Source: http://docplayer.fi/136958629-Vuosiraportti-2018-liitteet.html
Timestamp: 2019-12-07 09:36:33+00:00
Document Index: 16518847

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

VUOSIRAPORTTI 2018 Liitteet - PDF Ilmainen lataus
Download "VUOSIRAPORTTI 2018 Liitteet"
1 1 / 27 VUOSIRAPORTTI 2018 Liitteet
2 2 / 27 Liitteet Liite 1 Yhteenveto jatkuvista savukaasumittauksista ja mittalaitteiden toiminta-ajoista Liite 2 Päästöjen vertailu lupamääräyksiin Liite 3 Yhteenveto päästöihin vaikuttaneista häiriöistä Liite 4 Tiedot laitoksen käyntiajoista ja puhdistinlaitteiden käyttöasteesta Liite 5 Laskennalliset vuosipäästöt ja niiden laskentaperusteet Liite 6 Tiedot vastaanotettujen jätepolttoaineiden laadusta ja määristä jäteluokittain jaoteltuna jätteen toimittajien mukaan Liite 7 Yhteenveto kertaluonteisista mittauksista ja selvityksistä Liite 8 Ympäristönsuojeluinvestoinnnit Liite 9 Bunkkerin salaojien kokoojakaivon laboratoriotulokset Liite 10 Pohjaveden tarkkailun tulokset Liite 11 Jätelaadun häiriöilmoitukset Liite 12 Energian käyttö Liite 13 Käytetyt apupolttoaineet
3 3 / 27 Liite 1 YHTEENVETO JATKUVISTA SAVUKAASUMITTAUKSISTA JA MITTALAITTEIDEN TOIMINTA-AJOISTA Ympäristöluvan LSU-2008-Y-586 (111) määräyksen 11 mukaan jätteenpolttolaitoksella jatkuvatoimisesti mitattavia savukaasujen epäpuhtauksia ovat hiukkaset, orgaanisen hiilen määrä (TOC), suolahappo (HCl), fluorivety (HF), rikkidioksidi (SO2), typenoksidit NO2:na sekä hiilimonoksidi (CO). Taulukossa 1 on lueteltu anturit, jotka on asennettu jätteenpolttolaitoksen savukaasukanavaan savukaasujen haitta-aineiden ja apusuureiden mittausta varten; analysaattorit, näiden mittaamat suureet, yksiköt ja mittausalueet. Mittauslaitteistot ovat kaksinkertaiset ja yhtäläiset (ns. Master (pääjärjestelmä) ja Redundant ) sekä yksi elohopean mittausjärjestelmä. Taulukko 1. Savukaasun mittausjärjestelmät. Sondi Analysaattorit Suure Yksikkö/tila Mittausalue MCS100 FG out-stack MCS100FT SO2 mittaus CO NOx O2 HCl H2O NH3 HF TOC mg/nm 3 kuiva mg/nm 3 kuiva mg/nm 3 kuiva % kuiva mg/nm 3 kuiva % mg/nm 3 kuiva mg/nm 3 kuiva mg/nm 3 kuiva MERCEM Hg MERCEM 300Z Hg µg/nm 3 kostea 0-50 Combi probe in-stack Dusthunter SP 100 mittaus Flowsic 100 PT 100 Hiukkaset Virtaus Paine Lämpötila mg/nm 3 kuiva knm 3 /h märkä mbar abs C Ympäristöluvan määräyksen 39 mukaan päästöjen mittaamiseen tarkoitetut laitteet saavat olla huollon, häiriöiden ja vikojen vuoksi pois käytöstä seuraavasti: Savukaasujen hapen ja CO:n mittaus voi olla poissa käytöstä niin kauan, kuin varalaitteiston käynnistyminen vaatii, enintään kuitenkin puoli tuntia. Muut savukaasupäästöjen mittaamiseen tarkoitetut laitteet saavat olla pois käytöstä keskeytymättä enintään 24 tuntia ja vuodessa enintään 120 tuntia.
4 4 / 27 Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto mittalaitteiden toiminta-ajoista sekä käytettävyydestä vuonna Laitoksen toiminta-aika oli 8369 tuntia. Taulukko 2. Mittalaitteiden toiminta-ajat ja käytettävyys. Mittalaite Toiminta-aika (h) Käytettävyys (%) Dusthunter SP ,0 MCS100FT ,9 MERCEM 300Z ,1% Päästöjen laskentajärjestelmä käyttää laskentaan ensisijaisesti Master-mittalaitteelta tulevaa tietoa. Jos tietoa ei ole saatavilla Master-laitteelta, tällöin laskentaohjelma käyttää Redundantmittalaitteen tietoa. Taulukossa 3 on yhteenveto vuoden 2018 päästömittalaitteiden mittauskatkoista, jotka ovat aiheutuneet huollosta, häiriöistä tai vioista, ja tällöin tietoa ei ole ollut saatavilla kummaltakaan mittalaitteeelta. Taulukko 3. Päästömittalaitteiden mittauskatkot. Mittaus Katkot (min) Katkot (h) Happi 264 4,40 Hiilimonoksidi 288 4,80 Typenoksidit 291 4,85 Suolahappo 291 4,85 Fluorivety 291 4,85 Rikkidioksidi 278 4,63 Orgaanisen hiilen kokonaismäärä 278 4,63 Taulukossa 4 on eritelty mittauskatkojen kestot (min) ja määrät (kpl) vuoden aikana. Taulukosta nähdään esimerkisi, että CO:n mittauksessa oli 10 minuutin mittauskatkoja viime vuoden aikana yksi kappale. Taulukossa viiva tarkoittaa, ettei kyseisellä epäpuhtaudella ollut sen mittaista mittauskatkoa vuoden aikana. Esimerkiksi O2-mittauksella ei ollut kolmen minuutin mittauskatkosta.
5 5 / 27 Taulukko 4. Mittauskatkojen kestot (min) ja määrät (kpl) vuonna Katkon kesto (min) Mittaus ja katkojen määrä (kpl) O2 CO NOx, HCl, HF SO2, TOC Hiukkasmittauslaitteisto Dusthunter SP100 toimi vuoden aikana moitteetta. Elohopea-analysaattori MERCEM 300Z lähetettiin viikolla 48 viime vuonna lukuisten vikojen vuoksi valmistajalle Saksaan, josta saadaan tarjous korjaavista toimenpiteistä. Tarjous laitetoimittajalta on saatu viikolla 9/2019. Master-mittalaitteessa oli helmikuun alussa korjaustöitä vaatinut vika ja Redundant-laitteisto alkoi helmikuun lopussa käydä vikatilassa toistuvasti, pitkiäkin jaksoja. Laitteen korjaaminen vaati fyysisten asennusten lisäksi etäyhteydellä tehtyjä päivityksiä. Maaliskuun puoliväliin asti laitosta ajettiin yhdellä mittalaitteella, jolloin Redundant-mittalaite saatiin takaisin käyttöön ja yhdistettyä laskentajärjestelmään. Mittauskatkot ovat siis johtuneet Master-laitteen kalibroinneista Redundant-mittalaitteen vikatilojen aikana. Mittalaitteiden katkokset on raportoitu YLVA-järjestelmään taulukon 3 mukaisesti.
6 6 / 27 Liite 2 PÄÄSTÖJEN VERTAILULUPAMÄÄRÄYKSIIN Vuoden 2018 päästöjen vertailu ympäristöluvan LSU-2008-Y-586 (111) määräyksiin. Määräyksen 11 mukaan savukaasujen epäpuhtauksien haitta-ainepitoisuudet ilmaan kuivissa savukaasuissa redusoituina 11 %:n happipitoisuuteen saavat olla enintään seuraavat (taulukko 5): Taulukko 5. Haitta-ainepitoisuuksien raja-arvot. Päästökomponentti Vuorokausikeskiarvo (mg/nm 3 ) Puolen tunnin keskiarvo (mg/nm 3 ) Hiukkaset Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) Suolahappo (HCl) Fluorivety (HF) 1 4 Rikkidioksidi (SO 2) Typenoksidit NO 2:na Hiilimonoksidi (CO) Vuorokausikeskiarvot Taulukossa 6 on esitetty vuoden 2018 aikana tapahtuneet savukaasujen epäpuhtauksien vuorokausikeskiarvon ylitykset. Taulukosta nähdään, että ylityksiä on ollut yksi kappale. Ylitys tapahtui 5.11., jolloin vuosihuollon jälkeen laitosta ylösajattaessa ilmenneet ongelmat aiheuttivat päästöylityksen. Savukaasujen puhdistukseen liittyvä uusittu kalkin syöttöjärjestelmä ei toiminut odotetulla tavalla. Lisäksi savukaasujen puhdistus tarvitsee toimiakseen residue-jäämien takaisin kierrätystä, mikä ei käynnistynyt suunnitellusti. Ylitys on kirjattu YLVA-järjestelmään.
7 7 / 27 Taulukko 6. Vuoden 2018 vuorokausikeskiarvojen ylitykset. Hiukkaset TOC HCl SO2 NOx CO HF Kuukausi vrk vrk vrk vrk vrk vrk vrk kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Yhteensä Puolen tunnin keskiarvot Taulukossa 7 on esitetty vuoden 2018 aikana tapahtuneet savukaasujen epäpuhtauksien puolen tunnin keskiarvon ylitykset. Taulukosta nähdään, että ylityksiä oli 15 kappaletta. Näistä ylityksistä on tehty häiriöilmoitukset YLVA-järjestelmään ja ne on listattu liitteessä 3. Ympäristöluvassa on määritetty ylitysten sallitun yhteenlasketun keston enimmäismääräksi 60 tuntia vuodessa. Päästöraja-arvojen ylitysten kokonaiskesto oli 31,5 tuntia vuonna Tähän lukuun on laskettu sekä puolen tunnin keskiarvojen ylitykset että yksi vuorokauden keskiarvon ylitys. Taulukko 7. Vuoden 2018 puolen tunnin keskiarvon ylitykset.
8 8 / 27 Hiukkaset TOC HCl SO2 NOx CO HF Kuukausi 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Yhteensä Raskasmetallit sekä dioksiinit ja furaanit Taulukossa 8 on esitetty Ramboll Oy:n tekemien päästömittauksien tulokset raskasmetallisen sekä dioksiinien ja furaanien pitoisuuksista. Taulukosta nähdään, että epäpuhtauksien pitoisuudet alittivat niille asetetut raja-arvot. Taulukko 8. Raskasmetallien sekä dioksiidien ja furaanien päästömittauksien tulokset Raskasmetallit (µg/nm3) PCDD/F (ng/nm3) Hg Cd+Tl Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V Luparaja , ,19 0,04 1,3 0, ,20 0,20 1,1 0,0008 Elohopea Taulukossa 9 on esitetty jätteenpolttolaitoksella jatkuvatoimisesti mitattavan elohopean pitoisuus. Tammi-lokakuussa mitattu Hg-pitoisuus oli 0,32 µg/nm 3, ja tätä arvoa käytettiin myös marras- ja joulukuun arvoina, jolloin mittalaite oli poissa käytöstä. Vuoden keskiarvoksi saatiin näin ollen 0,32 µg/nm 3. Taulukko 9. Elohopeapitoisuus vuonna Pitoisuus (µg/nm 3 ) Tammikuu-lokakuu 0,32 (mitattu) Marraskuu-joulukuu 0,32 (arvioitu) Vuoden keskiarvo 0,32 Raja-arvo (µg/nm 3 ) 50
9 9 / 27 Liite 3 YHTEENVETO PÄÄSTÖIHIN VAIKUTTANEISTA HÄIRIÖISTÄ Ilmapäästöihin liittyviä häiriöilmoituksia kirjattiin YLVA-järjestelmään vuoden 2018 aikana yhteensä 13 kappaletta, ja ne on lueteltu taulukossa 10. Näistä 12 kappaletta oli puolen tunnin päästörajaarvon ylityksiä ja yksi vuorokauden päästöraja-arvon ylitys. Lisäksi vuoden aikana tehtiin 11 kappaletta häiriöilmoituksia polttoon tulleen jätteen heikosta laadusta johtuneista palautuksista jätelaadun tarkastuksissa. Nämä häiriöilmoitukset on lueteltu liitteessä 11. Taulukko 10. Ilmapäästöjen häiriöilmoitukset YLVA-järjestelmään Ajankohta Syy Päästöt (luvan rajaarvo ja lukema mg/nm3 red. 11% O 2- pitoisuuteen) klo Polttoaineessa oli jotain erittäin rikkipitoista materiaalia, joka iaheutti SO2-päästöihin voimakkaan ja äkillisen piikin klo Puhdistuslaitteiston tekstiilisuodattimessa letkuvuoto, joka korjattiin ajonaikana erottamalla kyseinen suodatinlohko ja pitämällä laitteisto käynnissä klo