Source: https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-27919
Timestamp: 2019-12-13 01:36:19
Document Index: 217688718

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 12', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 12', 'Artículo 15']

BOE.es - Documento BOE-A-1993-27919
Documento BOE-A-1993-27919
«BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 1993, páginas 33010 a 33040 (31 págs.)
BOE-A-1993-27919
https://www.boe.es/eli/es/rd/1993/10/22/1853
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, señala, en el apartado 5 de su artículo 12, que <los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio>.
El adjunto Reglamento, sus anexos y apéndice serán de aplicación para aquellas instalaciones receptoras cuyos proyectos, según lo dispuesto por la Orden de 17 de diciembre de 1985, se dirijan a los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma y se presenten de conformidad con lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 a partir de los tres meses contados desde la publicación del presente Real Decreto en el <Boletín Oficial del Estado>. No obstante, su aplicación será optativa a partir del día siguiente de su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>.
1. Las disposiciones de seguridad contenidas en el Reglamento y sus anexos, a que se refiere el artículo 1, tienen la consideración de exigencias esenciales de seguridad, y las recogidas en el apéndice, de instrucciones técnicas complementarias, con la consideración de mínimos, en el sentido de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
A efectos de lo dispuesto en este Reglamento, los términos del mismo se entenderán ajustados a las definiciones contenidas en la ITC MI-IRG 01 <Terminología> del apéndice.
Artículo 4. Normas.
Artículo 6. Requisitos de las instalaciones.
Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
Artículo 15. Operación y pruebas de instalaciones receptoras en servicio. En toda operación de interrupción de gas o de reanudación del servicio en una instalación receptora se deberá avisar a los usuarios afectados por la misma.
Las tuberías deben discurrir por zonas comunitarias o por el interior de la vivienda, local colectivo o comercial al que alimentan. Cuando en algún tramo de la instalación no pueda ello cumplirse deberá adoptarse en ellos la modalidad de ubicación <alojadas en vainas o conductos>.
Se instalarán los dispositivos de corte que sean necesarios para poder maniobrar la instalación receptora, teniendo en cuenta lo establecido en la <Instrucción sobre Documentación y puesta en servicio de las Instalaciones receptoras de gases Combustibles>, así como otros dispositivos de corte operativos, tales como las llaves de montante colectivo, llave de contador, llave de vivienda o de local privado, llave de regulador, etc.
b) Aparatos de calefacción que utilicen directamente el calor generado para calentar el local donde se hallen instalados, cuya potencia esté limitada por el volumen de dicho local, provistos de un dispositivo automático de seguridad que impida la salida del gas en caso de extinción de la llama o no encendido de los quemadores y de un dispositivo analizador de atmósfera que interrumpa su funcionamiento cuando se alcance en el local el nivel de anhídrido carbónico establecido en la Reglamentación correspondiente.
c) Máquinas de lavar y/o secar ropa, lavavajillas, refrigeradores y otros aparatos de pequeña potencia.
1. Prueba de estanquidad.
4. Interruptores de los trabajos.
01.40 <Shunt>.
Se entiende por <Shunt> al tipo de chimenea general especialmente diseñada para la evacuación de los productos de la combustión de los aparatos a gas de circuito abierto conectados al mismo o para la evacuación del aire viciado de un local. La salida de cada planta no va unida directamente al conducto general principal sino a un conducto auxiliar que desemboca en aquélla después de un recorrido vertical de una planta.
01.41 <Shunt> invertido.
Se entiende por <Shunt> invertido al tipo de chimenea general especialmente diseñado para proporcionar la entrada de aire necesaria a los locales de cada planta por la que discurre.
Si las uniones se realizan mediante soldadura <fuerte>, este tipo de tubería será utilizable en instalaciones de media presión (MPB, MPA) y baja presión (BP). Si las uniones se realizan mediante soldadura <blanda>, esta tubería sólo podrá utilizarse para baja presión (BP).
Podrá utilizarse para gases de la 1., 2. y 3. familias. La composición y espesores de pared cumplirán con la norma UNE 19.049 o equivalente. Las uniones se realizarán mediante soldadura <fuerte>.
En el caso de uniones entre tubos de acero inoxidable se empleará soldadura <fuerte> con la aleación específica para este tipo de material.
Este tipo de uniones se realizarán mediante soldadura <fuerte> salvo en las instalaciones a baja presión en las que se admitirá la utilización de soldadura <blanda>. Queda prohibida la soldadura <blanda> con aleación de estaño-plomo.
Este tipo de uniones se realizarán mediante soldadura <fuerte> o mediante soldadura oxiacetilénica.
b) En el exterior de las viviendas o de los locales, hasta la presión de utilización o hasta otro valor de MPB inferior al de origen o comprendido en la MPA, existiendo en estos últimos casos una nueva reducción hasta BP en la instalación individual o inmediatamente anterior a cada aparato a gas.
<Prohibido fumar o encender fuegos.>
<Asegúrese de que la llave que maniobra es la que corresponde.>
<No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalación correspondiente están cerradas.>
<En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar que el resto de las llaves de la instalación correspondiente están cerradas.>
<Gas.>
<Prohibido fumar en el local o entrar con una llama.>
b) Para gases más densos que el aire y cuando la ubicación de los cuartos de contadores no pueda materialmente ajustarse a las prescripciones de esta I.T.C., los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, previa petición del interesado, a la que se acompañará la correspondiente documentación técnica en la que constará y se justificará esa imposibilidad, formulándose una solución técnica alternativa, podrán autorizar que la referida instalación se adecue a la solución propuesta, que en ningún caso podrá suponer reducción de la seguridad resultante de las prescripciones de esta I.T.C.
c) Los patios de ventilación que se mencionan en este capítulo y que se prevé se utilicen para efectuar la entrada de aire necesario para la combustión y/o la evacuación de los productos de la misma deberán tener necesariamente una superficie mínima de 4 m2 en su sección transversal y su lado menor deberá tener como mínimo 2 m.
b) Aparatos de calefacción que utilicen directamente el calor generado para calentar el local donde se hallen instalados y cuyo consumo nominal no sea superior a 4,65 kW (4.000 kcal/h). Estos aparatos deben estar provistos de un dispositivo automático de seguridad que impida la salida de gas en caso de extinción de la llama o no encendido de los quemadores y disponer además de un dispositivo analizador de atmósfera que actúe interrumpiendo su funcionamiento cuando se alcance en el local donde esté instalado el nivel de concentración de anhídrido carbónico establecido en el Reglamento de aparatos que utilicen gas como combustible. Ambos dispositivos deberán ir incorporados al aparato.
Cuando la entrada directa de aire se efectúe a través de conductos individuales, éstos podrán ser horizontales o verticales. En el caso de conductos individuales verticales el sentido de circulación del aire podrá ser ascendente o descendente (el descendente sólo en el caso de gases menos densos que el aire) y deberá quedar asegurada la circulación, bien sea por el tiro natural o bien mediante extractor mecánico. Cuando los conductos den servicio colectivo solamente se admitirá la circulación de aire ascendente y el colector deberá ser del tipo <Shunt> invertido o similar.
< ó = 25 (21.500 kcal/h) / > ó = 30
Los conductos de evacuación de los productos de la combustión de aquellos aparatos que dispongan de ellos deberán tener las dimensiones, trazado y situación adecuados, no estrangular la salida prevista por el fabricante en el aparato y ser resistentes a la corrosión y a la temperatura de salida de los productos de la combustión, así como estancos tanto por la naturaleza de los materiales como por el tipo y modo de realizar las uniones que procedan, deberán desembocar al exterior del edificio o a un patio de ventilación, preferentemente a través de un <shunt> o equivalente o de una chimenea general.
c) Se prolongarán verticalmente unos 50 cm hacia el exterior del edificio caso de no estar unidos a una chimenea general y se protegerá su extremo superior contra la penetración de la lluvia y la acción regolfante del viento.
d) Por una abertura practicada en la parte superior de una pared, puerta o ventana que dé directamente al exterior o a un patio de ventilación. El borde inferior de la abertura deberá estar a una altura no inferior a 1,80 m sobre el nivel d
Aparatos de calefacción de gasto calorífico total 4,65 kW (4.000 kcal/h) < GT < 6,97 kW (6.000 kcal/h) / > ó = 45 cm
Se contemplan las excepciones siguientes: a) Los locales que alojen exclusivamente aparatos a gas provistos de dispositivo de seguridad en todos sus quemadores que evite la salida de gas sin quemar en caso de extinción de la llama no precisarán cumplir lo dispuesto en el punto 05.2.3.4.
b) Los locales que alojen únicamente aparatos de calefacción que cumplan los requisitos citados en el punto 05.2.1 b) no precisarán satisfacer lo dispuesto en el punto 05.2.3.1. Sin embargo, cuando el gasto calorífico total del aparato sea superior a 4,65 kW (4.000 kcal/h) e inferior a 6,97 kW (6.000 kcal/h) es preceptivo que el local que lo contenga tenga un volumen igual o superior a 70 m3.
Todas las tuberías, accesorios y elementos auxiliares que forman parte de las instalaciones receptoras deberán estar dimensionadas según los caudales que deben circular. Estos quedarán definidos, como mínimo, por el concepto de <potencia nominal de utilización simultánea> descrito en la instrucción sobre <Documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas> (Orden de 17 de diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía).
Las tuberías deben discurrir por zonas comunitarias o por el interior de la vivienda, local colectivo o comercial al que alimentan; cuando en algún tramo de la instalación no pueda ello cumplirse deberá adoptarse en ellos la modalidad de ubicación <alojadas en vainas o conductos>.
Cerca de la llave de montante y en todo caso al menos una vez en zona comunitaria se señalizará el tubo adecuadamente con la palabra <gas> o con la coloración oportuna en zona visible.
c) Las vainas o conductos serán continuos en todo su recorrido de forma que en el caso de eventuales fugas la salida de éstas se realice hacia los extremos previstos para ventilación. En caso de que puedan ser objeto de inundaciones estarán provistos de dispositivos de vaciado.
d) La superficie exterior de las vainas o de los conductos metálicos estará recubierta de una protección eficaz que impida su ataque por el medio exterior.
e) No se permitirá el contacto de vainas o conductos metálicos con armaduras metálicas de la edificación ni con cualquier otra tubería.
1 < b/a < ó = 1,5
3 < ó = L < ó = 10 / 1,5
10 R L < ó = 26 / 2
26 R L < ó = 50 / 2,5
No se utilizarán uniones mediante soldadura <blanda>, salvo en los casos en que deba unirse una instalación receptora ya existente de plomo con un tramo de tubería que sea ampliación o sustitución de la misma.
a) Un horno para cocinar situado al lado, será de 0,40 m.
d) Un enchufe e interruptor eléctrico, será
b) La superficie de la entrada de aire practicada en la ventana sea la que le corresponde de acuerdo con lo dispuesto en la I.T.C. MI-IRG 05, punto 05.2.3.2.1.
a) Si la presión máxima de servicio no supera el valor de 0,1 bar (1.000 mm c.d.a.), la prueba de estanquidad deberá realizarse a una presión efectiva de, al menos, igual a un 150 por 100 de aquella presión máxima de servicio, la cual deberá ser verificada a través de un manómetro de escala y precisión adecuados, recomendándose se utilice uno de columna de mercurio en forma de U.
b) Si la presión máxima de servicio está comprendida entre 0,1 y 0,4 bar, la prueba de estanquidad deberá realizarse a una presión efectiva de 1 bar, la cual deberá ser verificada a través de un manómetro de escala adecuada y precisión de 0,05 bar.
La empresa suministradora, una vez recibida la documentación técnica indicada en la <Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles> (Orden de 17 de diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía), realizará la preceptiva inspección de la instalación receptora de gas.
1. Aparatos de cocción, cuando deban quedar fijos.
2. Aparatos fijos de calefacción.
3. Aparatos de producción de agua caliente para uso sanitario o calderas de calefacción y generadores de aire caliente.
4. Aparatos encastrables.
1. Aparatos de cocción.
2. Aparatos móviles de calefacción.
3. Aparatos de lavar o secar ropa.
5. Refrigeradores por absorción.
a) Aptitud de usos: se considerará que una instalación ya en uso es estanca y en consecuencia se encuentra en aptitud de uso cuando el caudal de fuga a la presión de servicio es inferior o igual a un litro de gas/hora.
b) Se prohíbe fumar durante los ensayos.
SE DEROGA con efectos desde el 4 de marzo de 2007, por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2006-15345).
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 57, de 8 de marzo de 1994 (Ref. BOE-A-1994-5351).
DEROGA lo indicado de la Orden de 29 de marzo de 1974 (Ref. BOE-A-1974-532).
Orden de 17 de diciembre de 1985 (Ref. BOE-A-1986-510).
Orden de 12 de junio de 1984 (Ref. BOE-A-1984-14101).