Source: http://stavebnikomunita.cz/page/vyhlaska-c-499-2006-sb-o-dokumentaci-staveb
Timestamp: 2020-02-25 10:07:15+00:00
Document Index: 5697265

Matched Legal Cases: ['§ 104', '§ 194', '§ 105', '§ 110', '§\n104', '§ 110', '§ 117', '§ 134', '§ 125', '§ 125', '§ 128', '§ 128', '§ 2', '§ 5', '§ 104', '§ 194', '§ 92', '§ 133', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 194', '§\n2', '§ 2', '§ 2', '§ 153', '§ 157', '§ 158', '§ 133', '§ 15', 'zákona č. 309']

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, - stavebnikomunita.cz
Stáhnout zákon: Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
(1) Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro
ohlašované stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního
zákona, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro
provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. Dále
stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti
stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na rozsah a obsah projektové
dokumentace pro stavby letecké, stavby drah a na dráze včetně zařízení
na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního
(K § 105 odst. 5 a § 110 odst. 5 stavebního zákona)
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §
104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební
povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení
stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního
zákona je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(K § 134 odst. 6 stavebního zákona)
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven
v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(K § 125 odst. 6 stavebního zákona)
(1) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby pořizované
podle § 125 odst. 1 a 3 stavebního zákona je stanoven v příloze č. 3 k
(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené
projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu
přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
(K § 128 odst. 7 stavebního zákona)
Náležitosti dokumentace bouracích prací připojované k ohlášení záměru
odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 stavebního zákona stanoví příloha
Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
a způsob jejich vedení stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.
Přechodné a závěrečné ustanovení
Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentace podle § 2, 3, popřípadě § 5,
posuzované po 1. lednu 2007, pokud byly zpracovány převážně před dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky.
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členěné na
jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat
druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu
stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo
stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod
kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho
autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika
stavby a její účel,
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku
a o majetkoprávních vztazích,
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí,
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a
jiná opatření v dotčeném území,
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na
ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové
ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách
bytových a nebytových.
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby,
která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v
památkové zóně,
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní
souvisejících,
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a
řešení vnějších ploch,
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v
klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na
poddolovaném a svážném území,
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch
a komunikací,
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční
polohový a výškový systém,
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a
technologické provozní soubory,
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich
minimalizace,
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není
uveden v části F.
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na
ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
d) umožnění evakuace osob a zvířat,
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické
náročnosti budov,
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon,
agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní
pásma apod.
splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z
hlediska ochrany obyvatelstva.
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve
stavbě vyskytují)
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického
a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového
podkladu zpravidla v měřítku 1:5000 až 1: 50 000 s napojením na
dopravní a technickou infrastrukturu a s vyznačením ochranných,
bezpečnostních a hlukových pásem,
b) koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku
1:1000 nebo 1: 500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko
1: 5000 nebo 1: 2000; u změny stavby, která je kulturní památkou, u
stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1: 200. Na
koordinační situaci zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy se
vyznačují hranice pozemků a jejich parcelní čísla, zakresluje se
umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a
staveb na nich, stávajících a navrhovaných pozemních a inženýrských
objektů, přípojek na technickou infrastrukturu, s řešením dopravy
včetně dopravy v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem,
výškových kót, geologických sond, hranice staveniště a případných
dalších záborů a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace na komunikacích,
c) u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma
rozvodů energií, základní schéma rozvodu vody a čistění odpadních vod,
d) návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními
předpisy vydanými k provedení zákona o zeměměřictví^1).
a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování
b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření
energií.^2)
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a
přístupy na staveniště,
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných
zájmů,
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících
objektů,
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci,^3)
a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb
zařízení staveniště,
b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových
míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště.
Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro
jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění:
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu
a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,
orientace, osvětlení a oslunění,
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na
užití objektu a jeho požadovanou životnost,
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického
a hydrogeologického průzkumu,
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných
negativních účinků,
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí,
protiradonová opatření,
a) půdorysy základů v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením
jejich konstrukce, umístění šachet, průběhu kanálků, přípojek
inženýrských sítí a jejich výškového řešení, hladiny spodní vody,
navržení izolací proti spodní vodě nebo zemní vlhkosti, proti pronikání
radonu z podloží podle potřeby,
b) půdorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100, popřípadě
1:200, vyjadřující architektonické a stavební řešení ve zvoleném
konstrukčním systému s uvedením způsobu jejich užívání, popřípadě
funkčního určení a základních rozměrů místností, prostorů a hlavních
konstrukcí, rozměrů prvků výplní otvorů, u půdorysu střechy polohu
okapů a svodů a s vyznačením technického vybavení budovy, včetně řešení
zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
c) řezy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se schématickým vyznačením
nosných konstrukcí, výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupů,
původního i upraveného terénu, vztažených k nadmořské výšce prvního
nadzemního podlaží,
d) pohledy, schématicky dokumentující celkové architektonické řešení s
vyznačením architektonických prvků jako jsou balkony, lodžie, arkýře
apod.; u změn staveb i pohledy stávajícího stavu,
g) výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace v měřítku 1:100 nebo 1:200,
h) doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva,
axonometrie, panoramatické pohledy apod.); u stavby, která je kulturní
památkou a stavby v památkové rezervaci nebo památkové zóně, se výkresy
pod písm. a) až c) zpracovávají v měřítku 1 : 50.
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny,
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při
návrhu nosné konstrukce,
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů,
technologických postupů,
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby,
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích
konstrukcí či prostupů,
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné
literatury, software,
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.
c) výkres skladby - sestavy dílců montované betonové konstrukce,
c) stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího
založení,
d) statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci
působí dynamické namáhání.
e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a
umístění požárních výtahů,
f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových
vzdáleností,
g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními
látkami,
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními
zařízeními,
Výkresy se dokládají v souladu s právními předpisy vydanými k provedení
zákona o požární ochraně.
a) vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob
napojení na vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního
zařízení; zdůvodňuje se volba systému vytápění a přípravy teplé a
užitkové vody,
b) kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a
roční), bilance potřeby paliva a surovin, dimenzování veškerého
strojního zařízení (kotlů, čerpadel boilerů, výměníků apod.),
dimenzování komínů, stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace a
měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost
práce a požární ochranu,
c) zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o
jednotlivých vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a
vedení, popis umístění spotřebičů chladu a koncových elementů,
požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů
jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení chladicích
systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a
regulačních stanic,
d) vzduchotechnické zařízení - základní údaje (parametry venkovního a
vnitřního prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného
zařízení, výchozí podklady pro dimenzování zařízení), popis a funkce
vzduchotechnických zařízení a jejich provoz, požadavky na energie a
média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled navržených výkonů
a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví, ochrany proti hluku a
vibracím, řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení,
způsob ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti při realizaci
a následném provozu zařízení,
e) zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů,
jejich funkce, charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a
charakteristika provozu a prostředí, výchozí parametry pro výpočty
zařízení měření a regulace,
f) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody,
množství splašků, provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky
připojování na sítě technické infrastruktury),
g) plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak
plynového média, technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených
spotřebičů, údaje o fakturačním popř. podružném měření odběru plynu,
základní údaje o regulačním a měřícím zařízení, místo a provozní
podmínky připojení na plynovod včetně umístění hlavního uzávěru plynu,
popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu plynu v budově,
h) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé
prostory, energetické bilance instalovaného a maximum soudobého
příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh
osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce
řešení; pro bleskosvody stručný popis zařízení, způsob provedení s
uvedením místních uzemňovacích podmínek,
i) zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení
ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení
kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení,
j) zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro
dopravu osob a nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a
orientace, lůžek, evakuační, požární) s jejich základními parametry.
Obsahuje pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitřních
rozvodů a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, dále případné
umístění zařizovacích předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení
některých speciálních prostorů jako kotelen, předávacích stanic tepla,
rozvoden, ústředen a regulačních stanic, jejichž dispoziční řešení bývá
obvykle součástí výkresů stavební části.
Zpracovávají se potřebné výpočty tepelně technické, akustické,
osvětlení nebo oslunění.
Inženýrskými objekty se rozumí mosty, tunely, podchody, propustky,
hydrotechnické a hydroenergetické objekty, komunikace s výjimkou staveb
uvedených v § 194 písm. c) stavebního zákona, provozní prostranství,
odstavná a parkovací stání, terénní úpravy, hřiště, sítě technické
infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, tepelné rozvody,
kolektory, včetně přípojek na sítě technické infrastruktury, vnější
silnoproudé rozvody, veřejné osvětlení) popřípadě další inženýrské
objekty, které jsou řešeny jako samostatná projektová dokumentace.
Pokud mají inženýrské objekty charakter pozemních (stavebních) objektů,
zajišťuje se požárně bezpečnostní řešení v souladu s bodem F.1.3
d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich
zneškodňování,
e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro
navrhované řešení,
g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích,
dopravě, skladování apod.,
h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s
a) situace inženýrského objektu včetně vyvolaných přeložek komunikací,
koryt vodních toků, sítí technické infrastruktury, objektů určených k
demolici nebo rekonstrukci,
c) výkresy technických objektů (čerpací stanice, trafostanice, šachty
apod.) v měřítku 1:100,
d) výkresy technických úprav komunikací pro užívání osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace v měřítku 1:100 nebo 1:200,
Objekty sdružených tras (kolektory, technické chodby a kanály) se
dokumentují obdobně jako pozemní objekty.
Zpracovávají se pouze u staveb a objektů, které to z konstrukčních
důvodů a z důvodů posouzení stability vyžadují (mosty, tunely,
propustky, podchody, jímky a nádrže apod.).
Provádějí se hydrotechnické výpočty, návrhy sítí včetně energetických
objektů, stanovení kapacitních potřeb.
e) základní skladba technologického zařízení (účel, popis a základní
parametry),
f) popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě,
požadavky na dopravu vnitřní i vnější,
h) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně
požadavků a míst napojení.
a) základní technologická schémata dokladující účel a úroveň
navrhovaného výrobního procesu,
b) dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich
zabudování (půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1:100).
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované
na základě územního rozhodnutí (§ 92 odst. 1 stavebního zákona) nebo z
iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb (§ 133
odst. 3 stavebního zákona)
Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje části:
A. Pozemní stavební objekty
B. Inženýrské objekty
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až C členěné na
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně
pro jednotlivé stavební objekty (pozemní a inženýrské), případně
provozní (technologické) soubory, pokud se ve stavbě vyskytují; vychází
se z projektové dokumentace podle § 2. Zpracovávají se pouze ty části
projektové dokumentace pro provádění stavby, které nejsou shodné s
projektovou dokumentací podle přílohy č. 1.
Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné
práce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na
stavbu. Pokud je pro podrobnosti nutné zpracovat některou z těchto
dokumentací, musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro
provádění stavby výslovně uveden.
Zpracovává se ve stejné skladbě a členění jako v projektové dokumentaci
uvedené v příloze č. 1, z níž příslušné údaje přebírá s tím, že se:
a) zpřesňují, doplňují a zdůvodňují veškeré údaje a případné odchylky
oproti ověřené projektové dokumentaci,
b) zdůvodňují a zpřesňují technická, konstrukční, materiálová nebo
dispoziční řešení,
c) případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo
a) výkresová dokumentace v rozsahu bodu A.1.2 nebo B.2,
b) výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo
tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní
požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat,
c) legendy doplňují výkresy jen v nezbytném rozsahu o údaje, které
nelze vyjádřit graficky.
3. Výpočty
Zpracovávají se v potřebném rozsahu a kontrolovatelné formě. Výpočty
jsou součástí dokumentace a připojují se jako doklady ve dvou
vyhotoveních.
A. Pozemní (stavební) objekty
1. Architektonické a stavebně technické řešení
Zpracovává se podle společných zásad a
a) uvádí výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů,
b) zdůvodňuje případné změny technického, konstrukčního a dispozičního
řešení, vyplývající ze schvalovacího řízení předchozího stupně,
c) stanovuje požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a
materiálových variant dodavatelské dokumentace,
d) obsahuje podrobné požadavky technického a materiálového řešení
bezbariérových úprav,
e) řeší způsob likvidace přebytečných zemin nebo odpadů.
1.2. Výkresová dokumentace
Zpracovává se podle společných zásad a obsahuje:
a) podklady pro vytyčovací výkres objektu s údaji o geodetickém
polohovém a výškovém referenčním systému a odstupech od sousedních
pozemků, napojení na technickou infrastrukturu a vyznačení terénních
úprav, s označením stavebních objektů, resp. provozních souborů,
b) půdorysy celkové v měřítku 1:50 nebo 1:100 (výkopy, základy,
půdorysy podlaží, střechy),
c) půdorysy dílčí v měřítku 1:50 a větším, s legendou místností a
uvedením povrchových úprav stěn, podlah, podhledů apod.,
d) řezy (v potřebném rozsahu a měřítku),
e) pohledy na všechny plochy fasády objektu,
f) výpisy truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků,
g) výkresy bezbariérových úprav v měřítku 1: 50 včetně potřebných
Součástí výkresové dokumentace mohou být rovněž:
- dokumentace strojů a zařízení, které jsou součástí stavební části;
zpracovávají se obdobně jako dokumentace strojů a zařízení
technologické části (část C této přílohy),
- odkazy na pozice prvků vnitřního vybavení (interiéru), jejichž
dokumentace je součástí projektové dokumentace podle § 2 nebo tvoří
samostatnou část projektové dokumentace,
- výkresy výrobků, strojů a pomocných konstrukcí, stavebních a
montážních zařízení (např. konstrukce lehké prefabrikace, konstrukce
truhlářské, zámečnické, klempířské, atypické staveništní prefabrikáty,
konstrukce kabelových a potrubních rozvodů apod.); jsou součástí
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.
2. Stavebně konstrukční část
Zpracovává se pro betonové, kovové, dřevěné a jiné nosné konstrukce.
a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených
b) definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků
(případně odkaz na výkresovou dokumentaci),
c) údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu (stálá, užitná,
klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.), d) údaje o
požadované jakosti navržených materiálů,
e) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na
provádění a jakost navržených konstrukcí,
f) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných
- stanovených příslušnými technologickými předpisy a ČSN,
g) v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího
současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření
k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně
bezprostředně sousedících objektů,
h) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby
(obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí
konstrukce splňovat),
i) požadavky na protipožární ochranu konstrukcí,
j) seznam použitých podkladů: předpisů, ČSN, literatury, výpočetních
programů apod.,
k) požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na
příslušné předpisy a normy.
a) výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1:50, výjimečně 1:100,
včetně sklopených řezů, pohledů a detailů v potřebných podrobnostech; z
výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech
konstrukčních prvků a detailů,
b) výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů,
pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou
dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech
c) detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1:20 nebo 1:10, (1:5),
d) schéma prefabrikovaných stavebních dílců,
e) schéma vyztužení monolitických betonových konstrukcí, které na
základě podrobného statického výpočtu slouží jako podklad pro
vypracování podrobných výkresů výztuže (dokumentace zajišťovaná
zhotovitelem stavby); schéma musí obsahovat pohledy a dostatečné
množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli,
polohu a průřezovou plochu, příp. počet vložek příslušného profilu,
f) výkresy sestavy, podrobností a kotvení ocelových konstrukcí
obsahující půdorysy, modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující
nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a
podrobností vlastní konstrukce a jejího kotvení, tj. údajů potřebných
pro vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby,
g) výkresy sestavy, podrobností a kotvení dřevěných konstrukcí
pro vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.
2.3. Podrobný statický výpočet
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze
statického výpočtu vypracovaného v projektové dokumentaci podle § 2. Je
úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční
části a výkresové dokumentace pro provedení stavby.
Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových
monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace
kovových a dřevěných konstrukcí). Statický výpočet musí být
kontrolovatelný, tzn. musí být přehledný, aby bylo možno sledovat
postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a
výpočetní model.
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména:
a) průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně
rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti
předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci projektové
dokumentace podle § 2,
b) použité podklady: normy, předpisy, literaturu, dimenzovací programy
c) statické schéma konstrukce,
d) údaje o materiálech a technologiích,
e) rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů
zatížení a součinitelů kombinace,
f) výpočetní modely, výpočetní schémata,
g) návrh a posouzení všech nosných prvků,
h) výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí,
i) návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které
rozhodujícím způsobem ovlivňujících bezpečnost konstrukce,
j) postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání,
zasypávání dokončených konstrukcí apod.
3. Technika prostředí staveb
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad a případné
zpětné požadavky na stavební část a ostatní profese jsou podkladem pro
celkovou koordinaci dokumentace pro provádění stavby.
3.1. Zařízení pro vytápění staveb
3.1.1. Technická zpráva
a) typ zdroje tepla kotelna (na pevná, kapalná a plynná paliva),
výměníková, předávací stanice, zařízení zpětného získávání tepla,
tepelné čerpadlo apod., akumulační zdroj tepla,
b) klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky
(uvažovaná venkovní výpočtová teplota, průměrná denní venkovní teplota
v otopném období, počet otopných dnů v roce, provoz - počet hodin za
den, počet pracovních dní v týdnu a v roce, krajinná oblast se zřetelem
na intenzitu větru, poloha budovy v krajině, průměrná vnitřní výpočtová
teplota plný provoz/útlum, typ provozu - plně automatický, ruční,
provozní režim - trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný,
přerušovaný apod.,
c) přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně- technických
vlastností stavebních konstrukcí,
d) přehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát
prostupem, větráním, celkových tepelných ztrát, přehled trvalých a
proměnných tepelných zisků budovy,
e) přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených na
rozvody tepla s uvedením jmenovitých potřebných tepelných příkonů
(tepelného příkonu předehřívače, ohřívače, příp. ohřívače vody),
f) výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody na základě
bilance předané specialistou zdravotní techniky,
g) stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla,
h) stanovení a přehled roční potřeby tepla pro vytápění,
vzduchotechniku a přípravu teplé vody, celková roční potřeba tepla v
MWh/rok, příp. GJ/rok,
i) výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející z hodnot
potřebného tepelného příkonu pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev
teplé vody,
j) popis přípojky primárního média, nominální parametry, sjednané
množství odběru (tepelný příkon a roční odběr),
k) popis výměníkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry
primární a sekundární strany, zabezpečovací a regulační systém,
l) umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení,
m) výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a
technické řešení,
n) výpočet průřezu kouřovodů a komínů,
o) řešení požární bezpečnosti kotelny,
p) popis uvažovaného otopného systému (vodní, parní, nemrznoucí
kapalina, apod.), nominální teplotní spád, tlakové pásmo, typ okruhů
rozvodu tepla (jednotrubkové, dvoutrubkové),
q) rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný
výkon, průtok,
r) tlaková ztráta, způsob regulace (kvantitativní/kvalitativní),
parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,
s) popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění,
t) způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla,
u) zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací
v) tlakové poměry při vychladlé soustavě (plnící tlak, provozní tlak,
maximální tlak, otevírací tlak pojistného ventilu),
w) výpočet pojistného ventilu,
x) popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů,
y) popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou
soustavu, regulace,teploty v prostoru,
z) popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu,
způsob,regulace teploty, nominální tepelné výkony, průtoky, tlakové
ztráty výměníků,
aa) parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,
bb) měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění,
typ, vyhodnocení,
cc) popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu,
tepelný výkon,
dd) způsob regulace přípravy teplé vody,
ee) typy navržených zařízení,
ff) potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace,
gg) výpis materiálů potrubí jednotlivých částí soustavy, definice
nátěrů, tepelných izolací, popis způsobu zavěšení potrubí, uložení a
3.1.2. Výkresová část
a) zakreslení zařízení pro zásobování teplem do půdorysů jednotlivých
podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším (u
rozsáhlých objektů v měřítku 1:100),
b) v případě složitějších a rozsáhlejších kotelen, výměníkových stanic
a strojoven rozvodu tepla pro ústřední vytápění detailní výkresy
půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50, 1:25,
e) svislé schéma otopné soustavy.
3.2. Zařízení pro ochlazování staveb
3.2.1. Technická zpráva
a) soupis výchozích podkladů (použitých právních předpisů, technických
b) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná
nejvyšší venkovní výpočtová teplota, letní entalpie vzduchu, počet
provozních hodin s uvedením provozní doby, počet pracovních dní v týdnu
a v roce),
c) popis základní koncepce chladicího zařízení,
d) výčet typů chlazených prostorů,
e) umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod odpadního
vzduchu, počet a umístění centrál úpravy vzduchu,
f) zadání tepelných zátěží klimatizovaných prostorů, požadované
parametry letní/zimní v klimatizovaných prostorech,
g) potřeba chladu v jednotlivých typech místností,
h) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,
i) údaje o chladivech a jejich eventuální škodlivosti,
j) popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů
s dodávkou chladu, seznam zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu po
stránce ochlazování a řízení relativní vlhkosti,
k) popis jednotlivých zařízení zdrojů chladu,
l) popisy jednotlivých koncových spotřebičů chladu,
m) umístění strojoven zdrojů chladu a jednotkových zařízení zdrojů
chladu,
n) popis rozvodů chladu se strojovnami rozvodu chladu,
o) popis příslušenství rozvodu chladu,
p) požadavky na chladicí výkony a elektrické příkony,
q) stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a
klimatizace, popis koncepce měření a regulace pro zařízení ochlazování
r) protihluková a protipožární opatření na nechladicích zařízeních,
s) popis způsobu zavěšení potrubí, uložení.
- tabulka místností se základními teplotními a hlukovými parametry,
- tabulka zařízení se základními teplotními a energetickými parametry
jednotlivých vzduchotechnických zařízení pro dodávku chladu v budově,
- diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu v zařízeních.
3.2.2. Výkresová část
a) zakreslení rozvodů chladu a zařízení do půdorysů jednotlivých
podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším,
b) v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven zdrojů chladu
detailní výkresy půdorysu a řezy prostorem 1:50 nebo 1 : 20,
c) řezy v prostoru mimo strojovnu,
d) schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení s odběry chladu,
e) vyznačení izolací.
3.3. Zařízení vzduchotechniky
3.3.1. Technická zpráva
a) soupis výchozích podkladů (zadání investora, použitých právních
předpisů a norem),
b) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, uvažovaná
nejvyšší a nejnižší venkovní výpočtová teplota, výpočtová letní
entalpie vzduchu, typ provozu - plně automatický, ruční, provozní režim
- trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod.,
počet provozních hodin s uvedením provozní doby, počet pracovních dní v
týdnu a v roce,
c) požadované parametry vnitřního mikroklimatu s odvoláním na právní
d) popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení,
e) výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně, zajištění
předepsané hygienické výměny vzduchu v jednotlivých prostorech,
f) minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního,
g) umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu
odpadního,
h) počet a umístění centrál úpravy vzduchu,
i) zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadované
j) požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností,
k) vzduchové výkony v jednotlivých typech místností,
l) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,
m) údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace,
n) popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů,
o) seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů,
p) zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu,
q) popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení,
r) umístění zařízení - strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu,
vedení kanálů do obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru,
s) požadavky zařízení na tepelné a chladicí příkony a elektrické
příkony,
t) stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a
klimatizace, protihluková a protipožární opatření na vzduchotechnických
zařízeních,
u) popis způsobu zavěšení potrubí, uložení,
v) koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu,
w) rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu (počty
a typy čerpadel, uzavírek a dalších armatur),
x) pokyny pro montáž,
y) požadavky na uvádění do provozu (předepsané a smluvní zkoušky,
komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, měření a seřízení průtoku
vzduchu, měření hluku apod.).
- tabulka místností se základními požadovanými teplotními, hlukovými a
vzduchovými parametry,
- tabulka zařízení se základními vzduchovými a energetickými parametry
jednotlivých vzduchotechnických zařízení v objektu,
- tabulka protipožárních klapek,
- diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu ve vzduchotechnických
3.3.2. Výkresová část
a) zakreslení vzduchotechnických rozvodů a zařízení do půdorysů
jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a
větším, v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven
vzduchotechniky detailní výkresy půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50,
b) řezy v prostoru mimo strojovny,
c) funkční schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení,
d) vyznačení izolací,
e) funkční schémata potrubních sítí rozvodů tepla a chladu včetně
páteřních vertikálních a horizontálních větví,
f) výkresy umístění potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich
příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších armatur),
g) zakreslení potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich
příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších armatur) do půdorysů
větším.
3.3.3. Specifikace zařízení
Seznam strojů a zařízení, výkaz výměr se zpracovává (pokud není
dohodnuto jinak) po jednotlivých vzduchotechnických zařízeních a v
souladu s označováním pozic prvků na výkresech.
3.4. Měření a regulace (MaR), automatický systém řízení (ASŘ),
3.4.1. Technická zpráva
a) základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob
ochrany před úrazem elektrickým proudem,
b) způsob technického řešení regulace jednotlivých technologických
celků vzduchotechniky, ústředního topení, chlazení a zdravotechniky
nebo systémů signalizace,
c) soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých rozvaděčích,
d) typy navržených zařízení,
e) případné vazby mezi elektroinstalací a elektrickou požární
signalizací,
f) způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím,
g) stanovení hlavního okruhu technických norem, které byly v projektu
použity a podle kterých je nutné provádět montáž,
h) návrh na komplexní zkoušky MaR, ASŘ nebo EPS,
i) v případě revize stručný popis okruhu změn, kterých se daná revize
3.4.2. Výkresová část
a) zákresy do půdorysů vypracované v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1:
50 tak, aby byly přehledné, včetně výškového umístění hlásičů,
b) regulační schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s
vyznačenými datovými body a fyzikálními hodnotami,
c) svorková schémata rozvaděčů jsou součástí dokumentace zajišťované
zhotovitelem stavby.
3.5. Zdravotně technické instalace
3.5.1. Technická zpráva
a) bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru
vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.),
b) popis tlakových poměrů vodovodu, popis čerpacích a posilovacích
c) popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů s
určenými parametry a technologickými postupy, popis a podmínky
připojení na veřejné, či místní vodovodní sítě, u požárního vodovodu
(nezavodněného požárního potrubí) systém rozvodu, strojního vybavení a
navrhovaný systém zařízení,
d) popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých
materiálů s určenými parametry a technologickými postupy,
e) výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a
průmyslových odpadních vod a jejich úprava a případné zadržení
(retence) před vypouštěním,
f) popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě
technické infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného
systému zařízení a vybavení,
g) případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro
realizaci díla,
h) popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace.
3.5.2. Výkresová část
a) přehledná situace stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami a
ostatními náležitostmi,
b) rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek,
c) detail vodoměrové sestavy,
d) výkres vodoměrové šachty, pokud je navržena,
e) půdorys základů se zakreslením svodného potrubí kanalizace včetně
dimenzí, materiálu a tvarovek, jeho polohy ve vztahu k základům,
prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř.
jiných zařízení; do tohoto půdorysu se mohou zakreslit také jiná, např.
vodovodní, potrubí vedená v základech (v instalačním kanále, montážní
šachtě apod.),
f) půdorysy kanalizace všech podlaží se zakreslením potrubí, s
očíslovanými odpadními potrubími, označením materiálu potrubí, dimenzí
trub a tvarovek,
g) rozvinuté řezy svodných potrubí kanalizace včetně dimenzí a
materiálu trub a tvarovek, hloubek dna potrubí, prostupů základy,
šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení,
h) rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s
označením dimenzí a materiálu trub a tvarovek a vyznačením stropních
konstrukcí a střech v místě prostupu kanalizačního potrubí,
i) výkresy vstupních kanalizačních šachet umístěných vně budovy,
j) půdorysy vodovodu ve všech podlažích s očíslováním stoupacích
potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů
k) izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu s
očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a
armatur, popř. sklonů potrubí.
3.6. Plynová zařízení
3.6.1. Technická zpráva
a) druh a tlak plynového média, provozní tlak média, bilance spotřeby
b) popis technického řešení včetně schémat vnitřních rozvodů plynu v
objektu, způsob odzkoušení bezpečnosti plynového zařízení před uvedením
do provozu a způsob kontroly bezpečnosti při provozu,
c) popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace,
včetně uvedení parametrů měřícího a regulačního zařízení,
d) popis strojního zařízení, spotřebičů, regulace plynu u spotřebičů,
plynového zařízení kotelny, umístění hlavních uzávěrů plynu a popis
e) podmínky připojení na plynovodní síť v souladu se závazným
stanoviskem provozovatele (doporučuje se doložit výpočet tlakových
ztrát a dimenzování plynovodu),
f) popis plynových spotřebičů v rozdělení dle parametrů příkonu (do 50
kW a nad 50 kW) a jejich propojení na instalaci plynovodu, předběžný
soupis základního zařízení.
3.6.2. Výkresová část
a) výkresy půdorysů tras plynovodu jednotlivých podlaží v měřítku 1:100
nebo 1:50, s vyznačením dimenze a tlaku média, s očíslováním stoupacích
potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek, armatur a plynoměrů,
b) stoupací potrubí plynovodu v měřítku 1:100 nebo 1:50, s vyznačením
dimenze a napojení spotřebičů,
e) izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy plynovodu s
očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek,
armatur a plynoměrů,
3.7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody
Zahrnují rozvody elektrické energie, trafostanice, venkovní osvětlení,
bleskosvody a firemní označení.
3.7.1. Technická zpráva
a) základní technické údaje elektroinstalace, např. napájecí napěťová
soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení
vnějších vlivů,
b) energetickou bilanci, rozdělenou na jednotlivé druhy spotřebičů a
druhy sítí včetně instalovaného a soudobého příkonu,
c) způsob měření spotřeby elektrické energie včetně případného
technického řešení kompenzace,
d) předpokládanou roční spotřebu elektrické energie na základě
provozních hodin,
e) způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na
rozvodnou síť (rozvody k hlavnímu a podružným rozváděčům a instalovaným
zařízením a spotřebičům),
i) popis technického řešení napojení vzduchotechniky, chlazení,
otopných systémů, zdravotní techniky, požárních systémů na elektrickou
energii včetně případného způsoby ovládání měřením a regulací,
j) popis technického řešení připojení požárních systémů, elektrické
požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového
systému, měření a regulace a jejich koordinace se silnoproudými
k) popis technického řešení napojení technologických celků (systémy
slaboproudé, výtahy, eskalátory apod.),
l) způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním
konstrukcím,
m) popis způsobu a provedení uzemnění a bleskosvodu včetně provedení
uzemňovací soustavy.
Technická zpráva podle potřeby rovněž
- uvádí technické normy, které byly v projektu použity a podle kterých
je nutné provádět montáž. Navrhuje také komplexní zkoušky
elektroinstalace,v případě potřeby stanoví technické řešení
trafostanice podle připojovacích podmínek provozovatele v návaznosti na
připojení vysokého napětí. V případě revize popisuje stručně okruh
změn, kterých se daná revize týká,
- v případě připojení na síť VN stanoví technické řešení rozvodných
zařízení VN, trafostanice podle daných připojovacích podmínek
dodavatele energie,
- popisuje případné změny nebo odlišnosti v technickém řešení vůči
předcházející úrovni projektové dokumentace.
3.7.2. Výkresová část
a) silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů v doporučeném
měřítku 1:100 nebo 1:50,
b) výkresovou dokumentaci půdorysů (lze rozdělit na část světelných a
napájecích rozvodů včetně zásuvkových okruhů),
c) schémata rozvaděčů v provedení jednopólovém v případně obsahu
pomocných obvodů doplněných o liniová schémata,
d) celkové blokové schéma hlavních napájecích rozvodů zpracované
přehledně a doplněné o základní technické údaje o instalovaném a
soudobém příkonu pro jednotlivé rozvaděče, dimenze vedení a zkratové
údaje na jednotlivých rozvaděčích.
Součástí výkresové části u staveb, které obsahují vazby na ostatní
profese, jako je měření a regulace, případně elektrická požární
signalizace, může být rovněž blokové schéma pomocných ovládacích a
signalizačních kabelů.
3.7.3. Bleskosvody
e) napojení různých kovových dílů nebo konstrukcí střechy k jímací
soustavě, použití náhodných svodů,
i) propojení zemničů, dispoziční výkresy jímačů na střechách a návrh
k) půdorys zastřešení s vyznačením všech podstatných součástí (jímačů,
spojení, svodů, zemničů apod.) a součástí připojených na bleskosvod.
3.8. Slaboproudá zařízení:
Zahrnují telefonní rozvody, přípravu pro datovou, počítačovou síť (PC),
domácí telefon (DT), rozvod televizního signálu (STA), pro elektronický
zabezpečovací systém (EZS), kontrolu vstupu (AC), rozhlas, orientační a
informační systém a kamerový systém (CCTV).
3.8.1. Technická zpráva
a) popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a
charakter rozvodů,
b) způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím,
d) stanovení hlavního okruhu norem, které byly v dokumentaci použity a
podle kterých je nutné provádět montáž,
f) v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize
3.8.2. Výkresová část
a) přehledné zakreslení veškerého zařízení do půdorysů v doporučeném
b) celková bloková schémata (přehledně zpracovaná) obsahující počet a
logickou polohu jednotlivých koncových prvků,
c) základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob
d) technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,
e) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.
3.9. Další zařízení techniky prostředí (pokud se vyskytují)
Jde např. o bazénové technologie, inteligentní budovy (automatizace),
zařízení vertikální a horizontální dopravy a další.
Zpracovávají se dle obecných zásad v členění na technickou zprávu,
výkresovou část a výpočty v potřebném rozsahu.
3.10. Vnitřní vybavení (interiér)
Jen pokud je součástí stavby.
3.10.1. Technická zpráva
a) technický popis konstrukčního řešení a struktura interiérových částí
celého projektu,
b) posloupnost prací a případné spolupráce zhotovitelů navazujících
stavebních objektů,
c) podmínky pro montáž a doplnění technologických postupů,
d) barevné řešení a struktury povrchů,
e) popis stavebních návazností.
3.10.2. Výkresová část
a) dispoziční řešení s označením položek pro jednotlivá podlaží v
měřítku 1:50,
b) dispoziční řešení jednotlivých místností v měřítku 1:20,
c) pohledy na stěny v měřítku 1:20,
d) sestavy jednotlivých položek s označením detailů,
e) detaily sestav a jejich vazby na stavbu a ostatní profese,
f) detaily kotvení a styků s ostatními profesemi,
g) vazby elektrospotřebičů a světelných zdrojů do interiérových
položek, včetně schéma na přívody elektroinstalací - jejich tras a
ovládání, případné osazení jejich vyústění,
h) schéma řešení vyústění ostatních profesí (zdravotní technika,
vzduchotechnika, počítačové sítě, apod.).
3.11. Vnější vybavení budov
3.11.1. Technická zpráva
Popis celkového řešení včetně bezbariérového užívání, technický popis
úprav, výčet prvků drobné architektury a jejich popis.
3.11.2. Výkresová část
a) venkovní, zahradní a sadové úpravy,
b) chodníky,
c) zpevněné plochy,
d) opěrné stěny,
e) oplocení,
f) prvky drobné architektury.
V případě tvarově složitých výrobků obsahuje doplňující perspektivní
zákres.
Zpracovává se samostatně pro jednotlivé druhy inženýrských staveb a
a) příprava území, hrubé terénní úpravy,
b) čisté terénní úpravy včetně vegetačních úprav a drobné architektury,
c) komunikace včetně dopravy v klidu, mostních konstrukcí, propustky
apod., s výjimkou staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního zákona,
d) zásobování vodou včetně objektů na síti (např. vodojemy, čerpací
stanice apod.),
e) kanalizace včetně zvláštních objektů (retenční a sedimentační nádrže
f) zásobování energiemi (elektrická energie, plyn, teplo, rozvod
světla) včetně objektů na rozvodech (trafostanice, předávací a
regulační stanice apod.),
g) sdružené trasy technické infrastruktury (kolektory, technické
chodby, kanály apod.),
h) elektronické komunikace a jiná sdělovací zařízení.
Dokumentace se zpracovává podle společných zásad uvedených v úvodu této
přílohy, ve stejném členění jako část A - Pozemní (stavební) objekty a
následujících speciálních ustanovení.
Doplňuje a upřesňuje technickou zprávu z projektové dokumentace podle §
2, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na
jiné objekty, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle
podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení.
U energetických staveb nebo objektů obsahuje technická zpráva dále
údaje o zkratových proudech, uzemnění, úbytcích napětí, intenzitách
osvětlení apod.
Stanoví podrobné požadavky technického a materiálového řešení
bezbariérových úprav.
Zpracovává se na základě projektové dokumentace podle § 2. Upřesňuje a
doplňuje dokumentaci po provedení podrobnějšího zaměření terénu a
a) přehlednou situaci stavby,
b) podklady pro vytyčovací výkres objektu s údaji o geodetickém
pozemků,
c) podélný profil s vyznačením křížení a odbočení,
d) vzorové příčné řezy,
e) příčné řezy v potřebných vzdálenostech,
f) výkresy rozvozu hmot,
g) výkresy výkopových prací,
h) výkresy propustků, opěrných nebo zárubních zdí, lávek, podchodů
i) výkresy křižovatek, přípojek a odboček komunikací,
j) přehledné výkresy objektů, jejich půdorysy, řezy a pohledy,
k) výkresy založení spodní stavby objektů,
l) výkresy skladby prefabrikovaných konstrukcí,
m) výkresy ostatních nosných konstrukcí, výkresy tvarů a výztuže,
n) výkresy podrobností,
o) kladečské výkresy,
p) výkresy bezbariérových úprav v měřítku 1:50 včetně potřebných
Pro inženýrské objekty, které mají charakter pozemních objektů (jímací
objekty, čerpací stanice apod.), se přiměřeně použije ustanovení části
A. Pozemní (stavební) objekty.
U silnoproudých a světelných rozvodů výkresová část dále obsahuje:
a) jednopólové schéma vyjadřující elektrický rozvod včetně umístění
rozvaděčů, napájecích zařízení, spotřebičů, svítidel s udáním výkonů a
zkratových poměrů,
b) dispoziční řešení se zakreslením rozvodu silnoproudu,
c) výkresy uzemňovací soustavy s uvedením počtu uzemňovacích jímek a
zemničů,
d) dispoziční umístění svítidel, stožárů apod.
U elektronických komunikací výkresová část dále obsahuje:
a) společné schéma vnějších sdělovacích rozvodů z předchozí dokumentace
doplněné dimenzemi vodičů a uvedením délek kabelů,
b) výkresy přechodů a křižování, skříní a konstrukcí pro kabelové
U sdružených tras výkresy kabelovodů (obsahují zejména podélné a příčné
řezy, výkresy kabelových komor v podrobnostech objektů pozemních staveb
Podrobné statické a jiné výpočty (např. hydrotechnické) prohlubují a
doplňují výpočty z projektové dokumentace podle § 2 na základě
podrobnějších průzkumů popř. provedených zatěžkávacích zkoušek.
Technologická část (provozní celek) se dělí na provozní soubory a dílčí
Provozní soubor představuje funkčně ucelenou část stavby, tvořenou
souhrnem technologických zařízení, vykonávajících ucelený dílčí
technologický proces, a to buď výrobní (výsledkem procesu je určitý
výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku,
např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního
výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Provozní
soubor představuje i souhrn technologických zařízení zajišťujících
specielní nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví,
školství, laboratoře, opravny) a souhrn technologických zařízení,
zajišťujících doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod
elektrické energie).
Společné zásady pro zpracování dokumentace pro provádění stavby
Zpracovává se na základě projektové dokumentace uvedené v příloze č. 1.
tak, aby byly jednoznačně určeny požadavky na konečné provedení stavby
a její výslednou kvalitu.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních souborech. Každý
provozní soubor je podle svého rozsahu a charakteru zpracován v
samostatných částech:
Zpracovává se ve stejné skladbě jako v projektové dokumentaci uvedené v
příloze č.1. Zpřesňuje a doplňuje údaje a zdůvodňuje případné odchylky.
Obsahuje stručnou charakteristiku provozních jednotek a vazby a
požadavky na další provozní soubory a stavební objekty.
Zpracovává se podle společných zásad stanovených pro pozemní stavby.
4. Výpočty
Zpracovávají se v souladu s ČSN.
Dokladovou část tvoří rozhodnutí, záznamy z projednání a jiné
dokumenty, potřebné pro provádění a kontrolní prohlídky stavby. Obsah a
rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.
C.1. Technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy
a) stručný popis a parametry hlavních zařízení,
c) výrobní program, respektive program činností (sortiment výrobků nebo
druh činností, požadované technické parametry, provedení a zvláštní
vybavení, stanovená kapacita pro jednotlivé výrobky nebo činnosti,
patentové a licenční nároky),
d) popis technologie výroby nebo provozní činnosti,
e) látková bilance,
f) charakteristika a potřeba surovin, materiálů a pomocných látek a
odpadů, energií, technické podmínky, kontrola a způsob zásobování,
g) požadavky na dopravu do a z provozního souboru, systém skladování
(suroviny, materiály, pomocné látky, polotovary, subdodávky,
rozpracované výrobky, hotové výrobky),
h) popis dispozičního řešení,
i) stanovení vnějších vlivů,
j) zabezpečení provozu stávajících technologických zařízení po dobu
k) bilance potřeby energií, jejich parametry, kategorizace spotřeby,
technické podmínky pro připojení na sítě technické infrastruktury,
l) bilance potřeby vody, její parametry, technické podmínky pro
připojení na rozvodnou síť,
m) bilance škodlivin a odpadů, jejich charakteristika (složení), způsob
jejich shromaždování, využívání a odstraňování,
n) technické podmínky pro připojení na technickou infrastrukturu,
o) požadavky na požární signalizaci,
p) požadavky na povrchovou ochranu a barevné řešení včetně
bezpečnostních a protiúrazových nátěrů,
q) druh a způsob provedení tepelných izolací,
r) zvláštní požadavky na výrobu a montáž technologického zařízení,
s) požadavky na průkaz kvality a výkonových parametrů technologického
t) požadavky na komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, případně
garanční zkoušky, podmínky pro náběh výroby nebo stanovené činnosti,
u) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu
a) technologické schéma,
b) provozní schéma,
c) dispozice technologického zařízení v měřítku 1:100 nebo 1:50 s
řešením jejich umístění, vzájemných vazeb a vazeb na okolí a s
vyznačením strojů a zařízení (půdorysy, pohledy, řezy),
d) výkresy kovových konstrukcí, které jsou součástí technologického
e) dispozice s vyznačenými vnějšími vlivy, prostory s nebezpečím
výbuchu a ochrannými pásmy.
Specifikace všech strojů a zařízení (včetně montáže) s uvedením
charakteristiky a parametrů v podrobnostech umožňujících jednoznačné
určení příslušného zařízení, a to v následujícím členění:
a) stroje a technologická zařízení,
b) kovové konstrukce,
c) potrubí,
d) nátěry,
e) izolace.
C. 2. Systém řízení technologických procesů a zařízení měření a
a) popis systému řízení, jeho funkce a jeho jednotlivých prvků,
b) přehled řízených veličin, zahrnující pracovní rozsah příslušné
veličiny, způsob a požadovanou přesnost jejího měření a provozní
c) charakteristiku provozu a prostředí,
d) popis napájení systému,
e) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu
a) funkční schéma systému řízení,
b) montážní výkresy v potřebném rozsahu,
c) výkresy, nutné pro provoz systému v potřebném rozsahu,
d) výkresy, doplňující specifikaci prvků systému.
3. Seznam zařízení
Specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v hloubce,
umožňující jednoznačné určení příslušného zařízení v následujícím
a) soupis jednotlivých okruhů s uvedením parametrů,
b) soupis všech prvků systému včetně jejich charakteristiky,
c) způsob řešení odběru.
C. 3. Napájecí a provozní rozvod silnoproudu
a) proudové soustavy a napětí, způsob napojení, počáteční a koncový bod
provozních rozvodů,
b) údaje o celkové maximální soudobé spotřebě a přehled spotřeb v
jednotlivých proudových soustavách rozdělených podle napětí,
instalovaný příkon,
c) výsledky výpočtu zkratových proudů, řešení ochrany proti zkratu,
d) řešení ochrany proti přetížení a proti nebezpečnému dotykovému
e) úbytky napětí a kompenzace účinku,
f) způsob uzemnění,
g) zvláštní požadavky na obsluhu a chod zařízení za všech provozních
stavů,
h) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu
i) popis řešení blokování, ovládání, měření a signalizace.
a) přehledové schéma zapojení,
b) jednopólová, případně vícepólová schémata rozvaděčů,
c) schéma nebo tabulky vnějších spojů, vystihující zapojení
jednotlivých zařízení s označením druhu a průřezu kabelů a vodičů,
d) dispozice strojů a zařízení se zakreslením rozvodu silnoproudu,
e) výkresy tras kabelových rozvodů.
Specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v
podrobnostech, umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení, a
to v následujícím členění jednotlivých položek dodávek:
a) rozvaděče,
b) skříňky ovládací, přechodové, svorkovnicové,
c) transformátory,
d) případné další položky,
e) soupis silových a ovládacích kabelů a vodičů s uvedením typu,
průřezu a délky, způsobu zakončení a způsobu uložení, obsahující
projekční značení kabelů v souladu s dispozičními výkresy a případně
obvodovými schématy.
C. 4. Provozní potrubí
a) popis jednotlivých druhů potrubí s uvedením propojovaných míst
(začátek a konec provozního potrubí),
b) základní parametry potrubí a protékajících látek,
c) povrchová ochrana a barevné řešení,
d) druh a způsob provedení tepelných izolací,
e) požadavky na vyzkoušení,
f) požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
bezpečnosti technických zařízení,
g) zvláštní požadavky na výrobu, montáž a údržbu zařízení.
a) potrubní schéma včetně měření a regulace s označením potrubních
větví,
b) dispozice v měřítku 1:100 nebo 1:50 s vyznačením potrubí včetně
armatur a dalších prvků potrubního systému,
c) izometrická schémata.
a) rozpis potrubních součástí, potrubních částí a kovových konstrukcí,
b) specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů,
aa. seznam potrubních větví,
bb. rozpis potrubních částí, armatur a ostatních potrubních prvků pro
jednotlivé potrubní větve,
cc. kovové konstrukce, které jsou součástí potrubních rozvodů, dd.
C. 5. Provozní vzduchotechnika
a) popis jednotlivých vzduchotechnických okruhů,
b) charakteristika jednotlivých zařízení a výpočet zvolených výkonů
vzduchotechnických zařízení,
e) požadavky na výrobu, montáž a vyzkoušení.
a) celkové schéma,
b) dispozice v měřítku 1:100 nebo 1:50 s vyznačením potrubí,
vzduchotechnických zařízení a dalších prvků a jednotlivých
vzduchotechnických okruhů.
Specifikace strojů a zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v
podrobnostech, umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení v
následujícím členění:
a) seznam vzduchotechnických okruhů,
b) vzduchotechnická zařízení pro jednotlivé okruhy,
c) rozpis potrubních částí a potrubních prvků pro jednotlivé
vzduchotechnické okruhy,
d) kovové konstrukce, které jsou součástí vzduchotechnických okruhů,
e) nátěry,
f) izolace.
C. 6. Aktivní ochrana před korozí a bludnými proudy
a) popis způsobu řešení ochrany proti bludným proudům,
b) specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v
podrobnostech umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení.
a) schéma systému ochrany,
b) dispozice uložených zařízení s vyznačením jednotlivých prvků aktivní
c) dispozice jednotlivých prvků ochrany.
Specifikace zařízení včetně montáže v podrobnostech odpovídajících
způsobu dodávky a montáže.
C.7. Elektronická komunikační zařízení, slaboproudá zařízení a rozvody
a) popis a zdůvodnění koncepce řešení s vazbou na technologická
b) vazby na stávající zařízení.
a) schéma rozvodů,
b) dispozice s rozmístěním zařízení a zakreslením kabelových tras.
C. 8. Zařízení pro údržbu technologického zařízení
a) zásady provádění údržby,
b) určení a řešení ploch, prostorů a přístupových cest pro demontáž
zařízení a jeho uzlů,
c) potřebné úpravy stavebních konstrukcí,
d) přístupnost a podmínky zaměnitelnosti součástí a uzlů,
e) zásady technologických postupů a podmínek pro provádění údržby a
oprav vybraných zařízení,
f) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu
Výkresy v obdobném rozsahu jako v části C.1. Technologická zařízení pro
výrobní a speciální nevýrobní procesy.
Specifikace strojů a zařízení v obdobném rozsahu jako v části C.1.
Technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy.
1.1. údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení (obchodní firma) a
adresu místa trvalého pobytu (sídla) vlastníka stavby, parcelní čísla
pozemku podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných
práv a údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala,
alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,
1.2. situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy
nebo větším se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí,
napojení na dopravní infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků
sítí technické infrastruktury, vzrostlé zeleně a hranic pozemků,
1.3. stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s
příslušnými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle
současného, popřípadě uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich
rozměrů a plošných výměr,
2.2. situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby
v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem
způsobu užívání všech prostorů a místností.
Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací
Dokumentace bouracích prací musí vždy obsahovat části A až F členěné na
druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým materiálům a
stavebně technickému provedení stavby.
Dokumentaci bouracích prací tvoří:
b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o
zvlášť chráněných zájmech,
a) stručný popis stavby a jejích konstrukcí,
b) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě,
c) připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení,
d) ochranná a bezpečnostní pásma,
e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro
životní prostředí v případě jejich výskytu.
a) situace odstraňované stavby zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1:500
zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy s vyznačením podzemních
a nadzemních vedení, ochranných a bezpečnostních pásem, sousedních
staveb a zeleně,
b) kopie katastrální mapy.
a) stanoviska, posudky a doklady o výsledcích jednání, pořízené při
přípravě odstranění stavby,
b) fotodokumentace stávajícího stavu stavby, pokud nepostačí stručný
a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět
bourací práce,
b) obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště,
c) významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich
odpojovací body,
d) opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob,
e) stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci,
f) způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru,
g) podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby,
h) orientační lhůty bouracích prací a přehled rozhodujících dílčích
termínů,
i) zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce,
j) nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným
odpadem a způsob jeho dopravy, recyklace a uložení (plán nakládání s
odpadem).
v měřítku 1:1000 nebo 1: 500 s vyznačením vjezdů, výjezdů, ochranných
opatření (protihlukové stěny, zabezpečení nezpevněných cest), návrh
dopravně inženýrských opatření.
a) popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu
jejího nosného systému,
b) výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb,
c) rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků,
d) upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily,
technologické postupy apod.,
e) technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na
stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb,
f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru,
g) úpravy zjištěných podzemních prostorů,
h) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích
i) nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích
j) speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací
při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací),
k) rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení
ve stavbě před zahájením bouracích prací,
l) speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při
Dokládají se samostatné schematické výkresy postupu bouracích prací,
pokud nepostačí údaje v technické zprávě, případně zobrazení nosných
konstrukcí v dokumentaci skutečného provedení stavby.
Zpracovává se k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách
bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí.
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o
a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního
povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavby ve zkráceném
stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,
c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby
(není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a
příjmení):
d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění
stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a
e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a
autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),
f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění
záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,
g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně
jejich případných změn,
h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy,
povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách,
zkouškách, přejímkách apod.),
Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního
zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého
razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto
osob v průběhu výstavby.
b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich
uskladnění a zabudování,
b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a
obnovení, včetně technologických přestávek,
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací,
požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými
postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
f) zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách, za
provozu, v ochranných pásmech apod.,
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení,
bednění apod.), jejich předání a převzetí,
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro
stavbu (vstupní kontroly),
l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků
a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu,
podzemní vedení apod.),
o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a
odchylek od ověřené projektové dokumentace,
p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv
(vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi,
výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy,
archeologický výzkum, práce za provozu apod.),
r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická
zařízení, přípojky apod.),
s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody,
ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,
v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního
zákona),
y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo
chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.
a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení
stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při
kontrolní prohlídce stavby,
b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi
všem oprávněným osobám,
c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení
dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná
2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž
den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U
technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního
úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.
3. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického
podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.
a) název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum
ohlášení, popř. číslo jednací,
b) jméno, příjmení a trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo
podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů
částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku jeho
d) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas
stavebního úřadu, smlouvy apod.),
e) záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a
o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla,
c) bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů
d) revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení,
kouřovodů, komínů apod.,
h) dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené
projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.
a) se vede od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby,
popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní
prohlídce stavby,
b) musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby
zachycoval reálný průběh výstavby.
2. Část C. bod 2 této přílohy platí pro vedení jednoduchého záznamu o
stavbě obdobně.
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických
referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a
zásadách jejich používání.
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
3) § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).