Source: http://docplayer.fi/2310223-Loistehon-kompensoinnin-toimivuus-ja-hinnoittelun-ohjaavuus.html
Timestamp: 2016-10-25 17:49:41+00:00
Document Index: 14215193

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

⭐LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS
Download "LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS"
1 LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS Kati Pippuri Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Tampereen ammattikorkeakoulu koulutusohjelma Sähkötekniikan Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu2 TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto PIPPURI, KATI: Loistehon kompensoinnin toimivuus ja hinnoittelun ohjaavuus Opinnäytetyö 33 s., liitteet 5 s. Huhtikuu 2011 Ohjaajat: kehitysjohtaja Mika Pekkinen, Tampereen Sähkölaitos Oy koulutuspäällikkö Jarkko Lehtonen, Tampereen ammattikorkeakoulu Loisteho ja yliaallot aiheuttavat sähkönjakeluverkossa häiriöitä ja häviöitä, joiden suuruutta ja vaikutuksia on hyvin vaikea koko laajuudessaan tunnistaa tai arvottaa taloudellisesti. Kompensoinnilla saavutetaan parempi sähkönlaatu, josta on etua niin sähköverkkoyhtiölle kuin asiakkaallekin. Suomen valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj sekä Energiamarkkinavirasto ovat velvoittaneet paikallisia verkkoyhtiöitä huolehtimaan alueellaan tarvittavan loistehon hallinnasta, ja sähköverkkoyhtiöt ohjaavat asiakkaitaan kompensoimaan loistehoaan loistehomaksuilla. Loistehomaksua ei kuitenkaan yleisesti ottaen peritä kuin tehosiirtoasiakkailta ja loistehomaksu koskee tällä hetkellä suurimmalla osalla verkkoyhtiöistä vain induktiivista loistehoa. Mittarikannan uudistuessa myös kapasitiivisen loistehon mittaus ja laskutus tulee ajankohtaiseksi. Tässä sähkövoimatekniikan opinnäytetyössä tarkastellaan Tampereen Sähköverkko Oy:n keskijännitesiirtoasiakkaiden loistehon kompensoinnin toimivuutta asiakkailta mitattujen tuntitehojen perusteella. Tampereen Sähköverkko Oy on siirtymässä kapasitiivisen loistehon laskutukseen ja uudistaa samalla induktiivisen loistehon laskutuksen kaksiportaiseksi. Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella tämän hinnoittelun ohjaavuutta, sekä verkon tilaa keskijännitesiirtoasiakkaiden keskimääräisen tehokertoimen avulla. Työssä tarkastellaan myös yleisesti Suomen sähköverkkoyhtiöiden loistehon laskutuskäytäntöjä ja vertaillaan tyyppiasiakkaan avulla hinnastoja. Tutkimuksen tuloksena havaitaan selkeä mittausten uudistamistarve ennen uuden hinnoittelun käyttöönottoa. Huomataan myös uuden hinnoittelun käyttöönoton sekä induktiivisen että kapasitiivisen loistehon osalta olevan tarpeellinen, sillä verkossa esiintyy yli- ja alikompensointia. Edelleen pohditaan, kuinka mittaustietoa voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää asiakkaan hyväksi, jolloin siitä olisi etua myös verkkoyhtiölle sähkön laadunparantamisen kautta. Todetaan tulevaisuudessa olevan tarvetta myös pienjännitejakeluasiakkaiden loistehon tarkastelulle. Asiasanat: Loisteho, kompensointi, sähkönjakelu, jakeluverkko3 ABSTRACT 3 Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree programme in Electrical Engineering Option of Electrical Power Engineering PIPPURI, KATI: The Application of Reactive Power Compensation and Pricing Guidance Bachelor s thesis 33 pages, appendices 5 pages April 2011 Reactive power and harmonics in power transmission cause disturbance and power dissipation. With reactive power and harmonics compensation, quality of electricity can be improved, which is beneficial for power distribution companies as well as for the customers. In Finland, the power distribution companies guide their customers to compensate by applying a specified fee on reactive power. At the moment this fee concerns only inductive reactive power though, mainly because the electricity meters are older and the measuring of capacitive reactive power is due to be implemented later. The primary objective of this thesis was to examine the functionality of reactive power compensation among the customers of 20 kv transmission of the local power distribution company Tampereen Sähköverkko Oy in Tampere, Finland. The company is switching over to a new pricing model of reactive power starting from 1 January At the same time, along with the new fee on capacitive reactive power, the pricing of inductive reactive power is going to be migrated over to a two-tiered model. The second objective was to study the effectiveness of the new pricing. The study was executed by utilising data from electricity meters. The results suggest that there is a need for renewing electricity meters before the changeover. Also the pricing changeover is needed. In light of the findings, further research is recommended to also examine 0,4 kv transmission customers. Keywords: Reactive power, compensation, transmission, electrical network4 ALKUSANAT 4 Tämä opinnäytetyö on tehty Tampereen Sähköverkko Oy:lle, joka on jakeluverkonhaltija Tampereen alueella ja osa Tampereen Sähkölaitos -konsernia. Opinnäytetyöni aiheen valitsin työpaikkani Tampereen Sähköverkko Oy:n kautta, jossa olen työskennellyt pääsääntöisesti kesäisin vuodesta 2005 ja jossa olen suorittanut myös insinöörikoulutukseeni liittyvät harjoittelut. Haluan kiittää yritystä ja konsernia hyvästä yhteistyöstä ja menneistä vuosista. Kiitokset tämän opinnäytetyön osalta työn ohjaajalle, kehitysjohtaja Mika Pekkiselle (Tampereen Sähkölaitos Oy), sekä työssä korvaamattomana teknisenä apuna toimineelle erikoissuunnittelija Timo Mäkelälle (Tampereen Sähköverkko Oy). Erityiskiitokset ammatillisesta kasvustani haluan tässä yhteydessä esittää esimiehelleni Maire Helevirralle, työtovereilleni Arto Jokijärvelle ja Jorma Laiholle, sekä omalle isälleni. Kiitokset myös muille perheenjäsenille tuesta ja voimavarasta opiskelun aikana. Tampereella Kati Pippuri5 SISÄLLYS 5 1 JOHDANTO LOISTEHO, YLIAALLOT JA KOMPENSOINTI Yleistä Loisteho sähkönkuluttajan kannalta Loisteho sähköverkkoyhtiön kannalta LOISTEHON HINNOITTELUKÄYTÄNTÖJÄ Loistehon yleiset laskutusperiaatteet Fingrid Oyj Jakeluverkkoyhtiöiden loisteholaskutuksen käytäntöjä Tampereen Sähköverkko Oy TUTKIMUS SIIRTOASIAKKAIDEN TEHONKULUTUKSESTA Tutkimustapa Tutkimustulokset Mittalaitteistojen tarkastelu Vuoden 2010 keskimääräinen tehokerroinjakauma Esimerkkitapauksia ja hinnoittelun vaikutuksia Päätelmät JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET... 346 1 JOHDANTO 6 Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Tampereen Sähköverkko Oy:n siirtoasiakkaiden loistehon kulutusta ja kompensoinnin toimivuutta. Tätä kautta pohditaan myös hinnoittelun ohjaavuutta. Tutkimuksessa käytetään hyödyksi yhtiön uusimpia etäluettavia energiamittareita, jotka mittaavat muun muassa pätökeskituntitehon ohella induktiivisen ja kapasitiivisen loiskeskituntitehon. Mittausteknisistä syistä ja siirtoasiakkaiden määrästä johtuen tutkimusta rajataan siten, että se koskee vain oletettavasti suurimpia loistehon kuluttajia, jolloin tutkittavina kohteina ovat keskijänniteliittymät. Tuntimitattuja keskijänniteliittymiä Tampereen Sähköverkko Oy:llä on tällä hetkellä 128 kappaletta, joista osa on varasyöttöjä. Verkkoyhtiö laskuttaa käytännössä loistehosta toistaiseksi vain tehosiirtoasiakkaitaan, joiden rajana on 200 A:n pääsulakekoko. Loisteholaskutus käsittää tällä hetkellä ainoastaan induktiivisen loistehon, koska mittarikantaa on vasta viime vuosina uudistettu. Tulevaisuudessa myös kapasitiivinen loisteho voidaan mitata kaikilla epäsuorilla mittauksilla. Yhtiössä on laadittu ohjeistus loistehon ja yliaaltojen kompensoinnista käyttöpaikoilla ja ohjeistus on saatavilla yhtiön verkkosivuilta. Yhtiössä on viime aikoina pohdittu myös kapasitiivisen loistehon hinnoittelun käyttöönottoa ja verkkosivuilta saatavan ohjeistuksen mukaan kapasitiivisen loistehon laskutukseen siirrytään Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena on tutkia uuden hinnoittelun vaikutuksia. Opinnäytetyössä tutustutaan ensin lyhyesti loistehoon, yliaaltoihin ja näiden kompensointiin. Loistehoa ja sen kompensointia tarkastellaan sähkönkuluttajan ja sähköverkkoyhtiön kannalta. Seuraavissa luvuissa käsitellään loistehohinnoittelun tarkoitusta ja vallitsevia käytäntöjä eri verkkoyhtiöissä. Viimeisissä osioissa tutkitaan Tampereen Sähköverkko Oy:n keskijännitesiirtoasiakkaiden energiamittareilta luettuja tehotietoja, joiden perusteella pohditaan hinnoittelun muutostarpeita ja tehdään johtopäätöksiä tutkimustuloksista. Tampereen Sähköverkko Oy kuuluu Tampereen Sähkölaitos konserniin ja toimii jakeluverkon haltijana Tampereen alueella. Tämä tutkimus on tehty ensisijaisesti palvelemaan Tampereen Sähköverkko Oy:n tarpeita.7 2 LOISTEHO, YLIAALLOT JA KOMPENSOINTI Yleistä Loistehoa, yliaaltoja ja niiden kompensointia käsitellään muun muassa Sähkötieto ry:n julkaisemissa ST-korteissa 13.31, ja Tiivistetysti voidaan sanoa, että loisteho on tehoa, joka ei tee työtä kuten pätöteho. Tampereen Sähköverkko Oy (2010) mainitsee ohjeessaan, että loisteho on sähköverkon ja sähkölaitteiden sähköfysikaaliseen toimintaan liittyvä sähkötekninen suure (Tampereen Sähköverkko Oy 2010, 2). Sähkötieto ry:n (2001, 2004a) mukaan eräät kulutuslaitteet tarvitsevat toimiakseen loistehoa pätötehon ohella, useimmiten loistehoa tarvitaan laitteen toiminnan kannalta tarpeellisen magneettikentän ylläpitämiseen. Tällaisia laitteita ovat moottorit, purkauslamput ja muuntajat. (Sähkötieto ry 2001, 23; 2004a, 2). Muun muassa ABB (2001) ja Sähkötieto ry (2001, 2004a) mainitsevat, että verkosta sinimuodosta poikkeavaa virtaa ottava kuorma on verkon kannalta yliaaltolähde. Yliaaltoja sähköverkkoon tuottavat epälineaariset kuormitukset, esimerkiksi tasasuuntaajat, taajuusmuuttajat, hitsauslaitteistot ja yksivaiheiset elektroniset kulutuslaitteet kuten tietokoneet ja muut elektroniikkalaitteet. (ABB 2001, 8; Sähkötieto ry 2001, 23; 2004a, 2.). Yliaallot ovat saastetta sähköverkossa. Edelleen ABB:n (2000b) ja Sähkötieto ry:n (2001) mukaan sähköverkko mitoitetaan näennäistehon perusteella, joka muodostuu varsinaisen työn tekevästä pätötehosta, magneettikentän ylläpitoon tarvittavasta loistehosta sekä särötehosta (ABB 2000b, 1; Sähkötieto ry 2001, 23). Loisteho ei ole pätötehoon verrattava kaupankäynnin kohde (Tampereen Sähköverkko Oy 2010, 2). Sen tuotanto ei ole sidoksissa voimalaitoksiin, vaan sitä voidaan tuottaa myös kompensointilaitteistoilla jakeluverkossa tai paikallisesti asiakkaan kuorman läheisyydessä. Kuorman tarvitsema loisteho voidaan ottaa sähköverkosta, mutta tämä voidaan välttää kompensoimalla se paikallisesti, jolloin verkon kapasiteettia vapautuu työtä tekevän pätötehon siirtoon.8 2.2 Loisteho sähkönkuluttajan kannalta 8 ST-kortissa mainitaan särövirran huomioiminen liittymän mitoituksessa (Sähkötieto ry 2001, 23). Sähköverkkoa mitoitettaessa näennäistehon perusteella, saatetaan päätyä ylimitoitukseen, mutta kompensoimalla loisteho laitekohtaisesti tai keskitetysti voidaan ylimitoitukselta välttyä. Pienjänniteliittymien ja yleisten sähkönjakeluverkkojen yliaaltovirrat ja jännitesärö ovat kasvussa taajuusmuuttajien, säädettävien käyttöjen, UPSien ja lukuisten pienlaitteiden yhteisvaikutuksen takia (ABB 2000a, 1; Sähkötieto ry 2001, 23; 2004a, 2). Sähkötieto ry:n (2004a) mukaan epälineaariset kuormat, kuten tietokoneet, ottavat verkosta tai syöttävät verkkoon perustaajuisesta sinikäyrästä poikkeavia virtoja, jotka puolestaan aiheuttavat verkon impedansseissa perustaajuudesta poikkeavia jännitteitä eli jännitesäröä. Säröytynyt jännite puolestaan aiheuttaa sinimuodosta poikkeavia virtoja lineaarisillakin kuormituksilla. (Sähkötieto ry 2004a, 2). Uusien kulutuslaitteiden hankinnassa joudutaan yhä useammin huomiomaan kiinteistön sähköverkon laatutekijät. Paljon särövirtaa sisältävä verkko saattaa aiheuttaa häiriöitä erityisesti uusien laitteiden toiminnassa (ABB 2000a, 1). ABB:n (2001) mukaan yliaaltoja synnyttävien laitteiden kanssa samaan sähkönsyöttöön kytketyt muuntajat, kaapelit, moottorit, generaattorit ja kondensaattorit voivat ylikuumeta yliaaltojen vaikutuksesta, elektroniset näytöt ja valot saattavat vilkkua, katkaisijat laueta, tietokoneet kaatua ja mittalaitteet antaa vääriä lukemia (ABB 2001, 8). Nämä vaikutukset näkyvät ennen kaikkea asiakkaan laitteiden toiminnassa. Sähkötieto ry:n (2004a) mukaan kuormituksen tehon luonnetta kuvataan tehokertoimella cosφ perustaajuisen tehon osalta, ja tehokertoimella PF (Power Factor) huomioitaessa myös yliaallot (Sähkötieto ry 2004a, 2). Tampereen Sähköverkko Oy:n (2010) mukaan loistehon siirto sähkönkäyttäjän omassa sisäisessä verkossa aiheuttaa samantyyppisiä haittoja kuin jakeluverkossakin, eli häviöiden kasvua ja johtojen suurempia poikkipintoja pelkän pätötehon siirtoon verrattuna. Loistehon otto jakeluverkosta saattaa kasvattaa asiakkaan pääsulakkeen kokoa ja kasvattaa siten liittymismaksua ja pääsulakekokopohjaista perusmaksua. (Tampereen Sähköverkko 2010, liite 1) Paras kompensointitapa on liittymäkohtainen, missä on huomioitava sähkölaitoksen tariffi, jakeluverkon mitoitus, kompensointilaitteiden investointikustan-9 9 nukset, sekä erityisesti liittymän loistehon ja särövirran luonne (Sähkötieto ry 2001, 23; 2004a, 2). Verkkoyhtiöllä voi olla omia vaatimuksiaan kompensointitavalle, sillä kompensointilaitteet saattavat häiritä esimerkiksi verkkoyhtiön verkkokäskysignaaleja (Sähkötieto ry, 2004b, 6). Useimmiten verkkoyhtiö määrittää, että kompensoinnin täytyy olla automaattinen, jolloin kuormituksen muuttuessa kompensointi seuraa mukana, eikä haitallista ylikompensointia tapahdu. Pääosin kompensointi on taloudellinen kysymys johtuen sähköverkkoyhtiön perimistä loistehomaksuista, mutta kompensointi vaikuttaa myös kiinteistön sähkön laatuun ja vähentää näin häiriöitä asiakkaan laitteissa. 2.3 Loisteho sähköverkkoyhtiön kannalta Verkkoyhtiöt vastaavat alueellaan jakelujännitteen laadusta asiakkaan liittymispisteessä. Jakelujännitteen laatu määritellään standardissa SFS-EN Yleisen jakeluverkon jakelujännitteen ominaisuudet. Standardissa määritetään muun muassa yliaaltojen raja-arvot. Suomessa valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj sekä Energiamarkkinavirasto velvoittavat paikallisia verkkoyhtiöitä huolehtimaan alueellaan tarvittavan loistehon hallinnasta. Energiamarkkinaviraston lausunnon 228/63/2001 mukaan jakeluverkon haltija voi hankkia verkossaan kuluvan ja asiakkaiden tarvitseman loistehon joko asentamalla verkkoonsa loistehon kompensointilaitteistoja, ostamalla loistehoa verkkoonsa liittyneiltä sähköntuottajilta tai ottamalla loistehoa kantaverkosta. Lausunnon mukaan verkonhaltija voi myös ohjata verkkoonsa liittyneitä asiakkaita kompensoimaan omaa loissähkön tarvettaan sähkön siirtotariffeissa erityisillä loissähkömaksuilla. Lausunnossa huomautetaan, että pienempien asiakkaiden siirtotariffeissa erillisiä loissähkömaksuja ei normaalisti ole, vaan asiakasryhmien keskimäärin aiheuttamat loissähkökustannukset sisältyvät siirtotariffien muihin maksukomponentteihin ja että pienten asiakkaiden aiheuttamat loissähkön siirtokustannukset ovat sähköverkon kannalta vähäisiä, eikä mittausta ole tarkoituksenmukaista järjestää. Verkonhaltijalla on myös oikeus valita tarkoituksenmukaisimmaksi katsomansa loissähkön hallintatapa ja näin ollen myös oikeus ohjata loissähkön siirtotarvetta asiakkailta perittävillä maksuilla. Lausunnon mukaan taloudellisista, sähköteknisistä ja sähkön laadullisista syistä on10 myös perusteltua asettaa rajoituksia ja maksuja loissähkön annolle (ylikompensoinnille). (Energiamarkkinavirasto, 2001). 10 Energiamarkkinaviraston (2001) ja Sähkötieto ry:n (2004a) mukaan verkkoyhtiön kannalta loistehon siirtoon sähköverkossa liittyy useita kustannusvaikutuksia. Loistehon siirto on suoraan pois pätötehon siirtokapasiteetista ja aiheuttaa verkon vahvistusinvestointeja, mutta se myös lisää johtojen ja muuntajien jännitteenalenemia sekä teho- ja energiahäviöitä pitkillä siirtoyhteyksillä. Kompensoinnilla alennetaan kokonaisvirtaa ja häviöiden vähentyessä keskusten, kaapeleiden ja muuntajien lämpötiloja (Energiamarkkinavirasto 2001, 2; Sähkötieto ry 2004a, 3). Kantaverkosta otetulle loisteholle on myös määritetty tariffi, jonka mukaan kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj perii maksuja verkkoyhtiöiltä. Loisteho ja yliaallot vaikuttavat epäsuotuisasti sähkön laatuun ja aiheuttavat häiriöitä siirtoverkoissa.11 3 LOISTEHON HINNOITTELUKÄYTÄNTÖJÄ Loistehon yleiset laskutusperiaatteet Verkkoyhtiöiden vallitseva käytäntö on ohjata loistehomaksuilla asiakkaitaan kompensoimaan loistehoa ja yliaaltoja, jolloin asiakkaan kannalta tarve kompensoida on ensisijaisesti taloudellinen kysymys. Asiakkaan loistehokulutuksen tulisi pysyä verkkoyhtiön määrittämällä optimaalisella toiminta-alueella niin sanotulla ilmaisosuudella. Tämän ilmaisosuuden ylittävästä osuudesta veloitetaan kyseistä asiakasta sanktiomaksutyyppisesti. Ilmaisosuus pyritään määrittämään siten, että vaihekulma pysyy sähköverkon toiminnan kannalta paremmalla eli induktiivisella puolella. Tällöin liittymä on lievästi alikompensoitu. Laskutettava loisteho määräytyy ST-kortin mukaan (Sähkötieto ry 2004a, 3) kaavalla Q lask = Q k P (1) max max jossa Q Q P k lask max max on laskutettava loisteho [kvar], on loistehon mitattu huippuarvo [kvar], on pätötehon mitattu huippuarvo [kw], on ilmaisosuus [kvar/kw] Ilmaisosuuden k määrä on suuruudeltaan verkkoyhtiöstä riippuen % maksimipätötehosta. 3.2 Fingrid Oyj Kuten edellä kohdassa 2.3 on mainittu, Suomen valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj laskuttaa kantaverkosta otetusta loistehosta verkkoon liittyneitä asiakkaitaan. Fingrid Oyj määrää loissähkön toimituksesta, toimitusten seurannasta ja loissähkösopimusten laadinnasta kantaverkkoyhtiön ja tämän asiakkai-12 12 den välillä (Fingrid Oyj 2006). Ohjeessa on yksityiskohtaisesti määritetty hinnoittelun perusteet. Tampereen Sähköverkko Oy:n (2010) mukaan jakeluverkkoyhtiön ilmaisosuus kantaverkosta otetusta loistehosta määräytyy siten, että induktiivinen loisteho saa olla enintään 16 % ja kapasitiivinen 4 % pätötehon arvosta, joka vastaa arvoa tanφ=-0,04 0,16 (Tampereen Sähköverkko Oy 2010, liite 1). 3.3 Jakeluverkkoyhtiöiden loisteholaskutuksen käytäntöjä Liitteissä 1 ja 2 on esitetty yhteenvedot eri verkkoyhtiöiden hinnastoista sekä tehosiirtotariffien laskutusperusteita. Käytetyt hinnastot ja laskutusperusteet ovat saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta ja ovat voimassa helmikuussa Hinnastojen vertailu osoittaa, että pääasiassa verkkoyhtiöt laskuttavat tällä hetkellä ainoastaan induktiivisesta loistehosta. Poikkeuksena on ainakin Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, joka hinnoittelee erikseen loisteholle anto- ja ottoosuuden hinnan ollessa sama molemmille, eikä laskutusperusteita ole saatavilla. Muiden yhtiöiden hinnastoissa ja ohjeissa tyydytään usein mainintaan, että loistehon syöttö verkkoon, kapasitiivinen loisteho ja ylikompensointi ovat kiellettyjä. Joidenkin verkkoyhtiöiden (Helen Sähköverkko Oy, Oulun Energia, Tampereen Sähköverkko Oy, Vantaan Energia) internetsivuilta on saatavissa erityisiä ohjeita loistehon kompensointiin ja kompensoinnin tarkoitukseen kiinteistöissä. Hinnoitteluperusteet pätöteholle vaihtelevat ja asiakkaan kannalta laskutus vaikuttaa usein melko monimutkaiselta. Loistehoa laskutetaan hinnastojen mukaan kaikilla tutkituilla verkkoyhtiöillä vain tehosiirtotuotteilla ja epäsuorilla mittauksilla. Usein loisteholaskutus määräytyy kaavan 1 mukaisesti. Ilmaisosuuden perustana oleva pätöteho vaihtelee laskutettavan pätötehon ja saman kuukauden mitatun pätötehohuipun välillä. Joillakin verkkoyhtiöillä loisteholaskutus määräytyy talvikuukausien mukaan ja loistehoa saatetaan laskuttaa vain näiltä kuukausilta. Koska hinnoitteluperusteet vaihtelevat, täytyy hintavertailua tehdä tuntitehotasolla. Erilaisissa vertailuissa on usein käytetty perustana Sähkölaitosyhdistyksen aikoinaan 1990-luvulla kartoittamia tyyppikäyttäjän tuntitehokäyriä. Näistä käyristä tässä työssä tehtyyn keskijänniteliittymän loistehovertailuun on otettu tuntitehokohtainen T3-käyrä, jonka vuosikulutuksena on 2,0 GWh. Käyrää on strukturoitu asiakastietojärjestelmässä siten, että se toistuu peräkkäisinä vuosi-13 13 na 2009 ja 2010 ja sen perusteella on laskettu induktiivisen loistehon käyrä tehokertoimen arvoille cosφ=0,9 ind., cosφ=0,7 ind. ja cosφ=0,5 ind. Muodostetut sarjat on esitetty kuvaajina liitteessä 3. Asiakastietojärjestelmän avulla on etsitty tuntitehosarjasta tarvittavat verkkoyhtiökohtaiset laskutussuureet hintavertailua varten. Verkkoyhtiöiden hinnastoista on otettu helmikuussa 2011 voimassa oleva hinta ja laskutusperusteet, joita on käytetty koko vuodelle Kuviossa 1 on esitetty euromääräinen laskutettava loisteho vuodelta 2010, kun liittymän tehokertoimen arvo on cosφ=0,5 ind. Voidaan huomata, että ero edullisimman ja kalleimman verkkoyhtiön välillä on lähes viisinkertainen, kun näin huonolla tehokertoimen arvolla liittymä kuluttaa enemmän loistehoa kuin pätötehoa. /a Oulun Energia Tampereen Sähköverkko Oy Vantaan Energia Sähköverkot Oy Helen Sähköverkko Oy Savon Voima Kuopion Energia Lahti Energia Fortum Espoo Distribution Oy Jyväskylän Energia Fortum Sähkönsiirto Oy Vattenfall cosφ=0,5 alv 0 % KUVIO 1. Asiakkaan T3 loistehomaksut vuodessa tehokertoimen cosφ=0,5 arvolla verkkoyhtiöittäin. Kuviossa 2 puolestaan on esitetty sama asia, kun tehokertoimen arvo on cosφ=0,7 ind. ja kuviossa 3, kun cosφ=0,9 ind. Tässä korostuvat erot hinnan ja ilmaisosuuden osalta. Vaikka verkkoyhtiön hinta on suhteessa muihin verkkoyhtiöihin korkea, suurempi ilmaisosuus saattaa vaikuttaa paljon enemmän, kuten Jyväskylän Energialla. Jos ilmaisosuus on pieni suhteessa muihin verkkoyhtiöihin ja hinta lisäksi korkea kuten Vattenfallilla, on verkkoyhtiö edelleen kalleimpia.14 14 /a Vantaan Energia Sähköverkot Oy Jyväskylän Energia Oulun Energia Tampereen Sähköverkko Oy Helen Sähköverkko Oy Savon Voima Kuopion Energia Lahti Energia Fortum Fortum Espoo Sähkönsiirto Distribution Oy Oy Vattenfall cosφ=0,7 alv 0 % KUVIO 2. Asiakkaan T3 loistehomaksut vuodessa tehokertoimen cosφ=0,7 arvolla verkkoyhtiöittäin. /a Jyväskylän Energia Vantaan Helen Energia Sähköverkko Sähköverkot Oy Oy Oulun Energia Tampereen Savon Voima Sähköverkko Oy Kuopion Energia Lahti Energia Fortum Fortum Espoo Sähkönsiirto Distribution Oy Oy Vattenfall cosφ=0,9 alv 0 % KUVIO 3. Asiakkaan T3 loistehomaksut vuodessa tehokertoimen cosφ=0,9 arvolla verkkoyhtiöittäin. Kuviossa 4 on esitetty havainnollisuuden vuoksi asiakkaan maksama euromäärä vuodessa yhtä aikaa kaikilla kolmella tehokertoimen arvolla. Pääsääntöisesti voidaan todeta, että kompensointi kannattaa ja hinnoittelulla ohjataan hyvin loistehon kompensointia. Tällä hetkellä Tampereen Sähköverkko Oy:n hinnoittelu on edullisimpia huonolla tehokertoimen arvolla ja ohjaa lievästi kompensoimaan vielä tehokertoimen arvolla cosφ=0,9.15 15 /a Fortum Espoo Distribution Oy Fortum Sähkönsiirto Oy Helen Sähköverkko Oy Jyväskylän Energia Kuopion Energia Lahti Energia Oulun Energia cosφ=0,5 cosφ=0,7 cosφ=0,9 Savon Voima Tampereen Sähköverkko Oy Vantaan Energia Sähköverkot Oy Vattenfall alv 0 % KUVIO 4. Asiakkaan T3 loistehomaksut vuodessa tehokertoimien cosφ=0,5, cosφ=0,7 ja cosφ=0,9 arvoilla verkkoyhtiöittäin. 3.4 Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Sähköverkko Oy:n voimaan astuneen hinnaston mukaan laskutettava pätöteho määräytyy käyttöpaikkakohtaisesti liukuvan 12 kuukauden aikana mitatun kahden suurimman kuukausittaisen tuntitehon keskiarvona. Laskutettava loisteho on tällä hetkellä kuukauden suurin mitattu induktiivinen loisteho, josta on vähennetty 20 % laskutuspätötehon määrästä, tai vähintään 50 kvar. Tampereen Sähköverkko Oy ottaa käyttöönsä kapasitiivisen loistehon laskutuksen (Tampereen Sähköverkko Oy 2010, 2). Kuviossa 5 on esitetty uusi loistehoikkuna. Loistehon kompensointia ohjataan siten, että haitallisemman kapasitiivisen loistehon hinta nousee jyrkemmin ja pienemmästä prosenttiosuudesta kuin induktiivisen loistehon. Induktiivisella loisteholla puolestaan on kaksiportainen hinnoittelu. Näin suositeltu alue on enemmän induktiivisella puolella. Ilmaisosuus pysyy edelleen samana. Kuviosta 5 voidaan havaita myös eri tehokertoimia vastaavat loistehon prosenttiosuudet pätötehosta.16 16 KUVIO 5. Tampereen Sähköverkko Oy:n loistehoikkuna alkaen. (Kuva: Tampereen Sähköverkko Oy 2010, 3) Laskutusperusteiden muutosten vaikutusta on tutkittu edellä käytetyn esimerkkiasiakkaan T3 avulla. Asiakkaan maksamia loistehomaksuja on vertailtu induktiivisen loistehon osalta kuviossa 6 nykyisellä hinnoittelulla (2011) ja uudella hinnoittelulla (2012). Kaksiportainen hinnoittelu vaikuttaa selkeästi eniten silloin, kun liittymän tehokerroin on erittäin huono. /a cosφ=0,5 ind. cosφ=0,7 ind. cosφ=0,9 ind. Tampereen Sähköverkko Oy alv 0 % KUVIO 6. Asiakkaan T3 vuoden loistehomaksut Tampereen Sähköverkko Oy:n vuosien 2011 ja 2012 hinnoitteluperusteilla (x=1,25 /kvar, kk).17 4 TUTKIMUS SIIRTOASIAKKAIDEN TEHONKULUTUKSESTA 17 Tutkimuksen toinen pääteema oli Tampereen Sähköverkko Oy:n keskijännitesiirtoasiakkaiden loistehon kompensoinnin toimivuus. Tarkastelussa oli verkon tehokertoimen keskiarvo ja hinnoittelun ohjaavuus, sekä vaikutukset tutkittavien asiakkaiden osalta. 4.1 Tutkimustapa Tutkittavaksi on poimittu keskijänniteasiakkaiden mitatut pätö- ja loistuntitehot vuosilta 2009 ja 2010 asiakastietojärjestelmästä. Tuntitehoista on laskettu tanφ:n kautta cosφ:n arvo vuoden 2010 jokaiselle tunnille. Saaduista tuntikohtaisista tehokertoimen arvoista on laskettu keskiarvo jokaiselle kuukaudelle, sekä syyskuun jokaiselle päivälle. Laskutuksen tarkastelua varten asiakastietojärjestelmästä on poimittu liukuvan 12 kuukauden pätöhuiput ja kuukausikohtaiset loishuiput vuoden 2010 jokaiselle kuukaudelle. Keskijänniteliittymistä (128 kappaletta) osa on varasyöttöjä ja erikoismittauksia. Joukkoon mahtuu myös muutama niin uusi käyttöpaikka, ettei tuntitehoja suurelle osaa vuodesta 2010 ole saatavilla. Näitä edellä mainittuja käyttöpaikkoja ei ole otettu mukaan laskentaan, joten tutkittavia käyttöpaikkoja on yhteensä 120 kappaletta. 4.2 Tutkimustulokset Mittalaitteistojen tarkastelu Keskijänniteasiakkaiden tuntimittauslaitteiston tarkastelu osoittaa, että kapasitiivisen loistehon mittaukseen kykeneviä mittareita on tällä hetkellä 67 käyttöpaikalla. Kaikilta käyttöpaikoilta ei ole kuitenkaan kerätty kapasitiivista mittaustietoa ja vuodelta 2010 se oli saatavilla vain 52 käyttöpaikalta. Lopuista käyttöpaikoista 53:een tulisi vaihtaa uudempi mittalaite, joskin varasyöttöjen mittalaitteen18 vaihto ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista. Lisäksi 8 mittaria voitaneen ohjelmoida uudelleen Vuoden 2010 keskimääräinen tehokerroinjakauma Kuviossa 7 on esitetty kaikkien tutkittavien 120 keskijänniteliittymien vuoden 2010 keskimääräisen induktiivisen tehokertoimen jakauma vuoden 2012 kaksiportaisen hinnoittelun mukaisesti. Liittymistä 66 % pysyy ilmaisosuuden piirissä. Ensimmäiselle hinnoitteluportaalle sijoittuu 18 % ja lopuilla 16 % liittymistä tehokerroin on cosφ=0,928 ind. tai alle. % ,928 0,98 1 cosφ ind cosφ hintarajojen 2012 mukaan n=120 kpl KUVIO 7. Tutkittavien keskijänniteliittymien induktiivinen tehokerroinjakauma uuden hinnoittelukäytännön 2012 mukaan. Kuviossa 8 on esitetty näiden käyttöpaikkojen jakauma induktiivisen tehokertoimen perusteella. Huonoin tehokerroin otannassa on kuitenkin välillä cosφ=0,70 0,72 ind. Tällöin loistehoa kuluu liittymällä saman verran kuin pätötehoakin.19 19 % ,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 cosφ ind cosφ jakauma 2010 n=120 kpl KUVIO 8. Tutkittavien keskijänniteliittymien induktiivinen tehokerroinjakauma vuodelta Kapasitiiviset tuntitehot vuonna 2010 on kerätty 52 keskijänniteliittymältä. Näiden liittymien keskimääräinen induktiivinen tehokerroin on esitetty kuviossa 9 vuoden 2012 hinnoittelun mukaisesti. Käyttöpaikoista 69 % pysyy ilmaisosuudella induktiivisen loistehon osalta, mutta 17 % menee toiselle hinnoitteluportaalle. % ,928 0,98 1 cosφ ind cosφ hintarajojen 2012 mukaan n=52 kpl KUVIO 9. Kapasitiivisen loistehon mittauksen piirissä vuonna 2010 olleiden käyttöpaikkojen vuoden keskimääräinen induktiivinen tehokerroinjakauma.20 20 Vertailun vuoksi kuviossa 10 on esitetty näiden käyttöpaikkojen kapasitiivisen tehokertoimen jakauma vuoden 2012 hinnoittelun mukaan. Käyttöpaikoista 71 % pysyy ilmaisosuudella, mutta jopa 29 % liittymistä on ylikompensoituja. % ,999 1 cosφ cap cosφ hintarajojen 2012 mukaan n=52 kpl KUVIO 10. Kapasitiivisen loistehon mittauksen piirissä vuonna 2010 olleiden käyttöpaikkojen vuoden keskimääräinen kapasitiivinen tehokerroinjakauma. Kuvioissa 11 ja 12 on esitetty näiden käyttöpaikkojen induktiivisen ja kapasitiivisen tehokertoimen jakaumat vuodelta Induktiivisen tehokertoimen huonoin arvo on välillä cosφ=0,76 0,78 ind. ja kapasitiivisen cosφ=0,78 0,80 cap. % ,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1 cosφ ind cosφ jakauma 2010 n=52 kpl KUVIO 11. Kapasitiivisen loistehon mittauksen piirissä vuonna 2010 olleiden käyttöpaikkojen vuoden keskimääräinen induktiivinen tehokerroinjakauma.21 21 % ,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1 cosφ cap cosφ jakauma 2010 n=52 kpl KUVIO 12. Kapasitiivisen loistehon mittauksen piirissä vuonna 2010 olleiden käyttöpaikkojen vuoden keskimääräinen kapasitiivinen tehokerroinjakauma Esimerkkitapauksia ja hinnoittelun vaikutuksia Seuraavassa on esitelty havainnollisuuden vuoksi todellisten asiakkaiden mitatuista tuntitehoista laskettuja keskimääräisiä tehokertoimen kuvaajia. Asiakkaat on nimetty KP1 KP4. Kuvaajissa on asiakkaiden keskimääräiset kuukausittaiset tehokertoimet vuodelta 2010 sekä saman vuoden syyskuun päivittäinen keskimääräinen tehokerroin. Kerätyistä mittaustiedoista riippuen on esitetty sekä induktiivinen että kapasitiivinen tai vain induktiivinen tehokerroin. Asiakkaille on laskettu myös uuden hinnoittelukäytännön mukaiset loistehokustannukset vuodessa. Hintana on käytetty nykyistä verotonta hintaa (x=1,25 /kvar, kk). Lisäksi on laskettu kustannukset, mikäli hinnoitteluperusteisiin tehtäisiin tässä opinnäytetyössä ehdotetut muutokset. Muutokset ovat: Muutosehdotus 1: loistehon ilmaisosuus lasketaan saman kuukauden aikana mitatusta suurimmasta pätötuntitehosta. Muutosehdotus 2: edellisen lisäksi loistehon ilmaisosuuden vähimmäismäärät 50 kvar (ind.) ja 12,5 kvar (kap.) poistetaan. Kuvioissa 13 ja 14 on esitetty todellisen esimerkkiasiakkaan KP1 keskimääräiset kuukausittaiset ja syyskuiset tehokertoimet vuodelta Asiakkaan laskutettava kuukausittainen pätöteho on 600 kw:n luokkaa. Näytä lisää
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Esa Niemelä KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat: Lisätiedot ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Timo Kaartio ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi Lisätiedot ROVANIEMEN VERKKO OY:N SÄHKÖASEMIEN KUORMITUSENNUSTE VUOSILLE 2011-2030
ROVANIEMEN VERKKO OY:N SÄHKÖASEMIEN KUORMITUSENNUSTE VUOSILLE 2011-2030 Pasi Moilanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu Lisätiedot Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2
Sähkötekniikka Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Loppuraportti Pertti Pakonen Marko Pikkarainen Bashir Lisätiedot KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA
KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston Lisätiedot Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina
Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Suositus K15/2014 Kaukolämpö Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Energiateollisuus ry 2014 Energiateollisuus ry Suositus K15/2014 Sopimustehotyöryhmä Lisätiedot RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY
RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY 1 JOHDANTO...4 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA...5 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä...5 2.2 Etäluentaan Lisätiedot Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi
Hannu-Pekka Hellman Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Sähkotekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 16.9.2013. Lisätiedot Professori Jarmo Partanen
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikka Suvi Heikkonen ETÄLUENTAMITTAREIDEN TUOMAT TUOTTEISTAMISMAHDOLLISUUDET SÄHKÖNMYYJILLE Työn tarkastajat: Professori Satu Viljainen Lisätiedot RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN
Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA Lisätiedot Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta
Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta 15. kesäkuuta 2012 Toimeksiantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Laatinut: Bionova Consulting Bionova Consulting 2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 Lisätiedot Hajautettujen tuotantolaitosten tiedonsiirtotarpeet ja -valmiudet
ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2283 Hajautetun tuotannon hierarkkinen ohjaus ja tiedonsiirto, esimerkki tuulipuisto Palvelu X Tuotannon ennustamispalvelu O&M-palvelu TCP/IP TCP/IP Voimalatoimittaja TCP/IP Lisätiedot Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen
Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka Lisätiedot Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen
Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Stefan Forsström Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi Lisätiedot JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET
JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET Diplomityö Tarkastajat: dosentti Kari Kannus, tekniikan tohtori Kari Lahti Tarkastajat ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston Lisätiedot LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ
LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan Lisätiedot PK-yritysten energiaopas
PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton Lisätiedot Sähköautojen lataaminen ja sen vaikutus kaupunkialueen jakelumuuntajiin
Antti Alahäivälä Sähköautojen lataaminen ja sen vaikutus kaupunkialueen jakelumuuntajiin Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa Lisätiedot Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen
Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma, talotekniikka Mikko Vihanto Opinnäytetyö Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 5/2010 Lisätiedot AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-09756-10 AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Joel Seppälä Helen Sähköverkko Lisätiedot KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma. Sami Haaranen
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sami Haaranen SÄHKÖN PÖRSSIHINTOIHIN POHJAUTUVA SÄHKÖNKULUTUKSENOH- JAUSOHJELMA OHJELMOITAVAAN LOGIIKKAAN Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Lisätiedot Sähkön kysyntäjouston edistäminen
Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Lisätiedot TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari Lisätiedot LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto SÄHKÖLASKUN YMMÄRRETTÄVYYDESSÄ ESIINTYVÄT ONGELMAT
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto SÄHKÖLASKUN YMMÄRRETTÄVYYDESSÄ ESIINTYVÄT ONGELMAT Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa 10.3.2004. Työn Lisätiedot HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE. Kandidaatintyö
HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Aki Korpela Tarkastettavaksi jätetty: 29.9.2009 II TIIVISTELMÄ Lisätiedot KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET
8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden Lisätiedot Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla
Joonas Larinkari Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Lisätiedot TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Tatu Pahkala TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute