Source: http://docplayer.cz/365248-Vliv-starych-olovenych-pripojek-na-kvalitu-dodavane-pitne-vody-ing-milan-kubes-brnenske-vodarny-a-kanalizace-a-s.html
Timestamp: 2016-12-10 16:37:28+00:00
Document Index: 1931089

Matched Legal Cases: ['zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'ZÁKONA č. 258', 'zákona č. 183', 'zákona č. 183', 'zákona č. 274']

⭐Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Download "Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s."
1 Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. V minulosti, zvláště v období mezi oběma světovými válkami, byly pro zřizování vodovodních přípojek menších světlostí běžně používány trubky z olověného materiálu. Dokonce i vodoinstalace některých starých domů byly prováděny s použitím trubek olověných. Olověné trubky se běžně vyráběly o vnitřním průměru 10, 13, 20, 25 až 32 mm. Z hygienických důvodů byly používány olověné trubky, jejichž vnitřní povrch byl buď opatřen cínovou vložkou o předepsané tloušťce 0,5 mm nebo byly dokonce používány olověné trubky pouze uvnitř sířené, bez vnitřní cínové vložky. Celá řada přípojek z olověných trubek je ještě v provozu i na naší brněnské vodovodní síti. Pokud je nám známo, staré olověné vodovodní přípojky nejsou jen naší českou specifikou. Olověné trubky byly v minulosti běžným přípojkovým materiálem, používaným po celé Evropě a obdobní problémy s nimi má např. i Vídeň, města britská, německá i francouzská. V poslední době se stále častěji objevují různá upozornění a spekulace o vlivu olověných přípojek na zvyšování obsahu olova v dodávané pitné vodě. Rozhodli jsme se proto touto problematikou trochu podrobněji zabývat a učinit si vlastní obrázek, jaký vliv na kvalitu dodávané vody mohou mít olověné přípojky v našich konkrétních podmínkách vodovodu města Brna. Pro posouzení vlivu olověných přípojek na kvalitu vody jsme si stanovili metodiku, která spočívala v následujících krocích: A. Posouzení vlivu vzorků trub starých vodovodních přípojek na kvalitu dopravované vody v laboratorních podmínkách. B. Posouzení vlivu olověných vodovodních přípojek na kvalitu vody ze vzorků vody, odebraných z výtoků v nemovitostech. C. Kontrola současného stavu cínových vložek v olověném potrubí starých vodovodních přípojek. ad A. Posouzení vlivu vzorků trub starých vodovodních přípojek na kvalitu v laboratorních podmínkách Při provádění oprav poruch resp. výměny olověných přípojek při vzniku jejich poruchy jsme odebrali několik vzorků potrubí, které jsme v tom stavu, v jakém byly2 v zemi (včetně inkrustací) na jednom konci uzátkovali a naplnili pitnou vodou z vodovodní sítě. Vodu jsme ponechali v trubkách 8 hod a 48 hod. Naším záměrem bylo tak simulovat nejnepříznivější stavy, když např. celou noc nebo přes víkend není v domě žádný odběr vody a poté je voda stagnující v olověné trubce bez propláchnutí odebrána ke konzumaci. Tuto zkoušku jsme provedli u tří vzorků trub z různých části města s následujícím výsledkem: Vzorek č. Místo odběru vzorku trubky olověné přípojky Stáří. přípojky let Obsah olova ve vzorku vody po 8 hod. stagnace vody v potrubí Obsah olova ve vzorku vody po 48 hod. stagnace vody v potrubí 1 Brno, ul. Na pískové cestě ,8 30,7 2 Brno, ul. Králova ,76 20,5 3 Brno, ul. Francouzská ,4 72,9 Pro porovnání uvádíme, že povolený obsah olova v pitné vodě dle ČSN Pitná voda je 0,05. a v rámci sjednocení našich limitů s předpisy Evropské unie má být výhledově tento limit snížen dokonce jen na 0,025. I když lze oprávněné namítat, že vzorky jen ze tří přípojek nejsou dostatečně reprezentativní, dále že stav, kdy v domě není vůbec žádný odběr vody po dobu 8 a 48 hod a poté voda je bez odpuštění použita přímo ke konzumaci, je spíše výjimečný a také je pravdou, že podmínky pro kontaminaci vody v trubce v laboratoři byly odlišné od potrubí uloženého v zemi (např. vyšší teplota stagnující vody v trubce, částečné uvolnění inkrustací v trubce po jejich styku se vzduchem a při dopravě do laboratoře apod.), jsou přesto zjištěné hodnoty obsahu olova ve vzorcích alarmující. ad B. Posouzení vlivu olověných vodovodních přípojek na kvalitu vody ze vzorků, odebraných z výtoků v nemovitostech. Abychom nehledali extrémy a co nejvíce se přiblížili běžnému režimu odběru vody v nemovitostech, odebrali jsme větší počet vzorků vody přímo z výtoků v domech v různých částech města v průběhu jednoho pracovního dne ( ), bez nějakého hlubšího zkoumání, jaký režim odběrů vody těsně před odebráním vzorku vody v nemovitosti předcházel a ve dnech jsme odběr vzorků ve stejných nemovitostech opakovali. Výsledky rozborů vzorků byly následující:3 Číslo místa odběru Místo odběru vzorku vody v nemovitosti s olověnou přípojkou Datum odběru vzorku Obsah olova ve vzorku vody 1 Brno, ul. Veveří 56 2 Brno, ul. Nerudova 2 3 Brno, ul. Kounicova 42 4 Brno, ul. Jílová 18 5 Brno, ul. Hluboká 18 6 Brno, ul. Teslova 3 7 Brno, ul. Vránova Brno, ul. Výpustky 55 9 Brno, ul. Poděbradova Brno, ul. Myslbekova Brno, ul. Vymazalova Brno, ul. Stejskalova 1 13 Brno, ul. Šmejkalova Brno, ul. Minská Brno, ul. M. Stejskalové < 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , < 0, , , , , , ,004 Z odebraných vzorků vody za běžného odběrového režimu vody v příslušných nemovitostech vyplývá, že přípustné hodnoty obsahu olova byly překročeny jen v několika případech (v tabulce jsou zvýrazněny tučným písmem), z nichž v místě odběru č. 4 došlo k překročení povoleného obsahu olova více než jedenáctinásobně a v místě č. 9 téměř šestinásobně. U dalších dvou vzorků je překročení povolené hodnoty 0,05 již podstatně nižší.4 Pro úplnost uvádíme, že kontrolní vzorky vody, odebírané z vodovodní sítě obsahují jen stopové množství olova, v neměřitelných hodnotách, nižších než 0,001. V řadě případů při opakovaných odběrech vzorků ve stejných nemovitostech byly zjištěny zcela odlišné výsledky. Např. vzorek odebraný v nemovitosti na ul. Jílové 18 dne vykazoval extrémně vysoký obsah olova a opakovaný vzorek ze dne již vyhovoval požadavkům normy. Tyto zcela rozdílné výsledky lze přisuzovat tomu, zda byl odebrán vzorek vody, která jen přípojkou pouze rychle protekla, nebo byla-li odebrána voda, která při průchodu v olověné přípojce nějakou dobu stagnovala, případně došlo-li k v přípojce k uvolnění inkrustů. ad C. Posouzení stavu cínových vložek v olověném potrubí starých vodovodních přípojek Při provádění oprav nebo výměny olověných přípojek jsme odebrali 12 vzorků potrubí olověných přípojek z různých míst brněnské vodovodní sítě a tyto jsme nechali laboratorně posoudit ve Vojenském technickém ústavu ochrany v Brně z následujících hledisek: 1) Zda byly použité olověné trubky přípojek vůbec opatřeny předepsanou cínovou vložkou 2) V jakém technickém stavu je cínová vložka v současné době, tedy po mnohaletém provozu 3) Zda cínová vložka je ještě schopná zamezit přímému styku pitné vody s olověnými stěnami potrubí a tím i kontaminaci pitné vody olovem Z podrobné zprávy a z dílčích výsledků jednotlivých analýz provedených výše uvedeným ústavem citujeme doslovně alespoň její závěr: Z provedených analýz vyplývá velmi nepříznivé hodnocení vnitřního povrchu dodaných vzorků trubek. Přítomnost ochranné cínové vrstvy o předepsané tloušťce byla prokázána pouze u vzorku č. 2, avšak i tato je již částečně poškozená a na některých místech zcela chybí, nebo je přeměněna v oxidy. U dalších dvou vzorků č. 11 a 12 byly zjištěny pouze zbytky kovového cínu. V ostatních místech vnitřního povrchu jsou oxidy cínu a olova. Vnitřní povrch zbývajících devíti vzorků trubek je pokryt různě silnou vrstvou oxidů olova. Největší tloušťka oxidů olova byle zjištěna u vzorků č. 3, 10, 11 (okolo 500 µm), nejmenší u vzorků 5,6,8 (do 50 µm). U větších tlouštěk oxidické vrstvy může docházet k její fragmentaci a odlupování, čímž nastává kontaminace pitné vody5 olovem. U trubek s chybějící cínovou vložkou je obtížné zjistit, zda původně byly přítomna. Stopy cínu, nalezené u trubek bez cínové vrstvy ve vzorku odebraném z vnitřního povrchu by sice původní přítomnost cínu podporovaly, není to však dostatečný důkaz. Bylo by zapotřebí provést rozsáhlejší analýzu. Na vzorcích trubek s přítomným cínem (vzorky 2, 1, 12) bylo prokázáno, že se nejedná o čistý cín, ale slitinu cínu cca s 17 % olova. Vyhodnocení stavu vnitřního povrchu vzorků olověných trubek tedy v podstatě potvrdilo naše obavy a předpoklady. Ze všech výše uvedených výsledků šetření i našich dosavadních praktických zkušeností si dovolujeme učinit a zobecnit následující závěry: Olověné přípojky na vodovodní síti jsou již přestárlé a poruchové, na konci své fyzické i teoretické životnosti. Cínová vložka, zamezující přímému styku pitné vody s olověnými stěnami je již ve většině případů buď zoxidovaná, narušená nebo zcela chybí a neplní již svoji funkci. Staré olověné trubky proto prokazatelně zvyšují obsah olova v dopravované vodě. Pokud dojde ke stagnaci vody v olověné přípojce, dochází obvykle k závažnému překračování obsahu olova nad povolený limit dle ČSN Pitná voda. Olověné vodovodní přípojky se tak mohou stát i potenciálním nebezpečím pro zdraví odběratelů vody. Vzhledem ke stáří, stavu a poruchovosti olověných přípojek již není ekonomické se nějakým způsobem zabývat prováděním dodatečné ochrany vnitřního povrchu trubek (např. nějakým dodatečným nanášením nové vnitřní ochranné vrstvy apod.) a považujeme proto za nejlepší řešení zaměřit se na urychlenou a systematickou výměnu všech starých olověných přípojek za jiný, zdravotně nezávadný, trubní materiál, v současné době nejlépe za osvědčené trubky z rpe. Odběratelům vody přes olověné přípojky lze zatím doporučit, aby do doby, než dojde k výměně jejich olověné přípojky, nepoužívali pro přímou konzumaci vodu, která v přípojce dlouho stagnovala, ale jen tu, která olověnou přípojkou protekla bez dlouhého zdržení např. ráno až po použití WC, odpuštění vody apod. Provedení výměny všech olověných přípojek nebude jistě záležitostí jednoduchou, levnou a rychlou. Jen u nás na brněnské vodovodní síti zůstává je ještě v provozu cca ks olověných přípojek a potřebné náklady na jejich výměnu lze odhadovat minimálně na 60 mil. Kč. Podobné dokumenty
Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z Více REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4.
Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04 Více převažující typ ostatních vláken (> 80 %) < 500 - - 1 Není zapotřebí žádný zásah, nezávadná stavba. 500 až 1 000
Při hodnocení naměřených hodnot je nutno vždy vzít v úvahu možnost expozice žáků. Tzn. v jiné rovině přistupovat k nálezu nadlimitních počtů respirabilních ve třídách a v ch standardně přístupných prostorách Více TZB Městské stavitelství
Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního Více R E K L A M A Č N Í Ř Á D
Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY Více Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově
Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny olověných přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou výměnu olověných domovních přípojek metodou hydros LEAD, která spočívá: ve vytažení Více Příloha č.1 Všeobecné podmínky o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod platné od 1.ledna 2016
Příloha č.1 Všeobecné podmínky o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod platné od 1.ledna 2016 1. Obecná ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky se vztahují na dodávky pitné vody, odvádění a Více R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady
Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst. Více Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah Více - 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část
- 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem Více Tech. kancelář: ASIO, spol. s r.o. POB 56, Tuřanka 1 627 00 Brno Slatina Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100
PROVOZNÍ DENÍK ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN AS TOP 3 PROVOZNÍ DENÍK ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN AS TOP Platnost od 19.04.2006 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz Tech. kancelář: ASIO, spol. s r.o. POB Více Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.
Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 22.5.12 / 25.5.12 Typ místa odběru : vodovod Typ rozboru : A3.opakované rozbory Místo Více Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice
Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Jan Cihlář; Ing. Andrea H. Mináriková VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha Více Metodika pro odběr vzorků, jejich analýzu a vyhodnocení výsledků Státní zdravotní ústav Praha NRC pro pitnou vodu; červen 2004
Metodika pro odběr vzorků, jejich analýzu a vyhodnocení výsledků Státní zdravotní ústav Praha NRC pro pitnou vodu; červen 2004 Zdůvodnění vypracování metodiky: Ve shodě s požadavkem Směrnice Rady pro jakost Více 1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách
1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách Kontrola se skládá z následujících částí: A. Identifikace B. Kontrola dokumentace C. Technický stav D. Technologický stav E. Fotodokumentace Více ČSN 03 8157 Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky
ČESKÁ NORMA ICS 17.140.70;23.040.10 Březen 1996 Ocelové trubky ČSN 42 0022 ASFALTOVÁ IZOLACE TRUBEK NAD DN 50 Steel pipes. Bituminous coating of pipes above DN 50, incl Tubes d'acier. Revetement bitume Více GIS v IS Pivo. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí
Ing. Pavel Junek pavel.junek@zuova.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 24. GIS ESRI konference Praha, 4.11. 5.11. 2015 Cíl prezentace Co je Pivo? Trochu Více Metodický pokyn ČAH č. 2/2008 k vyhlášce č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla
Metodický pokyn ČAH č. 2/2008 k vyhlášce č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla 1. ÚVOD Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590,/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla, po Více Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_10 Název materiálu: Zařízení a části domovního vodovodu Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje části a zařízení Více Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele
Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost Více LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik
LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám? Více Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
~ ispolečnost leč, a.s. Dra Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč. a.s. Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené Více Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)
A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí Více VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307
Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační Více REKLAMAČNÍ ŘÁD DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. se sídlem Cholinská 1120, 784 01 Litovel, IČ: 471 50 904, DIČ: CZ 471 50 904, tel.: 585 342 366, Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského obchodního Více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: Více ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Vodovodní přípojky pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Napojování vodovodních přípojek pro tunelové stavby pozemních Více Postup praktického testování
Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o. Více Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků
Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků Ing. Luboš Mazel 1), Ing. Radovan Křivský 1), Ing. Zdeněk Sviták 2) 1) VAS, a.s., divize Žďár nad Více Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. Dodavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 zastoupený Ing. Josefem Fedákem, ředitelem Více Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody
Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle ustanovení 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a ustanovení 2 a násl. vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech Více S M L O U V A o dodávce vody č... Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště, popř. sídlo či místo podnikání:.. datum narození (IČ, DIČ):..
S M L O U V A o dodávce vody č...... Obec Vohančice Vohančice 29, Tišnov, PSČ: 666 01 Tišnov IČ: 00366013 zastoupená.. starostou obce (dále jen dodavatel ) a Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště, Více Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:
Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických Více PODMÍNKY DODÁVKY VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (dále jen podmínky)
Obec Jarošov, Jarošov 96, 569 66 Jarošov, jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu, vydává PODMÍNKY DODÁVKY VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (dále jen podmínky) 1. Úvodní ustanovení Obec Jarošov Více ZKOUŠKA TĚSNOSTI, UPEVŇOVÁNÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
ZKOUŠKA TĚSNOSTI, UPEVŇOVÁNÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Stupeň a typ vzdělávání Název DUM Ing. Tomáš Ďuriš Prezentace pro žáky Více PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO VODOVODU
PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO VODOVODU PRŮMYSLOVÁ A OBCHODNÍ ZÓNA KRKONOŠSKÁ, TRUTNOV E K O V A K s. r. o. sídlo: náměstí Komenského 412, 263 01 Dobříš IČ: 247 28 756 T: 314 003 066 M: 722 917 545 E: ekovak@ekovak.cz Více 1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.
