Source: http://docplayer.fr/581517-Manuel-d-installation-d-entretien-et-de-maintenance.html
Timestamp: 2016-10-25 01:34:12+00:00
Document Index: 212985928

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐MANUEL D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
MANUEL D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Download "MANUEL D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE"
1 Alternateurs P80 MANUEL D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE French Translation of the Original Instructions A041C261 (5e édition)2 3 Table des matières 1. AVANT-PROPOS MESURES DE SÉCURITÉ NORMES ET DIRECTIVES DE SÉCURITÉ PRÉSENTATION RÉGULATEURS AUTOMATIQUES DE TENSION (AVR) APPLICATIONS AVEC UN ALTERNATEUR INSTALLATION DANS LE GROUPE ÉLECTROGÈNE ENTRETIEN ET MAINTENANCE RECHERCHE D'ANOMALIES IDENTIFICATION DES PIÈCES DONNÉES TECHNIQUES PIÈCES D'ENTRETIEN MISE AU REBUT APRÈS FIN DE VIE A041C261 (5e édition) i4 Page laissée vide intentionnellement. ii A041C261 (5e édition)5 1 Avant-propos 1.1 Le manuel Le présent manuel contient des conseils et des instructions pour l'installation, l'entretien et la maintenance du groupe électrogène. Avant d'utiliser le groupe électrogène, lire le présent manuel et s'assurer que tout le personnel travaillant avec cet équipement a bien accès à ce manuel et à toute la documentation complémentaire fournie avec ce dernier. Toute mauvaise utilisation, le nonrespect des instructions et l'utilisation de pièces non approuvées peuvent conduire à l'annulation de la garantie du produit et éventuellement à des accidents. Le présent manuel est un élément essentiel du groupe électrogène. Vérifier que celui-ci est bien à la disposition de tous les utilisateurs tout au long de la durée de vie du groupe électrogène. Ce manuel est destiné aux électriciens, mécaniciens et autres ingénieurs qualifiés et dotés au préalable de connaissances et d'une bonne expérience des génératrices de ce type. En cas de doute, demander conseil à une personne experte dans ce domaine ou contacter la filiale Cummins Generator Technologies de votre pays. REMARQUE Les informations contenues dans ce manuel étaient correctes au moment de la mise sous presse. Cependant, des modifications ont très bien pu être opérées dans le cadre de notre politique d'amélioration continue des produits et des documentations. Consulter pour connaître les dernières modifications à ce sujet. A041C261 (5e édition) 16 Page laissée vide intentionnellement. 2 A041C261 (5e édition)7 2 Mesures de sécurité 2.1 Informations et remarques de sécurité du présent manuel Dans le présent manuel, on utilise des panneaux de danger, d'avertissement et de précaution afin de décrire les sources de dangers, les conséquences qu'elles impliquent et la question Comment éviter les blessures? Les panneaux de remarques mettent l'accent sur les instructions importantes et les points critiques. DANGER Danger indique une situation dangereuse qui, se elle n'est pas évitée, IMPLIQUERA des blessures graves ou mortelles. AVERTISSEMENT Avertissement indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, POURRAIT impliquer des blessures graves ou mortelles. ATTENTION Attention indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, POURRAIT impliquer des blessures minimes ou graves. REMARQUE Remarque fait référence à une méthode ou une pratique qui peut engendrer des dommages sur le produit ou attire l'attention sur des informations ou des explications supplémentaires. 2.2 Orientation générale REMARQUE Ces précautions de sécurité correspondent à une aide d'orientation générale et vient compléter vos propres procédures de sécurité et autres lois et normes applicables en la matière. 2.3 Connaissances exigées pour le personnel L'entretien et la maintenance ne doivent être effectués que par des ingénieurs qualifiés et expérimentés qui sont familiarisés avec ces procédures et le matériel. 2.4 Évaluation des risques Une évaluation des risques a été réalisée sur ce produit par Cummins. Cependant, une évaluation séparée des risques doit être réalisée par l'utilisateur/l'entreprise exploitante pour établir les risques encourus par le personnel. Tous les utilisateurs concernés doivent être entraînés aux risques identifiés. L'accès à la station génératrice/au groupe électrogène doit être restreint pendant le fonctionnement aux personnes entraînées à ce type de risques. A041C261 (5e édition) 38 2.5 PPE (Personal Protective Equipment ou équipement de protection personnelle) Toute personne utilisant, procédant à l'entretien ou à la maintenance, travaillant sur ou avec une génératrice ou un groupe électrogène doit porter un équipement de protection personnelle adaptée (PPE). Il est recommandé d'utiliser des PPE comportant : une protection des oreilles et des yeux une protection de la tête et du visage des chaussures de sécurité une salopette protégeant les avant-bras et les jambes Vérifier que toutes les personnes connaissent parfaitement les procédures à suivre en cas d'urgence et en cas d'accident. Le niveau légal des nuisances pondérées maximum A peut atteindre 110 db(a). Contacter le fournisseur du matériel pour de plus amples informations sur les applications spécifiques. Tout matériel électrique peut être dangereux s'il n'est pas utilisé correctement. Toujours installer, procéder à l'entretien et à la maintenance du groupe en respectant les instructions du présent manuel. Les travaux nécessitant un accès aux éléments conducteurs doivent respecter toutes les procédures de sécurité électrique d'application locale et nationale en matière de tensions électriques utilisées et toute règlementation spécifique sur site. Toujours utiliser des pièces de rechange de la marque d'origine. 2.8 Verrouillage / Étiquetage Ne pas enlever l'étiquette de levage apposée sur un des points de levage Zones de fonctionnement du groupe électrogène AVERTISSEMENT Éjection de débris L éjection de débris lors d'une panne grave peut engendrer des blessures graves ou mortelles par impact, écrasement ou coupure. Afin de prévenir toute blessure : Se tenir loin des entrées et sorties d'air lorsque l'alternateur est en marche. Ne pas placer de commande de l'opérateur près des sorties et arrivées d'air. Ne pas provoquer de surchauffe de l'alternateur en le faisant tourner en dehors des paramètres indiqués sur la plaque signalétique. Ne pas surcharger l'alternateur. Ne pas faire tourner l'alternateur en cas de vibrations excessives. Ne pas synchroniser les alternateurs en parallèle en dehors des paramètres spécifiés. 4 A041C261 (5e édition)9 Toujours porter des protections adaptées en cas de travaux dans des zones écloses ou directement reliées avec la sortie l'entrée d'air. Vérifier que ces points ont bien été pris en compte dans l'évaluation des risques. Le fabricant du groupe électrogène est responsable de la mise en place des étiquettes d'avertissement sur les risques auto-adhésives fournies avec le groupe électrogène. Remplacer les étiquettes manquantes, endommagées ou peintes. A041C261 (5e édition) 510 Page laissée vide intentionnellement. 6 A041C261 (5e édition)11 3 Normes et directives de sécurité Les alternateurs STAMFORD respectent les directives européennes de sécurité applicables, de même que les normes nationales et internationales concernant les alternateurs. Les alternateurs doivent être utilisés dans les limites stipulées dans les normes concernées et en respectant la fourchette des paramètres indiqués sur la plaque signalétique. Les alternateurs respectent les exigences de toutes les grandes sociétés de classification marine. A041C261 (5e édition) 712 3.1 Directive sur les basses tensions : Déclaration de conformité TABLEAU 1. DIRECTIVE SUR LES BASSES TENSIONS : DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Ce groupe électrogène c.a. de électronisation a été conçu pour une intégration au sein d'un groupe électrogène et pour remplir toutes les conditions concernées des directives européennes suivantes une fois installé conf. aux instructions d'installation indiquées dans la documentation du produit : 2006/95/CE 2004/108/CE Directive basses tensions La directive de compatibilité électromagnétique (EMC) et que les normes et/ou les spécifications techniques en réf. ci-dessous ont bien été appliquées : EN :2005 EN :2007+A1:2011 EN ISO 12100:2010 EN :2010 BS ISO :2005 BS :2006 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Normes génériques - Partie 6-2 : Immunité dans les environnements industriels Compatibilité électromagnétique (CEM) - Normes génériques - Partie 6-4 : Nomes sur les émissions dans les environnements industriels Sécurité des machines - principes généraux sur la conception - évaluation et réduction des risques Machines éclectiques rotatives - Partie 1 : Valeur nominales et performances Moteurs alternatifs à combustion interne entrainés par des groupes électrogènes à courant alternatif Partie 3 : Génératrices à courant alternatif pour groupe électrogène Machines électriques tournantes de types particuliers ou pour d'applications particulières Partie 3 - Génératrices à entraîner par des moteurs alternatifs à combustion interne - Conditions exigées pour résister aux vibrations Le nom et l'adresse du représentant agréé, autorisé à compiler la documentation technique concernée est le Company Secretary, Cummins Generator Technologies Limited, 49/51 Gresham Road, Staines, Middlesex, TW18 2BD, U.K. Date : 1 er février 2014 Nom, titre et adresse : Kevan J Simon Global Technical and Quality Director Cummins Generator Technologies Fountain Court Lynch Wood Peterborough, Royaume-Uni PE2 6FZ Signé : Description Numéro de série Enregistré en Angleterre sous le numéro Cummins Generator Technologies Ltd. Bureau d'enregistrement : Barnack Road, Stamford, Lincolnshire PE9 2NB, Angleterre. REF SCHÉMAS D 8 A041C261 (5e édition)13 3.2 Directive sur les machines : Déclaration d'incorporation TABLEAU 2. DIRECTIVE SUR LES MACHINES : DÉCLARATION D'INCORPORATION - FEUILLE 1 Fonction : Génératrices a.c. de synchronisation conçues pour une intégration dans les groupes électrogènes électriques. Machines partiellement complétées avec cette déclaration : Construites et conçues seulement comme composant non fonctionnel à incorporer dans une machine nécessitant un complément. Conçues pour répondre aux exigences des directives européennes suivantes dans la mesure leur niveau de construction l'y autorise : 2004/108/CE Directive sur la compatibilité électromagnétique (ECM) Directive 2006/95/CE basse tension Ne doit pas être mis en service sans le signe de compatibilité européenne ("CE") tant que la machine finale dans laquelle elle doit être intégrée ait été déclarée en conformité avec cette directive européenne Directive et avec toutes les autres directives européennes applicables. a été conçu et construit pour répondre aux principales exigences de santé et de sécurité de la directive européenne sur les machines 2006/42/CE indiquées dans la feuille 2 de la déclaration. La documentation technique concerné est compilée conf. aux conditions de la partie B de l'annexe VII de la directive sur les machines. Toutes les informations sur la machine en partie complétée seront fournies, par écrit, dans une demande motivée par les autorités nationales concernées au représentant agréé. Le nom est l'adresse du représentant agréé, autorisé à compiler la documentation technique concernée est le Company Secretary, Cummins Generator Technologies Limited, 49/51 Gresham Road, Staines, Middlesex, TW18 2BD, U.K. Le procurateur du fabricant sousigné : Date : 1 er février 2014 Nom, titre et adresse : Kevan J Simon Global Technical and Quality Director Cummins Generator Technologies Fountain Court Lynch Wood Peterborough, Royaume-Uni PE2 6FZ Signé : Description Numéro de série Enregistré en Angleterre sous le numéro Cummins Generator Technologies Ltd. Bureau d'enregistrement : Barnack Road, Stamford, Lincolnshire PE9 2NB, Angleterre. REF SCHÉMAS D A041C261 (5e édition) 914 TABLEAU 3. DIRECTIVE SUR LES MACHINES : DÉCLARATION D'INCORPORATION - FEUILLE 2 PRINCIPALES CONDITIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ SUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE LA MACHINE PARTIELLEMENT FABRIQUÉE 1.1 Remarques générales LÉGENDE : Principes d'intégration sûre 1. Les principales exigences de : Matériaux et produits santé et de sécurité non indiquées ne sont pas considérées comme : Conception de la machine pour faciliter sa applicables pour cette manipulation machine en partie fabriquée 1.3 Protection contre les dangers mécaniques mais doivent être remplies par les assembleurs de la : Risque de perte de la stabilité machine : Risque de cassure pendant le service 2. Les principales exigences de santé et de sécurité non : Risques liés à une panne ou à des objets indiquées ne sont pas projetés considérées comme applicables pour cette : Risques en cas de surfaces, bords et angles machine en partie fabriquée mais doivent être remplies : Risques en cas de pièces en mouvement par les assembleurs de la machine dans la mesure du : Pièces de transmission en mouvement possible en matière 1.4 Carters * d'exigences de fabrication des assembleurs de : Carters Conditins générales * machines, les informations contenues dans les : Carters fixes * instructions d'assemblage et les bulletins Cummins. 1.5 Autres dangers 3. * Il est possible que des : Électricité statique clients aient besoin de la : Alimentation autre qu'électrique machine en partie assemblée sans ou sans certains : Erreurs de raccordements carters. Dans ce cas, la section 1.4 Carters ne : Incendie s'applique pas et l'assembleur de la machine est tenu de respecter les : Émissions de substances et matériaux directives essentielles de dangereux santé et de sécurité pour les 1.7 Informations protections de la machine : Informations et avertissements sur les machines : Instructions Enregistré en Angleterre sous le numéro Cummins Generator Technologies Ltd. Bureau d'enregistrement : Barnack Road, Stamford, Lincolnshire PE9 2NB, Angleterre. REF SCHÉMAS D 10 A041C261 (5e édition)15 3.3 Informations supplémentaires sur la compatibilité CEM Les alternateurs STAMFORD ont été conçus de sorte à répondre aux exigences des normes CEM sur les émissions et d'immunité dans les environnements industriels. Un équipement suppl. peut s'avérer nécessaire lorsque les groupes électrogènes sont installés dans des zones d'habitations, des zones commerciales ou en milieu industriel. L'installation des arrangements terre/masse nécessite le raccordement de la carcasse de l'alternateur à un conducteur de protection à la terre du site en utilisant une longueur de câble minimum. Installation, maintenance et entretien doivent être effectués par un personnel suffisamment formé et entièrement informé des exigences stipulées dans les directives CE correspondantes. REMARQUE Cummins Generator Technologies ne saurait être tenue responsable en matière de conformité CEM lorsque des pièces non autorisées et d'une autre marque que STAMFORD sont utilisées pour la maintenance et l'entretien. A041C261 (5e édition) 1116 Page laissée vide intentionnellement. 12 A041C261 (5e édition)17 4 Présentation 4.1 Description générale Les alternateurs P80 ont été conçus en version champs de rotation sans balai, disponibles dans les séries suivantes : En basse tension (BT) jusqu'à 1000 V, 50 Hz (1500 tr/min, 4 pôles) et 1000 V, 60 Hz (1800 tr/min, 4 pôles). En tension moyenne (TM) jusqu'à 3,3 kv, 50 Hz (1500 tr/min, 4 pôles) et 4,16 kv, 60 Hz (1800 tr/min, 4 pôles). A tension élevée (TE) jusqu'à 13,8 kv, 50 Hz (1500 tr/min, 4 pôles) et 13,8 kv, 60 Hz (1800 tr/min, 4 pôles). Les alternateurs P80 sont dotés d'une excitation système qui utilise un régulateur MA330 ou DM110, alimenté par une génératrice à aimant permanent (PMG). 4.2 Désignation de l'alternateur TABLEAU 4. FORMAT DE DÉSIGNATION DES ALTERNATEURS P80 Exemple : P 80 - C V S I 80 4 R 2 Modèle d'alternateur (P80) Type d'alternateur (LV/MV/HV = tension basse/moyenne/élevée) (S = standard, X = spécial) Application (I = industriel, M = marin) Dimensions du châssis (80) Nombre de pôles Longueur de noyau (R, S, T, W, X, Y) Nombre de paliers (1 = ENM, 2 = EM & ENM) 4.3 Emplacement du numéro de série Un numéro de série unique est estampillé sur la section sup. du support d'entr. final et il est aussi indiqué coté ext. du bornier. A041C261 (5e édition) 1318 4.4 Plaque constructeur AVERTISSEMENT Éjection de débris L éjection de débris lors d'une panne grave peut engendrer des blessures graves ou mortelles par impact, écrasement ou coupure. Afin de prévenir toute blessure : Se tenir loin des entrées et sorties d'air lorsque l'alternateur est en marche. Ne pas placer de commande de l'opérateur près des sorties et arrivées d'air. Ne pas provoquer de surchauffe de l'alternateur en le faisant tourner en dehors des paramètres indiqués sur la plaque signalétique. Ne pas surcharger l'alternateur. Ne pas faire tourner l'alternateur en cas de vibrations excessives. Ne pas synchroniser les alternateurs en parallèle en dehors des paramètres spécifiés. L'autocollant de la plaque signalétique fourni avec l'alternateur doit être apposé après assemblage complet du groupe électrogène et l'application de la peinture. FIGURE 1. PLAQUE SIGNALÉTIQUE DES ALTERNATEURS GLOBAL STAMFORD 4.5 Authentification produit L'hologramme anti-contrefaçon STAMFORD haute sécurité se trouve sur l'étiquette de suivi. Vérifier que les points sont bien visibles autour du logo STAMFORD quand on observe l'hologramme sous plusieurs angles et que le mot "GENUINE" apparaît bien derrière le logo. Utiliser une lampe de poche pour voir ces caractéristiques de sécurité dans un ambiance de lumière tamisée. Vérifier que l'alternateur est bien d'origine en saisissant le code unique à 7 caractères de l'hologramme sous 14 A041C261 (5e édition)19 FIGURE 2. ÉTIQUETTE DE TRAÇABILITÉ FIGURE 3. POINTS VISIBLES SUR LES VUES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES, GAUCHES ET DROITES DE L'HOLOGRAMME 3D A041C261 (5e édition) 1520 Page laissée vide intentionnellement. 16 A041C261 (5e édition)21 5 Régulateurs automatiques de tension (AVR) Cummins Generator Technologies offre un éventail de régulateurs automatiques de tension (AVR) conçus et fabriqués afin d'atteindre des performances maximum avec les alternateurs CA sans brosses STAMFORD. Les types auto-excités et ceux excités séparément sont disponibles : des contrôleurs analogiques à bas prix aux contrôleurs numériques sophistiqués. Tous les régulateurs AVR STAMFORD sont encapsulés afin de fournir une protection environnementale. Ils sont montés sur des supports anti-vibration pour une meilleure protection mécanique. Tous les régulateurs AVR STAMFORD sont dotés des caractéristiques suivantes : raccordements à un accessoire de coupure manuelle à distance pour un contrôle précis de la tension de sortie de l'alternateur une protection Under-Frequency Roll-Off (UFRO) pour réduire la tension de sortie de l'alternateur lorsque le régime tombe en dessous d'un seuil donné et des raccordements aux accessoires pour partager une charge réactive en parallèle avec d'autres alternateurs ou les conduites de l'installation. Spécifications AVR, installation, informations de réglage sont disponibles dans le manuel du régulateur AVR fourni avec l'alternateur ou sous REMARQUE Les entrées analogiques AVR doivent être entièrement flottantes (isolées par galvanisation de la masse), avec une puissance d'isolation de 500 V c.a. 5.1 Alternateurs commandés par régulateurs AVR excités séparément Génératrices excitées par aimant permanent (PMG) - Alternateurs à régulateur AVR AVERTISSEMENT Champs magnétiques forts Les champs magnétiques forts d'une génératrice à aimant permanent (PMG) peuvent engendrer des blessures graves ou mortelles en cas d'interférences avec des appareils médicaux implantés. Pour prévenir toute blessure, ne pas s'approcher d'une PMG quand on est porteur d'un tel appareil médical. Les régulateurs AVR offrent une commande en boucle fermée en détectant la tension de sortie de l alternateur au niveau des bobines principales de stator et en ajustant la tension du champ du stator d'excitation. La tension induite dans le rotor d'excitation, corrigée par les diodes de rotation, magnétisent le champ principal de rotation qui induit une tension dans les bobines principales du stator. Un régulateur AVR excité séparément est alimenté par une génératrice à aimant permanent (PMG) séparée et montée sur l'arbre principal de l'alternateur. La tension est induite dans le stator du PMG par un rotor d'aimant permanents. A041C261 (5e édition) 1722 N Description N Description N Description 1 Champ principal (rotor) 5 Induit de PMG (stator) 9 Induit principal (stator) 2 Diodes de rotation 6 Champ d'excitation (stator) 10 Sortie 3 Induit d'excitation (rotor) 7 Régulateur AVR 11 Arbre de rotor 4 Champ de PMG (rotor) 8 Transformateur d'isolation (le cas échéant) Modèles à excitation séparée Un régulateur AVR excité séparément est alimenté par une génératrice à aimant permanent (PMG) séparée et montée sur l'arbre principal de l'alternateur. Le régulateur AVR commande la tension de sortie de l'alternateur par ajustement automatique de la force du champ du stator d'excitation. L'excitation AVR demeure à pleine capacité lorsque des charges soudaines sont appliquées à l alternateur, fournissant un démarrage, des performances CEM et de courts-circuits supérieurs MA330 Le régulateur MA330 a une puissance élevée, une sortie à largeur d'impulsions modulées vers le circuit d'excitation pour gérer les gros alternateurs. Le régulateur est doté d'un gros radiateur et d'un couvercle en métal idéals pour les montages en panneau arrière. Noter que la protection de court-circuit de courant n'est pas ajustable. Le régulateur AVR comprend les caractéristiques suppl. suivantes : des connexions vers un signal analogique d'un accessoire de contrôleur de facteur de puissance par exemple un taux ajustable de réduction de tension avec vitesse pour protection (UFRO) une commande de démarrage en douceur d'augmentation de la tension de sortie de l'alternateur au démarrage. une détection de tension r.m.s. triphasée une protection de surtension avec un disp. d'arrêt interne de l'app. de sortie de régulation une réponse différée ajustable (dwell) de tension d'excitation aux changements de vitesse et un limiteur d'excitation ajustable. 18 A041C261 (5e édition)23 DM110 Le système de commande d'excitation numérique DM110 est une commande se basant sur une microprocesseur. Les paramètres de DM110 sont définis et surveillés par un logiciel sur un ordinateur raccordé (PC). Si l'on utilise la commande avec un ordinateur, il est alors possible de surveiller le mode de commande via des témoins sur le contrôleur. Le régulateur AVR comprend les fonctionnalités suppl. suivantes : une commande du facteur de puissance intégrée un taux ajustable de réduction de tension avec vitesse pour protection (UFRO) une commande de démarrage en douceur d'augmentation de la tension de sortie de l'alternateur au démarrage. une détection de tension r.m.s. triphasée une protection de surtension avec arrêt interne du dispositif de sortie du régulateur un limiteur d'excitation ajustable et une commande numérique complète. 5.2 Accessoires AVR Les accessoires prenant en charge les fonctions AVR sont montés en usine, ou fournis séparément, avec instructions pour le montage et le câblage par un technicien compétent Coupure manuelle (pour un réglage à distance de la tension) Il est possible de monter un accessoire de coupure manuelle dans une position adaptée typique dans le panneau de commande du groupe électrogène) et de le raccorder au régulateur AVR afin de fournir un réglage précis de la tension de l'alternateur. La valeur de coupure manuelle et la plage de réglage obtenue est comme définie dans les Caractéristiques techniques. Se reporter aux schémas de câblage pour supprimer la liaison de court-circuit et raccorder la coupure manuelle Transformateur de statisme (pour opération parallèle alternateur à alternateur) Il est possible de raccorder un transformateur de statisme dans une position définie sur le câble de sortie principale de l'alternateur et de raccorder le régulateur AVR pour permettre une opération parallèle avec d'autres alternateurs. La plage de réglage est comme définie dans les caractéristiques techniques. Se reporter aux schémas de câblage avant de supprimer la liaison de court-circuit et de brancher le transformateur de statisme. Le transformateur de statisme DOIT être connecté dans le bornier de sortie principal correct pour un fonctionnement correct (pour plus de détails, se reporter au diagramme de câblage machine). A041C261 (5e édition) 1924 5.2.3 Contrôleur de facteur de puissance (pour des opérations parallèles alternateur relié sur le secteur) Un module de commande électronique est disponible pour des applications avec le régulateur AVR afin de fournir une commande de facteur de puissance de sortie de l'alternateur. Ce module utilise une tension de l'alternateur et un courant de sortie comme entrées et interfaces avec le régulateur AVR afin de fournir la flexibilité nécessaire d'excitation de l'alternateur et donc la commande de kvar exportée (ou importée). Cela permet une commande complète en boucle fermée du facteur de puissance de l'alternateur au point de connexion vers l'installation sur secteur. D'autres fonctionnalités permettent à l'alternateur (ou aux alternateurs) d'être automatiquement en tension identifiée avant l'application en parallèle. 20 A041C261 (5e édition)25 6 Applications avec un alternateur Il est de la responsabilité du client de s'assurer que l'alternateur choisi est bien adapté à l'application finale. 6.1 Environnement Les alternateurs STAMFORD sont protégés selon la norme IP23 en standard. IP23 n'est pas une protection adaptée pour les applications en extérieur sans autres mesures supplémentaires. Température ambiante -15 C à 40 C Humidité relative < 60 % Altitude < 1000 m L'alternateur a été conçu pour les environnements indiqués dans le tableau. L alternateur peut être utilisé en dehors de ces conditions s'il est réglé en conséquence : La plaque signalétique donnent des informations à ce sujet. Si l'environnement de fonctionnement a changé après achat, se renseigner auprès de l'usine pour une révision des valeurs nominales. 6.2 Débit d air TABLEAU 5. DÉBIT D'AIR MINIMUM ET CHUTE DE PRESSION MAXIMUM Modèle d'alternateur 50 Hz 60 Hz Chute de pression et fréquence Débit d'air minimum, en m 3 /s (ft 3 /min) maximum d'entrée à la sortie, en mm (po) de jauge d'eau P80 (R, S, T) 3,2 (6780) 3,7 (7840) 13 (0,5) P80 (W, X, Y) 4,0 (8475) 4,7 (9959) 13 (0,5) Vérifier que les entrées et les sorties d'air ne sont pas bouchées lorsque l'alternateur est en marche. Pour les alternateurs équipés de filtres à air, un interrupteur de pression différentielle a été configuré en usine avec les réglages d'alarme et d'arrêt appropriés pour une utilisation client. 6.3 Contamination via l'air Des contaminants tels que le sel, l'huile ou des fumées d'échappement, des produits chimiques, la poussière et le sable réduisent l'efficacité des isolations et peuvent la durée de vie des bobines. Utiliser des filtres et un compartiment pour protéger l'alternateur. 6.4 Filtres à air Les filtres à air piègent les particules en suspension supérieures à 5 microns. Nettoyer et remplacer les filtres à intervalles réguliers, en fonction des conditions sur site. Contrôler les filtres fréquemment afin d'établir des intervalles d'entretien adéquats. Les alternateurs dotés de filtres montés en usine sont réglés afin de tenir compte du débit nominal réduit de l'air de refroidissement. Si les filtres sont modernisés, la puissance nominale des alternateurs doit être réduite de 5 %. A041C261 (5e édition) 2126 Les filtres à air ne suppriment pas d'eau. Garder les filtres au sec en utilisant des protections supplémentaires. Des filtres humides accentuent les restrictions de flux d'air, au risque de provoquer une surchauffe de l'alternateur ce qui peut conduire à une anomalie prématurée de l'isolation. 6.5 Conditions humides La capacité de l'air à transporter de l'eau dépend aussi de la température. Si la température de l'air tombe en dessous du seuil de saturation, de la rosée peut se condenser sur l'isolation des bobines et réduire leur résistance électrique. En conditions humides, des protections supplémentaires peuvent être nécessaires quand bien même l'alternateur serait monté dans un compartiment. Des radiateurs anti-condensation sont disponibles sur demande. Les radiateurs anti-condensation sont sous tension à partir d'une source a+ séparée. Les radiateurs anti-condensation augmentent la température de l'air autour des bobines pour dissiper la condensation qui se forme en conditions humides lorsque l'alternateur n'est pas en service. Le meilleur moyen est de dynamiser les radiateurs automatiquement lorsque l'alternateur est à l'arrêt. 6.7 Compartiments Monter un compartiment pour protéger l'alternateur des conditions environnementales difficiles. Vérifier que de l'air entrant dans l'alternateur a un débit adapté, sans humidité et sans contaminant et inférieur à la température ambiante maximum indiquée sur la plaque constructeur. Vérifier que l'accès autour de l'alternateur est suffisant pour une maintenance en toute sécurité. 6.8 Vibrations Les alternateurs STAMFORD sont conçus pour résister aux niveaux de vibrations rencontrés sur ces alternateurs conçus pour répondre aux normes ISO et BS (où ISO 8528 est utilisée pour répondre aux conditions de bande large et BS5000 se réfère à la fréquence prédominante de certaines vibrations sur les groupes électrogènes). REMARQUE Si l'on dépasse une des spécifications indiquées plus haut, cela aura un effet négatif sur la durée de vie des paliers et des autres composants. Cela peut aussi annuler la garantie de l'alternateur. REMARQUE Le bornier a été conçu de manière à prendre en charge les barres de bus montées ou les borniers, les transformateurs, les câbles de charge et les borniers auxiliaires. La masse additionnelle peut provoquer des vibrations excessives et conduire à une panne du bornier à enceinte ou du montage Se reporter au manuel de l installation pour brancher les câbles de la charge au bornier. Demander conseils à CGT avant de corriger toute masse additionnelle du bornier. 22 A041C261 (5e édition)27 6.8.1 Définition de BS Les alternateurs doivent être capables de résister de manière continue aux vibrations linéaires d'une amplitude de 0,25mm entre 5Hz et 8Hz et des vitesses de 9,0mm/s r.m.s. entre 8 Hz et 200 Hz, quand elles sont mesurées directement sur un point de la carcasse ou de la structure principale de la machine. Ces limites se réfèrent uniquement à la fréquence prédominante de vibrations à forme sinusoïdale complexe Définition de ISO ISO se réfère à la bande large de fréquences. La bande large est utilisée pour des applications entre 10 hertz et 1000 hertz. Le tableau ci-dessous montre un extrait de la norme ISO (Tableau C.1, valeur 1). Ce tableau simplifié donne la liste des limites de vibrations en kva et de vitesse pour des opérations acceptables de conceptions des alternateurs standard Limites de vibrations linéaires Niveaux de vibrations linéaires mesurés sur les alternateurs P80 Régime moteur Puissance de Vibrations Vibrations Vibrations tr/min sortie Cylindrée Vitesse Accélération (min -1 ) S r.m.s. (mm) r.m.s. (mm/s) r.m.s. (mm/s 2 ) (kva) 1300 tr/min < S 0, Cette largeur de bande est utilisée entre 10 Hz et 1000 Hz Surveillance des vibrations linéaires Nous conseillons d'utiliser un équipement d'analyse des vibrations pour mesurer les vibrations aux positions indiquées plus bas. Vérifier que les vibrations du groupe électrogène sont bien en dessous des limites indiquées dans les normes standard. Si les vibrations se situent au-dessus de ces limites, le constructeur du groupe électrogène doit procéder à une recherche de la source du problème et la supprimer. Au mieux, il faut, pour le constructeur du groupe électrogène, prendre les relevés d'origine en référence et, pour les utilisateurs, surveiller régulièrement les vibrations, conf. au calendrier d'entretien conseillé pour constater une tendance de détérioration. A041C261 (5e édition) 2328 Si les vibrations mesurées sur le groupe électrogène sont hors limites : 6.9 Paliers 1. Le constructeur des groupes électrogènes doit changer de conception de groupes électrogènes afin de réduire les niveaux de vibrations autant que possible. 2. Contacter Cummins Generator Technologies afin d'évaluer l'impact sur les paliers et la durée de vie estimée des alternateurs Paliers re-graissables Chaque corps de paliers est connecté à un embout de graissage externe via un tuyau de graissage. Une étiquette indique le type et la qualité de graisse requise et les intervalles de regraissage. La graisse recommandée est un composé synthétique haute spécification qui ne doit pas être mélangé avec de la graisse d'une spécification différente. Se reporter au chapitre d'entretien et de maintenance pour des instructions plus détaillés Durée de vie des paliers Les facteurs qui réduisent la durée de vie des paliers et conduisent à des pannes des paliers comprennent : Conditions de fonctionnement et un environnement difficiles Pression causée par un décalage de l'alternateur Vibrations du moteur dépassant les limites indiquées dans BS et dans SO A041C261 (5e édition)29 Des longues périodes (y compris pendant le transport), où l'alternateur est stationnaire et sujet à des vibrations, peuvent causer une fausse usure de mer - plats sur les boules et des rainures sur les courses. Des conditions très humides et mouillées qui causent de la corrosion et la détérioration de la graisse par émulsion Surveillance de l'état des paliers Nous conseillons aux utilisateurs de contrôler les conditions de fonctionnement des paliers à l'aide du matériel de surveillance des vibrations. Au mieux, prendre les lectures initiales comme référence et surveiller régulièrement les paliers afin de détecter une tendance de détérioration. Il sera ensuite possible de planifier un remplacement des paliers sur un alternateur approprié ou les intervalles d'entretien du moteur Espérance de vie des paliers Les fabricants de paliers reconnaissent que la durée de vie des paliers dépend de facteurs qu'ils ne peuvent contrôler : plutôt que de se repérer à la durée de vie, des intervalles de remplacement pratiques se basent sur le durée de vie L10 d'un palier, le type de graisse utilisée et les recommandations des fabricants de paliers et de graisse. Pour des applications générales, si la maintenance est effectuée correctement, si les niveaux de vibration ne dépassent pas les niveaux indiqués sous ISO et BS et si la température ambiante ne dépasse pas les 50 C, planifier une remplacement des paliers toutes les heures de service. En cas de doute sur quel qu'aspect de le durée de vie sur les alternateurs STAMFORD, contacter le fournisseur d'alternateurs STAMFORD le plus proche ou une usine Stamford Applications de secours Faire tourner les alternateurs en mode de secours sans charge pendant 10 min au minimum chaque semaine. Pour les alternateurs montés sur paliers regraissables, re-graisser les paliers tous les 6 mois, quel que soit le nombre d'heures de service accumulées. A041C261 (5e édition) 2530 Page laissée vide intentionnellement. 26 A041C261 (5e édition)31 7 Installation dans le groupe électrogène 7.1 Dimensions de l'alternateur Les dimensions sont indiquées dans la fiche des caractéristiques techniques spécifiques au modèle de l'alternateur. Se reporter à la plaque constructeur afin d'identifier le modèle de l'alternateur utilisé. REMARQUE Les fiches techniques sont aussi disponibles sur Internet sous 7.2 Levage de l'alternateur AVERTISSEMENT Chute de pièces mécaniques La chute de pièces mécaniques peut engendrer des blessures graves ou mortelles en cas d'impact, l'impact, de broyage, de séparation ou de piégeage. Afin de prévenir toute blessure et avant levage de l'alternateur : Ne pas lever la génératrice complète par les fixations de levage de l'alternateur. Garder l'alternateur à l'horizontale pendant le levage. Monter les fixations de transport de l'em et de l'enm sur les alternateurs à palier simple pour garder le rotor principal dans la carcasse. Lever l'alternateur par les attaches de broche aux points de levage (pattes ou œillets) fournis. Une étiquette attachée au point de levage indique un agencement de levage correct. Utiliser des chaînes de longueur suffisante et un palonnier si besoin est pour être sûr que les chaînes sont à la verticale au moment du levage. Vérifier que la capacité du matériel de levage est suffisante pour le poids de l'alternateur indiqué sur l'étiquette. FIGURE 4. ÉTIQUETTE DE LEVAGE A041C261 (5e édition) 2732 7.3 Remisage Si l'alternateur n'est pas mis en service de suite, il doit alors être stocké dans un endroit propre, sec et sans vibration. Nous recommandons d'utiliser des radiateurs anticondensation, le cas échéant. S'il est possible de faire tourner l'alternateur, faire tourner le rotor de 6 tours au moins une fois par mois pendant un remisage Après remisage Après une période de remisage, procéder à un contrôle de pré-fonctionnement afin de déterminer les conditions de bobinage. Si les bobines sont humides ou la résistance d'isolation trop basse, suivre une des procédures de séchage (cf. Chapitre 8 à la page 39). Avant de mettre l'alternateur en service, se reporter au tableau suivant. Paliers étanchéisés TABLEAU 6. Pas tourné pendant le remisage Tourné pendant le remisage Après un remisage inf. à 12 mois, on Après un remisage inf. à 24 mois, on peut mettre l'alternateur en service. peut mettre l'alternateur en service. Après un remisage sup. à 12 mois, Après un remisage sup. à 24 mois, remplacer les paliers et ensuite remplacer les paliers et ensuite mettre l'alternateur en service. mettre l'alternateur en service. Paliers re-graissables Après un remisage inf. à 12 mois, on Après un remisage inf. à 6 mois, on peut mettre l'alternateur en service. peut mettre l'alternateur en service. Après un remisage sup. à 12 mois, Après un remisage entre 6 et 24 remplacer les paliers et ensuite mois, regraisser les paliers pendant mettre l'alternateur en service. la première utilisation et ensuite mettre l'alternateur en service. Après un remisage sup. à 24 mois, remplacer les paliers et ensuite mettre l'alternateur en service Instructions de stockage Lorsqu'un alternateur est stationnaire, en stock ou autre, il peut être soumis à des facteurs environnement taux, tels que des vibrations, l'humidité, des températures extrêmes ou des particules de contamination via l'air, qui pourraient dégrader les adaptations de paliers. Contacter CGT pour obtenir des conseils à l'avance sur l'alternateur doit être mis en stock sur une longue période. 7.4 Fréquences de vibrations Les principales fréquences de vibrations produites par les alternateurs sont : sur les modèles 4 pôles, 1500 tr/min 25 Hz sur les modèles 4 pôles 1800 tr/min, 30 Hz Les vibrations induites dans l'alternateur par le moteur sont complexes. Il est de la responsabilité du concepteur des groupes électrogènes de s'assurer que l'alignement et la rigidité de la plaque d'assise et des montages ne permettent pas un niveau de vibrations supérieur à BS5000 Partie 3 et à ISO 8528 Partie 9 Limites. 28 A041C261 (5e édition)33 7.5 Accouplements des groupes d'alternateurs AVERTISSEMENT Pièces mécaniques en mouvement La chute de pièces mécaniques en mouvement lors de l'accouplement de la génératrice peut engendrer des blessures graves ou mortelles en cas d'impact, d'écrasement, de gravité ou de piège. Pour prévenir toute blessure, garder mains, bras et doigts loin des surfaces de contact lors de l'accouplement de la génératrice. REMARQUE Ne pas essayer de faire tourner le rotor de l'alternateur en procédant à un levage contre les aubes de ventilateur de refroidissement. Les ventilateurs ne sont pas conçus pour résister à de telles forces et risquent donc d'être endommagés. Des opérations efficaces et une longue durée de vie des composants dépendent de la minimisation du stress appliqué sur la mécanique de l'alternateur. Si couplé au sein d'un groupe électrogène, des interactions de dés-alignements et de vibrations avec le moteur de motrice peuvent engendrer une pression mécanique. Une masse de couplage supérieure à 50 kg risque de réduire la durée de vie du palier de manière significative. Se renseigner auprès de l'usine de fabrication pour de plus amples informations à ce sujet. Les groupes électrogènes ont besoin d'une grande plaque de base plane continue pour correspondre avec la charge au sol d'installation sur site, avec le moteur et les coussinets de montage de l'alternateur pour former une base solide pour un alignement correct. La hauteur des coussinets doit être de 0,25 mm environ pour un montage sur patins, de 3 mm pour un montage anti-vibration non ajustable (AVM) ou de 10 mm pour les AVM à hauteur ajustable. Utiliser des cales pour atteindre cette hauteur. Les axes de rotation du rotor de l alternateur et l'arbre de sortie moteur doivent être coaxiaux (alignement radial) et perpendiculaires au même plan (alignement angulaire). L'alignement axial de l'alternateur et le couple moteur doit être de 0,5 mm, afin de permettre une expansion thermique sans forces axiales indésirables sur les paliers à température de service. Des vibrations peuvent survenir en cas d'inflexion de l'accouplement. L'alternateur a été conçu pour un moment de flexion maximum n'excédant pas les 275 kgm (2000 lbs ft). Contrôler le moment de flexion maximum du flasque du moteur avec le constructeur du moteur. Des vibrations de torsion se produisent sur tous les systèmes avec arbre d'entraînement. Elles peuvent être suffisantes pour causer des dommages à des régimes critiques. Le concepteur d'alternateurs doit prendre en compte les effets des vibrations de torsion sur l'arbre du groupe électrogène et sur les accouplements en se référant aux schémas de torsion fournis pour les dimensions d'arbre et l'inertie du rotor. A041C261 (5e édition) 2934 Un couplage fermé de l'alternateur et du moteur peut accroître la rigidité du groupe électrogène. Les alternateurs à palier simple et ceux à palier double peuvent être à couplage fermé. Le constructeur de l'alternateur doit fournir des carters pour les applications en couplage ouvert. Afin d'éviter la rouille pendant le transport ou le remisage, l'embout de trame de l'alternateur, les plaques de couplage du rotor et l'extension de l'arbre ont été traités avec un revêtement antirouille de prévention. Le supprimer avant de procéder à l'accouplement de l'alternateur. FIGURE 5. ROTOR DE L ALTERNATEUR À PALIER SIMPLE MONTRANT LES DISQUES D'ACCOUPLEMENT BOULONNÉS À LA COURSE D'ACCOUPLEMENT À L'EXTRÉMITÉ MOTRICE (À DROITE) FIGURE 6. ROTOR DE L ALTERNATEUR À PALIER DOUBLE MONTRANT L'ARBRE AVEC CLAVETTE POUR ACCOUPLEMENT FLEXIBLE (À DROITE) Palier simple AVERTISSEMENT Chute de pièces mécaniques La chute de pièces mécaniques peut engendrer des blessures graves ou mortelles en cas d'impact, l'impact, de broyage, de séparation ou de piégeage. Afin de prévenir toute blessure et avant levage de l'alternateur : Ne pas lever la génératrice complète par les fixations de levage de l'alternateur. Garder l'alternateur à l'horizontale pendant le levage. Monter les fixations de transport de l'em et de l'enm sur les alternateurs à palier simple pour garder le rotor principal dans la carcasse. 1. Contrôler le support qui porte le rotor sous le moyeu de ventilateur en position. 2. Positionner l'alternateur près du moteur et déposer le support de transition de l'extrémité motrice qui maintient le rotor en place pendant le transport. 3. Déposer les carters de sortie d'air de l'extrémité motrice de l'alternateur pour accéder aux vis de l'accouplement et de l'adaptateur. 30 A041C261 (5e édition)35 4. Serrer les vis du disque d'accouplement le cas échéant dans l'ordre indiqué ci-dessus. 5. Contrôler le couple des vis fixant les disques d'accouplement au moyeu d'accouplement DE dans le sens horaire autour du cercle de vis. 6. Vérifier si les disques d'accouplement sont concentriques avec l'embout de l'adaptateur. Utiliser des goujons d'alignement pour être sûr que le disque et la roue volante sont bien alignés. 7. Vérifier que la distance axiale de la face d'accouplement de la roue volante à la face d'accouplement du boitier de roue volante est bien à 0,5mm de la dimension nominale. Cela permet d'être sûr que la flottaison de vilebrequin moteur est maintenue et que la position du rotor de l alternateur est neutre permettant une certaine dilatation thermique. Il n'y a pas de butée axiale de pré-charge sur les paliers du moteur ou de l'alternateur. 8. Ouvrir l'alternateur au moteur et engager les disques d'accouplement et les embouts en même temps, pousser l'alternateur vers le moteur jusqu'à ce que les disques s'appliquent contre la face de la roue volante et que les embouts se mettent en place. REMARQUE Ne pas tirer l'alternateur vers le moteur en utilisant les boulons traversant les disques flexibles. 9. Monter des joints gros calibre sous la tête du boîtier et les vis d'accouplement. Visser dans les vis de manière uniforme autour de l'ensemble d'accouplement pour maintenir un alignement correct. A041C261 (5e édition) 3136 10. Serrer les vis pour fixer le disque d'accouplement à la roue volante dans l'ordre indiqué ci-dessus. 11. Contrôler le couple de chaque vis dans le sens horaire autour du cercle de vis afin de s'assurer que toutes les vis sont serrées. Se reporter au manuel du fabricant du moteur pour connaitre les couples exacts de serrage. 12. Déposer le support de rotor. 13. Replacer tous les carters Paliers doubles Un accouplement flexible, conçu pour aller avec une combinaison spécifique moteur/alternateur est recommandé afin de minimiser les effets de torsion des vibrations. Si on utilise un adaptateur d'accouplement proche, l'alignement des faces de la machine doit être contrôlé en ouvrant l'alternateur au moteur. Utiliser des pattes d'alternateur si nécessaire. 7.6 Contrôles de pré-fonctionnement Avant de mettre la génératrice en marche, tester la résistance d'isolation des bobines, vérifier que toutes les connexions sont serrées et en position correcte. Vérifier que la circulation de l'air de l alternateur n'est pas obstrué. Replacer tous les carters. 7.7 Test de résistance d'isolation AVERTISSEMENT Conducteurs électriques sous tension Des conducteurs électriques sous tension sur les bornes de bobinage après un test de résistance d'isolation peuvent engendrer des blessures graves ou mortelles ou des brûlures en cas de décharges électriques. Afin de prévenir toute blessure, décharger les bobines en les reliant à la terre via une barre à la masse pendant au moins 5 minutes. 32 A041C261 (5e édition)37 REMARQUE Débrancher le régulateur AVR et les transformateurs de courant (le cas échéant) avant de procéder au test. Débrancher et mettre à la masse tous les RTD et capteur de température à thermistance (le cas échéant) avant de procéder au test. Le test de résistance doit être effectué par une personne qualifiée et en utilisant une tension de test adéquate à la tension de service de l'alternateur : Tension de Résistance d'isolation minimum (MΩ) à 20 C Tension de test (V) l alternateur (kv) Alternateur en service Alternateur neuf Bas, jusqu'à Moyen, de 1 à 4, Élevé, de 4,16 à 13, Il faut sécher les bobines de l alternateur si la résistance d'isolation mesurée est inférieure à la valeur minimum. Se reporter à la section Entretien et maintenance (Chapitre 8 à la page 39) du présent manuel Résistance de l'isolation avec température Les valeurs de résistance de l'isolation sont indiquées pour les bobines à une température ambiante de 20 C mais il est possible de mesurer l'isolement à une température plus élevée T. Pour comparaison avec les valeurs minimum, multiplier les résistances d'isolation mesurées (IR) T par le facteur approprié indiqué dans le tableau ci-dessous pour trouver les valeurs équivalentes à 20 C, (IR) 20. Température de bobine, T ( C) pour (IR) T mesurée Résistance d'isolation équivalente à 20 C (IR) 20 (MΩ) 20 1 x (IR) T 30 2 x (IR) T 40 4 x (IR) T 50 8 x (IR) T x (IR) T x (IR) T x (IR) T 7.8 Test haute tension REMARQUE Les bobines ont subit des tests haute tension en usine. Une répétition de ces tests haute tension peut endommager l'isolation et réduire la durée de vie de l'appareil. Si un nouveau test devait être nécessaire lors de l'installation pour obtenir l'accord du client, il faut y procéder à tension réduite, V = (0,8 x tension nominale ). Une fois en service, tout autre test de maintenance doit être fait après un contrôle visuel et des tests de résistance d'isolation à tension réduite, V = (1,5 x tension nominale). A041C261 (5e édition) 3338 7.9 Sens de rotation De manière standard, le sens de rotation des alternateurs est le sens horaire quand on regarde l'extrémité motrice (sauf si le sens anti-horaire a été expressément demandé lors de la commande). Remplacer le ventilateur si le sens de rotation est modifié. Demander conseil auprès de Cummins Generator Technologies à ce sujet Transposition de phases La sortie principale du stator est raccordée pour une séquence de phase de U V W lorsque l alternateur tourne dans le sens horaire, vue extrémité motrice de face. Si la transposition de phases doit être inversée, le client doit re-brancher les câbles de sortie sur le bornier. Contacter Cummins Generator Technologies pour obtenir les schémas de circuit des connexions de phases inversées Tension et fréquence Vérifier que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque constructeur de l'alternateur correspondent bien aux exigences de l'application Réglages du régulateur AVR L'AVR est réglé départ usine pour les tests de fonctionnement initial. Vérifier que les réglages de l'avr sont bien compatibles avec la sortie requise. Se reporter aux instructions détaillées dans le manuel du régulateur AVR en matière de réglages avec et sans charge. Des courbes de courant d'anomalie et des valeurs de réactance de l'alternateur sont disponibles sur demande auprès de l'usine pour que les concepteurs de système aient la possibilité de calculer la protection d'anomalie nécessaire et/ou de discrimination. L'installateur doit vérifier que le cadre de l'alternateur est bien relié au plateau de génération et doit le relier à la terre sur site. Si des dispositifs anti-vibration sont montés entre le cadre de l'alternateur et son plateau, un conducteur à la terre aux valeurs nominales correctes doit ponter le montage anti-vibration. 34 A041C261 (5e édition)39 Se reporter aux schémas de câblage pour le raccordement électrique des câbles de la charge. Les connexions électriques sont réalisées dans le boîtier de connexions. Elles sont construites avec des panneaux amovibles afin de correspondre avec l'entrée et la presseétouffe de câblage spécial. Faire cheminer les câbles à noyaux uniques par les plaques à glands non magnétiques ou isolés et fournis avec l'appareil. Déposer les panneaux pour les percer ou les couper afin d'éviter la pénétration de copeaux dans le boîtier de connexions ou dans l'alternateur. Après le câblage, inspecter le boîtier de connexions, enlever tout débris avec un nettoyeur à vide si besoin est et contrôler qu'aucun composant interne n'est endommagé ou dérangé. De manière standard, le neutre de l'alternateur n'est pas relié au cadre de l'alternateur. Si nécessaire, une neutralisation peut être raccordée à la borne de masse du bornier, par un conducteur d'au moins la moitié de la section de la charge de phase. Les câbles de masse doivent être soutenus en conséquence afin d'éviter un rayon trop fermé au point d'entrée dans le bornier, fixé sur le gland de bornier et permettant un mouvement de ±25 mm au moins de l'alternateur sur son dispositif anti-vibration, sans causer de pression sur les câbles et les bornes de charge de l'alternateur. La palme (méplat) de patte de câble de charge doit être fixée (et des fixations M12 serrées à 80 N m) en contact direct avec les conducteurs de sortie principale de stator (sur des barres de bus ou des bornes isolées) de sorte que l'ensemble de la zone de palme conduise bien le courant de sortie, comme indiqué ci-dessous sur un montage type de borniers isolés et de barre omnibus. Le couple de serrage des fixations M12 est de 70 Nm (écrou principal) et de 45 Nm (écrou de blocage) sur les borniers isolés ou de 80 Nm sur les barres omnibus. Comme indiqué lors de la commande, il est possible de fixer les cosses de câble en haut ou en bas de la barre omnibus et avec un ou deux fixations. A041C261 (5e édition) 3540 7.14 Raccordement au réseau : surtensions et microinterruptions Prendre toutes les précautions afin d'éviter les tensions transitoires produites par la charge raccordée et/ou que les système de distribution ne causent des dommages sur les composants de l'alternateur. Pour identifier tout risque possible, tous les aspects de l'application proposée de l'alternateur doivent être pris en considération, en particulier les aspects suivants : les charges dotées de caractéristiques provoquant de grandes variations de paliers de charge. une commande de charges par appareillage et commande de puissance par une méthode susceptible de générer des pointes de tension transitoire. Systèmes de distribution sujets aux influences externes, telles que des éclairs. Applications impliquant des opérations parallèles vers une installation sur secteur, où le risque d'interférences secteur sous forme de micro-interruptions peut se produire. 36 A041C261 (5e édition)41 Si l'alternateur peut être victime de surtensions ou de micro-interruptions, apporter une protection adaptée dans le système du groupe électrogène, habituellement avec des parafoudres et des suppresseurs afin de répondre à la législation en vigueur et aux exigences des installations. Une protection haute tension doit réduire les pics de tension sur l'alternateur pour une impulsion transitoire d'un temps de croissance de 5 µs à moins de 1,25 x 2 x (2 x tension nominale de sortie V). Pour ce faire, il faut au mieux raccorder des appareils de protection près des borniers de sorties. Se reporter au guide des corps professionnels et des fournisseurs des équipements spécialisés pour de plus amples informations Variations de la charge Dans certaines conditions, les variations de charge peuvent réduire la durée de vie de l'alternateur. Identifier les risques possibles, en particuliers les risques suivants : Les fortes charges intermittentes (équipement de facteur de correction par exemple) peuvent affecter la stabilité de l'alternateur et engendrer un glissement des pôles. Variation de tension de grille identifiée (changement de prise par exemple). Si l'alternateur court un risque de variation de la charge, veiller à une protection adéquate dans le système de génératrice avec une protection de sous-excitation Synchronisation AVERTISSEMENT Éjection de débris L éjection de débris lors d'une panne grave peut engendrer des blessures graves ou mortelles par impact, écrasement ou coupure. Afin de prévenir toute blessure : Se tenir loin des entrées et sorties d'air lorsque l'alternateur est en marche. Ne pas placer de commande de l'opérateur près des sorties et arrivées d'air. Ne pas provoquer de surchauffe de l'alternateur en le faisant tourner en dehors des paramètres indiqués sur la plaque signalétique. Ne pas surcharger l'alternateur. Ne pas faire tourner l'alternateur en cas de vibrations excessives. Ne pas synchroniser les alternateurs en parallèle en dehors des paramètres spécifiés Alternateurs parallèles ou de synchronisation FIGURE 7. ALTERNATEURS PARALLÈLES OU DE SYNCHRONISATION A041C261 (5e édition) 3742 Le transformateur de courant de statisme de déphasage (statisme CT) indique un signal proportionnel au courant réactif. Le régulateur AVR ajuste l'excitation afin de réduire le courant de circulation et de permettre à chaque alternateur de partager la charge réactive. L'UCT de statisme monté en usine est pré-réglé sur un statisme de tension de 5 % à un facteur de puissance zéro de pleine charge. Se reporter au manuel du régulateur AVR fourni pour un réglage du statisme. L'interrupteur/rupteur de synchronisation (CB1, CB2) doit être d'un type qui causera un contact rebondissant lorsqu'il s'active. L'interrupteur/rupteur de synchronisation doit être réglé en conséquence pour pouvoir résister à un courant de charge plein en continu de l'alternateur. L'interrupteur/rupteur de synchronisation doit être capable de résister aux cycles de fermeture rigoureux pendant une synchronisation et aux courants produits si l'alternateur est connecté en parallèle sur synchronisme. Le temps de fermeture de l'interrupteur de synchronisation/interrupteur doit être sous contrôle des réglages du synchroniseur. L'interrupteur/rupteur doit être capable d'exécuter des opérations dans des conditions d'anomalies tels que des courts-circuits. Des fiches techniques sur l'alternateur sont disponibles. REMARQUE Le niveau d'anomalie peut inclure une contribution d'autres alternateurs et d'autres installations principales/grilles. La méthode de synchronisation doit être automatique ou sur contrôle de synchronisation. Il est déconseillé d'utiliser la synchronisation manuelle. Les paramètres du matériel de synchronisation doivent être réglés de sorte que l'alternateur se ferme doucement. La séquence de phase doit correspondre. Différence de tension +/- 0,5 % Différence de fréquence Phase angulaire Délai de fermeture C/B 0,1 Hz/s +/- 10 o 50 ms Les paramètres du matériel de synchronisation doivent, pour atteindre cela, sur cette plage de réglages. La différence de tension en mode parallèle avec une installation en grille/ secteurs est de +/- 3%. 38 A041C261 (5e édition)43 8 Entretien et maintenance 8.1 Calendrier d'entretien recommandé Se reporter à la section des précautions de sécurité (Chapitre 2 à la page 3) du présent manuel avant de commencer toute opération d'entretien et de maintenance. Se reporter à la section d' Identification des pièceschapitre 10 à la page 89 en vue explosée des composants et des informations de fixation. Le calendrier d'entretien recommandé montre les activités d'entretien recommandées dans une série de tableau, regroupés en sous-systèmes d'alternateur. Les colonnes du tableau montrent les types d'activité d'entretien si l'alternateur doit être en marche et les niveaux d'entretien. La fréquence d'entretien est indiquée en heures de service ou en intervalles de temps, selon la première éventualité. Une coche (X) dans la cellule là où une ligne croise la colonne montre un type d'activité d'entretien et quand ce dernier est nécessaire. Un astérisque (*) indique une activité d'entretien réalisée le cas échéant. Tous les niveaux d'entretien d'un calendrier d'entretien recommandé peuvent être achetés directement auprès du Cummins Generator Technologies Customer Service Department, téléphone : , 1. Des réparations et un entretien corrects sont vitaux pour un fonctionnement fiable de l'alternateur et pour la sécurité de toutes les personnes entrant en contact avec l'alternateur. 2. Les activités d'entretien ont pour but d'optimiser la durée de vie de l'alternateur mais en aucun cas de faire varier, étendre ou modifier en quoi que ce soit les termes de la garantie offerte par le fabricant ou bien encore vos obligations en matière de garantie. 3. Chaque intervalle d'entretien ne saurait être qu'un guide. Il a été développé en partant du principe que l'alternateur est posé et utilisé conformément aux directives du fabricant. Si l'alternateur est placé et utilisé dans un environnement ou des conditions difficiles ou inhabituelles, il peut alors s'avérer nécessaire de réduire les intervalles d'entretien. L'alternateur doit être sans cesse surveillé entre les périodes de service afin d'identifier des pannes potentielles, des indices de mauvaise utilisation ou d'usure extrême. A041C261 (5e édition) 3944 TABLEAU 7. CALENDRIER D'ENTRETIEN DES ALTERNATEURS ACTIVITÉ D'ENTRETIEN TYPE NIVEAU D'ENTRETIEN Système Alternateur Bobines X = nécessaire * = le cas échéant Puissance nominale de l'alternateur Alternateur en marche Vérifier X Test Nettoyer Remplacer Mise en service Agencement Bedplate x x Agencement en couple x x * x Conditions environnementales et x X X X X x propreté Température ambiante (intérieure & extérieure) Appareil complet - Pièces desserrées ou endommagées & connexions à la terre x Après la mise en service 250 h / 0,5 an Niveau h / 1 an Niveau h / 2 ans Niveau 3 x X X X X x x X X X X x Mises en garde, écrans, avertissements et x X X X X x étiquettes de sécurité Accès pour l'entretien x x Conditions de fonctionnement nominal x X X X X X x électrique et excitation Vibrations x X X X X X x Condition de bobines x X X X X x Résistance de l'isolation de toutes les bobines x x * * x x (test PI pour MV/HV) Résistance de l'isolation pour le rotor, excitateur x X x et PMG Capteurs de température X X X X X X x Configurations client pour les capteurs de X x température h / 5 ans 40 A041C261 (5e édition)45 ACTIVITÉ D'ENTRETIEN TYPE NIVEAU D'ENTRETIEN Redresseur Commandes et syst. auxiliaires Bornier Paliers Système X = nécessaire * = le cas échéant Alternateur en marche Vérifier Test Nettoyer Remplacer Condition des paliers x X x Purgeur et rejets de graisse Mise en service Après la mise en service 250 h / 0,5 an Niveau h / 1 an Niveau h / 2 ans Niveau 3 x X X X x Graisse sur les paliers x x toutes les 1000 à 1500 heures / 6 re-graissables mois Paliers re-graissables x * x Capteurs de température X X X X X X x Configurations client pour les capteurs de X x température Toutes les connexions et câblages de l'alternateur/client X X X X X X Configuration initiale AVR & PFC Réglages du régulateur AVR & PFC Connexions client des auxiliaires Fonctions des auxiliaires Paramètres de synchronisation X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Synchronisation X X X X X X x X Radiateur anti- condensation x * x Diodes et varistors x X X X x Diodes et varistors x x h / 5 ans A041C261 (5e édition) 4146 ACTIVITÉ D'ENTRETIEN TYPE NIVEAU D'ENTRETIEN Système Refroidissement X = nécessaire * = le cas échéant Alternateur en marche Vérifier Test Nettoyer Remplacer Mise en service Après la mise en service 250 h / 0,5 an Niveau h / 1 an Niveau h / 2 ans Niveau h / 5 ans Température de x X X X X X x l'arrivée d'air Flux d'air (débit et X X x direction) Conditions de X X X X X x ventilation Conditions du filtre à air X X X X X x (le cas échéant) Filtres à air (le cas x x * * * échéant) 8.2 Paliers Présentation REMARQUE Ne pas remplir excessivement le palier avec de la graisse. Cela risque de l'endommager. Ne pas mélanger des graisses de différents types. Changer de gants en cas de manipulation de lubrifiants différents. Assembler les paliers dans des conditions sans électricité statique et sans poussière et en portant des gants non peluchant. Conserver les composants déposés et les outils dans des conditions sans électricité statique et sans poussière pour éviter toute contamination et tout dommage. Un palier peut être endommagé par la force axiale nécessaire lors de la dépose de l'arbre de rotor. Ne pas réutiliser un palier plusieurs fois. Un palier peut être endommagé lorsqu'une force est appliquée lors de l'insertion des billes de palier. Ne pas forcer avec la bague extérieure sur la bague intérieure et inversement. Ne pas essayer de faire tourner le rotor en faisant levier contre les pales du ventilateur de refroidissement. Cela risquerait d'endommager le ventilateur. Le rotor de l'alternateur est supporté par un palier sur l'extrémité non-motrice (ENM) et par le palier ou un accouplement vers le moteur de motrice au niveau de l'extrémité motrice (EM). Se reporter aux directives des paliers dans les sections Applications de l'alternateur (Section 6.9 à la page 24) et Stockage (Section 7.3) du présent manuel. Lubrifier chaque palier regraissable selon le calendrier recommandé, en quantité correcte et selon le type de graisse indiqué sur l'étiquette montée sur la nipple de graisse. 42 A041C261 (5e édition)47 8.2.2 Sécurité Remplacer chaque palier selon le calendrier d'entretien recommandé par l'un des types d'identification gravés sur le palier), provenant du fournisseur d'équipement d'origine (OEM) et contenant la quantité initiale correcte et le type de graisse. Contacter CGT en cas de questions ou si un remplacement exact n'est pas disponible. REMARQUE Ne pas remplir excessivement le palier avec de la graisse. Cela risque de l'endommager. Ne pas mélanger des graisses de différents types. Changer de gants en cas de manipulation de lubrifiants différents. Assembler les paliers dans des conditions sans électricité statique et sans poussière et en portant des gants non peluchant. Conserver les composants déposés et les outils dans des conditions sans électricité statique et sans poussière pour éviter toute contamination et tout dommage. Un palier peut être endommagé par la force axiale nécessaire lors de la dépose de l'arbre de rotor. Ne pas réutiliser un palier plusieurs fois. Un palier peut être endommagé lorsqu'une force est appliquée lors de l'insertion des billes de palier. Ne pas forcer avec la bague extérieure sur la bague intérieure et inversement. Ne pas essayer de faire tourner le rotor en faisant levier contre les pales du ventilateur de refroidissement. Cela risquerait d'endommager le ventilateur Paliers re-graissables Exigences : PPE (Personal Protective Equipment ou équipement de protection personnelle) Consommables Composants Outils Porter une protection personnelle obligatoire sur site Chiffons de nettoyage non peluchant Gants fins jetables Graisse recommandée par CGT Pistolet à graisse (calibré en volume ou en masse) Méthode de re-graissage TABLEAU 8. RE-GRAISSAGE : QUANTITÉ DE GRAISSE Type de palier Quantité de graisse recommandée Volume (en cm 3 ) Masse (en g) EM (longueurs de noyau R, S, T de P80) EM (longueurs de noyau W, Y, Z de P80) ENM (toute longueur de noyau de P80) Identifier pour chaque palier la nipple de graissage, l'étiquette de graisse et le type de palier. 2. Vérifier que la graisse fraîche n'est pas contaminée. Elle doit avoir une couleur uniforme blanc cassé d'une consistance ferme tout du long. 3. Essuyer la nipple de graisse et le bec du pistolet de graissage. 4. Enlever l'œillet de rejet de graisse et laisser s'échapper la graisse superflue. 5. Essuyer les rejets de graisse. A041C261 (5e édition) 4348 6. Enlever le filtre à air, le cas échéant, alternateur à l'arrêt, et nettoyer le purgeur de graisse. Replacer ensuite le filtre à air. 7. Alternateur en marche, poser le pistolet de graissage sur la nipple de graissage et faire le plein de graisse en quantité correcte. 8. Faire tourner l'alternateur pendant 60 minutes au moins, avec ou sans charge. 9. Essuyer les rejets de graisse et reposer l'œillet. 10. Contrôler la couleur et la consistance de la graisse éjectée de l'échappement et comparer avec de la graisse fraîche - couleur blanc cassée et une consistance rigide. 11. Remplacer le palier si la graisse éjectée a sévèrement changé de couleur si elle est sans couleur. REMARQUE Si le purgeur de graisse à l'échappement déborde, le stator et les bobines de rotor ont certainement dû être contaminés. Vérifier que le purgeur est vide lors du regraissage. FIGURE 8. PURGEUR DE GRAISSE SUR LES ALTERNATEURS P80 AVEC FILTRE À AIR Remplacement des paliers Suivre les étapes indiquées ci-dessous pour : 1. Suivre les instructions de la section Dépose de l'extrémité non motrice pour accéder au palier de l'enm. 2. Si le palier DE (extrémité motrice) doit être remplacé, suivre les instructions de la section Dépose de l'extrémité motrice pour accéder au palier DE. 3. Assembler et poser le palier ENM neuf (et le palier EM, si besoin est) sur l'arbre de rotor en suivant les instructions de la section Assemblage du palier. 44 A041C261 (5e édition)49 4. Si le palier EM a été remplacé, suivre les instructions de la section Assemblage de l'extrémité motrice pour reposer les composants EM. 5. Suivre les instructions de l'assemblage de l'extrémité non-motrice pour reposer les composants ENM Exigences : Paliers re-graissables PPE (Personal Protective Equipment ou équipement de protection personnelle) Consommables Composants Outils Porter un équipement de protection personnelle (PPE). Porter des gants résistants à la chaleur pour manipuler les composants chauds. Chiffons de nettoyage non peluchant Gants fins jetables Nettoyant liquide Sachets en plastique grande taille (pour stocker les composants) Surface de bloc antistatique blanche Palier ENM Palier DE (le cas échéant) Graisse recommandée par CGT Pâte anti-friction recommandée par CGT Joints toriques (le cas échéant) Rondelle ondulée Déflecteur de graisse Pistolet à graisse (calibré en volume ou en masse) Écuelle de nettoyage et brosse Radiateur à induction (avec manchon de protection sur la barre) Clé dynamométrique Outillage de remplacement de palier (cf. chapitre Pièces de remplacement et service après-vente) Pack de prise en charge du rotor support (bandes de nylon de 4 mm x 60 mm x longueur de noyau) Pompe et vérin du cylindre hydraulique M10 x 120 goupilles de guidage x Dépose de l'extrémité non motrice REMARQUE Il est possible de fixer les fils d'excitation et les fils du capteur de température sensibles sur l'intérieur du support de l'enm. Repérer le cheminement des fils et l emplacement de toutes les fixations. Débrancher les fils délicatement et conserver toutes fixations pour réutilisation pendant l'assemblage. Veiller à ne pas endommager les fils lors de la dépose et du remisage du support de l'enm. 1. Couper les radiateurs anti-condensation (le cas échéant) et isoler leur alimentation. 2. Essuyer soigneusement tous les outils avec un chiffon non peluchant à utiliser avec les composants graissés. 3. Déposer le cache d'arrivée d'air ou les composants du filtre à air (le cas échéant). A041C261 (5e édition) 4550 4. Déposer le bloc de purge de graisse (sur les alternateurs équipés de filtre à air). 5. Déposer le support de fixation pour le câble de commande des groupes à aimant permanent (PMG). 6. Débrancher le câble de commande PMG. 7. Déposer la maille d'arrivée d'air. 8. Débrancher le tube de graisse. 9. Débrancher les radiateurs. 10. Débrancher le capteur RTD de température de palier (le cas échéant). 11. Déposer le stator PMG et le rotor PMG en bloc. 12. Déposer le bloc de carter de palier ENM. 13. Mettre le bloc PMG et les chapeaux de palier ENM dans deux sacs plastiques différents. Refermer les sachets correctement afin de bien protéger les composants. 14. Faire tourner le rotor principal de sorte que la clavette ENM soit en haut de l'arbre de rotor. Dans cette position, le pôle du rotor le plus bas est à la verticale et supporte le poids du rotor lorsque le palier est déposé. S'il n'est pas possible de faire tourner le rotor et si aucun des pôles n'est à la verticale, poser les deux pièces du pack de support de rotor (cf. étape suivante) pour soutenir les deux pôles à faible taux de rotation. 15. Pour les alternateurs équipés de palier de l'em, insérer une pièce du pack de support de rotor support dans l'espace d'air entre le pôle bas du rotor et le stator, dans le sens de la longueur du pôle du rotor. Lorsque le palier de l'enm est déposé, le pack garde le rotor pratiquement à l'horizontale afin de réduire les charges non-radiales sur l'autre palier. 16. Maintenir la structure de l'alternateur sur l'extrémité non motrice sous les barres de la structure. 17. Retirer les fixations de cartouche de palier de l'enm de 10 mm. 18. Soutenir le support de l'enm avec un palan et du cordage, en supportant aussi l'ens. de palier de l'enm et de rotor. 19. Déposer les fixations de la console d'enm. 20. Utiliser un outil de dépose du support de l'enm pour retirer le support de l'enm des barres télescopiques avec un mouvement de 10mm environ. 21. Noter leurs positions, enlever les cales des recoins là où les barres de pose correspondent. 22. Abaisser doucement le palan pour placer le poids du rotor sur le pack de support. 23. Déposer les fixations de la cartouche de palier ENM. 24. Supporté par le palan et le cordage, faire glisser lentement le support NDE le long de l'arbre du rotor hors de l'alternateur, sans endommager les bobines d'excitation du stator sur le rotor d'excitation. 25. Mettre le support plat de l'enm sur le sol et sur des supports en bois, face d'excitation du stator vers le haut et enlever le cordage de palan Dépose de l'extrémité motrice 1. Déposer d'abord les composants ENM et monter les pièces de l'emballage de support de rotor support, cf. Dépose de l'enm. 2. Déposer les caches de l'écran de sortie d'air sup. et inf. 46 A041C261 (5e édition)51 3. Débrancher l'alternateur du moteur de motrice. 4. Débrancher le tube de graisse. 5. Débrancher le capteur RTD de température de palier (le cas échéant). 6. Déposer les chapeaux de palier DE. 7. Déposer les fixations de la cartouche de palier DE. 8. Déposer les fixations du porte-palier DE. 9. Utiliser le grue à poulie pour lever le rotor un peu sur l'extrémité motrice, pour supporter son poids. 10. Déposer le porte-palier DE des chevilles en anneau en les éjectant du support DE avec une manille. Noter leurs positions et enlever les cales. 11. Abaisser doucement la poulie pour placer le poids du rotor sur le pack de support et enlever la poulie de levage. 12. Enlever le porte-palier DE en passant le long de l'arbre du rotor et hors de l'alternateur Assemblage d'un palier re-graissable TABLEAU 9. GRAISSAGE INITIALE : QUANTITÉ DE GRAISSER Type de palier Quantité de graisse recommandée Cartouches Paliers Cache de palier TOTAL Volume Masse Volume Masse Volume Masse Volume Masse (en cm 3 ) (en g) (en cm 3 ) (en g) (en cm 3 ) (en g) (en cm 3 ) (en g) Extrémité motrice (P6) Extrémité non motrice (P6) 1. Déposer et jeter les rondelles ondulées (NDE uniquement) 2. Utiliser les outils et le cric pour déposer le déflecteur de graisse. 3. Déposer le circlip (ENM uniquement). 4. Utiliser les outils et le cric pour retirer le palier et l'ens. de cartouche de l'arbre principal du rotor. 5. Préparer le bloc en le nettoyant : a. Essuyer la surface du bloc anti-statique en utilisant un solvant sur un chiffon non peluchant. b. Nettoyer la cartouche de palier, les rondelles ondulées et le cache de palier et regarder s'il y a contamination. c. Essuyer les restes de liquide superflus avec un chiffon non peluchant et mettre tous les composants sur la surface de bloc antistatique. d. Nettoyer précautionneusement la surface externe du bec du pistolet de graissage en utilisant un chiffon non peluchant. 6. Préparer le palier : a. Enlever le palier de l'emballage. A041C261 (5e édition) 4752 b. Essuyer l'huile de conservation avec un chiffon non peluchant de la surface des bagues intérieure et extérieure. c. Placer le palier sur la surface antistatique propre avec le repère d'identification du type de palier face vers le bas. 7. Graisser et assembler les composants de palier : a. Poser un joint torique neuf dans la rainure dans le boîtier de palier (NDE uniquement). b. Appliquer une quantité spécifique de graisse sur la face arrière de la cartouche de palier. c. Appliquer une petite quantité de graisse sur la surface de joint de rainure de la cartouche. d. Sans frotter, utiliser un chiffon non peluchant pour étaler le lubrifiant antifrottement en une couche fine uniforme sur la circonférence du boîtier de palier. e. Appliquer la moitié de quantité de graisse sur le face sup. du palier (sans les repères de désignation du palier). f. Enfoncer la graisse dans le palier, en veillant à une bonne pénétration dans les chemins de roulement et entre les billes. g. Insérer le palier dans la cartouche de palier, graisser d'abord les côtés en appuyant sur ONLY sur la bague extérieure de roulement Vérifier que la bague de roulement extérieure touche bien l'épaule de position. h. Appliquer la moitié restante de la quantité de graisse indiquée sur le coté exposé du palier. i. Enfoncer la graisse dans le palier, en veillant à une bonne pénétration dans les chemins de roulement et entre les billes. j. Appliquer une quantité spécifique de graisse sur la face intérieure du cache de palier. k. Remplir la fente d'échappement de graisse avec de la graisse. l. Appliquer une petite quantité de graisse sur la surface de joint rainurée sur le cache de palier. m. Remplir le tube de graisse et le nipple avec de la graisse. 8. Poser les composants de palier : a. Dilater le palier et le bloc de cartouche en les chauffant entre 100 et 110 ºC dans le radiateur à induction. b. Faire glisser le bloc palier et cartouche sur l'arbre de rotor et l'enfoncer fermement contre l'épaule d'assise. c. Faire osciller le bloc (bague intérieur inclue) de 45 degrés dans les deux sens, pour s'assurer que le palier est bien assis. Maintenir le palier en place pendant qu'il refroidit et qu'il touche l'arbre du rotor. d. Reposer le circlip (ENM uniquement) dans la rainure d'arbre de rotor principal. e. Dilater le déflecteur de graisse en le chauffant à 110 C dans le radiateur à induction. f. Faire glisser le déflecteur de graisse sur l'arbre de rotor et le pousser fermement contre le bloc de palier. Maintenir le déflecteur en place pendant qu'il refroidit et qu'il touche l'arbre du rotor. g. Poser les rondelles ondulées (NDE uniquement). 48 A041C261 (5e édition)53 h. Attendre que le bloc palier-cartouche et le déflecteur refroidissent à température ambiante. i. Monter le chapeau de palier au-dessus du déflecteur de graisse et fixer la cartouche de palier. 9. Consigner les changements de palier dans le compte rendu d'entretien Assemblage d'un palier scellé 1. Déposer et jeter les rondelles ondulées (ENM uniquement) 2. Déposer le circlip (ENM uniquement). 3. Utiliser les outils et le cric pour retirer le palier et l'ens. de cartouche de l'arbre principal du rotor. 4. Préparer le bloc en le nettoyant : a. Essuyer la surface du bloc anti-statique en utilisant un solvant sur un chiffon non peluchant. b. Nettoyer la cartouche de palier, les rondelles ondulées (ENM uniquement) et le cache de palier et inspecter s'il y a contamination. c. Essuyer les restes de liquide superflus avec un chiffon non peluchant et mettre tous les composants sur la surface de bloc antistatique. d. Nettoyer précautionneusement la surface externe du bec du pistolet de graissage en utilisant un chiffon non peluchant. 5. Préparer le palier : a. Enlever le palier de l'emballage. b. Essuyer l'huile de conservation avec un chiffon non peluchant de la surface des bagues intérieure et extérieure. c. Placer le palier sur la surface antistatique propre avec le repère d'identification du type de palier face vers le bas. 6. Assembler les composants de palier : a. Poser un joint torique neuf dans la rainure dans le boîtier de palier (NDE uniquement). b. Sans frotter, utiliser un chiffon non peluchant pour étaler le lubrifiant antifrottement en une couche fine uniforme sur la circonférence du boîtier de palier. c. Insérer le palier dans la cartouche de palier, en appuyant sur ONLY sur la bague extérieure de roulement Vérifier que la bague de roulement extérieure touche bien l'épaule de position. d. Appliquer une petite quantité de graisse sur la surface de joint rainurée sur le cache de palier. 7. Poser les composants de palier : a. Dilater le palier et le bloc de cartouche en les chauffant entre 90 et 100 ºC dans le radiateur à induction. b. Faire glisser le bloc palier et cartouche sur l'arbre de rotor et l'enfoncer fermement contre l'épaule d'assise. c. Faire osciller le bloc (bague intérieur inclue) de 45 degrés dans les deux sens, pour s'assurer que le palier est bien assis. Maintenir le palier en place pendant qu'il refroidit et qu'il touche l'arbre du rotor. d. Reposer le circlip (ENM uniquement) dans la rainure d'arbre de rotor principal. A041C261 (5e édition) 4954 e. Poser les rondelles ondulées (ENM uniquement). f. Attendre que le bloc palier-cartouche refroidisse à température ambiante. g. Monter le chapeau de palier sur la cartouche de palier. 8. Consigner les changements de palier dans le compte rendu d'entretien Assemblage du palier TABLEAU 10. GRAISSAGE INITIALE : QUANTITÉ DE GRAISSER Quantité de graisse recommandée Cartouches Paliers Cache de palier TOTAL Type de palier Volume Masse Volume Masse Volume Masse Volume Masse (en cm 3 ) (en g) (en cm 3 ) (en g) (en cm 3 ) (en g) (en cm 3 ) (en g) Extrémité motrice (longueurs de noyau R, S et T de P80) Extrémité motrice (longueur de noyau W, Y et Z de P80) Extrémité non motrice (toutes les longueurs de noyau de P80) 1. Déposer les rondelles ondulées (NDE uniquement) 2. Dilater le déflecteur de graissage en le chauffant localement avec une flamme chalumeau. 3. Déposer le déflecteur de graisse. 4. Déposer le circlip (NDE uniquement, le cas échéant) de la rainure principale de l'arbre du rotor. 5. Déposer la cartouche de palier de l'arbre de rotor principal. 6. Utiliser l'extracteur de palier pour enlever l'ancien palier de la cartouche. 7. Préparer le bloc en le nettoyant : a. Essuyer la surface du bloc anti-statique en utilisant un solvant sur un chiffon non peluchant. b. Nettoyer la cartouche de palier, les rondelles ondulées et le cache de palier et regarder s'il y a contamination. c. Essuyer les restes de liquide superflus avec un chiffon non peluchant et mettre tous les composants sur la surface de bloc antistatique. d. Nettoyer précautionneusement la surface externe du bec du pistolet de graissage en utilisant un chiffon non peluchant. 8. Préparer le palier : a. Enlever le palier de l'emballage. b. Essuyer l'huile de conservation avec un chiffon non peluchant de la surface des bagues intérieure et extérieure. 50 A041C261 (5e édition)55 c. Placer le palier sur la surface antistatique propre avec le repère d'identification du type de palier face vers le bas. 9. Graisser et assembler les composants de palier : a. Poser un joint torique neuf dans la rainure dans le boîtier de palier (NDE uniquement). b. Appliquer une quantité spécifique de graisse sur la face arrière de la cartouche de palier. c. Appliquer une petite quantité de graisse sur la surface de joint de rainure de la cartouche. d. Sans frotter, utiliser un chiffon non peluchant pour étaler le lubrifiant antifrottement en une couche fine uniforme sur la circonférence du boîtier de palier. e. Appliquer la moitié de quantité de graisse sur le face sup. du palier (sans les repères de désignation du palier). f. Enfoncer la graisse dans le palier, en veillant à une bonne pénétration dans les chemins de roulement et entre les billes. g. Insérer le palier dans la cartouche de palier, graisser d'abord les côtés en appuyant sur ONLY sur la bague extérieure de roulement Vérifier que la bague de roulement extérieure touche bien l'épaule de position. h. Appliquer la moitié restante de la quantité de graisse indiquée sur le coté exposé du palier. i. Enfoncer la graisse dans le palier, en veillant à une bonne pénétration dans les chemins de roulement et entre les billes. j. Appliquer une quantité spécifique de graisse sur la face intérieure du cache de palier. k. Remplir la fente d'échappement de graisse avec de la graisse. l. Appliquer une petite quantité de graisse sur la surface de joint rainurée sur le cache de palier. m. Remplir le tube de graisse et le nipple avec de la graisse. 10. Poser les composants de palier : a. Dilater le palier et le bloc de cartouche en les chauffant entre 100 et 110 ºC dans le radiateur à induction. b. Faire glisser le bloc palier et cartouche sur l'arbre de rotor et l'enfoncer fermement contre l'épaule d'assise. c. Faire osciller le bloc (bague intérieur inclue) de 45 degrés dans les deux sens, pour s'assurer que le palier est bien assis. Maintenir le palier en place jusqu'à ce qu'il refroidit et qu'il touche l'arbre du rotor. d. Reposer le circlip (NDE uniquement le cas échéant) dans la rainure principale d'arbre de rotor. e. Dilater le déflecteur de graisse en le chauffant à 100 C dans le radiateur à induction. f. Faire glisser le déflecteur de graisse sur l'arbre de rotor et le pousser fermement contre le bloc de palier. Maintenir le déflecteur en place pendant qu'il refroidit et qu'il touche l'arbre du rotor. g. Poser les rondelles ondulées (NDE uniquement). A041C261 (5e édition) 5156 h. Attendre que le bloc palier-cartouche et le déflecteur refroidissent à température ambiante Bloc extrémité motrice 1. Faire glisser le porte-palier DE sur l'arbre de rotor et le placer au-dessus du bloc de palier DE. 2. Utiliser le grue à poulie pour lever un peu le rotor et le porte-palier DE pour supporter le poids. 3. Reposer les cales dans leur position d'origine. Poser le porte-palier DE sur les chevilles de bague en les insérant avec un maillet pour le fixer. 4. Rebrancher le tube de graisse. 5. Rebrancher le capteur RTD (le cas échéant). 6. Rebrancher l'alternateur sur le moteur de motrice Assemblage de l'extrémité non-motrice REMARQUE Faire cheminer les fils d'excitation sensibles et les fils du capteur de température avec soin et les fixer de manière sûre sur l'intérieur du support de l'enm. Veiller à ne pas endommager les fils lors du montage du support de l'enm. 1. Lever le support de l'enm avec un palan et du cordage. 2. Monter le capuchon du palier de l'enm sur le support de l'enm. 3. Insérer les deux goujons de guide filetés dans la cartouche de palier ENM. 4. Faire tourner la cartouche de l'enm pour orienter le port de graisse et les fils RTD pour les raccorder. 5. Faire glisser le support de l'enm sur les barres télescopiques en utilisant les goujons pour aligner les trous de fixation filetés du capuchon de palier de l'enm et de la cartouche. 6. Fixer le capuchon de palier de l'enm à la cartouche de palier de l'enm en enlevant les goujons d'alignement. Ne pas serrer les fixations complètement. 7. Lever doucement le support de l'enm avec un palan et du cordage, en supportant aussi l'ens. de palier de l'enm et de rotor pour aligner les fixations avec les barres télescopiques. 8. Déposer les pièces de pack du support de rotor support. 9. Reposer les cales dans leur position d'origine. Fixer le support de l'enm et serrer complètement les fixations de capuchon de palier de l'enm. Vérifier que le palier, le support et les pattes sont fixes. 10. Abaisser doucement la poulie pour placer le poids du rotor sur le palier puis enlever la poulie de levage. 11. Déposer les supports de carcasse de l'alternateur. 12. Faire tourner le rotor à la main pour contrôler l'alignement et s'assurer d'un roulement sans problème. 13. Fixer le rotor PMG et le stator PMG. 14. Rebrancher la prise de câble de commande. 15. Rebrancher le tube de graisse. 52 A041C261 (5e édition)57 16. Rebrancher le capteur RTD (le cas échéant). 17. Fixer le câble de commande PMG fixant le support. 18. Fixer le bloc de carter de palier NDE. 19. Fixer le maillage, le volet et le carter d'arrivée d'air ou les composants de filtre à air (le cas échéant). 20. Reposer le bloc de purge de graisse (un filtre à air de l'alternateur). 21. Rebrancher l'alimentation aux radiateurs anti-condensation (le cas échéant). 8.3 Tableaux de commande Présentation Un alternateur en marche est un environnement rude pour les composants de commande. De la chaleur et des vibrations peuvent causer la déconnexion des connexions électriques et provoquer des pannes. Les inspections et tests de routine peuvent servir à identifier un problème avant qu'il n'engendre une panne et ne provoque un arrêt non planifié de l'installation Sécurité Exigences : PPE (Personal Protective Equipment ou équipement de protection personnelle) Consommables Composants Outils Porter une protection personnelle obligatoire sur site Néant Néant Multimètre Clé dynamométrique Inspection et test 1. Déposer le couvercle du boîtier de connexion. 2. Contrôler les fixations M12 fixant les câbles de charge. 3. Contrôler que les câbles sont fermement serrés sur le gland du bornier et qu'il est possible d'effectuer un mouvement de ±25 mm avec un alternateur sur les montages anti-vibration. 4. Contrôler que tous les câbles sont bien ancrés et non tendus dans le boîtier de connexions. 5. Contrôler que tous les câbles ne montrent pas de signes d'endommagement causés par vibration, y compris l'usure d'isolation et les cassures de faisceaux de câbles. 6. Contrôler que tous les accessoires AVR et les transformateurs de courant sont correctement posés et que les câbles passent de manière centrée par les transformateurs de courant. 7. Isoler l'alimentation des radiateurs anti-condensation et mesurer la résistance électrique sur les éléments des radiateurs. Remplacer les éléments de radiateur si le circuit est ouvert. A041C261 (5e édition) 5358 8. Tester la tension d'alimentation vers les radiateurs anti-condensation (le cas échéant). Il faut une tension de 100 V à 138 V c.a. sur chaque élément de radiateur lorsque l'alternateur est à l'arrêt. Se reporter au diagramme de câblage pour les connexions des radiateurs. 9. Vérifier que le régulateur AVR et les accessoires AVR du boitier de connexion sont propres, correctement posés sur les dispositifs anti-vibration et que les connexions de câbles sont fixés fermement aux bornes. Le régulateur AVR et les accessoires AVR n'ont pas besoin de plus d'entretien que cela. 10. Pour un fonctionnement parallèle, vérifier que les câbles de signal de fréquence de l'alternateur sont correctement branchés à l'équipement de synchronisation. 11. Reposer le couvercle du boîtier de connexions. 8.4 Circuit de refroidissement Présentation Les alternateurs Stamford ont été conçus de sorte à répondre aux normes reprenant les directives européennes et sont réglées en fonction des effets de température de service sur l'isolation des bobines. BS EN ( IEC 60085) Isolation électrique Évaluation et désignation thermiques classifie les isolations à température de service maximum pour une durée de vie raisonnable. Bien que les contaminations chimiques et les sollicitations électriques et mécaniques jouent aussi un rôle, la température est le facteur dominant en matière de vieillissement. Les ventilateurs permettent de maintenir une température de service stable en dessous des limites de la classe d'isolation. Si l'environnement de l'application diffère des valeurs indiquées sur la plaque signalétique, réduire la sortie nominale de 3 % pour la classe d'isolation H pour chaque 5 C que la température de l'air ambiant entrant dans le ventilateur de refroidissement dépasse 40 C, jusqu'à une temp. maximum de 60 C. 3,5 % pour la classe d'isolation F par tranche de 5 C que la température de l'air ambiant qui entre dans le ventilateur dépasse les 40 C, jusqu'à un maximum de 60 C. 4,5 % pour la classe d'isolation B par tranche de 5 C que la température de l'air ambiant entrant dans le ventilateur dépasse les 40 C, jusqu'à un maximum de 60 C. 3 % par tranche de 500m augmente à une altitude sup. à 1000m, et jusqu'à 4000 m, en raison des capacités thermiques réduites de l'air à faible densité et 5 % si les filtres à air sont posés, en raison du flux d'air réduit. Un refroidissement efficace dépend du maintien des conditions du ventilateur de refroidissement, des filtres à air et des joints Sécurité DANGER Pièces mécaniques en mouvement Les pièces mécaniques en mouvement peuvent engendrer des blessures graves ou mortelles en cas d'écrasement, de sectionnement ou de coupure. Pour prévenir toute blessure et avant d'enlever les carters des pièces en mouvement, isoler le groupe électrogène de toute source de courant, enlever les accus ou batteries et utiliser les procédures de sécurité de verrouillage et de mise en garde. 54 A041C261 (5e édition)59 AVERTISSEMENT Surfaces chaudes Des contacts cutanés avec les surfaces chaudes peuvent engendrer des blessures graves par brûlures. Afin de prévenir toute blessure, porter un équipement de protection personnelle approprié. ATTENTION Poussière L inhalation de poussière peut engendrer des blessures mineures ou modérées par irritation des poumons. La poussière peut engendrer des blessures mineures ou modérées par irritation des yeux. Afin de prévenir toute blessure, porter un équipement de protection personnelle approprié. Bien aérer la zone de travail pour dissiper la poussière. REMARQUE Ne pas essayer de faire tourner le rotor de l'alternateur en procédant à un levage contre les aubes de ventilateur de refroidissement. Les ventilateurs ne sont pas conçus pour résister à de telles forces et risquent donc d'être endommagés. REMARQUE Les filtres sont conçus pour enlever la poussière mais pas l'humidité. Les éléments de filtre humide peuvent causer une réduction du flux d'air et une surchauffe de l'appareil. Éviter toute humidification des éléments filtrants Exigences : PPE (Personal Protective Equipment ou équipement de protection personnelle) Consommables Composants Outils Porter un équipement PPE obligatoire sur site. Porter une protection des yeux. Porter une protection respiratoire. Chiffons de nettoyage non peluchant Gants fins jetables Filtres à air (le cas échéant) Joints d'étanchéité de filtre à air (le cas échéant) Néant Inspection et nettoyage REMARQUE Un capteur détecte la pression différentielles causée par les filtres bloqués. Si le capteur se déclenche, inspecter et nettoyer les filtres à air plus souvent. 1. Déposer le panneau de ventilateur. 2. Inspecter l'état des pales du ventilateur et s'il y a des fissures. 3. Déposer les filtres à air (sur le ventilateur et le boitier de connexion le cas échéant) de leur structure. 4. Nettoyer et sécher les filtres à air et les joints pour enlever les particules de contamination. A041C261 (5e édition) 5560 5. Inspecter l'état des filtres et des joints et les remplacer, si besoin est. 6. Installer les filtres et les joints. 7. Re-installer le panneau du ventilateur. 8. Remettre le groupe électrogène en service. 9. Vérifier que les entrées et les sorties d'air ne sont pas bouchées. 8.5 Accouplement Présentation Des opérations efficaces et une longue durée de vie des composants dépendent de la minimisation du stress appliqué sur la mécanique de l'alternateur. Si couplé au sein d'un groupe électrogène, des interactions de dés-alignements et de vibrations avec le moteur de motrice peuvent engendrer une pression mécanique. Les axes de rotation du rotor de l'alternateur et l'arbre de sortie moteur doivent être coaxiaux (alignement radial et angulaire). Des vibrations de torsion peuvent endommager les systèmes internes entrainés par arbre du moteur à combustion, si elles ne sont pas contrôlées. Le constructeur des groupes électrogènes est responsable de l'évaluation des effets des vibrations de torsion sur l'alternateur : Les informations de dimensions, d'inertie du rotor et d'accouplement sont disponibles sur demande Sécurité REMARQUE Ne pas essayer de faire tourner le rotor de l'alternateur en procédant à un levage contre les aubes de ventilateur de refroidissement. Les ventilateurs ne sont pas conçus pour résister à de telles forces et risquent donc d'être endommagés Exigences : PPE (Personal Protective Equipment ou équipement de protection personnelle) Consommables Porter une protection personnelle obligatoire sur site Néant Composants Néant 56 A041C261 (5e édition)61 Outils Comparateur à cadran Clé dynamométrique Inspecter les points de montage 1. Vérifier que les montures et les plateaux du groupe électrogène sont en bon état et sans fissure. 2. Vérifier si le caoutchouc des montures anti-vibration est abimé. 3. Contrôler les enregistrements de surveillance de vibrations pour voir si une tendance de croissance des vibrations est données Couplage de palier simple 1. Déposer l'écran adaptateur EM et le cache pour accéder à l'accouplement. 2. Contrôler l'état des disques d'accouplement (dommages, fissures ou tordus) et si les trous des disques d'accouplement ne sont pas élongés. En cas de dommages, remplacer le kit de disques complet. 3. Contrôler le serrage des vis servant à la fixation des disques d'accouplement à la roue volante. Serrer dans l'ordre indiqué pour l'accouplement de l'alternateur au chapitre Installation pour connaître les couples de serrage recommandés par le fabricant du moteur. 4. Remplacer l'écran adaptateur DE et le cache anti-égouttage. 8.6 Système de correction Présentation Le correcteur transforme le courant alternatif (c.a.) induit des bobines d'excitation du rotor en courant continu (c.c.) pour magnétiser les pôles principaux du rotor. Le redresseur comprend deux plaques positives et négatives annulaires semi-circulaires, chacune dotée de trois diodes. En plus de raccorder le rotor principal, la sortie c.c. du rectifieur permet aussi de raccorder la paire de varistors correspondante (une sur chaque extrémité des plaques). Ces composants supplémentaires permettent de protéger le redresseur contre les pics de tension et les surtensions possibles sur le rotor soumis à diverses conditions de charge de l'alternateur. Les diodes fournissent une résistance de courant dans une direction seulement : Le courant positif circule de l'anode vers la cathode ou, autrement dit, le courant négatif circule de la cathode vers l'anode. Les bobines du rotor d'excitation sont raccordées à 3 anodes de diode de la plaque positive et vers 3 cathodes de diode de la plaque négative pour une rectification compète d'ondes de c.a. au c.c. Le redresseur est monté sur et tourne avec le rotor d'excitatrice à l'extrémité non motrice (ENM) Sécurité Exigences PPE (Personal Protective Equipment ou équipement de protection personnelle) Porter une protection personnelle appropriée. A041C261 (5e édition) 5762 Consommables Composants Outils Loctite 241 adhésif de frein-filet Composant dissipateur de chaleur Midland en silicone de type MS2623 ou similaire Un kit complet de trois diodes de plomb anode et cathode de plomb trois diodes (tous provenant du même fabricant) Deux varistances à oxyde métallique (même type, même fabricant, même gradation de tension : A, B, C, D, E, F) Multimètre Testeur d'isolation Clé dynamométrique Test et réparation des varistors 1. Inspecter les varistors. 2. Enregistrer le varistor comme défectueux si l'on constate des signes de surchauffe (changement de couleur, cloques, fontes) ou désintégration. Vérifier l'absence de connecteurs desserrés dans le corps de la résistance. 3. Débrancher un fil du varistor. Consigner fixations et rondelles. 4. Mesurer la résistance sur chaque varistor. Des varistors en bon état de fonctionnement ont une résistance sup. à 100 MΩ. 5. Enregistrer un varistor comme défectueux si la résistance est court-court-circuitée ou en circuit ouvert dans une direction. 6. Si l'un des varistors est défectueux, remplacer les deux varistors par une paire correspondante (de même type, du même fabricant et de même tension : A, B, C, D, E, F) et remplacer toutes les diodes. 7. Reconnecter et contrôler que tous les câbles sécurisés que les rondelles sont posées et les fixations serrées Test et replacement des diodes REMARQUE Ne pas serrer une diode au-delà du couple indiqué. Cela risquerait de l'endommager. 1. Débrancher le fil d'une diode, où elle relie les enroulements à la borne isolée. Consigner fixations et rondelles. 2. Mesurer la chute de tension sur la diode dans le sens de la marche en utilisant la fonction de test de diode d'un multimètre. 3. Mesurer la résistance sur la diode dans le sens inverse en utilisant la tension de test 1000 V c.c. d'un testeur d'isolation. 4. La diode est défectueuse si la chute de tension dans le sens de la marche est hors limites 0,3 à 0,9 V ou si la résistance est inf. à 20 MΩ dans le sens inverse. 5. Répéter les tests pour les cinq diodes restantes. 6. Si la diode est défectueuse, remplacer le kit complet des six diodes (de même type et du même fabricant) : a. Déposer les diodes. b. Appliquer une petite quantité du composant dissipateur de chaleur seulement sur l'embase des diodes de remplacement, et pas sur le filetage. 58 A041C261 (5e édition)63 c. Contrôler la polarité des diodes. d. Visser chaque diode de remplacement dans un trou fileté sur la plaque de redressage. e. Appliquer un couple de 4,06 à 4,74 N m (36 à 42 lb in) pour lui donner un bon contact thermique, mécanique et électrique. f. Remplacer les varistors par une paire correspondante (de même type, du même fabricant et de même tension : A, B, C, D, E, F). 7. Reconnecter les fils et contrôler que tous les câbles sécurisés et que les rondelles sont posées et les fixations serrées. 8.7 Capteurs de température Présentation Les alternateurs Stamford ont été conçus de sorte à répondre aux normes respectant les directives de l'ue en matière de sécurité et de recommandations de températures de service. Les capteurs de température détectent (le cas échéant) les surchauffes anormales des bobines et des paliers du stator principal. Les capteurs sont de deux types - les capteurs de détection de la température de résistance (RTD), à trois câbles, et les thermistances à coefficient de température positive (PTC) à deux câbles qui sont branchés sur le bornier auxiliaire ou le bornier principal. Le capteur RTD à résistance de platine (PT100) augmente de manière linéaire avec la température. TABLEAU 11. RÉSISTANCE (Ω) DU CAPTEUR PT100 ENTRE 40 ET 180 C Température ( C) +1 C + 2 C +3 C + 4 C + 5 C + 6 C + 7 C + 8 C + 9 C 40,00 115,54 115,93 116,31 116,70 117,08 117,47 117,86 118,24 118,63 119,01 50,00 119,40 119,78 120,17 120,55 120,94 121,32 121,71 122,09 122,47 122,86 60,00 123,24 123,63 124,01 124,39 124,78 125,16 125,54 125,93 126,31 126,69 70,00 127,08 127,46 127,84 128,22 128,61 128,99 129,37 129,75 130,13 130,52 80,00 130,90 131,28 131,66 132,04 132,42 132,80 133,18 133,57 133,95 134,33 90,00 134,71 135,09 135,47 135,85 136,23 136,61 136,99 137,37 137,75 138,13 100,00 138,51 138,88 139,26 139,64 140,02 140,40 140,78 141,16 141,54 141,91 110,00 142,29 142,67 143,05 143,43 143,80 144,18 144,56 144,94 145,31 145,69 120,00 146,07 146,44 146,82 147,20 147,57 147,95 148,33 148,70 149,08 149,46 130,00 149,83 150,21 150,58 150,96 151,33 151,71 152,08 152,46 152,83 153,21 140,00 153,58 153,96 154,33 154,71 155,08 155,46 155,83 156,20 156,58 156,95 150,00 157,33 157,70 158,07 158,45 158,82 159,19 159,56 159,94 160,31 160,68 160,00 161,05 161,43 161,80 162,17 162,54 162,91 163,29 163,66 164,03 164,40 170,00 164,77 165,14 165,51 165,89 166,26 166,63 167,00 167,37 167,74 168,11 180,00 168,48 Les thermistances PTC se caractérisent par une augmentation soudaine de la résistance à une référence, une température changeante. L'équipement externe fourni par le client peut être connecté pour surveiller les capteurs et générer des signaux pour déclencher une alarme et couper le groupe électrogène. A041C261 (5e édition) 5964 BS EN ( IEC 60085) isolation électrique Évaluation thermique et désignation permet de classer l'isolation des bobines par température de service maximale pour une durée de vie raisonnable. Pour éviter un endommagement des bobines, les signaux doivent être réglés, en fonction de la classe d'isolation indiquée sur la plaque signalétique de l'alternateur. TABLEAU 12. RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE D'ALARME ET DE COUPURE DES BOBINES Isolation des bobines maxi. Température Température d'alarme Température d'arrêt continue ( C) ( C) ( C) Classe B Classe F Classe H Pour détecter les surchauffes des paliers, les signaux de commande doivent être réglés en fonction des données indiqués dans le tableau suivant. TABLEAU 13. RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE D'ALARME ET DE COUPURE POUR LES PALIERS Sécurité Paliers Température d'alarme ( C) Température d'arrêt ( C) Palier de l'extrémité motrice 45 + maximum ambiant 50 + maximum ambiant Palier d'extrémité non-motrice 40 + maximum ambiant 45 + maximum ambiant DANGER Conducteurs électriques sous tension Des conducteurs électriques sous tension peuvent engendrer des blessures graves ou mortelles par électrocutions et brûlures. Pour prévenir toute blessure et avant d'enlever les carters des conducteurs électriques, isoler le groupe électrogène de toute source de courant, enlever les accus ou batteries et utiliser les procédures de sécurité de verrouillage et de mise en garde. AVERTISSEMENT Surfaces chaudes Des contacts cutanés avec les surfaces chaudes peuvent engendrer des blessures graves par brûlures. Afin de prévenir toute blessure, porter un équipement de protection personnelle approprié Test des capteurs de température RTD 1. Déposer le couvercle du boîtier de connexions auxiliaires. 2. Identifier les fils du capteur sur le bornier et là où chaque est monté. 3. Mesurer la résistance entre le fil blanc et le rouge d'un capteur. 4. Calculer la température du capteur à partir de la résistance mesurée. 5. Comparer la température calculée avec celle indiquée par l'équipement de surveillance externe (le cas échéant). 6. Comparer le réglage du signal d'arrêt et du signal d'alarme (le cas échéant) avec les réglages recommandés. 60 A041C261 (5e édition)65 7. Répéter les étapes 3 à 7 pour chaque capteur. 8. Reposer le couvercle du boîtier de connexions auxiliaires. 9. Contacter l'assistance Cummins Customer pour remplacer les capteurs défectueux Test des capteurs de température PTC 1. Déposer le couvercle du boîtier de connexions auxiliaires. 2. Identifier les fils du capteur sur le bloc de bornes et où chaque capteur est monté. 3. Mesurer la résistance entre les deux fils. 4. Le capteur est défectueux si la résistance présente un circuit ouvert (infinité Ω) ou un court-circuit zéro Ω). 5. Répéter les étapes 3 à 5 pour chaque capteur. 6. Arrêter l alternateur et inspecter la change de résistance lorsque les bobines de stator refroidissent. 7. Le capteur est défectueux si la résistance ne varie pas ou n'est pas régulière. 8. Répéter l'étape 8 pour chaque capteur. 9. Reposer le couvercle du boîtier de connexions auxiliaires. 10. Contacter l'assistance Cummins Customer pour remplacer les capteurs défectueux. 8.8 Bobines Présentation REMARQUE Débrancher tous les câbles de commande et fils de charge client des connexions de bobine de l'alternateur avant de procéder à ces tests. REMARQUE Le régulateur de tension automatique (en anglais AVR) dispose de composants électroniques qui seraient sinon endommagés en cas de tension élevée appliquée pendant les tests de résistance de l'isolation. Le régulateur AVR doit être débranché avant de procéder au test de résistance de l'isolation. Les capteurs de température doivent être reliés à la masse avant de procéder au test de résistance de l'isolation. Des bobines humides ou sales disposent d'une résistance plus faible et peuvent être endommagées lors de tests de résistance de l'isolation haute tension. En cas de doute, tester dans une premier temps la résistance à une tension plus faible (500 V). Les performances de l alternateur dépendent d'une bonne isolation électrique des bobines. Les sollicitations électriques, mécaniques et thermiques et les contaminations chimiques et environnementales peuvent engendrer une dégradation de cette isolation. Différents tests de diagnostic indiquent les conditions d'isolation en chargeant ou déchargeant une tension de test sur les bobines isolées, en mesurant le flux de courant et en calculant la résistance électrique par la loi d'ohm. Lorsque la tension de test en c.c. est appliquée pour la première fois, trois courants peuvent circuler : Courant capacitif : pour charger la bobine avec la tension de test (décroît à zéro en quelques secondes), A041C261 (5e édition) 6166 Courant de polarisation : pour aligner les molécules d'isolation dans le champ électrique appliqué (décroît à presque zéro en dix minutes) et Courant de fuite : pour décharger la masse là où la résistance d'isolation est abaissée par humidité et contamination (augmente à une constante en quelques secondes). Pour un test de résistance d'isolation, une simple mesure est effectuée une minute après que la tension de test en c.c. soit appliquée lorsque le courant capacitif s'est arrêté. Pour le test de l'index de polarisation, une seconde mesure est effectuée 10 minutes plus tard. Un résultat acceptable est lorsque la mesure de résistance de la seconde isolation est au moins le double de la première parce que le courant de polarisation a décru. En cas d'isolation pauvre, là où le courant de fuite domine, les deux valeurs sont alors les mêmes. Un testeur d'isolation dédicacé prend des mesures précises et fiables et peut automatiser certains tests Sécurité DANGER Conducteurs électriques sous tension Des conducteurs électriques sous tension peuvent engendrer des blessures graves ou mortelles par électrocutions et brûlures. Pour prévenir toute blessure et avant d'enlever les carters des conducteurs électriques, isoler le groupe électrogène de toute source de courant, enlever les accus ou batteries et utiliser les procédures de sécurité de verrouillage et de mise en garde. AVERTISSEMENT Conducteurs électriques sous tension Des conducteurs électriques sous tension sur les bornes de bobinage après un test de résistance d'isolation peuvent engendrer des blessures graves ou mortelles ou des brûlures en cas de décharges électriques. Afin de prévenir toute blessure, décharger les bobines en les reliant à la terre via une barre à la masse pendant au moins 5 minutes Exigences : Type PPE (Personal Protective Equipment ou équipement de protection personnelle) Consommables Composants Outils Description Porter une protection personnelle obligatoire sur site Néant Néant Appareil de mesure de l'isolation Multimètre Milliohmmètre ou micro-ohmmètre Pince ampèremétrique Thermomètre infrarouge Test de résistance électrique de l'enroulement 1. Arrêter l'alternateur. 2. Contrôler la résistance électrique de la bobine (stator) du champ d'excitation : a. Débrancher les fils du champ d'excitation F1 et F2 de l'avr. 62 A041C261 (5e édition)67 b. Mesurer et consigner la résistance électrique entre les paires de fils F1 et F2 avec un multimètre. c. Rebrancher les fils du champ d'excitation F1 et F2. d. Vérifier que les fixations sont bien serrées. 3. Contrôler la résistance électrique de la bobine (rotor) de structure d'excitation : a. Repérer les fils reliés aux diodes sur les deux plaques du redresseur. b. Débrancher tous les fils du rotor d'excitation de toutes les diodes du redresseur. c. Mesurer et consigner la résistance électrique entre les paires de fils repérés (entre les bobines de phase). Il faut utilise pour cela un micro-ohmmètre d'expert. d. Rebrancher tous les fils du rotor d'excitation aux diodes. e. Vérifier que les fixations sont bien serrées. 4. Contrôler la résistance électrique de la bobine (rotor) du champ principal : a. Débrancher les deux fils c.c. du rotor principal des plaques du redresseur. b. Mesurer et consigner la résistance électrique entre les fils du rotor principal. Il faut utilise pour cela un micro-ohmmètre d'expert. c. Rebrancher les deux fils c.c. du rotor principal sur les plaques du redresseur. d. Vérifier que les fixations sont bien serrées. 5. Contrôler la résistance électrique de la bobine (stator) de structure principale : a. Débrancher tous les fils de point d'étoile du stator principal de la borne neutre de sortie. b. Brancher tous les fils de point en étoile de phase U ensemble. c. Mesurer et consigner la résistance électrique entre les fils de point en étoile de phase U et les bornes de sortie de phase U. Il faut utilise pour cela un microohmmètre d'expert. d. Brancher tous les fils de point en étoile de phase V ensemble. e. Mesurer et consigner la résistance électrique entre les fils de point en étoile de phase U et les bornes de sortie de phase V. Il faut utilise pour cela un microohmmètre d'expert. f. Brancher tous les fils de point en étoile de phase W ensemble. g. Mesurer et consigner la résistance électrique entre les fils de point en étoile de phase U et les bornes de sortie de phase W. Il faut utilise pour cela un microohmmètre d'expert. h. Rebrancher tous les fils de point d'étoile du stator principal à la borne neutre de sortie, comme ils étaient avant. i. Vérifier que les fixations sont bien serrées. 6. Contrôler la résistance électrique de la bobine (stator) de structure PMG : a. Débrancher les trois fils de sortie du PMG P2, P3 et P4 de l'avr. b. Mesurer et consigner la résistance électrique entre les paires de fils du PMG avec un multimètre. c. Rebrancher les trois fils de sortie du PMG P2, P3 et P4 sur l'avr. d. Vérifier que les fixations sont bien serrées. A041C261 (5e édition) 6368 7. Se reporter aux caractéristiques techniques (Chapitre 11 à la page 95) pour vérifier que les résistances mesurées de toutes les bobines correspondent bien aux valeurs de référence Test de résistance de l'isolation d'enroulement TABLEAU 14. TENSION DE TEST ET RÉSISTANCE D'ISOLATION MINIMUM ACCEPTABLE POUR LES ALTERNATEURS NEUFS ET EN SERVICE Test (Essai) Résistance d'isolation minimum pendant 1 minute Index de polarisation Tension IR 1min ) (MΩ) minimum (V) Neuves En service (PI = (IR 10min ) / (IR 1min )) Stator basse tension (LV), jusqu'à 1 kv Stator de tension moyenne (MV) stator, 1 à 4,16 kv (chaque phase) Stator de tensiion élevée (HV), ,16 à 13,8 kv (chaque phase) Stator de PMG Stator d'excitation Rotor d'excitation, redresseur & rotor principal combinés 1. Inspecter les bobines en matière de dommage mécaniques et de décoloration causée par une surchauffe. Nettoyer l'isolation (Section à la page 67) en cas de poussière hygroscopique et de contamination par salissures. 2. Pour les stators principaux basse tension (BT) : a. Débrancher le neutre du conducteur de masse (le cas échéant). b. Brancher les trois fils de toutes les bobines de phase (le cas échéant) ensemble. c. Appliquer une tension de test du tableau entre un fil de phase et la masse. d. Mesurer la résistance d'isolation après 1 minute (IR 1min ). e. Décharger la tension de test pendant 5 minutes avec une connexion reliée à la terre. f. Si la résistance d'isolation mesurée est inférieure à la valeur minimum acceptable, sécher l'isolation, puis répéter l'opération. g. Rebrancher le neutre du conducteur de masse (le cas échéant). 3. Pour les stators principaux de tension moyenne (TM) et haute tension (HT) : a. Séparer les trois fils de neutre. b. Brancher les deux extrémités de chaque bobine de phase ensemble (le cas échéant). c. Mettre deux phases à la terre. d. Appliquer une tension de test du tableau entre la phase non reliée à la masse et la masse. e. Mesurer la résistance d'isolation après 1 minute (IR 1min ). f. Mesurer la résistance d'isolation après 10 minutes (IR 10min ). 64 A041C261 (5e édition)69 g. Décharger la tension de test pendant 5 minutes avec une connexion reliée à la terre. h. Calculer l'index de polarisation (PI = (IR 10min ) / (IR 1min )) i. Tester maintenant les deux autres phases. j. Si la résistance d'isolation équivalente ou l'index de polarisation est inférieure à la valeur minimum acceptable, sécher l'isolation, puis répéter l'opération. k. Débrancher les connexions réalisées pour le test et rebrancher la connexion de neutre. 4. Pour les PMG et les stators d'excitation, et les combinaisons avec les rotors principaux et d'excitation : a. Brancher les deux extrémités de bobine ensemble (le cas échéant). b. Appliquer une tension de test du tableau entre la bobine et la masse. c. Mesurer la résistance d'isolation après 1 minute (IR 1min ). d. Décharger la tension de test pendant 5 minutes avec une connexion reliée à la terre. e. Si la résistance d'isolation mesurée est inférieure à la valeur minimum acceptable, sécher l'isolation, puis répéter l'opération. f. Répéter l'opération pour chaque bobine. g. Débrancher les connexions réalisées pour le test Séchage de l'isolation Utiliser les méthodes indiquées en dessous pour sécher l'isolation des bobines du stator principal. Pour éviter tout dommage comme des éjections de vapeurs d'eau sur l'isolation, vérifier que la température de bobine n'augmente pas plus que 5 ºC par heure ou ne dépasse pas les 90 ºC. Dessiner le graphique de résistance d'isolement pour montrer quand le séchage est terminé Séchage avec l'air ambiant Dans beaucoup de cas, l'alternateur peut être séchée de manière suffisante en utilisant son propre système de refroidissement. Débrancher les câbles des bornes X+ (F1) et XX- (F2) de l'avr de sorte à ne plus avoir d'alimentation en tension d'excitation vers le stator d'excitation. Faire tourner l'alternateur en mode désexcité. L'air doit circuler librement dans l'alternateur pour enlever l'humidité. Utiliser le radiateur anti-condensation (le cas échéant) pour assister le séchage avec l'air. Une fois le séchage terminé, re-brancher les câbles entre le stator d'excitation et l'avr. Si l'alternateur n'est pas mise en service aussitôt, allumer le radiateur anti-condensation (le cas échéant) et réinitialiser la résistance d'isolation avant utilisation Séchage avec de l'air chaud Air chaud d'un ou deux radiateurs électriques à ventilation d'environ 1 à 3kW directement dans les ouvertures d'entrée d'air de l'alternateur. Vérifier que chaque source de chaleur est au moins à 300mm des bobines afin d'éviter toute brûlure ou surchauffe de l'isolation. L'air doit circuler librement dans l'alternateur pour enlever l'humidité. Après le séchage, enlever les radiateurs et remettre en service comme il convient. Si l'alternateur n'est pas mise en service aussitôt, allumer les radiateurs anti-condensation (le cas échéant) et réinitialiser la résistance d'isolation avant utilisation. A041C261 (5e édition) 6570 Méthode de court-circuit DANGER Certaines conceptions de bobines peuvent générer une tension entre les 3 phases courtcircuitées et le neutre. Risque d'électrocution. Ne pas toucher les bornes de phase et de masse en cas de court-circuit. REMARQUE Il ne faut pas appliquer de court-circuit avec les régulateurs AVR raccordés en circuit. Les excès de courant avec l'alternateur de courant nominal risque d'endommager les bobines. 1. Visser un fil en court-circuit, capable de prendre la pleine charge entre les bornes principales de l'alternateur. 2. Débrancher les câbles du stator d'excitation des bornes X+ (F1) et XX- (F2) de l'avr. 3. Brancher une alimentation alternative externe de 0 à 24 V en c.c., dotée d'une intensité de 2 A, aux câbles de stator d'excitation et un câble positif sur X+ (F1) et un câble négatif sur XX- (F2). 4. Placer un ampèremètre à pince pour mesurer le courant c.a. court-circuitant la liaison. 5. Régler la tension d'alimentation en c.c. à zéro et démarrer le groupe électrogène. Augmenter doucement la tension c.c. pour faire passer le courant dans le bobinage du stator d'excitatrice. Lorsque le courant d'excitation augmente, le courant de stator principal, qui passe dans la liaison court-circuitée, augmente aussi. Le courant mesuré ne doit pas dépassent 80 % du courant nominal de sortie de l'alternateur. 6. Avant de procéder à toute mesure de la résistance d'isolation, arrêter l alternateur et couper l'alimentation d'excitation. 7. Une fois le séchage terminé, couper l'alimentation externe, couper la liaison de courtcircuit et rebrancher les câbles du stator d'excitation sur le régulateur. 8. Si l'alternateur n'est pas mise en service aussitôt, allumer les radiateurs anticondensation (le cas échéant) et réinitialiser la résistance d'isolation avant utilisation. 66 A041C261 (5e édition)71 Tracer un graphique IR Quelle que soit la méthode utilisée pour sécher l'alternateur, mesurer la résistance d'isolation et la température (si on dispose de capteurs) sur le bobinage de stator principal toutes les 15 à 30 minutes et calculer la résistance d'isolation équivalente à 20 ºC (se reporter au chap. Entretien et maintenance : Bobinage). Tracer un graphique de la résistance d'isolation, IR (axe des y) et temps t (axe des x). Une courbe type montre une augmentation initiale de la résistance, une chute puis une augmentation graduelle vers un niveau constant. Si le bobinage est seulement légèrement amorti, la section en pointillés de la courbe peut ne pas se produire. Continuer le séchage encore pendant une heure une fois le niveau constant atteint. La résistance d'isolation équivalente à un niveau constant minimum acceptable à 20 ºC est de 100 MΩ pour les stators LV et 200 MΩ pour les stators MV et HV. Si la valeur reste en dessous de la limite acceptable après séchage, alors procéder à un test de l'indice polarisation (PI) sur le bobinage de stator principal (se reporter au Service et Maintenance : Bobinage). REMARQUE L'alternateur ne doit pas être mise en service tant que la résistance d'isolation minimum n'a pas été atteinte Nettoyage de l'isolation Déposer le rotor principal afin d'avoir accès au bobinage du stator principal pour enlever toute contamination par salissure. Les méthodes de dépose et d'assemblage de l'extrémité motrice (EM) et de l'extrémité non motrice (ENM) sont indiquées à la section Remplacement du palier (Section à la page 44) du chapitre Entretien et maintenance. Enlever les salissures encastrées, la graisse, les salissures et les produits chimiques du bobinage de stator principal avec un spray d'eau chaude jusqu'à 90 C, 172 kpa (25 p.s.i.). En cas de forte contamination, utiliser le détergeant non-corrosif à additif Karcher RM81. Rincer à l'eau propre pour éliminer toute trace de détergent. Après le nettoyage, laisser sécher à l'air puis appliquer du vernis Sterling VA63 VA39 ou Ultimeg 2000 ou encore 372. A041C261 (5e édition) 6772 Dépose du rotor principal REMARQUE Le rotor est lourd, avec un petit espace d'air vers le stator. Le bobinage risque d'être endommagé si le rotor glisse ou bascule dans le palan en percutant le stator ou le cadre. Pour éviter tout dommage, monter le pack de support et y guider les extrémités du rotor avec précaution. Éviter que le palan ne touche le ventilateur. REMARQUE Pour déposer le rotor principal de manière sûre et simple, utiliser les outils spéciaux suivants : un arbre d'extension du rotor, un tube d'extension du rotor (de même longueur que l'arbre d'extension) et un rouleau en V ajustable en hauteur pour support de tube d'extension. Demander conseil en usine pour plus d'informations sur ces outils (disponibilité et spécifications). 1. Déposer le support de l'extrémité non motrice, voir la section Dépose de l'assemblage de l'extrémité non motrice. 2. Sur un alternateur à palier double, déposer le support d'extrémité motrice en suivant les instructions de la section Assemblage de l'extrémité motrice. 3. Sur un alternateur à palier simple, déposer l'adaptateur d'extrémité motrice comme suit : a. Débrancher l'alternateur du moteur de motrice. b. Déposer l'adaptateur EM. 4. Fixer l'arbre d'extension du rotor sur le rotor principal au niveau de l'extrémité nonmotrice. 5. Fixer le tube d'extension sur l'arbre de tubulure. 6. Positionner le rouleau en V avec support en dessous du tube d'extension d'arbre, fermer le cadre de l'alternateur. 7. Lever le support de rouleau en V pour hisser un peu le tube d'extension pour supporter le poids du rotor principal au niveau de l'extrémité non-motrice. 8. Utiliser le palan pour lever le rotor un peu sur l'extrémité motrice, pour supporter son poids. 9. Bouger délicatement le palan de sorte de le rotor se retire du cadre de l'alternateur, en faisant rouler le tube d'extension sur les rouleaux en V, jusqu'à ce que le bobinage de rotor soit entièrement visible. 10. Maintenir le rotor avec des cales en bois afin de prévenir tout glissement et tout endommagement du bobinage. 11. Attacher étroitement un palan près du milieu des enroulements du rotor principal, à proximité du centre de gravité du rotor. 12. Utiliser un palan pour lever le rotor un peu sur l'extrémité motrice, pour tester si le poids du rotor est équilibré. Ajuster le palan comme il faut. 13. Bouger lentement le palan de sorte que le rotor se retire complètement du cadre de l'alternateur. 14. Abaisser le rotor sur un support avec des cales en bois afin de prévenir tout glissement et tout endommagement du bobinage. 15. Déposer le tube et l'arbre d'extension comme il convient. 68 A041C261 (5e édition)73 16. Repérer la position du cordage (pour faciliter le ré-assemblage) et déposer le palan le cas échéant Installation du rotor principal REMARQUE Le rotor est lourd et doté un espace d'air en direction du stator. Le bobinage risque d'être endommagé si le rotor tombe ou bascule sur le palan et percute le stator ou le cadre. Pour éviter tout dommage, poser un pack de support entre le rotor et le stator et y guider lentement les extrémités du rotor. Éviter que le palan ne touche le ventilateur. REMARQUE Pour installer le rotor principal de manière sûre et simple, utiliser les outils spéciaux suivants : un arbre tubulaire d'extension de rotor, un tube d'extension de rotor (de même longueur que l'arbre de rotor) et un rouleau en V à support de tube d'extension réglable en hauteur. Demander conseil en usine pour plus d'informations (disponibilité et spécification) sur ces outils. 1. Fixer l'arbre d'extension du rotor sur le rotor principal au niveau de l'extrémité nonmotrice (ou sur la cartouche de palier ENM sur les mêmes modèles). 2. Fixer le tube d'extension sur l'arbre de tubulure. 3. Attacher étroitement un palan près du milieu des enroulements du rotor principal, à proximité du centre de gravité du rotor. 4. Utiliser un palan pour lever le rotor un peu sur l'extrémité motrice, pour tester si le poids du rotor est équilibré. Ajuster le palan comme il faut. 5. Positionner le support à rouleaux en V sur l'extrémité non-motrice, refermer le cadre de l'alternateur. 6. Utiliser le palan avec précaution pour insérer le rotor dans le cadre de l'alternateur, le tube d'extension en premier. 7. Amener le tube d'extension sur le support à rouleaux en V. Régler la hauteur du support à rouleaux en V, au besoin. 8. Insérer le rotor dans le cadre de l'alternateur, jusqu'à ce que le palan rencontre le cadre. 9. Abaisser le rotor sur des cales en bois afin de prévenir tout glissement et tout endommagement du bobinage. 10. Repositionner le palan au niveau de l'extrémité motrice de l'arbre de rotor. 11. Utiliser le palan pour lever le rotor un peu sur l'extrémité motrice, pour supporter son poids. 12. Bouger délicatement le palan de sorte que le rotor se retire du cadre de l'alternateur, en faisant rouler le tube d'extension sur les rouleaux en V, jusqu'à ce que le bobinage de rotor soit entièrement inséré. 13. Abaisser doucement la poulie pour placer le poids du rotor sur le pack de support et enlever la poulie de levage. 14. Sur un alternateur à palier double, reposer le support d'extrémité motrice en suivant les instructions de la section Assemblage de l'extrémité motrice. A041C261 (5e édition) 6974 15. Sur un alternateur à palier simple, assembler l'extrémité motrice comme suit : a. Reposer l'adaptateur DE. b. Rebrancher l'alternateur sur le moteur de motrice. c. Reposer les caches de l'écran de sortie d'air sup. et inf. 16. Remonter le support de l'extrémité non motrice, voir la section Assemblage de l'extrémité non motrice. 17. Déposer le tube d'extension d'arbre de rotor. 18. Déposer l'arbre de tubulure d'extension de rotor. 19. Déposer le support à rouleaux en V. 70 A041C261 (5e édition)75 9 Recherche d'anomalies Avant d'amorcer toute procédure de recherche de pannes, examiner l'état (cassure ou desserrage) de tous les câbles de connexions. Consulter les schémas de câblage spécifiques fournis avec le groupe électrogène en cas de doute. Comparer les mesures avec le rapport de test fourni avec la génératrice. La liste suivante a pour but de vous aider au dépannage sans pour autant avoir vocation d'une liste exhaustive. Consulter le SAV de Cummins en cas de doute. 9.1 Sécurité DANGER Conducteurs électriques sous tension Des conducteurs électriques sous tension peuvent engendrer des blessures graves ou mortelles par électrocutions et brûlures. Afin de prévenir toute blessure et avant d'effectuer des tests sur et dans les environs des conducteurs électriques sous tension : Évaluer les risques et effectuer les tests sur ou près de conducteurs sous tension uniquement si cela est absolument nécessaire. Seules les personnes qualifiées et compétentes en la matière peuvent procéder aux tests sur et aux abords des conducteurs électriques. Ne pas travailler seul sur ou près de composants conducteurs électriques sous tension. Une deuxième personne compétente doit être présente, entraînée en matière d'isolement des sources d'énergie et capable d'agir en cas d'urgence. Placer des avertissements et empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Vérifier que les outils, les instruments de test, les câbles et fixations sont bien conçus, inspectés et entretenus pour une utilisation avec des tensions maximales dans des conditions normales ou d'anomalies. Tester la tension moyenne et la tension élevée (3,3 kv à 13,6 kv) des alternateurs seulement avec les instruments et sondes spécifiés. Prendre les précautions adéquates afin de prévenir tout contact avec des conducteurs, y compris l'équipement de protection personnel, l'isolation, les barrières et les outils isolés. DANGER Conducteurs électriques sous tension Des conducteurs électriques sous tension aux sorties et aux bornes de l'avr et au dissipateur thermique de l'avr peuvent engendrer des blessures graves ou mortelles par électrocutions et brûlures. Afin de prévenir toute blessure, prendre les précautions adéquates afin de prévenir tout contact avec des conducteurs, y compris l'équipement de protection personnel, l'isolation, les barrières et les outils isolés. A041C261 (5e édition) 7176 9.2 Sans régulateur AVR Sans régulateur AVR REMARQUE Procéder à des tests sur demande sauf indication contraire. Procéder par étapes sur demande. Attendre les résultats avant de passer à l'étape suivante à moins que des actions (en gras) en décident autrement. 72 A041C261 (5e édition)77 TABLEAU 15. RECHERCHE D'ANOMALIES : SANS RÉGULATEUR AVR TEST METHODE RÉSULTAT et ACTION 1 Débrancher le fil positif du stator - d'excitation X+ (F1) du régulateur AVR. 2 Débrancher le fil négatif du stator - d'excitation XX+ (F2) du régulateur AVR. 3 Tester la résistance sur le Résistance de la bobine du stator bobinage du stator d'excitation d'excitation supérieure à la valeur entre les fils positifs et négatifs minimum (cf. Section 8.8). avec un multimètre. 4 Brancher une source en c.c. Mesurer si l'excitation est bien de variable externe de 24 V aux fils 12 V c.c. (15 V en c.c. pour P80) du stator d'excitation, positif à ±10 % d'erreur. positif, négatif à négatif. Tester la tension. 5 Allumer l'alternateur avec aucune Le régime mesuré est dans les charge connectée. Tester le 4 % du régime nominal. régime. 1 6 Tester la tension de phase-à- La sortie mesurée est égale à la Externe phase et de phase-au-neutre aux tension nominale (avec la même Excitation bornes de sortie. Ajuster la source en c.c. variable. erreur comme excitation), équilibrée sur les phases dans les 1 %. Les stators principal et d'excitation, les rotors principal et d'excitation et les diodes de redresseur fonctionnent de manière correcte. Aller au test 7 Détection AVR et Alimentation. Si on constate un déséquilibré de plus de 1 %, passer au test de stator principal 2. Si équilibré dans les 1 % mais si la tension de sortie est de plus de 10 % en dessous de la tension nominale et si le test 3 n'est pas encore effectué, passer au test 3. Si équilibré dans les 1 % mais si la tension de sortie est de plus de 10 % en dessous de la tension nominale et si le test 3 est déjà fait, passer au test Rotor d'excitation 4. 2 Stator principal Une anomalie sur le stator principal va produire des courants de court-circuit entre les rotations dans le bobinage. Tester les symptômes pour confirmer les diagnostics. 1 Débrancher les fils du stator - principal pour exclure les composants externes du test. 2 Tester les résistances de phase au Résistances du bobinage du stator neutre du bobinage du stator principal sont différents et/ou inf. principal avec un micro-ohmmètre. aux valeurs minimum (cf. Section 8.8). 3 Faire tourner l'alternateur à 4 % du Lorsque la batterie connectée pour régime nominal, sans charge ou exciter l'alternateur, une anomalie excitation. Brancher la batterie au de court-circuit crée des odeurs de stator d'excitation (cf. test 1). chaleur et de brulé. Le bruit du moteur change avec une charge particulièrement légère. 4 - Réparer ou remplacer le bobinage de stator principal défectueux. A041C261 (5e édition) 7378 TEST METHODE RÉSULTAT et ACTION 3 Redresseur 5 Re-brancher les fils du stator Passer au test 1 Excitation principal. externe. 1 Tester les varistors de redresseur Les deux varistors fonctionnant (cf. Section 8.6 à la page 57). correctement. 2 Tester les diosdes de redresseur Toutes les diodes fonctionnant (cf. Section 8.6 à la page 57). correctement. Passer au test 1 Excitation externe. 1 Inspecter le bobinage et l'isolation. Le bibinage est ni brulé, ni endommagé. 2 Débrancher les 6 fils de rotor - d'excitation des goujons de connexion en c.a. sur le 4 redresseur. Excitatrice 3 En prenant 3 fils connectés sur la Résistance de chaque paire de Rotor même plaque du redresseur, phase supérieur au valeurs la tester la résistance de phase-à- bobine du stator d'excitation phase avec un milliohmmètre ou supérieure aux valeurs minimum un micro-ohmmètre. (cf. Section 8.6). 4 Re-connecter les fils du rotor Aller au test 5 Rotor principal. d'excitation. 1 Débrancher un fil du rotor principal - du goujon de connexion sur l'une des plaques du redresseur. 5 2 Tester la résistance sur le Résistance du rotor principal bobinage du stator principal entre supérieure aux valeurs minimum Rotor principal les fils positifs et négatifs avec un (cf. Section 8.6). multimètre ou un milliohmmètre. 3 Re-connecter le fil du rotor Passer au test 6 Isolation du principal. stator d'exciitation Une pauvre isolation du bobinage du stator d'excitation peut affecter les 6 performances du régulateur AVR. Excitatrice 1 Tester l'isolation électrique du Résistance de la bobine du stator Stator bobinage du stator d'excitation d'excitation à la terre supérieure à Insolation (cf.section 8.8 à la page 61). la valeur minimum Aller au test 7 Détection AVR et Alimentation. 74 A041C261 (5e édition)79 TEST METHODE RÉSULTAT et ACTION Une détection de sortie est détectée sur le régulateur AVR pour une commande en boucle fermée de la tension d'excitation. Le schéma de câbles de l'alternateur montre comment les fils de détection 6, 7 & 8 (E1, E2, E3) sur les bornes de sortie sont connectés au régulateur AVR, via des transformateurs (en fonction des besoins). La puissance du régulateur AVR est aussi prise des fils de détection ou d'une génératrice à aimant permanent PMG). 1 Débrancher les alimentations de - détection et de puissance du régulateur AVR 7 2 Suivre la méthode de test 1 pour L'alternateur fonctionne à 4 % du Régulateur AVR faire fonctionner l'alternateur avec régime nominal, à 10 % de la Détection l'excitation d'une batterie. tension de sortie, équilibrée dans et alimentation les 1 % sur les phases. électrique 3 Tester les réponses de tension de Tension mesurée entre les limites détection sur les bornes du (cf. instructions de l'avr), régulateur AVR. Contrôler les équilibrée sur les phases. Pas circuits entre les bornes de sortie d'anomalie de câblage ou de et le régulateur AVR. transformateur. 4 Débrancher la batterie, re- Cf. la recherche de pannes : brancher le régulateur AVR et régulateur AVR auto-excitateur mettre l'alternateur en marche. ou Recherche de pannes : régulateur AVR excité de manière séparée. A041C261 (5e édition) 7580 9.3 Régulateur excité séparément - charge off TABLEAU 16. RECHERCHE DE PANNES : RÉGULATEUR AVR EXCITÉ DE MANIÈRE SÉPARÉE - CHARGE OFF SYMPTÔME CAUSE ACTION Génératrice à aimant permanent défectueuse (PMG), stator ou rotor Problème d'isolation à la terre (masse) du stator à aimant permanent. Panneau de voltmètre défectueux. Déconnecter les fils du PMG des bornes P2, P3 et P4 de l'avr. Démarrer l'alternateur et le faire tourner au régime nominal. Tester la tension phase-à-phase sur les fils P2, P3 & P4 du PMG avec une instruction de mesure r.m.s. Tension de mesurée 170 à 195 V en c.a. (à 50 Hz), 204 à 234 V en c.a (à 60 Hz), équilibrée dans les 5 % sur les phases (demander conseil en usine pour connaitre les dernières limites de tension de spécification des données de conception DD-15590). Tester la resistance de phase-à-phase du bobinage de stator PMG avec un multimètre. Résistance devant être de 10 % de la valeur attendue (cf. Section 8.8), équilibrée sur les phases. Remplacer ou re-tester selon le tableau de diagnostic des anomalies de PMG ci-dessous. Tester la résistance d'isolation du bobinage du stator PMG (cf. Section 8.8 à la page 61). Vérifier la tension aux bornes de l'alternateur à l'aide d'un multimètre. Connexions desserrées, brisées ou Inspecter les bornes push-on de l'avr. PAS DE corrodées. Réparer ou remplacer la paire si TENSION besoin est. (PAS DE CHARGE) Circuit de protection d'excitation élevée Contrôler le témoin AV. Si allumé, le de l'avr activé, réduisant la tension de circuit de protection est donc activé. sortie. Arrêter le moteur, puis le redémarrer. Circuit de protection de l'avr est réglé Si la tension monte mais en usine pour se déclencher (se rechute ensuite, le circuit de protection reporter au fiche techn. de l'avr en a fonctionné & le témoin AVR sera matière de point de pré-réglage de la allumé. tension) sur la sortie AVR X+ (F1), & XX- (F2), après un délai prédéfini. Le faire fonctionner à nouveau et vérifier la tension d'excitation de l'avr entre X+ (F1) et XX- (F2). S'il est supérieur au point de pré-réglage de la tension, le circuit de protection fonctionne alors correctement. Suivre la rech. de pannes sans AVR (cf. Section 9.2.1) pour trouver la cause des tensions d'excitation élevées. Court-circuit du varistor sur le Tester les varistors (cf. Section 8.6 à redresseur en mouvement la page 57). Court-circuit des diodes sur le Tester les diodes (cf. Section 8.6 à la redresseur en mouvement page 57). Circuit ouvert sur le bobinage du stator Recherche d'anomalies sans d'excitation régulateur AVR (cf. Section Anomalie AVR Remplacer l'avr et procéder de nouveau au test. 76 A041C261 (5e édition)81 SYMPTÔME CAUSE ACTION Anomalie de bobinage Circuit ouvert Recherche d'anomalies sans ou court-circuit sur une bobine dans la régulateur AVR (cf. Section 9.2.1). machine SYMPTÔME CAUSE ACTION Régime moteur bas Sous fréquence de circuit de protection (UFRO) activé TENSION FAIBLE La commande de tension AVR ou le (PAS DE déclencheur manuel extérieur mal CHARGE) réglé Panne de voltmètre défectueux ou collé Anomalie AVR Tester le régime avec un tachymètre. Ajuster la commande de régulation au régime nominal. Inspecter le témoin UFRO sur l'avr. S'il est allumé, UFRO est activé, indiquant un régime bas. Ajuster le régime moteur de 1 % à +4% de la valeur nominale. 1. Tester si le régime moteur est correct avec un tachymètre et si UFRO est sur OFF. 2. Ajuster la tension par la commande de tension AVR ou le déclencheur à distance. Vérifier la tension aux bornes de l'alternateur à l'aide d'un multimètre. Remplacer l'avr et procéder de nouveau au test. La commande de tension AVR ou le déclencheur extérieur est mal réglé. 1. Tester si le régime moteur est correct avec un tachymètre et si UFRO est sur OFF. 2. Ajuster la tension par la TENSION commande de tension AVR ou le ÉLEVÉE déclencheur à distance. (PAS DE CHARGE) L'entrée de détection de tension vers Tester le retour d'alim. du capteur l'avr est en circuit ouvert ou trop d'avr dans le dépannage sans AVR basse. (cf. Section ). TENSION NON STABLE (PAS DE CHARGE) Régulateur automatique de tension défectueux "Pompage" du régime de moteur (instable). Commande de stabilité AVR mal réglée. Connexions desserrées ou corrodées. Masse (terre) intermittente (résistance faible de l'isolation de bobinage). Remplacer l'avr et procéder de nouveau au test. Tester la stabilité de régime moteur avec mesureur de fréquence ou un tachymètre. Parfois le problème se résout lorsqu'une charge est appliquée. Inspecter les liaisons pour sélection AVR, ajuster le potentiomètre de stabilité. Vérifier de nouveau avec une charge. Inspecter toutes les bornes du panneau auxiliaire. Inspecter les bornes push-on de l'avr. Réparer ou remplacer si besoin est. Tester la résistance d'isolation de toutes les bobines dans le dépannage sans AVR (cf. Section ). TENSION Anomalie de l'enroulement du stator Tester la résistance d'isolation de DÉSÉQUILIBRÉE principal. toutes les bobines dans le dépannage (PAS DE CHARGE) sans AVR (cf. Section ). A041C261 (5e édition) 7782 TABLEAU 17. DIAGNOSTIC D'ANOMALIE DE PMG Résistance phase-à-phase du stator PMG Tension de stator PMG Dans les limites et Hors limites et équilibré déséquilibré Dans les limites Équilibré Aucune anomalie Re-tester la résistance Déséquilibré Contrôler les Remplacer le stator connexions PMG Hors limites Équilibré Remplacer le rotor Remplacer le stator PMG PMG Déséquilibré Contrôler les Remplacer le stator connexions PMG 78 A041C261 (5e édition)83 9.4 AVR excité séparément - charge ON TABLEAU 18. RECHERCHE DE PANNES : RÉGULATEUR AVR EXCITÉ DE MANIÈRE SÉPARÉE - ON LOAD SYMPTÔME CAUSE ACTION TENSION FAIBLE (EN CHARGE) TENSION ÉLEVÉE (EN CHARGE) Régime moteur bas Sous protection de fréquence (UFRO) circuit activé. Stator ou rotor de groupe électrogène à aimant permanent (PMG) défectueux. Anomalie AVR Anomalie de l'enroulement ou des diodes tournantes. Chute de tension entre l'alternateur et la charge en raison de pertes de I 2 R dans le câble. Cela s'aggrave lors des pointes de courant (démarrage du moteur, etc.). Charge non équilibrée. Facteur de puissance. Transformateur de statisme parallèle inversé. Tester le régime avec un tachymètre. Ajuster la commande de gouvernail au régime nominal. Inspecter le témoin UFRO sur l'avr. S'il est allumé, UFRO est activé, indiquant un régime bas. Ajuster le régime moteur de 1 % à +4% de la valeur nominale. Déconnecter les fils du PMG des bornes P2, P3 et P4 de l'avr. Vérifier la tension entre les fils à l'aide d'un multimètre lorsque le groupe électrogène fonctionne à une vitesse normale. Pour 50 Hz, la tension entre P2, P3 et P4 doit se situer entre 160 V c.a. et 180 V c.a. Pour 60 Hz, la tension doit se situer entre 190 V c.a. et 210 V c.a. Remplacer l'avr et procéder de nouveau au test. Toute anomalie de ces éléments se traduit par une tension d'excitation élevée entre X+ (F1) et XX- (F2). Cf. Recherche d'anomalies sans régulateur AVR (Section 9.2.1). Vérifier la tension aux extrémités du câble à pleine charge. Dans les cas plus difficiles, il faudra utiliser un câble de plus grand diamètre. Tester les tensions sur toutes les phases. Si elles ne sont pas équilibrées, redistribuer la charge entre les phases. Tester les tensions d'excitation sur X+, (F1) et XX- (F2). Un facteur de puissance entraîne une excitation de c.c. anormalement basse/low. Déposer les capaciteurs de correction de facteur de puissance du système à charge basse. Contrôler le statisme inversé Cf. rech. de panne Opération parallèle (Section 9.5 à la page 84). A041C261 (5e édition) 7984 SYMPTÔME CAUSE ACTION TENSION NON STABLE (EN CHARGE) TENSION DÉSÉQUILIBRÉE (EN CHARGE) Régulation du moteur instable (pompage) Charge de facteur de puissance capacitif créée par des condensateurs de correction de facteur de puissance. Aucune charge linéaire, entraînant une interaction entre les systèmes dynamiques de commande de boucle fermée. Fluctuations du courant de charge (démarrage du moteur ou charges alternatives). Commande de stabilité AVR mal réglée. Charge monophasées (phase - neutre) distribuées irrégulièrement entre les trois phases. À l'aide d'un fréquencemètre ou d'un compte-tours de régulation de moteur, vérifier la stabilité du régime moteur ou les irrégularités cycliques du moteur. Isoler les inducteurs de correction du facteur de puissance jusqu'à ce qu'une charge de moteur suffisante ait été appliquée. Interaction entre les systèmes de boucle fermée commandant la charge, l alternateur et le moteur. L'instabilité est causée par des réglages de commande trop sensibles. Essayer différents réglages de stabilité AVR, y compris les changements de lien à un créneau kw plus grand ou plus petit. Impliquer les concepteurs de la charge non linéaire pour modifier leurs paramètres de la boucle de régulation. Augmenter le statisme du moteur pour stabiliser ce dernier. Consulter le fabriquant au sujet des charges non linéaires. Tester le courant de charge d'une alimentation stable, c.-à-dire sur secteur ou voir Rech. de pannes sans AVR en utilisant une alimentation en courant continu variable (Section 9.2.1). Ajuster la commande de stabilité AVR jusqu'à ce que la tension soit stable. Vérifier le courant de chacune des phases à l'aide d'un ampèremètre à pince. Le courant nominal de pleine charge ne doit PAS excéder celui de chacune des phases. Redistribuer la charge au besoin. 80 A041C261 (5e édition)85 SYMPTÔME CAUSE ACTION FAIBLE RÉGULATION DE TENSION (EN CHARGE) Grand statisme de régime moteur. Protection AVR UFRO activée. Charge non équilibrée. Circuit de statisme parallèle mal réglé ou il a besoin d'un interrupteur pour fonctionner en mode simple. Baisse de tension entre l'alternateur et la charge en raison des pertes dans le câble d'alimentation (pertes I 2 R). Commande de stabilité AVR mal réglée. Anomalie du redresseur ou de l'enroulement d'excitation. Sous protection de fréquence (UFRO) activée Tester si le statisme de régime de sans charge à pleine charge est supérieur à 4 %. Contrôler le témoin AVR. S'il est allumé, augmenter le régime du moteur. Contrôler la tension et le courant de charge sur toutes les phases. S'il est déséquilibré, redistribuer la charge de manière plus équilibrée sur les phases. Le circuit de statisme fournit un statisme de tension supplémentaire de -3 % en pleine charge et à un facteur puissance de 0,8. Pour les machines en fonctionnement simple, il est possible de l'améliorer en montant un interrupteur sur l'entrée de statisme CT, (S1 S2), sur le régulateur AVR. Pour les machines en fonctionnement simple, il est possible de l'améliorer en montant un interrupteur sur l'entrée de statisme CT, (S1 S2), sur le régulateur AVR. Vérifier la tension aux deux extrémités du câble à pleine charge. Dans les cas plus difficiles, il faudra utiliser un câble de plus grand diamètre. Ajuster la commande de stabilité AVR jusqu'à ce que la tension soit stable. Vérifier les tensions d'excitation sans charge entre X+ (F1) et XX- (F2) de l'avr. Si elles sont supérieures à 12V c.c., consulter la recherche de pannes sans AVR (Section 9.2.1). Inspecter le témoin UFRO sur l'avr. S'il est allumé, UFRO est activé, indiquant un régime bas. Tester le régime avec un tachymètre et régler au régime nominal correct, (ou la fréquence). A041C261 (5e édition) 8186 SYMPTÔME CAUSE ACTION Régulation du moteur collant ou lent à répondre. Protection AVR UFRO activée. Circuit de statisme parallèle mal réglé. Vérifier la performance du moteur pendant l'application d'une charge. Vérifier si le témoin AVR s'allume pendant le démarrage du moteur. Contrôler si les circuits AVR DIP ou DWELL sont activés. Ajuster au besoin (cf. la fiche d'instructions AVR). Ajuster au besoin (cf. la fiche d'instructions AVR). Tester si le statisme de régime de sans charge à pleine charge est supérieur à 4 %. Contrôler le témoin AVR. S'il est allumé, augmenter le régime du moteur. Trop de statisme engendre une augmentation des chutes de tension lorsque le moteur démarre. Monter un interrupteur sur les alternateurs en fonctionnement simple. Cf. rech. de panne Opération parallèle (Section 9.5 à la page 84). Des pics de tension peuvent causer à Contrôler le courant à l'aide d'un des excès de courant de 2,5 fois le ampèremètre à pince. Les chutes de courant de pleine charge. tension peuvent être excessives lorsque le courant est de 2,5 fois sup. à la pleine charge. Demander conseil en usine pour les calculs de RÉPONSE DE démarrages moteur. TENSION FAIBLE AUX POINTES Chute de tension entre l'alternateur et Vérifier la tension aux extrémités du DE CHARGE OU la charge en raison de pertes de I 2 R câble à pleine charge. Dans les cas AU DÉMARRAGE dans le câble d'alimentation. Cela graves, un câble de plus grand DU MOTEUR s'aggrave lors des pointes de courant diamètre est nécessaire. (démarrage du moteur, etc.). Contacteurs de moteur chutant pendant le démarrage du moteur (gros pics de tension, chutes de tension sup. à 30 %). Commande de stabilité AVR mal réglée. Anomalie des enroulements ou du redresseur tournant. Circuit de détente moteur activé pendant le démarrage du moteur. Anomalie AVR Toutes les causes et actions de cette section peuvent s'appliquer au problème rencontré. Denander conseil en usine pour les chutes de tension types. Régler la commande de stabilité AVR pour obtenir des performances optimales. Régler dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la tension devienne instable, puis la faire revenir en sens horaire jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Toute anomalie de ces éléments se traduit par une tension d'excitation élevée entre X+ (F1) et XX- (F2). Si elles sont supérieures à 12V c.c., consulter la recherche de pannes sans AVR (Section 9.2.1). Contrôler si les circuits de détente moteur AVR DIP ou DWELL sont activés. Ajuster au besoin. Consulter les instructions AVR pour plus d'informations. Remplacer l'avr et procéder de nouveau au test avec charge. 82 A041C261 (5e édition)87 SYMPTÔME CAUSE ACTION CHUTES DE TENSION (EN CHARGE) Tensions d'excitation sup. à 70V c.c. Tester la tension sur X+ (F1) et XX- (F2) en charge. Vérifier que le régime moteur est correct en pleine charge. Contrôler la tension de sortie, vérifier qu'elle ne dépasse pas la tension nominale. Vérifier le courant de charge en matière de surcharge. Circuit de protection de l'avr activé en raison d'une d'excitation élevée entre les sorties X+ (F1) et XX- (F2) de l'avr. Le circuit de protection de l'avr a fonctionné en raison d'une anomalie des enroulements ou des diodes de l'alternateur. Anomalie AVR Grave surcharge ou court-circuit entre les phases. Contrôler le témoin AVR. S'il est allumé, le circuit de protection est donc activé. Arrêter le moteur, puis le redémarrer. Si la tension revient à la normale mais qu'elle diminue de nouveau avec une charge, le circuit de protection est activé en raison d'une excitation élevée. Suivre la rech. de pannes sans AVR pour trouver la cause des tensions d'excitation élevées. Remplacer l'avr et procéder de nouveau au test avec charge. Vérifier le courant à l'aide d'un ampèremètre à pince. A041C261 (5e édition) 8388 9.5 Fonctionnement en parallèle TABLEAU 19. CF. RECH. DE PANNE FONCTIONNEMENT EN PARALLÈLE. SYMPTÔME CAUSE ACTION LE DISJONCTEUR NE SE Le disjoncteur monté avec Vérifier que le synchroscope FERME PAS EN CAS DE protection Contrôle de indique bien que les machines TENTATIVE DE synchronisation, ce qui sont EN PHASE, ou se ferment FONCTIONNEMENT EN empêche les synchronisations en position 11 heures (lorsque PARALLÈLE. hors phase. les rotations se font dans le sens horaire). Vérifier que la différence de régime entre le réglage d'arrivée et la barre de bus est assez faible pour éviter des rotations rapides du synchroscope (ou des fluctuations rapides des témoins) avant de fermer le disjoncteur. La transposition de phase des alternateurs diffère. NE PAS TENTER DE FONCTIONNEMNT EN PARALLÈLE tant que la transposition de phase de tous les alternateurs ne sont pas identiques. Contrôler la transposition de phase de chaque alternateur. Inverser les connexions de deux des phases pour inverser la transposition de phase d'un alternateur. Différence de tension trop La tension du réglage entrant longue entre l alternateur entrant peut aller jusqu'à 4 % au-delà et la barre omnibus. de la tension de barre omnibus. CECI EST NORMAL. Ne pas régler les paramètres de tension sans charge d'origine. Si la différence est sup. à 4 %, rechercher les statismes excessifs sur les alternateurs chargés. CONDITIONS EN PHASE Le régulateur patine sur un ou Laisser les moteurs chauffer et INSTABLE AVANT plusieurs moteurs. les stabiliser avant un SYNCHRONISATION fonctionnement en parallèle. Si le régime patine toujours, contrôler les régulateurs et les conditions des moteurs. Variations de charge sur la barre omnibus à l'origine de changements de vitesse/fréquence sur l'alternateur chargé lors de la synchronisation. Débrancher toute charge variant rapidement. Contrôler qu'il n'existe pas de possibilité de démarrage automatique moteur ou de la charge lors de la tentative de synchronisation. NE PAS essayer un mode en parallèle si le courant de charge est instable. FRÉQUENCE INSTABLE EN Statisme de régime moteur trop Augmenter le statisme de MODE PARALLÈLE QUAND serré ou irrégularités cycliques régime de régulation moteur à ON EST EN CHARGE (instabilité) entre les moteurs. 4 % (pas de charge en pleine (Contrôler la tension kw avec charge). Contrôler le régulateur un appareil en matière de "collant" sur un moteur neuf. changements rapide de la Contrôler les moteurs en puissance kw entre les matière de problèmes cycliques, groupes). (allumage, déséquilibre, etc.), 84 A041C261 (5e édition)89 SYMPTÔME CAUSE ACTION TENSION STABLE AVANT ET Résultats habituels de Les fluctuations vont décroître APRÈS MAIS INSTABLE chargement par le panneau de lorsque les alternateurs PENDANT LA synchronisation et/ou circuits de approchent de la SYNCHRONISATION protection de fuite à la terre qui synchronisation (régimes peut former une liaison boucle presque identiques) et fermée temporaire entre les disparaitre complètement alternateurs pendant la synchronisation. lorsque le disjoncteur est fermé. L'équipement de synchronisation, la protection de fuite à la terre et/ou les circuits de câblage sur le bornier de connexion peut produire temporairement un problème de pics. COURANT INCONTRÔLÉ, L'équipemenmt de statisme Contrôler les transformateurs de AUGMENTATIONS RAPIDES parallèle est inversé sur l'une statisme en matière d'inversion. LORSQUE LE DISJONCTEUR des alternateurs. Inverser les fils S1-S2 sur le SE FERME. transformateur de statisme. Tester les tensions d'excitation - l'alternateur avec le statisme inversé aura des tensions d'excitation les plus élevée. COURANT DE CIRCULATION Statisme parallèle inversé sur Contrôler les statismes en STABLE SUR TOUS LES toutes les alternateurs. matière d'inversion. Inverser les ALTERNATERUS, PAS fils S1 S2 à connecter. Cette RÉDUIT PAR UN erreur de câblage répétée AJUSTEMEMT DE TENSION engendre un courant de circulation stable qu'on ne peut pas régler avec des moyens normaux. COUTRANT DE CIRCULATION Différence de tension (niveau Contrôler les tensions sans STABLE SUR LES DEUX d'excitation) entre les charge, (fréquences identiques) ALTERNATEURS SANS alternateurs. et vérifier que tous les CHARGE alternateurs ont une tension identique. Ne pas régler lorsque la charge est en commun. L'équipemenmt de statisme parallèle inversé sur les deux alternateurs (à moins que l'un des statismes soit inversé, ce qui est une condition extrêmement INSTABLE). Réglage incorrect de l'équipement de statisme parallèle. Contrôler TOUS les transformateurs de statisme en matière d'inversion. Contrôler le réglage des déclencheurs de statisme. Vérifier si les transformateurs de statisme sont en phase correcte. Vérifier si la sortie de transformateur vers l'avr S1-S2 est correcte. PUISSANCE DÉSÉQUILIBRÉE Les moteurs ne partagent pas Ajuster le statisme de régulation EN KILOWATT MÈTRES une puissance (kw) de manière des moteurs pour égaliser le égale. partage en kilowatts. COURANT DÉSQUILIBRÉ SUR Différence de tension (niveaux Tester les machines de manière LES AMPÈREMÈTRES APRÈS d'excitation) entre les machines. individuelle pour une tension ÉQUILIBRAGE EN excate sans charge. KILOWATTS Équipement de statisme Régler comme indiqué plus parallèle mal réglé. haut. A041C261 (5e édition) 8590 SYMPTÔME CAUSE ACTION PUISANCE DÉSÉQUILIBRÉE Les régulateurs de moteur sont Les régulateurs de moteur LORSQUE LA CHARGE incompatibles ou un régulateur doivent être réglés afin de AUGMENTE OU BAISSE. neuf colle et cause un partage fournir des caractéristiques inégal de la tension kw par des variations de plage de charge. similaires de sans charge à pleine charge. Contrôler les régulateurs en matière de régulateurs collants sur des moteurs neufs ou réparés. Les régulateurs électroniques doivent être réglés avec un minimum de 2 % de statisme de régime afin de garantir un partage de charge en kilowatts satisfaisant. Si l'on a besoin d'une régulation de régime plus serrée, il faut alors installer un système de partage de la charge isochrone. AUGMENTATION DU Différence de réglage de niveau Faire marcher chaque COURANT DÉSÉQUILIBRÉ de statisme parallèle. alternateur de manière LORSQUE LA CHARGE Différence de régulation de la individuelle et appliquer une AUGMENTE tension de sans charge à pleine charge à environ 25 %, 50 % et charge des AVR. 100 % de pleine charge. Tester la tension sur chaque charge et Ces réglages sont des facteurs comparer les valeurs avec les de contribution majeure pour les autres alternateurs. Ajuster les caractéristiques de systèmes de commande pour charge/tension de la machine, supprimer les différences de et, de ce fait, ils doivent être les régulation. mêmes que les caractéristiques des machines avec lesquelles Répéter l'opération avec autant elles sont en parallèle. de charge inductive que possible c'est-à-dire avec les moteurs, les transformateurs, etc. Ajuster les déclencheurs de statisme parallèle pour atteindre un partage égal de la charge inductive. FAIBLE RÉGULATION DE LA Statisme parallèle excessif dans Pour un régulation normale de TENSION LORSQUE LES le circuit. la tension comme machine MACHINES TOURNENT fonctionnant seule, un SEULES. interrupteur doit être monté sur le transformateur de statisme parallèle. (S1-S2) Il faut clairement le repérer avec une étiquette fonctionnement Simple et Parallèle sur le panneau. PUISSANCE Les caractéristiques Au moins 2 % de statisme DÉSÉQUILIBRÉE, LES électroniques de statisme de moteur sont essentiels pour un MOTEURS 'BROUTENT ' EN régime de régulation moteur partage de kw (courant actif). Si MONTAGNE. sont réglées sur des valeurs l'on a besoin d'une régulation de trop élevées. régime 1 % ou moins, il faut alors installer un régulateur électronique et un système de partage de la charge isochrone. 86 A041C261 (5e édition)91 9.6 Recherche de pannes du régulateur AVR Cette section donne des conseils généraux sur les anomalies de diagnostic sur les AVR. D'autres guides de recherche de pannes sont indiqués sous Instructions de spécifications, d'installation et de réglages ou dans le manuel d'utilisation spécifique du modèle de l'avr. Le régulateur AVR est doté d'un circuit de protection qui fonctionne en conditions d'anomalies après 8 secondes environ (le délai exact dépend du type de régulateur AVR utilisé). Le circuit supprime l'excitation de l'alternateur, provoquant une chute de la tension de sortie et se verrouille jusqu'à ce que l'alternateur soit arrêté puis relancée. Le concepteur de systèmes doit s'assurer que les fonctionnalités sont compatibles avec la protection du système globalement. Symptôme LA TENSION N'AUGMENTE PAS AU DÉMARRAGE. LA TESNION AUGMENTE AU DÉMARRAGE MAIS AVEC DES VALEURS ÉRONÉES. LA TENSION AUGMENTE TRÈS LENTEMENT AU DÉMARRAGE. LA TESNION AUGMENTE AU DÉMARRAGE AVEC DES VALEURS ÉLEVÉES. LA TESNION AUGMENTE AU DÉMARRAGE AVEC DES VALEURS ÉLEVÉES PUIS CES DERNIÈRES CHUTENT. LA TENSION EST NORMALE PUIS CHUTE À UNE VALEUR FAIBLE PENDANT LE FONCTIONNEMENT. LA TENSION EST INSTABLE EN TOURNANT SANS CHARGE OU EN CHARGE LA TENSION CHUTE À UNE VALEUR FAIBLE LORSQUE LA CHARGE EST APPLIQUÉE. Action Contrôler la liaison K1:K2 sur le régulateur AVR ou les bornes auxiliaires. Remplacer si besoin est et redémarrer. Contrôler le réglage du potentiomètre de commande (en volts) du régulateur AVR. Corriger si nécessaire Contrôler le déclencheur manuel le cas échéant. Régler au besoin. Contrôler le régime de l'alternateur - Corriger si besoin est et redémarrer. Contrôler le témoin AVR UFRO. S'il est allumé, cf. la procédure de réglage UFRO. Vérifier que l'alternateur accélère bien comme prévu : - Corriger si besoin est et redémarrer. Contrôler le réglage de la rampe ajustable. Corriger si besoin est et redémarrer. Contrôler le câblage de l'avr avec le schéma de câblage. Contrôler le câblage de l'avr avec le schéma de câblage. Contrôler la charge de l'alternateur. Contrôler le système de correction (cf. Entretien et maintenance). Vérifier si le régime de l'alternateur est stable. - Corriger si besoin est et redémarrer. Contrôler le câblage de l'avr avec le schéma de câblage. Ajuster lentement la commande de stabilité AVR dans le sens horaire et de manière continue. Vérifier que le régime de l alternateur ne baisse pas lorsque la charge est appliquée. - Corriger si besoin est et redémarrer. Contrôler le témoin AVR UFRO. S'il s'allume lorsque la charge est appliquée, se reporter à la procédure de réglage. Si tous les tests et contrôles indiqués plus haut ne permettent pas de détecter la panne de l alternateur, cela peut signifier que le régulateur AVR est défectueux. L'AVR ne dispose pas de pièces nécessitant un entretien. Il faut alors remplacer le régulateur AVR par un neuf d'origine STAMFORD Procédure de réglage UFRO 1. Arrêter l'alternateur. 2. Vérifier si la liaison de sélection AVR UFRO est bien réglée sur la fréquence requise pour l'application. A041C261 (5e édition) 8792 3. Démarrer l'alternateur et le faire passer en mode sans charge à régime nominal. 4. Si la tension est maintenant correcte et si le voyant UFRO est éteint, revenir à la procédure de recherche de panne. 5. Si le témoin UFRO est allumé, continuer comme suit. 6. Régler la commande UFRO entièrement dans le sens horaire. 7. Régler le régime de l'alternateur au seuil UFRO désiré (en général à 95 % du régime nominal). 8. Régler la commande UFRO lentement dans le sens anti-horaire jusqu'à que le témoin UFRO s'allume. 9. Faire revenir un peu la commande sans le sens horaire jusqu'à ce que le témoin s'éteigne. 10. Le réglage UFRO est maintenant correct - revenir à la procédure de recherche de panne. 88 A041C261 (5e édition)93 10 Identification des pièces 10.1 Alternateurs P80 A041C261 (5e édition) 8994 TABLEAU 20. PIÈCES ET FIXATIONS DES P80 Références Composants Fixations Références Couple (Nm) 1 Carter d'arrivée d'air M Maillage d'arrivée d'air Support ENM (poids de 295 kg) M Stator d'excitation M Support EM M Adapatateur EM(1 palier) M Porte-palier EM (2 paliers) (poids de 111 M kg) 8 Carter sup. de sortie d'air EM M Carter inf. de sortie d'air EM Rotor de PMG M Stator de PMG M6 4 9,4 12 Cache de palier ENM M Patte de graissage de palier ENM Palier ENM Cartouche de palier ENM M Bloc de rectification Rotor d'excitation Bloc de rotor (2 paliers) Cartouche de palier EM (2 paliers) M Palier EM (2 paliers) Cache de palier DE (2 paliers) M Bloc de rotor (1 palier) Moyeu d'accouplement EM (1 palier) Disques d'accouplement (1 palier) M Ventilateur Bague de serrage de ventilateur M ,5 27 Bloc de piège à graisse M Entrée de filtre à air M Panneau d'entrée de filtre à air Carter à volets d'entrée de filtre à air A041C261 (5e édition)95 10.2 Pièces et fixations des boîtiers de connexion LV TABLEAU 21. PIÈCES ET FIXATIONS Références Composants Fixations Couple (Nm) 1 Plaque de base du boîtier de connexions M8 x Panneau d'extrémité de boîters de connexions - M8 x extrémité motrice 3 Équerre M8 x Boîtier de connexions M8 x Boîtiers de connexions auxiliaires M8 x Couvercle de boîtier de connexions M8 x Plaques de glands M6 x Support de montage anti-vibration M Montage anti-vibration (AVM) Panneau de boîtiers de connexions auxiliaires M8 x Régulateur automatique de tension (AVR) M8 x (agencement type) 12 Cache du boîtier de connexions auxiliaires M8 x Transformateur de courant - - A041C261 (5e édition) 9196 Références Composants Fixations Couple (Nm) 14 Goujon de transformateur Écrou de transformateur M Vis de serrage isolant M8 x Vis de fixation de barre omnibus M8 x Panneau d'entrée d'air M8 x Pièces et fixations de boîtiers de connexions MV/HV TABLEAU 22. PIÈCES ET FIXATIONS Références Composants Fixations Couple (Nm) 1 Plaque de base du boîtier de connexions M8 x Panneau d'extrémité de boîters de connexions - M8 x extrémité motrice 3 Équerre M8 x Boîtier de connexions M8 x Boîtiers de connexions auxiliaires M8 x Couvercle de boîtier de connexions M8 x A041C261 (5e édition)97 Références Composants Fixations Couple (Nm) 7 Plaques de glands M6 x Support de montage anti-vibration M Montage anti-vibration (AVM) Panneau de boîtiers de connexions auxiliaires M8 x Régulateurs automatiques de tension (AVR) M8 x Cache du boîtier de connexions auxiliaires M8 x Transformateur de courant Goujon de transformateur Écrou de transformateur M Vis de serrage isolant M Plaques de glands M6 x Isolaleur de borne M Support de câbles Isolation de transformateur M8 x A041C261 (5e édition) 9398 Page laissée vide intentionnellement. 94 A041C261 (5e édition)99 11 Données techniques REMARQUE Comparer les mesures avec le certificat de test fourni avec l'alternateur Paramètres LV804 Tensions aux bornes (V) Résistance de bobinage à 20 C Alternateur Fréquence (Hz) Phase à phase, L-L Résidus types 6,7,8 (E1, E2, E3) principal, L-L 6,7,8 Normal E1, E2, E3 Stator d'excitation (ohms) Rotor d'excitation L-L (ohms) Rotor principal (ohms) Stator principal phase à neutre, L-N (milliohms) Stator PMG, L-L (ohms) LV804R LV804S LV804T / ,5 0,076 1,32 0,67 3, ,5 0,076 1,32 1,58 3, / ,5 0,076 1,32 0,67 3, / ,5 0,076 1,32 0,97 3, / ,5 0,076 1,40 0,54 3, , ,40 1,45 3, / ,5 0,076 1,40 0,54 3, / ,5 0,076 1,40 0,76 3, / ,5 0,076 1,50 0,44 3, ,5 0,076 1,50 1,15 3, ,5 0,076 1,50 0,44 3, / ,5 0,076 1,50 0,71 3,8 250 A041C261 (5e édition) 95100 Tensions aux bornes (V) Résistance de bobinage à 20 C Alternateur Fréquence (Hz) Phase à phase, L-L Résidus types 6,7,8 (E1, E2, E3) principal, L-L 6,7,8 Normal E1, E2, E3 Stator d'excitation (ohms) Rotor d'excitation L-L (ohms) Rotor principal (ohms) Stator principal phase à neutre, L-N (milliohms) Stator PMG, L-L (ohms) LV804W LV804X LV804Y / ,092 1,47 0,33 3, ,092 1,47 0,88 3, / ,092 1,47 0,33 3, / ,092 1,47 0,48 3, / ,092 1,63 0,26 3, / ,092 1,63 0,26 3, / ,092 1,63 0,37 3, ,092 1,69 0,66 3, A041C261 (5e édition)101 11.2 Paramètre MV804 Tension aux bornes Résistance de bobinage à 20 C Alternateur Fréquence (Hz) Phase à phase, L-L (kv) Résidus types 6,7,8 (E1, E2, E3) (V) principal, L-L (V) Normal 6,7,8 (E1,E2,E3) (V) Stator d'excitation (ohms) Rotor d'excitation, L-L (ohms) Rotor principal (ohms) Stator principal Phase à neutre, L-N (ohms) Stator PMG, L-L (ohms) MV804X MV804W MV804T MV804S MV804R , ,5 0,076 1,32 0,0343 3, , ,5 0,076 1,32 0,0343 3, , ,5 0,076 1,40 0,0339 3, , ,5 0,076 1,40 0,0339 3, , ,5 0,076 1,50 0,0286 3, , ,5 0,076 1,50 0,0286 3, , ,092 1,47 0,0194 3, , ,092 1,47 0,0194 3, , ,092 1,63 0,0154 3, , ,092 1,63 0,0154 3,8 250 A041C261 (5e édition) 97102 11.3 Paramètres HV804 Tension aux bornes Résistance de bobinage à 20 C Alternateur Fréquence (Hz) Phase à phase, L-L (kv) Résidus types 6,7,8 (E1, E2, E3) (V) principal, L-L (V) Normal 6,7,8 (E1,E2,E3) (V) Stator d'excitation (ohms) Rotor d'excitation, L-L (ohms) Rotor principal (ohms) Stator principal Phase à neutre, L-N (ohms) Stator PMG, L-L (ohms) HV804R HV804S HV804T , ,5 0,076 1,32 0,1489 3, , ,5 0,076 1,32 0,1636 3, , ,5 0,076 1,32 0,4716 3, , ,5 0,076 1,32 0,6007 3, , ,5 0,076 1,32 0,1489 3, , ,5 0,076 1,32 0,6736 3, , ,5 0,076 1,40 0,1243 3, , ,5 0,076 1,40 0,1549 3, , , ,40 0,3833 3, , ,5 0,076 1,40 0,4903 3, , ,5 0,076 1,40 0,1243 3, , ,5 0,076 1,40 0,5554 3, , ,5 0,076 1,50 0,1068 3, , ,5 0,076 1,50 0,1305 3, , ,5 0,076 1,50 0,2981 3, , ,5 0,076 1,50 0,4022 3, , ,5 0,076 1,50 0,1068 3, , ,5 0,076 1,50 0,4484 3, A041C261 (5e édition)103 Tension aux bornes Résistance de bobinage à 20 C Alternateur Fréquence (Hz) Phase à phase, L-L (kv) Résidus types 6,7,8 (E1, E2, E3) (V) principal, L-L (V) Normal 6,7,8 (E1,E2,E3) (V) Stator d'excitation (ohms) Rotor d'excitation, L-L (ohms) Rotor principal (ohms) Stator principal Phase à neutre, L-N (ohms) Stator PMG, L-L (ohms) HV804W HV804X , ,092 1,47 0,0668 3, , ,092 1,47 0,0888 3, , ,092 1,47 0,2368 3, , ,092 1,47 0,3294 3, , ,092 1,47 0,0668 3, , ,092 1,47 0,3724 3, , ,092 1,63 0,0526 3, , ,092 1,63 0,0717 3, , ,092 1,63 0,1943 3, , ,092 1,63 0,2540 3, , ,092 1,63 0,0526 3, , ,092 1,63 0,2868 3,8 250 A041C261 (5e édition) 99104 Page laissée vide intentionnellement. 100 A041C261 (5e édition)105 12 Pièces d'entretien Nous recommandons d'utiliser des pièces de rechange STAMFORD d'origine fournies par des points de service agréés. Consulter le site pour plus de détails sur le point de service le plus proche, Service après-vente Téléphone : +44 (0) Commandes de pièces En cas de commande de pièces, noter le numéro de série ou le numéro d'identification de l'appareil et le type accompagné de la description de la pièce. Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque constructeur ou sur la carcasse Service client Les ingénieurs du SAV Cummins Generator Technologies sont des professionnels expérimentés, bien entraînés afin de fournir le meilleur service possible. Notre service mondial comprend : Mise en service des génératrices a.c. sur site Une maintenance et une surveillance des paliers sur site Contrôles d'intégrité de l'isolation sur site Configuration des régulateurs AVR & accessoires sur site Pièces de rechange conseillées Il est conseillé de garder un kit de pièces de rechange près de l'alternateur en cas d'applications critiques. Pièces MA330 AVR E DM110 AVR E Kit de replacement redresseur (6 diodes, 2 RSK6001 varistors) Outil de dépose du support ENM (AF2127) Schémas AF5729 Extracteur de palier EM (AF1760) Schémas C4776 Extracteur de palier ENM (AF1761) Schémas C4777 Pâte anti-gel Graisse Référence Paliers A041C261 (5e édition) 101106 Pièces EM NDE Noyaux R.S.T Noyaux W.X.Y Graisse Klüber Asonic GHY72 Tous les tests sur les paliers et les durées de vie calculées ont été effectués et calculées avec la graisse Klüber Asonic GHY A041C261 (5e édition)107 13 Mise au rebut après fin de vie Des sociétés spécialisées dans la récupération de matériaux et de ferraille se chargent de la récupération de la plupart des composants en fer, en acier et en cuivre de la génératrice. Contacter le service clientèle pour de plus amples informations à ce sujet Matériaux recyclables Séparer mécaniquement les matériaux de base, le fer, le cuivre et l'acier. Enlever la peinture, les résines polyester et les rubans isolants et/ou les résidus de plastique de tous les composants. Les jeter aux ordures Il est alors possible de recycler le fer, l'acier et le cuivre Composant nécessitant un traitement spécialisé Enlever les câbles électriques, les accessoires électroniques et les matériaux en plastique de l alternateur. Ces composants nécessitent un traitement spécial pour enlever les ordures du matériau recyclable. Transmettre les matériaux recyclables aux sociétés de récupération Matériaux destinés aux ordures Éliminer les matériaux destinés aux ordures et issus des deux procédures indiquées plus haut via une société spécialisée dans la récupération des ordures. A041C261 (5e édition) 103108 Page laissée vide intentionnellement. 104 A041C261 (5e édition)109 110 Copyright 2014, Cummins Generator Technologies Ltd. Tous droits réservés. Cummins et le logo de Cummins sont des marques déposées de Cummins Inc. Montrer encore
INSTRUCTIONS D UTILISATION Pompe centrifuge ME Pompe centrifuge monocellulaire, aspiration axiale et refoulement vertical tangentiel Installation Fonctionnement Maintenance PCN=71576387 02/13 (F) Notice Plus en détail Moteurs à torque complets SIMOTICS T- 1FW3. Technologie des entraînements Moteurs à torque complets SIMOTICS T-1FW3. Introduction
Moteurs à torque complets SIMOTICS T- 1FW3 Introduction 1 Instructions de sécurité générales 2 Description 3 Technologie des entraînements Moteurs à torque complets SIMOTICS T-1FW3 Instructions de service Plus en détail ÉDITION POUR L'UE MANUEL DE L'UTILISATEUR, capenergie@gmail.com www.capenergie.eu. Tél : 04 67 56 77 91. 34150 La Boissière
MANUEL DE L'UTILISATEUR, ÉDITION POUR L'UE Installation Opération Maintenance Distributeur : Cap Energie Mas d'ahlem 34150 La Boissière Tél : 04 67 56 77 91 capenergie@gmail.com www.capenergie.eu Fabriqué Plus en détail Cahier technique n 196
Collection Technique... Cahier technique n 196 Génération électrique intégrée aux sites industriels et bâtiments commerciaux T. Hazel Les Cahiers Techniques constituent une collection d une centaine de Plus en détail Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! Pico 350 cel puls pws Pico 350 cel puls pws vrd (AUS) Pico 350 cel puls pws vrd (RU)
Manuel d'utilisation Postes de soudage Pico 350 cel puls pws Pico 350 cel puls pws vrd (AUS) Pico 350 cel puls pws vrd (RU) Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com Plus en détail Motors Energy Automation Coatings. Variateur de Vitesse CFW-10. Manuel d'utilisation
Motors Energy Automation Coatings Variateur de Vitesse CFW-10 Manuel d'utilisation GUIDE DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE Série: CFW-10 Logiciel: Version 2.0X et 2.2X Langue: Français Document: 10002451664/00 Plus en détail GENERATEURS PHOTOVOLTAIQUES RACCORDES AU RESEAU SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
GENERATEURS PHOTOVOLTAIQUES RACCORDES AU RESEAU SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS Guide pratique à l usage des bureaux d étude et installateurs Version 01/06/06 Plus en détail Table des matières Signaux de. Urgence. Commandes. Conduite. Programme. Information. Index
Table des matières Signaux de Urgence Commandes Conduite Programme Information Index 1 2 3 4 5 6 7 Table des matières 2012 Paccar Inc - Tous droits réservés Ce manuel illustre et décrit le fonctionnement Plus en détail MANUEL D UTILISATION
USER MANUAL MANUEL D UTILISATION Table des matières Introduction 45 1. Indications d utilisation 46 2. Contre-indications 46 3. Mises en garde 46 4. Précautions 48 5. Effets indésirables 50 6. Instructions Plus en détail Moteurs marins Nanni. Manuel d utilisation N2.10 N2.14 N3.21. Modèles
Moteurs marins Nanni Manuel d utilisation Modèles N2.10 N2.14 N3.21 English You can download a copy of this manual in English on nannidiesel.com. Français Vous pouvez télécharger ce manuel en Français Plus en détail Manuel d'utilisation
Rider 15V2 Manuel d utilisation Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD Lire attentivement et bien assimiler le manuel d utilisation avant d utiliser la machine. French SOMMAIRE Sommaire SOMMAIRE Sommaire... 2 Plus en détail Systèmes d entraînement \ Systèmes d automatisation \ Intégration de systèmes \ Services. Manuel. MOVITRAC LTP B Sécurité fonctionnelle
Systèmes d entraînement \ Systèmes d automatisation \ Intégration de systèmes \ Services Manuel MOVITRAC LTP B Sécurité fonctionnelle Version 10/2013 20225768 / FR SEW-EURODRIVE Driving the world Sommaire Plus en détail Pour l'installateur. Notice d'installation et de maintenance. ecotec plus. Chaudière gaz murale à condensation VC 656/4 BEFR
Pour l'installateur Notice d'installation et de maintenance ecotec plus Chaudière gaz murale à condensation BEFR VC 656/4 Table des matières Table des matières Remarques relatives à la documentation... Plus en détail ACTIVE. Manuel d application Variateur de fréquence 230V / 400V 0.55 kw... 65.0 kw
ACTIVE Manuel d application Variateur de fréquence 230V / 400V 0.55 kw... 65.0 kw Informations générales sur la documentation Cette documentation est valable pour les variateurs des séries ACT 201 et Plus en détail convertisseurs de fréquence manuel d'utilisation complet
vacon 10 convertisseurs de fréquence manuel d'utilisation complet Document code : DPD00077A Last edited : 31.10.2008 1. Sécurité...4 1.1 Mises en garde...4 1.2 Instructions de sécurité...6 1.3 Mise à la Plus en détail Instructions de montage avec notice d'utilisation et données techniques
BA 4.1 - MRL Servomoteurs pneumatiques 1/4 de tour Type EB4.1 - EB12.1 SYD double effet Type EB5.1 - EB12.1 SYS simple effet Exemples de représentation, toutes les variantes ne sont pas représentées! Instructions Plus en détail Guide technique N 11 Instructions relatives à la construction d'un ensemble à basse tension conforme aux normes IEC 61439 parties 1 et 2
Guide technique N 11 Instructions relatives à la construction d'un ensemble à basse tension conforme aux normes IEC 61439 parties 1 et 2 Énergie et productivité pour un monde meilleur Guide technique Plus en détail MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION FR POÊLE À PELLETS GIÓ Traduction des instructions rédigées dans la langue originale INDEX INDEX... II INTRODUCTION...1 1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE...2 Plus en détail Guide de l utilisateur ASI 8-15 kva Sortie 230V, 50/60 Hz Entrée mono ou triphasé
Chapitre R Recommandations pour l amélioration 1 2 3 4 5 Sommaire La distribution BT R2 1.1 Terminologie et définitions R2 1.2 La protection des personnes et la CEM R2 1.3 Les schémas de liaisons à la Plus en détail Manuel d'utilisation Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Française
Manuel d'utilisation Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Lire attentivement et bien assimiler le manuel d utilisation avant d'utiliser la machine. Française SOMMAIRE Mode d emploi pour Rider 11 Plus en détail La solution idéale pour l acquisition de données, la sécurité des données et la tranquillité d esprit... choisir
et eztrend QXe Enregistreurs Minitrend Enregistreurs QX, Multitrend SX Afficher, stocker et envoyer des données en toute sécurité La solution idéale pour l acquisition de données, la sécurité des données Plus en détail calormatic 630 FR, CHfr, BEfr Notice d'emploi et d'installation
Pour l'installateur/pour l'utilisateur Notice d'emploi et d'installation calormatic 630 Système de régulation à bus modulaire pour une régulation commandée par les conditions atmosphériques FR, CHfr, BEfr Plus en détail 15 LD 225 15 LD 315 15 LD 350 15 LD 400 15 LD 440
MANUEL DE REPARATION moteurs série 15LD,réf. 15 LD 225 15 LD 315 15 LD 350 15 LD 400 15 LD 440 6 ème edition REDIGÉ PAR TECO/ATL CODE LIVRE 1 PREFACE Nous avons fait le possible pour donner dans ce manuel Plus en détail Mode d'emploi DSEclinical Typ 5197. En toute sécurité.
Mode d'emploi DSEclinical Typ 5197 En toute sécurité. Distribution : KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tél. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Fabricant : Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring Plus en détail Sonde de niveau LP30. Notice de montage et d'entretien
4024750/13 IM-P402-44 AB Indice 13 07.12 Sonde de niveau LP30 Notice de montage et d'entretien 1. Informations de sécurité 2. Informations générales du produit 3. Installation 4. Câblage 5. Procédure de Plus en détail Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau
Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau Guide pratique à l usage des bureaux d études et installateurs Plus en détail Appareillage isolé à l'air avec appareils de connexion à vide
TABLEAUX À ISOLEMENT DANS L AIR PIX 7 4 kv Appareillage isolé à l'air avec appareils de connexion à vide Montage Exploitation Maintenance N AMTNoT 060-0 Edition 03/009 Notice Technique AREVA T&D AREVA Plus en détail Système Everest XLG3 VideoProbe
Système Everest XLG3 VideoProbe Guide d'utilisation ii GE Inspection Technologies XLG3 Système VideoProbe Copyright 2010 GE Inspection Technologies, LP. Tous droits réservés. Toute reproduction ou duplication, Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back