Source: http://bazica.org/aviso-legal-importante.html
Timestamp: 2019-09-17 12:25:00
Document Index: 256585208

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1']

Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para que los documentos disponibles a través de esta página constituyan una copia fiel y exacta de los documentos originales que obran en nuestras oficinas, sin embargo, en el caso de existir alguna discrepancia prevalecerían estos últimos.
E stado Libre Asociado de Puerto Rico
REGLAMENTO SOBRE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
A tenor con las disposiciones de la Sección 4, sub-párrafos (j), (k) y (n) y la Sección 19 de la Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, Ley Número 40 del 1ro de mayo de 1945, según enmendada (22 L.P.R.A. 144 (j) y (k) y 159), se promulga el
REGLAMENTO SOBRE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DE ALCANTARILLADOS
Este Reglamento ha sido aprobado por la Junta de Directores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mediante la Resolución 1970 del 19 de junio de 2003. La promulgación de este Reglamento permite a la Autoridad cumplir y hacer cumplir los requisitos aplicables del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de las leyes federales, entre ellas la Ley Federal de Agua Limpia (33 U.S.C. §1251 et seq.) y el Reglamento General sobre Pretratamiento promulgado por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), y la reglamentación federal contenida en el 40 CFR 403.
REGLAMENTO SOBRE LOS SERVICIOS DE AGUA
Y DE ALCANTARILLADOS
Capítulo I – DISPOSICIONES GENERALES I-1
Base legal I-1
Exposición de motivos I-1
Alcance I-2
Definiciones 1-3
AAA 1-3
Abonado 1-3
Acarreador de Desperdicios a Granel 1-3
Aceite y Grasa (Animal y Vegetal) 1-3
Aceite y grasa (A base de Hidrocarburos) 1-3
Acometida de Acueducto 1-3
Acometida de Alcantarillado 1-3
Acometida Clandestina 1-3
Agua de Enfriamiento Sin Contacto 1-3
Aguas Residuales 1-3
Aguas Residuales de Procesos 1-4
Alcantarillado 1-4
Alteración (upset) 1-4
Auto-monitorización 1-4
Autoridad Reguladora 1-4
Autoridad o Autoridad de Control 1-4
Autorización de Descarga 1-4
°C I-4
Cadena de Custodia 1-4
Cargo 1-5
Código 1-5
Código Industrial Estándar (SIC) 1-5
Concentración 1-5
Consumo 1-5
Contaminante Tóxico 1-5
Contaminantes 1-5
Contaminantes de Prioridad de la EPA 1-6
Contrastación 1-6
Control de Calidad/Garantía de Calidad (QC/QA) I-6
Corrosiva 1-6
Cuenta 1-6
Cuerpo de Agua Receptor I-6
Daño Severo a la Propiedad I-6
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) I-6
Demanda Química de Oxígeno (DQO) I-7
Derivación I-7
Descarga I-7
Descarga Accidental I-7
Descarga Ilegal I-7
Descarga de Impacto I-7
Descarga Doméstica I-7
Descarga Indirecta I-7
Descarga No-Doméstica I-7
Desperdicio I-8
Desperdicio Biomédico I-8
Desperdicio Peligroso I-8
Desvío I-8
Edificio Accesorio I-8
Edificio de Apartamentos I-8
Edificios en Condominios I-8
Efluente I-8
El Público I-8
Embalse I-8
EPA I-8
Escorrentía Pluvial I-9
Examinador I-9
°F I-9
Federal Register I-9
Flujo I-9
Fórmula para Caudales Combinados I-9
Fuente de Abasto de Agua I-9
Fuente Existente I-9
Fuente Nueva I-9
Informe de Auto-Monitorización (IAM) I-11
Informe Básico de Monitorización (BMR) I-11
Ingeniero Profesional Licenciado I-11
Instalaciones Interiores I-11
Instalación de Monitorización I-11
Instalación de Pretratamiento I-11
Interferencia I-11
JCA I-12
Ley I-12
Ley Número 170 I-12
Límite Basado en la Concentración I-12
Límites Locales I-12
Límite Neto I-12
Lodos Sanitarios I-12
Llave de Paso 1-13
Manifiesto 1-13
Materia Orgánica I-13
Metro o Contador 1-13
Muestra Compuesta 1-13
Muestra Fortuita I-13
Niple 1-13
Norma Nacional Categórica de Pretratamiento 1-13
Norma de Pretratamiento 1-14
Normas de Calidad de Agua 1-14
NPDES 1-14
Operaciones de Tratamiento 1-14
O&M 1-14
Operaciones Públicas de Tratamiento (OPT) 1-14
Paso de Contaminantes Sin Tratar 1-14
Permiso de Conexión 1-15
Permiso de Descarga 1-15
Plan de Control de Descargas de Impacto 1-15
Plan de Cumplimiento 1-15
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 1-15
Persona 1-15
pH 1-15
Presidente Ejecutivo I-15
Pretratamiento 1-15
Registro de Limpieza 1-16
Reglamento 1-16
Remoción 1-16
Representante de la Autoridad 1-16
Representante Autorizado 1-16
Requisitos de Pretratamiento 1-17
Salidero 1-17
Salidero Oculto 1-17
Servicio Combinado de Acueductos 1-17
Servicio de Acueducto 1-17
Sistema de Acueducto 1-18
Servicio de Alcantarillado 1-17
Sistema de Alcantarillado 1-18
Sistema de Tratamiento Primario 1-18
Sistema de Tratamiento Secundario 1-18
Sistemas Sépticos 1-18
Sólidos Disueltos I-19
Sólidos Suspendidos Totales (SST) 1-19
Tributario I-19
Usuario Significativo 1-20
U.S.C. 1-20
Usuario 1-20
Usuario Categórico 1-20
Usuario de Descarga a Granel 1-20
Usuario Existente 1-20
Usuario No Significativo 1-20
Protección de las fuentes de abasto de agua I-20
Disposiciones adicionales para salvaguardar la salud pública I-20
Suministro de servicio de alcantarillado I-21
A quién se suministrará el servicio de alcantarillado
Acometidas de alcantarillado
Regularidad de los servicios de la Autoridad I-21
Operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado
– Prohibición de interferir con dichos sistemas
Enmiendas a este Reglamento I-22
Aviso público sobre enmiendas al Reglamento
de Pretratamiento I-22
Procedimientos judiciales I-23
Citas I-23
Capítulo II - REQUISITOS GENERALES DE PRETRATAMIENTO
Aplicabilidad II-1
Prevención de la contaminación y conservación de agua II-1
Instalaciones de Pretratamiento II-2
Instalaciones especiales para usuarios que descargan
aguas residuales que contiene manteca, grasas
animales o vegetales, aceites, grasas, arena o sustancias
Programa de operación y mantenimiento
Prohibición de descarga II-4
Obligación de obtener un permiso o autorización
Prohibiciones generales de descarga
Límites locales II-7
Límites locales de aplicación general
Límites locales específicos
Límites adicionales o más estrictos
Límites menos estrictos
Notificación sobre la implantación de límites locales
Descargas de impacto II-10
Prevención de descargas de impacto
Revisión bienal para determinar de la necesidad de
un Plan de Control de Impactos
Normas Nacionales Categóricas de Pretratamiento 11-12
A. Incorporación por refereferencia de las Normas
Nacionales Categóricas de Pretratamiento
B. Créditos por remoción
Modificación de las Normas Nacionales Categóricas
de Pretratamiento para factores fundamentalmente
diferentes II-15
D. Prohibición de la dilución como sustituto del tratamiento
Descargas a granel II-15
Publicación de los nombres de usuarios en incumplimiento
Cargos por servicio de alcantarillado II-16
Usuarios no significativos
Usuarios significativos y usuarios de descarga a granel
Sistemas alternos de cargos
Cambios en los promedios de flujo, DBO o SST
Objeción a los cargos por servicios
Modificación de las normas para obtener un ajuste neto/bruto II-19
Capítulo III - PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Aplicabilidad III- 1
Violaciones III- 1
Quién solicita y cuándo III- 1
Permiso de conexión
Autorización de descarga
Permiso de descarga (Excepto acarreadores
de desperdicios)
Permiso de descarga para acarreadores de
desperdicios a granel
Relevo del período de espera para radicar
Contenido de las solicitudes III-3
Autorizaciones de descarga
Solicitud de permiso para usuarios que no
descargan a granel
Solicitud de permiso para usuarios que descargan
a granel desperdicios no domésticos
Solicitud de permiso para acarreadores de
Decisiones sobre permisos o autorizaciones de descarga III-6
Revisión para corroborar que la solicitud está
completa para fines administrativos
Decisión de emitir o denegar un permiso
o autorización de descarga
Condiciones para obtener un permiso o autorización III-7
Apelaciones de las decisiones sobre permisos o III-9
Modificaciones al permiso o autorización III-10
Traspaso de permisos o autorizaciones III-12
Vigencia del permiso o autorización III-13
Plan de cumplimiento III-13
Denegación del permiso de descarga III-14
Capítulo IV - REQUISITOS DE MONITORIZACIÓN E INFORMES
Aplicabilidad IV-1
Obligación de suministrar información IV-1
Requisitos de muestreo y análisis IV-1
Procedimientos de muestreo y análisis
Prácticas de garantía de calidad y control
de calidad (QA/QC)
Signatarios y certificación de la solicitud IV-3
Informes básicos de monitorización IV-4
Usuarios categóricos existentes
Usuarios categóricos nuevos
Informe de progreso para el cumplimiento con IV-6
la fecha límite de las Normas Categóricas de Pretratamiento
Informes periódicos de cumplimiento IV-7
Auto-monitorización IV-8
Notificación de incumplimiento que amenaza IV-8
la salud, la seguridad y el ambiente
Notificación de problemas potenciales IV-8
Notificación de incumplimiento con los límites categóricos IV-9
Notificación de incumplimiento en los Informes
de Auto-monitorización IV-9
Notificación de cambio de condiciones IV-9
Notificación de descarga de desperdicios peligrosos IV-9
Notificación sobre Violaciones/Muestreo repetido e informes IV-11
Requisitos para el registro de información IV-11
Récords de muestreo y análisis
Conservación de récords
Instalaciones de monitorización IV-12
Inspección y muestreo IV-13
Orden de allanamiento IV-14
Información confidencial IV-14
Capítulo V – ACCIONES PARA REQUERIR EL CUMPLIMIENTO
Aplicabilidad V-1
Obligación de cumplir V-1
Notificación de incumplimiento V-1
Órdenes Administrativas V-2
Órdenes de Cumplimiento V-3
Órdenes por Consentimiento V-3
Órdenes de Cese y Desista V-4
Órdenes para Mostrar Causa V-4
Suspensiones de emergencia V-5
Terminación del permiso o autorización V-5
Imposición de penalidades administrativas V-6
Acciones civiles V-7
Acciones criminales V-8
Reembolso por gastos V-8
Compensación por daños V-8
Defensas afirmativas en caso de descargas en
incumplimiento V-9
Alteraciones (Upset)
Desvíos al tratamiento
Descargas prohibidas
Remedios no excluyentes V-12
Capítulo VI – RELACIONES COMERCIALES DE LA AUTORIDAD
Aplicabilidad VI-1
Cargos por los servicios prestados por la Autoridad VI-1
6.03 Solicitudes de servicio VI-1
6.04 Fianzas o depósitos VI-1
6.05 Pagos, suspensiones y restablecimiento del servicio VI-2
Cargos por servicio de acueducto y/o alcantarillado
cuando no es posible la lectura del contador/metro VI-2
Responsabilidad de los usuarios abonados VI-3
Responsabilidad de los usuarios no abonados VI-3
Negativa a prestar servicio VI-3
Traspaso de deudas a cuentas activas VI-3
Tomas y/o descargas clandestinas VI-4
Legalización de las tomas y/o descargas clandestinas VI-4
Suministro de contadores/metros por la Autoridad VI-4
Responsabilidad de los abonados o usuarios
con respecto a la propiedad de la Autoridad VI-4
Manipulación de los contadores/metros de agua VI-4
Obstrucciones sobre los contadores/metros
de agua VI-5
Destrucción de los contadores/metros
de agua y/o accesorios VI-5
Reubicación de un contador/metro dañado VI-5
Contrastación contadores/metros por la Autoridad VI-5
Contrastación de contadores/metros a solicitud
del abonado o del usuario VI-6
Ajustes en caso de contadores/metros defectuosos VI-6
Ajustes por deficiencias en el servicio de acueducto VI-6
Inspección de instalaciones interiores VI-6
Ajustes en caso de salideros ocultos VI-7
Servicio diversificado de acueducto VI-7
Ajustes en los cargos del agua consumida
para combatir incendios VI-7
Extensión del contrato de servicio de acueducto
para incluir el servicio de alcantarillado VI-7
Facturación del servicio de alcantarillado VI-7
Ajustes por el servicio de alcantarillado VI-8
Capítulo VII – SERVICIO DE ACUEDUCTO
Aplicabilidad VII-1
Quién puede recibir servicio de acueducto VII-1
Derechos y obligaciones relacionados con
el servicio de acueducto provisto VII-1
Presión de agua a la que se proveerá el
servicio de acueducto VII-1
Servicio de toma de agua – Propiedad,
mantenimiento y diámetro VII-1
Derivaciones de servicio VII-2
Servicios múltiples VII-2
Conexión de bombas VII-2
Conexión de sistemas independientes de agua VII-2
Utilización del servicio de acueducto – Cese de los servicios VII-2
Manejo de bocas de incendio públicas – Restricción
de uso para otros propósitos VII-2
Servicio de acueducto para combatir incendios en
sistemas privados VII-3
Pago por el uso no autorizado de los
servicios para la protección contra incendios VII-3
Desperdicio de agua VII-3
Prohibiciones sobre el uso de fuentes públicas VII-3
Capítulo VIII - DISPOSICIONES ADICIONALES
Aplicabilidad VIII-1
Cargos VIII-1
Penalidades criminales VIII-1
Ubicación de tanques y pozos sépticos VIII-2
Prohibiciones a empleados VIII-2
Prohibiciones adicionales VIII-2
Visitas a las instalaciones de la Autoridad VIII-2
Disposiciones coexistentes o contradictorias VIII-2
Estorbo público VIII-3
Disposiciones vigentes –derogadas VIII-3
Separabilidad VIII-3
Discrepancias entre la versión en inglés y
la versión en español VIII-3
Vigencia VIII-3
ARTÍCULO 1.01 – BASE LEGAL
Este Reglamento, promulgado en cumplimiento de, y de conformidad con, la Sección 4, subpárrafos (j), (k) y (n) y la Sección 19 de la Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, Ley Número 40 del 1ro de mayo de 1945, según enmendada, (22 L.P.R.A. 144 (j) y (k) y 159), tendrá fuerza de ley. La promulgación de este Reglamento permite, además, a la Autoridad cumplir y hacer cumplir los requisitos aplicables del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes federales, incluidas la Ley Federal de Agua Limpia (33 U.S.C. §1251 et seq.) y el Reglamento General sobre Pretratamiento promulgado por la EPA al amparo de 40 CFR 403.
ARTÍCULO 1.02 – EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este Reglamento tiene como propósito cumplir con las disposiciones de la Ley de Acueductos y Alcantarillados, que exige su promulgación (véase Base Legal, Artículo 1.01); facilitar, de manera ordenada, la prestación de los servicios públicos, para los cuales se creó la Autoridad; proteger las fuentes de abasto de agua; las operaciones de tratamiento de aguas usadas; los sistemas de agua potable; salvaguardar la salud pública y establecer los derechos y obligaciones de los abonados y usuarios, del público y de la Autoridad.
El propósito de la promulgación de este Reglamento es que el mismo sea administrado en un espíritu de cooperación con el público, los abonados y los usuarios sin dejar de requerir el cumplimiento del mismo y en cooperación y cumplimiento de los requisitos legales de otras agencias concernidas, federales y locales.
Este Reglamento establece los requisitos aplicables a todos los usuarios que descargan desperdicios en los sistemas de tratamiento de la Autoridad, incluidas pero sin limitarse a, las prohibiciones y limitaciones de descargas, procedimientos de concesión de permisos, requisitos de muestreo y monitorización y un sistema de cargos por el uso de los sistemas de tratamiento.
Los objetivos de este Reglamento son además:
Evitar la introducción de contaminantes en los operaciones de tratamiento que puedan dañar sus operaciones o interferir con éstas, incluido interferir con las operaciones de tratamiento en cuanto al uso o la disposición de los lodos sanitarios.
Evitar la introducción de contaminantes en las operaciones de tratamiento que puedan pasar, sin tratamiento adecuado, a las aguas receptoras, ocasionando una violación del permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes (NPDES, por sus siglas en inglés) o de las Normas de Calidad de Agua del sistema de tratamiento, o que de otra forma sea incompatible con las operaciones de tratamiento.
3. Proteger tanto al público general como al personal de la Autoridad que pueda ser afectado por las aguas residuales y el lodo sanitario en el curso de su empleo.
Evitar la contaminación por lodo sanitario y mejorar las oportunidades de reciclar y re-usar las aguas residuales y los lodos sanitarios de la operación de tratamiento.
Establecer el cargo para la distribución equitativa del costo de operación, mantenimiento y mejoramiento de las operaciones de tratamiento; y
6. Permitir a la Autoridad cumplir con las condiciones de sus permisos de NPDES, los requisitos relacionados con el uso y disposición del lodo sanitario y con cualquier otra ley, federal o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la que estén sujetos las operaciones de tratamiento.
ARTÍCULO 1.03 – ALCANCE
El Reglamento aquí contenido establece los requisitos para proteger los abastos de agua, las operaciones de tratamiento de aguas usadas y el sistema de agua potable; salvaguardar la salud pública y utilizar los servicios de acueductos y alcantarillados.
Este Reglamento tomará precedencia sobre todos los demás reglamentos promulgados por la Autoridad relacionados con el uso del servicio de acueductos y alcantarillados. Salvo cuando se disponga otra cosa en este Reglamento, el Presidente Ejecutivo de la Autoridad o un oficial designado administrará, implantará y hará cumplir las disposiciones de este Reglamento. Los derechos que se reserva la Autoridad en virtud de este Reglamento son inequívocos y perpetuos hasta que sean modificados, suspendidos o renunciados por la Autoridad o por una autoridad superior.
De conformidad con las disposiciones aquí establecidas, la Autoridad se reserva el derecho de desarrollar requisitos más estrictos en cualquier momento cuando, en la opinión del Presidente Ejecutivo de la Autoridad o de su representante autorizado, dicha acción sea necesaria para proteger los abastos de agua, la salud pública, el sistema de acueductos o alcantarillados, las operaciones de tratamiento, el cuerpo de agua receptor o para garantizar el cumplimiento de los requisitos contenidos en las leyes y/o los reglamentos Federales o del Estado Libre Asociado.
1.04 – DEFINICIONES
A menos que se disponga de otro modo, lOs siguientes términos y frases, según utilizadas en este Reglamento, tendrán los siguientes significados:
AAA – Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.
Abonado – Cualquier persona que tenga una cuenta registrada a su nombre con la Autoridad en relación con los servicios que ésta presta.
Acarreador de Desperdicios a granel – Cualquier persona que transporta y descarga aguas residuales en una operación de tratamiento por otro medio que no sea tuberías.
Aceite y Grasa (Animal y Vegetal) – Aceite y grasa de origen animal y vegetal.
Aceite y Grasa (A base de hidrocarburos) – Aceite y grasa, como petróleo y aceite mineral, medidos de conformidad con los métodos aprobados establecidos en 40 CFR 136 o cualquier otro método aplicable según especificado por la Autoridad.
Acometida de Acueducto – Conexión desde la línea matriz a la caja del contador de agua; o a falta de éste, hasta el punto en que ésta penetra en la propiedad particular.
Acometida de Alcantarillado – La conexión desde la propiedad del abonado hasta la colectora.
Acometida Clandestina – La conexión no autorizada a las operaciones de tratamiento de la Autoridad. Este término incluye, además, la reconexión no autorizada de un servicio suspendido o descontinuado.
Agua de Enfriamiento Sin Contacto – Agua usada para enfriamiento que no entra en contacto directo con ninguna materia prima, producto intermedio, producto de desperdicio o producto terminado.
Aguas Residuales – Cualquier líquido y desperdicio llevado por el agua desde residencias, edificios comerciales, instalaciones industriales y de manufactura e instituciones, ya sea tratado o sin tratar, que sea descargado en la operación de tratamiento.
Aguas Residuales de Procesos - Cualquier agua que, durante la manufactura o procesamiento, entra en contacto directo o es resultado de la producción o uso de cualquier materia prima, producto intermedio, producto terminado, producto secundario o desperdicio.
Alcantarillado – Una tubería o conducto utilizado para recolectar y/o hacer acopio de aguas residuales.
Alteración (Upset) – Un incidente extraordinario en el cual se incurre en un incumplimiento no intencional y temporal de las normas categóricas de pretratamiento debido a factores que están razonablemente fuera del control del usuario. Una alteración no incluye el incumplimiento en la medida en que éste sea ocasionado por error operacional, instalaciones de tratamiento diseñadas inadecuadamente, instalaciones de tratamiento poco adecuadas, falta de mantenimiento preventivo u operación descuidada o inapropiada.
Auto-monitorización – El muestreo y análisis que un usuario realiza para demostrar que cumple con un límite de descarga u otro requisito de reglamentación.
Autoridad Reguladora – El Administrador Regional para la Región II de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés); a menos que la EPA delegue en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico la autoridad para administrar el programa de pretratamiento al amparo de las Secciones 307 y 402 de la Ley.
Autoridad o Autoridad de Control – La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA).
Autorización de Descarga – Un documento oficial emitido por la Autoridad a favor de un usuario no significativo autorizando una descarga no incluida en un permiso de descarga.
° C – Grados Centígrados (Celsius).
Cadena de Custodia – El récord escrito de los datos relacionados con la recolección, transportación, almacenamiento, y análisis de agua y/o aguas usadas, incluyendo pero no limitándose a la identificación de las personas que manejan las muestras, las fechas, horas y procedimientos seguidos.
Cargo – La cantidad que se factura al abonado por el servicio prestado de acueducto y/o alcantarillado de acuerdo con las tarifas vigentes.
Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations (40 CFR)) – La codificación de los reglamentos generales y permanentes publicados en el Federal Register por las agencias y los departamentos ejecutivos del Gobierno de los Estados Unidos, de los cuales el Título 40 contiene los reglamentos ambientales promulgados por la EPA.
Código Industrial Estándar (SIC, por sus siglas en inglés) - Una clasificación a tenor con el Manual de Clasificación Industrial Estándar, publicado por la Oficina Ejecutiva del Presidente, Oficina de Gerencia y Presupuesto (1972), y las enmiendas a éste.
Concentración – La cantidad específica de la materia contenida en una mezcla, inclusive en solución o en suspensión, expresada en peso por unidad de volumen, en volumen por unidad de volumen o en peso por unidad de peso; por ejemplo, miligramos por litro (mg/L), mililitros por litro (ml/L) o miligramos por kilogramo (mg/kg), respectivamente.
Consumo – El volumen de agua que se suministra a un abonado.
Contador Adelantado – El contador que registra agua en exceso del consumo correcto.
Contaminante Tóxico - Los contaminantes, o combinaciones de contaminantes, incluidos los agentes patógenos que, después de ser descargados y una vez ocurrida la exposición a éstos o la ingestión, inhalación o asimilación de éstos por parte de cualquier organismo, ya sea directamente del ambiente o indirectamente por ingestión a través de la cadena alimentaria, causan muerte, enfermedad, anomalías del comportamiento, cáncer, mutaciones genéticas, mal funcionamiento fisiológico (incluido mal funcionamiento reproductivo) o deformaciones físicas en dichos organismos y sus crías. Los contaminantes tóxicos incluyen, pero no se limitan a, cualquier contaminante identificado a tenor con la Sección 307 (a) (1) de la Ley.
Contaminantes – Cualquier desperdicio de dragado, desperdicio sólido, residuo de incineración, aguas de retrolavado de filtros, aguas residuales, basura, lodo sanitario, municiones, desperdicios biomédicos, desperdicios químicos, materiales biológicos, materiales radiactivos (con excepción de los reglamentados por la Ley de Energía Atómica de 1954, según enmendada), calor, chatarra o equipo descartado, rocas, arena, tierra del subsuelo, desperdicios industriales, municipales y agrícolas, y ciertas características del agua residual (por ej., pH, sólidos suspendidos totales (SST), turbidez, color, DBO, DQO, toxicidad u olor) descargada en una operación de tratamiento.
Contaminantes de Prioridad de la EPA – Los contaminantes tóxicos designados por el Administrador de la EPA, a tenor con la Sección 307(a)(1) de la Ley según enmendada.
Contrastación – El procedimiento para probar la exactitud de un contador.
Control de Calidad/Garantía de Calidad (QC/QA, por sus siglas en inglés) – Verificaciones administrativas o de manejo de los procedimientos y prácticas utilizadas durante el muestro y análisis para garantizar la exactitud, precisión, reproducibilidad y representatividad de los datos informados.
Corrosiva – La sustancia que, por acción química o electroquímica, puede causar o causa daños, deterioro o destrucción de las instalaciones de tratamiento o de acopio de aguas residuales.
Cuenta – Récord individual que mantiene la Autoridad por los servicios prestados a los abonados.
Cuerpo de Agua Receptor – Las aguas costaneras y superficiales, según definidas por la Junta de Calidad Ambiental (JCA).
Daño Severo a la Propiedad – Con respecto a un desvío, el daño físico sustancial a la propiedad, el daño a las instalaciones de pretratamiento que ocasiona que queden inoperantes o la pérdida sustancial y permanente de recursos naturales que razonablemente se puede esperar que ocurra en ausencia de un desvío. Daño severo a la propiedad no significa pérdida económica ocasionada por demoras en la producción.
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)– La cantidad de oxígeno utilizada en la oxidación bioquímica de la materia orgánica (durante cinco (5) días a 20° C expresados como mg/L), según determinado de conformidad con el 40 CFR 136.
Demanda Química de Oxígeno (DQO) – La medida de oxígeno equivalente a la porción de materia orgánica susceptible a oxidación mediante un agente químico oxidante fuerte, según determinado, de conformidad con el 40 CFR 136.
Derivación – La extensión o ramificación de las tuberías de agua.
Descarga – La introducción de contaminantes en una operación de tratamiento sea cual fuere la fuente.
Descarga Accidental – Un incidente extraordinario en el cual ha ocurrido un incumplimiento no intencional y temporal de las condiciones establecidas en los límites de descarga de este Reglamento.
Descarga Ilegal – Una descarga no autorizada a las operaciones de tratamiento de la Autoridad.
Descarga de Impacto – Cualquier descarga de naturaleza episódica, no rutinaria, incluida pero sin limitarse a, un derrame accidental o una descarga por tandas no acostumbrada, a un flujo o concentración que podría ocasionar una violación de los Artículos 2.04 y 2.05.
Descarga Doméstica – Una descarga de aguas residuales proveniente normalmente de aparatos sanitarios (tales como inodoros, duchas, fregaderos), y que no contienen descargas no-domésticas tales como, pero no limitadas a escorrentía, utilidades y aguas de procesos.
Descarga Indirecta – La introducción de contaminantes o de desperdicios en las operaciones de tratamiento por cualquier fuente no doméstica de aguas residuales reglamentada por la Sección 307(b), (c) o (d) de la Ley.
Descarga No Doméstica – Una descarga proveniente de una fuente industrial, comercial, institucional o de la manufactura, que no es una descarga doméstica. Las aguas residuales que sean una mezcla de aguas residuales domésticas y no domé sticas en el punto de descarga, quedarán reglamentadas como aguas residuales no domésticas.
Desperdicio – Cualquier sustancia sólida, líquida, semisólida o gaseosa, o cualquier combinación de dichas sustancias, que ya haya servido su propósito útil o que se haya desechado o se haya dispuesto de ésta.
Desperdicio Biomédico – Los desperdicios de aislamiento, agentes infecciosos, sangre humana y desechos de sangre, desperdicios patológicos, objetos filosos, partes del cuerpo, ropa de cama contaminada, desperdicios quirúrgicos, desperdicios de laboratorio que puedan estar contaminados, desperdicios de diálisis y desperdicios de embalsamamiento.
Desperdicio Peligroso – Desperdicio identificado como peligroso a tenor con el 40 CFR 261 o el Reglamento para el Control de Desperdicios Sólidos Peligrosos y No Peligrosos, según enmendados, respectivamente.
Desvío – El desvío intencional de las aguas residuales de cualquier porción de la instalación de tratamiento de un usuario.
Edificio Accesorio – Cualquier edificio que depende de otro para su uso, y que está dentro de los límites de la misma propiedad.
Edificio de Apartamentos – Estructura de dos o más unidades, perteneciente a un mismo dueño, ya sea que esté destinada a vivienda, oficina, comercio o cualquier otro uso.
Edificios en Condominios – Cualquier estructura de dos o más unidades de vivienda, oficina, establecimientos comerciales o cualquier otro tipo de uso de conformidad con la Ley de Propiedad Horizontal o las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico.
Efluente – La descarga de aguas residuales a una operación de tratamiento.
El Público – Cualquier persona o personas con excepción de la Autoridad.
Embalse – Un cuerpo de agua creado o utilizado como abasto de agua. Este término incluirá además los terrenos adyacentes y las estructuras circundantes.
EPA – La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA) o, cuando sea apropiado, el Director Regional para el manejo de las aguas o cualquier funcionario debidamente autorizado por dicha agencia.
Escorrentía pluvial – Agua que después de caer como precipitación no se infiltra al terreno y fluye por éste fuera del área donde cayó.
Examinador – Un abogado nombrado por la Autoridad para presidir las Vistas Administrativas, al amparo del Reglamento sobre Procedimientos Legales Administrativos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. La persona deberá estar admitida por el Tribunal Supremo al ejercicio de la Abogacía en Puerto Rico y no será un empleado de la Autoridad.
° F - Grados Fahrenheit.
Federal Register – La publicación de la rama ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos.
Flujo – La medida volumétrica de agua, aguas residuales o cualquier otro caudal por unidad de tiempo.
Fórmula para Caudales Combinados – Las fórmulas contenidas en 40 CFR 403.6 (e) para calcular los límites alternos de concentración a fin de determinar si se cumple con las normas categóricas de pretratamiento o con este Reglamento.
Fuente de Abasto de Agua – Todo cuerpo de agua como manantiales, lechos de ríos, torrentes, arroyos, ríos, pozos profundos, pozos llanos, embalses, lagos, lagunas o cualquier otro cuerpo de agua natural o artificial de donde se suplen los acueductos de la Autoridad.
Fuente Existente – Con respecto a las Normas Categóricas Nacionales de Pretratamiento, cualquier fuente de descarga que no sea una fuente nueva según se define en el 40 CFR 401.11 (e).
Fuente Nueva – Con respecto a las Normas Categóricas Nacionales de Pretratamiento:
(1) Cualquier edificio, estructura, o instalación, desde donde hay o puede haber descarga de contaminantes, cuya construcción haya comenzado después de la publicación de las normas de pretratamiento propuestas, de conformidad con la Sección 307 (c) de la Ley que será aplicable a dicha fuente si dichas normas se promulgan, en lo sucesivo, de conformidad con dicha sección, disponiéndose que:
El edificio, estructura, o instalación se construye en un lugar en el que no hay ubicada otra fuente; o
El edificio, estructura, o instalación reemplaza en su totalidad el equipo de proceso o de producción que ocasiona la descarga de contaminantes en una fuente existente; o
La producción o los procesos de generación de aguas residuales del edificio, estructura, o instalación son sustancialmente independientes de una fuente existente presente en el mismo lugar. Para determinar si son sustancialmente independientes, deberían considerarse factores tales como en qué medida la nueva instalación está integrada con la planta existente y en qué medida la nueva instalación realiza el mismo tipo general de actividad que realiza la fuente existente.
(2) La construcción en un lugar en el que está ubicada una fuente existente tiene como resultado una modificación y no la creación de una fuente nueva si la construcción no genera un edificio, estructura, o instalación nueva que satisfaga los criterios del párrafo (1)(b) o (c) anteriores, pero en cambio altera, reemplaza o amplía el equipo de proceso o de producción existente.
(3) La construcción de una fuente nueva, según definida en este párrafo, habrá comenzado si el dueño u operador:
(a) Ha comenzado, o ha ocasionado que comience, como parte de un programa continuo de construcción en el lugar:
cualquier colocación, ensamblaje o instalación de estructuras o equipo; o
trabajo significativo de preparación del lugar, incluidos despeje, excavación o remoción de edificios, estructuras o instalaciones existentes, necesario para la colocación, ensamblaje o instalación de las estructuras o equipo de una fuente nueva; o
(b) Ha asumido una obligación contractual vinculante para la compra de instalaciones o equipo con la intención de utilizarlos en sus operaciones dentro de un tiempo razonable. Las opciones de compra o los contratos que pueden cancelarse o modificarse sin pérdida sustancial y los contratos para la realización de estudios de viabilidad, de ingeniería y de diseño no constituyen una obligación contractual a tenor con este párrafo.
Informe de Auto-monitorización (IAM) – Un informe que incluye los resultados del muestreo y análisis de las aguas residuales u otra información, y que es requerido por el permiso o la autorización sometida por el usuario ante la Autoridad en cumplimiento de un permiso o autorización u otro requisito de este Reglamento.
Informe Básico de Monitorización (BMR, por sus siglas en inglés) – Un informe requerido a un usuario categórico que provee la información de línea de base sobre el usuario y los contaminantes de sus descargas que están reglamentados por las normas categóricas de conformidad con el 40 CFR 403.12(b).
Ingeniero Profesional Licenciado (PE) – Un ingeniero licenciado por la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y miembro activo del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, según requerido por la ley.
Instalaciones Interiores – El conjunto completo de tuberías y/o accesorios localizado hasta la acometida.
Instalación de Monitorización – Un dispositivo o estructura apto y apropiado para la observación, el muestreo y/o la medición de flujo de una descarga a fin de determinar su cumplimiento de este Reglamento.
Instalación de Pretratamiento – Cualquier dispositivo o sistema utilizado para reducir la cantidad de contaminantes, eliminar contaminantes o alterar la naturaleza de las propiedades de los contaminantes en las aguas residuales antes, o en vez, de descargar, o de otro modo introducir, dichos contaminantes en las operaciones de tratamiento de la Autoridad.
Interferencia – Una descarga por un usuario, que de por sí o en conjunto con una descarga o descargas producidas por otras fuentes, inhibe o trastorna las operaciones de tratamiento, sus procesos u operaciones de tratamiento, el procesamiento de los lodos sanitarios, el uso o la disposición de los mismos, y que es causa de la violación de cualquier requisito del permiso NPDES extendido a las operaciones de tratamiento (incluido un aumento en la magnitud o duración de dicha violación) o de los requisitos relacionados con el uso o la disposición de los lodos sanitarios por las operaciones de tratamiento de conformidad con las siguientes disposiciones estatutarias, reglamentos o permisos otorgados al amparo de éstas (o con reglamentos más restrictivos de Puerto Rico): Sección 405 de la Ley, según enmendada; la Ley sobre la Disposición de Desperdicios Sólidos (SWDA, por sus siglas en inglés), incluido el Título II, mejor conocido como la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA, por sus siglas en inglés), según enmendada, e incluso los reglamentos emitidos en Puerto Rico que estén contenidos en cualquier Plan de Manejo de Lodos Sanitarios, preparado de conformidad con el Subtítulo D de RCRA, según enmendado; la Ley Federal de Aire Limpio, según enmendada; la Ley Federal para el Control de Sustancias Tóxicas, según enmendada, y la Ley Federal sobre la Protección, Investigación y Santuarios Marinos, según enmendada.
JCA – La Junta de Calidad Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Ley – Ley Federal Para el Control de la Contaminación de las Aguas, también conocida como la Ley de Agua Limpia (CWA, por sus siglas en inglés), según enmendada 33 U.S.C., §1251, et seq.
Ley Número 170 – La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 12 de agosto de 1988, según enmendada, Título 3 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas (L.P.R.A.), Sección 2101, et seq.
Límite Basado en la Concentración – Un límite basado en la potencia relativa de un contaminante en un agua residual, expresada por lo general en mg/L.
Límites Locales – Los límites específicos de efluentes aplicables a los usuarios que realizan descargas no domésticas desarrollados para evitar paso de contaminantes sin tratar o interferencia y que son necesarios para garantizar el cumplimiento renovado y continuo con el permiso NPDES de la operación de tratamiento o con las prácticas sobre el uso y la disposición del lodo sanitario.
Límite Neto – El ajuste de una limitación o norma de un efluente al amparo de este Reglamento a fin de que refleje la presencia de un contaminante en el agua de la toma de un usuario.
Lodos Sanitarios - Cualquier sólido o semisólido residual generado como resultado del tratamiento del agua o del agua residual.
Llave de Paso – La válvula localizada justo antes del contador que interrumpe el flujo del agua en la tubería.
Manifiesto – Un documento requerido para un acarreador de desperdicios en el que se lleva cuenta de la fuente, transporte y la descarga desde su origen hasta una operación de tratamiento a tenor con este Reglamento.
Materia orgánica – Materia que contiene compuestos de carbono como hidrocarburos o sus derivados producidos por organismos vivientes, tanto plantas como animales, o producidos sintéticamente, y que tienen el potencial de degradar la calidad del agua.
Metro o Contador – Un dispositivo para medir y registrar pH, la temperatura, el consumo de agua, las aguas residuales u otros flujos.
Muestra Compuesta – Una muestra recolectada durante cierto período de tiempo, conformada mediante el muestreo continuo o la mezcla de muestra discretas. La muestra puede ser compuesta como una muestra compuesta en función de tiempo; puede ser compuesta de alícuotas de muestras discretas, ya sea recolectadas en un envase a intervalos constantes de tiempo que provean muestras representativas independientemente del flujo del caudal; o como una muestra compuesta proporcional al flujo: ya sea recolectada como un volumen constante de muestras a intervalos de tiempo proporcional al flujo del caudal, o recolectada aumentando el volumen de cada alícuota a medida que aumenta el flujo mientras se mantiene un intervalo de tiempo constante entre las alícuotas.
Muestra Fortuita – Una muestra discreta individual recolectada en menos de quince (15) minutos, sin considerar el flujo o el tiempo, de conformidad con el 40 CFR 136 y 40 CFR 403.
Niple – Un pedazo de tubo que se utiliza para conectar el contador con el resto de la línea privada del abonado.
Norma Nacional Categórica de Pretratamiento o Norma Categórica – Las normas que especifican las cantidades o las concentraciones de los contaminantes o las propiedades de los contaminantes que se permite descargar a los usuarios existentes o nuevos en subcategorías industriales específicas, promulgadas por la EPA como un Reglamento a tenor con el 40 CFR Capítulo I, Subparte N.
Norma de Pretratamiento – Cualquier reglamentación que incluya un límite de descarga promulgado por la EPA de conformidad con las Secciones 307(b) y (c) de la Ley que aplique a los usuarios. Este término incluye las Normas Nacionales Categóricas de Pretratamiento y los límites de descargas prohibidas establecidos de conformidad con el 40 CFR 403.5.
Normas de Calidad de Agua – Las normas establecidas por la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico o establecidas por la EPA en 40 CFR 131, según enmendado, aplicables a las aguas superficiales y costaneras en y alrededor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
NPDES – Siglas en inglés del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes. El sistema mediante el cual se expiden permisos de conformidad con la Sección 402 de la Ley para reglamentar las descargas en las aguas navegables desde las fuentes puntuales o precisadas de contaminación, incluidas las industrias y las operaciones públicas de tratamiento (OPT).
Operaciones de Tratamiento – Todas las plantas de tratamiento, sistemas de alcantarillado u otros controles y accesorios propiedad de la Autoridad, y operados o controlados por ésta, relacionados con la recolección, transportación, almacenamiento, tratamiento, reciclaje, re-uso, disposición y manejo de las aguas residuales y de los residuos resultantes del tratamiento de dichas aguas residuales por parte de la Autoridad en un área de servicio existente o propuesta.
O&M – Operación y Mantenimiento.
Operaciones Públicas de Tratamiento (OPT) – Una operación de tratamiento, según definida en la Sección 212 de la Ley, propiedad de un Estado o Municipio (según definido en la Sección 502(4) de la Ley). Esta definición incluye cualquier dispositivo o sistema utilizado en la recolección, almacenamiento, tratamiento, reciclaje y re-uso de aguas residuales o desperdicios industriales de naturaleza líquida y cualquier modo de acopio, alcantarillados, tuberías que llevan las aguas residuales hasta una planta de tratamiento.
Paso de Contaminantes sin Tratar – La descarga que sale de una operación de tratamiento a las aguas de los Estados Unidos en cantidades o concentraciones que, de por sí o en conjunto con una descarga o descargas de otras fuentes, ocasiona una violación de cualquier requisito del permiso NPDES de la operación de tratamiento (incluidos un aumento en la magnitud o la duración de la violación).
Permiso de Conexión – Un permiso requerido a todos los abonados antes de la conexión a los sistemas de de agua y/o de alcantarillado de la Autoridad.
Permiso de Descarga – Un permiso emitido por la Autoridad a usuarios significativos que descargan a granel desperdicios no domésticos, a acarreadores de desperdicios y a ciertos usuarios no significativos, que autoriza una descarga no doméstica en una operación de tratamiento.
Plan de Control de Descargas de Impacto (SCP, por sus siglas en inglés) – Un plan preparado por el usuario para minimizar las probabilidades de descargas de impacto y acelerar las actividades de control y limpieza en caso de que ocurran.
Plan de Cumplimiento – Un plan con su respectivo itinerario que detalla las medidas correctivas que tomará un usuario para conseguir que sus descargas de aguas residuales cumplan con el Reglamento de la Autoridad.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) – Cualquier disposición de estructuras y dispositivos propiedad de la Autoridad, o que son operados o controlados por ésta, y que están diseñados para proveer tratamiento (incluido el reciclaje o re-uso) de aguas residuales.
Persona – Cualquier individuo, asociación, sociedad, compañía, firma, corporación, sociedad anónima, empresa conjunta, fideicomiso, sucesión, entidad gubernamental, municipio, comisión o cualquier otra entidad legal o sus representantes legales, agentes o cesionarios. Esta definición incluye todas las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos, corporaciones públicas o cualquiera de sus subdivisiones.
pH – El recíproco del logaritmo de la concentración del ión de hidrógeno. Esta medida se utiliza para medir la acidez o la alcalinidad de una solución acuosa. La medida se expresa en Unidades Estándar (UE).
Presidente Ejecutivo – El ejecutivo principal de la Autoridad o su representante designado.
Pretratamiento – Reducción de la cantidad de contaminantes, la eliminación de contaminantes o la alteración de la naturaleza de las propiedades de los contaminantes en las aguas residuales antes, o en vez, de descargar o de otro modo introducir dichos contaminantes en una operación de tratamiento. La reducción o alteración puede obtenerse mediante procesos físicos, químicos o biológicos o mediante cambios en los procesos o por otros medios, excepto la dilución, según se prohíbe en este Reglamento. La tecnología apropiada de pretratamiento incluye equipo de control, como tanques o instalaciones de igualación, para la protección contra descargas de impacto que puedan interferir, o de otro modo ser incompatibles, con las operaciones de tratamiento.
Registro de Limpieza – Una abertura para facilitar la limpieza de las acometidas de alcantarillado.
Reglamento - El Reglamento sobre los Servicios de Acueductos y Alcantarillados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, incluidos pero sin limitarse a, sus apéndices, anejos y enmiendas a éste, y toda la reglamentación de la EPA y de la JCA adoptada por referencia en el mismo.
Remoción – La reducción de la cantidad de un contaminante en el efluente de la operación de tratamiento o la alteración de la naturaleza de un contaminante durante el tratamiento en la operación. La reducción o alteración puede obtenerse por medios físicos, químicos o biológicos y puede ser el resultado de las capacidades específicamente diseñadas de la operación de tratamiento o puede ser incidental a la operación del sistema de tratamiento. La remoción no se entenderá como la dilución de un contaminante en la operación de tratamiento.
Representante de la Autoridad – Una persona debidamente autorizada por escrito de la Autoridad para actuar en su nombre.
Representante Autorizado –
(1) Si el usuario es una corporación:
El presidente, secretario, tesorero o un vicepresidente de la corporación a cargo de una función principal de la empresa, o cualquier otra persona que realice funciones similares de política o de toma de decisiones para la corporación; o
El gerente de una o más instalaciones de manufactura, producción u operación que emplee a más de doscientas cincuenta (250) personas o que tenga ventas o gastos brutos anuales que sobrepasen los veinticinco (25) millones de dólares (en dólares del segundo trimestre de 1980), si se le ha asignado o delegado al gerente la autoridad para firmar documentos, de conformidad con los procedimientos corporativos.
(2) Si el usuario es una sociedad o un negocio propio: un socio general o el dueño, respectivamente;
(3) Si el usuario es una entidad del gobierno federal, del Estado Libre Asociado o del gobierno municipal: un director o el funcionario de mayor jerarquía nombrado o designado para fiscalizar la operación y el desempeño de las actividades de la entidad gubernamental, o la persona designada por éste.
(4) Las personas descritas en los párrafos (1) al (3) anteriores, pueden designar a otro representante autorizado si la autorización se hace por escrito, si la autorización especifica la persona o el puesto responsable por la operación general de la instalación desde donde se origina la descarga o que tiene la responsabilidad general por los asuntos ambientales en la compañía y si la autorización escrita se somete ante la Autoridad.
Requisitos de Pretratamiento – Todos los requisitos sustantivos o de procedimiento, y las prohibiciones de descarga, normas categóricas de pretratamiento y los límites locales, establecidos en este Reglamento, impuestos a un usuario.
Salidero – Cualquier materia prima, producto, agua, aguas residuales o lodos sanitarios que escapa de una tubería o instalación.
Salidero Oculto – La salida indetectable de agua en tuberías subterráneas o de tuberías ubicadas bajo losas o empotradas en paredes.
Servicio Combinado de Acueductos – El uso del servicio de acueductos para fines domésticos y no domésticos en combinación.
Servicio de Acueducto – El agua suministrada a los usuarios.
Servicio de Alcantarillado – El servicio que se brinda a los usuarios por medio del sistema de alcantarillado.
Sistema de Acueducto – Instalaciones, operaciones de tratamiento de agua, tuberías y accesorios que funcionan como una unidad para proveer servicio de acueducto a una comunidad.
Sistema de Tratamiento Primario - Sistema de tratamiento de aguas residuales en el que sólo se obtiene la separación física o mecánica de los sólidos contenidos en los líquidos.
Sistema de Tratamiento Secundario – Un sistema de tratamiento en el cual, además de obtener la separación física y mecánica de los sólidos contenidos en los líquidos, se logra la degradación de la materia orgánica por medios biológicos.
Sistema de Alcantarillado – Todos los sistemas, instalaciones o propiedades, utilizadas o utilizables, o que tienen la capacidad, al presente, para poder usarse en un futuro en conexión con la recolección y el acopio de las aguas residuales, que son propiedad de la Autoridad, operados o controlados por ésta. El sistema de alcantarillado incluye estaciones de bombeo, líneas interceptoras, de recolección, laterales, de presión, colectoras y todos los accesorios y equipo necesarios, mejoras a cualesquiera de tales propiedades, construidas o adquiridas hasta el presente y que en el futuro se construyan o se adquieran, y todas las propiedades, derechos, servidumbres y franquicias relacionadas con dichas instalaciones y consideradas necesarias o convenientes por la Autoridad para la operación de dicho sistema.
Sistemas Sépticos - Instalaciones subterráneas para el tratamiento y disposición de aguas residuales mediante la sedimentación y la percolación al terreno. Dichos sistemas pueden incluir, pero no se limitan a:
(1) Tanque Séptico – El tanque en el que se asientan y se descomponen las aguas residuales.
(2) Pozo Filtrante o de Lixiviación – Una fosa o pozo de fondo abierto a través del cual se aplica el efluente al terreno mediante percolación después de asentado en un tanque séptico.
(3) Pozo Séptico – Un pozo o fosa en la que se supone ocurra sedimentación y percolación en el mismo compartimiento. Este tipo de sistema no está recomendado en la mayoría de las aplicaciones.
(4) Trincheras de Lixiviación – Área o conjunto de zanjas, a través de las cuales se aplican al terreno las aguas residuales después de asentadas en un tanque séptico. Esto se utiliza normalmente en vez de una fosa de lixiviación.
Sólidos Disueltos – La porción de sólidos que pasa a través de un filtro bajo las condiciones especificadas en el método analítico aplicable.
Sólidos Suspendidos Totales (SST) – El total de materia suspendida que flota en la superficie de, o que se encuentra suspendida en el agua, en las aguas residuales o en otros líquidos, y que es removible por filtración, según determinado de conformidad con el 40 CFR 136.
Tributario – Una corriente o río que desemboca en un río más grande o en un lago u otro cuerpo de agua.
Troncal Principal – La tubería principal que recoge las aguas usadas.
Usuario Significativo – Significará un usuario que descarga aguas residuales no doméstica que es:
Un usuario sujeto a una Norma Nacional Categórica de Pretratamiento; o
Un usuario que:
(a) Descarga un promedio de 10,000 galones diarios o más de aguas residuales no domésticas (excluidas las aguas residuales sanitarias, las de enfriamiento sin contacto y las de purga de caldera); o
Aporta un caudal no doméstico que constituye el cinco (5) por ciento o más de la capacidad hidráulica u orgánica en temporada seca de una planta de tratamiento en particular; o
(c) Es designado como usuario significativo por la Autoridad sobre la base de que la descarga del usuario tiene un potencial razonable para afectar adversamente las operaciones de tratamiento o de violar cualquier norma o requisito de pretratamiento.
(3) Cuando se determina que un usuario que satisface los criterios contenidos en el párrafo (2) no tiene un potencial razonable para afectar adversamente la operación de tratamiento o de violar cualquier requisito de pretratamiento, la Autoridad puede determinar, en cualquier momento, por iniciativa propia o en respuesta a una petición recibida de un usuario, y de conformidad con los procedimientos descritos en 40 CFR 403.8 (f)(6), que dicho usuario no debe ser considerado un usuario significativo.
Usuario – La persona que utiliza los servicios de acueducto y/o alcantarillado, ya sea o no dicha persona el abonado.
Usuario Abonado – La persona que utiliza los servicios de acueducto y/o alcantarillado registrados a su nombre en la Autoridad.
Usuario No-Abonado – La persona que utiliza los servicios de acueducto y/o alcantarillado registrados a nombre de otra persona.
Usuario Clandestino – La persona que utiliza el servicio de acueducto y/o de alcantarillado sin las autorizaciones o permisos requeridos por este Reglamento.
Usuario Categórico – Un usuario sujeto a las normas categóricas de pretratamiento promulgadas por la EPA.
Usuario de Descarga a Granel – Un usuario que descarga en una operación de tratamiento por medio de un acarreador.
Usuario Existente – Un usuario que descarga en las operaciones de tratamiento de la Autoridad a la fecha de efectividad de este reglamento.
Usuario No Significativo – Un usuario que descarga desperdicios no domésticos y que no es un usuario significativo.
ARTÍCULO 1.05 PROTECCIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTO DE AGUA
Se prohíbe descargar o liberar en una fuente de abasto de agua o en sus tributarios, aguas residuales sin tratar, desperdicios y sustancias industriales, líquidos o cualquier materia u objetos que puedan contaminar las aguas y/o causar cualquier daño a sus plantas y equipo. Esta prohibición incluye arrojar o depositar en las riberas o a orillas de los abastos de agua o en cualquier registro de dichas aguas residuales, o cualquier sustancia, líquido, materia sólida u objeto. En general, está prohibido cualquier acto que pueda contaminar el agua de los acueductos de la Autoridad o impedir su eficacia.
ARTÍCULO 1.06 DISPOSICIONES ADICIONALES PARA SALVAGUARDAR LA SALUD PÚBLICA
De la misma forma, está prohibido bañarse, nadar, lavar ropa, dar agua o bañar animales, escupir o lavar vehículos en los abastos de agua o utilizar los acueductos y las aguas de sus tributarios de forma tal que se comprometa la salud pública o se altere el estado físico, químico o bacteriológico de las aguas. Se prohíbe además orinar, defecar, arrojar o depositar orina, excremento o estiércol en los terrenos circundantes, en las riberas de los tributarios, así como depositar melaza, cualquier desperdicio o basura, cuerpos de animales, desperdicios de mataderos, perreras o mercados de carne en donde los abastos de agua pudieran contaminarse, o cualquier desperdicio que contenga materia orgánica o productos químicos nocivos a la calidad de las aguas, tales como, pero sin limitarse a, detergentes y derivados de petróleo, etc.
La Autoridad puede ordenar la remoción o entierro de la materia prohibida y, si no es removida en un plazo de veinticuatro (24) horas, puede hacerlo a expensas del infractor.
ARTÍCULO 1.07 – SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO
La Autoridad prestará servicios de alcantarillado a cualquier persona cuya propiedad tenga acceso a las troncales en uso y que haya cumplido con todos los requisitos establecidos. El dueño u operador de cualquier edificio o estructura adyacente a cualquier calle, avenida o vía pública que tenga un sistema de alcantarillado o que pueda tener acceso al mismo, se registrará como abonado sujeto a los términos y condiciones requeridos por la Autoridad. Dicha persona cesará de utilizar cualquier otro medio de disposición de aguas residuales, cuya descarga no está prohibida por este Reglamento, a menos que dicha persona sea dueña de un sistema independiente para tal disposición, y que esté construido y operado de conformidad con todas las leyes y reglamentos aplicables del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos.
Las instalaciones del servicio de alcantarillado que conectan el alcantarillado de la Autoridad con la instalación del abonado en la colindancia del mismo, quedará bajo el control exclusivo de la Autoridad y será propiedad de la Autoridad aunque el costo de dichas instalaciones pueda haber sido sufragado por el abonado.
La Autoridad será responsable del mantenimiento de las conexiones hasta el límite de la propiedad del abonado, excluyendo las instalaciones para uso exclusivo del abonado. El abonado será responsable del mantenimiento de todas las instalaciones dentro de los límites de su propiedad o de las que sean para su uso exclusivo.
ARTÍCULO 1.08 – REGULARIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA AUTORIDAD
La Autoridad brindará servicios de acueducto y alcantarillado de la forma más regular y continua posible, pero puede interrumpir los mismos por razón de circunstancias especiales, tales como, pero sin limitarse a, una disminución en el volumen de agua, reparaciones y mejoras a los sistemas en operación. Sin embargo, la Autoridad se reserva el derecho de interrumpir dichos servicios sin notificación previa, para reparaciones de emergencia y para evitar daños a su propiedad en caso de huelgas, órdenes de autoridades competentes o por causas accidentales o de fuerza mayor, enemigos públicos o cuando haya situaciones peligrosas que amenazan la vida, la salud y la propiedad de la ciudadanía. Dichas interrupciones no constituirán un incumplimiento de contrato por parte de la Autoridad y, ni la Autoridad ni sus empleados serán considerados responsables por las interrupciones del servicio debido a dichas causas. No obstante, la Autoridad utilizará los medios razonables para reestablecer los servicios tan pronto como sea posible. Cuando sea posible, la Autoridad informará al público sobre cualquier interrupción necesaria de los servicios.
ARTÍCULO 1.09 OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – PROHIBICIÓN DE INTERFERIR CON DICHOS SISTEMAS
Únicamente los empleados y los agentes debidamente autorizados de la Autoridad o una persona contratada por la Autoridad al amparo de un contrato de operación y mantenimiento operará los sistemas de acueductos y alcantarillados de este organismo e instalará las conexiones y realizará otros trabajos en dichos sistemas. Está prohibido a cualquier persona no autorizada realizar dichos actos para manipular, alterar, obstruir, dañar, mutilar, destruir o interferir con cualquier instalación o cualquier parte de dichos sistemas.
ARTÍCULO 1.10 – ENMIENDAS A ESTE REGLAMENTO
Ninguna de las disposiciones de este Reglamento se interpretará como una restricción a la facultad de la Junta de Gobierno de la Autoridad para enmendar e imponer otros términos y condiciones de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables y según se establece en 40 CFR 403.18.
Para enmendar este Reglamento, la Autoridad celebrará una vista pública y cumplirá con los requisitos establecidos en la Ley 170.
ARTÍCULO 1.11 – AVISO PÚBLICO SOBRE ENMIENDAS AL REGLAMENTO DE PRETRATAMIENTO
Se publicará un aviso público por lo menos una vez en los dos periódicos de mayor circulación en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El aviso incluirá: la fecha, hora, lugar y naturaleza de la vista requerida que la Autoridad celebrará para enmendar este Reglamento. El aviso se publicará con treinta (30) días de antelación a la fecha de la celebración de la vista y cumplirá con las normas de publicación establecidas en la Ley 170.
ARTÍCULO 1.12 – PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
La Autoridad puede solicitar un procedimiento de interdicto y cualquier otro remedio legal, conforme a la ley, para hacer valer los requisitos contenidos en este Reglamento.
ARTÍCULO 1.13 - CITAS
A menos que se declare específicamente, todas las citas contenidas en este documento harán referencia a este Reglamento.
REQUISITOS GENERALES DE PRETRATAMIENTO