Source: http://docplayer.fi/3316438-Lausunto-ita-suomen-hallinto-oikeudelle-valitus-rakennuslautakunnan-paatoksesta-27-1-2015-16-virolahti.html
Timestamp: 2017-01-21 18:33:42+00:00
Document Index: 23550312

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ']

⭐Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valitus rakennuslautakunnan päätöksestä , Virolahti
Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valitus rakennuslautakunnan päätöksestä , Virolahti
Download "Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valitus rakennuslautakunnan päätöksestä 27.1.2015 16, Virolahti"
1 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valitus rakennuslautakunnan päätöksestä , Virolahti 119/11.111/2014 Rakla Rakennusvalvonta on katselmuksessaan todennut Rantala 3:119 ( ), että rakennuslupa loma-asunnon rakentamisesta seuraavaa. Rakennus on vesikatovaiheessa ja savuhormi on muurattu. Rakenteilla oleva rakennus ei vastaa tehtyä rakennuslupapäätöstä loma-asunnon rakentamisesta. Hyväksytyissä suunnitelmissa rakennus on esitetty hirsirakenteisena, mutta se on tehty puurunkoisena ns. pitkästä tavarasta ja vuorattu tuulensuojalevyllä. Rakennuksen korkeus on korkeampi ja kattokaltevuus on jyrkempi, kuin suunnitelmissa on hyväksytty. Hyväksytyissä suunnitelmissa oleva avokuistiin on rakennettu seinät ja ikkuna-aukot. Rakennukseen tehty runkoratkaisu ei vastaa hyvää rakentamistapaa. Rakennushankkeesta ei ole tehty luvan edellyttämiä katselmuksia, kuten sijaintikatselmusta eikä luvan edellyttämiä rakennesuunnitelmia ole esitetty ja työmaan aloittamisilmoitusta ole tehty (työt aloitettava ja työt oltava valmiit ). Rakennustarkastaja on kirjeessä keskeyttänyt (MRL 180 ) ja pyytänyt selvityksen tehdystä rakentamisesta mennessä. Rakentaja on antanut sähköpostilla vastineensa, jossa todetaan seuraavaa. "Suoritetut viranomaistarkastukset: Sijaintikatselmus suoritettu yhdessä rak. tarkastaja, työmaan vastaava tj. ja rakennuttaja Kantavat rakenteet ja hormi, tarkastus , rak. tarkastaja ja vast. tj. Ilmoitukset: Töiden aloittamisilmoitus on tehty sähköisesti rak. tarkastajalle. Ilmoitus annetaan kirjallisena rakennusluvan mukana seuranneella2 lomakkeella. Muutokset: Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakentaja päätti tehdä rakennuksen sahatavarasta. Puutavaran menekki on huomattavasti pienempi, eikä tarvittavia hirsiä ollut saatavana edullisesti siihen aikaan. Rakennus tullee näyttämään jokseenkin samannäköiseltä kuin että se tehtäisiin hirsirakenteisena. Ulkoseinät tulee verhoiltavaksi leveällä vaakapaneelilla, mikä tulee näyttämään ulospäin hirreltä. Terassille tullee laitettavaksi ikkunat, koska terassi rajoittuu suoraan avoimella merelle. Tällä ehkäistään veden ja lumen pääsy terassin rakenteisiin. Varsinkin talvella lumi lentää suoraan aavalta mereltä ja kinostuisi terassille. Runkorakenteen muutoksesta on ilmoitettu vastaavalle, joka on hyväksynyt muutoksen ehdolla, että rak. tarkastuksen hyväksyntä muutokseen haetaan. Rakennuksen sisäkorkeutta on kasvatettu, jotta sisälle asennettavat riippuvalaisimet eivät osuisi asujiin. Yläpohjan korkeutta, h1 on kasvatettu 0,4 metriä riittävän eristevaran asentamiseksi rakennetun vesikaton alle. Rakennuksen päämitat ovat rakennusluvan mukaisissa mitoissa. Rakennustapa: Käydyssä kantavien tarkastuksessa havaitut rakenteet ovat väliaikaisia tukia, välituet tullaan rakentamaan myöhemmin. Suunnitelmat: Pääpiirustukset tullaan muuttamaan / uusimaan myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisiksi. Rakennuslupa: Rakennusluvalle haetaan jatkoaikaa rakentajan toimesta. Rakentaminen on tehty ns. hartiapankki - rakentamisena. Päätyö on estänyt projektin saattamisen valmiiksi rakennusluvan mukaisessa aikataulussa". Liitteet Liite 5a, työmaan keskeytyskirje ja 5b, vastinekirje. Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Rakennustarkastajan päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää MRL 180 :n mukaisesti pysyttää rakennustöiden keskeytyspäätöksen Rantala 3:119 kiinteistöllä voimassa, kunnes rakentaja on esittänyt hyväksytyt muutosasiakirjat tarvittavine liitteineen, jotka mahdollistavat rakennustöiden jatkamisen. Mahdolliset muutosrakennuslupa-asiakirjat kaikkine liitteineen tulee toimittaa rakennusvalvontaan mennessä. Tässä vaiheessa asiasta ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten.3 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sovellettava lainkohta MRL 180 Rakennustyön keskeyttäminen Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ. Rakla Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Rakennuslautakunnan ( 76) tekemän rakennustyön keskeytyspäätöksessä edellytettyyn määräaikaan on rakennusvalvontaan tulleet seuraavat asiakirjat. - rakennustyönaloitusilmoitus (saapunut ) - rakennusluvan jatkoaikahakemus (saapunut ) Rakennusvalvonta on pyytänyt kirjeitse vastinetta rakentajalta rakennuslautakunnan päätöksen määräajan umpeutumisesta. Rakentaja on antanut vastineen , jossa kerrotaan seuraavaa. "Rakennustyön muutossuunnitelmat toimitetaan tarvittavine asiakirjoineen myöhemmin. Asia on valmistelussa, mutta ei ehdi mennessä. Vastaavana työnjohtajana toimii Petri Alastalo". Valmistelu Rakennusluvan jatkoaikahakemusta ei voida käsitellä, ennen kuin rakennusluvan keskeytyspäätös on poistunut. Rakennusluvassa hankkeelle on hyväksytty eri henkilö, joka nyt vastineessa ilmoitetaan hankeen vastaavaksi työnjohtajaksi. Vastaavan työnjohtajan vaihtamista ei voida käsitellä eikä hyväksyä,ennen kuin rakennusluvan keskeytyspäätös on poistunut. Vastaavan työnjohtajan on täytettävä MRL 122 c :n vaatimukset ja vastaavan työnjohtajan (MRL 122 d ) hakemus on tehtävä ko. tarkoitukseen olevalla erillisellä hakemuskaavakkeella. Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Liitteet Liite 8 vastinepyyntö Rakennustarkastajan päätösehdotus Rakennuslautakunta jatkaa MRL 180 :n mukaista päättämäänsä ra-4 kennustöiden keskeyttämispäätöstä Rantala 3:119 kiinteistöllä, kunnes rakentaja on esittänyt hyväksytyt muutosasiakirjat tarvittavine liitteineen, jotka mahdollistavat rakennustöiden jatkamisen. Muutosrakennuslupa-asiakirjat kaikkine liitteineen tulee toimittaa rakennusvalvontaan mennessä. Mikäli määräaikaan mennessä ko. asiakirjoja ei ole toimitettu antaa rakennuslautakunta asian poliisille esitutkintaan. Päätös Rakla Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Rakentajan edustaja on sähköpostilla pyytänyt rakennusvalvontaa suorittamaan rajanaapurien kuulemisen ko. asiassa. Rakennusvalvonta on vastannut ko. sähköpostiin, "ettei voi kuulla rajanaapureita kunnan toimesta, koska muutossuunnitelmia ei ole rakennusvalvontaan toimitettu. Rakennuslautakunta käsittelee rakennustyön keskeyttämispäätösasiaa kokouksessa. Tällöin kyseinen naapurin kuulemin olisi oltava suoritettuna". Rakentaja on sähköpostilla ilmoittanut seuraavaa. "Todennäköisesti en pysty toimittamaan vaadittuja asiakirjoja määräajassa. Muutossuunnitelmat ovat melkein valmiit. Pyydän, että rakennuslautakunta ei siirrä rakennustyön keskeytysasiaa poliisitutkintaan seuraavilla perusteilla: Virhe menettelyssäni ei perustu tuottamuksellisuuteen vaan tarkoituksena on ollut saattaa muutossuunnitelmat ajan tasalle". Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Rakennustarkastajan päätösehdotus Rakennuslautakunta jatkaa MRL 180 :n mukaista päättämäänsä rakennustöiden keskeyttämispäätöstä Rantala 3:119 kiinteistöllä, kunnes rakentaja on esittänyt hyväksytyt muutosasiakirjat tarvittavine liitteineen, jotka mahdollistavat rakennustöiden jatkamisen. Muutosrakennuslupa-asiakirjat kaikkine liitteineen tulee toimittaa rakennusvalvontaan mennessä. Mikäli määräaikaan mennessä ko. asiakirjoja ei ole toimitettu antaa rakennuslautakunta asian poliisille esitutkintaan. Päätös Rakla Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hankeen muutossuunnitelmat (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset) on toimitettu sekä uusi jätevesisuunnitelma on toimitettu rakennusvalvontaan.5 rakennusvalvonta on kirjeitse uusien suunnitelmien pohjalta kuullut Rantala 3:119 tilan rajanaapurit (3 kpl). Rantala 3:119 tilan poikkeamisluvalla myönnetty rakennusoikeus on 150 k-m²: josta oli käytetty 36 k-m² myönnetyssä ( ) rakennusluvassa lomarakennuksen kerrosala on 52,8 k-m² ja joka on suunniteltu tehtäväksi 100 mm "pelkkahirrestä". Uusissa suunnitelmissa rakennus poikkeaa myönnetystä luvasta seuraavasti: - rakennuksen harjakorkeus on 6,261 m sokkelin yläpinnasta (4,663 m on 1,6 m korkeampi) - kattokaltevuus 1:2,5 (1:3, jyrkkyys kasvanut 0,5:llä) - ulkoseinän paksuus 278 mm (100 mm) - ulkoseinän rakenne on 125 mm + 50 mm eristetty puurunko, paneeli verhoiltu (hirsi 100 mm) - pohjan pinta-ala 61,5 k-m² (52,8 k-m²) - parvi 39 k-m² (ei ole) - kerrosala yhteensä 104,1 k-m² (52,8 k-m²) Käyttötarkoitus on muuttunut mm. varastosta on tehty pukuhuone, johon on sijoitettu wc -istuin (vesikäymälä) ja tupaan sijoitettu sähköliesi ja tiskiallas (vesihanalla). Rakennuksen käyttöaste parven, varustuksen ja lämpöeristeen osalta on kasvanut. Huomautus Yksi rajanaapuri on ottanut yhteyttä rakenusvalvontaan koska on saanut kuulemiskirjeen vasta Rakennusvalvonta on sopinut tapaamisen rakennustarkastajan rajanaapurin edustajan kanssa Tapaamisessa on annettu rajanaapureille mahdollisuus jättää kirjallinen huomautus viikon 3 aikana. Kirjallinen huomautus asiasta on saapunut , jossa todetaan seuraavaa. "Poikkeusluvalla haettu 1 kerroksinen ja kerrosalaltaan noin 40 neliön suuruista lomarakennusta. Nyt rakenteilla oleva 2 kerroksinen ja neliöitä reilusti enemmän. Rakennus liian hallitseva (maisemaan). Pitää tehdä alkuperäisen luvan mukainen. Rakennettu jo monta vuotta, onko rakennuslupa vielä voimassa, Kun rakennetaan erilainen kun lupa ja jos muutos hyväksytään. Voivatko silloin kaikki rakentaa mitä haluavat tämän kunnan alueella". Jatkoaika Rakentaja on jättänyt jatkoaikahakemuksen, jossa esitetään seuraavaa. "Haen jatkoaikaa kolmeksi vuodeksi työn loppuunsaattamiseksi seuraavasti: Rakentaminen on tapahtunut varsinaisen ansiotyön sivussa ns. hartiapankkirakentamisena. Työ on edistynyt kuitenkin sillä tavoin, että rakennus on vesikatossa ja savupiippu on valmis. Jatkossa rakennustyö6 tulee valmistumaan arvioni mukaan kolmessa vuodessa. Alkuperäisestä suunnitelmasta rakentaa rakennus hirsirakenteisena luovuttiin, koska sopivaa puutavaraa ei ollut saatavilla kohtuullisesti. Tilalle tuli suorasta puutavarasta rakennettu ratkaisu. Käytössä ollut tiukkasyinen hieman kieroon kasvanut tukkipuu soveltuu paremmin suoraksi puutavaraksi ja pintaratkaisuna hirsipaneeli antaa saman ulkoisen vaikutelman. Hirsistä tulee helposti käyriä, mutta suorana puutavarana puu toimii hyvin. Taloudellisesti suorasta puutavarasta rakentaminen on kustannustehokkaampi ratkaisu. Tällä hetkellä rakennus on Virolanden rakennuslautakunnan asettamassa rakennuskiellossa. Esitämme uudet suunnitelmat lähiaikoina. Suunnittelu on työn alla. Teemme tarvittavat muutokset rakennusluvan suunnitelmiin lähiaikoina. Nyt on tarkoituksena saada kolmen vuoden jatkoaika rakennuslupaan, jottei rakennuslupa mene vanhaksi." Jätevesisuunnitelma Uusista suunnitelmissa (asemapiirros) jätevedet (wc- ja pesuvedet) on esitetty johdettavaksi kolmiosaisen saostuksen kautta maaperäkäsittelyyn (imeytyskenttä). Asemapiirroksessa esitettyä jätevesien käsittelyä ei voida hyväksyä, koska wc- vedet on alueen kaavamääräysten mukaan johdettava umpisäiliöön ja harmaiden vesien käsittely (imeytyskenttä) ei täytä kunnan jätevesioppaan vähimmäissuojaetäisyyksiä (tiehen, vesikaivoon). Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Liitteet Liite 10a otteet pohjapiirroksista Liite 10b otteet julkisivupiirustuksista Liite 10c otteet leikkauspiirustuksista Rakennustarkastajan päätösehdotus Rakennuslautakunta kumoaa (76 ) tekemänsä MRL 180 :n mukaisen rakennustyön keskeytyspäätöksen ja myöntää rakennusluvalle jatkoaikaa yhden vuoden, jona aikana rakennuksen harjakorkeutta on madallettava 1 metrillä (= 5,261 m) esitettävien uusien hyväksyttyjen suunnitelmien (arkki- ja rakennesuunnitelmat) mukaisesti. Rakennustyötä voidaan jatkaa, kun uudet suunnitelmat on hyväksytty rakennuslautakunnan päätöksen mukaisiksi. Jätevesien käsittelyn osalta on esitettävä uusi jätevesisuunnitelma käsittelyn toteuttamiseksi hyväksytetysti. Perustelut. Lomarakennus on rakennettu ranta-alueen korkeimmalle kohdalle, jolloin yleiskaavan RA merkinnän lisämääräys kohta 5. edellyttämä rakennuksen sopeuttamisesta ympäröivään rakennuskantaan. Rakennuksen korkeus on hallitseva muistuttaen 50-luvun rintamiestaloa. Yleiskaavan lisämääräys kohta 5. "Uudisrakentamisessa ja peruskorjauksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että rakennukset muodoiltaan, väreiltään ja materiaaliltaan sopeutuvat ympäristöön sekä ympäröivään rakennuskantaan".7 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Rakla Itä-Suomen hallinto-oikeus on lähettämällään lähetteellä (000468/15/4122) kehottanut rakennuslautakuntaa Maire Alastalon ja Petri Alastalon valituksen johdosta: 1. Antamaan lausuntonsa kaikista valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. 2. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat. 3. Laatimaan luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. ASIA Valitus Virolahden kunnan rakennuslautakunnan päätöksestä dnro päätöspäivä , nähtäväksi asetettu , koskien rakennuspaikkaa Rantala, R:no 3:119, kiinteistötunnus Valitus perustuu rakennuslautakunnan alla esitettyihin kokouksiin ja niiden pohjalta tehtyyn päätökseen: Valituksessa on esitetty seuraavat vaatimukset. Valittajat pyytävät, että rakennuslautakunnan myöntämä jatkoaika pidennetään kolmeksi vuodeksi ja määräys rakennuksen madaltamisesta kumotaan. Perusteluina vaatimukselle on esitetty seuraavaa: "PERUSTELUT 1. jatkoaika Vuoden mittainen jatkoaika ei riitä uusien suunnitelmien tekemiseen, hyväksyttämiseen ja loppuun rakentamiseen. Keskeneräinen rakennus on vesikatossa ja muuraustyöt tehty. Jos jäljempänä käsiteltävä madaltamisvaatimus pysytetään, johtaa se siihen, että rakennus pitäisi purkaa pois ja rakentaa uusi. Yksinomaan tämän seikan selvittäminen ei onnistu vuoden kuluessa. Muutoinkaan rakennustyön loppuun saattaminen ei onnistu vuodessa, koska rakentaminen tehdään hartiapankkirakentamisena. 2. rakennuksen madaltamisvaatimus Lautakunta katsoo, että rakennuksen korkeus olisi korkeampi ja kattokaltevuus jyrkempi kuin suunnitelmissa on hyväksytty. Rakennuslautakunta siis edellyttää harjalinjan madaltamista noin metrillä.8 Madaltaminen on käytännössä mahdotonta purkamatta koko rakennusta, joka on siis nyt vesikattovaiheessa ja muuraukset tehtyinä. Rakennus ei ylitä vuonna 2009 annetun rakennusluvan ehtoja: (1) rakennuksen harjan alla olevaa kylmää varastotilaa ei pitäisi laskea kerrosalaan, joka on mainittu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen päätöksessä (n. 40 m²), (2) rakennuslupa on haettu ja saatu vuonna ,8 m²:n rakennukselle, (3) tilalla on rakennusoikeutta 150 m². Rakennus on myös (4) täysin maisemaan sopeutuva, (5) rakennus ei sijaitse tilan tai koko alueen korkeimmalla kohdalla, (6) alueella on muita rakennuksia, joiden harjakulma on sama. On myös otettava huomioon, että ympäristökeskus ei ole asettanut enimmäiskorkeutta alueen rakennuksille. Näin ollen tulisi mahdollista rakennuksen tämän määräistä poikkeamista piirustuksissa esitetystä korkeudesta käsitellä rakennuslain 175 :n tarkoittaman vähäisenä poikkeamisena. Kuten edellä on todettu, ei rakennuksen nykyisestä korkeudesta aiheudu ympäristöllisiä tai esteettisiä haittoja naapureille tai muillekaan tahoille. Nykyinen korkeus on rakennusteknisesti ja talvikunnossa pidon (lumi ei kerry katolle) kannalta perusteltu. 3. muuta Lautakunnan kirjausten mukaan vaikuttaa siltä, että rakentamisessa ei olisi noudatettu mitään määräyksiä, olisi rakentanut vastoin hyvää rakennustapaa ja olisi lyönyt laimin pitää lainmukaista katselmuksia. Näin ei ole asian laita. Ainoa epäselvyys on liittynyt aloittamisilmoitukseen saiko sen tehdä sähköpostilla vai ei. Vuonna 2010 sähköpostilla tehtyä aloittamisilmoitusta täydennettiin vuonna 2014, kun selvisi, että sähköpostilla ei aloittamisilmoitusta voinut tehdä vaan kaavakkeella. Aloittaminen oli kuitenkin rakennuslautakunnan tiedossa, koska rakennustarkastaja Poikolainen kävi naapuritontilla aloittamisen aikaan. Rakennuksen käyttötarkoitus ei myöskään ole muuttunut miltään osiltaan siten kuin rakennuslautakunta moittii (varastosta olisi tehty pukuhuone, sinne sijoitettu wc-istuin ja tupaan sähköliesi ja tiskiallas vesihanalla, jolloin käyttöaste parven, varustuksen ja lämpöeristeen osalta olisi kasvanut). Kuten ennenkin varasto toimii varastona, pukuhuoneena ja kuivakäymälänä. Muista huomautuksista on todettava, että tiskialtaaseen ei tule vesijohtoa, parvea ei tule ja käynti yläkerran kylmään varastotilaan tulee ulkokautta. Väite hyvän rakennustavan vastaisesta runkorakentamisesta on myös aiheeton: Suusanallisessa keskustelussa runkokatselmuksen yhteydessä rakennustarkastaja Risto Poikolainen totesi, että väliseinien tolpat eivät olleet riittävällä tavalla kiinnitetyt ylhäältä välipohjan parruihin. Runkorakenne olikin katselmuksen aikana vielä hiukan keskeneräinen. Runkorakenne tulee olemaan valmiissa rakennuksessa hyvän rakennustavan mukainen.9 Moitteesta koskien katselmusten puuttumista vielä muutama yksityiskohta: Väitetään, että rakennuksesta ei olisi tehty luvan edellyttämiä katselmuksia, kuten sijaintikatselmusta eikä luvan edellyttämiä rakennesuunnitelmia olisi esitetty ja työmaan aloittamisilmoitusta ei olisi tehty (työt aloitettava , ja työt oltava valmiit ). Tuolloinen vastaava työnjohtaja Petri Alastalo on töiden aloituksen jälkeen tehnyt pohjatarkastuksen ja anturaraudoituksen tarkastuksen. Hän on tehnyt asianmukaiset merkinnät työmaakorttiin. Aloitusilmoituksen yhteydessä ilmoitettiin, että anturat on valettu. Petri Alastalo ilmoitti syksyllä 2014 Risto Poikolaiselle, että runkotyöt ja hormin voi tarkastaa. Rakennuksen muutosilmoitus, runkokatselmus ja hormikatselmus oli tarkoitus suorittaa työmaalla samalla kertaa. Rakennuslautakunta määräsi runko- ja hormikatselmuksen jälkeen työt keskeytettäväksi ja pyysi uusia suunnitelmia, jotka toimitettiin. Rakennustarkastaja Poikolainen on suorittanut runkokatselmuksen ja suullisesti moittinut väliseinien pystytolppien kiinnitystä em. tavalla. Rakennustarkastaja Poikolainen on suorittanut hormikatselmuksen. Moitittavaa ei hormissa ollut. Tekemättä on loppukatselmus, joka tehdään, kun rakennus on valmis. Työmaan valvontakortti on työmaalla. Rakennustarkastaja Poikolainen ei ole voinut merkitä katselmuksistaan työmaakorttiin mitään, koska paikalla ei ollut ilmeisesti ketään, joka olisi tiennyt missä työmaan valvontakortti on. Rakennustarkastajan katselmuksista rakennuksen sijainnin tarkastaminen on saattanut jäädä muodollisesti tekemättä, mutta sijainti on jo aikaisemmin Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen määräämä. Moite jätevesien käsittelystä on perusteeton: Suunnitelman mukana tullut jätevesisuunnitelma on ollut virheellinen. Rakennukseen tulee kuivakäymälä ja kaikki jätevedet menevät umpisäiliöön. Rakennukseen ei tule vesijohtoa. Oikeat suunnitelmat on toimitettu kirjattuna kirjeenä Virolahden rakennuslautakunnalle Virolahden rakennuslautakunta on vastaanottanut oikeat suunnitelmat ". Lausunnon valmistelu MRL 143 :ssä (Luvan voimassaolo ja jatkaminen) on, että rakennustöiden loppuunsaattamiseksi voimassaolon määräaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Ei ole itsestään selvyys, että jatkoaikaa myönnetään, kun sitä vain haetaan. Kyseisen rakennusluvan ( ) jatkoajalle perusteena on ollut vain vastoin rakennuslupaa rakennetun loma-asunnon toteutuksesta tehdyt (ei hyväksytyt) muutossuunnitelmat, jotka poikkesivat myönnetystä rakennusluvasta oleellisesti. Myönnetyssä rakennusluvassa lomarakennuksen kerrosala oli 52,8 k-m² ja joka on suunniteltu tehtäväksi 100 mm "pelkkahirrestä". Tulleissa suunnitelmissa lomarakennus poikkesi myönnetystä luvasta mm. seuraavasti: - rakennuksen harjakorkeus oli 1,6 m korkeampi - kattokaltevuus oli (1:2,5) jyrkentynyt 0,5:llä asteella10 - ulkoseinän paksuus oli kasvanut 178 mm (eristetty puurunkorakenne) - pohjan pinta-ala oli kasvanut 8,7 k-m² - parven lisäyksellä (39 k-m²), jolloin kerrosala oli kasvanut 51,3 k-m²:llä Käyttötarkoitus oli osassa rakennusta muuttunut mm. varastosta oli tehty pukuhuone, johon on sijoitettu wc -istuin (vesikäymälä) ja tupaan sijoitettu sähköliesi ja tiskiallas (vesihanalla). Rakennuksen käyttöaste, lisätyn parvitilan, varustuksen ja lämpöeristeen osalta, on muuttunut myönnettyyn rakennuslupaan nähden oleellisesti. Asiakirjoista on saanut sellaisen käsityksen, että rakentajalla on ollut olettamus että, kun rakennat rakennuksen valmiiksi on se hyväksyttävä sellaisenaan valmiiksi. Vuoden jatkoaika on perustunut siihen, että madaltamisesta saadaan suunnitelmat, jotka voidaan hyväksyä MRL edellyttämin vaihein (rakennuksen soveltuminen alueen rakentamiseen, rajanaapurin kuuleminen jne.). Rakennuksen valmistumiselle voidaan MRL 143 :n mukaan myöntää lisää jatkoaikaa hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisen rakennushankeen loppuun saattamiseksi. Tämä oli varotoimi sille, ettei rakentaja vaan rakenna ko.rakennusta kokonaan valmiiksi siinä uskossa, että siihen saadaan hyväksyntä, kun rakennus on valmis ja aiheuttaisi mahdollisesti näin itselleen haittaa ja lisäkustannuksia toiminnallaan. Vuoden jatkoajasta on tehty erillinen viranhaltiapäätös ( 9), josta on tehty oma oikaisuvaatimus, jonka rakennuslautakunta käsitellyt ( 26) kokouksessaan. Valituksessa on myös esitetty, ettei madaltamista voida tehdä muutoin, kuin koko rakennus on purettava pois, ei pidä paikkaansa. Rakennus on toteutettu ns. pitkästä tavarasta rakentamalla. Kattorakenne on toteutettu ns. irtovasoilla, jotka toimivat kattotuoleina. Kattotuoleina toimivat vasat tukeutuvat ulkoseinään ja keskeltä rakennusta olevaan ns. harjaorteen. Harjaorren korkeuden madaltamisen jälkeen voidaan samat kattovasat, kattopellit, ruoteet jne. käyttää uudelleen. Materiaali ei tuhoudu poistamisen seurauksena, koska ne vain irrotetaan ja asennetaan eri kulmaan uudelleen. Savupiipun madaltaminen ei ole kohtuuton työ, koska piipun "kaulusta" ja "hattuakaan" ei oltu vielä tehty. Valituksessa on myös esitetty, että hankeen vastaava työnjohtaja Petri Alastaloa on tehnyt katselmukset ja merkinnyt ne valvontakorttiin. Petri Alastaloa ei ole hyväksytty kyseisen rakennusluvan vastaavaksi työnjohtajaksi, niin kuinka sellainen henkilö voi tehdä vastaavalle työnjohtajalle edellytettyjä katselmuksia ja merkitä ne vielä valvontakorttiin. Katselmukset, jotka kuuluivat MRL 122 :n mukaan hyväksytyn vastaavan työnjohtajan Markku Yläkkään tehtäviksi. Vastaavantyönjohtajalle kuuluvat tehtävät on tuotu esille MRA 73 :ssä, mitkä ovat ammattitaitoisen vastaavan työnjohtajan tiedossa tehtävään11 sitoutuessaan (allekirjoittaessaan vastaavan työnjohtajan hakemuksen). Valituksessa esitetään, että rakennusluvan runko- ja hormikatselmukset olisi suoritettu. Esitettyjä työvaiheita ei ole voitu hyväksyä suoritetuksi, koska ne eivät vastaa hyväksyttyjä suunnitelmia. Työvaiheet hyväksytään rakennustarkastajan tekemällä hyväksymistä osoittavalla katselmuspöytäkirjalla. Maire Alastalon rakennusluvan lomarakennuksen rakentaminen vastaavaksi työnjohtajaksi on ( 104) hyväksytty rakennusmestari Markku Yläkäs. Vastaava työnjohtaja Markku Yläkäs oli sopinut katselmuksen tehtäväksi ja kyseisellä rakennekatselmuksella rakennustarkastaja totesi, ettei rakennusta ole tehty myönnetyn rakennusluvan ( ) mukaisesti. Havaitun perusteella, rakennustarkastaja keskeytti MRL 180 :n mukaisesti rakennustyön ja ilmoitti asiasta kunnan rakennusvalvonta viranomaiselle. Petri Alastalo on kyllä hakenut vastaavaa työnjohtajuutta rakennusluvan rakennustyön loppuunsaattamisen jatkoajaksi. Kyseinen hakemus on hylätty päätöksellä, koska hakija ei täytä MRL 122 c pykälän vaatimuksia. Perusteluna, ettei hakemuksessa ole esitetty hakijan MRL 122 c pykälän koulutus- ja kokemusvaatimuksia. Rakennusluvan voimassaolon jatkamiselle on esitetty vastaavaksi työnjohtajaksi rakennusmestari Markku Yläkästä. Yläkäs on hyväksytty rakennustyön jatkoajalle vastaavaksi työnjohtajaksi rakennustyön loppuunsaattamiseksi saakka. Esitettyyn rakennustarkastajan suusanalliseen esitykseen ei voida ottaa kantaa, eteenkään, kun valituksen tekijätkään eivät ole olleet paikalla katselmusta tehtäessä. Valituksessa esitetty moite jätevesien käsittelystä on perusteeton, koska jätevesisuunnitelma on ollut virheellinen. Kun esitetään ristiriitaisia suunnitelmia ja joita sitten vielä nyt valituksessa ilmoitetaan virheellisiksi. Niin voidaan todeta, että rakennushankkeeseen ryhtynyt ei ole käyttänyt hankkeen alussa esittämiensä pääsuunnittelijan ja vastaavantyönjohtajan ammattitaitoa hyväkseen hankkeen edetessä ollenkaan. Määräysten noudattamisesta voidaan vain todeta, jos määräyksiä olisi noudatettu ei tähän työmaankeskeytykseen olisi päädytty. Valituksessa esitetyt muutoksen syyt olisi voinut esittää rakennusvalvontaan silloin, kun niiden tarve on ilmentynyt. On aivan normaalia, että muutoksia rakennushankeen etenemisen aikana tulee ja ne voidaan ratkaista hyväksytyllä muutossuunnitelmilla tarvittavine liiteasiakirjoineen (esimerkiksi rajanaapureiden kuuleminen muutoksen johdosta, päivitetty jätevesisuunnitelma ja rakennushankeilmoitus jne.) Esitettyjen suunnitelmien ristiriitaisuutta on ilmennyt mm. tulkittaessa jätevesisuunnitelmaa pohja- ja asemapiirrokseen.12 Rakennustarkastajan päätösehdotus Esitettyihin päivämääriin ja ajankohtiin, jolloin rakennustarkastaja olisi ollut työmaalla tai käynyt jossain lähellä hanketta jollain toisella katselmuksella ei voida tukeutua. Esitetty päivämäärä, jolloin rakennustarkastaja olisi ollut kohteella on täysin virheellinen, koska kyseisenä päivämääränä rakennustarkastaja on todisteellisesti ollut toisaalla. Valittajan kohdistamia virheellisyyksiä rakennusvalvontaa kohtaan voidaan pitää oman osuuden peittelynä jolloin asian uskottavuus joutuu koetukselle. Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Edellä esitetyn perusteella rakennuslautakunta lausuu, että hallinto-oikeus hylkää tehdyn valituksen aiheettomana ja pitää rakennuslautakunnan päätöksen voimassa. Perustelut. Rakennuslautakunta ei pidä päätöstään kohtuuttomana toteuttaa. Olettamus, että kun rakennat rakennuksen mielestäsi valmiiksi, niin se on rakennusvalvonnan hyväksyttävä sellaisenaan valmiiksi, ei ole maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaista. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.13 Käytetyt lain- ja asetusten kohdat (otettu huomioon luvan myöntöhetken lainsäädännön voimassa olo). MRL 175 Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 171 ja 172 :ssä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, milloin on kysymys vähäisestä poikkeamisesta rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Rakennuksen teknisiä ja näitä vastaavia ominaisuuksia koskevan vähäisen poikkeuksen edellytyksenä on lisäksi, ettei poikkeaminen merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä. MRA 73 (vastaavan työnjohtaja hyväksytty ko. asetuksen voimassa ollessa) Rakennustyön johto Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Näistä tehtävistä ja vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että: 1) rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle; 2) rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä; 3) rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta; 4) luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa; 5) rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat. Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee soveltuvin osin erityisalan työnjohtajaa. Samankaltaiset tiedostot
Rakennustyön keskeytys tilalla Rantala 935-426-3-119, Virolahti
Rakennuslautakunta 76 16.09.2014 Rakennuslautakunta 88 21.10.2014 Rakennuslautakunta 93 18.11.2014 Rakennuslautakunta 16 27.01.2015 Rakennustyön keskeytys tilalla Rantala 935-426-3-119, Virolahti 119/11.111/2014 Lisätiedot Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti
Rakennuslautakunta 26 17.03.2015 Rakennuslautakunta 42 19.05.2015 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti 14/11.111/2015, 119/11.111/2014, Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen Lisätiedot Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41
Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön Lisätiedot Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali
Rakennuslautakunta 43 26.10.2011 Rakennuslautakunta 17 23.05.2012 Rakennuslautakunta 55 21.11.2012 Rakennuslautakunta 61 18.12.2012 Rakennuslautakunta 54 06.11.2013 Rakennuslautakunta 1 29.01.2014 Luvattoman Lisätiedot Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti
VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan Lisätiedot LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS
Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA Lisätiedot Tontin pinta-ala: 2082m2
Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 2819/10.03.00/2013 123 Oikaisuvaatimus rakenneinsinöörin 23.5.2013 antamaan määräykseen, lupatunnus 2009-1833, kiinteistö 49-54-146-16, Degerbyntie 23, 02600 Espoo Lisätiedot Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus
Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi Lisätiedot Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia. Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Lisätiedot Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014
Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 6232/10.03.00/2011 18 Vaatimus rakennusluvan 2011-1366 rakennusvalvontamaksun nro 114701171 poistamiseksi, kiinteistö 51-280-3, Sotarovastintie 5, 00370 Helsinki Lisätiedot Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )
Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044 Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 2833/10.03.00/2014 98 Purkamislupa-asia, 2014-828, Länsituulentie 7 02100 ESPOO, Tapiolan Toimitalo Oy c/o Corbel Oy Päätöspäivämäärä 26.06.2014 Päätös annetaan Lisätiedot Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala
Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide Lisätiedot LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA
KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla. Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 4532/10.03.00/2012 197 Oikaisuvaatimus katselmuspöytäkirjaan ja määräykseen, 49-50-15-12, Katri Valan tie 12, 02660 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1
Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisätiedot Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013
Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille Lisätiedot JOENSUUN KAUPUNK. Saap. L I..y O. Dno. Joensuunkaupunki PAATOS Konsernihalhnto. Rakennusvalvonta 2 /
2 / Kuntanumero Kaup.osa 1 kylä Kortteli/tila Tontti / Rn:o Pinta-ala 474540 m2 167 435 51 io8 Rakennuspaikka Purkamistupa 2015-248 S 323 Päätöspäivämäärä 11.06.2015 Dno Saap. L I..y O ja heikko kunto. Lisätiedot RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA
ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan Lisätiedot Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo
Rakennuslautakunta 15 03.03.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 15 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja Lisätiedot PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R
Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232 Lisätiedot Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.
Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus Lisätiedot Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.
1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös Lisätiedot Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS KANTAVISTA RAKENTEISTA 477/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS POHJARAKENTEISTA 465/2014 SÄHKÖINEN ASIOINTI - LUPAPISTE RAKENNUSTYÖMAAN Lisätiedot Tervetuloa! 14.1.2016
Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, Lisätiedot Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 111 570101 SAVONLINNA RAKENNUSPAIKKA Anttola, 246-402-0001-0049 Kitkantie 6, 58410 HAAPAKALLIO Kiinteistön nimi AAPELINMÄKI pinta-ala 4000 m² Rakentamismääräykset Lisätiedot ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA
1 Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista Lisätiedot Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet
Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4 Lisätiedot Helsingin hallinto-oikeuden uusi lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 25 07.02.2012 ja 32 06.03.2012
Rakennuslautakunta 25 07.02.2012 Rakennuslautakunta 32 06.03.2012 Rakennuslautakunta 57 29.05.2012 Rakennuslautakunta 83 18.09.2012 Helsingin hallinto-oikeuden uusi lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä Lisätiedot 28:197. Rajanaapureiden kuuleminen hankkeen vaikuttavuuden mukaisesti, ei kaikkien naapureiden kuulemista (MRL 133.1, MRA 65.4 ).
Päätöspäivä 22.10.2014 Sivu 1 Hakija Kuhmon kaupunki/tilapalvelut PL 15 88901 KUHMO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 290-405-0028-0197 Kaupunginosa/kylä Korpisalmi Tilan nimi Kunnalliskoti RN:o 28:197 Rakentamistoimenpide Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Lisätiedot Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus
Rakennuslautakunta 42 14.05.2013 Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus RAKLA 42 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, Lisätiedot TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO
TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen, Lisätiedot Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )
Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 2377/10.03.00/2011 198 Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen keskeneräisen rakennuspaikan siistimiseksi, rauennut lupa Lisätiedot 55 14.04.2015. Rakennuspaikka ÖVERBY, 257-496-0002-0207 Asentajantie 3, 02400 KIRKKONUMMI
Rakennus- ja ympäristölautakunta 55 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-4-OIK viranhaltijapäätöksestä 23.2.2015 72 / Rakennuslupahakemus 15-22-B / Överby 496-2-207, 496-4-113-M-601 ja 496-2-112-M-603 / Konewatt Lisätiedot Tontin pinta-ala: 1802m2
Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014 Lisätiedot KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari
KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 50 08.05.2014. 50 Asianro 315/10.03.00/2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 50 Asianro 315/10.03.00/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 20.2.2014 17 / 7-39-14 / Omakotitie 13 / talousrakennus Lisätiedot Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja
EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1 4912/10.03.00/2012 209 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen kiinteistöllä varastoitavan merikontin poistamiseksi, 49-61-71-1, Viherkalliontie 8, 02710 Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1 3125/10.03.00/2015 121 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2013-1095, Räisäläntie 5, Bique Tomi Matti Johannes ym. Päätöspäivämäärä Lisätiedot Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )
Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija: Lisätiedot RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )
Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu Lisätiedot Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:
Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 (11) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015
Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu Lisätiedot Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko
Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet Lisätiedot Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 )
Kunnanhallitus 216 03.06.2013 Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) 3182/11/111/2013 KHALL 216 Hakija Nimi Jouko Viitanen Osoite Kuusikarinkatu Lisätiedot RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1
RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä Lisätiedot KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 6/2010
52 KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18:30 19:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Hailuodon kunnanvirasto (tekninen toimisto) Lisätiedot Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka
Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Lisätiedot RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA
ympa 8.11.2011 92 ympa liite 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.1.2012 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan Lisätiedot Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.
Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009 Lisätiedot 26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta
Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio Lisätiedot 133 14.10.2015 160 09.12.2015
Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 133 14.10.2015 160 09.12.2015 Vastine Turun hallinto-oikeudelle rakennuslupaa koskevassa asiassa, lupa 2014-662, rakennuspaikka Ihantolantie Lisätiedot Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros. 20 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan, Lamminmäenkatu 3. 21 Rakennustöiden keskeytyminen ja kuuleminen
Mikkeli Kokouskutsu 1 (11) Rakennuslautakunta 02.04.2015 Aika 09.04.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lisätiedot YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Lisätiedot OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE
Rakennus- ja ympäristölautakunta S 59 Laillisuus ia valtaisuus OTE pöytäkirjasta 26.O3.2014 LilTE ß.$ RYL S 46 Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan Lisätiedot JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.
1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain Lisätiedot Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2
Rakennusvalvonta Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI puh.0400 649495, 0400 649503, 040 7549690 tai 0400 115162 PURKAMISILMOITUS PURKAMISLUPAHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN HAKIJA Nimi Osoite Sähköpostiosoite Puhelin Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 5.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 50 51 Päätökset annetaan Lisätiedot Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala
31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka Lisätiedot YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007
LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan Lisätiedot OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE
OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on Lisätiedot OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ
OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ 1. Ole yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja tilaa aika ennakkoneuvotteluun yhdessä pääsuunnittelijan kanssa rakennuspaikan suunnittelun lähtötietojen selvittämiseksi Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 943 / 12-14-2 / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Vs. rakennustarkastaja Lisätiedot Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti
Rakennuslautakunta 25 17.03.2015 Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti 162/11.116/2014 Rakla 25 Arttu Juosila hakee poikkeamislupaa (162/11.116/2014) uuden loma-asunnon rakentamiseen tulipalossa Lisätiedot Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta
Rakennuslautakunta 84 14.10.2014 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta 117/10.03.00.15/2014 RAKLA 84 Valmistelija/lisätiedot: Lisätiedot RAKLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi.@lappeenranta.fi. 28000.
Rakennuslautakunta 82 10.09.2013 Lupa nro 2013-620 / Kiinteistö Oy Karjalan Kauppakeskus perustettavan yhtiön lukuun, Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus perustettavan yhtiön lukuun sekä Kiinteistö Oy Lappeenrannan Lisätiedot Rakennuslupahakemus R44-2015 (2. kaupunginosan korttelin 15 tontti 14, Borgintie 4 B, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen)
Rakennuslautakunta 46 16.09.2015 Rakennuslupahakemus R44-2015 (2. kaupunginosan korttelin 15 tontti 14, Borgintie 4 B, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 276/10.03.00/2015 RAKL Lisätiedot ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone
ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Lisätiedot KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014
KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen Lisätiedot /-,,'/, ß.-F OIKAISUVAATIMUS. (luvan nro 20L4-359) pykälässä 23L. Antopäivä 0L.06.20L5. lupapäätöksen maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena sekä
/-,,'/, ß.-F Pentt ja Birgitta Haimakainen OIKAISUVAATIMUS Tullikamarinkatu L 67TOO KOKKOLA KOKKOL,a.;1 ( \upunkl RAKËNN U 5VALVOT. l,q, SASTO.LZ- t.qþ-.- zo - tl,o.-----6:----.--. Kokkolan kaupung n Rakennus- Lisätiedot RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa
RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan Lisätiedot Poikkeamislupahakemus Valkonen Hannele ja Ojala Risto, Virolahti
Rakennuslautakunta 53 16.06.2015 Virolahden kunnanhallitus 115 14.07.2015 Poikkeamislupahakemus Valkonen Hannele ja Ojala Risto, Virolahti 14/11.111/2015 Rakla 16.06.2015 53 Hannele Valkonen ja Risto Ojala Lisätiedot Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.
13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti Lisätiedot Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä
Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut Lisätiedot Toimenpidepyyntö Loisku 3:136 tilalla tapahtuvasta luvattomasta rakennuksen käytöstä, Virolahti
Rakennuslautakunta 54 17.06.2014 Rakennuslautakunta 92 18.11.2014 Toimenpidepyyntö Loisku 3:136 tilalla tapahtuvasta luvattomasta rakennuksen käytöstä, Virolahti 82/11.111/2014 Rakla 17.06.2014 54 Kiinteistön Lisätiedot Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,
Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro Lisätiedot KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari
KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Lisätiedot Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske
Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 3569/10.03.00/2014 176 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle purkamislupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus 2014-654, 49-13-18-18, Westendintie 43, Lisätiedot Päätöspäivämäärä 05.06.2014. Kerrosalat: Rakennettu 843 k-m'
Joensuun kaupunki PÄÄTÖS 1 (6) Rakennuslupa 2014-118 302 Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Rakennuspaikka Kuntanumero Kaup.osa 1kylä Kortteli 1tila Tontti 1Rn:o 167 4 60 11 Pinta-ala 1590 m 2 Papinkatu 14 80110 Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute