Source: http://docplayer.fi/65217975-7-lampiman-kayttoveden-kiertojohdon-mitoitus.html
Timestamp: 2019-01-24 01:18:50+00:00
Document Index: 6957200

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

7 Lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitus - PDF
Download "7 Lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitus"
Anton Pääkkönen
1 7 Lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitus 43 Kiertojohdon mitoitus perustuu verkostossa tapahtuvaan lämmönluovutukseen (putkiston lämpöhäviö ja lämmönluovuttimet). Tämän perusteella määrätään verkoston vesivirrat kussakin osassa ja valitaan pumppu, jonka ominaiskäyrä on mahdollisimman jyrkästi laskeva vesimäärän kasvaessa. Verkosto mitoitetaan (valitaan putkikoot) veden virtausnopeuksien mukaan. Virtausnopeus ei saa ylittää jako- ja kiertojohdon missään osassa 1,0 m/s. Kupariputken virtausnopeuden mitoitusarvona käytetään 0,5 m/s (katso taulukko kohdassa ).
2 34 LIITE 2 Vesilaitteiston mitoitusohjeet 1 Yleistä Vesilaitteisto mitoitetaan siten, että vesikalusteesta saadaan käyttötarkoitukseen riittävä ja tasainen virtaama; vesilaitteiston aiheuttama äänitaso ei ylitä rakentamismääräyskokoelman osan C1 mukaisia äänitasoja; vesilaitteistossa ei esiinny haitallisia paineiskuja. Jos kiinteistön vesilaitteistolle käytettävissä oleva paine päävesimittarin jälkeen on yli 500 kpa:a käytetään paineenalennusventtiiliä, jolla paine alennetaan mitoituksen edellyttämälle tasolle. Tarvittaessa käytetään huoneistokohtaisia paineenalennusventtiileitä. Jos em. paine on kpa, voidaan paineenalennusventtiiliä käyttää riippuen kerroskorkeudesta ja vesikalusteiden painehäviöistä normivirtaamilla. Painetason ollessa liian matala (esimerkiksi erityisen korkeat rakennukset) käytetään paineenkorotuslaitteistoja. Mitoituksessa käytettävien käsitteiden määritelmät ja merkinnät on esitetty kuvassa 1. po on paine jakelujohdossa tonttivesijohdon liittämiskohdassa. Paineen po arvona käytetään alimman normaalipaineen suuruutta jakelujohdon ja kiinteistön tonttivesijohdon liittämiskohdassa. Alin normaalipaine on paine, jota ei aliteta kyseisessä kohdassa kuin satunnaisesti. Paineen po ilmoittaa paikallinen vesihuoltolaitos. pa on paineenalennusventtiilissä alennettu paine (toisiopaine). pn on paine, joka vesikalusteen korkeudella on käytettävissä kytkentäjohdon ja vesikalusteen virtausvastuksiin. Paine pn lasketaan pitäen lähtökohtana painetta po tai pa. Paineesta po lasketaan paine pn vähentämällä siitä vesikalusteen ja jakelujohdon välisestä korkeuserosta johtuva paine-ero sekä painehäviöt tonttivesijohdossa, vesimittarissa, vedenlämmittimessä ja jakojohdossa. Paineesta pa lasketaan paine pn muuten vastaavasti, mutta korkeusero lasketaan paineenalennusventtiilin tasosta ja tonttivesijohdon ja vesimittarin painehäviöitä ei yleensä tarvitse ottaa huomioon. Paine (pn) lasketaan erikseen kylmä- ja lämminvesijohdoille. Kuva 1. Vesijohtojen ja niiden mitoituksessa käytettävien käsitteiden määrittely
3 2 Mitoitus 35 Mitoituksen kulku yksinkertaistettuna on seuraava: valitaan vesipisteiden normivirtaamat kohdan 3 taulukon 1 avulla; määritetään normivirtaamien summat kullakin kylmän ja lämpimän veden jakojohto-osuudella; määritetään mitoitusvirtaamat kullakin jakojohto-osuudella kohdan 4 mukaan; valitaan jakojohtojen putkikoot kohdan 4 kuvan 3 avulla tai niin, että mitoitusvirtaamalla virtausnopeudeksi tulee yleensä enintään 2 m/s; valitaan vesikalusteiden kytkentäjohtojen putkikoot kohdan 5 taulukoiden 4 tai 5 avulla tai niin, että normivirtaamalla virtausnopeus on yleensä enintään 3 m/s; tarkastetaan painehäviölaskelmien perusteella tehdyin virtaamatarkasteluin, että paineolosuhteiltaan epäedullisimmalle vesikalusteelle saadaan ensisijaisesti taulukon 1 mukainen normivirtaama q N, kuitenkin vähintään 70 % normivirtaamasta. Paineolosuhteista riippuen vesikalusteen virtaama q voi olla 0,70 q N q 1,50 q N. Jakojohtojen mitoitusvirtaamat määritetään aina normivirtaamien summan perusteella; painehäviölaskelmien perusteella määritellään paineenalennusventtiilin toisiopaineen asetusarvo painehäviön ollessa liian suuri suurennetaan putkikokoja tarpeen mukaan tai vähennetään painehäviötä jättämällä paineenalennusventtili pois. Painehäviölaskelmissa otetaan huomioon korkeuseroista johtuvat staattisen paineen muutokset ja johtoreitillä syntyvät painehäviöt (tonttivesijohto, vesimittari, vedenlämmityslaitteisto, jakojohto, kytkentäjohto, putkiyhteet, venttiilit, vesikaluste). Painehäviöt lasketaan mitoitusvirtaamilla (kohta 6). Käytettäessä paineenalennusventtiiliä, joka sijaitsee yleensä heti vesimittarin jälkeen, ei painehäviöitä ennen paineenalennusventtiiliä tarvitse ottaa huomioon, jos alennettu paine p a (toisiopaine) on vähintään 100 kpa pienempi kuin paine p o. Paineenalennusventtiilin painehäviö mitoitusvirtaamalla otetaan huomioon suunnittelussa. Kiinteistön vesimittarin ja tonttivesijohdon mitoittaa vesihuoltolaitos, ellei toisin sovita. 3 Normivirtaamien valinta Vesilaitteiston mitoituksessa käytetään taulukon 1 mukaisia normivirtaamia. TAULUKKO 1. Mitoituksessa käytettävät vesikalusteiden normivirtaamat. Vesipiste 1) Normivirtaama q N Kylmä vesi Lämmin vesi Astianpesuallas 0,2 0,2 Astianpesukone kotitaloudessa 0,2 (0,2) Pesuallas 0,1 0,1 Suihku 0,2 0,2 Kylpyamme 0,3 0,3 WC-istuin 0,1 - Pesukone kotitaloudessa 0,2 - Pesukone talopesulassa tai vastaavassa 0,4 - Vesiposti pientalossa, DN 15 0,2 - Vesiposti kerrostalossa, DN 20 0,4 - Laskuhana, tasapohja-allas 0,2 0,2 Pesuistuin 0,1 0,1 Urinaalin huuhteluventtiili 0,4 - Urinaalin huuhteluhana 0,2 - Ryhmäpesuallas (n kpl) 0,07 + 0,03 n 0,07 + 0,03 n Sarjaan kytketyt urinaalit (n kpl) 0,14 + 0,06 n - Ryhmäsuihku (n kpl) 0,14 n 0,14 n Teollisuus ym. laitteet Lask. erikseen - 1) Jos vesikalusteessa on vaihtoehtoisia ulostuloja, otetaan mitoituksessa huomioon vain suurimman virtaaman antava ulostulo. Ulostuloksi luetaan tässä yhteydessä myös järjestely, jossa kalusteesta johdetaan vesi jollekin laitteelle, esimerkiksi pesukoneelle, helposti irrotettavan kytkennän kautta.
4 36 4 Jakojohdon mitoitusvirtaaman ja putkikoon määrittäminen Jakojohdon mitoitusvirtaama määräytyy normivirtaamien summan perusteella yhtälöstä 1. Jakojohtojen mitoituksessa käytetään kuvan 2 ja taulukon 2 mukaisia mitoitusvirtaamia. Jakojohtoa mitoitettaessa saadaan huoneistoa, 1-perheen taloa ja vastaavaa kohden asettaa normivirtaamien summaksi 0,8 dm3/s kylmälle ja 0,8 dm3/s lämpimälle vedelle huolimatta siitä, että taulukon mukaisten normivirtaamien summaksi tulisi suurempi arvo. Asuinhuoneiston keittiön tai kylpyhuoneen erillinen johto-osuus saadaan mitoittaa ottamatta huomioon siihen liitetyn pesu- tai astianpesukoneen normivirtaamaa edellyttäen, että ko. johto-osuuden mitoitusvirtaama on 0,2 dm3/s. Huoneistojen välisiä yhteisiä jakojohtoja mitoitettaessa ko. virtaamat otetaan huomioon. Jakojohdon mitoitusvirtaaman saadaan yhtälöstä: q = qn1 + Θ (Q - qn1) + A (qm Θ )0,5 (Q - qn1)0,5 (1) jossa q on todennäköinen virtaama eli mitoitusvirtaama (dm3/s) q N1 suurin normivirtaama mitoitettavassa putkessa () q m Θ Q A kyseessä olevan venttiilin keskimääräinen virtaama () todennäköisyys, että normivirtaama q N1 on vesikalusteella on käytössä huippukulutuksen aikana liitettyjen vesipisteiden normivirtaamien summa () kerroin, joka ottaa huomioon kuinka usein mitoitusvirtaama ylitetään. 1) Todennäköisyys, ettei tarvittavaa vesivirtaa (normivirtaama) saavuteta. Epävarmuus 1) 0,01 0,001 0,0001 A 2,3 3,1 3,7 Jakojohtojen mitoitusvirtaama asuin-, toimisto-, koulu-, hotelli-, sairaala-, ym. vastaavissa rakennuksissa lasketaan seuraavilla arvoilla: q N1 = 0,2 (ei kylpyammetta), 0,3 (kylpyamme) q m = 0,2 Θ = 0,015 A = 3,1 Kuva 2. Jakojohdon mitoitusvirtaama asuin-, toimisto-, koulu-, hotelli-, sairaala- tms. rakennuksissa.
5 TAULUKKO 2. Jakojohdon mitoitusvirtaama asuin-, toimisto-, koulu-, hotelli-, sairaala- tms. Rakennuksissa. Normivirtaamien Mitoitusvirtaama q 1) Normivirtaamien summa Q Mitoitusvirtaama q 1) summa Q q N1 () q N1 () 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0, ,0 0,86 0,96 1,06 0,2 0,16 0,2-12,5 0,88 0,98 1,08 0,3 0,18 0,26 0,3 13,0 0,90 1,00 1,10 0,4 0,20 0,28 0,36 13,5 0,92 1,02 1,11 0,5 0,21 0,30 0,38 14,0 0,94 1,04 1,13 0,6 0,23 0,31 0,40 14,5 0,96 1,06 1,15 0,7 0,24 0,33 0,41 15,0 0,98 1,08 1,17 0,8 0,25 0,34 0,43 15,5 1,00 1,09 1,19 0,9 0,26 0,35 0,44 16,0 1,02 1,11 1,21 1,0 0,27 0,36 0,45 16,5 1,03 1,13 1,23 1,1 0,28 0,37 0,46 17,0 1,05 1,15 1,24 1,2 0,29 0,38 0,47 17,5 1,07 1,17 1,26 1,3 0,30 0,39 0,48 18,0 1,09 1,18 1,28 1,4 0,31 0,40 0,49 18,5 1,10 1,20 1,30 1,5 0,32 0,41 0,50 19,0 1,12 1,22 1,31 1,6 0,33 0,42 0,51 19,5 1,14 1,24 1,33 1,7 0,34 0,43 0,52 20,0 1,16 1,25 1,35 1,8 0,35 0,44 0,53 21,0 1,19 1,29 1,38 1,9 0,35 0,45 0,54 22,0 1,22 1,32 1,42 2,0 0,36 0,45 0,55 23,0 1,26 1,35 1,45 2,2 0,38 0,47 0,56 24,0 1,29 1,39 1,48 2,4 0,39 0,48 0,58 25,0 1,32 1,42 1,51 2,6 0,41 0,50 0,59 26,0 1,35 1,45 1,55 2,8 0,42 0,51 0,61 27,0 1,38 1,48 1,58 3,0 0,43 0,53 0,62 28,0 1,42 1,51 1,61 3,2 0,45 0,54 0,63 29,0 1,45 1,54 1,64 3,4 0,46 0,55 0,65 30,0 1,48 1,57 1,67 3,6 0,47 0,56 0,66 32,0 1,54 1,63 1,73 3,8 0,48 0,58 0,67 34,0 1,60 1,69 1,79 4,0 0,49 0,59 0,68 36,0 1,66 1,75 1,85 4,2 0,51 0,60 0,69 38,0 1,71 1,81 1,91 4,4 0,52 0,61 0,71 40,0 1,77 1,87 1,97 4,6 0,53 0,62 0,72 45,0 1,91 2,01 2,11 4,8 0,54 0,63 0,73 50,0 2,05 2,15 2,24 5,0 0,55 0,64 0,74 55,0 2,18 2,28 2,38 5,5 0,58 0,67 0,77 60,0 2,31 2,41 2,51 6,0 0,60 0,70 0,79 65,0 2,44 2,54 2,64 6,5 0,63 0,72 0,82 70,0 2,57 2,67 2,76 7,0 0,65 0,74 0,84 80,0 2,82 2,91 3,01 7,5 0,67 0,77 0,86 90,0 3,06 3,16 3,25 8,0 0,70 0,79 0,89 100,0 3,30 3,39 3,49 8,5 0,72 0,81 0,91 110,0 3,53 3,63 3,72 9,0 0,74 0,84 0,93 120,0 3,76 3,86 3,95 9,5 0,76 0,86 0,95 130,0 3,98 4,08 4,18 10,0 0,78 0,88 0,97 140,0 4,21 4,30 4,40 10,5 0,80 0,90 1,00 150,0 4,43 4,53 4,62 11,0 0,82 0,92 1,02 160,0 4,65 4,74 4,84 11,5 0,84 0,94 1,04 170,0 4,86 4,96 5, ) Jos jakojohtoon liittyy vakiovirtaamia, lisätään ne sellaisenaan mitoitusvirtaamaan. Yksittäisen vesipisteen normivirtaaman q N1 ollessa suurempi kuin 0,3 valitaan jakojohdon mitoitusvirtaama q N1 = 0,3 mukaan.
6 38 Jakojohdon sisähalkaisijan riippuvuus normivirtaamien summasta mitoitusvirtaaman virtausnopeudella 2 m/s esitetään kuvassa 3. Kuva 3. Jakojohdon sisähalkaisijan riippuvuus normivirtaamien summasta mitoitusvirtaaman virtausnopeudella 2 m/s. Putkidimensioksi valitaan aina sisähalkaisijaltaan lähinnä seuraava putkikoko. Liitettäessä pikapaloposti kiinteistön vesilaitteistoon, otetaan johtojen mitoituksessa huomioon pikapalopostin vaatima vähimmäispaine 200 kpa ja taulukon 3 antama mitoitusvirtaama. Mikäli muiden jakojohtoon liitettyjen käyttöventtiilien mitoitusvirtaama on pienempi kuin pikapalopostin, otetaan mitoituksen perustaksi taulukon 3 mukainen mitoitusvirtaama. Jos muiden käyttöventtiilien mitoitusvirtaama on suurempi, ei edellä mainittua pikapalopostin virtaamaa oteta huomioon. TAULUKKO 3. Pienin nimellisvirtaama kylmävesijohdossa, johon liittyy pikapaloposti. Letkun sisähalkaisijan nimellismitta d (mm) Virtaama yhdelle pikapalopostille q () Yhteisvirtaama useammalle pikapalopostille q () 20 0,85 1, ,70 3,40
7 5 Kytkentäjohtojen valinta 39 Kytkentäjohdot valitaan taulukoiden 4 tai 5 perusteella. Mahdollisten paineiskujen pienentämiseksi esitetään taulukossa 4 kuparisten kytkentäjohtojen enimmäispituuden ohjearvot. Kytkentäjohdon pituuden lisäksi paineiskun suuruuteen vaikuttaa lähinnä virtausnopeus, virtauksen pysähtymisaika sekä putkimateriaalin elastisuus. TAULUKKO 4. Kuparisten kytkentäjohtojen putkikoon (ulkohalkaisija x seinämäpaksuus) valintataulukko. Enimmäispituuden ohjearvo on esitetty paineiskujen pienentämiseksi. Normivirtaama Putkikoko d u x e Virtausnopeus m/s Painehäviö kpa/m Kytkentäjohdon enimmäispituus, m 0,1 10 x 0,8 1,8 9, x 1,0 1,3 3, x 1,0 0,8 1,0 >10 0,2 12 x 1,0 2,6 14, x 1,0 1,5 3,8 5 0,3 15 x 1,0 2,3 8, x 1,0 1,5 2,8 5 0,4 18 x 1,0 2,0 4, x 1,0 1,3 1,5 10 TAULUKKO 5. Muovisten kytkentäjohtojen sisähalkaisijan valintataulukko. Enimmäispituuden ohjearvo on esitetty paineiskujen pienentämiseksi. Normivirtaama Putken d s mm Virtausnopeus m/s Painehäviö kpa/m Kytkentäjohdon enimmäispituus, m 0,1 10 1,3 2, ) 0,9 1,1 15 0,2 10 2,6 8, ) 1,8 3, ,5 2,5 20 0,3 10 3,8 18, ) 2,7 7, ,3 5,1 15 0,4 13 3,0 8,6 10 1) Monikerrosputki. 16 1) 2,0 3, ) 1,3 1, ,3 1,1 20 Vesikalusteen ja sen kytkentäjohdon yhteinen painehäviö normivirtaamalla voidaan laskea seuraavasta yhtälöstä.
8 40 p nn = p kn + p v (2) p nn p kn p v vesikalusteen ja sen kytkentäjohdon yhteinen painehäviö normivirtaamalla, kpa kytkentäjohdon painehäviö normivirtaamalla, kpa vesikalusteen painehäviö normivirtaamalla, kpa. Vesikalusteesta saatava virtaama voidaan määrittää seuraavasta yhtälöstä. q = (p n / p nn ) 0,5 q N (3) q kalusteesta saatava virtaama, p n p nn q N vesikalusteelle ja sen kytkentäjohdolle käytettävissä oleva paine kalusteen korkeudella, kpa vesikalusteen ja sen kytkentäjohdon yhteinen painehäviö normivirtaamalla, kpa vesikalusteen normivirtaama,. 6 Painehäviöt Kupari- ja muoviputkien kitkapainehäviöt määritetään kuvien 4 ja 5 avulla. Putkiyhteiden ja putkistovarusteiden kertavastuskertoimina käytetään taulukon 6 arvoja, käsikirjoista saatavia arvoja tai valmistajan ilmoittamia arvoja. Vesikalusteen painehäviönä p v normivirtaamalla q N käytetään valmistajan ilmoittamaa arvoa, kuitenkin vähintään 150 kpa. TAULUKKO 6. Putkiyhteiden kertavastuskertoimia. Putkiyhde r/d tai virtaussuunta Käyrä r/d 3 r/d > 3 Kertavastuskerroin 0,5 0,0 Huomautus r on kaarevuussäde d on sisähalkaisija Kulma - 1,0 Kertavastuskerroin Haara Suunta 1 2 2,0 liittyy haarakohdan ,0 jälkeiseen virtausnopeuteen Suunta ,0 3, Suunta ,0 0,0 1 3
9 41 Kuva 4. Painehäviö kupariputkessa. Nomogrammi perustuu Colebrookin kaavaan, jossa on käytetty pinnankarheutena k = 0,15 mm. Veden lämpötila on 10 C. Painehäviö 55 C:ssa on enintään 25 % pienempi
10 42 Kuva 5. Painehäviö muoviputkessa. Nomogrammi perustuu Colebrookin kaavaan, jossa on käytetty pinnankarheutena k = 0,005 mm. Veden lämpötila on 10 C. Painehäviö 55 C:ssa on enintään 25 % pienempi.
11 7 Lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitus 43 Kiertojohdon mitoitus perustuu verkostossa tapahtuvaan lämmönluovutukseen (putkiston lämpöhäviö ja lämmönluovuttimet). Tämän perusteella määrätään verkoston vesivirrat kussakin osassa ja valitaan pumppu, jonka ominaiskäyrä on mahdollisimman jyrkästi laskeva vesimäärän kasvaessa. Verkosto mitoitetaan (valitaan putkikoot) veden virtausnopeuksien mukaan. Virtausnopeus ei saa ylittää jako- ja kiertojohdon missään osassa 1,0 m/s. Kupariputken virtausnopeuden mitoitusarvona käytetään 0,5 m/s (katso taulukko kohdassa ).
Jesse Koivula MITOITUSMENETELMÄN VAIKUTUS KÄYTTÖVESIVERKOSTON RAKENTEESEEN JA VEDENKULUTUKSEEN
Jesse Koivula MITOITUSMENETELMÄN VAIKUTUS KÄYTTÖVESIVERKOSTON RAKENTEESEEN JA VEDENKULUTUKSEEN Rakennustekniikan koulutusohjelma 2014 MITOITUSMENETELMÄN VAIKUTUS KÄYTTÖVESIVERKOSTON RAKENTEESEEN JA VEDENKULUTUKSEEN
Tommi Kouvonen SAMK KAMPUS RAUMAN AD-RAKENNUKSEN VESIJÄRJESTELMIEN KARTOITUS
Tommi Kouvonen SAMK KAMPUS RAUMAN AD-RAKENNUKSEN VESIJÄRJESTELMIEN KARTOITUS Rakennustekniikan koulutusohjelma 2017 SAMK KAMPUS RAUMAN AD-RAKENNUKSEN VESIJÄRJESTELMIEN KARTOITUS Kouvonen, Tommi Satakunnan
Lasse Sunell TALON SISÄISEN VESIJÄRJESTELMÄN KARTOITUS JA KEHITYSEHDOTUS
Lasse Sunell TALON SISÄISEN VESIJÄRJESTELMÄN KARTOITUS JA KEHITYSEHDOTUS TALON SISÄISEN VESIJÄRJESTELMÄN KARTOITUS JA KEHITYSEHDOTUS Lasse Sunell Opinnäytetyö Kevät 2017 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun
Suunnittelu- ja asennusohje 10/2009. Kiinteistöjen käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysvesiputkistot
K Ä S I K I R J A Ympäristöministeriön tyyppihyväksyntäpäätös Dn:o YM43/6221/2006 Suunnittelu- ja asennusohje 10/2009 Kiinteistöjen käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysvesiputkistot Sisällysluettelo 1 Johdanto
Vedenlaskutusmittauksen selvitys varuskunta-alueella
Samuli Tapanainen Vedenlaskutusmittauksen selvitys varuskunta-alueella Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan tutkinto-ohjelma Insinöörityö 7.5.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä
Jaakko Kärki PIENTALON LVI-JÄRJESTELMÄN PERUSPARANNUS
Jaakko Kärki PIENTALON LVI-JÄRJESTELMÄN PERUSPARANNUS PIENTALON LVI-JÄRJESTELMÄN PERUSPARANNUS Jaakko Kärki Opinnäytetyö Kevät 2015 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun
Kilpeläinen Marko. Nykyaikaisen matalaenergiakoulun lämpimän kiertoveden energiatalouden optimointi
Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Kilpeläinen Marko Nykyaikaisen matalaenergiakoulun lämpimän kiertoveden energiatalouden optimointi Insinöörityö 10.12.2010 Ohjaaja: insinööri
EuroREK-rasvanerottimen nimelliskoon valitsemisohjeet
www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 20 1285 210 Fax: +358 20 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 02/04 EuroREK-rasvanerottimen nimelliskoon valitsemisohjeet Sisällysluettelo
Roth Alu-LaserPlus Komposiittiputkisto. Suunnittelu- ja asennusohje
Roth Alu-LaserPlus Komposiittiputkisto Suunnittelu- ja asennusohje Sisältö Sivu Järjestelmäkuvaus 3 Merkitseminen ja tyyppihyväksyntä 3 Fyysiset ominaisuudet 3 Painehäviödiagrammi 4 Käsittely ja asennusohjesääntö/-säädös
Kristian Koski UUDEN KAMPUKSEN LVI-LABORATORION SUUNNITELMAT
Kristian Koski UUDEN KAMPUKSEN LVI-LABORATORION SUUNNITELMAT Rakennustekniikan koulutusohjelma 2017 UUDEN KAMPUKSEN LVI-LABORATORION SUUNNITELMAT Koski, Kristian Satakunnan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan
Rakentamismääräyskokoelman D1- ja D2-osien muutokset vuosilta
Rakentamismääräyskokoelman D1- ja D2-osien muutokset vuosilta 1976-2012 Petro Hämäläinen Opinnäytetyö Elokuu 2017 Talotekniikan koulutus LVI-talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Talotekniikan
SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI
SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI Chiller Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä 3 2. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille vesivirralla 0,1 l/s 4 3. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille halutuilla