Source: http://docplayer.fr/2409153-Tableau-d-alarme-incendie-type-3-type-marche-arret-avec-ou-sans-flash.html
Timestamp: 2017-06-27 00:20:37+00:00
Document Index: 123208116

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art. 10']

Tableau d Alarme Incendie Type 3 type marche/arrêt avec ou sans flash - PDF
Download "Tableau d Alarme Incendie Type 3 type marche/arrêt avec ou sans flash"
1 Tableau d Alarme Incendie Type 3 type marche/arrêt avec ou sans flash Références commerciales: TA31300 / TA31301 TA31300 (sans flash) TA31301 (avec flash) Table des matières Présentation... 2 Caractéristiques Techniques... 2 Précautions... 2 Fixation du boîtier... 1 Ouverture du boîtier... 1 Mise en service... 2 Mise à l état d arrêt... 2 Mode Test... 3 Protection de l environnement... 3 Dépannage... 3 Raccordement général... 4 Certifié selon NF C : 1989 Numéros de licences : BAAS-Ma : Ma / BAAS-Ma-F : Ma / Page 1/5 Zemper se réserve le droit de modifier ce document sans préavis. Sa responsabilité n est engagée qu après confirmation. La diffusion, même partielle, de ce document est strictement interdite sauf accord préalable de la société ZEMPER.2 Présentation Le tableau d alarme incendie de Type 3 est utilisé pour diffuser le signal d alarme générale défini par les règles en vigueur. Lorsqu un déclencheur manuel d alarme est actionné, il active immédiatement le processus d alarme générale, pour une durée minimale de 5 minutes, et la commande d un asservissement (coupure sonorisation, portes coupe feu,...). Fonctions supplémentaires Synchronisation du signal sonore d alarme générale entre les tableaux d alarme, sans fil supplémentaire. Signal de son continu pour le début et la fin de cours ou de journée pour les établissements scolaires. Mode test permettant de générer un signal sonore de test sur l ouverture de la boucle de commande d alarme. Une option flash lumineux peut s ajouter au signal sonore d alarme pour les locaux bruyants ou occupés par des personnes malentendantes (Référence Produit : TA31301). Fonction optionnelle de mise à l arrêt Si un boîtier de télécommande a été fourni, il est possible d effectuer une mise à l arrêt. Elle a pour but d économiser la durée de vie des batteries pendant les périodes d inoccupation des locaux. Caractéristiques Techniques Dimensions : H=253 mm P=95 mm L=162 mm Poids : 500 grammes Alimentation Principale : 230 Vac +10% -15% 50 Hz Alimentation de Sécurité : 1 Accumulateur Ni-Mh 8V4 170mAh de marque Uniross ou Europa et de type R22/PP3 Ou 1 Accumulateur Ni-Mh 9V 280mAh de marque Europa et de type R22/PP3 Autonomie en veille supérieure à 12 heures suivie d un cycle d alarme de 5 minutes L autonomie sera garantie après 24 heures de charge batterie suite à la mise en service du système. Coffret plastique blanc (ABS injecté V0) non propagateur de flamme (RAL9010) Degré de protection : IP42 (NF EN60529) IK07 Protection contre les chocs électriques : Classe II Voyants par diodes électroluminescentes 1 boucle de commande d alarme générale équipée d une synchronisation du signal sonore 1 boucle de commande de son continu 1 contact auxiliaire, pouvoir de coupure : 48V - 3A 1 entrée de commande de mise à l arrêt Niveau du signal sonore d alarme générale : classe B (supérieur à 90db à 2m) suivant NF S Numéro de site de fabrication : 2097BA CERTIFIE SUIVANT LA NORME NF C en vigueur et réglementation C.E. Précautions Les règles d installations sont définies par la norme NF C et NF C Veiller à séparer les circuits T.B.T.S. des câbles secteurs. L utilisation de pile 9V est interdite En cas de présence de source électrique perturbatrice (milieu industriel, variateur de vitesse, poste de soudure, machine électrique utilisant une source électrique à conversion par découpage,...), respecter une distance minimale de 30cm séparant le circuit électrique «courant fort» et le circuit T.B.T.S. du B.A.A.S. afin d éviter tout risque d explosion. Utiliser uniquement les batteries rechargeables spécifiées (voir Caractéristiques Techniques). Page 2/53 F R A N C E F R A N C E 22.BASMA.NT001 Fixation du boîtier Faire passer les câbles par le haut du boîtier ou par la partie arrière inférieure. Placer le boîtier à une hauteur minimale de 2m25 ou directement sous le plafond. Il ne doit pas être à portée du public Retirer la façade avant du boîtier en appuyant sur l encoche située sous le boîtier et en tirant la façade vers soi. Tracer au mur les emplacements des trous de fixation (voir ci-dessus les dimensions idéales) Percer les trous de fixation, puis placer les 2 vis du haut Accrocher le boîtier au mur, placer les 2 vis du bas Ajuster la position avant de serrer les vis Remonter la façade avant en veillant à la connexion du haut-parleur Insérer la vis sous le boîtier (vis fournie) Effectuer les raccordements (voir Raccordement général) Procéder aux essais de mise service (voir Mode Test) emplacement batterie Accès à la batterie Ouvrir la trappe supérieure, l emplacement de la batterie se situe à l intérieur sur la droite. Ouverture du boîtier retirer la vis située sous le boîtier appuyer sur l encoche sous le boîtier tirer la façade avant vers soi Lors de la fermeture du boîtier, ne pas oublier de remettre la vis. vue de dessous Défaut Secteur Alarme Défaut Secteur Alarme Défaut Batterie Test Défaut Batterie Test BAAS - Ma NF C BAAS - Ma NF C emplacement vis encoche Page 1/54 Mise en service Il n y a aucun réglage à faire lors de la mise en service du tableau d alarme. Les indications suivantes décrivent le fonctionnement du tableau d alarme lors de sa mise en service. Etat de veille générale Il est indiqué par le voyant «sous-tension» allumé fixe, le voyant «test/défaut» est éteint. La boucle de commande d alarme générale est normalement fermée. Le voyant «alarme» est éteint. Le contact auxiliaire est en position repos, les asservissements sont en position d attente. Alarme générale Elle est activée par l ouverture de la boucle de commande du ou des tableaux d alarme et signalée par l activation du signal sonore, du contact auxiliaire en position travail et de l allumage fixe du voyant «alarme». La synchronisation du signal sonore est réalisée à l aide de la boucle de commande maintenue ouverte. La fermeture de la boucle de commande désactive la synchronisation lors du cycle d alarme. La durée de l état d alarme générale est d au moins 5 minutes. A la fin du signal d alarme générale, le tableau d alarme passe à l état neutre (voir description ci-contre). Le contact auxiliaire est maintenu en position d alarme. Une coupure de l alimentation normale (coupure secteur à l aide du disjoncteur) peut être faite pendant le signal d évacuation. Cela permet de vérifier le fonctionnement des tableaux d alarme sur l alimentation de sécurité (batterie). Etat neutre Il suit un cycle d alarme générale de 5 minutes. Durant l état neutre, la boucle de commande d alarme est encore ouverte. Le signal sonore s arrête et le voyant «alarme» reste allumé fixe. Le contact auxiliaire est maintenu en position travail. Aucune nouvelle ouverture de la boucle de commande ne peut alors réenclencher un processus d alarme général. Pour revenir à l état de veille générale, fermer la boucle de commande (voir Réarmement). Le contact auxiliaire reprend alors sa position repos et les asservissements peuvent être replacés en position attente. Signal de son continu Il est commandé par la fermeture de la boucle de commande de son continu (début et fin de cours, de journée, à l aide d une horloge externe). Remarque : Le signal d alarme général reste prioritaire sur le son continu. Réarmement Réarmer le(s) déclencheur(s) manuel(s) d alarme avec la clé (les passer en position veille). Une fois le(s) déclencheur(s) manuel(s) d alarme réarmés, l ensemble des tableaux d alarme est en position de veille. Mise à l état d arrêt La mise à l état d arrêt permet d arrêter le système lors d une absence prolongée. Si un boîtier de télécommande a été installé et raccordé à l ensemble des tableaux d alarme, la commande de mise à l état d arrêt peut être effectuée. Pour utiliser cette fonction, effectuer dans l ordre les opérations suivantes : 1.Couper le disjoncteur d alimentation normale des tableaux d alarme 2.Attendre que le voyant «sous-tension» clignote (indication du défaut secteur) 3.Actionner la fonction «extinction» du coffret de télécommande 4.Vérifier que le voyant «sous-tension» ne clignote plus. Les tableaux d alarme sont à l état d arrêt. En l absence de l alimentation secteur, une mise en marche peut être effectuée. Dans ce cas, l énergie est fournie par la batterie, l autonomie ne peut être totale, car elle dépend de la période de mise à l état d arrêt. Pour remettre en marche des tableaux d alarme, réalimenter le disjoncteur d alimentation normale. Les tableaux d alarme se remettent à l état de veille générale et la batterie se recharge. Page 2/55 Mode Test Le mode test permet de vérifier le fonctionnement de l ensemble des tableaux d alarme et des déclencheurs manuels d une même boucle, sans procéder à une alarme générale. 3. Ouvrir un des boîtiers (face avant) tableaux d alarme de la boucle de commande. 4. Appuyer sur le bouton «test» (S1). 5. Le voyant jaune «test/défaut» s allume fixe. 6. Activer un déclencheur manuel d alarme (ouverture de la boucle de commande) 7. Le signal de test émet une sonnerie de 2 secondes, séparée par un intervalle régulier de 5 secondes. 8. Lors du signal de test, les voyants fixes des boutons «alarme» et «test» sont allumés. 9. Pour arrêter le mode test, appuyer sur le bouton «test» (S1). 10. Le voyant «test» s éteint. Le tableau d alarme est alors à l état de veille générale. Protection de l environnement Déchets dangereux : Batterie Ni-Mh Ne pas jeter les batteries dans une poubelle, les déposer dans une borne de collecte spécifique. Déchets DEEE Conformément à la Directive Européenne relative aux Déchets d Equipement Electriques et Electroniques (2002/96/CE), l ensemble des pièces constituant le produit est recyclable. ROHS : Conformément à la directive Européenne relative aux restrictions d utilisation de substances dangereuses pour l environnement (2002/95/CE). Eco-solution : L alimentation à découpage de ce produit a été choisie pour sa faible consommation et son rendement élevé, bénéficiant d un label Eco smart. Dépannage Panne rencontrée Diagnostic Vérifier Le voyant «tes/défaut» clignote défaut de l alimentation sécurité la présence et le raccordement de la batterie la charge de la batterie Le voyant «sous-tension» clignote Pas de signal sonore lors du test ou de l alarme générale La commande de mise à l arrêt ne fonctionne pas L ouverture de la boucle de commande ne provoque pas d alarme défaut de l alimentation principale défaut du diffuseur sonore défaut de fonctionnement de mise à l état d arrêt défaut de la boucle de commande le raccordement de l alimentation secteur le fusible de l alimentation secteur le raccordement du haut-parleur les voyants de mise sous-tension et de test du tableau d alarme la boucle de commande est en court-circuit le raccordement, la polarité et le fonctionnement du boîtier de télécommande la tension secteur : s il y en a une, elle inhibe la fonction de mise à l arrêt. le raccordement des déclencheurs manuels : débrancher la boucle sur BR3 et BR4 du tableau d alarme pour vérifier le passage en alarme (présence d une surtension, un composant a protégé la ligne). Page 3/5 6 Raccordement général Descriptions des câbles Alimentation principale (secteur 230Vac) 1 paire, 1,5mm2 rigide, type RO2V Boucle de commande d alarme générale et de son continu 1 paire 8/10ème à 1,5mm2, sans écran. Longueur maximale : 2000m en 8/10ème. Si utilisation de la commande son continu, ajouter une paire supplémentaire 8/10ème, sans écran. Ligne de télécommande de mise à l arrêt 1 paire 8/10ème à 1,5mm2, sans écran. Longueur maximale : 1000m en 8/10ème. Page 4/57 Détails de raccordement Boucle de commande d alarme générale L ouverture de la boucle de commande d alarme générale déclenche le processus d alarme pour une durée de 5 minutes. L utilisation du coffret de télécommande de mise à l arrêt est impossible tant que l alarme est activée! Pour mettre à l arrêt l ensemble des tableaux d alarmes, couper l alimentation secteur puis utiliser la fonction «extinction» du coffret de télécommande. Utiliser le mode test pour vérifier l installation (voir Mode Test). Contacts auxiliaires Caractéristiques électriques des contacts auxiliaires : Tension de commutation : 48V Courant de coupure : 3A Pouvoir de coupure : 30VA Les contacts auxiliaires sont maintenus activés après le cycle d alarme général de 5 minutes (le tableau d alarme est alors à l état neutre). Le réarmement des asservissements (repositionnement des portes coupe-feu) n est possible qu après identification et réarmement du déclencheur manuel activé (fermeture de la boucle de commande d alarme). Le voyant alarme des tableaux d alarme s éteint. Page 5/5 Documents pareils
Notice technique 01_BASSA_NT001 rév A3 Bloc autonome d alarme sonore type Satellite avec ou sans flash BAAT3003 -F BAAT3017. 52, rue Paul Lescop 92000 NANTERRE t. +33 (0)1 41 37 91 91 f. +33 (0)1 41 37 Plus en détail NOTICE D UTILISATION ET D'EXPLOITATI ET D EXPLOITATION. Bloc Autonome d'alarme Sonore type Sattelite avec ou sans Flash
NOTICE D UTILISATION ET D'EXPLOITATI ET D EXPLOITATION 08 BASSA NT001 Notice B.A.A.S. Sa REV A1 Bloc Autonome d'alarme Sonore type Sattelite avec ou sans Flash Sous Tension Défaut batterie Sous Tension Plus en détail équipement d alarme type 4
Références Code Modèle AI 1B T4 534 101 1 boucle de détection AI 2B T4 534 102 2 boucles de détection équipement d alarme type 4 Notice Mise en service Paramétrage 1 boucle 2 boucles 1 ou 2 boucles Un Plus en détail Tableaux d alarme sonores
Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles 405 61/62 R Présentation Tableau de type 4 secteur 1 boucle Réf. : 405 61 Tableau de type 4 secteur 2 boucles Réf. : 405 62 Contenu de Plus en détail Tableau d alarme sonore
Blocs Autonomes d Alarme Sonore Type MA ISD Réf. 320 003 Type MA VIGIE ISD Réf. 320 004 Type MAME VIGIE ISD Réf. 320 005 Type MA VIGIE flash Réf. 320 014 Type MAME VIGIE ISD flash Réf. 320 015 LE03049/AA Plus en détail NUGELEC. NOTICE D'UTILISATION DU B.A.A.S. du type Ma - STI / MaME - STI. pages. 1 introduction 2. 2 encombrement 3 fixation
Blocs Autonomes d Alarme Sonore Type SA Réf. 30 006 Type SA VIGIE Réf. 30 007 Type SAME VIGIE Réf. 30 008 Type SA VIGIE flash Réf. 30 07 Type SAME VIGIE flash Réf. 30 08 LE030/AA Généralités Les BAAS SA, Plus en détail Notice Technique 01.Type4.NT001.rév.A0 IROISE-T4P+ Equipement d'alarme incendie type 4 autonome à pile. . Conforme selon la norme NFS 61936
Notice Technique 01.Type4.NT001.rév.A0 Equipement d'alarme incendie type 4 autonome à pile Classe B selon la norme NFS 32001. Conforme selon la norme NFS 61936 52, rue Paul Lescop 92000 NANTERRE t. +33 Plus en détail Conformes aux normes de référence NF S 61-936 et NF S 32-001
Actipole de la fonderie, Bâtiment Chrome 470 Route du Tilleul, 69270 Cailloux-sur-Fontaines Tel : 04.78.88.23.37 info@axendis.com / www.axendis.com Conformes aux normes de référence NF S 61-936 et NF S Plus en détail Détecteur de fumée. ALIMENTATION par pile 9V Communication. Modèle Ei 605C Optique. Description du produit. Fonctionnement
Détecteur de fumée ALIMENTATION par pile 9V Communication Modèle Ei 605C Optique Haute sensibilité répond à tous les feux standards Esthétique, compact Conception novatrice et robuste de la chambre optique Plus en détail EQUIPEMENT D ALARME TYPE 4 AI 1B T4 & AI 2B T4 NOTICE MISE EN SERVICE PARAMÉTRAGE
NOICE 4NC09 ind0 AI B 4 &AI B 4 Références Code Modèle AI B 4 34 0 boucle de détection AI B 4 34 0 boucles de détection EQUIPEMEN D ALARME YPE 4 AI B 4 & AI B 4 NOICE MISE EN SERVICE PARAMÉRAGE boucle Plus en détail NOTICE D INSTALLATION Sirène d alarme extérieure auto alimentée
NOTINS0FR024025- V1.07 NOTICE D INSTALLATION Sirène d alarme extérieure auto alimentée Fabrication Française SIREX SIREX-F Boîtier en fonte d aluminium avec peinture polyester LEDs Photo non contractuelle Plus en détail Fabricant d alarmes incendie
Fabricant d alarmes incendie Présentation Implanté en région lyonnaise depuis 2001, AXENDIS est un fabricant français d alarmes et de périphériques de sécurité incendie qui s est engagé depuis plusieurs Plus en détail BLOCSAUTONOMESD'ALARMESONORE
Notice NTC088 Ind. 0 BLOCSAUTOMESD'ALARMESORE NOTICED'INSTALLATI&D'UTILISATI MP Certifiés: Références Code Modèle Licence DS T Sa MP 0 Message Parlé Sa 08 DS T Sa MP Flash 0 Message Parlé + Flash Sa 089 Plus en détail Centrales d alarme incendie - SALVENA
Centrales d alarme incendie - SALVENA Guide d installation et d utilisation Réf. 643 010/011 Mai 2004 N4065491/00 Sommaire Présentation Contenu de l emballage...3 Description de la face avant...4 Organisation Plus en détail Il est nécessaire de mettre en place un système de sécurité incendie (SSI) permettant de détecter le plus rapidement possible un début de sinistre.
PAGE : 1 Situation : Les établissements doivent être protégés contre les incendies. Suivant leur catégorie, les systèmes de sécurité incendie (SSI) à mettre en place sont plus ou moins complexes. A l issue Plus en détail NOTICE D'UTILISATION DU TABLEAU D ALARMES TECHNIQUES SAT
Centrale d alarme DA996 Référence : 7827 La DA-996 est une centrale d alarme pour 6 circuits indépendants les uns des autres, avec ou sans temporisation, fonctions 24 heures, sirène, alerte et incendie. Plus en détail Caractéristiques techniques du module électronique Témoin lumineux rouge
Caractéristiques techniques du module électronique Témoin lumineux rouge Raccordement terminal de programmation TELU DATA Pile lithium de maintien de l heure type CR032 Résistance de terminaison 120 Ω Plus en détail Centrales d alarme incendie - SALVENA
Centrales d alarme incendie - SALVENA Guide d installation et d utilisation Réf. 643 012/013 Mai 2004 N4065492/00 Sommaire Présentation Contenu de l emballage...3 Description des faces avant.4 Organisation Plus en détail AUTOPORTE III Notice de pose
AUTOPORTE III Notice de pose Vous avez acquis le système AUTOPORTE, nous vous en remercions. Veuillez lire attentivement cette notice, vous serez à même de faire fonctionner correctement ce système. FONCTIONNEMENT Plus en détail VMT Mod : Ventilation modulée pour le tertiaire
Page : 2 A. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. A.1. VUE D ENSEMBLE A.2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT!" #! $! %&' ( ) * µ +, µ $# (& % ± -. /01)0$ ' &%(% 2 3,)/4 $ A.3. CARACTERISTIQUES MECANIQUES. PARAMETRES Valeur Plus en détail ECPAPE03. Allarme uomo in cella Man in cold room alarm Coffret Alarme Personne Enfermée Alarm "Mann im Kühlraum"
Allarme uomo in cella Man in cold room alarm Coffret Alarme Personne Enfermée Alarm "Mann im Kühlraum" Manuale d uso e manutenzione Use and maintenance manual Manuel d'utilisation et d entretien Gebrauchsanweisungen Plus en détail LINE POWER EXT PAIRING A A A A A A A A
Doro Secure 347 PAIRING EXT LINE POWER 5 1 2 3 4 6 7 8 9 10 18 19 20 21 1 4 7 2 3 5 6 8 9 0 M1 M2 M3 M4 11 12 13 14 15 16 22 17 23 24 A A A A A A A A 1 Touche de déclaration de la télécommande sans fil Plus en détail Mode d emploi. régulateur différentiel pour des systèmes solaires thermiques
Mode d emploi régulateur différentiel pour des systèmes solaires thermiques 1 Conseils de sécurité 2 2 Principe de foncionnement 2 3 Affichage et commandes d operation 3 4 Préréglages 4 5 Réglage des paraètres Plus en détail MEMENTO SECURITE INCENDIE
ETABLISSEMENT MEMENTO SECURITE INCENDIE La commission de sécurité vous a prescrit la réalisation d un mémento sécurité Ce document est un modèle pour tout type d établissements en dehors des U et J Il Plus en détail Style 7T. Afficheur température
Style 7T Afficheur température INSTRUCTIONS D INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE B.P. 1 49340 TRÉMENTINES FRANCE Tél. : 02 41 71 72 00 Fax : 02 41 71 72 01 www.bodet.fr Réf.: 606274 D S assurer à réception Plus en détail S.S.I. de catégorie A Alarme incendie type 1
EN 54-2 EN 54-4 EN 54-2 EN 54-4 S.S.I. de catégorie A Alarme incendie type 1 SECURITE INCENDIE SECURITE INCENDIE DETECTION DETECTION UNITE DE GESTION D'ALARME UNITE DE GESTION D'ALARME ECS - CMSI ECS - Plus en détail Centrale de surveillance ALS 04
RTC Scannez ce QR code ou rendez vous à l adresse web : http://www.fujionkyo.fr/produit/ kit-alarme-rtc-f8/ pour accéder à la notice vidéo du kit d alarme NFO-480008-1307 NOTICE D UTILISATION Sommaire Plus en détail Entretien et maintenance des installations techniques Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura
Entretien et maintenance des installations techniques Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura Prestations Alarme intrusionalarme incendie et contrôle d accès Sommaire 1 OBJET ET ETENDUE... 02 1.1. Plus en détail HA2000 RTC Transmetteur téléphonique
HA2000 RTC Transmetteur téléphonique Manuel d installation & d utilisation SOMMAIRE I. GENERALITES...2 1) CONTENU DU KIT...2 2) IDENTIFICATION...2 3) ALIMENTATION...3 4) CONNEXION A LA LIGNE TELEPHONIQUE...4 Plus en détail KAUFEL. Systèmes de sécurité
KAUFEL Systèmes de sécurité Alarmes Incendie & Alarmes Techniques 2008 KAUFEL EN FRANCE Siège social : PIFFONDS (89), 120 km au sud de Paris. 70 personnes Un site industriel, véritable centre de compétences, Plus en détail NOTICE D UTILISATION
Notice technique 0_ACCES_NT00_carte relais radio_rév A CRR Carte relais radio murale pour DAAF, type et DM radio Code article : ACCTA0 Compatible avec le DAAF CalypsoIIR réf : DETDA0 le Type radio Iroise Plus en détail HAM841K CENTRALE D'ALARME POUR SYSTEMES DE SECURITE COMMERCIAUX ET D'HABITATION
CENTRALE D'ALARME POUR SYSTEMES DE SECURITE COMMERCIAUX ET D'HABITATION MANUEL D'UTILISATION MANUEL D'UTILISATION CENTRALE D'ALARME POUR SYSTEMES DE SECURITE COMMERCIAUX ET D'HABITATION INTRODUCTION Le Plus en détail ROTOLINE NOTICE DE POSE
ROTOLINE NOTICE DE POSE Nous vous remercions d avoir choisi le Système ROTOLINE pour ouvrir votre portail. Veuillez lire attentivement cette notice, vous serez à même de faire fonctionner ce système correctement. Plus en détail PROCÉDURE D UTILISATION DU CHARIOT CLINIQUE VX
PROCÉDURE D UTILISATION DU CHARIOT CLINIQUE VX TABLE DES MATIÈRES APERÇU GLOBAL DU CHARIOT CLINIQUE... 4 MISE EN MARCHE DE L APPAREIL... 5 PANNEAU DE CONTRÔLE ET INTERFACE ARRIÈRE... 6 EFFECTUER UN APPEL/TERMINER Plus en détail SYSTEME DE DESENFUMAGE 12 NIVEAUX
EGEE SYSTEME DE DESENFUMAGE 12 NIVEAUX POUR IMMEUBLES D'HABITATION 3eme FAMILLEB et 4eme FAMILLE NOTICE TECHNIQUE MISE EN SERVICE NOTICE D'UTILISATION (Indice I) Réf : NT008PT Date : 20/10/05 Ind : I Page Plus en détail T.Flow Activ Modulo. Notice de Montage. Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo. www.aldes.
Notice de Montage T.Flow Activ Modulo Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo 11023718/A - RCS 956 506 828 - Imprimé en France/Printed in France Plus en détail 8partie BAEH 8 lm LS458. BAES SATI 45lm. BAEH SATI 8lm. partie BAES 45 lm autonomie 1 heure
LS8 LOCAUX à SOMMEIL de type J-O-U-R (non équipé de source de remplacement) partie BAES lm autonomie heure LS + BAES SATI lm 8partie BAEH 8 lm autonomie 5 heures BAEH SATI 8lm LS8 bloc autonome pour Locaux Plus en détail UP 588/13 5WG1 588-2AB13
Informations Technique Description du produit et de ses fonctionnalités Dans le menu «Réglage» vous avez le choix entre 4 styles d affichage. Les accessoires suivants sont nécessaires: è è è 5WG1 588 8AB14 Plus en détail SIRENE SANS FIL SOLAIRE 433MHz 30/80m SSFS = SG-1100T
SIRENE SANS FIL SOLAIRE 433MHz 30/80m SSFS = SG-1100T Sirène solaire extérieure auto-alimentée sans fil avec récepteur intégré à code tournant. Boîtier polycarbonate de 3mm résistant aux intempéries, autoprotection Plus en détail Système d'alarme GSM compact, sans fil
Notice d'utilisation Système d'alarme GSM compact, sans fil 28/14-B 1 Cher client, chère cliente, Veuillez lire soigneusement cette notice avant l installation du système pour assurer son bon fonctionnement. Plus en détail Manuel d utilisation
Médaillon pour le CONECTO 200 et CONECTO 300 Manuel d utilisation Veuillez lire et conserver ces instructions Manuel d utilisation complet disponible en ligne : http://www.thomsonphones.eu Sommaire Mise Plus en détail NOTICE D INSTALLATION CENTRALE 260
NOTICE D INSTALLATION CENTRALE 260 1 - PRÉSENTATION 3 - INSTALLATION La Centrale 2600 est une centrale d'alarme anti intrusion à micro processeur. Elle dispose de 8 entrées intrusion (1 tempo + 6 paramétrables, Plus en détail BATTERIES DE SECOURS POUR CENTRAL D ALARME ET DE MESURE BAT KIT NOTICE D INSTALLATION. BATKIT_MAN01_FR Ver. V1R1
BATTERIES DE SECOURS POUR CENTRAL D ALARME ET DE MESURE NOTICE D INSTALLATION BATKIT_MAN01_FR Ver. V1R1 1 Introduction Ce manuel doit être lu attentivement par toute personne qui a ou qui aura la responsabilité Plus en détail Astra Elite AM/3 Manuel d'installation
1) Caractéristiques techniques Astra Elite AM/3 Manuel d'installation Alimentation : - Tension : 9 à 16 V- - Consommation : 33 ma repos/40 ma en alarme - Ondulation : 2 V c à c à 12 V- Canal Hyperfréquence Plus en détail NOTICE TECHNIQUE S C Y N110D 1/8
NOTICE TECHNIQUE S C Y N110D 1/8 1.- DESCRIPTION Les sources d énergie SCY sont des ensembles compacts destinés à fournir une énergie électrique de 24 Volts continu en absence secteur. Ces sources ont Plus en détail catalogue produits & systèmes
catalogue produits & systèmes Détection et mise en sécurité incendie Extinction automatique - éclairage de sécurité catalogue produits & systèmes Editorial Chers clients, UTC Fire & Security Services* Plus en détail SYSTÈME D ALARME SANS FIL AVEC TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE RTC* * RTC = réseau téléphonique commuté (filaire)
NOTICE D UTILISATION Réf: AL-80 FR EN Please download the manual instruction in English on Home Confort web site : www.home-confort.net ES Descargue el manual de instrucciones en nuestro sitio Home Confort Plus en détail 6.8. Connecteur Console 17. 6.9. Connecteur Network 18. 6.10. Connecteur +24V AES 19
CS 2600 Centrale de sécurité SOMMAIRE 1. OBJET 3 2. TERMINOLOGIE 3 2.1. Glossaire 3 3. DESCRIPTION 3 4. PRESENTATION 5 4.1. Face avant 5 4.2. Face arrière 6 5. INSTALLATION ET EXPLOITATION 7 6. CABLAGE Plus en détail DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Manuel d utilisation
DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Manuel d utilisation K01-0000084-00 PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ Ce manuel contient d importantes instructions de sécurité. Veuillez lire et suivre scrupuleusement toutes les Plus en détail Transmetteur téléphonique vocal
Transmetteur téléphonique vocal MANUEL D INSTALLATION Sommaire Présentation... Pose du transmetteur... Raccordements Vue d ensemble des raccordements... 5 Raccordement aux centrales filaires 0/05/07... Plus en détail CINEMA SB100 barre de son amplifiée
CINEMA SB100 barre de son amplifiée Guide de démarrage rapide Nous vous remercions d avoir choisi ce produit JBL La barre de son amplifiée JBL Cinema SB100 est un système audio intégré complet qui améliore Plus en détail PROMI 500 Badges - Codes
PROMI 500 Badges - Codes UNITES DE GESTION DE BADGES PROXIMITE ET DE CODES N O T I C E D E M O N T A G E E T D U T I L I S A T I O N Ce produit est livré avec une varistance. Celle-ci doit être montée Plus en détail FR Interphone vidéo couleur 7. réf. 512162. www.thomsonsecurity.eu
FR Interphone vidéo couleur réf. 512162 v1 www.thomsonsecurity.eu Interphone vidéo couleur SOMMAIRE A - consignes de sécurité 03 1 - précautions d utilisation 03 2 - entretien et nettoyage 03 3 - recyclage Plus en détail 04 NoteCart. 10 NoteCart Simple. 15 NoteLocker SOMMAIRE. Équipements standards p.07 Équipements en option p.08 Références produits p.
SOMMAIRE 04 NoteCart Équipements standards p.07 Équipements en option p.08 Références produits p.28 10 NoteCart Simple Équipements standards p.13 Équipements en option p.14 Références produits p.30 15 Plus en détail Système d alarme sans fil GSM / SMS / RFID. www.camshop.fr
Manuel de l utilisateur Borne de recharge de niveau 2 pour véhicule électrique EVC30T/EVC30T-IN ELMEC inc. JUIN 2014 (REV8) Table des matières 1 Aperçu... 2 2 Liste des pièces... 3 3 Spécifications... Plus en détail C&K Systems Active 5X Manuel d'installation
C&K Systems Active 5X Manuel d'installation Sommaire 1. Introduction 2. Caractéristiques 3. Montage de l'unité centrale 4. Montage du clavier déporté 5. Câblage du clavier déporté 6. Câblage de l'unité Plus en détail Serrure Motorisée Asservie - Mise en Applique
ZD313357 Ve B MAJ le 21.03.13 Serrure Motorisée Asservie - Mise en Applique Notice d installation Verrouillage motorisé 1 / 2 point (s). Système à sécurité positive (rupture de courant) Conforme à la norme Plus en détail Guide d utilisation. Français. APC Smart-UPS. 1000VA/750VA 230/120 V CA 1U - Montage en baie Onduleur 990-1086A, 09/02
Guide d utilisation Français APC Smart-UPS 1000VA/750VA 230/120 V CA 1U - Montage en baie Onduleur 990-1086A, 09/02 Introduction American Power Conversion Corporation (APC) est le principal constructeur Plus en détail Détecteur de mouvement images
Détecteur de mouvement images Vous venez d acheter un détecteur de mouvement images pour l associer à votre système d alarme Somfy et nous vous en remercions. Ce détecteur de mouvement images est compatible Plus en détail Manuel de l utilisateur
Manuel de l utilisateur 1 Prenez le temps de lire ce manuel afin de profiter au mieux de votre matériel. Le Wikango XL est un assistant d aide à la conduite : il doit vous inciter à respecter le Code de Plus en détail MANUEL TECHNIQUE CENTRALE D ALARMES MOD.: AE/AX12S
MANUEL TECHNIQUE CENTRALE D ALARMES MOD.: AE/AX12S V 1.0 MARS/2001 TABLE DES MATIÈRES 1 INTRODUCTION 5 2 MONTAGE ET CONNEXIONS 7 2.1 FIXATION DE L ÉQUIPEMENT 7 2.2 CÂBLAGE (VOIR PLAN DE DISTRIBUTION DE Plus en détail Onduleur + UPS. Manuel d utilisation
Onduleur + UPS Onduleurs Hybrides Manuel d utilisation Onde de sortie sinusoïdale SP4000-AVR www.opti-solar.com MESURES INDISPENSABLES DE SECURITÉ CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS Ce manuel contient des instructions Plus en détail CENTRALE D ALARME SANS FILS
CENTRALE D ALARME SANS FILS Cher client, Nous vous remercions d avoir fait l acquisition de notre appareil, avant de commencer son installation veuillez lire le mode d emploi joint et prenez note de ce Plus en détail Fabricant Alarmes Incendie
2014 2013 Fabricant Alarmes Incendie Sommaire Page 3 Titre page Présentation...............................................3 Réglementation............................................ 6 Abréviations et Plus en détail Alarme pour séparateur hydrocarbure /graisse Type : WGA 02
Notice technique Alarme pour séparateur hydrocarbure /graisse Type : WGA 02 WGA 02 (avec sonde WGA-ES4) Code Article : 265 0021 Sonde WGA-R6 (sonde seule) Code Article : 265 0027 Sonde WGA-ES4 (sonde seule) Plus en détail Système d alarme Sans Fil JUSQU À 25 KG. Scannez ce QR Code pour regarder la video «Notice» NS-57009-S9-1311 NOTICE D UTILISATION
Système d alarme Sans Fil S9 IMMUNITÉ AUX ANIMAUX JUSQU À 25 KG NS-57009-S9-1311 Scannez ce QR Code pour regarder la video «Notice» NOTICE D UTILISATION Sommaire Recommandations de sécurité... 3 Composition Plus en détail GUIDE DE MONTAGE PORTAROL AXROLL NOT03 600-00006-92-J 04/2012 NOT03
GUIDE DE MONTAGE PORTAROL AXROLL NOT03 04/2012 NOT03 SOMMAIRE 1. Consignes d installation 2. Vérification du colis de livraison 3. Mode de pose d une porte enroulable 4. Procédure de montage P3 P4 P4 P5 Plus en détail Guide utilisateur. Sommaire
F Guide Utilisateur 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Sommaire Les touches et les voyants Les codes d accès Les signaux sonores Mise sous surveillance totale Arrêt Mise sous surveillance partielle SOS et Feu Carillon Plus en détail FIRE CONTROL VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
fire control 31 32 FIRE CONTROL VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES 01620 01620I 01630 01630I 01820 01820I 01830 01830I Ventouse électromagnétique Corps ventouse à dos fileté M8 Dimensions ventouse : diamètre Plus en détail GS301-A Notice d installation et d utilisation.
IMPORTANT: LIRE ENTIEREMENT CETTE NOTICE ET LA COMPRENDRE. GARDER CETTE NOTICE EN LIEU SUR ET IMMEDIATEMENT ACCESSIBLE. Alarme Périphérique Infra-Rouge GS301-A Notice d installation et d utilisation. Description Plus en détail Guide Fix Mini Boîtier ONT - Septembre 2012
SFR S.A. au capital de 3.423.265.598,40 - Siège social : 42 avenue de Friedland 75008 Paris RCS PARIS 343.059.564 Guide Fix Mini Boîtier ONT - Septembre 2012 G u i d e D i n s ta l l at i o n D U M I N Plus en détail A-MIP 200 Manuel d installation et de fonctionnement
00 A-MIP 00 Manuel d installation et de fonctionnement Informations Générales Important Lisez ce mode d'emploi avant l installation et l utilisation de l Aivia. Lisez attentivement cette section et suivez Plus en détail KIT DE VIDÉO SURVEILLANCE 2.4 GHz
Réf: CIP-4000 NOTICE D UTILISATION KIT DE VIDÉO SURVEILLANCE 2.4 GHz Nous vous remercions d avoir fait l acquisition de ce produit, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice. Assistance Plus en détail Pilotec confort 10/Pilotec confort 20 réf. 49110 réf. 49111
9419-682-10/01.06 Pilotec confort 10/Pilotec confort 20 réf. 49110 réf. 49111 Gestionnaire d énergie pour 1 ou 2 zones de chauffage électrique avec fil pilote Sommaire Comment fonctionne votre Pilotec Plus en détail MANUEL D INSTALLATION ET MANUEL D UTILISATION. Avantages
MANUEL D INSTALLATION ET MANUEL D UTILISATION Avantages SECURITE : Assure la protection des biens et des personnes. Déclenche les éléments de dissuasion (simulation de présence) et d alerte (sirène intégrée Plus en détail ISP209B Radio-Réveil/Haut-Parleur Portable Pour ipod et iphone
ISP209B Radio-Réveil/Haut-Parleur Portable Pour ipod et iphone S O M M A I R E Avertissements et Précautions... 2 Contenu de L emballage... 3 Fonctionnalités... 4 Mise Sous Tension de L unité & Remplacement Plus en détail Module Relais de temporisation DC 24 110 V, programmable
Caractéristiques techniques indicatives sous réserve de modifications 815006.00 Identification Type ZR6-5006.00 Version du produit Version du fiche technique 00 Application/ Domaine d'utilisation/caractéristiques Plus en détail TSM EVOLUTION > SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE ADRESSABLE ET CONVENTIONNEL ADR
SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE www.marque-nf.com ADR > SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE ADRESSABLE ET CONVENTIONNEL TSM EVOLUTION LA SOLUTION ÉVOLU > 3 versions pré-équipées d ECS (Equipement de Contrôle et Plus en détail Le détecteur d ouverture est constitué de deux boîtiers. Lorsqu ils s écartent, l alarme se déclenche.
DÉTECTEUR D OUVERTURE Principe Le détecteur d ouverture est constitué de deux boîtiers. Lorsqu ils s écartent, l alarme se déclenche. Vous êtes alerté par la sirène et par un message d alerte (Texto, mail, Plus en détail ICPR-212 Manuel d instruction.
libea.fr Guide Prévention Habitat libea.fr LIBEA - Société anonyme au capital de 0 000 000 - Entreprise régie par le code des assurances - Siège social : Cours du Triangle - 0 rue de Valmy - 9800 Puteaux Plus en détail FRANCAIS DGM1. Centrale Vigik 1 porte. N d homologation : - PS-200306-01 - MS-200306-02. Gamme: Vigik MANUEL D INSTALLATION.
ANCAIS N d homologation : - PS-200306-01 - MS-200306-02 Gamme: Vigik MANUEL D INSTALLATION Group Products 1] PRESENTATION DU PRODUIT Conforme Mifare - ISO 14443A (système ouvert à toutes les marques de Plus en détail WattStation Murale Manuel d installation et de l utilisateur
GE Industrial Solutions WattStation Murale Manuel d installation et de l utilisateur Ed. 01 Version autonome GE imagination at work Afin d éviter tout choc électrique, couper l alimentation avant d installer Plus en détail HA863RK CENTRALE ALARME 3 ZONES + INTERRUPTEUR À CLÉ
HA863RK CENTRALE ALARME 3 ZONES + INTERRUPTEUR À CLÉ Merci d'avoir choisi ce produit EUROPSONIC. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement la notice. Ce produit a été testé et emballé correctement Plus en détail notice Porte de garage à enroulement Résipac Récepteur Rollixo OSE
notice Porte de garage à enroulement Résipac Récepteur Rollixo OSE Ver 11.09.2013 Nous vous suggérons de lire les quelques recommandations suivantes avant de débuter la pose de votre porte de garage STOCKAGE Plus en détail Transmetteur téléphonique autonome vocal et digital avec Chargeur 13,7VDC-1A / logement pour batterie 12V-2Ah
NOTUTI0FR000028- V4.01 NOTICE D UTILISATION Transmetteur téléphonique autonome vocal et digital avec Chargeur 13,7VDC-1A / logement pour batterie 12V-2Ah Version 4.0 FABRICATION FRANCAISE CESA 200 &CONTACT Plus en détail Système d alarme GSM XMD-3200.pro avec connexion via radio et réseau de téléphonie mobile
Système d alarme GSM XMD-3200.pro avec connexion via radio et réseau de téléphonie mobile FR Mode d emploi PX-1297-675 TABLE DES MATIÈRES Votre nouveau système d alarme domestique...6 Contenu...6 Consignes Plus en détail LCD COLOR MONITOR (English French Translation)
LCD COLOR MONITOR (English French Translation) Front page : -1 Manuel d Utilisation -2 Système Vidéo Couleur LCD Table of contents : Table des Matières 1. Précautions 2. Accessoires 3. Fonctions 4. Télécommande Plus en détail DETECTION ET ALARME INCENDIE DANS LES E.R.P
DETECTION ET ALARME INCENDIE DANS LES E.R.P Le système d'alarme incendie doit permettre de signaler un sinistre et de le localiser. Il fonctionne sur une source autonome en l'absence de courant. L'action Plus en détail Petit guide pratique de dépannage du système d alerte centralisée (modèles de 1980 à 1988)
Petit guide pratique de dépannage du système d alerte centralisée (modèles de 1980 à 1988) Le système d alerte centralisée de la 928 est destiné a présenter au conducteur toute anomalie de fonctionnement Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back