Source: http://www.druckgeraete-online.de/seiten/news/news_file6005.htm
Timestamp: 2018-08-15 05:27:34
Document Index: 376050443

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 2', '§ 15', '§ 15', '§ 15', '§ 15']

Anlagen nach BetrSichV
Der Begriff "Anlage" im Fokus der Betriebssicherheitsverordnung
Sichere Anlagen durch Berücksichtigung von Wechselwirkungen
von Andreas Küppers, Dipl.-Ing.
1. Anlagen nach BetrSichV
Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) hat den Begriff "Anlage" einen besonderen Stellenwert gegeben. Die bisherige Komponentenbetrachtung, die in der Regel nur Teile einer Gesamtanlage erfasste, wurde durch eine ganzheitliche Systembetrachtung abgelöst.
Gemäß den Begriffsbestimmungen in § 2 BetrSichV setzt sich eine (Gesamt-) Anlage aus mehreren Funktionseinheiten zusammen, die gegenseitig in Wechselwirkung stehen und deren sicherer Betrieb von dieser Wechselwirkung bestimmt wird. Zu den Anlagen gehören auch überwachungsbedürfitge Anlagen im Sinne des § 2 Nr. 30 Produktsicherheitsgesetzes. Anlagen im Sinne der BetrSichV können kleine Druckbehälteranlagen (z. B. Druckluftanlagen) bis komplexen verfahrenstechnische Anlagen oder auch komplexe Maschinenanlagen sein. Innerhalb der Anlage werden alle Anlagenteile miterfasst, die für den sicheren Anlagenbetrieb erforderlich sind.
2. Umfang von Anlagen
a) Druckbehälteranlage
Die vollständige Funktionseinheit einer Druckbehälteranlage besteht aus Druckbehältern, Rohrleitungen, Ausrüstungsteilen mit Sicherheitsfunktion und drucktragende Ausrüstungsteilen, Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen einschließlich aller gegebenenfalls an drucktragenden Teilen angebrachte Elemente wie z. B. Flansche, Stutzen, Kupplungen, Tragelementen oder Hebeösen.
b) Dampfkesselanlage
Eine Dampfkesselanlage umfasst die Mindestbaugruppe bestehend aus (siehe Leitlinie 3/4 der DGRL):
- mind. ein Kessel
- alle druckhaltenden Bauteile ab dem Speisewasserzulauf (einschließlich Speisewasserventil)
- Dampf- und Heißwasserauslauss einschl. Frischdampf- oder Heißwasserventil oder falls kein Ventil vorhanden ist, der ersten Rundnaht bzw. der erste Flansch in Richtung der außenverbindenden Rohrleitung nach dem Austrittssammler
- alle Vorwärmer und Zwischenüberhitzer, bei denen die Gefahr der Überhitzung besteht und die nicht durch den Einbau von Absperrventilen vom Hauptsystem getrennt werden können
- Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion und die Rohrleitung zum Kessel
- Rohrleitungen zum Kessel, die z. B. dem Entleeren, den Erhitzen bis einschließlich der jeweiligen Absperrventile, die vom Kessel weg führt.
Weiter gehören zur Dampfkesselanlage alle weiteren überwachungsbedürftigen Druckgeräte (soweit sie absperrbar und nicht Bestandteil der Mindestbaugruppe sind) wie z. B. Zwischenüberhitzer, Überhitzer, Vorwärmer und durch deren Versagen oder Fehlfunktion eine Gefahr für den Dampfkessel ausgehen kann.
c) Füllanlagen
Hierzu gehören alle Anlagenteile, die für den sicheren Betrieb der Anlage erforderlich ist. Zu der Füllanlage gehören auch die Vorratsbehälter aus denen das Gas entnommen wird oder ggf. auch Pufferbehälter.
Der Umfang der Erdgastankstellen ergibt sich aus der TRG 406.
d) Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
Zu Anlagen ind explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Anlagen) gerhören:
- alle Geräte, Schutzsysteme oder Sicherheits-, Kontroll- oder Regeleinrichtungen nach RL 94/9/EG, die in einem funtionalen Zusammenhang stehen und deren Versagen oder Fehlfunktion direkt oder über Beeinflussung eines anderen Bauteils zu einer Explosion führen kann
- alle Einrichtungen innerhalb und außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche, die für den sicheren Betrieb der Geräte, Schutzsysteme oder Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen nach RL 94/9/EG erforderlich sind, insbesondere Mess-, Steuer und Regeleinrichtungen
- das diese Bauteile verbindende Installationsmaterial ( z. B. Kabel, Klemmkasten, Kanäle für Zündschutzgas).
3. Wiederkehrende Prüfungen
Der Hersteller hat sowohl für die Anlagenteile als auch für die (Gesamt-) Anlage die Prüffrist zu ermittlen und für die Prüfungen die jeweils besonderen Anforderungen zu berücksichtigen.
Die in § 15 Abs. 5 genannten Höchstfristen für Drückgeräteanlagen gelten nicht für die (Gesamt-) Anlage. Für Druckgeräteanlagen ergeben sich hierfür nachstehende Anforderungen (siehe Tabelle):
Tabelle: wiederkehrende Prüfungen für die Anlage und Anlagenteile
Aktion Anlagenteil
§ 15 Abs. 5 Anlagenteil
wer die Prüfung nach § 15
durchführen darf
ZÜS befP ZÜS
(wenn mind. 1
Prüfung durch ZÜS)
durchführen darf befP befP befP
(wenn alle
Prüfung durch befP)
Prüfung in bestimmten Fristen Ja Ja Ja
ordnungsgemäßer Zustand
hinsichtlich des Betriebes Ja Ja Ja
techn. Prüfung nach Prüfregeln Ja Ja Ja
Ordnungsprüfung Ja Ja Ja
(falls erforderlich) Ja falls
erfordrlich Nein
innere Prüfung Ja falls
erforderlich Nein
Festigkeitsprüfung Ja falls
Prüffristen Prüffristen durch den
Betreiber ermitteln Ja Ja Ja
durchführen Ja Nein Ja
auf Grund Herstellerinormation
sowie Erfahrung mit Beschickungs-
gutes mit der Betriebsweise
Höchstfristen § 15 beachten
Prüffristenmitteilung an Behörde
(1) Betriebssicherheitsverordnung
(2) LASI Leitlinien zur Betriebssicherheitsverordnung
(3) Leitlinien zur Druckgeräterichtlinie