Source: http://docplayer.fi/2417349-Asennus-ja-kayttoohje.html
Timestamp: 2017-01-19 11:23:43+00:00
Document Index: 20359104

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n']

1 FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon (1-4 anturia) Dansk Svensk Finsk Norsk 12 23 Sisältö: 1. Asennusohje Devireg 850 maa-alueiden sulanapitoon a. Antureiden sijainti lämmitettävällä alueella b. Anturin runkokaapelin asennus c. Antureiden ja antureiden suojakoteloiden asennus d. Järjestelmän kuvaus Asennusohje Devireg 850 kattorakenteiden sulanapitoon a. Anturin sijainti lämmitettävällä alueella b. Anturin runkokaapelin asennus c. Anturin/antureiden asennus d. Järjestelmän kuvaus Kytkentäkaaviot Devireg 850 maa-alueiden sekä kattoalueiden. sulanapitoon Käyttöohje a. Käyttöpainikkeiden rakenne, ensimmäinen käyttöönotto b. Esimerkkejä b.1. 1) Katselu- ja säätötila b.2. 2) Antureiden mittaustulokset b.3. 3) Järjestelmän parametritiedot b.4. 4) Hälytysvalikko b.5. 5) Vain asentajan käyttöön! Dansk Norsk Finsk 5. Tekniset tiedot Takuuehdot ja takuutodistus Svensk LIITE A: Virtalähde & anturin runkokaapeli LIITE B: W / m 2, W / m 34 1. Asennusohje Devireg 850 maa-alueiden sulanapitoon Devireg 850 järjestelmää käytetään pitämään ulkoalueet, esimerkiksi pysäköintialueet, ajoväylät, autotallien sisäänkäynnit, pihapolut, portaat, ajorampit, sillat, jne., vapaana jäästä ja lumesta. Devireg 850 on täysin automaattinen ja se toimii digitaalisesti älykkäiden antureiden välittämien tietojen perusteella. Jokainen anturi mittaa sekä lämpötilaa, että kosteutta ja järjestelmä kytkee näiden tietojen perusteella lämmityksen päälle tai pois. Yhdistämällä kosteus- ja lämpötilalukemat järjestelmä pystyy säästämään jopa 75% enemmän energiaa verrattuna järjestelmiin, jotka mittaavat ainoastaan lämpötilalukemia. Devireg 850 termostaatin digitaalisilla antureilla saadaan tarkemmat lukemat kuin vastaavalla analogisella järjestelmällä. Tuloksena on paras mahdollinen toimivuus ja pieni energiankulutus. 1.a. Antureiden sijainti lämmitettävällä alueella Anturin tai antureiden sijainti lämmitettävällä alueella on järjestelmän toiminnan kannalta ratkaiseva. Jotta haluttu tulos saavutetaan on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita (katso kuvia). 1: Mitä useampi anturi asennetaan sitä paremmin järjestelmä toimii. 2: Perusperiaate on se, että yksi anturi asennetaan paikkaan mihin vesi tai lumi ensimmäisenä (havaitaan nopeasti) sataa ja toinen anturi asennetaan paikkaan mistä vesi tai lumi viimeisenä (täysin sulaa) poistuu. Anturit pyritään asentamaan yhtäkauaksi toisistaan, kun asennetaan useampi kuin kaksi anturia 3: Kun asennetaan vain yksi anturi on päätettävä mitä järjestelmältä halutaan ja sen mukaan asennetaan anturi sopivaan paikkaan: a) nopea veden ja lumen havaitseminen ja järjestelmän aktivointi vai b) varmistetaan lumen ja jää täydelllinen sulaminen. 4 Anturi Anturi5 Yhden anturin järjestelmä havaitsee ja aktivoi järjestelmän hitaammin kuin kahden anturin järjestelmä. 4) Useammalla kuin kahdella anturilla voidaan hoitaa myös muut ongelmakohdat esimerkiksi missä lunta ei muuten havaittaisi tai missä lumi ei sulaisi täysin, kun järjestelmä kytkeytyy pois päältä. Anturi Anturi min.1 m Anturi Dansk Maa-antureiden sijoitus 1. Anturin on sijaittava lämmitettävällä alueella jos mahdollista niin vähintään 1 m etäisyydellä alueen reunasta. 2. Anturi asennetaan kaapeleiden väliin. Huomaa, että anturin suojakotelon ja lämmityskaapelin väliin on jätettävä vähintään 1 cm rako. 3. Anturi on asennettava vaakasuoraan. 4. Kahden anturin etäisyys toisistaan pitää olla vähintään 1 m. Svensk Finsk Norsk min. 1 cm min. 1 m Liitosrasia Runkokaapeli 56 1.b. Anturin runkokaapelin asennus Anturikaapeli voidaan yhdistää runkokaapeliin. Jokaisen anturin mukana toimitetaan 15 metriä pitkä anturikaapeli. Kaapelia kelataan noin 0,5 metrin pituinen pätkä anturinsuojakotelon sisään. Runkokaapeli voidaan pidentää taulukon mukaisesti (Katso Liite A: Virtalähde & anturin runkokaapeli). Anturin runkokaapelin tulee olla nelinapaista. 1.c. Antureiden ja antureiden suojakoteloiden asennus Anturin suojakotelot voidaan asentaa muiden rakennustöiden yhteydessä ja kytkentätyöt suorittaa myöhemmin. Asennuksissa sovelletaan seuraavaa: 1. Varmista, että antureiden suojakoteloja ei valeta umpeen valun yhteydessä. Suojakoteloiden sisälle voidaan 2 mm asentaa väliaikaisesti esimerkiksi styroksia. 2. Suojakotelo on asennettava niin, että kotelo on 2 mm alle ympäröivän maanpinnan. Anturi PITÄÄ asentaa vaakasuoraan. 3. Suojakotelon perustan pitää olla tukeva, esimerkiksi betonia tai vastaavaa, etteivät anturit painu maan sisään, jos esimerkiksi kuorma-auto ajaa sen yli. Kotelo on suunniteltu niin, että se voidaan kiinnittää esimerkiksi levyyn tai vastaavaan käyttämällä kahta ruuvin reikää jotka sijaitsevan kotelon sisäpuolella. 67 4: Metallinen tai muovinen anturin suojaputki asennetaan suojakoteloon saakka. Norsk Finsk Svensk Dansk Anturin suojaputki 5: Kierrä noin 0,5 metriä anturin kaapelia kotelon sisään. 6: Asenna anturi suojakotelon sisään siten, että se on vaakasuoraan samassa tasossa kotelon reunan kanssa ja, että se "lepää" kotelon sisällä olevan kauluksen päällä. Anturi voidaan tarvittaessa irrottaa (kotelon päällä, molemmilla puolilla on irrottamista helpottavat lovet) ja asentaa takaisin suojakoteloon. Kun anturi asennetaan koteloon on anturin ulkopuolella olevien urien oltava samassa kohdassa kuin suojakotelon lovien. Anturin kaapeli suojaputken sisällä Asennus asfalttiin Lämpötila ei saa antureiden/suojakoteloiden ympärillä nousta yli 80 C. Ennen asfaltointia maan sisään asennetaan ensiksi metallinen anturikaapelin suojaputki. Putken tulee kestää korkeita lämpötiloja. Seuraavaksi maahan asennetaan anturin / suojakotelon muotoinen ja kokoinen puukappale tai vastaava. Yliasfaltoinnin jälkeen kappale poistetaan ja suojakotelo asennetaan tilalle. 78 1.d. Järjestelmän kuvaus Devireg 850 toimii lämpötilan ja kosteuden perusteella. Lämpötilan ja kosteuden rekisteröi lämmitettävälle maa-alueelle asennettu anturi/anturit. Jos päätät säätää perusasetuksia on sinun hyvä tietää seuraavaa: Sulatuslämpötila "Sulatuslämpötilan" muuttaminen vaikuttaa silloin, kun järjestelmä aktivoituu havaitessaan kosteutta ja alhaisen lämpötilan. Tehdasasetus on 4 C. Tämä tarkoittaa sitä, että lämmitysjärjestelmä käynnistyy, jos lämpötila putoaa alle 4 C ja kosteutta havaitaan. Peruslämpötila Mitä korkeampi peruslämpötila on sitä paremmmin järjestelmä pystyy sulattamaan jään ja lumen. Toisaalta mitä korkeampi peruslämpötila on, sitä suurempi on energian kulutus. Tehdasasetus on -3 C. Suositus: Etelä-Suomi C Keski-Suomi C Pohjois-Suomi C Kosteustasapaino "Kosteustasapaino" määrittää milloin järjestelmässä on "Kosteutta havaittu". Mitä alhaisempi asetusarvo on sitä herkemmin järjestelmä reagoi kosteuteen. Tehdasasetus on 50. Jälkilämmitys "Jälkilämmityksen" kestoa on myös mahdollista säätää, esimerkiksi kuinka kauan järjestelmä jatkaa lämmittämistä sen jälkeen, kun maanpinta on havaittu kuivaksi. Tehdasasetus on 1 tunti. 89 Suuri varmuustaso suurempi energian kulutus Jos tärkeintä on pitää alue vapaana jäästä ja lumesta, niin tee seuraavat säädöt: "sulatuslämpötila" suuremmalle "peruslämpötila" vähemmän merkkiseksi "kosteustaso" alhaisemmaksi (lähelle asetusta 5) pidennä "jälkilämmitystä".. Näillä säädöillä saadaan suurempi varmuus siitä, että lämmitettävä alue pysyy kuivana. Pieni varmuustaso pienempi energian kulutus Jos tärkeintä on energian säästö eikä alueen pysyminen välttämättä aina jäästä ja lumesta vapaana niin tee seuraavat säädöt: "sulatuslämpötila" pienemmäksi "peruslämpötila" enemmän merkkiseksi "kosteustaso" suuremmaksi lyhennä "jälkilämmitystä". Dansk Norsk Tuloksena on pieni energian kulutus, mutta sulatettava alue saattaa olla ajoittain märkä ja jäinen. Valmiit tehdasasetukset ovat keskimääräisiä arvoja, joiden varmuustaso jäätä ja lunta vastaan on suhteellisen suuri. Katso Liite B: W / m 2, W / m Finsk Svensk 910 2. Asennusohje Devireg 850 kattorakenteiden sulanapitoon Devireg 850 järjestelmää käytetään pitämään esimerkiksi kattokaivot, räystäskourut ja syöksytorvet sulana, jotta vesi pääsee valumaan pois katolta hallitusti eikä vahingoita rakenteita eikä julkisivuja. Järjestelmää voidaan käyttää myös vähentämään/poistamaan lumen painoa pois katolta. Devireg 850 on täysin automaattinen ja se toimii digitaalisesti älykkään anturin/antureiden välittämien tietojen perusteella. Anturi/anturit mittaa sekä lämpötilaa, että kosteutta ja järjestelmä kytkee näiden tietojen perusteella lämmityksen päälle tai pois. Yhdistämällä kosteus- ja lämpötilalukemat järjestelmä pystyy säästämään jopa 75% enemmän energiaa verrattuna järjestelmiin, jotka mittaavat ainoastaan lämpötilalukemia. Devireg 850 termostaatin digitaalisella anturilla/antureilla saadaan tarkemmat lukemat kuin vastaavalla analogisella järjestelmällä. Tuloksena on paras mahdollinen toimivuus ja pieni energiankulutus. 