Source: http://docplayer.it/10213447-La-finestra-sul-pvc-pubblicate-le-nuove-versioni-della-uni-ts-11300-1-e-2-e-uni-tr-11552.html
Timestamp: 2018-11-17 05:47:59+00:00
Document Index: 141891549

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 14', 'arte 14']

La Finestra sul PVC PUBBLICATE LE NUOVE VERSIONI DELLA UNI/TS E -2 E UNI/TR PDF
La Finestra sul PVC PUBBLICATE LE NUOVE VERSIONI DELLA UNI/TS E -2 E UNI/TR 11552
Download "La Finestra sul PVC PUBBLICATE LE NUOVE VERSIONI DELLA UNI/TS 11300-1 E -2 E UNI/TR 11552"
1 La Finestra sul PVC La Finestra sul PVC n. 80 del 08/10/2014 PUBBLICATE LE NUOVE VERSIONI DELLA UNI/TS E -2 E UNI/TR Il 2 ottobre sono state pubblicate da UNI le nuove versioni della UNI/TS parte 1 e parte 2 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici: UNI/TS :2014 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale UNI/TS :2014 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali Inoltre è stato pubblicato il rapporto tecnico: UNI/TR 11552:2014 Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici - Parametri termofisici. La nuova versione pubblicata della norma UNI TS comporta alcune modifiche al metodo di calcolo della precedente versione rispetto a tutti i contributi che determinano il fabbisogno di energia termica dell edificio per la climatizzazione estiva e invernale. La specifica tecnica definisce le modalità per l applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per umidificazione e deumidificazione. Le conseguenze delle modifiche riguardano i calcoli per il rispetto della ex-legge 10 (DLgs 192/05, DLgs 311/07 e DPR 59/09) e per la certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti per tutte le regioni che richiamano le norme UNI TS per tali calcoli. Le modifiche principali riguardano: Ponti termici ψe: i ponti termici si valutano solo attraverso i coefficienti lineici ψe. Viene cancellato l utilizzo della maggiorazione % semplificata e l utilizzo dell abaco della norma UNI EN Le valutazioni dei coefficienti lineici devono essere fatte con calcolo agli elementi finiti o con atlanti dei ponti termici realizzati in accordo con la UNI EN ISO E possibile utilizzare metodi di calcolo manuale per edifici esistenti. Trasmittanza termica U: le caratteristiche dei materiali ed in particolare la conducibilità termica λ, devono essere opportunamente corretti per tener conto delle condizioni in cui si opera in accordo con la norma UNI EN ISO (specifica per la corretta progettazione del lambda tenendo conto delle condizioni di temperatura e umidità di progetto)
2 Per edifici esistenti è inoltre disponibile il rapporto tecnico UNI/TR 11552, anch esso pubblicato il 2 ottobre 2014, che riporta un abaco di strutture opache verticali e orizzontali, con proprietà termo fisiche indicative. Perdite per ventilazione: La valutazione della ventilazione viene affrontata con maggior dettaglio (per esempio sono state inserire due appendici dedicate) e vengono considerati in maniera più idonea gli impianti che gestiscono la ventilazione all interno degli edifici. Guadagni solari: viene introdotta la modifica già presente nella procedura di calcolo della Regione Lombardia che valuta un solo fattore di riduzione per ombreggiatura esterno (il peggiorativo) tra l aggetto verticale e orizzontale. Inoltre viene implementata la caratterizzazione della trasmittanza di energia solare totale attraverso la parte vetrata (il fattore g) definendo meglio i fattori di esposizione. La norma aggiornata presenta altre modifiche, tra cui la trattazione dei locali non riscaldati, la sottrazione di energia con l extraflusso, la valutazione degli apporti interni latenti e la valutazione degli apporti solari sulle superfici opache. La UNI/TS :2014, come specifica il nuovo titolo che è stato ampliato, rispetto la versione precedente del 2008, fornisce inoltre il metodo di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione e le indicazioni e i dati nazionali per la determinazione dei fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione in accordo con la UNI EN La specifica tecnica fornisce dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi. Si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: per il solo riscaldamento, misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, per sola produzione acqua calda per usi igienico-sanitari, per i sistemi di sola ventilazione, per i sistemi di ventilazione combinati alla climatizzazione invernale, per i sistemi di illuminazione negli edifici non residenziali. PARAMETRI DI TRASMISSIONE TERMICA Per determinare le prestazioni energetiche di un edificio, la norma di riferimento UNI TS per il calcolo del fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento e il raffrescamento richiede la conoscenza delle caratteristiche termiche e costruttive dell edificio, in particolar modo della trasmittanza termica dei componenti opachi e trasparenti che costituiscono l involucro edilizio (paragrafo 11.1 in cui sono state apportate alcune modifiche/integrazioni). Per le finestre, la trasmissione termica si calcola secondo la UNI EN ISO o si assume il valore dichiarato dal fabbricante in base alla norma di prodotto UNI EN (marcatura CE). In assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise, i valori di trasmittanza termica delle vetrate possono essere ricavati dal PROSPETTO B1, mentre per quanto riguarda i telai dal PROSPETTO B2 che prevede nuove tipologie in relazione a quanto presente sul mercato. Tabella B.1 Trasmittanza termica di vetrate verticali doppie e triple riempite con diversi gas
3 Tabella B.2 Trasmittanza termica di telai per finestre, porte e porte finestre nuova
4 Inoltre il PROSPETTO B3 fornisce valori di trasmittanza termica per componenti trasparenti aventi dimensioni di 1,20 m x 1,50 m,nell ipotesi che l area del telaio sia pari al 20% dell area dell intera finestra e che i distanziatori tra i vetri siano di tipo comune. Tali valori possono essere impiegati per componenti trasparenti aventi dimensioni totali che si discostano di 10% dalle suddette dimensioni. Tabella B.3 Trasmittanza termica di finestre con % dell area di telaio pari al 20% dell area dell intera finestra e in presenza di comuni distanziatori di vetrate
5 Nel prospetto B4 la norma infine fornisce una resistenza termica addizionale per finestre con chiusure oscuranti in base al tipo di avvolgibili e alla specifica permeabilità all aria della chiusura Tabella B.4 Resistenza termica addizionale per finestre con chiusure oscuranti
6 Tabella B.5 Trasmittanza di energia solare totale g gl,n di alcuni tipi di vetro Tabella B.6 Fattori di riduzione (ggl,n+sh/ggl) per alcuni tipi di tenda
7 COMPONENTI OPACHI Per i componenti opachi, le proprietà termofisiche dei materiali sono ricavate dai dati di accompagnamento della marcatura CE (ove disponibile ed eventualmente corretti per tenere conto delle condizioni in cui si opera mediante il metodo descritto nella UNI EN ISO 10456), oppure dai dati di progetto forniti dalla UNI EN ISO o dalla UNI (norma revisionata e prossima alla pubblicazione in quanto conclusasi a settembre la fase di inchiesta pubblica finale UNI). Le resistenze termiche di murature e solai analogamente sono ricavate dai dati di accompagnamento della Marcatura CE (ove disponibile) oppure dalla UNI o dalla UNI In assenza di dati di progetto attendibili o comunque in di Informazioni più precise, i valori dei parametri termici dei componenti edilizi di edifici esistenti possono essere ricavati dalla UNI/TR o da letteratura tecnica in funzione della tipologia edilizia e del periodo di costruzione (in quest ultimo caso deve essere riportata l origine dei dati). Per i cassonetti la norma specifica dei valori di riferimento: per quelli isolati si assume una trasmittanza termica di 1(W/m 2 K), per i cassonetti non isolati una trasmittanza termica di 6 (W/m 2 K). Distinti saluti. PVC Forum Italia Centro di Informazione sul PVC PVC Forum Italia Centro di Informazione sul PVC Via M. A. Colonna Milano I
UNI/TS 11300:2014, novità e modifiche nel calcolo del fabbisogno energetico degli edifici
La certificazione energetica degli edifici Stato dell arte e prospettive future UNI/TS 11300:2014, novità e modifiche nel calcolo del fabbisogno energetico degli edifici Paolo Baggio DICAM - Univ. di Trento
Edilizia, urbanistica e ambiente Parte 14: Certificazione energetica
Edilizia, urbanistica e ambiente Parte 14: Certificazione energetica Premessa Il presente documento è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale