Source: http://docplayer.fr/41693479-Top-22-275-3-zbs-top-22-375-3-zbs-cerapurmodul-cerapurmodul-solar-top-14-400-3-zbs-top-30-475-3-zbs-notice-d-emploi.html
Timestamp: 2019-07-16 18:51:37+00:00
Document Index: 57545366

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 13', 'arrêt ', 'art 1', 'art. 18', 'art. 21', 'arrêt ']

TOP 22/275-3 ZBS TOP 22/375-3 ZBS. CerapurModul. CerapurModul Solar TOP 14/400-3 ZBS TOP 30/475-3 ZBS. Notice d emploi - PDF
Download "TOP 22/275-3 ZBS TOP 22/375-3 ZBS. CerapurModul. CerapurModul Solar TOP 14/400-3 ZBS TOP 30/475-3 ZBS. Notice d emploi"
1 Notice d emploi TOP 22/275-3 ZBS TOP 22/375-3 ZBS TOP 14/400-3 ZBS TOP 30/475-3 ZBS F CerapurModul CerapurModul Solar nv SERVICO sa Kontichsesteenweg AARTSELAAR TEL: FAX: Deutsche Fassung auf Anfrage erhältlich
2 1. Remarques importantes L'INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE, L ENTRETIEN ET LE SERVICE APRES-VENTE DOIVENT ETRE EFFECTUES PAR UN INSTALLATEUR AGREE. POUR VOTRE SECURITE: QUE FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ? fermer le robinet gaz ouvrir les fenêtres ne pas actionner les interrupteurs électriques éteindre tous feux ouverts prévenir la compagnie gazière, votre installateur ou JUNKERS CONVERSION La conversion vers un autre type de gaz ne peut être effectuée que par le service technique de JUNKERS. 2
3 2. Mise en service 2.1 Aperçu des raccordements (accessoires non compris) 1 raccordement circulation 2 robinet d arrêt départ CC (accessoire) 3 eau chaude 4 robinet gaz (fermé, accessoire) 5 groupe de sécurité (accessoire) 6 robinet eau froide 7 robinet d arrêt retour (accessoire) 8 robinet de remplissage et de vidange (accessoire) 9 évacuation condensation (accessoire) Fig. 1 3
4 2.2 Ouvrir les robinets Ouvrir le robinet gaz. P Ouvrir les robinets d arrêt chauffage. Ouvrir le robinet eau froide 2.3 Ouverture de la porte Pousser le repère (3 points) pour ouvrir la porte. Fig. 2 4
5 2.4 Contrôle de la pression de l eau du circuit de chauffage L aiguille du manomètre doit se situer entre 1 et 1,5 bar. (si une pression plus élevée est nécessaire, votre installateur vous le mentionnera). Fig Remplissage de l eau de chauffage Le remplissage est différent pour chaque installation de chauffage. Faites montrer et expliquer le remplissage par votre installateur. Attention: La chaudière peut être endommagée. Ne remplir que quand la chaudière est froide. La pression maximale de 3 bars, pour la température la plus élevée de l eau de chauffage, ne doit pas être dépassée (la soupape de sécurité s ouvre). 5
6 2.6 Contrôler la pression de service de l installation solaire (uniquement avec CerapurModul Solar) L aiguille du manomètre doit se situer à 2,5 bars. (si une pression plus élevée est nécessaire, votre installateur vous le mentionnera) La pression maximale de 6 bars - à la température la plus élevée de l installation solaire - ne peut pas être dépassée (sinon la soupape de surpression s ouvre). Fig. 4 6
7 2.7 Remplir avec liquide pour l échangeur de chaleur (uniquement avec CerapurModul Solar) Le remplissage du liquide pour l échangeur de chaleur ne peut être effectué que par un installateur compétent. La pression maximale de 6 bars - à la température la plus élevée de l installation solaire - ne peut pas être dépassée (sinon la soupape de surpression s ouvre). 3. Commande Cette notice d utilisation ne concerne que la chaudière. Selon le régulateur utilisé, certaines fonctions divergent au niveau de leur utilisation. Les régulateurs de chauffage suivants peuvent être utilisés: régulateur climatique encastré dans la chaudière (voir fig. 5 n. 13), régulateur climatique installé externe, thermostats d ambiance, commandes à distance éventuelles. Consulter toujours les notices de la régulation. 7
8 3.1 Eléments de commande Fig. 5 8
9 1 touche ramoneur pour l installateur 2 touche service pour l installateur 3 lampe de contrôle pour fonctionnement brûleur 4 interrupteur principal 5 verrouillage des touches 6 touche ECO 7 touche reset 8 afficheur 9 manomètre 10 régulateur de température eau chaude 11 lampe de contrôle enclenchée 12 régulateur de température de départ 13 logement pour une régulation climatique ou pour une horloge de commutation 9
10 3.2 Allumer/éteindre Allumer Appuyer sur l interrupteur principal. Le témoin bleu s allume et l afficheur indique la température de départ. Fig. 6 Si l afficheur indique en alternance avec la température de départ, la chaudière fonctionne pendant 15 minutes avec la puissance de chauffe minimale. Eteindre Appuyer sur l interrupteur principal. Le témoin s éteint. Faites attention à la sécurité antigel (voir paragraphe 3.8) quand vous mettez la chaudière hors service pendant une période prolongée. La chaudière est équipée d une protection contre le blocage du circulateur de chauffage et de la pompe du ballon pendant des périodes d arrêt prolongées. Quand la chaudière est débranchée, cette protection est désactivée. 10
11 3.3 Allumer le chauffage La température de départ peut être réglée entre 35 et 90 C. Faites attention à la température maximale admise en cas de chauffage par le sol. Tourner le thermostat, afin d adapter la température de départ de l installation de chauffage: - chauffage par le sol: p. ex. position 3 (environ 50 C) - chauffage à basse température: p. ex. position 6 (environ 75 C) - Installation de chauffage pour températures de départ jusqu à 90 C: position max Fig. 7 Quand le brûleur est en marche, le témoin s allume vert. 11
12 position température de départ 1 environ 35 C 2 environ 43 C 3 environ 50 C 4 environ 60 C 5 environ 67 C 6 environ 75 C max environ 90 C 12
13 3.4 Réglage de la température Consulter les notices de la régulation. Ici, vous trouverez comment: il faut régler le fonctionnement et la courbe de chauffage de la régulation climatique, il faut régler les thermostats d ambiance, on peut chauffer économiquement et épargner de l énergie. Fig. 8 13
14 3.5 Réglage de la température de l eau chaude Régler la température du ballon avec la molette de température de la chaudière. La température programmée clignote pendant 30 secondes dans l afficheur. Fig. 9 Avertissement: risque de brûlure! En fonctionnement normal, ne pas choisir une température supérieure à 60 C. Ne pas sélectionner des températures jusqu à 70 C que brièvement afin d éliminer les bactéries (anti légionellose). 14
15 molette de température température eau chaude min environ 10 C (protection contre le gel) e environ 55 C max environ 70 C Remarque: Afin d éviter l entartrage des chaudières placées dans des régions très calcaires (plus que 15 dh). Ne pas régler la température plus haute que 55 C. 3.6 Sélectionner le mode confort En usine, la chaudière est réglée sur le mode économique, la touche eco est allumée. En appuyant sur la touche eco tout en la maintenant enfoncée brièvement, il est possible de choisir entre le mode confort et le mode économique. Mode économique Dans le mode économique seulement la partie supérieure du ballon est chauffée, quand une quantité plus grande d eau a été puisée. Par le réchauffement mois fréquent du ballon et par la participation moins importante du ballon, on épargne de l énergie. Mode confort, la touche eco n est pas allumée (réglage d origine) Le ballon est constamment maintenu à la température programmée pour un confort maximal. 15
16 3.7 Position été (uniquement eau chaude) Noter la position du régulateur de température de départ. Tourner le régulateur complètement à gauche dans la position. Le chauffage est coupé. La préparation d eau chaude ainsi que l alimentation électrique du thermostat ne sont pas coupées. Fig. 10 Attention: Risque de congélation de l installation de chauffage. Vous trouverez d informations supplémentaires dans la notice du régulateur du chauffage. 16
17 3.8 Protection contre le gel de l installation de chauffage Laisser le chauffage allumé avec le régulateur minimum en position 1. Fig. 11 Lorsque le chauffage est coupé: Additionner du produit antigel à l eau du circuit de chauffage (voir prescriptions techniques et pratiques de la chaudière). 3.9 Protection contre le gel du ballon Ne pas déclencher la chaudière. Tourner la molette de température gauche (15 C). contre la butée Fig
18 3.10 Protection contre le gel de l installation solaire Le liquide de l échangeur de chaleur est protégé contre le gel jusqu à environ -30 C. Contrôler annuellement le liquide (voir le manuel des capteurs solaires) Verrouillage de l Heatronic Le verrouillage des touches est active pour le régulateur de la température de départ, la régulateur de température de l eau chaude en et pour toutes les touches à l exception de l interrupteur principal et de la touche ramoneur. Pour activer le verrouillage: Appuyer la touche indique. jusqu à ce que l afficheur Fig. 13 Pour désactiver le verrouillage: Appuyer la touche jusqu à ce que l afficheur indique la température de départ. 18
19 3.12 Messages indiquées sur l afficheur Afficheur Description Entretien nécessaire. Le verrouillage des touches est activé. La protection contre le blocage du circulateur est activée. La chaudière fonctionne pendant 15 minutes avec la puissance de chauffe minumale. Le programme de purge est activé. Début de la désinfection thermique. Augmentation vite inadmissible de la température de départ. Le chauffage est interrompu pendant 2 minutes. Fonction de sèche. Quand cette fonction est activée à la régulation climatique. Consulter les notices de la régulation. p. ex. Code de perturbation (voir chapitre 6). 19
20 4. Désinfection thermique L entière installation d eau chaude y compris les points de puisage doit régulièrement être désinfectée thermiquement. (Voir prescriptions locales et/ou nationales.) Avec certaines régulations, cette désinfection thermique peut être programmée à une heure fixe. Voir le manuel de la régulation. L entière installation d eau chaude y compris les points de puisage doit régulièrement être désinfectée thermiquement. La partie solar du ballon solaire (avec CerapurModul Solar) n y est pas comprise. Attention: risque de brûlures! Ne procéder à une désinfection thermique que dehors les heures d utilisation normales. Une fois la désinfection thermique terminée, le contenu du ballon ne se refroidit que peu à peu. C est pourquoi la température de l eau chaude peut être supérieure à la température réglée. Fermer les points de puisage d eau chaude. Prévenir tous les habitants du risque de brûlure. Mettre le circulateur éventuel sur continu. Pousser simultanément la touche ramoneur et la touche de verrouillage et garder les touches enfoncés jusqu à ce que l afficheur indique. 20
21 Fig. 14 Attendre jusqu à ce que la température maximale soit atteinte. Ouvrir d abord le point de puisage le plus proche jusqu à ce que pendant 3 minutes l eau coule à 70 C. Procédez ensuite pour le point de puisage suivant jusqu au point de puisage le plus éloigné. Remettre le circulateur à son fonctionnement normal Si vous souhaitez interrompre la désinfection thermique: Débrancher la chaudière et remettez-la à nouveau en service. La chaudière se remet en service et l afficheur indique à nouveau la température de départ. 21
22 5 Consignes pour économiser l énergie Economiser le gaz La chaudière a été construite de façon à assurer une consommation de gaz réduite, des émissions polluantes faibles et un confort optimal. L alimentation du brûleur en gaz est réglée suivant le besoin de chaleur de l installation. La chaudière continue de fonctionner avec petite flamme lorsque le besoin de chaleur diminue. Ce processus s appelle fonctionnement modulant. Ce fonctionnement modulant assure une diminution des variations de température et permet une répartition homogène de la température dans les locaux. De ce fait, la chaudière peut travailler pendant un temps prolongé sans consommer plus de gaz qu une chaudière qui est soumise à des cycles marche-arrêt en permanence. Abaissement de la température pendant la nuit Une réduction importante de la consommation de gaz est possible si l on baisse la température ambiante pendant la nuit ou même pendant la journée. Une baisse de température de 1 C correspond à une économie d environ 5 %. Cependant, il est conseillé de limiter l abaissement de température ambiante à un maximum de 15 C v.à.v. de la température pendant la journée (uniquement avec régulation climatique). Pour les thermostats d ambiance, un abaissement de température de maximum 5 C est à conseiller. Procéder conformément aux instructions d utilisation du thermostat. Eau chaude Un réglage à une température plus basse permet une économie d énergie importante 22
23 6. Remédier aux perturbations L Heatronic surveille tous les organes de sécurité, de réglage et de commande. Quand une perturbation survient pendant le fonctionnement, un signal d alerte résonne et le témoin de contrôle de fonctionnement clignote. En appuyant n importe quelle touche, le signal l alerte est arrêté. L afficheur indique un code erreur et la touche reset peut clignoter. Si la touche reset clignote: Appuyer sur la touche reset et maintenir jusqu à ce que l afficheur indique. La chaudière se remet en service et l afficheur indique à nouveau la température de départ. Si la touche reset ne clignote pas: Eteindre la chaudière et la rallumer. La chaudière se remet en service et l afficheur indique à nouveau la température de départ. S il n est pas possible de remédier à la perturbation: Contacter votre installateur ou le service technique de JUNKERS. Vous trouverez un aperçu des messages pouvant apparaître sur l afficheur en page
24 7. Généralités Nettoyage du manteau Ne pas utiliser des produits de rinçage abrasifs ou agressifs, un chiffon humide suffit. Conservation de la notice Après la lecture, vous pouvez glisser la notice (avec la dernière page vers l avant) dans la porte de la chaudière. Fig
25 8. Surveillance et entretien Même un JUNKERS a besoin d'une surveillance et d'un entretien régulier. Un entretien préventif évite une usure prématurée et/ou une consommation anormale. Ce travail doit être effectué par l'installateur, un homme de métier agréé ou par le service technique de JUNKERS. UN ENTRETIEN ANNUEL EST RECOMMANDE. (dépendant de la réglementation régionale en la matière) Faites appel à un installateur agréé ou au service technique de JUNKERS. 25
26 9. Notes importantes Vous trouvez l'indication du type et le numéro de série sur la plaque signalétique de l'appareil. Veuillez mentionner ces données sur la carte de garantie et lors de chaque contact avec votre l'installateur ou avec notre service technique. Type FD Date d installation Installateur 26
27 10. Service après-vente (avec techniciens de votre région) SERVICO sa tient un service après-vente à la disposition de l'installateur et de l'usager. En cas de difficulté, adressez-vous à SERVICO sa (service après-vente officiel du fabricant). nv SERVICO sa Kontichsesteenweg Aartselaar SERVICE APRES-VENTE entretien & réparations FAX SERVICE APRES-VENTE NUMERO GENERAL FAX NUMERO GENERAL
28 11. Notice condensée Allumer Temp. eau chaude Attention: Risque de brûlures Régler la température au maximum sur e. Allumer le chauffage Réglage température Régler le fonctionnement et la courbe de chauffage de la régulation climatique. Régler la température au thermostat d ambiance. Verrouillage touches eco-touche allumée = mode économique eco-touche éteinte = mode confort Protection contre le gel 28