Source: http://docplayer.fi/4022397-Flexit-s4-x-tt-a4-x-tt-s7-x-tt-a7-x-tt.html
Timestamp: 2016-12-05 19:17:35+00:00
Document Index: 878335

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'HD ', 'KKO ', 'kko\n', 'kko ']

⭐FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT
1 94108SF FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT Käyttöopas Ilmankäsittelylaite Kaappimallit lämmön talteenotolla2 Sisällys 1 Tärkeät turvallisuusohjeet Toiminnot - Järjestelmä Käyttö - Ohjaus Käyttö liesituulettimen kautta (A-mallit) Vianetsintä Puhdistus - Ylläpito Suodatin Muu ylläpito Rakennepiirustus Rakennepiirustus S4 X/TT - A4 X/TT Rakennepiirustus S7 X/TT - A7 X/TT Tekniset tiedot Tekniset tiedot S4 X/TT - A4 X/TT Tekniset tiedot S7 X/TT - A7 X/TT Mittapiirustukset Laitteen säädöt Asettaminen Ohjainkortin asetusmahdollisuudet CE-yhdenmukaisuuslauseke Symbolien käyttö Tässä tuotteessa on symboleja, joita käytetään merkintöinä itse tuotteessa sekä asennus- ja käyttöoppaissa. Seuraavassa on selitys tavallisimmista symboleista. JÄNNITEVAARA KOSKETUSVAARA TULOILMA POISTOILMA OHITUSPELTI/ KESÄKASETTI JÄLKILÄMPÖ- TERMOSTAATTI JÄTEILMA ULKOILMA Laitteen/sähkölämmittimen symbolit SÄÄTÖ MUUNTAJALLA TULOILMAN TASO 2 SÄÄTÖ MUUNTAJALLA POISTOILMAN TASO 2 Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Tästä johtuen tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Emme ota vastuuta tästä mahdollisesti aiheutuvista virheistä tai painovirheistä. 23 1 Tärkeät turvallisuusohjeet Pienennä tulipalon, sähköiskun tai vaurion! vaaraa lukemalla kaikki turvallisuusohjeet ja varoitustekstit ennen laitteen käyttöönottoa. Tämä laite on tarkoitettu vain käsittelemään ilmastointi-ilmaa rakennuksissa. Laitetta ei saa käyttää palavien tai tulenarkojen kaasujen poistamiseen. Irrota pistoke pistorasiasta aina huolto- ja ylläpitotöiden ajaksi. Ennen kuin ovi avataan, laitteen on oltava jännitteetön ja puhaltimille on annettava aikaa pysähtyä (vähintään 2 minuuttia). Laitteessa on lämpöelementtejä, joita ei saa koskea niiden ollessa lämpimiä. Laitetta ei saa käyttää, jos suodattimet eivät ole paikoillaan. Noudata käyttöohjeita huolellisesti. Järjestelmäkaavio Tuloilma Poistoilma Ulkoilma Jäteilma EB1 B1 F10 F20 FI2 EB2 FI1 F11 F21 P1 Hyvän sisäilman ylläpitämisen, määräysten noudattamisen ja kondenssivaurioiden välttämisen vuoksi laitetta ei saa koskaan pysäyttää muutoin kuin huollon/ylläpidon tai mahdollisen onnettomuuden yhteydessä. Kaikki tässä oppaassa olevat Flexit S4- ja S7-mallien kuvaukset koskevat myös A-malleja muutoin, paitsi kohdissa, joissa mainitaan jotakin muuta. 2 Toimintakuvaus Kylmä ulkoilma ja lämmin lähtöilma kulkevat ristiin HR-X -lämmön talteenottokasetissa joutumatta suoraan kosketukseen keskenään. Tällä periaatteella % lähtöilman lämmöstä siirtyy tuloilmaan. Lisäksi termostaatilla säädettävä EB1 -jälkilämpöelementti huolehtii siitä, että tuloilma säilyy halutun lämpöisenä. Tämä tuloilma johdetaan kanavien ja venttiilien kautta olohuoneeseen ja makuuhuoneeseen. Lähtöilma imetään pois joko samasta huoneesta tai ovenrakojen/ läpivientiventtiilien kautta WC:hen ja kylpyhuoneeseen. Käytetty ilma johdetaan kanavajärjestelmän kautta takaisin laitteeseen, jossa se luovuttaa lämpöä, kuten edellä mainittiin, ja puhalletaan ulos rakennuksesta kattosuojuksen tai seinäristikon kautta. Lämpöelementit Lämpöelementit on suojattu ylikuumenemiselta F20/ F21 -ylilämpötermostaateilla, jotka laukeavat 65 C: ssa. Lisäturvana ovat F10/F11 -ylilämpötermostaatit, jotka laukeavat 80 C:ssa. Ylilämpötermostaatit voidaan nollata manuaalisesti painamalla valkoinen painonappi sisään. Tämä painonappi on ylimpänä laitteen etuosassa. Painonappiin pääsee käsiksi avaamalla ovet ja poistamalla muovisuojus, joka peittää pääsyaukon, katso etiketti. RESET-nappi on sisimmässä levyssä hieman aukosta sisään päin. Tämä on pelkkä ilmastointijärjestelmä, ei lämmitysjärjestelmä. Rakennus on lämmitettävä normaaliin tapaan. Lämmön talteenoton hyöty on nähtävä suhteessa siihen, jos lähtöilma puhallettaisiin suoraan ulos rakennuksesta ilman talteenottoa. 3 M1 HR-X B1 TULOILMA-ANTURI B6 JÄÄSUOJA F1, F2 YLILÄMPÖTERMOSTAATTI F20,F21 YLILÄMPÖTERMOSTAATTI FI1 TULOILMASUODATIN FI2 POISTOILMASUODATIN EB1 JÄLKILÄMPÖELEMENTTI EB2 ESILÄMPÖELEMENTTI HR-X LÄMMÖN RISTITALTEENOTIN M1 PUHALLIN, TULOILMA M2 PUHALLIN, POISTOILMA P1 PAINE-EROANTURI (LISÄVARUSTE) * A-malleja koskevat seuraavat tiedot: K LIESITUULETIN DA4 PELTI, LIESITUULETIN Jäätymisenesto Laitetta säädetään erityisellä lämpötilavahdilla, jotta lämmön talteenottotoimintoa voidaan hyödyntää maksimaalisesti, ja jotta voidaan ylläpitää tasainen ilmanvaihto. Lämpövahdissa on kaksitoimintainen en anturitappi B6. Anturitappi on talteenottokasetin poistokanavassa ja siinä on NTC-elementti, jolla säädetään lämpötilaa, ja anturi, joka rekisteröi kondenssiveden. Jos poistoilma on kuivaa, lämpövahti huolehtii siitä, että laite toimii normaalisti noin -15 C:n lämpötilaan asti, minkä jälkeen se antaa signaalin jäätymisenestotoiminnon aktivoimiseksi. Tämä toiminto kytkeytyy ajoittain talteenottokasetissa, jotta lämpötila pysyy riittävänä jäätymisen estämiseksi. Jos poistoilma on kosteaa, tämä toiminto käynnistyy, kun ulkolämpötila on noin - 8 C. Itse jäätymisenestotoiminto toimii seuraavasti: - Esilämpöelementti EB2 aktivoituu. - Jos tämä ei riitä jäätymisenestoksi, tuloilman puhaltimen M1 nopeus hidastuu. B6 M24 3 Käyttö - Ohjaus Laitteen puhaltimien nopeutta säädetään erillisellä säätimellä SP30. Mallissa S4 se on laitteen alaosassa. Puhallinnopeutta säädetään käyttötilanteen mukaan. MIN-taso: NORMAL-taso: MAX-taso: Käytetään silloin, kun ilmanvaihtotarve on normaalia pienempi. Normaali käyttöilmastointi. Tällä asetuksella laitetta käytetään päivittäin. Käytetään, kun märkätiloissa tai koko asunnossa tarvitaan lisättyä ilmanvaihtoa. Voidaan käyttää esimerkiksi suihkun tai vaatteiden kuivaamisen aikana tai hetki sen jälkeen kosteuden tiivistymisen välttämiseksi kanavissa. SP30 -säädin elektronisella automatiikalla ja lämpövahdilla Tässä säätimessä on seuraavat toiminnot: - Oikeanpuoleisella painonapilla (puhallinsymboli) valitaan nopeudet minimi, normaali ja maksimi. Merkkivalo osoittaa, mikä nopeus on valittuna. - Vasemmalla painonapilla (+ symboli) valitaan jälkilämpö PÄÄLLE/POIS. Tällä katkaisimella kytketään jälkilämpö käyttöön tai pois käytöstä (kytketään pois käytöstä lämpimänä vuodenaikana). Jälkilämpötermostaatti (kohta 4, kappale 6 Rakennuspiirustukset) on määritetty tehtaalla 20 C: lle laitteessa. Se on jälkilämmön säädössä (kohta 4/sivu 8) eikä sitä saa asettaa yli 25 C:een. Säätö tehdään litteällä ruuvitaltalla. Termostaatin anturi on tuloilmakanavassa ja jonkin verran lämpöhukkaa on otettava huomioon, kun kanavat menevät kylmiin ympäristöihin. Punainen Vihreä Keltainen Jos laite on kuitenkin automaattisessa jäätymisenestotilassa talvella, laite ei reagoi nopeuden muutokseen, koska jäätymisenestotoiminto on loppunut. Jos tapahtuu sähkökatko, laite asettuu uudelleenkäynnistyksen yhteydessä automaattisesti normaalille nopeustasolle ja aktivoi jälkilämmön. Tämä tarkoittaa, että jälkilämpöelementti lämmittää, jos lämmitystarvetta on. 3.1 Käyttö liesituulettimen kautta (A-mallit) Kuva 1: A - Pellin/ajastimen säätimet B - Valonkatkaisija Pelti avataan ruoanlaiton yhteydessä. Pelti sulkeutuu automaattisesti enimmillään 60 minuutin kuluttua tai jos pellin säädin käännetään kuvan 1 osoittamaan asentoon. Kun ajastin aktivoidaan, myös ilmankäsittelylaite toimii peltitoiminnon lisäksi. - Punainen lamppu (!): Hidas vilkkuminen: Suodatin on vaihdettava (edellyttäen, että suodatinvahti on asennettu). Nopea vilkkuminen: Ylilämpötermostaatti on lauennut tai jääsuojaa ei ole kytketty käyttöön. Jatkuva palaminen: Kumpikin vika on ilmennyt. - Vihreä lamppu (+): Tämä valo palaa, kun jälkilämpökatkaisin on PÄÄLLÄ. - Keltainen lamppu ( C): Tämä valo palaa, kun jälkilämpö on aktivoituna (elementti lämmittää). 45 4 Vianetsintä VIKA Jos puhaltimet eivät käy tai niitäei voi säätää Jos tuloilma tuntuu liian kylmältä Jos ilmamäärä vähenee huomattavasti TOIMENPIDE Tarkista, että virtapistoke on kunnolla paikallaan pistorasiassa. Tarkista, että sähkökeskuksen sulakkeet on kytketty käyttöön. Ylilämpötermostaatit (kohdat nro 7 ja 8/kappale 6 Rakennuspiirustukset) ovat voineet laueta. Poista valkoinen muovisuojus ja paina valkoinen nollauspainike sisään. Tarkista, että jääsuoja (kohta nro 3) on kytketty. Tarkista, että jälkilämpökatkaisija on asennossa, ja ettei kesäkasetti ole asennettuna. Jälkilämmön säätötermostaatti (kohta nro 4) voidaan asettaa korkeammalle lämpötilalle. Tarkista, että jääsuoja (kohta nro 3) on kytketty. Ylilämpötermostaatti (e) (kohdat nro 7, 8) on voinut laueta. Poista valkoinen muovisuojus ja paina valkoinen nollauspainike sisään. Tarkista, että jälkilämmön katkaisin on aktivoitu Suodatin (kohdat nro 1, 2) voi olla liasta tukkeutunut. Puhdista tai vaihda, katso kohta Puhdistus - ylläpito. Ulkoilmakotelon ristikko voi olla tukossa, katso Puhdistus - ylläpito.. Jos mikään näistä toimenpiteistä ei auta, pyydä huoltoapua toimittajalta. Ilmoita sarjanumero, joka on tyyppikilvessä laitteen sisällä (avaa ovi). 56 5 Puhdistus - Ylläpito! Ennen kuin lämmöntalteenottimen ovi avataan: katkaise lämmitys, anna puhaltimien käydä kolme minuuttia, jotta ne kuljettavat lämpimän ilman pois, katkaise laitteesta virta ja odota 2 minuuttia ennen kuin avaat ovet. 5.1 Suodatin Miksi vaihto? Milloin vaihdetaan? Puhdas ja suodatettu ilma on erittäin tärkeää, jotta ilmastointilaitteisto tuottaa terveellisen sisäilmaston. Siksi laitteistossa on vaihdettava suodatin. Suodattimet on erittäin tärkeää vaihtaa, kun ne ovat likaantuneet, muutoin laitteisto voi vaurioitua. Yleensä suodatin on vaihdettava kerran vuodessa, mieluiten syksyllä (siitepölykauden jälkeen). Alueilla, joilla on paljon pölyä ja epäpuhtauksia, suodattimet on vaihdettava keväällä ja syksyllä. Suodattimien sijainnit kaappimallissa (kaaviossa on vasen malli; oikeanpuoleinen malli on peilikuva) Tuloilmansuodatin: Esisuodatin ja kompaktisuodatin Poistosuodatin: Tasosuodatin pahvikehyksellä Talteenottokasetti Jääsuoja Miten? 1. Laitteisto sammutetaan sivun yläosassa kuvatulla tavalla. 2. Poistoilmansuodattimet (1), joiden tyyppi on tasosuodatin pahvikehyksellä G3 (karkeasuodatin) vedetään suoraan ulos kiskolta. Työnnä uusi suodatin sisään samaan paikkaan. 3. Tuloilmasuodatin (2) vedetään ulos kiskolta ja uusi suodatin työnnetään samaan paikkaan. Tuloilmasuodatin on tyypeissä S4 yhdistelmäsuodatin, joka koostuu esisuodattimesta, joka on tasosuodatin G3 (karkeasuodatin) ja kompaktisuodattimesta F7 (hienosuodatin). Suodatinsarjan on oltava seuraavassa järjestyksessä talteenottokasetista (11) katsoen: kompaktisuodatin - esisuodatin - teräsristikko. Tuloilmasuodatin on tyypissä S7 pussisuodatin F7, jossa on monta pitkää pussia vierekkäin. Jos suodattimia ei vaihdeta säännöllisesti, syntyy seuraavia ongelmia: 1. Likaantunut suodatin lisää ilmanvastusta ja vähentää siksi raittiin ja suodatetun ilman syöttöä huoneistoon. 2. Likaantunut ja tukkeutunut suodatin heikentää sisäilman laatua. 3. Suodattimen pysäyttämät siitepölyhiukkaset voivat ajan myötä irrota ja levitä sisään puhallettavaan ilmaan. 4. Huono sisäilmasto lisää allergiavaivojen riskiä. 5. Likaisissa suodattimissa voi ilmetä bakteerikasvustoa, joka voi levitä sisään puhallettavaan ilmaan. Täydellisen suodatinsarjan tilausnumero: S4 X/A4 X (TT) , S7 X/A4 X (TT)7 5.2 Muu ylläpito Talteenottokasetti: Tarkistetaan noin kerran vuodessa, ettei ilmakanaviin ole kertynyt pölyä ja likaa. Poista ensin jääsuoja (3) ja vedä kassetti (11) varovasti ulos. Jos puhdistusta tarvitaan, se suoritetaan lämpimällä saippuavedellä (HUOMAA! ei soodalla) ja huuhdellaan lopuksi lämpimällä vedellä. Jääsuoja puhdistetaan kuivalla rievulla. Jääsuoja puhdistetaan kuivalla rievulla. Kun talteenottokasetti asennetaan ulos/sisään, on varmistettava, että sekä kasetti että anturitappi tulevat oikein paikoilleen, ja että johdon pistoke asetetaan koskettimeen. Jääsuojan on oltava 6 cm päältä talteenottokasetin päältä ja sen keskellä. Sijoitetaan poistoilmansuodattimen alla olevalle alueelle (1). Venttiilit ja kanavajärjestelmä: Venttiilit puhdistetaan vähintään kerran vuodessa. Kanavajärjestelmä on puhdistettava joka 10. vuosi. Ulkoilmanotto: Kattosuojus: Kesäkäyttö: Tarkistetaan kerran vuodessa, ettei ristikko ole tukkeutunut lehdillä ja roskilla. Tarkistetaan kerran vuodessa, ettei tyhjennysrako ole tukkeutunut alareunasta lehdillä. Koskee vain laitteita, joissa on kattosuojus. Lämpimänä vuodentaikana (ulkoilman lämpö yli o ) lämpöä ei tarvitse ottaa talteen. Tällöin talteenottokasetin tilalle voidaan vaihtaa kesäkasetti, joka toimitetaan lisävarusteena. Kesäkasetti asetetaan paikalleen talteenottokasetin (11) paikalle. Tällöin ulkoilma päästetään suoraan rakennukseen ilman lämmön talteenottoa. Tällöin jääsuoja (3) on siirrettävä kesäkasettiin, asennusohjeet ovat etiketissä. HUOMAA! Samalla jälkilämpö on käännettävä pois päältä, paina ohjauspaneelin vasen katkaisija (+) sisään, jotta vihreä lamppu sammuu, ettei lämpöelementti kytkeydy päälle tarpeettomasti. Muista korjata se takaisin seuraavana syksynä Viemäröinti: Puhaltimet: S4 X/A4 X: S7 X/A4 X: Liesituuletin/A-malli: Laitteen yhteydessä on kondenssivesiviemäri, joka johtaa kondenssiveden jätevesiviemäriin. On tärkeää, että tämä viemäri on aina avoinna ja kunnolla eristetty paikoissa, joissa voi tulla pakkasta. Viemäröintiä on pidettävä silmällä, ettei vuotoja ilmene. Kohdat nro 9 ja 10. Puhaltimet eivät tarvitse normaalisti huoltoa. Tarvittaessa puhaltimet voidaan puhdistaa pienellä harjalla ja paineilmalla, jos se on mahdollista. HUOMAA! Älä käytä vettä. Purkaminen suoritetaan seuraavasti: Kierrä auki moottoreiden etuosassa olevat kaksi ruuvia. Toinen moottori voidaan vetää suoraan ulos. Toinen moottori on välikappaleen sisällä. Puhallin voidaan vetää varovasti pois urasta, irrota pistorasiasta, jotta puhallin vapautuu kokonaan. Itse moottori ja puhaltimen siivet irrotetaan ruuvaamalla neljä pyöreässä moottorilevyssä olevaa ruuvia irti ja vetämällä moottorin varovasti pois moottoripesästä. Kierrä auki puhallinkoteloiden etuosassa alhaalla olevat kaksi ruuvia. Koko puhallinkotelo voidaan vetää suoraan ulos. Irrota pistoke, jotta puhallikotelo vapautuu kokonaan. Itse puhallin on nyt käsiteltävissä avoimelta puolelta. Katso puhdistusohjeet liesituulettimen omista käyttöohjeista.! Jos puhdistusta ei suoriteta kuvatulla tavalla, palovaara suurenee, jos onnettomuus tapahtuu 78 6 Rakennepiirustus 6.1 Rakennepiirustus S4 X/TT - A4 X/TT Tuloilma Poistoilma Ulkoilma Jäteilma Oikeanpuoleinen malli Kohta Varuste nro 1 Poistoilmansuodatin G3 2 Tuloilmansuodatin G3 + F7 3 Jääsuoja 4 Jälkilämmön säätö 5 Etulämmityspatteri 6 Lämmityspatteri 7 Ylilämpötermostaatti, esilämpö (palautus) 8 Ylilämpötermostaatti, jälkilämpö (palautus) 9 Tuloilmanpuhallin 10 Poistoilmanpuhallin 11 Talteenottokasetti/levylämmönsiirrin S4/TT 12 Säädin 13 Ohjauskeskus 14 Viemäröinti 15. Liesituulettimen kytkentä (vain A-malli) 6.2 Rakennepiirustus S7 X/TT - A7 X/TT Tuloilma Poistoilma Ulkoilma Jäteilma Oikeanpuoleinen malli Kohta Varuste nro 1 Poistoilmansuodatin G3 2 Tuloilmansuodatin (pussi) F7 3 Jääsuoja 4 Jälkilämmön säätö 5 Etulämmityspatteri 6 Lämmityspatteri 7 Ylilämpötermostaatti, esilämpö (palautus) 8 Ylilämpötermostaatti, jälkilämpö (palautus) 9 Tuloilmanpuhallin 10 Poistoilmanpuhallin 11 Talteenottokasetti/levylämmönsiirrin S7/TT 12 Säädin 13 Ohjauskeskus 14 Viemäröinti 15. Liesituulettimen kytkentä (vain A-malli) 89 7 Tekniset tiedot 7.1 Tekniset tiedot S4 X/TT - A4 X/TT S4 X S4 X TT Nimellisjännite 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Sulakekoko 10 A 10 A Nimellisvirta yhteensä 8,7 A 8,7 A Nimellisteho yhteensä 1980 W 1980 W Nimellisteho, sähköpatterit 1650 W 975 W Nimellisteho, puhaltimet 2 x 165 W 2 x 165 W Nimellisteho, esilämpö 975 W 1650 W Puhallintyyppi F-pyörä F-pyörä Puhallinmoottorin ohjaus Muuntaja Muuntaja Puhallinnopeus - kierroslukema, maks k/min k/min Automatiikka vakiona SP30 SP30 Suodatintyyppi (TULO/POISTO) F7/G3 F7/G3 Suodatinmitat TULO (LxKxS) 255x220x50 mm 255x220x50 mm Suodatinmitat POISTO (LxKxS) 255x220x20 mm 255x220x20 mm Paino 51 kg 56 kg Kanavan kytkentä* Ø 160 mm Ø 160mm Korkeus 830 mm 830 mm Leveys 900 mm 900 mm Syvyys 320 mm 320 mm * Liesituuletin, A-malli: Ø 125 Kaikki tässä oppaassa olevat Flexit S4- ja S7-mallien kuvaukset koskevat myös A-malleja muutoin, paitsi kohdissa, joissa mainitaan jotakin muuta. 7.2 Tekniset tiedot S7 X/TT - A7 X/TT S7 X S7 X TT Nimellisjännite 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Sulakekoko 16 A 16 A Nimellisvirta yhteensä 10,4 A 10,4 A Nimellisteho yhteensä 2380 W 2380 W Nimellisteho, sähköpatterit 2000 W 975 W Nimellisteho, puhaltimet 2 x 190 W 2 x 190 W Nimellisteho, esilämpö 975 W 2000 W Puhallintyyppi B-pyörä B-pyörä Puhallinmoottorin ohjaus Muuntaja Muuntaja Puhallinnopeus - kierroslukema, maks k/min 2465 k/min Automatiikka vakiona SP30 SP30 Suodatintyyppi (TULO/POISTO) F7/G3 F7/G3 Suodatinmitat TULO (LxKxS) 394x223x250 mm 394x223x250 mm Suodatinmitat POISTO (LxKxS) 394x223x20 mm 394x223x20 mm Paino 72 kg 78 kg Kanavan kytkentä* Ø 200 mm Ø 200 mm Korkeus 935 mm 935 mm Leveys 950 mm 950 mm Syvyys 458 mm 458 mm * Liesituuletin, A-malli: Ø 125 Kaikki tässä oppaassa olevat Flexit S4- ja S7-mallien kuvaukset koskevat myös A-malleja muutoin, paitsi kohdissa, joissa mainitaan jotakin muuta. 910 8 Mittapiirustukset S4 X/S4 X TT Vasen Oikea S7 X/S7 X TT Vasen Oikea 1011 9 Laitteen säädöt! Ennen kuin lämmöntalteenottimen ovi avataan: katkaise lämmitys, anna puhaltimien käydä kolme minuuttia, jotta ne kuljettavat lämpimän ilman pois, katkaise laitteesta virta ja odota 2 minuuttia ennen kuin avaat ovet. 9,1 Asettaminen Laitteen nopeus normaalilla tasolla voidaan asettaa sille jännitteelle, joka on annettu kaaviossa Ilmanvaihtotietojen dokumentaatio, joka tulee LVI-piirustusten mukana valmistusyritykseltä. Avaa ovi ja ruuvaa automaattimuuntajan kansi irti. Muuntaja tulee näkyviin (katso alla oleva kuva). Johdin, joka on merkitty tasoksi (katso sivu 2), voidaan kytkeä annetulle jännitetasolle. Poistoilma Tuloilma S4 X/S4 X TT: Automaattimuuntaja on kannen takana laitteen alaosassa. Tehdasasetus 150V 170V S7 X/S7 X TT: Automaattimuuntaja on aina oikealla puolella. Tehdasasetus 150V 170V Muuntaja 9,2 Ohjainkortin asetusmahdollisuudet Kytkentämahdollisuudet muuntajassa (etiketti / kytkentäkohdat) Dipswitch OFF (pois) nro 1 Ei vaikuta jälkilämpöön jäätymiseneston yhteydessä 2 Jälki- ja esilämpö toimivat normaalisti ON (päälle) Jälkilämpö katkeaa jäätymiseneston yhteydessä Jälki- ja esilämpö katkeavat min -tasolla Dipswitch 3 Ei vaikutusta yökäytön yhteydessä Lämpötilaa lasketaan 3 C yökäytössä Puhallinnopeus laskee pieneksi yökäytössä 5 Jälkilämpöelementtiä käytetään vain jäätymisenestoon 6 Oltava tässä asennossa 4 Ei vaikutusta yökäytön yhteydessä. Esilämpöelementtiä käytetään myös jälkilämpöön Ei käytetä Levylämmönsiirtimen ohjainkortti Lihavoitu teksti osoittaa tehtaan oletusasetuksen. Kaikkia asetuksia voidaan yhdistellä. Vakioasetuksin laite toimii niin, että normaalissa käytössä jälkilämpö on lämmön tarpeen rajoissa, mutta jälkilämpö katkaistaan jäätymisenestokäytön yhteydessä, jolloin esilämpöelementti käynnistyy. Jos kumpaakin elementtiä halutaan käyttää kylmällä säällä, jäätymisenestokäytön yhteydessä katkaisija 1 on asetettava OFF (pois) -asentoon. Tällöin on otettava huomioo, että laitteen nimellisteho suurenee esilämpöelementin teholla. L4/S4: ssa tällaisissa tilanteissa on käytettävä 13 A sulakkeita. 1112 10 CE-yhdenmukaisuuslauseke Tämä lauseke kertoo, että tuotteet täyttävät seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset: 89/336/EEC, sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) 73/23/EEC, pienjännitedirektiivi (LVD) EN :94, + A11:95, + A1:96, +A1:96, +A12:96 EN :92, EN :92 Valmistaja: Laitteistoryhmä: FLEXIT AS, Televeien 15, N-1870 Ørje Kanaviin asennettavat ilmastointilaitteet Tyyppi: Falcon: VGS400: 1998 VGS700: 1998 Tuote on CE-merkitty: Näkyy yleiskuvassa FLEXIT AS Pål J. Martinsen Toimitusjohtaja Tätä tuotetta koskee korvausvaatimusoikeus kuluttajasuojalain mukaan - edellyttäen että tuotetta on käytetty ja ylläpidetty oikein. Suodatin on kulutusmateriaali. Symboli joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopvivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä hulovehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuottseen asianmukaisen hävittämisen vermistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen spääsianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosa, Virheellisestä tai puutteellisesta asennuksesta johtuva reklamaatio on osoitettava asennuksesta vastaavalle yritykselle. Korvausvaatimusoikeus voi mitätöityä, jos laitetta käytetään väärin tai laitteen ylläpito laiminlyödään. 1213 1314 1415 Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje Samankaltaiset tiedostot
94111SF-02 2004-03 Käyttöopas (FDV) Ilmankäsittelylaite LTO - roottorilla FLEXIT S4 RE S7 RE Säilytä nämä ohjeet huolellisesti www.flexit.com SISÄLLYS 1. Tärkeät turvallisuusohjeet... 3 2. Toiminnot - Lisätiedot FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK
94233SF-04 2006-01 FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Käyttöohje Ilmankäsittelylaite / liesituuletin S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Ilmankäsittelylaite ristitalteenottimella tai TT-talteenottimella Lisätiedot Flexit SPIRIT K2R. Ilmanvaihtdkone lämmöntalteenotolla, jossa integroitu liesituuletin
94273SF-7 211-1 Flexit S3 R Sl4 R/S4 R S7 R Käyttöohje Ilmankäsittelylaite Sisältö 1 Koko / fyysiset mitat... 4 1.1 Mittapiirustus S3 R... 4 1.2 Mittapiirustus Sl4 R... 4 1.3 Mittapiirustus S4 R/ S7 R... Lisätiedot UUTUUS! Flexitilmanvaihtolaitteet. pyörivällä talteenottoosalla. asuntoihin ja pieniin toimitiloihin
UUTUUS! Flexitilmanvaihtolaitteet pyörivällä talteenottoosalla Ihanteellinen ilmanvaihto puhdasta ja terveellistä ilmaa koko vuoden Energiansäästö tehokkain hyötysuhde vuositasolla asuntoihin ja pieniin Lisätiedot Flexit S3 R UUTUUS! Ilmankäsittelylaite - roottoritekniikka - helppo sijoittaa ASUNTOIHIN JA PIENIIN OMAKOTITALOIHIN
Flexit S3 R Ilmankäsittelylaite - roottoritekniikka - helppo sijoittaa UUTUUS! ASUNTOIHIN JA PIENIIN OMAKOTITALOIHIN T E R V E E L L I S T Ä S I S Ä I L M A S T O A VA R T E N Flexit S3 R Ilmankäsittelylaite Lisätiedot 111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka
SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä Lisätiedot FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK
TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A, Lisätiedot Asennus ja huolto TX 650
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio Lisätiedot Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7
Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta Lisätiedot POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje
Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon Lisätiedot Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen
ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa Lisätiedot Käyttö- ja asennusohje
10608F-01 009-10 Flexit SPIRIT K R Käyttö- ja asennusohje Ilmanvaintokone ja liesituuletin Sisällysluettelo Käyttöohje 1 Toiminnan kuvaus 1.1 Lämpöelementti 1. Liesituulettimen käyttäminen Puhdistaminen Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa Lisätiedot VR 300 ECV/B (1000W/500W)
(1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa Lisätiedot PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000
PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot... Lisätiedot 110738SF-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 3. Asennusohjeet. Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka
110738SF-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 3 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisältö 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri) Lisätiedot FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.
HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY Lisätiedot OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0
OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot 94276SF-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Käyttöohje Ilmankäsittelylaite - Ristivirtaus
94276SF-02 8-02 FLEXIT L4 X L7 X Käyttöohje Ilmankäsittelylaite - Ristivirtaus Innhold 1 Koko / fyysiset mitat 4 1.1 Mittapiirustus L4 X 4 1.2 Mittapiirustus L7 X 4 2 Asentaminen: esivalmistelut 5 2.1 Lisätiedot SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1
SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa Lisätiedot Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO
Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta Lisätiedot Käyttöohje NILAN VGU250
Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla Lisätiedot Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFPC640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895188
Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet Lisätiedot ILTO 400M ILMANVAIHTOA MIELLYTTÄVÄÄN ASUMISEEN ILMANVAIHDON LÄMMÖNTALTEEN- OTTOLAITE RIVI- JA OMAKOTITALOIHIN UUDIS- JA SANEERAUSKOHTEISIIN PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilto.fi ILTO-ilmanvaihtojärjestelmä Lisätiedot Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10
Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10 Lisätiedot PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla
PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu Lisätiedot EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen
HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN Lisätiedot KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000
KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut Lisätiedot 111140SF-06 2015-02. Spirit K2. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite kanssa liesituuletin ja ohjausautomatiikka
111140SF-06 2015-02 Spirit K2 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite kanssa liesituuletin ja ohjausautomatiikka Sisällysluettelo 1 Asentaminen ja esivalmistelut 4 1.1 Tarkastaminen ja kunnossapito 4 1.2 Tilantarve Lisätiedot Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250
Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi. Lisätiedot FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte
SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja Lisätiedot Elektroninen ohjausyksikkö
Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi Lisätiedot Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND
Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien Lisätiedot Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57
3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä Lisätiedot Center H2600 Käyttöohje
Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek. Lisätiedot KYLPYHUONEEN LÄMMITIN
ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: Lisätiedot Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.
Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita Lisätiedot HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET
HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle. Lisätiedot EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140
EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden Lisätiedot KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO
KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen Lisätiedot 6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi
6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset..................... Lisätiedot Liesikupu 782 12 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...6
Liesikupu 782 12 Stil Vitrum FI...3 Asennus...3 Käyttö...6 125658/6.5.2013 (2652) ASENNUS Liesikupu 782 12 Stil Vitrum on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Liesikuvussa on sähkötoiminen ohjausyksikkö, Lisätiedot SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT
SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET Vuosihyötysuhde parasta A-luokkaa SunAIR RW 130 EC-LT SunAIR RW 150 EC-LT sisäkuva Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Lisätiedot Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7
17 Liesituuletin 392-17 FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen Lisätiedot OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje
OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen Lisätiedot IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250
-E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200 Lisätiedot TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön
1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa Lisätiedot Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu
Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ Kupu on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön keittiöhajujen poistamiseksi. Käytä kupua ainoastaan siihen tarkoitukseen Lisätiedot PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet
PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus... Lisätiedot Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT
Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään Lisätiedot Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi
Ilmasta lämpöä Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Lämpö Iiwari ilmalämmitysjärjestelmä Energiatehokas Lämpö Iiwari voidaan asentaa lähes kaikkien vanhojen Lisätiedot FI Asennusohjeet. devireg 120
FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa Lisätiedot ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE
LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike Lisätiedot BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6
BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa Lisätiedot Liesikupu 782 16 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...7
Liesikupu 782 16 Stil Vitrum FI...3 Asennus...3 Käyttö...7 125660/15.5.2013 (2741) ASENNUS Liesikupu 782-16 Stil Vitrum on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Liesikuvussa on muuntaja keskustuulettimen Lisätiedot FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1
ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle Lisätiedot Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.
Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa Lisätiedot Käyttöohjeet. Ilmankäsittelylaite - Ristil
94235SF-6 29-1 Flexit L12 X L3 X L18 X L5 X L2 X Käyttöohjeet Ilmankäsittelylaite - Ristil Koska eri ohjausvaihtoehtoja on useita, ohjeissa ei ole kuvattu automaattista ohjausta. Katso automaattisen ohjauksen Lisätiedot ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi Lisätiedot ComfortZone CE50/CE65
ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila... Lisätiedot Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.
KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja Lisätiedot Tapas- ja Sushi lasikko
Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja Lisätiedot WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL
WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa Lisätiedot Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje
Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Turvallisen lämmittämisen takaamiseksi lue nämä varoitukset ensin! Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset Lisätiedot Nilan VPM 360. Tekniset tiedot
Nilan VPM 360 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 250 1000 Nimellinen tilavuusvirta 300 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 1000 Mitat L x S x H mm 2.255 x 940 x 1.400 Paino ilman pakkausta Lisätiedot KULMAAN ASENNETTAVA LIESITUULETIN ANGOLO ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
KULMAAN ASENNETTAVA LIESITUULETIN ANGOLO ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudessa lukemiseksi. Laite on asennettavissa Lisätiedot Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25
SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10 Lisätiedot TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV
Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje, Lisätiedot IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06
IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät Lisätiedot KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri
KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita, Lisätiedot 111537SF-08 2015-09. Spirit UNI 2. Käyttöopas Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka
111537SF-08 2015-09 Spirit UNI 2 Käyttöopas Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisältö 1 Toimintakuvaus tasaista ilmanvaihtoa varten 4 1.1 Puhallin (M1, M2) 4 1.2 Suodatin (FI1, FI2) 4 1.3 Roottori Lisätiedot Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.
KT 93500 AM KT 93600 AM ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 22.12.2010 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (KT 93500 AM) leveys 598 mm (KT 93600 AM) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A, 50 Lisätiedot Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet
Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Sisältö: Kuulokoje sivu 2 Kuulokojeella kuuntelu sivu 3 Äänenvoimakkuuden säätö sivu 4 Pariston vaihto sivu 4 Kuulokojeen hoito sivu 6 Käyttöohje Dynamic, yksilölliset Lisätiedot Nilan VPM 240. Tekniset tiedot
Nilan VPM 240 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 220-670 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 670 Mitat L x S x H mm 2.155 x 750 x 1.240 Paino ilman pakkausta Lisätiedot MONDEX KIVIPATTERI MONDEX KIVIPATTERI Käyttö- ja asennusohjeet Mondex kivipatteri Käyttö- ja asennusohjeet MONDEX KIVILÄMMITTIMEN KÄYTTÖ ON HELPPOA Mondex lämmittimessä on elektroninen termostaatti, joka Lisätiedot Huolto-opas Kuivausrumpu
Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6 Lisätiedot HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE
SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita. Lisätiedot Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje
Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 Lisätiedot Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä Lisätiedot ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti