Source: https://www.hradeckekominy.cz/legislativa/
Timestamp: 2019-09-23 00:42:24+00:00
Document Index: 59428127

Matched Legal Cases: ['§ 101', 'zákona č. 133', 'zákona č. 203', 'zákona č. 237', 'zákona č.320', '§ 44', '§ 45', '§ 47']

Legislativa :: Hradecké komíny
Hradecké komíny
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č.320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45 odst. 2 a § 47 odst. 3. zákona:
Projektová dokumentace – popíše se, zda byla nebo nebyla předložena projektová dokumentace spalinové cesty a zda její provedení odpovídá projektové dokumentaci, případně se popíší změny.
Popis stavby – o jakou budovu se jedná, počet podlaží, zda je podsklepená, typ střechy.
Popis komínu – druh (individuální, dodatečně vložkovaný, systémový) – zda je proveden podle montážního návodu výrobce, počet vrstev, tvar průduchu, poměr stran, průměr a materiál komínové vložky a komínového pláště, průměr sopouchu, tloušťka a typ izolace, rozměry komínového pláště, úhyby (počet, sklon), výšky (celková, účinná, neúčinná), výška nad střechou nebo nad hřebenem, komínový nástavec a komínová hlavice (materiál, výška, provedení).
Zhotovitel konstrukce spalinové cesty – název, sídlo a IČ.
Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN.
Umístění identifikačního štítku.
Výpočet spalinové cesty – přílohou technického protokolu je výpočet spalinové cesty, nebo kopie diagramu výrobce posuzovaného systémového komínu, kterým se ověřily rozměry spalinové cesty – účinná výška a vnitřní světlost. U spalinových cest určených pro spotřebiče na plynná paliva v provedení „C“ lze k ověření velikosti spalinové cesty použít technické podklady výrobce spotřebiče paliv.
Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek – popíše se vzdálenost hořlavých látek a stavebních konstrukcí třídy reakce na oheň B až F od vnějšího líce spalinové cesty.
Požární bezpečnost stavby – popíše se provedení konstrukce spalinové cesty včetně prostupů stavebními konstrukcemi, provedení stropů, podlah pod dvířky, u krbů odvětrání teplovzdušné komory, lapače jisker apod.
Bezpečnost práce – popíše se přístup k otvorům pro čištění, vymetání, vybírání, kontroly a měření, žebříky, komínové lávky, zábradlí atd.
Přívod spalovacího vzduchu – uvede se informativně s odkazem na projektovou dokumentaci a popíše se skutečné provedení.
Odsávací elektrické ventilátory, digestoře – ověří se, zda nejsou nainstalována zařízení, která by mohla negativně ovlivnit požární bezpečnost a provozuschopnost spalinové cesty, zejména obrácením komínového tahu.
Zkouška těsnosti spalinové cesty (v případě, že byla provedena) – uvede se výsledek zkoušky těsnosti spalinové cesty.
Doplňující podklady, fotodokumentace, poznámky – uvedou se zjištěné údaje při měření na spalinové cestě, počet nebo seznam obrázků a další údaje upřesňující nebo doplňující technický protokol.
BLK systémy
Předměřická 168/10
776 116 299
hradeckekominy@gmail.com
Pátek: 8:30 - 15:30