Source: https://it.scribd.com/document/79676675/UNI-7129-3-Libera
Timestamp: 2019-11-21 03:08:50+00:00
Document Index: 167183132

Matched Legal Cases: ['art 3', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 4', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1']

UNI_7129-3_Libera
sparviero189
SalvaSalva UNI_7129-3_Libera per dopo
UNI 10339_2011
La norma UNI 9795-2013
[Norme] Certificazione Energetica-Ita-UNI TS 11300-2_2008[1].pdf
UNI en 13829 - Misura Infiltrazioni d'Ariaa Edificio
Norme Uni en Iso 14683 Ponti Termici Semplificato
UNI TS 11300-3_Prog
Struttura per apparecchi di sollevamento
quaderno gru
UNI-8199-1998 Acustica
UNI 12845_2007
uni_9503
uni9860
LICENZA DUSO
UNI riconosce al cliente di questo prodotto scaricato on-line dal webstore UNI (dora in avanti denominati solo prodotto) i diritti non esclusivi e non trasferibili di cui al dettaglio seguente, in conseguenza del pagamento degli importi dovuti. Il cliente ha accettato di essere vincolato ai termini fissati in questa licenza circa l'installazione e la realizzazione di copie o qualsiasi altro utilizzo del prodotto. La licenza d'uso non riconosce al cliente la propriet del prodotto, ma esclusivamente un diritto d'uso secondo i termini fissati in questa licenza. UNI pu modificare in qualsiasi momento le condizioni di licenza d'uso.
For this product downloaded online from the UNI webstore (hereafter referred to as "products") UNI grants the client with the non-exclusive and non-transferable rights as specified in detail below, subordinate to payment of the sums due. The client accepted the limits stated in this license regarding the installation or production of copies or any other use of the products. The user license does not confer to clients ownership of the product, but exclusively the right to use according to the conditions specified in this license. UNI may modify the conditions of the user license at any time without notice.
Il cliente ha riconosciuto che: il prodotto di propriet di UNI in quanto titolare del copyright -cos come indicato all'interno del prodotto- e che tali diritti sono tutelati dalle leggi nazionali e dai trattati internazionali sulla tutela del copyright tutti i diritti, titoli e interessi nel e sul prodotto sono e saranno di UNI, compresi i diritti di propriet intellettuale.
The client acknowledged that: The product is property of UNI, as copyright owner as specified in the product itsselves and the said rights are governed by national legislation and international agreements on copyright. All rights, deeds and interests in and on the product shall remain property of UNI, including those of intellectual property.
Il cliente pu installare ed utilizzare esclusivamente per fini interni del proprio personale dipendente una sola copia di questo prodotto, su postazione singola. I clienti interessati alla condivisione delle norme UNI da parte di pi postazioni possono rivolgersi all'innovativo servizio di consultazione online denominato UNICoNTO. Con UNICoNTO possibile consultare tramite un collegamento internet ad accesso protetto ed un reader di file in formato Adobe PDF 5.0 (Portable Document Format) - i testi integrali delle norme tecniche, continuamente aggiornate. Al cliente consentita la realizzazione di UNA SOLA COPIA del file del prodotto, ai fini di backup. Il testo del prodotto non pu essere modificato, tradotto, adattato e ridotto. L'unica versione del testo che fa fede quella conservata negli archivi UNI. autorizzata la riproduzione NON INTEGRALE- del prodotto solo su documenti ad esclusivo uso interno del cliente. vietato dare il prodotto in licenza o in affitto, rivenderlo, distribuirlo o cederlo a qualunque titolo in alcuna sua parte, n in originale n in copia.
The client may install and use a single copy of the product on one workstation exclusively for internal use by employed personnel. Those clients who are interested in sharing UNI standards on more workstations can apply to the innovatory online consultation service called UNICoNTO. By UNICoNTO the complete texts of technical standards, continuously updated, may be consulted, just by using an internet connection, provided with a protected access and a file reader in Adobe PDF 5.0 (Portable Document Format) format. The client is permitted to make ONE COPY ONLY for backup purposes. The text of the product may not be modified, translated, adapted or reduced. The only version of the authentic text is that conserved in the UNI archives. NONINTEGRAL reproduction of the product is authorised only on documents used exclusively internally by the client. Granting of the product license, hire, resale, distribution or transfer of any part of the product, in its original version or copy is strictly prohibited.
Questo prodotto scaricato on-line dal webstore UNI la versione in vigore al momento della vendita. Il prodotto revisionato, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti. UNI non si impegna ad avvisare il cliente della pubblicazione di varianti, errata corrige o nuove edizioni che modificano, aggiornano o superano completamente il prodotto; importante quindi che il cliente si accerti di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.
This product downloaded online from the UNI webstore is the current version of the UNI standard valid at the time of sale. Products are revised, when necessary, with the publication of new editions or updates. UNI does not undertake to notify clients of publication of the said variants, errata corrige or new editions which modify, update or completely replace products; it is therefore important that the clients ensure possession of the latest edition and updates where relevant.
RESPONSABILITA UNI
N UNI n un suo dirigente, dipendente o distributore pu essere considerato responsabile per ogni eventuale danno che possa derivare, nascere o essere in qualche modo correlato con il possesso o l'uso del prodotto da parte del cliente. Tali responsabilit sono a carico del cliente.
UNI LIABILITY
Neither UNI nor relative manager, employee or distributor may be held liable for any damage deriving/arising from or correlated to the use of any products by clients. Liability lies exclusively with the clients.
Il cliente assicura a UNI la fornitura di tutte le informazioni necessarie affinch sia garantito il pieno rispetto dei termini di questo accordo da parte di terzi. Nel caso in cui l'azione di terzi possa mettere in discussione il rispetto dei termini di questo accordo, il cliente si impegna a collaborare con UNI al fine di garantirne l'osservanza. UNI si riserva di intraprendere qualsiasi azione legale nei confronti del cliente a salvaguardia dei propri diritti in qualsiasi giurisdizione presso la quale vi sia stata una violazione del presente accordo. L'accordo regolato dalla normativa vigente in Italia e il tribunale competente per qualsiasi controversia quello di Milano.
The client shall guarantee to UNI the supply of all information required to ensure the full observance of the terms of this agreement by third parties. Should the action of third parties compromise observance of the said terms of agreement, the client undertakes to collaborate with UNI to guarantee compliance. The agreement is governed by current standards in Italy, and in the event of dispute the competent court shall be that of Milan. UNI reserves to undertake legal action with respect to the client to safeguard specific rights in all aspects of jurisdiction in which the present agreement has been breached.
Ente Nazionale Italiano di Unificazione Membro Italiano ISO e CEN www.uni.com Sede di Milano Via Sannio, 2 20137 Milano Tel +39 02700241, Fax +39 0270024375 uni@uni.com Ufficio di Roma Via del Collegio Capranica, 4 00186 Roma Tel +39 0669923074, Fax +39 06 6991604 uni.roma@uni.com
Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione
UNI 7129-3
OTTOBRE 2008 Gas plants for domestic and similar uses supplied by network
Part 3: Products of combustion flue system La norma fissa i criteri per la progettazione, linstallazione e il collaudo degli impianti domestici e similari per lutilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682. La norma definisce i criteri dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi aventi singola portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW.
La presente norma, unitamente alla UNI 7129-1:2008, alla UNI 7129-2:2008 e alla UNI 7129-4:2008, sostituisce la UNI 7129:2001.
UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione Via Sannio, 2 20137 Milano, Italia
UNI Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento pu essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dellUNI. www.uni.com UNI 7129-3:2008 Pagina I
Rispetto alla UNI 7129:2001, la presente famiglia di norme introduce le seguenti varianti: - suddivisione della norma in quattro parti per macro-argomenti; - aggiornamento dei riferimenti normativi; - adeguamento prescrizioni per aggiornamenti tecnologici intervenuti; - nuove e/o diverse prescrizioni installative; - considerazione di prescrizioni legislative comunitarie, nazionali; - considerazione di prescrizioni regolamentari. La presente norma stata elaborata sotto la competenza dellente federato allUNI CIG - Comitato Italiano Gas La Commissione Centrale Tecnica dellUNI ha dato la sua approvazione il 7 ottobre 2008. La presente norma stata ratificata dal Presidente dellUNI ed entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 30 ottobre 2008.
Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dellarte della materia ed il necessario grado di consenso. Chiunque ritenesse, a seguito dellapplicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dellarte in evoluzione pregato di inviare i propri contributi allUNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terr in considerazione per leventuale revisione della norma stessa. Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti. importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dellultima edizione e degli eventuali aggiornamenti. Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare lesistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi. UNI 7129-3:2008 UNI Pagina II
1 2 3 4 4.1
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINI E DEFINIZIONI
EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE 5 Apparecchi di cottura .............................................................................................................................. 5
Posizionamento e modalit di funzionamento dei condotti singoli o collettivi per vapori di cottura ..................................................................................................................................... 6
figura figura figura figura figura prospetto 1 2 3 4 5 2
Apparecchi di tipo A................................................................................................................................. 6 Apparecchi di tipo B a tiraggio naturale ........................................................................................ 6 Esempi ............................................................................................................................................................ 9 Esempi di corretto collegamento a camino/canna fumaria .......................................................... 10 Esempi di collegamento di due apparecchi ad un camino singolo ........................................... 10 Esempi........................................................................................................................................................... 12
Posizionamento dei terminali di tiraggio nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto ....................................................................................................................................... 13 Posizionamento dei terminali di tiraggio (nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto) per apparecchi a tiraggio naturale in funzione della loro portata termica ........................................................................................................................................................... 14 Computazione percorso dei fumi
figura figura prospetto
Esempio di non corretta evacuazione dei prodotti della combustione allinterno di un balcone chiuso su cinque lati ................................................................................................................. 15 Posizionamento dei terminali di tiraggio (in una parete diversa di quella di cui si sta valutando la zona di rispetto) per apparecchi a tiraggio naturale in funzione della loro portata termica ......................................................................................................................... 15 Zone di rispetto di una parete (contenente unapertura) frontale a quella in cui posizionato un terminale di tiraggio ..................................................................................................... 16 Zona di rispetto di una finestra situata in una parete ortogonale a quella in cui posizionato un terminale di tiraggio ..................................................................................................... 16
figura figura
figura prospetto 10 4
Apparecchi di tipo B muniti di ventilatore
Posizionamento dei terminali di scarico nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto ....................................................................................................................................... 18 Posizionamento dei terminali di scarico (nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto) per apparecchi muniti di ventilatore in funzione della loro portata termica ................................................................................................................................... 19 Computazione percorso dei fumi .......................................................................................................... 19 Computazione percorso dei fumi con terminale sporgente il balcone ..................................... 20 Esempio di non corretta evacuazione dei prodotti della combustione allinterno di un balcone chiuso su cinque lati ........................................................................................................... 21 Posizionamento dei terminali di scarico (in una parete diversa di quella di cui si sta valutando la zona di rispetto) per apparecchi muniti di ventilatore in funzione della loro portata termica ................................................................................................................................... 21 Zone di rispetto di una parete (contenente unapertura) frontale a quella in cui posizionato un terminale di scarico ..................................................................................................... 22 Zona di rispetto di una finestra situata in una parete ortogonale a quella in cui posizionato un terminale di scarico ..................................................................................................... 22
figura figura figura prospetto
CAMINI, CANNE FUMARIE E CONDOTTI INTUBATI 25 Prescrizioni e requisiti generali per linstallazione di camini, canne fumarie e condotti intubati .................................................................................................................................... 25 Designazione generale dei camini/canne fumarie secondo UNI EN 1443 ............. 25
UNI 7129-3:2008
prospetto figura prospetto
Modalit di funzionamento di camini/canne fumarie collettive per apparecchi a gas di tipo B e C ................................................................................................................................................. 26 Esempi di camini addossati e non addossati ................................................................................... 27 Classi di resistenza alla corrosione in funzione del tipo di combustibile ................................ 27
figura figura 17 18
Camini singoli .......................................................................................................................................... 28 Sistemi intubati........................................................................................................................................ 28
Rappresentazione schematica di un intubamento in camino singolo con adduzione di aria comburente attraverso lintercapedine libera ...................................................................... 31 Esempi di inserimento di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione di sezione circolare, funzionanti con pressione positiva, aventi sezione di passaggio 100 cm2, allinterno di un camino/canna fumaria/vano tecnico esistente delledificio
Esempio di inserimento di condotto di sezione circolare, funzionante con pressione positiva, avente sezione di passaggio >100 cm2, allinterno di un camino/canna fumaria/vano tecnico esistente delledificio ...................................................................................... 32 Esempio di inserimento di condotto di sezione circolare, funzionante con pressione positiva, avente sezione di passaggio >100 cm2, allinterno di un camino/canna fumaria/vano tecnico esistente delledificio ...................................................................................... 33 Esempi di inserimento di pi condotti di sezione circolare nello stesso camino/canna fumaria/vano tecnico esistente delledificio ..................................................................................... 34 Rappresentazione schematica di un intubamento multiplo in camino/canna fumaria/vano tecnico esistente delledificio ................................................................................................................... 35
figura figura figura figura figura figura 23 24 25 26 27 28
figura prospetto figura prospetto figura prospetto prospetto figura prospetto 29 8 30 9 31 10 11 32 12
Canne fumarie......................................................................................................................................... 35 Esempio di canna fumaria collettiva ramificata ............................................................................... 36 Esempi di raccordo al collettore ........................................................................................................... 37 Canne fumarie collettive ramificate con due immissioni per piano........................................... 38 Esempi di canne fumarie collettive ramificate per edifici con diverso numero piani ......... 38 Esempio di canna fumaria collettiva ................................................................................................... 40 Esempi di canna fumaria collettiva combinata ................................................................................ 41 Comignoli ................................................................................................................................................... 41 Generalit ................................................................................................................................................... 42 Zona di rispetto per il posizionamento di comignoli/terminali di scarico ................................. 42 Quota di sbocco sopra il tetto in pendenza ( > 10) .................................................................. 43
Zona di rispetto per il posizionamento comignoli/terminali di scarico su tetti in pendenza dotati di abbaini e lucernari apribili ................................................................................. 43 Quota di sbocco in prossimit di lucernari/abbaini......................................................................... 43 Quota di sbocco di un tetto piano in presenza di ostacolo o edificio privo di aperture ...... 44 Quote di sbocco in funzione della distanza del terminale dallostacolo privo di aperture...... 44 Indicazione quote di sbocco .................................................................................................................. 44 Quota di sbocco di un tetto piano in presenza di ostacolo o edifico con aperture .............. 45 Quote di sbocco in funzione della distanza del terminale dallostacolo dotato di aperture........ 45
EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE DI APPARECCHI A TIRAGGIO NATURALE O MUNITI DI VENTILATORE ENTRO SPAZI CHIUSI A CIELO LIBERO 45 Colonne di terminali - Esempi ............................................................................................................... 46 SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI COTTURA SECONDO I VARI TIPI DI SCARICO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
47 .......................................................................................................................................................................... 47
APPENDICE (normativa) B.1
CLASSI DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE PER CAMINI/CANNE FUMARIE 48 Camini e canne fumarie metalliche (UNI EN 1856-1)......................................................... 48
Correlazione tra le classi di resistenza alla corrosione di cui alla UNI EN 1443 e quelle di cui alla UNI EN 1856-1 (per camini metallici) ................................................................ 48 UNI 7129-3:2008 UNI Pagina IV
prospetto B.1
prospetto B.2
Correlazione tra le classi di resistenza alla corrosione di cui alla UNI EN 1443 e caratteristiche materiale (tipologia materiale, sigla, spessore) di camini metallici/canne fumarie metalliche ...................................................................................................... 48
prospetto B.3
Camini in refrattario/ceramica (UNI EN 1457) ........................................................................ 49
Correlazione tra le classi di resistenza alla corrosione di cui alla UNI EN 1443, le classi di resistenza alla condensa e la perdita di massa fumi (per camini in refrattario/ceramica) ................................................................................................................................... 49
B.3 B.4
Camini in plastica (UNI EN 14471) .............................................................................................. 49 Camini in calcestruzzo (UNI EN 1857)....................................................................................... 49 BIBLIOGRAFIA 50
La presente norma fissa i criteri per la progettazione e linstallazione dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad impianti domestici e similari per lutilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682. La norma si applica ai sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi aventi singola portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW. Sono esclusi i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi a condensazione o affini e ad apparecchi per la ristorazione e ospitalit professionale.*)
Per la progettazione e l'installazione dellimpianto interno per usi domestici e similari alimentato da rete di distribuzione vedere UNI 7129-1. Per linstallazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione vedere UNI 7129-2. Per la messa in servizio degli impianti vedere UNI 7129-4. Per i criteri per la progettazione, linstallazione, la messa in servizio e la manutenzione di impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini, fare riferimento a UNI 11071.
La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale lultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti). UNI 7129-1 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 1: Impianto interno Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione ventilazione e aerazione dei locali di installazione Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento Generatori di calore - Misurazione in opera del rendimento di combustione Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale - Progettazione e verifica Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione Progettazione e verifica Apparecchi a gas - Classificazione in funzione del metodo di prelievo dellaria comburente e di scarico dei prodotti della combustione Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione - Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio
UNI 7129-2
UNI 7129-4
UNI 10389 UNI 10640 UNI 10641
UNI 10642
Per i criteri per la progettazione, linstallazione, la messa in servizio e la manutenzione di impianti a gas asserviti ad apparecchi per la ristorazione e ospitalit professionale, fare riferimento a UNI 8723. UNI Pagina 1
UNI 10784 UNI 10845
Caldaie ad acqua alimentate a gas con bruciatore atmosferico Prese per la misurazione in opera del rendimento di combustione Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione e intubamento Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini - Criteri per la progettazione, linstallazione, la messa in servizio e la manutenzione Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda per uso sanitario, equipaggiati con bruciatori atmosferici Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi sanitari Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi - Caldaie di tipo C di portata termica nominale non maggiore di 70 kW Camini - Requisiti generali Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Requisiti e metodi di prova Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi camino Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 2: Condotti interni e canali da fumo metallici Camini - Componenti - Condotti fumari di calcestruzzo Camini - Componenti - Blocchi di calcestruzzo Camini - Componenti - Elementi esterni di calcestruzzo Camini industriali strutturalmente indipendenti Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti a un unico apparecchio da riscaldamento Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 2: Camini asserviti a pi apparecchi da riscaldamento Camini - Requisiti e metodi di prova per terminali di terracotta/ceramica Camini - Sistemi di camini con condotti interni di plastica Requisiti e metodi di prova Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini - Parte 1: Camini per apparecchi di riscaldamento a tenuta non stagna
UNI EN 26 UNI EN 89 UNI EN 483
UNI EN 1443 UNI EN 1457 UNI EN 1856-1 UNI EN 1856-2 UNI EN 1857 UNI EN 1858 UNI EN 12446 UNI EN 13084 UNI EN 13384-1 UNI EN 13384-2 UNI EN 13502 UNI EN 14471 UNI EN 15287-1
Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti. Eventuali termini tra parentesi ( ) si riferiscono a sinonimi.
definizioni relative agli apparecchi: Si rimanda alla UNI 7129-2 ed alla UNI 10642. definizioni relative agli impianti gas uso domestico: Si rimanda alla UNI 7129-1. Definizioni relative al sistema di evacuazione dei prodotti della combustione
altezza efficace del camino H : Differenza di quota tra la sezione di ingresso dei fumi nel
camino e la sezione di uscita.
camino: Struttura consistente di una o pi pareti contenente una o pi vie di efflusso1).
Tale elemento, ad andamento prevalentemente verticale, ha lo scopo di espellere a conveniente altezza dal suolo i prodotti della combustione.
camino funzionante a pressione negativa: Camino progettato per funzionare con pressione
interna al condotto fumario minore della pressione esterna2).
camino funzionante a pressione positiva: Camino progettato per funzionare con pressione
interna al condotto fumario maggiore della pressione esterna3).
sistema intubato: Sistema di evacuazione dei prodotti della combustione costituito
dallabbinamento di un condotto per intubamento con un camino, canna fumaria o vano tecnico esistente o di nuova costruzione (anche in nuovi edifici).
canna fumaria collettiva ramificata (CCR): Condotto asservito a pi apparecchi installati su
pi piani di un edificio, realizzata solitamente con elementi prefabbricati che, per giusta sovrapposizione e giunzione, determinano una serie di canne singole (secondari), ciascuna dell'altezza di un piano, e un collettore (primario) nel quale defluiscono i prodotti della combustione provenienti dai secondari a mezzo di un elemento speciale che svolge la funzione di deviatore4).
3.3.7 3.3.8 3.3.9
canna fumaria collettiva (canna collettiva): Condotto fumi unico adatto a raccogliere ed
espellere i prodotti della combustione di pi apparecchi collocati su diversi piani5).
quota di sbocco: Quota corrispondente alla sommit del camino/canna fumaria,
indipendentemente dal comignolo6).
zona di rispetto: Corrisponde alla zona sovrastante il tetto ed definita dalla somma
dellaltezza della zona di reflusso pi 500 mm del tratto finale del camino/canna fumaria, terminale per fuoriuscire dalla stessa. Per quanto attiene lo scarico a parete, il termine zona di rispetto corrisponde ad un volume di dimensioni definite nel quale non pu essere ubicata la sezione di uscita del terminale per evacuazione dei prodotti della combustione.
apparecchi similari: Apparecchi dello stesso tipo, alimentati con lo stesso combustibile con
portata termica nominale uguale o che differisca di non oltre il 30% ed aventi le medesime condizioni di combustione e di evacuazione dei prodotti della combustione.
Queste ultime in particolare sono evidenziate dalla presenza o meno del ventilatore nel circuito di combustione e dalla temperatura dei prodotti della combustione.
Definizioni relative agli elementi di collegamento tra gli apparecchi ed il camino
canale da fumo: Componente o componenti che raccordano l'uscita del generatore di
calore al camino7).
collettore di scarico fumi: Condotto atto a raccogliere e convogliare i prodotti della
combustione provenienti da due o pi apparecchi similari verso un camino/camino intubato.
Definizione tratta dalla UNI EN 1443:2005, punto 3.6. Definizione tratta dalla UNI EN 1443:2005, punto 3.21. Definizione tratta dalla UNI EN 1443:2005, punto 3.22. Definizione tratta dalla UNI 10640, punto 3.5. Definizione tratta dalla UNI 10641, punto 3.11. Definizione tratta dalla UNI 10641, punto 3.30. Definizione tratta dalla UNI EN 1443, punto 3.31 UNI Pagina 3
condotto per intubamento: Condotto composto da uno o pi elementi a sviluppo
prevalentemente verticale, specificatamente adatto a raccogliere ed espellere i prodotti della combustione, nonch a resistere nel tempo ai componenti degli stessi e dalle loro eventuali condense, idoneo per essere inserito in un camino, canna fumaria, vano tecnico esistente o di nuova costruzione (anche in nuovi edifici).
Tale condotto pu funzionare in pressione positiva o negativa.
condotto di scarico fumi: Elemento od insieme di elementi costituiti da una o pi pareti che
collegano luscita fumi di un apparecchio al camino/canna fumaria/sistema intubato/terminale di scarico, funzionante in pressione positiva rispetto allambiente. Per apparecchi a gas di tipo C (escluso il tipo C6) e di tipo B dotati di ventilatore nel circuito di combustione parte integrante dellapparecchio ed fornito dal costruttore dellapparecchio; pu essere a vista o allinterno del condotto per ladduzione dellaria comburente anchesso a vista.
Definizioni relative al sistema di evacuazione vapori di cottura
canale di esalazione: Condotto che collega una cappa o un ventilatore asservito ad un
apparecchio di cottura ad un condotto/condotto collettivo per vapori di cottura o direttamente verso latmosfera esterna. Esso pu funzionare a pressione negativa o positiva rispetto allambiente.
3.5.2 3.5.3 3.5.4
camino (condotto) per vapori di cottura: Struttura o condotto ad andamento prevalentemente verticale atto a convogliare ed espellere i vapori di cottura in atmosfera. condotto collettivo per vapori di cottura: Condotto asservito a pi apparecchi di cottura
installati su diversi piani di un edificio. Tale condotto pu essere anche ramificato.
vapori di cottura: Insieme dei prodotti della combustione e dei vapori/esalazioni risultanti
dalla cottura dei cibi.
3.6.1 3.6.2
Definizioni relative al sistema di prelievo aria comburente
canna di aspirazione dellaria comburente: Canna prevalentemente verticale atta a
convogliare l'aria comburente. Pu essere singola o collettiva.
condotto di aspirazione dellaria comburente: Elemento od insieme di elementi costituiti da
una o pi pareti atto a convogliare l'aria comburente all'apparecchio direttamente dall'esterno o dalla canna di aspirazione aria. Per apparecchi a gas di tipo C (escluso il tipo C6) parte integrante dellapparecchio ed fornito dal costruttore dellapparecchio.
Definizioni relative alla parte terminale del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione e dei vapori di cottura
comignolo (aspiratore statico o mitria): Dispositivo che, posto alla bocca del camino/canna
fumaria, permette la dispersione dei prodotti della combustione anche in presenza di avverse condizioni atmosferiche8).
3.7.2 3.7.3
tratto finale (torrino): la parte del camino o canna fumaria che fuoriesce dal manto di
copertura del tetto fino al comignolo.
terminale di tiraggio: Dispositivo installato, nel caso di scarico a parete, al termine di un canale da fumo o condotto di esalazione (se funzionante con pressione negativa), atto a disperdere nellambiente esterno i prodotti della combustione o i vapori di cottura. terminale di scarico: Dispositivo installato, nel caso di scarico a parete, al termine di un
condotto di scarico fumi o condotto di esalazione (se funzionante con pressione positiva), atto a disperdere nellambiente esterno i prodotti della combustione o vapori di cottura.
8) Definizione tratta dalla UNI 10641, punto 3.14. UNI Pagina 4
terminale di scarico a tetto: Dispositivo installato, nel caso di scarico a tetto, al termine di
un condotto di scarico fumi o di un condotto per intubamento atto a disperdere nellambiente esterno i prodotti della combustione.
Definizioni relative ai locali di installazione
locale con pericolo incendio: Per locali con pericolo incendio si intendono quelli:
in cui sono svolte le attivit elencate nel D.M. 16/02/19829); soggetti a normativa specifica relativa alla prevenzione incendi.
Sono ritenuti locali con pericolo incendio i box, i garage, le autorimesse.
Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto. In caso di impossibilit di scarico a tetto, ove consentito, possono essere adottati altri sistemi di scarico. In particolare per gli apparecchi di tipo B e C ammesso: a) b) realizzare nuovi sistemi fumari nel rispetto delle prescrizioni contenute nel seguito della presente della norma; utilizzare sistemi fumari esistenti, secondo quanto indicato nella UNI 10845 e, per i componenti sostituiti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel seguito della presente norma; evacuare direttamente all'esterno (scarico a parete o scarico diretto a tetto) nel rispetto della legislazione vigente e delle prescrizioni contenute nel seguito della presente norma.
Per gli apparecchi di cottura vedere punto 4.1, mentre per gli apparecchi di tipo A punto 4.2.
Levacuazione dei vapori di cottura, pu essere effettuata utilizzando condotti per vapori di cottura sfocianti a tetto secondo quanto previsto al punto 4.1.1. Se lo scarico a tetto non possibile, allora consentito anche lo scarico diretto a parete secondo quanto previsto in UNI 7129-2. Il collegamento di una cappa o di un elettro-ventilatore, al condotto per vapori di cottura deve essere effettuato tramite un canale di esalazione avente caratteristiche di cui al punto 4.1.2.
Condotto singolo o collettivo per vapori di cottura
I condotti utilizzati per levacuazione dei vapori di cottura a tetto possono essere di tipo: collettivo, cio al servizio di pi apparecchi di cottura (3.5.3); singolo cio al servizio di un solo apparecchio (3.5.2).
In relazione alla loro tipologia, i condotti per levacuazione dei vapori di cottura, possono funzionare a pressione positiva o negativa e a seconda dei casi, essere installati o allinterno o allesterno delledificio. A chiarimento nel prospetto 1 si riporta una schematizzazione delle modalit di funzionamento di condotto singolo o collettivo per vapori di cottura e loro posizionamento rispetto alledificio.
Alla data di pubblicazione della presente norma in vigore Decreto Ministeriale del 16 febbraio 1982 "Modificazioni del Decreto Ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivit soggette alle visite di prevenzione incendi". UNI Pagina 5
Posizionamento e modalit di funzionamento dei condotti singoli o collettivi per vapori di cottura
Sistema di evacuazione Condotto singolo Condotto collettivo Pressione nel sistema di evacuazione Negativa/Positiva Negativa Posizionamento dei condotti Interno delledificio o allesterno delledificio Interno delledificio o allesterno delledificio
Condotti per vapori di cottura - Requisiti minimi
I condotti singoli o collettivi per vapori di cottura devono rispondere ai seguenti requisiti minimi: essere realizzato in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche. Sono consentiti condotti in materiale plastico, conformi alla UNI EN 14471, oppure altri materiali rispondenti ai requisiti della UNI EN 1443 relativamente alla resistenza allumidit (W ) e alla temperatura (T80); avere andamento prevalentemente verticale ed essere privo di strozzatura in tutta la sua lunghezza; essere distanziato da fonti di calore che potrebbero danneggiarlo; essere dotato alla sommit di un dispositivo che impedisca la penetrazione della pioggia e della neve; inoltre deve essere presente, unopportuna protezione contro lingresso di corpi estranei (per esempio volatili); deve essere di classe W (resistente allumidit); essere dotato di giunzioni a tenuta adatte alla pressione di esercizio se il condotto per vapori di cottura funziona in pressione positiva; essere dotato di una camera di raccolta degli eventuali materiali solidi e delle condense; se il condotto per vapori del tipo collettivo l'accesso a detta camera deve essere garantito mediante un opportuno dispositivo di ispezione; essere garantita la corretta evacuazione dei vapori di cottura in tutte le condizioni atmosferiche. Nel caso di utilizzo di estrattore meccanico o elettromeccanico posto alla sommit del condotto per vapori di cottura deve essere sempre garantita la corretta evacuazione dei vapori anche in caso di guasto del dispositivo stesso; non consentito convogliare nello stesso condotto per lo scarico dei vapori di cottura lo scarico dei prodotti della combustione di altre tipologie di apparecchi/dispositivi.
Canale di esalazione - Requisiti minimi
Il canale di esalazione da utilizzare per il collegamento della cappa o di un elettoventilatore al condotto di evacuazione deve essere realizzato in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni termiche e meccaniche. Sono consentiti condotti in materiale plastico, conformi alla UNI EN 14471, oppure altri materiali rispondenti ai requisiti della UNI EN 1443 relativamente alla resistenza allumidit (W ) e alla temperatura (T80).
Per lo scarico dei prodotti della combustione degli apparecchi di tipo A necessario realizzare una o pi aperture di aerazione come indicato nella UNI 7129-2.
Apparecchi di tipo B a tiraggio naturale
Il collegamento tra gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale ed il camino, canna fumaria, condotto intubato, terminale di tiraggio deve essere realizzato tramite canali detti "canali da fumo" (vedere punto 3.4.1). I canali da fumo possono consentire levacuazione dei prodotti della combustione di: apparecchi con uscita dei fumi verticale; apparecchi con uscita dei fumi laterale.
Canali da fumo per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale (scarico verticale e orizzontale) Canali da fumo per apparecchi di tipo B - Requisiti generali
I canali da fumo per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale devono rispondere ai seguenti requisiti generali: essere conformi alla UNI EN 1856-2 o UNI EN 1856-1 (materiali metallici) e UNI EN 14471 (materiali plastici). Non consentito lutilizzo di canali non espressamente dichiarati idonei dal fabbricante dei medesimi; essere collegati al camino e/o alla canna fumaria nello stesso locale in cui installato l'apparecchio o, al massimo nel locale adiacente; essere ispezionabili e smontabili, consentendo le operazioni di manutenzione; essere installati in modo da consentire le normali dilatazioni termiche; essere dotati, limitatamente al caso di apparecchi a gas asserviti a impianti termici, di presa di campionamento che consenta di eseguire correttamente la prova di combustione prevista dalla UNI 10389 le dimensioni e le caratteristiche di tale presa devono essere conformi alla UNI 10784; essere fissati allimbocco del camino/canna fumaria senza sporgere allinterno. Inoltre lasse del tratto terminale di imbocco e lasse del camino/canna fumaria devono intersecarsi [vedere figura 2 a) e 2 b)]; avere, per tutta la loro lunghezza un diametro non minore di quello dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio. Nel caso in cui il camino o la canna fumaria avessero un diametro minore di quello del canale da fumo, deve essere effettuato un raccordo conico in corrispondenza dell'imbocco e una verifica del corretto funzionamento secondo il metodo generale di calcolo di cui alla UNI EN 13384-1 e UNI EN 13384-2 o altri metodi di comprovata efficacia; non avere dispositivi di intercettazione (serrande): se tali dispositivi fossero gi in opera devono essere eliminati. Eventuali dispositivi di intercettazione presenti sullapparecchio e certificati con lapparecchio stesso non devono essere manomessi e possono essere modificati solo dal fabbricante dellapparecchio; in assenza di diverse indicazioni fornite dal fabbricante, il condotto deve distare almeno 500 mm da materiali combustibili e/o infiammabili se tale distanza non potesse essere mantenuta occorre provvedere ad una opportuna protezione specifica al calore; ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione (salvo luso di collettori); non consentito convogliare nello stesso canale da fumo lo scarico di apparecchi a gas e i vapori provenienti da cappe sovrastanti gli apparecchi di cottura; non consentito installare canali da fumo in locali con pericolo incendio.
4.3.1.1.a
Canali da fumo per gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale con scarico verticale - Requisiti
Per questa tipologia di apparecchi i canali da fumo, in aggiunta ai requisiti generali di cui al punto 4.3.1.1, devono essere installati nel rispetto delle seguenti ulteriori indicazioni: essere dotati di un tratto verticale di lunghezza non minore di due diametri, misurati come indicato nella figura 1 a); avere, dopo il tratto verticale, per tutto il percorso rimanente, andamento ascensionale, con pendenza minima del 5% (equivalente a circa 3). La parte ad andamento sub-orizzontale (ascensionale) non deve avere una lunghezza maggiore di 1/4 dell'altezza efficace H del camino e comunque non deve avere una lunghezza maggiore di 2 500 mm; per il collegamento a canne collettive il tratto sub orizzontale non deve avere una lunghezza maggiore di 1 000 mm; avere non pi di due cambiamenti di direzione con esclusione del raccordo di imbocco al camino od alla canna fumaria [vedere figura 1 c)]. Gli eventuali cambiamenti di direzione devono essere realizzati unicamente mediante limpiego di elementi curvi rigidi.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare le indicazioni sopra riportate, necessario dimensionare il sistema secondo il metodo generale di calcolo di cui alla UNI EN 13384-1 e UNI EN 13384-2 o altri metodi di comprovata efficacia.
UNI Pagina 7
4.3.1.1.b
Canali da fumo per gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale con scarico orizzontale - Requisiti
Lo scarico dei prodotti della combustione in questa tipologia di apparecchi pu essere posteriore o laterale. I canali da fumo per il collegamento al camino, in aggiunta ai requisiti generali di cui al punto 4.3.1.1, devono rispondere anche alle seguenti ulteriori indicazioni: essere dotati di un tratto sub-orizzontale con andamento ascensionale con pendenza minima del 5% (equivalente a circa 3) e di lunghezza non maggiore di 1/4 dell'altezza efficace H del camino e comunque non deve avere una lunghezza maggiore di 1 500 mm; per il collegamento a canne collettive il tratto sub-orizzontale non deve avere una lunghezza maggiore di 750 mm; avere non pi di un cambiamento di direzione [vedere figura 1 d)]. Gli eventuali cambiamenti di direzione devono essere realizzati unicamente mediante limpiego di elementi curvi rigidi.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti predetti, necessario effettuare a priori una verifica del corretto funzionamento secondo il metodo generale di calcolo di cui alla UNI EN 13384 o altri metodi di comprovata efficacia.
4.3.1.1.c
Canali da fumo per gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale con lo scarico a parete - Requisiti
Il canale da fumo da utilizzare per lo scarico diretto a parete deve rispondere ai medesimi requisiti di cui al punto 4.3.1.1 con le seguenti ulteriori indicazioni: avere la parte ad andamento sub-orizzontale (ascensionale) ridotta al minimo e comunque di lunghezza, nelleventuale parte interna all'edificio, non maggiore di 1 000 mm [vedere figura 4 a)]; per gli apparecchi a scarico verticale non deve avere pi un cambio di direzione allinterno (gomito del canale da fumo) e un cambio di direzione allesterno (gomito, T, ecc.), mentre per gli apparecchi a scarico posteriore o laterale [vedere figura 4 b)] non deve avere cambi di direzione allinterno e non pi di 1 allesterno. I cambi di direzione devono avere angoli interni non minori di 90; ricevere lo scarico di un solo apparecchio; essere protetto con tubo guaina metallico nel tratto attraversante i muri. La guaina deve essere sigillata nella parte rivolta verso l'interno dell'edificio ed aperta verso l'esterno.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti predetti, necessario effettuare preventivamente una verifica del corretto funzionamento secondo il metodo generale di calcolo di cui alla UNI EN 13384 o altri metodi di comprovata efficacia. 4.3.2
Collettore di scarico fumi per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale Collettore di scarico fumi - Requisiti minimi
consentito convogliare i prodotti della combustione di non pi di due apparecchi di tipo B a tiraggio naturale in un collettore di scarico fumi (vedere punto 3.4.2) purch siano rispettati i requisiti generali di cui al punto 4.3.1.1. e le seguenti condizioni: a) i due apparecchi siano dello stesso tipo, alimentati con il medesimo combustibile ed installati nello stesso locale; lapparecchio di portata termica minore, inoltre, deve avere una differenza di portata termica non maggiore del 30% rispetto allapparecchio di portata maggiore (il rapporto tra la portata termica minore sulla portata termica maggiore deve risultare non inferiore a 0,7); il collettore fumario sia dimensionato secondo le specifiche norme di dimensionamento vigente (per esempio UNI EN 13384-2 o altri metodi di comprovata efficacia).
Due apparecchi, con le limitazioni di cui al punto a), possono essere raccordati anche direttamente ad un camino singolo; in tal caso, la distanza verticale intercorrente fra gli assi di imbocco deve essere di almeno 250 mm [vedere figura 3 b)].
Legenda a) Collegamento di apparecchio a camino/canna fumaria con scarico verticale b) Collegamento di apparecchio a camino/canna fumaria con scarico laterale o posteriore c) Massimo numero di cambiamenti di direzione del canale da fumo per un apparecchio con scarico verticale d) Massimo numero di cambiamenti di direzione del canale da fumo per un apparecchio con scarico posteriore o laterale 1 H Altezza efficace del camino 2 Pendenza 5% min. Dimensioni in millimetri
Esempi di corretto collegamento a camino/canna fumaria
Legenda 1 Canna fumaria o camino
Esempi di collegamento di due apparecchi ad un camino singolo
Legenda a) Collegamento con collettore di scarico fumi b) Collegamento con canali da fumo separati Dimensioni in millimetri
Evacuazione diretta in atmosfera esterna (scarico a parete) per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale
Levacuazione diretta in atmosfera dei prodotti della combustione, solo nei casi consentiti dalla legislazione vigente, deve avvenire tramite un terminale di tiraggio posizionato su parete perimetrale esterna dell'edificio nel rispetto delle distanze previste al punto 4.3.3.2. Il canale da fumo deve rispondere ai requisiti di cui al punto 4.3.1.1.c ed essere sempre collegato ad un opportuno terminale di tiraggio atto a disperdere nellambiente esterno i prodotti della combustione.
Terminale di tiraggio per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale
Il terminale di tiraggio deve essere realizzato con dispositivi che consentano la corretta evacuazione dei prodotti della combustione, quali per esempio: a) un tratto di tubo verticale collegato al tratto terminale del canale da fumo mediante un gomito con angolo maggiore di 90. Il tratto verticale deve avere lunghezza sufficiente affinch la sezione di sbocco dei fumi nell'atmosfera sia ad una quota di almeno 1,50 m rispetto a quella di attacco del canale da fumo allapparecchio [vedere figura 4 a) e figura 4 b)]. un elemento verticale innestato a T sul tratto orizzontale e di dimensioni tali che i due segmenti verticali abbiano altezza pari ad almeno tre diametri del tubo e che la sezione di efflusso dei fumi nell'atmosfera sia sempre ad una quota di almeno 1,50 m rispetto a quella di attacco del canale da fumo allapparecchio [vedere figura 4 c) e figura 4 d)].
In caso di scarico a parete di apparecchi installati allesterno, lo sbocco in atmosfera dei prodotti della combustione pu avvenire solo mediante un opportuno terminale di tiraggio ad una quota non minore di 0,5 m dallattacco dellapparecchio. Altri dispositivi terminali possono essere adottati purch: sia identificabile il loro fabbricante; siano conformi alle norme di prodotto o in mancanza di queste, il fabbricante dichiari lidoneit del dispositivo per il terminale; siano corredati di adeguate istruzioni per l'installazione e l'eventuale manutenzione; siano di materiale conforme alla UNI EN 1443; sia specificata la portata termica massima dell'apparecchio al quale possono essere collegati.
Legenda 1 Terminale di tiraggio 2 Pendenza min. 5% 3 Canale da fumo a) Evacuazione diretta allesterno di un apparecchio di tipo B (con scarico verticale) con canale da fumo dotato di gomito con angolo maggiore di 90 b) Evacuazione diretta allesterno di un apparecchio di tipo B (con scarico posteriore o laterale) con canale da fumo dotato di gomito con angolo maggiore di 90 c) Evacuazione diretta allesterno di un apparecchio di tipo B (con scarico verticale) mediante un elemento costituito da un tubo verticale innestato a T d) Evacuazione diretta allesterno di un apparecchio di tipo B (con scarico posteriore o laterale) mediante un elemento costituito da un tubo verticale innestato a T Dimensioni in millimetri
Il valore riportato (500 mm) vale per apparecchi aventi portata termica nominale massima compresa fra 16 kW e 35 kW. In generale, per tale distanza vedere prospetto 2.
Posizionamento dei terminali di tiraggio per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale
Per gli apparecchi a tiraggio naturale di tipo B i terminali di tiraggio devono essere: posizionati in modo tale da consentire unadeguata dispersione dei prodotti della combustione e da impedire il ritorno dei fumi allinterno delledificio. La loro installazione deve essere effettuata in conformit alla legislazione nazionale vigente; situati sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio (salvo i casi previsti al punto 6); posizionati in modo che, per la sezione di efflusso nell'atmosfera, vengano rispettate le distanze minime indicate rispettivamente: a) nel prospetto 2, nel caso si voglia installare il terminale nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto (vedere figura 5), b) nel prospetto 3, nel caso si voglia installare il terminale in una parete diversa di quella di cui si sta valutando la zona di rispetto (vedere figure 8 e 9). Nelle figure citate sono raffigurate le zone di rispetto, ovvero quelle zone in cui non pu essere posizionato il terminale di tiraggio.
Nota figura 5
I prospetti 2 e 3 sono da utilizzare anche per apparecchi di tipo C a tiraggio naturale. Posizionamento dei terminali di tiraggio nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto
Nelle zone tratteggiate (variabili, cos come indicato nel prospetto 2, a seconda della potenzialit dellapparecchio a tiraggio naturale), non consentito posizionare il terminale di tiraggio.
Posizionamento dei terminali di tiraggio (nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto) per apparecchi a tiraggio naturale in funzione della loro portata termica
Quota Apparecchi da 4 kW a 7 kW Distanze minime (mm) Apparecchi Apparecchi oltre 7 kW fino a 16 kW oltre 16 kW fino a 35 kW 1 500 400 1 500 600 1 500 500 400 1 000 1 500
Posizionamento del terminale
Sotto finestra Adiacenza ad una finestra Sotto apertura di aerazione/ventilazione Adiacenza ad una apertura di aerazione/ventilazione Distanza in verticale tra due terminali di tiraggio Adiacenza in orizzontale ad un terminale di tiraggio Sotto balcone
1 000***) 400 1 000
2 500 400 2 500 600 2 500 600 500 1 000 2 200 300 500 600
600 600 300 300 1 000 400
Fianco balcone Dal suolo o da altro piano di calpestio Da tubazioni o scarichi verticali od orizzontali Sotto gronda Da un angolo/rientranza/parete delledificio
I terminali sotto un balcone praticabile, devono essere collocati in posizione tale che il percorso dei fumi, dal punto di uscita del terminale al loro sbocco dal perimetro esterno del balcone, compresa l'altezza delleventuale parapetto di protezione (se chiuso), non sia minore di 2 000 mm. Per una corretta computazione del percorso dei fumi vedere figura 6.
Computazione percorso dei fumi
Esprimendo il tutto con delle formule: se balaustra chiusa (parapetto): X + Y + Z + W 2 000 mm; con X che deve comunque rispettare la quota D1 indicata nel prospetto 2; se balaustra aperta (parapetto): X + Y + Z 2 000 mm; con X che deve comunque rispettare la quota D1 indicata nel prospetto 2. **) Nella collocazione dei terminali dovranno essere adottate distanze non minori di 500 mm da materiali sensibili all'azione dei prodotti della combustione (per esempio, gronde e pluviali di materiale plastico, elementi sporgenti di legno, ecc.); per distanze minori adottare adeguate schermature nei riguardi di detti materiali. Riducibili a 400 mm per apparecchi da riscaldamento installati sotto il vano finestra del locale riscaldato. In questi casi i terminali devono essere opportunamente protetti per evitare eventuali contatti diretti con persone. Non consentito scaricare a parete con terminale collocato allinterno di un balcone chiuso su 5 lati (vedere figura 7).
***) ****) Nota
Esempio di non corretta evacuazione dei prodotti della combustione allinterno di un balcone chiuso su cinque lati
Gli apparecchi di portata termica minore di 4 kW non sono soggetti a limitazioni per quel che riguarda il posizionamento dei terminali, fatta eccezione per le quote relative alla distanza da una superficie frontale prospiciente (con o senza aperture). Per tali quote fare riferimento ai valori relativi agli apparecchi da 4 kW a 7 kW (prospetto 3).
Posizionamento dei terminali di tiraggio (in una parete diversa di quella di cui si sta valutando la zona di rispetto) per apparecchi a tiraggio naturale in funzione della loro portata termica
Quota Apparecchi da 4 kW a 7 kW I L M N 600 1 200 600 900 Distanze minime (mm) Apparecchi oltre 7 kW fino a 16 kW 1 000 1 900 1 000 1 600 Apparecchi oltre 16 kW fino a 35 kW 1 200 2 500 1 200 2 200
Da una superficie frontale prospiciente senza aperture Da una superficie frontale prospiciente con aperture Da una finestra collocata su superficie laterale
Nelle figure seguenti sono rappresentate rispettivamente la zona di rispetto di una finestra collocata su una parete frontale a quella in cui posizionato un terminale di tiraggio e quella della parete stessa (nel caso non ci fossero aperture). La quota I deve essere rispettata anche nel primo caso (al di fuori della zona di rispetto della finestra stessa). Per maggior chiarezza si presenta anche la vista laterale bidimensionale.
Zone di rispetto di una parete (contenente unapertura) frontale a quella in cui posizionato un terminale di tiraggio
Nella figura 9, rappresentata la zona di rispetto di una finestra situata in una parete ortogonale a quella in cui posizionato un terminale di tiraggio.
Zona di rispetto di una finestra situata in una parete ortogonale a quella in cui posizionato un terminale di tiraggio
Il ventilatore parte integrante dellapparecchio, ed specificatamente costruito allo scopo. Pertanto vietata, senza il consenso del fabbricante, la trasformazione di un apparecchio di tipo B a tiraggio naturale in un apparecchio munito di ventilatore. Gli apparecchi di tipo B muniti di ventilatore possono essere collegati tramite un condotto di scarico fumi ad un camino singolo (punto 4.4.1) o direttamente ad un terminale (punto 4.4.2 e 4.4.3). Questultimo pu essere posizionato su parete perimetrale esterna o a tetto. Il condotto di scarico fumi ed il terminale di scarico sono parte integrante dellapparecchio e devono essere forniti dal fabbricante dell'apparecchio medesimo. Gli apparecchi di tipo B muniti di ventilatore non devono essere collegati a canne collettive di qualunque tipologia.
UNI 7129-3:2008 UNI Pagina 16
Condotto di scarico per il collegamento degli apparecchi di tipo B muniti di ventilatore a camini singoli - Requisiti minimi
Per apparecchi di tipo B muniti di ventilatore, la messa in opera del condotto di scarico per il collegamento a camino singolo deve essere eseguita secondo le istruzioni del fabbricante. In tutti i casi questi condotti devono essere installati in modo da soddisfare i requisiti minimi che seguono: essere ispezionabili e smontabili, consentendo le operazioni di manutenzione; essere installati in modo da consentire le normali dilatazioni termiche; non possono essere installati in locali con pericolo incendio (vedere punto 3.8.1); essere fissati a tenuta allimbocco del camino; ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione; distare almeno 500 mm da materiali combustibili salvo indicazioni diverse fornite dal fabbricante dellapparecchio10).
Scarico diretto a tetto per apparecchi di tipo B muniti di ventilatore
Il condotto di scarico diretto a tetto dei prodotti della combustione deve essere sempre collegato ad un opportuno terminale atto a disperdere nellambiente esterno i prodotti della combustione. Le quote di sbocco dei terminali di scarico a tetto sono indicate dal fabbricante dellapparecchio stesso. Per il posizionamento del terminale di scarico diretto a tetto vedere punto 5.7.1.
Scarico diretto a parete per apparecchi di tipo B muniti di ventilatore
Gli apparecchi di tipo B muniti di ventilatore, ove consentito dalla legislazione vigente, possono evacuare i prodotti della combustione direttamente in atmosfera esterna tramite un condotto di scarico attraversante le pareti perimetrali dell'edificio oppure posando lapparecchio direttamente allesterno. Per apparecchi di tipo B muniti di ventilatore i condotti ed il terminale per lo scarico a parete dei prodotti della combustione sono parte integrante dellapparecchio stesso e sono forniti dal fabbricante stesso (punto 4.5.2). Linstallazione del condotto di scarico a parete deve essere eseguito secondo le istruzioni del fabbricante, in tutti casi esso deve essere installato soddisfacendo, oltre ai requisiti pertinenti gi menzionati nel punto 4.4.1 anche i seguenti requisiti minimi: avere il tratto finale, cui deve essere applicato il terminale di scarico, non a filo della parete esterna dell'edificio, ma sporgente da questa di quanto necessario per l'attacco di detto terminale; essere protetto con guaina metallica nel tratto attraversante i muri: la guaina dovr essere chiusa nella parte rivolta verso l'interno dell'edificio ed aperta verso l'esterno. Inoltre allinterno delle guaine non devono essere presenti giunzioni; essere posizionati in modo tale da consentire unadeguata dispersione dei prodotti della combustione e da impedire il ritorno dei fumi allinterno delledificio. La loro installazione deve essere effettuata in conformit alla legislazione nazionale vigente; essere situati sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio (salvo i casi previsti nel punto 6); essere posizionati in modo che, per la sezione di efflusso nell'atmosfera, vengano rispettate le distanze minime indicate al punto 4.4.4.
Il fabbricante pu indicare una distanza minima dal materiale combustibile oppure indicare un metodo per proteggere opportunamente il condotto, nel caso in cui la distanza minima di 500 mm non potesse essere rispettata. UNI Pagina 17
Posizionamento dei terminali di scarico per apparecchi di tipo B muniti di ventilatore
Nei prospetti che seguono sono riportate le distanze minime di posa e le zone di rispetto entro cui i terminali di scarico non possono essere posizionati, in particolare: nel prospetto 4, nel caso si voglia installare il terminale nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto (vedere figura 10); nel prospetto 5, nel caso si voglia installare il terminale in una parete diversa di quella di cui si sta valutando la zona di rispetto (vedere figure 14 e 15).
Nelle figure citate sono raffigurate le zone di rispetto, ovvero quelle zone in cui non pu essere posizionato il terminale di scarico.
Nota figura 10
I prospetti 4 e 5 sono da utilizzare anche per apparecchi di tipo C e C6 muniti di ventilatore. Posizionamento dei terminali di scarico nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto
Nelle zone tratteggiate (variabili, cos come indicato nel prospetto 4 a seconda della potenzialit dellapparecchio munito di ventilatore), non consentito posizionare il terminale di scarico.
Posizionamento dei terminali di scarico (nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto) per apparecchi muniti di ventilatore in funzione della loro portata termica
Quota Apparecchi da 4 kW a 7 kW Distanze minime (mm) Apparecchi oltre 7 kW fino a 16 kW 500 400 500 600 1 000 800 300 1 000 1 500
Apparecchi oltre 16 kW fino a 35 kW 600 400 600 600 1 500 1 000 300 1 000 2 200 300 300 300
Sotto finestra Adiacenza ad una finestra Sotto apertura di aerazione/ventilazione Adiacenza ad una apertura di aerazione/ventilazione Distanza in verticale tra due terminali di scarico Adiacenza in orizzontale ad un terminale di scarico Sotto balcone
300 400 300 600 500 500 300 1 000 400
I terminali sotto un balcone praticabile, devono essere collocati in posizione tale che il percorso dei fumi, dal punto di uscita del terminale al loro sbocco dal perimetro esterno del balcone, compresa l'altezza delleventuale parapetto di protezione (se chiusa), non sia minore di 2 000 mm. Per una corretta computazione del percorso dei fumi vedere figura 11.
Esprimendo il tutto con delle formule: se balaustra chiusa (parapetto): X + Y + Z + W 2 000 mm; con X che deve comunque rispettare la quota D1 indicata nel prospetto 4; se balaustra aperta (parapetto): X + Y + Z 2 000 mm; con X che deve comunque rispettare la quota D1 indicata nel prospetto 4. Nel caso il terminale di scarico sporgesse oltre il balcone, la quota Y deve essere comunque computata come distanza tra il balcone ed il terminale (vedere figura 12). Le formule sono le medesime del caso precedente.
Posizionamento dei terminali di scarico (nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto) per apparecchi muniti di ventilatore in funzione della loro portata termica (Continua) Computazione percorso dei fumi con terminale sporgente il balcone
***) Nota
Nella collocazione dei terminali devono essere adottate distanze non minori di 500 mm da materiali sensibili all'azione dei prodotti della combustione (per esempio, gronde e pluviali di materia plastica, elementi sporgenti di legno, ecc.); per distanze minori adottare adeguate schermature nei riguardi di detti materiali. In questi casi i terminali devono essere opportunamente protetti per evitare eventuali contatti diretti con persone. Non consentito scaricare a parete con terminale collocato allinterno di un balcone chiuso su 5 lati (vedere figura 13). Il terminale dovrebbe sporgere oltre il balcone con per la computazione delle distanze di cui sopra.
Gli apparecchi di portata termica minore di 4 kW non sono soggetti a limitazioni per quel che riguarda il posizionamento dei terminali, fatta eccezione per le quote relative alla distanza da una superficie frontale prospiciente (con o senza aperture). Per tali quote fare riferimento ai valori relativi agli apparecchi da 4 kW a 7 kW (prospetto 5).
prospetto 5
Posizionamento dei terminali di scarico (in una parete diversa di quella di cui si sta valutando la zona di rispetto) per apparecchi muniti di ventilatore in funzione della loro portata termica
Quota Apparecchi da 4 kW a 7 kW Distanze minime (mm) Apparecchi oltre 7 kW fino a 16 kW 1 800 2 800 1 800 2 000 Apparecchi oltre 16 kW fino a 35 kW 2 000 3 000 2 000 2 200
Da una superficie frontale prospiciente senza aperture Da unapertura frontale prospiciente Da una finestra collocata su superficie laterale
1 500 2 500 1 500 1 700
Nelle figure seguenti sono rappresentate rispettivamente la zona di rispetto di una finestra collocata su una parete frontale a quella in cui posizionato un terminale di scarico e quella della parete stessa (nel caso non ci fossero aperture). La quota I deve essere rispettata anche nel primo caso (al di fuori della zona di rispetto della finestra stessa).
Zone di rispetto di una parete (contenente unapertura) frontale a quella in cui posizionato un terminale di scarico
Nella figura 15, rappresentata la zona di rispetto di una finestra situata in una parete ortogonale a quella in cui posizionato un terminale di scarico.
Zona di rispetto di una finestra situata in una parete ortogonale a quella in cui posizionato un terminale di scarico
Collegamento a camino, canne fumarie, terminale di scarico, condotto intubato per apparecchi di tipo C
Il collegamento tra apparecchio di tipo C ed il camino, canna fumaria, terminale di scarico, condotto intubato deve essere effettuato tramite condotti di scarico fumi. I condotti di scarico fumi possono essere a vista o ispezionabili.
Non consentito installare condotti di scarico fumi e di aspirazione di aria comburente in locali con pericolo dincendio. Nel caso di attraversamento di pareti, il condotto di scarico deve essere protetto con guaina metallica nel tratto attraversante i muri. Per quanto riguarda gli apparecchi di tipo C a tiraggio naturale o muniti di ventilatore, i condotti di aspirazione aria e scarico fumi ed i relativi terminali vengono forniti direttamente dal fabbricante come facenti parte integrante degli apparecchi. Il fabbricante garantisce, secondo le norme specifiche, le condizioni di funzionamento e di sicurezza del complesso apparecchio - condotti di scarico fumi - terminali di aspirazione aria e scarico fumi. Gli apparecchi di tipo C6 invece, sono commercializzati senza i condotti di scarico fumi, i condotti di aspirazione aria ed i relativi terminali. Pertanto, per la loro installazione risulta necessario scegliere di volta in volta prodotti realizzati con materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore e all'azione dei prodotti della combustione, incluse eventuali condense ed in grado di garantire il regolare funzionamento dellapparecchio stesso.
Condotti di scarico per apparecchi di tipo C (escluso C6) - Requisiti
I condotti di scarico fumi devono risultare conformi alle disposizioni di cui alle specifiche norme di prodotto, UNI EN 483, UNI EN 26, UNI EN 89. In ogni caso non consentito lutilizzo di condotti non espressamente dichiarati idonei dal fabbricante dellapparecchio. Se necessario il condotto pu essere tagliato a misura dallinstallatore seguendo le modalit indicate dal fabbricante dellapparecchio. Il collegamento a camino/canna fumaria con condotti di scarico deve essere eseguito secondo le istruzioni del fabbricante. In ogni caso, i condotti di scarico devono essere installati rispettando i seguenti requisiti minimi: essere ispezionabili e smontabili; essere installati in modo da consentire le normali dilatazioni termiche; non essere installati in locali con pericolo di incendio (punto 3.8.1); ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione; avere lunghezza equivalente totale compresa tra i valori di lunghezza minima e massima consentita dal fabbricante dell'apparecchio al quale sono collegati; in assenza di diverse indicazioni fornite dal fabbricante dellapparecchio, il condotto deve distare almeno 500 mm da materiali combustibili. Se tale distanza non pu essere mantenuta occorre provvedere ad una opportuna protezione specifica al calore; essere fissati a tenuta allimbocco del camino, canne fumarie, terminale di scarico, condotto intubato.
Condotti di scarico per apparecchi di tipo C6 - Requisiti
I condotti di scarico devono essere conformi alla UNI EN 1856-2 o UNI EN 1856-1 (per materiali metallici) o alla UNI EN 14471 (per materiali plastici)11). I condotti di apparecchi in configurazione C6, devono essere installati rispettando i seguenti requisiti minimi: essere ispezionabili e smontabili; essere installati in modo da consentire le normali dilatazioni termiche; avere l'asse della sezione terminale di imbocco perpendicolare alla parete opposta interna del camino: il condotto di scarico deve inoltre essere saldamente fissato a tenuta all'imbocco del camino;
Tali norme sono armonizzate nellambito della Direttiva Prodotti da Costruzione e sono di riferimento per la marcatura CE. UNI Pagina 23
non avere dispositivi di intercettazione (serrande): se tali dispositivi fossero gi in opera, devono essere rimossi; in assenza di diverse indicazioni fornite dal fabbricante, il condotto deve distare almeno 500 mm da materiali combustibili e/o infiammabili. Se tale distanza non pu essere mantenuta occorre provvedere ad una opportuna protezione specifica al calore; ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione; non essere installati in locali con pericolo di incendio, per esempio: rimesse, garage, box; essere a tenuta e realizzati in materiali idonei a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all'azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense; se abbinati ad apparecchi dotati di ventilatore nel circuito di combustione devono essere almeno di classe di pressione P1. consentita la classe P2, esclusivamente quando sono installati allesterno; essere dotati, se non gi presente e limitatamente agli apparecchi a gas asserviti ad impianti termici, di presa di campionamento avente dimensione e caratteristiche conformi alla UNI 1078412). se necessario il condotto pu essere tagliato a misura dallinstallatore seguendo le modalit riportate nel libretto di istruzioni fornito dal fabbricante del condotto.
Scarico diretto a tetto per apparecchi di tipo C muniti di ventilatore e C6
Nel caso di scarico diretto a tetto, il tratto verticale del condotto di scarico pu attraversare solo il locale immediatamente sovrastante, purch questultimo faccia parte della stessa unit immobiliare (della stessa propriet) o sia un ambiente non abitabile. Il condotto di scarico deve essere posato a vista ed essere sempre collegato ad un opportuno terminale di scarico a tetto atto a disperdere nellambiente esterno i prodotti della combustione. Le quote di sbocco dei terminali di scarico diretto a tetto, riferite alla zona di rispetto, sono indicate per gli apparecchi: di tipo C muniti di ventilatore direttamente dal fabbricante dellapparecchio stesso; di tipo C6 dal fabbricante del condotto.
Per il posizionamento del terminale di scarico vedere punto 5.7.1. In assenza di specifiche indicazioni da parte del fabbricante e in assenza di un progetto, la mutua distanza di due terminali a tetto concentrici (o equiparati a concentrici secondo UNI EN 483) deve risultare non minore di 600 mm; inoltre la mutua distanza tra un terminale a tetto ed un comignolo, deve essere anchessa non minore di 600 mm.
Si rammenta di dotare i condotti di scarico di adeguate protezioni per prevenire ustioni derivanti da contatti accidentali.
Scarico diretto a parete per apparecchi di tipo C e C6
Gli apparecchi di tipo C possono evacuare i prodotti della combustione direttamente in atmosfera, ove consentito dalla legislazione vigente, tramite un condotto di scarico attraversante le pareti perimetrali dell'edificio o direttamente posizionato allesterno con lapparecchio stesso. Il condotto di scarico deve essere sempre collegato ad un opportuno terminale di scarico atto a disperdere nellambiente esterno i prodotti della combustione. Linstallazione del condotto di scarico a parete deve essere eseguito: 12)
secondo le istruzioni del fabbricante dellapparecchio (per apparecchi di tipo C ad esclusione degli apparecchi di tipo C6); secondo le istruzioni del fabbricante del condotto per apparecchi di tipo C6.
Le procedure per la misurazione in opera del rendimento di combustione dei generatori degli impianti termici degli edifici e la definizione della posizione delle prese di campionamento sono specificate dalla UNI 10389. UNI Pagina 24
In ogni caso, tale condotto deve essere installato soddisfacendo oltre ai requisiti pertinenti gi menzionati nei punti 4.5.1 e, a seconda dei casi, 4.5.2 o 4.5.3, anche i seguenti requisiti minimi: avere il tratto finale, a cui deve essere applicato il terminale di scarico, non a filo della parete esterna dell'edificio, ma sporgente da questa di quanto necessario per l'attacco di detto terminale; essere protetto con guaina metallica nel tratto attraversante i muri: la guaina dovr essere chiusa nella parte rivolta verso l'interno dell'edificio ed aperta verso l'esterno.
Posizionamento dei terminali di scarico
Per gli apparecchi di tipo C a tiraggio naturale si applica il punto 4.3.3.2. Per gli apparecchi di tipo C a tiraggio forzato si applica il punto 4.4.4.
CAMINI, CANNE FUMARIE E CONDOTTI INTUBATI
Prescrizioni e requisiti generali per linstallazione di camini, canne fumarie e condotti intubati
I camini, canne fumarie e condotti intubati per levacuazione in atmosfera dei prodotti della combustione devono essere dichiarati idonei dal fabbricante e comunque devono: avere sezione interna di forma circolare, o quadrata a spigoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm (sezioni idraulicamente equivalenti possono essere utilizzate purch il rapporto tra il lato maggiore ed il lato minore del rettangolo, che circoscrive la sezione stessa, non sia comunque maggiore di 1,5); rispondere ai requisiti di seguito riportati previsti dalla UNI EN 1443 e dalle specifiche norme di prodotto, quali, per esempio, UNI EN 1856, UNI EN 1457, UNI EN 14471, UNI EN 1857, UNI EN 1858, UNI EN 12446, UNI EN 13084, UNI EN 1350213).
I camini, le canne fumarie e i condotti intubati devono essere privi di mezzi meccanici di aspirazione posti alla sommit. Tuttavia consentito, per sistemi asserviti ad apparecchi a tiraggio naturale, lutilizzo di tali mezzi meccanici purch questi siano dichiarati idonei dal fabbricante e nel caso di mancato funzionamento impediscano lafflusso del gas agli apparecchi collegati ai camini/canne fumarie stesse. Non consentito scaricare i prodotti della combustione di apparecchi non similari tra loro, nello stesso camino, canna fumaria o condotto intubato. Il camino, canna fumaria o condotto intubato deve essere adibito ad uso esclusivo dellevacuazione dei prodotti della combustione. Nel caso di realizzazione di sistema intubato anche lintercapedine tra camino, canna fumaria o condotto intubato e la parete interna del vano tecnico deve essere ad uso esclusivo del sistema.
Designazione generale dei camini/canne fumarie secondo UNI EN 1443
Esempi di designazione
Camino Numero della norma corrispondente Classe di temperatura Classe di Pressione N o P o H Classe di resistenza alla condensa Classe di resistenza alla corrosione Classe di resistenza al fuoco di fuliggine G o O seguito dalla distanza da materiale infiammabile
13) Tali norme sono armonizzate nellambito della Direttiva Prodotti da Costruzione e sono di riferimento per la marcatura CE. UNI Pagina 25
EN 1443 T140
La classe di temperatura del camino/canna fumaria deve essere correlata alla temperatura di uscita dei fumi dichiarata dal fabbricante dellapparecchio. Non sono comunque ammesse classi di temperatura inferiori a T140. Per evitare il pericolo dincendio, il camino/canna fumaria deve essere installato ad una distanza dai materiali combustibili o infiammabili non minore di quella dichiarata dal fabbricante del camino/canna fumaria stesso. In mancanza di tale indicazione il camino/canna fumaria deve distare almeno 500 mm da materiali combustibili infiammabili, oppure, la distanza di sicurezza calcolata secondo il metodo di calcolo della UNI EN 15287-1.
Classe di pressione (Tenuta ai fumi)
Nel prospetto 6 si riporta una schematizzazione delle classi di pressione del sistema fumario richieste in funzione del tipo di apparecchio, della tipologia di funzionamento e dellubicazione.
Modalit di funzionamento di camini/canne fumarie collettive per apparecchi a gas di tipo B e C
Sistema fumario Tipologia Ubicazione sistema fumario Interna/esterna Interna/esterna Interna Esterna Interna Pressione di esercizio Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Positiva
Classe minima di pressione N1 N1 N1 N1 N1/P1 N1 P1 N1 N1 N1 N1/P1 N1/P1 N1 P2 N1 P1
Tipo B senza ventilatore
CCR Camino singolo Condotto per intubamento
B Tipo B con ventilatore
Condotto per intubamento
Tipo C senza ventilatore Tipo C con ventilatore C
Camino singolo Condotto per intubamento Canna collettiva
Interna/esterna Interna Esterna Interna
Negativa Negativa Negativa Negativa Negativo Negativa Positiva
In tal caso il condotto deve essere installato rispettando le prescrizioni di cui alla UNI 10845. Solo nel caso di camini non addossati [vedere figura 16 b)].
Esempi di camini addossati e non addossati
Legenda a) Addossati b) Non addossati 1 Lato addossato 2 Struttura perimetrale delledificio
Resistenza ad umido (Impermeabilit)
Il camino/canna collettiva ramificata al servizio di apparecchi di tipo B pu essere di classe W (resistente allumidit) oppure di classe D (non resistente allumidit). Nel caso di camino/canna fumaria collettiva al servizio di apparecchi di tipo C richiesta la classe W (resistente allumidit). Nel caso di camino al servizio di apparecchi di tipo B muniti di ventilatore richiesta la classe W (resistente allumidit).
Resistenza alla corrosione (Durabilit)
Il camino/canna fumaria deve resistere nel tempo alle sollecitazioni meccaniche, al calore, allazione dei prodotti della combustione e delle loro condense. La classe minima di resistenza alla corrosione che deve avere il camino/canna fumaria quella indicata nel seguente prospetto 7 in funzione del tipo di combustibile utilizzato.
prospetto 7
Classi di resistenza alla corrosione in funzione del tipo di combustibile
Classe minima di resistenza alla corrosione (UNI EN 1443) 1 2a)
Tipo di combustibile Gas naturale o GPL (gas con contenuto di solfuri 50 mg/m3) Gas manufatturato o biogas (gas con contenuto di solfuri >50 mg/m3)
La classe 2 una classe di resistenza superiore rispetto alla 1 e quindi ne soddisfa automaticamente i requisiti.
In Italia i gas normalmente distribuiti ricadono nella classe 1. Nellappendice B si riportano i prospetti di comparazione fra le classi di corrosione indicate dalla norma di designazione generale (UNI EN 1443) e quelle indicate dalle specifiche norme di prodotto relative ai camini (metallici, in refrattario/ceramica, in materiale plastico, in calcestruzzo).
Qualora nei camini/canne fumarie/condotti intubati siano inserite guarnizioni, queste devono essere fornite dal fabbricante.
Camini singoli
Camini singoli - Requisiti generali e prescrizioni per linstallazione
Per il calcolo del dimensionamento e la verifica dei camini singoli (asserviti sia ad apparecchi di tipo B che C) si possono applicare le specifiche norme tecniche (per esempio UNI EN 13384-1) o altri metodi di calcolo di comprovata efficacia; per il dimensionamento di un camino asservito ad un apparecchio di tipo C si pu utilizzare anche la UNI 10641. Nel caso di camini previsti per il solo funzionamento a secco (D), per gli apparecchi che possono funzionare a potenza termica variabile si deve controllare che la temperatura della parete interna allo sbocco del camino, sia maggiore della temperatura di rugiada dei fumi con apparecchio funzionante alla potenza termica minima. Nel caso di camini previsti per il funzionamento ad umido (W), si deve controllare che la temperatura della parete interna allo sbocco del camino, sia maggiore di 0 C. I camini singoli devono essere installati rispettando le seguenti indicazioni: avere andamento prevalentemente verticale ed essere privi di qualsiasi strozzatura per tutta la loro lunghezza; avere non pi di due cambiamenti di direzione con un angolo dinclinazione non maggiore di 30. Nel caso di angoli con inclinazione maggiore di 30 ma non maggiore di 45 necessario effettuare una verifica del corretto funzionamento secondo il metodo generale di calcolo di cui alle norme vigenti; avere al di sotto dellallacciamento dellapparecchio (condotto di scarico o canale da fumo), una altezza pari ad almeno 500 mm da utilizzarsi come camera di raccolta; laccesso a detta camera deve essere garantito mediante unapertura di ispezione munita di chiusura metallica con guarnizione; le caratteristiche strutturali della camera di raccolta devono essere le stesse del camino; essere dotato, nel caso di funzionamento ad umido, di un dispositivo per il drenaggio delle condense, che comunque ne garantisca la tenuta, per esempio mediante un apposito sifone collegato allo scarico fognario. Lo smaltimento dei reflui (condensa, acqua piovana) deve essere trattato secondo la UNI 11071.
Sistemi intubati
Un sistema intubato (nel seguito denominato "sistema") pu essere realizzato con condotti per intubamento funzionanti con pressione positiva o negativa rispetto allambiente. Ai sensi della presente norma, richiesta la stesura di un progetto nel caso si realizzino sistemi multipli o collettivi (negli altri casi il progetto pu essere sostituito da una relazione tecnica).
Sistemi intubati - Requisiti generali
Oltre ai requisiti generali di cui al punto 5.1, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti generali: il sistema deve consentire le previste operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria; il sistema pu essere protetto con accessori e dispostivi che impediscano la penetrazione degli agenti atmosferici. Nel caso in cui non sia dotato di tali dispositivi, il sistema deve essere di classe W ed avere, in prossimit della base, un dispositivo di raccolta e smaltimento dell'eventuale acqua piovana e/o neve. Inoltre si deve evitare la penetrazione dellacqua piovana e/o neve negli apparecchi collegati al sistema; essere dotato, nel caso di funzionamento ad umido, di un dispositivo per il drenaggio delle condense, che comunque ne garantisca la tenuta, per esempio mediante un apposito sifone collegato allo scarico fognario. Lo smaltimento dei reflui (condensa, acqua piovana) deve essere trattato secondo la UNI 11071;
la struttura formata dal sistema di evacuazione dei prodotti della combustione e dalle parti murarie inerenti, deve essere considerata in modo globale, al fine della valutazione della resistenza termica di parete; il sistema deve permettere le normali dilatazioni senza compromettere i suoi requisiti tecnici; devono essere adottati opportuni accorgimenti affinch, lungo lo sviluppo dei condotti, venga evitato il ristagno delle eventuali condense; assenza di ostruzioni o restringimenti tali da pregiudicarne il funzionamento termofluidodinamico (qualora ci sia rilevante ai fini della sicurezza); nel caso in cui sia prevista, per ladduzione di aria comburente agli apparecchi raccordati al sistema, la realizzazione di unintercapedine tra il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e il camino/canna fumaria/vano tecnico delledificio, tale intercapedine deve essere aperta alla sommit, ed adeguatamente dimensionata. Qualora non sia obbligatoria la realizzazione del progetto, leventuale sezione libera dellintercapedine per ladduzione di aria comburente agli apparecchi deve essere almeno pari al 150% della sezione interna del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione (sezioni diverse sono consentite solo in presenza di progetto o di specifiche del costruttore dellapparecchio); i giunti dei condotti e i distanziatori utilizzati per il fissaggio o la centratura del condotto allinterno del camino/canna fumaria/vano tecnico esistente delledificio, non devono diminuire in nessun punto la sezione dellintercapedine minima di ventilazione di oltre il 10%; il fabbricante dei condotti, dei componenti e accessori per lintubamento deve inoltre fornire le prescrizioni per linstallazione ed il corretto utilizzo, nonch le indicazioni relative alle eventuali operazioni di manutenzione ordinaria; i condotti per intubamento possono essere costituiti da pi elementi opportunamente giuntati. I giunti devono: a) assicurare la stabilit del complesso, b) evitare la disgiunzione degli elementi durante linstallazione e durante le normali condizioni di esercizio, c) garantire la tenuta alla pressione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle normative vigenti (UNI 10845).
Non consentito lutilizzo di condotti e accessori non espressamente previsti per lo scopo medesimo e non dichiarati idonei dal fabbricante. Linstallazione di condotti e componenti metallici deve essere realizzata nel rispetto delle pertinenti norme CEI, in particolare per quanto riguarda la messa a terra e la protezione da scariche elettriche in genere.
Condotti intubati funzionanti a pressione negativa - Requisiti
In aggiunta a quanto indicato nel punto 5.4.1 nel caso di realizzazione di sistemi intubati funzionanti a pressione negativa, il condotto deve rispondere ai seguenti ulteriori requisiti: avere andamento prevalentemente verticale e comunque non pi di due cambiamenti di direzione con un angolo dinclinazione non maggiore di 30. Nel caso di angoli con inclinazione maggiore di 30 ma non maggiore di 45 necessario effettuare una verifica del corretto funzionamento secondo il metodo generale di calcolo di cui alle norme vigenti; secondo la direzione dei prodotti della combustione, non consentito effettuare restringimenti della sezione; consentito effettuare eventuali allargamenti tronco-conici purch compatibili e verificati da un calcolo o espressamente dichiarati idonei dal fabbricante; avere alla base un tratto verticale di altezza pari ad almeno tre volte il diametro interno o 500 mm da utilizzarsi come camera di raccolta; laccesso a detta camera deve essere garantito mediante unapertura di ispezione munita di chiusura. Il sistema di chiusura e la camera di raccolta devono avere le stesse caratteristiche del sistema;
UNI Pagina 29
Condotti intubati funzionanti a pressione positiva - Requisiti
In aggiunta a quanto indicato nel punto 5.4.1, nel caso di realizzazione di sistemi intubati funzionanti a pressione positiva, il condotto deve rispondere ai seguenti ulteriori requisiti: lintubamento deve essere realizzato con lausilio di prodotti e di tecnologie adeguati allimpiego, ed espressamente dichiarati idonei dal fabbricante. In ogni caso non consentito lutilizzo di componenti rigidi con giunzione longitudinale aggraffata o comunque discontinua; eventuali restringimenti della sezione e/o cambiamenti di direzione e langolo di incidenza con la verticale, devono essere verificati da un calcolo o espressamente dichiarati idonei dal fabbricante; tra la superficie perimetrale interna del camino/canna fumaria/vano tecnico esistente delledificio e la superficie perimetrale esterna del condotto intubato, deve essere assicurata una sezione di ventilazione daria verso lesterno, aperta alla base e alla sommit; nei casi in cui lapertura alla base non risulti direttamente prospiciente verso lesterno consentita la realizzazione di un canale di collegamento tra lapertura stessa e lesterno. In assenza di progetto, lapertura alla base, o leventuale canale di collegamento, deve avere una sezione netta non minore di 100 cm2; leventuale apertura alla base deve essere adeguatamente protetta con griglie o dispositivi simili; lintercapedine libera di ventilazione pu essere utilizzata anche per ladduzione di aria comburente agli apparecchi collegati al sistema. In questo caso, per il quale non necessario realizzare lapertura di ventilazione alla base, la sezione dellintercapedine deve essere opportunamente dimensionata (vedere esempio della figura 17). Questa soluzione particolarmente adatta nei casi in cui si prevede la possibilit di congelamento delle eventuali condense presenti nel sistema intubato; nei casi per i quali non previsto il progetto, la sezione libera dellintercapedine suddetta deve essere almeno pari al 150% della sezione interna del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione; sono consentite misure diverse in presenza di progetto; in caso si realizzino sistemi intubati posti allesterno delledificio e non addossati a locali abitati, non necessario prevedere lintercapedine libera di ventilazione precedentemente indicata.
Rappresentazione schematica di un intubamento in camino singolo con adduzione di aria comburente attraverso lintercapedine libera
La sezione libera netta dellintercapedine per la sola ventilazione deve rispettare almeno i requisiti dimensionali di seguito indicati ed in ogni caso la sezione libera netta dellintercapedine di ventilazione deve essere almeno equivalente a quella del condotto stesso come evidenziato nelle figure sotto riportate: a) nella figura 18 riportato un condotto a sezione circolare, funzionante con pressione positiva, avente sezione di passaggio 100 cm2, inserito in un camino, canna fumaria o vano tecnico esistente di sezione quadrangolare o circolare. La sezione libera netta dellintercapedine di ventilazione deve essere almeno equivalente a quella del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione; nella figura 19 riportato un condotto a sezione circolare, funzionante con pressione positiva, avente sezione di passaggio >100 cm2, inserito in un camino, canna fumaria o vano tecnico esistente di sezione circolare. La distanza tra la parete esterna del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e la parete interna del vano tecnico, deve essere in ogni punto 3 cm; nella figura 20 riportato un condotto a sezione circolare, funzionante con pressione positiva, avente sezione di passaggio >100 cm2, inserito in un camino, canna fumaria o vano tecnico esistente di sezione quadrangolare. La distanza tra la parete esterna del condotto di scarico dei prodotti della combustione e la parete interna del vano tecnico, deve essere in ogni punto 2 cm.
Esempi di inserimento di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione di sezione circolare, funzionanti con pressione positiva, aventi sezione di passaggio 100 cm2, allinterno di un camino/canna fumaria/vano tecnico esistente delledificio
Dimensioni in centimetri
Esempio di inserimento di condotto di sezione circolare, funzionante con pressione positiva, avente sezione di passaggio >100 cm2, allinterno di un camino/canna fumaria/vano tecnico esistente delledificio
Sistemi intubati multipli - Requisiti
consentito realizzare sistemi intubati multipli purch, oltre ai requisiti previsti nei punti 5.4.1, 5.4.1.1, 5.4.1.2, siano rispettate le condizioni seguenti: tra la parete esterna di ogni condotto intubato e la parete interna del camino/canna fumaria/vano tecnico esistente delledificio, deve essere mantenuta una distanza non minore di 2 cm; tra la parete esterna del condotto per intubamento e quella di ogni altro condotto si deve mantenere una distanza non minore di 2 cm.
Nel caso in cui si preveda lintubamento di pi condotti funzionanti con pressione positiva rispetto allambiente, la sezione libera netta dellintercapedine di ventilazione deve essere uguale o maggiore alla somma delle sezioni di tutti i condotti funzionanti con pressione positiva (vedere esempi della figura 21). Nel caso di inserimento nello stesso camino/canna fumaria/vano tecnico esistente delledificio di condotti per intubamento, che in condizioni di funzionamento stazionario presentino valori di pressione statica aventi segno diverso, devono essere adottate soluzioni che consentano la corretta evacuazione dei prodotti della combustione allo sbocco in atmosfera senza mutue interferenze fluidodinamiche. Alla sommit del sistema multiplo, i singoli condotti intubati devono disporre di una targa, o altro elemento, che consenta lidentificazione dellapparecchio allacciato; inoltre nel caso di presenza di condotti per ladduzione dellaria comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione, i due servizi devono poter essere identificati sempre a mezzo di targa o altro elemento equivalente. Ove necessario ogni singolo condotto per intubamento deve essere dotato di un sistema di scarico delle condense operante in modo autonomo rispetto i restanti condotti di scarico.
Esempi di inserimento di pi condotti di sezione circolare nello stesso camino/canna fumaria/vano tecnico esistente delledificio
Rappresentazione schematica di un intubamento multiplo in camino/canna fumaria/vano tecnico esistente delledificio
Canne fumarie collettive ramificate (CCR) - Requisiti
Negli edifici multipiano, per l'evacuazione dei prodotti della combustione possono essere utilizzate canne collettive ramificate (vedere figura 23) progettate in pressione negativa secondo la UNI 10640. Le canne fumarie collettive ramificate sono composte da un condotto detto "primario" e da pi condotti detti "secondari". I condotti secondari devono avere: unaltezza non minore di 2 000 mm; un diametro idraulico non minore di 120 mm e comunque non maggiore della sezione del "primario".
Esempio di canna fumaria collettiva ramificata
Legenda A Comignolo o aspiratore statico B Altezza minima al di sopra dellultimo apparecchio = 3 m C Condotto secondario D Canale da fumo E Apparecchio a gas F Dispositivo rompitiraggio-antivento G Apertura di ventilazione H Aria I Prodotti della combustione L Collettore/Primario
Le CCR oltre a rispondere ai requisiti indicati nel punto 5.1 devono rispondere anche ai requisiti seguenti: avere andamento perfettamente rettilineo e verticale e non deve subire restringimenti o variazioni di sezione (in termini di dimensioni o forma); essere dotata alla sommit di un comignolo, rispondente ai requisiti di cui al punto 5.6 e che, per le sue particolari caratteristiche, funzioni anche da aspiratore statico. Il comignolo pu essere omesso nel caso in cui il fabbricante della CCR lo dichiari espressamente; avere limmissione del canale da fumo che collega lapparecchio utilizzatore alla CCR nel "primario" al di sopra del punto in cui termina il "secondario". In caso di presenza dell'elemento deviatore il canale da fumo deve raccordarsi al collettore con un angolo non minore di 135 (vedere figura 24); avere, al di sotto dell'imbocco di ogni canale da fumo, una camera di raccolta di eventuali materiali solidi, avente altezza da 20 cm a 30 cm (vedere figura 24); collegare un solo apparecchio per piano (vedere figura 25);
UNI Pagina 36
l'uso delle CCR consente solo l'allacciamento ai condotti secondari di apparecchi del medesimo tipo (vedere UNI 10642), alimentati con il medesimo combustibile e con portate termiche nominali che non differiscono oltre il 30% in meno rispetto alla massima portata termica allacciabile; una singola CCR pu servire al massimo 6 piani (5 + 1); lultimo condotto secondario di un sistema (5 + 1) deve sfociare direttamente nel comignolo [vedere figura 26 b)]; lultimo condotto secondario di un sistema da 2 a 5 piani pu scaricare direttamente nel comignolo oppure pu immettersi nel primario ad una altezza non minore di 2 000 mm rispetto alla base dello stesso secondario (al punto di immissione dei prodotti della combustione dellapparecchio, vedere figura 26 c); nel caso di stabili di notevole altezza potranno essere installate due o pi canne collettive ramificate [vedere figura 26 a)]; alla base dei condotti secondari che scaricano autonomamente nel comignolo deve essere previsto un sistema di ispezione dotato di sportello; vietata linstallazione di apparecchi non similari fra loro su canne collettive ramificate.
Esempi di raccordo al collettore
Legenda 1 Intercapedine o isolamento 2 Condotto secondario 3 Soletta 4 Fumi 5 Controcanna di rivestimento 6 Collettore/Primario 7 Camera di raccolta 135
Canne fumarie collettive ramificate con due immissioni per piano
Legenda 1 Condotto secondario 2 Fumi 3 Collettore/Primario
Esempi di canne fumarie collettive ramificate per edifici con diverso numero piani
Canne fumarie collettive per apparecchi tipo B a tiraggio naturale - Requisiti
Questa tipologia di canna fumaria priva di ramificazione. Essa deve essere realizzata e dimensionata in pressione negativa, nel rispetto delle disposizioni di cui alla UNI EN 13384-2 e pi in particolare: il numero massimo di piani servibili pari a 5, le immissioni devono essere una per piano; ad una canna collettiva deve essere collegato un solo apparecchio per piano; l'altezza minima al di sopra dell'imbocco del canale da fumo dell'ultimo apparecchio (posto cio al piano pi alto) sino alla bocca di uscita del comignolo deve essere pari a 3 m; la canna collettiva deve avere andamento perfettamente rettilineo e verticale e non deve subire restringimenti o variazioni di sezione (in termini di dimensioni o forma); la canna collettiva deve sempre essere dotata alla sommit di un comignolo, rispondente ai requisiti di cui nel punto 5.6. e che, per le sue particolari caratteristiche, funzioni anche da aspiratore statico; l'uso delle canna collettiva consente solo l'allacciamento di apparecchi di tipo similare; la canna collettiva dovr prevedere, una camera di raccolta di eventuali materiali solidi, avente altezza utile di 500 mm e posta alla base della canna stessa.
Canne fumarie collettive per apparecchi di tipo C a tiraggio naturale o muniti di ventilatore Requisiti
Negli edifici multipiano, per l'evacuazione dei prodotti della combustione di apparecchi di tipo C possono essere utilizzate canne fumarie collettive (vedere figura 27), realizzate e dimensionate per il funzionamento in pressione negativa, secondo UNI 10641, UNI EN 13384-2 o altri metodi di comprovata efficacia. Le canne collettive, oltre a rispondere ai requisiti generali indicati nel punto 5.1. devono rispondere anche ai requisiti seguenti: avere andamento prevalentemente verticale ed essere privi di qualsiasi strozzatura lungo tutta la loro lunghezza; avere una altezza minima al di sopra dell'imbocco del condotto di scarico dell'ultimo apparecchio sino alla bocca di uscita del comignolo pari a 2 m; avere non pi di due cambiamenti di direzione (angolo non superiore a 45) qualora linstallazione sia esterna; avere alla base un foro per il rilievo della pressione e nel tratto terminale, in posizione facilmente accessibile, un foro per il rilievo della pressione e della temperatura interne [figure 27, 28 a), 28 b), 28 c)]; collegare un solo apparecchio per piano in conformit alla UNI 10641. Al riguardo si precisa che se la progettazione effettuata secondo la norma UNI EN 13384-2 sono consentiti fino a due allacciamenti per piano, per un massimo di cinque piani. In tal caso la distanza tra due allacciamenti consecutivi (distanza tra interasse) deve essere non minore di due diametri della canna collettiva. Gli apparecchi devono essere dello stesso tipo, alimentati con il medesimo combustibile e con portata termica nominale non maggiore di 35 kW per allacciamento; avere al di sotto del primo allacciamento (il pi basso) allapparecchio (condotto di scarico o canale da fumo) una altezza pari ad almeno tre volte il diametro interno con un minimo di 500 mm da utilizzarsi come camera di raccolta. Laccesso, a detta camera, deve essere garantito mediante unapertura di ispezione munita di chiusura. Il sistema di chiusura e la camera di raccolta devono avere le stesse caratteristiche della canna fumaria. Le caratteristiche strutturali della camera di raccolta devono essere le stesse del camino; essere dotato, nel caso di funzionamento ad umido, di un dispositivo per il drenaggio delle condense, che comunque ne garantisca la tenuta, per esempio mediante un apposito sifone collegato allo scarico fognario. Lo smaltimento dei reflui (condensa, acqua piovana) deve essere trattato secondo la UNI 11071; vietata linstallazione di apparecchi non similari fra loro su canne collettive.
UNI Pagina 39
Esempio di canna fumaria collettiva
Legenda 1 Foro per il rilievo della pressione e della temperatura 2 Tratto terminale 3 Eventuale apertura di compensazione 4 Accesso per ispezione 5 Raccordo ispezione
Per alcune tipologie le canne collettive consentono anche laspirazione dellaria comburente (canne collettive combinate) come esemplificato nelle figure seguenti.
Esempi di canna fumaria collettiva combinata
Legenda a) Con condotti coassiali b) Con condotti adiacenti c) Con condotti separati 1 Foro per il rilievo della pressione e della temperatura 2 Tratto terminale 3 Condotto di compensazione 4 Raccordo ispezione
I comignoli devono soddisfare i seguenti requisiti: avere sezione utile di uscita non minore del doppio di quella del camino/canna fumaria sul quale inserito; essere conformato in modo da impedire la penetrazione nel camino/canna fumaria della pioggia e della neve; essere costruito in modo che, anche in caso di venti di ogni direzione ed inclinazione, venga comunque assicurata levacuazione dei prodotti della combustione.
UNI Pagina 41
Nel caso in cui il comignolo non sia previsto, il camino/canna fumaria/condotto intubato deve essere dichiarato idoneo al funzionamento ad umido (W) e deve disporre di un elemento di ispezione posto alla base e di un sistema di scarico dei liquidi. Quando si utilizzano prodotti rispondenti alle Direttive europee tutti i requisiti di cui sopra si ritengono soddisfatti.
Quota di sbocco dei prodotti della combustione
La quota di sbocco si determina misurando laltezza minima che intercorre tra il manto di copertura e il punto inferiore della sezione di uscita dei fumi in atmosfera. Per i sistemi fumari in depressione, tale quota deve essere al di fuori della cosiddetta zona di rispetto, al fine di evitare la formazione di contropressioni che impediscano la libera evacuazione in atmosfera dei prodotti della combustione. Rientrano in questo caso i sistemi per intubamento privi di terminali di scarico, in pressione negativa. Le quote di sbocco dei terminali di scarico a tetto per apparecchi di tipo C (ad esclusione degli apparecchi C6) sono indicate dal fabbricante dellapparecchio stesso. Lo sbocco di un camino/canna fumaria non deve essere in prossimit di antenne paraboliche o simili le quali, in caso di vento, potrebbero creare zone di turbolenza ed ostacolare la corretta evacuazione dei prodotti della combustione. A questo proposito le antenne devono risultare: se ubicate al di sopra dello sbocco, a non meno di 500 mm misurati tra la parte inferiore dellantenna e il filo superiore della sezione di sbocco; se ubicate al di sotto dello sbocco, a non meno di 200 mm misurati tra la parte superiore dellantenna e il filo inferiore della sezione di sbocco; se ubicate alla stessa quota dello sbocco, ad una distanza misurata orizzontalmente non minore di 1 500 mm.
Se il terminale asservito ad apparecchio di tipo C6 o posto a coronamento di un condotto per intubamento si devono rispettare le quote indicate nei punti 5.7.2 e 5.7.3.
Posizionamento del comignolo/terminale di scarico su edifici dotati di tetti in pendenza14)
La quota di sbocco del comignolo/terminale di scarico deve trovarsi al di fuori delle zone di rispetto indicate in figura 29 e quotate con il prospetto 8.
Zona di rispetto per il posizionamento di comignoli/terminali di scarico
Sono considerati tetti in pendenza quelli dotati di inclinazione della falda maggiore di 10 sessagesimali. UNI Pagina 42
Quota di sbocco sopra il tetto in pendenza (
Sistema fumario operante con pressione negativa c a Distanza misurata a 90 dalla superficie del tetto [mm] Altezza sopra il colmo del tetto [mm] 1 300 500
Sistema fumario operante con pressione positiva 500 500
Cappe aspiranti 500 500
Posizionamento del comignolo/terminale di scarico rispetto ad abbaini e lucernari apribili situati su edifici dotati di tetti in pendenza
Si tratta di prescrizioni aggiuntive rispetto a quanto gi indicato nel punto 5.7.2. Lo sbocco del comignolo/terminale di scarico deve trovarsi al di fuori delle zone di rispetto indicate in figura 30 e quotate nel prospetto 9.
Zona di rispetto per il posizionamento comignoli/terminali di scarico su tetti in pendenza dotati di abbaini e lucernari apribili
Legenda 1 Lucernario 2 Abbaino
Quota di sbocco in prossimit di lucernari/abbaini
Descrizione Sistema fumario operante con pressione negativa Zone di rispetto [mm] Sistema fumario operante con pressione positiva 600 600 2 500 600 2 500 1 000 Cappe aspiranti 600 600 2 500 600 2 500 1 000
Distanza laterale da abbaino Altezza sopra il colmo della struttura dellabbaino Distanza frontale da abbaino Distanza dal filo superiore o laterale di aperture o finestre Distanza dal filo inferiore di aperture o finestre Altezza sopra apertura o finestre
1 500 1 000 3 000 1 000 3 000 1 000
Posizionamento del comignolo/terminale di scarico su edifici dotati di tetti piani
Nel caso di edifici dotati di tetti piani o con inclinazione fino a 10 (17,6%) il comignolo/terminale di scarico deve essere posizionato rispettando determinate quote di sbocco in funzione della distanza da ostacoli o volumi tecnici (distanza che varia a seconda delle condizioni di pressione allinterno del sistema fumario e della presenza o meno di aperture). Per terrazzo o lastrico solare calpestabile occorre rispettare almeno la quota di sbocco relativa al piano di calpestio, prevista dai prospetti 2 (in caso di comignolo in depressione) o 4 (in caso di terminale di scarico a tetto).
Ostacolo/volume tecnico/edificio privo di aperture
Nel caso in cui su tetto piano vi siano degli ostacoli/volumi tecnici/edifici privi di aperture sulla parete prospiciente il comignolo/terminale, per il posizionamento degli stessi si devono rispettare le distanze di cui al prospetto 10 e le quote di sbocco di cui al prospetto 11. Le distanze di cui al prospetto 10 valgono anche in caso di tetto in pendenza; per le quote di sbocco su tetti in pendenza in relazione alla zona di rispetto, invece, occorre riferirsi ai prospetti 8 e 9.
Quota di sbocco di un tetto piano in presenza di ostacolo o edificio privo di aperture
Il prospetto 10 riassume quanto rappresentato nella figura 31.
Quote di sbocco in funzione della distanza del terminale dallostacolo privo di aperture
Pressione negativa Pressione positiva Quota di sbocco Z +A2 B Distanza [mm] X 1 200 Quota di sbocco Z +A2 B
Distanza [mm] X 2 000
X > 2 000
X > 1 200
Con il simbolo Z si intende laltezza (mm) dellostacolo o vano tecnico; in merito alle quote A 2 e B vedere prospetto 11.
Indicazione quote di sbocco
Descrizione Pressione negativa Distanze da rispettare [mm] Pressione positiva 500 Cappe aspiranti 500
Altezza sopra la falda virtuale tesa tra i tetti di edifici od ostacoli o vani tecnici adiacenti in assenza di aperture/finestre Altezza sopra tetti piani o parapetti chiusi
Se il terrazzo o lastrico solare calpestabile occorre rispettare le distanze relative al piano di calpestio, previste nei prospetti 2 o 4.
Ostacolo/volume tecnico/edificio dotato di aperture
Nel caso in cui sul tetto piano vi siano degli ostacoli/volumi tecnici/edifici dotati di aperture (quali per esempio finestre, portefinestre, aperture di ventilazione o aerazione, bocche di presa di impianti di trattamento aria) sulla parete prospiciente il comignolo/terminale, per il posizionamento degli stessi si devono rispettare le distanze di cui al prospetto 12 e le quote di sbocco di cui al prospetto 11. Le distanze di cui al prospetto 12 valgono anche in caso di tetto in pendenza; per le quote di sbocco su tetti in pendenza in relazione alla zona di reflusso, invece, occorre riferirsi ai prospetti 8 e 9.
Quota di sbocco di un tetto piano in presenza di ostacolo o edifico con aperture
Quote di sbocco in funzione della distanza del terminale dallostacolo dotato di aperture
Pressione positiva Distanza [mm] X 2 500 4 000 Quota di sbocco Z +A2 J B
Pressione negativa Distanza [mm] X 3 000 5 000 Quota di sbocco Z +A2 J B
3 000 < X
2 500 < X
X > 5 000
X > 4 000
In caso di presenza di balcone o terrazza (invece che di semplice finestra), la quota X deve essere computata a partire dalla balaustra (chiusa o aperta che sia) e non dalla parete delledificio.
Con il simbolo Z si intende laltezza (mm) dellostacolo o vano tecnico.
In alternativa allo scarico in camino/canna fumaria, negli spazi chiusi a cielo libero (pozzi di ventilazione, cavedii) chiusi su tutti i lati, consentita levacuazione diretta (scarico a parete) dei prodotti della combustione di apparecchi a gas a tiraggio naturale o muniti di ventilatore e portata termica oltre 4 kW e fino a 35 kW, purch vengano rispettate le condizioni seguenti: a) il lato minore in pianta deve essere di lunghezza maggiore o uguale a 3,5 m; b) il numero di colonne di terminali di scarico K che possibile installare (intendendo per colonna una serie di terminali sovrapposti, contenuti entro una fascia verticale di 0,6 m di larghezza) deve essere minore od uguale al rapporto fra la superficie in pianta dello spazio a cielo libero, in metri quadrati, e l'altezza in metri, della parete pi bassa delimitante detto spazio; c) sulla stessa verticale non devono coesistere scarichi di prodotti della combustione e prese d'aria di impianti di condizionamento ambienti.
UNI Pagina 45
Se le condizioni di cui sopra non possono essere rispettate consentito solo lo scarico in camino/canna fumaria. Negli spazi a cielo libero adibiti ad uso esclusivo di impianti di ventilazione forzata o condizionamento dell'aria, assolutamente vietato installare terminali di scarico a tiraggio naturale o forzato di qualunque tipo di apparecchio a gas, in quanto tecnicamente incompatibili fra loro. Esempio: Spazio a cielo libero delimitato da 4 stabili di 7 piani (di altezza totale pari a h = 24 m) e dell'area di: A = 3,5 m 8 m = 28 m2 rispettate K = A/h = 28/24 = 1,16 In base alle condizioni precisate in precedenza si ha: condizioni a) e c) condizioni b)
Pertanto nello spazio a cielo libero con area pari a quella sopra indicata ed altezza di 7 piani pu essere installata una sola colonna di terminali [vedere figura 33 a)], e quindi solo 7 apparecchi con scarico all'esterno, ciascuno di portata termica non maggiore di quanto indicato. Affinch sia possibile l'installazione di una seconda colonna di terminali (K = 2) si deve avere: 1) 2) per h = 24 m: A =h K = 24 m 2 m = 48 m2 [vedere figura 33 b)] per A = 28 m2: h = A/K = 28 : 2 = 14 m (4 piani)
Colonne di terminali - Esempi
Legenda 1 Colonna 2 Colonna di terminali Dimensioni in metri
A SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI COTTURA SECONDO I VARI TIPI DI SCARICO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
Legenda a) b) c) d) 1 2
In camino singolo a tiraggio naturale In camino singolo con elettroventilatore Direttamente in atmosfera esterna con elettroventilatore a parete o a vetro Direttamente in atmosfera esterna a parete Con evacuazione a mezzo cappa Con evacuazione in mancanza di cappa Aria Prodotti della combustione Ventilatore Bruciatore
B CLASSI DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE PER CAMINI/CANNE FUMARIE
Camini e canne fumarie metalliche (UNI EN 1856-1)
I camini metallici si ritengono resistenti alla corrosione ai sensi della UNI EN 1856-1, se: hanno superato le prove di resistenza alla corrosione previsti dalla suddetta norma e quindi classificati come V1, V2 oppure V3. Nel seguente prospetto si riporta una correlazione tra le classi di corrosione previste dalla UNI EN 1443 e quelle previste dalle UNI EN 1856-1.
Correlazione tra le classi di resistenza alla corrosione di cui alla UNI EN 1443 e quelle di cui alla UNI EN 1856-1 (per camini metallici)
Apparecchio tipo B/C Classe di resistenza alla corrosione UNI EN 1443 Classe di resistenza alla condensa Classe di resistenza alla corrosione a seguito della prova (UNI EN 1856-1) V1 V2 V3 D (secco) 1 W (umido) D (secco) 2 W (umido)
oppure se, pur non essendo stati sottoposti alle suddette prove, sono realizzati con i materiali (e relativi spessori minimi) elencati nel seguente prospetto B.2, in cui si riporta anche una correlazione rispetto alle classi di resistenza alla corrosione secondo la UNI EN 1443:
Correlazione tra le classi di resistenza alla corrosione di cui alla UNI EN 1443 e caratteristiche materiale (tipologia materiale, sigla, spessore) di camini metallici/canne fumarie metalliche15)
Apparecchio tipo B/C Classe di resistenza alla corrosione UNI EN 1443 Classe di resistenza alla condensa Materiale Qualit materiale EN AW 6060 EN AW 1200A 316L 316L 904L
1 D (secco) W (umido) D (secco)
2 W (umido)
Sigla e Spessore L13150a) L 11150 L 50060 L 50100 L 70060
Limitatamente ai condotti per intubamento.
In questo secondo caso, ai sensi della UNI EN 1856-1 tali camini/canne fumarie sono classificati V m. In caso di funzionamento a secco (D) necessario una resistenza termica idonea alle condizioni climatiche ambientali di installazione e comunque non minore di 0,12 m2 K/W.
Per l'acciaio 316L si considera equivalente anche l'acciaio 316Ti.
Prospetto derivato dal prospetto 3 della UNI/TS 11278:2008 con laggiunta della riga inerente il materiale EN AW 6060. UNI Pagina 48
Camini in refrattario/ceramica (UNI EN 1457)
I camini/canne fumarie con parete a contatto dei fumi in refrattario/ceramica devono essere conformi alla UNI EN 1457. Di seguito si riporta la correlazione tra classi di resistenza alla corrosione secondo UNI EN 1443 e UNI EN 1457.
Correlazione tra le classi di resistenza alla corrosione di cui alla UNI EN 1443, le classi di resistenza alla condensa e la perdita di massa fumi (per camini in refrattario/ceramica)
Apparecchio tipo B/C Classe di resistenza alla corrosione UNI EN 1443 Classe di resistenza alla condensa Perdita di massa fumi (UNI EN 1457) 5% 2% D (secco) 1 W (umido) D (secco) 2 W (umido)
Camini in plastica (UNI EN 14471)
I camini/canne fumarie con parete a contatto dei fumi in plastica devono essere conformi alla UNI EN 14471.
Camini in calcestruzzo (UNI EN 1857)
I camini/canne fumarie con parete a contatto dei fumi in calcestruzzo devono essere conformi alla UNI EN 1857. In ogni caso possono essere utilizzati solo per funzionamento a secco D.
UNI 8723 UNI/TS 11278 Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunit - Prescrizioni di sicurezza Camini/canali da fumo/condotti/canne fumarie metallici - Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto Camini - Camini metallici - Metodi di prova Camini - Sistemi camino con condotti interni di terracotta/ceramica Camini - Rivestimenti esterni di terracotta/ceramica per sistemi di camini - Requisiti e metodi di prova Camini - Metodi di prova per sistemi di camini - Parte 1: Metodi di prova generali Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco Camini - Sigilli di elastomeri e sigillanti di elastomeri - Requisiti dei materiali e metodi di prova - Parte 1: Sigilli nei condotti di scarico Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 1: Prescrizioni generali
UNI EN 1859 UNI EN 13063 UNI EN 13069 UNI EN 13216-1 UNI EN 13501-1
UNI EN 14241-1 CEI EN 50086-1
Documenti simili a UNI_7129-3_Libera
Archi Tutti
Maggi Damiano
strepy76
normale123
UNI CIG 7129-1 - Impianto Interno Gas
Guida alla compilazione della dichiarazione di conformità
uni_7129.pdf
Uni 11300 Lettura Critica
UNI EN 15316-3-2_2008
UNI TS 11300-1_2008
Norma UNI CIG 7129-1-2-3-4 (2008_10) - Impianti a Gas Per Uso Domestico e Similari Alimentati Da Rete Di Distribuzione - Progettazione e Installazione
Fenomeni Di Trasporto - Parte 1
Digitali-N13.pdf
Qualunque Cettola
Classificazione Reazione Fuoco
dominique_zabaleta