Source: http://docplayer.fi/3311124-Test-report-no-2014hv14-1-38.html
Timestamp: 2018-03-24 18:35:06+00:00
Document Index: 4544993

Matched Legal Cases: ['hD ', 'hD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Test Report No. 2014hv14 1(38) - PDF
Test Report No. 2014hv14 1(38)
Download "Test Report No. 2014hv14 1(38)"
1 AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Department of Electrical Engineering and Automation Test Report No. 2014hv14 1(38) Requested by: Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, PL 100, FI Helsinki Order: Test specimen: Low voltage network touch voltages caused by medium voltage network earth faults Test: Standards: SFS 6001 Testing date: 2014 SUMMARY The test results relate only to the items tested AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Department of Electrical Engineering and Automation Eero Saarijärvi Senior Researcher, PhD Paavo Tammi Senior Researcher, MSc. Matti Lehtonen Professor, PhD AALTO YLIOPISTON SÄHKÖTEKNIIKAN KORKEAKOULU AALTO-UNIVERSITETETS HÖGSKOLAN FÖR ELEKTROTEKNIK AALTO-UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Department of Electrical Engineering and Automation P.O. Bo 13000, FI Aalto Otakaari 5 L, Espoo, Finland
2 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 2 (38) Sisällysluettelo Symbolit ja lyhenteet Johdanto Projektin tausta Tavoite ja saavutettavat hyödyt Osallistujat Maasulku ja kohonnut maapotentiaali Virrantiheys sydämen alueella ja kosketusjännite Kosketusjännitemittaukset Mittausjärjestely Mittausten dokumentointi Mittaustulosten käsittely Kertoimen k määrittely Siirtyvä tyhjäkäyvä jännite Maasulku vikaresistanssin kautta Kontakti maahan Muut lisäresistanssit Mittaustuloksia Esimerkki 1: Kestilä a Esimerkki 2: Sotkamo a Esimerkki 3: Hannusranta a Henkilöriskin arviointi Vaaraa aiheuttavat maasulkutilanteet Altistus: märkätilat Altistus: pihamaat Pylväsmuuntamoviat Kaapeliviat Maaperä Kuolemaan johtaneet pienjännitesähkötapaturmat Laaja maadoitus Ketjumaiset maadoitukset Potentiaalin jakautuminen maassa Kyyjärven taajama Haapajärven taajama Konttimäki Johtopäätökset Lähteet... 38
3 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 3 (38) Symbolit ja lyhenteet Symbolit A b D I I m I t I tp k k 1 k 2 N as_per_mp N maaviat N 4Utp_mmo r R body R m R kontakti R lisä R 1 jalka R 2 jalkaa U m U r U t U tk U tp pinta-ala pyöreän levyelektrodin säde halkaisija (palloelektrodin) virta maasulkuvirta kosketusvirta (kehon läpi) sallittu kosketusvirta (kehon läpi) suhdeluku maadoitusjännitteelle ja kosketusjännitteelle kerroin (siirtyvä osa) kerroin (jakosuhde jännitteelle) keskimääräinen henkilölukumäärä muuntopiirissä yksittäiseen muuntamoon kohdistuva tapahtumien lukumäärä 4U tp muuntamoiden lukumäärä koko maassa säde (palloelektrodin) kehon resistanssi maadoitusresistanssi maakontaktin resistanssi lisäresistanssit yhden jalan kontaktiresistanssi maahan kahden jalan kontaktiresistanssi maahan maadoitusjännite kohonnut maapotentiaali suhteessa kaukaiseen maahan kuormitettu kosketusjännite (altistus) tyhjäkäyvä kosketusjännite suurin sallittu kosketusjännite etäisyys, matka EF >Utp Rlisä kontakti maasulkujen lukumäärä vuodessa muuntamoa kohden resistiivisyys todennäköisyys, että jännite ylittää sallitun rajan todennäköisyys, että riittävä lisäresistanssi on mukana todennäköisyys, että kontakti maadoitettuihin metallisiin osiin Lyhenteet KJ PJ PJK p.u. SKV keskijännite pienjännite pikajälleenkytkentä per unit sydänkammiovärinä
4 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 4 (38) 1 Johdanto 1.1 Projektin tausta Hankkeen taustalla on SFS 6001-standardin uusiminen. Standardin uusimisen yhteydessä eräät sähköalan toimijat tekivät selvityksen, jossa kyseenalaistetaan kansallisesti nykyisin käytetyt 4U tp ja 5U tp maadoitusjännitteet silloin, kun keski- ja pienjänniteverkon maadoitukset on yhdistetty toisiinsa. Sen seurauksena yleiseksi vaatimukseksi jäisi 2U tp. Asiasta on keskusteltu standardia valmistelevassa Seskon SK99-komiteassa ja esitettyjen turvallisuusriskien todellisuus ja todennäköisyys haluttiin selvittää. Mikäli 4U tp ja 5U tp kiellettäisiin, johtaisi se monissa verkkoyhtiöissä investointikustannusten selvään kasvuun. Muutos koskisi uusia ja saneerattavia verkon osia. Lähivuosina verkon saneeraustarve kasvaa ja monin paikoin siirrytään ilmajohdoista maakaapeleihin. Samalla verkon kapasitanssi ja maasulkuvirrat kasvavat, joten maadoitusten vahvistaminen ja maasulkuvirran sammutus tulevat lisääntymään. Jos tähän vielä yhdistettäisiin 2U tp vaatimuksen vaikutukset, kasvaisi maadoitusverkkojen vahvistamisen ja maasulkuvirtojen kompensoinnin tarve entisestään aiheuttaen merkittäviä lisäkustannuksia. Standardia valmisteleva Seskon komitea SK99 on pyytänyt Energiateollisuutta ja verkkoyhtiöitä tekemään selvityksen, jossa tutkitaan millä ehdoin ja missä tilanteissa korkeampia U tp -kertoimia (4 ja 5) voitaisiin turvallisesti käyttää. 1.2 Tavoite ja saavutettavat hyödyt Hankkeen tehtävänä on tarkastella millaisia kosketusjännitteitä KJ-jakeluverkon maasulun aikana voi asiakkaille siirtyä ja millaisen riskin nämä jännitteet voivat aiheuttaa. Tarkasteltava tapaus on hajaasutusalueen muuntamo ja siihen liittyvä muuntopiiri, jossa nykyisen käytännön mukaan maadoitusjännite potentiaalirengasta käytettäessä voi olla 4U tp (tai 5U tp ), ja jossa muuntajan suojamaadoitus ja PJ-verkon käyttömaadoitus on yhdistetty. 1.3 Osallistujat Hankkeen toteuttamisen päävastuu on Aalto-yliopiston Sähkötekniikan ja automaation laitoksella, jossa asiaa selvittävät tekniikan tohtori Eero Saarijärvi sekä diplomi-insinööri Paavo Tammi ja vastuuhenkilönä toimii professori Matti Lehtonen. Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana Energiateollisuus ry, Järvi-Suomen Energia Oy, Elenia Oy, Loiste Sähköverkko Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Caruna Oy, Savon Voima Verkko Oy ja PKS Sähkönsiirto Oy.
5 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 5 (38) 2 Maasulku ja kohonnut maapotentiaali Maadoitusjännite U m havaitaan maadoituselektrodin ja kaukaisen maan (referenssimaa) välillä. Maadoitusjännite syntyy, kun maasulkuvirta kulkee maadoitusvastuksen R m yli maahan. Maadoitusvastuksella R m tarkoitetaan maasulkuvirran syöttöpisteestä nähtyä resistanssia suhteessa kaukaiseen maahan. Todellisissa jakeluverkoissa maadoitusjärjestelmä muodostuu useista yhteen kytketyistä maadoituksista (muuntamon maadoitukset, PJ-verkon lisämaadoitukset ja asiakkaan maadoitukset). Tarkasteltaessa yksittäistä maadoituselektrodia homogeenisen maaperän tapauksessa ja siirryttäessä riittävän kauaksi maadoituselektrodista (maadoituselektrodin geometriasta riippuen), voidaan maahan elektrodin kautta menevän virran aiheuttama kohonnut maapotentiaali ilmaista jännitteenä U r suhteessa kaukaiseen referenssimaahan, ( ) = 2 (1) U r on jännite suhteessa kaukaiseen maahan (V) on maaperän resistiivisyys ( m) on etäisyys maadoituselektrodiin (m) I on virta (A) Virta siirtyy maahan elektrodin ja maaperän rajapinnasta ja lähtee levittäytymään. Mikäli kyseessä on pinnassa oleva puolipallon muotoinen elektrodi ja homogeeninen maa, lähtee virta hajaantumaan puolipallon muotoisena rintamana [Kuva 1], jolloin jokaisen differentiaalisen paksun puolipallon muotoisen kappaleen resistanssi virran kulkutiellä riippuu maaperän resistiivisyydestä, puolipallon pinta-alasta ja differentiaalisen kappaleen paksuudesta. Näin ollen myös jokaisen differentiaalisen paksun kappaleen yli oleva jännite on kääntäen verrannollinen etäisyydestä pallon keskipisteeseen. Kuva 1. Potentiaalisuppilon muodostuminen pinnassa olevan puolipalloelektrodin ympärille. Kuva: [Suu06] Pitkillä etäisyyksillä 50 Hz vaihtovirralla maaperän resistanssi on noin 50 m /km, riippumatta maaperän resistiivisyydestä. Maasulkuvirran kulkua maassa voidaan lähialueella tarkastella kuten tasavirralla, mutta pitkillä etäisyyksillä myös virtapiirin induktanssi tulee huomioida. Maasulkuvirtapiiri muodostaa suuren silmukan, jonka pinta-ala vaikuttaa virtapiirin induktanssiin. Maasulkuvirran hakiessa kokonaisimpedanssin kannalta edullisinta reittiä myös tällä seikalla on tietyissä tilanteissa merkittävää virran kulkua ohjaavaa vaikutusta. Suomessa maaperän resistiivisyys (Taulukko 1) vaihtelee tyypillisesti savimaiden 40 m:stä graniittikallion 20e3 m:iin [Sfs05].
6 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 6 (38) Taulukko 1. Maaperän ja eri rakennusmateriaalien resistiivisyyksiä ( ) Kuva 2 esittää tilannetta, jossa ihmiskeho (R body ) kytkeytyy osaksi kosketusjännitevirtapiiriä kaukana maadoituksista. Tämä tilanne edustaa henkilöturvallisuuden kannalta epäedullisinta tilannetta, sillä siinä oletetaan maadoitusjännitteen siirtyvän tyhjäkäyväksi kosketusjännitteeksi täysimääräisenä. Koska sallittu kosketusvirta I tp on tyypillisesti hyvin pieni verrattuna kokonaismaasulkuvirtaan I m, määräytyy maadoitusjännite U m käytännössä verkon maadoitusresistanssin R m perusteella. I m R body > 1000 I tp U m U tp R m < 50 R lisä > 1000 R kontakti > 1000 Kuva 2. Kosketusjännitevirtapiiri Suoraan jalkojen alla oleva maaperä vaikuttaa voimakkaasti maakontaktin resistanssiin (R kontakti, Kuva 2). Kauempana (syvemmällä maassa) virta hajaantuu laajemmalle alueelle, jolloin maaperän resistiivisyydellä ei juuri ole merkitystä potentiaalisuppilon muotoon ihmiskehon suuruisella resistanssilla piiriä kuormitettaessa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kosketusvirtapiirissä kontaktiresistanssin takana jännitelähteenä näkyy käytännössä yhtälön (1) mukainen, etäisyydestä, virrasta ja maaperästä riippuva, jännite. Mahdollisiin muihin kosketusvirtapiirissä mukana oleviin lisäresistansseihin (R lisä ) sisältyvät esimerkiksi jalkineet ja käsineet. Tässä työssä tarkastellaan siis vaaratilannetta, jossa kosketusjännite kytketään kahden käden ja kahden jalan välille. Tässä konfiguraatiossa sallittu vikavirta kehon läpi on suoraan se, mitä standardin IEC rajakäyrässä esitetään (C1, Kuva 3). Mittauksissa käytettiin 400 cm 2 kuparilevyelektrodia 50 kg painolla varustettuna mallintamaan kosketusjännitteelle altistuvan henkilön maakontaktia (R kontakti ). Kirjallisuudessa esitetään, että merkittävin ihmisen maakontaktiresistanssiin maan johtavuuden ohella vaikuttava parametri on kosketuspinnan pinta-ala (A). Kahden jalan kontaktissa, myös jalkojen välisellä etäisyydellä on jonkin verran vaikutusta, mutta tässä yhteydessä tätä vaikutusta ei huomioida. [Chi99] Pinnassa olevalle levylle maakontaktin resistanssi suhteessa kaukaiseen maahan voidaan laskea kaavasta [Chi99],
7 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 7 (38) kontakti = 4 jossa b on ympyrälevyn säde. Mittauksissa käytettiin neliön muotoisia levyjä, joiden pinta-ala oli 400 cm 2. Yhden jalan maakontaktin pinta-alalle voidaan käyttää arvoa 200 cm 2 [Chi99], jolloin tätä vastaavan pyöreän levyn säde b on = = Yhden jalan ekvivalenttinen resistanssi kaukaiseen maahan voidaan tällöin approksimoida yhtälöllä 1 jalka = 0.080m = 3.1 m Koska kahden jalan kontaktissa näiden erillisten kontaktien välisen resistanssin on katsottu olevan merkityksetön, voidaan kahden jalan kontaktia mallintaa suoraan kahdella suhteessa kaukaiseen maahan rinnan kytketyllä yhden jalan kontaktilla ja näin ollen saadaan 2 jalkaa = m = 1.6 m Käytännössä maaperän johtavuus on hyvin vaihtelevaa ja tyypillisesti hyvinkin johtavan maaperän päällä saattaa olla huonommin johtava kerros, esimerkiksi nurmikkoa, varvikkoa, kariketta, soraa jne. Tällaisen pintakerroksen vaikutusta voidaan arvioida erilaisin menetelmin [Chi99]. Verrattuna tilanteeseen, jossa maaperän oletetaan olevan homogeenista, huonommin johtava pintakerros tarkoittaa edullisempaa jakosuhdetta kosketusjännitteelle altistuvan henkilön kannalta.
8 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 8 (38) 3 Virrantiheys sydämen alueella ja kosketusjännite Tämän tutkimuksen tapauksessa henkilöturvallisuutta silmällä pitäen nimenomaan kosketusvirran aiheuttama sydänkammiovärinä on todennäköisin terveydellinen vaara. Suuremmilla jännitteillä (ja siten virralla ja teholla) ihmiskehoon aiheutuu muun muassa erilaisia kudosvaurioita [Saa14]. Sydänkammiovärinän aiheuttaa liian suuri virrantiheys sydämen alueella. Myös virran taajuudella on suuri merkitys altistuksen vaarallisuuteen. Virrantiheyden ylittäessä tietyn taajuudesta riippuvan rajan, nousee sydänkammiovärinän riski voimakkaasti. Virrantiheyttä voidaan arvioida kehon läpi menevästä kokonaisvirrasta (Kuva 3) [Iec05]. Toisaalta tämä virta riippuu siis jännitteestä ja virtapiirin impedansseista. Kun ihmiskehon impedanssi tunnetaan (Taulukko 2) ja samoin tunnetaan kehon sisäinen impedanssijako (Kuva 4), ja siis edelleen virranjako, voidaan määritellä raja-arvot sallituille kosketusjännitteille olettaen tietty sallittu riskitaso. Tässä työssä asiaa lähestytään nimenomaan näiden sallittujen kosketusjännitteiden kautta laskemalla suhdeluku k maadoitusjännitteelle ja siirtyvälle kuormitetulle kosketusjännitteelle. Taulukko 2. Ihmiskehon resistanssi (kädestä käteen) eri jännitteillä (http://en.wikipedia.org/wiki/electric_shock) Jännite 5% 50% 95% 25 V V V V Kuva 3 esittää kehon läpi sallittua virtaa eri altistuksen kestoajoille. Kuva 3. IEC : Kahdesta kädestä kahteen jalkaan; sydänvirtakerroin F = 1; t = 0.4 s; I B = 200 ma. Kuva: [Iec05, s. 46]
9 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 9 (38) Kuva 4. Ihmiskehon impedanssien jakautuminen eri kehon osiin. Kuva: [Iec05, s. 30]
10 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 10 (38) 4 Kosketusjännitemittaukset 4.1 Mittausjärjestely Asiakkaan PJ-verkkoon siirtyviä KJ-maasulun aiheuttamia kosketusjännitteitä mitattiin tekemällä jännitetyönä jakelumuuntamolle todellinen maasulku (Kuva 5 ja Kuva 6). Maasulkuvirtaa rajoitettiin suurehkolla vastuksella siten, että vältyttiin asiakkaiden kokemilta keskeytyksiltä. Maasulkuvirta syötettiin 20 kv avojohdon yhdestä vaihejohtimesta sopivaan arvoon asetellun vesivastuksen (Kuva 7) läpi muuntamon maadoitukseen. Maasulun kesto kussakin mittauksessa oli noin 5 sekuntia, joka on riittävän pitkä aika jatkuvan tilan ilmiön havainnoinnin kannalta. Vesivastuksen arvo aseteltiin välille k, jolloin maasulkuvirta on reilusta puolesta ampeerista reiluun ampeeriin ja syntyvä kosketusjännite on jo hyvin havaittavissa ja erotettavissa normaalista kuormitusvirran nollajohtimeen aiheuttamasta potentiaalinnoususta. Muuntamon maadoitukseen vastuksen läpi menevä kokonaisvirta eli maasulkuvirta mitattiin tallentavalla mittarilla 0.25 sekunnin jaksoina (RMS: min, ma ja keskiarvo) ja samaan aikaan asiakkaan päässä havaittava maapotentiaalin nousu ja sen aiheuttama kosketusjännite mitattiin niin ikään tallentavalla mittarilla niin ikään 0.25 sekunnin jaksoina. Lisäksi muuntamolla mitattiin myös jännitteitä eri kohdissa maastosta, jolla pyrittiin arvioimaan todellista maadoitusjännitettä, eli kohonnutta maapotentiaalia suhteessa kaukaiseen referenssimaahan. Jännitemittaukset tehtiin molemmissa päissä kahdella toisistaan riippumattomalla ja rinnakkaisella mittarilla, jolloin mahdollisiin laiterikkoihin pystyttiin paremmin varautumaan. Sekä asiakkaan päässä, että muuntamolla mittareina olivat identtiset Fluke 435 ja Arduino Unoon perustuva 6-kanavainen 10- bittinen dataloggeri. Muuntamo PJ-johto asiakkaalle Vesivastus Cu A A V ref V V Kuva 5. Maasulkuvirran syöttäminen muuntamon maadoitukseen, sekä virta- ja jännitemittaukset.
11 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 11 (38) Kuva 6. Maasulku jännitetyönä: vesivastus aidattuna edessä oikealla. Kuva 7. Vesivastus, jonka resistanssiarvo voidaan asetella noin välillä 0 2 M muuttamalla veden johtavuutta. Vastusarvon havaittu lämpötilariippuvuus oli noin +2.5 prosenttia per lämpötila-aste. Vastuksen napojen kontakti veteen tehtiin noin 100 cm 2 kuparilevyllä, jotka oli taivutettu L:n muotoon. Kosketusjännitteitä asiakkaan päässä mitattaessa käytettiin elektrodina 400 cm 2 kuparilevyä, jonka päälle asetettiin 50 kg paino (Kuva 8). Vastaava järjestely on aikaisemmin esitetty kirjallisuudessa [Tom12] ja tulosten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi käytettiin samanlaista järjestelyä. Levyn ja painon yhdistelmällä mallinnetaan seisovan ihmisen kontaktia maahan. Näiden lisäksi vertailumittaus suoritettiin yhdellä maahan upotetulla piikkielektrodilla (kuparipiikki, upotussyvyys noin 80 cm), joka ei vastaa ihmisen, eikä kotieläinten maakontaktia jännitelähdettä kuormitettaessa, mutta joka referenssinä osaltaan verifioi tuloksia. Muuntamolla maadoitusjännitteen mittauksissa käytettiin ainoastaan piikkielektrodeja, koska siellä kuormitetun jännitteen käyttäytymistä ei tutkittu. Asiakkaan päässä kosketusjännitteitä mitattiin pihapiiristä sellaisista kohdista, joissa voitaisiin kuvitella työskenneltävän esimerkiksi sirkkelin tai klapikoneen kanssa. Sisätiloista mitattiin pesuhuoneen lattia, sikäli kun sellainen kohteesta löytyi ja mahdolliset piharakennusten betonilattiat. Muuntamolla maadoitusjännitteen profiilia (ns. maadoitusjännitesuppiloa) pyrittiin mittaamaan kohtalaisen suurilta etäisyyksiltä (Kuva 9).
12 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 12 (38) Kuva cm 2 kuparilevyelektrodi ja 50 kg paino, sekä mittajohto (puhelinparikaapelia, mallia Försvarsmakten) Kuva 9. Esimerkki muuntamopään maastoon viedystä mittauselektrodista. Piikkielektrodi (kuvassa ojan pohjalla) pyritään viemään mahdollisimman sivuun kaikista kyseisen muuntopiirin yhdistettyyn maadoitusjärjestelmään liittyvistä yksittäisistä maadoituksista. Tämän mittauselektrodin etäisyys muuntamon maadoitukseen oli noin 420 metriä. Syntyvät kosketusjännitteet mitattiin sekä tyhjäkäyvinä, jolloin mittauspiiriä kuormittivat ainoastaan mittarit (1 M ja 4 M sisäänmenot), että myös 1 k vastuksella kuormitettuna (Kuva 10). Vastukset kytkettiin jännitteenmittauskanavien rinnalle. Koska siirtyvää kosketusjännitettä syöttävän asiakkaan syöttöjohdon resistanssi on suuruusluokkaa alle 0.5 ja koska kuormitusvastukset 1 k ovat sarjassa
13 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 13 (38) maakontaktien kanssa (suuruusluokkaa > 1 k ), voidaan kyseistä referenssipistettä pitää jännitteenjaon kannalta liki jännitelähteenä ja mittauspiirin kuormituksen syöttöjohdolla aiheuttama jännitteenalenema voidaan olettaa merkityksettömäksi. Mittaamalla sekä tyhjäkäyvät että kuormitetut jännitteet, ihmisille vaaraa aiheuttavan virtapiirin kaikki parametrit saatiin määritettyä ja sen käyttäytymistä todellisessa vaaratilanteessa voidaan arvioida. Koska tiedetään, että monilla ympäristöön liittyvillä tekijöillä (esimerkiksi kosteus ja routa ja lumi) on merkittävä vaikutus maadoitusten toimintaan ja toisaalta ihmisen maakontaktiin, mitattiin edellä mainitut tyhjäkäyvä ja kuormitettu kosketusjännite sekä ns. kuivilla elektrodeilla, jotka vastasivat sen hetkistä olosuhdetta että myös kastelluilla elektrodeilla. Kasteleminen tapahtui siten että asiakkaan pään levyelektrodit nostettiin maasta ja niiden kohdalle kaadettiin noin ämpärillinen vettä (Kuva 11). Myös vertailumittauksena toimivan asiakkaan pään piikkielektrodin kohdalle kaadettiin vettä. Kastelemisella mallinnettiin tilannetta, jolloin ihminen pääsee kosketuksiin kosketusjännitteen kanssa vesisateen aikana. Tällöin kontakti maahan on pienivastuksinen, joka osaltaan muuttaa virtapiirin jännitteenjakoa ihmisen kannalta epäedulliseen suuntaan ja näin saatu tulos on konservatiivinen. Kuva k vastukset (edessä vasemmalla) kytkettynä asiakkaan pään mittauskanavien rinnalle kuormitetussa kosketusjännitemittauksessa. Kuva 11. Levyelektrodin kasteleminen vedellä ennen uusintamittausta.
14 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 14 (38) 4.2 Mittausten dokumentointi Koska kyseinen tutkimus tehtiin standardointityön tausta-aineistoksi, koettiin huolellinen ja tarkka dokumentointi korostuneen tärkeäksi. Mittaukset pyrittiin dokumentoimaan kattavasti, jotta mahdollisten epäilyä herättävien havaintojen kohdalla voitaisiin tarvittaessa palata mittauspaikalle ja selvittää syitä mahdollisiin poikkeamiin. Tällaisia poikkeamia voisivat aiheuttaa esimerkiksi maahan upotetut metalliset rakenteet, kuten viemärit ja maadoitukset, joiden havaitseminen mittauksen yhteydessä on käytännössä vaikeaa. Jokaisesta mitattavasta kohteesta tehtiin mittauspöytäkirja (Kuva 12), johon kirjattiin kohdekohtaiset taustatiedot sekä erityisesti maasulkujen kellonajat ja maaelektrodien mitatut vastusarvot. Jokaisessa mittauskohteessa sekä asiakkaan että muuntamon päästä laadittiin pöytäkirjan liitteeksi asemapiirrokset, joihin merkittiin kaikkien mittauselektrodien sijainnit (Kuva 13). Pöytäkirjan lisäksi jokainen mittauselektrodi valokuvattiin tunnistelapun kanssa (Kuva 14). Kuva 12. Esimerkki mittauksesta muuntamon päässä. Mittaaja on juuri kirjaamassa mittarien kanavanumeroita mittauspöytäkirjaan. Kuvassa näkyvät hyvin myös kaksi rinnakkaista mittalaitetta. Kuva 13. Esimerkki mittauspöytäkirjaan liitetystä asiakkaan pään asemapiirroksesta, mittauselektrodit merkitty a1 a4
15 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 15 (38) Kuva 14. Esimerkki muuntamolla sijaitsevasta maahan upotetusta piikkielektrodista. Kaikki mittauselektrodit dokumentoitiin pöytäkirjaan (koordinaatit, mittarikanavat, elektrodityyppi ja lyhyt kuvaus paikasta) ja valokuvaamalla. Itse mittausdatat kosketusjännitteiden ja maasulkuvirtojen osalta tallentuivat mittareihin (Fluke 435 ja Arduino / SD-kortti), josta ne voitiin myöhemmin ladata tietokoneelle. Mittauselektrodien vastusarvot suhteessa jännitteenmittausreferenssiä vasten (muuntamon päässä maadoituskupari ja asiakkaan päässä PE-kisko) mitattiin Metriso 2000 mittarilla ja kirjattiin mittauspöytäkirjaan. Vastusarvot mitattiin ennen ja jälkeen kastelemisen (ns. kuiva ja märkä mittaus).
16 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 16 (38) 5 Mittaustulosten käsittely 5.1 Kertoimen k määrittely Kun maadoitusvastuksen yli maasulun seurauksena syntyy maadoitusjännite U m, voidaan paikasta riippuen tietyn suuruinen osa tästä havaita kehon resistanssin yli vaikuttavana kosketusjännitteenä U t. Kosketusjännitteen suuruus riippuu lähinnä muutamasta tekijästä, jotka ovat altistuspaikan etäisyys maadoituksiin, maaperän laatu laajemmalla alueella ja erityisesti maakontaktin luovan maaperän laatu kosketusjännitealtistuspaikan välittömässä läheisyydessä sekä virtapiirissä mukana olevat mahdolliset muut lisäresistanssit. Näitä vaikutuksia kuvataan tässä työssä kertoimilla k 1 ja k 2. Kertoimien tulo kertoo jokaiselle havaintopisteelle yksilöllisen suhdeluvun k maadoitusjännitteen U m ja kehon yli havaittavan kosketusjännitteen U t välillä, = (2) = (3) k 1 k 2 o maadoitusjännitteeseen U m suuruus suhteessa tyhjäkäyvään kosketusjännitteeseen U tk havaintokohdassa = o kertoimen k 1 suuruus riippuu käytännössä (vrt. yhtälö (1)) etäisyyksistä maadoituksiin ja potentiaalintasauksiin eri maadoitusten kautta maahan menevästä virrasta maaperän johtavuudesta o Kerroin k 2 voidaan käsittää jännitteenjaon jakosuhteeksi, jossa virtapiirissä mukana olevat vastukset ovat ihmiskehon oma resistanssi kyseisellä virran kulkutiellä tämän resistanssin yli vaikuttava jännite havaitaan siis kosketusjännitteenä U t maakontaktin resistanssi suhteessa kaukaiseen maahan (R kontakti ) Mahdolliset muut lisäresistanssit (jalkineet, käsineet; R lisä ) muuttavat jakosuhdetta edullisempaan (turvallisempaan) suuntaan. Koska tyypillinen maasulkusuojaus ohjaa katkaisijan auki tietyn ajan kuluessa vian alkamisesta, voidaan ihmiskehon jännitteestä riippuva keskimääräinen resistanssi tämän perusteella kiinnittää. Suurin sallittu kosketusjännite 0.4 sekunnin altistusajalle on noin 200 V ja tätä vastaava ihmiskehon keskimääräinen resistanssi on siis 1.3 k (Taulukko 2).
17 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 17 (38) Mittausten tarkoituksena oli selvittää, kuinka suuria virtoja ihmiskehoon voi aiheutua kosketusjännitteistä, jotka syntyvät KJ-verkon maasuluista. Virran suuruutta voidaan arvioida selvittämällä kosketusjännitevirtapiirin käyttäytyminen, kun sitä kuormitetaan ihmiskehon impedanssia vastaavalla kuormalla. Jos kosketusvirtaa syöttävä virtapiiri jaksaa syöttää kehon impedanssia vastaavaa kuormaa sallitun kosketusjännitteen ylittävällä jännitteellä, ylittyy myös kehon läpi menevä sallittu kosketusvirta. Jokaisen mittauspisteen (elektrodin) kosketusjännite mitattiin siis sekä tyhjäkäyvänä että 1 k vastuksella kuormitettuna käyttäen maasulkuvirtaa herätteenä. Samoin kaikkien näiden mittauspisteiden vastusarvot suhteessa referenssipistettä vasten mitattiin Metriso 2000 vastusmittarilla. Alla oleva Kuva 15 esittää näiden kahden eri menetelmän avulla saatuja arvoja kosketusvirtaa syöttävän virtapiirin sisäiselle vastukselle. Kuten huomataan, ovat arvot lähes täysin vastaavia ja erot mahtuvat hyvin mittausvirheiden sisään. Kertoimen k 2 määrittämiseksi voidaan jatkossa menetellä siten, että yksinkertaisesti mitataan vastusmittarilla vastusarvo suhteessa referenssipistettä vasten. 8.0 Laskettu resistanssi [k ] Mitattu resistanssi [k ] Kuva 15. Mitatut ja lasketut maakontaktien resistanssit suhteessa kaukaiseen maahan Suurimmaksi mittausvirhettä aiheuttavaksi termiksi tunnistettiin nollajohtimessa verkon normaalien kuormien seurauksena kulkeva virta, joka taustalla nostaa maadoituksen potentiaalia. Koska mittauksissa ei tallennettu vaihekulmatietoa, jäi tuloksiin tuntematon virhetermi kuormavirran ja maasulkuvirran aiheuttamien jännitteiden keskinäiseen vaihekulmaeroon liittyen. Esimerkki: Tarkastellaan erästä mitattua pistettä 1, jossa havaittu tyhjäkäyvä kosketusjännite oli 0.71 p.u. (normeerattuna suhteessa maadoitusjännitteeseen) ja maakontaktin mitattu resistanssi oli 7.9 k (tyhjäkäyvistä ja kuormitetuista jännitteistä laskettuna 7.3 k ). Lasketaan mitoittavaa reunaehtoa =4 vastaavan maadoitusjännitteen mukaan kyseisessä kohdassa havaittava kosketusjännite. Tässä siis U tp tarkoittaa suurinta kyseiselle viankestoajalle sallittua kosketusjännitettä. Nyt henkilön (1.3 k ) yli tässä nimenomaisessa pisteessä havaittava kosketusjännitealtistus U t on = 1 = = (0.71) = Kuhmo / mittauselektrodi a1
18 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 18 (38) Kastelemisen jälkeen maakontaktin resistanssi tippui arvoon 3.3 k, jolloin = = (0.71) = 0.80 Jos maadoitukseen siis syötetään maasulkuvirtaa sen verran, että maadoitusjännite kohoaa arvoon 4, havaitaan tässä nimenomaisessa mittauspisteessä (kontaktiresistanssit edellä esitetyt) ihmiskehon yli toteutuneet kosketusjännitteet U t, jotka ovat 40 % (kuiva elektrodi) ja 80 % (kasteltu elektrodi) sallituista maksimiarvoista U tp. Mikäli laskennassa otetaan huomioon muita lisäresistansseja (hanskat, jalkineet, jne.), suurentavat ne edelleen jälkimmäistä termiä k 2 ja pienentävät kehon yli havaittua jännitettä. Vastaavasti, jos maasulkuvirtapiirissä on mukana lisäresistansseja (maasulku esim. oksan kautta), voidaan nämä ottaa huomioon ensimmäisessä termissä k 1 (maadoitusjännite ei nouse reunaehtoa vastaavaan arvoon; U m < 4 U tp ) Siirtyvä tyhjäkäyvä jännite Kosketusjännite siirtyy asiakkaan luokse PJ-johdon PEN-johdinta pitkin ja riippuen etäisyydestä asiakkaan pään maadoituksista kohonneena maapotentiaalina havaitaan tyypillisesti yli puolet maadoitusjännitteestä. Asiakkaan pään maadoitukset ovat luultavasti tyypillisesti huomattavasti heikompia kuin muuntamon maadoitukset (pienempi johtavuus maahan), jolloin niiden ympäristöön synnyttämä potentiaalisuppilo on melko jyrkkä ja havaittava kohonnut tyhjäkäyvä kosketusjännite U tk kasvaa melko suureksi jo lyhyilläkin etäisyyksillä Maasulku vikaresistanssin kautta Maasulku, joka tapahtuu ilman vikaresistanssia tuottaa suurimmat maasulkuvirrat ja edelleen maadoitusjännitteet. Kuitenkin tällaiset vastuksettomat maasulut ovat tiettävästi kohtalaisen harvinaisia, joskin mahdollisia esim. kipinävälillä suojatulla muuntamolla. Tulosten konservatiivisuutta silmälläpitäen tulokset on laskettu vastuksettomille maasuluille Kontakti maahan Kuten aikaisemmin on todettu, eräs merkittävimmistä ihmiskehon kanssa kosketusjännitealtistustilanteessa sarjaan kytkeytyvistä impedansseista on kontaktiresistanssi maahan. Mittauksissa pyrittiin selvittämään nimenomaan tämän resistanssin tyypillisiä arvoja erilaisissa olosuhteissa Muut lisäresistanssit Eräissä tutkimuksissa 2000 vastusarvoa työjalkineille on pidetty hyvin konservatiivisena arviona [God99].
19 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 19 (38) 6 Mittaustuloksia Mittausten tulokset on koottu seuraaviin taulukoihin. Taulukko 3 esittää kertoimen k laskennassa tarvittavat mittauspistekohtaiset lähtötiedot, eli siirtyvän tyhjäkäyvän jännitteen suuruudet ja ihmiskehon kanssa sarjaan kytkeytyvän maakontaktin resistanssiarvot. Taulukko 4 puolestaan esittää näistä lasketut jokaiselle mittauspisteelle yksilölliset kertoimet k kuivalle ja kastellulle elektrodille sekä ilman lisäresistanssia ja 2 k lisäresistanssin kanssa. Tämän luvun lopussa on esitetty muutamia havainnollistavia esimerkkejä kertoimen k laskennasta (kappaleet ). Taulukko 3. Mitatut mittauspistekohtaiset lähtötiedot kertoimien k laskemiseksi U tk, [p.u.] a1 a2 a3 a4 a5 a6 Hyrynsalmi N/A N/A Sotkamo N/A N/A Kuhmo N/A N/A N/A Kestilä N/A N/A Hannusranta N/A N/A N/A Puolanka R kontakti (kuiva), [k ] a1 a2 a3 a4 a5 a6 Hyrynsalmi N/A 5.1 N/A N/A Sotkamo N/A N/A Kuhmo N/A N/A N/A Kestilä 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Hannusranta N/A N/A N/A Puolanka R kontakti (märkä), [k ] a1 a2 a3 a4 a5 a6 Hyrynsalmi N/A N/A Sotkamo N/A N/A Kuhmo N/A N/A N/A Kestilä N/A N/A N/A Hannusranta N/A N/A N/A Puolanka Konservatiivinen arvio: oletus 1.0 p.u. (mittaustiedot puuttuvat) 3 Hyvin märkä olosuhde; kuiva mittaus puuttuu
20 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 20 (38) Taulukko 4. Kertoimet k mittauspistekohtaisesti. *-merkillä merkatut mittaukset piikkielektrodilla, joka ei vastaa suoraan ihmisen kontaktia maahan. Kertoimet, jotka alittavat arvon 4, on merkitty punaisella. Kerroin k, kuiva, lisäresistanssi 0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 Hyrynsalmi * N/V 8.2 N/V N/V Sotkamo * N/V N/V Kuhmo N/V N/V N/V Kestilä N/V N/V N/V N/V* N/V N/V Hannusranta N/V N/V N/V Puolanka * Kerroin k, märkä, lisäresistanssi 0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 Hyrynsalmi * N/V N/V Sotkamo * N/V N/V Kuhmo N/V N/V N/V Kestilä N/V* N/V N/V Hannusranta N/V N/V N/V Puolanka * Kerroin k, kuiva, lisäresistanssi 2 k a1 a2 a3 a4 a5 a6 Hyrynsalmi * N/V 10.7 N/V N/V Sotkamo * N/V N/V Kuhmo N/V N/V N/V Kestilä N/V N/V N/V N/V* N/V N/V Hannusranta N/V N/V N/V Puolanka * Kerroin k, märkä, lisäresistanssi 2 k a1 a2 a3 a4 a5 a6 Hyrynsalmi * N/V N/V Sotkamo * N/V N/V Kuhmo N/V N/V N/V Kestilä N/V* N/V N/V Hannusranta N/V N/V N/V Puolanka * Kuolemanriskiä ajatellen merkitystä on myös sillä, kuinka paljon sallittu U tp -raja-arvo ylitetään. U tp - rajakäyrä on määritelty 0.12 prosentin sydänkammiovärinän todennäköisyyden mukaan ja kosketusjännitteen ylittäessä tämän rajan todennäköisyys nousee suuremmaksi.
21 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 21 (38) 6.1 Esimerkki 1: Kestilä a2 Kuva 16. Kestilä / a2 (Lat , Lon ); R kontakti = 1.1 k (märkä); siirtyvä jännite tyhjäkäyvänä 0.93 p.u. Taulukko 5. Kerroin k Lisäresistanssi 0 Lisäresistanssi 2 k Kuivana N/A N/A Märkänä Esim., ilman lisäresistanssia, märkä elektrodi (kehon resistanssi 1.3 k ): 1.3 = (0.93) k ja 2 k lisäresistanssin kanssa, märkä elektrodi: 1.3 = (0.93) k +2.0k = 2.0 = 3.6
22 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 22 (38) 6.2 Esimerkki 2: Sotkamo a1 Kuva 17. Sotkamo / a1 (Lat , Lon ); R kontakti = 2.7 k (kuiva) ja 1.9 k (märkä); siirtyvä jännite tyhjäkäyvänä p.u. Taulukko 6. Kerroin k Lisäresistanssi 0 Lisäresistanssi 2 k Kuivana Märkänä
23 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 23 (38) 6.3 Esimerkki 3: Hannusranta a1 Kuva 18. Hannusranta / a1 (Lat , Lon ); R kontakti = 4.6 k (kuiva) ja 1.2 k (märkä); siirtyvä jännite tyhjäkäyvänä 0.84 p.u. Taulukko 7. Kerroin k Lisäresistanssi 0 Lisäresistanssi 2 Kuivana Märkänä
24 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 24 (38) 7 Henkilöriskin arviointi 7.1 Vaaraa aiheuttavat maasulkutilanteet Tutkimuksessa tunnistettiin kaksi erilaista KJ-verkon vikatyyppiä, jotka voisivat mahdollisesti aiheuttaa kosketusjännitealtistuksen PJ-asiakkaan verkossa siirtyvän kosketusjännitteen aiheuttamana: 1) Vastukseton maasulku jakelumuuntamolla Kipinävälit Lumikuorman aiheuttama vaihejohtimen riippuma maadoituksen siirron matkalla 2) Vastukseton maasulku jakelumuuntamoa syöttävässä kaapelissa Routaviat Kaivuuviat Peruslähtökohta riskin arvioimisessa on, että altistuminen vaaralle vaatii sekä itse maasulkuvian aiheuttaman raja-arvon ylittävän kosketusjännitteen, että samanaikaisen henkilön kytkeytymisen osaksi kosketusjännitevirtapiiriä. Toisin sanoen, jos henkilö on 4U tp muuntopiirin alueella ja on pihamaalla ja hyvässä kontaktissa esim. jonkin laitteen maadoitetun metallirungon kanssa ja samaan aikaan kyseisellä muuntamolla tai tätä muuntamoa syöttävässä kaapelissa sattuu vastukseton maasulku, kokee tämä henkilö kosketusjännitealtistuksen. Altistuksen näin realisoituessa on seurauksien kannalta ratkaisevaa, miten suuren virrantiheyden ja miten pitkäkestoisesti sydämen alueelle ko. pisteessä aiheutunut kosketusjännitevirtapiiri altistuneen henkilön kehossa aikaan saa. 7.2 Altistus: märkätilat Mittauskohteissa mitattiin 5 erilaista märkä- tai varastotilan lattiaa. Näiden osalta tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 8). Puolangan mittauskohteen a3-kanavan ulkovaraston betonilattia antoi muista huomattavan paljon pienemmän tuloksen, mutta tämä selittynee sillä, että ko. lattia on suoraan maavaraisesti valettu betonilaatta ja vastaa sikäli olosuhteena pihamaata. Pesuhuoneiden kohdalla ilmeisesti vesieristykset yms. rakenteet selittävät hyvän eristyksen suhteessa PEN-johtimeen. Tämän varsin suppean otannan osalta voidaan todeta näiden kylpyhuoneiden olevan täysin turvallisia maasulkujen aiheuttamia kosketusjännitealtistuksia silmällä pitäen. Taulukko 8. Märkätilojen ja pesuhuoneiden resistanssit Kohde kanava kommentti min(r kontakti ) [k ] min(k) [1] Puolanka a3 ulkovaraston betonilattia Puolanka a6 pesuhuone Sotkamo a2 karjakeittiön kaakelilattia Sotkamo a4 kylpyhuone 1000 Hannusranta a3 kylpyhuone
25 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 25 (38) 7.3 Altistus: pihamaat Pihamaalla altistuminen kosketusjännitteelle voisi syntyä jonkin suojamaadoitetun metallirunkoisen tai metallikuorisen laitteen koskettamisesta vastuksettoman maasulun aikana. Jos esimerkiksi kyseessä on työkone, jota käytetään käsin, on varmasti perusteltua olettaa, että varsin usein tällaisia koneita käytetään ainakin kengät jalassa ja usein myös suojakäsineet kädessä. Nämä lisäävät virtapiirin resistanssia ja kuolettavan altistuksen todennäköisyyttä arvioitaessa toimivat hyvin tehokkaina suojaavina tekijöinä. Jos lisäksi esimerkiksi käytön kannalta keskeiset hallintalaitteiden kahvat ja ohjaimet yms. on varustettu muovitupilla tai vastaavilla eristävillä otepinnoilla, putoaa todennäköisyys sille, että käyttäjä on paljaassa kontaktissa suoraan metallisiin osiin edelleen murto-osaan. Tämä on sinänsä merkittävä ero esimeriksi hyvin tavanomaisiin kuolemaan johtaneisiin jatkojohtojen virheellisiin maadoitusten kytkentöihin liittyneisiin tapaturmiin. Tällaisissa jälkimmäisen kaltaisissa tilanteissa samat lisäeristykset kyllä saattavat pitkäänkin suojata tapaturman sattumiselta, mutta kosketusjännitteen näin ollessa kaiken aikaa saatavilla, on hyvin todennäköistä, että tällainen tapaturmaan johtava paljas kontakti ennemmin tai myöhemmin sattuu. Kuva 19 esittää vikatilanteiden aiheuttaman riskin arvioimiseksi käytetyn päättelyketjun. N 4Utp_mmo EF (1/a) N as_per_mp kosketus 1- kontakti OK kontakti R lisä 1- R-lisä R-lisä U T > U TP 1- >Utp OK U T > U TP 1- >Utp OK >Utp >Utp SKV 1- SKV ALTISTUS, 1- SKV ALTISTUS, SKV EI SKV (1/a) EI SKV (1/a) SKV SKV(1/a) SKV SKV(1/a) Kuva 19. Henkilöihin kohdistuvan maasulkuvikojen aiheuttaman kosketusjänniteriskin arvioiminen >Utp todennäköisyys, että jännite ylittää sallitun rajan (1) Rlisä todennäköisyys, että riittävä lisäresistanssi on mukana (1) kontakti todennäköisyys, että kontakti maadoitettuihin metallisiin osiin (1) SKV todennäköisyys, että altistus johtaa sydänkammiovärinään (SKV) (1) N as_per_mp keskimääräinen henkilölukumäärä muuntopiirissä (1) N 4Utp_mmo 4U tp muuntamoiden lukumäärä koko maassa (1) EF maasulkujen lukumäärä vuodessa muuntamoa kohden (1/a)
26 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 26 (38) Pylväsmuuntamoviat kontakti = 0.05*0.0114*0.10 = 57e-6 Oletetaan, että 5 % pihamaista löytyy metallirunkoinen laite Oletetaan, että vuotuinen käyttöaika on 100h/a (100/8765 = ) Todennäköisyys, että otepinnat ovat paljaat 0.10 lisä = 0.97 syys-huhtikuussa ~1.0 touko-elokuussa = >Utp = 0.25 Todennäköisyys, että altistuksen sattuessa kerroin k = 4 alitetaan paikka, kosteus, vuodenaika, jne. vaikuttavat SKV = 0.10 Sydänkammiovärinän aiheutumisen todennäköisyys riippuu sallitun rajakäyrän ylityksen suuruudesta Pienimmät kertoimet k = 2, eli 2-kertainen virta sallittuun kosketusvirtaan verrattuna, eli noin 10 % todennäköisyys Lasketaan ensin todennäköisyys ( ) sille, että tarkasteltava henkilö on satunnaisella hetkellä kontaktissa laitteeseen, se. olosuhteet kaikilta osin ovat vaara-altistuksen edellytysten mukaiset (tässä ei vielä oteta kantaa kosketusjännitteen yhtäaikaisuuden todennäköisyyteen). Nyt siis tapaukselle, jossa lisäresistansseja ei ole mukana = ( ä ) = Jos lisäresistanssit ovat mukana, mittaustulosten perusteella (Taulukko 4) voidaan sanoa, ettei U tp - ylitystä käytännössä esiinny. Yllä oleva luku 1 kertoo siis todennäköisyyden sille, että jollain satunnaisella hetkellä joku tietty yksittäinen ( valittu ) henkilö on kiinni kosketusvirtapiirissä ja olosuhteet ovat muutenkin sellaiset, että vaaraa voisi aiheutua ja altistus sattuessaan todella edelleen realisoituisi sydänkammiovärinänä (SKV). Edellisen perusteella voidaan laskea todennäköisyys 2 sille, että vähintään yksi jonkun tietyn muuntopiirin asiakkaista on vaaralle altistavissa olosuhteissa, =1 ( ) _ _ =1 ( ) = Jotta sitten itse altistus siis voisi tapahtua, on myös vian satuttava samaan aikaan. Jos tunnetaan tämän työn kannalta keskeisten 4U tp muuntamoiden lukumäärä ja toisaalta tiedetään se, miten monta vastuksetonta maasulkuvikaa yhteen tällaiseen muuntamoon vuosittain tulee, voidaan arvioida miten monta altistusta vuosittain on odotettavissa koko ko. muuntajapopulaation osalta. N 4Utp_mmo = 10e3 koko maassa 100e3 muuntamoa [Lak08 11 ]; 4U tp -muuntamoiden osuus 10 % EF = 0.1/a Muuntamolla sattuvien vastuksettomien maasulkuvikojen lukumäärä vuositasolla Esim. Jos tarkastellaan koko keskijänniteverkkoa ja kaikkia pikajälleenkytkentöjä (PJK) o 150 tkm, 100e3 mmo & 30 PJK/100km/a o 45e3 PJK/a ~0.5 PJK/a/mmo o Valtaosa ei muuntamoilla o valtaosa ei nolla-ohmisia Nyt siis näihin muuntopiirin kokoisiin yksiköihin tehdään
27 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 27 (38) = _ = 1000/a toisistaan riippumatonta toistoa. Lopuksi, todennäköisyys, että vähintään yksi näistä toistoista osuu sellaiseen hetkeen, jolloin joku henkilö muuntopiirien vaikutusalueilla on kaikilta osin valmis altistumaan vaaraa aiheuttavalle kosketusjännitteelle, voidaan laskea =1 ( ) = /. Edelleen, odotusarvo ajalle, joka pitää odottaa, että edes yksi tällainen onnistunut yhteensattuma, joka johtaa sydänkammiovärinään tapahtuu, on 2300 vuotta. Vastaavasti voidaan laskea odotusarvo ajalle, jona yksi altistus on odotettavissa ja tämä saa arvon 230 vuotta Kaapeliviat Jos kaapelointi tulevaisuudessa voimakkaasti yleistyy, voitaneen olettaa, että esim. salamaniskujen aiheuttamia maasulkuja ei muuntamoilla enää käytännössä esiinny. Tällöin kuitenkin tilalle tulee uusi vikatyyppi, joka tässä tapauksessa voidaan ajatella aiheuttavan samankaltaisen vaaratilanteen; nimittäin muuntamoa syöttävän kaapelin yksivaiheiset maasulkuviat. Tällöinhän voidaan ajatella, että jokainen tällainen vika myös aiheuttaa maan osalta (kosketussuojat) galvaanisesti yhteen kytkettyyn verkkoon leviävän maadoitusjännitteen (vrt. luvun 9 simulointitulokset laajalle maadoitukselle) ja edelleen yhdistettyjen PJ- ja KJ-maadoitusten tapauksessa PJ-verkkoon siirtyvän kosketusjännitteen. Erittäin pitkillä matkoilla myös kosketussuojajohtimien pitkittäisresistansseilla on toki merkitystä ja sikäli vaikutus ei tarkkaan ottaen ole aivan globaali koko yhteen kytketyn kaapeliverkon osalta. Lähdetään hakemaan tämän riskin ylärajaa siitä olettamasta, että koko maan koko KJ-verkko kaapeloidaan ja puistomuuntamoista 15 % rakennetaan 4U tp :n mukaan. Ajatellaan, että yksittäisen maasulkuvian vaikutus ulottuu yksittäiseen johtolähtöön ja yksittäisellä johtolähdöllä on keskimäärin 20 muuntamoa. Koko maassa KJ-verkkoa on (olettaen sama verkon pituus, kuin nykyisellä avojohtoverkolla, joka oletus sinänsä tarkkaan ottaen on hieman kyseenalainen [Saa13]) 150 tkm ja muuntamoita 100e3, jolloin keskimääräiseksi johtolähdön pituudeksi saadaan johtolähtöjen määräksi koko maassa vastaavasti km mmo 20 mmo johtolähtö = 30 km johtolähtö ja km = 5000 johtolähtöä. km 30 johtolähtö Jos kaapeliverkon vioista puolet oletetaan olevan yksivaiheisia ja vikataajuudeksi oletetaan 0.8 vikaa/100km/a, kokee tällainen 20 muuntamon ryhmä (johtolähtö) siis vikaa km a km vikaa 50% = 0.12 johtolähtö johtolähtö a. Jokainen vika aiheuttaa nyt siis samanaikaisesti maadoitusjännitteen kaikkien johtolähdön muuntamoiden kohdalle (erona pylväsmuuntamoihin, joiden ajatellaan olevan maadoitusten osalta saarekkeita). Lasketaan seuraavaksi koko maan koko 4U tp -muuntamopopulaation kokema vikamäärä, jossa yksittäisten tapahtumien ajatellaan yksittäisten mahdollisesti altistuvien henkilöiden kohdalta olevan toisistaan riippumattomia. Tällöin 4U tp -muuntamoihin kohdistuvien tapahtumien lukumäärä voidaan arvioida, vikaa vikaa = 5000 johtolähtöä (20 15%) 0.12 = 1800 johtolähtö a a.
28 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 28 (38) Tällöin voidaan, samalla tavalla, kuin pylväsmuuntamoiden tapauksessa, laskea odotusarvot sydänkammiovärinään johtaneille altistuksille =1 ( ) = = Vastaavasti, altistuksia, jotka eivät kuitenkaan johda sydänkammiovärinään on odotettavissa kerran 130 vuodessa Maaperä Moreenit 53 % o Silttimoreeni 15 % o Hiekkamoreenia 75 % o Soramoreenia 10 % Suot 30 % Savi 9 % Järvet 10 % Kalliot 3 % Hiekka ja muut lajittuneet 2.5 % Kosketusjänniteturvallisuuden kannalta ydinkysymys on, että miten usein 4U tp muuntamo yhdistyy hyvin johtavaan asiakkaan maahan (pieni jalkojen alla). Yleisesti ottaen, alueilla joissa maan johtavuus on hyvä, saattaa olla, että 4U tp -käytäntöön ei tarvitse turvautua niin usein, kuin huonommin johtavan maaperän alueilla. Riskin laskeminen suoraan edellä esitetyillä maaperätyyppien osuuksilla painottamalla saattaa siis antaa riskin laajuudesta hyvin konservatiivisen arvion. Olennaista on se, että miten mosaiikkimaisesti eri maaperätyypit esiintyvät ja toisaalta, onko pihamailla käytössä esim. puutarhan takia johtavampia maalajeja, kuin muuten ympäristössä. Toisaalta tulee muistaa myös se, mitä aikaisemmin teoreettisen tarkastelun yhteydessä keskusteltiin maakontaktiresistanssin laskemisesta maaperän johtavuuden avulla; hyvin usein maaperää peittää esim. nurmikko, varvikko tms. Näin ollen sen sijaan, että maaperäolosuhteita kosketusjänniteturvallisuuden osalta tarkasteltaisiin vaikkapa maaperäkarttoja tutkimalla, olisi todellisia olosuhteita parempi tutkia suoraan esimerkiksi edellä kerrotulla resistanssimittauksella. Kyseinen mittaus olisi sangen nopea toteuttaa hyvinkin suurelle otokselle. Tällöin riskiä arvioitaessa merkitsevä todellinen olosuhde kaikkine vaikuttavine tekijöineen tulisi suoraan selvitettyä. Yleensä ottaen, ongelmallisia kohteita voisivat olla esimerkiksi järvien rannat mökeillä, mutta toisaalta rantavedessä oleilu keskittynee Suomen olosuhteissa lämpimän veden aikaan, mikä seikka kaventaa todennäköisyyttä altistumiselle merkittävästi. Samoin muukin avojaloin liikuskelu esimerkiksi savimailla tai märällä turpeella lienee varsin kesäinen ilmiö. Edellä esitetyssä riskin arvioinnissa tällaiset seikat voidaan ottaa huomioon esimerkiksi lisäresistanssien mukana olemisen todennäköisyydessä ( lisä ), jonka voidaan talvikuukausina olettaa olevan käytännössä 1.0 ja kesäkuukausina hieman tämän alle. Käytettyä arvoa 0.97 voitaneen pitää varsin konservatiivisena arviona.
29 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 29 (38) 8 Kuolemaan johtaneet pienjännitesähkötapaturmat Vuosina sattui 85 kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa pienjännitteellä (Kuva 20) [Tuk14]. Kaikista näistä löytyy lyhyt kuvaus Liitteestä kaikki pienjännite Kuva 20. Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat vuosittain ( ) Läpikäydyistä tilastoiduista kuolemaan johtaneista pienjännitetapaturmista vuosilta ei löytynyt viitteitä siirtyvien kosketusjännitteiden aiheuttamista kuolemantapauksista. Sen sijaan aineistosta löytyi runsaasti tapauksia, jossa esimerkiksi jatkojohtojen maadoitus oli virheellisesti kytketty (Kuva 21), jolloin jännite siirtyi suojamaadoitetun laitteen runkoon aiheuttaen kuolemaan johtaneen tapaturman. Nämä liittynevät tapauksiin, joissa vikavirtasuojaa ei ole ollut käytössä ja näin ollen kehon yli vaihejännitteestä aiheutunut jännite on päässyt vaikuttamaan pidemmän aikaa. Sallittu kosketusjännite jatkuvassa tilassa on noin 75 V. Tällöin, kuoleman aiheuttanut tyhjäkäyvä jännite on ollut karkeasti ottaen noin kolminkertainen sallittuun kosketusjännitteeseen verrattuna. Useissa tapauksissa uhri on ollut esim. paljain jaloin tai seissyt vaikkapa rantavedessä. Tällöin siis virtapiirin muut resistanssit eivät ole riittäneet suojaamaan tätä noin kolminkertaista tyhjäkäyvää kosketusjännitettä vastaan. Todellista henkilöriskiä ajatellen olisi tärkeää tietää em. kuolemantapausten ohella, että miten paljon kaiken kaikkiaan sähköiskuja väestöön kohdistuu. Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavia tapauksia ovat esim. liitteen 1 tapaukset: 9, 11, 13, 19, 20, 27, 29, 31, 34, 38, 40, 44, 50, 54, 69, 70, 73, 81 ja 82. Edellä luetelluissa tapauksissa useimmiten jännitteenä on siis ollut vaihejännite jalkojen alla olevan maan ja kosketeltujen jännitteisten osien välillä. Maadoitusjännite sen sijaan ei saa aikaan jännite-eroa galvaanisesti yhteydessä olevien maadoitettujen osien välille. Näin ollen edellä mainittuja tapauksia ei sellaisenaan suoraan tule käyttää maasulkuvikojen aiheuttaman kosketusjänniteriskin arviointiin eri olosuhteissa. Erittäin tärkeää on myös huomata, että ko. tapauksissa vaarajännite on usein ollut kosketeltavissa huomattavan pitkän ajan.
30 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 30 (38) Kuva 21. Kuolemaan johtaneet pienjännitteen aiheuttamat tapaturmat syyn perusteella
31 Department of Electrical Engineeringa and Automation Test Report No. 2014hv14 31 (38) 9 Laaja maadoitus 9.1 Ketjumaiset maadoitukset Laajalta maadoitukselta vaaditaan verkkomaista rakennetta, joka liittynee koko maadoitusjärjestelmän luotettavuuteen suhteessa yksittäisiä vioittuneita maadoituksia yhdistäviä johtimia vastaan ja myös siihen, että silmukointi pienentää tehokkaasti maadoitusvastusta. Toisaalta, mikäli yhteydet muodostuvat keskijännitekaapeleiden kosketussuojajohtimista, on esiin tuotu näkökohtia, joiden mukaan tällainen katkeama ilmenisi käytännössä aina kaapeli- tai päätevikana. Tällöin voitaisiin myös nauhamaisia maadoitusketjuja mahdollisesti käsitellä yhtenä kokonaisuutena, jossa koko yhteen kytketystä maadoitusjärjestelmästä mitattaisiin vain osa yksittäisistä maadoituksista ja loppujen osalta todettaisiin yhteyden näihin mitattuihin olevan riittävän pieni-vastuksinen. Tarkastellaan tapausta, jossa erillisten maadoituselektrodien yhdistämiset tehdään esim. Al-25mm2 johtimella, jonka resistanssi on 1.2 /km. Jos yhdistävä johdin on siis vain tuo alumiini, eikä kaapelin rinnalla kulje kupariköyttä, maadoittuminen tapahtuu vain rakennettujen maadoitusten kohdalta (muuntamot, erotinasemat, PJ-verkon maadoitukset, jne.). Tällaisen ketjumaisen maadoitusjärjestelmän resistanssi voidaan laskea rekursiivisesti, tarkasteltavasta pisteestä katsoen kauimmaisesta päästä aloittaen. Haarautuvien (säteittäisten) maadoitusverkkojen tapauksessa tai jos vika on keskellä ketjua, voidaan tilannetta käsitellä rinnan kytkeytyvinä osa-ketjuina. R N R j R 2 R j R 1 R j R m R m R m Kuva 22. Ketjumaisen maadoituksen kokonaisimpedanssi Edellä esitetyn kuvan perusteella laskettuna kokonaisimpedanssi saadaan laskettua, R R 1 m R j R R 2 j RmR1 R R m 1... R N R j RmR R R m N 1 N 1 Kuva 23 esittää yhden suoran maadoitusketjun kokonaiskonduktanssia (1/R) maahan suhteessa äärettömän pitkän ketjun kokonaiskonduktanssiin ketjuun kuuluvien maadoitusten lukumäärän funktiona tarkasteltuna ketjun päästä. Kuten huomataan, vaikuttaa yksittäisten elektrodien maadoitusresistanssi siihen, kuinka kaukana olevat maadoitukset näkyvät kokonaiskonduktanssissa. Mikäli yksittäiset maadoitukset ovat hyviä (10 ), saavutetaan täysi johtavuus maahan jo noin 10 muuntamon ketjulla, jonka jälkeen siis ketjun pidentäminen ei enää paranna kokonaisjohtavuutta maahan. Kymmenen muuntamon ketju tarkoittaa esimerkin tapauksessa 4.5 km matkaa.
Paikka: L220. Aalto ELEC 1 (6)
S-18.3146 Suurjännitetekniikka Laboratoriotyö 2 Ylijännitesuojat Paikka: L220 Aalto ELEC Suurjännitetekniikka/PH/PT/SK 1 (6) 2015 1. YLEISTÄ Ylijännitesuojauksella pyritään rajoittamaan verkostossa esiintyvien