2.a. Anturin sijainti lämmitettävällä alueella Anturin/antureiden sijainti lämmitettävällä alueella on järjestelmän toiminnan kannalta ratkaiseva. Jotta haluttu tulos saavutetaan on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita: Antureiden lukumäärä: 1: Mitä useampi anturi asennetaan sitä paremmin järjestelmä toimii. 2. Kun käytetään vain yhtä kattoanturia asennetaan se paikkaan mihin lumi/jää ensimmäisenä kerääntyy. Mikäli käyte-. tään kahta anturia asennetaan toinen anturi paikkaan mistä lumi/jää viimeisenä sulaa. Anturit pyritään asentamaan yhtäkauaksi toisistaan, kun asennetaan useampi kuin kaksi anturia. 3. Useammalla kuin kahdella anturilla voidaan hoitaa myös muut ongelmakohdat esimerkiksi missä lunta ei muuten havaittaisi tai missä lumi ei sulaisi täysin, kun järjestelmä kytkeytyy pois päältä. 10 Lämmityskaapeli Syöksytorvi Anturi Räystäskouru Devireg 85011 Katto-anturin/antureiden sijoitus: 1. Anturi asennetaan lämmitettävälle alueelle, useimmiten räystäskouruun, mutta se voidaan asentaa myös muihin sulanapidettäviin kattorakenteisiin. 2. Anturi asennetaan katolla/räystäskourussa avonaiseen paikkaan mihin vesi ja lumi ensimmäisenä sataa tai missä vedestä ja lumesta aiheutuu suurimmat ongelmat. Varmistu, etteivät puut, muut rakennukset, jne. varjosta anturia. 3. Anturin sijaintia ei ole määritelty millään yleisellä suosituksella vaan se perustuu kokemukseen. Anturin suositeltavin paikka esimerkiksi räystäskouruissa on katon pohjois- tai pohjois-/länsipuolella. Dansk 2.b. Anturin runkokaapelin asennus Anturikaapeli voidaan yhdistää runkokaapeliin. Anturin mukana toimitetaan 15 metriä pitkä anturikaapeli. Runkokaapeli voidaan pidentää taulukon mukaisesti. (Runkokaapelin tulee olla nelinapaista) min. 1 cm Norsk Katso Liite A: Virtalähde & anturin runkokaapeli 2.c. Anturin/antureiden asennus 1. Anturi asennetaan kaapeleiden väliin tai kaapelin viereen. Huomaa, että anturin ja lämmityskaapelin väliin on jätettävä vähintään 1 cm rako. 2. Anturi asennetaan räystäskourun pohjaan vaakasuoraan niin, että anturin kuparinen pinta on ylöspäin. 3. Anturi voidaan kiinnittää joko liimaamalla tai käyttämällä soveltuvia kiinnikkeitä. Se voidaan myös jättää "lepäämään" kourun pohjalle, jolloin kiinnikkeet voidaan tarvittessa poistaa. Finsk Svensk 1112 2.d. Järjestelmän kuvaus Devireg 850 toimii lämpötilan ja kosteuden perusteella. Jos päätät säätää perusasetuksia on sinun hyvä tietää seuraavaa: Sulatuslämpötila "Sulatuslämpötilan" muuttaminen vaikuttaa silloin, kun järjestelmä aktivoituu havaitessaan kosteutta ja alhaisen lämpötilan. Tehdasasetus on 1,5 C. Tämä tarkoittaa sitä, että lämmitysjärjestelmä käynnistyy, jos lämpötila putoaa alle 1,5 C ja kosteutta havaitaan. Kosteustaso "Kosteustaso" määrittää milloin järjestelmässä "Kosteutta havaittu" tai "Anturit eivät havainneet kosteutta". Mitä alhaisempi asetusarvo on sitä herkemmin järjestelmä reagoi kosteuteen. Tehdasasetus on 50. Jälkilämmitys "Jälkilämmityksen" kestoa voidaan myös säätää eli kuinka kauan järjestelmä jatkaa lämmittämistä sen jälkeen, kun anturi on mitannut katon/kourut kuivaksi eikä jäätä tai lunta ole havaittu. Tehdasasetus on 1 tunti. Suuri varmuustaso suuri energian kulutus Jos tärkeintä on pitää alue vapaana jäästä ja lumesta niin tee seuraavat säädöt: Suurenna "Sulatuslämpötilaa" ja säädä "kosteustaso" alhaisemmaksi (lähelle asetusta 5) Pidennä "jälkilämmitystä". Näillä säädöillä lämmitettävä alue pysyy kuivana, mutta energian kulutus on suhteellisen suurta. Pieni varmuustaso pieni energian kulutus Jos tärkeintä on energian säästö eikä alueen pysyminen välttämättä aina jäästä ja lumesta vapaana niin tee seuraavat säädöt: Pienennä " sulatuslämpötilaa" ja säädä "kosteustasoa" suuremmalle. Lyhennä "jälkilämmitystä". Tuloksena on pieni energian kulutus, mutta sulatettava alue saattaa olla ajoittain märkä ja jäinen. Valmiit tehdasasetukset ovat keskimääräisiä arvoja, joiden varmuustaso jäätä ja lunta vastaan on suhteellisen suuri. Katso Liite B: W / m 2, W / m 1213 3. Kytkentäkaaviot Devireg 850 maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon Asenna Devireg 850 keskusyksikkö sekä virtalähde DIN kiskoon. Kytke virtalähde sekä anturi/anturit Devireg 850 keskusyksikköön (kts. kuva A). Seuraavaksi kytke lämmityskaapeli Devireg 850 keskusyksikköön oheisen kaavion mukaisesti (kts. kuvat B): Dansk A Kytkentäkaavio RS232 ohjelman päivitysmahdollisuus Valkoinen ANTURI ANTURI Valkoinen Punainen Musta Valkoinen Valkoinen Punainen Musta Norsk 18-24V DC - + Musta Punainen Valkoinen Valkoinen Finsk The Devireg 850 has an integral alarm function 24V that monitors the attached sensors and the inbuilt microprocessor. An external alarm may also be connected to the system. Hälytys Katto Maa Svensk 1314 B 230V, 1-3 Vaihe/1-3 Kuorma - maa C 230V, 1-3 Vaihe/1-3 Kuorma - katto K1 K1! Kytkentäjännite 230V! Kytkentäjännite 230V 1415 D 400V, 2-3 Vaihe/1-3 Kuorma - maa E 400V, 2-3 Vaihe/1-3 Kuorma - katto Svensk Norsk Dansk! Kytkentäjännite 400V F Suora kytkentä - maa! Kytkentäjännite 400V G - Suora kytkentä - katto Finsk! Kytkentäjännite 230V! Kytkentäjännite 230V 1516 4. Käyttöohje Devireg 850 termostaattia säädetään kolmesta painikkeesta. Informaatiopainike On toiminnassa vain, kun informaatiopainikkeen valo syttyy Selauspainike Eteneminen kehällä/arvojen muuttaminen Kuittauspainike Valitse/Vahvista/Paluu 4. a Käyttöpainikkeiden rakenne: Paina niin pääset selaamaan ohjelmaa ja kuitataksesi itsesi sisään valikkon. Paina niin pääset selaamaan tietoja ja kuitataksesi itsesi muuttamaan tietoja (edellyttää, että ollaan säätötilassa). Paina muuttaaksesi tietoa ja hyväksyäksesi muutoksen. Termostaatti palaa automaatisesti perustilaan. Mikäli haluat nopeuttaa perustilaan palaamista paina kunnes näyttö ehdottaa poistu valikosta. Paina hyväksyäksesi poistumisen. eli Info painike - saat apua/informaatiota, kun painat Info painiketta. Paina kerran jaetene painamalla selainta. Infon saat pois päältä painamalla uudelleen. HUOM! Info painike on toiminnassa vain silloin, kun siihen syttyy valo. Ensimmäinen käyttöönotto Kytkentöjen jälkeen termostaatti kysyy: 1. Valitse kieli. selaus, hyväksy 2. Valitse järjestelmä (maa-alue tai katto) 3. Vahvista antureiden lukumäärä, kun KAIKKI anturit (katto tai maa) on kytketty. Devireg 850 voidaan myös palauttaa alkutilaan, jos on tehty väärä valinta, esimerkiksi valittu väärä kieli, tms. Paina & kahdeksan (8) sekunnin ajan. 1617 1) Katselu- ja säätötila. a. Automaattinen b. Jatkuva OFF/päältä pois c. Jatkuva ON / päällä (0-99 tuntia) 2) Antureiden mittaustulokset: a. Lämpötila b. Kosteustaso 3) Järjestelmän parametritiedot: a. Kosteustaso b. Peruslämpötila c. Sulatuslämpötila d. Jälkilämmitysaika Dansk Norsk 4) Hälytysvalikko VAROITUS! Valitse tämä valikko vain jos perusasetuksia pitää muuttaa. Tämä saattaa vaikuttaa lämmitysjärjestelmän toimintaan. 5) Vain asentajan käyttöön! a. Säädä kosteustaso (5 95) b. Säädä peruslämpötila vain maa-alueiden sulanapidossa (-20 C - 0 C) c. Säädä sulatuslämpötila (+1,0 C +9,9 C) d. Säädä jälkilämmitysaika (0-9 tuntia) e. Tukos havaittu (ON/OFF päällä/pois päältä) f. Järjestelmän tunnusluvut g. Muuta järjestelmää (maa-anturi tai kattoanturi / antureiden lukumäärä) h. Valitse kieli i. Palauta tehdasasetukset Finsk Svensk 1718 4.b. Esimerkkejä 4.b.1. 1) Katselu- ja säätötila Esimerkki: "Sulje ohjaus käsin" Paina kunnes tulet valikon kohtaan "Katselu- ja säätötila". Paina kuittaaksesi itsesi sisään valikkoon. Paina kunnes vaadittava toiminto tulee näyttöön tässä tapauksessa "Jatkuva OFF". Vahvistat valintasi painamalla. Ohjaus on nyt suljettu pysyvästi pois päältä. Esimerkki: "Jatkuva ON/päällä" eli KÄSIKÄYTTÖTILA testaa myös lämmitysjärjestelmän kytkennät Paina kunnes tulet " Katselu- ja säätötila". Paina kuitataksesi itsesi sisään. Paina kunnes haluttu toiminto tulee näyttöön tässä tapauksessa "Jatkuva ON". Vahvista valintasi painamalla. Kun "Jatkuva ON " on valittu on sinun säädettävä aikaväli eli kuinka kauan haluat toiminnon olevan päällä ennen kuin järjestelmä palaa "automaattiseen" tilaan (0-99 tuntia). Paina niin monta kertaa kuinka monta tuntia haluat lämmityksen olevan päällä. Esimerkki 22 tuntia: Paina niin, että näytössä 2, jonka jälkeen paina.kursori siirtyy oikealle. Paina jälleen niin monta kertaa, että näytössä 2. Lopuksi hyväksy painamalla. HUOM! Asentajana voit testata lämmitysjärjestelmän kytkennät valitsemalla "Jatkuva ON". Tämän jälkeen voit mitata toimivatko releet. Muista termostaatin viive. Muista säätää "Katselu- ja säätötila" takaisin "Automaattinen" tilaan! 4.b.2. 2) Antureiden mittaustulokset Esimerkki maa-anturi(t): Paina kunnes tulet valikon kohtaan 2) Antureiden mittaustulokset. Paina kuitataksesi itsesi sisään valikkoon. Paina niin pääset selaamaan tietoja. Paina hyväksyäksesi poistumisen. 1819 Esimerkki katto-anturi(t): Paina kunnes tulet valikon kohtaan 2) Antureiden mittaustulokset. Paina kuitataksesi itsesi sisään valikkoon. Paina niin pääset selaamaan tietoja. Paina hyväksyäksesi poistumisen. 4.b.3. 3) Järjestelmän parametritiedot Esimerkki: Paina kunnes tulet valikon kohtaan 3) Järjestelmän parametritiedot. Paina kuitataksesi itsesi sisään valikkoon. Paina niin pääset selaamaan tietoja. Paina hyväksyäksesi poistumisen. 4.b.4. 4) Hälytysvalikko (käytössä vain hälytyksen tapahduttua) Dansk Norsk Esimerkki: Vian etsintä Paina kunnes tulet valikon kohtaan "4) Hälytysvalikko". Paina kuitataksesi itsesi sisään valikkoon. Paina niin pääset selaamaan tietoja. Paina hyväksyäksesi poistumisen. Devireg 850 sisältää hälytystoiminnon, joka valvoo anturia ja mikroprosessoria. Järjestelmään voidaan liittää myös ulkopuolinen hälytin. Hälytysvalikko käytössä vain hälytyksen salliessa. Finsk Svensk 1920 Viat/häiriöt Vikailmoitus: "Ei havaitse anturia" Vikailmoitus: Toimintahäiriö Devireg 850 termostaatissa. Selitys Ensin: Tarkista anturin ja Devireg 850 välinen johdotus (myös anturin runkokaapeli). Seuraavaksi: Anturi on vaihdettava. Ota yhteyttä DEVI:in. Devireg 850 on vaihdettava. Ota yhteyttä DEVI:in. Viat/häiriöt Vikailmoitus: "Kosteutta havaitaan jatkuvasti" Näytössä ei valoa/ tekstiä Selitys Anturi havainnut kosteutta kahden viikon ajan Ensin: Tarkista ovatko kourut/syöksyt tukkeutuneet. Seuraavaksi: Anturi on vaihdettava. Ota yhteyttä DEVI:in. Ensin: Tarkista muuntajan ja anturin kytkennät. Seuraavaksi: Ota yhteyttä DEVI:in. 2021 Kun vika on korjattu muista käydä säätämässä "Katselu- ja säätötilassa" järjestelmä takaisin haluttuun tilaan (kts. kohta Esimerkki: "Vika havaittu"). Esimerkki: "Vika havaittu" Paina niin hälytys pysähtyy ja jatka selainta painamalla kunnes kaikki näytössä oleva tieto on luettu. Järjestelmä informoi mitä sinun pitää tehdä."hälytysvalikko" säätyy "Automaattinen" tilasta "Jatkuva OFF" tilaan. Paina palataksesi alkuruutuun ja jatka painamista kunnes "Hälytysvalikko" tulee näyttöön ja lue lisäinformaatio. Seuraavaksi paina ja lue hälytystila. Käytä nähdäksesi mikä aikaisemmin luetelluista vioista on havaittu. Paina niin saat selville miten voit korjata tilanteen. Tämän jälkeen paina kolmen sekunnin ajan palataksesi alkuun. Kun vika on korjattu muista käydä säätämässä "Katselu- ja säätötilassa" järjestelmä takaisin haluttuun tilaan ("Automaattinen"). Paina kunnes tulet valikon kohtaan "Katselu- ja säätötila". Paina muuttaaksesi sen. Paina kunnes "Automaattinen" toiminto tulee näyttöön. Vahvista se painamalla. Järjestelmä palautuu nyt "Automaattiseen"-tilaan. Dansk Norsk 4.b.5. 5)Vain asentajan käyttöön! Esimerkki: Järjestelmän parametritietojen muuttaminen Paina kunnes tulet valikon kohtaan "5) Vain asentaja saa muuttaa". Paina muuttaaksesi perusasetukset. Paina koodi vahvistaaksesi valintasi. Tässä tilassa voit tehdä muutoksia järjestelmän asetuksiin ja siten muuttaa sen toimintaa. Finsk Paina niin pääset selaamaan tietoja ja kuitataksesi itsesi muuttamaan arvoja. Paina muuttaaksesi arvoa ja hyväksyäksesi muutoksen. Termostaatti palaa automaattisesti perustilaan. Svensk Mikäli haluat nopeuttaa perustilaan palaamista paina kunnes näyttö ehdottaa poistu valikosta. Paina hyväksyäksesi poistumisen. 2122 5. Tekniset tiedot Tekniset tiedot: Jännite: 230 VAC ± 14 % Virran kulutus: Devireg 850: Max. 3 W Anturi(t): Maa: max. 13W, katto: max. 8W Releet (kaikki mukaan lukien hälytys): Resistiivinen kuorma: 250V ~ 16A Induktiivinen kuorma: 1A (cos 0,3) IP luokka: Devireg 850: IP 20 Anturi(t): IP 67 Ympäröivä lämpötila: Devireg 850: -10 C C Anturi maa: -30 C C Anturi katto: -50 C C Anturin tyyppi: maa-anturi katto/räystäsanturi Anturin johto: 15 m 4x1mm 2 (voidaan jatkaa kts. taulukko Liite A). Näyttöruutu: 2 x 16-merkkinen, valaistu näyttö Mitat: Syv. x Kork. x Lev.: Devireg 850 (DIN-kisko): 53 mm x 86 mm x 105 mm Virtalähde 18V (DIN-kisko): 53 mm x 86 mm x 52,5 