Source: https://www.scribd.com/doc/95082878/Etude-de-developpement-et-dimensionnement-des-reseaux-BT-et-postes-HTA-BT
Timestamp: 2017-11-18 14:27:12+00:00
Document Index: 51745602

Matched Legal Cases: ['§5', '§ 2', '§ 4', '§ 4', '§ 3', '§ 4', '§ 4', '§ 4']

Mise à jour le 20 décembre 2010
Développement et dimensionnement des postes HTA/BT et des réseaux BT
Le présent document a pour objectif de définir les règles en matière de développement du réseau BT, dans le cadre de l’évolution du réseau existant ou du raccordement de nouveaux utilisateurs consommateurs. Ces règles intègrent : - les règles de planification des réseaux, - les nouvelles règles de raccordement liées à la loi SRU, - la norme NF C14-100.
Date de la version 20 décembre 2010
20101213_A12_GRD/GSy_ 20101221-étude postesHTA-BT réseauxBT .doc Page 1/1
5. Enjeu 7 4. Immeuble raccordé en plein réseau 11 4. Puissance de raccordement 9 4.1.2. Raccordement de nouveaux utilisateurs consommateurs 7 4.2.4. Généralités 3 Postes et transformateurs HTA/BT 4 2. Tracé et section du réseau créé 7 4.2.1. Particularité des réseaux souterrains 5 3.4.5.1. Solutions possibles pour lever une contrainte 8 4. Contrainte de tension 5 3.4. Détermination du raccordement de référence 7 4. Principes généraux concernant le développement des réseaux 5 3. Généralités 4 2. Définition 7 4.1. Textes réglementaires concernant la réalisation des réseaux HTA et BT 3 1. Raccordement d’un ou deux consommateurs individuels ≤ 36kVA ou 3 consommateurs individuels ≤ 12 kVA mono 8 4.3.4. Immeuble raccordé au poste HTA/BT 11 4. Particularité concernant les branchements 11 4.3.4.2.environnement reglementaire et contractuel 3 1.3. Contexte 3 1.1. Puissance de raccordement 10 4.2.2. Raccordement d’un immeuble (≥ 3 utilisateurs) 10 4.1.1.3. Sections économiques 9 4.2.Sommaire 1. Puissance de raccordement 8 4. Contrainte de puissance de court-circuit 5 3. Contrainte de gradient 6 3. Solution retenue 8 4.2.2.2.2.2. Contrainte d’intensité 5 3. Notion de raccordement de référence 7 4. Page 1/14 Raccordement d’un lotissement (≥ 3 utilisateurs) 11 . Sections économiques 11 4.1.1.3.1. Raccordement d’un consommateur individuel > 36kVA 9 4.3.1.2.2.4.1.1.2.1. 2. Règles pour le dimensionnement des ouvrages BT 6 3.6. Départs BT 4 2. Sections économiques des raccordements 8 4.5.3.1.1. contexte .3.2.2.3.5.1. Seuils de contrainte 5 3.3. Textes réglementaires concernant le raccordement des utilisateurs 3 2.3. Structure des réseaux BT 3 2. Environnement règlementaire 3 1.2.2.5.1.1.2. Départs BT 6 4. Étude de raccordement 9 4. Transformateurs HTA/BT 6 3. Études 7 4.5.5.2.
2.1.1.6.6.4. Puissance de raccordement 13 4.7.6.6. 4.3.7.5.7. 4.2. 4. Réseaux électriques 13 Page 2/14 .4. 4. Raccordement d’une zone aménagement (≥ 3 utilisateurs) 13 4.6. Puissance de raccordement 12 Sections économiques 12 Dimensionnement du réseau BT à l’intérieur du lotissement 12 Lotissement raccordé en plein réseau 13 Lotissement raccordé au poste 13 4.
le fonctionnement durable du réseau dans les conditions techniques acceptables . voire des deux cotés si le réseau est très dense. • l’Arrêté du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière • de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité . Il définit des valeurs minimales et maximales admissibles (valeurs moyennées sur 10 mn). Décret 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution.1.1. +10%] autour des valeurs nominales : Tension minimale En monophasé En triphasé 207 V 360 V Tension maximale 253 V 440 V 1.la capacité à réalimenter au mieux les clients en cas d’incident. maintenance). Toutes les rues comportent un réseau BT d’un coté. Joule). Outre un souci de l’économie du système.le respect de l’environnement . UTE et règles de l’art. Structure des réseaux BT 2.la sécurité des personnes et des biens . . Textes réglementaires concernant la réalisation des réseaux HTA et BT La réalisation des réseaux HTA et BT est soumise à l'application de textes réglementaires : • l'Arrêté Technique du 17 mai 2001 (UTE C 11-001) .2.le respect de nos obligations réglementaires et contractuelles. Contexte .1. Arrêté du 17 juillet 2008 fixant le taux de réfaction Arrêté du 23 avril 2008 fixant les niveaux de tension de référence des raccordements • 2.environnement règlementaire et contractuel 1. Le réseau existant Page 3/14 . Arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi N° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité . . dont les principales : NF C 11-201 et NF C 14-100 . Généralités Les zones agglomérées correspondent à des densités de charges moyennes ou importantes. correspondant à une plage de [-10%. 1.2. le coût des pertes électriques (Fer. notamment en ce qui concerne les fluctuations de la tension .1. • l'arrêté interministériel du 24 décembre 2007. Ce coût global inclut l’investissement lui-même. . Celui-ci fixe à 230 / 400 V le niveau de la tension nominale. les dépenses d’exploitation (entretien.2. les principaux éléments qui guident les décisions sont : . Environnement règlementaire 1. • • • • • Textes réglementaires concernant le raccordement des utilisateurs La réglementation des raccordements a fortement évolué et est soumise à l'application des textes réglementaires suivants : Décret 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité . les décisions prises ont un impact durable et se doivent donc en priorité de minimiser sur la durée le coût global de gestion du réseau. arrêtés du 13 mars 2003 et modificatif du 6 octobre 2006.2. • les contrats de concession. • les normes NF. Contexte Compte tenu de la durée de vie très longue des ouvrages des réseaux d’électricité. et la valorisation de la défaillance subie par les utilisateurs.
2 au maximum . 250.2. Un poste neuf doit s’intégrer à la structure HTA existante et respecter la structure prévue à terme sur la zone.soit de l’apparition d’une nouvelle charge importante (raccordement) . si le seul emplacement disponible est situé dans une zone inondable. Les charges sont disséminées et leur répartition sur le territoire aléatoire. pour une puissance de 100. maçonné ou en immeuble. Page 4/14 . Les zones non agglomérées correspondent à des densités de charges réduites ou moyennes.1 transformateur en règle générale. . raccordé en antenne : .soit de l’évolution des charges existantes.puissance de 100. • poste alimenté par un réseau souterrain : . 160. ESR doit avoir. 630 ou 1000 kVA.raccordé en antenne ou en coupure d’artère. 160 ou 250 kVA. Postes et transformateurs HTA/BT Les postes de transformation peuvent se classer en 2 catégories selon le raccordement au réseau amont : • poste alimenté par un réseau aérien.3. mais sa position dépendra principalement de l’emplacement du terrain disponible pour l’y construire.poste sur poteau (H61) pour une puissance de 50. Il doit être conforme aux prescriptions de la norme NF C 11-201 §5. la meilleure structure est la plus simple : de type arborescent. 400. à toute heure. Départs BT 2. Le schéma ci-dessous illustre la structure des réseaux BT à réaliser en urbain comme en rural. 630 ou 1000 kVA Un poste contient : .3. Il doit être placé dans une zone non inondable. sections des conducteurs uniques ou décroissantes. . . Les terrains étant en général difficiles à trouver pour créer de nouveaux postes HTA/BT. Les nouveaux réseaux seront majoritairement réalisés en technique souterraine.poste préfabriqué. il sera mis hors d’eau a minima.poste simplifié avec une remontée aéro-souterraine. 2. en privilégiant la création d’un gros poste plutôt que plusieurs petits dans une zone à alimenter.poste préfabriqué.1 à 2 départs pour un poste H61 ou PRCS La création d’un nouveau poste résulte : . Les postes enterrés seront évités car leur réalisation est très onéreuse et les contraintes d’exploitation sont importantes. Elle fonctionne quelle que soit la densité de puissance et permet d’assurer une continuité de service satisfaisante. 250. maçonné ou en immeuble avec une remontée aéro-souterraine. Sauf cas particulier. . 400. . .4 départs maximum par transformateur ≤ 250 kVA (hors H61) . l’augmentation de la taille des postes HTA/BT existants et du nombre de départs BT par poste est à privilégier pour répondre aux accroissements de charge. Le rayon d’action d’un poste neuf est de l’ordre de 350-400 m environ en zone non agglomérée et de 250300 m environ en zone agglomérée. Le réseau est mixte et les nouveaux réseaux pourront être aériens ou souterrains. Le nombre de postes à créer est à limiter. le moins de longueur possible. Il sera placé de façon à desservir au mieux les charges à alimenter. 100 ou 160 kVA ou 2 poteaux béton pour des puissances allant jusqu’à 250 kVA voire 400 kVA . 2.3. un accès facile et immédiat au poste pour effectuer les opérations nécessaires à l’exploitation du réseau.peut être aérien ou souterrain. Ce rayon d’action peut varier fortement en fonction de la puissance des consommateurs alimentés. . Autrement. la nature et la densité des constructions.1. les raccordements d’immeubles sont autant d’opportunités à étudier pour négocier un local ou un emplacement avec le promoteur en s’appuyant sur l’article R 332-16 du code de l’urbanisme (décret n° 70-254 du 20. 160.8 départs maximum par transformateur > 250 kVA . Généralités L’architecture des réseaux BT est largement conditionnée par la voirie. provoquant une contrainte sur le réseau. pour une puissance de 100.1970). Elles se rencontrent jusqu’en périphérie des bourgs.
réseau neuf : PCC mono > 180 kVA PCC tri > 80 kVA . Contrainte d’intensité • Sur les transformateurs HTA/BT Un transformateur est en contrainte d’intensité lorsque sa charge est supérieure ou égale à 100%. L’intensité max.1.3. 2.en aérien.3.1. Particularité des réseaux souterrains Les coûts des tranchées et des réfections de voirie sont tels. admissible.1. et éventuellement 95 mm² Alu (réservé aux voies non évolutives et peu chargées). Principes généraux concernant le développement des réseaux Pour assurer la cohérence de développement du réseau. Contrainte de puissance de court-circuit Le réseau doit respecter une PCC minimum afin de garantir l'insensibilité vis-à-vis des perturbations (ex. comparés au coût des câbles. Les contraintes électriques imposent une section minimale de conducteurs à respecter. 3. ESR applique des principes de développement du réseau communs aux dossiers de raccordement et aux dossiers traités en délibéré. qu'il ne sera jamais avantageux de poser une canalisation de petite section si son renforcement est à envisager quelques années plus tard. Sur un réseau souterrain. réseau existant : PCC mono > 130 kVA PCC tri > 60 kVA Page 5/14 .en souterrain. • Sur les câbles Un câble est en contrainte lorsque l’intensité max. 3. . Contrainte de tension Il y a contrainte de tension lorsque la chute de tension (transformateur HTA/BT + ligne BT) dépasse le niveau autorisé par la réglementation à savoir 10% entre la tension nominale BT et le point de livraison chez le client. 150 et 240 mm² Alu. admissible du câble est réduite suivant les conditions de pose et d’environnement. placés de manière à réduire le temps de coupure lors de dépannage du réseau. PAC). Les sections des câbles sont spécifiées § 2.1.Les réseaux BT peuvent être réalisés en lignes aériennes (autoporté) ou en câbles souterrains. 70 et 150 mm² Alu . Une marge de puissance peut être conservée pour les postes amenés à assurer des secours BT stratégiques.3.1. Seuils de contrainte 3. Sur le réseau BT ces limites sont : . il est recommandé de prévoir des points de coupure intermédiaires (émergences). 3. transitant dans le câble est supérieure ou égale à son intensité max. 3. Les sections à utiliser pour le réseau BT sont : .1.2.2. ainsi que pour répondre à son obligation d’objectivité et de non-discrimination.
Règles pour le dimensionnement des ouvrages BT 3.1. Il doit être ≤ 2% pour assurer une qualité de tension correcte chez les clients.2.4.5 3. Si la technique de réalisation est libre.1. 3. la section économique fonction de la puissance et du type de raccordement sera mise en œuvre ( § 4). en tenant compte de la puissance maxi transitée à l’année 0 dans le tronçon de réseau concerné : Aérien Section économique nouveau réseau Puissance maxi transitée dans réseau 70² Alu < 50 kW 150² Alu > 50 kW ligne neuve 95² Alu < 40 kW Souterrain 150² Alu < 70 kW 240² Alu ≥ 70 kW Une étude des tenues mécaniques des supports devra valider les projets d’’échange d’un câble aérien 70² Alu en 150² Alu. Contrainte de gradient Le gradient de chute de tension est la chute de tension supplémentaire générée en un point du réseau si 1 kW monophasé est rajouté en ce même point. .du moindre coût des travaux. Aux abords des monuments protégés. les réseaux nouvellement créés seront impérativement construits en souterrain ou en autoporté discret.3.du contexte environnemental. • Section économique de câble La section économique de câble sera utilisée systématiquement pour optimiser les pertes Joule. elle sera à choisir en fonction : . Elle sera de préférence en souterrain pour les zones agglomérées (densités moyennes ou importantes). modifications diverses à apporter sur le réseau).9 et en intégrant une marge de puissance de 15 % soit : Puissance nominale du transformateur Puissance maxi transitée dans le transformateur 100 kVA 160 kVA 250 kVA 400 kVA 630 kVA 1000 kVA 76 kW 122 kW 190 kW 306 kW 482 kW 765 kW Ce dimensionnement optimise les pertes Fer et Joule et intègre une évolution des charges sur plusieurs années pour éviter l’installation d’un transformateur sous-dimensionné à la construction. Départs BT • Technique de réalisation du réseau Les travaux à réaliser au niveau du réseau amènent à construire des réseaux neufs et/ou à modifier des réseaux existants. Si des travaux de renforcements conséquents au niveau des potelets sont nécessaires ou pour des raisons d’homogénéité avec les réseaux environnants. Le 95² Alu souterrain sera réservé aux voies non évolutives (impasse…).2. il est possible d’utiliser l’aérien 70² Alu audelà de 50 kW (en respectant néanmoins les limites et contraintes techniques du conducteur) Page 6/14 .2. c’est à dire non imposée par l’environnement ou par le cahier des charges de concession.2. Il ne s’applique pas à un transformateur alimentant un lotissement neuf.du dimensionnement électrique . . Dans tous les autres cas (renforcement.de la densité de charge de la zone et de son évolutivité . Transformateurs HTA/BT La puissance nominale d’un transformateur lors d’une mise en service ou après mutation sera déterminé sur la base d’un cos phi de 0.6. dont le dimensionnement spécifique est décrit au § 4. la section économique ci-dessous sera utilisée. Pour toute création de réseau destinée à alimenter de nouveaux utilisateurs. .
1. Page 7/14 . Raccordement de nouveaux utilisateurs consommateurs 4. La puissance de raccordement est celle définie par l’utilisateur. C’est le raccordement qui : . Études L’impact de la nouvelle installation sur les ouvrages est étudié avec la puissance de raccordement.2.2.est nécessaire et suffisant pour satisfaire l’alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée . C4.4.est conforme à la documentation technique de référence publiée par ESR . ainsi que les règles du plan de protection d’ESR. . en cohérence avec les paliers éventuels du segment considéré. il pourra le faire gratuitement.1. sans prendre en compte d’évolutivité des charges. Les travaux pour lever des contraintes qui préexistent ne doivent pas être mis à la charge de l’opération de raccordement.1. même si le client ne souscrit que 6 kVA pendant des années. 4. Détermination du raccordement de référence 4. en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession . Dans le cadre de l’étude. Cela signifie que des contraintes électriques ne doivent pas apparaître pour une puissance supplémentaire égale à la puissance de raccordement.1 que la solution de référence est déterminée. Définition La notion de raccordement de référence figure dans l’arrêté du 28 août 2007. Cette notion est très importante et change fondamentalement la façon de réaliser les études et de dimensionner le réseau. ou jusqu’au poste le plus proche (existant ou à prévoir dans le cadre de l’étude). La proposition de raccordement est basée sur 12 kVA monophasé et les travaux sont réalisés pour accueillir 12 kVA monophasé.1. immeuble. la section économique de câble fonction du type d’utilisateur (C5. Exemple : Un client demande un raccordement au réseau pour une puissance de raccordement de 12 kVA monophasé. Si le client demande un jour à souscrire 12 kVA monophasé. lotissement) sera utilisée.minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement. Le plan de protection des réseaux BT et la coordination des protections transformateur HTA/BT – réseau – branchement du client doivent également être pris en compte pour déterminer la solution de référence.2. Le raccordement de référence doit respecter les règles de dimensionnement technico-économique. Tracé et section du réseau créé Le raccordement sera étudié jusqu’au point du réseau existant le plus proche. Notion de raccordement de référence 4. même si des travaux sur le réseau sont nécessaires à ce moment-là. L’éventuelle capacité supplémentaire du réseau est ensuite utilisée par d'autres clients. Enjeu Le réseau doit être en capacité d’accueillir la puissance de raccordement demandée.2. c’est à partir d’une situation remise à niveau par rapport aux seuils définis dans le § 3.1. Pour toute création de réseau réalisée pour alimenter le(s) nouveau(x) utilisateur(s). 4.2.emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable. . Elle correspond à la puissance maximale que pourra souscrire l’utilisateur. 4.
en 95² Alu si la puissance de raccordement est < 60 kVA et que le réseau créé est dans une voie non évolutive (impasse.) sinon en 150² Alu.2. il sera réalisé : • en aérien. en 70² Alu et exceptionnellement en 150² Alu • en souterrain.4. la solution création d’un poste est à étudier et la solution la moins onéreuse sera retenue. Si le coût des travaux d’une solution BT est > 10 k€ en zone non agglomérée ou > 20 k€ en zone agglomérée et que le réseau HTA passe à proximité.2.. Raccordement d’un ou deux consommateurs individuels ≤ 36kVA ou 3 consommateurs individuels ≤ 12 kVA mono 4. Solutions possibles pour lever une contrainte L’analyse et la résolution des contraintes seront menées dans l’ordre suivant : • contrainte d’intensité sur le transformateur .3. A bilans actualisés sensiblement égaux. • contrainte de tension .1.4. à savoir celle qui s'adapte le mieux à des évolutions et à des localisations de charges différentes de celles retenues dans l'étude. (uniquement utilisation longue) Pour une demande groupée de 2 utilisateurs. En effet. ESR prend à sa charge tous les surcoûts éventuels. • Cette solution ne sera pas moins robuste que le raccordement de référence. Page 8/14 . • contrainte d’intensité sur le réseau . • les dépenses d’exploitation (entretien.2. 4. maintenance) . la levée d’une contrainte en amont permet souvent de lever une contrainte en aval. Sections économiques des raccordements Si le raccordement nécessite une création de réseau. La solution qui a le plus faible bilan actualisé sera choisie. Le choix de la solution se fait à l’aide d’un calcul technico-économique. qui prend en compte : • l’investissement lui-même lié aux travaux à réaliser . 4.3. • en monophasé: 3 kVA. • si décidée de sa propre initiative. les puissances de raccordement seront additionnées. la solution la plus robuste sera retenue. La partie terminale du réseau desservant le coffret destiné au raccordement de 2 branchements individuel max sera réalisé en 35² Alu. • si réalisée à la demande de l’utilisateur ou de la commune. le demandeur prend à sa charge tous les surcoûts éventuels. • la création d’un poste HTA/BT supplémentaire. • le coût des pertes électriques (Fer et Joule) . Solution retenue ESR peut réaliser une opération de raccordement différente du raccordement de référence. Les solutions de renforcements possibles sont : • le remplacement du transformateur • le changement de section des conducteurs • l'accroissement du nombre de départs .3. Puissance de raccordement L’utilisateur choisit sa puissance de raccordement parmi les suivantes : • en monophasé : 12 kVA • en triphasé : 36 kVA . • contrainte de puissance de court-circuit et de gradient de tension.3. • la valorisation de la défaillance subie par les utilisateurs. 4..
Étude de raccordement Point de fourniture à moins de 100 mètres du réseau BT existant : Afin de minimiser les délais. Un utilisateur C4 sera alimenté par un départ BT direct neuf à partir de 120 kVA de puissance de raccordement (obligatoire pour la sélectivité des protections).4. Ce calcul sera fait à l'aide du logiciel de dimensionnement.4. Sections économiques Si le raccordement nécessite une création de réseau.1.121 à 180 kVA .4. Étude de raccordement La puissance à prendre en compte pour le dimensionnement est la puissance mentionnée sur la demande d'étude en intégrant l'évolution possible indiquée par le client.3 4. il est possible d’utiliser l’aérien 70² Alu au-delà de 60 kVA . La puissance de ce départ est limitée à 250 kVA (NF C 14-100). au sein des plages suivantes : 36 à 60 kVA .3. soit pour le nouveau raccordement. elle sera réalisée avec les sections ci-dessous : Aérien Section économique nouveau réseau Puissance de raccordement 70 mm² Alu ≤ 60 kVA 150 mm² Alu ≤ 120 kVA Souterrain 150 mm² Alu ≤ 90 kVA 240 mm² Alu > 90 kVA Si des travaux de renforcements conséquents au niveau des potelets sont nécessaires ou pour des raisons d’homogénéité avec les réseaux environnants. Puissance de raccordement L’utilisateur choisit sa puissance de raccordement au kVA près. soit pour l'un des branchements existants. le renforcement du réseau amont est étudié. 4. ou si une PAC est utilisée.3.181 à 250 kVA Cette puissance de raccordement doit être supérieure à la puissance souscrite et aux prévisions de dépassement de puissance souscrite.3. 4. réajuster la puissance en appliquant la règle de trois. S'il y a risque de non respect des conditions de fourniture. Raccordement d’un consommateur individuel > 36kVA 4.4. le raccordement peut directement être réalisé à partir du réseau (ou poste) existant sans calcul préalable.91 à 120 kVA . Si la mesure est réalisée en été. Le raccordement sur le réseau BT existant doit être privilégié même s’il restreint d’éventuelles évolutions ultérieures du réseau ou du client tarif jaune. une vérification par calcul (I.4. Page 9/14 . A défaut. • Estimer la puissance au niveau de chaque branchement existant sur le câble en cherchant le nombre de logements par branchement et estimer la puissance en utilisant le logiciel de dimensionnement. Le cas échéant. estimer la mesure "hiver" en multipliant la valeur mesurée par le rapport P max hiver du poste / P max poste mesuré. * Point de fourniture à plus de 100 mètres du réseau BT existant : voir paragraphe 4.4.61 à 90 kVA . Méthodologie : • Rechercher la charge du câble BT existant au niveau du poste (base de données ou mesure Imax câble + P max poste). • Calculer la chute de tension point par point en intégrant l'opération projetée et calculer la chute de tension totale.2. ∆U et Pcc ) est réalisée. • Vérifier si la puissance totale calculée au niveau du câble est cohérente avec la puissance mesurée.
.63 0. le branchement se fait directement à partir du poste DP existant le plus proche dans la majorité des cas ou à partir d'un nouveau poste mis en place à cette occasion.la puissance des utilisateurs domestiques avec chauffage électrique. Si le raccordement à partir du réseau BT existant n'est pas possible.38 de la puissance chauffage (appartements avec chauffage électrique). dans le respect de la puissance d’installation minimale indiquée dans le tableau 10 de la NF C14-100 . dans le respect de la NF C 14100 . à défaut de données précises sur la destination des locaux. qui est donnée par la formule de la NF C 14-100 : P = Σ P chauffage + 5× √nb apparts avec chauffage des puissances de raccordement de chaque utilisateur C4 et C5 non domestique.des puissances de chaque utilisateur domestique (appartements sans chauffage électrique). Raccordement d’un immeuble (≥ 3 utilisateurs) Dans ce paragraphe. pondérées par le coefficient du tableau 9 de la NF C14-100 : Nb d’utilisateurs domestiques 3à4 5à9 10 à 14 15 à 19 20 à 24 25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 49 50 et au-dessus Coefficient de foisonnement 1 0. on peut réaliser le raccordement sans calcul préalable.41 0.5. 4.la puissance des utilisateurs domestiques sans chauffage électrique.1. 4.53 0. Page 10/14 . un comparatif technico-économique permet de choisir la solution optimale.46 0.42 0.44 0.la puissance de raccordement de chaque utilisateur C4 s’il y en a. . Puissance de raccordement Le promoteur définit en concertation avec ESR : . on désigne sous le terme d’immeuble toute opération de raccordement d’un collectif vertical.Remarque : lorsque la puissance à raccorder est faible par rapport à la capacité disponible sur le câble (< 50 %) du réseau et que le branchement est proche du poste (< 100 m). comme au § 4.1 La puissance de raccordement de l’opération est calculée en faisant la somme : .49 0.4. Lorsque les deux solutions sont raisonnablement envisageables. Pour les locaux tertiaires.78 0.la puissance des utilisateurs non domestiques ≤ 36 kVA (y compris les services généraux). . on dimensionne sur la base d'un ratio de 200 W/m² que le gaz soit oui ou non distribué. dans le respect de la puissance d’installation minimale indiquée dans le tableau 8 de la NF C14-100 .5.
4. coffret de branchement : 1 coffret par cage d’escalier. L'AGCP (disjoncteur) doit obligatoirement être situé dans le local de l'utilisateur. ou immeuble mixtes avec habitation et locaux commerciaux). coffret de branchement et AGCP. - Particularité concernant les branchements les charges avec P ≤ 60 kVA peuvent être raccordés sur la colonne ( ex immeuble d'habitation avec chaufferie . le terme « lotissement » correspond : . Immeubles tertiaires : Il y a lieu de prévoir des locaux techniques pouvant accueillir les coffrets de branchement distributeurs et les coffrets S19. • Poste HTA/BT neuf En fonction de la puissance de raccordement. Immeuble raccordé au poste HTA/BT • Départ neuf Un départ neuf alimentant l’immeuble doit être dimensionné pour que la chute de tension max. dans le réseau n’excède pas 5%. Raccordement d’un lotissement (≥ 3 utilisateurs) Dans le paragraphe suivant. dont la puissance est constante et égale à la puissance de raccordement. Un nouveau raccordement direct au poste est mis en œuvre si le bilan de puissance dépasse 120 kVA ou si le nombre de logement est > ou égal à 20. 4. Immeuble raccordé en plein réseau Pour déterminer l’impact de l’immeuble sur le réseau et le poste.4. le coupe circuit principal sera installé dans un coffret supplémentaire mis en limite de propriété. il est possible d’utiliser l’aérien 70² Alu au-delà de 60 kVA.4. Le génie civil du poste et le transformateur seront dimensionnés de façon à ce qu’ils puissent au minimum transiter la puissance de raccordement. Cela constitue le seul cas où ESR accepte l’implantation de l’AGCP hors des locaux privés de l’utilisateur.2.6. Si le projet fait l’objet de la mise en place d’un accès contrôlé. - - - 4.à forte majorité résidentielle (pavillons) .3. 4.5. il y a lieu de prévoir un raccordement au niveau du réseau. elle sera réalisée avec les sections ci-dessous : Aérien Section économique nouveau réseau Puissance de raccordement 70² Alu (*) ≤ 60 kVA 150² Alu Cas particulier ≤ 120 kVA 95² Alu (**) ≤ 60 kVA Souterrain 150² Alu ≤ 120 kVA 240² Alu > 120 kVA (*) Si des travaux de renforcements conséquents au niveau des potelets sont nécessaires ou pour des raisons d’homogénéité avec les réseaux environnants.5. Galeries commerciales: prévoir un local technique avec coffrets de branchement.5. distributeurs. on étudie le raccordement d’un client au point de raccordement du branchement collectif. La solution technique est déterminée par ESR. . Sections économiques Si le raccordement nécessite une création de réseau.5. le coffret étant situé en façade de bâtiment.5. Page 11/14 . (**) Réservé aux voies non évolutives (impasse…) En général. Ce seuil intègre une évolution des charges sur plusieurs années pour éviter la réalisation d’un réseau saturé à la construction. Lorsque la distance façade – limite propriété est < 10 m la mise en place d’un seul coffret de protection en limite de propriété est acceptée.à une opération de raccordement collectif en horizontal . la création d’un poste peut être nécessaire pour alimenter l’immeuble.Dans les autres cas si P > 60kVA. un immeuble est alimenté par un réseau souterrain.
Page 12/14 . 4. quelques utilisateurs C5 non domestiques et éventuellement 1 ou 2 utilisateurs C4 (petit centre commercial.5 = 113.1 kVA. elle sera réalisée avec les sections définies au tableau § 4. Puissance de raccordement Le promoteur définit en concertation avec ESR : les puissances de raccordement individuelles des utilisateurs domestiques ≤ 36 kVA.1. la puissance des utilisateurs domestiques (chauffage électrique ou non) et non domestiques dans chaque immeuble la puissance de raccordement de chaque utilisateur C4 le cas échéant - La puissance de raccordement de l’opération est calculée en faisant la somme : des puissances de chaque utilisateur domestique (appartements sans chauffage électrique.53 x (10 x 12 + 6 x 9) = 92. parmi les valeurs : o 12 kVA monophasé (parcelle < 1000 m²). 12 kVA monophasé et 36 kVA triphasé.6. 4. . parmi les valeurs 3 kVA monophasé (uniquement utilisation longue). crèche par exemple).2 En général.2 kVA . pavillons). un lotissement est alimenté par un réseau souterrain.raccordement de 10 lots < 1000 m² + 1 immeuble d’habitation de 6 utilisateurs de 7kVA de chauffage électrique : la puissance de raccordement est 0.2. Le terme « lotissement » ne s’applique pas aux zones industrielles. selon la même méthode que dans le § 4.1.6. o 36 kVA triphasé (elles doivent respecter les valeurs minimales prescrites par le tableau 11 de la NF C 14-100) .53 x 10 x 12 + 6 x (7 + 5 / 16 ) = 63.53 correspond à 10 + 6 = 16 utilisateurs domestiques.3. o 18 kVA triphasé (parcelle entre 1000 et 2000 m²).6 + 49. La puissance transitée dans un tronçon du réseau BT sera calculée en faisant la somme des puissances sur ce tronçon et celles des tronçons en aval.6. Dimensionnement du réseau BT à l’intérieur du lotissement La section de chaque tronçon à l’intérieur du lotissement respectera le dimensionnement de la NF C14-100 : Souterrain Section Puissance transitée 95² Alu(*) ≤ 60 kVA 150² Alu ≤ 120 kVA 240² Alu > 120 kVA (*) Réservée aux voies non évolutives (impasse…) La partie terminale du réseau desservant le coffret destiné au raccordement de 2 branchements individuels max sera réalisée en 35² Alu. Le coefficient 0. 4. Exemples : .6.5. qui est donnée par la formule P = Σ P chauffage + (5 * nb apparts avec chauffage / √ nb utilisateurs domestiques) - des puissances de raccordement de chaque utilisateur non domestiques C5 ≤ 36 kVA et C4 > 36 kVA.raccordement de 10 lots < 1000 m² + 1 immeuble d’habitation de 6 utilisateurs de 9kVA sans chauffage électrique : la puissance de raccordement est 0. Le nombre d’utilisateurs domestiques correspond au nombre total de parcelles et d’appartements avec ou sans chauffage électrique. les puissances de raccordement individuelles des utilisateurs non domestiques ≤ 36 kVA. pondérées par le coefficient du tableau 9 de la NF C14-100 de la puissance chauffage (appartements avec chauffage électrique).- pouvant comporter des immeubles d’habitation. Sections économiques Si le raccordement nécessite une création de réseau (en dehors de la desserte intérieure du lotissement).
Puissance de raccordement La puissance de raccordement est indiquée par l’aménageur.2. Lorsque cette donnée n’est pas communiquée à ESR. Un nouveau raccordement direct au poste est mis en oeuvre si le bilan de puissance dépasse 120 kVA .7. à l’intérieur du lotissement .4.6. Ce seuil intègre une évolution des charges sur plusieurs années pour éviter la réalisation d’un réseau saturé à la construction. il faut : • calculer la chute de tension max. Le cas échéant des postes à deux transformateurs peuvent être prévus. le raccordement de référence peut nécessiter la création d’un ou plusieurs poste(s). La puissance du départ est limitée à 180 kVA (NFC 14-100). on calculera la puissance totale à desservir dans la zone pour déterminer le nombre de transformateurs à mettre en place. Réseaux électriques • Poste Sur la base du ratio ci-dessus. Le génie civil du poste est dimensionné de manière à pouvoir accueillir un transformateur de puissance nominale immédiatement supérieure à la puissance de raccordement du lotissement. 4. Ce dimensionnement intègre une évolution des charges sur plusieurs années pour éviter l’installation d’un poste sous-dimensionné à la construction.7. La puissance nominale du transformateur à installer est déterminée à partir du domaine d’utilisation suivant : Puissance nominale Puissance de raccordement Nb clients domestiques 12 kVA 250 kVA < 250 kVA 400 kVA ≥ 250 et < 400 kVA 630 kVA ≥ 400 et < 630 kVA 1 000 kVA (*) ≥ 630 et < 1000 kVA < 60 ≥ 60 et < 94 ≥ 94 et < 145 ≥ 145 et < 226 4. • déterminer la chute de tension max. on étudie le raccordement d’un client au point de raccordement du lotissement.1. dans le réseau n’excède pas 5%. Les postes seront judicieusement implantés près d'une intersection de voirie ou à proximité de fortes charges prévisibles.4.7. la puissance à desservir est à calculer sur la base d'un ratio minimal de 250 kVA/ha que le gaz soit oui ou non distribué.6. La longueur maximale de la voirie séparant 2 postes ne doit pas dépassé 400m Page 13/14 .5. • Poste neuf En fonction de la taille de l’opération. Lotissement raccordé au poste • Départ neuf Un départ neuf alimentant l’immeuble doit être dimensionné pour que la chute de tension max. soit à titre indicatif environ 35 utilisateurs domestiques de 12 kVA. La solution technique est déterminée par ESR. dont la puissance est constante et égale à la puissance de raccordement. transformateur + ligne au point de raccordement du lotissement . pour déterminer s’il y a une contrainte de tension. Lotissement raccordé en plein réseau Pour déterminer l’impact du lotissement sur le réseau et le poste. • vérifier que la somme des 2 est inférieure à la chute de tension admissible et qu’aucune nouvelle contrainte de chute de tension n’apparait sur le réseau existant 4. En particulier. Raccordement d’une zone aménagement (≥ 3 utilisateurs) 4.
Page 14/14 . prévoir 1 TPC de part et d'autre du poste DP. Prévoir un TPC de réserve sur 100 m de part et d'autre du poste dans chaque trottoir.• Structure BT Prévoir un câble 240² Alu issu du poste dans chaque trottoir sur ∼ 200 m de part et d'autre du poste. ne pas prévoir d'armoire de branchement/sectionnement. Dans le cas où le réseau ÉSR ne peut être posé que dans un seul trottoir. Les dérivations seront réalisées au fur et à mesure des demandes de raccordement. Les limites de propriété étant rarement connues lors de l'étude. prévoir deux câbles dans ce trottoir. Dans le cas où le réseau ESR ne peut être posé que dans un seul trottoir.
Documents Similar To Étude de développement et dimensionnement des réseaux BT et postes HTA-BT