Em. letkuvuodon korjauksen jälkeinen suodattimen kannen sulkeminen aiheutti paineeron, joka johti kattilan äkilliseen alasajoon ja tämä aiheutti rajun häkäpiikin klo Em. tilanteessa laitos pysyi kuitenkin jätteenpolttotilassa, mikä aiheutti vähähappisessa tilassa myös orgaanisen hiilen päästöraja-arvon ylittymisen klo Äkillinen letkuvuoto tekstiilisuodattimessa, mikä aiheutti Rikkidioksidi: 200/279,60 ajanjaksolla klo Hiukkaset: 30/30,74 ajanjaksolla Hiilimonoksidi: 100/163,66 368,54 ajanjaksolla TOC: 20/57,01 ajanjaksolla Hiukkaset: 30/41,63 42,70 ajanjaksolla Toimenpiteet Puhdistusjärjestelmät toimivat normaalisti ja päästöt palasivat tavanomaisiin lukemiin kalkinsyötön lisäyksen vaikutuksesta. Korjaustöiden aikana hiukkaspäästöt nousivat hetkellisesti. Tilanne korjaantui poltonohjauksen avulla. Tilanne korjaantui poltonohjauksen avulla. Vuoto korjattiin ja näin tilanne normalisoitui.
10 10 / 27 hiukkaspitoisuuden nousun klo Arinan huollon jälkeen kattilaa ylösajettaessa tapahtui hetkellinen voimakas häkäpiikki, joka aiheutti päästöraja-arvon ylittymisen klo Arinan ilmajärjestelmä ei hetkellisesti pystynyt riittävään polttoilman syöttöön bunkkerin pohjatason heikkotasoista jätettä poltettaessa klo Todennäköisesti jätteen epätasaisesta laadusta johtuen kättilan höyryntuotanto heitteli voimakkaasti ja tällöin arinan polttoilman vähentyminen sai aikaan häkä-pitoisuuden lisääntymisen klo Poltettavan jätteen epätasainen laatu haittasi koko vuorokauden ajan palamista klo Laitoksen kattilalle suoritettiin vuosihuolto edeltäviä lakisääteisiä turvajärjestelmän testejä, joiden yhteydessä turvalogiikan käynnistämät nopeat alasajot aiheuttivat voimakkaita häkäpiikkejä klo Laitoksen vuosihuollon jälkeisessä ylösajossa tulipesän ilmamäärä laski kattilan tehon kasvaessa liian matalaksi, mikä muodosti häkää hetkellisesi runsaasti klo Vuosihuollon jälkeen laitosta ylösajattaessa ilmenneet ongelmat aiheuttivat päästöylityksen. Savukaasujen puhdistukseen liittyvä uusittu kalkin syöttöjärjestelmä ei toiminut odotetulla tavalla. Lisäksi Hiilimonoksidi: 100/142,94 ajanjaksolla Hiilimonoksidi: 100/112,45 ajanjaksolla Hiilimonoksidi: 100/108,19 ajanjaksolla Hiilimonoksidi: 100/152,87 ajanjaksolla Hiilimonoksidi: 100/355,97 180,02 ajanjaksolla Hiilimonoksidi: 100/104,79, ajanjaksolla Rikkidioksidi: vuorokausikeskiarvo: 50/56,21. Pitoisuus vaihteli vuorokauden aikana 10,07 187,22 välillä. Tilanne korjaantui lähes välittömästi ja eikä vaatinut jatkotoimenpiteitä päästöjen palauduttua tavanomaiselle tasolle. Tilanne korjattiin ilmasyöttöä lisäämällä ja vaihtamalla poltetttavan jätteen puolta bunkkerissa. Tilanne korjaantui ilmanja jätteensyötön avulla. Tilanteen normalisoimikseksi käytettiin jätteen- ja ilmansyötön ohjausta. Tilanne korjattiin palauttamalla kattila jälleen normaaliin ajoon. Tilanne normalisoitiin ilmansyöttöä lisäämällä. Korjaavien toimenpiteiden jälkeen tilanne normalisoitui.
11 11 / 27 savukaasujen puhdistus tarvitsee toimiakseen residue-jäämien takaisin kierrätystä, mikä ei käynnistynyt suunnitellusti klo Jokin rikkipitoinen jäte-erä aiheutti rajun lyhytaikaisen piikin rikkidioksidikaasun pitoisuuteen. Rikkidioksidi: 200/232,05, ajanjaksolla Kalkin syöttä lisättiin, mutta se ei ehtinyt reagoimaan riittävästi tilanteeseen. Seuraavan puolen tunnin pitoisuusarvo oli jo normaalilla tasolla.
12 12 / 27 Liite 4 TIEDOT LAITOKSEN KÄYNTIAJOISTA JA PUHDISTINLAITTEIDEN KÄYTTÖASTEESTA Westenergyn jätteenpolttolaitoksen käyntiaika vuonna 2018 oli yhteensä 8369 tuntia. Laitoksessa käytettävän tekstiilisuodatinlaitteiston käyttöaste tänä aikana oli 100 prosenttia.
13 13 / 27 Liite 5 LASKENNALLISET VUOSIPÄÄSTÖT JA NIIDEN LASKENTAPERUSTEET PÄÄSTÖT ILMAAN Jätteenpolttolaitoksen päästöt ilmaan ajanjaksolla on esitetty taulukoissa 11 ja 12. Taulukossa 11 on esitetty jatkuvatoimisten mittausten perusteella lasketut päästöt epäpuhtauksittain. Taulukosta nähdään, että typenoksidit ylittivät PRTR-kynnysarvon. Taulukko 11. Laitoksen päästöt ilmaan vuonna Päästökomponentti Päästö (kg) PRTR-kynnys (kg) Hiukkaset Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) Suolahappo (HCl) Fluorivety (HF) Rikkidioksidi (SO 2) Typenoksidit NO 2:na Hiilimonoksidi (CO) Ammoniakki (NH 3) Taulukossa 12 on esitetty raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien päästöt vuonna Nämä tiedot on laskettu kertaluontoisten mittauksien tuloksista. Elohopean päästömäärä perustuu jatkuvatoimisten mittauksien tuloksiin tammikuu-lokakuun väliseltä ajalta. Marraskuu-joulukuun päästöt on laskettu arvioidun pitoisuuden avulla, vastaavalla tavalla kuin laskettaessa päästöt kertaluonteisten mittauksien tulosten avulla. Taulukko 12. Laitoksen raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien päästöt ilmaan vuonna Epäpuhtaus Päästö Yksikkö PRTR-kynnys (kg) Cd+Tl 106 g 10 (Cd) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V g 470 (As+Pb+Cr+Cu+Ni) Dioksiinit ja furaanit 2,93 mg - Elohopea 371,5 g 10
14 14 / 27 Savukaasujen epäpuhtauksien päästöjen laskentaperusteet Hiukkasten, orgaanisen hiilen (TOC), suolahapon (HCl), fluorivedyn (HF), rikkidioksidin (SO2), typenoksidien (NO2:na), hiilimonoksidin (CO), elohopean (Hg) ja ammoniakin (NH3) päästöt lasketaan seuraavasti: 1) 30 minuutin päästön laskeminen Epäpuhtauden 30 minuutin päästö (kg) = Epäpuhtauden 30 minuutin keskiarvo (mg/nm3 11 % O2 kuiva) * 30 min savukaasuvirtauksen keskiarvo (Nm3/h 11 % O2 kuiva) * (käyntiaika tämän 30 minuutin aikana/60) * 1/ ) Vuorokausipäästön laskeminen Epäpuhtauden vuorokausipäästö (kg) = 1/ * (Epäpuhtauden 30 min keskiarvo (mg/nm3 O2 kuiva)* 30 min savukaasuvirtauksen keskiarvo (Nm3/h 11 % O2 kuiva) * (Käyntiaika tämän 30 minuutin aikana/60). Vuorokausipäästö on summa puolen tunnin päästöistä. 3) Kuukausipäästön laskeminen Kunkin epäpuhtauden kuukauden kokonaispäästöt lasketaan kokonaispäästöjen puolituntiarvojen summana. Raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien päästöjen laskentaperusteet Raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien päästöt on laskettu kertaluonteisten päästömittaustulosten avulla (taulukko 13) seuraavasti: Epäpuhtauden päästö (g) vuorokaudessa = Epäpuhtauden pitoisuus (mg/nm 3 11% O2 kuiva) * savukaasuvirtauksen keskiarvo (Nm 3 11% O2 kuiva) * 24 (h), jonka jälkeen on tehty tarvittavat yksikkömuunnokset.
15 15 / 27 Taulukko 13. Kertaluonteisten päästömittauksien tulokset vuonna Ajanjakso Cd+Ti Sb+As+Pb+Cr+Co +Cu+Mn+Ni+V PCDD/F μg/nm3 μg/nm3 ng/nm ,10 0,7 0, ,04 1,3 0, ,20 1,1 0,0008 PÄÄSTÖT VETEEN Jätteenpolttolaitoksen päästöt veteen muodostuvat rakennusten katoilta sekä piha-alueilta sade- ja sulamisvesien mukana kulkeutuvista epäpuhtauksista. Vedet johdetaan ojaan, josta edelleen Stormossenutfallettiin, jossa sijaitsee pintaveden näytteenottopiste PV3. Taulukossa 14 on esitetty päästöt Stormossenutfallettiin. Taulukko 14. Päästöt Stormossenutfallettiin (PV3) Epäpuhtaus Päästö (kg) Kiintoaine 217,28 CODMn 727,95 Kokonaistyppi 683,83 Ammoniumtyppi 94,96 Nitraatti- ja nitriittityppi 540,45 Kokonaisfosfori 2,65 Kloridi 2205,90 Päästöt (kg) lasketaan seuraavasti: Päästöt veteen (kg) = veden epäpuhtauden pitoisuus (g/m 3 ) * virtaama (m 3 ). Vuoden 2018 aikana Stormossenutfallettiin pumpattu vesimäärä oli m 3. Nämä päästötiedot on syötetty YLVA-järjestelmään kohtaan Vesiensuojelu ja laskennassa käytettyjen näytteiden tietot on syötetty soveltuvin osin järjestelmän kohtaan Näytetiedot. Vuoden 2018 tarkkailut toteutettiin normaalissa laajuudessa. Raskasmetallipäästöt jäivät pois syötettäessä vesipäästötietoja YLVA:n ( ). Taulukossa 15 on esitetty puuttuvat tiedot. Päästötietoja laskettaessa on käytetty vuoden 2016 pitoisuustietoja.
16 16 / 27 Taulukko 15. Laskennalliset raskasmetallipäästöt veteen. Epäpuhtaus Päästö (kg) Elohopea 0,00 Arseeni 0,02 Kadmium 0,00 Kromi 0,15 Kupari 0,13 Lyijy 0,02 Nikkeli 1,01 Rauta 101,5 Sinkki 1,08
17 17 / 27 Liite 6 TIEDOT VASTAANOTETTUJEN JÄTEPOLTTOAINEIDEN LAADUSTA JA MÄÄRISTÄ JÄTELUOKITTAIN JAOTELTUNA JÄTTEEN TOIMITTAJIEN MUKAAN Taulukossa 16 on lueteltu laitoksen vastaanottamien jätepolttoaineiden laatu ja määrä vuonna 2018 jätehuoltoyhtiöittäin. Taulukko 16. jätteenpolttolaitoksen vastaanottamat jätepolttoaineet jätehuoltoyhtiöittäin. Jätehuoltoyhtiö Jäteluokka Vastaanotettu jätemäärä (t) Oy Botniarosk Ab Lakeuden Etappi Oy Millespakka Oy Oy Stormossen Ab Vestia Oy
18 18 / 27 Liite 7 YHTEENVETO KERTALUONTEISISTA MITTAUKSISTA JA SELVITYKSISTÄ VUONNA 2018 Määräys 28 Nab Labs Oy:n suorittamista jätteenpolttolaitoksen QAL2- laadunvarmistusmittauksista päivätty raportti lähetettiin Etelä-Pohjanmaan Elykeskukselle ja tämän korvaava kalibrointikertoimien laskennan osalta päivitetty päivätty raportti lähetettiin Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle Määräys 30 FM Kimmo Jääskeläisen laatima silomunuaisjäkälän seurantaohjelman päivätty Raportti Vedahuggetin seurantamittauksista 2018 lähetettiin Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle Määräys 34 Fortum Environmental Constructionin laatima Vuosiraportti 2017 Westenergy Oy Ab Mustasaaren jätteenpolttolaitoksen kattilatuhkasta ja savukaasunpuhdistusjätteestä lähetettiin Etelä- Pohjanmaan Ely-keskukselle ja Mustasaaren kunnalle KVVY:n laatima raportti Lakeuden Etappi Oy:n pohjatuhkan perusmäärittely ja laadunvalvontakoe hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden määrittely Näyte PT 6/2017 lähetettiin Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle Määräys 35 Jätelaadun tarkastuksista on toimitettu Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle vuoden 2018 aikana 86 raporttia. Puolivuotisraportti aikaväliltä heinä-joulukuu 2017 on päivätty ja vastaava raportti aikaväliltä tammi-kesäkuu 2018 on päivätty Määräys 42 Westenergyn ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelman vuonna 2018 päivitetty versio lähettiin Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle Määräys 43 Westenergyn tarkkailusuunnitelman vuonna 2018 päivitetty versio lähettiin Etelä-Pohjanmaan Elykeskukselle Määräys 45 Westenergyn ympäristöasioiden vuosiraportti 2017 liitteineen lähettiin Etelä-Pohjanmaan Elykeskukselle
19 19 / 27 Liite 8 YMPÄRISTÖNSUOJELUINVESTOINNNIT Ympäristönsuojeluinvestointeja oli vuonna 2018 kaksi kappaletta: - Valmet DNA WI Emission monitoring-päästölaskentajärjestelmän uudistaminen, työ aloitettiin jo vuonna 2017 ja saatiin valmiiksi vuonna Investointi oli eur (alv 0%). - Kalkkisiilon purun tehostaminen ja kalkin syötön optimointi savukaasujen puhdistusjärjestelmään. Investointi oli eur (alv 0%).
20 20 / 27 Liite 9 BUNKKERIN SALAOJIEN KOKOOJAKAIVON VESINÄYTTEIDEN LABORATORIOTULOKSET Taulukossa 17 ovat bunkkerin salaojien kokoojakaivon vesinäytteiden laboratoriotulokset ja taulukossa 18 vesinäytteiden massaspektrometrisen skreenaukset tulokset ja Taulukko 17. Bunkkerin salaojien kokoojakaivon laboratoriotulokset. ph COD(Cr) Väri Sähkönjohtavuus Kommentit Pvm mg/l mg Pt/l ms/m ulkonäöstä ja hajusta , , , , kellaruskea, väriä ei pysty määrittämään , , , , , , , , , ,7 < , , , Kts. Erillisnäytteet , , , Vuosihuolto , Vuosihuolto , Vuosihuolto , , Kts. Erillisnäytteet , , Kts. Erillisnäytteet ovat taulukon 17 tuloksia.
21 21 / 27 Taulukko 18. Bunkkerin salaojien kokoojakaivon vesinäytteiden massaspektrometrisen skreenaukset tulokset Määritys Tulos, % Tulos (mg/l) Tulos, % Haihtuvat yhdisteet kvalitatiivisesti Ei todettu Ei mitattu Ei mitattu Ca 100,00 Näytteessä eniten kalsiumia ,00 Näytteessä eniten kalsiumia. Na 99,50 Muiden alkuaineiden määrä 41 47,70 Muiden alkuaineiden määrä Mg 61,00 ilmoitettu suhteessa kalsiumiin ,20 ilmoitettu suhteessa kalsiumiin. Fe 26,00 Natriumia oli 99,5% kalsiumin 9,3 10,80 K 20,00 määrästä jne ,90 Sr 1,00 0,35 0,40 Mn 1,00 0,36 0,41
22 22 / 27 Liite 10 POHJAVEDEN TARKKAILUN TULOKSET 2018 Kevät 2018 Syksy Pohjaveden pinnan korkeus, putken suulta (m) Putki ,5 13,5 Putki 106 8,0 7 Putki 107 2,5 3,8 Putki ,0 10,5 Veden lämpötila ( T) Putki 105 6,8 7,8 Putki 106 6,6 9 Putki 107 6,1 10,2 Putki 108 6,5 7,7 Happi O2 (mg/l) Putki 105 8,8 8,7 Putki 106 1,6 2,4 Putki ,1 Putki 108 <0,3 <0,3 Hapen kylläisyysaste (%) Putki Putki Putki ,8 Putki 108 <3 2,4 Kiintoaine (mg/l) Putki 105 <1 9,8 Putki Putki Putki COD(Mn) (O2 mg/l) Putki 105 1,6 1,5 Putki 106 7,6 7,5 Putki 107 1,4 1,1 Putki 108 7,3 9,9 Kloridi (mg/l)
23 23 / 27 Putki Putki Putki 107 2,8 2,9 Putki Johtokyky (ms/m) Putki Putki Putki Putki ph Putki 105 7,3 7,3 Putki 106 7,5 7,5 Putki 107 7,4 7,0 Putki 108 6,5 6,4 Typpi (µg/l) Putki Putki Putki Putki Ammoniumtyppi (µg/l) Putki 105 <10 <10 Putki Putki Putki Nitriitti- ja nitraattityppi (µg/l) Putki Putki Putki Putki <5 Fosfori (µg/l) Putki 105 <3 4 Putki Putki 107 <3 6 Putki Fekaaliset (lämpökestoinen) koliformiset bakteerit (CFU/100ml) Putki 105 <5 <5 Putki 106 <5 <5 Putki 107 <5 <5
24 24 / 27 Putki 108 <5 <5 Sameus (FNU) Putki Putki Putki Putki Väri (Pt mg/l) Putki Putki Putki Putki
25 25 / 27 Liite 11 JÄTELAADUN HÄIRIÖILMOITUKSET 2018 PVM TOIMITTAJA MÄÄRÄ SYY ALKUPERÄ TOIMENPITEET Etappi A11 14,18 tn Etappi A11 16,26 tn Kipsi-, eristevilla ja PVC-pitoisuus kuormassa suuri, lisäksi betonia, metallia sekä SER-jätettä Kipsi-, eristevilla ja PVC-pitoisuus kuormassa suuri, lisäksi betonia, metallia sekä SER-jätettä Lassila&Tikanoja Lassila&Tikanoja Stormossen A18 10,8 tn Murskattua kipsilevyä, eristevillaa, PVC:tä LHJ Suuret määrät eristevillaa, kipsilevyä, PVC:tä sekä jonkin verran SER-jätettä ja sängyn Stormossen A23 20,62 tn runkoja, joissa on metallisia jousituksia. LHJ Suuret määrät rakennusjätettä, mm Stormossen A5 30,78 tn eristevillaa, kipsilevyä sekä PVC:tä. Porin jätehuolto Etappi 32,16 tn Rakennusjätettä, mm. eristevillaa, murskattua kipsilevyä sekä PVC:tä SERiä ja metallia Eristevillaa, murskattua kipsilevyä, PVC:tä, Etappi 32,66 tn metallia SERiä Eristevillaa, murskattua kipsilevyä, PVC:tä, Etappi 32,56 tn metallia SERiä Eristevillaa, PVC:tä, metallia, SERiä, Etappi 28,06 tn murskattua kipsilevyä Stormossen A23 30,42 tn Eristevillaa, lasikuitua, PVC:tä, metallia, lasia Stormossen/Revisol 4,4 tn Metallia, eristevillaa, asbestia, SERiä, suuria puujätejakeita Pojanluoma Pojanluoma Pojanluoma Pojanluoma Koivulahti (tarkempaa alkuperää ei tiedossa) Seinäjoki Palautettu toimittajalle Palautettu toimittajalle Palautettu toimittajalle Palautettu toimittajalle Palautettu toimittajalle Ehti bunkkeriin, reklamoitiin ja otettiin kuvat valvomosta Palautettu toimittajalle Palautettu toimittajalle Palautettu toimittajalle Palautettu toimittajalle Ohjattu seulontaan ja lajitteluun Revisolille
26 26 / 27 Liite 12 ENERGIAN KÄYTTÖ Laji Ostettu (GWh) Myyty (GWh) Sähkö 1,684 90,61 Lämpö 0, ,25
27 27 / 27 Liite 13 KÄYTETYT APUPOLTTOAINEET Polttoaine Kevyt polttoöljy Määrä Tyypillinen rikkipitoisuus Kokonaisenergia Jätteepolttoasetuksen (t) (%) (TJ) mukainen polttoaine 178 0,00 7,59 ei