Source: http://docplayer.it/13460971-Impianti-di-protezione-da-scariche-atmosferiche-e-sovratensioni.html
Timestamp: 2018-05-22 12:12:57+00:00
Document Index: 81686564

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 1', 'arte 2', 'art. 1', 'art. 38', 'art. 38', 'art. 39', 'art. 38', 'art. 4', 'art. 6', 'art. 4']

IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE E SOVRATENSIONI - PDF
IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE E SOVRATENSIONI
Download "IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE E SOVRATENSIONI"
1 IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE E SOVRATENSIONI Sistema di alimentazione: Norme di riferimento: o Norma CEI 81-1 Protezione delle strutture contro i fulmini ; o Norma CEI 81-4 e variante V1 Protezione delle strutture contro i fulmini - Valutazione del rischio dovuto al fulmine ; o Norma CEI 81-3 Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d Italia, in ordine alfabetico ; o Guida CEI 81-8 Guida d applicazione all utilizzo di limitatori di sugli impianti elettrici di bassa tensione ; o Norma CEI EN (CEI 81-5) Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC) Parte 1: Prescrizioni per i componenti di connessione ; o Norma CEI EN (CEI 81-6) Protezione delle strutture contro i fulmini - Linee di telecomunicazione Parte 1: Installazioni in fibra ottica ; o Norma CEI EN (CEI 81-6) Protezione delle strutture contro i fulmini - Linee di telecomunicazione Parte 2: Linee in conduttori metallici ; Principali disposizioni legislative: o DPR 547/55 Norme di prevenzione infortuni sul lavoro ; o DPR 689/59 Determinazione delle aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ; o DM 16/02/82 "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi"; o Legge 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti"; o D.P.R. 447/91 "Regolamento di attuazione della legge 46/90"; o D.P.R. 392/94 "Regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza"; o D.P.R. 558/99 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici"; Direttive applicabili:
2 Installazione: o Se l'impianto viene realizzato in un edificio adibito ad uso civile o in una struttura scolastica di ogni ordine e grado, occorre un'impresa abilitata alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 1b) della legge 46/90 e iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane. o Se l'impianto viene realizzato in un edificio non adibito ad uso civile (attività produttive, commercio, terziario ed altri usi) non occorre una particolare abilitazione per l'installazione dell'impianto. Dichiarazione di conformità: o La dichiarazione di conformità in base alla legge 46/90 viene richiesta solo se l'impianto viene realizzato in un edificio adibito ad uso civile (dove per civile si intendono le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili) o in una struttura scolastica di ogni ordine e grado; o La dichiarazione di conformità viene anche richiesta in alcuni casi nei luoghi di lavoro (non uso civile) per ottemperare agli obblighi del DPR 462/01. Tale dichiarazione, non potendo essere in base alla legge 46/90) diventa una dichiarazione di esecuzione alla regola dell arte riferita alla legge 186/68. I luoghi oggetto del decreto 462 sono quelli che si riferiscono agli articoli 38 e 39 del DPR 547/55: Edifici e impianti in cui si svolgono attività comprese nelle tabelle A o B del DM 689/59 (art. 38 a) del DPR 547/55) oppure camini industriali che, in relazione all ubicazione e all altezza, possano costituire un pericolo (art. 38 b) del DPR 547/55); Strutture metalliche all aperto di notevoli dimensioni come ponteggi, gru, recipienti, serbatoi, i quali devono essere elettricamente collegati a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche (art. 39 del DPR 547/55); Nel caso in cui, dall'analisi del rischio di fulminazione delle strutture previste dall'art. 38 comma a) e b) DPR 547/55, risulti che la struttura è autoprotetta, e pertanto non sia stato realizzato un impianto di captazione, non potrà esistere di conseguenza alcuna dichiarazione di conformità. In tal caso, il datore di lavoro si limiterà a conservare ed esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la relazione tecnica da cui risulti la condizione di "struttura autoprotetta";
3 Necessità di progetto: o Il progetto di un impianto di protezione da scariche atmosferiche, in base all art. 4d) del DPR 447/91, va eseguito in questi due casi: Edificio ad uso civile o scuola se di volume superiore ai 200 m 3 e di altezza superiore ai 5 m; Edificio ad uso civile o scuola se di volume superiore ai 200 m 3 e comprendente luoghi con pericolo di esplosione, oppure luoghi a maggior rischio in caso di incendio, oppure locali adibiti ad uso medico, indipendentemente dall altezza dell edificio; Note sul locale: Definizioni e interpretazioni: o Fulmine: Scarica elettrica di origine atmosferica tra nuvola e suolo, consistente in uno o più colpi; o Fulminazione diretta: Un fulmine che colpisce direttamente la struttura o il suo LPS; o Fulminazione indiretta: Un fulmine che colpisce la terra in prossimità della struttura o degli impianti che entrano in essa; o Corrente di fulmine: Corrente che circola nel punto di impatto; o Energia specifica: Energia dissipata dalla corrente di fulmine in una resistenza unitaria. È l integrale del quadrato della corrente di fulmine per la durata del fulmine; o Strutture ordinarie: Termine che comprende edifici e costruzioni per i comuni impieghi civili, agricoli, produttivi, commerciali ed istituzionali; o Struttura da proteggere: Struttura per cui è richiesta la protezione contro il fulmine con un LPS; o Volume protetto: Spazio che si assume non possa essere direttamente raggiunto dal fulmine; o Sistema di protezione contro i fulmini (LPS): L intero sistema usato per proteggere una struttura contro gli effetti del fulmine. Esso è costituito da impianti di protezione sia esterni che interni. In casi particolari un LPS può essere costituito soltanto da un LPS esterno o da un LPS interno; o Impianto di protezione esterno (LPS esterno): Impianto di protezione formato da captatori, calate e dispersore; o Impianto di protezione interno (LPS interno): Tutte le misure di protezione atte a ridurre gli effetti elettromagnetici della corrente di fulmine entro la struttura da proteggere; o Collegamento equipotenziale: Quella parte di un LPS interno che riduce le differenze di potenziale provocate dalla corrente di fulmine; o Organi di captazione (captatori): Quella parte di un LPS esterno atta ad intercettare i fulmini;
4 o Organi di discesa (calate): Quella parte di un LPS esterno atta alla conduzione della corrente di fulmine dai captatori al dispersore; o Anello di interconnessione: Conduttore che forma un anello intorno alla struttura e che interconnette le calate per favorire un equa ripartizione della corrente di fulmine fra esse; o Organi di dispersione (dispersore): Quella parte di un LPS esterno atta alla conduzione e alla dispersione a terra della corrente di fulmine; o Elemento del dispersore: Una parte o un insieme di parti del dispersore che procura un contatto elettrico diretto con il terreno per disperdere la corrente di fulmine; o Componenti naturali dell LPS: Un componente non installato appositamente per la protezione contro il fulmine, che può essere usato in aggiunta all LPS o che può svolgere la funzione di una o più parti dell LPS. Alcuni esempi dell uso di questo termine sono il captatore naturale, la calata naturale e l elemento del dispersore naturale; o Corpi metallici interni: Corpi metallici di notevole dimensione lineare, interni alla struttura da proteggere, che possono entrare a far parte del percorso della corrente di fulmine, come ad esempio: tubazioni, scale, guide di ascensori, guaine metalliche dei cavi, canalizzazioni di ventilazione, riscaldamento e condizionamento e ferri di armatura elettricamente continui; o Corpi metallici esterni: Corpi metallici di notevole dimensione lineare che penetrano nella struttura da proteggere, come ad esempio: tubazioni, schermi di cavi, canalizzazioni, ecc. e che possono trasportare una parte della corrente di fulmine; o Impianti interni: Impianti elettrici di energia, di segnale e di telecomunicazioni, interni alla struttura da proteggere; o Impianti interni sensibili: Impianti interni suscettibili alle ; o Impianti interni essenziali: Impianti interni il cui mancato funzionamento provoca il tipo di danno considerato; o Impianti esterni: Impianti elettrici di energia, di segnale e di telecomunicazioni entranti nella struttura da proteggere; o Collettore equipotenziale: Un collettore mediante il quale i corpi metallici e gli impianti possono essere connessi ad un LPS; o Ferri di armatura elettricamente continui: Ferri di armatura di una struttura in cemento armato che sono considerati elettricamente continui; o Scarica pericolosa: Scarica elettrica, generata dalla corrente di fulmine, che può provocare danno, all interno di una struttura da proteggere; o Limitatore di sovratensione (SPD): Un dispositivo progettato per limitare le tra due parti, come ad esempio uno spinterometro, un varistore, un dispositivo a semiconduttore, etc.;
5 o LPS esterno isolato: Un LPS i cui captatori e le cui calate sono posti in modo tale che il percorso della corrente di fulmine non viene in contatto con la struttura da proteggere; o LPS esterno non isolato: Un LPS i cui captatori e le cui calate sono posti in modo tale che il percorso della corrente di fulmine può venire in contatto con la struttura da proteggere; o Frequenza di fulminazione diretta (Nd): Numero medio annuo previsto di fulminazioni dirette sulla struttura; o Frequenza di fulminazione indiretta (Ni): Numero medio annuo previsto di fulminazioni indirette che interessano la struttura; o Frequenza di fulminazione sulla struttura (N): Numero medio annuo previsto di fulminazioni dirette ed indirette; o Frequenza tollerabile di fulminazione (Na): Numero medio annuo massimo tollerabile di fulminazioni dirette che possono provocare danno alla struttura; o Probabilità di danno (P): Probabilità che un fulmine provochi danno alla struttura; o Frequenza di danno (F): Numero medio annuo di fulminazioni che provocano danno alla struttura. Può riferirsi a fulminazioni dirette o indirette; o Frequenza tollerabile di danno alla struttura: Valore massimo della frequenza prevista di danno che può essere tollerato dalla struttura; o Rischio dovuto al fulmine (R): Perdita annua prevista (di persone o cose) in una struttura provocata dal fulmine; o Efficienza di un LPS (E): Il rapporto tra il numero medio annuo di fulminazioni dirette che non possono provocare danno alla struttura protetta da un LPS e il numero medio annuo di fulminazioni dirette sulla struttura; o SPD di Classe di Prova I: SPD provato con la corrente nominale di scarica In (valore di picco della corrente che circola nell SPD e che ha una forma d onda 8/20 µs) e con la corrente ad impulso I imp (valore di picco della corrente che circola nell SPD); o SPD di Classe di Prova II: SPD provato con la corrente nominale di scarica In (valore di picco della corrente che circola nell SPD e che ha una forma d onda 8/20 µs) e con la massima corrente di scarica I max (valore di picco della massima corrente che può circolare nell SPD senza danneggiarlo e che ha una forma d onda 8/20 µs); o SPD di Classe di Prova III: SPD provato con il generatore combinato (Generatore che eroga una tensione a vuoto con forma d onda 1,2/50 µs e una corrente di corto circuito con forma d onda 8/20 µs; Classificazione dei locali:
Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica. Che cosa cambia con la Guida CEI 81-27 e la II edizione delle Norme CEI EN 62305
Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica Che cosa cambia con la Guida CEI 81-27 e la II edizione delle Norme CEI EN 62305 La protezione contro le sovratensioni negli impianti elettrici
GOSTOLI PIERPAOLO Ristrutturazione e riattivazione opere idrauliche del Mulino Vecchio Verifica protezione scariche atmosferiche INDICE
INDICE 1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO... 2 2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO... 2 3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE... 2 4. DATI INIZIALI... 2 4.1 Densità annua di fulmini a terra... 2 4.2 Dati
CORSO BASE IMPIANTI ELETTRICI MODULO 5 SCARICHE ATMOSFERICHE Vesione 3.0 / 2010 1 In questa sede non viene discussa la complessa progettazione degli impianti parafulmine (LPS), vengono solo date delle
CORSO PER RSPP MODULO B. Rischi da scariche atmosferiche. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1
CORSO PER RSPP MODULO B Rischi da scariche atmosferiche Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1 Testo Unico D. Lgs.. 81/08 Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
RELAZIONE TECNICA. Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio scelta delle misure di protezione
RELAZIONE TECNICA Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio scelta delle misure di protezione Dati del progettista: Arch. Paolo Santoro Committente: Autorità Portuale di Salerno Committente:
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO 2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE Protezione contro i fulmini - Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione 1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO Questa sezione del documento contiene: -
9.4 Aggiornamento delle misure di protezione contro i fulmini e le sovratensioni per impianti di depurazione
9.4 Aggiornamento delle misure di protezione contro i fulmini e le sovratensioni per impianti di depurazione Le risorse di acqua potabile, in continua diminuzione, richiedono un trattamento più efficiente
FULMINI, PARAFULMINI, SCARICATORI IL PUNTO NORMATIVO SULLA NORMA EN 62305 (CEI 81-10)
Albo Veneto degli Installatori Elettrici Qualificati FULMINI, PARAFULMINI, SCARICATORI IL PUNTO NORMATIVO SULLA NORMA EN 62305 (CEI 81-10) Relatore: Ing. Roberto Rinaldi RINGRAZIAMEN TO Alcune diapositive
RELAZIONE TECNICA Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio scelta delle misure di protezione Dati del progettista / installatore: Ragione sociale: Studio Frasnelli Indirizzo: via L. Negrelli
REGIONE CAMPANIA Il D.Lgs. 81/08 e la vigilanza negli ambienti di lavoro Impianti di Protezione dalle scariche atmosferiche Ing. Elvio Vitale Napoli Febbraio 2010 1 Impianti di Protezione contro i fulmini
SOMMARIO 1. VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE 3 2. TABELLE DI PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI E I CORTO CIRCUITI 9 3. ELENCO CARICHI ELETTRICI 10
E10024 902-00-X DCE-DOC CALCOLO 1 di 15 SOMMARIO 1. VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE 3 2. TABELLE DI PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI E I CORTO CIRCUITI 9 3. ELENCO CARICHI ELETTRICI 10 4. VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE
Settembre 2013 Pagina 1 di 12 RELAZIONE TECNICA Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione Dati del progettista: Ragione sociale: EXE Srl Indirizzo: Via Curie,
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (Adempimenti ai sensi dell art. 6, L. 05.03.1990 n. 46, e dell art. 4, D.P.R. 06.12.1991 n.
ALLEGATO 7 BIS ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA INIZIO ATTIVITA DICHIARAZIONE PER ADEMPIMENTI LEGGE N. 46/90 ALLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA DEL COMUNE DI SAN MARTI DI VENEZZE (RO)
Impianti elettrici DM 37/08
Impianti elettrici DM 37/08 Requisiti fondamentali di sicurezza Obblighi normativi 1 Impianti elettrici nei condomini ALCUNE CONSIDERAZIONI Servizi condominiali U1 U2 U3 U4 Un guasto elettrico che si verifica
IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE PER 12 ALLOGGI E 12 BOX VIA GORIZIA - LECCO (LC) -
Via Capolino, 29-23900 LECCO (LC) TEL. 0341/255032 FAX 0341/255591 Reg.Impr. LC-1997-12062 - P.IVA 02296990134 Lecco, 3 luglio 2009 ALER Azienda Lombarda Per L Edilizia Residenziale Via Caduti Lecchesi
VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE
Istituto Comprensivo Via Merope - Via Merope 24-00133 Roma Via Merope 24-00133 Roma (Rm) Tel.: 06/2011102 - Fax: 06/2011102 Internet: www.138basile.it - E-Mail: rmic8fc003@istruzione.it VALUTAZIONE DEL
PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE PERCHE IL FULMINE?
PERCHE IL FULMINE? TENSIONE DI PASSO NORMA CEI 81 10/2 PER VERIFICARE SE UNA STRUTTURA DEVE ESSERE PROTETTA CONTRO GLI EFFETTI DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE È NECESSARIO PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
RELAZIONE TECNICA. Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio scelta delle misure di protezione. Dati del progettista:
RELAZIONE TECNICA Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio scelta delle misure di protezione Dati del progettista: Ragione sociale: Indirizzo: Città: CAP: Provincia: CT Albo professionale: Numero
RELAZIONE TECNICA. Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio scelta delle misure di protezione. Dati del progettista / installatore:
RELAZIONE TECNICA Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio scelta delle misure di protezione Dati del progettista / installatore: Ragione sociale: ing Luigi Gamberi Indirizzo: Viale Pecori Giraldi
DIMENSIONAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO
INDICE DIMENSIONAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO pag. 2 CALCOLO E VERIFICA DELLA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI pag. 48 CALCOLO E VERIFICA AI SENSI DELLA CEI 31-35 pag. 56 VERIFICA ILLUMINOTECNICA pag. 59 1
Protezione dai Fulmini dei Ponteggi Metallici. Ing. Di Bella Francesco Cefalu
Protezione dai Fulmini dei Ponteggi Metallici Ing. Di Bella Francesco Cefalu Secondo le norme di Buona Tecnica La realizzazione di sistemi di protezione dagli effetti dei fulmini deve essere preceduta
Investire in professionalità 2013 Presentazione I corsi TuttoNormel costituiscono una pausa di ri essione e di studio sulla normativa elettrica, rivolti a quanti hanno I obbligo giuridico di valutare il
RELAZIONE TECNICA Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio scelta delle misure di protezione Dati del progettista / installatore: Ragione sociale: COMUNE DI FIRENZE Indirizzo: VIA GIOTTO, 4
RELAZIONE TECNICA. Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione. Committente:
RELAZIONE TECNICA Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione Committente: Committente: COMUNE DI ROGENO Descrizione struttura: CAMPUS SCOLASTICO Comune: ROGENO
Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio scelta delle misure di protezione Dati del progettista: Dott. Ing. Vittorio BARDAZZI Via F. Moggi 26/1, 59100 Prato (PO) Committente: COMUNE DI PRATO
Valori medi della frequenza di fulminazione per unità di superficie
Le scariche atmosferiche o volgarmente chiamati fulmini, sono fenomeni di scarica violenti che producono in tempi brevissimi correnti di intensità molto elevate che possono raggiungere e superare i 200
AREA AFFARI TECNICI NEGOZIALI
AREA AFFARI TECNICI NEGOZIALI CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER L ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE