Source: http://docplayer.es/14547075-Plan-de-control-de-calidad.html
Timestamp: 2019-01-23 14:48:27
Document Index: 52748982

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 5']

Enrique Prado Vidal
2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Obra CENTRO CIVICO ZABALGANA SECTOR 5; ZABALGANA / VITORIA-GASTEIZ Fecha Junio de 2012 Autor JOSE RAMON HURTADO MENDOZA Arquitecto Técnico
3 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ÍNDICE INTRODUCCIÓN NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR VALORACIÓN ECONÓMICA JOSE RAMON HURTADO [ 1 ] ARQUITECTO TECNICO
4 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Proyecto Autor del proyecto Promotor Autor del Plan de Control de Calidad CENTRO CIVICO ZABALGANA JAVIER MAYA / ESTELA ARTECHE EXM. AYUTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ JOSE RAMON HURTADO Presupuesto de ejecución material ,18 INTRODUCCIÓN El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la Edificación CTE y en el Decreto 238/1996 de 22 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto. Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los siguientes apartados: - INTRODUCCIÓN - NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD - CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR - VALORACIÓN ECONOMICA - PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del comienzo de la obra se dará traslado del Plan de Control de Calidad a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como la documentación derivada de las labores de dicho control. La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control. Finalmente para la expedición del Certificado Final de Obra se presentará, en su caso, en el Colegio Oficial correspondiente el Certificado de Control de Calidad siendo preceptivo para su visado la aportación del Libro de Control de Calidad. Este Certificado de Control de Calidad será el documento oficial garante del control realizado. JOSE RAMON HURTADO [ 2 ] ARQUITECTO TECNICO
5 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: - CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). -Ahorro de energía (HE). -Protección frente al ruido (HR). -Salubridad (HS). -Seguridad contra incendio (SI). -Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). -Seguridad estructural (SE) -acciones -cimientos -acero -fábricas -madera - INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). - NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). - INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08). - REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS). - REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). - REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL (RIF). - REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). - REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). - DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). - REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI). - REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI). - CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. - REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR). - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75). - INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE HORMIGON. (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS) - NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES. - NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. JOSE RAMON HURTADO [ 3 ] ARQUITECTO TECNICO
6 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y accesibilidad, higiene, salud y protección del medio ambiente, protección contra el ruido y ahorro de energía y aislamiento térmico, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán de la Declaración CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaración de Prestaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 2.- Condiciones del proyecto Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. JOSE RAMON HURTADO [ 4 ] ARQUITECTO TECNICO
7 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 3.- Condiciones en la ejecución de las obras Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras. b) control de ejecución de la obra c) control de la obra terminada Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: a) el control de la documentación de los suministros. b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. c) el control mediante ensayos Control de ejecución de la obra Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa Control de la obra terminada En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 4.- Documentación del control de la obra El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. JOSE RAMON HURTADO [ 5 ] ARQUITECTO TECNICO
8 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 5.- Certificado final de obra En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. Control de Ejecución de la Estructura Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la estructura de hormigón, en su Capítulo XVII, Control de la ejecución, se realizará según lo siguiente: El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción. El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura. Este último, contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo establecido en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura. La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para ello, la Dirección Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas, para aquéllos procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura, así como, en su caso, los procedimientos de autocontrol de éste. JOSE RAMON HURTADO [ 6 ] ARQUITECTO TECNICO
9 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 1. Condiciones generales de recepción de los productos 1.1. Código Técnico de la Edificación Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y c) el control mediante ensayos, conforme al artículo Control de la documentación de los suministros. 1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella Control de recepción mediante ensayos. 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas. JOSE RAMON HURTADO [ 7 ] ARQUITECTO TECNICO
10 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el resto), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: - sobre el producto, o - en una etiqueta adherida al producto, o - en el embalaje del producto, o - en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o - en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: - Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3. - Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. JOSE RAMON HURTADO [ 8 ] ARQUITECTO TECNICO
11 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (letcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). c) Control de recepción mediante ensayos: Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo registrado o por ENAC Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen Documentación de identificación y garantía -Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado -Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física Documentación de cumplimiento de características técnicas mínimas Productos con marcado CE (1) Productos sin marcado CE (2) Documentación necesaria Documentación complementaria -Etiquetado del marcado CE -Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones -Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C (3). 3 -Certificado de control de producción en fábrica emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 2 o 2+ -Certificado CE de conformidad emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+ -Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto) Productos tradicionales Productos innovadores -Marcas de conformidad a norma (norma antigua) -Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) Evaluación técnica de la idoneidad mediante: -Documento de Idoneidad técnica DIT -Documento de adecuación al uso DAU Otros -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio documentos (1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad. (2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un periodo de validez. (3) S.E.C.= Sistema de Evaluación de Conformidad. JOSE RAMON HURTADO [ 9 ] ARQUITECTO TECNICO
12 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 1.5. Aceptación y rechazo Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación, demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado por los fabricantes o suministradores en la documentación que acompañará a productos, equipos y sistemas. La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de Calidad. Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 2. Relación de productos con marcado CE Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. JOSE RAMON HURTADO [ 10 ] ARQUITECTO TECNICO
13 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR JOSE RAMON HURTADO [ 11 ] ARQUITECTO TECNICO
14 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PCC ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN HORMIGON (EHE 08) OBRA CENTRO CIVICO ZABALGANA - VITORIA-GASTEIZ Identificación de Hormigones Tipo Tipificación s/ehe Zona de empleo Nivel de garantía Armado HA-30/B/20/IIa+Qa ZAPATAS Armado HA-30/B/20/IIa+Qa VIGAS APOYO Y RIOSTRAS Armado HA-30/B/20/IIa+Qa MUROS PORTANTES Armado HA-30/B/20/IIa+Qa MUROS CONTENCION Armado HA-25/B/20/I PILARES Armado HA-25/B/20/I FORJADOS, LOSAS Armado HA-25/B/20/IIa SOLERAS (1) Art (2) Art (3) Atr Distintivo s/ apartado 6 anejo 19 o sin distintivo Distintivo s/ apartado 6 anejo 19 o sin distintivo Distintivo s/ apartado 6 anejo 19 o sin distintivo Distintivo s/ apartado 6 anejo 19 o sin distintivo Distintivo s/ apartado 6 anejo 19 o sin distintivo Distintivo s/ apartado 6 anejo 19 o sin distintivo Distintivo s/ apartado 6 anejo 19 o sin distintivo Modalidad de control Amasa das por Lote Estadístico 3 Estadístico 3 Estadístico 3 Estadístico 3 Estadístico 3 Estadístico 3 Estadístico 3 Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art ) Tipo de elementos estructurales Macizos (zapatas, Límite superior (*) Elementos a compresión ( Elementos a flexión (Vigas, forjados encepados, Pilares, pilas, muros de hormigón, tableros de puente, estribos de portantes, pilotes) muros de contención) puente, bloques) Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana Superficie construida 500 m m2 - Número de plantas (*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas) Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2 Relación de Ensayos / Pruebas Ensayos de Control- Ref HORMIGON (EHE 08) Resistencia a 1 compresión Ensayo de consistencia 2 (cono de abrams) Ensayo de consistencia 3 (escurrimiento) Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva UNE-EN :2003 SE + EHE Art EHE-2008 UNE-EN :2006 SE + EHE Art EHE-2008 UNE 83361:2007 SE + EHE-2008 Art EHE-2008 Frecuencia facultativa Control de Recepción (ensayos y pruebas) Tipo Unidad de Obra Nº Plantas/ Dias Volumen Tiempo Superficie Nº Nº Ensayos Hormigonado (m3) (semanas) (m2) Lotes /Amasadas 1 2 Armado ZAPATAS 1153,92 0 0, Armado VIGAS APOYO Y RIOSTRAS 229,64 0 0, Armado MUROS PORTANTES 2117,94 0 0, Armado MUROS CONTENCION 87,39 0 0, Armado PILARES 0, , JOSE RAMON HURTADO [ 12 ] ARQUITECTO TECNICO
15 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Armado FORJADOS, LOSAS 0, , Armado SOLERAS 0, , TOTAL ENSAYOS A REALIZAR Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del hormigón se programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008 JOSE RAMON HURTADO [ 13 ] ARQUITECTO TECNICO
16 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PCC ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADURAS NORMALIZADAS <300t (EHE 08) OBRA CENTRO CIVICO ZABALGANA - VITORIA-GASTEIZ Identificación del Producto SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES MALLAS ELECTROSOLDADAS 1 ME 20 X 30 Ø 5.5 B 500 T / MALLAS ELECTROSOLDADAS 2 ME 15 X 15 Ø 8.8 B 500 SD / MALLAS ELECTROSOLDADAS 3 ME 15 X 15 Ø 6.6 B 500 T / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control MALLAS ELECTROSOLDADAS MALLAS ELECTROSOLDADAS MALLAS ELECTROSOLDADAS ME 20 X 30 Ø 5.5 B 500 T Si Si Si Si ME 15 X 15 Ø 8.8 B 500 SD Si Si Si Si ME 15 X 15 Ø 6.6 B 500 T Si Si Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control Norma Sección equivalente y desviación masa Geometría del corrugado Doblado- Desdoblado(doblado simple alternativo) 4 Ensayo de tracción Alargamiento de rotura Alargamiento bajo carga máxima Carga de despegue (arrancamiento del nudo) UNE -EN ISO :2003 UNE -EN ISO :2003 UNE -EN ISO :2003 UNE -EN ISO :2003 UNE -EN ISO :2003 UNE -EN ISO :2003 UNE -EN ISO :2003 DBs de aplicación SE + EHE SE + EHE SE + EHE SE + EHE SE + EHE SE + EHE SE + EHE UNE -EN ISO SE + EHE- 8 Geometría del panel 1: (1) Aceros sin distintivos de calidad o marcado CE (2) Series: Fina Ø <= 10mm. Media Ø de 12 a 20 mm. Gruesa Ø >= 25 mm. (3) Por Ø y fabricante Frecuencia prescriptiva 2/ 40t de un mismo suministrador, fabricante y serie (2) 2/ 40t de un mismo suministrador, fabricante y serie (2) 2/ 40t de un mismo suministrador, fabricante y serie (2) 1/ 40t (<300t) 1/ 40t (<300t) 1/ 40t (<300t) 2/40t 4/40t Frecuencia facultativa Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes Ref.Ensayos ME 20 X 30 Ø 5.5 B 500 T ME 15 X 15 Ø 8.8 B 500 SD ME 15 X 15 Ø 6.6 B 500 T TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: Las armaduras normalizadas con distintivo de calidad s/ art.81.1 EHE-08 se podrán eximir de ensayos para comprobaciones experimentales. JOSE RAMON HURTADO [ 14 ] ARQUITECTO TECNICO
17 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PCC ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADURA ELABORADA Y FERRALLA ARMADA (EHE 08) OBRA CENTRO CIVICO ZABALGANA - VITORIA-GASTEIZ Identificación del Producto TIPO DE ACERO TIPO SOLDADURA TIPO BARRA ARMADURA ELABORADA / / ARMADURAS FORJADO Y LOSAS Sin Soldadura Barras Rectas FERRALLA ARMADA / / ARMADURAS PILARES Y VIGAS Soldadura Resistente Barras Rectas Exigencia Documental de Control de Recepción Producto Mar.CE Dis.Cal.Ferralla Control Dis.Cal.Acero / ARMADURAS FORJADO Y LOSAS No Si / ARMADURAS PILARES Y VIGAS No Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control Norma 1M Ensayo de tracción UNE -EN ISO :2003 2M Alargamiento de rotura UNE -EN ISO :2003 3M 4M Alargamiento bajo carga máxima Doblado simple (ó Doblado - Desdoblado) UNE -EN ISO :2003 UNE -EN ISO :2003 5A Geometría del corrugado UNE -EN ISO :2003 6A 7G 8G Altura de corruga (acero certificado según anejo C de la UNE-EN 10080) Geometría de la armadura elaborada Geometría de la ferralla armada UNE -EN ISO :2003 S/ EHE-2008 Art S/ EHE-2008 Art DBs de aplicación SE + EHE SE + EHE SE + EHE SE + EHE SE + EHE SE + EHE SE + EHE SE + EHE Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa JOSE RAMON HURTADO [ 15 ] ARQUITECTO TECNICO
18 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes Ref.Ensayos M ARMADURAS PILARES Y VIGAS M ARMADURAS FORJADO Y LOSAS TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: Comprobación instalaciones de ferralla (obligatorio para instalación en obra) JOSE RAMON HURTADO [ 16 ] ARQUITECTO TECNICO
19 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PCC ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN FORJADOS UNIDIRECCIONALES (EHE 08) OBRA CENTRO CIVICO ZABALGANA - VITORIA-GASTEIZ Identificación del Producto SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES PRELOSAS PRELOSAS Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control PRELOSAS PRELOSAS Si Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control- DBs de Norma BOVEDILLAS aplicación 1 Características UNE 41167:89 (h) / 66020:90 ( geométricas c) SE + EHE 2 Resistencia a flexión UNE 67037:98 (h y c) / 53981:98 (p) SE + EHE 3 Resistencia a compresión* UNE 41172:89 (h) / 67038:86 (p) SE + EHE Frecuencia prescriptiva Frec. facultativa 4 Reacción al fuego (p) UNE EN :2002 SE + EHE 5 Expansión por humedad ( c) UNE 67036:99 SE + EHE Ref Ensayos de Control - DBs de Frecuencia Frec. Norma VIGUETAS aplicación prescriptiva facultativa 6 Características goemétricas (v) s/ EHE-2008 DB - SE Ref Ensayos de Control - LOSAS DBs de Frecuencia Frec. Norma ALVEOLARES aplicación prescriptiva facultativa 7 Características goemétricas (L) s/ EHE-2008 DB - SE * Sólo para piezas colaborantes **Si no dispone de garantía documental ( h ) Bovedilla de hormigón ( c ) Bobedilla cerámica ( p ) Bovedilla de poliestireno ( V ) Vigueta ( L ) Losa alveolar Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes Ref.Ensayos TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: JOSE RAMON HURTADO [ 17 ] ARQUITECTO TECNICO
20 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PCC ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ELEMENTOS PREFABRICADOS (EHE 08) OBRA CENTRO CIVICO ZABALGANA - VITORIA-GASTEIZ Identificación del Producto SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES LOSAS, PANELES, PILARES, JÁCENAS... HA- 35/F/12/IIb VIGAS ZANCAS, PLACAS, GRADAS / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control HA- 35/F/ 12/II b LOSAS, PANELES, PILARES, JÁCENAS... VIGAS ZANCAS, PLACAS, GRADAS Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control-BLOQUES Norma 1 Características geométricas Bloques... s/ EHE-2008 Ref 2 Ref 3 Ensayos de Control - LOSAS, PANELES, PILARES, JÁCENAS... Características geométricas Losas, paneles, pilares, jácenas Ensayos de Control - ELEMENTOS DE GRANDES DIMENSIONES:PANELES, ESTRIBOS... Características geométricas Elementos de grandes dimensiones: artesas, cajones Norma s/ EHE-2008 Norma s/ EHE-2008 DBs de aplicación SE + EHE DBs de aplicación SE + EHE DBs de aplicación SE + EHE Frecuencia prescriptiva Frecuencia prescriptiva Frecuencia prescriptiva Frecuenci a facultativa Frecuenci a facultativa Frecuenci a facultativa Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes Ref.Ensayos TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: Visita de inspección a instalación art EHE (obligatorio para instalación en obra) Comprobación experimental de los procesos de prefabricación s/ EHE art JOSE RAMON HURTADO [ 18 ] ARQUITECTO TECNICO
21 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PCC ESTRUCTURAS DE MADERA MADERA OBRA CENTRO CIVICO ZABALGANA - VITORIA-GASTEIZ Identificación del Producto SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES MADERA LAMINADA ENCOLADA Exigencia Documental de Control de Recepción VIGAS Y VIGUETAS CUBIERTA / Tipo Sistema Constructivo / Producto Marcado CE Dist.Cal Otros Control MADERA LAMINADA ENCOLADA Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control Norma 1 Identificación especie botánica 2 Clase resistente 3 Tolerancias dimensionales UNE EN 1912 y UNE EN UNE EN 408 y 1194 UNE EN 336 ó ó 300 ó ó 315 ó 390 DBs de aplicación DB-SE-M DB-SE-M DB-SE-M 4 Contenido en humedad UNE-EN DB-SE-M 5 Control penetración tratamiento protector UNE-EN DB-SE-M Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Producto/Clase Medición Nº Lotes Ref.Ensayos TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: JOSE RAMON HURTADO [ 19 ] ARQUITECTO TECNICO
22 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PCC ESTRUCTURAS DE ACERO ACEROS OBRA CENTRO CIVICO ZABALGANA - VITORIA-GASTEIZ Identificación del Producto SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES S 275 JR Exigencia Documental de Control de Recepción PILARES Y CERCHAS Tipo Sistema Constructivo / Producto Marcado CE Dist.Cal Otros Control ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES Si Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control Norma DBs de Frecuencia Frecuencia aplicación prescriptiva facultativa 1 Características mecánicas (1) s/ DB-SE- A apt DB-SE-A 2 Análisis químico (1) s/ DB-SE- A apt DB-SE-A 3 Inspección visual de UNE-EN 13018:2001 soldaduras UNE 14044:2002 DB-SE-A 100% 4 Reconocimiento soldadura Según punto UNE 14612:1980 DB-SE-A por líquidos penetrantes SE-A 5 Examen soldadura mediante UNE-EN 1290:1998 Según punto DB-SE-A partículas magnéticas UNE-EN 1290/1M: SE-A 6 Reconocimiento soldadura UNE-EN 1714:1998 Según punto DB-SE-A por ultrasonidos UNE-EN 1714/1M: SE-A 7 Examen radiográfico de UNE-EN 1435:1998 Según punto DB-SE-A uniones soldadas UNE-EN 1435/1M: SE-A 8 Comprobación par de apriete de tornillos DB-SE-A 10% 9 Espesor recubri. pinturas, galvanizado y morteros UNE-EN-ISO-2808:2000 DB-SE-A 10% 10 Adherencia de pinturas y morteros UNE 48032:80 DB-SE-A 1 ud mínimo (1) Ensayos para aceros no contemplados en el DB-SE-A apt. 4.2 Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Ref.Ensayos Producto/Clase Medición Nº Lotes ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: SOLDEO (ver DB-SE-A apt. 10.3) - Plan de soldeo: Se proporcionará al personal un plan de soldeo - Cualificación: Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse UNE- EN 287-1:1992 JOSE RAMON HURTADO [ 20 ] ARQUITECTO TECNICO
23 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PCC FABRICAS LADRILLOS CERÁMICOS Y SÍLICO-CALCÁREOS OBRA CENTRO CIVICO ZABALGANA - VITORIA-GASTEIZ Identificación del Producto SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES LADRILLOS CERÁMICOS 1/NV LADRILLO PERFORADO ACUSTICO / 24,5X11,2X9,5 LADRILLOS CERÁMICOS 2/NV LADRILLO PERFORADO FONORESISTENTE / 24,5X14,5X9,5 LADRILLOS CERÁMICOS 3/NV LADRILLO HUECO DOBLE MACHETON / 32,2X14X2X6,6 Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 1/NV 2/NV 3/NV LADRILLOS CERÁMICOS LADRILLOS CERÁMICOS LADRILLOS CERÁMICOS LADRILLO PERFORADO ACUSTICO LADRILLO PERFORADO FONORESISTENTE LADRILLO HUECO DOBLE MACHETON Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa 1 Densidad aparente (Cerámico) UNE EN :2001 1/ m2 2 Densidad seca (Sílicocalcáreo) 13:2001 UNE EN 772-1/ m2 3 Características dimensionales UNE EN :2000 1/ m2 4 Absorción de agua (Cerámico) UNE 67027:1984 DB-HS-1 1/ m2 5 Absorción de agua (Sílicocalcáreo) 2:2005 UNE EN 772-1/ m2 6 Succión de agua (Cerámico) UNE EN :2001 DB-HS-1 1/ m2 7 Eflorescencias (Cerámico) UNE 67029:1995 EX 1/ m2 8 Heladicidad UNE EN :2000 1/ m2 9 Resistencia a compresión UNE EN 772-1:2002 DB-SE-F 1/ m2 10 Expansión por humedad UNE EN 772- (Cerámico) 19:2001 DB-SE-F 1/ m2 Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Ref.Ensayos Medición Nº Lotes Instalación /NV LADRILLO PERFORADO ACUSTICO /NV LADRILLO PERFORADO FONORESISTENTE /NV LADRILLO HUECO DOBLE MACHETON TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe JOSE RAMON HURTADO [ 21 ] ARQUITECTO TECNICO
24 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PCC FABRICAS MORTEROS OBRA CENTRO CIVICO ZABALGANA - VITORIA-GASTEIZ Identificación del Producto SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES MORTEROS 1/M-7,5 MORTERO CEMENTO /ALBAÑILERIA/M-7,5 / MORTEROS 2/M-5,5 MORTERO CEMENTO/ ALBAÑILERIA/M-5,5 / MORTEROS 3/M-7,5 MORTERO CEMENTO/ RASEOS/M-7,5 / MORTEROS 4/M-7,5 MORTERO CEMENTO ADITIVADO HIDROFUGO/M-7,5 / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 1/M-7,5 2/M-5,5 3/M-7,5 4/M-7,5 MORTEROS MORTEROS MORTEROS MORTEROS MORTERO CEMENTO /ALBAÑILERIA/M-7,5 MORTERO CEMENTO/ ALBAÑILERIA/M-5,5 MORTERO CEMENTO/ RASEOS/M-7,5 MORTERO CEMENTO ADITIVADO HIDROFUGO/M-7,5 SI SI SI SI SI SI SI SI Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control Norma 1 Resistencia a compresión UNE EN : Consistencia en mesa de UNE 83258:2005 ó sacudidas UNE 83811:1992 Ex 3 Absorción de agua por UNE EN capilaridad (1) 18: Densidad aparente (1) UNE EN : Adherencia al soporte UNE EN :2000 (1) Ensayos para monocapas e hidrófugos DBs de aplicación DB-SE-F Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa 1/1.000 m2 1/1.000 m2 1/1.000 m2 1/1.000 m2 1/1.000 m2 Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Ref.Ensayos Medición Nº Lotes Instalación 1 5 1/M-7,5 MORTERO CEMENTO /ALBAÑILERIA/M-7, /M-5,5 MORTERO CEMENTO/ ALBAÑILERIA/M-5, /M-7,5 MORTERO CEMENTO/ RASEOS/M-7, /M-7,5 MORTERO CEMENTO ADITIVADO HIDROFUGO/M-7, TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 9 8 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe JOSE RAMON HURTADO [ 22 ] ARQUITECTO TECNICO
25 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PCC SALUBRIDAD LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES OBRA CENTRO CIVICO ZABALGANA - VITORIA-GASTEIZ Identificación del Producto SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO 1/PVC Exigencia Documental de Control de Recepción LAMINA PVC RHENOFOL CG/cubierta invertida / 1,2 mm. Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 1/PV C LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO LAMINA PVC RHENOFOL CG/cubierta invertida Si Si Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control-LÁMINAS BITUMINOSAS Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa Dimensiones y masa por unidad de área Resistencia al calor y pérdida por calentamiento Plegabilidad a diferentes temperaturas UNE EN :2000 UNE /6-3:1990 1/1.000 m2 1/1.000 m2 UNE /6-4:1985 DB-HS-1 1/1.000 m2 4 Punzonamiento estático UNE EN 12730:2001 DB-HS-1 1/1.000 m2 5 Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura UNE EN :2000 DB-HS-1 1/1.000 m2 6 Estabilidad dimensional UNE /6-7:1985 DB-HS-1 1/1.000 m2 7 Composición cuantitativa UNE /6-8:1986 1/1.000 m2 8 Envejecimiento artificial acelerado UNE /6-16:1986 DB-HS-1 1/1.000 m2 Ref Ensayos de Control - LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO Norma DBs de aplicación 9 Plegabilidad a baja temperatura UNE EN 495-5:2001 DB-HS-1 Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa 10 Estabilidad dimensional UNE EN :2001 DB-HS-1 1/2.000 m2 11 Resistencia al desgarro UNE EN :2001 1/2.000 m2 12 Espesor y masa por unidad de superficie UNE EN :2001 1/2.000 m2 13 Propiedades a la tracción UNE EN :2001 DB-HS-1 1/2.000 m2 14 Resistencia al impacto UNE EN 12691:2006 1/2.000 m2 15 Resistencia impacto con Geotextil UNE EN 12691:2006 1/2.000 m2 Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes 1/PVC Cubiertas/PVC 5.417, TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Ref.Ensayos 1 5 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe JOSE RAMON HURTADO [ 23 ] ARQUITECTO TECNICO
26 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PCC AHORRO ENERGÉTICO AISLANTES TERMICOS OBRA CENTRO CIVICO ZABALGANA - VITORIA-GASTEIZ Identificación del Producto SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES AISLANTES TÉRMICOS 1/XPS POLIEST. EXTRUIDO 40 Kg/m³/trasdos Alucobond / 120 X 60 / 20 AISLANTES TÉRMICOS 2/XPS POLIEST. EXTRUIDO 40 Kg/m³/cubierta invertida / 120 X 60 / 70 AISLANTES TÉRMICOS 4/XPS POLIESTILENO EXTRUIDO 40 Kg/m³/solados / 120 X 60 / 40 AISLANTES TÉRMICOS 5/XPS POLIESTILENO EXTRUIDO 40 Kg/m³/paredes / 120 X 60 / 30 AISLANTES TÉRMICOS 6/MW LANA ROCA 30 Kg/m³/trasdosado cartón yeso / 135 x 40 / 40 AISLANTES TÉRMICOS 7/MW LANA ROCA 40 Kg/m³/tabique cartón yeso / 135 x 40 / 40 AISLANTES TÉRMICOS 8/MW LANA ROCA 40 Kg/m³/tabique cartón yeso / 135 x 40 / 60 AISLANTES TÉRMICOS 9/MW LANA ROCA 150 Kg/m³/cubierta salon actos / 120 x 100 / 100 AISLANTES TÉRMICOS 10/MW LANA ROCA 70 Kg/m³/cubierta polideportivo / 135 x 60 / 100 AISLANTES TÉRMICOS 11/MW LANA ROCA 50 Kg/m³/falsos techos / 135 x 60 / 25 AISLANTES TÉRMICOS 12/MW LANA ROCA 70 Kg/m³/falsos techos / 135 x 60 / 60 AISLANTES TÉRMICOS 13/PUR POLIURETANO PROYECTADO 40 Kg/m³/fachadas / 40 Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 1/XPS 2/XPS 4/XPS 5/XPS 6/MW 7/MW 8/MW 9/MW 10/M W 11/M W 12/M W 13/PU R AISLANTES TÉRMICOS AISLANTES TÉRMICOS AISLANTES TÉRMICOS AISLANTES TÉRMICOS AISLANTES TÉRMICOS AISLANTES TÉRMICOS AISLANTES TÉRMICOS AISLANTES TÉRMICOS AISLANTES TÉRMICOS AISLANTES TÉRMICOS AISLANTES TÉRMICOS AISLANTES TÉRMICOS POLIESTILENO EXTRUIDO 40 Kg/m³/trasdos Alucobond POLIESTILENO EXTRUIDO 40 Kg/m³/cubierta invertida POLIESTILENO EXTRUIDO 40 Kg/m³/solados POLIESTILENO EXTRUIDO 40 Kg/m³/paredes LANA ROCA 30 Kg/m³/trasdosado cartón yeso LANA ROCA 40 Kg/m³/tabique cartón yeso LANA ROCA 40 Kg/m³/tabique cartón yeso LANA ROCA 150 Kg/m³/cubierta salon actos LANA ROCA 70 Kg/m³/cubierta polideportivo LANA ROCA 50 Kg/m³/falsos techos LANA ROCA 70 Kg/m³/falsos techos POLIURETANO PROYECTADO 40 Kg/m³/fachadas Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa 1 Conductividad térmica UNE-EN 12667:2002 DB-HE 1/5000 m2 2 Espesor (1) UNE /2M:2003 1/1000 m2 3 Densidad UNE EN 1602:1997 1/5000 m2 4 Reacción al fuego (2) UNE EN :2002 DB-SI (1) Solo para poliuretano proyectado (2) Si no existe documento justificativo de la clase de reacción al fuego o de ensayo Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas JOSE RAMON HURTADO [ 24 ] ARQUITECTO TECNICO