mm Virtalähde 24V (DIN-kisko): 65 mm x 90 mm x 70 mm (tilauksesta) Anturi - maa: halk = 87 mm; kork = 74 mm Anturin suojakotelo: halk = 93 mm; kork = 98 mm Anturi - katto: 15 mm x 23,5 mm x 216 mm 2223 Tehdasasetukset Devireg 850 maa-alueet Asetukset Toiminto Tehdasasetukset Valinnat Kosteustaso (5 on herkin kosteustaso) Peruslämpötila -3.0 C -20 C - 0 C Sulatuslämpötila 4.0 C 1.0 C C Jälkilämmitys 1 tunti 0-99 tuntia Tukos havaittu OFF (pois päältä) ON/OFF (päällä / pois päältä) Järjestelmätila Automaattinen Automaattinen Jatkuva ON (päällä) (käsikäyttöinen kellolaite) Manuaalinen OFF (pois päältä) Dansk Norsk Tehdasasetukset Devireg 850 kattorakenteet Asetukset Toiminto Tehdasasetukset Valinnat Kosteustaso (5 on herkin kosteustaso) Sulatuslämpötila 1.5 C 0,0 C - 9,9 C Jälkilämmitys 1 tunti 0-99 tuntia Tukos havaittu OFF (pois päältä) On/off Järjestelmätila Automaattinen Automaattinen Jatkuva ON (päällä) (käsikäyttöinen kellolaite) Manuaalinen OFF (pois päältä) Finsk Svensk 2324 DEVI takuu: Olette hankkineet DEVI lämmitysjärjestelmän jonka avulla saavutatte parhaimman mahdollisen tuloksen jäätä ja lunta vastaan taloudellisesti. DEVI lämmitysjärjestelmä koostuu Devireg termostaateista sekä Deviflex lämmityskaapeleista tai Devimat lämpömatoista. Jos kaikesta huolimatta DEVI lämmitysjärjestelmässänne ilmenee jotain vikaa, vastaa DEVI korjauksesta tuotevastuulakia koskevan EU direktiivin 86/374/CEE mukaisesti. Tapauksissa, joissa Devireg termostaatti on viallinen DEVI pidättää oikeuden korjata termostaatti veloituksetta ja ilman, että asiakkaalle aiheutuisi siitä kohtuuttomasti viivytyksiä. DEVI takuu ei koske tapauksia, joissa kytkentätyön on suorittanut joku muu kuin valtuutettu sähköasentaja, vika johtuu tuotteen virheellisestä käsittelystä, asentamisesta tai muusta virheestä rakenteissa tai työtavoissa. Jos DEVI tutkii ja korjaa vian, joka ei kuulu takuun piiriin, laskutetaan tehty työ. Takuu ei ole voimassa, ellei laskua tuotteiden toimituksesta ole maksettu. DEVI myöntää 10-vuoden takuun kaikkien Deviflex lämmityskaapeleiden sekä Devimat lämpömattojen ja 2-vuoden takuun muiden tuotteiden materiaali- ja valmistusvirheille. Takuu on voimassa vain, kun TAKUUTODISTUS on asianmukaisesti ja ohjeiden mukaisesti täytetty ja vian tarkistaa DEVI:n valtuuttama henkilö. DEVI sitoutuu veloituksetta korjaamaan tai toimittamaan uuden tuotteen asiakkaalle ilman, että hänelle aiheutuisi tästä välillisiä kustannuksia. DEVI reagoi nopeasti, tehokkaasti ja rehellisesti kaikkiin asiakkailtamme tuleviin tiedusteluihin ja vaatimuksiin. Ylläkerrottu takuu perustuu kansainväliseen tuotevastuulakiin sekä Suomen lainsäädäntöön. 2425 Takuutodistus Liitä takuutodistus talon muiden asiakirjojen yhteyteen DEVI takuu on myönnetty: Nimi: Dansk Osoite: Postinro ja toimipaikka: Puhelin: HUOM! DEVI takuu on voimassa vain, kun takuutodistus on asianmukaisesti täytetty. Katso takuuehdot edelliseltä sivulta. Norsk Kytkentätyön tehnyt sähköurakoitsija: Kytkentäpäivämäärä: Termostaatin tyyppi: 6-numeroinen tuotantokoodi (tarra) Urakoitsijan leima ja allekirjoitus: Svensk Finsk DEVI Oy Rataskuja 4 FI NUMMELA Puhelin (09) FAX (09)26 LIITE A: Virtalähde & anturin runkokaapeli Virtalähde 18V, 16W Maa-alueet Kattorakenteet Antureiden määrä: 1 tai 2* 1 Anturin runkokaapelin Max.pituus (m) Max.pituus (m) tyyppi (mm 2 ) 1 mm ,5 mm ,5 mm mm Virtalähde 24V, 24W Maa-alueet 2 kpl virtalähde 24V, 24W rinnan kytkettynä Antureiden määrä: 1 tai 2* 3 4 Anturin runkokaapelin Max.pituus (m) Max.pituus (m) Max.pituus (m) tyyppi (mm 2 ) 1 mm ,5 mm ,5 mm mm Virtalähde 24V, 24W Kattorakenteet 2 kpl virtalähde 24V, 24W rinnan kytkettynä Antureiden määrä: Anturin runkokaapelin Max.pituus (m) Max.pituus (m) Max.pituus (m) Max.pituus (m) tyyppi (mm 2 ) 1 mm ,5 mm ,5 mm mm27 LIITE B: W / m 2, W / m Tyypillisimmät mitoitusarvot sekä maa-alueille., sekä kattorakenteille: Sovellus Tehon tarve Parkkipaikat W/m 2 Ajotiet W/m 2 Jalkakäytävät W/m 2 Portaat W/m 2 Lastauslaiturit W/m 2 Sillat W/m 2 Peltikatto W/m 2 Huopakatto W/m 2 Dansk Kylmä katto / Kattokouru/syöksytorvi Metallinen Muovinen Lämmin katto / Kattokouru/syöksytorvi Metallinen Muovinen W/m W/m W/m W/m Norsk Svensk Finsk 2728 28 Samankaltaiset tiedostot
FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot, Lisätiedot 1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.
FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden Lisätiedot FI Asennusohjeet. devireg 120
FI ASENNUSOHJEET devimat DSVK-300 1-johtiminen lämpökaapelimatto ja deviflex DSVK-25 1-johtiminen lämpökaapeli asfaltille Muistiinpanoja devimat DSVK lämpökaapelimatto ja deviflex DSVK lämpökaapeli devimat Lisätiedot Asennusohjeet. Devireg 610
FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se Lisätiedot Asennusohjeet. devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C
FI Asennusohjeet devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C devireg 330-sarjan elektroniset DIN-kisko termostaatit devireg 330 sarjan elektroniset Lisätiedot FI Asennusohjeet. devireg 810
FI Asennusohjeet devireg 810 Ž Käyttöalueet: devireg 810 käytetään ulkoalueiden lämmityskaapeliasennusten ohjaukseen esim. pysäköintialueilla, teillä, rampeissa, ajoluiskissa, jalkakäytävissä, pesupaikoilla, Lisätiedot Asennusohjeet. Devireg 610
FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10 C - +50 C. devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se Lisätiedot Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi
devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi devilink TM RS huoneanturi devilink TM RS huoneanturissa on sisäänrakennettu lämpötilan mittaus, joka mittaa ympäröivää lämpötilaa. Huoneanturiyksikön avulla Lisätiedot Asennusohje. devikit saneerauskaapeli. www.devi.com. intelligent varme
FI Asennusohjeet deviflex DTIV-9 sulanapitokaapeli 9W/m juomavesiputkien sisäpuoliseen asennukseen Merkintöjä deviflex DTIV-9 juomavesikaapeli deviflex tyyppi DTIV on 2-johdin lämpökaapeli jossa on pintakerroksena Lisätiedot Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 anturi
FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 anturi 1 Sisältö 1 Anturit ja valvottavat alueet......................................... 3 1.1 Anturityypit ja toiminnot............................................ Lisätiedot Asennusohjeet. devimat TM DSIA-300 deviflex TM DSIA-25 230V sekä 400V. 1-johtiminen lämpökaapeli ulkoalueiden sovelluksiin
FI Asennusohjeet devimat TM DSIA-300 deviflex TM DSIA-25 230V sekä 400V 1-johtiminen lämpökaapeli ulkoalueiden sovelluksiin Muistiinpanoja deviflex DSIA lämpökaapeli ja devimat lämpömatto deviflex DSIA Lisätiedot Devireg 528, 530, 531 ja 532 Asennusohje
Suomi Devireg 528, 530, 531 ja 532 Asennusohje 1 Sisällys: Sovellukset ja toiminnot Sovellukset ja toiminnot... 3 Lattian enimmäislämpötilan... 4 Merkkivalot (LED)... 5 Asennusohjeet... 6 devireg 528, Lisätiedot Devimat DTIK-300 Deviflex DTIK-30 Asennussohje 2-johtiminen lämpökaapelimatto ja lämpökaapeli asfalttiin
FI Devimat DTIK-300 Deviflex DTIK-30 Asennussohje 2-johtiminen lämpökaapelimatto ja lämpökaapeli asfalttiin Muistiinpanot: 2 08090358 v. 01.01 Deviflex DTIK lämpökaapeli ja Devimat DTIK lämpökaapelimatto Lisätiedot Asennus- ja käyttöohje DEVIreg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden
FI Asennus- ja käyttöohje DEVIreg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon (1-4 anturia) 1 Sisältö 1: Käyttöohje Järjestelmän kuvaus 3 Yleistä 5 Painikkeet 5 Näyttö 5 Valikko 6 Mahdolliset Lisätiedot I/O Extender lisärelepaketti
Fi I/O Extender lisärelepaketti Sisältö Sivu 1 Käyttö ja toiminnot... 3 1.1 LED-merkkivalon merkitykset........................................... 3 2 Asennusohje.... 4 2.1 I/O Extender lisäreleen konfigurointi... Lisätiedot Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden
FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon (1-4 anturia) 1 Sisältö 1: Käyttöohje Järjestelmän kuvaus 3 Yleistä 5 Painikkeet 5 Näyttö 5 Valikko 6 Mahdolliset Lisätiedot 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje
1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9. Lisätiedot - Kaapelin saa kytkeä sähköverkkoon ainoastaan sähköalan ammattilainen - Kaapelit eivät saa koskettaa toisiaan - Kaapelia ei saa lyhentää
Asennusohjeet deviflex lämpökaapelit deviflex DTCE-30 lämpökaapeli jään ja lumen sulattamiseen katoilta, syöksytorvista ja räystäskouruista sekä portaista ja piha-alueilta deviflex DTCE-30 lämpökaapeli Lisätiedot Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com
Asennusopas DEVIreg 316 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto................. Lisätiedot Deviflex DTCE-30 lämpökaapeli. Varoitus!
PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin PST 18 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 18 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Lattialämmitys Lisätiedot Asennusohjeet. Deviflex lämmityskaapeli Deviflex DTIP-18 betonilattioiden lämmittämiseen ja ulkoalueiden sulanapitoon ym.
FI Asennusohjeet Deviflex lämmityskaapeli Deviflex DTIP-18 betonilattioiden lämmittämiseen ja ulkoalueiden sulanapitoon ym. Muistiinpanoja Deviflex DTIP-18 lämpökaapeli Deviflex DTIP-18 soveltuu monenlaisiin Lisätiedot Asennusohje. Devicell Dry
Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm Lisätiedot ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin
KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja Lisätiedot PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon
PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Lisätiedot KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje
KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu. Lisätiedot Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5
Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Lisätiedot Termostaatin ja anturien asennusohje ETO2-4550, ETOG-55, ETOR-55, ETF-744/99
Termostaatin ja anturien asennusohje ETO2-4550, ETOG-55, ETOR-55, ETF-744/99 Termostaattien ja anturien asennusohje NÄMÄ OHJEET KOSKEVAT SEURAAVIA MALLEJA: ETO2-4550-termostaatti ETOG-55-lämpötila- ja Lisätiedot GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje
GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu Lisätiedot Asennusohjeet. deviheat devimat - lämpömatto ohuisiin lattiarakenteisiin ja saneeraukseen
FI Asennusohjeet deviheat devimat - lämpömatto ohuisiin lattiarakenteisiin ja saneeraukseen 1 Ž devimat devimat DSVF/DTVF lämpömattoja käytetään pääasiassa lattiaremonttien yhteydessä ns. ohuissa lattiarakenteissa, Lisätiedot news Toimitukselta Tässä numerossa...
news NRO 3 MARRASKUU 2002 Toimitukselta Kulunut kesä ja alkusyksy oli Suomessa lämpimin miesmuistiin. Kesää seuraa kuitenkin aina talvi, alkaa lämmityskausi ja liukkaat kelit. Tässä numerossa tutustut Lisätiedot IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250
-E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200 Lisätiedot devimat DTIF 100/150 devimat tekniset tiedot! Kytkentä Vaihe - musta Nolla - Sininen Maa - Suojapunos
FI Asennusohjeet devimat DTIF 100/150 Lämpömatto ohuisiin lattiarakenteisiin ja saneeraukseen TÄRKEÄÄ! Asennettaessa kaksi mattoa samaan termostaattiin lue ennen asennusta ohjeet sivulta kolme! devimat Lisätiedot Asennusohjeet. Deviflex DTIP-8 ja DTIP-10 lämmityskaapelit. - ohuille lattiarakenteille, puulattioille ja putkien sulanapitoon
FI Asennusohjeet Deviflex DTIP-8 ja DTIP-10 lämmityskaapelit - ohuille lattiarakenteille, puulattioille ja putkien sulanapitoon Muistiinpanoja Deviflex DTIP-8 ja DTIP-10 lämmityskaapelit Deviflex DTIP-8 Lisätiedot Asennusohjeet. Pukkila devimat 100. Lämmitysjärjestelmä. TÄRKEÄÄ! Asennettaessa kaksi mattoa samaan termostaattiin. asennusta ohjeet sivulta kolme!
FI Asennusohjeet Pukkila devimat 100 Lämmitysjärjestelmä TÄRKEÄÄ! Asennettaessa kaksi mattoa samaan termostaattiin lue ennen asennusta ohjeet sivulta kolme! Pukkila devimat 100 devimat lämmitysmattoja Lisätiedot LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin
LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu Lisätiedot Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje
Asennusopas DEVIreg 530 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto................. Lisätiedot Article no: 08095900 Version: 01.01
Article no: 08095900 Version: 01.01 DEVI Oy Rataskuja 4 FI-03100 NUMMELA FINLAND Puhelin +358 (0)207 569 220 Faksi +358 (0)207 569 230 www.devi.fi, www.devilink.fi FI devilink järjestelmä ja devilink CC Lisätiedot Säätökeskus RVA36.531
Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus Lisätiedot Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). Lisätiedot Asennusopas. DEVIreg 528. Elektroninen termostaatti. www.devi.com
Asennusopas DEVIreg 528 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet............. Lisätiedot ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI
ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI PST-itserajoittuvaa lämmityskaapelia käytetään ensisijaisesti vesijohtojen, viemäreiden, kattokaivojen, räystäskourujen, syöksytorvien tms. sulanapitoon sekä pienten tilojen Lisätiedot deviheat 550 08095220 01.02
GB FI Installation Asennusohje Instruction deviheat 550 08095220 01.02 Ž Sisällysluettelo deviheat 550 asennus 4 deviheat 550 käyttöönotto 13 Perusasetusten muutokset 15 Tehdas asetukset 23 Väyläliitäntä Lisätiedot GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme Lisätiedot SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2
SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä. Lisätiedot TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA
Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti Lisätiedot BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6
BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa Lisätiedot m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä
Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa Lisätiedot SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje
SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös Lisätiedot Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U
Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin Lisätiedot LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)
JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte Lisätiedot Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST
Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Ohjauskeskus 13720 Digitaalisella ohjauspaneelilla, digitaalisella viikkokellolla, ajastetulla ohituskytkimellä ja kaukoohjaus mahdollisuudella varustettu ohjauskeskus max. 22 Lisätiedot Nro: 08095859 Versio: 01.01. Suomi. devireg TM 535 asennus- ja käyttöohje
Nro: 08095859 Versio: 01.01 Suomi devireg TM 535 asennus- ja käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo devireg 535 termostaatin sijoittaminen ja asentaminen.... 4 Sijoittaminen....................................... Lisätiedot PST-BETONINKOVETUSKAAPELI
PST-BETONINKOVETUSKAAPELI PST BET -lämmityskaapelielementit on tarkoitettu vain betonivalujen kovettamiseen/kuivattamiseen. Ehkäisee valun jäätymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista. Jälkikäteen voidaan Lisätiedot Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä
Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita Lisätiedot Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje
Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva Lisätiedot Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1
Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)
ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N: Lisätiedot KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN
KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon Lisätiedot ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE
ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: Lisätiedot Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295
Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa: Lisätiedot Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija
Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan Lisätiedot Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS
Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin, Lisätiedot Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet
Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8 Lisätiedot lokasäiliön langaton pintavahti
03/15 Labko LOKA alarm lokasäiliön langaton pintavahti Asennus- ja käyttöohjeet Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Sisällysluettelo 1 ASENNUSOHJE... 3 1.1 RADIOLINKIN JA ANTURIN TESTITOIMINTO... Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria Lisätiedot ComfortZone CE50/CE65
ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila... Lisätiedot WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle
WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton Lisätiedot Kuituvalon asennusohje - ECO
Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa, Lisätiedot 838E Hands Free Varashälytin
838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus Lisätiedot Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3
Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen Lisätiedot 1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko
Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289) Lisätiedot Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä
Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut Lisätiedot FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1
ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle Lisätiedot KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3
135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan Lisätiedot Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi Lisätiedot Tehtävään on varattu aikaa 8:30 10:00. Seuraavaan tehtävään saat siirtyä aiemminkin. Välipalatarjoilu työpisteisiin 10:00
LUE KOKO OHJE HUOLELLA LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT!!! Tehtävä 1a Tehtävään on varattu aikaa 8:30 10:00. Seuraavaan tehtävään saat siirtyä aiemminkin. Välipalatarjoilu työpisteisiin 10:00 MITTAUSMODULIN KOKOAMINEN Lisätiedot Huoletonta asumista talvipakkasilla
J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty Lisätiedot Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti
088U0211 Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Välitystesti............................ Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute