha, LP Elektro, UNIT Pardubice, Solid Team, IRIS, Elmax Slovensko; publikace v odborných časopisech: Elektro, Elektrotechnika v praxi, Elektroinstalatér, Energetika, ETM, Zkrat, Pojistný obzor, Svět motorů, Elektrika CZ, v přednáškových sbornících; odborná způsobilost: revizní technik a projektant EZ. Ing. František Popolanský, CSc. EGU Brno odborný konzultant v r absolvoval VUT, FEL Brno v.r obhájil na ČSA svou disertační práci na téma: Měření bleskových proudů na elektrických vedeních konzultant: přednášky: EGU na odborných seminářích, na mezinárodních konferencích publikace v odborných časopisech: Elektro, ETM, Elektroinstalatér v přednáškových sbornících spoluautor norem: ČSN , ČSN , ČSN člen mezinárodní komise: Svodiče přepětí Cigre komise blesk 7718 Ing. Zdeněk Rous, CSc. v r absolvoval ČVUT, FEL v r obhájil na ČVUT-FEL svou disertační práci na téma: Vliv soustředěného uzemňování kovových obalů kabelu na napětí kovový obal žíla ve sdělovacích kabelech při úderech blesku autor návrhu podkladů pro: spoluautorem normy: autorem odborných publikací: ČSN Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu ČSN Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu změny č. 4 k ČSN Předpisy pro ochranu před bleskem PNE Zapojení svodičů třídy B před elektroměrem. Ochrana sdělovacích zařízení a vedení proti přepětí (NADAS 1981) Přepěťové ochrany v elektrických zařízeních do 1000 V (IN-EL 1999) spoluautorem knihy: Hromosvody a zemniče (IN-EL 1995) publikace v odborných časopisech: Elektro, Elektrotechnika v praxi, Elektroinstalatér, Energetika, ETM, Zkrat, v přednáškových sbornících Sborníky příspěvků na mezinárodních sympoziích EMC Wroclaw 1990, Spolupracoval při tvorbě řady předpisů pro telekomunikace v oblasti ochrany před bleskem, přepětím, rušivými vlivy a uzemnění. Účastní se jako přednášející mnoha odborných akcí, přičemž některé z nich sám organizuje jako odborný garant. Ing. Pavel Rybář po absolvování ČVUT nastoupil na dnešní GŘ HZS, kde 25 let pracoval na úseku výzkumu a vývoje technických prostředků PO, normalizace a zkušebnictví. V roce 1993 přešel do Kooperativy pojišťovny a.s., kde zastává funkci vedoucího odboru risk managementu. Patří k předním specialistům na sprinklerovou ochranu. člen: TNK 27 a TNK 132, podvýboru Ochrana majetku v evropském výboru pojistitelů CEA předseda: skupiny požární ochrany při ČESKÉ ASOCIACI POJIŠŤOVEN ČAP publikace v odborných časopisech 7819 Dipl.-Ing. Thomas Smatloch v r absolvoval TU Otto-von-Guericke Magdeburg, Německo technická kybernetika a automatizační technika Pracuje více než 13 let u firmy DEHN + SÖHNE jako inženýr elektro v oblasti Ochrany před bleskem a přepětím. Během své činnosti publikoval jako autor nebo spoluautor v odborných časopisech příspěvky na téma Ochrana před bleskem a přepětím v praxi. Pracoval na různých pozicích technika aplikací, produkt manager a nyní pracuje na pozici poradce pro aplikace v exportu firmy DEHN + SÖHNE. 7920 8021 8122 82 Podobné dokumenty
Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova 933, Mor. Budějovice, na Více SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané
SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou Více ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB
ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se Více Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.
Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014 Více 1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje
1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p. Více Zpráva o revizi hromosvodu
Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008 Více Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_604 Revize provedena dle : ČSN , čl pravidelná ČSN EN , čl. E
Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_604 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3, čl. E.7.1 Začátek revize : 6.4.2011 Datum zpracování : Konec revize : 6.4.2011 6.4.2011 Doporučený Více ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)
MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika: Více A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče)
A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Jakou funkci plní ze zákona č. 174/1968 Sb. Institut technické Více ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB
ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se Více Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště
Název stavby: Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Soubor: - Část: Stupeň PD: D1.4g Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem Dokumentace provedení stavby (DPS) Místo stavby: Spracovatel Více Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče
12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických Více Obsah. D.1.4.d Hromosvod a uzemnění. 1. Technická zpráva 2. Střecha - hromosvody 3. Výpočet řízení rizika dle ČSN EN ed.2
- 1- A.č. Obsah 1. Technická zpráva 2. Střecha - hromosvody 3. Výpočet řízení rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 Zodp.projektant ing.iva Kábrtová kreslil ing.iva Kábrtová Kraj Okres MU Investor Město Hodkovice Více TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1
A4 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1 - - 1- ZČ.341-09-15 DPS Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ... 2 3. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY... 3 4. BEZPEČNOST Více TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO
TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5 Více Názvosloví Blesk Ochrana př p ed bleskem Hromosvod Jímací zařízení Jímač Pomocný jímač Jímací vedení
Hromosvody a uzemnění Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Názvosloví Blesk elektrický Více VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. VII.
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství VII. ročník konference Abstrakty POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009 pod záštitou Více Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice
Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice Více PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM
ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting Více STAŽENO z www.cklop.cz
11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých Více Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.
Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice Více ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants
ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires Více PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH 1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [ 28, odst. 2) Více Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb Více ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:
Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis Více Projektová dokumentace
Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan Více Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice
Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY přikládaná k žádosti o stavební povolení D.1.4.d B L E S K O S V O D Investor : Obec Dřevčice 250 01 Dřevčice 73 Více BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE. VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději Více Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami
Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33 Více Vyhledávání rizik z hlediska prevence staveb a osob před bleskem a přepětím soudní znalec. obor: elektrotechnika
Červený kohout 2011 Vyhledávání rizik z hlediska prevence staveb a osob před bleskem a přepětím Ing. Jiří Kutáč Znalec Obor: elektrotechnika Specializace: Ochrana před bleskem a přepětím Hluboká, 29. - Více Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM
Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem Více Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -
- Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV Více 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Více Zpráva o revizi elektrického zařízení
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí Více Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:
Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle Více Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb
Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb Požadavky požární bezpečnosti v projektové dokumentaci stavby Vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci, 41. Projektová dokumentace Více Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií
Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů Více ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1978. Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979
ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1978 Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979 50 V Y H L Á Š K A Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné Více Zpráva o činnosti FBI za rok 2009
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ Více Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice
stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, Více Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence
A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost Více Publikační činnost (2000 až 2016)
Příručky, pomůcky: Publikační činnost (2000 až 2016) HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při mimořádných událostech, V.M.PRESS Písek, 2000, 12 stran. HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při vzniku mimořádné události, Více Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008
Nebezpečí úrazu elektrickým Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Nebezpečí úrazu elektrickým spočívá v jeho průchodu lidským tělem, protože může mít za následek: a) zastavení srdečního svalu, b) ochrnutí srdečního Více Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)
Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice Více Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )
Revize Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Listopad 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení a rozvody v budovách UPOZORNĚNÍ Uvedené Více ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.
ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Více Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení
21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Více ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků
Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR Více MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2003, MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB Zastupitelstvo města Přerova vydalo dne 19.2.2003 Více Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost
Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání, Více MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr. Více Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků
Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním Více 73/2010 Sb. VYHLÁŠKA
73/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených Více SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY
SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice Citace pův. předpisu: 50/1978 Sb. Částka: 11/1978 Sb. Datum přijetí: Více Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Splašková kanalizace Pravice 4 SO 04 Přípojka NN 4.1 TEXTOVÁ ČÁST 4.1.2 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 4.1.2.1 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM Číslo normy ČSN 33 0050-26 50(101) 50(111) 50(131)+A1 50(131A) Více Revizní technik elektrických zařízení
Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání Více Celkový seznam technické dokumentace
Celkový seznam technické dokumentace Část Název výkresu Počet FA4 0. 1. 2. Seznam technické dokumentace Technická zpráva Dispoziční schéma rozvodu hromosvodu 1 6 2 Celkový počet A4 9 Vypracoval Navrhl Více Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5.
Lhůty revizí Lhůty pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, Více B -Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z hromosvodů v prostředí bez nebezpečí výbuchu
B -Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z hromosvodů v prostředí bez nebezpečí výbuchu 1) Za jakou oblast lze považovat území ČR z hlediska výskytu bouřek? A) oblast s malou bouřkovou činností B) oblast Více 1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :
1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu Více NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN
NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN Každý nově projektovaný objekt, pokud není v ochranném prostoru vyššího objektu, by měl mít navrženou vnější a vnitřní ochranu před bleskem a přepětím. Více Pracovní návrh. VYHLÁŠKA ze dne
23. 9. 2008 Pracovní návrh N á v r h VYHLÁŠK ze dne.. 2009 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližších podmínkách úrovně jejich bezpečnosti (vyhrazená Více 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti
21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Více I. Charakteristika. Bezpečná napětí do (V) Střídavá Stejnosměrná 50
Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem I. Charakteristika Více TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Elektroinstalace Elektronický záznamník dat
technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační souprava RESO 650/1/1/440 betonový pilíř Elektronický záznamník dat, hromosvody a ochranné pospojování Typový projekt Prostředí : (klasifikace Více 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA
50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1 Více U Č E B N Í O S N O V Y
MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz 3 zjišťování příčin vzniku požárů (D3-ZPP) Platnost od 1. února 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA Více Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována, Více Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714
Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických Více I. oddíl Úvodní ustanovení
Změna: 98/1982 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1 Více Vyhláška č. 21/1979 Sb.
Vyhláška č. 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich Více H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í 1. NÁZVOSLOVÍ 2. HROMOSVODY 2.1 JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ Více Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice
Název: Investor: CIDEM Hranice, a.s. Skalní 1088, 753 01 Hranice Místo stavby: parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Část projektu: D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Vypracoval: Více Spojení složek IZS v liniových a. Ing. Jan Čapek
KABELOVÉ ROZVODY V POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB Spojení složek IZS v liniových a podzemních stavbách Ing. Jan Čapek 30.4.2014 Okruhy přednášky Nově i o kabelových rozvodech pro rádiová spojení Krátký úvod Více 92. Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) (rok vydání 2013) 299,00 Kč
92. Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) (rok vydání 2013) Číslo: 92 Popis 299,00 Kč 260,00 Kč bez DPH 1 Ing. Jan Pohludka, Více SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI
SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Ochrana před přepětím v zapojení před elektroměrem dle PNE 33 0000-5 1 ČENES DEHN + SÖHNE Tato publikace ani její části nesmí být reprodukovány a přepisovány bez písemného Více BOZP. Státní odborný dozor
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Více Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714
Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických Více ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE
Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ODBORNÁ ZPŮBILOST V ELEKTROTECHNICE 1. Vyhláška č. 50/178 Sb.. Požadované vzdělání a praxe 3. Činnosti Více S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY
S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního Více Výkon SPD v oblasti stavební prevence
Výkon SPD v oblasti stavební prevence mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Legislativa zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 183/2006 Sb., o územním Více D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka Markvartice, U Školy Více Ochrana před dotykovým napětím Vodič CUI s vysokonapěťovou izolací.
Ochrana před dotykovým napětím Vodič CUI s vysokonapěťovou izolací www.dehn.cz Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím při úderu blesku 2 Vodič CUI snižuje ohrožení dotykovým napětím Jestliže se při Více POZVÁNKA SE ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKOU
DŮM TECHNIKY ČESKÉ BUDĚJOVICE spol. s r.o. pořádá 10. ročník konference ČERVENÝ KOHOUT která se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Miloše Svobody Více D. P. S. Soudobý příkon (kw)
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KNĚŽSKÁ 24, ČESKÉ BUDĚJOVICE D.1.4.g Zařízení silnoproudé elektroinstalace D.1.4.h Zařízení slaboproudé elektroinstalace T E C H N I C K Á D. P. S. Z P R Á V A Projekt řeší na úrovni Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:
TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz, Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Požární bezpečnost staveb Fire Safety of Buildings Sídlo společnosti: Pobočka: Jedov 37 U Nemocnice 338 675 71 Náměšť nad Oslavou 503 51 Chlumec nad Cidlinou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ pro stavební povolení Více Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek
Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985 Více Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol, Více Bezpečnost BPS (rizika výbuchu)
Bezpečnost BPS (rizika výbuchu) Strašák obyvatelstva - zápach - výbuch - močůvka - hluk - doprava Rizika spojená s provozem bioplynových stanic Cena nemovitostí? DER SPIEGEL 29/2012 Situace v Německu Nádoby Více Přehled zkušebních okruhů
Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení Více 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY
238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006 Více Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI
Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů Více Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky
Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací Více Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan
1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu Více červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o.
Dům techniky České Budějovice spol. s r. o. pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí červený KOHOUT Konference se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Více Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě
Ing. Karel Dvořáček knižnice e elektro edice dílenská příručka svazek 22 Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (šesté aktualizované vydání) www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář