Source: http://docplayer.fi/443185-Sisaymparistotavoitteiden-asettaminen-ja-sisaympariston-laadun-seuranta.html
Timestamp: 2016-10-21 14:02:52+00:00
Document Index: 14881547

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA
SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA
Download "SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA"
1 SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA Maija Virta, FIGBC ja Risto Kosonen, Halton Oy 1 YHTEENVETO 1.1 Tavoite Sisäympäristöindikaattoreilla varmistetaan käyttäjien terveys ja hyvinvointi rakennuksessa sekä rakennuksen kunnon säilyminen. Indikaattoreita tarvitaan rakentamisvaiheessa tavoitteiden asettamiseen, ensimmäisen käyttövuoden aikana tavoitteiden saavuttamisen varmentamiseen, ja elinkaaren aikana sisäympäristön laadun seurantaan. Lisäksi käyttäjätyytyväisyyskyselyjen avulla voidaan tunnistaa ongelmia teknisten järjestelmien toiminnassa tai esimerkiksi tilojen käyttötarkoituksen muutoksista johtuvia vääriä toiminta-arvoja. Kun ongelmat tunnistetaan, ne voidaan poistaa jo ennen kuin ne aiheuttavat merkittäviä haittavaikutuksia esimerkiksi käyttäjien sairastumisina tai rakenteiden vaurioitumisena. 1.2 Indikaattorit Rakennuksen hankevaiheen indikaattori joko uudisrakennukselle tai peruskorjaukselle on: Sisäilmaluokka (yksilöllinen: S1 tai hyvä: S2). Lisäksi on hyvä asettaa tavoitteet: Rakennusmateriaalipäästöille (erittäin vähäpäästöisiä: M1-luokka); Tuloilman suodatusluokalle (tavoitteena korkea tai hyvä sisäilman laatutaso); Rakennustöiden kosteuden- ja puhtaudenhallinnalle. Ensimmäisen käyttövuoden aikana olosuhteet varmennetaan seuraavilla indikaattoreilla: Todellinen tyytymättömien osuus lämpöolosuhteisiin, ilman laatuun, valaistukseen ja akustiseen yksityisyyteen (tavoite alle 25 % käyttäjistä); Lämpöolosuhteiden ja ilman laadun pysyvyys (80 95 % käyttöajasta); Mikäli rakentamisen aikana ei ole kiinnitetty huomiota sisustusmateriaaleihin ja tuloilman suodatukseen, tulee rakennuksesta mitata: o Ammoniakkipitoisuus; o Formaldehydipitoisuus; o Sisäilman pienhiukkaspitoisuus; Radon-alueilla mitataan radonpitoisuus. Käyttäjätyytyväisyys määritetään käyttäjätyytyväisyyskyselyllä. Teknisten järjestelmien toimintaedellytykset varmennetaan tekemällä järjestelmien käyttöönotto eri vuodenaikoina. Kuva 1. Eri toimenpiteiden merkittävyys hankevaiheessa ja ensimmäisenä käyttövuonna. 12 Sisäympäristön laatutasoa seurataan elinkaaren aikana säännöllisesti 1 3 vuoden välein: Todellinen tyytymättömien osuus lämpöolosuhteisiin, ilman laatuun, valaistukseen ja akustiseen yksityisyyteen (tavoite alle 25 % käyttäjistä) Lämpöolosuhteiden ja ilman laadun pysyvyys (80 95 % käyttöajasta) Käyttäjätyytyväisyys määritetään käyttäjätyytyväisyyskyselyllä ja säännöllisellä. Mikäli yli 25 % käyttäjistä on tyytymättömiä, käyttäjillä on merkittäviä sisäympäristöön liittyviä oireita tai käyttäjäpalautetta saadaan järjestelmien toimimattomuudesta, tulee rakennuksessa suorittaa tarkempi katselmus ja mittauksia syiden selvittämiseksi. Lisäksi tulee säännöllisesti seurata sisäympäristöön liittyvää käyttäjäpalautetta (esimerkiksi sisäilmaryhmässä) ja katselmoida teknisten järjestelmien toiminta osana vuotuista kiinteistökatselmusta. Kuva 2. Eri toimenpiteiden merkittävyys rakennuksen elinkaaren aikana. 23 2 RAPORTIN TAUSTAA 2.1 VÄRKKI Vähähiilisen Rakennus ja Kiinteistöalan Indikaattorit VÄRKKI-projektin tavoitteena on kehittää suomalaiselle kiinteistö- ja rakennusalalle johtamiseen ja mittaamiseen soveltuvat indikaattorit, joilla voidaan varmistaa rakennuksen kestävä elinkaari. Indikaattoreita käytetään tavoitteiden asettamisessa (hanke, vuosisuunnittelu ja pitkäntähtäimen suunnittelu PTS) ja toiminnan ja suorituskyvyn mittaamisessa sekä vertailussa (eri vuodet / eri kiinteistöt). CEN TC 350: Sustainability Ympäristö EN Sosiaalinen Taloudellinen EN Global Reporting Intiative (GRI) Kaupalliset luokitustyökalut: BREEAM, DGNB, HQE LEED, VÄRKKI Ydinindikaattorit Tavoitetasot Laskentaohjeet RakMK D3 Energia- Todistus 2012 Esikuvana: Sisäilmastoluokitus Vapaaehtoinen edelläkävijyys Kansallinen lainsäädäntö Kestävä rakennus Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) 2018 / 2020 Kuva 3. VÄRKKI-projekti kannustaa vapaaehtoiseen edelläkävijyyteen. VÄRKKI-projektissa pääpaino on kestävässä kiinteistö- ja hankejohtamisessa, joka perustuu objektiivisesti mitattavien suureiden käyttämiseen. Tietoa kerätään hankevaiheessa suunnitteludokumenteista ja käyttövaiheessa itse kiinteistöstä ja sen käyttäjiltä. Kyseessä ei ole erillinen arviointityökalu, jossa eri toimenpiteet olisi valittu ja painotettu työkalun kehittäjän arvomaailman mukaan, vaan tavoitteiden saavuttamista arvioidaan mitattavilla suureilla vuosittain osana normaalia kiinteistöjohtamista (salkun hallinta, kiinteistökatselmus, jne.). Johtamisella pyritään: Parantamaan kiinteistön käytettävyyttä sekä käyttäjien hyvinvointia ja viihtyisyyttä; Ylläpitämään tai nostamaan kiinteistön arvoa; Pienentämään kiinteistön ylläpidon kuluja; Vähentämään ympäristöön kohdistuvaa rasitusta. VÄRKKI-projektilla on merkitystä sekä yksittäisen toimijan että yhteiskunnan kannalta. Suomen on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään 80 % vuoteen 2050 mennessä. Lähes 40 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy kiinteistöissä joten niiden vähennystarve merkittävä. Suomessa on noin rakennettua kiinteistöä. Nyt annetuilla uudis- ja korjausrakentamisen määräyksillä ei tulla saavuttamaan riittävää päästövähennystä (YM:n arvio 45 %), vaan sekä asuinrakennusten omistajien (suuri lukumäärä) että ammattimaisten kiinteistönomistajien tulee vapaaehtoisilla toimilla ja hyvällä kiinteistöjohtamisella tehdä määräyksiä suurempia päästöleikkauksia omassa kiinteistökannassaan. 34 KANSAINVÄLINEN LEED, BREEAM 0.7 % 10,000 Kustannus >30,000! Energiatodistus VÄRKKI 99.3 % KANSALLINEN 1.150,000 50,000 40,000 Omakotitalot Rivitalot Julkiset palvelurakennukset 150,000 Yksityiset palvelurakennukset Kuva 4. Kiinteistöjohtamisen tarve suomalaisessa rakennetussa ympäristössä. < ! Nyt jo voidaan osoittaa, että kestävillä periaatteilla johdetut kiinteistöt säilyttävät arvonsa tulevaisuudessa paremmin, joten kiinteistön arvon nousu maksaa investoinnit takaisin perinteistä kustannussäästöihin perustuvaa takaisinmaksuaikalaskentaa nopeammin. Esimerkiksi 10 % energiansäästö pienentää energiakustannuksia 2 /m 2 mutta samalla nostaa kiinteistön arvoa 1 % (tai estää sen alenemisen) eli esim. 35 /m 2. Kiinteistöjen arvon säilyminen on erityisen tärkeää vakuutus- ja eläkevakuutus-yhtiöissä, joissa merkittävä osa pääomasta on sidottu kiinteistöihin. Lisäksi pankkien kannalta kiinteistön arvoon liittyvät riskit ovat merkittäviä, koska kiinteistöt ovat usein lainan vakuutena. Yksityisen asunnonomistajan kannalta kiinteistön arvolla on myös merkitystä, mutta sen lisäksi korostuu elinkaarikustannustehokkuus. Parempi sisäja ulkoympäristö KESTÄVÄ RAKENNUS Pieni ympäristövaikutus: Terveellinen Viihtyisä Kaunis Energiatehokas Matalahiilinen Resurssitehokas Muunneltava Enemmän investointeja VUOKRALAINEN Kannattava liiketoiminta: Terveet, tyytyväiset työntekijät Tuottavampi työ Parempi brändi Palkkaa parempia työntekijöitä Pienempi energiankulutus Pienemmät ylläpitokustannukset Pienet CO 2 -päästöt KIINTEISTÖKEHITTÄJÄ Kannattava liiketoiminta: Parempi arvo / hinta Pienempi riski Helpompi saada rahoitusta Helpompi myydä Korkeampi vuokra Pidempi vuokrasopimus OMISTAJA Arvokkaampi kiinteistö: Pienempi riski Pienemmät elinkaarikustannukset Helpompi vuokrata Jatkuva tulovirta Osa yrityksen vastuullisuutta Pienempi kiinteistövero? Kasvava kysyntä Korkeampi hinta Kuva 5. Panostaminen kestävään rakentamiseen on kannattavaa liiketoimintaa kaikille. Suomen kansallisvarallisuuden arvo oli vuonna miljardia euroa. Tästä rakennusten osuus on 45 %. 1 % korkeampi kiinteistökannan arvo vastaa 3,5 miljardia euroa kansallisvarallisuudessa. VÄRKKI-projektin ensisijaisena kohderyhmänä on ollut ammattimainen kiinteistöjohtaminen (mm. kiinteistösijoitusyhtiöt, rakennuttajaorganisaatiot, rakennusliikkeet, konsulttitoimistot, vuokrataloyhtiöt), missä toimijoilla on ammattitaitoa ja taloudelliset resurssit hyvään ja kestävän periaatteiden mukaiseen johtamiseen. Asunto-osakeyhtiöissä päävastuun 45 johtamisesta kantaa hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa. Isännöitsijää lukuun ottamatta toimijat eivät yleensä ole kiinteistöjohtamisen ammattilaisia ja myös taloudelliset resurssit ovat niukempia erilaisten indikaattoreiden määrittelemiseksi ja mittareiden asentamiseksi. Siksi usein on aluksi järkevintä keskittyä vain muutamiin mittareihin. Omakotitalon rakennuttaminen ja omistaminen on kolmas selkeä kohderyhmä VÄRKKI-indikaattoreille, mutta sielläkin joudutaan yksinkertaistamaan monien mittareiden laskentaa lähinnä resurssija kustannussyistä. Kestävässä kiinteistö- ja hankejohtamisessa tulee ottaa huomioon seuraavat osa-alueet: Käyttäjien terveys ja hyvinvointi; Ympäristövaikutukset; Energiatehokkuus; Resurssien käyttö. Tässä hankkeessa päätettiin keskittyä sisäympäristön laatuun, energiatehokkuuteen, hiilijalanjälkeen sekä veden käyttöön ja jätteisiin. Mittareiden kehittämisessä tunnistettiin kolme eri pääprosessia: Kiinteistön kehittäminen (uudisrakentaminen tai peruskorjaus); Kiinteistön ylläpito; Kiinteistön käyttö. Indikaattorit valittiin niin, että niillä voidaan mitata eri osa-alueita kaikissa kolmessa prosessissa. Vaikka VÄRKKI-indikaattorit on määritetty suomalaiseen kiinteistö- ja rakentamisen johtamiseen, niiden tulee kuitenkin perustua kansainvälisiin standardeihin ja käytäntöihin, jotta suomalainen kiinteistöliiketoiminta pystyy jouhevasti integroitumaan osaksi kansainvälisiä kiinteistömarkkinoita. Lisäksi on tärkeää, että mahdollisimman moni raportointijärjestelmä käyttää samoja laskennan määritysperusteita, jotta samaa indikaattoria ei jouduta laskemaan eri periaatteilla eri raportointeja varten. VÄRKKI-indikaattorit pohjautuvat etupäässä eurooppalaisiin standardeihin (esim. CEN TC 350 standardit) ja kansainvälisiin käytäntöihin (esim. GRI-raportointi, LEED ja BREEAM). Jotta eri kiinteistöjä ja eri määrittelijöiden tuloksia voitaisiin vertailla kohtuullisella tarkkuudella, tulee laskennan / normittamisen periaatteet määritellä. Tämä mahdollistaa jatkossa myös kansallisten vertailuarvojen tuottamisen, joissa indikaattorit on määritetty sovittujen periaatteiden mukaan. VÄRKKI-projektin ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan yhtenäiset määritysohjeet energian, hiilijalanjäljen ja sisäympäristön indikaattoreille. Jatkossa ohjeistuksia tullaan luomaan myös muille resurssitehokkuuden indikaattoreille kuten vesi ja jätteet. Arvioinnin taustalla on aina elinkaarisuunnittelu ja arvioinnissa tulee ottaa kestävyys huomioon niin ympäristön kuin taloudellisten ja sosiaalisten näkökulmien osalta. Elinkaarisuunnittelussa tulee huomiota kiinnittää ainakin: Sisäympäristön laatuun ja käyttäjien terveyteen ja hyvinvointiin; Aiottuun käyttötarkoitukseen ja sen mahdollisiin muutoksiin elinkaaren aikana; Suunniteltuun käyttöikään (rakennuttajan / omistajan määrittelemä); Ympäristövaikutuksiin koko elinkaaren ajalla mukaan lukien purku ja materiaalien uudelleenkäyttö; Elinkaarikustannuksiin. Niin hanke- kuin käyttövaiheessakin tulee asettaa tavoitteita käyttäjätyytyväisyydelle, sisäympäristön laadulle, energian käytölle, hiilijalanjäljelle (rakennus / toiminta), veden kulutukselle ja jätteiden käsittelylle ja määrälle. Tavoitteiden toteutumista voidaan mitata niin suunnittelu- kuin käyttövaiheessakin. Kiinteistössä tarvitaan mittalaitteita mm. energian ja vedenkulutuksen mittaamiseen ja lisäksi erilaiset työkalut kuten BIM helpottavat tiedon keräämistä, analysointia ja tallentamista. Tiedon tulee olla koko elinkaaren ajalta helposti eri osapuolien hyödynnettävissä mm. suunnittelussa, kiinteistöjohtamisessa, salkun hallinnassa ja kiinteistön arvon määrityksessä. 56 VÄRKKI-projektissa pääpaino on ollut mahdollistaa yksittäisen kiinteistön ja kiinteistösalkun kestävä kehittäminen. Osassa indikaattoreita on jouduttu tekemään kompromisseja kansallisessa vertailtavuudessa kiinteistön toiminnan ja käytön kehittämisen eduksi. Normittamisessa on pääpaino eri vuosien vertailussa keskenään, ja toissijaisena tavoitteena on ollut vertailu eri rakennusten välillä (toisin kuin esim. E-luvun laskennassa RakMK D3:n mukaisesti). Ydinindikaattorit voidaan esittää kiinteistöpassissa, joka on vaihtoehtoinen tai täydentävä työkalu esittää kiinteistön suoritusarvot. Se on läpinäkyvä tapa viestiä suunnittelun aikaisista tavoitteista ja seurata niitä läpi rakennuksen elinkaaren. Kiinteistöpassi on yhdistetty rakennuksen syntymätodistus ja terveystodistus. Kiinteistöpassilla kuvataan suunnitteluvaiheessa valitut ydinindikaattorit ja lisäksi elinkaarisuunnittelu. Kuva 6. Kiinteistöpassi, jossa esitetään sekä suunnitellut ydinindikaattorit että vuosittain toteutuneet suoritusarvot. 2.1 Hyvä sisäympäristö Hyvä sisäympäristö on turvallinen ja terveellinen käyttäjille eikä se rasita itse rakennusta. Lisäksi hyvässä sisäympäristössä käyttäjät tuntevat olonsa viihtyisäksi. Hyvä sisäympäristö myös takaa työn paremman tuottavuuden, sillä työteho on parempi ja työntekijät ovat terveempiä. Hyvässä sisäympäristössä: Ilma on puhdasta hengitettäväksi; Tilassa ei ole häiritseviä hajuja; Ihmisen elimistö on lämpötasapainossa eli ihminen ei koe oloaan kuumaksi eikä kylmäksi; Tilassa ei ole häiritseviä ääniä; Puheäänet eivät häiritse keskittymistä; Työpisteissä on riittävä valaistus; Näkökentässä ei ole häikäiseviä pintoja. Yleisesti sisäympäristön laatua kuvataan fysikaalisilla suureilla kuten: Ilman lämpötila ( O C); Operatiivinen lämpötila, joka ottaa huomioon huoneilman lämpötilan lisäksi pintojen lämpötilat ( O C); Ilman nopeus (m/s); Ilman suhteellinen kosteus (%); Äänitaso (db); Valaistusvoimakkuus (lx); Hiilidioksidipitoisuus (ppm) jota käytetään yleisenä ilmanlaadun indikaattorina, vaikka 67 ei yleensä esiinny haitallisina pitoisuuksina sisäilmassa; Ilman hiukkaspitoisuus ja -laatu: kuidut ja pienhiukkaset (kpl/m 3 ); Kaasumaiset epäpuhtaudet: o Haihtuvat orgaaniset yhdisteet kuten formaldehydi (µg/m 3 ); o Radon (Bq/m 3 ). Fysikaaliset suuret toimivat hyvin suunnitteluvaiheessa sisäympäristön laatutason määrittelyyn, mutta eivät välttämättä kuvaa yksittäisen henkilön kokeman sisäympäristön laatutasoa. Yksilön lämpöviihtyvyyteen vaikuttavat huoneilman ja pintojen lämpötilat, ilman nopeus ja ilman kosteus sekä lisäksi henkilön vaatetus ja aineenvaihdunta. Sen vuoksi eri ihmiset kokevat eri lämpöolosuhteet miellyttäviksi. Valoisuuden kokemiseen vaikuttaa ihmisen ikä ja se mitä työtä ihminen on tekemässä. Siksi eri tehtävissä ja eri yksilöille tarvitaan erilaiset valaistusolosuhteet. Ääniolosuhteiden kannalta on merkityksellistä mitä työtehtävää ihminen tekee - onko kyseessä keskittymistä vaativa yksilötyö vai työskennelläänkö esimerkiksi tiimitilassa. Ilman laadun osalta ihminen ei juuri pysty aistimaan ilmassa olevia epäpuhtauksia muuta kuin hajujen osalta. Siksi sisäilman laatu pitää aina varmistaa fysikaalisilla mittauksilla. Toisaalta hajujen osalta ihmisnenä on edelleen paras mittalaite. Suunnittelussa pyritään luomaan tilaan sellaiset olosuhteet joissa ihmiset ovat tyytyväisiä keskimäärin. Olosuhteet määritetään fysikaalisilla suureilla ja tekniset järjestelmät mitoitetaan niiden pohjalta. Olemassa olevissa kiinteistöissä ei kuitenkaan koskaan päästä 100% tyytyväisyyteen olosuhteiden osalta, mutta henkilökohtaisista säätömahdollisuuksista riippuen voidaan päästä 80-95% tyytyväisyyteen. Olosuhteet vaihtelevat tilassa myös vuodenajan ja vuorokauden eri aikoina riippuen mm. säästä ja tilassa olevasta kuormituksesta (ihmiset ja laitteet). Siksi olosuhteiden fysikaalinen mittaaminen olemassa olevassa kiinteistössä on usein haastavaa, koska olosuhde voi olla mittaushetkellä hyvä mutta ei enää muutaman tunnin kuluttua. Ilman laadun osalta vaihtelua aiheuttaa eniten tilan henkilömäärä mutta myös ulkoilman laadun vaihtelulla ja siivouksella on vaikutusta. Lämpöolosuhteissa vaihtelua tuovat sisäisten lämpökuormien määrä, ulkolämpötila, aurinkoisen ja varjoisen vaihtelut sekä säätöjärjestelmän toiminta. Myös ääniolosuhteet vaihtelevat muun muassa liikenteen määrän ja sisäisten toimintojen mukaan. Valaistusolosuhteetkin muuttuvat ulkoilman valoisuuden mukaan varsinkin silloin kun tilan valaistusta ohjataan päivänvalon määrän mukaan. Jotta tilassa olevista olosuhteista saadaan kattava kuva, tulee fysikaalisten mittausten olla jatkuvia ja hetkellisiä mittauksia voidaan käyttää ainoastaan suuntaa antavina. Tosin haitallisten epäpuhtauksien osalta korkeat arvot vaativat aina korjaavia toimenpiteitä, mutta matalat arvot eivät välttämättä kerro hyvästä sisäilman laadusta. Koska käyttäjät ovat tiloissa pidempiä aikoja, on käyttäjien kokema sisäympäristön laatu hyvä yleismittari sisäilmaolosuhteiden laadusta. 78 3 LÄHTÖKOHTIA 3.1 Suomen rakentamismääräyskokoelma osa D2 Rakentamismääräyskokoelman osa D2 antaa minimiarvot sisäilmaolosuhteille rakennuksessa. Uusin versio on astunut voimaan heinäkuun alussa Se määrittää suunnitteluarvot: Huoneilman lämpötilalle; Ilmavirroille; Ilman nopeudelle oleskeluvyöhykkeellä; Äänitasolle. Kuva 7. Esimerkki D2 sisäilmaston tavoitearvoista toimistorakennukselle. Vastaavat arvot muille rakennustyypeille löytyvät määräyksestä. Lisäksi D2 antaa maksimiarvot ammoniakille, asbestille, formaldehydille, hiilimonoksidille, hiukkasille PM 10, radonille, ja styreenille. Kuva 8. Ilman epäpuhtauksien raja-arvot D2 mukaisesti. Kyseiset vaatimukset annetaan rakennustyypeittäin ja tilakohtaisesti. Suunnittelijoiden tulee kunkin osaltaan varmistaa, että sisäilmaolosuhteet rakennuksessa täyttävät kyseiset vaatimukset. Tiettyjen arvojen osalta kuten huonelämpötila, sallitaan poikkeuksia mm. ulkoilman lämpötilan ollessa korkea. Tarkemmat suunnitteluarvot löytyvät: 89 3.2 Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäilmastoluokituksella annetaan kiinteistön omistajalle ja suunnittelijoille mahdollisuus määrittää sisäilmaston tavoitetaso yksiselitteisesti ja helposti. Siinä määritetään sisäilmastolle kolme eri laatuluokkaa: S1: yksilöllinen sisäilmasto; S2: hyvä sisäilmasto (perustaso); S3: tyydyttävä sisäilmasto (määräystaso). Sisäilmastoluokitus antaa tavoitearvot lämpöolosuhteille, ilman laadulle, valaistukselle ja ääniolosuhteille. Tilojen ulkoilmavirrat suunnitellaan standardin EN 15251:2007 mukaisesti. Käytettäessä M1-luokan rakennusmateriaaleja sekä huolehtimalla rakennustöiden kosteudenja puhtaudenhallinnasta voidaan rakennuksissa, joissa tupakointi on kielletty, käyttää ulkoilmavirtojen mitoituksessa erittäin vähäpäästöisen rakennuksen ("very low polluting building") mitoitusarvoja. Lisäksi se antaa tavoitearvot olosuhteiden pysyvyydelle. 910 Kuvat 9 a, b, c ja d. Esimerkkejä Sisäilmastoluokituksen tavoitearvoista (lähde: Sisäilmayhdistys). Osa tavoitearvoista on korvattu teknisillä vaatimuksilla: Ammoniakki, formaldehydi, hajut, TVOC -> käytettävä vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja; Pienhiukkaset -> minimi tuloilman suodatusluokka; Pöly ja lika -> rakennuksen ja ilmanvaihtokanavien puhtausvaatimukset; Mikrobit -> vaatimus veden- ja kosteudenhallinnan suunnitelmasta; Tupakansavu -> tupakointi on kielletty sisätiloissa. Pelkkä teknisten tavoitearvojen täyttyminen ei siis riitä takaamaan tavoitteiden mukaista sisäilmastoa. Luokituksessa on lisäksi esitetty perusvaatimukset S1- ja S2-luokkien tiloille, jotka pitävät sisällään yksityiskohtaisempia ohjeita hyvän sisäilmaston varmistamiseen: P1-luokan rakennus- ja IV-työt; M1-luokan materiaalit ja ilmanvaihtotuotteet; Kosteudenhallinta suunnittelussa ja työmaalla. 1011 3.3 Eurooppalaiset standardit Eurooppalaisista (EN) standardeista sisäympäristön laadun ja siihen liittyvien järjestelmien toiminnan kannalta merkittävimpiä ovat: SFS-EN 15251:2007 Sisäympäristön lähtötiedot rakennusten energiatehokkuuden suunnitteluun ja arviointiin ottaen huomioon ilman laatu, lämpöolot, valaistus ja äänitekniset ominaisuudet ; EN 13779:2007 Ventilation for non-residential buildings. Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems ; SFS-EN 15239:2007 Rakennusten ilmanvaihto. Rakennusten energiatehokkuus. Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastusohjeet ; SFS-EN 15240:2007 Rakennusten ilmanvaihto. Rakennusten energiatehokkuus. Ilmastointijärjestelmien määräaikaistarkastusohjeet. ; SFS-EN :2000 Building Acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements. Part 1: Airborne sound insulation between rooms ; SFS-EN :2000 Building acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements. Part 2: Impact sound insulation between rooms SFS-EN :2000 Building acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements. Part 3: Airborne sound insulation against outdoor sound ; SFS-EN :2001 Building Acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements. Part 4: Transmission of indoor sound to the outside ; SFS-EN : 2010 Building acoustics. Estimation of acoustic performance of building from the performance of elements. Part 5: Sounds levels due to the service equipment ; SFS-EN :2004 Building acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements. Part 6: Sound absorption in enclosed spaces ; SFS-EN :2011 Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: Sisätilojen työkohteiden valaistus ; EN ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment -- Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria ; SFS-EN ISO 13788:2001 Hygrothermal performance of building components and building elements. Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation. Calculation methods ; pren 15239:2011 Sustainability of construction works Assessment of social performance of buildings Methods. EN antaa siis tavoitearvot eri sisäympäristötekijöille, kuten lämpöolosuhteille, ilman laadulle, valaistukselle ja ääniolosuhteille. Standardi perustuu osittain kansainväliseen ISO 7730 standardiin. Siinä esitetään lämpöolosuhteille sekä paikallisia mittareita, kuten vetokriteeri DR (draught rate) ja koko elimistön lämpöviihtyvyyttä kuvaavat PMV-indeksi (predicted mean vote) ja PPD-indeksi (predicted prosentage of dissatisfied) arvot. PPD-indeksi voidaan laskea tilalle (keskimääräisenä suureena), kun tiedetään ilman lämpötila, säteilylämpötila, ilman nopeus, suhteellinen kosteus, ilman paine, oletettu käyttäjien vaatetus ja aktiviteetti. 1112 Kuva 10. Tavoitearvot operatiiviselle lämpötilalle eri sisäilmaluokissa EN mukaan. Kuva 11. EN antaa lämpöolosuhteille lisäksi tavoitteet ISO 7730 standardin mukaisesti tavoitearvot tyytymättömien osuudelle sekä koko elimistön lämpöviihtyvyydelle (PPD) että paikallisille epäviihtyvyystekijöille (DR jne.). Kuva 12. Ilmavirtoja eri tyyppisille tiloille eri sisäympäristöluokissa ja eri tyyppisillä rakennusmateriaaleilla EN standardin mukaisesti laskettuna. 1213 Emission Materials TVOC mg/m 2 h Formaldehyde mg/m 2 h Ammonia mg/m 2 h IARC mg/m 2 h Odour* % Low polluting < 0,2 < 0,05 < 0,03 < 0,005 < 15 Very low < 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,002 < 10 polluting * dissatisfaction with the odour Kuva 13. Materiaaliemissioiden raja-arvot EN mukaisesti riippuen siitä pyritäänkö tuloilmavirta mitoittamaan vähäpäästöisten tai erittäin vähäpäästöisten materiaalien mukaan. Type of building Space E m, lx * Office building Single offices 500 Open plan offices 500 Conference rooms 500 Circulation areas Corridor 100 Stairs 150 * Maintained luminance at working areas (at 0,8-1 m) Kuva 14. Tavoitevalaistustasot toimistorakennuksessa EN mukaisesti. EN määrittelee tuloilman suodattimien suodatusluokan (F6 F9) sen mukaan kuinka hyvään sisäilman laatutasoon pyritään ja kuinka likaista on ulkoilma. Suodatusluokissa F9 on paras suodatusluokka. Kun pyritään korkeimpaan sisäilman laatutasoon, tarvitaan likaiselle ulkoilmalle useampia suodattimia peräkkäin. Outdoor Quality Air Indoor Air Quality IDA 1 (High) IDA 2 (Medium) IDA 3 (Moderate) IDA 4 (Low) ODA1 F9 F8 F7 F5 ODA2 F7 / F9 F6 / F8 F5 / F7 F5 / F6 ODA3 F7 / GF / F9 F7 / GF / F9 F5 / F7 F5 / F6 GF = gas filter Kuva 15. Tuloilmasuodattimien suodatusluokat riippuen siitä mihin sisäilmaluokkaan (IDA) pyritään ja minkä laatuista on ulkoilma (ODA). Osana CEN TC 350 standardipakettia on pren standardi, jonka mukaan lämpöolosuhteiden tavoitteet tulee asettaa PMV (predicted mean vote) ja PPD (predicted prosentage of dissatisfied) käyttäjätyytyväisyys arvoina EN mukaisesti. Lisäksi lämpöolosuhteita tulisi voida yksilöllisesti säätää. Materiaaliemissioiden ja hiukkasten osalta tulee joko arvioida käytettyjä rakennusmateriaaleja tai mitata niiden pitoisuuksia rakennuksesta. Radon mittaus tulee tehdä silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Tuloilmavirrat ja tilan CO2-pitoisuus määritetään standardin EN mukaan. Homehtumisriskin pienentämiseksi pintalämpötilat ja ilman suhteellinen kosteus tulee määritellä standardin EN-ISO mukaisesti. Ääniolosuhteet määritetään EN ja valaistusolosuhteet EN mukaisesti. 3.4 Eurooppalainen määritystyö terveysvaikutteisista ilmanvaihtokriteereistä 1314 Euroopan komission rahoituksella tehtiin muutama vuosi sitten selvitystyö, jossa kartoitettiin sisäympäristöön liittyviä terveysvaikutuksia ja niiden syitä. EnVIE projektissa pystyttiin osoittamaan tiettyjen sairauksien ja sisäilman laadun välinen yhteys. Projektin tuloksena syntyi toimenpidelista suosituksista, millä sisäympäristön laatutasoa voidaan rakennuksissa parantaa: Policies concerning energy efficiency, building materials, products and maintenance: o o Integration of IAQ into the EPBD procedure for buildings; Development and application of European harmonised protocols for IAQ testing, reporting and labelling for building materials, equipment and products (common IAQ monitoring procedures) (REACH, GPSD); o Providing for each building systematic documentation and operating, inspection and maintenance manuals for all installations and assigning a sufficiently qualified person with control of all documentation and responsibility for all building tasks. Policies concerning the impacts of outdoor environment o Mandating radon-safe construction for all new buildings; o Applying tight building envelopes, balanced ventilation and air cleaning for all new/renovated buildings when ambient air quality is below WHO guidelines. Policies concerning specific building constructions and equipment o o o Banning of all unflued combustion heaters, equip gas stoves with exhaust hoods and fans, mandating CO detectors regular maintenance/inspection for all combustion devices (integrate with EPBD procedures); Development of health based ventilation guidelines to control exposure to pollutants from indoor and outdoor sources, including indoor moisture, and ensure comfortable indoor temperature; Mandating regular inspection and maintenance of all ventilation and air conditioning systems. (integrate to EPBD); o Developing moisture control guidelines for building design and maintenance, to prevent persistent dampness and hidden and visible mould growth, and keeping domestic hot water [tap water] temperatures above 55ºC; o o Providing kitchens, bath- and laundry rooms with controlled extract ventilation, bath- and laundry rooms also with waterproofed surfaces; Avoiding spaces, structures and materials that would not dry by convective airflows. Projektin loppuraportin voi ladata täältä: ID= &q= EnViE projektin pohjalta Euroopan komissio käynnisti terveysvaikutteisten ilmanvaihtokriteerien määritystyön HelthVent projektissa. Projektissa on analysoitu sisäilman riskitekijöitä, joista merkittävimpiä ovat: Hiilimonoksidi; Typpidioksidi; Trikloorietyleeni; Tetrakloorietyleeni; Formaldehydi; Naftaliini; PAH-yhdisteet; Radon. HealthVent projektissa tullaan antamaan uudet suositukset terveysvaikutteisista ilmavirroista, jotka tulevat olemaan nykyisiä ilmavirtoja pienemmät. Lisäksi tultaneen määrittämään viihtyisyys- ja työn tuottavuus perusteiset ilmavirrat jotka ovat edellä mainittua suuremmat ja vastannevat lähinnä nykyistä määräystasoa. Kestää kuitenkin vuosia ennen kuin ne saadaan osaksi eurooppalaista ja suomalaista lainsäädäntöä. 3.5 Kansainväliset luokitusjärjestelmät LEED ja BREEAM 1415 Suomen kannalta merkittävimmät rakennusten kestävyyden luokitusjärjestelmät ovat yhdysvaltalainen LEED ja englantilainen BREEAM. Kummassakin luokitusjärjestelmässä sisäympäristö on merkittävässä osassa. LEED perustuu sisäympäristön osalta seuraaviin standardeihin ja ohjeisiin: ASHRAE Standard (koneellinen ilmanvaihto); CIBSE Applications Manual 10: 2005, Natural Ventilation in Non-domestic Buildings (luonnollinen ilmanvaihto); ASHRAE Standard , Thermal Comfort Conditions for Human Occupancy (lämpöolosuhteet); IAQ Guidelines For Occupied Buildings Under Construction, 2nd Edition 2007, ANSI/SMACNA (sisäilman laatu rakentamisen aikana); South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule #1168 (materiaaliemissiot); Green Seal Standard GS-11, Paints, 1st Edition, 1993 (materiaaliemissiot); Green Seal Standard GC-03, Anti-Corrosive Paints, 2nd Edition, 1997 (materialiemissiot); South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, Architectural Coatings, 2004 (materiaaliemissiot); South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168, VOC limits, 2005 (materiaaliemissiot); California Department of Health Services Standard Practice for the Testing of Volatile Organic Emissions from Various Sources Using Small-Scale Environmental Chambers, including 2004 Addenda (materiaaliemissiot) Sisäilman laatua ohjataan lähinnä materiaaliemissioiden kautta, mutta amerikkalaiset materiaalistandardit ovat osittain hyvin erilaisia eurooppalaisiin verrattuna. Lämpöolosuhteita ohjataan kahdella eri standardilla, joista ASHRAE 55 on hyvin lähellä ISO 7730 standardia ja määrittelee siis sisäympäristöluokat PMV:n ja PPD:n avulla. Kuva 16. ASHRAE 55:n mukainen luokitus eri sisäympäristöluokkiin lämpöolosuhteiden osalta. Paikallista epäviihtyvyyttä tarkastellaan joko vetokriteerin (DR= draught rate) tai tyytymättömien osuuden (PD= procentage dissatisfied) mukaan. Kuva 17. ASHRAE 55 mukainen luokitus paikallisen epäviihtyvyyden perusteella. ASHRAE 55 standardi esittelee myös käyttäjätyytyväisyyden sisäilmaolosuhteiden arviointiin 1516 olemassa olevassa rakennuksessa. Sen mukaan käyttäjistä tulee olla tyytyväisiä olosuhteisiin vähintään 80%. ASHRAE 62.1 standardi määrittelee minimi ilmavirrat eri tyyppisille tiloille. Kun eurooppalaiset standardit määrittelevät ilman laadun sen mukaan, miten tilaan saapuva henkilö (nonadabtad) kokee ilman laadun, kun taas ASHRAE 62.1 perustuu tilassa jo pidempään oleskelleen (adabted) henkilön kokemaan sisäilman laatuun. Siitä syystä amerikkalainen standardi antaa huomattavasti pienemmät minimi-ilmavirrat kuin vastaava eurooppalainen standardi (EN 15251). Kuva 18. ASHRAE 62.1 mukaisia ilmavirtoja toimistotiloille. Lisäksi standardi antaa maksimiarvoja eri sisäilman epäpuhtauksille, kuten hiilimonoksidi, formaldehydi, otsooni, hiukkaset ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). BREEAM Europe puolestaan perustuu seuraaviin standardeihin: EN Light and lighting - Lighting of workspaces, 2002 (valaistus); EN Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places, 2007 (valaistus); EN 13779:2007 Ventilation for non-residential buildings. Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (ilmanvaihto); EN ISO :2006 Paints and varnishes. Determination of volatile organic compound (VOC) content. Gas-chromatographic method (materiaaliemissiot); EN 13986:2002 (materiaaliemissiot); EN 14080:2005 (materiaaliemissiot); EN 14342:2005 (materiaaliemissiot); EN 14041:2004 (materiaaliemissiot); EN 13964:2004 (materiaaliemissiot); EN :2007 (materiaaliemissiot); EN 233:1999 (materiaaliemissiot); EN 234:1989 (materiaaliemissiot); EN 259:2001 (materiaaliemissiot); EN 266:1992 (materiaaliemissiot); EN ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria (lämpöolosuhteet); EN 15251:2007 Sisäympäristön lähtötiedot rakennusten energiatehokkuuden suunnitteluun ja arviointiin ottaen huomioon ilman laatu, lämpöolot, valaistus ja äänitekniset ominaisuudet (lämpöolosuhteet); BS 8233: 1999 Sound insulation and noise reduction for buildings (ääniympäristö). BREEAM:ssa on myös suuri joukko BRE:n laatimia omia vaatimuksia tai niiden taustalla olevia standardeja ei ole erikseen mainittu. BREEAM:lla on lisäksi erikseen laadittu standardien vastaavuustaulukko, mutta se on ainoastaan BREEAM Accessorien käytössä. ASHRAE on julkaissut raportin Performance Measurement Protocols (PMP) for Commercial 1617 Buildings (ASHRAE Journal July 2012), joka pitää sisällään standardisoidun mittausmenetelmän energiankulutuksen, vedenkäytön ja sisäympäristön laadun mittaamiseen. Työ on tehty yhteistyössä ASHRAE:n, USGBC:n ja CIBSE:n (Englantilainen talotekniikka-alan järjestö) kanssa. Sisäilmaolosuhteita mitataan ensisijaisesti käyttäjätyytyväisyydellä lämpöolosuhteiden, ilman laadun, valaistuksen ja akustiikan osalta. Lisäksi käyttäjäpalaute tulee käydä säännöllisesti läpi. Lämpöolosuhdemittauksia suositellaan ilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden, keskimääräisen säteilylämpötilan ja ilman nopeuden osalta ongelmatiloissa. Ilman laadun osalta annetaan lisäksi suosituksia ilman suodatukselle, ilmavirtojen määrälle ja suositellaan hiilimonoksidin (CO) mittausta tiloissa joissa on tulisijoja. Lisäksi voidaan mitata valaistus- ja äänitasot. 3.6 Käyttäjätyytyväisyys ja käyttäjien terveys sisäympäristön laadun mittarina Käyttäjätyytyväisyyttä on kehitetty sisäympäristön laadun mittariksi sekä laboratorio että kenttäolosuhteissa. Laboratorio-olosuhteissa käytettävää kyselyä ovat kehittäneet mm. Tanskan Teknillinen Korkeakoulu ja Suomessa Työterveyslaitos. Tavoitteena on mitata olosuhteiden hyväksyttävyyttä esittämällä käyttäjille sisäympäristöä koskevia kysymyksiä erilaisissa sisäympäristöolosuhteissa. Työn tuottavuutta mitataan antamalla käyttäjille erilaisia tehtäviä, joissa mitataan työn virheettömyyttä erilaisissa sisäympäristöolosuhteissa. Sisäympäristökyselyn käyttöä kenttäolosuhteissa on kehittänyt mm. Univercity of California, Berkeley. He ovat kehittäneet menetelmän, jossa kysytään olosuhteiden hyväksyttävyyttä käyttäjiltä. Mikäli käyttäjä on tyytymätön, kysytään käyttäjiltä tarkentavia kysymyksiä tyytymättömyyden syistä. Kyselyssä keskitytään sisäympäristöön kokonaisuutena. Vaikka tilassa olisikin valituksia joltakin osa-alueelta, saattaa muillakin osa-alueilla olla ongelmia. Siksi kokonaisvaltainen kysely auttaa kartoittamaan ongelmat kokonaisvaltaisesti ja korjaavat toimenpiteet osataan kohdistaa oikeille osa-alueille heti alkuvaiheessa. Näin säästetään usein aikaa ja saadaan parempi lopputulos aikaan. Kysyttäviä osa-alueita ovat: Yleinen tyytyväisyys rakennukseen; Työpiste; Toimiston layout; Kalustus; Lämpöolosuhteet; Ilman laatu; Valaistus; Ääniympäristö; Puhtaus ja ylläpito. Kyselyssä kysytään käyttäjien tyytyväisyyttä 7-portaisella asteikolla -3 erittäin tyytymätön, -2 tyytymätön, -1 hiukan tyytymätön, 0 neutraali, 1 hiukan tyytyväinen, 2 tyytyväinen ja +3 erittäin tyytyväinen. Arvosanojen keskiarvoa voidaan kutsua termillä AMV-indeksi (actual mean vote). Kyselyn perusteella lasketaan todellinen tyytymättömien osuus (arvosanat -1-3). Kyseistä indeksiä voidaan kutsua APD-indeksiksi (actual prosentage dissatisfied), joka kuvaa siis tilan todellista tyytymättömine osuutta. ISO 7730 mukaiset PMV-indeksi (predicted mean vote) ja PPD-indeksi (predicted mean vote) taas määritetään tilassa tehtävien fysikaalisten mittausten (mm. ilman lämpötila, ilman nopeus, suhteellinen kosteus) perusteella ja niiden avulla voidaan ennustaa tyytymättömien osuutta. Koska fysikaaliset mittaukset kentällä ovat varsin työläitä, mittausdataa tarvitaan paljon ja 1718 oikean mittaushetken löytäminenkin on haasteellista, saadaan usein parempi kuva tilan käyttäjien tyytyväisyydestä kyselen avulla kuin mittaamalla fysikaalisia suureita. Lisäksi käyttäjät yleensä kokevat kyselyn positiivisena ja säännölliset sisäilmakyselyt ja sisäilmaongelmiin puuttuminen lisäävät käyttäjätyytyväisyyttä. Esitetty kyselymalli on laajalti käytössä Suomessakin kaupallisia palveluja tarjoavien yritysten työkaluna. Lisätietoja: Kyselyn käytöstä sisäympäristön mittaamisessa on julkaistu myös mm. seuraavat artikkelit: Zagreus, Huizenga, Arens, Lehrer, (2004) Listening to the occupants: a Web-based indoor environmental quality survey, Indoor Air 2004 Takki, T., Virta, M. (2007). A systematic method for improving indoor environment quality through occupant satisfaction surveys. 9th REHVA World Congress Clima 2007, Proceedings. Kosonen, R., Kajaala, M., Takki, T. (2008) Perceived IEQ Conditions: Why the Actual Percentage of Dissatisfied Persons is Higher than Standards Indicate?, Indoor Air 2008, Proceedings Lisäksi aihepiiriä käsitellään vasta äskettäin julkaistussa, WHO:n palkitsemassa kirjassa: Sabah A. Abdulh-Wahab et.al. (2011), Sick Building Syndrome in public buildings and workplaces, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Ruotsissa on kehitetty Örebro kysely, missä keskitytään käyttäjien terveyteen. Kyselyssä kysytään mahdollisista sisäympäristöön liittyvistä oireista. Kysely ei sinällään sovellu sisäympäristön laatutason mittariksi, vaan sitä käytetään ongelmakiinteistöissä kartoittamaan oireiden yleisyyttä. Lisätietoja oirekyselystä: ja mm. seuraavissa artikkeleissa: Andersson K, Fagerlund I, Bodin L, and Ydreborg B. (1998) Questionnaire as an instrument when evaluating indoor climate. Healthy Buildings 88;vol 1: Lahtinen M, Sundman-Digert C, Reijula K. (2004) Psychosocial work environment and indoor air problems: a questionnaire as a means of problem diagnosis. Occup Environ Med 2004;61: Sisäilmaryhmä Sisäilmaryhmä on Työterveyslaitoksen kehittämä toimintamalli sisäympäristöongelmien tunnistamista ja korjaamista varten. Siinä eri toimijoista (omistaja, käyttäjä, kiinteistön ylläpitohenkilökunta, työterveyshuolto, sisäympäristöasiantuntija jne.) koostuva ryhmä kokoontuu säännöllisesti käymään läpi käyttäjäpalautetta ja suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä mahdollisten ongelmakohteiden tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. Kuva 19. Sisäilmaryhmä on toimintamalli sisäympäristöasioiden johtamiseen. Lisätietoja: sivut/default.aspx 1819 4 SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA NIIDEN VARMENTAMINEN HANKKEESSA 4.1 Tavoitteiden määrittäminen Rakennushankkeissa sisäympäristön tavoitearvot asetetaan sisäilmastoluokituksen mukaisesti: S1 = yksilöllinen sisäilmasto: Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet ja hyviä valaistusolosuhteita tukemassa yksilöllisesti säädettävä valaistus. S2 = hyvä sisäilmasto: Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet. Tällä määrityksellä määritetään siten tavoitearvot tilan käyttötarkoituksesta riippuen: Sisäilman operatiiviselle lämpötilalle kesällä ja talvella ( O C); Oleskeluvyöhykkeellä ilman liikenopeudelle kesällä ja talvella (m/s); Maksimi hiilidioksidipitoisuudelle (ppm); Maksimi radonpitoisuudelle (Bq/m 3 ); Tilan äänitasolle (db); Työpisteen valaistusvoimakkuudelle (lux). Tarkat mitoitusarvot Sisäilmastoluokitus 2008 dokumentista. (www.sisailmayhdistys.fi) Lisäksi tulee asettaa tavoitteet M1-luokan rakennusmateriaalien käytölle, rakennustöiden kosteuden- ja puhtaudenhallinnalle sekä tuloilman suodatusluokalle (F6...F9 EN mukaan) ja siten käyttää rakennuksen mitoituksessa ulkoilmavirtaa 0,5 l/s per lattia-m (7) l/s per henkilö. Tällöin voidaan S1 (S2) - luokan olosuhteet saavuttaa mahdollisimman pienellä tuloilmavirralla ja samalla pienentää ilmanvaihdon energiankulutusta. Suunnittelijan tulee kuitenkin varmistaa, että ilmavirrat täyttävät Suomen rakentamismääräysten minimitason (http://www.finlex.fi/data/normit/37187-d2-2012_suomi.pdf). 4.2 Sisäilmaolosuhteiden varmentaminen ensimmäisen käyttövuoden aikana Käyttäjien kokema olosuhde varmennetaan käyttäjätyytyväisyyskyselyllä. Mikäli todellinen tyytymättömien osuus (APD-indeksi) on yli 25 % jonkin sisäympäristötekijän (lämpöolosuhteet, ilman laatu, valaistus, ääniympäristö) osalta, tulee syy käyttäjien tyytymättömyyteen selvittää sisäympäristökatselmuksella ja tarkemmilla ammattilaisten määrittämillä sisäilmamittauksilla. Olosuhteiden pysyvyys (tavoite %) varmennetaan tilakohtaisesti operatiivisen lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden osalta rakennusautomaatio-järjestelmästä saatavalla tiedolla. Lisäksi tiloista tulee mitata ammoniakki- ja formaldehydipitoisuus ainakin silloin kun rakennusmateriaaleina on käytetty muita kuin M1-luokiteltuja materiaaleja sekä huoneilman pienhiukkaspitoisuus mikäli tuloilman suodattimina ei ole käytetty vähintään F8/F7-luokkien suodattimia. Radon-mittaus tulee tehdä vähintään alimmassa kerroksessa niillä aluilla, missä maaperän radon-pitoisuudet ovat korkeita. Teknisten järjestelmien toimintaedellytykset varmennetaan tekemällä järjestelmien käyttöönotto ensimmäisen vuoden aikana jokaisena vuodenaikana (kesä, talvi, välikausi). Näin saadaan järjestelmän toiminta-arvot vastaamaan kutakin käyttötilannetta. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota mm. tilojen ilmanjakoon, päätelaitteiden (ilmanvaihto, lämmitys, jäähdytys) sijaintiin suhteessa lopullisiin työpisteisiin ja varmistaa että kunkin tilan lopullinen käyttötarkoitus ja tekniset suunnitteluarvot vastaavat toisiaan. 1920 5 SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURAAMINEN KIINTEISTÖSSÄ 5.1 Käyttäjien kokema sisäympäristön laatu Sisäympäristön laatua mitataan käyttäjätyytyväisyydellä säännöllisesti 1 3 vuoden välein. Käyttäjien kokeman sisäympäristön laatu on helposti mitattavissa ja kertoo kokonaisvaltaisesti sisäympäristön vaikutuksista käyttäjien viihtyisyyteen ja terveyteen ja siten myös työn tuottavuuteen. Lisäksi kyseessä ei ole hetkellinen suure, vaan käyttäjät raportoivat pidemmän aikavälin kokemuksesta. Ongelmakohteissa, missä käyttäjäpalautetta saadaan runsaasti joltakin sisäympäristön osaalueelta, on suositeltavaa aloittaa ongelman ratkaiseminen koko sisäympäristöön (lämpöolosuhteet, ilman laatu, valaistus ja ääniolosuhteet) kohdistuvalla kyselyllä, jotta myös mahdolliset muut sisäympäristöongelmat voidaan tunnistaa ja siten parantaa sisäympäristön laatua kokonaisvaltaisesti. Mikäli todellinen tyytymättömien osuus (APD-indeksi) kyselyssä on yli 25 % jonkin sisäympäristötekijän (lämpöolosuhteet, ilman laatu, valaistus, ääniympäristö) osalta, tulee syy käyttäjien tyytymättömyyteen selvittää sisäympäristökatselmuksella ja tarkemmilla asiantuntijoiden määrittelemillä sisäilmamittauksilla. Käyttäjien antamaa palautetta tulee seurata säännöllisesti esimerkiksi sisäilmaryhmässä, selvittää valitusten syyt ja ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. 5.2 Mitattu sisäympäristön laatu Jotta sisäilmaolosuhteiden pysyvyys voidaan varmentaa operatiivisen lämpötilan ja sisäilman hiilidioksidipitoisuuden (ainakin tiloissa, joissa on suuret henkilömäärät) osalta, tulee niiden mittaaminen ja tiedon keruu tilakohtaisesti (tai tyyppitilakohtaisesti) integroida osaksi rakennusautomaatiojärjestelmää ja raportoida säännöllisesti esimerkiksi kuukausittain tilojen käyttäjille, omistajalle ja ylläpidosta vastaavalle henkilökunnalle. Mikäli rakennusautomaatiojärjestelmä ei mahdollista olosuhteiden mittaamista, tulee jatkuva operatiivisen lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden seuranta tehdä sisäympäristökyselyn yhteydessä erillisillä tiedonkeruulaitteilla. 5.3 Teknisten järjestelmien toiminnan katselmointi Rakennuksessa olevat tekniset järjestelmät tulee katselmoida säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa niiden tarkoituksenmukainen toiminta. Näin varmistetaan järjestelmien turvallisuus ja energiatehokas toiminta sekä sisäympäristön laatu. Rakennuksessa tulee katselmoida vähintään ne järjestelmät jotka oleellisesti vaikuttavat sisäympäristön laatuun, energiankulutukseen, turvallisuuteen ja rakenteiden kuntoon. Katselmuksessa tulee kiinnittää huomiota myös tilojen käyttötarkoitusten muutoksiin, jotta tarvittavat järjestelmämuutokset voidaan toteuttaa. Katselmus kannattaa tehdä osana laajempaa vuosittaista kiinteistökatselmusta. Katselmoitavia kohteita ovat muun muassa: Lämmönjakokeskus; Lämmönjakojärjestelmä ja sen säätö; Kylmälaitteet; Ilmanvaihtokone; Ilmavirrat ja niiden ohjaaminen; Tilojen painesuhteet; Ilmanjako tilassa; Palon- ja savuntorjuntajärjestelmät; Rakennusautomaatiojärjestelmä; Valaistus ja sen ohjaus. 20 Näytä lisää
Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu
Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön Lisätiedot Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus
S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen Lisätiedot Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen
Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa Lisätiedot Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94) Lisätiedot Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002
Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela Lisätiedot PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö
PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston Lisätiedot YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella Lisätiedot YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance Lisätiedot Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi
Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen Lisätiedot Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä Lisätiedot Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?
Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen Lisätiedot Vaarojen arviointi ongelmakohteissa
Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Lisätiedot Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012
D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta Lisätiedot SFP-luku LVI-suunnittelussa
Jukka Manner SFP-luku LVI-suunnittelussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Rakentamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.12.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Manner Lisätiedot Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka
Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat Lisätiedot Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä
Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Valtteri Hongisto, Petra Virjonen, Jukka Keränen Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, 20520 TURKU 1 Johdanto Kahden riippumattoman kyselytutkimuksen Lisätiedot VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö
VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön Lisätiedot Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011
Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko Lisätiedot ILMANVAIHDON VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN TOIMISTOTYÖSSÄ - LABORATORIOKOE
Sisäilmastoseminaari 2013 79 ILMANVAIHDON VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN TOIMISTOTYÖSSÄ - LABORATORIOKOE Henna Maula, Annu Haapakangas, Viivi Moberg, Valtteri Hongisto ja Hannu Koskela Työterveyslaitos, Lisätiedot RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA
RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO Lisätiedot tehostaminen konesaleissa
1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko Lisätiedot Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015
Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille. Lisätiedot Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi) Teollisuustalouden laitos, Tampereen teknillinen yliopisto
1 JULKISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAVUUS: JOHTAMISTA TUKEVIEN MITTAUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU Yhteenveto projektin (TSR 108104) tuloksista, 23.11.2009 Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi) Lisätiedot VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI
VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI raportti ver 1.1 14.10.2014 Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Ab Case Consult Ltd Metropolia Ammattikorkeakoulu Climaconsult Finland Oy Projectus Team Lisätiedot VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista
VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683 Lisätiedot Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun
Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Jere Viljanen Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun hankinta Diplomityö Otaniemessä 19. joulukuuta 2013 Valvoja: Lisätiedot Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen
Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin Lisätiedot 007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy
HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen, Lisätiedot Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt
Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt (ARVO) Tietoa työstä Katja Tähtinen Leena Aalto Veli-Matti Pietarinen Sanna Lappalainen Rauno Holopainen Eero Palomäki Juha Kuokkanen Arvorakennusten Lisätiedot KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI
Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute