Source: http://docplayer.fi/25847181-Rej-521-maasulkurele-tekninen-ohje.html
Timestamp: 2018-06-25 19:45:14+00:00
Document Index: 14881831

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje - PDF
Download "REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje"
1 REJ 521
3 1MRS MUM Julkaistu: Versio: B/ Tarkistettu: P.L. Hyväksytty: M.Ö. REJ 521 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto Tämän ohjeen sisällöstä Käyttötarkoitus Ominaisuudet Takuu Turvallisuus Ohjeet Sovellusalue Vaatimukset Konfigurointi Tekninen kuvaus Toimintaselostus Suojausfunktiot Suojausfunktiokaavio Maasulku Tulot Lähdöt Katkaisijavikasuoja Häiriötallennin Käyttöliittymä Pysyväismuisti Itsevalvonta Mittauksista Konfigurointi Suojaus Lohkokaavio Maasulkusuoja Aika/virta -ominaiskäyrästöt Asettelut Suojaustoimintojen tekniset tiedot Toimintamerkit ja hälytysindikoinnit Käyttöönottokoestus Häiriötallennin Toiminta Tallentimen häiriötiedot Häiriötallentimen tilan valvonta ja indikointi Liipaisu
4 REJ 521 1MRS MUM Asettelut ja purkaminen Häiriötallentimen tapahtumakoodi Rekisteröidyt tiedot Tietoliikenne Tietoliikenneportit IEC kaukokäyttöprotokollat Tapahtumakoodit Kaukosiirrettävät tiedot Itsevalvonta (IRF) Releen parametrointi Tekninen kuvaus Liitännät Tietoliikenneyhteyden liitännät Tekniset tiedot Tilaustiedot Viitteitä Lyhenteitä Tarkistuslistat Asiakaspalaute
5 1MRS MUM REJ Johdanto 1.1. Tämän ohjeen sisällöstä Tämän ohjeen tarkoitus on antaa käyttäjälle yksityiskohtaista tietoa maasulkureleestä REJ 521 ja sen sovelluksista keskittyen releen teknisiin ominaisuuksiin. Käyttöliittymän käyttöohjeet löytyvät erillisestä käyttäjän oppaasta (1MRS ), ja asennusta koskevaa tietoa saa asennusohjeista (1MRS MUM) Käyttötarkoitus REJ 521 on tarkoitettu käytettäväksi maasulkusuojaukseen jakeluverkossa, mutta sitä voidaan myös käyttää generaattorien, moottoreiden ja muuntajien suojaukseen. REJ 521 perustuu mikroprosessoripohjaiseen ympäristöön. Releen itsevalvontajärjestelmä valvoo jatkuvasti releen toimintaa. Käyttöliittymässä on nestekidenäyttö, joka takaa releen helpon ja turvallisen käytön. Relettä voidaan ohjata paikallisesti etupaneelissa sijaitsevan etuliittimeen kytketyn kannettavan tietokoneen kautta tai kauko-ohjatusti releen takapaneelin takaliittimeen kytketyn kuituoptisen sarjaväylän kautta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikainen (IDMT) suuntaamaton maasulkusuojaus, alempi porras Hetkellinen tai hidastettu suuntaamaton maasulkusuojaus, ylempi porras Katkaisijavikasuojaus (CBFP) Häiriötallennin tallennusaika enintään 28 sekuntia liipaisu jommankumman suojaportaan havahtumis- tai laukaisusignaalista ja/ tai digitaalitaalisesta tulosignaalista rekisteröi analogiakanavasta tai viidestä digitaalikanavasta tulevat tiedot aseteltava näytteenottotiheys Pysyväismuisti, johon tallennetaan: enintään 60 tapahtumakoodia asetteluarvot häiriötallentimen tiedot viiden viimeksi tapahtuneen tapahtuman tiedot sekä niiden aikaleima jokaisen portaan havahtumisten lukumäärä hälytysilmoitukset ja toimintamerkkien tila sähköhäiriön tapahtuessa Yksi tarkka virtatulo Galvaanisesti erottava digitaalitulo, jolla laaja tulojännitealue Kaikki asettelut voidaan muuttaa tietokoneella 5
6 REJ 521 1MRS MUM 1.4. Takuu Käyttöliittymä sisältäen alfanumeerisen nestekidenäytön sekä navigointipainikkeet IEC ja SPA-väylän kommunikointiprotokollat Kaksi sulkeutuvaa kosketinta Kaksi vaihtokosketinta Vapaasti määriteltävät lähtöreleiden toiminnat Optinen tiedonsiirtoväylä PC-liitäntää varten releen etupaneelissa RS 485 -portti ylemmän tason tiedonsiirtoliikennettä varten releen takapaneelissa Releen jatkuva itsevalvonta ja sisäisten vikojen autodiagnostiikka. Pysyvän vian sattuessa suojausportaat ja lähdöt lukitaan. Nimellisjännitealue 50/60 Hz Käyttöliittymän suojaus salasanalla Ensiöarvojen näyttö Monikielinen tuki Tarkempaa tietoa laitteen takuuehdoista saa lähimmältä ABB-edustajalta. 6
7 1MRS MUM REJ Turvallisuus! Koskettimissa saattaa esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka syöttöjännite on kytketty pois. Kansallisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Tuote sisältää sähköstaattisille purkauksille herkkiä komponentteja. Laitteen kotelo on maadoitettava asianmukaisesti. Asennukset saa suorittaa ainoastaan siihen valtuutettu henkilö. Mikäli turvallisuusmääräyksiä ei noudateta, tämä voi aiheuttaa tapaturmia, henkilövahinkoja tai vakavia materiaalisia vahinkoja. Releen takana olevan suojaussinetin luvaton rikkominen aiheuttaa takuun päättymisen. Jos sinetti on murrettu, laitteen oikealle toiminnalle ei anneta takuuta 7
8 REJ 521 1MRS MUM 3. Ohjeet 3.1. Sovellusalue 3.2. Vaatimukset 3.3. Konfigurointi REJ 521 on toisiorele, joka liitetään suojattavan laitteen virtamuuntajiin. Maasulkusuoja mittaa jatkuvasti suojattavan lähdön nollavirtoja. Vikatapauksessa suoja havahtuu, ohjaa katkaisijaa, antaa hälytyksiä, tallentaa vikatietoja jne. suojaussovelluksen ja releeseen määriteltyjen toimintojen mukaan. Maasulkuyksikkö sisältää kaksi suojausporrasta: alempi porras I 0 > ja ylempi porras I 0 >>. Jos ylemmälle portaalle annetaan alemman asettelutason mukainen asettelu, releellä on kaksi lähes identtistä toimintaporrasta, jolloin relettä voidaan käyttää kaksiportaisissa kuormanpudotusyksiköissä. Suojaustoiminnot ovat toisistaan riippumattomia ja jokaisella toiminnolla on omat asetteluryhmänsä ja omat tiedontallennuksensa. Maasulkusuojaustoiminto käyttää mittauksiin tavanomaisia virtamuuntajia. Lähtörelematriisin ohjelmoinnilla ohjataan suojausportaiden havahtumis- tai laukaisusignaalit halutulle lähtöreleelle. Kun suojarelettä käytetään alla määritellyissä ympäristöolosuhteissa (katso myös jakso Tekniset tiedot ), se ei tarvitse erityistä ylläpitoa. Rele ei sisällä mainittavalle kulumiselle alttiita osia tai komponentteja, kun relettä käytetään normaaleissa käyttöolosuhteissa. Ympäristöolosuhteet: määritelty käyttölämpötila-alue C toiminta-arvojen lämpötilariippuvuus käyttölämpötila-alueella 0,1%/ C kuljetus- ja varastointilämpötila C Asettelu ja liitäntäesimerkkejä Oikein konfiguroitu lähtörelematriisi mahdollistaa maasulkuyksikön havahtumissignaalien käytön kosketintoimintoina. Havahtumissignaaleja voidaan käyttää yhdessä toimivien suojareleiden lukitsemiseen sekä hälytyksen ja jälleenkytkentöjen alustamiseen. Kuva esittää tehdasaseteltua relekonfiguraatiota, jossa kaikki laukaisusignaalit ohjaavat katkaisijaa. 8
9 1MRS MUM REJ 521 L1 L2 L3 x 4 x 4 x 3 x x x 2 1 x x PC Rx Tx ConD_521 I O + + Uaux IRF ~ Io> Io>-portaan lukit. Io>> Io>>-portaan lukit PO2 PO RER 103 1MRS MKC X X2.1 * *REJ521B 416BAA: 2 = 5 A 3 = 1 A REJ521B 413BAA: 2 = 1 A 3 = 0.2 A BI SGB1 6 SGB1 1 SGB1 2 SGB1 3 SGB1 4 SGB1 ~ SO2 SO IRF HAVAHT. LAUK. HAVAHT. LAUK. SGR1 SGR2 SGR3 SGR4 Toimintamerkkien kuittaus x = Tehdasasettelu Lähtöreleiden ja toimintamerkkien kuittaus I/O Muistiin tallennettujen arvojen nollaus, toim.merkkien ja lähtöreleiden kuittaus Asetteluryhmän valinta Optinen PC-liityntä Sarjaportti Kuva en liitäntäkaavio 9
10 REJ 521 1MRS MUM 4. Tekninen kuvaus 4.1. Toimintaselostus Suojausfunktiot Suojausfunktiokaavio Io Vakio- tai käänteisaikainen alempi maasulkuporras 51 N PO1 PO2 Hetkellinen tai käänteisaikainen ylempi maasulkuporras 50 N SO1 Katkaisijavikasuoja 62 BF SO2 Digitaalitulo BI Kaukokuittaus, kaukoasettelu tai lukitustulo eri suojausportaille IRF Optinen pc-liityntä Sarjaliikenneportti PrF5 _1 Kuva Suojausfunktiot Maasulku Lisää tietoja jaksossa Maasulkusuoja Tulot Rele sisältää yhden syöttöjännitetulon maasulkuvirtaa varten ja yhden ulkoisella jännitteellä ohjatun digitaalitulon. Digitaalitulon toiminta määritellään suojareleen SGB-kytkimillä. Lisää tietoa tuloista on jaksossa Tulo-/lähtöliitännät sekä taulukoissa , ja Lähdöt Releellä on kaksi ohjauslähtöä (PO1 ja PO2) ja kaksi signaalilähtöä (SO1 ja SO2). Kytkinryhmiä SGR1...4 käytetään suojausportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalien ryhmittelemiseen halutulle signaali- tai ohjauslähdölle. PO1 ja PO2 voidaan konfiguroida itsepitäviksi ja minimipulssin pituudeksi voidaan asetella 40 tai 80 ms. 10
11 1MRS MUM REJ Katkaisijavikasuoja Häiriötallennin Käyttöliittymä Pysyväismuisti Itsevalvonta REJ 521 sisältää katkaisijavikasuojan (CBFP). Katkaisijavikasuoja antaa laukaisusignaalin ohjauslähdön PO2 kautta asetellun laukaisuajan 0,1...1 s jälkeen, jollei vika ole tänä aikana poistunut. Katkaisijavikasuojan ohjauslähtöjä käytetään tavallisimmin ohjaamaan suojattavan syötön edeltävää katkaisijaa, mutta katkaisijavikasuojaa voidaan myös käyttää toteutettaessa katkaisijan varmennettua laukaisujärjestelmää. Katkaisijavikasuoja valitaan käyttöön kytkinryhmän SGF1- kytkimellä. Rele sisältää häiriötallentimen, joka tallentaa hetkellisarvoja, tai mittaussignaalin tehollisarvokäyrän ja viisi digitaalisignaalia, jotka ovat ulkoinen digitaalinen tulosignaali ja sisäisten suojausportaiden tilasignaalit. Häiriötallennin voidaan asetella liipaisemaan portaiden toiminnasta ja/tai ulkoisen digitaalisignaalin nousevasta tai laskevasta reunasta. en käyttöliittymässä on kuusi painiketta ja nestekidenäyttö (2 x 16 merkkiä). Painikkeita käytetään navigointiin valikkorakenteessa ja asetteluarvojen muuttamiseen. Käyttöliittymässä voidaan myös asettaa salasana, jolla estetään asiamattomien pääsy asetteluarvoihin. Tehdasasetteluna salasana on 999. Kun tehdasasettelu on voimassa, asetteluarvoihin pääsyyn ei tarvita salasanaa. Salasana voidaan asetella siten, että onnistunut salasanan syöttö luo tapahtumakoodin tapahtumarekisteriin. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää osoittamaan toimintaa paikallisen käyttöliittymän kautta. Lisää tietoa käyttöliittymästä saa käyttäjän oppaasta. REJ 521-rele on konfiguroitavissa siten, että se tallettaa erilaisia tietoja pysyväismuistiin, jossa ne pysyvät vaikka apujännite katkeaa. Hälytystiedot ja toimintamerkkien indikoinnit, havahtumislukumäärä, häiriötallentimen tiedot, tapahtumakoodit ja rekisteröidyt tiedot voidaan konfiguroida talletettavaksi pysyväismuistiin. Asetteluarvot tallentuvat aina pysyväismuistiin. essä on kattava itsevalvontajärjestelmä, joka käsittelee vikatilanteita käytön aikana ja antaa käyttäjälle tietoa vioista releen nestekidenäytössä. Kun itsevalvontajärjestelmä on havainnut sisäisen, pysyvän vian, releen vihreä READYvalodiodi alkaa vilkkua. Samanaikaisesti itsevalvontajärjestelmän lähtörele (IRFrele), joka tavallisesti on vetäneenä, päästää ja näyttöön ilmestyy vikakoodi. Vikakoodi ilmaisee minkä tyyppisestä viasta on kyse. Lisätietoja vikakoodeista saa käyttäjän oppaasta jaksossa Sisäinen vika. 11
12 REJ 521 1MRS MUM READY START TRIP SISÄINEN VIKA VIKAKOODI: 56 C E Faultc Kuva Sisäinen vika Vikakoodit ilmaisevat seuraavantyyppisä vikoja: lähtöreletestissä ei saada vastausta. ohjelma-, työ-, tai parametrimuisti viallinen sisäinen vertailujännitevika Mittauksista Alla oleva taulukko esittää mitatun arvon, ilmaistuna mittaustulon nimellisjännitteen I n kerrannaisena. Arvo saadaan näkyville käyttöliittymän kautta. Taulukko Mitatut arvot Ilmaisin I 0 Mitatut arvot Maasulkuvirta Konfigurointi Alla oleva kuva esittää, miten havatumis-, laukaisu- ja digitaalitulosignaalit ovat ohjelmoitavissa haluttujen suojaustoimintojen aikaansaamiseksi. BI IRF SO2 SO1 PO2 PO1 X SGB1 6 SGB1 Io> Io> -portaan lukitus Io>> Io>> -portaan lukitus IRF HAVAHT. LAUK. HAVAHT. LAUK. SGR1 SGR2 SGR3 SGR SGB1 2 SGB1 3 SGB1 4 SGB1 TOIMINTAMERK. KUITTAUS TOIM.MERKKIEN JA LÄHTÖRELEIDEN KUITTAUS MUISTIIN TALLENN. ARVOJEN NOLLAUS, LÄHTÖRELEIDEN JA TOIM. MERKKIEN KUITTAUS KYTKINRYHMÄN VALINTA SGF1...SGF3 SDiag5_1 Kuva REJ 521 -maasulkureleen signaalikaavio Lukitus- ja havahtumissignaalien toiminnot valitaan kytkinryhmien SGF, SGB ja SGR kytkinten avulla. Kytkinryhmien tarkistussummat löytyvät käyttöliittymän valikosta ASETTELUT. Yksityiskohtaiset kuvaukset eri kytkinten toiminnoista on esitetty vastaavissa SG_-taulukoissa. 12
13 1MRS MUM REJ Suojaus Lohkokaavio SGR1/x C 5 s 60 ms SGF1/1 Io I0> t 0 >, k SGR2/x 1 40/80 ms 1 PO1 SGB1/5 SGF3/1...6 I0>> SGF1/5 SGR3/x s 40 ms C 5 s SGF2/3 t0>> SGF1/2 SGR4/x 0.12 * I0> SGF2/1 2*I0>> 2 40/80 ms 1 1 PO2 60 ms 1.5 * I0> & SGF1/ * I0> 3 40/80 ms SO1 BI SGB1/6 4 40/80 ms SO2 SGF1/3 Io> Io>> 1 C SGF2/4, 5 to> SGB1/1 SGB1/2 SGB1/3 SGB1/4 KUITTAA TOIMINTAMERKIT KUITTAA TOIMINTAMERKIT JA LÄHTÖRELEET KUITTAA TOIMINTAMERKIT, LÄHTÖRELEET JA NOLLAA REKISTERIT ASETTELUT (Ryhmä 1 / Ryhmä 2) to>> 1 C Block5_1 Kuva en lohkokaavio Maasulkusuoja Maasulkuvirran ylittäessä alemman suojausportaan I 0 > asetteluarvon, maasulkusuoja havahtuu ja antaa havahtumissignaalin asetellun havahtumisajan (~60 ms) kuluttua loppuun. Kun vakioaikatoiminnan aseteltu toiminta-aika tai käänteisaikatoiminnan laskennallinen toiminta-aika on kulunut loppuun, maasulkusuoja laukaisee. Maasulkuvirran ylittäessä portaalle I 0 >> asetellun havahtumisarvon, maasulkurele havahtuu antamaan havahtumissignaalin asetellun havahtumisajan (~40 ms) kuluttua loppuun. Maasulkusuoja laukaisee asetellun laukaisuajan kuluttua loppuun. On mahdollista estää maasulkuportaan havahtuminen ja laukaisu lähettämällä ulkoinen digitaalitulosignaali releeseen. Portaan I 0 > käänteisaikatoiminto voidaan kytkinryhmän SGF2 kytkimen avulla asetella siten, että I 0 >-porras on estetty portaan I 0 >> havahtuessa, jolloin toimintaajan pituus on portaan I 0 >> mukainen. Jos I 0 >>-porrasta ei tarvita, se voidaan asettella pois käytöstä. Tällöin näytössä näkyy --- ja 999, kun aseteltu havahtumisvirta-arvo luetaan sarjaliitynnän kautta. 13
14 REJ 521 1MRS MUM Ylemmän nollavirtaportaan asetteluarvo I 0 >>, I 0 >>/I n on mahdollista saada automaattisesti kaksinkertaistettua kytkettäessä suojauskohdetta verkkoon (ns. käynnistystilanne). Näin ylemmälle portaalle voidaan valita kytkentäsysäysvirtaa alempi asetteluarvo. Sen takia portaalle I 0 >> voidaan valita arvo, joka on kytkentäsysäysvirtaa pienempi. Käynnistystilanne määritellään tilanteeksi, jolloin vaihevirrat nousevat 0,12 x I 0 > alittavasta arvosta 1,5 x I 0 > ylittävään arvoon lyhyemmässä ajassa kuin 60 ms. Käynnistystilanne päättyy, kun virrat laskevat pienemmiksi kuin 1,25 x I 0 > Aika/virta -ominaiskäyrästöt Alempi maasulkuvirtaporras I 0 > toimii joko vakio- tai käänteisaikaisena. Toimintatavan valinta tehdään kytkimillä SGF3/1...6, katso jakso Asettelut. Käänteisaikatoiminnassa I 0 >-portaan toiminta-aika on kääntäen verrannollinen mitattuun virtaan; mitä suurempi virta, sitä lyhyempi toiminta-aika. sisältää kuusi eri aika/virta -ominaiskäyrästöä. Neljä käyrästöä noudattaa standardeja IEC 60255: extremely inverse, very inverse, normal inverse ja long-time inverse ja kaksi käyrästöä, RI- ja RD-, ovat ABB:n standardin mukaisia erikoiskäyrästöjä. Standardin IEC mukaiset käyrästöt Rele sisältää neljä kansainvälisesti standardoitua, jyrkkyydeltään erilaista ominaiskäyrästöä; extremely inverse, very inverse, normal inverse ja long-time inverse. Ajan ja virran riippuvuus noudattaa standardeja IEC ja ovat yleistä muotoa: ts [ ] k β = Io ---- α 1 Io jossa: t = toiminta-aika k = aseteltava kerroin I 0 = maasulkuvirran arvo I 0 > = aseteltu havahtumisarvo Taulukko Vakioiden α ja β arvot Aika/virta -ominaiskäyrästö a b Normal Inverse 0,02 0,14 Very Inverse 1,0 13,5 Extremely Inverse 2,0 80,0 Long-time Inverse 1,0 120 Standardi määrittelee normaaliksi virta-alueeksi kertaa asetteluarvo, kun ominaiskäyrä on muotoa normal inverse, very inverse tai extremely inverse. Lisäksi releen tulee havahtua viimeistään virran noustessa yli 1,3 kertaa asettelun, kun ominaiskäyrä on muotoa extremely inverse, very inverse, normal inverse. 14
15 1MRS MUM REJ 521 Kun ominaiskäyrästö on muotoa long-time inverse, standardin mukainen normaali virta-alue on kertaa asetteluvirta ja releen tulee havahtua virran ylittäessä 1,1 kertaa asetteluarvo.. Taulukko Standardin mukaiset toiminta-ajan toleranssivaatimukset I 0 /I 0 > Normal Very Extremely Long-time 2 2,22E 2,34E 2,44E 2,34E 5 1,13E 1,26E 1,48E 1,26E ,00E 10 1,01E 1,01E 1,02E ,00E 1,00E 1,00E - E = tarkkuus prosentteina, - = ei määritelty Yllä mainituilla normaaleilla virta-alueilla maasulkureleen käänteisaikaportaat täyttävät kaikilla jyrkkyysasteilla luokan 5 toleranssit. IEC- ja BS-standardien mukaiset ominaiskäyrästöt on esitetty kuvissa Huom! Jos virran ja asetellun havahtumisarvon suhde on suurempi kuin 20, toiminta-aika on sama kuin suhteen ollessa 20. RI-ominaiskäyrästö RI-tyyppinen ominaiskäyrästö on erikoiskäyrästö, jota käytetään enimmäkseen sähkömekaanisten releiden kanssa suojauksen aikaporrastukseen. Ominaiskäyrästö perustuu seuraavaan matemaattiseen yhtälöön: k ts [ ] = Io> ( ) 0339, 0236, Io jossa: t = toiminta-aika sekunteina k = aseteltava aikakerroin I 0 = maasulkuvirran arvo I 0 > = aseteltu virran havahtumisarvo RI-ominaiskäyrästö on esitetty kuvassa RD-ominaiskäyrästö RD-tyyppinen ominaiskäyrästö on erikoiskäyrästö, jota käytetään enimmäkseen maasulkusuojauksessa silloin, kun halutaan hyvää selektiivisyyttä myös suurivastuksisissa vioissa. Tässä tapauksessa suojauksen ei tarvitse olla suunnattu, vaikka se työskentelee valikoidusti. Ajan ja virran välinen riippuvuus voidaan kuvata seuraavalla matemaattisella yhtälöllä: 15
16 REJ 521 1MRS MUM Io t[ s] = 5, 8 135, log e k Io> jossa: t = toiminta-aika sekunteina k = aseteltava aikakerroin I 0 = vaihevirran arvo I 0 > = aseteltu virran arvo RD-ominaiskäyrästö on esitetty kuvassa
17 1MRS MUM REJ 521 t/s k N_inv_Io Io/Io> Kuva Normal inverse -ominaiskäyrästö 17
18 REJ 521 1MRS MUM t/s k Io/Io> Kuva Very inverse-time -ominaiskäyrästöt V_inv_Io 18
19 1MRS MUM REJ 521 t/s k Io/Io> Kuva Extremely inverse-time -ominaiskäyrästö Ext_inv_Io 19
20 REJ 521 1MRS MUM t/s k L_inv_Io Io/Io> Kuva Long-time inverse-time -käyrästö 20
21 1MRS MUM REJ 521 t/s k RI_INV_Io Io/Io> Kuva RI-tyyppinen käänteisaikaomainaiskäyrästö 21
22 REJ 521 1MRS MUM t/s k Io/Io> Kuva RD-tyyppinen käänteisaikaominaiskäyrästö RD_INV_Io 22
23 1MRS MUM REJ Asettelut Releessä on käytettävissä kaksi asetteluryhmää, Asetteluryhmä 1 ja 2, joita voidaan käyttää ryhmä kerrallaan. Kumpaankin ryhmään liittyy rekisteri. Vaihtamalla asetteluryhmää, voidaan samalla kertaa vaihtaa koko asetteluryhmän parametrointi. Vaihto voidaan tehdä kolmella eri tavalla: Ryhmäkonfiguraatiolla: Käyttöliittymän kautta. Sarjaväylän kautta komennolla V150. Ryhmävalinnalla: Siirtyminen Asetteluryhmien 1 ja 2 välillä voidaan tehdä käyttämällä ulkoista digitaalituloa (BI). Asetteluarvot muutetaan käyttöliittymän kautta tai PC:hen asennetun Relay Setting Tool -asettelutyökalun avulla. Ennen releen kytkemistä toisiopiireihin on tarkistettava, että releessä on oikeat asettelut. Jos asetteluarvoista ei olla varmoja, asetteluarvot on luettava releen laukaisupiirit irtikytkettyinä tai testattava syöttämällä koestusvirtaa releen mittaustuloihin. Katso jakso Tarkistuslistat. Taulukko Asetteluarvot Asettelu Selitys Asettelualue Tehdasasettelu I 0 >/I n I>-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena. - vakioaika 0,01...0,80 x I n 0,01 x I n - käänteisaika 0,01...0,40 x I 1) n 0,01 x I n t 0 > Vakioaikatoiminnassa I 0 >-portaan 0, s 0,05 s toiminta-aika sekunteina. k 0 Käänteisaikatoiminnassa I>-portaan 0,05...1,00 0,05 aikakerroin k 0. I 0 >>/I n I>>-portaan havahtumisvirta käytetyn 0,05...4,00 x I 2) n 0,05 x I n mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena. t 0 >> Vakioaikatoiminnassa I>>-portaan 0, s 0,04 s toiminta-aika sekunteina. CBPF Katkaisijavikasuoja 0,10...1,00 s 0,10 s 1) Käänteisaikatoiminnassa REJ 521 sallii 0,4 x I n ylittäviä asetteluja portaalle I 0, mutta pitää jokaista 0,4 x I n ylittävää asettelua yhtä suurena kuin 0,4 x I n. 2) Porras voidaan ottaa pois toiminnasta SGF-ohjelmointikytkimillä. Kun porras on pois toiminnasta, näytössä näkyy --- ja 999, kun parametrit luetaan SPA-väylän kautta. Kytkinryhmät ja parametrimaskit Sovelluskohtaiset asettelut voidaan muuttaa ja releen toimintakäyrästöt vaihtaa ohjelmointikytkinryhmien SG_ avulla. Kytkinryhmät perustuvat ohjelmistoihin eivätkä ole releen laitteistossa löydettäviä fyysisiä kytkimiä. Kytkimet asetellan yksitellen. 23
24 REJ 521 1MRS MUM Tarkistussummien avulla voidaan tarkistaa, että kytkinryhmän asettelu on tehty oikein. Seuraava taulukko on esimerkki kytkinryhmän tarkistussumman laskemisesta: Kytkin Asento Painoarvo Arvo 1 1 x 1 = x 2 = x 4 = x 8 = x 16 = x 32 = x 64 = x 128 = 0 SG_ = 85 Kuva Esimerkki kytkinryhmän tarkistussumman laskemisesta. Kun esimerkin mukaan laskettu tarkistussumma ja releen näytön osoittama tarkistussumma ovat samat, kyseessä olevan kytkinryhmän asettelu on tehty oikein. Seuraavissa taulukoissa esitetään kytkinryhmien vastaavat tehdasasettelut. SGF1...SGF3 Kytkinryhmillä SGF1...SGF3 valitaan seuraavat toiminnot: Taulukko Kytkinryhmä SGF1 Kytkin SGF1/1 SGF1/2 SGF1/3 SGF1/4 Toiminto Itsepidon valinta lähdölle PO1 Itsepidon valinta lähdölle PO2 Kun kytkin on asennossa 0, laukaisusignaali palaa normaalitilaan, kun toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaa havahtumistason alapuolelle Kun kytkin on asennossa 1, laukaisusignaali jää pysyväksi, vaikka toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaisikin alle havahtumisarvon Kun itsepito on valittuna, laukaisusignaalin kuittaus tehdään etupaneelin painikkeilla, ulkoisen digitaalitulon tai sarjaliitynnän kautta Signaalilähtöjen SO1 ja SO2 minimipulssipituus 0 = 80 ms 1 = 40 ms Ohjauslähtöjen PO1 ja PO2 minimipulssipituus. 0 = 80 ms 1 = 40 ms Huom! Ohjauslähtöjen itsepitotoiminnot ohittavat tämän asettelun. Tarkistussumma Tehdasasettelu
25 1MRS MUM REJ 521 Taulukko Kytkinryhmä SGF1 SGF1/5 Katkaisijavikasuoja (CBFP). Kun kytkin on asennossa 0, katkaisijavikasuoja on pois käytöstä CBFP ei ole käytössä. Kun kytkin on asennossa 1, lähdölle PO1 tuleva signaali käynnistää aikapiirin, joka antaa viivästetyn laukaisusignaalin lähdölle PO2 ellei vika ole poistunut asetellun toiminta-ajan kuluttua loppuun. SGF1/6 Ei käytössä 0 SGF1/7 Ei käytössä 0 SGF1/8 Ei käytössä 0 SGF1 0 0 Taulukko Kytkinryhmä SGF2 Kytkin Toiminto SGF2/1 I 0 >>-portaan havahtumisvirran automaattisen kaksinkertaistamisen valinta. Kun kytkin on asennossa 1, portaan asetteluarvo kaksinkertaistuu automaattisesti, kun suojauskohde kytketään verkkoon. SGF2/2 I 0 >-portaan käänteisaikatoiminnan esto I 0 >>-portaan havahtumisella. Kun kytkin on asennossa 1, käänteisaikatoiminta estetään. SGF2/3 I 0 >>-portaan toiminnan esto Kun kytkin on asennossa 1, I 0 >>-portaan toiminta estetään. Tehdasasettelu SGF2/4 I 0 >-portaan havahtumistoimintamerkin toimintatilan valinta 0 Kun kytkin on asennossa 0, havahtumistoimintamerkki palautuu automaattisesti vian poistuttua 1 = itsepito. Havahtumistoimintamerkki pysyy aktiivisena, vaikka vika on poistunut. SGF2/5 I 0 >>-portaan havahtumistoimintamerkin toimintatilan valinta. 0 Kun kytkin on asennossa 0, havahtumistoimintamerkki palautuu automaattisesti vian poistuttua. 1 = itsepito. Havahtumistoimintamerkki pysyy aktiivisena, vaikka vika on poistunut. SGF2/6 Ei käytössä 0 SGF2/7 Ei käytössä 0 SGF2/8 Ei käytössä 0 SGF Taulukko SGF3: I 0 >-portaan virta-aika -ominaiskäyrästöt SGF4/1 SGF4/2 SGF4/3 SGF4/4 SGF4/5 SGF4/6 SGF4/7 SGF4/8 Toimintatapa Vakioaika 1) Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI-tyyppinen RD-tyyppinen 1) Tehdasasettelu 25
26 REJ 521 1MRS MUM Huom! Ainoastaan yksi ominaiskäyrästötyyppi voidaan valita kerrallaan käyttöön! Jos useampi kytkin on aktiivisena samanaikaisesti, valitaan se ominaiskäyrästö, jolla on pienin painoarvo. SGB1 Taulukko Kytkinryhmän SGB1 lukitus/kuittaus ohjaussignaalin kautta Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGB1/1 0 = ohjaussignaali ei kuittaa toimintamerkkejä. 0 1 = ohjaussignaali kuittaa toimintamerkit. SGB1/2 0 = ohjaussignaali ei kuittaa toimintamerkkejä ja lähtöreleitä. 0 1 = ohjaussignaali kuittaa toimintamerkit ja lähtöreleet. SGB1/3 0 = ohjaussignaali ei kuittaa toimintamerkkejä, lähtöreleitä eikä 0 nollaa muistiin tallennettua arvoja. 1 = ohjaussignaali kuittaa toimintamerkit, lähtöreleet ja nollaa muistiin tallennetut arvot. SGB1/4 Asetteluryhmien 1 ja 2 vaihtaminen ulkoisen ohjaustulon avulla. 0 0 = asetteluryhmää ei voi vaihtaa ohjaustulon avulla. 1 = voimassa oleva asetteluryhmä määräytyy yksinomaan ohjaussignaalin tilan perusteella. Kun ohjaustulo saa syöttövirtaa, asetteluryhmä 2 aktivoituu. Huom! Kun kytkin on asennossa 1, on huolehdittava siitä, että kytkimellä on sama asento molemmissa asetteluryhmissä. SGB1/5 I 0 >-portaan lukitus ohjaussignaalilla. 0 SGB1/6 I 0 >>-portaan lukitus ohjaussignaalilla. 0 Kun kytkin SGB1/5...6 = 1, ulkoinen ohjaussignaali estää kyseisen portaan lukituksen SGB1/7 Ei käytössä 0 SGB1/8 Ei käytössä 0 SGB1 0 SGR1...4 Kytkimillä SGR1...SGR4 ohjelmoidaan toimintaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit halutuiksi lähtösignaaleiksi. Ohjelmoinnissa voidaan käyttää apuna ao. matriisia. Eri toimintaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit yhdistetään haluttuun lähtösignaaliin esimerkiksi ympyröimällä signaalien risteämiskohta. Jokaiseen risteämiskohtaan on merkitty kytkinnumero ja taulukon alareunaan kytkinnumeroa vastaava painoarvo. Laskemalla kunkin kytkinryhmän kohdalta valittujen kytkinten painoarvot yhteen saadaan taulukon oikeaan reunaan kytkinryhmien tarkistussummat. 26
27 1MRS MUM REJ 521 SGR1 Io> PO1 PO2 SO1 SO2 Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Tarksistussumma (tehdasasettelu) S SGR5= (S = 12) SGR2 to> S SGR6= (S = 3) SGR3 Io>> S SGR7= (S = 12) SGR4 to>> S SGR8= (S = 3) Painoarvo O_S5_1 Kuva en lähtörelematriisi. Taulukko Kytkinryhmät SGR1...SGR4 Uuden laukaisun indikointiajastin Uuden laukaisun indikointiajastin voidaan konfiguroida siten, että se sallii toisen laukaisuindikoinnin näytössä. Molempien suojausportaiden laukaistessa, ensimmäisen laukaisun indikointi jää näyttöön, kunnes asetteluarvossa Uusi lauk. ind. määritelty aika on kulunut loppuun. Tämän jälkeen uusi laukaisuindikointi voi tulla vanhan tilalle. Uusi lauk. ind. -asettelu ei vaikuta perusasetteluihin. Taulukko Uuden laukaisun indikointiajastin Asettelu Uusi laukaisuindikointi Selostus Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGR1/1...4 I 0 >-portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO1, PO2, SO1 ja SO2 12 SGR2/1...4 t 0 >-portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO1, PO2, SO1 ja SO2 3 SGR3/1...4 I 0 >>-portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO1, PO2, SO1 ja SO2 12 SGR4/1...4 t 0 >>-portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO1, PO2, SO1 ja SO2 3 Asettelualue Tehdasasettelu Uuden laukaisun indikointi minuuteissa Uusia laukaisuindikointeja ei sallita, ennen kuin edellinen on kuitattu manuaalisesti
28 REJ 521 1MRS MUM Pysyväismuistiasettelut Alla oleva taulukko esittää tiedot, jotka voidaan konfiguroida tallettumaan pysyväismuistiin. Kaikki taulukossa mainitut toiminnot voidaan valita erikseen kytkimillä valikossa Muistiasettelut. Taulukko Muistiasettelut Kytkin Toiminto Tehdasasettelu 1 0 = hälytysindikaatiot ja toimintamerkit kuitataan 1 1 = hälytysindikaatiot ja toimintamerkit pysyvät 2 1 = suojausportaiden Havahtumismäärä -kohdan tiedot pysyvät = häiriötallentimen tiedot pysyvät = tapahtumakoodit pysyvät = tallennetut tiedot pysyvät 1 6 Ei käytössä 0 7 Ei käytössä 0 8 Ei käytössä 0 Tarkistussumma 31 28
29 1MRS MUM REJ Suojaustoimintojen tekniset tiedot Ominaisuus I 0 >-porras 1) I 0 >>-porras 1) Havahtumisvirta vakioaikaisena 0,01...0,80 x I n 0,05...4,00 x I n 2) käänteisaikaisena 3) 0,01...0,40 x I n Havahtumisaika, tyypillisesti 60 ms 40 ms Valittavat toimintamuodot vakioaikatoiminta toiminta-aika t> 0, s 0, s käänteisaikatoiminta, jyrkkyydet IEC mukaan erikoistyypin käänteisaikakäyrät Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI-tyypin käänteinen RD-tyypin käänteinen aikakerroin, k 0,05...1,00 Palautumisaika 40 tai 80 ms 40 tai 80 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 0,96 Toiminta-ajan epätarkkuus vakioaikatoiminnassa Toiminta-ajan tarkkuusluokka E käänteisaikatoiminnassa ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms 5 ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms Toimintaepätarkkuus 0,01...0,8 x I n ±3 % asetteluarvosta ±3 % asetellusta havahtumisarvosta +0,05% x I n +0,05% x I n 0,8...4,0 x I n ±3 % asetteluarvosta 1) 2) 3 Käänteisaikatoiminnassa ylemmän toimintaportaan havahtuessa alemman portaan havahtuminen ja laukaisu voidaan estää mikäli esto on valittu SGF:ssä. Suurilla vikavirran arvoilla toiminta-aika määräytyy tällöin ylemmän toimintaportaan perusteella. Laukaisusignaalin saamiseksi, ylempi toimintaporras on kytkettävä lähtöreleelle PO1 tai PO2. SGF:ssä porras voidaan asetella lepotilaan, mikä indikoidaan katkoviivoilla näytössä ja numeroilla 999, kun parametrit luetaan SPA-väylän kautta. Käänteisaikatoiminnassa alemmalle nollavirtaportaalle I 0 > voidaan asetella 0,4 x I n suurempia asetteluarvoja, mutta silloin rele toteuttaa asetteluarvon 0,4 x I n Toimintamerkit ja hälytysindikoinnit Releen eri toimintamuodot ilmaistaan etupaneelin vihreän READY, keltaisen START- ja punaisen TRIP-merkkivalon avulla. Käyttöohjeessa on lisää tietoja näiden toiminnasta. Sisäisen vian sattuessa tai, kun suojausportailta tulee hälytys, releen näyttöön ilmestyy teksti-ilmoitus. Näytön tekstikentässä näytettävillä ilmoituksilla on tietty prioriteetti. Kun monta eri ilmoitusta aktivoituu samanaikaisesti, näytössä näytetään aina se ilmoitus, jolla on korkein prioriteetti. 29
30 REJ 521 1MRS MUM Ilmoituksilla on seuraava prioriteetti: 1. Katkaisijavikasuoja (CBFP) 2. Laukaisu (TRIP) 3. Havahtuminen (START) Käyttöönottokoestus Toimintokoestusta käytetään sekä konfiguraation että releen kytkentöjen koestamiseen. Valitsemalla tämä koestus, voidaan suojausportaiden neljä sisäistä signaalia ja itsevalvontatoiminto (IRF) koestaa yksitellen. Mikäli suojausportaiden sisäiset signaalit on johdettu lähtöreleisiin (PO1, PO2, SO1 ja SO2) kytkimillä SGR1...4, aktivoituvat lähtöreleet ja vastaavat tapahtumakoodit koestuksen aikana. Koestus ei tuota suojatoimintojen tapahtumakoodeja. Jos katkaisijavikasuojatoiminto on käytössä ja PO1 on aktiivinen, myös PO2 aktivoituu. Ohjaustulon tila voidaan valvoa valitsemalla ohjaustulotesti ja toimintamerkit voidaan kytkeä päälle valitsemalla valodioditesti Häiriötallennin Toiminta Releessä on sisäinen häiriötallennin, joka tallentaa mitattuja arvoja. Häiriötallennin tallentaa pysyväismuistiin jatkuvasti virtojen käyrämuodot, sisäiset signaalit ja ulkoisen digitaalitulon signaalin. Tallentimen liipaisu luo tapahtumakoodin. Tallentimen liipaistua, se jatkaa tietojen tallentamista esiasetellun liipaisun jälkeisen ajan. Näytössä on tähtimerkki, kun tallennus on päättynyt. Tallentimen tila voidaan lukea myös SPA-väylän kautta. Heti tallentimen liipaistua tai tallentumisen lakattua, muistiin tallennettu tieto on purettavissa ja luettavissa erillisen ohjelman avulla Tallentimen häiriötiedot Yksi tallennus sisältää analogiakanavan ja viiden digitaalikanavan tiedot asetellulta ajalta. Analogiakanava sisältää releen mittaamat virtatiedot, jotka tallennetaan joko RMS-käyränä tai hetkellisarvoina. Digitaalikanavat, joita myös kutsutaan digitaalisignaaleiksi, ovat suojausportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit ja releeseen kytketty ulkoinen binäärisignaali. Kokonaistallennusaika vaihtelee valitun näytteenottotaajuuden mukaan. RMS-käyrä tallennetaan, jos valitaan näytteenottotaajuudeksi releen (= verkon) nimellistaajuus. Näytteenottotaajuus valitaan parametrilla M15, katso taulukko , jossa on esitetty tallennettavat jaksot näytteenottotaajuuden ja verkon nimellistaajuuden mukaan. 30
31 1MRS MUM REJ 521 Taulukko Näytteenottotaajuus Nimellistaajuus Hz 1) RMS-käyrä Tallennuksen pituus: Näytteenottotaajuus Hz Jakso ) ) 1440 [ s] = Jaksot Nimellistaajuus[ Hz] Parametrin M 15 asetteluarvojen vaihto on sallittu ainoastaan, kun tallennin ei ole liipaistu. Liipaisunjälkeinen tallentamisaika määrää ajan, jolloin tallennin vielä jatkaa tietojen tallentamista liipaisun jälkeen. Ajan pituus voidaan vaihtaa parametrilla V240. Jos liipaisunjälkeinen tallennusaika on määritelty samaksi, kuin kokonaistallennusaika, ennen liipaisua tallennetu tiedot eivät säily muistissa. Kun laukaisunjälkeinen tallentaminen päättyy, on tuloksena kokonainen tallennustapahtuma. Häiriötallentimen liipaisu välittömästi sen jälkeen, kun se on kuitattu tai apujännite on kytketty, voi johtaa lyhennettyyn kokonaistallennukseen. Apujännitteen irtikytkeminen tallentimen liipaisun jälkeen, mutta ennen tallennuksen loppua, voi johtaa lyhyempään liipaisunjälkeiseen tallennukseen. Tämä ei kuitenkin vaikuta kokonaistallennuksen pituuteen. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen liipaistuja tallennustietoja pidetään muistissa, mikäli se on määritelty pysyväismuistiksi Häiriötallentimen tilan valvonta ja indikointi Häiriötallentimen tilaa voidaan valvoa ja ohjata kirjoittamalla ja lukemalla parametreja M1, M2 ja V246. Kun parametri V246 luetaan, palautetaan arvo 0 tai 1. Arvot ilmaisevat onko tallennin liipaissut tai onko tallennin liipaissut ja on valmiina purettavaksi. Tapahtumakoodi E31 luodaan sillä hetkellä, kun häiriötallennin liipaistaan. Jos tallennin on valmiina purettavaksi, ilmestyy näytön oikeaan alakulmaan tähti, kun näyttö on lepotilassa. Kun parametrille M2 kirjoitetaan arvo 1, nollataan tallentimen muisti, käynnistetään uuden tiedon tallennus muistiin ja asetetaan tallennin liipaisuvalmiuteen. Tallentimen tiedot voidaan kuitata tekemällä täydellinen kuittaus (master reset). Kun parametrille V246 kirjoitetaan arvo 2, ohjelmisto käynnistää tallentimen purun uudelleen asettelemalla aikaleiman ja antamalla ensimmäisen tiedon luettavaksi. 31
32 REJ 521 1MRS MUM Liipaisu Häiriötallennin on liipaistavissa havahtumis- tai laukaisusignaalin ja/tai ulkoisen binäärisen tulosignaalin avulla joko signaali(e)n nousevasta tai laskevasta reunasta. Kun liipaisu tapahtuu signaalin nousevasta reunasta, tarkoittaa se sitä, että tallennusjakso käynnistyy, kun signaali aktivoituu. Vastaavasti liipaisu signaalin laskevasta reunasta tarkoittaa sitä, että tallennusjakso käynnistyy, kun aktiivinen signaali palautuu. Liipaisusugnaali(t) ja reuna valitaan parametreilla V241...V244, katso taulukot ja Tallennin voidaan liipaista myös käsin parametrilla M1. Uuden tallennusjakson liipaisu on mahdollista ainostaan silloin, kun häiriötallennin ei ole liipaisseena (V246 = 0) Asettelut ja purkaminen Häiriötallentimen asetteluparametrejä ovat V ja M18, M20 ja M80. Tallentimen purkaminen on mahdollista vain, jos M80 on aseteltu. Purkaminen tapahtuu tietokoneella. Siirretyt tiedot talletetaan comtrade -formaatin mukaisiin tiedostoihin Häiriötallentimen tapahtumakoodi Rekisteröidyt tiedot Häiriötallennin muodostaa tehdasasettelussa tapahtumakoodin (E31) tallentimen liipaisusta. Tapahtumamaski asetellaan parametrilla V157. Häiriötallennin tallentaa viisi viimeksi rekisteröityä arvoa. Näiden avulla käyttäjä voi analysoida sähköverkon viisi viimeksi tapahtunutta vikatilannetta. Jokainen tapahtuma sisältää mitatun maasulkuvirran arvon, havahtumisten kestot sekä aikaleiman. Sen lisäksi annetaan tieto havahtumisten lukumäärästä. Tehdasasettelussa rekisteröidyt tiedot ja havahtumisten lukumäärä pysyvät muistissa myös syöttöjännitteen katketessa, mutta täydellinen kuittaus (master reset) poistaa molemmat. REJ 521 alkaa keräätä tietoja molemmista suojausportaista, kun suojaustoiminto on havahtunut. Kun molemmat portaat ovat palautuneet, kerääntyneet tiedot ja aikaleima tallennetaan ensimmäiseen tapahtumarekisteriin ja neljä edellistä tapahtumaa siirtyvät asekeleen eteenpäin. Kun tallennetaan kuudes tapahtuma vanhin tallennus poistuu. 32
33 1MRS MUM REJ 521 Taulukko Rekisteröidyt tiedot Rekisteri Rekisteröidyt tiedot TAPAHTUMA 1 Maasulkuvirta I 0, mitattuna nimellisvirran I n kerrannaisina, näkyy kahdessa rekisterissä: päärekisterissä ja alirekisterissä. Kun porras havahtuu, mutta ei laukaise, tallentuu toimintaviiveen aikana esiintynyt maksimivikavirta sekä päärekisteriin että alirekisteriin. Portaan laukaistessa tallentuu laukaisuhetken vikavirta päärekisteriin ja toimintaviiveen aikainen maksimivikavirta alirekisteriin. Portaiden t 0 > ja t 0 >> havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta toiminta-ajasta tai käänteisaikatoiminnassa lasketusta toiminta-ajasta. Ajastin käynnistyy, kun porras havahtuu. Muu arvo kuin 0 tarkoittaa, että vastaava porras on havahtunut. Arvo, joka on sama kuin aseteltu tai laskettu toiminta-aika (100 %) merkitsee, että porras on laukaissut. Jos portaan toiminta-aika on kulunut umpeen, mutta porras on estetty, arvo on 99 % asetellusta tai lasketusta toiminta-ajasta. Tapahtuman aikaleima. Viimeisen portaan palautumisajankohta tallentuu. Aikaleima näkyy kahdessa rekisterissä, joista toinen sisältää päivämäärän ilmaistuna yy-mm-dd-muodossa ja toinen ajan ilmaistuna HH.MM;SS.sss -muodossa Tietoliikenne TAPAHTUMA 2 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA 1. TAPAHTUMA 3 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA 1. TAPAHTUMA 4 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA 1. TAPAHTUMA 5 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA Tietoliikenneportit Releessä on kaksi tietoliikenneporttia: optinen PC-liityntä etupaneelissa ja 9-napainen RS 485 -portti takapaneelissa. D9S-tyyppistä RS-485-porttia käytetään liittämään rele automaatiojärjestelmään. Liitäntä mahdollistaa SPA-väyläprotokollan tai IEC protokollan käytön. Optisen väyläliityntämoduulin RER 103 avulla rele voidaan liittää optiseen tietoliikenneväylään. Vaikka väyläliitäntämoduuli RER 103 tukee LON-väylän tietoliikennettä, REJ 521 ei tue LON-protokollaa. LON-protokollan käyttäminen vaatii erillisen LSG-moduulin käyttöä. 33
34 REJ 521 1MRS MUM READY START ABB TRIP C 1 E Fr_con Kuva Etupaneelin optinen tietoliikenneportti (1). Etupaneelin tietoliikenneporttiin voidaan kytkeä tietokone releen ohjelmointia varten. Etupaneelin tietoliikenneportti (1) tukee SPA-protokollaa. Tietokone ja rele on erotettu galvaanisesti toisistaan tietoliikenneportissa. Tietoliikenneportti koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta. Se on standardoitu ABB:n tuotteita varten ja se vaatii erityisen optisen liitäntäkaapelin (ABB-lajinumero 1MKC ) käyttöä. Liitäntäkaapeli kytketään tietokoneen RS 232 -porttiin. Optisen yksikön syöttöjännite tulee RS 232C -portista. Optisen RS 232C -portin kautta kommunikoitaessa on käytettävä seuraavia tietoliikenneparametreja: databitit:7 stop-bitit:1 pariteetti: parillinen siirtonopeus: 9,6 kbps (tehdasasettelu) Releen tapahtumatiedot, asetteluarvot, tulotiedot ja muut tallennetut tiedot ovat luettavissa etupaneelin optisen tietoliikenneportin kautta. Kun asetteluarvoja muutetaan optisen tietoliikenneportin kautta, rele tarkistaa, että syötetty parametri on sallittujen asettelurajojen sisällä. Jos syötetty parametri on suurempi tai pienempi kuin sallittu asetteluarvo, rele ei suorita asetteluarvon muistiintallennusta vaan vanha asetteluarvo jää edelleen voimaan. REJ 521:ssä on sisäinen laskuri, jota voi lukea käyttöliittymän (HMI) Kommunikaatio- tai Konfigurointi -parametrin kautta. Laskurin arvoksi tulee nolla, kun rele vastaanottaa voimassa olevan viestin IEC kaukokäyttöprotokollat REJ 521 tukee IEC kaukokäyttöprotokollaa (jatkossa nimellä IEC_103) balansoimattomassa siirtotilassa. IEC_103 -protokollaa käytetään datakehysten ja tilatietojen siirtämiseen orjalaitteesta masterlaitteeseen. IEC_103 -protokollaa ei kuitenkaan voida käyttää häriötallentimen tietojen siirtämiseen. IEC_103 -protokollaa voidaan käyttää vain takapaneelin RS-485 -liitynnän kautta. REJ 521 -releen kytkeminen optiseen tietoliikenneväylään vaatii optisen liityntämoduulin RER 103 käyttöä. RER 103 -moduulin linjan lepotila on valo samm., kun IEC_103 -standardin mukaan se on valo päällä. 34
35 READY START ABB TRIP REJ 525 C E Order No: REJ525A 412-BAA Uaux = Vac Software No: 1MRS Uaux = Vdc In = 0.2/1 A (Io) Serial No: ER fn = 50/60 Hz In = 1/5 A (I) 1MRS MUM REJ 521 Täyden yhteensopivuuden saavuttamiseksi releen ja masterin välillä tarvitaan IEC liitäntälaite RER 125 ( Starcoupler ). Sen avulla voidaan releelle määrätä linjan lepotilaksi valo samm. ja masterille valo päällä. RER 125:ttä ei kuitenkaan tarvita, jos linjan lepotila sopii yhteen masterin kanssa. Masterjärjestelmä valo päällä RER 125 IEC_103 star-coupler valo samm. RER 103 IEC_103Comm Kuva REJ 521 käytettäessä IEC_103 -protokollaa REJ 521-rele käyttää SPA-väylän protokollaa oletusasetteluna, kun takaliityntä on käytössä. IEC_103 -protokolla voidaan valita releen käyttöliittymän kautta. Valinta tallennetaan muistiin ja se aktivoituu aina, kun takaliityntä on käytössä. IEC_103 -protokolla vaatii REJ 521:ssä 9,6 kbps:n siirtonopeuden. IEC_103 -protokollan ollessa valittuna, tapahtumamaskit eivät ole käytössä. Kaikki asetellun konfiguraation tapahtumat sisältyvät tapahtumaraportointiin. REJ 521:ssä on kaksi valittavissa olevaa konfiguraatiokokoonpanoa, joista konfiguraatiokokoonpano 1 on tehdasasetteluna. Se on täysin yhteensopiva standardin IEC_103 kanssa. Konfiguraatiokokoonpano 2 antaa käyttöön kaikki sovelluksissa käytettävät tiedot suojauslaitteistosta. Osa tiedoista on kuitenkin sijoitettu tietylle erikoisalueelle. Konfiguraatiokokoonpano 255 on varattu myöhempään käyttöön. Seuraavat taulukot esittävät konfiguraatiokokoonpanoja vastaavat informaatiosovitukset. Sarake GI kertoo onko määrätyn tietokohteen tila muuttunut yleisen kyselyjakson aikana. Tyyppitunnisteella 2 varustuilla ilmoituksilla suhteellinen aika lasketaan tapahtuman ja Suhteellinen aika -sarakkeessa eritellyn tapahtuman välisena aikaerona. Mittausarvo kerrotttuna normaloimiskertoimella on verrannollinen nimellisarvoon. Siksi jokaisen mittausarvon maksimiarvo = normaloimiskerroin kertaa nimellisarvo. 35
36 REJ 521 1MRS MUM Taulukko Konfigurointikokoonpanon 1 siirrettävät tiedot Tiedonsiirron syy Tapahtumakoodi Toimintotyyppi Tietonumeror Tietonumeron vakiokuvaus (IEC ) Yleiskysely (GI) Suhteellinen aika Tyyppitunniste I 0 > Havaht. Havahtunut/ Kuitattu t 0 > Laukaisu Havahtunut/ Kuitattu t 0 >> Laukaisu Havahtunut/ Kuitattu PO1 Havahtunut/ Kuitattu PO2 Havahtunut/ Kuitattu SO1 Havahtunut/ Kuitattu SO2 Havahtunut/ Kuitattu E1/ E2 E3/ E4 E7/ E8 E9/ E10 E11/ E12 E15/ E16 E17/ E havahtuminen/pick-up N X E laukaisu IN> - E laukaisu IN>> - E syöttötulo1 X syöttötulo 2 X syöttötulo 3 X syöttötulo 4 X - 1 Taulukko Konfigurointikokoonpanon 1 siirrettävät tiedot Data Normaloimiskerroin Nimellisarvo Toimintotyyppi Informaation numero Tietonumeron vakiokuvaus ( IEC ) Tyyppitunniste Virta I I n datakehys I 3.4 Jännite U 0 (ei mitattu)
37 1MRS MUM REJ 521 Taulukko Konfigurointikokoonpanon 2 siirrettävät tiedot Tapahtuman syy Tapahtumakoodi Toimintotyyppi Informaationumero Tietonumeron vakiokuvaus ( IEC ) Yleiskysely (GI) Suhteellinen aika Tyypin tunniste I 0 > Havaht. Havahtunut/ Kuitattu t 0 > Laukaisu Havahtunut/ Kuitattu I 0 >> Havaht. Havahtunut/ Kuitattu t 0 >> Laukaisu Havahtunut/ Kuitattu PO1 Havahtunut/ Kuitattu PO2 Havahtunut/ Kuitattu SO1 Havahtunut/ Kuitattu SO2 Havahtunut/ Kuitattu E1/ E2 E2/ E4 E5/ E6 E7/ E8 E9/ E10 E11/ E12 E13/ E14 E15/ E havahtuminen/pick-up N X E laukaisu IN> - E X E laukaisu IN>> - E syöttötulo1 X syöttötulo 2 X syöttötulo 3 X syöttötulo 4 X - 1 Häiriötallennin liipaistu E Käyttöliittymän salasana avattu/ suljettu E32/ E Taulukko Konfigurointikokoonpanon 2 siirrettävät tiedot Data Normaloismiskerroin Nimellisarvo Toimintotyyppi Informaation numero Tietonumeron vakiokuvaus ( IEC ) Tyyppitunniste Virta I I n measurand I 3.4 Jännite U 0 (ei mitattu)
38 REJ 521 1MRS MUM Tapahtumakoodit Rele sisältää koodeja, jotka edustavat tapahtumia, kuten suojausportaiden havahtumisia, laukaisuja ja lähtösignaalien tiloja. Tapahtumakoodit ovat siirrettävissä ylemmän tason järjestelmälle takapaneelin tietoliikenneportin kautta. Tapahtumat E1...E51 tallennetaan releen tapahtumarekisteriin. Rekisteriin voidaan tallentaa 60 tapahtumaa. Normaaliolosuhteissa rekisteri on tyhjä. Tapahtumarekisteristä voidaan lukea L-koodilla viisi tapahtumaa kerrallaan. L-kommennolla poistetaan edelliset luetut tapahtumat rekisteristä, lukuunottamatta E50- ja E51-tapahtumia, jotka on kuitattava C-kommenolla. Jos esim. tiedonsiirrossa tapahtuu virhe, B- komennolla on mahdollista lukea uudelleen edellinen L-komennolla luettu tapahtumarekisterin sisältö. B-komento voidaan tarvittaessa toistaa. Tapahtumaraportointiin mukaanotettavat tapahtumat merkitään kertoimella 1. Tapahtumamaski syntyy raportointiin mukaanotettavien tapahtumien painoarvoista. Taulukko Tapahtumamaskit Tapahtumamaski Koodi Asettelualue Tehdasasettelu V155 E1...E V156 E9...E V157 E31...E33 0 tai 7 1 Taulukko Tapahtumakoodit E1...E8 Koodi Tapahtuma Painoarvo Tehdasasettelu E1 I 0 >-porras havahtunut 1 1 E2 I 0 >-portaan havahtuminen palautunut 2 0 E3 I 0 >-porras laukaissut 4 1 E4 I 0 >-portaan laukaisu palautunut 8 0 E5 I 0 >>-porras havahtunut 16 1 E6 I 0 >>-portaan havahtuminen palautunut 32 0 E7 I 0 >>-porras laukaissut 64 1 E8 I 0 >>-portaan laukaisu palautunut Tapahtumamaskin V155 oletusarvo 85 Taulukko Tapahtumakoodit E9...E16 Koodi Tapahtuma Painoarvo Tehdasasettelu E9 PO1 aktivoitunut 1 1 E10 PO1 palautunut 2 1 E11 PO2 aktivoitunut 4 0 E12 PO2 palautunut 8 0 E13 SO1 aktivoitunut 16 0 E14 SO1 palautunut 32 0 E15 SO2 aktivoitunut 64 0 E16 SO2 palautunut Tapahtumamaskin V156 oletusarvo 3 38
39 1MRS MUM REJ 521 Taulukko Tapahtumakoodit E31...E33 Koodi Tapahtuma Painoarvo Tehdasasettelu E31 Tapahtumatallennin liipaissut 1 1 E32 Käyttöliittymän salasana avattu 2 0 E33 Käyttöliittymän salasana 4 0 suljettu Tapahtumamaskin V157 oletusarvo 1 Selityksiä: 0 = ei mukana tapahtumaraportoinnissa 1 = mukana tapahtumaraportoinnissa Taulukko Tapahtumakoodit E50 ja E51 Koodi E50 E51 Tapahtuma Releen uudelleenkäynnistys Tapahtumarekisterin ylivuoto Tapahtumat E50 ja E51 ovat aina mukana tapahtumaraportoinnissa Kaukosiirrettävät tiedot Joissakin tapauksissa parametriarvojen syöttö tietoliikenneväylän kautta vaatii SPA-salasanan käyttöä.salasana on numero alueella Salasanan tehdasasettelu on 1. Salasanasuojaus voidaan ottaa pois käytöstä kirjoittamalla salasanan numero parametrille V160 ja ottaa takaisin käyttöön kirjoittamalla sama salasana parametrille V161. Salasanasuojaus astuu myös takaisin voimaan syöttöjännitteen katkoksesta. Salasana voidaan vaihtaa parametrilla V162, mutta sitä ei voi lukea tällä parametrilla. Käyttöliittymän salasana muutetaan parametrin V162 kautta, mutta salasanaa ei voi lukea parametrin kautta. Seuraavissa taulukoissa esiintyvien lyhenteiden selitykset: R = tieto voidaan lukea W = tieto voidaan kirjoittaa P = kirjoittaminen suojattu salasanalla I = tulotiedot S = asetteluarvot V = parametrin muistiin rekisteröidyt tiedot M = häiriötallentimen parametrit O = lähtötiedot 39