- 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové Více Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846
Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY (Dále jen VOP) 1. Společná ustanovení 1. Pokud Více Metodický pokyn. 4) Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
OBSAH: 1 ZADÁNÍ PROJEKTU...2 1.1 Domovní vodovod...2 1.2 Splašková kanalizace...2 1.3 Dešťová kanalizace...2 1.4 Výpočtové výchozí parametry...2 2 PODKLADY...2 2.1 Výkresová dokumentace...2 2.2 Průzkum...2 Více ZPRÁVA Z INSPEKCE NEMOVITOSTI Taussigova 1152-1157 18/03/2015
ZPRÁVA Z INSPEKCE NEMOVITOSTI Taussigova 1152-1157 18/03/2015 Upozornění Důležité upozornění pro všechny osoby, které nejsou pověřeny přístupem k tomuto dokumentu: Jakákoli osoba, která není příjemcem Více DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT
R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR Více Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067
Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Účelem zavedení této normy je stanovení postupů pro zkoušení znalostí a zručnosti svářečů provádějících svařované spoje z termoplastů Více INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování Více ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101 Více Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2
Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy... Více VaK Bruntál a.s., třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Sml o u va o d o d ávce vo d y čí s. VaK B r untál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál uzavřená v souladu se zákonem čís. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen Zákon) Více Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie
Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Produkty koroze na hrdle pivní lahve světového výrobce piva Detail hrdla pivní láhve Koroze na vnitřní straně pivní korunky Možné zdroje koroze popř. Více REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Monika Procházková, MBA
Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04 Více Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín
Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační Více Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů
Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem Ing. Regazza Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů Regazzo Richard, Regazzová Marcela R & R NDT Zeleneč V článku se zabýváme měřením tloušťky Více E. Zásady organizace výstavby
str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř Více Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :
Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová, Více Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich
Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle ustanovení 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a ustanovení 2 a násl. vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech Více . Vytvoření optimální ochrany proti korozi patentovanou technologií. . Ochranná anoda Correx s cizím zdrojem napětí. . Nízká tvorba vodního kamene
Víceúčelové zásobníky a ohřívače vody Zásobníky a ohřívače vody této typové řady jsou koncipovány na základě nejnovějších poznatků z oblasti využití a šetření energie, protikorozní ochrany, ekologie, designu Více Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech
Informace k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Cílem informace k ustanovení 36a zákona o DPH, který se týká stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech, je sjednocení Více Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.
Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti Více Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT Více Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově
Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny ocelových a litinových přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou a trasově přesnou výměnu a zřizování nových domovních přípojek metodou Více 1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků
Metodika provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné (ohniskové)dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže (revize č. 2, ze dne 12. 10. 2010) 1. Cíl metodiky Více OCHRANA VODOVODU, ZKOUŠENÍ VODOVODU
OCHRANA VODOVODU, ZKOUŠENÍ VODOVODU Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Ing. Tomáš Ďuriš Prezentace pro žáky v PowerPointu slouží k rozšíření vědomostí žáků Více - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 855-78-06
- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 855-78-06 o ceně inženýrských staveb pro posílení vodního zdroje v k.ú. Pejškov u Tišnova a inženýrských sítí uložených v k.ú. Vohančice, obec Vohančice, okres Brno-venkov, kraj Více Přehled zkušebních okruhů
Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení Více SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ
Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ podklady do cvičení PŮDNÍ OBJEMOVÝ DENZITOMETR Ing. Marek Mohyla Místnost: C 315 Telefon: 597 321 362 Více PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD
PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH Více OPAKOVANÝ HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT NA ÚPRAVNĚ VODY ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Ing. Michal Korabík Mgr. Petra Oravcová, Hydrobiologický audit (HA) proběhl na vodárenské soustavě dodávané vody z úpravny Rožnov pod Více R o z h o d n u t í. z a k a z u j e. používání nejakostní pitné vody dodávané vodovodem k pití a k přípravě jídel a nápojů,
Datum: 10. prosince 2015 Sp. zn.: S-KHSSC 57716/2015 Č.j.: KHSSC 57716/2015 Datovou schránkou Obchodní společnost EKO VAK s.r.o. Nám. Komenského 412 263 01 Dobříš R o z h o d n u t í Krajská hygienická Více PAVUS, a.s. ROZSIRENA APLIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK. chování střech při vnějším působení požáru (podle ČSN EN 13501-5+A1)
e a PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBAAO 216 Číslo zakázky: 512059/ O / Z220120143 v,v,, o v ROZSIRENA APLIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK z hlediska chování střech při vnějším působení požáru (podle ČSN EN 13501-5+A1) Více Dimenzování měděného potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 806-3
Dimenzování měděného potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 806-3 1. Úvod Od 1. listopadu 2006 platí v České republice třetí část evropské normy EN 806. Tato norma má označení ČSN EN 806-3 (třídicí znak Více ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Více ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002 Více 1m3 stříkaného betonu
Kvalita stříkaného betonu Lukáš Kopecký 1 Karel Dočkal 2 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební; Veveří 331/95 602 00 Brno; kopeckyl@fce.vutbr.cz 2 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební; Více Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice
Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice právnická osoba zapsaná v rejstříku svazků, vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Registru zájmových sdružení právnických osob, pod registračním Více Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.
Vzorkování pro analýzu životního prostředí RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory Více VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY
VODOVODNÍ ŘADY Identifikační číslo provozní evidence: 5203-633968-00277819-1/1-28818334 Název provozního celku: Vodovod Název: Město Forma právnická osoba 499320171 Název rozhodujícího majetku: 5203-633968-00277819-1/1 Více Plastové septiky SEV
SEV POUŽITÍ Biologický septik slouží pro předčištění splaškových vod ve smyslu zákona NV č190/2002 Sb. Je vyroben v souladu s EN 12566-1/A1:2003 a použitou normou ČSN 756081 (specifická spotřeba vody). Více TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení Více A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování Více KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 čj.: KHSUL 42767/2015 khsuese5a03d PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané Více OBSAH: A) KANALIZACE
OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet Více Choceň. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)
A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Choceň Kód části obce PRVK: 3611.5314.034.01 Název obce: Choceň Kód obce (IČOB): 05197 (580350) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141 Název Více ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: ROZHODNUTÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/41873/2015/6047/2015-krivs Dne: 11.12.2015 Vyřizuje: Ing. Eva Křivská Telefon: 566 781 085 E-mail: krivska@velkemezirici.cz Svaz Více MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU
MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU KOHOUT P. ECOCHEM, analytické centrum Praha, Dolejškova Více Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893. a zjištění ceny obvyklé
1 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893 a zjištění ceny obvyklé budovy občanské vybavenosti autoservisu s administrativní budovy č.p. 3843 a 3915 včetně venkovních úprav v katastrálním území a obci Hodonín, Více TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU
TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie- Více ČISTOPIS 27.10.2010. Revize Datum Schválil OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA. Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize
ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Paré Zástupce vedoucího projektu Petr Černý Zodpovědný projektant Ing. Petr Baránek Vypracoval Ing. Pavel Kopeček Kontroloval Více Lužice doškolovací kurz Vzorkování heterogenních materiálů. Pavel Bernáth, Zdeněk Veverka, Milena Veverková, Petr Kohout
Lužice doškolovací kurz Vzorkování heterogenních materiálů Pavel Bernáth, Zdeněk Veverka, Milena Veverková, Petr Kohout 19. listopad 2009 Lužice doškolovací seminář Vzorkování heterogenních materiálů (vzorkování Více Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)
Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou Více Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová
Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku Více Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)
Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou Více Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu.
Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli. Více PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ
Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY Více Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů
Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce Více č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92 Více MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY
MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY Ing. Josef Cizner, CSc. SVÚM a.s., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 V příspěvku jsou uvedeny laboratorní i provozní výsledky zkoušek vybraných Více Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)
A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Více 2016 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář