Source: http://docplayer.pl/3095984-Aprobata-techniczna-itb-at-15-6769-2011-ogniochronny-wyrob-peczniejacy-expander-fr-do-zabezpieczania-elementow-z-drewna-i-materialow-drewnopochodnych.html
Timestamp: 2018-02-23 01:30:14+00:00
Document Index: 71378884

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 5', 'art. 8', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 8']

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Ogniochronny wyrób pęczniejący EXPANDER FR do zabezpieczania elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych - PDF
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Ogniochronny wyrób pęczniejący EXPANDER FR do zabezpieczania elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6769/2011. Ogniochronny wyrób pęczniejący EXPANDER FR do zabezpieczania elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Ogniochronny wyrób pęczniejący EXPANDER FR do zabezpieczania elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Jolantę KACZMARSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW VII Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w kwietniu 2012 r. Zam. 430/2012
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej na wniosek firmy: Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe DELTA Kajetan Pyrzyński Dolsk, ul. Krupczyn 5 stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: Ogniochronny wyrób pęczniejący EXPANDER FR do zabezpieczania elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 28 grudnia 2016 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 28 grudnia 2011 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2005. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2011 zawiera 12 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2011 2/12 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Właściwości techniczne Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień Przydatność do stosowania PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Pakowanie Przechowywanie Transport OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowego wyrobu Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE... 10
5 AT /2011 3/12 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest ogniochronny wyrób pęczniejący o nazwie handlowej EXPANDER - FR, produkowany przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe DELTA Kajetan Pyrzyński, Dolsk, ul. Krupczyn 5. EXPANDER - FR jest zawiesiną środków uniepalniających i dodatków modyfikujących w żywicy syntetycznej. Jest barwy mlecznej. Po naniesieniu na podłoże i wyschnięciu, tworzy przezroczystą, bezbarwną powłokę. Pod wpływem działania wysokiej temperatury powłoka pęcznieje, tworząc spienioną warstwę izolacyjną. Powłoka z wyrobu EXPANDER FR, po wyschnięciu, pokrywana jest lakierem nitrocelulozowym o nazwie CAPON, spełniającym wymagania normy PN-C-81801:1997 dla lakierów rodzaju IV. Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B/1627/01/2008, EXPANDER - FR odpowiada wymaganiom higienicznym pod warunkiem, że: na opakowaniu będzie umieszczona etykieta zawierająca zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, wyrób będzie przechowywany w miejscach niedostępnych dla dzieci, zabezpieczone nim elementy będą pomalowane lakierem nawierzchniowym nitrocelulozowym CAPON. Wymagane właściwości techniczno - użytkowe wyrobu EXPANDER - FR podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Wyrób EXPANDER - FR jest przeznaczony do ogniochronnego zabezpieczania elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych (płyt wiórowych, sklejki, płyt OSB, itp.), użytkowanych wewnątrz pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, w których wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70%. Wyrobu EXPANDER - FR nie należy stosować na elementach narażonych na ścieranie, zarysowania i uderzenia, np. na schodach, posadzkach, drzwiach.
6 AT /2011 4/12 Przed naniesieniem wyrobu EXPANDER - FR, zabezpieczana powierzchnia powinna być odtłuszczona, odpylona, pozbawiona starych powłok malarskich i innych środków zabezpieczających. EXPANDER FR, po dokładnym wymieszaniu, należy nanosić na podłoże jednokrotnie lub dwukrotnie za pomocą pędzla lub wałka malarskiego albo metodą natrysku. Powłokę z wyrobu EXPANDER - FR po wyschnięciu należy pokryć lakierem nitrocelulozowym CAPON. Drewno każdego rodzaju (z wyjątkiem drewna egzotycznego) i wyroby drewnopochodne, o grubości co najmniej 10 mm, zabezpieczone jednostronnie wyrobem EXPANDER FR w ilości co najmniej 350 g na 1 m 2, a następnie pokryte lakierem nitrocelulozowym CAPON w ilości 110 g/m 2, montowane na podkładach i elementach o klasie A1 lub A2 s1, d0 reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010 lub w dowolnej odległości od podłoża zostało sklasyfikowane w klasie B s1, d0 reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010. Według określeń podanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, zmiana z r., Dz. U. Nr 56 z 2009 r., poz. 461), klasa B s1, d0 reakcji na ogień odpowiada klasyfikacji: wyrób niezapalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniający ognia przez ściany przy działaniu ognia wewnątrz budynku. Warunki przygotowania wyrobu EXPANDER FR do aplikacji, warunki wykonywania i sezonowania zabezpieczenia ogniochronnego, a także zasady kontroli wykonanych prac powinny być określone w instrukcji opracowanej przez Producenta. Instrukcja ta powinna być udostępniana stosującym ten wyrób. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania lakieru podanych przez Producenta w karcie charakterystyki, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Właściwości techniczne Właściwości techniczne wyrobu EXPANDER FR powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 1.
7 AT /2011 5/12 Tablica 1 Wymagane właściwości techniczne wyrobu EXPANDER FR Poz. Właściwości Wymagania Badania wg Cechy zewnętrzne ciecz barwy mlecznej, bez obcych wtrąceń i zanieczyszczeń, lekko rozwarstwiająca się, tiksotropowa, bez osadu, dobrze mieszająca się PN-EN ISO 1513: Gęstość, g/cm 3 1,3 ± 10% PN-EN ISO : Zawartość substancji lotnych, % (m/m) 4 Przydatność do nanoszenia w temperaturze 23 ± 2 C i wilgotności względnej powietrza 50 ± 5 % daje się łatwo nakładać i rozprowadzać równomierną warstwą bez przerw i ubytków PN-C-81512:1984, Metoda B ZUAT-15/VII.01: Wygląd powłoki bezbarwna, przezroczysta, jednolita, bez zacieków, plam, kraterków, spękań, zmarszczeń i pęcherzy p Przyczepność do drewna sosnowego, określona metodą siatki nacięć, stopień 2 PN-EN ISO 2409: Względna wysokość spęcznienia powłoki w temperaturze 450 C w ciągu 30 minut 120 U.A. ITB GS VII.10/ Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień. Płyta wiórowa o grubości 10 mm, pomalowana jednostronnie wyrobem EXPANDER FR i lakierem CAPON zgodnie z p. 2, poddana badaniom wg p , powinna spełniać kryteria dla klasy B s1,d0 reakcji na ogień wg normy PN-EN A1: Przydatność do stosowania. Okres przydatności do stosowania powinien być podany na opakowaniu. Producent gwarantuje, że wyrób EXPANDER FR zachowuje w tym okresie właściwości techniczno użytkowe zgodne z wymaganiami podanymi w p. 3.1 i PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1. Pakowanie Wyrób EXPANDER FR powinien być opakowany w szczelnie zamykane, firmowe opakowania, zabezpieczające go przed wylaniem się i zniszczeniem.
8 AT /2011 6/12 Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres Producenta, nazwę i symbol wyrobu, masę netto lub objętość w opakowaniu, termin przydatności do użycia, warunki stosowania, z uwzględnieniem informacji wynikających z karty charakterystyki, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), oznakowanie wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53/2009, poz. 439), warunki przechowywania i transportu, nr Aprobaty Technicznej ITB (AT /2011), nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporzą-dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) Przechowywanie Wyrób EXPANDER FR należy przechowywać w sposób zabezpieczający go przed zniszczeniem, zalecany przez Producenta, w miejscach niedostępnych dla dzieci Transport Wyrób EXPANDER FR należy przewozić w sposób zabezpieczający go przed zniszczeniem, zalecany przez Producenta. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wyrób,
9 AT /2011 7/12 którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041), oceny zgodności wyrobu EXPANDER FR z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 dokonuje producent, stosując system 1. W przypadku systemu 1 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: a) zadania producenta: zakładowej kontroli produkcji, uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym programem badań, obejmującym badania podane w p b) zadania akredytowanej jednostki: wstępnego badania typu, wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. Wstępne badanie typu wyrobu EXPANDER FR obejmuje: a) przydatność do nanoszenia, b) przyczepność do podłoża, c) względną wysokość spęcznienia powłoki, d) klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzanie surowców i składników,
10 AT /2011 8/12 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowego wyrobu (p ), prowadzone przez producenta według zasad i procedur określonych w dokumentach zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobu o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowego wyrobu Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania uzupełniające Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) cech zewnętrznych, b) gęstości, c) przydatności do nanoszenia, d) wyglądu powłoki Badania uzupełniające. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie: a) zawartości substancji lotnych, b) przyczepności do drewna, c) względnej wysokości spęcznienia powłoki, d) klasy reakcji na ogień Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobu. Wielkość partii wyrobu powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentów, wymienionych w tablicy 1, kolumna 4 oraz według p i
11 AT /2011 9/12 Otrzymane wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w kolumnie 3 tablicy 1 i w p Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Wygląd zewnętrzny powłoki z wyrobu EXPANDER FR, wykonanej wg p. 2, należy ocenić wizualnie w rozproszonym świetle dziennym z odległości cm Sprawdzenie klasy reakcji na ogień. Badania należy wykonać wg norm PN- EN 13823:2010 i PN-EN ISO :2010. Klasę reakcji na ogień należy określić wg PN- EN A1: Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-EN ISO 15528: Ocena wyników badań Wyprodukowany wyrób należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań kontrolnych są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest dokumentem stwierdzającym przydatność lakieru EXPANDER FR do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
12 AT / / r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobu oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tego wyrobu i prawidłowe wykonanie prac W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych ze stosowaniem w budownictwie wyrobu EXPANDER FR należy zamieszczać informację o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest ważna do 28 grudnia 2016 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-C-81801:1997 PN-C-81512:1984 PN-C-81519:1979 PN-EN ISO 1513: 2010 Lakiery nitrocelulozowe Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartości składników podstawowych. Wyroby lakierowe. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania. Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań
13 AT / /12 PN-EN ISO 1514: 2000 PN-EN ISO 2409: 2008 PN-EN ISO : 2011 PN-EN ISO 15528:2002 Z.U.AT-15/VII.01:2005 GS VII.10/2002 Farby i lakiery. Znormalizowane płytki do badań Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć. Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Część 1. Metoda pinkometryczna. Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakierów. Pobieranie próbek Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Ogniochronne farby pęczniejące do zabezpieczania wyrobów z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych Ustalenia Aprobacyjne dotyczące wymaganych właściwości i metod badań wyrobów uszczelniających aktywizowanych termicznie stosowanych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Sprawozdania z badań, oceny 1. Badania właściwości fizykochemicznych i użytkowych ogniochronne środka pęczniejącego EXPANDER FR. Instytut Włókien Naturalnych. Zakład Kompozytów, Poznań, 2005 r. 2. NT-604/A/05. Badania laboratoryjne ogniochronnego zestawu pęczniejącego. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych, Warszawa, 2005 r. 3. Sprawozdanie z badań nr 60/2011. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Zakład Badawczo Analityczny. Gliwice, r /11. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień zgodnie z PN-EN A1:2010. Lakier ogniochronny, pęczniejący EXPANDER FR. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Pracownia Badań Jakościowych. Katowice, r /11/317/M-1. Sprawozdanie z badań. Lakier ogniochronny EXPANDER FR naniesiony jednostronnie na płytę wiórową, pokryty lakierem nawierzchniowym CAPON. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Pracownia Badań Jakościowych. Katowice, r /11/M-1/O Z. Sprawozdanie z badania reakcji na ogień zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia Część 2: Badanie przy działaniu pojedynczego płomienia wg PN-EN ISO :2010. Lakier ogniochronny, pęczniejący EXPANDER FR naniesiony jednostronnie na płytę wiórową, pokryty lakierem CAPON. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Pracownia Badań Jakościowych. Katowice, r.
14 AT / / /11/M-1/O/SBI. Sprawozdanie z badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych wyroby budowlane z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu wg PN-EN 13823:2010. Lakier ogniochronny, pęczniejący EXPANDER FR naniesiony jednostronnie na płytę wiórową, pokryty lakierem CAPON, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Pracownia Badań Jakościowych, Katowice, r. 8. LP-02207/36-1/09. Raport z badania wysokości spęcznienia powłoki z lakieru EXPANDER F. Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Badań Ogniowych. Warszawa, r. 9. HK/B/1627/01/2008 Atest Higieniczny. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny. Zakład Higieny Komunalnej. Warszawa, r.