27 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Tipo 13/PU R2 Elemento Constructivo / Producto / Instalación POLIURETANO PROYECTADO 40 Kg/m³/fachadas Medición Nº Lotes Ref.Ensayos , TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: JOSE RAMON HURTADO [ 25 ] ARQUITECTO TECNICO
28 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PCC CARPINTERIAS VENTANAS OBRA CENTRO CIVICO ZABALGANA - VITORIA-GASTEIZ Identificación del Producto SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES VENTANAS ALU/RPT VENTANA ALUMINIO TECHNAL / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control ALU/ RPT VENTANAS VENTANA ALUMINIO TECHNAL Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa 1 Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000 DB-HE 1/200 * 2 Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000 1/200 * 3 Resistencia mecánica al viento UNE-EN 12211:2000 1/200 * 4 Transmitancia térmica ** UNE-EN 12567:2002 DB-HE 1/Tipo 5 Aislamiento a ruido aéreo *** UNE-EN ISO 140-3:1995 DB-HR UNE-EN ISO 2808: Espesor de lacado / anodizado / UNE-EN ISO 2360:1996 * Se elegirá el tipo más desfavorable en función de su tamaño, tipología y zona de exposición correspondiendo normalmente a zonas de dormitorio o estar ** Si no existe ensayo previo o documento justificativo por cálculo s/ UNE-EN ISO *** Si no existe ensayo previo 1/Tipo 1/Tipo Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo ALU/ RPT2 Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes Ref.Ensayos VENTANA ALUMINIO TECHNAL TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: JOSE RAMON HURTADO [ 26 ] ARQUITECTO TECNICO
29 CENTRO CIVICO DE ZABALGANA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PCC SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE AGUA OBRA CENTRO CIVICO ZABALGANA - VITORIA-GASTEIZ Identificación de la Instalación INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE 1 POLIETILENO RETICULADO ALTA DENSIDAD / 2 POLIETILENO ALTA DENSIDAD / 3 POLIETILENO RETICULADO ALTA DENSIDAD / Niveles de Control Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA Si Si INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO Si INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ensayos de Control- Ref INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE Prueba de Resist. Mecánica Estanqueidad * Caudal y Tª en puntos de consumo Caudal exigido a Tª fijada con grifos abiertos Tiempo que tarda el agua en salir en los grifos más alejados a Tª de funcionamiento Norma UNE :1988(metálicas) UNE ENV :2002 (termoplás.) DBs de aplicación DB-HS-4 Frecuencia prescriptiva TOTAL DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL 5 Temperatura de la red DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL 6 Ref 7 Ref 8 Tª a la salida del acumulador y en grifos Ensayos de Control - INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO Prueba de Resistencia Mecánica y Estanqueidad Ensayos de Control - INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA Prueba de Resist. Mecánica Estanqueidad * * Pruebas con certificado del instalador DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva s/ PPTGTAA 1/500 m Norma UNE :1988(metálicas) UNE ENV :2002 (termoplás.) DBs de aplicación DB-HS-4 Frecuencia prescriptiva TOTAL Frecuenci a facultativa Frec. facultativa Frec. facultativa Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo 32 INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE POLIETILENO RETICULADO ALTA DENSIDAD Medición Nº Lotes TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 Ref.Ensayos JOSE RAMON HURTADO [ 27 ] ARQUITECTO TECNICO