Source: http://www.anwalt24.de/gesetze/lbo-2/39
Timestamp: 2017-02-22 22:08:00
Document Index: 248654236

Matched Legal Cases: ['§ 39', '§ 39', '§ 39', '§ 40', '§ 41', '§ 42', '§ 43', '§ 44', '§ 45', '§ 46', '§ 47', '§ 48', '§ 49', '§ 50', '§ 51', '§ 52', '§ 53', '§ 54', '§ 55', '§ 56', '§ 57', '§ 58', '§ 59', '§ 39', '§ 2', '§ 50', '§ 1', '§ 38', '§ 40']

§ 39 LBO, Aufzüge | Gesetze auf anwalt24.de
§ 39 LBO, Aufzüge Inhaltsübersicht
Landesbauordnung (LBO) Landesrecht Saarland…§ 39 LBO, Aufzüge§ 40 LBO, Leitungs-, Lüftungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle§ 41 LBO, Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffverso...§ 42 LBO, Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, Anlagen für Niederschlagswasse...§ 43 LBO, Aufbewahrung fester Abfallstoffe§ 44 LBO, Blitzschutzanlagen§ 45 LBO, Aufenthaltsräume§ 46 LBO, Wohnungen§ 47 LBO, Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder§ 48 LBO (weggefallen)§ 49 LBO (weggefallen)§ 50 LBO, Barrierefreies Bauen§ 51 LBO, Sonderbauten§ 52 LBO, Grundsatz§ 53 LBO, Bauherrin, Bauherr§ 54 LBO, Entwurfsverfasserin, Entwurfsverfasser, Fachplanerinnen, Fachplaner§ 55 LBO, Unternehmen§ 56 LBO, Bauleiterin, Bauleiter§ 57 LBO, Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden§ 58 LBO, Aufbau der Bauaufsichtsbehörden§ 59 LBO, Sachliche Zuständigkeit…Anhang 1 LBO
§ 39 LBOLandesbauordnung (LBO) Landesrecht SaarlandTeil 3 – Bauliche Anlagen → Abschnitt 5 – Technische GebäudeausrüstungTitel: Landesbauordnung (LBO) Normgeber: SaarlandAmtliche Abkürzung: LBOGliederungs-Nr.: 2130-1Normtyp: Gesetz(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene Fahrschächte haben, um eine Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang zu verhindern; sie müssen den Anforderungen der Nummer 9 der im Anhang enthaltenen Übersicht entsprechen. In einem Fahrschacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind zulässig 1.innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in Hochhäusern,2.innerhalb von Räumen, die Geschosse überbrücken,3.zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen dürfen,4.in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2; die Aufzüge müssen sicher umkleidet sein. (2) Die Fahrschachtwände müssen als raumabschließende Bauteile die Anforderungen nach Nummer 9.1 der im Anhang enthaltenen Übersicht erfüllen. (3) Fahrschachttüren und andere Öffnungen in Fahrschachtwänden mit erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit sind so herzustellen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht beeinträchtigt werden. Türen in Wänden von Maschinenräumen müssen den Anforderungen nach Nummer 9.2 der im Anhang enthaltenen Übersicht entsprechen.(4) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von mindestens 2,5 vom Hundert der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m2 haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird.(5) Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m müssen Aufzüge in ausreichender Zahl haben; die Aufzüge müssen mit Sprachmodulen ausgerüstet sein. Von diesen Aufzügen muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstühle, Krankentragen und Lasten aufnehmen können und Haltestellen in allen Geschossen haben. Dieser Aufzug muss von der öffentlichen Verkehrsfläche und von allen Wohnungen in dem Gebäude aus stufenlos erreichbar sein. Haltestellen im obersten Geschoss und in den Untergeschossen können entfallen, wenn sie nur unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden können. Satz 4 gilt nicht für Haltestellen in Untergeschossen, wenn der Aufzug von der öffentlichen Verkehrsfläche aus nur im Untergeschoss stufenlos erreichbar ist.(6) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müssen eine nutzbare Grundfläche von mindestens 1,10 m × 2,10 m, zur Aufnahme eines Rollstuhles von mindestens 1,10 m × 1,40 m haben; Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben. In einem Aufzug für Rollstühle und Krankentragen darf der für Rollstühle nicht erforderliche Teil der Fahrkorbgrundfläche durch eine verschließbare Tür abgesperrt werden. Vor den Aufzügen muss eine ausreichende Bewegungsfläche vorhanden sein.
Zitierungen dieses DokumentsGesetze§ 50 LBO, Barrierefreies BauenAnhang 1 LBO§ 1 VStättVO, Anwendungsbereich
§ 38 LBO, Umwehrungen§ 40 LBO, Leitungs-, Lüftungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle