Source: http://docplayer.cz/15741922-Planovani-priprava-a-realizace-investic-do-pz.html
Timestamp: 2018-07-17 08:35:25+00:00
Document Index: 30872689

Matched Legal Cases: ['zákona č. 22', 'zákona č. 22', 'zákona č. 22', 'čl. 13', 'čl. 8', 'zákona č. 22', 'zákona č. 22', 'zákona č. 22', 'zákona č. 22', 'zákona č. 22', 'zákona č. 22']

Plánování, příprava a realizace investic do PZ - PDF
Download "Plánování, příprava a realizace investic do PZ"
1 Stran: 1 / 10 Tato směrnice obsahuje celkem 8 tematicky samostatných částí: I. obecná část II. Obsah a rozsah PD na stavby PZ III. Obsah výkazu výměr a rozpočtu pro stavby PZ IV. Zajištění kvality staveb PZ a poskytovaných služeb V. Zásady pro přebírání staveb PZ a jejich uvádění do provozu VI. Náhrady škod při výstavbě PZ VII. Hodnocení zhotovitele stavby PZ VIII. Zajištění kvality přípravy staveb a hodnocení dodavatelů PD Část příslušná tomuto dokumentu je výše zvýrazněna. Obsah P. Přílohy 2 P.5/1 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z oceli 2 P.5/2 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z polyetylenu 3 P.5/3 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek nad 4 bary z oceli 4 P.5/4 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek nad 4 bary ze sklolaminátu 5 P.5/5 Dokumentace vyžadovaná k předání a převzetí regulační stanice 6 P.5/6 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí stanic katodické ochrany (SKAO) a elektrických polarizovaných drenáží (EPD) 8 P.5/7 Dokumentace vyžadované k odevzdání a převzetí plynovodních přípojek do 4 barů z oceli nebo polyetylenu, realizovaných smluvními zhotoviteli Poskytovatele OSPM a technickými partnery 9 P.5/8 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí liniových staveb ke vpuštění plynu 10
2 Stran: 2 / 10 P. Přílohy Přílohy: P.5/1 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z oceli 1. Seznam předávané dokumentace 2. Stavební povolení s nabytím právní moci ( bylo-li vydáno) nebo jiné doklady podle Stavebního zákona 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů): - k montáži vyhrazených plynových zařízení, - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 4. Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 5. Zpráva o výchozí revizi, v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu; 6. Protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN Doklad o provedení čištění potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 8. Doklad o sušení potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 9. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 10. Montážní deník (kladečský deník) s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům; vzor ve formuláři F.5/5 11. Izolatérský deník; 12. Osvědčení o odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TIČR Praha 13. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu pro ocelová potrubí; 14. Zkušební protokol nedestruktivní zkoušky svarů, pokud byla požadována; 15. Doklady o kvalifikaci izolatérů; 16. Technologický postup izolování 17. Ověřená dokumentace skutečného provedení včetně případných změn zakreslených v projektu a potvrzených projektantem a dodavatelem (zhotovitelem stavby). 18. U přeložek a rekonstrukcí ntl. a stl plynovodů pokud jsou prováděny přeložky HUP Protokol o předání přeložky části odběrného plynového zařízení včetně příslušných příloh. 19. Geodetické zaměření stavby podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy ve dvou vyhotoveních: 20. Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (v rámci stavebního řízení); 21. Seznam přípojek, včetně jednotlivých výchozích revizních zpráv pokud nejsou součástí celkové výchozí revizní zprávy; 22. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204:2005 a dalších platných předpisů; 23. Doklady o převzetí hotového díla podle ČSN (protokol o provedení jiskrové zkoušky potvrzený TRS, testy izolačních spojů, osvědčení o jakosti a kompletnosti elektrického zařízení aktivní ochrany atd.); 24. Výsledky zkoušky funkčnosti uzávěrů, pokud je taková zkouška požadována; 25. U vrchních přechodů zpráva o výchozí revizi jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno. 26. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce 27. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 28. Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy v šesti vyhotoveních jen u staveb cizích investorů
3 Stran: 3 / 10 P.5/2 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z polyetylenu 1. Seznam předávané dokumentace; 2. Stavební povolení s nabytím právní moci (bylo-li vydáno) nebo jiné doklady podle Stavebního zákona; 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů): - k montáži vyhrazených plynových zařízení, - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 4. Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 5. Zpráva o výchozí revizi; v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu; 6. Protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN 12327, 7. Doklad o provedení čištění potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 8. Doklad o sušení potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 9. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb.; 10. Montážní deník (kladečský deník) s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům; vzor ve formuláři F.5/5 11. Osvědčení o odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TIČR Praha; 12. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu; 13. Ověřená dokumentace skutečného provedení včetně případných změn zakreslených v projektu a potvrzených projektantem a dodavatelem (zhotovitelem stavby); 14. U přeložek a rekonstrukcí ntl. a stl plynovodů pokud jsou prováděny přeložky HUP Protokol o předání přeložky části odběrného plynového zařízení včetně příslušných příloh; 15. Geodetické zaměření stavby podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy ve dvou vyhotoveních: 16. Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (v rámci stavebního řízení); 17. Seznam přípojek, včetně jednotlivých výchozích revizních zpráv pokud nejsou součástí celkové výchozí revizní zprávy; 18. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204a dalších platných předpisů; 19. Doklad o proměření vodivého spojení signalizačního vodiče; 20. Výsledky zkoušky funkčnosti uzávěrů, pokud je taková zkouška požadována; 21. U vrchních přechodů zpráva o výchozí revizi jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno; 22. Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ve dvou vyhotoveních; 23. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce. 24. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 25. Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy v šesti vyhotoveních jen u staveb cizích investorů
4 Stran: 4 / 10 P.5/3 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek nad 4 bary z oceli 1. Seznam předávané dokumentace; 2. Stavební povolení s nabytím právní moci a doklady o stavebním řízení (originál nebo ověřená kopie); 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů): - k montáži vyhrazených plynových zařízení; - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 4. Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 5. Zápis o předání staveniště v min. rozsahu inspekční zprávy dle ČSN EN 1954 čl ; 6. Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení, v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu 7. Protokol o tlakové zkoušce za účasti TIČR Praha, podle ČSN EN 12327, 8. Doklad o provedení čištění potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 9. Doklad o sušení potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 10. Protokol o elektrojiskrové zkoušce izolace, potvrzený TDI provozovatele; 11. Protokol o proměření izolačního spoje (pokud je izolační spoj použit); 12. Protokol o proměření izolačního odporu ocelových chrániček podle ČSN (pokud jsou použity); 13. Protokol o vizuální kontrole svarů podle ČSN EN ; 14. Protokol o nedestruktivních zkouškách (radiografické nebo ultrazvukové zkoušení podle ČSN EN ); 15. Protokol o destruktivní zkoušce svarů podle ČSN EN , pokud byla požadována; 16. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb., doložený výkresem skutečného provedení podélného profilu potrubí nebo samostatným deníkem zemních prací; 17. Montážní deník (kladečský deník) s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k dokumentům kontroly; vzor ve formuláři F.5/5 18. Osvědčení odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 19. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu; 20. Doklady o kvalifikaci k aluminotermickému svařování; 21. Specifikace postupu svařování (WPS) schválené RWE DS, s.r.o. před zahájením svářečských prací; 22. Izolatérský deník; 23. Doklady o kvalifikaci izolatérů a kontrole izolací; 24. Technologický postup izolování; 25. Dokumentace skutečného provedení včetně případných změn zakreslených v projektu a potvrzených projektantem a dodavatelem (zhotovitelem stavby); 26. Fotodokumentace důležitých prvků stavby (propoje, armatury, křížení s ostatními inženýrskými sítěmi apod.); 27. Geodetické zaměření stavby podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy ve dvou vyhotoveních; 28. Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (v rámci stavebního řízení); 29. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204a dalších platných předpisů; 30. Grafické schéma zabudovaných armatur s uvedením výrobních čísel; 31. Potenciálový diagram plynovodu (u nových plynovodů a u rozsáhlých přeložek s více jak třemi měřící vývody); 32. Výsledky zkoušky funkčnosti uzávěrů, pokud je taková zkouška požadována; 33. U vrchních přechodů zpráva o výchozí revizi jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno; 34. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce. 35. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 36. Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy v šesti vyhotoveních jen u staveb cizích investorů
5 Stran: 5 / 10 P.5/4 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek nad 4 bary ze sklolaminátu Pro sklolaminátové plynovody se předkládá adekvátní dokumentace jako je uvedeno v příloze č. 5/3 této části směrnice tj. mimo dokumentů týkajících se pouze plynovodů z oceli a dále následující dokumentace dle TDG Plynovody ze sklolaminátů v tomto rozsahu: 1. materiálový atest použité pryskyřice, tvrdidel a skleněného vlákna každé dodávky trubek a tvarovek; 2. doporučení výrobce potrubí na použité těsnící mazivo rozebíratelných závitových spojů pro VTL plynovody a ujištění o odolnosti vůči dopravovanému plynu; 3. zkušební protokol o dlouhodobé hydrostatické zkoušce provedené akreditovanou osobou; 4. zkušební protokoly ze zkoušek provedených výrobcem: - hydrostatická tlaková zkouška, - stupeň vytvrzení, - krátkodobá tlaková destrukční zkouška, - opravné zkoušky, - vizuální kontrola, - kontrola tloušťky stěny trubek; 5. dokumentace o každém výrobku musí obsahovat: - vnitřní průměr, - vnější průměr, - jednotkovou hmotnost trubek včetně nátrubku, - maximální vnější průměr nátrubkového nebo integrálního spoje, - sílu stěny trubek, - nejmenší povolený poloměr ohybu; 6. zápis o případných závadách zjištěných při přejímce trubek po přepravě; 7. odborná způsobilost pro montáž a opravy plynovodů podle vyhl. č. 21/1979 Sb.; 8. odborná způsobilost montážních pracovníků průkaz vydaný výrobcem potrubí pro: - závitové spoje, - lepené spoje, - lisované závity API; 9. hydraulické zkoušky manipulačních trubek záznam ve stavebním deníku; 10. ocelový přechod doložit vlastnosti použitého materiálu; 11. záznam ve stavebním deníku o protikorozní ochraně ocelového přechodu; 12. případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce. 13. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 14. Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy v šesti vyhotoveních jen u staveb cizích investorů
6 Stran: 6 / 10 P.5/5 Dokumentace vyžadovaná k předání a převzetí regulační stanice 1. Seznam předávané dokumentace; 2. Stavební povolení s nabytím právní moci a doklady o stavebním řízení (originál nebo ověřená kopie); 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů): - k montáži vyhrazených plynových zařízení, - k montáži vyhrazených elektrických zařízení, - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 4. Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 5. Osvědčení k provádění revizí plynových zařízení vydané TIČR Praha; 6. Oprávnění k montáži vyhrazených elektrických zařízení vydané TIČR Praha; 7. Osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení v objektech třídy B vydané TIČR Praha; 8. Příslušná certifikace firmy pro příslušné odborné činnosti nebo oprávnění fyzické osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě v oborech: - autorizace v oboru technologická zařízení staveb, - autorizace v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení; 9. Výchozí revizní zpráva o strojním zařízení; 10. Protokol o tlakové zkoušce zkouška těsnosti za účasti TIČR Praha; 11. Protokol o zkoušce pevnosti u RS provádí se u všech RS dle TPG ; 12. Protokol o funkční zkoušce za účasti TIČR Praha; 13. Výchozí revizní zprávy všech nových zařízení na RS, tzn.: - výchozí revizní zpráva o elektrické instalaci včetně Inspekční zprávy TIČR Praha pro el. zařízení v prostoru ZÓNY 2, - výchozí revizní zpráva hromosvodu a uzemnění, - výchozí revizní zpráva přípojky nn; 14. Stavební deník vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb.; 15. Osvědčení o strojním zařízení s prohlášením, že sestavená stanice odpovídá projektu; 16. Projekt strojní části zařízení, upravený podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení změn; 17. Schéma strojní části RS vč. hromosvodu a uzemnění (plastová tabulka v RS) 18. Tabulka nastavených hodnot v RS 19. Klíče na ovládání vstupních a výstupních armatur RS (výstupní klíče na základě požadavku poskytovatele BŽP) 20. Projekty stavebních částí zařízení upravené podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení změn: - objektu RS, - osazení v terénu (příjezdová cesta, oplocení, zpevněné a nezpevněné plochy, odvod vody aj.); 21. Projekt elektrické části zařízení včetně přípojky nn, upravený podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení změn (schémata zapojení rozvaděčů budou v nich 1x uloženy), schéma přípojky nn a prvků jištění bude 1x také v RS; 22. Seznam odchylek od projektu s daty jejich povolení projektantem; 23. Záznamy o provedení odsouhlasených změn na strojním zařízení a příslušenství; 24. Schéma skutečného provedení strojního zařízení se seznamem armatur a značením svarových spojů, včetně označení svarových spojů kontrolovaných nedestruktivními metodami tak, aby byla zajištěna snadná identifikace; 25. Schéma zapojení elektrických částí technologického zařízení (1x bude také v RS); 26. Dokumentace elektrického zařízení podle skutečného provedení dle ČSN čl. 13 N7 1. a 2.; (1x bude také v RS); 27. Protokol o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů s výbušnou plynnou atmosférou a klasifikací prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN ČSN ed.2, ČSN ed.3, ČSN EN (ČSN ed.3) v souladu s NV č. 406/2004 Sb.; 28. Protokol o proměření IS; 29. Kompletní průvodní dokumentace rozvaděčů v souladu s řadou ČSN EN (osvědčení o jakosti a kompletnosti, doklad o provedení kusové zkoušky jednotlivých rozvaděčů); 30. Místopis polohy vnějších armatur (1x bude také v RS); 31. Dokumentace použitých armatur (doklady výrobců, návody pro montáž a obsluhu, apod.); 32. Dokumentace použitých regulátorů podle ČSN EN 334: - inspekční certifikát 3.1, - prohlášení o shodě podle ČSN EN ISO/IEC a 2,
7 Stran: 7 / 10 - návod k instalaci a údržbě, - značení; 33. Dokumentace a značení použitých plynoměrů: - prohlášení o shodě podle ČSN EN nebo doklad o zkoušce pevnosti a těsnosti, - návod pro montáž, a údržbu (nedodává se u membránových plynoměrů), - značení podle ČSN EN 1359, čl. 8.1, nebo podle typové zkoušky plynoměru; 34. Doklady pro měřidla tlaku (ukazovací manometry) kalibrační listy (protokoly) podle interních kalibračních postupů na veškeré instalované tlakoměry; 35. Dokumenty kontroly použitých ocelových trubek a tvarovek; 36. Osvědčení odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TI Praha; 37. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu; 38. Zkušební protokoly nedestruktivních zkoušek svarů v rozsahu stanoveném ČSN EN 12732, tabulka 4; 39. Inspekční certifikáty a jiné doklady výrobců přídavných materiálů pro svařování; 40. Geodetické zaměření stavební části RS včetně uzávěrů před a za RS, oplocení, izolačních spojek osazených v potrubí v zemi a dalších prvků dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy : - technická zpráva, - výkres geodetického zaměření ve formátu dgn, (nebo jiném požadovaném předpisy vlastníka), - seznam souřadnic s popisem zaměřených pevných bodů, - geodetické zaměření na elektronickém nosiči (dle dohody např. CD); 41. Geodetické zaměření přípojky nn a uzemňovací soustavy včetně zaměření k pevným bodům dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy : - technická zpráva, - výkres geodetického zaměření ve formátu dgn, (nebo jiném požadovaném předpisy vlastníka), - seznam souřadnic s popisem zaměřených pevných bodů, - geodetické zaměření na elektronickém nosiči (dle dohody např. CD); 42. Legislativou požadované písemné doklady, ze kterých bude zřejmé, že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění na jednotlivé výrobky v RS včetně osvědčení o nevýbušnosti elektrických zařízení jako celku nebo jednotlivých částí; 43. Návody postupů k bezpečnému použití výrobků (pro montáž, provoz a údržbu jednotlivých zařízení celé stanice) podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění v českém jazyce; 44. Označení značkou shody a zajištění identifikace výrobků a materiálů podle zákona č. 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády; 45. Identifikační štítek regulační stanice musí obsahovat znak výrobce, výrobní nebo identifikační číslo a informace o hlavních parametrech stanice; 46. Doklady o značení armatur a přehled podle platných technických norem; 47. Doklady o značení trubek a tvarovek podle platných technických norem; 48. Doklad montážního pracovníka zhotovitele o zaškolení a pověření výrobcem nebo dovozcem plynového spotřebiče; 49. Doklad o prokazatelném seznámení pracovníků zajišťujících provozu a údržbu zařízení pro uživatele s obsluhou plynového spotřebiče; 50. Zprávu o výsledku prohlídky a zkoušky těsnosti přetlakových komínů a kouřovodů; 51. Doklad o výsledku prohlídky kouřovodu a připojených spotřebičů; 52. Požárně bezpečnostní řešení; 53. Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ve dvou vyhotoveních; 54. Dokumenty k tlakovým a zdvihacím zařízením (zj. revizní zprávy); 55. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce. 56. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. V případě, že je prováděna stavební úprava části regulační stanice, je vyžadována pouze adekvátní část dokumentace k předání a převzetí díla dle skutečného rozsahu stavby. V případě, že se je prováděna přejímka stavby odorizační stanice je vyžadována tato dokumentace pro RS v adekvátním rozsahu.
8 Stran: 8 / 10 P.5/6 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí stanic katodické ochrany (SKAO) a elektrických polarizovaných drenáží (EPD) Podobně jako u regulačních stanic (viz. příloha P. 9, této části směrnice) musí být dokumentací a doklady vybaveny při technické přejímce i objekty stanic katodické ochrany ( SKAO ) a elektrických polarizovaných drenáží ( EPD ) v rozsahu podle dodávky. Jedná se zejména o tyto doklady: 1. Seznam předávané dokumentace 2. Stavební povolení s nabytím právní moci a doklady o stavebním řízení (originál nebo ověřená kopie) nebo jiné doklady obdobného významu vydané stavebním úřadem; 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů); - k montáži vyhrazených elektrických zařízení; - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 4. Příslušná certifikace firmy pro příslušné odborné činnosti nebo oprávnění fyzické osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě autorizace v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení; 5. Výchozí revizní zprávy všech nových zařízení, tzn.: - výchozí revizní zpráva o elektrické instalaci, - výchozí revizní zpráva hromosvodu a uzemnění (pokud je jimi zařízení vystrojeno), - výchozí revizní zpráva přípojky nn nebo jiného zdroje energie pro dané zařízení Při vodivém propojení s drážním tělesem kolejové dráhy v souladu s Drážním zákonem 266/1994 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy o drahách: - výchozí revizní zpráva dle vyhlášky MD č. 100/1995Sb (u EPD a ESA - na část zařízení spojenou s drážním zařízením); - protokol o technické prohlídce a zkoušce technického zařízení (u EPD a ESA připojených na drážní zařízení); - průkaz způsobilosti (u EPD a ESA připojených na drážní zařízení); 6. Protokol o proměření anodového uzemnění; 7. Potenciálový diagram plynovodů v dosahu působnosti SKAO; 8. Projekt stavební části zařízení, opravený podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení provedených změn při realizaci: - objektu, - osazení v terénu ( příjezdová cesta, oplocení, zpevněné a nezpevněné plochy, odvod vody a.j.); 9. Projekt elektrické části zařízení včetně přípojky nn, upravený podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení provedených změn při realizaci; 10. Stavební deník vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb.; 11. Geodetické zaměření stavební části dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy : - technická zpráva, - výkres geodetického zaměření ve formátu dgn (nebo jiném požadovaném předpisy vlastníka), - seznam souřadnic s popisem zaměřených pevných bodů, - geodetické zaměření na elektronickém nosiči (dle dohody např. CD); 12. Geodetické zaměření přípojky nn včetně zaměření k pevným bodům dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy : - technická zpráva, - výkres geodetického zaměření ve formátu dgn, (nebo jiném požadovaném předpisy vlastníka), - seznam souřadnic s popisem zaměřených pevných bodů, - geodetické zaměření na elektronickém nosiči (dle dohody např. CD); 13. Prohlášení o shodě, nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění na jednotlivé stanovené výrobky; 14. Návody k montáži a předpisy pro bezpečný provoz a údržbu jednotlivých částí zařízení celé stanice; 15. Označení a opatření štítkem; 16. Klíče od kiosku, případně skříně (pouze v případech, kdy již není osazen zámek poskytovatelem PUS); 17. Schéma zapojení elektrických částí; 18. Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ve dvou vyhotoveních; 19. Případně další doklady vzniklé při realizaci nebo požadované předpisy vlastníka zařízení. 20. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 21. Fotodokumentaci vedenou o průběhu stavby (dle dohody např. CD).
9 Stran: 9 / 10 P.5/7 Dokumentace vyžadované k odevzdání a převzetí plynovodních přípojek do 4 barů z oceli nebo polyetylenu, realizovaných smluvními zhotoviteli Poskytovatele OSPM a technickými partnery 1. Seznam předávané dokumentace; 2. Stanovisko nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát autorizovaného inspektora (dle režimu daného stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.); 3. Protokol o tlakové zkoušce (může být součástí tiskopisu výchozí revizní zprávy); 4. Výchozí revizní zprávu; 5. Řádně vyplněný zjednodušený záznam o stavbě (stavební deník); 6. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204:2005 a dalších platných předpisů; 7. Protokol o proměření IS (pouze u ocelových přípojek, připojených na ocelový katodicky chráněný plynovod); 8. Geodetické zaměření přípojky, dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy a potvrzení věcné správnosti geodetického zaměření; 9. Doklady o převzetí inženýrských sítí včetně protokolů o vytýčení; 10. Pověření od stavebníka (investora) v případě zastupování; 11. Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby. 12. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.
10 Stran: 10 / 10 P.5/8 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí liniových staveb ke vpuštění plynu 1. Protokol o tlakové zkoušce (u VTL za účasti TIČR Praha), podle ČSN EN 12327, 2. Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení, v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu (výjma REKO TU, výřez odvodňovače). 3. Geodetické zaměření bez propojů (výjma REKO TU, výřez odvodňovače). 4. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204a dalších platných předpisů; (u REKO PZ, kde dochází k REKO TU bez náhrady (výřezy TU) nebo u výřezů odvodňovačů bez náhrady.