Source: http://docplayer.fi/13950954-Kemionsaaren-veden-lammalan-jatevedenpuhdistamon-tarkkailututkimus.html
Timestamp: 2017-12-16 20:34:22+00:00
Document Index: 5273254

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Heidi Ilmanen Nro
2 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) Sisällys 1. YLEISTÄ Sääolot tutkimusvuonna TULOKUORMITUS PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS Ympäristölupa Vesistöön johdettu jätevesi Valtioneuvoston asetuksen 888/26 mukainen tarkastelu JÄTEVESILIETTEEN LAATU, MÄÄRÄ JA SIJOITUS TUNNUSLUVUT TULOSTEN TARKASTELU Lupaehtojen täyttyminen Tulokuorma Puhdistamon toiminta Hule- ja vuotovedet sekä ohitukset Kunnostustoimenpiteet sekä muut huomiot Parannusehdotukset Liitteet Liite 1. Käyttötarkkailun vuosiyhteenvetolomake Liite 2. Jätevesitarkkailun tulosten yhdistelmätaulukko Liite 3. Jäte- ja lietetiedot Liite 4. Viikkovirtaamat Liite 5. Yksikköprosessien tulokset
3 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) 3 (18) Jakelu Kemiönsaaren Vesi/Roger Hakalax Kemiönsaaren Kemiönsaaren Vesi/Lammalan jätevedenpuhdistamo/kaj Henriksson Kemiönsaaren Kemiönsaaren Kemiönsaaren Kemiönsaaren kunta/ympäristönsuojelulautakunta/ympäristösihteeri Sonja Lindström Kemiönsaaren Liedon kunta/ympäristöterveydenhuolto/kemiönsaaren toimipiste Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Yhteystiedot (Y ) Telekatu 16, 236 TURKU puh , sähköp.
4 4 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213)
5 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) 5 (18) 1. YLEISTÄ Kemiönsaaren veden Lammalan jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen biosuodinlaitos, jossa fosfori saostetaan ferrisulfaatilla (PIX-15). Lisäksi jälkiselkeytykseen syötetään polymeeriä. Puhdistettu jätevesi johdetaan lammikon kautta Lammanbäckeniin. Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna 27. Puhdistamon prosessia saneerattiin vuosina Vuoden 29 kuntaliitoksen myötä Kemiön, Dragsfjärdin ja Västanfjärdin kunnat yhdistyivät Kemiönsaaren kunnaksi. Västanfjärdin Lammalan puhdistamon toiminnasta on vastannut vuoden 29 alusta Kemiönsaaren kuntaan perustettu liikelaitos Kemiönsaaren Vesi. Puhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: Mitoitusvirtaama (Q kesk ) 12 m 3 /d Vuosivirtaama (q a ) 438 m 3 /a BOD 7ATU -kuorma 56 kg/d Fosforikuorma 2,4 kg/d Typpikuorma 12 kg/d Asukasvastineluku, AVL 8 asukasta Lammalan jätevedenpuhdistamon toimintaa ja vesistöön johdettavien jätevesien laatua ja määrää sekä jätevesien vaikutuksia vesistöön tarkkaillaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy laatiman tarkkailuohjelman mukaisesti. Lounais-Suomen ympäristökeskus (nyk. Etelä-Suomen AVI) myönsi antamallaan päätöksellä nro 23 YLO ympäristösuojelulain 28 :n mukaisen luvan Västanfjärdin (nyk. Kemiönsaaren Vesi) Lammalan jätevedenpuhdistamon toiminnalle sekä puhdistettujen jätevesien johtamiselle Lammalabäckenin kautta Västanfjärdvikeniin. Lupa on voimassa toistaiseksi. Luvan saajan on jätettävä hakemus ympäristölupaehtojen tarkistamiseksi lupaviranomaiselle viimeistään teki puhdistamon tarkkailututkimukset 11.2., 9.4., 2.9. ja Puhdistamon jätevesinäytteet analysoitiin Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. on FINASakkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T11, joka täyttää standardin ISO/IEC 1725 vaatimukset. Laboratorion voimassaoleva pätevyysalue löytyy FINASakkreditointipalvelun internet-sivuilta: kohdasta Akkreditoidut toimielimet» Testauslaboratoriot. Näytteet puhdistamolle tulevasta, jälkiselkeytyksestä lähtevästä ja lammikosta ojaan johdetusta jätevedestä kerättiin käsin työpäivän aikana.
6 6 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) Kuormitustiedot on laskettu Turun vesi- ja ympäristöpiirin kirjeen (Nro 14/5 199) mukaisesti. on lähettänyt puhdistamon vuoden 212 päästötiedot valvontaviranomaiselle ELY-keskukseen VAHTI-rekisteriin Sääolot tutkimusvuonna 213 Talvi 212/213 alkoi Turun seudulla Ilmatieteen laitoksen säähavaintojen mukaan varhain, sillä joulukuun alussa vuonna 212 oli hyvin kylmää. Lämpötila oli pakkasen puolella kuun loppupuolelle asti, ja lunta saatiin toistuvasti. Vuodenvaihteessa lämpötilat nousivat nollan yläpuolelle ja lumi alkoi huveta. Tammikuun alkupäivinä sää kylmeni uudelleen, mutta kuukauden aikana pakkaslukemat vaihtelivat suuresti, ja Turussa keskilämpötila oli hieman alempi kuin normaalijaksolla (vuodet , taulukko 1). Lunta satoi useana päivänä. Tammi-helmikuun vaihteessa sää lauhtui jälleen. Helmikuussa lämpötila vaihteli nollan tuntumassa, ja keskilämpötila oli tavanomaista korkeampi. Lunta satoi useana päivänä, ja kuun puolivälissä lunta oli selvästi keskimääräistä enemmän. Maaliskuun alussa sää kylmeni, ja oli loppupuolelle saakka keskimääräistä kylmempi, sillä etenkin yöt olivat kylmiä. Aurinkoisina tuulisina päivinä lumipeite hupeni mutta säilyi lumisateiden johdosta. Talvinen sää jatkui Turun seudulla pitkään, sillä myös huhtikuu oli keskimääräistä kylmempi, ja kuun puolivälissä lunta oli selvästi keskimääräistä enemmän. Yöpakkasten väistyttyä lumi alkoi hävitä erittäin nopeasti. Toukokuun alkupuoli oli viileä, mutta loppukuu oli poikkeuksellisen lämmin ja helteinen. Sademäärä jäi keskimääräistä pienemmäksi. Kesäkuun alussa ilma viileni, mutta lämpötila oli ajankohdalle tavanomainen. Loppukuu oli lämmin, ja hellepäiviä oli poikkeuksellisen monta. Heinäkuun alkupuolella sää viileni kesälle tyypillisiin lukemiin, mutta kuun keskivaiheesta lähtien oli useita hellepäiviä. Elokuussa sää oli kesäisen lämmin koko kuukauden. Kesän eli kesä-elokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Turussa etenkin kesä- ja elokuu olivat tavanomaista lämpimämpiä, ja heinäkuussa lämpötila oli varsin keskimääräinen. Sademäärässä oli suuria alueellisia eroja, mutta vähiten satoi maan lounaisosassa. Turussa etenkin kesä- ja heinäkuussa sateita saatiin selvästi keskimääräistä vähemmän. Syksy eli syys-, loka- ja marraskuu oli lauha. Syyskuun puolivälin tietämille päivälämpötila oli noin 2 ºC, mutta kuun lopulla sää viileni. Lokakuun puolivälissä oli pakkasöitä, mutta ennen kuun loppua sää lämpeni. Marraskuussa oli etenkin loppupuolella yöpakkasta mutta päivälämpötilat olivat yli ºC, joten talvi sai odottaa. Sademäärä oli syyskuussa Turun seudulla selvästi keskimääräistä pienempi. Lokakuussa sademäärä vaihteli paikallisesti, ja Turussa satoi hieman keskimääräistä vähemmän kun taas Kaarinassa Yltöisissä selvästi keskimääräistä enemmän. Marraskuu puolestaan oli sateinen sekä Turun että Kaarinan tietojen perusteella. Joulukuun alussa lämpötila painui pakkasen puolelle muutamaksi päiväksi, jolloin Turun seudulla satoi hieman lunta ja vesistöihin muodostui riite. Loppukuu oli kuitenkin lauha ja sateinen; ohut lumi- ja jääkerros suli nopeasti pois, eikä vesistöjen jäätyminen päässyt alkuun. Kovat tuulet ja etenkin Seija-myrsky kuun puolivälissä aiheutti laajalti tuhoa ja sähkökatkoksia. Turun koko vuoden keskilämpötila oli 6,8 astetta, mikä oli 1,3 astetta vertailujakson keskiarvoa korkeampi (taulukko 1). Tavanomaista kuivemman vuoden sadekertymä oli Turussa 569 mm. Vuorokauden maksimisademäärä (15,4 mm) saatiin
7 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) 7 (18) TAULUKKO 1. Turun säätietoja vuodelta 213 ja normaalijaksolta Lähde: Ilmatieteen laitos, Ilmastokatsaus. Lämpötilat lokakuun 21 alusta lähtien Artukaisten automaattiasemalta (aiemmin Turun lentoasemalta) ja sademäärät heinäkuun 26 alusta lähtien Artukaisista. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII Lämpötila 213-5, -2, -5,7 2,7 13,4 17,2 17,7 17,3 12, 7, 4,3 2,3 6,8* (ºC) ,4-5,2-1,6 4, 1,2 14,5 17,5 16, 1,9 5,9,8-2,6 5,5* Sademäärä # (mm) # * lämpötilojen keskiarvo # sademäärien summa 2. TULOKUORMITUS Koko vuoden puhdistettu vesimäärä oli arviolta m 3 eli keskimäärin 45,3 m 3 /d (liitteet 1 2). Vuoden aikana ei ollut ohituksia (liite 1). (Kuvat 1 2). 12 Vesimäärät virtaama ohitus 1 8 m 3 /d vuosi KUVA 1. Puhdistetun veden määrä (m 3 /d) ja ohitus (m 3 /d) vuosina Viikkovirtaamat ja viikon maksimivirtaamat 14 virtaama (m3/vko) QMAX (m3/d) mitoitusvirtaama m 3 /vko 6 6 m 3 /d viikko KUVA 2. Viikkovirtaamat (m 3 /vko) vuonna 213 (liite 4). Viikkojen maksimivirtaamia ei ilmoitettu. Puhdistamon mitoitusvirtaama on 12 m 3 /d.
8 8 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) Kuormitustarkkailukertojen puhdistettu vesimäärä oli keskimäärin 88,3 m 3 /d, mikä oli 195 % jakson keskimääräisestä virtaamasta (liite 2, kuva 3). 28 Tarkkailukertojen virtaamat m 3 /d * KUVA 3. Tarkkailukertojen virtaamat (m 3 /d) vuosina * Tarkkailukerran aikana puhdistamoa saneerattiin, virtaamatieto on arvioitu. Tulevan jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja vastaavat kuormitukset koko vuoden ja eri tarkkailukertojen osalta ovat liitteellä 2. Puhdistamon tulokuormitus on kehittynyt taulukon 2 mukaisesti. TAULUKKO 2. Puhdistamon tulokuormitus vuosina BOD 7ATU kg/d Kok. fosfori kg/d,93 1,3 1,1 1,7 1, Kok. typpi kg/d 5,5 8, 6,1 11 6, päivä Puhdistamolle ei tuotu saostus- ja umpikaivolietteitä vuoden aikana (liite 1) PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS 3.1. Ympäristölupa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen antaman päätöksen nro 23 YLO mukaan jätevedet on käsiteltävä siten, että vesistöön johdetun jäteveden BOD 7ATU -arvo on enintään 15 mg/l, fosforipitoisuus enintään,7 mg/l, COD Cr -arvo enintään 125 mg/l ja kiintoainepitoisuus enintään 35 mg/l. Puhdistustehon tulee BOD 7ATU :n, fosforin ja kiintoaineen osalta olla vähintään 9 % sekä COD Cr :n osalta vähintään 75 %. Arvot lasketaan vuosikeskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset ja häiriötilanteet puhdistamolla tai viemäriverkostossa mukaan lukien. Lisäksi puhdistamon on pyrittävä mahdollisimman tehokkaaseen ammoniumtypen poistoon Vesistöön johdettu jätevesi Vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot on esitetty taulukossa 3 (liite 2).
9 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) 9 (18) TAULUKKO 3. Vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot. Arvot, jotka eivät täyttäneet lupaehtoja, on esitetty punaisella. Pitoisuus Teho Lupaehdot LOS (mg/l) (%) Pitoisuus (mg/l) Puhdistusteho (%) BOD 7ATU COD Cr Fosfori 2,6 85,7 9 Liukoinen fosfori,97 Typpi Ammoniumtyppi 6 6* Kiintoaine LOS = Lounais-Suomen ympäristökeskus nro YLO 23 (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvoina) * Nitrifikaatioaste Puhdistustulos täytti COD Cr :n puhdistustehon vaatimuksen, mutta muilta osin ympäristöluvan pitoisuus- ja puhdistustehovaatimuksia ei saavutettu (liite 2). Vuoden keskimääräinen nitrifikaatio oli puolittaista. Puhdistamo ei kuitenkaan nitrifioinut tarkkailukerroilla tai nitrifikaatio oli vähäistä. Vuoden keskimääräinen, näytepäiviä korkeampi nitrifikaatioaste johtuu laskennallisista syistä: näytepäivien keskimääräinen virtaama oli lähes kaksinkertainen vuoden keskimääräiseen virtaamaan nähden. Puhdistamon toiminta tarkkailukerroilla on esitetty kuvissa 4 11 (liite 2). kg/d Tuleva BOD7ATU-kuorma mitoituskuorma Lähtevä BOD7ATU-arvo KUVA 4. Tulevan veden BOD 7ATU -kuorma (kg/d) ja lähtevän veden BOD 7ATU -arvo (mg/l). Puhdistamon tulevan BOD 7ATU -kuorman mitoitusarvo on 56 kg/d. mg/l rajaarvo %
10 1 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) Tuleva CODCr-kuorma Lähtevä CODCr-arvo kg/d mg/l raja-arvo KUVA 5. Tulevan veden COD Cr -kuorma (kg/d) ja lähtevän veden COD Cr -arvo (mg/l). BOD7ATU:n puhdistusteho CODCr:n puhdistusteho % raja-arvo % raja-arvo KUVA 6. BOD 7ATU :n ja COD Cr :n puhdistustehot (%). Tuleva fosforikuorma Lähtevä fosforipitoisuus 3 7 kokonaisfosfori 2,5 mitoituskuorma 6 liukoinen fosfori kg/d 2 1,5 mg/l ,5 2 1 kok.p raja-arvo KUVA 7. Tulevan veden fosforikuorma (kg/d) ja lähtevän veden fosforipitoisuus (mg/l). Puhdistamon tulevan fosforikuorman mitoitusarvo on 2,4 kg/d.
11 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) 11 (18) Tuleva kiintoainekuorma Lähtevä kiintoainepitoisuus kg/d mg/l 6 4 rajaarvo KUVA 8. Tulevan veden kiintoainekuorma (kg/d) ja lähtevän veden kiintoainepitoisuus (mg/l). Fosforin puhdistusteho Kiintoaineen puhdistusteho % raja-arvo % raja-arvo KUVA 9. Fosforin ja kiintoaineen puhdistustehot (%). kg/d Tuleva typpikuorma mitoituskuorma mg/l Lähtevä typpipitoisuus kokonaistyppi ammoniumtyppi KUVA 1. Tulevan veden typpikuorma (kg/d) ja lähtevän veden typpipitoisuus (mg/l). Puhdistamon tulevan typpikuorman mitoitusarvo on 12 kg/d.
12 12 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) Typen puhdistusteho Nitrifikaatioaste % 4 % KUVA 11. Typen puhdistusteho ja nitrifikaatioaste (%). Jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus on kehittynyt taulukon 4 mukaisesti (kuvat 12 13, liite 2). TAULUKKO 4. Jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus vuosina BOD 7ATU kg/d 5,3 3,2 4, 14 3,4 COD Cr kg/d ,1 Kok. fosfori kg/d,48,34,23,75,12 Kok. typpi kg/d 4,3 4,5 3,9 6,8 3,1 Ammoniumtyppi kg/d 3,8 3,9 3,5 6,2 2,7 Kiintoaine kg/d 8,1 5,5 3,5 1 2,6 Lähtevä BOD7ATU-kuorma Lähtevä fosforikuorma kg/d kg/d,8,7,6,5,4,3,2, vuosi KUVA 12. Jäteveden vesistöön aiheuttama BOD 7ATU - ja fosforikuorma (kg/d) vuosina vuosi
13 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) 13 (18) Lähtevä typpikuorma Lähtevä kiintoainekuorma kg/d kg/d vuosi KUVA 13. Jäteveden vesistöön aiheuttama typpi- ja kiintoainekuorma (kg/d) vuosina vuosi 3.3. Valtioneuvoston asetuksen 888/26 mukainen tarkastelu Yhdyskuntajätevesien tulee täyttää oman ympäristöluvan vaatimusten lisäksi myös valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (888/26) mukaiset vaatimukset. Asetus 888/26 tuli voimaan ja kumosi samalla valtioneuvoston päätökset 365/1994 ja 757/1998. Asetusta sovelletaan ympäristönsuojelulain (86/2) 28 :n mukaista ympäristölupaa edellyttävään yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja johtamiseen. Valtioneuvoston asetuksessa 888/26 edellytetään vuositasolla taulukon 5 mukaisia tuloksia. Asetuksen 888/26 mukaan vesistöön laskettavaa jätevettä koskevien vaatimusten tarkkailemiseksi on samoista kohdista kerättävä jätevesimäärään verrannolliset 24 tunnin kokoomanäytteet puhdistamolta lähtevästä ja tarvittaessa puhdistamolle tulevasta jätevedestä. Jätevedenpuhdistamon, jonka AVL on enintään 499, tarkkailu voidaan kuitenkin tehdä päiväajan vähintään kahdeksan tunnin kokoomanäytteestä. TAULUKKO 5. Valtioneuvoston asetuksessa 888/26 vuositasolla edellytetyt tulokset. Pitoisuus Poistoteho Huom. mg/l % BOD 7ATU 3 7 1, 6, 7 COD Cr , 6, 7 Kiintoaine , 6, 7 Kokonaisfosfori 3/2/1 8 1, 2, 4 Kokonaistyppi 15/1 7 1, 3, 4, 5 Huom 1. Pitoisuus ja poistoteho voivat olla vaihtoehtoisia. Huom 2. 3 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on alle 2. 2 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on yli 1. Huom mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on yli 1. Huom 4. Ravinteiden (fosfori ja typpi) osalta arvot on saavutettava vuosikeskiarvoina. Huom 5 Typpeä koskevien vaatimusten mukaisuus saadaan kuitenkin varmistaa käyttämällä päivittäisiä keskiarvoja, jos voidaan osoittaa, että vastaava suojelun taso saavutetaan. Tällöin jokaisen 24 tunnin kokoomanäytteen kokonaistyppipitoisuus voi olla enintään 2 mg/l, kun veden lämpötila laitoksen biologisessa prosessissa on vähintään 12 C. Lämpötilarajan asettamisen sijasta voidaan rajoittaa typpeä koskevien vaatimusten voimassaoloaikaa alueellisten ilmastoolosuhteiden huomioon ottamiseksi. Huom 6. Puhdistamoita, joiden AVL 2, tarkastellaan tarkkailukertakohtaisesti. Puhdistamoita, joiden AVL < 2, näytteiden vuosikeskiarvojen tulee täyttää pitoisuuden tai poistotehon vaatimukset. Huom 7. Enimmäispitoisuus voidaan ylittää tavanomaisissa käyttöolosuhteissa enintään 1 %:lla. Kiintoainepitoisuuden osalta voidaan kuitenkin hyväksyä ylitykset 15 %:iin asti.
14 14 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) Näytteiden vähimmäismäärä määräytyy puhdistamon koon mukaan seuraavasti: AVL enintään näytettä/vuosi, AVL näytettä/vuosi, AVL näytettä ensimmäisen vuoden aikana ja neljä näytettä seuraavina vuosina (jos voidaan osoittaa tulosten täyttävän ensimmäisen vuoden aikana vaatimukset), AVL näytettä/vuosi ja AVL vähintään 5 24 näytettä/vuosi. Lisäksi asetuksen 888/26 mukaan veden laadun ääriarvoja ei oteta huomioon, jos ne johtuvat poikkeuksellisista tilanteista, kuten rankkasateista. Kemiönsaaren Veden Lammalan jätevedenpuhdistamon AVL on <2, joten VN asetuksen mukaista tulosta tarkastellaan BOD 7ATU :n, COD Cr :n, kiintoaineen ja fosforin osalta vuosikeskiarvoina laskettuna (taulukko 5). Pitoisuusvaatimus on fosforin osalta 3 mg/l. Jätevedenpuhdistamon VN asetuksen 888/26 mukaisen tarkastelun tulokset on esitetty taulukossa 6. TAULUKKO 6. VN asetuksen 888/26 mukaisen tarkastelun tulokset BOD 7ATU :n, COD Cr :n, kiintoaineen ja fosforin osalta vuosikeskiarvoina laskettuna. Arvot jotka eivät täyttäneet vaatimuksia, on esitetty punaisella. Saavutettu pitoisuus [mg/l] Saavutettu teho [%] Pitoisuusvaatimus [mg/l]* Puhdistustehovaatimus [%]* BOD 7ATU COD Cr Kiintoaine Kokonaisfosfori 2, * Pitoisuus ja poistoteho voivat olla vaihtoehtoisia. Puhdistamo saavutti VN asetuksen 888/26 mukaiset tulokset BOD 7ATU :n, COD Cr :n ja fosforin puhdistustehojen sekä fosforin pitoisuuden osalta (liite 2). BOD 7ATU :n, COD Cr :n ja kiintoaineen pitoisuuksien sekä kiintoaineen puhdistustehon osalta asetuksen mukaisia tuloksia ei saavutettu. Koska pitoisuus- ja puhdistustehovaatimukset voivat olla vaihtoehtoisia, saavutti puhdistamo asetuksen mukaiset tulokset lukuun ottamatta kiintoainetta. 4. JÄTEVESILIETTEEN LAATU, MÄÄRÄ JA SIJOITUS Tiivistetty ylijäämäliete viedään Kemiönsaaren Veden Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 213 lietettä vietiin yhteensä 866 m 3 (liite 1). Lietteen laatua ei tutkittu vuoden aikana. Valtionneuvoston asetus jätteistä 179/212 (astui voimaan ja kumosi VN asetuksen 282/1994 puhdistamolietteiden käytöstä maataloudessa) velvoittaa yhdyskuntajätevesilietteen tuottajaa pitämään kirjaa lietteen laatua koskevista tiedoista. Lisäksi yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan on vuosittain raportoitava valvontaviranomaiselle tuotetun lietteen määrä, lietteen esikäsittely taudinaiheuttajien ja kasvintuhoojien vähentämiseksi, lietteen laatu sekä hyödynnetyn tai loppukäsitellyn lietteen määrä ja hyödyntämis- tai loppukäsittelytapa, mukaan lukien maanviljelykäyttöön toimitetun lietteen määrä (VN asetus 179/212 liite 5 kohta 2). Yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan on määritettävä lietteen sisältämien raskasmetallien (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) ja tarvittaessa muiden haitallisten aineiden pitoisuudet sekä kokonaistypen ja kokonaisfosforin pitoisuudet. Lietteen laatu on tutkittava asetuksen 179/212 liitteen 5 mukaisesti.
15 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) 15 (18) 5. TUNNUSLUVUT Puhdistamon tunnusluvut vuodelta 213 on esitetty taulukossa 7. TAULUKKO 7. Puhdistamon tunnusluvut vuosilta Käsitelty vesimäärä kesk. m 3 /d 65,5 88, 84, ,3 Käsitelty vesimäärä max m 3 /d 146 (1 323 (3 437 (4 433 (5 ei tied. Ohitus keskimäärin m 3 /d 1,37,,,, Saostus- ja umpikaivoliete m 3 /a ei tuoda ei tuoda ei tuoda ei tuoda ei tuoda AVL keskimäärin asukasta AVL maksimi asukasta Tuleva BOD-kuorma kesk. kg/d Tuleva BOD-kuorma max kg/d Tuleva fosforikuorma kesk. kg/d,93 1,3 1,1 1,7 1, Tuleva fosforikuorma max kg/d 1, 3,3 1,6 2,5 1,5 Tuleva typpikuorma kesk. kg/d 5,5 8, 6,1 11 6,7 Tuleva typpikuorma max kg/d 6,1 19 7,9 15 9,3 JS pintakuorma kesk. m/h,34,45,43,58,23 PIX15A kesk. g/m 3 37 (2 18 (2 55 ( Polymeeriliuos (5 %) g/m 3 23 (2 Polymeeriliuos (,5 %) g/m 3 11 (2 85 (2 Polymeeri Flopam 47 g/m 3 1,16 Polymeeri Flopam 435sh g/m 3 1,6 Ylijäämälietteen määrä m 3 /a ei ilmoitettu 866,2 Sähkönkulutus kwh/m 3 ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa (1 tietoja ei ole tammi-maaliskuulta (2 arvio (3 tietoja ei ole viikoilta 1 3 sekä (4 tietoja ei ole viikoilta 27, 3-32 sekä 5 (5 tietoja ei ole viikoilta TULOSTEN TARKASTELU 6.1. Lupaehtojen täyttyminen Puhdistamo täytti ympäristöluvan (Lounais-Suomen ympäristökeskus nro 23 YLO) pitoisuus- eikä puhdistustehovaatimukset ainoastaan COD Cr :n puhdistustehon osalta. Puhdistamo toimi melko hyvin syys- ja marraskuun tarkkailukerroilla (kuvat 4 11). Helmija huhtikuussa puhdistamo toimi huonosti. Tarkkailukertojen lukumäärä oli 4. Prosessilämpötila vaihteli tarkkailukerroilla välillä 5, 14,9 C (liite 2). Prosessilämpötilat mitattiin :n toimesta jälkiselkeytysaltaasta. Syyskuun tarkkailukerralla nitrifikaatio oli vähäistä, muilla tarkkailukerroilla puhdistamo ei nitrifioinut. Marraskuun tarkkailukerran typenpoisto oli negatiivista. Tämä on mahdollista, jos tulevan ja lähtevän jäteveden näytteet eivät vastaa samaa kuormitustilannetta (kuva 11, liite 2). Kokonaistypen keskimääräinen puhdistusteho oli 54 %.
16 16 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) Vuoden keskimääräiset, näytepäiviä korkeammat kokonaistypen puhdistusteho ja nitrifikaatioaste johtuvat laskennallisista syistä: näytepäivien keskimääräinen virtaama oli lähes kaksinkertainen vuoden keskimääräiseen virtaamaan nähden. Puhdistamo saavutti VN asetuksen 888/26 mukaiset tulokset lukuun ottamatta kiintoainetta (taulukko 6, liite 2) Tulokuorma Puhdistamon keskimääräinen tulovirtaama vuoden aikana oli 38 % puhdistamon mitoitusvirtaamasta. Puhdistamolle tullut keskimääräinen BOD 7ATU -kuorma oli 41 %, fosforikuorma oli 42 % ja typpikuorma 56 % puhdistamon mitoitusarvoista. Mitoitusarvot: virtaama (Q kesk ) 12 m3/d, BOD7-kuorma 56 kg/d, fosforikuorma 2,4 kg/d, typpikuorma 12 kg/d Puhdistamon asukasvastineluku AVL oli keskimääräisen BOD 7ATU -kuorman mukaan laskettuna noin 33 asukasta ja maksimi BOD 7ATU -kuorman ( ) mukaan laskettuna noin 53 asukasta Puhdistamon toiminta Helmikuussa ( ) lammikosta ojaan lähtevän veden pitoisuudet olivat erittäin korkeita ja puhdistustehot heikkoja. Luvan vaatimukset eivät täyttyneet miltään osin. Lähtevän veden pitoisuudet vastasivat typen osalta väkevää ja muilta osin laimeaa puhdistamatonta yhdyskuntajätevettä. Puhdistamolle tuleva vesi oli typen osalta väkevää ja kiintoaineen osalta laimeahkoa. Jälkiselkeytyksestä lammikkoon lähtevä jätevesi ei täyttänyt luvan vaatimuksia. Lammikkokäsittely paransi puhdistustulosta hieman COD Cr :n ja kiintoaineen osalta. Selkeytysaltaiden happitilanne oli huono. Jälkiselkeytyksestä karkasi kiintoainetta lammikkoon, mikä nosti lähtevän veden pitoisuuksia. Myös lammikosta karkasi kiintoainetta. Karannut kiintoaine nosti lähtevän veden pitoisuuksia sekä heikensi puhdistustehoja. Sekä jälkiselkeytyksestä lammikkoon että lammikosta ojaan lähtevän veden liukoisen fosforin arvot olivat korkeita, mikä kertoo saostuskemikaalin riittämättömyydestä. Liukoinen fosforipitoisuus ei saisi ylittää arvoa,25 mg/l. Lisäksi karannut kiintoaine kohotti kokonaisfosforin pitoisuuksia. Huhtikuussa ( ) lammikosta ojaan lähtevän veden pitoisuudet olivat erittäin korkeita ja puhdistustehot heikkoja Luvan vaatimukset eivät täyttyneet miltään osin. Lähtevän veden pitoisuudet vastasivat typen osalta keskimääräistä ja muilta osin laimeaa puhdistamatonta yhdyskuntajätevettä. Hule- ja vuotovesien osuus puhdistamolle tulevasta jätevesimäärästä oli noin 4 %. Tuleva vesi vastasi kuitenkin väkevää typpipitoisuutta lukuun ottamatta keskimääräistä puhdistamatonta yhdyskuntajätevettä. Jälkiselkeytyksestä lammikkoon lähtevä jätevesi ei täyttänyt luvan vaatimuksia miltään osin. Lammikkokäsittely pääosin paransi puhdistustulosta. Jälkiselkeytyksestä karkasi kiintoainetta lammikkoon, mikä nosti lähtevän veden pitoisuuksia. Myös lammikosta karkasi kiintoainetta. Karannut kiintoaine nosti lähtevän veden pitoisuuksia sekä heikensi puhdistustehoja. Sekä jälkiselkeytyksestä lammikkoon että lammikosta ojaan lähtevän veden liukoisen fosforin arvot olivat korkeita, mikä kertoo saostuskemikaalin riittämättömyydestä. Liukoinen fosforipitoisuus ei saisi ylittää arvoa,25 mg/l. Lisäksi karannut kiintoaine ko-
17 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) 17 (18) hotti kokonaisfosforin pitoisuuksia. Jälkiselkeytykseen syötettiin polymeeriä tarkkailun aikana. Syyskuussa ( ) lammikosta ojaan lähtevän veden COD Cr -arvo ja fosfori- sekä kiintoainepitoisuudet olivat pieniä ja COD Cr :n, BOD 7ATU :n, fosforin sekä kiintoaineen puhdistustehot olivat korkeita. Lähtevän veden BOD 7ATU -arvo oli hieman koholla eikä täyttänyt luvan vaatimusta. Puhdistamolle tuleva vesi vastasi BOD 7ATU :n sekä kiintoaineen osalta keskimääräistä ja muilta osin väkevää puhdistamatonta yhdyskuntajätevettä. Jälkiselkeytyksestä lammikkoon lähtevä jätevesi täytti luvan vaatimukset COD Cr :n osalta. Lammikkokäsittely paransi puhdistustulosta. Jälkiselkeytyksestä karkasi jonkin verran kiintoainetta lammikkoon, mikä nosti lähtevän veden pitoisuuksia. Puhdistamolle tulevassa vedessä oli runsaasti kuitumaista kiintoainesta, kuten puhdistamokäynnin yhteydessä todettiin. Jälkiselkeytykseen syötettiin polymeeriä tarkkailun aikana. Marraskuussa ( ) lammikosta ojaan lähtevän veden COD Cr - ja BOD 7ATU -arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet olivat pieniä ja COD Cr :n, BOD 7ATU :n sekä fosforin puhdistustehot olivat korkeita. Kiintoaineen puhdistusteho jäi heikoksi, eikä saavuttanut luvan vaatimusta. Puhdistamolle tuleva vesi vastasi BOD 7ATU :n, fosforin sekä kiintoaineen osalta laimeaa puhdistamatonta yhdyskuntajätevettä. Jälkiselkeytyksestä lammikkoon lähtevä jätevesi täytti luvan vaatimukset kaikilta osin. Lammikkokäsittely heikensi puhdistustulosta. Lammikosta karkasi hieman kiintoainetta. Karkaava kiintoaine nostaa lähtevän veden pitoisuuksia sekä heikentää puhdistustehoja. Jälkiselkeytykseen syötettiin polymeeriä tarkkailun aikana Hule- ja vuotovedet sekä ohitukset Puhdistamolla tai viemäriverkostossa ei ollut ohituksia vuoden aikana (liite 1) Puhdistamolle tuli hule- ja vuotovesiä varsinkin sulamisvesien aikaan tammi- ja huhtikuussa sekä loppuvuonna sateiden aikaan marras-joulukuussa (kuva 2, liite 3). Viikon päivittäisiä maksimivirtaamia ei ilmoitettu. Suurin puhdistamolle tullut viikkovesimäärä, 1312 m 3, tuli viikolla 16/213. Puhdistamolle tulee hule- ja vuotovesiä, vaikka puhdistamon yhteydessä rakennettu viemäriverkosto on uusi. Tulisi tarkistaa, että jätevesiviemäriin ei johdeta kiinteistöjen kuivatus-, katto- ja salaojavesiä Kunnostustoimenpiteet sekä muut huomiot Viemäriverkostoa kunnostettiin vuoden aikana korjaamalla pienempiä vuotokohtia (liite 1). Vuoden 213 jätevesimäärät ovat laskennallisia, perustuen joulukuun 213 ja tammikuun 214 virtaamiin sekä tulopumpun käyntiaikoihin (liite 1). Tiedoista on laskettu pumpun käyntiminuuttia kohden pumpattu jätevesimäärä, josta on saatu määrät vuodelle Parannusehdotukset Sekä jälkiselkeytyksen että lammikon kuntoa tulisi tarkistaa tietyin väliajoin, jotta lietteen karkaaminen estetään. Lietteen poiston tulisi olla säännöllistä.
18 18 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213) Puhdistamolla on tulevan ja puhdistamolta lähtevän jäteveden automaattiset näytteenottimet, jotka olivat pois käytöstä. Näytteenottimien näytteenottopaikat tulisi tarkistaa sekä mahdollisuuksien mukaan ottaa käyttöön. Automaattinen 24 h näytteenotto (ensisijaisesti virtaamaohjattu) antaa kuormituksesta ja jäteveden laadusta edustavamman kuvan. Tällöin myös tulevan ja lähtevän jäteveden näytteet vastaisivat paremmin samaa kuormitustilannetta. Näytteenottokohdat ovat tuleva, jälkiselkeytyksestä lammikkoon lähtevä ja lammikosta ojaan lähtevä jätevesi. Lammikosta lähtevä vesi voidaan kerätä jatkossakin käsin. Turussa 6. maaliskuuta 214 Heidi Ilmanen ympäristösuunnittelija
19 KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE KUNTA: kemiönsaari PUHDISTAMO: lammala VUOSI: 213 Liite 1 kk Käsitelty Jäteveden saostukseen käytetyt kemikaalit Lietteen loppusijoitus Tuotu 1. tuotenimi: 2. tuotenimi: 3. tuotenimi: viljelykäyttöökentam. pix varastoonpolymer jatkokäs. umpisäiliöliete viherra- erilliseen muualle sakokaivo- ja m 3 /d m 3 /kk min. kesk. max. yht. kg/kk g/m 3 kg/kk g/m 3 kg/kk g/m 3 m 3 /kk m 3 /kk m 3 /kk m 3 /kk m 3 /kk Tammi ,1 1,63 15,2 Helmi ,4 1,63 7,5 Maalis ,5 1,63 153,2 Huhti ,4 1,63 14 Touko ,8 1,63 48,2 Kesä ,5 1,63 39,2 Heinä ,6 1,63 79,1 Elo ,6 1,63 59,5 Syys ,5 1,63 47,2 Loka ,8 1,63 72,2 Marras ,3 1,63 62,1 Joulu ,3 1,63 25,8 YHTEENSÄ KOKO VUONNA KESKIMÄÄRIN VUOROKAUTTA KOHTI 45 KOKO VUOSI: Sähkön kulutus (koko laitos) kwh/vuosi Puhdistamon toimintaan vaikuttaneet häiriöt ja muut seikat Sähkön kulutus (prosessi) kwh/vuosi selvitetään kääntöpuolella, tällöin rasti ruutuun Polymeeri jäteveteen, tuotenimi: flopam fo 435 sh 27 kg/vuosi Ohitustiedot ilmoitettu erillisellä lomakkeella Polymeeri lietteeseen, tuotenimi: kg/vuosi Ei ohituksia Alkalointikemikaali, tuotenimi: kg/vuosi Puhdistamonhoitajan yhteystiedot: Kalkki (lietteeseen), tuotenimi: kg/vuosi nimi: kaj henriksson Lietettä kompostoitu m3/vuosi osoite: Virtausmittarin kalibrointipäivämäärä ja todetut virheet: puhnro: X
20 HUOMAUTUKSET: Vuoden aikana tehdyt viemäriverkoston kunnostustoimenpiteet: pienempiä vuotokohtia korjattu pois Vuoden aikana puhdistamolla tehdyt kunnostustoimenpiteet: Muuta: laitoksen kuutiomäärät on laskennallisia, tiedän joulukuu 213 ja tammikuu 214 virtaamat ja tuovan pumppaamon käyntiajat, tästä on laskettu montako litraa puhdistamolle tulee jätevettä jokaista pumppaamon käynti minuuttia kohden. Tätä lukemaa on vielä hiukan korotettu joten todelliset määrät voi olla jopa hiukan pienemmät kun mitä tuossa laskelmassa. Tiedän myös että pix kemikaalia on tuotu noin 15 t vuoden aikana ja kyseinen määrä myös on kulunut joten uskon että ollaan aika lähellä totuutta. Päiväys Allekirjoitus
21 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #2 Liite 2 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Kemiönsaaren Veden Lammalan jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d 95, , 7, 45,3 Käsitelty m³/d 95, , 7, 45,3 Ohitus m³/d, Vesistöön m³/d 95, , 7, 45,3 pros.lämpö Tuleva (vl) C Käsitelty C 5,2 5, 14,9 12,6 8,4 Ohitus C Vesistöön C 5,2 5, 14,9 12,6 alkal. Tuleva (vl) mmol/l 7,9 6,9 8,9 5, Käsitelty mmol/l 6, 4,2 4,5 2,5 4,4 Ohitus mmol/l Vesistöön mmol/l 6, 4,2 4,5 2,5 ph Tuleva (vl) 7,6 7,5 7,3 7,3 Käsitelty 7,1 7, 7,1 6,9 7, Ohitus Vesistöön 7,1 7, 7,1 6,9 CODCr Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d ,8 5,7 9,1 Ohitus kg/d, Vesistöön kg/d ,8 5,7 9,1 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BOD7ATU Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 14 9,8 1,1,98 3,4 Ohitus kg/d, Vesistöön kg/d 14 9,8 1,1,98 3,4 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva (vl) kg/d 1, 1,5 1,1,49 1, Käsitelty kg/d,56,32,22,32,12 Ohitus kg/d, Vesistöön kg/d,56,32,22,32,12 Tuleva (vl) mg/l , 22 Käsitelty mg/l 5,9 2,6,34,45 2,6,7 Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l 5,9 2,6,34,45 2,6,7 Käsittelyteho % Kokonaisteho % liuk.p Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 2,4,85,13,32,97 Ohitus mg/l Vesistöön mg/l 2,4,85,13,32
22 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #2 Liite 2 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Kemiönsaaren Veden Lammalan jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite kok.n Tuleva (vl) kg/d 7,8 9,3 6,4 3,4 6,7 Käsitelty kg/d 7,6 8,1 5,1 3,5 3,1 Ohitus kg/d, Vesistöön kg/d 7,6 8,1 5,1 3,5 3,1 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l Käsittelyteho % 2, , 54 Kokonaisteho % 2, , 54 NH4-N Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 6,8 7,3 3,6 3,3 2,7 Ohitus kg/d, Vesistöön kg/d 6,8 7,3 3,6 3,3 2,7 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % KA Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 9,5 7, 1,6 2, 2,6 Ohitus kg/d, Vesistöön kg/d 9,5 7, 1,6 2, 2,6 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % ,1 6 Kokonaisteho % ,1 6
23 Kunta/yritys kemiönsaari Puhdistamon nimi lammala jvp Yhteyshenkilön nimi henriksson kaj Puhelinnro " " Sähköpostiosoite Jäte- ja lietetiedot 213 sivu 1(2) PUHDISTAMOLLA / JÄTEVEDENKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET (toimitetaan muualle käsiteltäväksi/hyödynnettäväksi) VÄLPPÄJÄTE (EWC-koodi 1981) Kok.määrä (t/a, m 3 /a) alle 1 t kuiva-aine % arvio n 4 % (puristetaan purisimella) Vastaanottaja/sijoitus rouskis HIEKANEROTUKSESSA SYNTYVÄ JÄTE, HIEKKAJÄTE (EWC-koodi 1982) Kok.määrä (t/a, m 3 /a) kuiva-aine % Vastaanottaja/sijoitus PUHDISTAMOLIETE (EWC-koodi 1985A) Kok.määrä (t/a, m 3 /a) 866,2 m3 kuiva-aine % Käsittelytapa tiivistys kuivaus x muu: Vastaanottaja/sijoitus ajetaan tyskaholmenin jvp kuivaukseen MUU PUHDISTUSPROSESSISSA SYNTYVÄ JÄTE (EWC-koodi 19899) Jätejakeen kuvaus Kok.määrä (t/a, m 3 /a) kuiva-aine % Vastaanottaja/sijoitus PUHDISTAMOLIETTEEN JATKOKÄSITTELY PUHDISTAMOALUEELLA TAI KUNNAN/YRITYKSEN OMISTAMALLALIETTEENKÄSITTELYLAITOKSELLA Lietteen käsittelymenetelmä Eviran hyväksyntä KOMPOSTOITU PUHDISTAMOLIETE (EWC-koodi 1985G) Kok.määrä (t/a, m 3 /a) kuiva-aine % LOPPUTUOTE (liete + seosaine(et) yhteensä) Kauppanimi Kok.määrä (t/a, m 3 /a) Seoksen koostumus kuiva-aine % Vastaanottaja(t) Hyödyntämistapa/ sijoitus Liite 3 Telekatu 16, 236 TURKU Puh. (2) 274 2, fax. (2) FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11
24 Jäte- ja lietetiedot 213 sivu 2(2) SELVITYS MUISTA TOIMINNASTA SYNTYVISTÄ YHDYSKUNTAJÄTTEISTÄ (erilliskerätyt jakeet: sekajäte, ongelmajäte*, paperi ja kartonki, lasi, metalli, sähkö- ja elektroniikkajäte) Jätejakeen kuvaus Määrä (t/kg/m 3 /a) Vastaanottaja/sijoitus laitokseen ei tuoda mitään muuta kun mitä verkostosta tulee *Ongelmajätekeräykseen menevät jäteöljyt, voitelurasvat, liuottimet, paristot, akut, loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet, maalit, liimat ym.) PUHDISTAMOLLE VASTAANOTETUT / JÄTEVEDENKÄSITTELYSSÄ HYÖDYNNETYT JA KÄSITELLYT JÄTTEET SAKOKAIVOLIETE (EWC-koodi 234) Kok.määrä (t/a, m 3 /a) kuiva-aine % Alkuperä/toimittaja(t), eriteltyinä alkuperä/ tuoja (määrä suluissa) UMPIKAIVOLIETE (EWC-koodi 234) Kok.määrä (t/a, m 3 /a) kuiva-aine % Alkuperä/toimittaja(t), eriteltyinä alkuperä/ tuoja (määrä suluissa) PUHDISTAMOLIETE (EWC-koodi 1985A) Kok.määrä (t/a, m 3 /a) kuiva-aine % Alkuperä/toimittaja(t), eriteltyinä alkuperä/ tuoja (määrä suluissa) MUUT TUODUT JÄTEVESI/LIETE/JÄTEJAKEET Jätejakeiden kuvaus Kok.määrä (t/a, m 3 /a) kuiva-aine % Alkuperä/toimittaja(t), eriteltyinä alkuperä/ tuoja/jätejae (määrä suluissa) Telekatu 16, 236 TURKU Puh. (2) 274 2, fax. (2) FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11
25 Liite 4 kemiönsaaren KUNNAN/KAUPUNGIN lammala JÄTEVEDENPUHDISTAMON VIIKKOVIRTAAMAT VUODELTA 213 Viikko Kokonais- Qmax Huom. Viikko Kokonais- Qmax nro virtaama nro virtaama m3/viikko m3/d m3/viikko m3/d Huom. Täyttöohjeita: Kokonaisvirtaama = käsitelty + ohijuoksutettu vesimäärä. Qmax = kyseisen viikon suurin vuorokausivirtaama (ohitusvedet mukana). Virtaama m3/viikko tarkoittaa maanantaista maanantaihin olevan ajanjakson virtaamaa. Vaikka vuodenvaihde sattuisikin keskelle viikkoa, merkitään kuitenkin täyden viikon virtaama. Mikäli virtaamamittari on ollut epäkunnossa, arvioidaan virtaama mahdollisimman tarkasti. (Virtausmittarin ollessa pois toiminnasta maininta huomautussarakkeeseen).
26 Jätevesinäytteiden tutkimustuloksia Kemiönsaaren Veden Lammalan jätevedenpuhdistamo, yksikköprosessien tulokset LIITE 5, sivu 1/1 Kemiönsaaren Veden Lammalan jätevedenpuhdistamo (LAMMALA8) Pvm. Hav.paikka Pros.lämp. Alkal. JV ph jv CODCr BOD7ATU Kok.P Liuk.P Kok.N NH4-N jv NO23-N jv Kiintoaine Näytepaikka C mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l LAMMALA8 / 1 Lammalan puhdistamo, tuleva ja lähtevä vesi /tuleva/tuleva 7,9 7, /lähtevä2/lähtevä 5,9 7, , 2, 8 74 <,5 12 /lam/lammikko 5,2 6, 7, ,9 2, <, LAMMALA8 / 1 Lammalan puhdistamo, tuleva ja lähtevä vesi /tuleva/tuleva 6,9 7, /lähtevä2/lähtevä 4,6 6, ,1 1, <,5 8 /lam/lammikko 5, 4,2 7, ,6, <, LAMMALA8 / 1 Lammalan puhdistamo, tuleva ja lähtevä vesi /tuleva/tuleva 8,9 7, /lähtevä2/lähtevä 5,4 6, ,3, <,5 67 /lam/lammikko 14,9 4,5 7, ,34, <, LAMMALA8 / 1 Lammalan puhdistamo, tuleva ja lähtevä vesi /tuleva/tuleva 5, 7, , /lähtevä2/lähtevä 1,6 6, ,94, ,82 15 /lam/lammikko 12,6 2,5 6, ,45, ,57 29 FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11