Source: http://docplayer.fi/48482543-Etpr-ei-2-palopelti-asennus-kaytto-ja-huolto-ohje.html
Timestamp: 2017-12-14 09:02:39+00:00
Document Index: 11522142

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ']

ETPR-EI-2 PALOPELTI» ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE - PDF
Download "ETPR-EI-2 PALOPELTI» ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE"
1 FIRE SAFETY AIR TREATMENT FIRE DAMPERS ETPR-EI-2 PALOPELTI» ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
2 2 ETPR-EI-2 Palopelti Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Palopellin ETPR-EI-2 käyttö ja huolto...3 Palopellin asennus kiviaineisiin rakennusosiin (seinät ja välipohjat), joiden paloluokka on EI 60 / EI Palopellin asennus levyrakenteisiin rakennusosiin (kipsi tai vastaava), joiden paloluokka on EI 60 / EI ? Lisälaitteiden asennusohje...? Suoritustasoilmoitus...? Sulakemalli Moottorimalli
3 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ETPR-EI-2 Palopelti 3 PALOPELLIN ETPR-EI-2 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÖ Tekniset tiedot ja toiminta, katso erillinen tuoteesite. CE-merkintä edellyttää palopellin toimivan lämpötilaan perustuvan laukaisumekanismin avulla. Palopelti voidaan toimittaa joko mekaanisella sulakkeella tai toimilaitemoottorilla. Moottorimalliin voidaan liittää lisäksi savunilmaisuun perustuva laukaisumekanismi. Tällöin palopelti kannattaa kytkeä Fläkt Woodsin toimittamaan palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmään FICO. Valvontajärjestelmällä voidaan suorittaa myös palopeltien käytönaikainen automaattinen toiminnantestaus. FICO ohjaus- ja valvontajärjestelmien yhteydessä käytetään aina toimilaitetta 24V. Toiminnan testaus sulakemalli: Löysää sulakkeen ruuvia riittävästi kunnes jousi sulkee palopellin läpän. Varo kääntyvää virityskahvaa! Käännä virityskahvasta läppä takaisin auki -asentoon. Kierrä sulakkeen ruuvi sormin kiinni sormitiukkuuteen. Huom! Älä käytä työkalua. Toiminnan testausväli tulee määritellä rakennuskohtaisesti kuitenkin siten, että toiminta testataan vähintään kaksi kertaa vuodessa tuotestandardiin EN 15650:2010 perustuen. Moottorimalli: Moottorimallin testaus voidaan suorittaa katkaisemalla virran syöttö moottoriin liitetyn lämpölaukaisijan kytkimestä. Tällöin sulkupellin tulee sulkeutua jousivoiman avulla. Testaus voidaan suorittaa myös ohjaus- ja valvontajärjestelmästä FICO joko manuaalisesti tai automaattisesti. Moottorimallin testaus suositellaan tehtäväksi 48 h välein. HUOLTO Suorita seuraavat toimenpiteet määräaikaisen huollon tai mahdollisen vian yhteydessä: Tarkista, ettei palopellin vaippa ole vaurioitunut eikä mikään haittaa sulkupellin liikettä. Tarkista toimilaitteen kiinnitys palopellin vaippaan ja akseliin. Tarkista, että sulkupelti ja tiivisteet ovat ehjiä. Tarkista, että palopellin sulkupelti on täysin auki-asennossa normaalikäyttötilassa. Tarkista, että palopellin sulkupelti sulkeutuu ja avautuu esteettömästi. VAROITUS! Älä koskaan työnnä käsiäsi pellin sisään sen sulkeutuessa. Puhdistus: Puhdista palopelti pölynimurilla. Vältä kemiallisia puhdistusaineita. Varaosat: Toimilaite, katso tyyppimerkintä toimilaitteesta. Virransyöttö ~ T 1 2 M AC 230 V AC 24 V DC 24 V Tilatiedot rajakytkimistä Tf1 Tf2 Tf3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 < 5 < 80 M LED Lämpölaukaisu (T) KUVA 1 Peltimoottorin kytkentäkaavio
4 4 ETPR-EI-2 Palopelti Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje PALOPELLIN ASENNUS KIVIAINEISIIN RAKENNUSOSIIN (SEINÄT JA VÄLIPOHJAT), JOIDEN PALOLUOKKA ON EI 60 / EI Keskitä tuote asennusaukkoon. ETPR-EI-2 runko riittää maks. 150 mm rakenneosiin. Jos rakenneosan vahvuus on suurempi, voidaan pituutta jatkaa normaalisti pyöreällä kanavalla. D2 D1 D3 2. Asenna tuote asennusaukkoon siten, että tuotteessa oleva laippa tulee rakenneosaa vasten. Kiinnitä tuote laipassa olevien taivutettavien kiinnikkeiden avulla rakenneosaan kiviseinään soveltuvilla riittävän pitkillä ruuveilla (esim. M6 x 40 mm) vähintään 4 kohdasta. Käyttöakselin asento voidaan vapaasti valita. KUVA 2. Palopellin asennus kiviaineiseen rakennusosaan. Minimi rakennusosan paksuus 110 mm (EI 60 / EI 120) TAULUKKO 1. Asennusaukon mitat Koko D1 (mm) Vaippa D2 (mm) S = mm Asennusaukko D3 (mm) min - max 100 (160) *) (160) *) *) Tehdään muunnolla. 3. Suorita jälkivalu S (paksuus mm) koko rakenneosan paksuudelta käyttäen palamatonta kivipohjaista ja hienojakoista kipsi- tai betonimassaa. 4. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupelti liikkuu. Puhdista pelti tarvittaessa. Peitä aukot muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin. 5. Sulakemallin viritys: Avaa sulakkeen ruuvia noin 7 mm. Käännä virityskahvasta sulkupelti auki -asentoon. Kierrä sulakkeen ruuvi sormin kiinni sormitiukkuuteen. Huom! Älä käytä työkalua. 6. Moottorimallin testaus voidaan suorittaa jännitteettömänä mukana toimitettavalla kuusioavaimella ja jännitteellisenä lämpölaukaisijan katkaisijasta. Huom! Jos avaat pellin kuusioavaimella, muista vapauttaa pelti takaisin kiinniasentoon ennen virran kytkemistä.
5 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ETPR-EI-2 Palopelti 5 7. Liitä kanavat peltiin suunnittelijan tai valmistajan ohjeiden mukaan. Palopellissä on Veloduct-liitäntä. Palopellin välittömään läheisyyteen on asennettava puhdistusluukku, jonka kautta se voidaan tarkastaa ja puhdistaa. 8. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai päätelaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen etäisyyden on oltava vähintään 30 mm. Isokokoisissa palopelleissä pellin ja suojaverkon väliin on asennettava jatko-osa. Jatko-osana voidaan käyttää sopivan pituista pyöreää kanavaa. 9. Mahdollisen sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu sähköasentaja erillisten piirustusten ja kytkentäkaavion mukaan. Peltimoottorin kytkentäkaavio KUVA Asennustapauksissa, joissa kaksi peltiä asennetaan toisiinsa kiinni vaaka tai pystysuunnassa tulee asennus suorittaa KUVA 3 mukaisesti. Jälkivalulaatta-asennuksessa aseta palopelti korkeussuunnassa siten, että palopellin laippa tulee tiiviisti jälkivalulaattaa vasten. 11. Palopellin asennustyöstä vastaavan henkilön tulee täyttää ja allekirjoittaa pellin mukana toimitettava asennustodistus. Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä se liitetään rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävään rakennustyön tarkastusasiakirjaan, joka liitetään luovutusasiakirjoihin. min. 200 mm KUVA 3. Jälkivalulaatta-asennus, kaksi palopeltiä kiinni toisissaan
6 6 ETPR-EI-2 Palopelti Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje PALOPELLIN ASENNUS LEVYRAKENTEISIIN RAKENNUSOSIIN (KIPSI TAI VASTAAVA), JOIDEN PALOLUOKKA ON EI 60 / EI 120 PALOLUOKAN EI 60 ASENNUSTAPA A 2. Keskitä tuote asennusaukkoon ja tiivistä pellin ja seinän väli paloa kestävällä massalla molemmilta puolilta, KUVA 5A. A 3. Asenna tuote asennusaukkoon siten, että tuotteessa oleva laippa tulee rakenneosaa vasten. Kiinnitä tuote laipassa olevien taivutettavien kiinnikkeiden avulla tukevasti rakenneosaan kipsiseinään soveltuvilla ruuveilla tai ankkureilla, esim Fischer, vähintään 4 kohdasta. Käyttöakselin asento voidaan vapaasti valita. KUVAT 5A ja 6A. D2 D1 Min. 116 mm KUVA 4A. Palopellin asennus EI 60 kipsiseinään, asennusaukon mitoitus 1. Tee seinään pyöreä asennusaukko. Mitoita aukko mahdollisimman tarkasti palopellin läpimenevän runko-osan mukaan (D mm). KUVA 5A. Läpimenon tiivistys paloa kestävällä massalla (S). TAULUKKO 2. Asennusaukon mitat Koko D1 (mm) Vaippa D2 (mm) Mitta A (mm) 100 (160) * (160) * *) Asennusaukko = 170 mm D1 D2 KUVA 6A. Palopellin asennus EI 60 kipsiseinään
7 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ETPR-EI-2 Palopelti 7 PALOLUOKAN EI 120 ASENNUSTAPA Kipsilaatta 2. Tiivistä asennusaukko palamattomalla mineraalivillalla, minimipaksuus tuotteen ympärillä 100 mm. Villan leikkausmalli KUVA 4B, mitat TAULUKKO 3. Asenna kipsilaatta, mitoitus TAULUKOSSA 3, kuvien 5B ja 6B mukaisesti molemmille puolille rakennetta. Kipsilaatat kiinnitetään kipsilevyruuveilla pysty- ja vaakarunkoon (jako 150 mm). Kipsilaatta Min. 116 mm Kipsilevyruuvi KUVA 4B. Palopellin asennus EI 120 kipsiseinään, asennusaukon mitoitus 1. Tee seinään pyöreä asennusaukko. Mitoita aukko mahdollisimman tarkasti palopellin läpimenevän runko-osan mukaan (D mm). Aukon reunoissa tulee olla teräs- tai puurangat, joihin palopelti ja kipsilaatta voidaan tukevasti kiinnittää. Rankojen ja villojen mitat, katso TAULUKKO 3. Huom! Mitta L = A normaali asennustapauksessa. TAULUKKO 3. Asennusaukon mitat Koko D1 (mm) Vaippa D2 (mm) Mitta A (mm) Kipsilaatan mitat BxB ** 100 (160) * x (160) * x x x x x x x x 920 *) D3 = = 170 mm **) Min. paksuus 12,5 mm KUVA 5B. Läpimenon tiivistys paloa kestävällä massalla (S). 3. Tuotteen runko riittää maks. 150 mm rakenneosiin. Jos rakenneosan vahvuus on suurempi kuin 150 mm, voidaan pituutta jatkaa normaalisti pyöreällä kanavalla. ETPR-EI-2 paloluokitus on EI 120 asennettaessa kahden tunnin rakenteeseen. 4. Tiivistä palopellin ja seinän väli paloa kestävällä massalla molemmilta puolilta, KUVA 5B. 5. Asenna tuote asennusaukkoon siten, että tuotteessa oleva laippa tulee rakenneosaa vasten. Kiinnitä tuote laipassa olevien taivutettavien kiinnikkeiden avulla tukevasti kipsilevyihin kipsiseinään soveltuvilla ruuveilla tai ankkureilla, esim Fischer, vähintään 4 kohdasta. Käyttöakselin asento voidaan vapaasti valita. KUVAT 5B ja 6B.
8 8 ETPR-EI-2 Palopelti Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kipsilaatta KUVA 6B. Palopellin asennus EI 120 kipsiseinään PALOPELTIEN VIRITYS JA TESTAUS 1. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupelti liikkuu. Puhdista pelti tarvittaessa. Peitä aukot muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin. 2. Sulakemallin viritys: Avaa sulakkeen ruuvia noin 7 mm. Käännä virityskahvasta sulkupelti auki-asentoon. Kierrä sulakkeen ruuvi sormin kiinni sormitiukkuuteen. Huom! Älä käytä työkalua. 3. Moottorimallin testaus voidaan suorittaa jännitteettömänä mukana toimitettavalla kuusioavaimella ja jännitteellisenä lämpölaukaisijan katkaisijasta. Huom! Jos avaat pellin kuusioavaimella, muista vapauttaa pelti takaisin kiinniasentoon ennen virran kytkemistä. 4. Liitä kanavat peltiin suunnittelijan tai valmistajan ohjeiden mukaan. Palopellissä on Veloduct-liitäntä. Palopellin välittömään läheisyyteen on asennettava puhdistusluukku, jonka kautta se voidaan tarkastaa ja puhdistaa. 5. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai päätelaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen etäisyyden on oltava vähintään 30 mm. Isokokoisissa palopelleissä pellin ja suojaverkon väliin on asennettava jatko-osa. Jatko-osana voidaan käyttää sopivan pituista pyöreää kanavaa. 6. Mahdollisen sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu sähköasentaja erillisten piirustusten ja kytkentäkaavion mukaan. Peltimoottorin kytkentäkaavio KUVA Palopellin asennustyöstä vastaavan henkilön tulee täyttää ja allekirjoittaa pellin mukana toimitettava asennustodistus. Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä se liitetään rakennusvalvontaviran-omaiselle esitettävään rakennustyön tarkastusasiakirjaan, joka liitetään luovutusasiakirjoihin.
9 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ETPR-EI-2 Palopelti 9 LISÄLAITTEIDEN ASENNUSOHJE, SULAKEMALLIN PALOPELTI YLEISTÄ Lisälaitteilla varustettu palopelti asennetaan ja kiinnitetään normaalin asennusohjeen mukaisesti tukevasti osastoivaan rakenteeseen. Lisävarusteinen palopelti ei sovellu eristettäväksi, vaan on käytettävä vaihtoehtoa, jossa kanavan koko paloeriste on rakenteen toisella puolella. PAINELAUKAISU Painesylinterillä varustettu palopelti sulkeutuu joko lämpösulakkeen lauettua tai paineiskun avulla paineen kytkeytyessä. Painesylinteri kytketään Cu D8 putkella rakennuksen kaasusammutus järjestelmään. Painesylinterin vaatima paineimpulssi on n. 200 kpa. VIRITYS JA SULAKKEEN VAIHTO (PAINELAUKAISU) Näissä palopelleissä on pidempi sulake, kuin vakio pellissä. Tämä on huomioitava tilattaessa varasulakkeita. Avaa sulakkeen ruuvia. Aseta kääntyvä vipu toimilaitteen hahloon. Käännä kahvasta sulkupelti auki-asentoon ja kierrä sulakkeen ruuvi sormitiukkuuteen. HUOM! ÄLÄ KÄYTÄ TYÖKALUA Sulake vaihdetaan siten, että kääntyvä vipu käännetään ylös ja otetaan vanha sulake pois. Vanhan sulakkeen tilalle työnnetään uusi ja viritetään palopelti ylläkuvatun mukaisesti. VARO, ETTEI JOUSIKUORMITETTU KAHVA PÄÄSE VAHINGOITTAMAAN KÄTTÄSI. MIKROKYTKIN Mikrokytkin ei vaikuta palopellin laukeamiseen, se ilmoittaa ainoastaan palopellin sulkupellin asennon. Palopelti sulkeutuu lämpösulakkeen lauettua. Mikrokytkimessä on kaksi kytkinparia, joten on mahdollista saada impulssi joko sulkeutuvalta tai avautuvalta kytkimeltä. Mikrokytkimen kara on sisään työntyneenä, kun palopellin sulkupelti on auki. Mikrokytkimen toiminta on tarkastettava ja varmistettava, että indikointi toimii. Toiminta on tarvittaessa säädettävä kohdalleen avaamalla kiinnitysruuvit. KYTKENNÄT JA TOIMINTA Mikrokytkin Kytkimen asento palopelti viritettynä (auki) = nasta sisääntyönnetty Palopelti lauennut= sulkupelti kiinni Palopelti viritetty= sulkupelti auki LIITÄNTÄKAAPELI PvR 2m 4 JOHDINTA 0,75 mm2 BK = musta BK/WH = musta/valk. BN = ruskea BU = sininen Kosketintoiminta auki kiinni SÄHKÖISET OMINAISUUDET: KÄYTTÖLÄMPÖTILA C AC-15: B300 (Ue=230VAC, Ie=1,5A) DC-13: R300 (Ue=24VDC, Ie =3A)
10 10 ETPR-EI-2 Palopelti Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 004CPR Tuote: Palopelti ETPR-EI-2 2. Aiottu käyttötarkoitus: Palopelti, jota käytetään osastoivana rakenteena ilmanvaihtokanavissa palo-osastojen välillä 3. Valmistaja: Fläkt Woods Oy, Kalevantie 39, FI Turku Puh: , 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: System 1 5. Yhdenmukaistettu standardi: SFS-EN 15650: Ilmoitettu laitos: SP Technical Research Institute of Sweden, Nr suoritti tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen perusteella; tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen; tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja evaluoinnin (FPC) järjestelmän 1 mukaisesti ja antoi Ilmoitetun laitoksen todistuksen tuotteen suoritustasojen pysyvyydestä - Certificate of constancy of performance CPR-SC Ilmoitetut suoritustasot: Perusominaisuudet Suoritustaso Toimintaolosuhteet/herkkyys: lämpösulakkeen kuormitustesti lämpösulakkeen reagointitesti Vasteaika (reagointiviive): sulkeutumisaika Toiminnallinen luotettavuus: auki/kiinni ajotesti (cycling) Palonkestävyys (300 Pa): Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty (50 sykliä) Asennus kipsiseinään Asennus kiviaineiseen Asennus kiviaineiseen seinään välipohjaan Tiiviys E 120 E 120 E 120 Eristävyys EI 60, EI 120 EI 120 EI 120 Savuvuoto EI 60 S, EI 120 S, EI 120 S, E 120 S EI 120 S, E 120 S E 120 S mekaaninen kestävyys (liittyy tiiviyteen) Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty poikkileikkauksen pysyvyys (liittyy Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Kestotesti herkkyydelle: lämpösulakkeen kuormitus ja reagointitesti Hyväksytty Kestotesti toiminnalliselle luotettavuudelle: Toimimoottori sykliä Hyväksytty auki /kiinni ajotesti (cycling) Edellä yksiköidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Jari Hokkanen, R&D Manager Turku
12 WE BRING BETTER AIR TO LIFE ETPR-EI FI FWG-Fire damper-etpr-ei-2-technical instruction-fi FI Copyright 2017 Fläkt Woods Group Yli sadan vuoden ajan innovaatioita ja asiantuntemusta asiakkaidensa kanssa jakanut Fläkt Woods on maailman johtava ilmankäsittelytuotteiden ja ratkaisujen toimittaja. Erikoistumme erilaisten ilman siirtämiseen, käsittelyyn, jakamiseen ja hallintaan tarkoitettujen tuotteiden ja ratkaisujen suunnitteluun ja valmistukseen keskittyen kahteen keskeiseen etuun Air Comfort ja Fire Safety. Markkinaläsnäolomme 65 maassa takaa meille ainutlaatuisen aseman toimia paikallisena toimittajana ja kansainvälisenä kumppanina asiakkaidemme projekteissa. Tuotemerkkimme, kuten SEMCO, eq, eq Prime, JM Aerofoil, Econet, Veloduct, Optivent, Optimix, Econovent ja Cleanvent, ovat tunnettuja asiakkaiden keskuudessa kaikkialla maailmassa, ja he luottavat niiden tarjoamiin korkealaatuisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.» Fläkt Woods Oy, Kalevantie 39, TURKU p ,