Source: http://docplayer.fi/4211459-Asennus-ja-kayttoohje.html
Timestamp: 2017-08-20 02:26:36+00:00
Document Index: 17202663

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 Nilan EC9 ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE HUOM! kanavajärjestys muuttunut!
2 Sisällysluettelo Yleistä 3 Asennus ja suunnitteluohjeet 5 Teknisiä arvoja 6 Tärkeää muistaa 10 CTS 600 ja perusohjelmointi 11 Automatiikan rakenne 15 Ohjelmointivalikot 17 Sähkökattilan toiminta 20 Viikkokellon ohjelmointi 23 Sähköasentajalle 25 Vinkkejä ja usein kysyttyä 32 Mahdollisia hälytyksiä 34 Huoltovalikot 36 Koneen manuaalikäyttö 37 2 Uusimman informaation löydät
3 MITTAKUVAT 3
4 NILAN EC9 lämpöpumpun ja ilmanvaihdon toiminta, sekä lämpöantureitten sijainti. Kun kuumaa vettä otetaan laitteen yläosasta, tulee varaajan alaosaan vastaava määrä kylmää vettä. Kun VESI-ALA anturi T12 mittaa ohjelmoitua alhaisempaa lämpötilaa, kytkeytyy lämpöpumppu KOMP päälle. Poistoilma jäähtyy patterissa PP ja lämpö pumpataan jäähdykekierron LTO avulla vesitilan lauhduttimelle VL ja vesi lämpiää. Patterin PP lämpötilan kertoo anturi T6. Jos veden käyttö on runsasta voi vesilämpötila laskea varaajan yläosassa alle VESI-YLÄ anturin T11 arvon ja lisävastus 1kW kytkeytyy päälle. sitoutumaton lämpö johtuu poistoilmapatterille PP ja ulos talosta. Tulokanava jää auki, jolloin raitisilma tulee taloon kanaviston kautta. Pysäytys on myös ohitettavissa ohjelmoinnista, tulopuhallin MIN. (huoltovalikko) c) Se ei pysähdy. (on ohjelmoitu JATKUVA1) Puhaltimet toimivat ohjelmoidulla teholla. Tämä toimintamuoto heikentää veden lämmitystehoa eikä ole suositeltava ulkolämpötilan ollessa alhainen. Vesilauhdutin VL on sarjaan kytketty tuloilmapatterin TP kanssa ja LTO-kierto vie sille aina sen jäännöslämmön, joka vedeltä jää yli. Poistopuhallin pyörii aina ohjelmoidulla teholla, mutta kun automatiikka pyytää veden lämmitystä (T12) voi tulopuhallin toimia ohjelmoinnista riippuen eri tavoin: a) Se pysähtyy. (on ohjelmoitu TALVI, talvikäyttö) Tällä tavoin saadaan vesilämpötila ylös mahdollisimman nopeasti. Kun vesi on asetusarvossaan, käynnistyy tulopuhallin jos CTS600 huonesäätimen huoneanturi T15 pyytää lämpöä. Lämpöpumppu jatkaa päälläoloa ja LTO kierto tulee tulopatterille yhä lämpöisempänä, koska veteen ei jää enää niin paljon lämpöä. Tulopatterin TP lämpötilan kertoo anturi T5 Viilennystoiminta JATKUVA 2 asettelulla Kun huoneanturi T15 mittaa aseteltua korkeampaa huonelämpötilaa, koje menee viilennystilaan. Jos ulkoilman lämpötila T1 sillä hetkellä on yli ohjelmoidun raja-arvon, alkaa patteri TP jäähdyttää tuloilmaa. Lämpö johdetaan vesilauhduttimen VL kautta poistoilmapatterille PP, joka lauhduttaa loppulämmön ulos talosta. Jos ulkolämpötila on alle raja-arvon, ei pumppu käynnisty. Tällä estetään liian kylmän ilman puhallus tíloihin. Pumppu kuitenkin käynnistyy, jos vesiautomatiikka haluaa vedenlämmitystä.tällöin lämmitysenergia otetaan poistoilmasta ja tulopuhallin pysäytetään. b) Se pysähtyy (on ohjelmoitu JATKUVA 2, kesäkäyttö) vain veden lämmityksen ajaksi, jos sillä hetkellä ei ole tuloilman viilennyksen tarvetta. Tässä tapauksessa lämpö otetaan poistoilmasta. Näin estetään aiheeton tuloilman/ huoneen lämmitys, sillä lämpö johtuu vesitilasta joka tapauksessa tulopatterille TP. Jos on viilentämisen tarvetta, tulopuhallin toimii ja lämpö otetaan veteen tuloilmajäähdytyksestä. Veteen HUOM! tässä ohjekirjassa VP18C/EK9 -mallin viittaukset tarkoittavat Nilan EC9 -mallia (käyttöohje päivityksen alla) HUOM! Emme suosittele täyttämään lämmityspiiriä, jos ulkolämpötila on alempi kuin - 10 o C Huom! Älä käytä lämpöpumppua, lämmitysapuvastusta ja sähkökattilaa ennenkuin lämmityspiiri ja varaaja on täytetty vedellä. Takuu ei korvaa kuivana käyttöä. 4 YLEISTÄ Nilan ilmastointikojeen poistopuhallin poistaa ilmaa keittiöstä, vessoista, kylpyhuoneesta, varastoista jne. Vastaavasti kojeen tulopuhallin tuo raitista korvausilmaa oleskelutiloihin kuten olohuoneeseen, makuuhuoneisiin jne.kompressori kierrättää järjestelmässä kuumakaasua, johon poistoilmasta kerätty lämpö on sitoutunut. Lämpö viedään aina ensin vesitilan lauhduttimelle veden lämmittämiseksi ja sieltä jäljelle jäänyt lämpö jatkaa yläosan ylemmälle ilmapatterille, jolla lämmitetään talvella viileää korvausilmaa. Koje on varustettu ilma-vesi-ilma lämpöpumpulla. Sen pääosat ovat hermeettinen kompressori ja tuloja poistopuhallin, poistoilmaa (alapatteri) ja tuloilmaa ( yläpatteri) käsittelevät patterit, sekä vesitilassa sijaitseva lauhdutinkierukka. Lämmityskauden aikana yläosan alimmainen ilmapatteri jäähdyttää poistoilmaa, eli ottaa siitä lämpöä talteen (LTO), jolloin kojeen 500W tehoisella kompressorilla saadaan tuotettua poistoilmasta 1,5 2 kw edestä lämpöä. Korvausilmaa voidaan kesällä viilentää. Viilennystoiminnassa muodostunut lämpö käytetään myös hyväksi veden lämmitykseen. Käyttämätön lämpö johdetaan poistoilmapatterilla jäteilmaan ja ulos talosta. Talvella ja kesällä käyttäjän tulee suorittaa muutama ohjelmoinnin muutos vuodenaikaan sopiviksi. Kojeessa on lämpöpumpusta erillinen sähkökattila lattia- tai patteriveden lämmitykseen, mutta sillä on yhteinen automatiikka lämpöpumppu- ja ilmastointiosion kanssa.
5 ASENNUS VARAAJASÄILIÖ Kaksi kertaa lasiemaloitu. Käyttöpaine 10 bar, koepaine 13 bar. Varustettu suoja-anodilla ja ulkopuolisella 1,5 kw sähkövastuskilvellä. Alu-villaeristys 50 mm. Tekniset tiedot Koje Vapaa puhallusteho l/s Mitat cm Paino kg Yhteet mm Liittymisteho kw Sulake A Varaaja tilavuus l/netto IV-koje Sähkökattila x60x x160 1,85 9 kw 1x10 3x
6 6 Mitat ja kanavayhteet
7 Säiliön pohjan vesiliitännät Säiliön pohjan vesiliitännät. Varaajan mukana toimitetaan erillinen varolaite/sekoitus-venttiiliryhmä. Ryhmä kootaan varaajan pohjan vesiyhteisiin. Koottava kalusteryhmä A B C D Etupelti A= B= C= D= Mahdollinen kiertovesi 3/4 Lämmin vesi 3/4 Kylmä vesi 3/4 Suoja-anodi yhde 3/4 Sekoitusventtiili Kuuma Lämminvesi, tulo 3/4 35 cm 11,5 cm Lattiataso Kylmä Kylmä Ylipaineventtiili 10 vesi, meno 3/4 bar, 3/4 Kylmäveden menoputki (tai käyttämätön kiertovesiyhde) varustetaan erillisellä venttiilillä, joka viemäröidään. Sähkökattila 9 kw Menoveden lämmönsäätö tapahtuu suoraan kattilassa ohjelmoitujen minimi- ja maximilämpötilojen välissä ulkoilmakompensoituna. Ulkoista shunttausta ei tarvita. 6 Kiertovesi Jos varaajan kiertovesiyhde otetaan käyttöön, tulee sinne asentaa 80 cm pitkä kiertovesiputki. Putken voi tilata laitemyyjältä. Putken asennus vaatii koneen kallistamista, joten se laitetaan ennen koneen sijoitusta paikoilleen. Paluuvesi Menovesi Täyttö/tyhjennyshana Kiertovesipumppu Paisuntasäiliö Painemittari Ylipaineventtiili Ilmaus /4 muhvi 3/4 muhvi 1/2 nippeli Danfoss UPS 25-40, 3-tehoa Tilavuus 10 l, 0.5 bar 0-4 bar 2,5 bar Manuaalinen Putkikaavio Kattila 9 kw Tehokäyrät Puhaltimien vapaapuhalluskäyrät (Pa) W W Lämpöpumpun lämmöntuotto vain tuloilmaan Lämmöntuotto Kompressorin teho Ulkoilmalämpötila ( C) Lämpöpumpun lämmöntuotto vain veteen Lämmöntuotto m 3 / h l / s Ulkoisille suotimille lasketaan painehäviötä 50 Pa (EU Pa) Kompressorin teho Vesilämpötila ( C) 7
8 Sähkökytkennät Vesisähkökattila. Kytkentä kojeen alla. Syöttö 3 x 400 V + N + J 9kW 3x 16 A Lämpöpumppu, kytkentä kojeen päältä. Syöttö, 1 x 230 V + N+ J 1 x 10A Max.ottoteho puhaltimet, kw 0,26 Max.ottoteho kompressori kw 0,59 Max.ottoteho veden lisävastus kw 1,0 Kokonaisottoteho *, kw 1,85 *) vesi 60 C, puhallinteho 4, kompressori ja lisävastus päällä CTS 600 -etäkäyttöpaneeli. Kytkentä kojeen alta Kytkentä VP 18EK -kojeeseen* 2x2x0,25 *) etäisyys koneesta max. 50 metriä min. 4x0,25 mm 2. Säätimen CTS600 sijoitus Säädin tulee sijoittaa sen tilan seinälle, jonka katsotaan edustavan talon normaalia lämpötilaa, esim. olohuone-halli yhdistelmä. MAKUUHUONE VAATE- HUONE WC MAKUUHUONE OLOHUONE ETEINEN KUISTI 4 TAKKA PESUHUONE SAUNA KODINHOITOHUONE KEITTIÖ Iv-kojeelle Jatkorasia Anturijohdin 1,5 m Koneelle tuodaan kaksi syöttöä. a) syöttö alaosan sähkökattilalle seuraavasti: 9 kw (3x3kW) 3x400V+N, 3x16A Jos kiinteistössä on sähkökiuas tehdään kiukaan ja kattilan välille tehovuorottelukytkentä, niin että Nilan kattila menee pois päältä kun kiuas kytkee. 1 ja 2 = suositeltava asennuspaikka 1,5-1,7 m korkeuteen 3.1 = kojeeseen kytketty etäisanturi 4 = huono asennuspaikka säätimelle CTS600 säädin 8 b) Syöttö laitteen yläosaan. Koneesta tulee ulos valmis tehdasjohto. Tehdää joko shukotulppa- tai kiinteä asennus. Liityntä : 1-v, 230V, 50Hz, 1,85 kw, 10A c) Käyttöpaneeli CTS600 on valmiiksi kytketty koneeseen tehdasjohdolla. Tarvittaessa kytkentä puretaan ja säädin johdotetaan tarvittavan pituisella johdolla 4 x min. 0,25 mm 2, max. pituus 50 m, käyttöjännite 12V. HUOM! Lue ohjeet säätimen sijoittelusta. d) Kojeen päältä tulee ulkoilma-anturi T1 Sen tuntoelin viedään ulos talon pohjoissivulle. Jos oma pituus ei riitä anturijohto katkaistaan ja jatketaan ruuvipuristeisella liittimellä tai juotoksella. e) Vesilaitteiston maadoitus Jos vesiputki vaatii maadoituksen, pyritään maadoitus suorittamaan jos mahdollista min. 1.2 m koneesta. Tällä parannetaan vesivaraajaan muodostuvan sähkökentän voimakkuutta. f) Takkakytkintoiminta Koneeseen voi johdottaa 2xmin.0,25mm 2 johdot etätakkakytkimelle, jolla tulopuhallin saadaan toimimaan haluttu aika halutulla teholla. g) Sähkölisälämmitin Pientaloasennuksissa ei Nilanin kanssa yleensä käytetä tuloilman etulämmityspatteria, mutta suositellaan, että kojeen läheisyyteen tuodaan valmiiksi asennusputki sähkökeskuksesta, jos patteri halutaan järjestelmään myöhemmin asentaa. Korkeus 65 mm, leveys 150 mm, syvyys 30 mm CTS600-kaukosäätimen sisältämä huonetermostaatti ohjaa tuloilman lämmitystä sijaintipaikkansa lämpötilanmuutoksien perusteella. Kaukosäätimet tulevat pintaasennukseen asennusputken päälle tai johdin tuodaan pinta-asennuksena. Äänitasot vaipasta Mittauspiste 1: Etäisyys laitteesta 70cm, korkeus lattiasta 150cm Mittauspiste 2: Etäisyys laitteesta 150cm, korkeus lattiasta 150cm mittauspiste tehoalue melutaso db(a) mittauspiste 1 puh.teho 2 mittauspiste 1 puh.teho 3 mittauspiste 1 puh. teho 4 mittauspiste 2 puh. teho 2 mittauspiste 2 puh. teho 3 mittauspiste 2 puh. teho 4 * Kompressori käynnissä mittauksien aikana 38,1 40,0 43,3 37,8 38,0 41,0
9 Kondenssiviemäröinti Kojeessa on Ø 20 mm kondenssivesiletku, joka jatketaan lähimpään viemäriin. Letkuun on tehty jo koneen sisälle vesilukko, joten ulkoinen lukko on tarpeeton. Vesitilan suoja-anodin toimivuuden takaamiseksi putkiston maadoitus tulee suorittaa min. 1,2 metriä kojeesta. Kanavaeristys Yläpohjassa puhallusvillan alla kulkevat kanavat eristetään min. 50 mm villaeristeellä, muuten min. 100 mm eristevahvuudella kylmissä tiloissa. Lämpöisen tilan ulkoilmakanava eristetään min. 20 mm eristeellä. Ulkoilmasuodinlaatikko voidaan eristää liimaamalla sen pintaan 5 10 mm solumuovieriste. Pyritään eristämään lämpöisessä tilassa kulkeva tuloilmakanava niin hyvin kuin on mahdollista viileysvaikutuksen maksimoimiseksi. Poistoilma ulos suositellaan eristettäväksi 19 mm solukumieristeellä. Huollon kannalta huomioitavaa Puhaltimet irrotetaan huoltoa varten kojeen päältä. Tämän takia kojeen yläosan peittävät rakenteet sekä ilmakanavat kojeen päällä tulee olla helposti irrotettavissa. Työtilaa kojeen päälle min. 30 cm. Suodatus Laatikot voidaan varustaa EU3 (poisto) ja EU5/EU7 (tulo) pussisuotimilla. Laatikot ovat galvanoitua peltiä, eristämättömiä. Liitäntäkaulus kumitiivisteellä, kansi pikalukolla. C B Malli Nilfi 160 Nilfi 250 A, kaulus 160 mm 250 mm B 200 mm 295 mm C 203 mm 298 mm D 540 mm 620 mm E 450 mm 500 mm A D E Nilfi mm 345 mm 348 mm 670 mm 550 mm Uusissa E-sarjan laitteissa on sisäänrakennetut suodattimet. Suodatus on mahdollista toteuttaa myös kanavistoon asennettavilla erillisillä suodatinlaatikoilla. Suodinlaatikot asennetaan kojeitten ulkopuolelle niin, että niiden vaivaton huolto on mahdollista. Asennus pystyyn tai vaakaan. Suotimien alkupainehäviöt ovat: EU3/EU5 50 Pa, EU7 120 Pa. Asennustiivistelmä - poisto-ja tulokanavointi ja eristys - varolaiteryhmän kokoaminen varaajan pohjaan ja termostaattisen sekoitusventtiilin säätö (esim. asento 4). - tyhjennyshana kylmävesiputkeen tai käyttämättömään kiertovesiyhteeseen. - kondenssivesiviemäröinti. Koneessa valmis vesilukko. - sähkökytkentä/ tehovuorottelu kiukaan kanssa/ säätimen paikan määritys - huollon helppous mm. puhallinvaihto koneen päältä. Koneen päälle tulevat rakenteet tulee olla helposti purettavissa (muovihaitari). - vesiputkiston maadotus min 1,2 m koneesta jos mahdollista - talon käyttöveden ja lattialämmityksen jakotukki ei mahdu koneen alle. Käyttöönotossa huomioitavaa - kojetta ei saa käyttää vesisäiliö tyhjänä. - jos kojetta halutaan ajaa vain lämmitykseen, eli ainoastaan alaosan sähkökattilaa. Katso sivu 17. 9
10 TÄRKEÄÄ MUISTAA 1. Poisto- ja tulokanavan hyvä lämmöneristys kylmissä tiloissa 2. Tulokanavan eristys C-malleissa myös lämpimissä tiloissa jos mahdollista, ettei viilennysvaikutus alenisi kanava vuotojen vuoksi. 3. Säätimen tai sen anturin oikea sijoitus 4. Raittiin ilman otto varjoisalta puolelta 5. Etäisyydet lähipintoihin ja huollon helpottaminen 6. Mahdollisimman väljä kanavointi. 7. Ei käytetä tiukkoja tasosuotimia. 10
11 CTS 600 JA PERUSOHJELMOINTI PERUSNÄYTTÖ Säätimen CTS600 painikkeet ESC Painikkeella voidaan liikkua päävalikoissa ja niiden alavalikoissa taaksepäin aina perusnäyttööön asti. KELTAINEN MERKKIVALO Vilkkuessaan ilmoittaa että koje on HÄLYTYSTILASSA. Katso kohta hälytykset sivut 13. Palaessaan kiinteästi ilmoittaa, että KOMPRESSORI ON KÄYNNISSÄ. Kun ei pala, niin ei ole hälytyksiä eikä kompressori käy. Nuolinäppäimet Nuolipainikkeilla voidaan liikkua päävalikon alavalikoissa taakse ja eteenpäin. Niillä valitaan ohjelmointivaihtoehdot ja ohjelmointikohtien numeerisia arvoja. ENTER Painikkeella aktivoidaan ohjelmoitava kohta ohjelmointia varten ja tallennetaan ohjelmavalinta muistiin. OFF ja ON Koje saatetaan manuaalisesti seis-tilaan OFF painikkeella ja vastaavasti takaisin käyntitilaan ON painikkeella. On helpointa aina lähteä liikkeelle eri toimintoihin perusnäytön kautta. Jos olet epävarma niin perusnäyttöön pääset painelemalla ESC näppäintä niin monta kertaa että näyttö ei enää muutu. a) AUTO b) W c) * d) >2< e) 24C PERUSNÄYTTÖ ESIM. TÄMÄN NÄKÖINEN a) toimintamuoto AUTO, LÄMPÖ tai VIILENN b) 1 kw apuvastus päällä lämmittämässä vettä. c) etäkytkin (takkakytkin) aktivoitu d) puhallusteho 1-4 e) huonelämpöpyyntö Huom! Jos ohjelmoinnin aikana painikkeisiin ei kosketa vähään aikaan niin vilkkuva ohjelmointikohta lopettaa vilkkumisen, jolloin se pitää aktivoida uudestaan ENTER-painikkeella, jotta siihen voisi kohdistaa muutoksia. Jos tauko on pitempi niin näyttö palaa perusnäyttöön, jolloin ohjelmointikohtaan mennään uudelleen alkuperäisen ohjeen mukaan. HUOM! Älä käytä lämpöpumppua tai lämmitysapuvastusta koskaan ilman että varaaja on täytetty vedellä. 11
12 12 KYTKE KONEESEEN SÄHKÖVIRTA. 1. Säätimen keltainen hälytysvalo säätimessä voi vilkkua. Älä välitä siitä vaan katso näytöstä onko käyttökieli SUOMI vai esim. DANISH tai ENGLISH ( lukee esim SPROG DANISH/LANGUAGE ENGLISH tai ylärivillä FRA /OFF). Jos se ei ole SUOMI, niin muuta kieliasu seuraavasti: Olet perusnäytössä. Jos olet epävarma, painele ESC muutaman kerran. Painele kunnes lukee SPROG DANISH tai LANGUAGE ENGLISH. Paina ENTER ja DANISH /ENGLISH vilkkuu. Etsi näppäimillä ja SPROG SUOMI /LANGUAGE SUOMI ( kieli suomi) ja paina ENTER. Painele ESC kunnes olet perusnäytössä. Nyt kieli on vaihdettu Suomeksi. Lukeeko näytön ylärivillä OFF. Jos lukee, niin tässä vaiheessa hyvä, jos ei, niin paina paneelin OFF painikkeesta koje seis tilaan, jotta voit tehdä ohjelmoinnin rauhassa ilman että kone on käynnissä. Tällöin perusnäyttö on esim. tämän näköinen: OFF >2< 24C Perusnäytön ylärivi, kun koje seis-tilassa. Alarivillä voi olla mitä vain tehdasasetuksia. Jos säätimen keltainen häiriövalo vilkkuu, se vain ilmoittaa että koneesta on ollut sähkönsyöttö poikki, mutta ei vaikuta muuten sen toimintaan. Poista häiriöilmoitus seuraavasti: Olet perusnäytössä. Painele kunnes lukee NÄYTÄ HÄLYT ja paina ENTER, lukee HÄLYTY21 JÄNNITE tai HARDWARE. Paina ENTER ja näyttöön tulee päivämäärä ja kellonaika, paina ENTER ja molemmat rivit nollaantuvat ja hälytys on poistettu. Painele ESC kunnes olet takaisin perusnäytössä. Takkakytkintoiminnan ohjelmointi Kohdassa ETÄKYTKI/KÄYTTÖ voidaan toteuttaa monia toimintoja. Alla oleva ohje lähtee siitä että etäkytkintä käytetään takkakytkintoimintaan, eli sillä vaikutetaan vain tulopuhaltimen toimintaan. Katso muut etäkytkimen vaikutusmahdollisuudet sivulta 17 Ohjelmoinnilla valitaan mille suuremmalle teholle se siirtyy, kun toiminta aktivoidaan (ei saa laittaa 0) Jos kiinteistöön on asennettu normaali pois/päälle etäkytkin niin aika ohjelmoidaan nollaksi. Jos on asennettu painike, niin aika ohjelmoidaan. Seuraava ohje lähtee siitä että on normaali pois/päälle kytkin, eli aikaa ei ohjelmoida. Olet perusnäytössä. Paina niin tulee ETÄKYTKI/KÄYTTÖ ja paina ENTER. Tulee KÄYTÄ/POISTOPUH. Kun näytössä on KÄYTÄ/POISTOPUH paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Hae nuolella KÄYTÄ/TULOPUH ja paina ENTER. Paina ja ohita aikasäätö kunnes tulee TEHOxx. Paina ENTER ja valitse nuolilla haluamasi teho ( ei 0) ja paina ENTER. Oikean kelloajan ohjelmointi Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. 1. Painele alas-nuolinäppäintä kunnes tulee päiväruutu valikko AI. 17:30 Paina ENTER. Näyttöön tulee ohjelmointikohta VUOSI, paina ENTER ja alarivi alkaa vilkkua. Valitse nuolinäppäimillä oikea vuosi ( 06= 2006, 07=2007 jne) ja paina ENTER, joka tallentaa valinnan. Paina seuraavaksi jolloin tulee KUUKAUSI ja paina ENTER, jolloin alarivi vilkkuu. Ohjelmoi nuolinäppäimillä oikea kuukausi ja paina ENTER. Paina niin tulee PÄIVÄ. Toimi kuten yllä ja samalla tavalla edeten ohjelmoit TUNTI ja MINUUTTI kohdat. Kun ohjelmointi on tehty painele ESC painiketta kunnes olet perusnäytössä. Viikkokellon tehdasohjelman poisto ( viikkokellon ohjelmoinnista oma ohje) Seuraava ohje koskee tapausta, jossa automaatiisen käynnin viikkokelloa ei ohjelmoida, vaan konetta tullaan ohjaamaan perusnäytöstä. Olet perusnäytössä. Painele kunnes tulee VIIKKO/ OHJELMA ja paina ENTER. Tulee ruutu MA1/0600/OFF/21 C. Paina ja tulee KÄYTÄ OHJELMA. Paina ENTER, alarivi vilkkuu. Etsi nuolilla käsky TYHJENNÄ ja paina ENTER. Sen jälkeen lukee taas KÄYTÄ OHJELMA. Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. Painele alas-nuolinäppäintä ja ohita kohta KESKUS- LÄMMITYS. Ohjelmoi se viimeisenä erikseen erillisen ohjeen mukaisesti. Viilennystoiminnan lämpötilaeron säätö Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. Painele kunnes tulee VIILENN ja paina ENTER. Tulee LÄMPÖTIL/ASETUS +xx C. Paina ENTER ja alarivi vilkkuu, valitse tähän +2 ja paina ENTER. Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. Vuodenajan mukaisen toiminnan valinta Olet perusnäyttössä. Painele kunnes tulee ILMAN VAIHTO ja paina ENTER. Tulee I-VAIHTO/joko TALVI tai JATKUVA 1 tai JATKUVA 2. Paina ENTER, alarivi vilkkuu. Valitse tähän nuolilla ensin I-VAIHTO/TALVI ja paina ENTER. Kun näytössä nyt lukee I-VAIHTO/TALVI paina, tulee KÄYRÄ/xx C. Paina ENTER, asteet vilkkuu, valitse nuolilla luvuksi 30 C ja paina ENTER. Paina, takaisin I-VAIHTO/TALVI ja valitse alariville toiminta vuodenajan mukaan. Paina ENTER ja valitse nuolilla seuraavasti: On talvi = valitse TALVI Paina ENTER (tai jos jo on niin älä muuta) On kesä, syksy, kevät = valitse JATKUVA 2. Paina ENTER, joka tallentaa valinnan. Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön.
13 Vesilämpötilojen ohjelmointi. Ohjelmoidaan kaksi lämpötilaa. Ensin se lämpötila, jossa lämpöpumppu käynnistyy veden lämmitykseen kun ohjelmoitu säätöarvo alittuu ja toiseksi minimilämpötila, jossa 1 kw apulämmitysvastus menee päälle. Toimi näin: Olet perusnäytössä. Painele nuolinäppäintä kunnes tulee LÄM. VESI ja paina ENTER. Lukee SÄHKÖVAST/T11XX (apulämmitys-vastuksen päällemenolämpötila) ja paina ENTER, lämpötila-numero vilkkuu. Ohjelmoi tähän näppäimillä esim. 45 C. Paina ENTER. Paina nyt tulee KOMPRESS/T12/ xx C ja paina ENTER, alarivi vilkkuu. Ohjelmoi tähän esim. 50 C. (lämpöpumppua ohjaava vesilämpöpyyntö) Paina nyt tulee KOMP.MAX/T12/ xx C ja paina ENTER, alarivi vilkkuu. Ohjelmoi tähän esim. 80 C ja paina ENTER (lämpöpumppu pysähtyy jos vesi nousee tähän arvoon). Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. Suodinhälytyksen päivämäärän asetus Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. Painele kunnes tulee ILMAN SUODIN ja paina ENTER. Tulee HÄLYTYS xx PÄIV. Perusasetus on 90 pv, joka on hyvä. Jos haluat aikaistaa tai pidentää, aktivoi alarivi ENTERILLÄ vilkkumaan ja valitse joku muu aikajakso ja paina ENTER. Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. Viilennystoiminnan ulkolämpötilaehto Painele nuolinäppäintä kunnes tulee LÄMPÖTIL.SÄÄTÖ ja paina ENTER, tulee ULKOLÄMP. xx C. Paina ENTER, alarivi vilkkuu, valitse luvuksi nuolilla 16 C ja paina ENTER. Paina ENTER, asteet vilkkuvat, valitse nuolilla tähän 14 C ja paina ENTER. Paina ESC takaisin kohtaan LÄMPÖTIL.SÄÄTÖ ja paina, tulee -SULATUS, paina ENTER, tulee I-VAIHTO /JATKUVA tai OFF. Pitää olla OFF. Jos ei ole, paina ENTER, alarivi vilkkuu, valitse nuolilla tähän OFF ja paina ENTER. Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. TÄMÄN JÄLKEEN OTA ESILLE SÄHKÖKATTILAN OHJELMOINTI JA OHJELMOI KATTILA ja painele ESC takaisin perusnäyttöön. K one asetetaan toimintamuotoon A UTO. Toimi näin: Olet perusnäytössä, toiminta on OFF (jos ei ole OFF niin paina OFF painikkeesta kone seis -tilaan) Painele ENTER kunnes perusnäytön ylärivi vilkkuu. Valitse nuolinäppäimillä toimintamuodoksi AUTO ja paina ENTER joka tallentaa valinnan. (valinnan jälkeen lukee jälleen OFF jos kone on seis-tilassa). Puhallustehon valinta Painele ENTER kunnes alarivin puhallustehoa osoittava kohta >x< alkaa vilkkua ja valitse haluamasi puhallusteho 1, 2, 3 tai 4 ja paina ENTER. Säädä esim. teho >2<. Painele ESC muutaman kerran varmistaaksesi että olet perusnäytössä. Jos jatkossa haluat muuttaa puhallustehoa, suorita se yo. ohjeen mukaisesti. Lämpöpumpun päällekytkeytymislämpötilan asettelu tuloilman lämmitykseen ja tulopuhaltimen pyörittämiseen. Toimi näin: Olet perusnäytössä. Painele ENTER kunnes lämpötila-arvo oikeassa alakulmassa alkaa vilkkua. Ohjelmoi nuolinäppäimillä tähän: a) jos käynnistys tapahtuu lämmityskauden aikana: C. Paina ENTER. b) jos käynnistys tapahtuu kesällä: 21C. Paina ENTER. OHJELMOINTI SUORITETTU HUOL TO V ALIK ON OHJELMOINTI HUOLTO-valikko on piilovalikko, joka otetaan esiin seuraavasti. Missä tahansa ohjelmoinnin kohdassa pidä painikkeita ja ENTER yhtä aikaa pohjassa noin 10 sekuntia ja vapauta painikkeet. Mene ESCillä perusnäyttöön ja painele HUOLTO, paina ENTER, tulee kunnes tulee KESKUSLÄMMITYS Paina ENTER, tulee KÄYTÄ/ON tai OFF. Tulee olla ON ( jos ei ole niin paina ENTER alarivi vilkkuu ja valitse näppäimillä ON ja paina ENTER). Paina tulee INTEGRAL/AIKA/10 (tähän ei muutoksia) paina tulee KÄYTÄ/PERIODI tai 1-10V tai 0/5/10/V. Tulee olla 0/5/10/V. Jos ei ole, toimi kuten edellisessä. Painele ESC takaisin näyttöön HUOLTO ja paina ENTER ja painele kunnes tulee -LÄM.VESI, Paina ENTER, tulee SÄHKÖVAS/ON tai OFF. Jos lukee ON on asia hyvä, jos lukee OFF, paina ENTER ja alarivi vilkkuu, valitse nuolilla ON ja paina ENTER. Kun on valittu SÄHKÖVAS/ON paina, tulee LEGIONEL / päivälyhennys MA-SU. Paina ENTER, alarivi vilkkuu, valitse nuolilla LEGIONEL/TI ja paina ENTER. Paina kerran ESC takaisin kohtaa LÄM.VESI ja sitten paina Ohita kohta ILMAN VAIHTO kohta kunnes: -LÄMPÖTIL.SÄÄTÖ ja paina ENTER, tulee HUONE/PIE. 10 C. Kojeen käynnistys Tämän jälkeen paina ON painikkeesta kone käyntiin. Olet perusnäytössä esim. näin: OFF >2< 25C Toimintamuoto Paina painiketta ON ja kone käynnistyy Poistopuhallusteho AUTO W * >2< 25C Apuvastus päällä Etätakkakytkin aktiivinen Lämpöpumpun/ tulopuhaltimen kytkeytymislämpötila. K one toimii A UTO toiminnassa seuraavasti. On valittu kohdassa ILMAN V AIHT O toiminta T ALVI 1. Poistopuhallin toimii jatkuvasti sillä teholla joka kullakin hetkellä on valittu ja näkyy perusnäytössä >1<, >2<, >3< tai >4<, tai OFF (käytä OFF käskyä tarvittaessa vain OFF- painikkeesta) 13
14 2. Viikkokellon ohjelma on tyhjennetty, joten kone käy perusnäyttöön säädetyillä arvoilla. 3. Lämpöpumppu käy veden lämmitykseen poistoilman lämmöllä kun vesilämpötila T12 on alle säädetyn. Tulopuhallin on seis tilassa. NÄYTÄ DATA/NYKYTILA = LÄMMIN VESI 4. Lisälämmitysvastus 1kW kytkeytyy päälle veden lämmitykseen kun vesilämpötila on alle T11 säädetyn. Perusnäytön oikeassa yläkulmassa näkyy tällöin symboli W. 5. Tulopuhallin pyörii aina kun vesiautomatiikka ei pyydä lämpöpumppua lämmittämään vettä, edellyttäen että huonelämpötila on alle perusnäyttöön ohjelmoidun huonelämpöpyynnön. Tällöin NÄYTÄ DATA/NYKYTILA = LÄMMITYS. Tulopuhaltimen pyörimisnopeus säätyy automaattisesti perustuen tuloilmapatterin lämpötilaan. 6. Jos huonelämpötila kohoaa perusnäyttöön säädettyyn lämpöpyyntöön, tulopuhallin pysähtyy. Jos veden lämmittämisenkään tarvetta ei ole, on myös lämpöpumppu seis. NÄYTÄ DATA/NYKYTILA = ODOTA. 7. Jos huonelämpötila kohoaa kohdassa VIILENN/ LÄMPÖTIL/ ASETUS +xx C ohjelmoidun astemäärän korkeammaksi kun mikä on perusnäyttöön tavoitteeksi säädetty, niin kone menee viilennysasentoon ja tulopuhallin käynnistyy/ siirtyy minimiteholle 2, vaikka se olisi sitä ennen ollut seis-tilassa. Jos ulkoilman lämpötila sillä hetkellä on alle kohtaan LÄMPÖTIL.SÄÄTÖ / ULKOLÄMP. xx C ohjelmoidun arvon, ei pumppu käynnisty viilentämään vaan viilennetään ulkoilmalla. 8. Jos kone on viilennysmoodissa mutta pumppu ei käy tuloilman viilennykseen, koska ulkoilma on alle LÄMPÖTIL.SÄÄTÖ / ULKOLÄMP. xx C arvon, mutta vesiautomatiikka ilmoittaa veden lämmityksen tarpeesta, pysähtyy tulopuhallin veden lämmityksen ajaksi ja lämpöä otetaan poistoilmasta. HUOM! Kun kone menee viilennysmoodiin ( NÄYTÄ DATA/NYKYTILA = VIILENNYS tai JÄÄH+VESI) kytkeytyvät molemmat puhaltimet miniteholle kaksi vaikka perusnäyttö näyttäisi tehoa yksi, jos se on alun perin ollut käytössä. Isompia tehoja voidaan valita. AUTOMATIIKKAAN TEHDÄÄN SEURAAVAT MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ TALVESTA KESÄÄN JA PÄINVASTOIN. VIIKKO-OHJELMA EI OLE KÄYTÖSSÄ. TALVESTA KESÄÄN - olet perusnäytössä. - paina ENTER, niin että huonelämpötilapyyntö vilkkuu. AUTO >2< 25 C AUTO >2< 21 C Muuta arvo nuolinäppäimillä arvoksi esim+ 25 C ja tallenna ENTER painikkeella. Olet perusnäytössä. Painele nuolinäppäintä kunnes lukee ILMAN VAIHTO ja paina ENTER jolloin tulee I-VAIHTO/TALVI. Paina ENTER ja alarivi villkkuu. Muuta alarivin teksti nuolinäppäimillä I-VAIHTO/JATKUVA 2 ja paina ENTER. Painele ESC näppäintä kunnes olet perusnäytössä. Muutokset on suoritettu. 14 On valittu kohdassa ILMAN VAIHTO toiminta JATKUVA 2 ( kevät, kesä,syksy asento) 1. Poistopuhallin toimii jatkuvasti sillä teholla, joka kullakin hetkellä on valittu ja näkyy perusnäytössä >1<,>2<, >3< tai >4<, 2. Tulopuhallin toimii seuraavasti: - samalla teholla kuin poistopuhallin, mutta pysähtyy kun automatiikka pyytää veden lämmitystä, eikä viilennystarvetta ole. - kun vesi on lämmintä puhallin käynnistyy ja käy vaikka huonesäädin ei pyydä lämpöä. - jos huonelämpötila laskee alle perusnäyttöön säädetyn, eikä vedenlämmityspyyntö ole päällä, tuloilmaa lämmitetään. - kun vettä lämmitetään ja tuloilman viilennyspyyntö on päällä, tulopuhallin käy ja lämmitysenergia otetaan tuloilmasta. Jos sillä hetkellä kuitenkin ulkoilman lämpötila on liian alhainen (LÄMPÖTIL.SÄÄTÖ / ULKOLÄMP. xx C), tulopuhallin ei käy ja vesilämpö otetaan poistoilmasta. 3. Lisälämmitysvastus 1kW kytkeytyy päälle veden lämmitykseen kun vesilämpötila on alle T11 säädetyn. Perusnäytön oikeassa yläkulmassa näkyy tällöin symboli W. 4. Viikkokellon ohjelma on tyhjennetty, joten kone käy perusnäyttöön säädetyillä arvoilla. HUOM! Jos tuloilmaa viilennettäessä tuloilmaa viilentävän kennon lämpötila laskee -5 C:een, pysähtyy lämpöpumppu min. puolen tunnin ajaksi. Pumppu käynnistyy uudestaan tämän ajan jälkeen kun kennon lämpötila on kohonnut +10C :een. KESÄSTÄ TALVEEN - olet perunäytössä. - paina ENTER niin että huonelämpötilapyyntö vilkkuu. AUTO >2< 21 C AUTO >2< 25 C Muuta arvo nuolinäppäimillä arvoksi 21 C ja tallenna ENTER painikkeella. Olet perusnäytössä. Painele nuolinäppäintä kunnes lukee ILMAN VAIHTO ja paina ENTER, jolloin tulee I-VAIHTO/JATKUVA2 Paina ENTER ja alarivi villkkuu. Muuta alarivin teksti nuolinäppäimillä I-VAIHTO/TALVI ja paina ENTER. Painele ESC näppäintä kunnes olet perusnäytössä. HUOM! Kun toimintamuotoa muutetaan, astuvat voimaan tehdasasetteiset veden lämpötilaasettelut. Tarkista valikosta LÄM.VESI että ne sopivat sinulle ja muuta tarvittaessa.
15 NILAN VP18C/EK9 automatiikan rakenne NÄYTÄ HÄLYT Enter Kulloinenkin hälytys Kuittaus ENTER painikkeella NÄYTÄ DATA Enter Näyttää nykyiset toiminta-arvot, ei voi suorittaa ohjelmointia NYKYTILA LÄMMITYS AUTO W * >2< 25C PERUSNÄYTTÖ W = veden lämmityksen apuvastus päällä HUONE T15 23 C ETÄKYTKIN KÄYTTÖ AI.16:12 Enter Enter Valittu toiminta VUOSI 06 *= etäkytkin (takkakytkin)päällä Toiminnat AUTO,LÄMMITYS,VIILENNYS Puhallustehot 1,2 3 ja 4 ULKOILMA T1-3 C VESI-YLÄ T11 45 C VIIKKO OHJELMA Enter KUUKAUSI 05 Huonelämpöpyyntö +5 30C VESI-ALA T12 55 C KESKUS- LÄMMITYS PÄIVÄ 12 Sisäisen kellon ohjelmointi. Kello käy n. 24 tuntia virtakatkosta. Jos aikaohjelmointi menetetään saadaan siitä hälytys. MENO T14 28 C LÄM.VESI TUNTI 23 LAUHDUTIN T5 35 C VIILENN MINUUTTI 47 TULOPUH TEHO 1 ILMAN VAIHTO Viikkokellon ohjelmointimenu POISTOPUH TEHO 2 ILMAN SUODIN Enter Ohjelmointi menut Konekortin automatiikkaversio SOFTA 1. XX LÄMPÖTIL SÄÄTÖ Kaukosäätimen automatiikkaversio SOFTA 2. XX KIELI SUOMI HUOLTO TEHDAS Enter Enter HUOLTO asiakirjan menut Tehdas menut -Kaukosäätimen näyttö palaa perusnäyttöön jos painikkeisiin ei ole koskettu kahteen minuuttiin -Viikko-ohjelma ja muut asetukset on suojattu virtakatkoksien varalta. Huolto- ja tehdasosiot ovat normaalisti näkymättömissä, ja ne saadaan esille neuvotulla kytkintoiminnalla. Osiot häipyvät tunnin kuluttua niiden aktivoinnista. TEHDAS-menussa ei suoriteta ohjelmointeja. AUTO W * >2< 21C = perusnäyttö johon näyttö aina palautuu jos näppäimiin ei ole koskettu kahteen minuuttiin. Perusnäytöstä on hyvä lähteä liikkeelle ja sinne pääsee aina painelemalla ESC painiketta. = ohjelmoinnin päävalikkoja edetään ALAS nuolinäppäimellä = ohjelmoinnin päävalikkoja edetään YLÖS nuolinäppäimellä Enter = ENTER painikkeella avataan pääotsakkeen alla olevat ohjelmoitavat alavalikot. 15
16 NILAN VP18/EK9 AUTOMATIIKAN RAKENNE HUOLTO -VALIKOT HUOLTO-valikko on ns. piilovalikko, joka avataan seuraavasti: Pidä missä tahansa näytön tilassa yhtä aikaa alas painettuina näppäimet ja ENTER, n. 10 sekunnin ajan. Vapauta painikkeet ja mene perusnäyttöön painelemalla ESCpainiketta. Painele sitten kunnes tulee HUOLTO. Avaa valikko ENTER painikkeella. Jos toimenpide ei onnistunut toista se ja pain näppäimiä hieman pidempään. HUOLTO E KESKUS LÄMMITYS KÄYTÄ ON INTEGRAL AIKA 10 KÄYTÄ PERIODI Keskuslämmityskattilan ohjelmoinnista oma ohjeensa. LÄM.VESI E SÄHKÖVAS ON LEGIONEL TI ILMAN VAIHTO E TULOPUH MIN 0 POISTOPUH MIN 1 POISTOPUH MAX 4 LÄMPÖTIL SÄÄTÖ E HUONE PIE 14ºC SULATUS I-VAIHTO OFF UUD.KÄY OFF Ei ohjelmointia PERUSAS OFF Ei ohjelmointia MANUAALI OFF Manuaalitoiminnasta oma erillinen ohjeensa. 16 E = painetaan ENTER painiketta = pääotsikon alla olevat ohjelmoitavat alavalikot = painetaan alas -nuolinäppäintä.
17 OHJELMOINTIVALIKOT A Edetään alas-nuolinäppäimellä perusnäytöstä. 1. ETÄKYTKINKÄYTTÖ Huoneistoon voidaan asentaa normaali pois/päälle kytkin tai munakellokytkin tai liipaisukytkin/painonappi. Näillä voidaan vaikuttaa tulopuhaltimeen (takkakytkintoiminta) tai poistopuhaltimeen tai molempiin. Etäkytkintoimintaa voi myös käyttää kytkemään ilmanvaihto ja lämpöpumppu pois toiminnasta ja ajaa konetta vain vesisäiliön lämmitysvastuksella. Liipaisukytkimen etu on, että toiminta ei voi jäädä vahingossa päälle, koska toiminta loppuu, kun säätimeen ohjelmoitu aika päättyy. Etäkytkimen toimintamuodon valinta. Jos valitaan poistopuhallin ohjelmoidaan mille teholle (ei saa laittaa 0) se siirtyy, kun toiminta aktivoidaan. Jos tulopuhallin ( takkakytkintoiminta ) ohjelmoidaan, mille teholle se siirtyy kun toiminta aktivoidaan (ei saa laittaa 0). Valinta molemmat on se ns. manuaaliajotoiminta, jolla kone voidaan käynnistää, vaikka se olisi seis -tilassa. Tässä kohtaa ohjelmoidaan puhallustehon lisäksi huonelämpöpyyntö, joka tulee näkyviin perusnäyttöön kun toiminta on aktiiviinen. Tällöin tulopuhallin toimii sen mukaan mikä toimintamuoto on valittu ( TALVI, JATKUVA2) Jos on asennettu normaali pois/päälle etäkytkin, niin aikaa ei ohjelmoida, vaan jätetään muotoon 00:00. Jos on asennettu liipaisukytkin, niin toiminnan kesto ohjelmoidaan. ( AIKA, 15 minuutin portaissa) Tee näin: Olet perusnäytössä. Paina, niin tulee ETÄKYTKI/KÄYTTÖ ja paina ENTER. Tulee näkyviin nykyinen valinta = KÄYTÄ/ POISTOPUH/TULOPUH/MOLEMMAT/OFF. Jos haluat muuttaa nykyisen valinnan, paina ENTER, alarivi vilkkuu. Valitse painikkeilla haluttu toiminta ja paina ENTER. Paina ja ohita aikasäätö (jos on etä-liipaisukytkin, niin aika ohjelmoidaan) kunnes tulee TEHO xx. Paina ENTER ja tehovalinta vilkkuu. Valitse nuolilla haluamasi puhallustehoteho ( ei 0) ja hyväksy ENTER painikkeella. Lämpöpumppu ja puhaltimet ja veden lämmitysvastus pois käytöstä, VAIN KATTILA TOIMII: Valitse KÄYTÄ MOLEMMAT ja painele kunnes tulee OFF ja paina ENTER. Toiminta on aktiivinen vain, jos etäkytkin on painettu päälle. (VARMISTA SEN PÄÄLLÄPYSYVYYS) Näin lämpöpumppu ja puhaltimet eivät toimi. Jos etäkytkintä ei ole vielä asennettu oikosulje kytkimelle tarkoitetun riviliittimen ruuvit. HUOM! Jos olet vahingossa valinnut KÄYTÄ/OFF, olet poistanut koko etäkytkin toiminnan käytöstä. Tarkista ohjemoinnin jälkeen, että näytön oikeassa ylänurkassa on * symboli merkkinä kytkimen päälläolosta. -Käyttövesivaraajan 1 kw vedenlämmitysvastuksen poiskytkentä: Avaa valikko HUOLTO ja paina ENTER, tulee LÄM.VESI, paina ENTER tulee LÄM.VESI/ON tai OFF. Jos lukee ON, paina ENTER ja alarivi vilkkuu valitse näppäimillä OFF. Muista palauttaa ON tilaan. Etäkytkimen toiminnan poisto Kun näytössä lukee lukee KÄYTÄ/ tulopuhallin/poistopuhallin/ molemmat, paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Painele kunnes tulee OFF ja paina ENTER. Lukee KÄYTÄ/OFF. Tämä poistaa etäkytkimen toiminnasta. 2. KELLOAJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETUS Hyödyllinen perusohjelmointi kun käytetään omaa viikkoohjelmaa. Näyttää myös hälytyksen tapahtuma-ajan. 3. VIIKKO-OHJELMA Tästä oma erillinen ohjeensa. Huom! Viikko-ohjelma, joka on joko tehtaan oletusohjelma tai itse ohjelmoitu ohjelma, toimii vain, kun konetta ajetaan perusnäytön AUTO toiminnalla, (mikä onkin suositus). Toiminnoilla LÄMPÖ tai VIILENNYS toimii kone vain perusnäyttöön valituilla asetteluilla. Yksinkertaisin tapa valita koneen puhallustehoja ja huonelämpöpyyntöä AUTO toiminnassakin on, että viikko-ohjemaa ei käytetä, vaan konetta ajetaan perusnäytöstä säätämällä. Tällöin mm. konetta ajetaan koko ajan valitulla puhallusteholla, kunnes se manuaalisesti muutetaan. Tämä manuaaliajo ei ole kuitenkaan ole mahdollista, jos ohjelmointikohdassa VIIKKO-OHJELMA ei ole suoritettu TYHJENNÄ komentoa, jolla eliminoidaan tehtaan ohjelmoimat oletusviikko-ohjelmat. Avattaessa kohta VIIKKO-OHJELMA tulee näyttöön ensimmäisenä tehtaan oletusohjelman (OHJEL- MA 1) ensimmäinen ohjelmointiruutu. Jos oma ohjelma halutaan tehdä, muutetaan tämä tehdasohjelma itselle sopivaksi. Jos ei haluta käyttää sitä, eliminoidaan ohjelma TYHJENNÄ komennolla, jolloin myös kumotaan kaksi muuta tehtaan ennakko-ohjelmavaihtoehtoa OHJELMA 2 ja OHJELMA 3, jotka löytyvät viikko-ohjelma osiosta. Tyhjennä komennon jälkeen kone toimii ainoastaan perusnäyttöön ohjelmoitujen säätöjen perusteella. 4. KESKUSLÄMMITYS Katso keskuslämmityskattilan oma ohje ja selitykset. 5. LÄM VESI Tässä ohjelmoidaan, missä vesilämpötilassa lämpöpumppu KOMP ja 1 kw apuvastus LV menee päälle veden lämmitykseen, sekä se max.lämpötila, jossa kompressori pakkopysäytetään, jos vesilämpötila nousee kovin korkealle. (on mahdollista kun kone käy pitkiä viilennysjaksoja.) Veden lämmityksestä: Varaajasta otettu kuuma vesi tulee sen yläosasta ja vastaava määrä kylmää vettä tulee saman tien sen alaosaan. Kylmä ja kuuma vesi ei sekoitu varaajassa, vaan kerrostuu selvästi, kylmä alhaalla ja kuuma ylhäällä. Lämpöpumpun vesianturi T12 sijaitsee varaajan pinnalla sen alaosassa ja reagoi nopeasti kun varaajan alaosaan tulee kylmää vettä ja antaa lämpöpumpulle viestin lämmittää vettä. Jos veden käyttö on runsasta nousee kylmän ja kuuman veden rajapinta yhä ylemmäs, kunnes viileä alue saavuttaa sähkövastuksen anturin T11, joka sijaitsee varaajassa ylempänä. Kun sen säätöarvo alitetaan, kytkeytyy vastus päälle. Kun veden käyttö loppuu ja veden lämpötila alkaa kohota kytkeytyy ensin pois sähkövastus ja sitten lämpöpumppu. - SÄHKÖVAS.T11 xx C. Apuvastuksen tavoitelämpötila, esim. +45 C (anturi T11) Oikea, oma säätö löytyy käytännön kokemuksien mukaan veden riittävyydestä. Voi ensin kokeilla alhaisempaa arvoa jo nostaa tarpeen mukaan korkeammaksi. 17
18 18 Saattaa olla tarvetta esim. saunapäivänä nostaa ja ennakoivasti iltapäivällä T11 arvoa korkeammaksi. - KOMPRES T12 xx C. (anturi T12) Lämpöpumpun tavoitelämpötila veden lämmitykseen. Lämpöpyyntöä ei kannata nostaa yli +50 C, koska lämpöpumpulta menee suhteessa paljon aikaa viimeisien asteiden nostoon. Tämä viivästyttää tarpeettomasti tulopuhaltimen päällekytkeytymistä, kun konetta ajetaan ohjelmalla, missä tulopuhallin on seis-tilassa veden lämmityksen aikana, (I-VAIHTO/TALVI asetus) - KOMP MAX T12 xx C. Kompressorin pysäytyslämpötila, +80 C. Lämpöpumpulla taltioitu lämpö menee aina ensin vesitilan kautta. Jos kesällä kone käy paljon tuloilman viilennystoimintaa, nousee veden lämpötila huomattavasti yli säädettyjen arvojen, jopa yli +80 C. Tämä on täysin normaalia ja siitä ei ole mitään vaaraa. Koska varaajan kuitattava ylilämpösuoja, punainen nuppi kojeen alapaneelissa, laukeaa n. +90 C lämpötilassa, ehkäistään turha laukeaminen pysäyttämällä lämpöpumppu ennen kuin lämpötila nousee laukeamistasolle. 6. VIILENN. Huom! TOIMINTAMUODOT LÄMPÖ JA VIILENN Nämä toiminnot ovat toimintoja, joissa toteutuu vain valittu toiminta. Jos VIILENNYS on valittu, niin kone vain viilentää tarvittaessa tuloilmaa ja lämmittää vettä. Jos LÄMPÖ valittu, niin tuloilmaa vain lämmitetään ja lämmitetään vettä. - LÄMPÖTIL ASETUS +2 C. Kun säätimen huonelämpötilaanturi T15 mittaa, että lämpötila on noussut perusnäyttöön säädetystä lämpöpyynnöstä (tai vastaavasti jos viikkokello on ohjelmoitu, niin sinne ohjelmoidusta lämpöpyynnöstä) tämän astemäärän korkeammaksi, asettuu kone viilennysmoodiin. Huom! Jos tähän kohtaan ohjelmoidaan OFF, poistuu koneesta viilennystoiminta. Jos on ohjelmoitu lämpöpyynnöksi +21 C, menee kone viilennysmoodin huonelämpötilassa +23 C ja vastaavasti jos pyyntö on 20 C, kytkeytyy viilennysmoodi päälle +22 C lämpötilassa, jne. Voit ohjelmoida toki jonkin toisen asetusarvon jos haluat. 7. ILMANVAIHTO - Ohjelmoitu I-VAIHTO / TALVI ( lämmityskauden valinta) - Poistopuhallin pyörii valitulla teholla ( ohjelmoitu perusnäyttöön tai viikko-ohjelmaan) - Tulopuhallin pysähtyy, kun vettä lämmitetään - Tulopuhaltimen tehon valitsee automatiikka tuloilmakennon lämpötilan perusteella. (KÄYRÄ) - Jos veden lämmitystarvetta ei ole, tulopuhallin ja pumppu käy vain, jos huonelämpöpyyntö T15 on voimassa. Vinkki. -Huonelämpöpyyntö kannattaa asettaa perusnäyttöön tai viikko-ohjelmaan lämmityskauden ajaksi korkeaksi esim C, jolla varmistetaan pumpun päälläolo ja tulopuhaltimen toiminta aina, kun ei tarvita veden lämmitystä. - Mitä alhaisempi asettelu on kohdan 4, KOMPRES T12 xx C asettelussa, niin sitä nopeammin automatiikka lopettaa vedenlämmityspyynnön ja tulopuhallin kytkeytyy aikaisemmin päälle. Kun näytössä lukee I-VAIHTO/TALVI Niin tässä kohdassa paina ja tulee KÄYRÄ xx C. (esim C on hyvä asetus). Kun kone käy muotoa AUTO (perusnäyttö) ja I-VAIHTO/TALVI, valitsee automatiikka tulopuhaltimen tehon sen perusteella, mikä on tuloilmaa lämmittävän kennon TP lämpötila. (lämpötilakehitys näkyy NÄYTÄ DATA kohdassa LAUH- DUTIN T5) Jos se on alle esimerkkilämpötilan +30 C, puhallin käy tehoa 1. Tämän jälkeen puhallus kasvaa aina yhden tason ylemmäksi, kun lämpötila nousee 4 C.( 34 C =teho 2, 38 C=teho 3, 42 C= teho 4). Jos lämpötilaksi ohjelmoidaan esim. 38 C, siirtyy puhallin teholle 2 kun lämpötila nousee 42 C:een, jne. Toiminnan tarkoitus on estää liian kylmän ilman puhaltuminen tiloihin pakkasilla ja vastaavasti lauhemmilla keleillä paremmin päästä lämmöstä eroon, joka parantaa kojeen lämmöntalteenoton hyötysuhdetta. - I-VAIHTO JATKUVA 2 ( kevät, kesä ja syksy valinta) - Poistopuhallin ja tulopuhallin pyörivät valitulla teholla (perusnäyttö tai viikko-ohjelma) - Tulopuhallin pysähtyy, kun vettä lämmitetään, jos kone ei ole sillä hetkellä viilennystoiminnassa. Tässä tapauksessa lämpö tuotetaan poistoilmaa jäähdyttämällä. (Tällä estetään tarpeeton tuloilman lämmitys tuloilmapatterissa TP, jonka kautta menee se lämpö, joka ei ole lauhtunut veteen ). - Tulopuhallin pysähtyy, jos kone on viilennystoiminnan pyyntötilassa ja veden lämmityspyyntö on aktiiviinen mutta ulkoilman lämpötila on alle viilennyksen sallivan ulkoilmalämpötilaehdon, joka on ohjelmoitu kohtaan LÄMPÖTIL.SÄÄTÖ/ ULKOLÄMP (tällä estetään liian kylmän ilman puhaltuminen tiloihin) Tässä tapauksessa veden lämmitysenergia otetaan poistoilmasta. I-VAIHTO / JATKUVA 1 Tulo- ja poistopuhallin pyörivät valitulla teholla (perusnäyttö tai viikko-ohjelma). Tuloilmaa lämmitetään ja viilennetään ohjelmoitujen lämpöpyyntöjen puitteissa. Huom! Jos käytetään tätä toimintaa ympäri vuoden, on tärkeää asettaa huonelämpöpyyntö talveksi korkeaksi, ettei lämpöpumppu missään olosuhteissa pysähdy ja lopeta tuloilman lämmitystä. Tässä toiminnassa veden lämmityskyky heikkenee, koska tuloilmaan johdetaan myös lämpöä. Jos valitaan JATKUVA 1, astuu voimaan kohdassa LÄM. VESI vesilämpötilojen tehdasasetukset. KOMPRESS. T12 lämpötila muutttuu nollaksi (näyttöön tulee KOMPRESS. T ). Tällöin tulee lämpötila ohjelmoida uudestaan esim. +50C:een. Myös SAHKÖVAS T11 lämpötila ohjelmoidaan halutuksi. HÄLYTYS 90 PV Tähän kohtaan ohjelmoidun päivämäärän kuluttua vilkuttaa automatiikka paneelin keltaista valoa ja antaa hälytyksen suodinhuollosta. Yleensä suotimet puhistetaan imuroimalla 90 päivän välein ja vaihdetaan kerran vuodessa. Niitä ei pestä, sillä pesu poistaa niistä likaa sitovan staattisen sähköisyyden. Jos huomataan että aika on liian lyhyt ( suodin ei ole kovinkaan likainen) tai pitkä (suodin on todella likainen) hälytysväliä kannattaa muuttaa omiin olosuhteisiin sopivammaksi. Hälytys kuitataan pois NÄYTÄ HÄLYT kohdassa. 9. LÄMPÖTIL SÄÄTÖ ULKOLÄMP xx C Koneen mennessä viilennysmoodiin ei lämpöpumppu käynnisty viilentämään tuloilmaa, jos ulkoilman lämpötila (NÄYTÄ DATA/ULKOILMA T1) on alle tähän asetellun arvon. Tällä estetään liian kylmän ilman puhaltuminen tiloihin. Suositusarvo esim. +16 C. Jos halutaan, että viilennystoiminta menee päälle herkemmin voi tätä arvoa laskea alemmaksi, mutta ei mielellään alla +12 C. KIELI SUOMI / DANISH / ENGLISH..jne Tässä valitaan käytetty kieli.
19 OHJELMOINTIVALIKOT B HUOLTO Paina missä tahansa kohdassa yhtä aikaa alas näppäimet ja ENTER ja pidä alaspainettuina n. 10 sekuntia. Painele ESC illä perusnäyttöön ja painele sitten kunnes lukee HUOLTO ja paina ENTER. 1. KESKUSLÄMMITYS -Kohta KÄYTÄ/ON/OFF- valinta ON, ottaa kattilan käyttöön ja valinta OFF poistaa kattilan käytöstä. - kohta INTEGRAL/AIKA/10S vaikuttaa kattilan säätöintensiteettiin ( ei ole syytä muuttaa arvoa) -kohta KÄYTÄ/0-5-10v, PERIODI jne. jolla valitaan kattilan säätötapa. Valinta V tarkoittaa, että kattilan 9kW vastuselementtiä säädetään kahdella 4,5 kw säätimellä, niin, että ensin toinen 4,5 kw lämmittää eri aikajaksoissa vettä. Kun ensimmäinen 4,5 kw on jatkuvasti päällä, alkaa toinen 4,5 kw kytkeytä päälle eripituisissa aikajaksoissa, lämmitystarpeen mukaan. Tämä asetus on suositeltava. 2. LÄM. VESI SÄHKÖVAS ON/OFF Automatiikalle kerrotaan, että laitteessa on 1 kw apuvastus (SÄHKÖVAS/ ON) Jos valinta on OFF, niin vastus ei ole toiminnassa. Tehdasohjelmoitu valmiiksi, mutta hyvä tarkistaa, että on oikein. LEGIONEL Kun näytössä lukee SÄHKÖVAS / ON paina, niin tulee LEGIONEL /OFF/MA-TI-KE-TO-PE-LA-SU. Voit valita jonkun vuorokauden siksi päiväksi, jolloin veden lämpötila kohotetaan automaattisesti +65 C:een legionel bakteereitten tuhoamiseksi. Nosto tapahtuu yöllä välisenä aikana. Päiväksi kannattaa valita se päivä, jota edeltävänä iltana veden käyttö yleensä on pienempää kuin normaalisti. Säännöllisen saunaillan jälkeistä vuorokautta ei kannata valita. Jos toimintaa ei halua, niin valitaan LEGIONELL/OFF. Jos vesi ei ole legionel-toiminnan aikana ehtinyt kohota tarpeeksi lämpimäksi, niin siitä tulee paneeliin legionel-hälytys, joka vaatii poiskuittauksen. Se on informatiivinen hälytys, eikä vaadi enempiä toimenpiteitä. Jos hälytys toistuu usein kannattaa kokeilla jotain muuta päivää legionel-toiminnalle. 3. ILMAN VAIHTO Voidaan määritellä puhaltimien min ja max puhallustehot. - Tulopuh min (puhaltimella mahdollisuus pysähtyä) - Poistopuh min. 1 tai 2 - Poistopuh. max. 3 tai 4. Huom! Jos tulopuh.min 0 kohta ohjelmoidaan tulopuh.min1, ei tulopuhallin pysähdy missään olosuhteissa, mutta tulopuhaltimen KÄYRÄ ohjaus silti toimii, kun konetta ajetaan I-VAIHTO/TALVI ja perusnäytön AUTO toiminnalla. Yleensä näihin ei kohdisteta muutoksia. 4. LÄMPÖTIL SÄÄTÖ HUONE PIE 14 C Jos säätimen huoneanturi mittaa tätä arvoa alhaisempaa lämpötilaa, kone pysähtyy ja tulee hälytys alilämmöstä. 5. SULATUS/I-VAIHTO/JATKUVA/OFF Kun kone menee poistoilmakennon PP sulatustilaan, valinnalla vaikutetaan puhaltimien toimintaan. Suositellaan valintaa OFF, eli puhaltimet pysähtyvät sulatuksen ajaksi. Tällä estetään kylmän korvausilman puhaltuminen sisälle. Poistoilmapatterissa PP on mekaanisen sulatustermostaatin lämpötunnistinanturi. Jos patterin lämpötila laskee -7 C paikkeille, menee mekaanisen termostaatin sisäinen kosketin kiinni ilmoittaen automatiikalle sulatustarpeesta. Jos edellisestä sulatuskerrasta on kulunut yli puoli tuntia menee kone sulatustilaan. Tällöin NÄYTÄ DA- TA/NYKYTILA kohdassa lukee SULATUS. Lämpöpumpun toiminta muuttuu käänteiseksi eli viilennystoimintaan ja ko. patterille johdetaan lämpöä. Koska lämpö tässäkin toiminnassa menee aina veden kautta, kestää sulatustoiminta vähemmän, tai pidemmän ajan riippuen kuinka vesi ryöstää lämpöä. Jos se kestää yli 10 minuuttia saadaan informatiivinen hälytys 06 SULATUS, joka ei vaadi mitään toimenpiteitä kuin hälyn kuittauksen. 6. UUD. KÄY. OFF tai KP/MP Jos valitaan KP/MP, sallitaan koneen automaattinen uudelleenkäynnistys kriittisen hälytyksen jälkeen. Suositellaan OFF valintaa. 7.PERUSAS OFF tai STANDARD Jos valitaan STANDARD ja painetaan ENTER, niin kaikki ohjelmointikohdat muuttuvat tehdasasetuksiin. 8. MANUAALI / OFF-SULATUS-TULOPUH-POISTOPUH, KOMP+PUH jne. Valitsemalla haluttu manuaalitoiminta, voidaan ajaa vain määrättyä toimintaa ja tarkastella sitä. Manuaalitoiminnasta oma erillinen ohjeensa. 19
20 Sähkökattilan toiminnan ohjelmointi ja vian etsintä 20 Ohessa esitetään se CTS600 automatiikan alue, jossa voidaan ohjelmallisesti vaikuttaa kattilan toimintatapaan ja säätöihin. Ohjelmointihakemistoon pääset seuraavasti: Olet perusnäytössä. Jos olet epävarma, painele ESC -näppäintä kunnes näyttö ei enää muutu. Perusnäyttö voi olla tämän näköinen: AUTO >2< 24ºC Painele nyt nuolinäppäintä kunnes tulee otsikko: KESKUS LÄMMITYS TOIMINTA -L.PYYNTÖ -LÄMMITYS -OFF Toimintojen selitykset: Huom! Jos kone on saatettu seis-tilaan, eli perusnäytön ylärivillä lukee OFF, ei sähkökattilakaan toimi. Paina nyt ENTER ja tulee valintaotsikko TOIMINTA ja alarivillä näkyy nykyinen valittu toiminta kolmesta eri vaihtoehdosta, jotka ovat: LPYYNTÖ, LÄMMITYS, OFF NORMAALISTI AJETAAN TOIMINTAA LÄMMITYS Vaihda toimintamuotoa, paina tässä tilassa ENTER jolloin alarivi alkaa vilkkua. Valitse nuolinäppäimillä toiminta LÄMMITYSja paina ENTER, joka vahvistaa valinnan. LÄMMITYS= Yleisimmin käytetty valinta. Kattila lämmittää vettä ohjelmoidulla KÄYRÄ-asetuksella kuitenkin ohjelmoitujen minimi- ja maximilämpötilojen rajoissa. L.PYYNTÖ= Kun käyttöpaneelin huonetermostaattia halutaan käyttää koko tilaa ohjaavana huonetermostaattina, jolloin lämpöpumpun ja sähkökattilan toiminta on porrastettu. Kattila lämmittää vettä ohjelmoidulla KÄYRÄ-asetuksella kuitenkin ohjelmoitujen minimi- ja maximilämpötilojen rajoissa. OFF= Lämmitystoiminta on pois päältä. Jos valitset LÄMMITYS tai L.PYYNTÖ jatkuu ohjemointi. Paina ja ohjelmoi menoveden matalin ja korkein lämpötila. 1. Paina seuraavaksi ja ohjelmoi menoveden korkein lämpötila. 2. Kun muutat lämpötilaa paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Valitse näppäimillä haluamasi lämpötila (esim. 38 C)ja paina ENTER, joka vahvistaa valinnan. Paina seuraavaksi ja ohjelmoi haluamasi menoveden KÄYRÄ. Katso käyrätaulukko. 3. MENO MIN xx O C MENO MAX xx O C KÄYRÄ 5 Kun muutat lämpötilaa paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Valitse näppäimillä haluamasi lämpötila (esim. 28 C)ja paina ENTER, joka vahvistaa valinnan. Kun muutat lämpötilaa paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Valitse näppäimillä haluamasi käyrä ja paina ENTER, joka vahvistaa valinnan. Säädöllä menoveden lämpötila saadaan automaattisesti seuraamaan ulkoilman lämpötilaa. (Ulkoilma-anturi T14 ohjaa) Mitä matalampi ulkoilmalämpötila, sitä korkeampi vesilämpötila. Normaalisti käytetään käyriä 2 tai 3. Käyräsäätö toimii edellä ohjelmoitujen MENO MIN ja MENO MAX lämpötilojen välissä. Jos halutaan asettaa vakio menovesilämpötila, saadaan se ohjelmoimalla MENO MIN ja MENO MAX eroksi ainoastaan 1ºC, esim. MENO MIN 30ºC ja MENO MAX 31Cº.
21 4. Paina ja tulee valitun käyrän hienosäätö. Käytetään jos kymmenestä käyrävaihtoehdosta ei löydy täysin sopivaa. Valittua käyrää voi rukata 10ºC ylöspäin ja 5ºC alaspäin. SIIRTYMÄ KÄY 3º Paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Valitse näppäimillä haluamasi siirtymä ja paina ENTER, joka vahvistaa valinnan. Kohdat 5 ja 6 tulevat vain jos toimintamuodoksi valittu L.PYYNTÖ Paina niin pääset kohtaan 5. SIIRTYMÄ T15 txxcº Paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Valitse näppäimillä haluamasi siirtymä, 0,1 tai 2ºC, ja paina ENTER, joka vahvistaa valinnan. Kattila menee päälle vasta kun huoneilman lämpötila on valinnan verran alhaisempi kuin mitä perusnäyttöön on lämpötilatavoitteeksi ohjelmoitu. Lämpötilamittaus tapahtuu paneelin huonetermostaatilla. Ohjelmoinnilla annetaan lauhemmilla keleillä lämpöpumpun lämmittämälle korvausilmalle prioriteetti lämmittää tiloja. Esimerkki: Valinta on esim. +2ºC ja perusnäyttöön on huonelämpötilatavoitteeksi asetettu 23ºC. Tässä tapauksessa lämpöpumppu saa toimintakäskyn tuloilman lämmitykseen kun huonelämpötila säätimen kohdalla on alle 23ºC ja sähkökattila vastaavasti kun huonelämpötila laskee alle 21ºC. Paina niin pääset kohtaan Liittyy edelliseen ohjelmointiin SIIRTY- VIIVE xx MIN MA T15. Kun saavutetaan huonelämpötila missä kattilan pitäisi kytkeytyä päälle, voidaan kytkeytymistä viivästyttää tähän kohtaan ohjelmoidulla minuuttimäärällä. Näin lämpöpumpulle annetaan lisäaikaa lämpötilan nostoon. Paina niin pääset kohtaan jossa ohjelmoidaan kiertovesipumpun toimintatapa. 7. PUMPPU -JATKUVA - TALVI Paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Valitse näppäimillä haluamasi toimintamuoto ja paina ENTER joka vahvistaa valinnan. JATKUVA = pumppu käy jatkuvasti TALVI = pumppu käy vain kun kattila on päällä Huom! Kun perustoimintamuoto on LÄMMITYS, valitaan pumpun toiminnaksi JATKUVA. KUN HALUTAAN KÄYTTÄÄ VAIN KOJEEN LÄMMI- TYSKATTILAA MUTTA EI ILMANVAIHTOA EIKÄ KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYSTÄ. Katso käyttöohjeen ohjelmakohtien selostukset. TIIVISTELMÄ ERI TOIMINNOISTA Toiminta Kattilan tila Menoveden lämpötila riippuu Kiertovesipumppu Lämpöpumppu OFF Pois Ei mistään Pois, mutta ajoittaiskäynti ja jäätymissuojaus toimii = pyörii jos ulkolämpötila alle 2ºC Päällä. Käyttövesi ja tuloilma LÄMMITYS Päällä/Pois 1) KÄYRÄ-ajo menoveden Min-Max säätöjen rajoissa. 2) Menoveden vakiolämpötila-ajo. Toimintamuoto = JATKUVA Päällä. Käyttövesi ja tuloilma L.PYYNTÖ Päällä/Pois 1) KÄYRÄ-ajo menoveden Min-Max säätöjen rajoissa. 2) Säätimen termostaatti toimii ensisijaisena termostaattina 3) Porrastettu toiminta lämpöpumpun kanssa. Muoto JATKUVA = pumppu päällä koko ajan. Muoto SÄÄSTÖAS = kun kattilalämpöä ei tarvita, pysähtyy pumppu 15 minuutin jälkikäynnin kuluttua seiskäskystä. Päällä. Käyttövesi ja tuloilma 21
Terveydeksenne - NILAN
Terveydeksenne - NILAN Kosteus ja hajut Talossa, jossa on Nilanin tuuletus, ei ole liian kosteaa tai kuivaa, myös hajuilta ja homeelta vältytään. Vaaralliset aineet Puhdistusaineylijäämiä erittyy huonekaluista,
VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi
VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä 3 Asennus ja suunnitteluohjeet 4 Teknisiä arvoja 6 Tärkeää muistaa 8 CTS 600 ja
VP18C/EK9. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi
VP18C/EK9 ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä 3 Asennus ja suunnitteluohjeet 5 Teknisiä arvoja 6 Tärkeää muistaa 10 CTS 600 ja
Nilan E, EC -mallien
Nilan E, EC -mallien SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE HUOM! Kanavajärjestys muuttunut. www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja
VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi
KÄYTTÖOHJE NILAN VP18C ILMASTOINTIKOJE
KÄYTTÖOHJ NILAN VP18C ILMASTOINTIKOJ TKDA KY, LOHJA AS. Puh.019-383056. Fax 019-382058. Kotisivu: www.nilansuomi.co Sähköposti: tekeda@nilansuomi.com SISÄLLYSHAKMISTO 2/24 Sivu 3 Sivu 3-4 Sivu 4-5 Sivu
VPL 25. ilmanvaihtolaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi
VPL 25 ilmanvaihtolaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 5 Tärkeää muistaa 7 CTS 600 ja perusohjelmointi 8 Automatiikan
LVI-SÄHKÖ VPL10 VPL15, VPL15C VPL15T, VPL15TC VPL25, VPL25CS
Suunnitteluohjeet LVI-SÄHKÖ VPL VPL5, VPL5C VPL5T, VPL5TC VPL25, VPL25CS Laitekuvaus Nilan VPL-kojeet ovat pientalojen ilmastointilämpöpumppuja, joilla poistetaan ilmaa tiloista ja tuodaan korvausilmaa
Käyttöohje 731396B 1.2.2011. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1
nilan EC9 Käyttöohje EC9 By nilan 731396B 1.2.2011 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600 -ohjausyksikön
Käyttöohje NILAN EC9
Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje
Käyttöohje NILAN E, EC
Versio 1.05 Käyttöohje NILAN E, EC Käyttöohje Nilan E, EC tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje
Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25
Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje
E, EC. Käyttöohje E 73103B EC 73133B 1.9.2011. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1
nilan E, EC Käyttöohje nilan E, EC E 73103B EC 73133B E, EC 1.9.2011 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus
TUOTETIEDOT 4.2 NILAN E-SARJA. Ilmanvaihto,lämmitys ja lämmin käyttövesi. COP Viilennys 1.5.2015. v 1.0. Käyttöveden lämmitys.
TUOTETIEDOT NILAN E-SARJA COP Viilennys 4.2 Viilennys Ilmanvaihto,lämmitys ja lämmin käyttövesi Kotitalous Aktiivinen lämmöntalteenotto Ilmanvaihto