Source: https://docplayer.fi/5396681-Vantaan-tilakeskus-raportti-18-6-2010-mikko-krohn-kielotie-13-sivuja-yhteensa-11-01300-vantaa.html
Timestamp: 2020-01-27 01:00:01+00:00
Document Index: 12762456

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA - PDF Ilmainen lataus
Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA
Download "Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 18.6.2010. Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 11 01300 VANTAA"
1 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, Espoo, GSM , Fax , Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen VANTAA247VARIA OJAHAANT A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA LAUSUNTO KOHDE TILAAJA YHTEYS VANTAA247VARIA OJAHAANT A, oireilutilojen mikrobitutkimus 1. ja Varia Ojahaantie, Ojahaantie 5, Vantaa 453 Opettajat, uuden osan IV kone, 470 ja 472 Turvaluokat, 401 Opettajat, 174, huone, 173 Opo, 179 Kuraattori, 178 Terveydenhoitaja, Opetustila 015, Opetustila 017, käytävä, 082 Keskusvarasto, 084 Varastonhoitaja, vanhan osan IV -konehuone Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen
2 2 VANTAA247VARIA OJAHAANT A MITTAUSTULOKSET Rakennekosteudet (Doser BD2): Paikka. Asteikko p % 453 Opettajat, lattia 1x PVC B Pukuhuone/454 WC, lattia ix PVC B Turvaluokka, lattia, 1x PVC B Turvaluokka, lattia, 1x PVC B Opettajat, lattia, laminaatti A (huone 173 ja 171 välissä), lattia, 1x PVC B Opo, lattia, 1x PVC B Kuraattori, lattia, 1x PVC B Terveyden hoitaja, lattia, 1x PVC laatta B Opetustila, lattia, PVC laatta B Keskusvarasto, etuosa, lattia PVC B Varastonhoitaja, lattia 1x PVC -laatta B WC, arkyylilattia B2 n. 3.7 IV -konehuone, lattia, PVC matto B2 Max. 9.5 (osa saumoista auennut) Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu kostea lattia VO VO14 VO Opetustila 015
3 3 VANTAA247VARIA OJAHAANT A 6.0 sa3.2 sa VO OT sa4.3 sa4.2 sa VO17 VO pinnoitevaurioita TK OT 015 Käytävä
4 4 VANTAA247VARIA OJAHAANT A NOVORITE OY Mikrobipitoisuusmääritykset suoraviljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuutestreptomysiiniagar:illa, 5; 7 vrk/28 ºC. Mikroskopointi (M), x suurennoksella. No. Paikka Hiivat Homeet Bakteerit VO Opettajat, tiskipöydän kastunut välilevy M + - homeitiöitä Chrysonilia ei mikrobikasvua VO Opettajat, laskeumapöly M + - homeitiöitä; tekstiilikuituja, epiteeliä, nokea steriili homesieni VO Turvaluokka, tuloilmakanava M - - V - - VO Turvaluokka, laskeumapöly M + - homeitiöitä; sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, nokea, siitepölyä Penicillium Mucor VO Turvaluokka, laskeumapöly M + - homeitiöitä; sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, nokea V + + steriili homesieni VO6. Kontrollinäyte, laskeumapöly ulkoa M + - turvaluokan 472 ikkunapellin päältä homeitiöitä ja rihmaston paloja; nokea siitepölyä V + + steriili homesieni
5 5 VANTAA247VARIA OJAHAANT A No. Paikka Hiivat Homeet Bakteerit VO Opettajat, laskeumapöly M + - homeitiöitä ja rihmaston paloja, sellu- ja tekstiilikuituja, nokea, epiteeliä Aspergillus ochraceus 58 % Aspergillus flavus 14 % Aspergillus niger 14 % Aspergillus flavus 14 % tavanomaisesta poikkeavaa homesienilajistoa VO (huoneiden 173 ja 171 välissä), laskeumapöly M + - homeitiöitä ja rihmaston paloja, sellu- ja tekstiilikuituja, nokea, epiteeliä Penicillium 46 % Aspergillus ochraceus 27 % Chaetomium 7 % steriili homesieni 20 % tavanomaisesta poikkeavaa homesienilajistoa VO Opo, ikkunan alakarmin raosta M Aspergillus ochraceus Chaetomium ei mikrobikasvua V Kuraattori, laskeumapöly M + - homeitiöitä ja rihmaston paloja, sellu- ja tekstiilikuituja, nokea, epiteeliä Mucor steriili homesieni
6 6 VANTAA247VARIA OJAHAANT A No. Paikka Hiivat Homeet Bakteerit VO Terveydenhoitaja M + - homeitiöitä ja rihmaston paloja, sellu- ja tekstiilikuituja, nokea, epiteeliä, siitepölyä Aspergillus fumigatus 50 % Aspergillus ochraceus 25 % Alternaria 25 % tavanomaisesta poikkeavaa homesienilajistoa VO12. Kuraattorin huoneen vieressä olevan tuulikaapin M + ++ katto, eristevilla ulkoseinän reunasta homeitiöitä steriili homesieni bakteerikasvua VO Opetustila, laskeumapöly M + - homeitiöitä; epiteeliä, nokea Penicillium 94 % Mucor plumbeus 6 % VO Opetustila, lattia taulun edestä, M PVC laatan alta Aspergillus sp. Aspergillus sydowii 88 % Penicilium 12 % home- ja bakteerikasvua VO Opetustila, tuloilmakanavan suu M + - homeitiöitä V - - VO Opetustila, kynnyksen alapinta M + - homeitiöitä ja rihmastoa, Scopulariopsis ++ Scopulariopsis Penicillium homekasvua
7 7 VANTAA247VARIA OJAHAANT A No. Paikka Hiivat Homeet Bakteerit VO17. Käytävä, seinän alareuna, muovisen jalkalistan M alta (vähän näkyviä pinnoitevaurioita) V - -/+ Penicillium bakteerikasvua VO Opetustila, laskeumapöly M + - homeitiöitä; tekstiilikuituja, epiteeliä, nokea Penicillium 70% Mucor plumbeus 10 % Paecilomyces sp. 10 % steriili homesieni 10 % VO19. Käytävän lattia, PVC laatan alta M homeitiöitä ja rihmastoa Penicillium Mucor home- ja bakteerikasvua VO Varastonhoitaja, lattia, PVC laatan alta M homeitiöitä ja rihmastoa, Aspergillus sp. V - - home- ja bakteerikasvua VO21. IV konehuone, lattian kostea kohta, M PVC maton alta V - - bakteerikasvua Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää/kasvuston tiheyttä materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää): - = ei kasvua/itiöitä, + = vähän, ++ = kohtalaisesti, +++ = runsaasti. M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Mikroskopoimalla näytteestä saadaan todellinen tulos: mikrobikasvua tai ei mikrobikasvua. Mikroskopoimalla on mahdollista havaita myös elinkykynsä menettänyt mikrobikasvusto, jota ei saada viljelemällä esiin. Mikroskopointi on Sosiaali- ja terveysministeriön Sisäilmaohjeessa 2003:1 suositeltu tutkimusmenetelmä.
8 8 VANTAA247VARIA OJAHAANT A Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua. Semikvantitatiivisen suoraviljelymenetelmän vastaavuus laimennossarjaviljelyyn on esitetty Sisäilmastoseminaarin 2005 julkaisussa: Marjut Reiman ja Liisa Kujanpää, Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa, sivu 255. Laimennossarjan homevaurioita indikoiva tulos > cfu/g vastaa suoraviljelymenetelmän tulosta +++. Asumisterveysohjeen 2003:1, kohdan Rakennusmateriaalinäyte mukaan: Jos vertailunäytettä ei ole käytettävissä, rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin 10 00kpl/g. Jos näytteen sieni-itiöpitoisuus on pienempi kuin kpl/g, yksinomaan sieniitiöpitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin kasvustosta, vaan myös lajistoa on tarkasteltava. Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa. 1. HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET UUSI OSA Uuden osan IV -koneet Tuloilmakoneessa ei ollut havaittavissa merkkejä huonosta toimivuudesta. 453 Opettajat Tiskiallaskaapin ylivuotoputkea ei ole kiinnitetty kunnolla. Tiskiallaskaapin hyllylevy on kastunut. Levystä otetusta näytteestä VO1 ei kuitenkaan todettu mikrobikasvua. Tilasta otetusta laskeumapölynäytteestä VO2 todettiin tavanomaisia pienhiukkasia ja 0472 Turvaluokat Tiloista otetuista näytteistä VO3, VO4 ja VO5 ei todettu tavanomaisesta poikkeavaa. 401 Opettajat Tilassa on laminaattilattia. Tilasta otetusta laskeumapölynäytteestä VO7 todettiin tavanomaisesta poikkeavaa homemikrobistoa (Aspergillus ochraceus, Aspergillus flavus, Aspergilllus nidulans).
9 9 VANTAA247VARIA OJAHAANT A 174 Opettajat Huoneessa on koneellinen ilmanpoisto, mutta ei koneellista tuloilmaa. Huoneesta otetusta laskeumapölynäytteestä VO8 todettiin tavanomaisesta poikkeavaa homemikrobistoa (Aspergillus ochraceus, Chaetomium). 173 Opo Ikkunan alakarmin raosta otetusta näytteestä VO9 ei todettu mikrobikasvua. 179 Kuraattori Huone on huomattavan alipaineinen. Alipaineeksi ulkoilmaan nähden mmitattiin noin 12 Pa. Huoneeseen tulee vuotoilmaa tuulikaapin katosta huoneen katonrajassa olevan raon kautta. Tilasta otetusta laskeumapölynäytteestä VO10 ei todettu tavanomaisesta poikkeavaa. 178 Terveydenhoitaja Huoneesta otetusta laskeumapölynäytteestä VO11 todettiin tavanomaisesta poikkeavaa homemikrobistoa (Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus). Laskeumapölynäytteen tavanomaisesta poikkeava homemikrobisto voi olla peräisin vierestä olevasta kuraattorin tilasta, jonne tulee vuotoilmaa tuulikaapin katosta. Huoneen 179 vieressä oleva tuulikaappi Tuulikaapin katon villaeristeistä ulkoseinän reunasta otetusta näytteestä VO12 todettiin mikroskopoimalla bakteerikasvua VANHA OSA 015 Opetustila Laskeumapölynäytteestä VO13 ei todettu tavanomaisesta poikkeavaa. Lattian kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia edellä olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan merkityistä kohdista. Kosteasta lattiasta otetusta näytteestä VO14 todettiin mikroskopoimalla sekä home- että bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.
10 10 VANTAA247VARIA OJAHAANT A Tuloilmakanavasta otetusta näytteestä VO15 ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Käytävä opetustilojen 015 ja 017 kohdalla Opetustilojen 015 ja 017 kohdalla olevan käytävän lattiasta saatiin kohonneita lukemia edellä olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan merkityistä kohdista. Opetustilan 017 kynnyksen alapinnasta otetusta näytteestä VO16 todettiin homekasvua. Käytävän seinän alareunasta muovisen jalkalistan alta otetusta näytteestä VO17 todettiin mikroskopoimalla bakteerikasvua. Käytävän lattian kosteasta kohdasta PVC laatan alta otetusta näytteestä VO19 todettiin mikroskopoimalla sekä home- että bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 082 Keskusvarasto, 084 Varastonhoitaja Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia osasta varastonhoitajan huoneen lattiaa. Lattian kosteasta kohdasta PVC laatan alta otetusta näytteestä VO20 todettiin sekä home- että bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. IV -konehuone IV konehuoneeseen tultaessa oli aistittavissa sädesienikasvuun viittaava mikrobiperäinen haju. Lattian muovimaton saumat ovat auenneet laajalti IV -konehuoneen etuosassa. Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia lattiasta IV konehuoneen etuosasta. Muovimaton alta otetusta näytteestä VO21 todettiin mikroskopoimalla bakteerikasvua. Espoossa NOVORITE OY Simo Valjakka DI, (Chem. Eng)
11 11 VANTAA247VARIA OJAHAANT A Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa: VANTAA247kuva1. Pinnoitevaurioita käytävän seinän alareunassa vastapäätä opetustilaa 015. VANTAA247kuva2. Kastuneita materiaaleja opetustilan 017 ovenpielessä VANTAA247kuva3. Opetustilan 017 kynnyksen alapinnalta otetusta näytteestä VO16 todettiin homekasvua. VANTAA247kuva4. Käytävän lattiasta PVC laatan alta otetusta näytteestä VO19 todettiin home- ja bakteerikasvua. VANTAA247kuva5. Vanhan osan IV konehuoneen lattian muovimaton saumat ovat auenneet. Muovimaton alta otetusta näytteestä VO21 todettiin bakteerikasvua. Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.