Source: http://docplayer.fr/1762704-Surpresseur-paul-claudel-rehabilitation.html
Timestamp: 2017-01-18 06:22:22+00:00
Document Index: 303898241

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐SURPRESSEUR PAUL CLAUDEL REHABILITATION
SURPRESSEUR PAUL CLAUDEL REHABILITATION
Download "SURPRESSEUR PAUL CLAUDEL REHABILITATION"
Jean-Michel Labranche
1 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE POLE EAU ET ASSAINISSEMENT UNITE EXPLOITATION DES CAPTAGES ET DES STATIONS D EPURATION DOSSIER DE CONSULTATION EAU POTABLE SURPRESSEUR PAUL CLAUDEL REHABILITATION LOT N 3 : Secours énergétique CAHIER des CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Chef de Projet Chef d'unité Chef de Service Eau et Assainissement F.PIETERS F.CANTIN G.VASSEUR L'Entrepreneur (mention manuscrite "lu et approuvé") Elaboré le Vérifié le : Validé le : Accepté le : 12 I PRESENTATION Article 1 - OBJET DE L ENTREPRISE du LOT N 3 L entreprise du lot N 3 a pour objet le remplacement et l adaptation d un équipement de secours énergétique visant à garantir l alimentation électrique du site de surpression d eau potable Paul Claudel. Article 2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX Démontage des anciennes installations. Les travaux faisant l objet du présent dossier comprennent l étude analytique et fonctionnelle du système, la mise en place des organes nécessaires dans les locaux correspondants, soit : a) groupe électrogène b) armoires de puissance c) armoires de commande d) équipements électriques e) raccordements électriques f) raccordements annexes Les travaux devront être réalisés en maintenant une continuité de fourniture d eau potable. 23 II DEFINITION DU SYSTEME Article 3 - ETUDE ANALYTIQUE ET FONCTIONNELLE DU SYSTEME Cette étude devra faire apparaître clairement : l analyse des équipements existants à conserver ; l analyse de l adaptation des équipements existants ; l organisation envisagée du local de secours énergétique ; la définition de l équipement de commande; la définition de l équipement de puissance; la définition de la liaison avec l équipement du poste H.T. ; l organisation du mode dégradé ; l organisation de la commande locale ; Il s agira, en outre, de préciser le MTBF, les conditions d utilisation limites (température, pression, humidité, poussière, énergie statique, parafoudre, etc..) de chaque matériel proposé. Article 4 - DESCRIPTION DU MATERIEL A FOURNIR 4.1 Fourniture du groupe électrogène Le groupe électrogène à installer devra supporter le démarrage en direct de deux pompes en démarrage direct et supporter quatre pompes en fonctionnements Caractéristiques Techniques Les Caractéristiques principales devront être compatibles avec les équipements à alimenter pour une vitesse et un couple moteur optimal. L alternateur sera de type Auto excité, auto régulé sans bagues ni balais Pour un service continu : Tension : V 50 Hz (T51A2) Taux de régulation de tension : +/- 1% Protection mécanique : IP 23 Classe d'isolement/ d'échauffement : H/H A démarreur électrique, sur couronne dentée du volant moteur avec 1 jeu de batteries au plomb Taux de régulation en régime établi : +/-2.5% Maintenance chaude prêt à démarrer. Lubrifié à l huile avec filtre à huile à cartouche avec robinet de vidange 34 Admission avec filtre à air sec en aspiration turbo Combustible : gas-oil avec filtre gas-oil à cartouche Electrovanne sur le circuit de combustible pour : arrêt normal du moteur. arrêt en cas d'action d'une sécurité Un réservoir intégré au châssis d'une capacité permettant une autonomie minimum de 12 heures en marche continue au 3/4 de charge. Sondes de sécurité : Pression d'huile moteur Température d'eau Accouplement semi-rigide par montage flasque sur alternateur monopalier. Châssis en acier mécano-soudé électriquement avec pattes de manutention. Amortisseurs de vibration entre l'ensemble moteur/alternateur et le châssis Commande et contrôle Le groupe électrogène sera équipé d un coffret de démarrage automatique comprenant : En façade : 1 ampèremètre + Commutateur 4 positions, 1 énergimètre de type socomec, 1 fréquencemètre (double échelle; Hertz et RPM) 1 compteur horaire, 1 commutateur 4 positions: stop/manu/test/auto, 1 commutateur 3 positions: préchauffage /O/démarrage, 1 bouton poussoir test lampes, 1 bouton d'arrêt d'urgence double contacts, 1 éclairage de façade, 1voyant alarme défaut alternateur de charge, 1voyant sécurité de pression d'huile, 1voyant sécurité de température d'eau, 1voyant alarme arrêt d'urgence enclenché, 1voyant surcharge alternateur, 1voyant alarme non démarrage, 1voyant alarme niveau bas gazole, 45 1 chaufferette d armoire avec thermostat A L'intérieur 1 contacteur de préchauffage eau (thermostaté ou coupure sur marche groupe), 1 démarrage sur ordre extérieur (coupure secteur, EJP, automate, horloge...), 1 détection électronique secteur, L'automatisme de gestion des tentatives de démarrage (3 tentatives), 1 chargeur de batterie. les protections du circuit de contrôle/commande, le disjoncteur de protection de la référence tension alternateur, Puissance Un coffret de puissance sera monté sur le groupe et comprendra 1 disjoncteur magnétothermique tétrapolaire calibré à la puissance du groupe électrogène. Sera fourni et installée : une protection différentielle ajustable une bascule d alimentation par inverseur 4P (par contacteurs à verrouillage mécanique) installée à proximité du disjoncteur E.D.F. avec liaison et câblage de télécommande. Le régime de mettre de l installation est de type IT Insonorisation L insonorisation sera réalisée par un capotage insonorisé conforme à la norme en vigueur. Il sera de structure modulaire en tôle d'acier électrozinguée avec peinture polyester anticorrosion, avec : Boulonnerie et rivets en acier inoxydable. Charnières en alliage d'aluminium anodisé. Anneau de levage central testé et approuvé. 4 portes de visite latérales avec serrures à clé unique. 1 oculus coffret de commande contrôle verrouillable trappe de remplissage du radiateur. Bouton arrêt d'urgence reporté à l'extérieur du capot Echappement L échappement sera raccordé à l'extérieur à l arrière du bâtiment. IL échappera au toit du bâtiment et devra interdire tout retour de gaz dans les locaux d exploitation. Il sera calorifugé sur la partie située à l intérieure du bâtiment d exploitation. 4.2 Raccordements électriques L ensemble des informations devra être connecté à un bornier. Le raccordement à l équipement de télégestion est compris dans le présent marché. La dépose et repose des équipements déjà existant et réutilisables sont comprises dans l entreprise. 56 4.3 Commande Mode Energie de secours Le groupe électrogène devra pourvoir prendre le relai en cas de manque tension. Une bascule tétrapolaire source normale source secours avec verrouillage électrique et mécanique permettra le secours énergétique du site. Celle-ci sera mise en place dans l armoire principale du site. Cet équipement ainsi que sa commande est à la charge du lot 2 (équipements électromécaniques). Elle sera piloté par un contact manque tension. La pose du câble et son raccordement aux extrémités est compris dans l entreprise du présent lot. Les caractéristiques de cette bascule devront être fournies au lot 2. Celui-ci pourra émettre un avis sur le dimensionnement de cet équipement et devra être d accord sur celui retenu. Les dépose et repose des équipements déjà existant et réutilisables sont comprises dans l entreprise. 4.4 Appareils de mesure L équipement devra permettre de mesurer tous les paramètres physiques utiles au bon fonctionnement et à la bonne gestion de l'installation. Ces valeurs devront être accessibles sur le bandeau de commande du groupe électrogène et être reporté sur l IHM par un réseau Ethernet. A ce titre il sera nécessaire de prévoir entre autre : Les puissances active et apparente seront mesurées sur le groupe électrogène par wattmètre, ampèremètre, voltmètre. L appareillage est à fournir, l installation et le raccordement de ces appareils analogiques est compris dans l entreprise. Le contrôle permanent d isolement H.T. est à fournir. Il sera transmis comme une information TOR. L installation et le raccordement de ces appareils est compris dans l entreprise. La mesure des différents niveaux est à fournir (huile, liquide de refroidissement, carburant, niveau réservoir intégré, niveau réserve extérieure ). La désinstallation, l installation et le raccordement à l IHM par un réseau Ethernet de ces appareils analogiques sont compris dans l entreprise. Les moyens de protection contre l incendie et les affiches sécurité sont compris dans l entreprise 4.5 Aménagements annexes L'entreprise sera tenue de fournir, de câbler et de poser : Le remplissage automatique du réservoir du groupe électrogène à partir d une réserve extérieure à prévoir comme définie ci après La mise en place d une réserve de carburant complémentaire permettant une autonomie de 48 heures en marche continue à 100% de charge. Elle sera adaptée au local ou à l environnement extérieur si la place est insuffisante. La cuve sera impérativement double peau avec cuve de rétention et surveillance permanente du niveau de fuite pour tenir compte de l implantation de l équipement sur un site de production d eau potable. Cette cuve sera particulièrement bien protégée contre le vol et le risque de vandalisme. Une surveillance permanente d intrusion est comprise dans l entreprise. Le niveau de carburant devra être reporté via le réseau Ethernet vers l API et l IHM prévus au lot 2. Article 5 - DETAIL DU FONCTIONNEMENT L'automatisme du site devra pouvoir surveiller les différents modes de fonctionnement du groupe électrogène. Le programme intégré au groupe électrogène sera prévu pour communiquer avec l API du site via 67 un réseau Ethernet Le programme intégré au groupe électrogène sera prévu pour permettre la modification aisée des différents paramètres au travers du terminal opérateur ou, et, d'une console de programmation. Ces modifications pouvant se réaliser en marche. Tous les défauts seront mémorisés par l'automatisme et conserveront leur état même en cas de coupure secteur. La remise à zéro de ceux-ci se faisant par le bouton poussoir Acquittement défaut. L ensemble de ces informations sera transmise à l API du site via le réseau Ethernet. 78 III CONDITIONS GENERALES DE REALISATION Article 6 - CONDITIONS D EXECUTION DES TRAVAUX Les travaux devront être réalisés en maintenant l alimentation en eau potable du réseau public dans des conditions correctes de fourniture. Pour ce faire, l entreprise maintiendra en fonctionnement les pompes à vitesse variable en place pendant toute la durée de la mise en place du nouvel équipement. Le transfert des équipements de ces pompes sera effectué qu après avoir mis en service et testée les nouvelles pompes. Le site est sous contrôle Vigipirate. L accès à ce site est donc réglementé. L entreprise sera tenue d en appliquer les mesures conservatoires. Article 7 - ETALONNAGE, REGLAGE ET CONTROLE Les appareils seront étalonnés et réglés dans les ateliers de l entreprise. Une série de contrôle sera réalisée conjointement avec un représentant du Maître d Œuvre après la mise en service suivant les procédures définies au CCAP article 27. Article 8 - APPROBATION DU MATERIEL L entrepreneur sera tenu de fournir du matériel certifié «NF» ou norme européenne et la documentation technique de tous les appareils mis en place. Cette documentation comprendra : les descriptifs des appareils ; les caractéristiques ; les détails de l entretien à assurer ; un cahier de pannes et remèdes ; les plans ; les schémas électriques de raccordement. Avant la pose du matériel, celui-ci devra être soumis à l approbation du Maître d Œuvre qui se réserve le droit de retenir ou non le matériel proposé. Par souci d homogénéité, le matériel mis en place devra être similaire au matériel existant et être, au préalable, agréé par le Maître d Œuvre. Cet article est particulièrement applicable aux pompes, aux variateurs de vitesse et aux automates programmables. Article 9 - AUTOMATES PROGRAMMABLES La mise en œuvre d automates programmables ou de matériels similaires, devra obligatoirement être accompagnée des dossiers de programmation, listing de programmation, ordinogramme, etc.., et d une console de programmation, complétée de tous ses logiciels devant permettre la maîtrise totale de la maintenance par le Maître d Ouvrage. Une assistance technique à la gestion de l automatisme devra être assurée auprès du personnel d exploitation, lors de la mise en service. Cette formation devra être suffisante pour permettre à ce personnel d assurer la maintenance et être au minimum d une journée et est comprise dans l entreprise. 89 Article 10 - LIAISONS ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES L ensemble des travaux de pose, dépose, détournement ou adaptation des réseaux électriques ou hydrauliques, est compris dans l entreprise et devra être réalisé de manière à retrouver le chantier dans l état d origine (revêtement de sol, espaces verts, éclairage extérieur...). Ces travaux devront être réalisés suivants les règles de l art et les prescriptions du CCTG, après agrément du maître d Œuvre. La totalité des fils «puissance» devront être raccordés, de part et d autre des câbles, à des bornes repérées et être blindés par une tresse afin d éviter les phénomènes de CEM.Les câbles de puissance et de commande devront être tout deux dans chemins câbles différent. Les fils de signalisation ou de télésignalisation seront raccordés, quant à eux, à des borniers repérés à bornes sectionnables. La fourniture de câble de puissance, de commande, de télécommande, de télétransmission, de réseau automates, et tout réseau nécessaire au bon fonctionnement du système comprend en outre la mise en place sous fourreau avec chambres de tirage, le terrassement, le filet avertisseur, le sable de remblai, le remblai, le compactage, les réfections dans les matériaux d origine, les passages en gaine, en encastré (suivant l existant), les réfections de peinture et toutes sujétions. Ces câbles devront chacun dans leur cadre d utilisation être parfaitement conformes aux normes auxquels ils sont soumis et de sections suffisantes. Leur mise en œuvre devra suivre les normes correspondantes. Les câbles seront ni cloués ni agrafés. Les chemins de câbles seront impérativement en métal avec couvercle (pas en cablofil) afin de protéger les câbles des phénomènes de CEM Les passages de mur et cloisons seront impérativement rebouchés en matériau étanche et souple. Les informations Tout ou Rien (T.O.R) câblées sur les cartes d'entrées se feront au moyen de fils de couleur orange de section 0.5 mm². Les sorties T.O.R câblées au départ des cartes de sorties automate auront leurs fils de couleur Violette et de section 0.5 mm². Toutes les sorties seront relayées. Ces relais seront alimentés en 24 V AC et disposeront au minimum de deux contacts à ouverture ou fermeture ainsi que des témoins lumineux à D.E.L intégré aux relais. Toutes les informations analogiques disposeront d'une isolation galvanique. Les protections devront avoir un pouvoir de coupure suffisant. Article 11 - SONDAGES DE RECONNAISSANCE Il y a lieu de réaliser les sondages et reconnaissances utiles et suffisants pour la bonne conduite des travaux. Ils devront être effectués en limitant au maximum le gène pour le personnel d exploitation. A cette fin un barrièrage devra être mis en œuvre et les remblais réalisés dans les meilleurs délais. Les réfections devront être exécutées avec des matériaux similaires à ceux d origine. L ensemble de ces prestations est compris dans l entreprise. Article 12 - REPERAGES DES EQUIPEMENTS L ensemble des voyants, commutateurs, et organes de commande et de protection devront être repérés par des étiquettes gravées et vissées. Les câbles et les fils seront repérés à chaque extrémité par le même numéro de référence défini par le gestionnaire de schémas électriques et plans de câbles à fournir. Le repérage des entrées et sorties API suivra l'indexation des automates et sera sur cinq chiffres : Le premier chiffre correspondra au numéro de l API Le second chiffre correspondra au numéro du rack 910 Le troisième au numéro de la carte Les deux derniers au numéro du bit de la carte. La série de repérage numéroté de 2000 à 2999 ne sera pas utilisé. Celleci est réservée pour un ajout éventuel d'extension. Article 13 - ADAPTATION AU SITE L'entrepreneur devra fournir les plans et schémas électriques des équipements à installer et dresser la liste des contacts électriques qui lui seront nécessaires pour assurer le raccordement des commandes et automatismes aux équipements qui resteront en place. Les contacts qui ne seraient pas disponibles seront assurés par la mise en place de relais secondaires. La fourniture, la pose et le raccordement de ceux-ci sont comprises dans l'entreprise. L adaptation au site est comprise dans l entreprise. Elle doit prendre en compte tout particulièrement l interface avec les équipements existants quel qu en soit la marque et l état d usure. Le matériel en place sera donc adapté au nouvel équipement par l entreprise et est compris dans le marché. Le non fonctionnement de la réalisation ne pourra être attribué à une difficulté de raccordement ou d adaptation au site. Il est reconnu dans l entreprise que l environnement électrique peut être pollué soit par des interférences ou harmoniques extérieures ou intérieures. A ce titre la fourniture, le raccordement et le fonctionnement de l ensemble des équipements prévus au présent marché devront être adaptés. Les matériels d isolement ou d adaptation éventuels (onduleur par exemple) sont compris dans l entreprise. En outre les matériels mis en œuvre ne devront pas être à l origine de désordre ou mauvais fonctionnement des équipements déjà en place et devront être adaptés dans ce sens. Article 14 - AGREMENT DU PROCEDE ET DES AUTOMATISMES Les schémas repérés de puissance, de commande, de signalisation et de raccordement ainsi que les courbes consignes et les organigrammes de fonctionnement et de programmation doivent être soumis à l approbation du Maître d Œuvre avant leur réalisation, le Maître d Œuvre se réservant le droit d apporter toute modification qu il jugera utile. Article 15 - MISE AUX NORMES L'ensemble des équipements devra être mis en place suivant les normes en vigueur et devra satisfaire particulièrement aux normes C , C et les normes régissant les équipements de transmission et de gestion de données. Devront être respectées, en particulier, les législations et recommandations REEF, DTU, UTE, AFNOR. Un contrôle des équipements B.T. et H.T., de la gestion et de la transmission des données de l ensemble du système et du respect des normes ci-dessus énoncées sera réalisé par un organisme agréé. Cette visite de contrôle est comprise dans le marché à la charge de l entreprise et sera confirmée par un rapport de visite. Les modifications et correction de mise aux normes seront réalisées suivant les remarques éventuelles présentées par ce rapport et seront comprises dans l'entreprise. Une vérification complémentaire sera alors réalisée. La réception ne pourra être prononcée qu après la remise d un rapport de vérification sans remarque relative aux installations mises en œuvre par l entreprise. Le régime du neutre sera du type impédant avec déclenchement au 2éme défaut. IV MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX Article 16 - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX L'entrepreneur devra soumettre à l agrément du Maître d'œuvre le programme d'exécution des travaux du lot n 2 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l ordre de service lui demandant d exécuter les travaux prévus au marché. 1011 Le programme d'exécution définira avec précision les coupures de circulation résultant des dispositions qu'il contient. L'entrepreneur devra proposer en temps utile toutes les adjonctions ou rectifications qu'il y aura lieu d'apporter à ce programme pendant la durée des travaux. L'entrepreneur fournira également le programme qui devra faire apparaître : Les dates précises et la durée de chaque intervention ; Les dates des interventions de l EDF pour coupures, remise sous tension, contrôles, condamnation, consignation Un graphique d'avancement des travaux qui devra tenir compte des mises à disposition de l'entrepreneur et des sujétions diverses d'exécution ; Les horaires de travail du personnel de l'entreprise ; La ou les méthodes et le ou les moyens utilisés pour maintenir, pendant toute la durée des travaux, un fonctionnement normal des équipements de production ; La liste du matériel qu'il s'engage à utiliser sur le chantier et indiquera, le cas échéant, les techniques particulières qu'il se propose d'employer. L agrément par le Maître d Œuvre des dispositions proposées ne diminuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur. Article 17 - SONDAGES DE RECONNAISSANCE Il y a lieu de réaliser les sondages et reconnaissances utiles et suffisants pour la bonne conduite des travaux. Ils devront être effectués en limitant au maximum le gène pour le personnel d exploitation et les riverains. A cette fin un barrièrrage devra être mis en œuvre et les remblais réalisés dans les meilleurs délais. Les réfections devront être exécutées avec des matériaux similaires à ceux d origine. L'ensemble de ces prestations est compris dans l'entreprise. Article 18 - RELATIONS AVEC LE FOURNISSEUR D ENERGIE Les relations et coordinations avec l EDF sont à la charge de l entreprise. Sont aussi comprises les interventions pour coupures, remise sous tension, contrôles, condamnation, consignation... L agrément par le Maître d Œuvre des dispositions proposées ne diminuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur. L entreprise prendra à son compte et sous sa responsabilité, pendant la durée des travaux, les charges relatives à la consignation, la condamnation et les manœuvres des équipements H.T. Article 19 - MISE EN SERVICE La mise en œuvre, la mise en service et les essais du matériel devront être conformes aux règles en vigueur. Elle devra être réalisée sans perturber l exploitation des équipements de production. Il devra y avoir pendant toute la durée des travaux continuité du service et sécurité de production. L entreprise devra respecter et appliquer les procédures de consignations imposées par le maître d Œuvre ou de son représentant. Les raccordements des différents matériels ainsi que leurs essais ne pourront être réalisés qu après accord du Maître d Œuvre et après présentation d un planning de travaux. Aucune manœuvre ou travaux pouvant influencer le fonctionnement des organes de production ne pourra être réalisé sans l'accord et l'avis du maître d Œuvre ou de son représentant Les difficultés occasionnées dans l avancement et la réalisation des travaux par ces prescriptions ne pourront pas ouvrir droit à une quelconque indemnité ou plus value. Les modifications ou remplacements successifs ne pourront, en aucun cas, entraîner de dépenses supplémentaires de quelque nature que ce soit pour l Administration. De plus, cette dernière se réserve la possibilité de demander toutes indemnités, et tous dommages et intérêts pour les préjudices causés du fait du mauvais fonctionnement de l installation, et plus particulièrement pour les dépenses occasionnées par les difficultés de production d eau potable pendant les 1112 heures de pointe EDF ou dépassements de contrat EDF relatifs à des modifications de production en rapport avec les remplacements ou adaptations des équipements de stérilisation. L entrepreneur devra respecter particulièrement la règle dite de parfait achèvement et l obligation de résultats. Tous les essais seront exclusivement à la charge de l entrepreneur qui mettra à sa disposition et à ses frais, le matériel et le personnel nécessaire. L'entrepreneur fournit dans son dossier technique l'ensemble des paramètres de réglage et les résultats sur lesquels il s'engage. Un délai de mise au point de 1 (un) mois est accordé à l entrepreneur, lors de la mise en service des équipements. Les essais de mise en service seront considérés comme satisfaisants à la suite d'un fonctionnement correct pendant 6 (six) mois consécutifs. Si cet essai est satisfaisant, le Maître d Œuvre se réserve six mois pour contrôler que l'application correspond parfaitement au cahier des charges et en prononcer l'admission. Passé ce délai le maître d Œuvre ne pourra plus réclamer pour une anomalie de programmation. Les appareils seront étalonnés et réglés par l'entrepreneur. Une série de contrôles sera réalisée conjointement avec un représentant du Maître d Œuvre, à la mise en service, pour vérifier que les résultats escomptés sont effectivement obtenus. L'entrepreneur devra, s'il y a lieu, procéder à de nouveaux réglages. Il sera ensuite procédé à une nouvelle série de contrôles. Au cas où les résultats seraient négatifs, l'entrepreneur devra assurer la nouvelle mise en service des appareils dans un délai de 8 jours. Dans ce dernier cas, de nouveaux contrôles seraient réalisés. En cas de nouvel insuccès, la fourniture serait définitivement refusée. Les modifications ou remplacements successifs ne pourront, en aucun cas, entraîner de dépenses supplémentaires de quelque nature que ce soit pour l Administration. De plus, cette dernière se réserve la possibilité de demander toutes indemnités, et tous dommages, intérêts pour les préjudices causés du fait du mauvais fonctionnement de l'installation. Article 20 - VERIFICATION ET ADMISSION La visite de vérification des installations électrique H.T. et B.T. et les manœuvres nécessaires sont comprises dans l entreprise. Des vérifications seront effectuées sur les matériels afin de constater qu'ils répondent aux besoins suivant les étapes suivantes : vérification aptitude positive 6 (six) mois, vérification de service régulier 6 (six) mois, La vérification d'aptitude positive a pour but de constater que le matériel et les logiciels livrés présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées, soit par le cahier des charges ou par la documentation ou le descriptif de l entreprise. La vérification de service régulier a pour but de constater que le matériel et les logiciels fournis sont capables d'assurer un service régulier dans les conditions normales d'exploitation. L'admission sera prononcée dans un délai de 6 (six) mois après vérification positive de service régulier. Jusqu à cette date l entreprise devra mettre en œuvre et à ses frais les moyens nécessaires pour palier aux manquements constatés faisant obstacle à l admission des vérifications d aptitude positive et de service régulier conformément au principe de parfait achèvement. 1213 V PRESCRIPTIONS DIVERSES Article 21 - FOURNITURE DES DOCUMENTS TECHNIQUES DANS LA REMISE DE L OFFRE L entrepreneur sera tenu de fournir dans son dossier technique lors de la remise de l offre, l ensemble des caractéristiques du matériel de pompage, des paramètres de réglage et les résultats sur lesquels il s engage ainsi que la documentation technique du matériel qui sera mis en place. Cette documentation comprendra : les descriptifs des appareils ; les conditions d exploitations limites ; les caractéristiques et les courbes de fonctionnement ; les détails de l entretien à assurer ; un cahier de pannes et remèdes ; les plans ; les schémas électriques de raccordement. Avant la pose du matériel, celui-ci devra être soumis à l approbation du Maître d Œuvre qui se réserve le droit de retenir ou non le matériel proposé. Article 22 - INSTRUCTION SUR LE FONCTIONNEMENT Au moment de la réception, l'entrepreneur remettra au maître d'ouvrage un dossier comprenant : les instructions : de mise en marche d'arrêt de fonctionnement de réglage de démontage - remontage de réparation d'entretien de maintenance ; les schémas électriques repérés les plans cotés des différents matériels la nomenclature des pièces des différents matériels les plans des différents réseaux mis en place les courbes de consignes et de réglages un tarif des pièces détachées de première nécessité pour chaque appareil un tableau de pannes et remèdes les logiciels et leur licence d'origine utilisés par l'équipement pour son bon fonctionnement les programmes et ordigrammes utilisés pour la gestion des systèmes. 1314 La réception ne pourra être prononcée que lorsque toutes ces pièces auront été remises à l Administration. Article 23 - GARANTIE DE RESULTATS L entreprise est contrainte à la garantie de résultats et tout particulièrement pour les éléments suivants : fonctionnement des commandes locales et centralisées : pas de défaut transmission ; pas d erreur de destination de commande ; redondance parfaite à tous les niveaux ; bonne protection parafoudre ; secours énergétique assuré ; fonctionnement du réseau automate : bonne interprétation des données collectées ; pas d erreur de destination de commande ; bonne communication entre les postes en réseau ; sans défaut ni blocage dus à la programmation ; respect des caractéristiques hydrauliques et électriques des organes de production prévues respect des caractéristiques électriques des variateurs de vitesse prévues dans la remise de l offre. Article 24 - DOCUMENTATION L entrepreneur devra fournir les plans et schémas électriques des équipements installés. Les contacts qui ne seraient pas disponibles seront assurés par la mise en place de relais secondaires. La fourniture et la pose de ceux-ci seront comprises dans l entreprise. Le présent engagement prévoit la remise des documents relatifs : à la programmation de l'automate, grâce, listing de programmation aux schémas électriques à la liste des paramètres pouvant être modifiés au matériel employé : capteur de pression, parafoudre, isolateur galvanique de courant... de la disquette contenant le programme de la disquette contenant les schémas électriques, le filtre graphique employé devant être standard, le logiciel ayant servi à la création des documents devra être fournie et accompagné de sa licence. la nomenclature du matériel employé reprenant la référence, la marque, le symbolique et le fournisseur. le carnet de câble le cahier de recette de l installation validé par le maître d Œuvre. Article 25 - LA FORMATION DU PERSONNEL A LA CONDUITE DE LA 1415 NOUVELLE INSTALLATION L entreprise comprend la formation de la totalité du personnel concerné par le système soit 10 personnes environ. La location, la réservation et l adaptation des salles de formation éventuellement nécessaires, sont à la charge de l entreprise. Ces formations auront obligatoirement lieu à Amiens. La formation consistera à donner à ce personnel la totalité des informations nécessaires à la bonne gestion du système, les méthodes, les moyens et les actions à mettre en œuvre pour assurer la maintenance et l entretien de ces équipements. Elle comprend en particulier les explications nécessaires à la bonne compréhension des automatismes et des programmes par les utilisateurs. La durée de la formation ne pourra être inférieure à 8 heures 1516 VI HYGIENE ET SECURITE Article 26 - PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX TRAVAUX Ce chantier est indépendant de tout autre chantier. Aucun coordinateur de Sécurité ne sera désigné. Article 27 - HYGIENE ET SECURITE L entreprise est tenue de respecter et faire respecter les règles d hygiène en vigueur sur les sites de production d eau potable. La totalité de la réalisation devra être envisagée afin d avoir des conditions de travail optimales pour le personnel d exploitation. Les travaux devront être réalisés suivants les recommandations et consignes définies par le Maître d'œuvre ou son représentant (en particulier la note aux intervenants sur les sites exploités par le Service de l Eau et de l Assainissement établit par le Maître d Œuvre). Un planning de travail journalier devra être établi, (sur les formulaires spécifiques fournis par le Maître d Œuvre), la veille et agréé par le Maître d Œuvre. L ensemble des équipements électriques devront suivre les normes en vigueur et tout particulièrement les normes C et C et les recommandations d'installation pour le matériel spécifique (capteur, automate, onduleur,...) donné par le fabriquant. L ensemble des matériels électriques sera relié à la terre. Les terres seront interconnectées. Si les terres s avèrent insuffisantes leur mise aux normes est comprise dans l entreprise. Les retours d énergie secourue seront particulièrement pris en compte. Toutes réalisations qui ne seraient pas conformes à ces normes seraient refusées, l entrepreneur devant les mettre, à ses frais, en conformité. Article 28 - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE DANS LES LOCAUX DE PRODUCTION 28.1 Prescriptions de sécurité : L entrepreneur ou le personnel délégué par celui-ci est tenu de suivre les remarques émises par le représentant du Maître d Œuvre ainsi que les consignes de sécurité afférentes aux locaux électriques et aux puits Prescriptions relatives à la production : Seul l agent délégué du Service de l Eau et de l Assainissement sera en mesure de prendre les dispositions liées à la production de l eau potable. Aucune manœuvre pouvant influencer le fonctionnement des organes de production ne pourra être réalisée sans l accord et l avis de l agent délégué par le Service de l Eau et de l Assainissement. Les difficultés occasionnées dans l avancement et la réalisation des travaux par ces prescriptions ne pourront pas ouvrir droit à une quelconque indemnisation ou plus-value. 1617 VII PLAN ASSURANCE QUALITE Article 29 - GENERALITES Le plan assurance Qualité devra comprendre les éléments suivants : 29.1 OBJET DU PLAN D'ASSURANCE QUALITE Présentation sommaire de l'opération Gestion du document Documents contractuels 29.2 ORGANISATION Organigramme de la société Structures opérationnelles du chantier Interfaces Moyens matériels et humains 29.3 FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS Choix des fournisseurs Etablissement des commandes Suivi des commandes Liste des matériaux utilisés 29.4 GESTION DE L'INFORMATION Liste des documents Circulation de l'information interne et externe Dossier de chantier 29.5 DEFINITION ET ORGANISATION DES CONTROLES Contrôle interne Fiche de contrôle Contrôle externe Points d'arrêt 29.6 TRAITEMENT DES NON CONFORMITES Définition Traitement 29.7 P.H.S. Les locaux de production d eau sont des lieux à risques. A ce titre, le personnel de l entreprise devant intervenir dans ces locaux devra être informé par leur employeur des dangers et risques qu ils encourent. Ils ne pourront intervenir dans ces locaux qu avec l accord du Maître d Œuvre 1718 et accompagné d un représentant de celui ci. Il devra suivre les recommandations et suivre les consignes imposées par ce dernier. Article 30 - PREPARATION DE CHANTIER Le document de préparation de chantier comprendra : La présentation des différents intervenants Le rappel des objectifs et des clauses de la charte La présentation par l'entreprise de son organisation générale, notamment en matière de contrôle des travaux et de gestion des non-conformités La définition des points clés et point d'arrêt et leur suivi La mise au point des contraintes (production, circulation, voirie, exploitants) Le lieu d'installation de la base de vie Le choix de la décharge et des lieux de stockage et de bardage La proposition des matériaux employés La classification des matériaux de remblai employés sur chantier Les dates de piquetage, des réunions de chantier et des réunions spécifiques à la qualité. Un procès verbal de ces décisions sera établi par l'entreprise et tiendra lieu de document d'assurance qualité Article 31 - CONVENTION CHANTIER PROPRE En Application de la convention chantiers propres les prestations suivantes devront être correctement décrites et assurées : Le nettoyage permanent des voiries et des locaux techniques La signalisation du chantier et le barriérage de protection L'habillement du personnel La formation du personnel Le matériel de chantier La protection des arbres, des autres réseaux, des équipements existants. L ensemble des locaux devront être nettoyé Evacuation des déchets assurés. 18 Montrer encore
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE COLMAR COLMARIENNE DES EAUX 18, Rue Edouard Bénès - 68027 COLMAR Cedex CCTP Renouvellement de l armoire électrique de la station de relevage Belfort Plus en détail SOMMAIRE 1 - GÉNÉRALITÉS 2. 1-1. Présentation de l'opération 2 1-2. Limites de prestations 2 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 3
SOMMAIRE 1 - GÉNÉRALITÉS 2 1-1. Présentation de l'opération 2 1-2. Limites de prestations 2 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 3 2-1. Groupe électrogène 3 2-2. Contrat de maintenance 5 MATH Ingénierie Page 1/5 Plus en détail Annexe : CAHIER DES CHARGES
Annexe : CAHIER DES CHARGES 1. Groupe Electrogène 1.1. Objet Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux à réaliser en matière de remplacement du groupe électrogène existant avec pour but Plus en détail CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Maître d'ouvrage : SIEP DU SANTERRE 1 RUE D'ASSEL BP 20022 80170 ROSIERES EN SANTERRE ENTRETIEN, REMPLACEMENT ET MODIFICATION DU POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE HT/BT DE LA STATION DE POMPAGE DE CAIX Plus en détail LES PLANS DE MAINTENANCE PREVENTIVE
LES PLANS DE MAINTENANCE PREVENTIVE 1/ Les travaux de maintenance préventive systématique Ce sont des opérations dont les modalités d exécution sont fixées à l avance et qui sont exécutées à des moments Plus en détail INTITULE DE L OPERATION : TRAVAUX DE REMPLACEMENT D EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES
REPUBLIQUE FRANÇAISE INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Centre de Recherche de Clermont-Ferrand Theix Lyon SITE : ABATTOIR EXPERIMENTAL SITE DE THEIX. INTITULE DE L OPERATION : TRAVAUX DE REMPLACEMENT Plus en détail la puissance en toute simplicité
la puissance en toute simplicité www,fgwilson,com GAMME 8,5 290 KVA Performances I Durabilité I Facilité d'entretien Si la vie moderne est parfois compliquée, garantir votre alimentation en énergie électrique Plus en détail Gestion et entretien des Installations Electriques BT
Durée : 5 jours Gestion et entretien des Installations Electriques BT Réf : (TECH.01) ² Connaître les paramètres d une installation basse tension, apprendre les bonnes méthodes de gestion et entretien Plus en détail LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES
LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ( C C T P )
Maître d Ouvrage COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CROSSEY 134 Rue de la Mairie 38960 SAINT ETIENNE DE CROSSEY Tél : 04 76 06 00 11 - Fax : 04 76 06 00 73 Mise en accessibilité des toilettes publiques et d une Plus en détail 27/31 Rue d Arras 92000 NANTERRE Tél. 33.(0)1.47.86.11.15 Fax. 33.(0)1.47.84.83.67
Caractéristiques standards MODELE Puissance secours @ 50Hz Puissance prime @ 50Hz Moteur (MTU, 16V4000G61E ) Démarrage électrique, alternateur de charge 24 V, régulation Elec Alternateur (LEROY SOMER, Plus en détail COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE 4 Route de Notre Dame de la Gorge 74170 LES CONTAMINES MONTJOIE Tél : 04.50.47.04.24. Devis
COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE 4 Route de Notre Dame de la Gorge 74170 LES CONTAMINES MONTJOIE Tél : 04.50.47.04.24 Devis Marché passé selon la procédure adaptée (Article 28 du Code des marchés publics) Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Béziers 2 rue Valentin Haüy BP 740 34525 BEZIERS Libellé de la consultation* : MISE SOUS ALARMES DES PORTES EXTERIEURES CENTRE HOSPITALIER Plus en détail Manuel d utilisation SDMO. Nexys 2
Manuel d utilisation SDMO Nexys 2 Réf. constructeur : V 20/09/2004 (notice originale) 1 / 22 Réf. GPAO : 33502017101_2_1 1. Présentation du MICS Nexys... 3 2. Description... 3 2.1. Configuration standard... Plus en détail REFECTION DES FAUX PLAFONDS ET DES LUMINAIRES DE L ECOLE MATERNELLE
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Page 1/6 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Maître de l ouvrage Mairie de ST PIERRE LA PALUD Place de la Mairie 69210 REFECTION DES FAUX PLAFONDS ET DES LUMINAIRES Plus en détail DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires
Marché à procédure adaptée DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires Maître de l'ouvrage : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Etablissement Plus en détail ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE LA VILLE ET DES TERRITOIRES MARNE LA VALLEE MARS 2011 DCE LOT 01 - CHAUFFAGE - VENTILATION
ECOLE NATIONALE SPERIERE D ARCHITECTRE DE LA VILLE ET DES TERRITOIRES MARNE LA VALLEE AMENAGEMENT D NE SALLE DES CONSEILS ET DES ENSEIGNANTS ET DE BREAX DE LA RECHERCHE MARS 2011 DCE LOT 01 - CHAFFAGE Plus en détail Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO
Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO Le présent marché a pour objet la réhabilitation électrique. Une précédente consultation inclus les travaux peintures Plus en détail Armoire de commande «ARGAUSS EVOLUTION» version automatique
CARACTERISTIQUES GENERALES L'armoire "Argauss Evolution" est dans un coffret métallique et est installée à bord de la machine. L'armoire est composée des éléments suivants : Dispositif électronique "Argauss Plus en détail Module Harmony SOMMAIRE
sd 201 1 NOTICE D'INSTALLATION ET D'EMPLOI Module Harmony SOMMAIRE page Présentation ------------------------------------------------ 3 Caractéristiques techniques ------------------------------ 3 Descriptif Plus en détail 1. CONTRAT DE MAINTENANCE
1. CONTRAT DE MAINTENANCE 1.1. Groupe électrogène Nr de contrat : Date d entrée en vigueur : Le présent contrat est conclu entre : AGENT SDMO SUD BE Contact : Téléphone Télécopie : Email : Lieu d installation Plus en détail L automate programmable industriel A.P.I
L automate programmable industriel A.P.I Introduction : Dans les chapitres précédents, nous avons vu des schémas de commande parfois très compliqués: c est de la logique câblée. Avantages: Coût économique Plus en détail Z.A. Pérache 63114 COUDES (+33) 04 73 96 92 22 (+33) 04 73 96 92 14 com@arvel.fr. Centrale SD20. Centrale à saumure Type SD20.
Centrale à saumure Type Page 1 Les centrales de fabrication de saumure type SD sont des machines destinées au ravitaillement en saumure N.A. C.L. de saleuses à bouillie de sel. 1) Caractéristiques générales Plus en détail Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles 405 61/62
Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles 405 61/62 R Présentation Tableau de type 4 secteur 1 boucle Réf. : 405 61 Tableau de type 4 secteur 2 boucles Réf. : 405 62 Contenu de Plus en détail INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE Page 1
INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE Une installation électrique est constituée par l ensemble des circuits qui sont associés en vue de l utilisation de l énergie électrique. L installation électrique d Plus en détail Module Thermique MT 2000 CAHIER TECHNIQUE. LIB 0003 UF - 1ère édition - 09/99
Module Thermique MT 2000 LIB 000 UF - 1ère édition - 09/99 CAHIER TECHNIQUE SOMMAIRE 1 PRESENTATION - DESCRIPTION 1.1 Présentation... pag. 1.2 Description générale... pag. 1. Raccordements à l installation... Plus en détail Couverture de la halle à VIC EN BIGORRE (65)
Atelier Etudes Charpentes 5, rue Marcel LAMARQUE 65600 SEMEAC Tél. : 05.62.37.19.13 Fax : 05.62.53.16.81 e.mail : aecexpertises65@aol.com Couverture de la halle à VIC EN BIGORRE (65) C.C.T.P. LOT 04 : Plus en détail C.C.T.P./ PRO LOT N 15 APPAREIL ELEVATEUR
REHABILITATION DU BATIMENT 33 SITE DE LA GAILLARDE VILLE DE MONTPELLIER C.C.T.P./ PRO LOT N 15 APPAREIL ELEVATEUR ZAC de Tournezy 23 rue Nelson Mandela 34070 Montpellier Tél. 04.99.52.81.40 Fax. 04.99.52.81.49 Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Pôle de Coordination Avenue Borgnis Desbordes 56000 VANNES Tél. 02.97.40.22.86 Fax. 02.97.40.22.87 Dossier n V2001515 Rénovation complète d'une maison 32 rue d'ambon 56750 DAMGAN CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) SÉCURISATION DE DEUX BÂTIMENTS A USAGE SPORTIF: COSEC - CHEMIN SOUS LE FORT SALLE MARCEL RAMILLIER RUE ANDRE GELAS Marché n 14.025T LOT 2 : DISPOSITIF Plus en détail 1 COURANTS FORTS 1.1 INSTALLATION DE CHANTIER TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER 1.2 ORIGINE DES INSTALLATIONS
Folio n : 1 1 COURANTS FORTS 1.1 INSTALLATION DE CHANTIER Coffret d'étage et cablage depuis armoire de chantier Ens 2,00 Dépose de l'installation en fin de chantier Ens Ligne téléphonique Ens Vérification Plus en détail CCTP. Renseignements généraux d ordre Technique. Maître d Ouvrage : Mairie de Guipavas. Mairie de Guipavas Services Techniques
V I L L E D E G U I P A V A S SERVICES TECHNIQUES LOT : 3 ELECTRICITE CCTP Renseignements généraux d ordre Technique Maître d Ouvrage : Mairie de Guipavas Mairie de Guipavas Services Techniques Monsieur Plus en détail Directives d installation des Chauffe-Air d adjonction électriques montés dans les plénums
Directives d installation des Chauffe-Air d adjonction électriques montés dans les plénums Août 2008 VERSION 4 CES INSTRUCTIONS D INSTALLATIONS COUVRENT: MODÈLES T-4 à T-30 (4Kw à 30 Kw) NOTES GÉNÉRALES Plus en détail C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE
COLLEGE LIGNE DES BAMBOUS 37 Rue Félix Baillif BP 13 97432 Saint-Pierre Tél : 02 62 55 19 30 Fax : 02 62 55 19 40 Adresse électronique : gestion.9741346v@ac-reunion.fr ------------------- DOSSIER DE CONSULTATION Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Objet de la consultation : GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LES VERIFICATIONS PERIODIQUES DES EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TRIEVES Plus en détail DCE Mai 2012 CCTP/DPF. Lot 09b) : ISOLATION
Maître d ouvrage COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT CONSTRUCTION D UN POLE MEDICAL ET SOCIAL A ROUGEMONT DCE Mai 2012 CCTP/DPF Lot 09b) : ISOLATION SOMMAIRE A. GENERALITES Page 2 1. PRESENTATION Plus en détail Fascicule de Travaux Pratiques
Ministère de l'enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie Université de Sousse Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse Fascicule de Travaux Plus en détail CRECHE INTERCOMMUNALE «LES P TITS BOUTS» *** TRAVAUX EXTERIEURS DE REFECTION DU SOL DE LA COUR
DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES CRECHE INTERCOMMUNALE «LES P TITS BOUTS» *** TRAVAUX EXTERIEURS DE REFECTION DU SOL DE LA COUR CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) Maître d Ouvrage : Communauté Plus en détail MISE EN SERVICE D UN EQUIPEMENT Pourquoi effectuer la mise en service d un équipement.
MISE EN SERVICE D UN EQUIPEMENT Pourquoi effectuer la mise en service d un équipement. 1.1. Vérifications à effectuer avant toute mise en service La mise en service est une opération obligatoire imposée Plus en détail VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE
Département du Rhône (69) VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE CENTRE DE LOISIRS 1 RUE DES BLEUETS Ville Plus en détail RENOVATION DE LOCAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES. Cahier des charges techniques Rénovation de locaux Services techniques - Page 1
RENOVATION DE LOCAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Cahier des charges techniques Rénovation de locaux Services techniques - Page 1 SOMMAIRE 1 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS P. 3 1.1 DEFINITION Plus en détail Exclusivité de votre concessionnaire Caterpillar CONCEPTS. d énergie
Exclusivité de votre concessionnaire Caterpillar CONCEPTS d énergie P R O D U C T I O N É L E C T R I Q U E L énergie à Télécommunications Secteur Habitations Collectivités locales votre service Agriculture Plus en détail Commune d ORGELET Construction d une Maison de Santé pluridisciplinaire 39270 ORGELET. Lot n 13 FORAGES SONDES GEOTHERMIQUES. C.C.T.P et D.Q.
Commune d ORGELET Construction d une Maison de Santé pluridisciplinaire 39270 ORGELET Maître d'oeuvre : D. BEURET & V. RATEL 2, Rue des Rochettes 39000 LONS LE SAUNIER Lot n 13 FORAGES SONDES GEOTHERMIQUES Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières. Lot : CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Cahier des Clauses Techniques Particulières Lot : CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION Objet du marché : REMPLACEMENT DU GROUPE FROID LABO II INRA SITE DE THEIX 63122 Saint-Genès Plus en détail Contrôleur d étanchéité VDK 200 A S02
Contrôleur d étanchéité 8.11 1 6 Technique Le système est un contrôleur d étanchéité compact conçu pour les vannes d arrêt automatiques: - L appareil fonctionne indépendamment de la pression d alimentation Plus en détail MARCHÉ PUBLIC À PROCÉDURE ADAPTÉE. Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
MARCHÉ PUBLIC À PROCÉDURE ADAPTÉE N 2015 07 Ville de Bergues Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Pouvoir adjudicateur Ville de Bergues, Hôtel de ville - Place de la République 59380 Plus en détail SERVICES DE TELECOMMUNICATION INTERNET
SERVICES DE TELECOMMUNICATION INTERNET CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) CCTP N : 07-06 du 10 mai 2007 Etabli en application du Code des Marchés Publics et relatif au service de connexion Plus en détail Entretien et maintenance des installations techniques Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura
Entretien et maintenance des installations techniques Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura Prestations Alarme intrusionalarme incendie et contrôle d accès Sommaire 1 OBJET ET ETENDUE... 02 1.1. Plus en détail AMÉNAGEMENT DE BUREAUX AU 1 ETAGE, AMENAGEMENT D'ARCHIVES AU SS ET REFECTION DES FACADES DU SIEGE SOCIAL CCAF
1408 AMÉNAGEMENT DE BUREAUX AU 1 ETAGE, AMENAGEMENT D'ARCHIVES AU SS ET REFECTION DES FACADES DU SIEGE SOCIAL CCAF 14 rue de Lesquerde 66 220 SAINT PAUL DE FENOUILLET Maître d'ouvrage Architecte COMMUNAUTÉ Plus en détail Coffrets électriques COFFRETS ÉLECTRIQUES. Commande de filtration Piscine Publique Chauffage Régulation de niveau Couverture automatique. procopi.
Commande de filtration Piscine Publique Chauffage Régulation de niveau Couverture automatique X-Light Swimline Coffret Piscine Publique SR-Light COFFRETS ÉLECTRIQUES Tous nos coffrets de protection et Plus en détail MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Béziers 2 rue Valentin Haüy BP 740 34525 BEZIERS Libellé de la consultation* : CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS SITE IFSI (objet du Plus en détail Vitesse variable ADDUCTION D EAU SURPRESSION
Vitesse variable Aquontroller 304 Variateur de fréquence pour moteurs monophasés jusqu à 1,5 kw L Hydrovar : principe de fonctionnement 306 Série HV 2.015-4.110 307 Variateurs de fréquence HYDROVAR pour Plus en détail OBJET DU MARCHE : MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE DES ASCENSEURS DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES
C.C.A.S. OBJET DU MARCHE : MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE DES ASCENSEURS DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) MARCHE DE TRAVAUX MODE DE PASSATION Plus en détail Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 Plus en détail Tableaux d alarme sonores
Tableaux d alarme sonores Type T4 CT 1 boucle NiMh Réf. : 320 020 Type T4 CT 2 boucles Réf. : 320 019 FEU BOUCLE 1 FEU TEST BOUCLE 2 DEFAUT BATTERIE SOUS TENSION SECTEUR ABSENT Contenu de l emballage - Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière Plus en détail Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles 405 61/62
Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles 405 61/62 R Présentation Tableau de type 4 secteur 1 boucle Réf. : 405 61 Tableau de type 4 secteur 2 boucles Réf. : 405 62 Contenu de Plus en détail Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.
Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 Plus en détail Marché de fournitures et services. Transfert d un bâtiment préfabriqué situé dans le groupe scolaire NICE FLORE 1.1.1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1.1.1 MAPA transfert préfa - CCTP MAITRE DE L OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DIRECTION Plus en détail Bepac eau chaude sanitaire à capteur sol. Bepac. Ecs 300LT CAPTEUR SoL
Ecs 300LT CAPTEUR SoL 1 Pose du Capteur Manuel d installation et utilisation Le capteur se pose à 80 cm de profondeur, il doit être installé dans le sol et sera recouvert de terre.(tolérance du terrassement Plus en détail Commune de Brignoles. Service des Travaux neufs
Commune de Brignoles Service des Travaux neufs MARCHE A PROCEDURE ADAPTE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 14/10/2011 1 SOMMAIRE 1 GENERALITES... 3 1.1 OBJET DU MARCHE... 3 1.2 INTERVENANTS... Plus en détail Travaux de régénération du forage F3 de Thourotte 01051X0168. C.C.T.P (Cahier des Clauses Techniques Particulières)
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE MARCHE DE TRAVAUX Travaux de régénération du forage F3 de Thourotte 01051X0168 C.C.T.P (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Maître d ouvrage : SIVOM des villes de Thourotte Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville de Noisy-le-Sec Direction des Finances et le la Commande Publique Service des Marchés Publics Place du Maréchal Foch 93134 NOISY-LE-SEC Cedex Tél: 01 49 42 66 00 INSTALLATION Plus en détail Type moteur Type alternateur Type de Capot CARACTERISTIQUES GENERALES
Type moteur Type alternateur Type de Capot 4045HFS86 LSA 43.2 L8 M3129 DESCRIPTIF Moteur Stage 3A Alternateur Leroy-Somer AREP (TS26-S004) Disjoncteur tétrapolaire Bornier de raccordement type loueur Châssis Plus en détail DGPS-90. 1 / Description générale du groupe
Dimenssions L : 2775 mm H : 1690 mm W: 1100 mm H Poids: 1670 Kg W L Hz 50 Hz V 400/230 V Refroidissement par eau Diesel Image orientative 1500 r.p.m Insonorisé Certificat de Conformité CE 1 / Description Plus en détail GMP Standard GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION. Groupe de Maintien de Pression GMP Standard GMP Eau-surchauffée Vacuopress Maxipress - Minipress
GMP Standard GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION Groupe de Maintien de Pression GMP Standard GMP Eau-surchauffée Vacuopress Maxipress - Minipress LES AVANTAGES La directive européenne des équipements sous pression Plus en détail AMENAGEMENT DU BATIMENT H1 - LE M.I.N AVIGNON
AMENAGEMENT DU BATIMENT H1 - LE M.I.N AVIGNON MAITRE D'OUVRAGE SMINA 135 avenue Pierre SEMARD 84000 AVIGNON Lot n 14 ELECTRICITE DPGF MAITRE D'OEUVRE : Monsieur J. F. QUELDERIE 5 rue Nicolas Lescuyer 84000 Plus en détail NOTICE DE MISE EN SERVICE
NOTICE DE MISE EN SERVICE Dispositif de Surpression à Variation, pompe de 2,2kW 1. GENERALITES Avant de procéder à l installation, lire attentivement cette notice de mise en service. CONTROLE PRELIMINAIRE Plus en détail Mode d emploi. Système de chauffe-eau et traitement d eau. contaminée D 25 L. Im Geer 20, D - 46419 Isselburg. contaminée D 25 L. Numéro de type : 452
Système de chauffe-eau et traitement d'eau contaminée D 25 L Fabricant: Désignation: deconta GmbH Im Geer 20, D - 46419 Isselburg Système de chauffe-eau et traitement d eau contaminée D 25 L Numéro de Plus en détail Batteries COSYS PFC automatique. Notice d utilisation
Batteries COSYS PFC automatique Notice d utilisation F F Sommaire CONDITIONS DE GARANTIE 3 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET D UTILISATION 4 DESCRIPTION DU SYSTÈME 5 Généralités 5 Fonction 5 Construction Plus en détail Travaux d amélioration du Foyer Honoré Daumier Chemin Bescherelle 95760 Valmondois. C.C.T.P
C.C.T.P Lot n 05 : PEINTURE/REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES/RAVALEMENT DE FACADE Travaux d amélioration du Foyer Honoré Daumier Chemin Bescherelle 95760 Valmondois. n 1-10 SOMMAIRE 1. CONSISTANCE DES TRAVAUX Plus en détail NOTRE ENERGIE À VOTRE SERVICE!
NOTRE ENERGIE À VOTRE SERVICE! Location dron maroc C est faire le choi de l eigence, la qualité et la fiabilité DRON Maroc, ce sont des années de savoir-faire et d epérience, renforcées par une connaissance Plus en détail FICHE N 12 La diffusion d une trame de mémoire technique
FICHE N 12 La diffusion d une trame de mémoire technique OBJECTIF L objectif est de conduire et guider les entreprises dans l élaboration de leur réponse à la consultation, de manière à faciliter ultérieurement Plus en détail Communauté de communes du Grand Chambord Réhabilitation d un logement sis 1bis Rue des Tuileries 41230 COURMEMIN
. Réhabilitation d un logement sis 1bis Rue des Tuileries 41230 COURMEMIN Lot 05 Electricité VMC Chauffage MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Agence de Blois (Siège social) Agence de Romorantin Plus en détail Centrale de communication
5 363 Centrale de communication OZW111 Centrale de communication pour le relevé, la commande et la surveillance d'une installation équipée de compteurs et de régulateurs raccordés au M-Bus. Domaines d'application Plus en détail ÉLECTRICIEN CHEF DE CHANTIER
Directive Formation continue professionnelle ÉLECTRICIEN CHEF DE CHANTIER Edition 2013 260-F Editeur : USIE 2 Edition 2013 2013330WL Table des matières 1 Objectifs 5 2 Matières de la formation 6 2.1 Courant Plus en détail Commande électrique TYPE MR41E Système breveté
Commande électrique TYPE MR41E Système breveté Certification ISO 9001 Applications La commande électrique MR41E est destinée à la motorisation de sectionneurs et interrupteurs, en intérieur ou en extérieur, Plus en détail Nom Société 678-1002 WORMHOUT - Groupe Scolaire Roger Salengro Adresse 2 Code Postal - Ville Pays. LOT 09 Electricité Courant Fort et Faible
Nom Société 678-1002 Adresse 1 WORMHOT - Groupe Scolaire Roger Salengro Adresse 2 Code Postal - Ville Pays Code Désignation nité Quantité P.. P.T. CORANT FORT 1 GÉNÉRALITÉS 1.1 Objet de la consultation Plus en détail Information technique RLGB: REGULATION RIDEAU D AIR AVEC BATTERIE EAU CHAUDE
RLGB: REGULATION RIDEAU D AIR AVEC BATTERIE EAU CHAUDE Cette régulation est livrée séparément et est destinée à être montée à l intérieur du rideau d air (à l extérieur pour les AIRAp l installation doit Plus en détail Petit guide pratique de dépannage du système d alerte centralisée (modèles de 1980 à 1988)
Petit guide pratique de dépannage du système d alerte centralisée (modèles de 1980 à 1988) Le système d alerte centralisée de la 928 est destiné a présenter au conducteur toute anomalie de fonctionnement Plus en détail Blocs autonomes d alarme sonore manuels BAAS type Ma, MaMe, BAAS + DL type Ma + DL, MaME + DL 405 40/41/42/43
Blocs autonomes d alarme sonore manuels BAAS type Ma, MaMe, BAAS + DL type Ma + DL, MaME + DL 405 40/41/42/43 R Présentation BAAS Types Ma, MaMe Réf. : 405 40/42 BAAS + DL Types Ma + DL, MaMe + DL Réf. Plus en détail SOLUTIONS POUR BÂTIMENTS DE SANTÉ
SOLUTIONS POUR BÂTIMENTS DE SANTÉ la solution électrique maîtrisée ISO 9001:2008 Armoire IT MEDICAL L ARMOIRE IT MEDICAL est conçue pour alimenter les locaux à usage médical, plus particulièrement les Plus en détail THERMOSTAT ELECTRONIQUE PROGRAMMABLE
Guide d utilisation THERMOSTAT EECTROIQUE PROGRAMMABE Ref. 743012 1/ DESCRIPTIO Thermostat : (1) Bouton de réglage + (2) Bouton de réglage - (3) Boutons directionnelles gauche / droite (4) Bouton OK (5) Plus en détail récupéo-master Gestionnaire d eau de pluie pour applications collectives 50 Hz PLAGES D UTILISATION
PLAGES D UTILISATION Débit max. : 16 m 3 /h HMT max. : Pression de service Master L : 58 m max. 8 bar Pression de service Master XL : max. 10 bar Hauteur d aspiration max. : 8 m* Température d eau max. Plus en détail CATALOGUE GROUPES ÉLECTROGÈNES
CATALOGUE GROUPES ÉLECTROGÈNES SOMMAIRE GROUPES DIESEL AUTOMATIQUES GESAN GAMME DE PUISSANCE Groupes Électrogènes type ENERGY Groupes Électrogènes type INDUSTRIEL Groupes Électrogènes HAUTE PUISSANCE Tours Plus en détail Données du Groupe électrogène
D10 (HAUTE VITESSE) REFROIDI PAR EAU TRIPHASÉ 60 HZ NON CONFORME EPA DIESEL Données du Groupe électrogène SERVICE CONTINU SECOURS Puissance kva 110 121 Puissance kw 88 97 Régime de fonctionnement r.p.m. Plus en détail FOURNITURE ET POSE DE DEUX ESCALIERS EXTERIEURS EN ACIER SALLE DE SPORTS PENNY BROOKES
Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. N Cys FOURNITURE ET POSE DE DEUX ESCALIERS EXTERIEURS EN ACIER SALLE DE SPORTS Plus en détail Travaux du 1 er étage de l agence LOGEHAB
Travaux du 1 er étage de l agence LOGEHAB 18 Rue BLATIN 63000 - CLERMONT-FERRAND MAITRE D OUVRAGE MAITRE D OEUVRE LOGEHAB LOGEHAB Patrimoine CLERMONT-FERRAND 18 rue BLATIN 18 rue BLATIN 63000 CLERMONT-FERRAND Plus en détail COMMUNE DE MILLANÇAY «EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE ET BUREAUX» Rue des hauts châteaux 41200 MILLANÇAY SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE
COMMUNE DE MILLANÇAY «EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE ET BUREAUX» Rue des hauts châteaux 41200 MILLANÇAY Lot n 07 - Chauffage MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU
LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs Plus en détail FTE n 109 104 A 02/08/04 Page 1 sur 12
france AIR ventilation> contrôleur sorbonne industrie Contrôleur Sorbonne FTE 109 104 A 02/08/04 france AIR FTE n 109 104 A 02/08/04 Page 1 sur 12 bien de la dernière version à l adresse www.france-air.com Plus en détail COMMUNE D EPERLECQUES. Cahier des Clauses Techniques Particulières
COMMUNE D EPERLECQUES Entretien et rénovation du parc d Eclairage Public - Location, pose et dépose des motifs d illuminations des fêtes de fin d année Cahier des Clauses Techniques Particulières Maître Plus en détail Servomoteurs électriques
4 506 Servomoteurs électriques pour vannes à course rotative, angle de rotation 90 tension d'alimentation 230 V~ tension d'alimentation 230 V~ tension d'alimentation 24 V~ Signal de positionnement 3 points Plus en détail Guide produits de contrôle et de télégestion ATU, APP, FGC, FMC & AquaView
Guide produits de contrôle et de télégestion ATU, APP, FGC, FMC & AquaView motralec 4 rue Lavoisier. ZA Lavoisier. 95223 HERBLAY CEDEX Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48 Demande de prix / e-mail Plus en détail ST-Box LA SOLUTION SPLIT PARFAITE
ST-Box LA SOLUTION SPLIT PARFAITE ST-Box 300 ST-Box 200 ST-Box 300 ST 551 Bain-Marie ST-Box 300 ST 521 Unité de commande ST-Box 200 ST 960 LED Unité de commande ST 58 Répétiteur ST 181 Unité de commande Plus en détail BREVET D ETUDE PROFESSIONNEL
BREVET D ETUDE PROFESSIONNEL Electro Installateur Epreuve EP2 : REALISATION page 1/8 Dossier commun 1 ère situation d évaluation avril-mai 2003 session 2004 SOMMAIRE 1 Dossier commun pages 1 à 8 Mise en Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back