Source: http://docplayer.fi/4282461-Perustietoa-sahkopaloista-ja-niiden-ennalta-ehkaisysta-sahkopeto-ohjelma.html
Timestamp: 2017-07-21 21:14:34+00:00
Document Index: 11577532

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'KKO ', 'kko\n']

Perustietoa sähköpaloista ja niiden ennalta ehkäisystä SÄHKÖPETO -ohjelma - PDF
Download "Perustietoa sähköpaloista ja niiden ennalta ehkäisystä SÄHKÖPETO -ohjelma"
1 Perustietoa sähköpaloista ja niiden ennalta ehkäisystä SÄHKÖPETO -ohjelma2 2/41 SÄHKÖPETO -materiaalia ja tietoa voit hankkia seuraavasti: Pidätämme oikeudet muutoksiin. Aineisto Toimitustapa Tilaukset Hinta Julkaisu: Perustietoa sähköpaloista ja niiden ennalta ehkäisystä PDF -tiedosto Imuroitavissa internetistä >> sähkö ja hissit >> Sähköpeto Vapaa Julkaisu: Perustietoa sähköpaloista ja 4-värikopiosarja, 40 asiakaspalvelu.saty.fi 23 /kpl alv 0 % niiden ennalta ehkäisystä A4 -sivua tai puh toimituskulut Julkaisu: Sähköiset paloriskit ja niiden hallinta (tämä julkaisu) PDF -tiedosto Imuroitavissa internetistä >> sähkö ja hissit >> Sähköpeto Vapaa Julkaisu: Sähköiset paloriskit ja niiden hallinta (tämä julkaisu) 4-värikopiosarja, 60 A4 -sivua asiakaspalvelu.saty.fi tai puh /kpl alv 0 % +toimituskulut TUKES:n laatimia sähköpalojen ehkäisyyn liittyviä ohjeita, kalvosarjoja, esitteitä ja julkaisuja Kouluttajamateriaali PDF -tiedostoja Imuroitavissa internetistä >> sähkö ja hissit >> Sähköpeto Vapaa Sisältää edellä mainitut 2 julkaisua, kouluttajien kalvosarjat, koulutusohjeet. Toimitetaan Sähköpeto - kouluttajakoulutuksen käyneille. CD -levy asiakaspalvelu.saty.fi tai puh Lisätietoja SÄHKÖPETO -ohjelmasta ja koulutuksien järjestämisistä antavat Henkilö Yhteisö Yhteystiedot Valtuutettu tarkastaja Jorma Korkalo Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry Ylitarkastaja Ari Keijonen Turvatekniikan keskus Johtaja Veli-Pekka Nurmi Turvatekniikan keskus SÄHKÖPETO-sana on Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:lle rekisteröity tavaramerkki.3 3/41 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO SÄHKÖPALOJEN TORJUNTAAN LIITTYVÄ KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖPETO -PROJEKTI SÄHKÖPALOIHIN LIITTYVÄT VAHINGOT SÄHKÖPALOJEN EHKÄISYYN LIITTYVIEN SÄÄDÖKSIEN PERIAATTEET VAKUUTUKSIEN SUOJELUEHTOJEN PERIAATTEET TYYPILLISIMMÄT SÄHKÖPALOJEN SYYT JA SYNTYMEKANISMIT SÄHKÖPALO: MITEN JA MIKSI SE SYTTYY, KUINKA SE ETENEE? SÄHKÖLAITEPALOT JA SYYT NIIHIN KOTITALOUDEN JA TYÖYMPÄRISTÖN SÄHKÖLAITTEISTOPALORISKIT SÄHKÖPALORISKIEN HALLINTA JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN SÄHKÖPALORISKIEN VÄHENTÄMINEN JA VÄLTTÄMINEN KOTONA SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPIDON PERIAATTEET SÄHKÖTARKASTUKSET JA NIIDEN DOKUMENTOINTI PALOTARKASTUKSIEN ROOLI SÄHKÖPALOJEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ SÄHKÖLAITEPALOJEN SAMMUTTAMINEN KESKEISIMMÄT SÄHKÖTURVALLISUUSSÄÄDÖKSET KIRJOITTAJAT, LÄHDEAINEISTO, KÄSITTEITÄ... 384 4/41 Esipuhe Sähköstä aiheutuvia tulipaloja on tutkittu TkT Veli-Pekka Nurmen johdolla vuonna 1996 alkaneessa Turvatekniikan keskuksen (TUKES) tutkimusohjelmassa. Tutkimusohjelman myötä on syntynyt useita tutkimusjulkaisuja, muun muassa syksyllä 2001 Veli-Pekka Nurmen väitöskirja Sähköpalojen riskienhallinta (TU- KES -julkaisu 3/2001). Kyseinen tutkimusohjelma on merkittävä avaus sähköpalojen tutkimukselle ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämiselle sähköpaloihin. Edellä mainitun väitöskirjan tiivistelmässä todetaan muun muassa: Sähköpaloja voitaneen vähentää panostamalla kuluttajille ja yrityksille kohdistettuun sähköpaloriskeistä kertovaan viestintään sekä kannustamalla sähkölaitteiden turvallisiin käyttötapoihin ja määrätietoiseen kunnossapitoon. Tutkimuksessa esille tulleiden sähköpalon syiden ja sähköpaloihin vaikuttavien tekijöiden pohjalta voidaan perehdyttää erityisesti pelastus-, sähkö- ja kiinteistöalaa palojen ennaltaehkäisyyn. Työn tulosten perusteella erilaisten rakennustyyppien omistajat ja haltijat, olivatpa he sitten yrityksiä tai yksityishenkilöitä, voivat saada eväitä arvioida omia sähköön liittyviä paloriskitekijöitään ja siten hallita nykyistä paremmin riskejään. Tutkimusohjelman johtopäätösten ja toimenpidesuositusten perusteella Sähkötarkastusyhdistys SÄTY r.y. (SÄTY) on tuottanut yhteistyössä Turvatekniikan keskuksen (TUKES) ja Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton (VAKES) kanssa sähköpalojen ennalta ehkäisyyn liittyvän koulutusmateriaalin. Projektin on rahoittanut Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen (STEK). Luettavanasi on nyt sähköpaloihin ja niiden ennalta torjumiseen liittyvää perustietoa, josta on hyötyä kaikille joiden elämään sähkön käyttö tavalla tai toisella liittyy siis meille jokaiselle. SÄHKÖPETO -projektin nimi on johdettu sanoista SÄHKÖPalojen Ennalta Torjunta Ohjelma. Tutustu ja osallistu jatkossa myös ammattilaistason aineistoon ja koulutuksiin. Sähkötarkastusyhdistys Säty osoittaa suuret kiitokset Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus r.y:lle, jonka rahoituksella materiaalin laadinta on tullut mahdolliseksi sekä Turvatekniikan keskukselle, joka on luovuttanut auliisti käyttöön sähköpaloihin liittyvät ainutlaatuiset tutkimustietonsa, muuta aineistoa sekä asiaan liittyvän asiantuntemuksensa. Erityisesti SÄTY haluaa kiittää TkT Veli-Pekka Nurmea, jonka asiantuntemus ja kannustus ovat olleet ratkaisevan tärkeitä koulutusohjelman rakentamisessa ja eteenpäin viemisessä sekä johtajia Veli Matti Ojalaa ja Seppo Pekurista, jotka vakuutusalan asiantuntijoina ovat tuoneet tietoa ja näkemystä juuri siltä taholta, jossa sähköpalojen taloudelliset vaikutukset parhaiden tunnetaan. Sähkötarkastusyhdistys SÄTY r.y. Toinen painos 2003: Tehty vähäisiä stilistisiä muutoksia sekä ajankohtaistettu eräisiin viite asiakirjoihin liittyviä tietoja.5 5/41 1. Johdanto Koska sähkö on läsnä lähes kaikkialla ja sitä käytetään kaikkien toimesta, meistä jokainen voi omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa ennalta ehkäisevästi sähköstä aiheutuviin paloihin. On järkevämpää ennalta vaikuttaa niihin syihin, joista sähköpalo voi saada alkunsa kuin sammuttaa sähkön aiheuttama tulipalo. Tämä julkaisu on tarkoitettu ennaltaehkäisevän perustason tiedon jakamisen ja kouluttamisen avuksi. Sähköhän ei sinänsä ole syy syttymiseen vaan se toimii sytyttävänä energialähteenä, joka vikaantumisen tai inhimillisen virheen seurauksena isännäksi päästyään aiheuttaa palon. Kun tulipalo todetaan aiheutuneen sähköstä, perimmäinen syy selvitetään vain poikkeustapauksissa. Suomessa syynä tutkimattomuuteen ovat puutteet palojen tutkintajärjestelmässä, sillä esimerkiksi velvollisuutta tutkia palon perimmäisiä syitä ei pelastusalan säännöksissä ole määritelty. Myös sähköpaloihin liittyvän tiedon tähänastinen vähäisyys ei ole kannustanut sähköpalojen tutkintaan. Koulutusohjelman tavoitteena on sähköpaloturvallisuuteen liittyvän tiedon jakamisen ja koulutuksen keinoin vaikuttaa ennalta ehkäisevästi sähköpaloihin. Koulutus on suunnattu tavallisten kansalaisten lisäksi kiinteistöjen käyttäjille, ylläpitäjille ja haltijoille, rakentamiseen liittyvälle opetustoimelle, rakentamisen eri osapuolille sekä pelastus-, vakuutus- ja sähköalan ammattilaisille.! Viimekädessä tavoitteena on alentaa sähköpalojen sekä niistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen määrää ja vahinkojen kustannuksia Suomessa. Koulutusmateriaali perustuu tutkimusten sekä käytännön kokemusten kautta saatuun tietoon. Tietolähteinä ovat olleet Turvatekniikan keskus, vakuutus- ja pelastusalan yhteisöt, poliisitoimi sekä sähkötarkastajat. Kolmitasoinen koulutusmateriaali sisältää hyödyllistä tietoa niin sähköalan maallikoille kuin sähköpalojen ennaltaehkäisyä työssään hoitaville tai sähköpaloja selvittävillekin. Ensimmäisen tason koulutusaineisto sisältää jokaiselle tärkeää perustietoutta sähköpaloista ja niiden torjunnasta. Toisessa vaiheessa sähköpaloihin ja niiden ennaltaehkäisyyn syvennytään enemmän sähkö-, pelastus- ja vakuutusalan ammattilaisten kannalta. Tärkeänä ammatillisena pätevyystavoitteena on tuottaa koulutusmateriaalia sekä kouluttaa sähköpaloihin liittyvien yhteisöjen joukosta sähköpalojen selvittämiseen erikoistuneita sähköpalotutkijoita. Tässä perustason koulutusmateriaalissa käsitellään sähköpaloihin liittyviä taloudellisia arvoja yleensä sekä sähköpalojen ehkäisyä niin sähkölaitteiden kuin sähkölaitteiston käytön, rakentamisen ja kunnossapidon näkökulmasta. Asioita tarkastellaan pääasiassa kotitalouksien ja tavanomaisten työympäristöjen näkökulmasta. Tekijät6 6/41 2. Sähköpalojen torjuntaan liittyvä koulutusohjelma Sähköpeto -projekti Insinööri Jorma Korkalo Primatest Oy Koulutusohjelma on suunniteltu toteutettavan kolmena eritasoisena kurssissa Perustaso Perustason koulutusmateriaalissa sähköpaloihin liittyviä asioita tarkastellaan kotitalouksien ja tavanomaisen työympäristön sähkölaitteiden ja laitteistojen näkökulmasta joskin aineistossa on hyödyllistä tietoa myös henkilöille, joiden työhön liittyy sähköpalojen ennalta ehkäisy. SÄHKÖPALOTUTKIJA AMMATTILAISTASO Kurssin käyneet tuntevat sähköpaloihin liittyvän koulutusohjelman, sähköpalojen henkilö- sekä taloudellisiin PERUSTASO vahinkoihin liittyvät arvot, sähköpalojen torjuntaan liittyvien sähköalan säädöksien ja määräyksien periaatteet, sähkölaitteistojen säännönmukaisen kunnossapidon periaatteet ja vastuut, sähköpaloihin liittyvät vakuutuksien suojeluehtojen periaatteet, kotitalous ja työympäristön tyypillisimmät sähköpalojen syyt ja syntymekanismit sekä niiden ennaltaehkäisy- ja ensisammutusmenetelmät. Kohderyhmiä ovat muun muassa Kiinteistöjen kunnossapitoon ja käyttöön osallistuvat henkilöt kuten isännöitsijät ja kiinteistönhoitajat Teollisuuden kunnossapitohenkilöstö Maatalouden yhteisöt Rakennus- ja sähköalan rakentamisen ja käytön opettajat Sähkölaitteistojen käytönjohtajat Sähkösuunnittelijat Sähkötöidenjohtajat, sähkötyönjohtajat Vakuutusalan edustajat Pelastustoimen edustajat Poliisin edustajat Puolustusvoimien kiinteistönhoidon edustajat Valtuutetut tarkastajat ja valtuutettujen laitosten tarkastajat (sähkö) Peruskurssin käymistä suositellaan kaikille niille, jotka haluavat osallistua seuraavien tasojen koulutukseen Ammattilaistaso Toisen vaiheen (ammattilaistaso) koulutusmateriaalissa sähköpaloja tarkastellaan syvällisemmin siten, että sähköpaloriskien ennalta ehkäisyä lähestytään sähkön fysikaalisten ilmiöiden kautta. Syvällisemmin perehdytään palon syttymisen estämiseen ja leviämiseen tarkoitettuihin suojausmenetelmiin sekä sähkölaitteistojen käyttöön ja kunnossapitoon.7 7/41 Asioita käsitellään kiinteistönhoidon sekä sähköturvallisuusalan ammattilaisten näkökulmasta. Aineisto soveltuu myös vakuutus- ja pelastusalan sekä poliisitoimen sellaisten henkilöiden koulutukseen, jotka tutkivat sähköpaloja tai joiden tehtäviin kuuluu sähköpalojen ennalta ehkäisevän tiedon levittäminen tai riskien kartoittaminen. Toisen vaiheen kurssin läpikäyneet tuntevat sähköpalojen syntymekanismit ja niiden ehkäisymenetelmät, sähkölaitteistojen kunnonvalvontaan liittyvät sähköpalonäkökohdat, palonaikaiset ja sen jälkeiset toimintatavat viranomaisten kanssa, osaavat kouluttaa yhteisönsä henkilökuntaa sähköpaloihin liittyvissä asioissa ja heillä on perustaidon sähköisten palonsyiden selvittämiseksi. Kohderyhmiä ovat: Rakennus- ja sähköalan rakentamisen ja käytön opettajat Sähkölaitteistojen käytönjohtajat Sähkösuunnittelijat Sähkötöidenjohtajat, sähkötyönjohtajat Vakuutusalan edustajat Pelastustoimen edustajat Poliisin edustajat Puolustusvoimien kiinteistönhoidon edustajat Valtuutetut tarkastajat ja valtuutettujen laitosten tarkastajat (sähkö) Ammattilaistason kurssin läpikäynti on edellytyksenä sähköpalotutkijan koulutukseen osallistumiselle. Koulutusmateriaali vaiheissa 1 ja 2 perustuu lähes kokonaisuudessa alussa mainitun tutkimusohjelman tutkimuksiin ja aineistoon sekä niiden perusteella laadittuihin julkaisuihin ja tiedotteisiin Sähköpalotutkijan koulutus Kolmannen koulutusvaiheen tavoitteena on kouluttaa sähköpalojen tutkimiseen erikoistuneita henkilöitä vakuutus- ja pelastusalan, poliisitoimen sekä sähkötarkastajien piiristä. Koulutus on (2003) vasta suunnitteilla. Kohderyhmiä ovat: Valtuutetut tarkastajat ja valtuutettujen laitosten tarkastajat (sähkö) Sähköpaloihin erikoistuvat poliisin tutkijat Sähköpaloihin erikoistuvat vakuutusalan tutkijat Sähköpaloihin erikoistuvat pelastusalan henkilöt 2.4. Sähköpaloriskien vähentäminen omassa työyhteisössä Koulutus Projektin päätavoitteiden saavuttamiseksi on toivottavaa, että kiinteistönhoidosta vastuussa olevat henkilöt levittävät aktiivisesti sähköpalojen torjuntatietoutta omissa työyhteisöissään. Näin koulutuksessa voidaan ottaa huomioon ja käsitellä juuri omaan tuttuun työympäristöön sisältyvä sähköpaloriskejä sekä niiden ennalta ehkäisyä. Koulutusmateriaali on lunastettavissa työyhteisöjen kouluttajien ja oppilaitoksien opetusmateriaaliksi. Edellytyksenä koulutusmateriaalin käyttöön saamiseksi on, että kouluttaja on itse käynyt ammattilaistason kurssin (taso 2).8 8/41 Sähköpaloturvallisuus osaksi yhteisön laatujärjestelmää Ruotsissa on saatu hyviä kokemuksia yritysten paloturvallisuuden omavalvontamallista. Siinä luodaan paikallisen paloviranomaisen tukemana yritykselle paloturvallisuusjärjestelmä, joka voidaan liittää esimerkiksi osaksi yrityksen laatujärjestelmää. Järjestelmä edellyttää vastuuhenkilöiden nimeämistä, koko henkilöstön perehdyttämistä, toimintaohjeiden laatimista muiden tarvittavien dokumenttien hankkimista sekä ohjelman mukaisten kuukausitarkastusten tekemistä. Sähköpaloturvallisuusasiat tulisi liittää osaksi yrityksen laatujärjestelmää. Suositeltava tapa laatujärjestelmän laatimiseksi on toteuttaa se osana kohdassa 2.4 tarkoitettua koulutusta. Yrityksissä laaditut turvallisuussuunnitelmat ovat hyvä pohja aloittaa paloturvallisuuden omavalvonnan toteuttaminen. Omavalvonnan ajattelutapaa kannattaa soveltaa myös kotiympäristössä. 3. Sähköpaloihin liittyvät vahingot 3.1. Yleistä Sähköpalovahinkojen riskejä arvioitaessa huomiota tulee kiinnittää hyvin laaja-alaisesti: Ihmisille ja omaisuudelle aiheutuvat välittömät vahingot Toiminnan keskeytyksistä aiheutuvat menetykset tuotannossa Menetykset markkinaosuuksissa ja maineessa Henkilövahinkojen ansionmenetykset ja niistä seuraava taloudellinen ahdinko Muut välilliset vahingot kuten esimerkiksi ATK-järjestelmien toiminnan täydellinen ja laaja lamautuminen jo sinänsä vähäisen sähköpalon seurauksena 3.2. Rakennuspalot ja palovahingot Veli-Pekka Nurmi, Tukes -julkaisu 3/2001 Noin puolet Suomessa sattuvista paloista on rakennuspaloja. Toinen puoli paloista koostuu ajoneuvopaloista sekä maasto- ja metsäpaloista. Viime vuosina Suomessa on vuosittain sattunut noin rakennuspaloa. Kaikista paloista arviolta kolmannes on tahallaan sytytettyjä. Myös sähkölaitteet ja asennukset ovat merkittävä syttymislähde ja palovahinkojen aiheuttaja rakennuspaloissa. Sähkölaitteista ja -asennuksista tai niiden väärästä käytöstä aiheutuu Suomessa vuosittain noin 2000 rakennuspaloa. Tilastoissa tai tutkimuksissa ei kuitenkaan juurikaan ole tätä yksityiskohtaisempaa tietoa. Esimerkiksi palonaiheuttajat eri tyyppisissä rakennuksissa eivät ole tiedossa. Kuva sähköpalojen kokonaismäärästä Suomessa on viime aikoina tarkentunut TUKES:n tutkimusohjelman myötä. Aiemmin sähköpalojen vuosittaisen määrän arveltiin olevan noin Paloista on aiheutunut kaikkiaan Suomessa vuosittain noin 100 kuolemantapausta ja miljoonan markan välittömät vahinkokustannukset. Sähkön aiheuttamissa paloissa on kuollut vuosittain noin 10 henkeä, vuosittaisen vaihtelun ollessa varsin suurta (5 25 sähköpalokuolemaa vuosittain 1990-luvulla). Sähköpaloista aiheutuneet välittömät vahinkokustannukset ovat viime vuosina olleet vuosittain runsaat 100 miljoonaa markkaa. Palokuolemien osalta Suomi on eräs länsimaiden synkimpiä maita. Paloista aiheutuvat välittömät omaisuusvahingot suhteessa bruttokansantuotteeseen taas ovat Suomessa hieman muita länsimaita alemmalla tasolla Sähköpalot vakuutusalan näkökulmasta Vahinkovakuutusjohtaja Veli-Matti Ojala Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto Vakuutusyhtiöt korvasivat vuonna 2000 yhteensä noin 6400 palovahinkoa, joista valtaosa (4200) kohdistui yksityistalouksiin ja loput (2200) yritysten ja yhteisöjen vakuutuksiin. Korvausmäärissä tilanne oli päinvastainen: yksityistalouksiin korvausmarkkoja kohdistui 206 mmk sekä yrityksiin ja yhteisöihin 441 mmk, yhteensä 647 mmk.9 9/41 Palovahinkojen lukumäärä on laskenut varsin voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana, sillä vuonna 1991 korvattiin vahinkoa. Kun ajan kuluminen ja rahan arvon muuttuminen otetaan huomioon, on korvausmäärä pysynyt lähes vakiona. Sähkölaitteen aiheuttamille tulipaloille on tyypillistä se, että ne yleensä kehittyvät varsin tuhoisiksi. Teollisuudessa sähkölaitteista aiheutuneet palot ovat lukumäärältään noin 15 % kaikista paloista, mutta korvaussumma vastaa noin 40 % kokonaiskorvausmäärästä. Samoin sähköpalojen suhteellinen osuus suurpaloista on selvästi suurempi, noin 20 %. Maatalouden tuotantorakennuksissa sattuneet sähköstä aiheutuneet suurpalot ovat selvästi nousseet viime vuosien aikana. Sähköasennusten ja sähköjohtojen osuus vahingon aiheuttajana on selvästi suurempi, kuin muiden sähkölaitteiden. Sähkölaite yksin ei useinkaan edusta suurta palokuormaa ja siten vaaratekijää, mutta syttymislähteenä viallinen sähkölaite tai sähkölaitteen väärä käyttö aiheuttaa palovaarallisessa ympäristössä palon nopean leviämisen. Kaapeliasennukset tarjoavat palolle hyvän etenemistien, samoin kuin pölyinen, likainen tai muuten syttymisherkkä ympäristö. Sähköpalot syttyvät useasta syystä: Inhimilliset tekijät, kuten tulityöt ja väärin käytetyt sähkölaitteet ovat varsin yleisiä. Eristysvika, löysä liitos, ylikuormitus, staattinen sähkö ja salama ovat myös yleisiä syttymissyitä. Lämmittimien peittäminen, laitteiden väärä sijoittaminen, toimintaan unohtuneet laitteet ja virheelliset asennukset ovat yleisiä väärinkäyttötilanteita. Eristysvika syntyy vanhenemisen, kemikaalien, syöpymisen tai mekaanisten vaurioiden seurauksena. Löysä liitos voi aiheutua huolimattomasta asennuksesta, tärinästä tai johtojen liikuttelusta. Sähköpalo kehittyy helposti suurpaloksi, mikä johtuu osittain siitä, että nopea sammutus ei ole onnistunut. Sammutuksen onnistumista vaikeuttaa se, että palo havaitaan yllättävän myöhään ja voimakas savun muodostus estää kohteeseen pääsyn. Suurpalon syntyyn vaikuttaa myös se, että palo-osastointi on usein puutteellinen ja sähkölaitteistot on keskitetty suuriksi yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Vahingon laajeneminen johtuu usein myös siitä, että kaapelien eriste, PVC, synnyttää palaessaan kloorivetykaasua, joka kosteuden ja sammutusveden vaikutuksesta kondensoituu kylmemmille pinnoille suolahappona. Puutteellinen osastointi ja suuret yhtenäiset hallit edesauttavat hapon leviämistä. Näin pienikin kaapelipalo voi aiheuttaa suuren jälkivahingon ja mittavat puhdistusoperaatiot. Vahingon laajuuteen vaikuttaa usein myös se, että palon jälkeisiä korroosionestotoimenpiteitä ei tunneta tai ne aloitetaan liian myöhään. Sähkötilojen sijoittelulla, rakenneratkaisuilla, palo-osastoinnilla ja suojausjärjestelmillä sekä kunnossapidolla on keskeinen merkitys vahingontorjunnassa ja riskien pienentämisessä. Vahingon sattuessa sähköpalon oikea torjunta(sammuttaminen) ja lisävahinkojen estäminen on tärkeää. Tässä yhteydessä ei voi olla korostamatta osastoivien seinien läpivientien tiivistämistä. Sähkö- ja kaapelitilat tulisi varustaa vähintään paloilmoitinlaitteistolla, ja yrityksen toiminnan kannalta tärkeät tilat tulisi suojata automaattisella sammutuslaitteistolla.! Vakuutusala on panostamassa sähköpalojen torjuntaan. Vuonna 2003 on Vakuutusyhtiöiden keskusliiton toimesta laadittu uudet suojeluohjeet. Niiden tarkoituksena on vähentää sähköpaloja, pienentää sähkölaitteista ja -asennuksista johtuvaa tulipalon syttymisvaaraa ja ohjata toimintaa sähköpaloriskin huomioimiseen.10 10/41 4. Sähköpalojen ehkäisyyn liittyvien säädöksien periaatteet Insinööri Jorma Korkalo Primatest Oy 4.1. Sähköturvallisuussäädöksien periaatteet Sähköturvallisuuteen liittyvät säädökset ja määräykset ovat sähköalan ulkopuolisille vaikeaselkoisia ja niistä selviytyminen vaatii paneutumista myös sähköturvallisuusalan ammattilaisilta. Säädöksiin liittyvät periaatteet on kuitenkin helppo ymmärtää ja sisäistää osaksi päivittäistä toimintaa vaikka ei tuntisikaan määräyksien yksityiskohtia. Seuraavassa on pyritty avaamaan sähköturvallisuusmääräyksien tarkoitus maallikonkin ymmärtämään muotoon. Vaikka säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita on kirjoitettu tuhansia sivuja, kiteytyy niiden sisältö vain muutamaan sähkön käyttöön liittyvään vaaralta suojautumiseen. Ne on jokaisen helppo muistaa ja sisäistää: Suojautuminen sähköiskuvirralta ja sen aiheuttamilta vahingoilta Suojautuminen sähkön aiheuttamalta syttymiseltä Suojautuminen valokaarelta ja se aiheuttamilta vahingoilta Sähkölaitteiden ja -laitteistojen häiriöttömän ja turvallisen käytön takaaminen 4.2. Sähköturvallisuudesta on säädetty lailla Sähköturvallisuudesta on säädetty Sähköturvallisuuslailla (STL 419/96). Siinä ja sen perusteella annetuissa asetuksissa ja ministeriön päätöksissä edellytetään, että sähkölaitteita ja laitteistoja suunnitellaan, rakennetaan, valmistetaan, korjataan sekä huolletaan ja käytetään niin, että niistä ei aiheudu vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle (em. kohdat 1-4). Säädöksissä on vaatimuksia sähkölaitteiston koko elinkaaren ajalle. Siten ne koskevat jokaista rakentamiseen ja käyttöön liittyviä osapuolta itse asiassa lähes jokaista ihmistä.. Keskeisimmät sähköalan säädökset ja määräykset on lueteltu julkaisun lopussa Sähkövahingot pyritään ehkäisemään ennakolta Nykyisen sähköturvallisuuskulttuurin perusajatus on se, että sähkövahinkojen syntymistä ei odotella vaan ne pyritään estämään ennalta. Sähkölaitteiston rakentajien itsenäinen ja suuri vastuu rakentamisessa ja haltijoiden vastuu käytössä ilman ulkopuolisten mittavaa valvontaa on niin ikään yksi uuden sähköturvallisuuskulttuurin kulmakivistä.! Sähkövahinkojen määrän tavoitteena on nollatoleranssi Sähköturvallisuudesta huolehtiminen on kaukonäköisyyttä Sähköturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä määräysten noudattamista valvoo sähköturvallisuusviranomainen (TUKES) Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) johdon ja valvonnan alaisena. Turvatekniikan keskuksella on sähköturvallisuuslakiin perustuva velvollisuus muun muassa tutkia vakavat sähkövahingot ja niiden uhat.11 11/41 Sähköturvallisuuslain rikkomisesta laissa on määritelty myös sanktiot. Tärkeää on huomioida ennen kaikkea velvollisuuksien laiminlyönneistä mahdollisesti aiheutuvat taloudelliset ja juridiset seuraamukset vahingonkorvausvastuisiin sekä vaikutukset vakuutuskorvauksiin. Ne nimittäin voivat koitua taloudellisesti kohtalokkaan raskaiksi velvollisuuksien laiminlyönnistä vastaavalle haltijalle ja henkilölle Sähköpalojen ehkäisyyn liittyviä vaatimuksia on runsaasti Useat sähköturvallisuusvaatimukset ja -määräykset liittyvät joko suoraan tai välillisesti juuri sähköpalojen ennalta ehkäisyyn tai sähkövahinkojen minimointiin. Teknisesti sähköpaloja torjutaan suunnittelemalla, rakentamalla, käyttämällä ja huoltamalla sähköiset suoja- ja turvajärjestelmät niin, ettei vaaraa pääse syntymään tai että vaaran uhatessa vahingot minimoituvat. Suoja- ja turvamenetelmiin liittyvät vaatimukset on esitetty sähköturvallisuusstandardeissa jotka sähköalan ammattihenkilöiden tulee tuntea. Sähköpalojen ennalta ehkäisyyn liittyviin tuotannollisiin ja toiminnallisiin säädösvaatimuksiin voidaan lukea vaatimukset sähköalan töihin edellytetystä riittävästä ammattitaidosta, sähkötöiden luvanvaraisuudesta sekä rakentamiseen ja käyttöön liittyvät määräykset sähkötarkastuksista Sähköturvallisuuden toteuttamista ja ylläpitoa valvotaan Aina ennen käyttöönottoa sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus, jossa riittävän laajasti selvitetään, ettei sähkölaitteistosta aiheudu sähköturvallisuuslain (410/96) 5 :ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä.(ktmp 517/96 3 ). Kun sähkölaitteiston suunnittelun ja rakentamisen on suorittanut riittävän ammattitaitoinen henkilö ja kun sen vaatimustenmukaisuus on todettu standartinmukaisessa käyttöönottotarkastuksessa, voi laitteiston käyttö tapahtua täysin turvallisesti.! Haltijan tulee pitää huolta asianmukaisen tarkastuksen suorittamisesta, sillä jos rakentaja sellaisen laiminlyö, siirtyy vastuu rakentamisen aikaisistakin tarkastuksista haltijalle! Käytön aikana sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti (KTMp 517/96 10 ). Kenenkään ei kannata ottaa itselleen vastuuta vikojen korjaamatta jättämisestä. Sähkölaitteistolle tehtävien määräaikaistarkastusten avulla valvotaan, että sähkölaitteiston käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan määräyksiä ja että sen käyttö on turvallista (KTMp 517/96 12 ) Sähkötöiden tekeminen on sallittu vain riittävän ammattitaitoiselle henkilölle Sähköturvallisuussäädösten ja -määräysten sisältö on niin monitahoinen ja sähköturvallisuusalan ulkopuoliselle vaikeaselkoinen, että sähkölaitteiston suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön, kunnossapitoon ja tarkastuksiin tulee käyttää vain ammattilaisia, joilla on vankka tuntemus alan määräyksistä, riittävä ammattitaito sekä oikeus tehdä sähköalan töitä.! Sähköalan töitä saavat tehdä vain erityiset kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt ja yritykset sähkötyöt eivät ole jokamiehen oikeus kuten usein kuulee sanottavan. Puutteellisesti ja ammattitaidottomasti rakennetussa ja hoidetussa sähkölaitteistossa riskit juuri sähköpalovahinkojen syntymiselle ovat verrattain suuret. Ottamalla huomioon sähköpaloista helposti aiheutuvat mittavat taloudelliset vahingot ja niistä aiheutuvat korvausvaatimukset, riskien ottaminen sähköturvalli-12 12/41 suuslakia ja siihen perustuvia määräyksiä rikkomalla on lyhytnäköistä toimintaa. Eräitä erikseen määriteltyjä sähkötöitä voi suorittaa sähköalan maallikkokin. Nekin on kuitenkin osattava tehdä turvallisesti eli jos joutuu pohtimaan miten tämä kytketään, tekeminen on syytä antaa ammattitaitoisemman tehtäväksi. Hengenvaaran lisäksi maallikon tekemä viritys voi aiheuttaa varsin potentiaalisen sähköpaloriskin. 5. Vakuutuksien suojeluehtojen periaatteet Vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto Vakuutusehdoissa määritellään, mitkä vakuutustapahtumat kuuluvat vakuutuksen korvauspiiriin. Sähköön liittyvät vahingot ovat pääasiassa niin sanottuja sähköilmiövahinkoja tai varsinaisia sähköpaloja. Vakuutusehdoissa tarkoitetaan sähköilmiövahingoilla esimerkiksi tapahtumaa, joka seuraa siitä, että salamanisku aiheuttaa niin sanotun ukkosylijännitteen. Salamaniskun suoraan kohteeseen aiheuttama vahinko on luonnonilmiövahinko, joka kuuluu yleisesti vakuutuksen korvauspiiriin. Vakuutusehtojen mukaan vain nimettyjen laitteiden sähköilmiövahingot korvataan. Sähköpalolla tarkoitetaan vakuutusehdoissa tulipaloa, joka on alkanut sähkölaitteesta tai -asennuksesta ja jossa palon mahdollistavana syttymisenergiana on ollut sähkö. Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, joka johtuu sähkölaitteesta tai -asennuksesta irtipäässeestä tulesta. Vakuutussopimukseen liittyy usein erilaisia ehtoja ja ohjeita. Näistä vahinkotapausten kannalta tärkeimmät ovat vakuutuksen rajoitusehdot ja suojeluohjeet. Rajoitusehdot määrittelevät, mitkä vakuutustapahtumat kuuluvat vakuutuksen korvauspiiriin ja mitkä tapahtumat on rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle. Asia ilmaistaan ehdoissa esimerkiksi vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu Vakuutusehtojen mukaan nimettyjen laitteiden sähköilmiövahingot korvataan. Muille laitteille aiheutuvia sähköilmiövahinkoja ei korvata eli ne on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutukseen liittyvät suojeluohjeet ovat vahingon estämiseksi ja rajoittamiseksi tarkoitettuja velvoittavia määräyksiä. Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Suojeluohje on siis täsmällinen ohje vahingon välttämiseksi ja pienentämiseksi. Se antaa vakuutuksenottajalle yksityiskohtaisia toimintaohjeita. Näyttövelvollisuus vahingon jälkeen suojeluohjeen laiminlyönnistä on vakuutusyhtiöllä. Sen lisäksi vakuutusyhtiön on näytettävä toteen, että suojeluohjeen laiminlyönti on myötävaikuttanut vahingon syntyyn ja laajuuteen. Jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen, hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se saatetaan evätä kokonaan. Vuonna 2003 on Vakuutusyhtiöiden keskusliiton toimesta on laadittu uudet suojeluohjeet. Niiden tarkoituksena on vähentää sähköpaloja, pienentää sähkölaitteista ja -asennuksista johtuvaa tulipalon syttymisvaaraa ja ohjata toimintaa sähköpaloriskin huomioimiseen. 6. Tyypillisimmät sähköpalojen syyt ja syntymekanismit Lähde: Aineisto perustuu julkaisuun Veli-Pekka Nurmi, Sähköpalojen riskienhallinta, TUKES -julkaisu 3/2001. Toimittanut Jorma Korkalo. Yleistä Sähköstä johtuvat palon syttymisvaarat ovat aina mukana siellä missä sähköä käytetään. Koska sähköä käytetään lähes kaikkialla ja kaikessa toiminnassa ja koska sähkölaitteiden määrä on suuri, meistä jokainen voi osaltaan päivittäisissä toiminnoissaan ottaa vastuuta sähköpalojen ennalta ehkäisyyn. Tässä luvussa käsitellään sähkölaitteiden ja -asennusten väärästä ja huolimattomasta käytöstä sekä kunnossapidon puutteista aiheutuvia sähköpaloja ja niiden ennalta ehkäisyä lähinnä kotitalouksien ja tavanomaisimpien työympäristöjen näkökulmasta.13 13/ Sähkölaitteiden ja -asennusten syttyminen Sähköpalot ovat tyypillisesti usean yhteensattuman summa, joten palo voi syttyä vasta pitkän ajan kuluttua alkusyiden syntymisen jälkeen. Ensimmäisenä palamaan syttyy usein sähkölaitteen tai -asennuksen vikaantunut tai väärin asennettu komponentti. Jo ensisijainen sähköinen vika voi tuottaa niin paljon lämpöä, että se sytyttää lähellä olevat palavat aineet. Toisaalta palo voi syttyä vasta pitkän tapahtumaketjun seurauksena, jolloin yksi vika johtaa ketjureaktion tavoin muiden osien tai komponenttien vikaantumiseen ja lopulta palon syttymiseen. Ihmisen laiminlyönnit sähköpalon syttymissyynä Tutkimuksissa on havaittu, että yli 90 % kaikista järjestelmien häiriöistä perustuu ihmisen virheistä johtuviin perussyihin kuten asennus-, käyttö- ja huolenpitovirheisiin. Turvallinen toiminta edellyttää: 1. tietoa toimia oikein 2. taitoa toimia oikein 3. ja ennen kaikkea halua toimia turvallisuuteen pyrkien (asenne). Etenkin sähkölaitteistojen ja laitteiden käytössä ja kunnossapidossa unohtuu usein aktiivinen vastuunotto turvallisuuden vaalimisesta usein tällöin on kyse väärästä asenteesta: Tämä on sähköasiaa, eihän se minulle kuulu. Kuva 1 Sähköpaloriski on läsnä kaikkialla missä on sähköä. Riskejä voidaan minimoida ennakolta. Kuva J Korkalo Vastuunottavaa asennetta on se, että sähkölaitteiden suhteen noudatetaan valmistajien antamia käyttö- ja kunnossapito-ohjeita.! Jokaisen tulee huolehtia havaitsemansa turvallisuutta heikentävän sähkövian tai epätavanomaisen sähköilmiön ilmoittamisesta viipymättä kunnossapidosta vastaavalle taholle. Sähköpalojen perimmäiset tuottamukselliset syyt: suunnitteluvirheet valmistusvirheet asennusvirheet puutteellinen kunnossapito ja kuluminen väärä tai huolimaton käyttö Luettelosta voi tehdä sen johtopäätöksen, että sähkölaitteiston elinkaaren johonkin vaiheeseen osallistuvat suunnittelijat, rakentajat, käyttäjät, kiinteistöhenkilöstö voivat osaltaan vaikuttaa sähköpaloturvallisuuteen.14 7. Sähköpalo: miten ja miksi se syttyy, kuinka se etenee? 14/41 Lähde: Aineisto perustuu julkaisuun Veli-Pekka Nurmi, Sähköpalojen riskienhallinta, TUKES -julkaisu 3/2001. Toimittanut Jorma Korkalo Sytyttävät sähköilmiöt Syttyäkseen ja levitäkseen tulipalo vaatii kolmen ehdon täyttymisen: 1. Energialähteen joka riittää nostamaan lämpötilan syttymisrajalle. 2. Syttyvän ja palavan materiaalin. 3. Riittävästi happea. Sähköpalojen ennalta torjunnassa keskitytään pääsääntöisesti kohtaan 1, eli pyritään estämään sähköstä aiheutuvan tahattoman ja hallitsemattoman lämpötilan kohoaminen syttymisrajalle. Laitevalmistuksessa ja osittain sähköasennuksissa otetaan huomioon myös kohta 2. Sytyttävänä energialähteenä sähköpaloissa on luonnollisesti sähkö. Sähköpalo on seurausta komponentin, johtimen tai materiaalin sellaisesta vioittumisesta tai ylikuormituksesta, että se johtaa sytyttävään sähköilmiöön kuten ylikuumenemiseen, oiko- tai maasulkuun tai valokaareen. Syttyvänä materiaalina voi olla itse sähkölaitteen valmistusmateriaalit, laitteen asennusalusta tai sen lähiympäristön materiaalit. Sähköverkon kautta voivat vaikuttaa ulkoiset tekijät, kuten ukkonen tai sähköverkon jännitehäiriöt. Harmoniset yliaallot voivat aiheuttaa komponenttien ja johtimien vikaantumisen tai ylikuumenemisen ja niiden seurauksena palon sytyttävän sähköilmiön. Syttymiseen tarvitaan sellainen sähköteho ja -energia, että se saa aikaan syttymispisteessä niin suuren virtatiheyden komponentissa tai johtimessa, että kuumentumisen seurauksena saavutetaan materiaalien syttymiseen tarvittava lämpötila. Syttyminen ja paloksi leviäminen edellyttää syttymisenergian lisäksi, palavaa ja/tai paloa itsenäisesti jatkavaa materiaalia sekä riittävästi happea. Julkaisussa ei käsitellä räjähdysmäisesti esimerkiksi kipinästä syttyviä paloja.15 15/ Sähkölaitteiden syttymisen aiheuttajia ja seurauksia Sähkölaitepaloihin ovat usein syynä viat liikuteltavissa koskettimissa. Vaaran aiheuttaa koskettimen huono kosketus, mikä voi johtaa palon sytyttävään paikalliseen lämmön nousemiseen. Koskettimia sisältyy osakomponentteina tyypillisesti eräisiin sähkölaitteisiin kuten kytkimiin, releisiin, kontaktoreihin ja kytkeviin säätölaiteisiin kuten termostaatteihin.! Tällaisia komponentteja on niin kotiympäristön kuin työympäristönkin sähkölaitteissa ja asennuksissa tyypillisesti varsin runsaasti. Huono kosketus voi johtua virheellisestä mitoituksesta, ikääntymisestä tai käyttötavasta tai käyttöympäristön olosuhteiden vaikutuksesta. Syynä vikaantumiseen voi olla myös koskettimien alimitoitus kuormitukseen nähden. Seurauksena näistä saattaa olla esimerkiksi jousien kontaktipaineen heikkeneminen, kontaktipintojen likaantuminen tai hapettuminen sekä kontaktipintojen virheellinen asento. Huonon kosketuksen lisäksi toinen keskeinen sähkölaitepaloihin johtava vika on jonkin laitteessa olevan komponentin eristysvika. Palovaarallisia eristysvikoja voi ilmetä erityisesti johtimissa ja kondensaattoreissa mutta myös kotitalouden sähkölaitteissa. Syttymisen aiheuttajina voivat olla myös erilaiset laitteiden sisäiset liittimet, kytkimet ja vastukset, sekä pienkondensaattorit, piirilevyt ynnä muut sellaiset komponentit. Normaalissa työympäristössä yliaaltojen aiheuttajia ovat UPS -laitteet ja valaisimien elektroniset liitäntälaitteet sekä elektroniset säätimet kuten valaistuksen himmentimet. Edellä mainittujen häiriölähteitä esiintyminen myös kotiympäristössä on varsin tavanomaista. Kuva 2: Laitteen liitosjohdossakin on monta riskialtista kohtaa. Kuva Robert Nielsen Lämmittävät sähkölaitteet pystyvät tuottamaan ilman vikaantumistakin riittävästi lämpöä sytyttääkseen palon. Niiden virheellinen sijoittelu tai huolimaton käyttö voi johtaa niitä peittävien tai läheisyyteen sijoitettujen syttyvien materiaalien syttymiseen. Sähkölämpölaitteiden ylikuumenemissuojien virheellinen asettelu tai vika voi niissä tai ohjauspiirissä johtaa ylikuumenemiseen Sähkölaitepalon kehittyminen Sähkölaitteiden paloon johtavat viat kehittyvät tyypillisesti hitaasti. Tyypillisesti kytemällä alkanut palo kehittyy liekkivaiheeseen noin minuutissa. Tämän jälkeen liekkipalo saavuttaa lieskahdusvaiheen muutamassa minuutissa. Sytyttyään sähkölaitepalot saavuttavat tyypillisesti 5 15 minuutissa satojen tai jopa tuhansien kilowattien palotehon (kuva 8). Täyden palamisen vaiheessa lämpötila on noin ºC. Sähkölaitepaloissa muodostuu runsaasti savua ja se saattaa sisältää myrkyllisiä palamiskaasuja.16 16/ Esimerkkejä sähkölaitepalojen kehittymisestä. Kuvat TUKES -julkaisusta 1/2001. Lukemat ilmoittavat syttymisestä kulunutta aikaa. Alla kuvasarjat television ja jääkaappi-pakastimen polttokokeista. 8. Sähkölaitepalot ja syyt niihin Lähde: Aineisto perustuu julkaisuun Veli-Pekka Nurmi, Sähköpalojen riskienhallinta, TUKES -julkaisu 3/2001. Toimittanut Jorma Korkalo. Keskeisimmät laiteryhmät, jotka sytyttivät sähköpaloja, ovat yleisyysjärjestyksessä (Taulukko 2): sähkölaitteistot (aihe käsitellään toisaalla) liedet televisiot valaisimet pyykinpesukoneet astianpesukoneet erilaiset tuotannossa käytetyt sähkölaitteet sähkökiukaat Palovaarallisimpia sähkölaitteita ovat näin määritettynä liesi ja sähkökiuas. Kolmanneksi tässä vertailussa nousee keskuspölynimuri käytössä olevien laitteiden suhteellisen vähäisen määrän johdosta. Television ja17 17/41 pesukoneen syttymistaajuus on noin puolet lieden, kiukaan tai keskuspölynimurin taajuudesta. Kylmälaitteen, mikroaaltouunin tai liesituulettimen syttymistaajuus on noin kymmenesosa lieden taajuudesta. 1,4E-04 1,2E-04 1,0E-04 8,0E-05 6,0E-05 4,0E-05 2,0E-05 0,0E+00 Liesi Kiuas Keskuspölynimuri Televisio Pesukone Sähkölämmitin Kylmälaite Mikroaaltouuni Liesituuletin Laitekohtainen syttymistaajuus (1/a) Taulukko 2. Keskeisimmät sähköpaloja sytyttävät laiteryhmät 8.1. Laiteryhmäkohtaiset palojen syyt Suurin syyryhmä oli laitteissa ja laitteistoissa ilmennyt tekninen vika, joka yksinään edustaa lähes kahta kolmasosaa kaikista tapauksista (Taulukko 2). Tekniset viat ja käyttäjien virheellinen toiminta yhdessä selittävät yli 97 prosenttia tapauksista. Lisäksi noin 2 prosentissa tapauksista syynä on asennusvirhe, joka oikeastaan on virheellisen toiminnan erikoistapaus. Muu syy 0,5 % Asennusvirhe 2,0 % Syy tuntematon 5,1 % Virheellinen toiminta 28,8 % Tekninen vika 63,7 % Taulukko 3 Laiteryhmäkohtaiset palojen syyt. n = 1758 kpl. Liesien ja uunien osalla keskeisin palon syy oli käyttäjän virheellinen toiminta. Ruoka unohdettiin kypsymään liedelle tai uuniin liian pitkäksi ajaksi. Toisinaan myös liesi oli päällä, vaikka sillä ei ollut tarkoituskaan laittaa ruokaa. Usein näissä tapauksissa lieden päälle tai välittömään läheisyyteen jätetyt esineet,18 18/41 esimerkiksi patalaput tai muoviset kulhot, olivat edesauttaneet palon syttymistä. Kiuaspaloista yli puolet sattui käyttäjän virheellisen toiminnan seurauksena. Näissä tapauksissa oli tyypillisesti kuivattu pyykkiä löylyhuoneessa kiukaan ollessa päällä. Liian lähelle kuumaa kiuasta ulottuneet tai huonosti ripustetut kiukaan päälle pudonneet tekstiilit olivat syttyneet. Joissain tapauksissa löylyhuoneen lämpö oli pehmentänyt muovisen vaateripustimen tai pyykkinarun sillä seurauksella, että vaatteet olivat pudonneet kiukaalle. Teknisistä syttymissyistä yleisin oli vastuksen vikaantuminen. Muutamassa tapauksessa kiuas oli asennettu asennusohjeiden vastaisesti liian lähelle seinäpaneelia tai lauderakenteita. Keskuspölynimuripalot syttyivät tyypillisesti laitteeseen syntyneen teknisen vian vuoksi. Tapausten tutkinnassa kävi ilmi, että keskeisenä syynä teknisten vikojen syntyyn oli puutteellinen tai lähes kokonaan laiminlyöty huolto, erityisesti pölysuodattimen ja -säiliön puhdistus. Tyypillisesti tämä johti käytössä laitteen ylikuumenemiseen ja moottorin syttymiseen. Televisiopaloihin keskeisin syy oli tekninen vika laitteessa, tyypillisesti juotoksen vikaantuminen tai muu huono liitos. Pesukonepaloissa tärkeimmät palon syyt olivat tekniset viat. Yleisimmin vikaantuneet komponentit olivat ohjelmakoneisto sekä pesurummun tai vesipumpun moottori. Sähkölämmitinpaloissa palon syyt jakaantuvat lähes tasan teknisten vikojen ja käyttäjän virheellisen toiminnan kesken. Tyypillisiä vääriä käyttötapoja olivat laitteiden peittäminen tai erityisesti siirrettävien lämmittimien sijoittaminen epästabiilisti tai liian lähelle syttyviä materiaaleja. Teknisistä syistä yleisimmäksi osoittautui termostaatin vikaantuminen. Kylmälaitepaloissa selvästi hallitsevana syttymissyynä oli laitteen vikaantuminen. Nämä johtuivat yleisimmin kompressorin tai sen käynnistysreleen rikkoutumisesta Laiteryhmäkohtaiset sähköpaloriskit Verrattaessa eri laiteryhmien syttymistaajuudesta ja tyypillisistä vahingoista muodostuvaa sähköpaloriskiä, havaitaan kiukaan, lieden ja uunin, television ja sähkölämmittimen erottuvan muista. Liesipalojen osalla korostuu lisäksi palokuoleman mahdollisuus. Tämän tarkastelutavan osalla on huomattava, että laitteiden lukumäärätietoja ei ole käytettävissä kaikkien keskeisimpien laiteryhmien osalta, joten laitekohtaisia syttymistaajuuksia ei näiden osalta pystytä määrittämään. Näistä laiteryhmistä erityisesti sähkölaitteistot, tuotannossa käytetyt laitteet ja valaisimet ovat merkittäviä laiteryhmiä. Tarkasteluaineiston perusteella ne edustavat yhdessä lukumääräisesti yli kolmannesta kaikista sähköpaloista ja yli puolta kaikista suursähköpaloista. Eri laiteryhmiä voidaan myös verrata toisiinsa laskennallisten kokonaisvahinkosummien avulla (Taulukko 4). Tällä tarkastelutavalla kärkeen nousevat juuri tuotannossa käytetyt laitteet, sähkölaitteistot ja valaisimet, joille laitemäärätietojen puuttumisen johdosta ei ole voitu määrittää laitekohtaista riskiä. Laiteryhmä n Vahinkosumman 5 % viritetty keskiarvo Kokonaisvahinkosumma Tuotannossa käytetty laite mk mk Sähkölaitteisto mk mk Valaisin mk mk Televisio mk mk Liesi tai uuni mk mk Auton lämmitin mk mk Sähkölämmitin mk mk Kylmälaite mk mk Kiuas mk mk Muu laite tai koje mk mk Pesukone (pk + apk) mk mk Muu kodinkone mk mk Mikroaaltouuni mk mk Liesituuletin mk mk Keskuspölynimuri mk mk yhteensä mk Taulukko 4 Laiteryhmien kokonaisvahinkosummat.19 19/41 9. Kotitalouden ja työympäristön sähkölaitteistopaloriskit Lähde: Aineisto perustuu julkaisuun Veli-Pekka Nurmi, Sähköpalojen riskienhallinta, TUKES -julkaisu 3/2001. Toimittanut Jorma Korkalo Sähkölaitteistopalojen yleisiä syitä Syttyminen sähkölaitteistoista voi aiheutua lähinnä seuraavista syistä: resistiivinen lämpeneminen ilman valokaarta, valokaaren syttyminen jossain laitteiston osassa kipinöinti voi sytyttää tilassa olevan palavan kaasun, höyryn tai pölyn Edellä mainittuihin sähköilmiöihin johtavia syitä voivat olla: eristeiden vaurioituminen mekaanisista, sähköisistä tai kemiallisista syistä vesi, kosteus tai johtava likakerros muodostaa tarkoituksettomia kulkureittejä sähkölle Paloon johtava lämpeneminen voi johtua: suuresta ylikuormituksesta puutteellisesta jäähdytyksestä vuotovirroista ylijännitteestä huonoista liitoksista virheellisestä sähköteknisestä suojauksesta tai sen toimimattomuudesta Kuva 5 Seuraus valaistuksen säätimeen liitetystä liikakuormituksesta. Sähkölaitteet toimivat yleensä ilman valvontaa kuten tässäkin tapauksessa viikonloppuna! Kuva J Korkalo 9.2. Sähköpalon eteneminen ja yksittäisiä syitä Sähkölaitteistosta alkunsa saavat palot etenevät tyypillisesti niin, että ylikuumenemisesta seuraa sähköisten eristeiden vaurioituminen, mikä edelleen johtaa valokaaren syttymisen tai vuotovirtojen kautta paloon. Kaapelieristeiden vaurioitumisen syitä ovat ylikuumenemisen lisäksi ikääntymisen vaikutus ja käytön rasitukset sellaisenaan. Terävien ja leikkaavien pintojen kosketus aiheuttaa kaapeliin kovan pistemäinen paineen. Tällaiset ovat seurausta esimerkiksi väärästä tai huolimattomasta asennustavasta, väärästä materiaalivalinnasta tai virheellisestä käytöstä. Pistokytkimet, johtojen liitokset ja jatkokset sekä isojen moottoreiden käynnistyslaitteet, joita on lähinnä teollisuusympäristössä ja sähkölaitteistojen osissa, ovat potentiaalisia sähköpalojen aiheuttajia. Huonoja liitoksia voi olla jokaisen johtimen kytkentäpisteessä, muun muassa jako- ja kytkentärasioissa, keskuksissa tai pistokytkimissä. Eristysvikojen ja ylikuormituksen aiheuttaman vaaran torjumiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että sähkölaitteiston suoja- ja turvajärjestelmät on suunniteltu, rakennettu ja hoidettu asianmukaisesti, jolloin ne vian ilmettyä kytkevät sen automaattisesti pois ennen kuin viasta aiheutuu vaaraa.20 20/41! Sähkölaitteistot pyritään suunnittelemaan ja rakentamaan siten, että niiden sähköinen suoja- ja turvajärjestelmä estää sähkövian kehittymisen sellaiseksi, että vian seurauksena syttyy palo. Yleensä suojajärjestelmät estävät myös virheellisestä käytöstä aiheutuvan ylikuumentumisen. On erittäin tärkeää, että suoja- ja turvajärjestelmien toimivuuden varmistamiseksi niiden kunnosta huolehditaan säännönmukaisesti koko sähkölaitteiston elinkaaren ajan. Suoja- ja turvajärjestelmät eivät kuitenkaan täysin voi estää sähköpalojen syttymistä, kuten inhimillisistä tekijöistä aiheutuvia vahinkoja! Räjähdyksenomaista palamista ei yleensä luokitella paloksi. Räjähdys voi tapahtua, kun palavat höyryt, pölyt tai kaasut ovat sopivassa suhteessa sekoittuneet ilman kanssa ja ne jostain syystä syttyvät. Räjähdyksenomaisessa palamisessa tapahtuva kemiallinen reaktio ei eroa tavallisesta palamisesta muuten kuin että räjähdyksessä koko palamisreaktio tapahtuu hyvin lyhyessä ajassa. Nopea lämmön ja palamistuotteiden muodostuminen ja laajeneminen näkyy räjähdyksen aiheuttamina mekaanisina vaikutuksina. Toisinaan räjähdys on palon ensimmäinen vaihe. Syttyvän kaasun ja ilman seos palaa vain, jos ko. kaasun pitoisuus seoksessa on nk. syttymisrajojen sisällä Tyypillisiä sähköasennusten palojen syitä Sähkölaitteistopaloista noin puolet sai alkunsa jako- tai pääkeskuksesta ja vajaa kolmannes sähköjohdoista. Tärkeimmät palon syyt olivat erilaiset tekniset viat. Näiden osuus kaikista oli noin 90 prosenttia. Nämä johtuivat yleisimmin kondensaattori- tai muuntajavaurioista sekä huonoista liitoksista. Noin puolet keskuspaloista aiheutui kondensaattorivaurioista. Nämä sattuivat valtaosin (79 prosenttia) teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sähkölaitteistoissa. Valaisinpaloista yli puolet koostui loistevalaisinpaloista, noin neljännes hehkuvalaisinpaloista ja runsas 10 prosenttia halogeenivalaisinpaloista (taulukko 12). Tekniset viat hallitsivat valaisinpalojen syitä yli 70 prosentin osuudella. Näin oli erityisesti loistevalaisimien osalla. Valtaosa näistä syttyi kuristimen tai kondensaattorin vikaantumisen seurauksena. Halogeenivalaisimiin liittyvät elektroniset muuntajat ovat ongelmallisia. Monet valmistajat ilmoittavat tuhoutumisasteeksi 0,03 % eli joka 3000 tuhoutuu (palaa). Lisäksi niissä on yleensä automaattisesti palautuva ylikuumenemissuoja, jollaisen asentaminen on SFS 6000 mukaan kielletty. Erityisesti kuumana palavien hehku- ja halogeenivalaisimien osalta tyypillinen käyttövir- Kuva 6: Halogeenivalaisimen muuntajan virheellisessä asennuksessa voi piillä sähköpaloriski. Kuva Paavo Hakala 1 V-P Nurmen KIRJAREFERAATTI DeHaan, J.D. KIRK S FIRE INVESTIGATION 4 th edition. Brady Prentice Hall. Upper Saddle River p.isbn21 21/41 he oli niiden sijoittaminen liian lähelle syttyviä materiaaleja. Tuotantolaitepaloista noin 60 prosenttia sattui sähkömoottoreilla tai sähkömoottorikäyttöisillä koneilla. Toinen merkittävä paloja aiheuttanut laiteryhmä oli erilaiset uunit ja muut lämpölaitteet noin 20 prosenttia osuudella. Tuotantolaitepalojen syynä oli laitteen tekninen vika noin 70 prosentissa tapauksista. Virheellisen toiminnan osuus oli runsaan 20 prosentin luokkaa. Varsin usein sähkölaitteissa ja -laitteistoissa paloon johtaneiden teknisten vikojen taustalla on virheellistä toimintaa, erityisesti puutteellista tai jopa kokonaan laiminlyötyä kunnossapitoa. Näyttääkin siltä, että sähköpaloon johtavat tekniset viat syntyvät juuri käytössä, eikä suunnittelu- tai valmistusvirheillä tunnu olevan merkittävää roolia sähköpalojen syttymisessä. 10. Sähköpaloriskien hallinta ja turvallisuuden edistäminen Lähde: Aineisto perustuu julkaisuun Veli-Pekka Nurmi, TUKES -julkaisu 3/2001 Sähköpalojen riskihallinta. Toimittanut Jorma Korkalo Sähköpaloriskien hallintatoimien pohdinta perustuu tässä ensisijaisesti turvallisen tekniikan ja toissijaisesti suojaustekniikan varaan. Huomioon otetaan lisäksi ihmisten menettelytavat sekä turvallisuuskulttuuri laitteiden ja laitteistojen käytössä ja kunnossapidossa Tekniset ratkaisut Teknisistä keinoista ovat käytettävissä lähinnä seuraavat: palon syttymisen kannalta kriittisten komponenttien tunnistaminen ja niiden vikataajuuden pienentäminen niiden komponenttitason palo-osastoinnin järjestäminen palon leviämisen ehkäisemiseksi palamattomien tai palosuojattujen materiaalien käyttö virheellisten käyttötapojen ilmaisun tai väärän käytön vaikutuksia kompensoivan tekniikan käyttö palon havaitsemista ja sammutustoimien aloittamista nopeuttavan tekniikan, kuten automaattisten paloilmoitinlaitteistojen ja sammutuslaitteistojen, käyttö. Palon leviämistä estää ja vahinkojen pienentämistä edesauttaa se, että kiinteistöissä kaikki kaapelien läpiviennit on tehty paloa kestävistä materiaaleista, jotka myös estävät palokaasujen leviämisen läpiviennin kautta. Parhaiden tavoite saavutetaan käyttämällä asennuksien läpivienneissä tyyppihyväksyttyjä palokatkoja. Palolta suojausta suunniteltaessa tulisi huomioida se yhteinen piirre, että riskialttiit sähkölaitteet toimivat tyypillisesti yksinään ilman valvontaa. Palot pääsevät kehittymään suurpaloksi jos palon havaitseminen ja sammutustoimien aloittaminen viivästyy. Parasta tietysti olisi jos valvomattomina toimivien sähkölaitteiden syttyminen olisi suoja- ja turvajärjestelyin ylipäätänsä estetty nykyistä tehokkaammin Sähkölaitteiden paloriskien huomioiminen valmistuksessa ja asennuksessa Lähde: Aineisto perustuu julkaisuun Veli-Pekka Nurmi, TUKES -julkaisu 3/2001 Sähköpalojen riskihallinta. Toimittanut Jorma Korkalo! Vaikka tekstissä puhutaan valmistuksessa ja asennuksessa huomioitavista asioista, ovat niissä esitetyt parannusehdotukset sellaisia joille laitteen ostajan kannattaa antaa arvoa ostopäätöstä tehdessään.22 22/41 Televisiot Televisioiden rakennetta voitaisiin Euroopassa kehittää samaan suuntaan kuin tietotekniikan laitteissa. Näin parannettaisiin olennaisesti niiden palosuojaustekniikkaa. Tietotekniikan laitteiden vaatimuksissa edellytetään, että palon syttymisen kannalta kriittiset komponentit koteloidaan ja että laitteen kuori valmistetaan paloa edistämättömistä materiaaleista. Muovimateriaalien palosuojauksen osalla tarvitaan uusia, bromin (halogeenien) käyttöä korvaavia ratkaisuja. Halogeenien käyttö palosuoja-aineena kiellettäneen ympäristösyistä EU-alueen markkinoille tuotavissa uusissa elektroniikkalaitteissa vielä tämän vuosikymmenen aikana. Siksi olisi tärkeää panostaa uusien palonsuoja-aineiden kehittämiseen sekä tutkia muovien ohella muiden palamattomien tai paloa edistämättömien aineiden käyttöä sähkölaitteissa. Liedet ja uunit Nykyistä enemmän voitaisiin kiinnittää huomiota laitteen tahattoman päälle kytkeytymisen vaikeuttamiseen, käyttölämpötilan kohoamisen rajoittamiseen sekä unohtamisen vuoksi päälle jäämisen ajan rajoittamiseen. Liesien käyttökytkimiin voitaisiin rakentaa vahinkokäynnistyksen esto esimerkiksi niin, että kytkintä pitää vetää tai painaa ennen kiertämistä (vrt. kaasuliesien käyttökytkimet). Lieden ylikuumenemista voitaisiin ehkäistä turvalaitteilla, jotka rajoittavat lieden yhtäjaksoista käyttöaikaa tai suurinta käyttölämpötilaa. Liesiin voitaisiin rakentaa myös tunnistinjärjestelmä joka päälle kytkemisestä huolimatta estää lämpenemisen mikäli levyllä ei ole kattilaa. Eräissä markkinoilla olevissa keraamisissa liesissä tällaisia tunnistinjärjestelmiä jo on. Muut kotitalouskoneet ja -laitteet Kylmälaitteiden, pesukoneiden (pk + apk) ja mikroaaltouunien osalta keskeisimpiä teknisiä paloriskin alentamiskeinoja olisivat käytettävien materiaalien palosuojauksen (syttyminen, palokuorma) kehittäminen sekä kriittisten komponenttien ja osien kotelointi. Suurin osa pesukonepaloista saa alkunsa joko ohjelmakoneistosta tai moottorista. Kylmälaitteiden osalla palovaarallisimmat osat olivat kompressori käynnistyslaitteineen. Kylmälaitteiden osalla voitaisiin lisäksi kiinnittää huomiota lauhduttimen puhdistuksen helpottamiseen. Kylmälaitteiden veto ulos kaapistosta puhdistusta ja huoltoa varten tulisi olla niin vaivatonta, ettei niiden puhdistus ainakaan siitä olisi kiinni. Myös kotitalouskoneiden sähköttömäksi tekeminen voisi olla nykyistä helpompaa, esimerkiksi siten, että muun muassa kylmälaitteiden ja astianpesukoneiden pistokytkimet asennettaisiin helposti päästävään paikkaan. Keskuspölynimurien osalta laitteen tekniikkaa voitaisiin kehittää niin, että laite itse tarkkailee pölysäiliön ja suodattimen tilaa sekä estää laitteen käytön, kun säiliö on täynnä tai suodatin tukossa. Sähkölämpölaitteet Kiukaiden ja sähkölämmittimien osalta huomiota voitaisiin kiinnittää ohjausjärjestelmän ja kiukaiden vastusten vikataajuuden pienentämiseen. Kiukaiden ylikuumenemissuojauksen ja aika-ohjauksen tulisi toimia aina eli myös silloin kun ohjauspiirin vaiheen sulake on palanut, jolloin ajastimen pysähtyminen on vaarassa. Mikäli sähkösaunan käyttötapa muuttuu esimerkiksi varastotilaksi, tulee kiukaan sulakkeet poistaa kokonaan. Autolämmittimien osalta tulisi erityisesti huolehtia laitteiden kunnosta ja varmistaa, että paikka on riittävän etäällä muista rakennuksista. Nopeuttamalla palon havaitsemista esimerkiksi palovaroittimien ja automaattisten paloilmoittimien avulla, voitaneen merkittävästi pienentää autolämmitinpalojen vahinkoja. Näytä lisää
SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI johtava asiantuntija Petri Mero 1 AJANKOHTAISTA FK:STA Tulityöt suojeluohje 2014 Tuhopolttojen torjunta 2013 Pelastustoimen Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden Lisätiedot SÄHKÖPALOJEN KOKONAISMÄÄ 12 kk seurantajaksoilla
SÄHKÖPALOJEN KOKONAISMÄÄ ÄÄRÄT 12 kk seurantajaksoilla 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1998-1999 2003-2004 LAITERYHMÄKOHTAISET SÄHK S HKÖPALOM PALOMÄÄ ÄÄRÄT 500 450 400 350 300 250 200 Lisätiedot Tilastollinen tutkimus Ylitarkastaja Antti Nenonen Tukes Sähköpalokuolemat Suomessa Antti Nenonen, Tukes
Sähköpalokuolemat Suomessa Tilastollinen tutkimus 1.1.2001-31.12.2006 Ylitarkastaja Antti Nenonen Tukes Määritelmät Sähköpalo: tulipalo, jossa palon mahdollistavana syttymisenergialähteenä on sähkö Sähköpalokuolema: Lisätiedot Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI PUHELIN
Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 7 Sähkö ja hissit PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita Lisätiedot 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan Lisätiedot VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS
V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat Lisätiedot Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin
1 2 3 Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin kirjattiin myös rakennuspalovaarat, joissa tuli ei ole Lisätiedot Sähköpalokuolemat Suomessa
Sähköpalokuolemat Suomessa Tilastollinen tutkimus..-3..6 Veli-Pekka Nurmi, TTY Määritelmät Sähköpalo: tulipalo, jossa palon mahdollistavana syttymisenergialähteenä on sähkö Sähköpalokuolema: kuolema, joka Lisätiedot 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta
332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Tuhopoltot, epäselvät palot ja vakuutuspetokset vakuutustoiminnan näkökulmasta Palonsyyntutkinnan kehittämistarve Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto M Palo-, Lisätiedot SÄHKÖVERKON VIOISTA ALKANEET MAASTO- JA METSÄPALOT
SÄHKÖVERKON VIOISTA ALKANEET MAASTO- JA METSÄPALOT Lääninvalmiusjohtaja, tekn. tri Veli-Pekka Nurmi Länsi-Suomen lääninhallitus PL 22, 20801 TURKU Ylitarkastaja, ins. (AMK) Antti Nenonen Turvatekniikan Lisätiedot SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-OHJE -apu sähköturvallisuusriskien hallintaan
SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-OHJE -apu sähköturvallisuusriskien hallintaan Tämä lyhyt esittely kannattaa käydä läpi jos: olet kiinteistön haltija tai käytönjohtaja toimit kiinteistön hoitotehtävissä toimit sähköurakoitsijana Lisätiedot Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla Lisätiedot Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta
Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia: Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden Lisätiedot Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39
Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Tuotenumero: 412135 67,00 (+ alv 10%) normaalihinta 50,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset Lisätiedot PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA
PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut, Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista
Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet Lisätiedot 2
1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat, Lisätiedot ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE
ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: Lisätiedot Suomen koulupalot
Suomen koulupalot 2005 2009 Brita Somerkoski, erikoistutkija, Pelastusopisto 1 25.8.2011 Koulupalot: ilmiön taustaa koulu edustaa nuorelle sekä auktoriteettia että sosiaalisten tapahtumien näyttämöä koulujen Lisätiedot Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys
Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön Lisätiedot PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä
sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely Lisätiedot Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN
TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN OPTIMAALINEN OLOSUHDE TULIPALOLLE Trukit ovat kovassa päivittäisessä käytössä Jatkuva käyttö - lavalta lavalle Vähän aikaa huollolle Ei aikaa seisokeille 3 TULIPALON Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011 Lisätiedot Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.
EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp). Lisätiedot Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK
Tekniikka ja turvallisuus Ilpo Leino SPEK 1 Turvallisuus EI ole pelkkää tekniikkaa 2 Turvallisuus ON tekniikkaa 3 Turvallisuus ON tekniikkaa ja OIKEAA asennetta sekä osaamista! 4 Sisäisen turvallisuuden Lisätiedot Toimialan onnettomuudet 2009
Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden Lisätiedot KÄYTTÖOHJE. SAFERA Smart R -liesivahti V4.2.1 FIN SMART R
K3 KÄYTTÖOHJE SAFERA Smart R -liesivahti 20510 V4.2.1 FIN SMART R 1 SAFERA SMART R -LIESIVAHTI Käyttöohje Onnittelut SAFERA Smart R -liesivahdin hankinnasta. Tässä ohjeessa kuvataan tuotteen käyttö ja Lisätiedot KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI
KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044 Lisätiedot PALONTUTKINTA MAATALOUDENTUOTANTORAKENNUSTEN PALOT
PALONTUTKINTA MAATALOUDENTUOTANTORAKENNUSTEN PALOT 2014-2015 Teemaisäntä: Jokilaaksojen pelastuslaitos Teematutkinta keskittyy: Navetta, sikala, kanala yms. Eläinsuoja, ravihevostalli, maneesi yms. Lähtökohta Lisätiedot SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta
SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi Lisätiedot Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari
Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa Lisätiedot Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella.
ODOROX hajuhappi Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. Et voi nähdä tai kuulla vuotoa, mutta voit haistaa sen. 02 ODOROX hajuhappi Luota nenääsi. ODOROX hajuhappi. ODOROX hajuhapella on helposti Lisätiedot Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta
Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5. Lisätiedot TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011
TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille Lisätiedot Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin
Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke Lisätiedot Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT
Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty Lisätiedot Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840
Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet Lisätiedot Pelastuspäällikkö Petri Talikka
Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset Lisätiedot ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno
ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA Lisätiedot KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500
KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun Lisätiedot Haluatko polttaa työpaikkasi?
Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 Lisätiedot Toimialan onnettomuudet 2012
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna Lisätiedot Käyttöohje XKM RS232. fi-fi
Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700 Lisätiedot Toimialan onnettomuudet 2013
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna Lisätiedot TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje
TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin Lisätiedot Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?
KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paloseminaari 2017, Karoliina Meurman. Paloturvallisuustuotteiden valvonta ja testaus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 7.2.2017 Paloseminaari 2017, Karoliina Meurman Paloturvallisuustuotteiden valvonta ja testaus 1 Tukes ja paloturvallisuus mitä valvotaan? Kuluttajaturvallisuus: Lisätiedot 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA
1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan Lisätiedot Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen
Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset Lisätiedot Toimialan onnettomuudet 2011
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna Lisätiedot Valtioneuvoston asetus
Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain Lisätiedot Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen
Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 2.9.2009 ERHE-hanke Paloilmoitinhälytykset 2003-08 Pitkän aikavälin tavoite: puolittaa vuoden 2003 lukumäärä 22000 21000 20000 Paloilmoitinhälytysten Lisätiedot Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.
Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi. Lisätiedot Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.
Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi Lisätiedot NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus
NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot Lisätiedot Käyttöasetus potilassiirtojen
Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen Lisätiedot Maakaasu- ja kaukolämpölinjat
Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2 Lisätiedot Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo
Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta Lisätiedot Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje
Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on Lisätiedot POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA
POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laatimista. Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma Lisätiedot Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto
Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan Lisätiedot Kotitalouskoneiden käytön edellytykset mökeillä, Arja Rytkönen
Kotitalouskoneiden käytön edellytykset mökeillä, 30.3. 2010 Arja Rytkönen Mökkejä koneellistetaan Koneiden ja laitteiden yleisyys v. 2003/2008: Jääkaappi 87/91 % Kylmäkellari 27/29 % Pyykinpesukone 12/14 Lisätiedot FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.
OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä Lisätiedot Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,
Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat Lisätiedot Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE
Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä Lisätiedot Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje
EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. Lisätiedot Komposiitti- ja valumarmorialtaat
Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa Lisätiedot IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06
IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät Lisätiedot Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO
Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta Lisätiedot Sisäasiainministeriön määräys A:60
Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo
2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen... Lisätiedot PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE
PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon Lisätiedot JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta Lisätiedot ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko
ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus Lisätiedot sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:
OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä, Lisätiedot IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -
MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA, Lisätiedot Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen
Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen 8.11.2011 Uhattuna olleet ja pelastetut henkilöarvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa (Hki) Vuosi Tehtävien lukumäärä Lisätiedot Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta
Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset Lisätiedot Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?
Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta Lisätiedot NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010
NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti Lisätiedot Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015
1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015 Lisätiedot Tapas- ja Sushi lasikko
Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto- Lisätiedot Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne
Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus Lisätiedot DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI
DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT Lisätiedot KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz
KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun Lisätiedot OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA
MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, Lisätiedot Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu
Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi Lisätiedot 6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi
6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset..................... Lisätiedot Poikkeavat tapahtumat
Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle Lisätiedot Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja
Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Lisätiedot LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472
LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet