Source: http://docplayer.fr/1509970-Lot-12-plomberie-sanitaire-solaire-ventilation.html
Timestamp: 2016-12-08 22:54:04+00:00
Document Index: 318966201

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐LOT 12 : PLOMBERIE SANITAIRE SOLAIRE VENTILATION
LOT 12 : PLOMBERIE SANITAIRE SOLAIRE VENTILATION
Download "LOT 12 : PLOMBERIE SANITAIRE SOLAIRE VENTILATION"
1 DOSSIER D.C.E. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) LOT 12 : PLOMBERIE SANITAIRE SOLAIRE VENTILATION MAITRE D OUVRAGE SOCIETE FONCIERE URBANE GALICE Représentée par AGIR PROMOTION Le Giraudoux 53, Av. Jean Giraudoux PERPIGNAN CEDEX ARCHITECTE JEAN MICHEL BATTESTI 37, Boulevard Édouard Herriot MARSEILLE B.E.T. B.E.T. YVES GARNIER S.A.S. 28, Rue du Petit Chantier MARSEILLE MARS 2011 B.E.T. Yves GARNIER S.A.S2 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N 2 SOMMAIRE 1. GÉNÉRALITÉS REMARQUE DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES NORMES AUTRES DOCUMENTS OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PLANS D EXÉCUTION ENTREPRISE (P.E.E.) LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D ÉTAT NOUVELLE REGLEMENTATION ACOUSTIQUE (N.R.A.) CONTRÔLE INTERNE ESSAIS CERTIFICATION DES PRODUITS ALIMENTATION ET DISTRIBUTION EAU FROIDE ORIGINE DE L INSTALLATION RÉGULATION PRESSION ANALYSE DE L'EAU CALCULS CONDUITE D'IMMEUBLE E.F ALIMENTATION DES LOCAUX COMMUNS COLONNES MONTANTES DISTRIBUTION AUX LOGEMENTS PRODUCTION D EAU CHAUDE DES LOCAUX COMMUNS ORIGINE DE L'INSTALLATION : CHAUFFE-EAU DISTRIBUTION ECS PRODUCTION ET DISTRIBUTION D EAU CHAUDE SANITAIRE LOGEMENTS GENERALITES BASES DES CALCULS METHODE DE CALCULS DONNEES METEOROLOGIQUES DONNEES SUR L EAU CONSOMMATION D EAU CHAUDE SANITAIRE CARACTERISTIQUES DES CAPTEURS VOLUME DE STOCKAGE RESULTATS MINIMUM A OBTENIR DESCRIPTION DES TRAVAUX CAPTEURS SOLAIRES RESEAU PRIMAIRE STATION SOLAIRE BALLON DE STOCKAGE BALLON D APPOINT ELECTRIQUE CIRCUIT SANITAIRE EN LOCAL TECHNIQUE BOUCLAGE SANITAIRE RESEAU DE DISTRIBUTION ECS ET BOUCLAGE REGULATION ELECTRICITE ARMOIRE ELECTRIQUE MISE A LA TERRE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ESSAIS ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE RINÇAGE PREALABLE DESINFECTION RINÇAGE TERMINAL MODALITES D'EVALUATION DE L'EFFICACITE DU NETTOYAGE ET DE LA DESINFECTION ÉVACUATIONS...28 B.E.T. Yves GARNIER S.A.S3 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N CALCULS E.U. E.V. RACCORDEMENT DES APPAREILS CHUTES E.U. / E.V. EN PVC CHUTES E.P. EN ZINC DAUPHIN CHUTE EP FONTE COLLECTEURS E.U. / E.P. EN PVC SIPHONS DE SOLS RESEAUX HYDROCARBURES AVALOIRS CHUTES ET COLLECTEURS SEPARATEUR D HYDROCARBURE POMPES DE RELEVAGES POMPES DE RELEVAGES HYDROCARBURES POMPES DE RELEVAGES EAUX DE DRAINAGE POMPES DE RELEVAGES DU LOCAL PRODUCTION D EAU CHAUDE APPAREILS SANITAIRES GÉNÉRALITÉS DOUCHES VASQUES ENSEMBLE WC EQUIPEMENTS KITCHENETTE CUISINE DU R.D.C LAVERIE BLOC SANITAIRES DIVERS COLONNE SECHE VENTILATION MECANIQUE DU PARKING PERFORMANCES A ATTEINDRE NIVEAU SONORE VENTILATION MECANIQUE DU PARKING CARACTERISTIQUES DES VENTILATEURS VITESSE D EXTRACTION NIVEAU SONORE PERFORMANCES A ATTEINDRE VENTILATION MECANIQUE DU PARKING FONCTIONNEMENT DE LA VENTILATION MECANIQUE DU PARKING VENTILATION MECANIQUE COLLECTIVE PRINCIPE VENTILATEUR D'EXTRACTION REJET D'AIR COLLECTEURS CONDUITS VERTICAUX BOUCHES D'EXTRACTION ENTRÉES D'AIR ALARMES VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX COMMUNS CAISSON D EXTRACTION VMC PERMANENTE CAISSON D EXTRACTION VMC NON PERMANENTE RESEAU DE GAINES D'EXTRACTION METALLIQUES CIRCULAIRES BOUCHES D EXTRACTION AUTOREGLABLES CLAPETS COUPE-FEU ENTREES D AIR AUTOREGLABLES ALARMES...534 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N 4 LOT N 12 : PLOMBERIE SANITAIRE SOLAIRE VENTILATION 1. GÉNÉRALITÉS 1.1. REMARQUE L'Entrepreneur du présent lot devra obligatoirement respecter les obligations législation contractuelles énoncées dans le Lot N 00 GENERALITES du présent C.C.T.P DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES NF P : Plomberie Sanitaire y compris additifs. NF DTU 60.2 : Canalisations en fonte E.U. / E.V. / E.P. NF DTU P1-1 : Eau froide avec pression. NF DTU P1-2: Canalisations en chlorure de polyvinyle. Eau froide avec pression. NF DTU P1-1 : Canalisations en chlorure de polyvinyle. Canalisations E.P. NF DTU P1-1 : Canalisations en chlorure de polyvinyle. Canalisations E.U. / E.V. NF DTU 60.5 P1-1 : Canalisations en cuivre. NF P (DTU 90-1) : Équipement de cuisine. DTU (DTU P ) : Règles de calculs des installations de plomberie sanitaire et des installations d évacuation des eaux pluviales. NF DTU 60.5 P1-1 : Travaux de bâtiment. Canalisations en cuivre. Distribution d eau froide et chaude sanitaire, évacuation d eaux usées, d eaux pluviales, installations de génie climatique. Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques. NF DTU 60.5 P1-2 : Travaux de bâtiment. Canalisations en cuivre. Distribution d eau froide et chaude sanitaire, évacuation d eaux usées, d eaux pluviales, installations de génie climatique. Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux. NF DTU 60.3 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié. Travaux de bâtiment. DTU (NF P52-305) (mai 1993) : Travaux de bâtiments Canalisations d eau chaude ou froide sous pression et canalisations d évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l intérieur des bâtiments. DTU (NF P50-601) (mai 1993) : Travaux de bâtiments Réalisation des installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide pour le chauffage et la production d eau chaude sanitaire. DTU 68.1 (P50-410) : Installation de ventilation mécanique contrôlée. DTU 68.2 (P50-411) : Exécution des installations de ventilation mécanique NORMES NF EN : Réseaux d évacuation gravitaire à l intérieur des bâtiments. XP ENV : Système de canalisations plastique.5 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N 5 N.F.D. 11 : Appareils sanitaires. N.F.D. 12 : Appareils sanitaires, WC N.F.D. 13 : Équipement sanitaire de la cuisine NF EN 695 : Évier de cuisine. N.F.D. 18 : Robinetterie sanitaire NF EN : Robinetterie sanitaire. NF EN : Systèmes de canalisations en plastique pour l évacuation des eaux vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l intérieur de la structure des bâtiments. Polyéthylène (PE). Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords, ainsi que pour le système. NF EN : Systèmes de canalisations en plastique pour l évacuation des eaux vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l intérieur de la structure des bâtiments. Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS). Partie 1 : Exigences pour tubes, raccords, ainsi que pour le système. NF EN : Appareils sanitaires. Spécifications relatives aux baignoires avec système de brassage d eau. NF EN : Spécifications techniques relatives aux installations d eau. NF EN : Composants de VMC. Conduits souples renforcés. NF EN : Composants de VMC. Bouche d extraction pour VMC. NF EN : Composants de VMC. Entrées d air en façade NF EN 1506 : Ventilation des bâtiments. Conduits en tôle à section circulaire. NF EN (août 2004) : Ventilation des bâtiments. Essais de performances et contrôle. NF EN (juillet 2000) : Ventilation des bâtiments. Procédures d essais et méthodes de mesure pour la réception des installations. NF EN (juin 2004) : Ventilation des bâtiments. Méthode de calcul pour la détermination des débits d air dans les logements. NF E (juin 1987) : Composants de ventilation mécanique contrôlée. NF EN (juin 2003) : Ventilation des bâtiments. Réseaux de conduits, résistance et étanchéité. NF EN (avril 2002) : Ventilation des bâtiments. Supports et appuis pour réseau de conduits AUTRES DOCUMENTS CPT canalisations à base de tubes en matériaux de synthèse (cahier CSTB N 2808). Guide technique : Réseaux de distribution d eau. Protection sanitaire des réseaux de distribution (cahier CSTB N 3321). Décret N du 10/05/2007 : Comptage de la fourniture d eau froide dans les immeubles à usage principal d habitation. Circulaire N DGUHC du 30 Novembre 2007, relative à l accessibilité des personnes handicapés dans les établissements recevant du public des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création et des bâtiments d habitations collectifs des maisons individuelles lors de leurs constructions. Dispositions issues du Décret d application N du 17 Mai 2006 modifié par le décret N du 11 Septembre 2007 et des arrêtés du 01 Août 2006 par les arrêtés du 30 Novembre 2007.6 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N 6 Arrêté du 30/11/2005, modifiant l article 36 de l arrêté du 25/06/1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public et de la circulaire interministérielle DGS/SD7A/SDC/DGUHC/DGE/DPR/N 126 concernant la prévention des risques liés aux légionelles et les risques liés aux brûlures. Règles de calculs thermiques TH en vigueur au moment de la signature du Marché. Arrêté du 25 avril 1995 modifié relatif à la vérification et à l entretien des installations de VMC. Circulaire du 07 juin 1982 relative à l aération des logements. Arrêté du 24 mars 1982 modifié, dispositions relatives à l aération des logements. Arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif aux bâtiments d habitation OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PROTECTIONS : Pendant la durée du chantier, l'entrepreneur du présent lot devra protéger tous les appareils sanitaires et plus particulièrement les baignoires. FOURREAUX : Toutes les traversées de murs, planchers, etc., se feront par l'intermédiaire d'un fourreau permettant la dilatation. La fourniture et la pose du fourreau incombent au présent lot. Ces fourreaux auront un diamètre de 5 mm supérieur à celui des canalisations qu'ils protégeront. Ils dépasseront le sol et le plafond fini suivant prescriptions du DTU RÉSERVATIONS ET SCELLEMENTS : L'Entrepreneur du présent lot devra exécuter tous les percements nécessaires à l'exécution de ses travaux et les rebouchages de trous, saignées, raccords. Il est en outre tenu de remettre l'ensemble des réservations nécessaires dans le gros oeuvre. Faute d'avoir remis ses plans de réservations dans un délai compatible avec le planning, les percements nécessaires seront exécutés par le gros oeuvre aux frais du présent lot et en accord avec l'ingénieur béton armé et le Bureau de Contrôle. Les saignées dans les cloisons sèches seront exécutées conformément aux recommandations du fabricant et en accord avec l'entrepreneur concerné PLANS D EXÉCUTION ENTREPRISE (P.E.E.) L'Entrepreneur du présent lot devra établir, dans un délai compatible avec le planning, les plans d'exécution et de détails nécessaires à l'exécution de ses ouvrages.7 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N 7 Ces plans devront être soumis au Visa du Maître d œuvre et à l'approbation du Bureau de Contrôle. L'Entrepreneur sera également tenu de fournir au Maître d œuvre et au Bureau de Contrôle toutes les notes de calculs qui pourraient lui être demandées concernant ses travaux et notamment : Note de calcul eau froide, Note de calcul eau chaude sanitaire, Note de calcul bouclage eau chaude sanitaire, Note de calcul eaux pluviales, Note de calcul collecteurs eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales, Note de calcul ventilation, Note de calcul de pertes de charge hydrauliques et aérauliques, Note de calcul installation solaire, Etc LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D ÉTAT L'Entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les Entrepreneurs des lots : Gros œuvre Menuiseries extérieures Menuiseries intérieures Électricité Cloisons Doublages Charpente Couverture Etanchéité Espaces verts Sols souples Ceci afin de prendre connaissance des différents problèmes ayant une interférence avec ses propres prestations telles que : Raccordement des appareils, Réservations. Limites de prestations NOUVELLE REGLEMENTATION ACOUSTIQUE (N.R.A.) L attention de l entreprise est attirée sur le fait que les bruits provenant de l installation de VMC en position de débit minimal et les bruits provenant des logements mitoyens en robinetterie, chute EV EU, etc, ne devront pas engendrer un niveau de pression acoustique supérieure aux limites prévues par la NRA : LnAT 30 db(a) dans les pièces principales.8 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N 8 LnAT 35 db(a) dans les cuisines 1.9. CONTRÔLE INTERNE En début de chantier, l'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrôle des matériaux et de leur mise en oeuvre. Cette personne assurera le contrôle interne auquel est assujettie l'entreprise. Ce contrôle interne doit être effectué à différents niveaux : Au niveau des fournitures, Au niveau du stockage, Au niveau de l'interface entre corps d'état. L'entrepreneur s'assurera et vérifiera, tant au niveau de la conception que de l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou à exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations. Au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre : Conformité aux DTU et Règles de l art ESSAIS Avant réception, l'entrepreneur effectuera les essais et les réglages de son installation. Puis, il procédera aux vérifications de dépressions et de débits. Ensuite, l'entrepreneur devra effectuer les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC. Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès-verbaux suivant les modèles parus au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment. Ces procès-verbaux seront envoyés pour examen au Bureau de Contrôle CERTIFICATION DES PRODUITS L attention de l entrepreneur du présent lot est attirée sur le fait que tous les produits utilisés doivent avoir obtenus toutes les certifications et marques nécessaires, à savoir : NOM DE L APPLICATION TYPE DE MARQUE ORGANISME CERTIFICATEUR Appareils sanitaires y compris NF CSTB abattant de WC hors évier inox. Canalisation en fonte pour évacuation, branchement et assainissement. NF CSTB9 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N 9 NOM DE L APPLICATION TYPE DE MARQUE ORGANISME CERTIFICATEUR Chauffe-eaux électriques verticaux NF électricité + NF LCIE individuels à accumulation. électricité performance Robinetterie du bâtiment. NF CSTB Robinetterie sanitaire. NF CSTB Tubes et raccords PVC, évacuation. NF LNE 2. ALIMENTATION ET DISTRIBUTION EAU FROIDE 2.1. ORIGINE DE L INSTALLATION L origine de l installation est l attente laissée par le Lot Gros œuvre à la pénétration du bâtiment. Coordination avec le Lot Gros œuvre VRD qui doit le raccordement depuis le compteur général en limite de propriété jusqu à la pénétration dans le bâtiment. Suivant plans du dossier et P.E.E. à la pénétration du bâtiment en sous-sol RÉGULATION PRESSION L'Entrepreneur devra se faire confirmer la pression délivrée au compteur par la Société des eaux et mener ses calculs de façon à ce que les vitesses dans les canalisations ne dépassent pas, en période de pointe : 0,90 m/s à l intérieur des appartements 1,40 m/s dans les colonnes montantes. 1,90 m/s dans le collecteur principal. Il prévoira, si nécessaire, des détendeurs de pression ou des surpresseurs, de façon à ramener la pression à 3 bars ANALYSE DE L'EAU Par dérogation à l article 1.3 ; de la NFP , l entrepreneur fournira en début et fin de chantier une analyse de l eau distribuée (Ph et degré hydrotimétrique). A partir de cette analyse, l'entrepreneur devra prévoir toutes prestations permettant une utilisation normale et permettant d'éviter la corrosion ou l'entartrage des canalisations.10 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N CALCULS Les débits instantanés d alimentation sanitaire seront calculés d après le DTU N (DTU P ) en tenant compte d un coefficient de simultanéité donné par la formule : λ = 0,8 x 1 La vitesse limite à prendre en compte dans les appartements sera de 0,90 m/s environ. Les vitesses de circulation devront être calculées de façon à obtenir un écoulement provoquant ni bruit, ni vibration. Les réseaux de canalisation et appareillages seront dimensionnés de façon à ce que les pertes de charges soit environ égales à 15 mm CE/m. La pression minimale à l entrée de chaque logement ne sera pas inférieure à 1 bar. Les débits de base minimum à prendre en compte pour les appareils sanitaires seront : Désignation de l appareil Débit E.F. ou mélange (L/s) Débit E.C. (L/s) Diamètre intérieur minimum des canalisations d alimentation (mm) Évier 0,20 0,20 12 Lavabo Vasque 0,20 0,20 10 Douche 0,20 0,20 12 Poste d eau robinet ½ 0,33 12 W avec réservoir de chasse 0,12 10 Lave-mains 0,10 0,10 10 Appareils divers 0, CONDUITE D'IMMEUBLE E.F. Depuis la pénétration dans le bâtiment, au sous-sol -1, l'entrepreneur prévoira : Une vanne d'arrêt général, Un robinet de vidange, Un réducteur de pression réglable en bronze équipé d'une soupape de sécurité et d'un manomètre de contrôle.11 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N 11 Conduite eau froide en tube acier galvanisé suivant Normes (article normes). Assemblage par soudo-brasage ou par brides. Le diamètre sera calculé par l'entrepreneur en fonction des débits nécessaires. Cette conduite sera fixée au gros oeuvre par l'intermédiaire de colliers espacés de 1,50 m environ permettant la libre dilatation du tube avec interposition d'un matériau résiliant pour éviter la transmission des bruits. Dans les traversées des parois, il sera prévu des fourreaux. Cette conduite sera calorifugée par coquilles de laine de roche ou matériaux similaires à soumettre à l avis du Bureau de contrôle. Canalisation en tube acier conforme aux normes NFA 49, assemblage par soudo-brasage. Suivant plans du dossier et P.E.E. en plancher haut du Niveau 1 pour alimentation de la colonne montante AEP générale ALIMENTATION DES LOCAUX COMMUNS Depuis la gaine AEP du rez-de-chaussée, l'entrepreneur prévoira la fourniture, pose et raccordement de canalisations de distribution d eau sanitaire (EF) réalisées en tube PE à âme aluminium. Diamètre à calculer par l'entrepreneur en fonction des appareils asservis et du coefficient de simultanéité défini par la norme. Les canalisations seront encastrées dans le plancher et protégées par des fourreaux jeu 30 % à la charge du présent lot. Les fourreaux dépasseront d environ 5 cm du niveau du sol fini et l espace entre les fourreaux et les tubes sera obturé au mastic silicone pour éviter toute pénétration d éventuels produits de nettoyage agressifs. Depuis la gaine AEP, il sera prévu les alimentations suivantes : Un départ Espaces verts avec mise en place d un sous-compteur (la canalisation sera sortie dans un plot béton, dû par le Lot Gros œuvre, avec vanne d arrêt et laissée en attente de reprise par le Lot Espaces verts). Un départ Locaux communs, avec mise en place d un sous-compteur, jusqu à la clarinette de distribution placée sous le chauffe-eau dans la laverie. Les alimentations de chaque appareil sanitaires. Le local poubelles. Le local production d eau chaude. Un départ Local activités, avec mise en place d une manchette compteur, pour alimentation laissée en attente dans le local activités.12 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N 12 Suivant plans du dossier et P.E.E. pour alimentation des points d eau des locaux communs du R.d.C COLONNES MONTANTES Colonnes montantes en PVC pression conforme aux normes NFT et NFT Assemblage par collage avec adhésif sous avis technique. Les diamètres seront calculés par l entrepreneur en fonction des débits et de la pression. Mise en œuvre conforme à la norme NFP Il sera notamment prévu : A la base de chaque colonne, une vanne d'arrêt et un robinet de vidange. En tête des colonnes, un antibélier à action progressive. Fixation sur les parois par l'intermédiaire de colliers isophoniques. Té en attente pour distribution aux logements avec by-pass pour pose ultérieure d un compteur divisionnaire. Un robinet de coupure générale par logement. SUJETIONS : Alimentation des gaines AEP2 et AEP3 en plancher haut du R.d.C. Suivant plans du dossier et P.E.E. pour toutes les gaines techniques palières AEP DISTRIBUTION AUX LOGEMENTS Depuis les gaines palières, alimentation des logements par canalisations en polyéthylène réticulé bénéficiant d un avis technique. Ces canalisations seront incorporées dans les planchers. L entrepreneur devra prendre en compte cette sujétion et prévoir l approvisionnement et la main d œuvre nécessaire avant chaque coulage de plancher. Il sera prévu dans chaque logement un robinet d arrêt général.13 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N 13 Distribution des appareils sanitaires par canalisations en polyéthylène réticulé encastrées dans la dalle. Les canalisations seront partout où cela est possible, encastrées dans les parois verticales et mises sous fourreaux. En cas de canalisations apparentes, la fixation sur les parois se fera par l intermédiaire de colliers isophoniques tous les 1,25 m maximum. SUJETIONS DIVERSES : Coordination avec le Lot Gros œuvre. Suivant plans du dossier et P.E.E. pour : Alimentation de tous les appareils sanitaires des logements. 3. PRODUCTION D EAU CHAUDE DES LOCAUX COMMUNS 3.1. ORIGINE DE L'INSTALLATION : CHAUFFE-EAU Fourniture, pose et raccordement d un chauffe-eau électrique à accumulation NFB d une capacité de 300 L. Cuve galvanisée intérieurement et extérieurement avec traitement intérieur contre la corrosion due à l'action de l'eau chaude. Double allure permettant soit une chauffe en heures creuses, soit une chauffe accélérée. Vidange qui devra être raccordée à une canalisation d'eau usée par l'intermédiaire d'un siphon (diamètre 20 mm). Le chauffe-eau devra être garanti 5 ans. Il sera posé sur trépied à l emplacement indiqué sur les plans. La mise en température de l eau devra se faire en moins de 8 Heures. Le raccordement électrique du chauffe-eau est dû par le présent lot, depuis l attente laissée à proximité par le Lot Electricité. Suivant plans du dossier et P.E.E. pour le chauffe-eau dans la laverie.14 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N DISTRIBUTION ECS Fourniture, pose et raccordement de canalisations de distribution d eau sanitaire ECS, depuis la clarinette de distribution jusqu à chaque point de puisage réalisées en tube polyéthylène réticulé encastrées dans la dalle et placées sous fourreau jeu 30 %. Il sera prévu un robinet d arrêt général sur chaque départ. SUJETIONS DIVERSES : Coordination avec le Lot Gros œuvre. Suivant plans du dossier et P.E.E. pour alimentation : En attente dans la laverie. De l évier de la cuisine. Des appareils sanitaires du R.d.C. sauf WC. 4. PRODUCTION ET DISTRIBUTION D EAU CHAUDE SANITAIRE LOGEMENTS 4.1. GENERALITES L eau chaude sanitaire des logements sera réalisée par une installation solaire avec appoint électrique collectif. L installation sera composée des éléments principaux suivants : De capteurs solaires intégrés à la toiture tuile (pente 18, orientation SUD). D un module hydraulique de transfert avec liaison cuivrée jusqu aux panneaux comprenant : Pompes, échangeur à plaques, régulation, vase d expansion, vannes de réglage, pressostats, thermomètres, etc D un ballon de stockage. De ballons électriques pour l appoint. Un schéma de principe de l installation d'eau chaude sanitaire est joint en annexe du dossier. Les installations devront respecter les exigences du DTU (NF P ) concernant la réalisation des installations de capteurs solaires plans.15 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N BASES DES CALCULS METHODE DE CALCULS Les performances des installations solaires seront calculées selon la «méthode mensuelle d évaluation des performances thermiques des installations solaires» du CSTB DONNEES METEOROLOGIQUES Les calculs seront menés avec les valeurs de la station météorologique d AIX EN PROVENCE. Température extérieure ( C) : Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 7,4 8,5 11,1 13,1 17,5 21,4 23, , , DONNEES SUR L EAU Température eau froide ( C) : Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 14,2 14,8 16,1 17,1 19,3 21,2 22,4 22,5 20,1 18,5 15,8 14,5 Température d eau chaude sanitaire fixée à 60 C au départ de la production CONSOMMATION D EAU CHAUDE SANITAIRE Les besoins en eau chaude sanitaire sont déterminés sur une estimation moyenne de base de 35 l/jour (à 60 C) par logement (type studio d une personne, soit 4060 l/jour pour les 116 logements. Consommation moyenne journalière avec profil d utilisation : Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc16 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N CARACTERISTIQUES DES CAPTEURS Les paramètres relatifs aux capteurs solaires entrant dans le calcul sont ceux définis par la norme P Le rendement s exprime par la formule suivante : Q/ (Aa x Eng) = B K x (Tm Text) x Eng Avec : Q : puissance thermique utile Aa : Surface hors tout du capteur Eng : Eclairement énergétique du rayonnement global B : facteur optique du capteur (donné par le constructeur) K : Coefficient de perte global du capteur (donné par le constructeur) Tm : Température moyenne du capteur Text : Température extérieure Type de capteur : capteurs plans (AT du CSTB obligatoire). Taux de couverture annuelle minimum : 54 % Les panneaux en fonctionnement n excéderont pas une surcharge de 30 kg/m² de capteur VOLUME DE STOCKAGE Le volume de stockage solaire prévu est de 2500 litres, réalisé au moyen d un ballon de stockage vertical avec jaquette tôle MO. Constante de refroidissement = 0,081 Wh/(l.K.jour) RESULTATS MINIMUM A OBTENIR Les résultats ci-après ont été calculés sur la base des caractéristiques ci-avant. L entreprise devra réaliser la totalité des études d exécution sur logiciels agréés CSTB. Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Annuel Besoins en ECS à 60 (kwh) Apports solaires (kwh) Couverture solaire des besoins en ECS (%) 26,7 35,2 53,0 61,5 74,9 81,9 88,0 90,4 73,6 51,3 32,3 24,6 54,817 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N DESCRIPTION DES TRAVAUX CAPTEURS SOLAIRES Fourniture, pose et raccordement de capteurs solaires plans vitrés à revêtement hautement sélectif, vitrage en verre trempé, de type horizontaux constitués : D un cadre en aluminium résistant aux intempéries. D un isolant thermique de 60 mm de laine minérale. D une surface dépolie anti-éblouissement. De joints EPDM garantissant l étanchéité en évitant la formation de buée. De serpentins en cuivre méandre soudés par ultrasons et radiographie. Caractéristiques techniques : Superficie hors tout (m²): 2,30 Superficie d'entrée (m²): 2,00 Pression maximale de service (bar): 10 Poids à vide (kg): 41 Dimensions hors tout (m): 2099 x 1099 x 110 Facteur optique B (sans dimension): 0,82 Coefficient de transmission thermique globale (W/m2.K): 4,30 Marque : CHAFFOTEAUX & MAURY type ZELIOS SOLATTON 2.3 ou équivalent. Les capteurs seront titulaires d un avis technique du CSTB en cours de validité. Leur mise en œuvre respectera les prescriptions figurant dans l AT et les notices techniques du fabricant. Leur conception, leur disposition et leur raccordement devront leur permettre de se vidanger aisément, en totalité, lors des mises hors tensions de la pompe primaire. Les capteurs seront intégrés à la toiture tuile sur le versant SUD et inclinés à 18. L entrepreneur du présent lot doit toutes les suggestions de montages et se supportage des capteurs. Les capteurs seront raccordés en batteries en série parallèle par boucle de Tickelmann. Les batteries de capteurs seront raccordées aux collecteurs du circuit primaire en parallèle. Chaque batterie sera raccordée à ces collecteurs par l intermédiaire de flexibles permettant leur libre dilatation, d une vanne de réglage à l entrée, d une vanne d arrêt à la sortie et en point haut de purgeurs d air manuels.18 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N 18 Suivant plans du dossier et P.E.E. en toiture du bâtiment (surface totale = 28 x 2 m² = 56 m²) RESEAU PRIMAIRE Fourniture, pose et raccordement de canalisations de distribution d'eau glycolée (30 %) en tubes de cuivre pré-isolés par des coquilles de laines roche et protégées extérieurement par polyéthylène basse densité. Tous les raccords, tubes seront de produits manufacturés par le même fabricant, de diamètres appropriés en fonction des débits desservis déterminés en fonction de la puissance à distribuer. Les canalisations seront en cuivre. Les canalisations traversant des parois seront protégées, muni de manchettes de pénétration, permettant la libre dilatation des tuyaux qu'ils protègent. Le mode de pose sera conforme aux prescriptions du fabricant. Les assemblages seront assurés suivant les prescriptions du fabricant. Les raccords et manchons seront pré-isolés de la même manière que les tubes, aucune infiltration d eau ne devra atteindre l'isolant. Caractéristiques : L'isolation en volume non chauffé sera de classe 2 minimum au sens de la RT2005. Composants intégrés : La prestation inclut toutes les sujétions de pose et de raccordements, coudes, points fixes, lyres, barres de fixation, etc... Vanne d'isolement en départ de colonne ou de dérivation aller et vanne de réglage sur chaque retour. Suivant plans du dossier et P.E.E. pour les liaisons entre capteurs solaires et échangeur STATION SOLAIRE19 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N 19 Fourniture, pose et raccordement d une station solaire équipée des éléments suivants : Echangeur de chaleur fixé sur socle entièrement câblé (armoire électrique montée) avec régulation pré-montée. Pompe pour réseau primaire avec vanne de réglage, prise de pression et deux sondes. Pompe simple pour réseau secondaire avec deux sondes. Echangeur de type à plaques Inox AISI 316 L avec joints EPDM, raccordé en contre-courant. Il sera dimensionné selon les données suivantes : Puissance = 700 W/m² de surface utile de capteur. Circuit primaire : fluide antigel, débit égal à 50 l/h/m² et température d entrée = 55 C. Circuit secondaire : eau sanitaire, débit égal à 50 l/h/m² et température de sortie = 48 C. Les pompes seront de type simple, centrifuge monocellulaire, à moteur ventilé et équipées de garnitures adaptées au fluide véhiculé (eau glycolée pour le primaire et eau sanitaire pour le secondaire). Elles seront surdimensionnées de 10 % en tenant compte de la viscosité du fluide véhiculé. Caractéristiques principales : Pression de service maxi = bars. Température d utilisation = -25 C à +110 C. Alimentation : Mono 230 V/50 Hz. Le circulateur du circuit primaire sera équipé, en dérivation, d un manomètre de contrôle de sa pression. Marque ARISTON THERMO type SUN CONTACT ou équivalent. Suivant plans du dossier et P.E.E. en local production d eau chaude au sous-sol BALLON DE STOCKAGE Fourniture, pose et raccordement d un ballon de stockage en acier émaillé composé d une bride pleine et avec technologie PROTECH à anode en titane courant imposé modulant.20 Résidence étudiants «Les Estudianes» - Route de Galice PAGE N 20 La pression de service sur circuit primaire sera de 12 bars, pression d épreuve : 16 bars minimum. Certificat du fabricant à fournir. Il sera équipé de tous les piquages nécessaires à son bon fonctionnement en favorisant au maximum la stratification. Le piquage d entrée eau froide sera muni d une canne plongeante jusqu au fond du ballon pour permettre d éviter qu il constitue une zone «morte» propice au développement des bactéries et en particulier de la légionelle. Il sera équipé d un trou d homme et d un piquage sur le fond inférieur muni d une canne de vidange avec vanne accessible permettant d effectuer des chasses d eau périodiques. Le raccordement de ce piquage au réseau EU s effectuera par une tuyauterie flexible armé équipé d un raccord fileté du diamètre de la vanne. L ensemble sera posé sur support maçonné, à la charge du titulaire du présent lot formant un U afin d accéder au dispositif de vidage du ballon. Le ballon sera calorifugé par laine de roche et protégé avec une jaquette tôle MO. La constante de refroidissement du ballon sera au maximum de 0,081 Wh/(l.K.jour) Garantie cuve 5 ans et pièces 2 ans. Composants intégrés : Canalisations de raccordements en cuivre. Châssis et support. Thermomètre plongeur à cadran. Purgeur automatique. Soupape de sécurité sanitaire en bronze à membrane, 7 bars. Dispositif de décharge automatique vers égout en cas de surchauffe (T ballon > 90 C) Caractéristiques : Le ballon solaire aura une capacité de : 2500 litres Il sera équipé des piquages suivants : Un piquage EF, avec canne intérieure vers le bas. Une vidange. Un piquage départ ECS en partie supérieure. Un piquage raccordé à l échangeur : départ, partie inférieure. Un piquage raccordé à l échangeur : retour, partie médiane. Un piquage DN15 en partie médiane pour l installation d une sonde de température. Un piquage DN15 en partie supérieure pour l installation d un thermomètre. Marque : STYX type O BIO STOCKAGE 2500 L ou équivalent. Montrer encore
Lot N 13 : CHAUFFAGE GAZ- VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE - DPGF - page 1 LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE 1 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SOLAIRE 2 COMPTAGE 3 VENTILATION 4 PLOMBERIE SANITAIRE Plus en détail Contrat de maintenance NOTICE D ENTRETIEN DE L INSTALLATION SOLAIRE Exemple type
Contrat de maintenance NOTICE D ENTRETIEN DE L INSTALLATION SOLAIRE Exemple type 1 - PREAMBULE Cette notice s adresse au personnel qui aura à charge l entretien de l installation de production d eau chaude Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Création d'un espace périscolaire Et d'une nouvelle mairie A CUSE et ADRISANS Rue PATARD 25 680 CUSE et ADRISANS Lot n 3 Ventilation - Plomberie sanitaire Maître Plus en détail DOSSIER RESSOURCES. Dossier RESSOURCES. Session 2013. Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14
DOSSIER Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14 Maison de retraite Les Hortensias Générateur d air chaud, type SOMAT puissance estimée 400 kw et équipé d un brûleur fioul SIGMA. Cuve fioul acier de 3000 Plus en détail Lot n 6: Electricité - Chauffage électrique et VMC CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29
CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29 03.02 BASE DE CHOIX ET CALCUL...29 03.03 QUALITE DES INSTALLATIONS...29 03.03.01 Matériels...29 03.03.02 Installations électriques...30 Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. SALLE COMMUNALE ''DES HUTTES'' 18 Route de Chaillé Les Marais 85370 NALLIERS
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE! OBJET CHANTIER : CONSTRUCTION MAISON DE LA NATURE LIEU DU CHANTIER : SECTEUR DES JAYERES 38113 VEUREY-VOROIZE DESCRIPTIF PHASE D.C.E. LOT 4 PLOMBERIE - SANITAIRES Plus en détail D.P.G.F. D.C.E. Juin 2015. Reconstruction de la Salle Polyvalente
MAITRE DE L OUVRAGE Commune de Mairie 62170 Tél. : 03 21 1 46 56 E-mail : mairie.beaumerie@wanadoo.fr Reconstruction de la Salle Polyvalente D.C.E. Juin 2015 LOT PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE V.M.C. Décomposition Plus en détail Prestations Plomberie Sanitaires
Entretien et maintenance des installations techniques de l Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura Prestations Plomberie Sanitaires Sommaire 1. OBJET ET ÉTENDUE... 2 1.1 Nature des prestations... Plus en détail de faible capacité (inférieure ou égale à 75 litres) doivent être certifiés et porter la marque NF électricité performance.
Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F. Plus en détail MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE LA GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE-MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRES CLASSES MATERNELLE
DOSSIER DCE CCTP PLOMBERIE LOT N 011 PLOMBERIE mardi 20 octobre 2009 1/7 1 GENERALITES 1 1 Prescriptions générales Les entreprises sont tenues de se reporter pour tout ce qui est liaisons entre elles, Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière Plus en détail DEFINITION DES TRAVAUX...2
SOMMAIRE Page 1 1 DEFINITION DES TRAVAUX...2 1.1 LES LIMITES DE CES PRESTATIONS SONT :...2 1.1.1 Pour la distribution d'eau froide...2 1.1.2 Pour la distribution d'eau chaude sanitaire...2 1.1.3 Pour les Plus en détail COLLECTEURS SOLAIRES POUR INSTALLATIONS VERTICALES
30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS 30.1.1. Bloc-porte métallique coupe-feu 1 heure à un vantail Dépose de l ancienne porte inutilisée Bâti métallique en tôle d acier pliée de Plus en détail LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE
ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE PAGE N 1/12 LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE Plus en détail HYDROGAZ Bi-énergie. BALLON SOLAIRE ECS (SOLAIRE-GAZ) 1 000 À 3 000 Litres
HYDROGAZ Bi-énergie BALLON SOLAIRE ECS (SOLAIRE-GAZ) 1 000 À 3 000 Litres Grâce à la combinaison d un réchauffeur tubulaire démontable et d un équipement gaz monobloc à haut rendement, les ballons HYDROGAZ Plus en détail LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC
LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot n 06 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, Plus en détail PARTIE A - CHAUFFAGE / VENTILATION
LOT N 8 : CHAFFAGE / VENTI LATION / PLOMBERIE SANITAIRE N ART DESIGNATION DES OVRAGES QTE P.. P.. x Q PARTIE A - CHAFFAGE / VENTILATION 1 GENERALITES 1.1à 1.9.2 Pour mémoire PM 2 DONNEES TECHNIQES 2.1 Plus en détail LOT N 14 - PLOMBERIE
LOT N 14 - PLOMBERIE 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - les réseaux d'alimentation et de distribution eau froide Plus en détail LES DTU PLOMBERIE SANITAIRE
Roger Cadiergues MémoCad ns03.a LES DTU PLOMBERIE SANITAIRE SOMMAIRE ns03.1. Le cadre DTU plomberie ns03.2. Le cadre du DTU 60.1 actuel ns03.3. L application du DTU 60.1 actuel ns03.4. Le cadre du DTU Plus en détail LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES
LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles Plus en détail CHAPITRE 1 - GENERALITES - Mission exécution Ens 1 CHAPITRE 2 - BASES DES CALCULS. ens 2 0 - Tube PEHD en tranchée 0 DN50 ml 10 0
629 Logements ROBERTY DECAUVILLE 8413 LE PONTET Références au descriptif U Quantités Prix Produits Les quantités sont obligatoirement à vérifier sous la responsabilité de l'entreprise. CHAPITRE 1 GENERALITES Plus en détail SOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS 15 PERCEMENTS 16 SAIGNÉES SCELLEMENTS FRAIS DIVERS D'INTERVENTION DE DÉPANNAGE RECONNAISSANCE DES TRAVAUX Plus en détail Construction d'un bâtiment de 4 logements collectifs à Joucas (84) DPGF lot 11 - Plomberie CCTP Description Type Qt Unitaire H.T. Total HT 1 OBJET PM
1 OBJET PM 2 GENERALITES 2.6.5 Renseignements et documents à fournir 2.6.5.2 Avant exécution Selon CCTP ENS 2.6.5.4 A la réception Selon CCTP ENS 1 2.6.8 Protection des ouvrages ENS 1 2.6.10 Contrôles Plus en détail Eau chaude sanitaire FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE Eau chaude sanitaire 2 5 6 6 CONNAÎTRE > Les besoins d eau chaude sanitaire > Les modes de production > La qualité de l eau > Les réseaux de distribution > La température de l eau REGARDER Plus en détail AMÉNAGEMENT DE BUREAUX AU 1 ETAGE, AMENAGEMENT D'ARCHIVES AU SS ET REFECTION DES FACADES DU SIEGE SOCIAL CCAF
1408 AMÉNAGEMENT DE BUREAUX AU 1 ETAGE, AMENAGEMENT D'ARCHIVES AU SS ET REFECTION DES FACADES DU SIEGE SOCIAL CCAF 14 rue de Lesquerde 66 220 SAINT PAUL DE FENOUILLET Maître d'ouvrage Architecte COMMUNAUTÉ Plus en détail Procédure adaptée article 28 et suivants du Code des Marchés Publics.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE. PERSONNE PUBLIQUE : MAIRIE D HAILLICOURT OBJET DU MARCHE : Rénovation Plomberie/Sanitaire/Chauffage au Presbytère. PROCEDURE Plus en détail LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION
AMENAGEMENT D UNE SALLE DE REUNION ASSOCIATIVE PLACE DU 1 ER MAI 63200 MENETROL LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION Dossier Projet CM/FP N 12-10-6681 Maître d ouvrage MAIRIE Maître d œuvre Xavier Plus en détail Travaux d Aménagement de la Mairie
Maître d'ouvrage COMMNE DE FRESNAY L EVÊQE 3, Rue de la Mairie 28 310 FRESNAY L EVÊQE Travaux d Aménagement de la Mairie 3, Rue de la Mairie 28 310 Fresnay l Evêque Phase PRO - DCE Lot n 5 : CHAFFAGE VENTILATION Plus en détail Arcoa 2. Pompe à chaleur monobloc inverter. Chauffage / ECS. tarifs p. 132. Chauffage / ECS en logement > pompes à chaleur
en logement > pompes à chaleur 113 Fonctionnement air/eau réversible Puissance De 6 à 24 kw Technologie Inverter Modulation de 30 à 140 % Gaz frigorifique R410 a Arcoa 2 Pompe à chaleur monobloc inverter Plus en détail Sommaire. Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire
Sommaire 1. Généralités 7 2. Réseaux d alimentation d eau dans les bâtiments 8 2.1 Généralités 8 2.2 Dimensionnement du réseau d alimentation - Méthode générale 8 2.2.1 Principes généraux 8 2.2.2 Données Plus en détail C.C.T.P. PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE L Entrepreneur : Le Maître Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD)
Thierry Gallauziaux David Fedullo La plomberie Deuxième édition 2010 Sommaire Sommaire Les bases de la plomberie Les matières synthétiques...16 Les dangers du gaz et de l eau...16 La plomberie...9 L eau...10 Plus en détail Les différentes architectures des réseaux bouclés Notions de dimensionnement L équilibrage Quelques exemples de défauts de conception
Page 1 sur 6 Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise Nom élève:.. Entreprise: Nom et fonction du professeur:. Dates de stage:.. Zone de compétence: Zone Plus en détail RELEVE TECHNIQUE PARTIE COMMUNE
Rue de la Mouillère - 25 000 Besançon MAITRE D OUVRAGE Reynaud Immobilier Services 22 Bis Rue de Dole 25 000 BESANCON Tél. :03.81.61.94.84 Fax : 03.81.61.95.80 E-Mail : contact@reynaud-immobilier.com RELEVE Plus en détail Construction d un bâtiment industriel de type atelier relais 01500 CHATEAU GAILLARD. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.
Communauté de Communes de la Plaine de l Ain 143 rue du Château 01150 CHAZEY SUR AIN Construction d un bâtiment industriel de type atelier relais 01500 CHATEAU GAILLARD Décomposition du Prix Global et Plus en détail Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES. Communauté Rurale des Monts de Flandre
Communauté Rurale des Monts de Flandre Réhabilitation d une travée de bâtiment industriel en bureau D P G F Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES Maître d Ouvrage Maîtrise d Œuvre V1.1 - Avril 2011 Communauté Rurale Plus en détail Procédés de traitement des eaux chaudes sanitaires par addition de produits
Commission chargée de formuler des Avis Techniques Groupe spécialisé n 19 Traitement des Eaux Procédés de traitement des eaux chaudes sanitaires par addition de produits Cahier des Prescriptions Techniques Plus en détail DTUs & Documents d'aide à la maintenance et à la conception des installations intérieur de distribution d eau
DTUs & Documents d'aide à la maintenance et à la conception des installations intérieur de distribution d eau olivier.correc@cstb.fr Nouveaux Documents Techniques Unifiés DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour Plus en détail Géothermie CIAT : Ageo et Ageo caleo. Nouvelles performances nouveau nom Aurea devient Ageo. une gamme complète pour ceux qui veulent le meilleur
16 pompes à chaleur de 7 à 36 Géothermie CIAT : Nouvelles performances nouveau nom Aurea devient et caleo une gamme complète pour ceux qui veulent le meilleur Nouveau design Haute température pour la rénovation Plus en détail R ÉSEAUX D EAU INTÉRIEURS DANS
R ÉSEAUX D EAU INTÉRIEURS DANS L E S I M M E U B L E S D H A B I T A T I O N ELEMENTS D'AIDE A LA CONCEPTION ENSEMBLE POUR UN SERVICE DE QUALITÉ Gestionnaire du service public de l eau et de l assainissement Plus en détail LOT N 7 CHAUFFAGE GAZ - VMC PREAMBULE
EXTENSION DE 2 CLASSES + PREAU - ÉCOLE THIMERT-GATELLES DCE janv 2011 Lot 7/1 LOT N 7 CHAUFFAGE GAZ - VMC PREAMBULE : L'entreprise établira son offre en 2 parties distinctes : 1 Tranche ferme : Préau : Plus en détail Lot n 9. plomberie sanitaire CCTP. construction d'une maison d'habitation. impasse de la Vague. 85340 Olonne-sur-Mer
construction d'une maison d'habitation impasse de la Vague 85340 Olonne-sur-Mer MAITRE D'OUVRAGE Allain Stéphane M. et Mme impasse des Vagues 85340 Olonne-sur-Mer ARCHITECTE : Deschamp Frédéric 9 Quai Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
Vesoul, le 04 juillet 2012 OPH DE HAUTE SAONE 26 RUE FLEURIER 70000 VESOUL --------------------------------------------------- OPERATION --------------------------------------------------- RENOVATION DE Plus en détail ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES
ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES BEG ROHU 56510 SAINT PIERRE QUIBERON RENOVATION DES VESTIAIRES-SANITAIRES CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE C.D.P.G.F. LOT N 7 PLOMBERIE Plus en détail GMP Standard GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION. Groupe de Maintien de Pression GMP Standard GMP Eau-surchauffée Vacuopress Maxipress - Minipress
GMP Standard GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION Groupe de Maintien de Pression GMP Standard GMP Eau-surchauffée Vacuopress Maxipress - Minipress LES AVANTAGES La directive européenne des équipements sous pression Plus en détail Chauffe-eau Notice Technique
Présentation du chauffe-eau 1 - Tubulure de puisage en acier inoxydable 2 - Protection intérieure par émaillage 3 - Résistance stéatite 4 - Générateur de courant (technique Thermor) 5 - Anode active en Plus en détail Maître d ouvrage MAIRIE DE GUIPAVAS PLACE ST ELOI 29490 GUIPAVAS PLOMBERIE-SANITAIRE-CHAUFFAGE
REALISATION DE BUREAUX, REFECTION DE VESTIAIRES DE LA SALLE N 2. MISE EN SECURITE ET ACCESSIBILITE DE LA SALLE N 2, DE LA SALLE D EXPRESSION CORPORELLE ET DE LA SALLE DE COMBAT. Maître d ouvrage MAIRIE Plus en détail Ballons. et bouteilles. ballons
Ballons Bouteilles de mélange / Ballons tampon... 26 à 27 Ballons : - Stockeurs chauffage... 28 - Stockeurs & échangeur E.C.S.... 29 à 30 - Stockeurs E.C.S... 3 Résistances et réchauffeurs... 32 Bouteilles Plus en détail PLOMBERIE / SANITAIRES
SAINT QENTIN - Aménagement d'une crèche N DESIGNATION D MATERIEL té Qté 1 EA FROIDE PLOMBERIE / SANITAIRES NITAIRE 1.1 BRANCHEMENT Vanne d'arrêt Filtre avec isolement Disconnecteur Compteur à impulsion Plus en détail LOT N 10 : CHAUFFAGE VENTILATION
Maître d'ouvrage Février 2011 Ville du CODRAY 32, rue du Gord 28630 LE CODRAY - o O o - Construction d un restaurant scolaire Groupe scolaire «Léonard de Vinci» Rue des Chaises 28630 LE CODRAY LOT N 10 Plus en détail Auréa. Auréa Système. Les solutions solaires. Chauffe-Eau Solaire. Combiné Solaire Pulsatoire 90% Système solaire auto-vidangeable
Les solutions s pour l Eau Chaude ou le Chauffage Auréa Chauffe-Eau Solaire N 0-7S84 F Système auto-vidangeable et ANTI-SURCHAUFFE Avec Auréa PAC 90% Jusqu à d énergie Gratuite pour votre ECS Auréa Système Plus en détail LIFTSON M-LIX L. MODULES DE RELEVAGE Eaux usées domestiques 50 Hz Conforme à la norme EN 12050-1 PLAGES D UTILISATION APPLICATIONS AVANTAGES
PLAGES D UTILISATION Débits jusqu à : 40 m 3 /h Hauteurs mano. jusqu à : 22 m Température maxi eau: + 3 à 40 C Granulométrie : 45 mm Arrivée collecteur : DN 40/50/100/150 Refoulement : DN 80 Event : DN Plus en détail Quantité proposée TOTAL.
CCTP Mars 2015 - Page 2/12 1 - DESCRIPTION D PROJET Pour mémoire PM 0,00 TOTAL DESCRIPTION D PROJET 0,00 Euros HT 2 - INTERVENTIONS PREALABLES 21 - Principe général Pour mémoire PM 0,00 PRINCIPE GENERAL Plus en détail Le chauffe eau à accumulation électrique
Le chauffe eau à accumulation électrique I) Composition d un chauffe eau électrique Leurs constitutions sont sensiblement les mêmes entre chaque fabriquant : Habillage Départ eau chaude Isolant Cuve Anode Plus en détail DESSIN D1 Séquence 17
MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX, ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX SERVICE MAINTENANCE Plus en détail F i c h e c o m m e r c i a l e. Chauffage / ECS. système de production ecs avec capteur solaire et pompe à chaleur électrique haute température
F i c h e c o m m e r c i a l e Chauffage / ECS système de production ecs avec capteur solaire et pompe à chaleur électrique haute température 2 chauffage / ECS > logements collectifs > production d ECS Plus en détail COMMUNE DE MILLANÇAY «EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE ET BUREAUX» Rue des hauts châteaux 41200 MILLANÇAY SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE
COMMUNE DE MILLANÇAY «EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE ET BUREAUX» Rue des hauts châteaux 41200 MILLANÇAY Lot n 07 - Chauffage MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail Lot n 8 Plomberie, sanitaire et chauffage.
1 Lot n 8 Plomberie, sanitaire et chauffage. Documents de référence. 1 D.T.U applicables au présent lot. D.T.U n 60.1 Pour les travaux de plomberie et sanitaire. D.T.U n 60.2 pour les évacuations des E.U Plus en détail Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY
Monneren le 04 avril 2014 Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY Agrandissement et réhabilitation de la mairie COLLIGNY LOT N 08 VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU PRIX Plus en détail Bepac eau chaude sanitaire à capteur sol. Bepac. Ecs 300LT CAPTEUR SoL
Ecs 300LT CAPTEUR SoL 1 Pose du Capteur Manuel d installation et utilisation Le capteur se pose à 80 cm de profondeur, il doit être installé dans le sol et sera recouvert de terre.(tolérance du terrassement Plus en détail DOSSIER RESSOURCES. Dossier RESSOURCES. Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 12. 1406-TIS T Session 2014
DOSSIER Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 12 1 Synoptique de principe Chaufferie 8 7 5 2 6 3 4 Durée : 4h Coefficient : 3 Page 2 / 12 Plan d implantation Conduits de ventilation et de chauffage. Durée Plus en détail CHAUFFAGE URBAIN CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR SCDC. VERSION C du 03/07/2013 Rédaction : A.
CHAUFFAGE URBAIN SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR SCDC CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR VERSION C du 03/07/2013 Rédaction : A. SIEBENBOUR SOMMAIRE Plus en détail COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE COLMAR. COLMARIENNE DES EAUX 18, Rue Edouard Bénès - 68027 COLMAR Cedex
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE COLMAR COLMARIENNE DES EAUX 18, Rue Edouard Bénès - 68027 COLMAR Cedex CCTP Renouvellement de l armoire électrique de la station de relevage Belfort Plus en détail Le Module thermique d appartement de l étude au dimensionnement
Le Module thermique d appartement de l étude au dimensionnement Une Module Thermique d Appartement permet la mise à disposition de chauffage pour l habitation et la production d eau chaude. Un réseau de Plus en détail I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON
I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON LOCAUX VESTIAIRES- SANITAIRES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES LOT N 2 : STRUCTURE MODULAIRE Le 28 août 2014 GÉNÉRALITÉS Le présent Cahier des Clauses Plus en détail DOSSIER RESSOURCES EP1 PREPARATION D ACTIVITES PROFESSIONNELLES BEP INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES
BEP INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES EP1 PREPARATION D ACTIVITES PROFESSIONNELLES DOSSIER RESSOURCES Ce dossier comporte 10 pages format A3 numérotées de 1/10 à 10/10 Session EP1 2012 Plus en détail T.Flow Activ Modulo. Notice de Montage. Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo. www.aldes.
Notice de Montage T.Flow Activ Modulo Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo 11023718/A - RCS 956 506 828 - Imprimé en France/Printed in France Plus en détail Cahier des clauses techniques Particulières
Cahier des clauses techniques Particulières REMPLACEMENT DES GENERATEURS GAZ LOT N 1 secteur 401 - Fleury Les Aubrais (45400) : HP 0506-17 et 19 rue Gabriel Péri 12 logements collectifs LOT N 2 - secteur Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME BOIS ENERGIE 41 250 BRACIEUX Lot n 08 Sanitaires, MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail Mutualité Sociale Agricole 17, avenue André Malraux 57000 METZ
Monneren le 03/12/2014 Mutualité Sociale Agricole 17, avenue André Malraux 57000 METZ REAMENAGEMENT DES LOCAUX RDC ET R+4 METZ LOT N 8 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU Plus en détail REHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ----------- BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ---------- REHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY DESCRIPTIF LOT 07 : PLOMBERIE SANITAIRE MODE D'EXECUTION Plus en détail LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS
LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS 4.A. OBJET DES TRAVAUX Les travaux prévus au présent lot concernent tous les ouvrages de Menuiseries extérieures, intérieures et de faux plafonds, Plus en détail Gammes Osily Cooling
Gammes Osily Cooling - Ventilation - Climatisation : mobile, mono split, multi split - Pompe a chaleur piscine - Aspiration centralisée - Chauffe eau électrique VENTILATION VENTILATION : Simple Flux - Plus en détail DESCRIPTIF BUREAUX (BATIMENTS D ET E) NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE
DESCRIPTIF BUREAUX (BATIMENTS D ET E) NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE Notice descriptive sommaire 1 1. CONCEPTION DU BATIMENT Locaux à usage de bureaux assujettis au code du Travail et ERP 5 ème catégorie Plus en détail Complément 5. label promotelec performance évolutions & mises à jour du cahier des prescriptions techniques PRO 1248-10 (septembre 2012)
Sommaire des mises à jour Mise à jour du processus d attribution...3 Mise à jour de la surface de référence pour les calculs thermiques en construction...3 Mise à jour pour tous système...4 Mise à jour Plus en détail 3.31 BDPGF Lot 13 Chauffage Ventilation Plomberie
Référence: 1047 REI Maître d'ouvrage: Communauté de Haute Provence Mairie de Mane, Hôtel de ville 04300 MANE Site: Bd de la Tuillerie 04110 REILLANNE : POLE ENFANCE DE REILLANNE Phase: 3. PRO / DCE 3.31 Plus en détail LOT N 5 PLOMBERIE - ELECTRICITE
PLOMBERIE - SANITAIRE 1 GENERALITES 11 PRESCRIPTIONS GENERALES 11 1 TEXTES GENERAUX Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents aux corps d état concernés par la Réfection Plus en détail Récupérateurs de chaleur thermodynamiques. Chauffez gratuitement votre eau grâce à vos groupes frigorifiques
Récupérateurs de chaleur thermodynamiques Chauffez gratuitement votre eau grâce à vos groupes frigorifiques Stop au gaspillage! La consommation d énergie des chauffe-eaux représente une part croissante Plus en détail Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l académie de Montpellier pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.
Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l académie de Montpellier pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, Plus en détail Le chauffe-eau solaire : un acte citoyen simple, économe et écologique
Le chauffe-eau solaire : un acte citoyen simple, économe et écologique L énergie solaire est une source de chauffage propre, gratuite et inépuisable. Elle permet la préservation des ressources naturelles Plus en détail Soltherm 2014. Valable pour les travaux faisant l objet d une facture finale datée au plus tôt le 1 er juin 2014.
Soltherm 2014 Annexe technique à partir du 1 er juin 2014 Valable pour les travaux faisant l objet d une facture finale datée au plus tôt le 1 er juin 2014. Ce document doit être complété et signé par Plus en détail Devis Estimatif - Projet de maisons en bois - Estimatif des trvaux de maçonnerie et de second oeuvre
L'estimation ci-après est établie suivant les plans du modèle "ANCA". Les prix sont donnés à titre indicatif et représentent le marché moyen en Ile de France à ce jour. Ils ne peuvent représenter une valeur Plus en détail Ce préparateur est équipé d une protection de cuve
A T T E N T I O N Ce préparateur est équipé d une protection de cuve Pour que cette protection soit active, il est impératif de raccorder le câble d alimentation de l ACI, fourni avec tous les ballons, Plus en détail Kit PLANCHER CHAUFFANT SUNAMBIANCE PILOTE Réf. PC SP
Kit PLANCHER CHAUFFANT SUNAMBIANCE PILOTE Réf. PC SP Document n 1179-1~0IKI0250 12/05/2004 FR Notice de référence A conserver par l utilisateur pour consultation ultérieure Présentation du matériel Instruction Plus en détail SET - Préparateur instantané ECS
SET-60-70-80-100-120 Module pour la préparation instantanée d eau chaude sanitaire avec structure autoportante Système complet plug and play pour le transfert de chaleur depuis un accumulateur thermique Plus en détail SCI SAPHIR. Extension et restructuration de l EHPAD «Résidence du Pyla sur Mer»
Département de la Gironde SCI SAPHIR 7 Allée de la Chapelle 33115 LE PYLA SUR MER Extension et restructuration de l EHPAD «Résidence du Pyla sur Mer» Architecte Maître d'œuvre BET Structure BET Fluides Plus en détail BALLON TAMPON NBTAE - AVEC CUVE E.C.S.
ATTENTION : Il est très important de remplir d abord le ballon interne pour l eau chaude sanitaire (la cuve E.C.S.) en le portant à une pression de 6 bars (maximum), et de remplir ensuite le réservoir Plus en détail Fagor. chauffe-eau électriques à accumulation GAMMES DE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES À RÉSISTANCES THERMO-GAINÉES DE 75 À 200 LITRES
Fagor chauffe-eau électriques à accumulation GAMMES DE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES À RÉSISTANCES THERMO-GAINÉES DE 75 À 200 LITRES 8 9 Résistances hors d eau de grande fiabilité et faciles à remplacer Résistances Plus en détail DOSSIER EVACUATION DES EAUX USEES
DOSSIER EVACUATION DES EAUX USEES DEFINITIONS DISPOSITIONS GENERALES SCHEMA DE RACCORDEMENT DIMENSIONNEMENT DES RACCORDEMENTS D APPAREILS 1 Les eaux usées sont d une manière générale les eaux qui, ayant Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ( C C T P )
Maître d Ouvrage COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CROSSEY 134 Rue de la Mairie 38960 SAINT ETIENNE DE CROSSEY Tél : 04 76 06 00 11 - Fax : 04 76 06 00 73 Mise en accessibilité des toilettes publiques et d une Plus en détail COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE 4 Route de Notre Dame de la Gorge 74170 LES CONTAMINES MONTJOIE Tél : 04.50.47.04.24. Devis
COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE 4 Route de Notre Dame de la Gorge 74170 LES CONTAMINES MONTJOIE Tél : 04.50.47.04.24 Devis Marché passé selon la procédure adaptée (Article 28 du Code des marchés publics) Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back