Source: http://docplayer.fi/16627461-Sappion-tuulivoima-puisto-ahtari-melumallinnus.html
Timestamp: 2018-11-21 06:55:42+00:00
Document Index: 25130660

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SAPPION TUULIVOIMA PUISTO, ÄHTÄRI MELUMALLINNUS - PDF
Download "SAPPION TUULIVOIMA PUISTO, ÄHTÄRI MELUMALLINNUS"
1 Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asakirjayyppi Raportti Paivämäär Viite SAPPION TUULIVOIMA PUISTO, ÄHTÄRI MELUMALLINNUS 0 RAMBc5LL
2 MELUMALLINNUS Päivämäärä Laatija Arttu Ruhanen Tarkastaja Niina Onttonen Ähtärin Sappion alueelle suunnitellun tuulivoima hankkeen meluselvitys. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 07/2014 aineistoa. http :// Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T F
3 MELUMALLINNUS SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 1 2. MELUNOHJEARVOT Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot Ympäristöministeriön ohjeen Tuulivoimarakentamisen suunnittelu suunnitteluarvot 2 3. MELUMALLINNUKSEN TIEDOT Tuulivoimalatiedot Melulaskenta Maastomalli ja rakennustiedot 4 4. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Mallinnuksen tulokset Häiritsevyyskorjaukset Pienitaajuinen melu Melutasot verrattuna VNp 993/1992 melutason yleisiin ohjearvoihin Melutasot verrattuna Ympäristöministeriön ohjeen Tuulivoimarakentamisen suunnittelu suunnitteluarvoihin Alueen yleiset tuuliolosuhteet ja niiden vaikutus melutasojen esiintyvyyteen 6 LIITTEET Liite 1 Melulaskennan lähtötiedot ja tuulivoimaloiden akustiset tiedot Liite 2 Tuulivoimalaitosten meluvyöhykkeet: layout ; LWA 106,0 db; napakorkeus 135 m
4 MELUMALLINNUS 1. YLEISTÄ Pohjanmaan Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Ähtärin kaupungin Sappion alueelle. Tässä selvityksessä on mallinnettu tuulivoimalaitoksista ympäristöön aiheutuvat meluta sot sekä tarkasteltu pienitaajuisen melun leviämistä. Melumallinnus tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/20 14 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla. Koska melutarkastelu liittyy hankkeesta laadittavaan ympäristöselvitykseen, on meluvyöhykkeiden mallinnuksessa käytetty laskentamal lia ISO Pienitaajuisen melun tarkastelu tehtiin soveltaen DSO 1284 mukaista menetel mää YM:n ohjeen 2/20 14 mukaisesti. Työ on tehty Pohjanmaan Tuuli Oy:n toimeksiannosta. Meluselvityksen laadinnasta on Ramboll Finland Oy:ssä vastannut projektipäällikkö ins.(amk) Arttu Ruhanen. 2. MELUN OHJEARVOT Melun huomioimista tuulivoimahankkeiden suunnittelussa on ohjeistettu ympäristöministeriön julkaisussa 4/20 12 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, jossa on annettu tuulivoimalaitosten melulle suunnitteluohjearvot. Valtioneuvoston päätös 993/1992 koskee melutason yleisiä ohjear voja. Valtioneuvoston asetus tuulivoimalaitosten melusta on valmisteilla. 2.1 Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/92). Päätös tä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäy tön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätös ei koske ampuma- ja moottoriurheiluratojen melua. Päätöstä ei myöskään sovelleta teollisuus-, ka tu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukossa on esitetty päivä- ja yöajan ohjearvot ulkona ja sisällä. Taulukko VNP 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot LAeg, enintään Ulkona Päivällä Yöllä (07 22) (22 07) Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden 55 de 50 db11 välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Uudet asuinalueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömäs- 55 db 45 db 1) sä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat Loma-asumiseen käytettävät alueet31, leirintäalueet ja virkistys- 45 db 40 db 2) alueet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet Sisällä Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 de 30 db 0 Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 1 45 db - Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa 2) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojeluslueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja LA,.., = melun A-painotettu keskiää nitaso (ekvivalenttitaso) Jos melu sisältää impulsseja tai ääneksiä tai on kapeakaistaista, mittaustuloksiin lisätään 5 db ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Impulssimaisuus- tai kapeakaistaisuuskorjaus tehdään sille ajalle, jolloin melu on impuissimaista tai kapeakaistaista.
5 MELUMALLINNUS Ympäristöministeriön ohjeen Tuulivoimarakentamisen suunnittelu suunnitteluarvot Ympäristöministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus tuulivoima rakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistuk seksi. Työryhmän raportti Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnit telu julkaistiin heinäkuussa Melun osalta ohjeessa on todettu, etteivät Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason yleiset ohjearvot sovellu tuulivoimamelun haittojen ar viointiin ja ohjeessa annetaan suunnitteluohjearvot tuulivoimamelulle. Toisaalta Ympäristöminis teriön ELY:jen alueidenkäyttövastaaville lähettämässä tiedotteessa (Nunu Pesu ) on to dettu, että Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei ole tarkoitettu sovelletta vaksi jo rakennet tuihin ja käytössä oleviin tuulivoimaloihin. Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei myöskään sovelleta jo lainvoiman saaneisiin kaavoihin tai lupiin. Ympäristöministeriön ohjeessa on sanottu suunnitteluohjearvoista seuraavaa: Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjearvot ovat riskienhallinnan ja suunnittelun apuväline. Niiden avulla voidaan tunnistaa tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet. Näillä suunnitteluohjearvoilla pyritään varmistamaan, ettei tuulivoimaloista aiheudu kohtuutonta häiriö tä ja että esimerkiksi asuntojen sisämelutasot pysyvät asumisterveysohjeen mukaisina. Seuraa vassa taulukossa on eritelty tuulivoimarakentamista koskevat ulkomelutason suunnitteluohjear vot. Taulukko Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot LAeq Päiväajalle LAeq Yöajalle (07 22) (22 07) Asumiseen käytettävillä alueilla, loma-asumiseen käy- 45 db 40 db tettävillä alueilla taajamissa, virkistysalueilla Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamien ulko- 40 db 35 de puolella,_leirintäalueilla,_luonnonsuojelualueilla* Muilla alueilla (esim. teollisuusalueilla) ei sovelleta ei sovelleta * yöarvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä LA,5 = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) On huomattava, että taulukon suunnitteluohjearvoja sovelletaan vain asumiseen, lomaasumiseen ja virkistykseen käytettävillä alueilla sekä leirintä- ja luonnonsuojelualueilla. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot määritetään A-taajuuspainotettuna keskiäänitasona LAeq erikseen päiväajan (klo 7-22) ja yöajan (klo 22-7) osalta. Kyse ei ole hetkel lisistä enimmäisäänitasoista. Mikäli tuulivoimalan ääni on laadultaan erityisen häiritsevää eli ääni on tarkastelupisteessä soivaa (tonaalista), kapeakaistaista tai impulssimaista tai se on selvästi sykkivää (amplitudimoduloitua eli äänen voimakkuus vaihtelee ajallisesti), lisätään laskenta- tai mittaustulokseen 5 desibeliä ennen suunnitteluohjearvoon vertaamista. Oppaassa mainituista hiritsevyyskorjauksista on todettava, että niitä ei lisätä automaattisesti tuulivoimalaitosten meluun, sillä melutason alhaisemmat suunnitteluohjearvot huomioivat jo tuu livoimalaitosten melun muuta melua häiritsevämmän luonteen. Lisäys tehdään ainoastaan siinä tapau ksessa, että melu voidaan todeta erityisen häiritseväksi tarkastelu pisteessä (esim. asutuk sen tai loma-asuntojen kohdalla). Ympäristöministeriön julkaisemassa ohjeessa 2/2014 Tuulivoimalaitosten melun mallintaminen on todettu häiritsevyyskorjausten soveltamisesta seuraavaa: Äänen mahdollinen kapeakaistaisuus ja pienitaajuisten komponenttien osuus äänen spektrissä selvitetään. Melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) vaiku tukset sisältyvät lähtökohtaisesti valmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin, eikä niiden tarkastelua tässä yhteydessä edellytetä. Sanktio voidaan huomioida laskennan lähtöarvoissa, mi käli tiedetään tuulivoimalan melupäästön sisältävän kapeakaistaisia/tonaalisia komponentteja ja voidaan arvioida näiden erityispiirteiden olevan kuulohavainnoin erotetta vissa ja ohjeistuksen mukaisesti todennettavissa melulle altistuvalla alueella. Kapeakaistaisuus/tonaalisuus arvioidaan
6 MELUMALLINNUS 3 ympäristöministeriön tuulivoimaloiden melupäästön mittausohjeen mukaan. Muussa tapauksessa sanktiota ei sovelleta melun malllnnuksessa. Ulkomelutason suunnitteluohjearvojen lisäksi asuntojen sisätiloissa käytetään Terveydensuojelu lain (763/94) sisältövaatimuksiin pohjautuen asumisterveysohjeen mukaisia taajuuspainottamat tornia tunnin keskiäänitasoon Lyh perustuvia suunnitteluohjearvoja koskien pienitaajuista me lua. Sisämelutasot voidaan arvioida ulkomelutasojen perusteella ottamalla huomioon rakennusten vaipan ääneneristävyys. Asumisterveysohjeessa mainitaan, että päiväaikaiselle pienitaajuiselle melulle voidaan hyväksyä noin 5 desibeliä suurempia arvoja. Taulukko Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun ohjearvot terssikaistoittain (Asumisterveysohje, STM:n oppaita 2003:1) Kaista , / Hz Leq,IhI db 3. MELUMALLINNUKSEN TIEDOT 3.1 Tuulivoimalatiedot Laitosten suunnitellut sijainnit mallinnettiin päivätyn layoutin mukaan. Laitosten napa korkeus on 135 m maanpinnan yläpuolella. Taulukossa esitetyissä tuulivoimalaitosten koor dinaateissa Z-koordinaatti kertoo maaston korkeuden metreissä merenpinnan yläpuolella tuulivoimalan suunnitellulla sijaintipaikalla. Arvioidut maanpinnan korkeudet suunniteltujen tuulivoi malaitosten kohdalla perustuvat Maanmittauslaitoksen korkeusaineistoon. Taulukko Tuulivoimalaitosten koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Tunnus X Y Z Ti T T T Tuulivoimalamallina on käytetty Lagerwey L MW voimalaa. Valmistajan ilmoituksen mu kaan voimalan suurin A-painotettu äänitehotaso LWA on 106 de. Arvo on saatu, kun tuulennopeus on 11 m/s 10 metrin korkeudella maanpinnasta. Melupäästöt on mitattu IEC standardin mukaan ja ovat ns. taattuja arvoja (guaranteed / warranted noise curve). Voimalan taajuusspektrin oli käytettävissä 1/3 oktaavikaistoittain taajuusvälillä Hz. Jos melupäästön takuuarvoja ei saavuteta tietyllä tuulennopeudella, voidaan voimalan kierrosno peutta valmistajan mukaan rajoittaa ja roottorin lapakulmia säätää siten, että takuuarvoihin päästään. Melun tuoton rajoittaminen vaikuttaa myös sähkön tuottoon. Tuulivoimaloiden akustiset tiedot on esitetty liitteessä Melulaskenta Melulaskennat tehtiin Ynlpäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Liitteessä 1 on esitetty melulaskentojen oleelliset lähtötiedot esim. laskentaparametrit. Melumallinnukset on tehty SoundPlan 7.3 -melulaskentaohjelmaa ja siihen sisältyvää ISO melulaskentamallia käyttäen. SoundPlan -ohjelmistosta saa lisätietoa internet-sivustolta eu. ISO mallissa tuulen nopeutta tai suuntaa ei voida varioida, vaan laskentamallissa on ole tuksena lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Malli huomioi kolmiulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset ja maanpinnan absorptio-ominaisuudet.
7 MELUMALLINNUS 4 Meluvyöhykelaskennat on tehty laskentapisteverkkoon ja ohjelma interpoloi melutasot laskenta pisteiden välisille alueille. Meluvyöhykelaskennan lisäksi tehtiin reseptoripistelaskentoja yksittäi sun reseptoripisteisiin. Reseptoripisteet sijoitettiin erisuuntien lähimpien asuin- tai lomarakennus ten kohdalle. Pienitaajuisen melun tarkastelu tehtiin YM:n ohjeessa 2/2014 esitetyn mukaisesti. Taajuuspainot tamattomien terssikaistakohtaisten ulkomelutason laskenta tehtiin reseptoripisteeseen A, jossa oli meluvyöhykelaskentojen mukaan suurin äänitaso. Rakennuksen sisälle aiheutuvia pientaajui sia melutasoja arvioitiin DSO 1284 Jaskentamenetelmässä esitettyjen asuintalon julkisivun ilma ääneneristävyysarvojen avulla. Esitetyt melutasot ovat suoraan mallinnuksen tuloksia, eikä niihin ole lisätty mitään mahdollisia häiritsevyyskorjauksia.. AE J 0MaanmiLtusIaitas m Kuva Reseptoripisteiden sijainnit 3.3 Maastomalli ja rakennustiedot Laskennassa käytetty maastomalli on laadittu Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 2 m aineistosta, joka on tuotettu laserkeilausaineoston pohjalta. Maastomallissa ei huomioitu raken n u ks i a. Mallissa ei ole huomioitu myöskään metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä. Metsäkas villisuus (puusto yms.),oi valmentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän korkea ja syvyys on suuri. Ympäristömeluarvioinneissa kasvillisuuden vaikutusta ei kuitenkaan pääsääntöi sesti oteta huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut). Laskentamallien kyvystä huomioida luotettavasti puuston vaikutusta melun etene miseen ei ole vielä riittävästi tutkittua tietoa. Melu kaftoissa esitetyt rakennusten käyttötiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen maastotieto kannan aineistoon.
8 MELUMALLINNUS Tuulivofmaloiden perustusten ja kolmen kilometrin etäisyydellä laitoksista sijaitsevien altistuvien kohteiden välinen maanpinnan korkeusero on alle 60 metriä. 4. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 4.1 Mallinnuksen tulokset Laskennalliset meluvyöhykkeet (A-painotettu keskiäänitaso) on esitetty liitteessä 2. Melukuvassa on esitetty mallinnustulokset ilman mahdollisia häiritsevyys- tai muita korjauksia. Melukuvissa esitetyt keskiäänitasot kuvaavat tilannetta, jossa tuulivoimalat tuottavat suurimman nimellisen äänitehotason koko päivä- tai yöajan. Todellisuudessa tuulennopeus vaihtelee päiväja yöaikana ja todellinen päivä- tai yöajan keskiäänitaso vaihtelee sen mukaisesti. Myös tuulen suunta vaikuttaa melun leviämiseen ja laskennassa tuulen oletetaan olevan myötätuuli kaikkiin suu ntiin Melukartan mukaan kaikki asuinrakennukset jäävät tuulivoimalaitosten aiheuttaman db melualueen ulkopuolelle. Lomarakennusten kohdalla melutasot jäävät alle 35 db. Taulukko A-painotetut melutasot eniten melulle altistuvien asuintalojen kohdalla fulkomelutaso) 0 Reseptori ETRS-TM35FIN Z (maan- LAeq (db) pinta) A ,7 B ,6 C ,9 D ,2 E ,7 4.2 Häiritsevyyskorjaukset Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2/2014 mukaan kaavoitus-, YyA- tai rakennuslupavaiheen meluselvityksessä ei edellytetä melun impuissimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (ampiitu dimodulaatio) tarkastelua, vaan oletetaan että kyseiset vaikutukset sisältyvät laitosvalmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin. Melun kapeakaistaisuudelle/tonaalisuudelle edellytettävä +5 db:n korjaus tehdään vain sellaisissa tapauksissa, jos erityispiirteet ovat kuultavissa melulle altistuvassa kohteessa ja tuulivoimalan melupäästön tiedetään sisältävän kapeakaistaisuutta. Tutkittava laitosmalli ei käytössä olevien taajuusjakaumatietojen mukaan aiheuta kapeakaistaista melua ja kun melun kapeakaistainen luonne tyypillisesti vielä vähenee etäisyyden kasvaessa me lulähteestä kuuntelupisteeseen, ei tuulivoimamelun arvioida olevan kapeakaistaista tarkastelluilla (satojen metrien) etä isyyksillä. 4.3 Pienitaajuinen melu Pienitaajuisen melun tasot laskettiin yhteen reseptoripisteeseen. Lasketut taajuuspainottamattomat ulkomelutasot ovat terssikaistoilla Hz noin 1.4 db yli yöajan sisäohjearvoihin. Muilla terssikaistoilla ulkomelutaso on yöajan sisäohjearvon tasalla tai alle. Asumisterveysohjeen mukaan päiväajan pienitaajuiselle melulle voidaan hyväksyä noin 5 db suurempia arvoja kuin yöaikana, joten kaikilla taajuiskaistoilla ulkomelutasot ovat sisätilojen päi väajan ohjearvojen alle.
9 - - - MELUMALLINNUS 6 Pienitaajuinen melu 80 :HN ReseptoriA, Ulkomelu 30 Reseptor A, Sisämelu 1 Asumisterveysohje, Sisämelu , Taajuuskaista, Hz Kuva Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteessä DSO menetelmän mukaiset ääneneristävyysarvot (äänitasoero 1L) kuvaavat tyypillisen tanskalaisen asuintalon ilmaääneneristävyyttä, jotka vastaavat kohtuullisen hyvin Suomessa käy tettyjä rakenteita. Koska tuulivoimaloita lähinnä olevat rakennukset ovat loma-asuntoja, voi DSO menetelmän mukainen ääneneristävyys hieman yliarvioida vaikutusta joillakin taajuuskais toilla. Seinärakenteelta vaadittavat ääneneristävyydet ovat kuitenkin tässä mallinnustapauksessa alhaisia. Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys DSO menetelmässä mainittujen arvojen mu kaisesti, alittavat terssikohtaiset melutasot sisämelun ohjearvot. Tulokset osoittavat, että ympä ristön rakennusten kohdalla normaalia rakentamistapaa vastaava ilmaääneneristys riittää vai mentamaan tuulivoimalaitosten pientaajuisen melun ohjearvojen alle. Tulosten perusteella voi daan todeta, että pienitaajuinen melu auttaa ohjearvot myös kauempana tuulivoimaloita, koska laskennan periaatteiden mukaan pienitaajuinen melu vaimenee etäisyyden kasvaessa. 4.4 Melutasot verrattuna VNp 993/1992 melutason yleisiin ohjearvoihin Mallinnuksen mukaan tuulivoimalaitosten melutasot auttavat VNp 993/1992 mukaiset päivä- ja yöajan ohjearvot vakituisen asutuksen ja loma-asuinalueiden kohdalla. 4.5 Melutasot verrattuna Ympäristöministeriön ohjeen Tuulivoimarakentamisen suunnit telu suunnitteluarvoihin YM:n mallinnusohjeen (2/2014) mukaan ohjearvovertaulussa ei huomioida epävarmuutta, kun laskenta tehdään ohjeessa mainituilla parametreja ja käyttäen valmistajan takaamaa melupääs töarvoa tai laitokselle määritettyä tunnusarvoa (declared value tai warranted level). Tällöin melu päästön takuu-/tunnusarvoon on sisällytetty koko laskennan epävarmuus. Tässä mallinnuksessa on käytetty valmistajan takaamaa arvoa. Mallinnuksen mukaan asuinrakennusten kohdalla melutasot alittavat päiväajan suunnitteluoh jearvon 45 db ja yöajan suunnitteluohjearvon 40 db. Loma-asuinalueilla tuulivoimaloiden meluta so on alle päiväajan suunnitteluohjearvon 40 db ja yöajan suunnitteluohjearvon 35 db. 4.6 Alueen yleiset tuuliolesuhteet ja niiden vaikutus melutasojen esiintyvyyteen Tuuliolosuhteet vaikuttavat tuulivoimalaitoksen meluntuottoon. Meluntuotto ei kasva lineaarisesti tuulennopeuden mukana ja äänitehotason voimistuminen pysähtyy tai alkaa laskea yleensä, kun tuulennopeus on 10 m korkeudella noin 7-11 m/s. Hiljaisemmalla tuulennopeudella voimalaitok sen äänitehotaso saattaa olla merkittävästi maksimiarvoa hiljaisempi. Tuulennopeus vaihtelee päivä- ja yöaikana ja hetkittäinen äänitaso ympäristössä vaihtelee sen mukaisesti. Mallinnuksen tulokset vastaavat keskiäänitasoja tilanteessa, jossa tuulennopeus on koko päivä- tai yöajan voimakasta. Todellinen päivä- ja yöajan keskiäänitaso laitosten ympärillä riippuu tarkastelujakson tuulisuudesta ja mallinriuksen mukaiset melutasot edustavat lähelle äänekkäintä mahdollista ti la n n etta.
10 MELUMALLINNUS 7 Tuuhtuusu P034<o (W0564) p Krkeuo ilom Vuosi o / f Kuva Tuuliruusu Suomen Tuuliatiaksesta Tuulennopeuden ohella myös tuulen suunta vaikuttaa melun leviämiseen. Sappion alueella vallit seva tuulensuunta on lounaasta. Tällöin mallinnuksen mukaisia melutasoja ympäristössä esiintyy todennäköisesti useimmin voimaloiden koillispuolella ja Alainen-Sappion rannalla esiintyminen on harvinaisempaa. Lahdessa 30. päivänä tammikuuta 2014 RAMBOLL FINLAND OY
11 RAMBdrLL Liite 1 1/3 Laatija: Arttu Ruhanen, Ramboll Finland Oy Päivämäärä: Hankevastaava: Hankealue: Pohjanmaan Tuuli Oy Sappio, Ähtäri Mallinnusohjelman tiedot Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelma: SoundPlan 7.3 ISO Tuulivoimaloiden perustiedot ja akustiset tiedot Tuulivoimalan valmistaja: Tyyppi: Sarjan u me ro: Lagerwey L100-2,5MW Nimellisteho: Napakorkeus: Roottorin halkaisija: 2,SMW 135m loom Tornin tyyppi: Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö: Pyörimisnopeus: Muu, mikä: Kyllä EI Kyllä EI Ei Ei EI Ei ilmoitettu [1 Ei ilmoitettu Suurin äänitehotaso WA 106,0 db EI Takuuarvo Taajuusjakauma 1/3-oktaaveittain suurimmalla kokonaisäänitehotasolla: 120 Tuulennopeus 10 m korkeudella 11 m/s J U 0 lmoolfl000lfl QQ00QOQQ0 r rj LflLfl0r.JD0Lfl-O orno 0flO0 0UO I r r m D 0 rj D 0 U m r1 m U D 0 Taajuuskaista, Hz
12 stabiili RAMBLL Liite 1 2/3 Äänitehotaso tuulennopeuden funktiona (taatut arvot): Melun erityspiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus LI LIEi 90 Kyllä Ei ilmoitettu tuulennopeus 10 m korkeudella (m/s) Impuissimaisuus L1 DEl Kyllä Ei ilmoitettu Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) LI LIE Kyllä Ei ilmoitettu Muu, mikä 0 Laskennan lähtötiedot Laskentaverkko Laskentakorkeus: 4 metriä Sääolosu hteet Suhteellinen kosteus: 70 % Maastomali i Maastomallin lähde: MML, Korkeusmalli 2 m Laskentaruudukon koko: 20*20 metriä Lämpötila: 15 c Vaakaresoluutio: 2m Pystyresoluutio: 0,5 m Hankealueen korkeuserot Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3 km etäisyydellä voimaloista) Kyllä LIEi Jos kyllä, mitkä tuulivoimalat: Maan- ja vedenpinnan absorptio ja heijastukset, käytetyt kertoimet Vesialueet 0 akustisesti kova pinta Maa-alueet 0,4 akustisesti puolikova Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali 0 neutraali - sääolosuhde Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus Muu LI
13 RAM BLL Liite 1 3/3 Pienitaajuisen melun laskenta Lineaariset melutasot (LLeq) altistuvien kohteiden (rakennusten) ulkopuolella Pienitaajuisen melun laskentamenetelmä: YM:n ohjeen 2/2014 mukainen (DSO 1284 sovellettuna) Reseptori A Hz LLeq, db ,
14 O O Asuinrakennus (MML) Lomarakennus (MML) RAM BLL Pohjanmaan tuulivoima Oy Sappion tuulivoimapuisto, Ahtäri Meluvyöhykkeet LAeq Laskeritamalli ISO Laskentakorkeus mp +4 m Lagerwey L MW -Iayout HH 135 m -LWA 106,0 db (11 m/s) Mittakaava (A4) 1: A.Ruhanen