Source: http://docplayer.it/12613584-Progetto-definitivo-esecutivo.html
Timestamp: 2018-11-15 04:49:06+00:00
Document Index: 64888621

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 3', 'arte 21', 'arte 23', 'arte 1', 'arte 3', 'arte 1']

1 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 5,88 kwp DENOMINATO SITO NEL COMUNE DI GENONI - ORISTANO COMMITTENTE: - Allegati: Schema unifilare dell impianto; Schema Planimetrico. DATA 13/01/2012 IL TECNICO
2 DATI GENERALI DELL IMPIANTO Il presente progetto è relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di picco pari a 5,88 kwp. COMMITTENTE Committente: Indirizzo: Codice fiscale/partita IVA: Telefono: Fax: SITO DI INSTALLAZIONE L impianto presenta le seguenti caratteristiche:. DATI RELATIVI ALLA LOCALITÀ DI INSTALLAZIONE Località: Genoni Latitudine: '46" Longitudine: '38" Altitudine: 447 m Fonte dati climatici: UNI Albedo: 20 % DIMENSIONAMENTO DELL IMPIANTO La quantità di energia elettrica producibile sarà calcolata sulla base dei dati radiometrici di cui alla norma UNI e utilizzando i metodi di calcolo illustrati nella norma UNI Per gli impianti verranno rispettate le seguenti condizioni (da effettuare per ciascun "generatore fotovoltaico", inteso come insieme di moduli fotovoltaici con stessa inclinazione e stesso orientamento): in fase di avvio dell impianto fotovoltaico, il rapporto fra l energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0, 78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kw e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI Non sarà ammesso il parallelo di stringhe non perfettamente identiche tra loro per esposizione, e/o marca, e/o modello, e/o numero dei moduli impiegati. Ciascun modulo, infine, sarà dotato di diodo di by-pass. Sarà, inoltre, sempre rilevabile l energia prodotta (cumulata) e le relative ore di funzionamento.
3 DESCRIZIONE DELL IMPIANTO L impianto fotovoltaico è costituito da n 1 generatori fotovoltaici composti da n 24 moduli fotovoltaici e da n 1 inverter con tipo di realizzazione Su edificio. La potenza nominale complessiva è di 5,88 kwp per una produzione di 8.326,3 kwh annui distribuiti su una superficie di 39,36 m². Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 231 V. L impianto riduce le emissioni inquinanti in atmosfera secondo la seguente tabella annuale: Equivalenti di produzione termoelettrica Anidride solforosa (SO2) 5,83 kg Ossidi di azoto (NOx) 7,42 kg Polveri 0,31 kg Anidride carbonica (CO2) 4,34 t Equivalenti di produzione geotermica Idrogeno solforato (H2S) (fluido geotermico) Anidride carbonica (CO2) Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) 0,25 kg 0,05 t 2,08 TEP RADIAZIONE SOLARE La valutazione della risorsa solare disponibile è stata effettuata in base alla Norma UNI 10349, prendendo come riferimento la località che dispone dei dati storici di radiazione solare nelle immediate vicinanze di Genoni. TABELLA DI RADIAZIONE SOLARE SUL PIANO ORIZZONTALE Mese Totale giornaliero [MJ/m 2 ] Totale mensile [MJ/m 2 ] Gennaio 7,05 218,55 Febbraio 9,89 286,81 Marzo 14,32 443,92 Aprile 18,76 562,8 Maggio 23,18 718,58 Giugno 25,59 767,7 Luglio 27,55 854,05 Agosto 23,99 743,69 Settembre 18,11 543,3 Ottobre 12,54 388,74 Novembre 7,85 235,5 Dicembre 6,15 190,65
4 Mese TABELLA PRODUZIONE ENERGIA Totale giornaliero [kwh] Totale mensile [kwh] Gennaio 13, ,917 Febbraio 16, ,124 Marzo 21, ,891 Aprile 24, ,07 Maggio 28, ,788 Giugno 30, ,228 Luglio 32, ,321 Agosto 31, ,513 Settembre 26, ,671 Ottobre 20, ,709 Novembre 14, ,459 Dicembre 12, ,654 ESPOSIZIONI L'impianto fotovoltaico è composto da 1 generatori distribuiti su 1 esposizioni come di seguito definite: Descrizione Tipo realizzazione Tipo installazione Orient. Inclin. Ombr. Esposizione 1 Su edificio Inclinazione fissa % Esposizione 1 Esposizione 1 sarà esposta con un orientamento di 0,00 (azimut) rispetto al sud ed avrà un inclinazione rispetto all orizzontale di 30,00 (tilt). La produzione di energia dell'esposizione Esposizione 1 è condizionata da alcuni fattori di ombreggiamento che determinano una riduzione della radiazione solare nella misura del 0 %. DIAGRAMMA DI OMBREGGIAMENTO
6 DIAGRAMMA RADIAZIONE SOLARE Radiazione solare giornaliera media sul piano dei moduli (kwh/m²) 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Diretta Diffusa Riflessa TABELLA DI RADIAZIONE SOLARE Mese Radiazione Diretta [kwh/m 2 ] Radiazione Diffusa [kwh/m 2 ] Radiazione Riflessa [kwh/m 2 ] Totale giornaliero [kwh/m 2 ] Totale mensile [kwh/m 2 ] Gennaio 2,098 0,809 0,026 2,933 90,912 Febbraio 2,555 1,068 0,036 3, ,113 Marzo 3,253 1,405 0,053 4, ,036 Aprile 3,647 1,768 0,069 5, ,525 Maggio 4,229 1,926 0,086 6,24 193,455 Giugno 4,573 1,952 0,095 6,62 198,604 Luglio 5,5 1,641 0,103 7, ,542 Agosto 5,152 1,586 0,089 6, ,625 Settembre 4,302 1,412 0,067 5, ,443 Ottobre 3,414 1,122 0,046 4, ,043 Novembre 2,299 0,86 0,029 3,188 95,644 Dicembre 1,887 0,731 0,023 2,64 81,849 STRUTTURE DI SOSTEGNO I moduli verranno montati su dei supporti in acciaio zincato con inclinazione di 30, avranno tutti la medesima esposizione. Gli ancoraggi della struttura dovranno resistere a raffiche di vento fino alla velocità di 120 km/h.
7 Generatore Il generatore è composto da n 24 moduli del tipo Silicio policristallino con una vita utile stimata di oltre 20 anni e degradazione della produzione dovuta ad invecchiamento del 0,8 % annuo. CARATTERISTICHE DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO Tipo di realizzazione: Su edificio Numero di moduli: 24 Numero inverter: 1 Potenza nominale: 5880 W Grado di efficienza: 94,8 % Costruttore: Sigla: Tecnologia costruttiva: Caratteristiche elettriche Potenza massima: DATI COSTRUTTIVI DEI MODULI SHARP CORPORATION ND ND-R245A5 Silicio policristallino 245 W Rendimento: 14,3 % Tensione nominale: Tensione a vuoto: Corrente nominale: Corrente di corto circuito: Dimensioni Dimensioni: Peso: 30,7 V 37,3 V 8 A 8,6 A 994 mm x 1652 mm 19 kg I valori di tensione alle varie temperature di funzionamento (minima, massima e d esercizio) rientrano nel range di accettabilità ammesso dall inverter. La linea elettrica proveniente dai moduli fotovoltaici è messa a terra mediante appositi scaricatori di sovratensione con indicazione ottica di fuori servizio, al fine di garantire la protezione dalle scariche di origine atmosferica. GRUPPO DI CONVERSIONE Il gruppo di conversione è composto dai convertitori statici (Inverter). Il convertitore c.c./c.a. utilizzato è idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura sono compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l impianto
8 Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono: Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza) Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT. Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 110-6, CEI Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico. Conformità marchio CE. Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65). Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto. Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV. Efficienza massima 90 % al 70% della potenza nominale. Il gruppo di conversione è composto da 1 inverter. Costruttore Sigla Inseguitori 1 Ingressi per inseguitore 4 Caratteristiche elettriche Potenza nominale Potenza massima Potenza massima per inseguitore Tensione nominale Tensione massima Tensione minima per inseguitore Tensione massima per inseguitore Dati costruttivi degli inverter POWER ONE PVI-6000-OUTD par AURORA UNO 6 kw 6,2 kw 6,2 kw 360 V 600 V 140 V 530 V Tensione nominale di uscita 231 Vac Corrente nominale Corrente massima Corrente massima per inseguitore 36 A 44 A 44 A Rendimento 0,96 Inverter 1 MPPT 1 Moduli in serie 12 Stringhe in parallelo 2 Esposizioni Esposizione 1
9 Tensione di MPP (STC) 368,4 V Numero di moduli 24 DIMENSIONAMENTO La potenza nominale del generatore è data da: P = Pmodulo * N moduli = 245 W * 24 = 5880 W L energia totale prodotta dall impianto alle condizioni STC (irraggiamento dei moduli di 1000 W/m² a 25 C di temperatura) si calcola come: Esposizione N moduli Radiazione solare [kwh/m²] Energia [kwh] Esposizione , ,29 E = En * (1-Disp) = 8326,3 kwh dove Disp = Perdite di potenza ottenuta da Perdite per ombreggiamento Perdite per aumento di temperatura 0,0 % 7,7 % Perdite di mismatching 5,0 % Perdite in corrente continua 1,5 % Altre perdite (sporcizia, tolleranze...) 5,0 % Perdite per conversione 5,6 % Perdite totali 22,6 % TABELLA PERDITE PER OMBREGGIAMENTO Mese Senza ostacoli [kwh] Produzione reale [kwh] Perdita [kwh] Gennaio 413,9 413,9 0,0 % Febbraio 483,1 483,1 0,0 % Marzo 664,9 664,9 0,0 % Aprile 749,1 749,1 0,0 % Maggio 880,8 880,8 0,0 % Giugno 904,2 904,2 0,0 % Luglio 1022,3 1022,3 0,0 % Agosto 963,5 963,5 0,0 % Settembre 789,7 789,7 0,0 %
10 Ottobre 646,7 646,7 0,0 % Novembre 435,5 435,5 0,0 % Dicembre 372,7 372,7 0,0 % Anno 8326,3 8326,3 0,0 % CAVI ELETTRICI E CABLAGGI Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in rame con le seguenti prescrizioni: Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-UNEL/IEC Tipo FG21 se in esterno o FG7 se in cavidotti su percorsi interrati Tipo N07V-K se all interno di cavidotti di edifici Inoltre i cavi saranno a norma CEI 20-13, CEI20-22II e CEI I, marchiatura I.M.Q., colorazione delle anime secondo norme UNEL. Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull impianto durante la verifica o l adeguamento o la manutenzione, i conduttori avranno la seguente colorazione: Conduttori di protezione: giallo-verde (obbligatorio) Conduttore di neutro: blu chiaro (obbligatorio) Conduttore di fase: grigio / marrone Conduttore per circuiti in C.C.: chiaramente siglato con indicazione del positivo con + e del negativo con Come è possibile notare dalle prescrizioni sopra esposte, le sezioni dei conduttori degli impianti fotovoltaici sono sicuramente sovradimensionate per le correnti e le limitate distanze in gioco. Con tali sezioni la caduta di potenziale viene contenuta entro il 2% del valore misurato da qualsiasi modulo posato al gruppo di conversione. Cablaggio: Stringa - Q. Inverter Descrizione Valore Identificazione: Lunghezza complessiva: 40 m Lunghezza di dimensionamento: 40 m Circuiti in prossimità: 1 Temperatura ambiente: 30 Tabella: CEI-UNEL 35024/1 Posa: Disposizione: Tipo cavo: Materiale: Designazione: Tipo di isolante: Formazione: N conduttori positivo/fase: 1 Sez. positivo/fase: N conduttori negativo/neutro: cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su pareti Raggruppati a fascio, annegati Unipolare Rame FG21M21PV3 (1500Vcc) EPR 2x(1x6)+1G6 6 mm²
11 Sez. negativo/neutro: 6 mm² N conduttori PE: 1 Sez. PE: 6 mm² Tensione nominale: 368 V Corrente d impiego: 8,0 A Corrente di c.c. moduli 8,6 A Cablaggio: Q. Inverter - Q. Misura Identificazione: Descrizione Lunghezza complessiva: 1 m Lunghezza di dimensionamento: 1 m Circuiti in prossimità: 1 Temperatura ambiente: 30 Tabella: CEI-UNEL 35024/1 Posa: Disposizione: Tipo cavo: Materiale: Designazione: Tipo di isolante: Formazione: N conduttori positivo/fase: 1 Sez. positivo/fase: N conduttori negativo/neutro: 1 Sez. negativo/neutro: N conduttori PE: 1 Sez. PE: Tensione nominale: Corrente d impiego: Cablaggio: Q. Misura - Rete Identificazione: Descrizione Lunghezza complessiva: Valore 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti Raggruppati a fascio, annegati Multipolare Rame FG7OR 0.6/1 kv EPR 3G6 6 mm² 6 mm² 6 mm² 231 V 24,5 A 30 m Lunghezza di dimensionamento: 30 m Circuiti in prossimità: 1 Temperatura ambiente: 30 Tabella: CEI-UNEL 35024/1 Posa: Disposizione: Tipo cavo: Valore 11 - cavi multipolari, con o senza armatura posati su pareti Singolo strato su muro, pavimento o passerelle non perforate Multipolare
12 Materiale: Rame Designazione: FG7OR 0.6/1 kv Tipo di isolante: EPR Formazione: 2x16 N conduttori positivo/fase: 1 Sez. positivo/fase: 16 mm² N conduttori negativo/neutro: 1 Sez. negativo/neutro: 16 mm² N conduttori PE: Sez. PE: Tensione nominale: 231 V Corrente d impiego: 24,5 A Tabella di riepilogo cavi Codice Costruttore Form. Des. Descrizione Lc Stringa - Q. Inverter Q. Inverter - Q. Misura 2x(1x6)+1G 6 3G6 Q. Misura - Rete 2x16 FG21M21PV3 (1500Vcc) FG7OR 0.6/1 kv FG7OR 0.6/1 kv 120 m 1 m 30 m QUADRI ELETTRICI Quadro di campo lato corrente continua Si prevede di installare un quadro a monte di ogni convertitore per il collegamento in parallelo delle stringhe, il sezionamento, la misurazione e il controllo dei dati in uscita dal generatore. Quadro di parallelo lato corrente alternata Si prevede di installare un quadro di parallelo in alternata all interno di in una cassetta posta a valle dei convertitori statici per la misurazione, il collegamento e il controllo delle grandezze in uscita dagli inverter. All interno di tale quadro, sarà inserito il sistema di interfaccia alla rete e il contatore in uscita della Società distributrice dell energia elettrica. SEPARAZIONE GALVANICA E MESSA A TERRA Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in corrente continua dell impianto e la rete; tale separazione può essere sostituita da una protezione sensibile alla corrente continua se la potenza complessiva di produzione non supera i 20 kw. Soluzioni tecniche diverse da quelle sopra suggerite, sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti e della buona regola dell arte. Il campo fotovoltaico sarà gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra. Le stringhe saranno, costituite dalla serie di singoli moduli fotovoltaici e singolarmente sezionabili, provviste di diodo di blocco e di protezioni contro le sovratensioni. Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa è ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo dell impianto fotovoltaico), la rete stessa o la parte interessata dovrà essere opportunamente protetta. La struttura di sostegno verrà regolarmente collegata all impianto di terra esistente.
13 SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (SCM) Il sistema di controllo e monitoraggio, permette per mezzo di un computer ed un software dedicato, di interrogare in ogni istante l impianto al fine di verificare la funzionalità degli inverter installati con la possibilità di visionare le indicazioni tecniche (Tensione, corrente, potenza etc..) di ciascun inverter. E possibile inoltre leggere nella memoria eventi del convertitore tutte le grandezze elettriche dei giorni passati.
14 VERIFICHE Al termine dei lavori l installatore dell impianto effettuerà le seguenti verifiche tecnicofunzionali: corretto funzionamento dell impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.); continuità elettrica e connessioni tra moduli; messa a terra di masse e scaricatori; isolamento dei circuiti elettrici dalle masse; L impianto deve essere realizzato con componenti che in fase di avvio dell impianto fotovoltaico, il rapporto fra l energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0, 78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kw e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI Il generatore Generatore soddisfa le seguenti condizioni: Limiti in tensione Tensione minima Vn a 70,00 C (302,1 V) maggiore di Vmpp min. (140,0 V) Tensione massima Vn a -10,00 C (419,9 V) inferiore a Vmpp max. (530,0 V) Tensione a vuoto Vo a -10,00 C (499,1 V) inferiore alla tensione max. dell'inverter (600,0 V) Tensione a vuoto Vo a -10,00 C (499,1 V) inferiore alla tensione max. di isolamento (1000,0 V) Limiti in corrente Corrente massima di ingresso riferita a Isc (17,2 A) inferiore alla corrente massima inverter (44,0 A) Limiti in potenza Dimensionamento in potenza (94,8%) compreso tra 80,0% e il 120,0%
15 PLANIMETRIA DEL GENERATORE
16 SCHEMA UNIFILARE DELL IMPIANTO Legenda simboli kwh Contatore bidirezionale Dispositivo della rete pubblica kwh Contattore unidirezionale Inverter kwh Campo fotovoltaico Fusibile / d Magnetotermico-Differenziale Int. manovra sezionatore Interruttore Q1 Scaricatore 4x16 Utenze kwh Q2 30 A / d Generatore T1 PVI-6000-OUTD par Q3 20 A F1 F2..F3 10 A 2x(1x6)+1G6 G1..G2 ND-R245A5 2 x 12 moduli DG: Dispositivo Generale Dispositivo di Interfaccia e di Generatore integrati nell'inverter Schema unifilare dell'impianto Ditta Assetti di esercizio Assetto 1 - Dispositivo generale e di interfaccia chiusi. I carichi dell'impianto sono alimentati dalla rete o dal generatore fotovoltaico Assetto 2 - Dispositivo generale chiuso e dispositivo di interfaccia aperto. I carichi dell'impianto sono alimentati solamente dalla rete (evento anomalo sul generatore o mancata produzione) Assetto 3 - Dispositivo generale e di interfaccia aperti. I carichi dell'impianto non sono alimentati (mancanza di alimentazione sulla rete) Responsabile Committente Potenza nominale 5,88 kw Data 01/02/2013
17 RIFERIMENTI NORMATIVI La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici sono: 1) Moduli fotovoltaici CEI EN (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo; CEI EN (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo; CEI EN (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo; CEI EN (CEI 82-27) Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione; CEI EN (CEI 82-28) Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove; CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici Serie; CEI EN (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici; CEI EN (CEI 82-31) Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove; CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura. 2) Altri componenti degli impianti fotovoltaici CEI EN (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali; CEI EN (CEI 82-34) Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici; CEI EN (CEI 82-35) Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica; EN Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters; 3) Progettazione fotovoltaica CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione; CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici; UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici; UNI/TR :2009 "Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1: Valutazione dell energia raggiante ricevuta". 4) Impianti elettrici e fotovoltaici CEI EN (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l analisi dei dati; EN (CEI 82-38) Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection; CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; CEI EN (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico; CEI EN (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP); CEI EN (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi
18 elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni; CEI EN (CEI ): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A per fase); CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica; CEI EN (CEI 13-43): Apparati per la misura dell energia elettrica (c.a.) Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2); CEI EN (CEI 13-45): Apparati per la misura dell energia elettrica (c.a.) Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3); CEI EN (CEI 13-52) Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C) CEI EN (CEI 13-54) Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: Prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C); CEI EN (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie; CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato; CEI EN (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata; CEI EN (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie; CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V; CEI Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a V in corrente alternata e V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici. 5) Connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica CEI 0-16 : Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica; CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica; CEI EN (CEI 311-1) Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione; Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione n. 99/08 (Testi integrato delle connessioni attive) dell'autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra citate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete.
19 CONCLUSIONI Dovranno essere emessi e rilasciati dall installatore i seguenti documenti: manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di manutenzione; progetto esecutivo in versione come costruito, corredato di schede tecniche dei materiali installati; dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito; dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008; certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN per moduli a film sottile; certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del convertitore c.c./c.a. alle norme vigenti e, in particolare, alle CEI qualora venga impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso; certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate; garanzia sull intero impianto e sulle relative prestazioni di funzionamento. La ditta installatrice, oltre ad eseguire scrupolosamente quanto indicato nel presente progetto, dovrà eseguire tutti i lavori nel rispetto della REGOLA DELL ARTE.