Source: http://docplayer.it/8459331-C-o-m-u-n-e-d-i-c-e-r-v-i-a.html
Timestamp: 2019-01-19 07:04:38+00:00
Document Index: 5484220

Matched Legal Cases: ['art. 40', 'arte 1', 'arte 3', 'arte 14', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte2']

C O M U N E D I C E R V I A - PDF
Download "C O M U N E D I C E R V I A"
2 C O M U N E D I C E R V I A MANUTENZIONE DI ALLOGGIO DELLE CASE DEI SALINARI pag.1 di 10
3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA INDICE PARTE OGGETTO DELL INTERVENTO... 3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE... 3 REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI... 3 CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI... 7 TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE AMMESSE... 7 PARTE DESCRIZIONE DELL INTERVENTO... 8 pag.2 di 10
4 PARTE 1 OGGETTO DELL INTERVENTO L appalto è relativo ad un intervento di manutenzione di una unità immobiliare denominata alloggio delle case dei salinari del complesso di edilizia residenziale privata sito in nell area denominata quadrilatero centro storico via XX settembre nella Città di Cervia (RA), nell ambito della proposta di trasformazione urbanistica per la definizione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 40 L.R. 20/2000 e s.m.i. Il progetto ha per oggetto la realizzazione degli impianti elettrici dell unità abitativa, nonché l asservimento dalla rete ENEL DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE Le opere principali da eseguire sono di seguito specificate: - impianto di terra; - quadro elettrico e distribuzione principale; - impianti elettrici per illuminazione e prese ed utenze elettriche; REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI Gli impianti elettrici e ausiliari sono stati progettati in questa fase definitiva e dovranno essere progettati nella successiva fase esecutiva in conformità alle leggi e normative vigenti alla data del progetto, eventualmente aggiornate in corso d'opera. Le principali leggi, decreti e circolari ministeriali riguardanti gli impianti elettrici in argomento che dovranno essere rispettate vengono di seguito riportate: - Legge 01/03/1968 n.186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici ; - Legge 08/10/1977 n.791: Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n.73/23/cee) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; - DM 10/04/1984: Eliminazione dei radiodisturbi ; - Legge 09/01/1989 n.13: Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ; - DM 14/06/1989 n.236: Prescrizioni tecniche per il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche ; - DM 12/04/1996: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio degli impianti termici alimentati da pag.3 di 10
5 combustibili gassosi. - DPR 24/07/1996 n.503: Regolamento recante norme per l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; - D.Lgs 12/11/1996 n.615: Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 03/05/1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28/04/1992. Dalla direttiva 93/68/Cee del Consiglio del 22/07/1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29/10/1993 ; - D.P.R 22/10/2001 n.462 Regolamento di semplificazione del procedimento per le denunce di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione; - D.Lgs 12/06/2003 n.233: Attuazione della direttiva 1999/92 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive - Legge Regionale n.19 del 29/09/2003 Norme in materia di riduzione dell inquinamento luminoso e di risparmio energetico - DGR n.2263 del 29/12/2005 Direttiva per l applicazione della Legge Regionale del 29 settembre 2003 n.19, in materia di riduzione dell inquinamento luminoso e di risparmio energetico. - D.M. 22/02/06 approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici e/o locali destinati ad ufficio ; - DM 22/01/2008 n.37 Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti elettrici all interno degli edifici; - DLGS 81/08 del 9/04/2008 teso unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le principali Norme CEI, ed UNI riguardanti gli impianti elettrici in argomento che dovranno essere rispettate vengono di seguito riportate: - Norme del Comitato CEI 3: Documentazione e segni grafici ; - Norma CEI 0-16 del 02/2008: regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica - Norme CEI 11-1: Impianti elettrici con tensione superiore ad 1kV in corrente alternata; pag.4 di 10
6 - Norme CEI 11-17: Impianti di Produzione, trasporto e distribuzione dell energia elettrica. Linee in cavo - Norme CEI 11-20: Impianti di produzione energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria - Norma CEI 16-1: Individuazione dei conduttori isolati ; - Norme CEI 17-6: Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico per tensioni da 1 a 52Kv; - Norma CEI 16-4: Individuazione dei conduttori isolati e dei conduttori nudi tramite colori ; - Norma CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1 Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) ; - Norma CEI 17-13/3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 3 Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD) ; - Norma CEI 17-43: Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS) ; - Norma CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare ; - Norme CEI EN CEI 31-1: Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive Custodie a prova di esplosione d ; - Norme CEI EN CEI 31-7: Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive Modo di costruzione a sicurezza aumentata e ; - Norme CEI EN CEI 31-9: Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive -Modo di costruzione a sicurezza intrinseca i ; - Norme CEI EN CEI 31-42: Guida alla scelta, l installazione, uso e manutenzione delle apparecchiature per la rilevazione e misura dei gas combustibili o di ossigeno ; - Norme CEI EN : Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di GAS; Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere) pag.5 di 10
7 - Norma CEI 31-35: Guida all applicazione della norma CEI EN Classificazione dei luoghi pericolosi; - Norma CEI 31-35/A: Guida all applicazione della norma CEI EN Classificazione dei luoghi pericolosi Esempi applicativi - CEI EN (CEI 31-87): Classificazione aree con pericolo di esplosione - Norme CEI EN : Equipaggiamento elettrico delle macchine (terza edizione) - Norma CEI 31-35: Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di GAS - Guida alla classificazione dei luoghi pericolosi; - Norme CEI 64-8/1/2/3/4/5/6/7: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua ; - Norma CEI 64-14: Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori ; - Norma CEI 70-1: Gradi di protezione degli involucri (Codici IP) ; - Norma CEI 79-2: Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione Norme particolari per le apparecchiature ; - Norma CEI 79-3: Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antiaggressione ; - Norma CEI R : Guida per conseguire la conformità alle direttive CE per i sistemi di allarme ; - Norme CEI 103-1/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16: Impianti telefonici interni ; - Norme CEI-UNEL 35024; - Norma CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei comuni d Italia, in ordine alfabetico Elenco dei comuni ; - Norma CEI 81-10/1: Protezione contro i fulmini Parte 1: Principi generali; - Norma CEI 81-10/2: Protezione contro i fulmini Parte 2: Valutazione del rischio; - Norma CEI 81-10/3: Protezione contro i fulmini Parte 3: Danno materiali alle strutture e pericolo per le persone; - Norma CEI 81-10/4: Protezione contro i fulmini Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture; - Norme CEI CT 100: Impianti di distribuzione per segnali televisivi, sonori e multimediali ; - Norma CEI 100-7: Guida per l applicazione delle norme riguardanti gli impianti d antenna Norme CEI relative ai materiali e componenti; pag.6 di 10
8 - Norma CEI EN (100-55): Sound systems for emergency purposes ; - Norme UNI EN 54-1/2/3/4/5/6/7/8/9 Sistemi di rivelazione e segnalazione d incendio ; - Norme CEI-UNEL 35024; - Norma UNI EN 40-5 Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio - Norma UNI "Illuminazione negli ambienti di lavoro"; - Norma UNI 11248: "Illuminazione stradale: Selezione delle categorie illuminotecniche"; - Norma UNI : "Illuminazione stradale: Requisiti Prestazionali"; - Norma UNI : "Illuminazione stradale: Calcolo delle prestazioni"; - Norma UNI : "Illuminazione stradale: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche"; - Norma UNI Illuminazione dei posti di lavoro-parte2: Posti di lavoro in esterno - Disposizioni ENEL, TELECOM, VV.FF; - Norme e raccomandazioni dell Ispettorato del lavoro e dell USL (Presidio Multizonale di Prevenzione P.M.P.); - Prescrizioni delle Autorità Comunali e/o Regionali; - Prescrizioni UTIF e Norme riguardanti l energia elettrica. CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI Gli impianti elettrici dell unità immobiliare in oggetto sono previsti con alimentazione da fornitura ENEL in bassa tensione a 230V sistema TT ipotizzata in un manufatto contatori all esterno del fabbricato. Il tipo di attività appartamenti non è compresa nelle attività soggette al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi oppure a normativa CEI specifica e gli ambienti sono considerati di tipo ordinario e pertanto soggetti alle Norme CEI generali L impianto di riscaldamento è costituito da ventilconvettori alimentati elettricamente che non influiscono sulla classificazione degli impianti. TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE AMMESSE Gli impianti elettrici nelle parti comuni e nelle unità immobiliari ad uso residenziale, considerati di tipo ordinario, devono soddisfare generalmente le Norme CEI Negli ambienti ordinari la normativa vigente ammette impianti con grado di protezione non inferiore a IP20. pag.7 di 10
9 PARTE 2 DESCRIZIONE DELL INTERVENTO Il presente progetto definitivo degli impianti elettrici e speciali definisce le tipologie impiantistiche da adottare e propone una distribuzione principale con dotazioni standard. Gli impianti elettrici e speciali indicati negli elaborati grafici allegati devono essere considerati a tutti gli effetti una proposta generica, tipica di un progetto definitivo e pertanto si sottolinea che i dimensionamenti e le dotazioni dei vari locali sono indicativi e dovranno comunque essere verificati in sede di stesura di progetto esecutivo. Collegamento alle reti di distribuzione ENEL Nell intervento dovrà essere predisposto un manufatto in cemento armato prefabbricato per l alloggiamento del punto di consegna del contatore di energia ENEL. Il punto di installazione del manufatto è individuato nella zona esterna adiacente all unità immobiliare, come evidenziato negli elaborati grafici allegati, e dovrà contenere oltre al contatore di energia dell ENEL anche il quadro di protezione linea di alimentazione (QPL). Nell intervento sarà realizzata la via cavo a servizio dell unità immobiliare, costituita da una tubazione in acciaio zincato posata a vista lungo la parete esterna dell edificio. La tubazione avrà origine dal manufatto contatore e termine nel quadro elettrico dell appartamento (QUI). All interno della tubazione sarà posata una linea in cavo FG7OR 0.6/1kV della tipologia riscontrabile negli schemi elettrici allegati. Quadri elettrici E prevista la realizzazione di n.2 quadri elettrici, uno a protezione della linea di alimentazione (QPL) e uno a protezione dei circuiti di distribuzione dell appartamento (QUI). Il quadro (QPL), dovrà essere previsto con una carpenteria in materiale isolante da parete, IP65, con porta trasparente infrangibile con chiusura a chiave. Il quadro (QUI), dovrà essere previsto con una carpenteria in materiale isolante da incasso, IP40, con porta cieca di colore bianco con chiusura a chiave. I quadri dovranno contenere tutti gli apparecchi indicati negli elaborati grafici allegati. Le morsettiere, i cavi ed i componenti tutti dei quadri dovranno essere dotati di pag.8 di 10
10 targhette di segnalazione indelebili ed in particolare ciascun interruttore dovrà essere contraddistinto da targhetta di indicazione del circuito protetto. Le condutture in uscita dai quadri dovranno essere raccordate al sistema di distribuzione con grado di protezione non inferiore a IP40. Distribuzione impianti elettrici unità abitativa La dotazione dell impianto elettrico dell unità abitativa, vista la sua tipologia e destinazione d uso, si ritiene non dover rispondere ai livelli prescritti dalla Tabella A della norma CEI 64-8/ Indipendentemente dalla dotazione, comunque, gli impianti dovranno rispondere alla norma CEI La distribuzione sarà del tipo a vista, realizzata con appositi cavi in seta dotati di appositi accessori passafilo in porcellana. Gli apparecchi di comando, le scatole di derivazione, le prese elettriche ed i corpi illuminanti saranno anch essi del tipo in porcella posati a vista. Le apparecchiature prescritte, dovranno conformi alle norme e alle leggi vigenti di prodotto, e dovranno comunque rispettare il grado di protezione minimo richiesto (IP20). Nelle derivazioni dalla distribuzione principale per le calate dovranno essere sempre realizzate con appositi cavi in seta dotati di appositi accessori passafilo in porcellana. L'impianto elettrico nei bagni dovrà essere eseguito in conformità alla Sezione 701 del fascicolo 1922 Norma CEI 64-8/7 con osservanza delle zone di rispetto. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: in tutte le zone sono ammesse le condutture incassate a profondità superiore a 5cm; nelle zone 0 sono vietate apparecchiature e condutture; nelle zone 1 e 2 sono ammesse le condutture ed i componenti elettrici con grado di protezione non inferiore a IPX4; nelle zone 3 sono ammesse le condutture ed i componenti elettrici con grado di pag.9 di 10
11 protezione non inferiore a IPX1. Nei servizi igienici senza finestra è prevista la realizzazione di un impianto aspirazione forzata temporizzata con comando abbinato all illuminazione del locale. Impianto di terra L'impianto di terra esistente è a servizio dell intero complesso e comprendere un impianto di dispersione realizzato con dispersori intenzionali verticale e orizzontali Dall impianto di dispersione condominiale, dovrà essere previsto il collegamento con il collettore principale a servizio dell unità immobiliare. Dal collettore principale di terra nel quadro generale appartamento (QUI) dovrà essere prevista la distribuzione del conduttore di protezione a tutti i circuiti illuminazione e forza motrice con sezione pari alla sezione dei conduttori di linea (o comunque non inferiore alla metà nei casi ammessi dalle normative). L impianto di terra dovrà comprendere il collegamento equipotenziale di tutte le masse che per difetto di isolamento potrebbero essere in tensione (ferri d'armatura, tubazioni acqua, riscaldamento, gas, scarico, impianto centralizzato d'antenna, ecc...), l impianto equipotenziale principale all ingresso delle condotte metalliche degli impianti idrotermo sanitari nell edificio ed il collegamento equipotenziale supplementare nei bagni. pag.10 di 10
C O M U N E D I C E R V I A DIREZIONE DELLE SALINE pag.1 di 36 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE INDICE PARTE 1... 3 CONDIZIONI GENERALI... 3 OGGETTO DELL INTERVENTO... 3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE