Source: http://docplayer.fi/6693628-Huittisten-kaupunki-vesihuollon-kehittamissuunnitelma-tyo-e23806-10-turku-24-11-2010.html
Timestamp: 2018-09-23 03:50:40+00:00
Document Index: 6536772

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

HUITTISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E Turku, - PDF
HUITTISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E Turku,
Download "HUITTISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23806.10. Turku, 24.11.2010"
1 HUITTISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E Turku, AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu
2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS VÄESTÖ JA ELINKEINOT VÄESTÖENNUSTEET ELINKEINOT KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ Maakuntakaavoitus Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Pohjavesialueet Natura-alueet VESIHUOLLON TAVOITTEET JA PAINOPISTEET TAVOITTEET VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA PERIAATTEET LÄHITULEVAISUUDESSA Painopisteet Vesihuoltolaitoksen yleiset periaatteet VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMISEN PERIAATTEET RAHOITUKSEN JA TUKEMISEN PERIAATTEET Rahoitus maksuilla Ulkopuolinen rahoitus YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET ALUEELLISEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET... 9 A-OSA TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLISET ALUEET ASUTUKSEN SIJOITTUMINEN HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON NYKYTILA Vesiyhtymät Talousvesi Jätevedet LIETTEET TOIMINTAVARMUUS KEHITTÄMISTARPEET TALOUSVESI JÄTEVEDET B-OSA KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE NYKYTILA ORGANISAATIO JA HALLINTO VEDENHANKINTA JA JAKELU Vedenkulutus Vesijohtoverkosto Poikkeusolojen vedenhankinta JÄTEVESIEN VIEMÄRÖINTI JA KÄSITTELY JÄTEVESIEN KÄSITTELY HULEVEDET MAKSUT ALUEELLINEN YHTEISTYÖ KEHITYSENNUSTEET VEDENHANKINTA JA JAKELU VIEMÄRÖINTI JA JÄTEVESIEN KÄSITTELY AIRIX Ympäristö Oy PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), TURKU puh , fax , sähköposti:
3 9. KEHITTÄMISTARPEET VEDENHANKINTA JA JAKELU JÄTEVEDENKÄSITTELY C-OSA KOKO KUNNAN ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Kustannukset Vaikutus käyttömaksuihin Perusmaksun hyödyntäminen SUUNNITELMAN TOTEUTUS SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN SUUNNITELMAN TARKENTAMINEN JA MUUTTAMINEN SUUNNITELMAN YLLÄPITO, VALVONTA JA TIEDOTTAMINEN TIIVISTELMÄ LIITTEET: Liite 1 Liite 2 Kehittämistoimenpiteet Asutuksen sijoittuminen (Valtion ympäristöhallinto) KARTAT: Kartta 101 Yleiskartta (mk 1:50 000) Kartta 102 Toiminta-aluekartta, Huittinen (mk 1:20 000) Kartta 103 Toiminta-aluekartta, Vampula (mk 1:20 000) / ARY / ARY / JOT LUONNOS / ARY / ARY / JOT LUONNOS / ARY / ARY / JOT LUONNOS / ARY / ARY / JOT LUONNOS Muutos Pvm/Hyväksynyt Pvm/Tarkastanut Pvm/Laatinut Huomautukset AIRIX Ympäristö Oy PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), TURKU puh , fax , sähköposti:
4 HUITTISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TYÖ: E JOHDANTO Huittisten kaupunki ja Vampulan kunta liittyivät yhteen Huittisten kaupungiksi Tämän vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää yhdistyneen kaupungin vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet ja esittää kehittämisratkaisut. Suunnitelmassa otetaan huomioon vesihuolto kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja sen ulkopuolella. Suunnitelman ennusteet on laadittu vuoteen 2030 saakka ja kehittämistoimenpiteet vuoteen 2020 saakka. Suunnitelmaa tulisi päivittää neljän vuoden välein tai tarvittaessa. Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun (Vesihuoltolaki 5 ). Tarkoituksena on, että kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma kytkeytyy riittävästi maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään, jota se hyödyntäisi ja täydentäisi. Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu, jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu Huittisten kaupungin toimeksiannosta ja ohjauksessa AIRIX Ympäristö Oy:n Turun toimistolla. Projektiin ovat osallistuneet projektivastaavana Kai Saralehto, pääsuunnittelijana Antti Ryynänen ja suunnittelijana Jonna Tuomiranta. Kehittämissuunnitelman valmistelua ohjaavan työryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet Huittisten kaupungista tekninen johtaja Riku Siren, vesihuoltoinsinööri Kalle Maaranen, vs. maankäyttöpäällikkö Ulla Ojala, suunnittelija Johanna Kalaoja, ympäristösihteeri Matti Forsman ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Heikki Virtanen. 2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Suunnittelualueena on Huittisten kaupunki, johon Vampulan kunta liittyi vuoden 2009 alussa. Huittisten kaupunki sijaitsee Satakunnan maakunnassa, Porin seutukunnassa sekä kuluu Varsinais-Suomen ELY:n (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) ja Lounais-Suomen AVI:n (Aluehallintovirasto) toimialueisiin. Ympäristölupa-asioissa alue kuuluu Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen toimialueeseen. Huittisten rajanaapureita ovat Kokemäki, Köyliö, Loimaa, Punkalaidun, Sastamala ja Säkylä.
5 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2/31 Huittisten kaupungin kokonaispinta-ala on 539,66 km 2, josta maapinta-alaa on 532,63 km 2 ja vesipinta-alaa 7,03 km 2. Huittisten suurimmat vesistöt ovat Kokemäenjoki ja sen sivujoki Loimijoki. Tärkeimmät taajama-alueet ovat Huittisten ja Vampulan keskustaajamat. 2.1 VÄESTÖ JA ELINKEINOT Tilastokeskuksen mukaan Huittisten väliluku oli asukasta vuonna Huittisen väkiluku on laskenut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana noin hengellä. Seuraavassa taulukossa on esitetty väestömäärän kehitys. Taulukko 2.1 Huittisten väestömäärän kehitys Huittinen Asuntokuntien lukumäärä oli vuonna 2008 yhteensä (keskimäärin 2,1 henkeä/asuntokunta). Kesämökkejä Huittisissa oli vuonna 2008 yhteensä 464 kappaletta (Huittisten kaupunki). 2.2 VÄESTÖENNUSTEET Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Huittisten kaupungin väestömäärä tulee pysymään suurin piirtein samana. Väestömäärän odotetaan hieman laskevan vuoteen 2030 mennessä n. 30 hengellä. Seuraavassa taulukossa on esitetty Huittisten väestöennuste vuoteen Taulukko 2.3. Huittisten väestöennuste vuoteen 2030 (Tilastokeskus) Huittinen ELINKEINOT Huittisiin on kehittynyt vahvaa elintarviketeollisuutta. Paikkakunnalla tuotetaan 2/3 Suomen vihannessäilykkeistä ja hilloista. Lisäksi paikkakunnalla tuotetaan erilaisia lihajalosteita ja makkaroita. Myös metalliteollisuudella ja puuteollisuudella on merkittävä osuus koko Huittisten elinkeinorakenteesta. Huittisissa toimii myös käsityöalan osaajia. Elinkeinorakenteen tärkeimpiä työllistäjäaloja vuonna 2005 olivat teollisuus, jossa työskenteli väestöstä 30 %, julkiset palvelut (21 % väestöstä), kauppa (13%) ja alkutuotanto (10 %). Huittisten suurimmat työnantajat (=työllistävät vähintään 30 henkilöä) vuonna 2008 olivat: - Huittisten kaupunki - Saarioisten Säilyke Oy - Huittisten seudun TH:n ky - Polarteknik Oy - Lihajaloste Korpela Oy - Kivikylän kotipalvaamo Oy - Satakunnan vankila - Seloy Oy - Veljekset Mäkitalo
6 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 3/31 - Vake Oy - Huittisten aikuiskoulutuskeskus - Autotalo Pelttari 2.4 KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisten alueiden käytöstä. Maakuntakaavaan sisällytetään valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisiksi periaatteiksi ja aluevarauksiksi sekä luodaan tulevaisuuden linjauksia koko maakuntaa koskevalle maankäytölle. Maakuntakaavassa osoitetaan aluevarauksia vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta on tarpeen. Maakuntakaavan laatii maakuntaliitto (Satakuntaliitto). Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Hyväksytyn maakuntakaavan vahvistaa ympäristöministeriö. Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Satakunnan ensimmäinen kokonaismaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Maakuntakaava on toimitettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi ja saanee vahvistuspäätöksen kevään 2011 aikana. Siihen asti kunnes maakuntakaava vahvistetaan, kuntakaavoitusta ohjaavana maakunnallisena kaavana on edelleen voimassa Satakunnan seutukaava 5. Satakunnan maakuntakaavassa on otettu mukaan seuraavat Huittisten vesihuoltoa koskevat kohteet: - Huittisten rakennetut pohjavedenottamot (9 kpl) - Huittinen - Kokemäki -vesijohto, rakennettu - Huittinen - Punkalaidun -yhdysvesijohdon yhteystarve - Turun seudun vesi Oy:n pintavedenottamo, esikäsittelylaitos ja vesijohto - Sastamala - Huittinen -siirtoviemärin yhteystarve - Punkalaidun - Huittinen -siirtoviemärin yhteystarve Yleiskaavoitus Yleiskaava on keskeinen kunnan alueiden käytön kehittämisväline. Se on nimensä mukaisesti yleispiirteinen kaava, jossa osoitetaan alueiden käytön periaatteet kunnassa. Yleiskaavassa määritellään siis esim. rakennetaanko alueet pääasiassa kerros- vai pientaloalueina sekä missä sijaitsevat elinkeinotoiminnan alueet, virkistysalueet ja suojelualueet sekä millainen on liikenneverkon rakenne. Kun yleiskaava kattaa vain osan kunnan alueesta, sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Huittisten kaupungissa on voimassa Kokemäenjoen keskiosaa koskeva oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava, joka on vahvistettu vuosina 1999 ja Koko kaupungin aluetta koskee kaupunginvaltuuston hyväksymä yleiskaavaehdotus, joka ei ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama oikeusvaikutteinen kaava.
7 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 4/ Asemakaavoitus Huittisiin laaditaan vuosien aikana oikeusvaikutteinen osayleiskaava n ha:n alueelle, joka käsittää asemakaavoitetun alueen ja sen lievealueen. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan vuoden 2011 aikana. Yhdystien-Punolan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on Vampulan alueen ensimmäinen yleiskaava, hyväksyttiin elokuussa Alue käsittää kaksi erillistä aluetta, Vampulan keskustasta pohjoiseen n. 7 km:n etäisyydellä sijaitsevan Punolan alueen (n. 500 ha) ja aivan keskustan kupeessa sijaitsevan Yhdystien alueen (n. 60 ha). Seuraavat asemakaavat ovat vireillä tai ovat tulossa vireille : Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi asuinalue, Kuninkainen Sahkon eteläosa, valtatien 12 ja Loimijoentien välinen alue, Sahko Loimijoentien ja Loimijoen välinen alue, Sahko Länsi-Suomen opiston ja Sillakoskenpuron välinen alue, Loima Loimijoentien länsipuoli, Loima Yhdystien alue, Vampula Pohjavesialueet Huittisten alueella sijaitsee osittain tai kokonaan yhteensä 11 luokiteltua pohjavesialuetta, jotka kaikki on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi alueeksi (luokka I). Luokan I pohjavesialueiden kokonaispinta-ala on yhteensä 101,69 km 2, pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala yhteensä 72,94 km 2 ja teoreettinen antoisuus yhteensä m 3 /d. Seuraavassa taulukossa on esitetty Huittisten alueella kokonaan tai osittain sijaitsevat pohjavesialueet. Taulukko 2.4 Huittisten kaupungin alueella kokonaan tai osittain sijaitsevat pohjavesialueet (Valtion ympäristöhallinto). Pohjavesialue Alueluokka Kokonaispinta-ala [km 2 ] Muodostumisalue [km 2 ] Kokonaisantoisuus [m 3 /d] Raijala I 4,44 2, Vakkila-Huhtamo I 5,97 2, Pöyriälä I 1,05 0, Leppäkoski I 0,65 0, Sahkonkangas I 2,03 0, Karhiniemi I 2,13 1, Huhtamo-Kanteenmaa I 2,86 1, Kuukinmaa I 0,37 0, Riitaniitunoja I 1,99 0, Säkylänharju-Virttaankangas I 80,2 62, Rekikoski (1 I 50 Yhteensä 101,69 72, (1 Pistemäinen kohde Pohjavesialueet on esitetty liitteenä olevassa yleiskartassa 101.
8 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 5/ Natura-alueet Huittisten kaupungin alueella sijaitsee osittain tai kokonaan viisi Natura 2000 verkostoon kuuluvaa aluetta. Seuraavassa taulukossa on esitetty Huittisten Natura-alueet, niiden pinta-alat ja Natura-verkostoon liittämisen peruste. Natura-alue Pinta-ala [ha] Peruste Säkylänharju 1311 SCI Punkalaitumen Isosuo 419 SCI Vanhakoski 101 SCI Kokemäenjoki 187,09 SCI Puurijärvi-Isosuo 3204 SCI, SPA SCI=(Sites Of Commynity Importance) luontodirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue. SPA=(Special Protection Areas) lintudirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue. Natura-alueet on esitetty liitteenä olevassa yleiskartassa VESIHUOLLON TAVOITTEET JA PAINOPISTEET 3.1 TAVOITTEET Kunnassa vesihuoltopalveluissa pyritään seuraaviin tavoitteisiin: Jaettavan talousveden laatu on sosiaali- ja terveysministeriön laatukriteerit täyttävää Vedenjakelu toimii keskeytyksettä Kaikissa tilanteissa pystytään toimittamaan laatuvaatimukset täyttävää talousvettä vähintään 120 l/as d Jäteveden viemäröinti ja -käsittely on vaatimukset täyttävää sekä siitä ei aiheudu riskiä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle Vesistöjen suojelemiseksi on toiminnassa otettu huomioon Valtioneuvoston päätös vesiensuojelun suuntaviivoista Vesihuoltoverkosto kattaa asumisen, vapaa-ajan toiminnan ja elinkeinotoiminnan kannalta tarpeelliset alueet Vesihuoltolaitoksien toimintaedellytykset ovat riittävät Palvelutuotanto on tehokasta ja laadukasta sekä työnjako tilaajan ja tuottajan välillä on selkeä Asiakkaat ovat tyytyväisiä vesihuoltolaitoksien palvelutasoon Vesihuoltolain mukaan kunta vastaa alueellaan vesihuollon järjestämisestä ja kehittämisestä. Kunnan tulee ryhtyä toimiin vesihuollon järjestämiseksi suurehkon asukasjoukon tarpeiden tai ympäristönsuojelullisten syiden niin vaatiessa. Kunta päättää alueellaan toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueista. Vesihuoltolaitos vastaa palveluiden järjestämisestä toiminta-alueellaan. Kiinteistönomistaja vastaa aina kiinteistön vesihuollosta.
9 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 6/ VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA PERIAATTEET LÄHITULEVAISUUDESSA Painopisteet Seuraavien viiden vuoden aikana vesihuollon painopisteet ovat seuraavat: 1. Uusi seudullinen jätevedenpuhdistamo ja siirtolinjat Tärkein painopiste on Huittisten ja naapurikuntien jätevedenkäsittelyn keskittäminen Huittisiin rakennettavaan seudulliseen jätevedenpuhdistamoon. 2. Asemakaava-alueiden vesihuolto ja verkoston saneeraus Toinen painopiste on huolehtia nykyisten ja rakennettavien asemakaava-alueiden vesihuollon järjestämisestä. Lisäksi nykyisillä toiminta-alueilla olevat liittämättömät kiinteistöt tulee liittää verkostoon. Verkoston riittävästä saneerauksesta tulee huolehtia erityisesti. 3. Haja-asutuksen jätevesihuolto Kolmas painopiste on edistää haja-asutuksen kiinteistöjen jäteveden käsittelyn tehostamista. Valtioneuvoston talousjätevesiasetuksessa (542/2003) on määrätty talousjäteveden puhdistusvaatimuksista. Asetuksen voimaantulon siirtymäaika vanhoille kiinteistöille on vuoden 2014 alkuun asti. Jätevesien käsittelyä edistetään rakentamalla viemäröintiverkostoja haja-asutuksen kyläkeskittymiin ja muille alueille, joille se on taloudellisesti mahdollista Vesihuoltolaitoksen yleiset periaatteet Kunnan vesihuoltolaitoksen osalta noudatetaan seuraavia periaatteita: Vesihuoltolaitos toimii omana yksikkönä, jonka kirjanpito on eriytetty kaupungin kirjanpidossa. Laitoksella on toiminta-alue, joka määritetään sellaiseksi, että laitos pystyy taloudellisesti tarjoamaan vesihuoltopalveluja. Käytössä on yhtenäiset kulutussidonnaiset käyttömaksut koko laitoksen toiminta-alueella Laitoksen investointiohjelma ottaa huomioon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpideohjelman Velvoitetaan toiminta-alueella olevat kiinteistöt liittymään vesihuoltoverkostoihin Varaudutaan vuosittain riittäviin saneerausinvestointeihin 3.3 VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMISEN PERIAATTEET Vesihuoltoverkostojen laajentamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Kaupungin vesihuoltolaitos laajentaa verkostoaan uusien asemakaavaalueiden rakentuessa ja erikseen päätetyillä tuleville ja tavoitteellisille toiminta-alueille
10 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 7/31 Kylissä, haja-asutusalueiden asutuskeskittymissä ja esim. rakennettavien siirtoviemärien läheisyydessä viemäriverkostoa voidaan rakentaa vesiyhtymien (esim. vesiosuuskunta) voimin. Kehittämissuunnitelmassa esitetään ohjeellisesti viemäriverkostoon liitettävät alueet, kustannusarviot, rakentamisaikataulu ja vastuutaho Viemäröintialueet jakaantuvat seuraaviin ryhmiin: I. Tulevat toiminta-alueet / kunnan vesihuoltolaitos Kunnan vesihuoltolaitos toteuttaa Nykyisten toiminta-alueiden läheisyydessä olevia alueita 4 x normaali liittymismaksu II. Mahdolliset viemäröintialueet / vesiyhtymä Vesiyhtymä (esim. osuuskunta) toteuttaa, ei kunnan vesihuoltolaitos Osuuskunta kerää kustannukset jäseniltä Haja-asutuksen kyliä ja tulevien siirtoviemäreiden varsien asutus Osuuskuntien esityksistä kaupunginvaltuusto vahvistaa osuuskunnille toiminta-alueen Viemäriverkostojen ulkopuolelle jäävien haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmät parannetaan vuoteen 2014 mennessä Järjestelmien rakentamisessa noudatetaan talousjätevesiasetusta ja sitä tarkentavia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä Huolehditaan ensisijaisesti vesistöjen ranta-alueilla ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelystä 3.4 RAHOITUKSEN JA TUKEMISEN PERIAATTEET Vesihuollon rahoittamisen pääperiaatteena on, että vesihuoltolaitokset kattavat toimintansa käyttö- ja investointikulut palveluiden käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Kulut peritään käyttö-, perus- ja liittymismaksuina. Vesihuollon hankkeille pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta valtiolta Rahoitus maksuilla Vesihuoltolaitoksen kulutukseen sidotun käyttömaksun suuruus tulee olla sama koko toiminta-alueella. Sen sijaan käyttömaksun kiinteä osa eli perusmaksu sekä liittymismaksu voivat vaihdella alueittain, jos palvelun tarjoamisen kustannukset ovat jollain alueella kalliimmat johtuen harvasta asutuksesta, maastollisista tai muista erityisolosuhteista (esim. pumppaamot, paineenkorottamot) Ulkopuolinen rahoitus Valtio tukee vesihuollon rakentamista myöntämällä siihen vesihuoltoavustusta tai sijoittamalla hankkeen vesihuoltotyöksi. Työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) voivat myöntää investointiavustusta vesihuoltohankkeisiin, jos hankkeet liittyvät oleellisesti muihin suunnitteilla oleviin työllistäviin hankkeisiin. Avustusten tärkein ehto on hankkeen po-
11 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 8/31 sitiiviset työllisyysvaikutukset. Hankkeiden rahoitus on poikkeuksellista ja tapauskohtaista. Aiemmin rahoitusta oli mahdollista saada myös EU-tukina, mutta alkaneella ohjelmakaudella vesihuollon investoinneille ei ole rahoitusta jaossa. Valtion vesihuoltoavustukset Kunnat, Vesihuoltolaitokset ja erilaiset vesiyhtymät voivat saada avustusta valtiolta. Avustuksen suuruus on nykyisellään noin 20 % toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustukset myöntää alueellinen ELY (ent. alueellinen ympäristökeskus) ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön niiden käyttöön osoittamista määrärahoista. Ympäristöministeriön momentilta myönnetyt avustukset on tarkoitettu yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen eli viemäröintiin ja jäteveden käsittelyyn. Maa- ja metsätalousministeriön momentilta myönnetyt avustukset on tarkoitettu vedenhankinnan ja -jakelun kehittämiseen. Viemärihanketta voidaan tukea MMM:n varoilla, jos viemärin yhteydessä rakennetaan vesijohto tai alueelle on aiemmin rakennettu vesijohto valtion tuella. Avustettavat kohteet jaetaan niin sanottuihin pieniin ja isoihin hankkeisiin. Isojen hankkeiden kokonaiskustannukset ovat yli Näihin hankkeisiin haetaan avustusta kerran vuodessa, kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä seuraavana vuonna toteutettavalle hankkeelle. Hankkeen kustannuksiin voidaan hyväksyä hakemuksen jättämishetken jälkeen syntyvät kustannukset. Pieniin hankkeisiin voidaan hakea tukea ympäri vuoden ilman erillistä hakuaikaa. Valtion vesihuoltotyöt Valtion vesihuoltotyöt koskevat vesijohto- ja viemärilinjojen rakentamista. Hankkeissa valtio toimii rakennuttajana. Hankkeet ovat yleensä mittavia, monesti kuntien tai taajama-alueiden välisten vesijohto- ja viemärilinjojen rakennustöitä. Valtion tuen osuus on noin % kokonaiskustannuksista. Aloitteen hankkeen aloittamisesta tekee kunta tai kunnat alueelliselle ELY:lle (ent. alueelliselle ympäristökeskukselle). ELY pitää listaa hankkeista ja tekee esityksen valtion budjettiin nimettävistä hankkeista maa- ja metsätalousministeriölle ja ympäristöministeriölle. ELY:t tekevät esitykset maaliskuussa ja heinäkuussa ministeriöt nimeävät hankkeet valtion talousarvioehdotukseen. Eduskunta hyväksyy lopullisen talousarvioesityksen vuoden lopussa. 3.5 YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon vesihuollon järjestäminen. Ehyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa toiminnallisesti, taloudellisesti ja ympäristönäkökulmat huomioiden vesihuoltopalveluiden tehokkaan järjestämisen. Alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon vedenhankinta, jätevesien viemäröinti ja käsittely sekä hulevesien mahdollisimman luonnonmukainen hallinta. Kaavoja laadittaessa tulee ottaa huomioon olemassa olevat vesihuoltojärjestelmät. Haja-asutuksen asutuskeskittymien saattamista yhteisten vesihuoltoverkkojen piiriin tulee selvittää. Verkkojen laajentamista tulee edistää siellä missä se on osoittautunut järkeväksi ratkaisuksi. Keskitetty vesihuoltoverkko turvaa asukkaiden ve-
12 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 9/31 denhankintaa ja on kestävä ratkaisu jätevesien käsittelemiseksi. Keskitetty ratkaisu lisää alueen houkuttelevuutta asukkaiden ja teollisuuden silmissä ja mahdollistaa alueen kehittämisen. 3.6 ALUEELLISEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Tavoitteena tulee olla, että kunta lisäksi osallistuu alueellisiin yhteistyön kehittämisselvityksiin (organisaatioiden, talouden ja hallinnon yhteistyöselvitykset). Yhteistyöhön lähtemiselle tulee olla selvitetyt perusteet ja yhteistyöstä tulee seurata joko toiminnallisia, taloudellisia tai palvelutasoon positiivisesti vaikuttavia asioita. A-OSA TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLISET ALUEET 4. ASUTUKSEN SIJOITTUMINEN Huittisten kaupungin suurimmat asutuskeskittymät ovat Huittisten keskustaajama, Vampulan keskustaajama, Raijala, Hirvelä, Leppäkoski, Riesola, Kolkanmaa, Karhiniemi, Matkusjoki, Rutava, Soinilan Metsäkulma ja Sallila. Asutuksen sijoittuminen on esitetty liitteessä HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON NYKYTILA Vesiyhtymät Talousvesi Huittisten kaupungissa keskitetyn vedenjakelun ulkopuolelle jää n. 5 % (n. 50 asukasta) ja viemäriverkoston ulkopuolelle n. 22 % (n asukasta) kunnan väestöstä. Vesijohtoverkostoa on levitetty laajasti alueelle ja kaikki taajamat ja kylät ovat sen piirissä. Viemäriverkostoa on vain Huittisten ja Vampulan taajamissa. Kaupungin alueella on kyliä ja teiden varsien asutusta, jotka olisi mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa viemäröidä. Huittisten kaupungin alueelta on tiedossa olevia vesiyhtymiä vain yksi. Karhiniemen vesiyhtymällä on vesijohtoverkosto ja oma ottamo. Yhtymä toimii osuuskuntamuotoisena. Yhtymään on liittynyt 43 asukasta ja verkostoa on noin m. Yhtymä on perustettu vuonna Tiedot ovat vuodelta Verkostojen ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen vedenhankinta on kiinteistökohtaisten kaivojen varassa. Vaihtoehtoina ovat tällöin rengaskaivo tai kallioporakaivo. Kaivovesien laatu vaihtelee maa- ja kallioperäolosuhteista johtuen sekä paikallisesti että alueellisesti. Kaivovesissä saattaa esiintyä luonnollisia kallio- ja maaperästä johtuvia veden laatuhaittoja tai pohjavesi voi olla likaantunut. Rengaskaivoissa yleisesti esiintyvä ongelma on korkea rauta- tai mangaanipitoisuus. Myös kaivoon valuva pintavesi voi saastuttaa vanhoja rengaskaivoja. Pintavesien päästessä huonokuntoiseen kaivoon, veteen joutuu pieneliöitä, eloperäistä ainesta, hienojakoista maa-ainesta ja typpiyhdisteitä kuten nitraattia ja nitriittiä.
13 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 10/ Jätevedet 5.2 LIETTEET Kaivon lähellä voi olla myös pohjavettä likaavia toimintoja, kuten teiden suolaus, peltojen tai puutarhan lannoitus tai pysyviä riskitekijöitä kuten jätevesisäiliöt, öljysäiliöt ja karjasuojat. Monet vanhat kaivot olisivatkin kunnostuksen tarpeessa. Huittisissa kiinteistökohtaisissa kaivoista saatu vesi on usein rauta- ja mangaanipitoista sekä happamuudesta johtuen putkistoja syövyttävää. Vuoden kuiva ajanjakso on kiihdyttänyt verkoston rakentamista haja-asutusalueilla. Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely on perinteisesti hoidettu vanhoilla kiinteistöillä pääosin 2-3 saostuskaivon laskeutuksella. Saostuksen jälkeen jätevedet johdetaan maastoon tai avo-ojiin. Valtioneuvoston talousjätevesiasetuksen (542/2003) voimaan tulon myötä jätevesijärjestelmiä on ryhdytty parantamaan. Asetuksen vaatimukset on täytettävä heti kiinteistöissä, jotka rakennetaan jälkeen. Jos kiinteistö on rakennettu ennen , siirtymäaika on 10 vuotta, eli asetuksen vaatimusten on täytyttävä Jos kiinteistöä korjataan siirtymäaikana siten, että töihin tarvitaan rakennuslupa, jätevesijärjestelmä on yleensä samalla muutettava vaatimusten mukaiseksi. Muutoin vanhoilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän rakentamistöistä ilmoitetaan toimenpideilmoituksella. Selvitys kiinteistön nykyisestä jäteveden käsittelystä piti olla tehtynä vuoden 2006 alussa niillä kiinteistöillä, jotka eivät ole liittyneet yleiseen viemäriin ja joilla on käytössä vesi-wc. Jos vesi-wc:tä ei ole, selvitys tuli olla tehtynä vuoden 2007 loppuun mennessä. Selvitys säilytetään kiinteistöllä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi vaatia sitä nähtäväksi. Suunnitelma jätevesien käsittelystä liitetään rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemuksen liitteeksi. Asetuksen myötä on lisääntynyt kiinnostus paineviemäriverkon rakentamiseen haja-asutusalueelle. Suurin merkitys haja-asutusalueiden jätevesillä on vesistöjen ravinnekuormitukseen, terveydensuojeluun ja ympäristöviihtyvyyteen, joista merkittävimpinä mainittakoon mahdolliset kaivovesien saastumistapaukset ja hajuhaitat. Haja-asutusalueilla syntyviä saostus- ja umpikaivolietettä otetaan vastaan Huittisten Pappilanniemen ja Vampulan jätevedenpuhdistamoilla. Vuonna 2009 lietteitä otettiin vastaan yhteensä m TOIMINTAVARMUUS Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan toimintavarmuus ja riskit muodostuvat kaivon vedenlaadusta ja riittävyydestä. Lähes poikkeuksetta kiinteistöiltä puuttuu varavesilähde poikkeustilanteiden varalle. Jätevedenkäsittelyn toimintavarmuus riippuu käsittelyjärjestelmän soveltuvuudesta, mitoituksesta ja huollosta.
14 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 11/31 6. KEHITTÄMISTARPEET 6.1 TALOUSVESI 6.2 JÄTEVEDET Vesijohtoverkosto kattaa pääosin vakituiset asuinalueet. Ranta-alueille on kaavoituspainetta ja nykyisten vapaa-ajan kiinteistöjen varustelutaso tulee nousemaan. Tämä lisää laatuvaatimukset täyttävän talousveden tarvetta. Myös kuivuuden vaikutukset ovat olleet merkittäviä kiinteistökohtaisten kaivojen varassa oleville. Jatkossa sään ääri-ilmiöt tulevat mahdollisesti voimistumaan ja kuivat kaudet tulevat koettelemaan vedenhankintaa. Kuivuus haittaa erityisesti haja-asutuksen vedenhankintaa. Vesijohtoverkostoa levittämällä voidaan turvata vedenhankintaa. Huittisten kaupungin alueella vesijohto on laaja ja verkoston levittämistarvetta ei ole. Kiinteistökohtaisten kaivojen vedenlaatua on suositeltavaa seurata säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein tehtävin tutkimuksin. Huonokuntoiset kaivot tulee tiivistää ja kunnostaa. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että vesijohtoverkoston ulkopuoliset kotitaloudet saavat riittävästi tietoa alueen talousveden laadusta, talousveteen liittyvistä terveysvaikutuksista sekä haittojen mahdollisuuksista laatuhaittojen poistamiseksi. Valtaosalla haja-asutuksen kiinteistöistä nykyinen jätevesijärjestelmä ei täytä hajaasutuksen jätevesiasetuksen vaatimuksia. Tarjolla on riittävästi tietoa ja vaihtoehtoja sopivan jätevesijärjestelmän valitsemiseksi. Asetuksen siirtymäaika vanhoilla kiinteistöillä on vuoden 2014 alkuun asti. Siirtymäajan lopussa on odotettavissa pula rakentajista ja suunnittelijoista. Tästä syystä saneeraus olisi syytä tehdä ajoissa. Viemäriverkostoon liittyminen on suositeltavin jätevesiratkaisu, jos se vain on mahdollista. Jos kunnan laitos ei suunnittele rakentavansa viemäriverkostoa alueelle, verkoston rakentamisesta voivat vastata kiinteistönomistajat perustettavan vesiyhtymän kautta (esim. osuuskunta). Liitteenä (Liite 1) ja liitekartassa (Yleiskartta 101) on esitetty verkoston tarvealueet. B-OSA KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 7. NYKYTILA 7.1 ORGANISAATIO JA HALLINTO Huittisten alueen vedenhankinnasta ja jakelusta sekä jäteveden keräilystä ja käsittelystä vastaa Huittisten vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitos toimii liikelaitoksena ja sen kirjanpito on eriytetty Huittisten kaupungin kirjanpidossa. Vesihuoltolaitosta koskevista ratkaisuista päättävät kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus. Käytännön tehtävät on alistettu tekniselle lautakunnalle. Vesihuoltolaitoksen päällikkönä toimii vesihuoltoinsinööri. Vesilaitoksen hoidosta vastaa kolme
15 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12/31 laitosmiestä ja viemärilaitoksen hoidosta puhdistamonhoitaja sekä kaksi laitosmiestä. Vampulan alueen vedenhankinnasta ja jakelusta vastaava Vampulan Vesihuolto Oy on vuonna 1964 perustettu talousvesiosakeyhtiö. Yhtiön omistajia ovat Jouko Tuovolan Säätiö 33,0 %, Vampulan Osuuspankki 20.0 %, Maataloustuottajain Vampulan yhdistys MTK-Vampula ry 20,0 % ja Vampulan Urheilijat ry. 20,0 % ja Kukonharjan VPK ry. 7,0 % (rajoitettu äänivalta). Vampulan Vesihuolto Oy:n toiminnasta vastaa viisijäseninen hallitus. Vampulan vesihuollossa on toimitusjohtaja ja vesilaitoksenhoitaja. 7.2 VEDENHANKINTA JA JAKELU Huittinen Huittisten alueen vedenhankinta on toteutettu viime vuosina Lohensuon, Vakkilan ja Pöyriälän ottamoilta. Vakkilan ja Pöyriälän ottamot ovat Huittisten kaupungin alueella. Näiden lisäksi vettä saadaan Alastaron kunnan alueelta Lohensuon pohjavedenottamosta. Lohensuon vedenottamo sijaitsee Loimaan kaupungissa Alastaron alueella. Ottamolta on mahdollista ottaa vettä m 3 /d. Ottamo on otettu käyttöön vuonna Lohensuon ottamolla on käytössä kolme siiviläputkikaivoa, joista raakavesi johdetaan ottamon alavesisäiliöön (170 m 3 ). Raakaveden käsittelymenetelmä on sooda-alkalointi. Ottamon yhdestä siiviläputkikaivosta on lisäksi vesijohtoyhteys Vampulan Vesihuolto Oy:n Nuijamaan ottamolle. Päävedenottamona toimii vuonna 1995 käyttöön otettu Lohensuon vedenottamo. Ottamolla on rajoituksia veden pumppaamisesta kuivakausina, jolloin vedenottoa voidaan joutua vähentämään. Lisäksi pohjavesialueelta pitää johtaa purkuojaan vettä vähintään 5 l/s ja kuivakausina 7,2 l/s. Vakkilan vedenottamolta voidaan ottaa vettä 800 m 3 /d. Ottamolla on kaksi siiviläputkikaivoa. Vesi pumpataan siiviläputkikaivoista alavesisäiliö (150 m 3 ), jossa se alkaloidaan soodaliuoksella. Lisäksi Vakkilan ottamolta on n. 2,5 km:n päässä Kyyhkylän vedenottamo, jossa on yksi siiviläputkikaivo. Kyyhkylän ottamo toimii varavedenottamona ja sieltä voidaan johtaa vettä Vakkilan ottamon alavesisäiliöön. Ottamo suljettiin ajoittaisten korkeiden rauta ja mangaanipitoisuuksien takia. Kyyhkylän ottamolta on mahdollista ottaa vettä 800 m 3 /d. Kyyhkylän vedenottamon käyttöönotto vaatii investointeja. Pöyriälän vedenottamolta on luvan mukaan mahdollista ottaa vettä 430 m 3 /d. Käytännössä suurin otettava määrä on noin 250 m 3 /d. Ottamolla on yksi raakavesikaivo. Raakavesikaivosta pumpatusta vedestä poistetaan rauta ilmastusjälleenimeytys menetelmällä. Imeytysaltaan vieressä on viiden kokoomakaivon ryhmä, josta vesi johdetaan alavesisäiliönä toimivaan kuilukaivoon. Vesi alkaloidaan kuilukaivossa soodaliuoksella. Sahkonkankaan vedenottamolla on myös vesioikeuden lupa, mutta ottamo on poistettu käytöstä vuonna 1995 raudan- ja mangaanin aiheuttamien haittojen takia. Rauta- ja mangaani on aiheuttanut ajoittain haittaa myös Kyyhkylän ottamon vedenlaatuun. Aikaisempina vuosina raakaveden ja verkostoveden bakteriologinen laatu on ollut hyvää. Lohensuon vedenottamon raakaveden laatu on ollut hyvää. Vakkilan ve-
16 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 13/31 denottamon veden rautapitoisuudet ovat olleet koholla. Rautapitoisuudet alittavat kuitenkin laatusuosituksen. Raakavedessä esiintyy myös suurehkoja hiilidioksidipitoisuuksia. Lisäksi ph on ollut laatusuosituksia alhaisempi. Pöyriälän vedenottamolla ei ole esiintynyt laatuongelmia. Raakaveden ilmastus on toiminut hyvin raudan ja mangaanin poiston suhteen. Verkostoveden laatu on ollut hyvää. Vedenlaadussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ottamoilta tulevan veden virtauksista verkostonosissa ei ole varmaa tietoa. Oletettavaa on, että Vakkilan ja Lohensuon vedenottamoilta tulevat vedet sekoittuvat Huittisten keskustan verkostossa ja ylävesisäiliössä. Huittisten kaupungille on laadittu vesihuollon valmiussuunnitelma vuonna 1997 (Paavo Ristola Oy), jossa todetaan vedenottamoiden pumppaustehon olevan riittämätön huipputuntikulutuksen mukaan laskettuna. Suurimmalla tuntikulutushetkellä ylävesisäiliön on oltava käytössä. Suurimman tuntikulutuksen on laskettu olevan n. 400 m 3 /h syksyisin, jolloin Saarioisten elintarviketeollisuuden vedenkulutus on suurimmillaan. Vampulan Vesihuolto Oy Vampulan alue saa tarvitsemansa veden Nuijamaan vedenottamolta Palokankaalta. Nuijamaalta vesi johdetaan omalla paineellaan n. 3,1 km:n etäisyydelle Rantalan paineenkorottamolle. Nuijamaan ottamolla on myös pumppaamo, jota voidaan käyttää tarvittaessa. Nuijamaalla on viisi siiviläputkiverkostoa, siiviläputkikaivo ja kaksi kuilukaivoa, jotka toimivat varastokaivoina. Lohensuon ottamolta on yhteys (ø 110 mm) Nuijamaan ottamolle. Varavedenottamona toimii Mäntylän vedenottamo Matkusjoen kylässä. Mäntylän ottamon antoisuus on n. 450 m 3 /d. Vesi otetaan kahdesta siiviläputkilinjasta, joista vesi johdetaan omalla paineellaan Matkusjoen (Vesikulman) paineenkorottamolle. Seuraavaan taulukkoon on koottu tiedot vedenottamoista, vedenottoluvista, vedenottomääristä vuodelta 2009 ja vedenkäsittelystä. Taulukko 7.1 Huittisten vedenottamoiden luvat ja vedenotto 2009 Vedenottamo Lupa Ottolupa Käyttö Käsittely / Lisätietoja [m 3 /d] 2009 [m 3 /d] Lohensuo L-S VEO Alkalointi / ph:n säätö soodalla, klooridesinfiointivalmius, 3 siiviläputkikaivoa. Vakkila L-S VEO Alkalointi / ph:n säätö soodalla, klooridesinfiointivalmius, 2 siiviläputkikaivoa. Kyyhkylä L-S VEO Pöyriälä L-S VEO Alkalointi / ph:n säätö soodalla, klooridesinfiointivalmius, 1 siiviläputkikaivo Nuijamaa ( (2 538 Ei käsittelyä Mäntylä 450 (3 0 Varaottamo, ei käsittelyä (1 Vedenottamolle on hyväksytty kaukosuojavyöhyke vuonna 1972 ja lähisuojavyöhykkeen laajennus vuonna (2 Lupa puolivuotiskeskiarvona.
17 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 14/31 (3 Antoisuus. Lupaa ei ole haettu Vedenkulutus Huittinen Huittisten vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä yhteensä n m 3 /d. Viikkotasolla suurin kulutus on ollut m 3 /d. Elintarviketeollisuuden osuus vedenkulutuksesta vaihtelee vuodenajasta riippuen ollen enimmillään elo-marraskuussa. Huittisten vesihuoltolaitos toimittaa vettä Sastamalan kaupunkiin Äetsän alueelle sopimuksen mukaan korkeintaan 500 m 3 /d. Yhdysvesijohdon kapasiteetti riittää kuitenkin toimittamaan vettä enintään 300 m 3 /d. Toimitettu vesimäärä on ollut viime vuosina keskimäärin m 3 /d. Verkosto on lisäksi yhteydessä Kokemäen kaupungin verkostoon ja vettä voidaan toimittaa molempiin suuntiin. Kokemäen ja Huittisten välinen yhteys ei kuitenkaan voi toimia varsinaisena varmuusyhteytenä pienen putkikoon vuoksi (Huittinen 90 M ja Kokemäki 110 M). Seuraavassa taulukossa on esitetty Huittisten vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston liittyjämäärät ja vesimäärät. Taulukko.7.1 Huittisten vesihuoltolaitoksen liittyjämäärä ja toimittama vesimäärä 2002, Liittyneet asukkaat henk n.8500 n.8500 n.8500 Ominaisvedenkulutus l/as d Verkostoon pumpattu m 3 /d Laskutettu vedenkulutus * m 3 /d Sastamalaan myyty vesimäärä m 3 /d Laskuttamaton (hukkavedet) m 3 /d Hukkavesi-% % * Sisältää kotitalouksien ja teollisuuden vedenkulutuksen. Huittisissa merkittäviä vedenkuluttajia ovat elintarviketeollisuus ja maatalous. Suurimpia vedenkuluttajia ovat: - Saarioisten Säilyke Oy - Lihajaloste Korpela Oy - Kivikylän Kotipalvi - Fortum Lämpökeskus - Satakunnan vankila - Potra Oy - Uimahalli - Veikkolan siitoskanala - Emomylly Oy - Ari Mahlamäki Oy - Tuotantoyhtymä Leena Nisu Oy - Veljekset Riuttamäki Oy - Broilerkasvattamo P. Jarttu Oy - Satotaito Oy - Maatilayhtymä Virtanen Heikki - BroiCo Oy Vampulan Vesihuolto Oy Vampulan Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkostoon oli vuoden 2009 lopussa liittyneenä 934 kiinteistöä. Liittyneiden asukkaiden määräksi on noin asukasta. Verkostoon on liittyneenä asukkaita Loimaan kaupungin Alastarosta, Huittisten alueelta, muutama asukas Köyliöstä ja Säkylästä. Liittymisprosentti Vampulan alueella on 97 %.
18 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 15/ Vesijohtoverkosto Vuonna 2009 Vampulan vesihuolto Oy:n verkostoon pumpattiin vettä keskimäärin 538 m 3 /d. Teollisuuden vedenkulutus oli vuonna 2009 n. 16 m 3 /d. Koko verkoston ominaisvedenkulutus oli n. 264 l/as/d. Laskuttamattoman vedenkulutuksen osuus oli n. 5 % kokonaiskulutuksesta. Seuraavassa taulukossa on esitetty Vampulan Vesihuollon liittyjämäärät ja vesimäärät. Taulukko 7.2 Vampulan Vesihuolto Oy:n liittyjämäärät ja vedenkulutus 2003, yks Liittymäsopimuksia kpl Liittyneet asukkaat henk Ominaisvedenkulutus l/as d Verkostoon pumpattu m 3 /d Laskutettu vedenkulutus * m 3 /d Teollisuuden osuus m 3 /d Laskuttamaton (hukkavedet) m 3 /d Hukkavesi-% % 14 % 13 % 8 % 7 % 5 % * noin 63 % menee maatalouden tuotantorakennuksiin Vampulan Vesihuolto Oy:n suurimmat kuluttajat olivat vuonna 2009: - Niittynen Kari - Koskinasula Oy - Satapossu Oy Keskitetty vedenjakelu kattaa lähes koko kaupungin asutut alueet. Huittinen Huittisten alueella vedenjakeluverkostot käsittävät asutut alueet. Vuonna 2005 vesijohtoverkoston pituus oli 262 km, josta 247 km oli muoviputkea, 6 km valurautaputkea ja 9 km asbestisementtiputkea. Laskuttamattoman veden osuus kokonaispumppauksesta oli 25 % vuonna Laskuttamattoman veden osuus kuvaa verkoston kuntoa. Tavoitetaso on alle 10 %. Huittisten suuri lukema saattaa osittain selittyä elintarviketeollisuuden vedentoimitussopimuksista ja vedenkulutuksen kirjaamisesta. Huittisten vesijohtoverkostoon kuuluu yksi ylävesisäiliö, jonka tilavuus on m 3 ja MW on +86 m ja HW on +87,32 m. Koko verkosto on kaukovalvonnan piirissä. Verkosto on yhteydessä Sastamalan ja Kokemäen kaupunkien verkostoihin. Sastamalan yhdysvesijohto on 160 M ja Kokemäen yhdysvesijohto on 90 M/110 M. Huittisten vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma on laadittu keväällä Valvontatutkimusohjelmassa ei ole käsitelty entisen Vampulan kunnan alueella sijaitsevia toimintoja. Vampulan Vesihuolto Oy Vampulan Vesihuollon toiminta-alue muodostuu Vampulan alueesta. Lisäksi vettä toimitetaan Huittisten Palojoen ja Riuttanmaan alueille, Loimaan kaupungin Alastarossa olevien Riuttantien ja Kalsinkulmantien alueille, Köyliön ja Säkylän kuntien alueille, jotka ovat Vampulan rajan tuntumassa. Vuonna 2009 vesijohtoverkoston pituus oli 284 km, joka oli kokonaan muoviputkea. Laskuttamattoman veden osuus
19 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 16/31 kokonaispumppauksesta oli 5 % vuonna Seuraavassa taulukossa on esitetty vesijohtoverkoston pituudet. Taulukko 7.3 Vampulan Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkoston pituus Verkoston pituus km Vampulan vesijohtoverkostoon kuuluu kaikkiaan seitsemän paineenkorotusasemaa, joihin on rakennettu desinfiointivalmius. Verkostoon kuuluvat seuraavat säiliöt ja paineenkorottamot: - Rantala, paineenkorottamo, säiliö 300 m 3 - Ihaninmäki, paineenkorottamo, säiliö 10 m 3 - Matkusjoki, paineenkorottamo, säiliö 70 m 3 - Ruskeakallio, säiliö 25 m 3, ei käytössä - Kalkkivuori, paineenkorottamo, säiliö 370 m 3, ei käytössä - Rutava, paineenkorottamo, säiliö, 20 m 3 - Keipilä, paineenkorottamo, säiliö 10 m 3 - Kukonharja, paineenkorottamo, säiliö 20 m 3 - Anttila, paineenkorottamo, säiliö 10 m 3 Rantalassa ja Matkusjoella on varavoimavalmius sähkökatkosten varalle Poikkeusolojen vedenhankinta Varmuusluokitus (I-III, 0) perustuu siihen, kuinka monta litraa talousvettä asukasta kohti voidaan toimittaa käyttöön poikkeustilanteessa. Poikkeustilanteeksi määritellään tilanne, jossa ensisijainen vesilähde on poissa käytöstä. Varaottamon tulee sijaita eri pohjavesialueella, jotta se kelpaa luokituksessa huomioiduksi. Luokitus perustuu valtion ympäristöhallinnon ohjeisiin. Laitoksen tavoitteena tulee olla saavuttaa varmuusluokka I tai vähintään II. Tarkastelu on tehty verkostokohtaisesti. Seuraavassa taulukossa on esitetty ohjeistuksen mukaisesti laskettu varmuusluokitus. Taulukko 7.3 Huittisten ja Vampulan vesijohtoverkostojen varmuusluokitus Verkosto Liittyneet (as) Pääottamo (m 3 /d) Varaottamot (m 3 /d) Poikkeusolot, käytössä (l/ as d) Varmuusluokka Huittisten verkosto I Vampulan Vesihuolto I Oy:n verkosto Luokkarajat: I (> 120 l/as d), II (> 50 l/as d), III (>5 l/as d), 0 (< 5 l/as d) Huittisten verkoston pääottamona toimii Lohensuon ottamo, jonka ollessa pois käytöstä varaottamoista saadaan vettä yhteensä m 3 /d eli 231 l/as d. Varmuusluokka on I. Varaottamot eivät kuitenkaan riitä, jos otetaan huomioon elintarviketeollisuus. Pelkästään suurimman kuluttajan eli Saarioisten keskikulutus sesonkiaikana syksyllä on m 3 /d. Varaottamoiden lisäksi verkosto on yhteydessä Sastamalan ja Kokemäen kaupunkien verkostoihin. Sastamalan yhdysvesijohto on 160 M ja Kokemäen yhdysvesijohto on 90 M/110 M. Kokemäen ja Huittisten välinen yhteys ei kuitenkaan voi toimia varsinaisena varmuusyhteytenä pienen putkikoon vuoksi (Huittinen 90 M ja Kokemäki 110 M). Nuijamaan ja Lohensuon ottamoiden välillä on yhdysjohto. Myöskään nykyisistä varavesiyhteyksien kautta ei saada riit-
20 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 17/31 tävää vesimäärää teollisuuden tarpeisiin, jos Lohensuon ottamo on poissa käytöstä. Vampulan Vesihuolto Oy:n verkoston pääottamo on Nuijamaan ottamo, jonka ollessa pois käytöstä varaottamosta (Mäntylä) saadaan vettä 450 m 3 /d eli 265 l/as d. Varmuusluokka on I. Varaottamon lisäksi Nuijamaan ja Lohiluoman ottamoiden välillä on yhdysjohto, jota on myös käytetty veden toimittamiseen Vampulaan. 7.3 JÄTEVESIEN VIEMÄRÖINTI JA KÄSITTELY Huittinen Huittisten vesihuoltolaitoksen viemäröintialueita ovat kaikki asemakaava-alueet. Vuonna 2005 viemäriverkoston pituus oli 104 km, josta 62 km oli muoviputkea ja 42 km betoniputkea. Laskuttamattoman jäteveden osuus laitoksella käsitellystä jätevesimäärästä oli 44 % vuonna Hulevesiviemäreitä on keskustan lisäksi Sahkon, Pappilanniemen, Nanhian, Kuninkaisten ja Löysälän alueilla ja hulevesiverkoston pituus oli vuonna 2005 yhteensä 41 km. Vampula Vampulan alueella viemäröintialue kattaa Kirkonkylän. Liittyjiä viemäriverkostossa oli vuonna 2003 n. 530 ja liittymisaste keskitettyyn järjestelmään n. 30 %. Vuonna 2005 viemäriverkoston pituus oli 6,7 km, josta 4,8 km oli muoviputkea ja 1,9 km betoniputkea. Laskuttamattoman jäteveden osuus laitoksella käsitellystä jätevesimäärästä oli 44 % vuonna Hulevesiviemäreitä on vain joitakin satoja metrejä. 7.4 JÄTEVESIEN KÄSITTELY Huittinen Huittisten alueen jätevedet käsitellään Pappilanniemen biologiskemiallisella jätevedenpuhdistamolla. Pappilanniemen puhdistamon prosessiyksiköt ovat: - tulopumppaus - välppäys (porrasvälpät) - hiekan- ja rasvanerotus - esiselkeytys - biosuodin (saneerattu v. 2000) - ilmastus (V = 2*660 m 3 ) - väliselkeytys (A = 392m 3 ) - jälkiselkeytys (A = 550 m 3 ) - tiivistämö (A = 2*25 m 3 ) - linkokuivaus
21 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 18/31 Puhdistamon mitoitusarvot on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 7.4 Huittisten jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot yksikkö mitoitusarvot Jätevesivirtaama (Q mit ) m 3 /d Jätevesivirtaama max (q max ) m 3 /h 780 BHK 7ATU -kuorma kg/d Fosforikuorma kg/d 60 Typpikuorma kg/d 200 Kiintoainekuorma kg/d Huittisten Pappilanniemen jätevedenpuhdistamolla käsitellään n asukkaan jätevesien lisäksi huomattava määrä elintarviketeollisuuden jätevesiä (Saarioinen). Puhdistamon vesiprosessissa käsitellään myös sako- (1 097 m 3 ) ja umpikaivolietteet (1 435 m 3 ). Asutuksen orgaaninen kuorma on n kg/d ja elintarviketeollisuuden kuormitus sesonkiaikaan (syksyllä) on n kg/d. Seuraavassa taulukossa on esitetty Huittisten puhdistamon tulokuormitus vuosina Taulukko 7.5 Huittisten jätevedenpuhdistamolle tulevan jäteveden laatu ja tulokuormitus vuosina Vuosi Virtaama BOD 7-ATU Fosfori Typpi koko tarkk. [m 3 /d] vuosi [m 3 /d] mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d ,8 30, ,4 21, ,7 23, ,4 23, ,7 27, ,2 25, ,0 27, ,0 28, ,2 28, ,0 30, Vuosi 2009 oli kuiva ja näin vuotovesien osuus jäi vähäiseksi. Saarioisten orgaaninen kuorma väheni vuonna 2007, kun mm. punajuurien käsittely siirtyi pois Huittisista. Tulokuorma kapasiteettiin nähden oli tasainen koko vuoden ajan. Vuosittainen vaihtelu johtuu osittain teollisuuden tuotannossa tapahtuvista muutoksista. Pääosa näytteenotoista on arkisin, joten käytännössä keskimääräinen tulokuorma on hiukan esitettyä pienempi. Puhdistamon orgaaninen kuorma oli mitoitusrajalla kahtena kertana 24 tarkkailussa. Kuitenkin pääosin ilmastusallastilavuus riitti biosuotimen jälkeisen kuorman käsittelyyn. Esiselkeytyksellä ja biosuotimella saatiin tarkkailuajankohtina leikattua orgaanisesta kuormasta n. 83 %:a. Näin aktiivilieteosaan on johdettu keskimäärin 390 kg BOD/d. Vuonna 2009 pahimmilta ongelmilta vältyttiin. Tilakuorma aktiivilieteosaan oli 0,29 kg/bod/m 3 *d eli mm. nitrifiointiin oli kaikki mahdollisuudet käytetyllä seitsemän kilon lietepitoisuudella vesien ollessa tavanomaista lämpimämpiä.
22 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 19/31 Vuoden 2009 suurin vuorokausivirtaama oli n m 3 /d, jolloin jälkiselkeytyksen pintakuorma oli 0,44 m/h. Seuraavassa taulukossa on esitetty Huittisten puhdistamon lupaehtojen jäännöspitoisuus- ja poistotehovaatimukset ja käsittelytulos neljännesvuosikeskiarvona tarkasteltuna vuonna Ympäristölupa edellyttää, että lupaehdot tulee saavuttaa neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan luettuna. Taulukko 7.6 Huittisten jätevedenpuhdistamon jäännöspitoisuus- ja puhdistustehovaatimukset, sekä BOD-, kokonaisfosfori-, COD- ja kiintoainetulos neljännesvuosikeskiarvona tarkasteluna vuonna 2009 BOD 7-ATU Fosfori COD Cr Kiintoaine mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % Lupaehto <25 >95 <0,5 >90 <125,0 >75 <35 >90 I vuosineljännes 7,1 99 0, , II vuosineljännes 8,0 99 0, ,0 97 9,9 98 III vuosineljännes 4, , ,0 97 5,6 99 IV vuosineljännes 6, , ,0 97 7,5 99 Ympäristöluvassa käsittelylle asetetut ehdot täyttyivät kaikilta osin vuonna Tulos täytti myös yhdyskuntajätevesiasetuksen 888/2006 vaatimukset. VNP 888/2006 mukaan kiintoaineen ja COD CR :n osalta sallitaan tämän kokoluokan laitoksissa asetuksen raja-arvojen ylitys kolmen näytteen osalta (raja-arvot ovat samat kuin lupaehdoissa). Vuoden 2009 tarkkailuajankohtina ei todettu yhtään ylitystä. Lisäksi ympäristöluvassa edellytettiin, että typen jäännöspitoisuuden tulee olla <20 mg/l, kun prosessilämpötila > 12 ºC. Edellä mainittu ehto täyttyi ja poistuvan veden typpipitoisuuden vuosikeskiarvo oli 15 mg/l. Tavoitteeksi asetettu 70 %:n typpireduktio saavutettiin vuosikeskiarvon ollessa 75 %. Puhdistamon prosessilämpötila oli läpi vuoden lähes aina yli 12 astetta. Vesistön kuormitus aleni osittain edelleen. Vuosikeskiarvona käsittelytulos on hyvä ja esimerkiksi fosforin osalta päästiin lähelle tavoitetasoa (Kok.P <0,3 mg/l). Kyseinen raja on saavutettavissa tehokkaan käyttötarkkailun avulla. Lietteiden hallinta on parantunut kuivausmenetelmän vaihduttua vuoden 2009 alkupuolella suotonauhasta linkoamiseen. Puhdistamon prosessista poistetut lietteet tiivistettiin ja kuivattiin lingolla. Kuivatun lietteen määrä oli m 3. Kuivattu liete on kuljetettu kokonaisuudessaan Säkylään Satakierto Oy:lle jatkokäsittelyyn. Vampula Vampulan alueen jätevedet käsitellään vuonna 1984 rakennetussa jätevedenpuhdistamossa. Laitos on rengaskanavapuhdistamo, jossa fosfori saostetaan rinnakkaissaostuksena ferrosulfaatilla. Laitokselle on uusittu lupa vuonna 2001 ja se on voimassa vuoden 2010 loppuun. Alueella ei ole tavallisista talousjätevesistä poikkeavien jätevesien tuottajia.
PORIN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23868.10. Turku, 28.01.2011
PORIN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23868.10 Turku, 28.01.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,