Source: http://docplayer.cz/412381-Podnikova-norma-energetiky-pro-rozvod-elektricke-energie-provoz-navrhovani-a-zkouseni-ochran-a-automatik.html
Timestamp: 2017-11-25 04:49:17+00:00
Document Index: 19775831

Matched Legal Cases: ['čl. 15', 'čl. 57', 'čl. 38', 'čl. 89', 'čl. 137', 'čl. 126', 'čl. 127']

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK - PDF
Download "Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK"
1 ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o, PRE distribuce, a.s., ZSE, a.s. a ČEPS, a.s. Tato norma platí pro provoz, navrhování a zkoušení ochran a automatik elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy. Účelem normy je stanovit požadavky na zajištěni správné a spolehlivé činnosti systému ochran a automatik v energetických provozech pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti rozvodného a elektrárenského zařízení. Pro elektrárny, teplárny a průmyslové závody platí norma v objektech, kde se stýkají jejich elektrické sítě se sítěmi organizací energetiky. Tuto normu lze využít i pro vnitřní elektrické sítě elektráren, tepláren a průmyslových závodů. Nahrazení předchozích norem Tato norma nahrazuje PNE :1998 a její změnu A1:2001. Nahrazuje: ČSN :1998 +A1:2001, PNE z Účinnost:
2 Obsah Strana I. NÁZVOSLOVÍ:... 4 II. VŠEOBECNĚ... 5 Podmínky pro správnou činnost a provoz ochran a automatik... 6 Přístrojové transformátory proudu (PTP)... 6 Přístrojové transformátory napětí (PTN)... 8 Spínací přístroje... 9 Zdroje pomocného napětí... 9 Spojovací kabelové vedení... 9 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím Uzemňování Ochrana před přepětím Druhy elektrických poruch v trojfázové síti Druh poruchy a její význam Nenormální provozní stavy v trojfázové soustavě a jejich důsledky Následky poruch a jejich omezování III. TECHNICKÉ POŽADAVKY Požadavky na ochrany a automatiky z hlediska zajištění hospodárného provozu elektrizační soustavy Základní požadavky na ochrany a automatiky Požadavky na konstrukci ochran a automatik z hlediska provozu Činitelé ovlivňující volbu ochran a automatik Navrhování ochran a automatik Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě pro návrh ochran Stanovení největšího a nejmenšího zkratového proudu Stanovení stupně časové selektivity Seřizování ochran Výpočet nastavení a charakteristik nejpoužívanějších druhů ochran Připojení ochran na přístrojové transformátory Výpočet nastavení zkratové spoustě jističe TN IV. PROVOZ, ÚDRŽBA A ZKOUŠENÍ Provoz ochran a automatik Evidence o činnosti ochran a automatik Druhy a termíny zkoušek ochran a automatik Kontrola a zkoušky ochran, automatik a příslušenství Primární zkoušky ochran Zabezpečení primárních zkoušek Sekundární zkoušky ochran Zabezpečení sekundárních zkoušek Zkoušky činnosti automatik
3 Ukončení zkoušek ochran a automatik...34 PŘÍLOHA A: Požadavky na parametry přístrojových transformátorů proudu...35 PŘÍLOHA B: Výpočet nastavení nadproudových časově nezávislých ochran...38 PŘÍLOHA C: Výpočet nastavení mžikových nadproudových ochran...40 PŘÍLOHA D: Výpočet nastavení časově závislých nadproudových ochran...42 PŘÍLOHA E: Výpočet nastavení ochran na zpětnou složku proudu generátoru...44 PŘÍLOHA F: Výpočet nastavení distančních ochran...45 PŘÍLOHA G: Vybrané příčiny nesprávného měření vzdálenosti poruchy u distančních ochran..47 PŘÍLOHA H: Zemní ochrany sítí vn...52 PŘÍLOHA I: Nastavení zkratové spoustě jističe sekundárního obvodu transformátoru napětí...59 Použité normy ČSN IEC Mezinárodní elektrotechnický slovník, Kapitola 448: Ochrany elektrizační soustavy ČSN EN Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách Část 0: Výpočet proudů ČSN Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení ČSN EN : Zkratové proudy. Výpočet účinků. Část 1: Definice a výpočetní metody ČSN Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení vn, vvn a zvn ČSN Elektrická zařízení část 5. Výběr a stavba el. zařízení kap. 52: Výběr soustav a stavba vedení ČSN Elektrické instalace AC nad 1 kv ČSN EN Přístrojové transformátory-část 1: Transformátory proudu ČSN EN Přístrojové transformátory-část 6: Požadavky na jistící transformátory proudu pro přechodové jevy ČSN EN Přístrojové transformátory napětí- Část 2: Induktivní transformátory napětí ČSN EN Přístrojové transformátory napětí- Část 5: Kapacitní transformátory napětí PNE Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie PNE Kabelové kanály, podlaží a šachty PNE Standardizované informační soubory dispečerských řídících systémů Další použitá literatura [1] Procházka, K.: Podmínky činnosti zemních ochran v sítích vysokého napětí, Energetika 8/1977, str , Praha, 1977 [2] Procházka, K.: Technická instrukce pro volbu způsobu zemnění uzlu u smíšených sítí vn, in Provozně technická pravidla č. 18/78, ČEZ, 1978 [3] Procházka, K.: Vybrané problémy provozu distribučních sítí vn, příručka pro provozní pracovníky, Výzkumný ústav energetický Brno, odbor České Budějovice, České Budějovice,
4 Vypracování normy: Zpracovatel:. EGC-EnerGoConsult ČB, s.r.o. České Budějovice, Ing. Karel Procházka, CSc. Pracovník ONS odvětví energetiky: ÚJV Řež, a.s. divize Energoprojekt Praha, Ing. Jaroslav Bárta I. NÁZVOSLOVÍ 1. Ochrana souhrn technických opatření určený ke zjištění poruch nebo jiných abnormálních stavů v elektrizační soustavě, umožňující odpojení poruchy přerušením abnormálních stavů a k vyslání signálů nebo jiných příkazů. Termín ochrana může být použit pro popis ochrany celkového energetického systému nebo jednotlivého zařízení elektrizační soustavy. 2. Integrovaný systém řízení a chránění - systém, který kombinuje funkce řízení a chránění. 3. Hlavní ochrana je určena přednostně vypnout poruchu nebo ukončit abnormální provozní stav elektrizační soustavy. Pro daný prvek elektrizační soustavy mohou být určeny dvě nebo více hlavních ochran zpravidla s různými funkčními algoritmy. 4. Záložní ochrana je určená k vypínání, nebyla-li porucha v soustavě odstraněna nebo nebyl zjištěn abnormální stav v průběhu určené doby v důsledku selhání nebo neschopnosti funkce jiné ochrany nebo selhání vypnutí příslušného vypínače(ů). 5. Místní záložní ochrana - záložní ochrana napájená stejnými přístrojovými transformátory jako příslušné hlavní ochrany. 6. Vzdálená záložní ochrana - ochrana umístěná v sousedním chráněném úseku a působící zpravidla s časovým zpožděním. 7. Citlivost ochrany - je schopnost rozlišit stav, při kterém má působit, od stavu, při kterém nemá působit. (čl. 15). 8. Selektivita - schopnost ochrany určit poruchový úsek a/nebo fázi(e) s poruchou elektrizační soustavy. 9. Spolehlivost ochrany je pravděpodobnost, že ochrana vykoná požadovanou funkci za daných podmínek a v daném časovém intervalu. 10. Bezporuchovost ochrany je pravděpodobnost nepřítomnosti poruchy působení ochrany za daných podmínek v daném časovém intervalu. 11. Nesprávné působení ochrany je nežádoucí působení ochrany. 12. Selháni funkce ochrany je neschopnost působení ochrany, která měla působit, ale nezapůsobila. 13. Selhání principu je nesprávná funkce ochrany vyvolaná chybou nebo omezenými možnostmi v projektování, konstrukci (programovém vybavení v digitální ochraně) nebo instalaci nebo použití ochrany, popř. omezenými možnostmi principu při určitých typech poruch. 14. Stupeň (časové) selektivity - je rozdíl nastavení (časového zpoždění) ochran (zpravidla dvou sousedních úseků). 15. Koeficient citlivosti - u ochran působících při zvětšování kontrolované veličiny je dán poměrem minima elektrické veličiny (např. proudu) v obvodu ochrany při poruše a při omezeném provozu elektrizační soustavy (dále ES) k hodnotě této veličiny nastavené na ochraně.u ochran působících při zmenšování kontrolované veličiny je dán převratnou hodnotou. Pro správnou činnost ochrany musí být větší než 1. Jeho velikost se stanovuje individuelně podle druhu a provedení ochrany. 4
5 16. Koeficient větvení proudu - je dán poměrem části zkratového proudu tekoucího zařízením s kontrolovanou ochranou, ke zkratovému proudu procházejícímu vedením, na kterém je porucha. 17. Koeficient bezpečnosti - vylučuje vliv nepřesnosti vypočtu parametrů pro nastaveni ochran, chyby základní části ochrany, přístrojových transformátorů, apod. 18. Doba vypnutí poruchy - je určena dobou od vzniku poruchy do přerušení poruchové veličiny. POZNÁMKA: Další názvosloví je udáno v souvisejících normách. 19. až 29. na doplňky. II. VŠEOBECNĚ 30. Elektrické stroje a zařízení musí být chráněny odpojením při poruchách. Porucha je způsobena změnou izolačního stavu některé části chráněného zařízení. Hlavní druhy poruch jsou uvedeny v článku Nenormální provozní stav je provoz, při kterém dochází k odchylce jedné nebo více provozních veličin chráněného zařízení mimo pracovní oblast. Hlavní druhy nenormálních stavů jsou uvedeny v článku 87. Elektrické stroje a elektrická zařízení mohou být vybaveny též ochranami pro kontrolu nenormálního provozu (např. přetíženi; nesymetrie) anebo pro případ poruchy, která dané zařízení anebo přilehlou část elektrizační soustavy bezprostředně neohrožuje (např. zemní spojeni v sítích s malým zemním proudem).tyto ochrany signalizují nenormální provozní stav příslušného zařízení anebo působí na jeho vypnutí, jestliže další jeho provoz by pravděpodobně způsobil poruchu anebo havárii v přilehlé části ES. Přitom je nutno též vzít v úvahu způsob provozu tohoto zařízeni (se stálou obsluhou, bez stálé obsluhy) a v některých případech i jeho důležitost. 32. Ochrany musí zajistit rychlé a selektivní automatické odpojení postižené části elektrizační soustavy pomocí vypínačů. Doba vypnutí musí odpovídat požadavkům spolehlivého provozu elektrizační soustavy (udržení stability ES, požadované velikosti napětí, zmenšení rozsahu poruch, zajištění pokud možno rychlého obnovení normálního provozu ES, apod.). Ochrany musí zajistit vypnutí postiženého úseku anebo odpojení el. stroje při vnitřní poruše (zkratu), případně při bezprostředním ohrožení jeho provozu. 33. Záložní zdroje el. energie, záložní el. pohony, el. vedení vn, vvn a zvn mají být vybaveny automatikou pro obnovení provozu daného objektu, při poruše základního zařízení anebo při poruše na vedení, v co nekratší době. Havarijní automatické odpínání spotřebitelů je nutné v oblastech, kde může vzniknout značný nedostatek výkonu výpadkem zdrojů anebo rozpadem elektrizační soustavy. Alternátory, kompenzátory a transformátory mají být vybaveny automatickou regulací napětí pro přesné udržování napětí a rozdělení jalového výkonu mezi zdroji jalové energie uvnitř ES a pro udržování nastavené hladiny napětí na přípojnicích. 5
6 Podmínky pro správnou činnost a provoz ochran a automatik 34. Umístění. Ochrany a automatiky musí být v provozu umístěny ve snadno přístupných a pro obsluhu bezpečných místech a musí být zabráněno jejich mechanickému poškození. Prostory, v nichž jsou umístěny, je třeba chránit proti prachu, vlhkosti, nadměrné teplotě, působení agresivního prostředí v souladu s doporučeními výrobce. V prostorách, v nichž jsou ochrany a automatiky trvale umístěny, musí být pamatováno s dočasným umístěním příslušného zkušebního zařízení vč, přístupu obsluhy pro revizní činnost. U ochran a automatik musí být nápisy označující jejich určení, shodné s technickou dokumentací. 35. Skladování. Při uskladnění ochran a prvků automatik a jejich transportu musí být dodržena ustanovení příslušných předmětových norem a pokynů výrobce. 36. Rušivé vlivy. Ochrany a automatiky je nutno chránit proti rušivým vlivům. Nesmějí být umístěny v těsné blízkosti zdrojů tepla, chvění, otřesů a v blízkosti zdrojů interferenčních napětí (magnetického, elektromagnetického a elektrostatického pole), které by přesahovaly jejich zaručované odolnosti. Pracovní podmínky ochran a prvků automatik a přípustné hodnoty pro zaručení jejich spolehlivé činnosti jsou udány v příslušných předmětových normách a doporučeních IEC. 37. Požadavky na přístrojové transformátory. Pro zajištění spolehlivé činnosti ochran musí být výrobcem ochran stanoveny požadavky na příslušné parametry přístrojových transformátorů a na spojovací vedení mezi nimi a ochranami. Pokud ochrana není schopna za všech podmínek bezchybné činnosti s přesycenými transformátory proudu nebo kapacitními transformátory napětí, musí být omezující podmínky uvedeny v technických podmínkách ochrany. Přístrojové transformátory proudu (PTP) Pro ochrany jsou používány jistící PTP, charakterizované podle ČSN EN jmenovitým převodem, normalizovanou třídou přesnosti (např. 5P, 10P), jmenovitým břemenem a nadproudovým činitelem. Využití PTP s jedním sekundárním vinutím pro měření i ochrany je možné u integrovaných systémů řízení a chránění. V těch případech, kdy jsou kladeny zvláštní požadavky na činnost ochran při přechodových dějích na začátku zkratu, tj. především v sítích, kde jsou relativně vysoké zkratové proudy a velká časová konstanta ss složky, se používají speciální transformátory proudu podle ČSN EN , charakterizované jmenovitým ekvivalentním dovoleným sekundárním budícím napětím U al, mezním budícím sekundárním proudem I al, primární časovou konstantou T p, sekundární časovou konstantou T s, odporem sekundárního vinutí R ct a dalšími parametry. Pro zběžné výpočty podle starších norem se uvažovaly limitní napětí U lim, limitní proud I lim a vnitřní odpor vinutí R 2. Potřebné pojmy jsou uvedeny a vysvětleny v ČSN EN a ČSN EN Požadavky na přístrojové transformátory proudu. Protože moderní ochrany jsou schopné pracovat i při určité míře zkreslení vstupních proudů (vyvolaného např. přesycením PTP), která se liší jak u jednotlivých typů ochran, tak i podle jejich výrobců, je vhodné a zapotřebí již ve fázi jejich volby vycházet z požadavků jednotlivých typů ochran na PTP, popř. vyžadovat od dodavatelů potřebné údaje. Požadavky na parametry PTP jsou uvedeny v příloze A této normy. Nadproudové vlastnosti PTP jsou charakterizovány nadproudovým činitelem (viz ČSN EN ), což je poměr jmenovitého primárního nadproudu při dané 6
7 přesnosti a jmenovitého primárního proudu. Pro účely této normy přijmeme pro nadproudový činitel zkratku n. 39. Při kontrole PTP z hlediska správné činnosti ochran se provede: - určení jejich vnějšího břemene (Z) podle schématu jejich spojení a druhu zkratu (tabulky Tabulce 3 v příloze A této normy). - pro zběžné výpočty určení skutečného nadproudového činitele n S podle vypočteného břemene Z z křivek 5 % (10 %) chyby transformátorů proudu, tj. závislosti Z = f (n) pro různé převody transformátorů proudu. Pokud nejsou závislosti Z = f (n) k dispozici, předpokládá se, že nadproudový činitel je závislý na zátěži podle vztahů v příloze A. - pro přesnější výpočty a jsou-li k dispozici přesnější parametry PTP a sekundárního obvodu se při určení potřebného nadproudového činitele n p, případně dalších parametrů dle normy ČSN EN postupuje podle vztahů v příloze A. Jestliže potřebný nadproudový činitel n p je větší než skutečný nadproudový činitel PTP je nutné buď zmenšit vnější břemeno nebo použít transformátor proudu s větším jmenovitým převodem. 40. Pro správné zapojení ochran se směrovým článkem je důležitá polarita transformátoru proudu. Primární svorky se označují P1, P2, (K, L) sekundární S1, S2 (k, l). Protéká-li vinutím proud v určitém okamžiku ve směru od svorky P1 k P2, (K ke svorce L) musí sekundární proud téci vně od svorky S1 (k) ke svorce S2 (l). 41. Sekundární vinutí PTP musí být uzavřeno buď proudovými vstupy přístrojů (zapojenými v sérii), náhradní zátěží nebo se musí zkratovat. Sekundární vinutí PTP se nesmí za provozu rozpojit, aby nevzniklo přepětí, které by ohrozilo osoby a izolaci PTP. Nebezpečná napětí mohou vzniknout na svorkách sekundárního vinutí i při velkém vnějším břemeni a průtoku zkratového proudu primárním vinutím. 42. V rozvodnách se zpravidla uzemňuje sekundární svorka souhlasná s primární svorkou připojenou směrem k přípojnicím. 43. PTP zapojené do hvězdy na spínači pomocné přípojnice směrem k hlavní přípojnici, na spínači přípojnic v rozvodně s bypasy směrem k přípojnici bez připojených bypasů a na spínači přípojnic s rovnocennými přípojnicemi se doporučuje uzemnit směrem k přípojnici s dřívějším písmenem v abecedě nebo nižším číslem. 44. PTP pro rozdílové ochrany, jejichž sekundární vinutí je zapojeno do trojúhelníka, se neuzemňují. Uzemnění se provede pro celý soubor jistících transformátorů proudu rozdílové ochrany v jednom místě (v rozvodně anebo v rozváděči ochran). Obvody transformátoru proudu se nesmí spojovat pájením, nýbrž svorkami a svorkovnicemi anebo zvláštními konektory. Svorky, svorkovnice a konektory musí být umístěny v místech přístupných prohlídce. 45. Zkratová odolnost proudových cívek nebo náhradní zátěž musí být taková, aby nedošlo k poškození přístroje ani při největším možném zkratovém proudu, který se může krátkodobě vyskytovat na transformátoru proudu. Podle zkušenosti vyhoví z hlediska zkratové odolnosti přístroj s následující odolností 7
8 Tabulka 1 - Doporučené zkratové odolnosti v sekundárních obvodech jisticích transformátorů proudu I k /I 1n I dyn /I n I ekv /I n < 30 5 n s 2 n s 30 až n s 3 n s 100 až n s 4 n s kde I dyn /I n je poměrná dynamická přetížitelnost (poměr dovoleného dynamického proudu a jmenovitého proudu ochrany) I ekv /I n je poměrná tepelná přetížitelnost (poměr dovoleného oteplovacího proudu a jmenovitého proudu ochrany) 46. a 47. na doplňky. Přístrojové transformátory napětí (PTN) 48. Třídy přesnosti (Tp) přístrojových jistících transformátorů napětí jsou 3P a 6P. Dovolené chyby jistících transformátorů napětí jsou pro Tp: 3P - chyba napětí ± 3 %, chyba úhlu 120 minut, 6P - chyba napětí ± 6 %, chyba úhlu 240 minut. Ostatní údaje jsou v ČSN EN a ČSN EN Značení svorek: Izolovaná svorka se značí písmenem A, B, C, svorka v provozu uzemněná písmenem N. Svorky sekundární se značí písmeny a, n. 50. U pomocného vinutí jednofázového, jednopólově izolovaného PTN není dovoleno spojovat nakrátko jednotlivá vinutí ani konce vinutí zapojeného do otevřeného trojúhelníku. Při zapojení do otevřeného trojúhelníka se doporučuje jednotně uzemňovat svorku dn (do) vnějšího vrcholu otevřeného trojúhelníka. 51. Pojistky nebo jističe se musí instalovat ve všech neuzemněných fázích, co nejblíže za svorkami sekundárního vinutí transformátoru napětí. Ve zvláštních případech je možno upustit od jištění sekundárního obvodu (např. u automatických regulátorů napětí alternátorů, u PTN v uzlu generátorů). V obvodech otevřeného trojúhelníku se instaluje pouze jistič jednopólový, kterým se jistí neuzemněný konec. 52. Pro jištění sekundární strany transformátorů napětí zapojených do hvězdy se mohou užít trojfázové (čtyřpólové) nebo jednofázové jističe s pomocným kontaktem pro zablokování ochran působících při poklesu anebo ztrátě měřeného napětí. Ochrany mohou být opatřeny členem pro zablokováni činnosti ochrany při poruše v sekundárním obvodu transformátoru napětí (k tomu lze i využít softwarového vybavení ochrany). POZNÁMKA: Doporučuje se kontrolovat vypínací dobu jističe. 53. Kapacitní transformátor napětí má obsahovat prvky pro kompenzaci chyb transformace a pro útlum subharmonického ferrorezonančního kmitání. V případě použití pro rychlé ochrany se musí dodržet požadavky výrobce ochran. 54. Činitele zvýšení napětí a dobu jeho trvání podle zapojení primárního vinutí transformátorů napětí udává ČSN EN a ČSN EN na doplňky. 8
9 Spínací přístroje 56. Vypínače elektrického vedení mají být z hlediska ochran a automatiky uzpůsobeny pro opětné automatické zapínání s přestávkou bez napětí odpovídající potřebám obnovení provozu příslušné části ES, musí mít co nekratší dobu nesoučasnosti spínání jednotlivých jeho pólů (menší než 5 ms), musí vyhovovat požadavkům vypínání blízkých zkratů, vypínání vedení naprázdno, musí být zajištěny zábranou proti "pumpováni" a prioritou funkce vypnutí. 57. Vypínače energetických bloků velkých výkonů a vypínače vvn a zvn mají mít dvě nezávislé vypínací cívky. Doporučuje se kontrola vypínacích obvodů. 58. až 63. na doplňky. Zdroje pomocného napětí 64. V energetických objektech se použije pro napájení ochran a automatik a k provedení jejich úkonů jako zdroj pomocného napětí akumulátorové baterie. 65. Namísto akumulátorové baterie se může použít jako zdroje proudu přístrojových transformátorů proudu anebo jiných pomocných zařízení (kondenzátorů apod.). 66. Velikost napětí baterie se volí s ohledem na úbytek v ovládacích kabelech, rozlehlost zařízení, velikost energetického objektu, proudovou zapínací a vypínací schopnost kontaktů ochran a relé, napětí ovládacích cívek spínacích přístrojů a s ohledem na použity systém kontroly a řízení energetického objektu. Používaná stejnosměrná napětí jsou (24), 48, (60), 110, 220 V (viz ČSN ). Kapacita baterie se volí s ohledem na požadovanou dobu zálohování. 67. V těch případech, kdy ochranové funkce jsou integrovány v řídícím systému s napájením AC napětím, je zapotřebí nepřerušené napájení střídači, podle důležitosti a způsobu zálohování ochran ev. se 100 % zálohou. 68. Napájení ochranných soustav zvláště důležitých energetických zařízení (energetické bloky velkých výkonů, přenosová vedení apod.) musí být ze dvou nezávislých trvale připojených přívodů, v oddělených kabelech. Tato energetická zařízení mají mít dvě nezávislé vypínací, případně i zapínací cívky podle čl. 57 této normy. 69. Obvody pro napájení ochran a ovládacích cívek příslušných vypínačů jedné odbočky se musí samostatně jistit. Při použití souborů ochran pro více vývodů se společným napájením je zapotřebí dbát na selektivitu (zálohování) ochran a zajištění údržbových prací. 70. Stejnosměrné obvody připojené na baterii s neuzemněným pólem mají být navrženy tak, aby bylo možné snadné zjištění místa zemního spojení. 71. Výskyt zemního spojení v těchto obvodech a ztráta napětí musí být návěštěny na řídicím pracovišti. 72. Jištění stejnosměrných ovládacích a návěstních obvodů se provádí dle norem řady ČSN Spojovací kabelové vedení 73. Ovládací obvody, návěstní obvody, obvody přístrojových transformátorů proudu pro ochrany a obvody automatik se provádějí: a) v kobkách vodiči nebo kabely podle PNE b) v ovládacích skříních a rozváděčích podle příslušných předmětových norem. 74. Při volbě typu kabelů a kabelových tras pro ochrany a řídící systémy (automatizační zařízení) se musí zejména v zařízení zvn a vvn uvažovat rušivé vlivy způsobené zdroji interferenčních napětí (magnetického, elektromagnetického a 9
10 elektrostatického pole ve smyslu příslušných norem pro zkoušky odolnosti z hlediska EMC), a to zejména u systémů pracujících na úrovni malých napětí. Požadavky na provedení těchto kabelů (stínění, kroucení apod.) a na jejich uložení je zapotřebí vyžadovat od dodavatelů ochran a řídících systémů jako součást nutných podkladů o zařízení a předpokladů jeho odolnosti. Pro kladení kabelů platí ČSN Uzemnění kovového pláště kabelů a kabelových koncovek musí být připojeno na společné uzemnění. Při jednostranném uzemnění (používá se u pomocných kabelů) se kovový obal kabelu spojuje s ochrannou soustavou v místě přístrojů citlivých na rušivé vlivy. Při oboustranném uzemnění (používá se u silových kabelů) plášťů kabelů je zapotřebí volit dostatečný průřez pláště vyhovující možným proudům při zemních zkratech ve stanici, popř. paralelně s kabelem položit pomocný vodič. Volba a uložení kabelů z hlediska protipožární ochrany musí odpovídat ČSN Při určování průřezů přívodů od sekundární strany transformátorů proudu k připojeným přístrojům je nutno dbát, aby součet spotřeby přístrojů a ztrát v sekundárních obvodech nepřestoupil zátěž transformátoru přípustnou pro požadované ns, limitní napětí Ulim (čl. 38, 39 této normy) apod. 77. Při určování průřezů přívodů od sekundární strany transformátoru napětí k připojeným přístrojům je nutno dbát, aby součet vlastní chyby transformátorů napětí při skutečné zátěži a chyby způsobené úbytkem napětí na sekundárním obvodu, včetně úbytku na použitém jističi nebo pojistkách, nepřestoupil hranici požadované přesnosti. 78. a 79. na doplňky. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 80. Pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím platí ČSN a PNE Uzemňování 81. Uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat ČSN Ochrana před přepětím 82. Ochrana před přepětím se řeší podle ČSN na doplňky. Druhy elektrických poruch v trojfázové síti 84. Druhy poruch v trojfázové síti a jejich definice s ohledem na způsob provozu sítě (v soustavě s účinně uzemněným nulovým bodem a odporovým uzemněním uzlu označujeme poruchy se zemí jako zkraty, u sítí s izolovaným uzlem a zhášecí tlumivkou zemní spojení): a) spojení jedné z fází se zemí - jednofázový zkrat - zemní spojení, b) spojení závitů jedné fáze - závitový zkrat, c) spojení dvou fází: ca) spojení mezi dvěma fázemi (dvojfázový zkrat), cb) spojeni dvou fází se zemí v jednom místě vedení (dvojfázový zemní zkrat), cc) spojení dvou fází se zemí v různých místech vedení (dvojitý zemní zkrat - dvojité zemní spojeni), d) spojení tří fází: da) spojení mezi třemi fázemi (trojfázový zkrat), 10
11 da) spojení tří fází se zemí v jednom místě (trojfázový zemní zkrat), db) spojení tří fází se zemí v různých místech vedení (trojitý zemní zkrat, trojité zemní spojení) POZNÁMKA: Podle povahy styku vodiče se zemí v místě poruchy a fázovými vodiči mezi sebou jsou poruchy např. kovové, obloukové, odporové a přerušované. e) přerušení jedné anebo dvou fází. Druh poruchy a její význam 85. Stupeň závažnosti poruchy je charakterizován jejím vlivem na stabilitu ES a na spotřebitele: a) jednofázový zkrat - je nečastější poruchou v sítích, avšak z hlediska ohrožení dynamické stability a spotřebitelů je méně nebezpečný než vícefázové zkraty. b) jednofázové zemní spojení v sítích s kompenzací zemních kapacitních proudů nebo s izolovaným uzlem - je nejčastější poruchou v těchto sítích. Bezprostředně neohrožuje provoz spotřebitelů, ale rozvodné zařízení sítě je při vzniku a zániku zemního spojení namáháno nebezpečnými přepětími a v okolí místa poruchy jsou ohroženy i živé bytosti. c) dvojfázový zkrat - je složitým druhem zkratu a těžkou poruchou pro elektrizační soustavu. d) dvojfázové zemní spojení v sítích s neúčinně uzemněným nulovým bodem - oproti dvojfázovému zkratu nabývají příslušné fáze v místě zemního spojení potenciálu země a nulový bod soustavy 0,5 U zdravé fáze. e) dvojfázový zemní zkrat v sítích s účinně uzemněným nulovým bodem - je složitým druhem zkratu a způsobuje: ea) hluboký pokles fázových a sdružených napětí příslušných fází (v místě zkratu k nule), eb) nevyváženost systému a vznik všech složek nesouměrné soustavy. f) dvojité a vícenásobné zemní spojení - vyskytuje se pouze v sítích s neúčinně uzemněným nulovým bodem. Vzniká v místech se zeslabenou izolací následkem zvýšení napětí anebo přepětí při jednofázových zemních spojeních. fa) jsou-li místa zemního spojení na různých paprskových vedeních odcházejících z týchž přípojnic, poruchový proud protéká pouze jednou fází (se zemním spojením) každého vedení, fb) v obecném případě při oboustranném napájení mohou se objevit proudy i v neporušených fázích a dosahují velikostí proudů ve fázích s poruchou. Vypnutím jednoho místa zemního spojení se zvyšuje spolehlivost napájení spotřebitelů. V rozvětvených sítích značné délky se však při provozu sítě se zemním spojením zvyšuje pravděpodobnost vzniku dalšího zemního spojení. g) trojfázový zkrat - je těžkou poruchou pro elektrizační soustavu. Místo zkratu je nutno odpojit v co nejkratším čase, aby nedošlo k porušení dynamické stability ES. 86. Přerušení fáze v trojfázové soustavě může vzniknout: a) následkem mechanické poruchy vedení bez působení zkratového proudu (např. přetržení vodiče), b) v důsledku působení zkratových proudů (např. přepálení přeponky nebo pojistky), c) při působení jednofázového opětného zapínání nesepnutím některé fáze vypínače při jeho poruše, d) nesepnutím (event. rozepnutím) jedné fáze odpojovače nebo vypínače. 11
12 Nenormální provozní stavy v trojfázové soustavě a jejich důsledky 87. Nenormálními provozními stavy jsou zejména: a) nadproudy (proudy převyšující jmenovité hodnoty daného zařízení anebo vedení) a poklesy napětí vyvolané přetížením anebo zkraty v jiných místech ES, nebo poruchou poháněného zařízení (u elektrických motorů) apod., b) kývání anebo narušení synchronismu paralelně pracujících synchronních alternátorů a motorů charakterizované pulzováním proudů a napětí, nejčastěji způsobené pomalým vypnutím zkratů, c) odchylky napětí a kmitočtu (při vypnutí dlouhých vedení vvn, odlehčení, vzniku ostrovního provozu atd.), d) zvýšená nesouměrnost proudů a napětí, e) výskyt harmonických v průběhu proudů nebo napětí převyšujících dovolené meze. 88. Důsledky nenormálního provozu: a) přetížení působí tepelně na vedení a stroje, způsobuje poruchu anebo předčasné opotřebení, zvláště v místě všech styků spojů a kontaktů, zvýšeným ohřevem porušuje izolaci s případným následným zkratem mezi závity, mezi fázemi apod., a vlivem teplotního roztažení vede k mechanickému poškození. Přetížení venkovního vedení může vést protažením vodičů k jejich poklesu a přiblížení se k vzrostlé vegetaci až na přeskokovou vzdálenost. Tím může nastat ohrožení osob zvířat a majetku. b) při kývání a asynchronním chodu vznikají jevy uvedené v čl. 89 této normy. Působení ochran při kýváni je kromě zdůvodněných případů obecně nepřípustné (pro zachování provozu systému, napájení spotřebitelů apod.). Při ohrožení synchronismu se doporučuje v mimořádných případech rozdělit elektrizační soustavu v předem určených místech (např. v místech slabých mezisystémových spojů) na nesynchronně pracující části tak, aby byly pokud možno v rovnováze výkony alternátorů a příkony spotřebitelů (systémová automatika). V omezeném rozsahu mohou v přenosové soustavě tuto funkci zajistit 1. impedanční zóny distančních ochran, které nejsou blokovány při kývání. c) při odchylkách napětí a kmitočtu může docházet k výpadkům odběratelů vypnutím od napěťového nebo frekvenčního odlehčování. d) při výskytu zvýšené nesouměrnosti proudu se musí kontrolovat, zda nedojde k vypínání zařízení působením ochran na nesymetrickou složku proudu. e) výskyt harmonických převyšujících dovolené meze může v krajních případech ovlivnit činnost ochran. Následky poruch a jejich omezování 89. Poruchy na elektrických vedeních a zařízeních v závislosti na jejich druhu rozsahu a trvání mohou způsobovat: a) ohrožení osob zvířat a majetku při zkratech na elektrickém zařízení, b) hluboký pokles napětí v příslušné části elektrizační soustavy a tím poruchu normálního provozu, především v elektrárnách ztrátou stability a u širokého okruhu spotřebitelů odpadem stykačů, c) zničení zařízení el. obloukem, který často vznikne v místě porušení izolace, d) zničení anebo poškození energetického zařízení i v nepostižené části elektrizační soustavy v důsledku tepelného a dynamického působení zkratových proudů, e) zničení nebo poškození zařízení jiných organizací následkem průchodu zemních proudů (sdělovací a zabezpečovací zařízení, plynovody a pod), 12
13 f) porušení dynamické stability elektrizační soustavy, g) rozpad elektrizační soustavy (systémové havárie), což je vynucené rozdělení elektrizační soustavy na několik nesynchronně pracujících částí, doprovázené dalším vážným ohrožením stability elektráren a nedodáním el. energie spotřebitelům, snížením její kvality, případně zničením energetického zařízení, h) ohrožení mechanické pevnosti vodičů a svorek, ohrožení elektrické pevnosti izolace kabelů, i) škody u zákazníků vyplývající z přerušení dodávky elektrické energie nebo přepětím při selhání automatiky regulace napětí u transformátoru. Indikátory poruch 90. Pro urychlení zjištění úseku nebo místa s poruchou se v sítích vn se složitější strukturou používají indikátory poruch a to buď pevně instalované (samostatné na venkovních nebo kabelových vedeních, či součást dalších prvků sítí) nebo přenosné. Jejich vlastnosti musí odpovídat nejčastějším druhům poruch v sítích, tzn.: a) v sítích s kompenzací zemních kapacitních proudů zhášecími tlumivkami zjišťovat zemní spojení i mezifázové zkraty b) v sítích s nízkoohmovým uzemněním uzlu omezené jednopólové zkraty i mezifázové zkraty. 91. až 94. na doplňky. III. TECHNICKÉ POŽADAVKY Požadavky na ochrany a automatiky z hlediska zajištění hospodárného provozu elektrizační soustavy 95. Ochrany mají zjistit nenormální provozní a poruchové stavy ES a energetického zařízení. Podle povahy těchto stavů mají: a) v případě poruchy selektivně vymezit porušený úsek anebo zařízení, rychle ho odpojit a tím omezit následky poruchy a zabránit jejímu rozšíření na ostatní části ES anebo ostatní energetická zařízení, b) v nenormálních provozních stavech předat informaci o povaze těchto stavů na příslušné řídicí pracoviště, c) v poruchových anebo nenormálních provozních stavech předat informaci o povaze těchto stavů řídícímu systému (automatikám) příslušné úrovně, které po vyhodnocení provedou zásahy k obnovení normálního provozu anebo udržení chodu ES a energetického zařízeni, a na příslušné řídicí pracoviště. 96. Automatiky na všech úrovních mají zajistit: a) v případě: poruchy v ES anebo na energetickém zařízení podle jejich druhu a stupně důležitosti obnovení provozu ES anebo záložního energetického zařízení v co nekratší době (automatické opětné zapínáni vedení, automatické zapnutí rezervního zdroje nebo vedení, automatická regulace napětí, protihavarijní automatiky apod.), b) v nenormálních provozních stavech udržení chodu ES anebo energetického zařízení (automatické snížení zatížení při poklesu kmitočtu automatická regulace napětí, automatické zapnutí záložního el. pohonu apod.), c) usnadnění a dodržení předepsaného postupu při najíždění a odstavování technologického zařízení ve výrobnách, el. stanicích a průmyslových závodech z hlediska zvýšení provozní bezpečnosti, prodloužení životnosti energetického zařízení apod. 13
14 Ochrany a automatiky umožňují provoz neporušeného zařízení, umožňují využití přetížitelnosti některých zařízení pro udržení optimálního chodu ES v poruchových a nenormálních provozních stavech. 97. U ochran působících na vypnutí má být zajištěna selektivita tak, aby při poruše kterékoliv části ES byla vypnuta pouze tato část. Je-li nutné urychlit vypnutí zkratu (pro zachování stability, napětí u spotřebitelů, při zkratu na konci vedení apod.), připouští se neselektivní působení při současném použití opětného zapínání anebo automatického připojení záložního zdroje. Neselektivní působení ochran se připouští také tam, kde nelze selektivitu vypínání zaručit z důvodů parametrů chráněného zařízení nebo z důvodů omezených funkčních vlastností ochran (např. střídání velmi krátkých a velmi dlouhých vedení v sérii za sebou nebo u vedení s jednou nebo více T odbočkami. 98. Ochrany s časovým zpožděním zajišťující selektivní působení jsou přípustné, v případech, kde: a) vypnutí zkratů s časovým zpožděním je možné z hlediska spolehlivého provozu ES a přípustného rozsahu škod vzniklých zpožděným vypnutím, b) ochrana působí jako záložní. 99. Ochrany musí vyhovovat požadavkům spolehlivého působení, které má být též zajištěno jednoduchým schématem jejich zapojeni co nejmenším počtem pomocných prvků, obvodů, mezisvorkovnic apod. Při návrhu elektrického schématu zařízení (objektu) a sítí je nutno vytvořit podmínky pro spolehlivou činnost ochran, nejlépe volbou jednoduchého schématu silové části V provozu ES se smí používat jen těch typů ochran a automatik, které svými parametry (včetně spolehlivosti a odolnosti pro dané prostředí) vyhovují pro požadované ochranové funkce. V místě styku se sítěmi jiného provozovatele (např. průmyslového odběratele nebo místního zdroje a distribuční sítě rozvodné společnosti stejně jako styku distribuční sítě rozvodné společnosti a dodavatele elektřiny z přenosové soustavy nebo ze zahraničí apod.) je zapotřebí vybavení ochranami (vč. zálohování) koordinovat, aby nedocházelo k nežádoucímu ovlivnění provozu a činnosti při poruchách. Toto ustanovení platí u průmyslových závodů jen pro ochrany, které budou použity k přímé spolupráci s ochranami distribučních společností. Základní požadavky na ochrany a automatiky jsou selektivita, citlivost, spolehlivost, a rychlost působení Selektivita. Selektivní ochrana zajistí vypnutí pouze poruchy v daném úseku vedení nebo chráněného zařízení. Při napájení spotřebitelů záložním zdrojem vylučuje přerušení dodávky. Selektivita nezabraňuje působení ochran jako zálohy při selhání ochran anebo vypínačů sousedních úseků. Rozlišuje se: a) absolutní selektivita - nezáleží na použití časového zpoždění a je založena např. na principu porovnání el. veličin na koncích chráněného úseku (ochrany rozdílové, srovnávací) nebo na jednoznačném měření veličiny (kostrová, nádobová apod.), b) relativní selektivita - dociluje se stupňovitým výběrem nastavení (času, proudu apod.) Citlivost. Ochrana má být dostatečně citlivá při poruchách a nenormálním provozu na daném úseku elektrizační soustavy jako ochrana základní a při poruchách na přilehlém úseku jako ochrana záložní, pokud to její princip 14
15 umožňuje. Je nutno se vyvarovat příliš velké citlivosti, která vede k chybným působením ochrany, např. u nadproudových ochran při přetížení apod. Ochrany se zvýšenou citlivostí se použije jen v případě, nezhoršují-li se ostatní ukazatele (selektivita, rychlost, spolehlivost provozu apod.). Citlivost je vyjádřena zpravidla koeficientem citlivosti (k c ) Rychlost. Ochrany a automatiky mají zajistit co nekratší dobu vypnutí zkratů zejména z důvodů: a) snížení nebezpečí ohrožení osob, zvířat a majetku, b) zachování dynamické stability elektrizační soustavy, c) zmenšení rozsahu poškození zařízení, d) zkrácení doby provozu spotřebitelů se sníženým napětím v neporušené části systému, e) zvýšení efektivnosti automatického opětného zapínání, f) obnovení provozu systému za součinnosti automatiky opětného zapínání, automatického zapnutí záložního napájení, samonajíždění el. motorů apod., g) zkrácení doby nepříznivého ovlivňování slaboproudého zařízení Časové zpoždění ochrany musí odpovídat požadavkům spolehlivého provozu elektrizační soustavy Delší doba vypnutí se může připustit pro zkraty vzdálené od přípojnic s napájecími zdroji v zauzlené síti, kdy na těchto přípojnicích je dostatečné zbytkové napětí, nebo tam, kde to vyžadují anebo dovolují podmínky selektivity ochran spotřebitele (průmyslového závodu) Požadavky na ochrany a automatiky je zapotřebí posuzovat společně s ekonomickými hledisky. Náklady na ochrany jsou investiční a provozní (zkoušení, seřizování a údržba). V rozvodné soustavě a u spotřebitele se doporučuje navrhovat jednoduché a spolehlivé ochrany a automatiky s ohledem na snadnou údržbu. V propojené a přenosové soustavě, jakož i v důležitých částech distribuční soustavy, nejsou rozhodující náklady na ochrany. Chybné vypnutí anebo selhání zde vede k značným ztrátám a může vést i k ohrožení osob, zvířat a majetku. Nutno vzít v úvahu: a) bezpečnost osob, zvířat a majetku, b) význam chráněného objektu s cílem zajištění nepřerušeného napájení důležitých spotřebitelů, c) důsledky nesprávného působení ochran a automatik v nepostižené části soustavy, d) poruchovost článků soustavy, e) střední periodu správného anebo chybného působení ochran, f) procento správných působení různých druhů ochran a automatik, g) možnost ekonomického řešení hlavního elektrického zařízení a 108. na doplňky. Požadavky na konstrukci ochran a automatik z hlediska provozu 109. Ochrany a automatiky musí mít samostatné jištění napájecího napětí, oddělené od jiných obvodů Ochrany a automatiky důležitých energetických. zařízení musí mít stálou kontrolu obvodů napájení pomocným napětím a časovou synchronizaci V místě ochran se mohou použít zkušební zásuvky, umožňující bez odpojeni obvodů ochran od svorkovnic jejich odzkoušení. Zkušební zásuvky nejsou zapotřebí v případě, že se použijí svorkovnice, umožňující přerušení napěťových a zkratování proudových okruhů za provozu. 15
16 112. O činnosti ochran anebo automatik musí být podávány informace na řídicí pracoviště (např. na prvky poruchového návěstění, do řídícího systému apod.) Hodnoty tepelného a dynamického namáhání ochrany relé udává výrobce pro jednotlivé typy relé, nesmí být však menší než jsou zkratové proudy v nejnepříznivějším případě Dynamická přetížitelnost musí být rovna anebo větší než je vypočtený největší dynamický (nárazový zkratový) proud při zkratu Pro výstupy ochran a jejich komunikaci s řídicím systémem pro oblasti distribučních soustav platí PNE až 119. na doplňky. Činitelé ovlivňující volbu ochran a automatik 120. Způsob provozu vedení anebo elektrických zařízení v daném uzlu elektrizační soustavy, konfigurace sítě, možnost záložního napájení spotřebitelů a přetížení článků elektrizační soustavy v normálním provozu a v havarijních situacích Způsob uzemnění nulového bodu soustavy (uzemnění všech nulových bodů transformátorů přímo, přes zhášecí tlumivku anebo činný odpor, izolované nulové body transformátorů apod.). V sítích s přímo uzemněným nulovým bodem a uzlem uzemněným přes činný odpor musí být zvolen takový způsob chránění, při kterém hodnoty proudu, případně napětí při zemním zkratu, ovlivněné počtem a rozmístěním uzemněných transformátorů zajistí působení ochran ve všech možných provozních stavech Velikost napětí, délka vedení, nesymetrie fázových impedancí netransponovaných vedení, reaktance a kapacitní vodivost vedení, výkon, napětí a schéma elektrických strojů a jejich zapojení do elektrizační soustavy Technické parametry přístrojových transformátorů Typy vypínačů, jejich počet a rozmístění, vypínací a zapínací doba vypínačů, jejich přizpůsobení pro opětné zapínání (jedno- až několikanásobné, jedno- a vícepólové) apod Možnosti využití anebo vybudování spojovacích cest, např. kabelových, vf, optických, VKV, technické parametry přístrojových transformátorů apod Způsoby konfigurace elektrických sítí: a) jednoduchá paprsková vedení s jednostranným napájením, b) jednoduchá paprsková vedení s oboustranným napájením, c) paralelní vedení, d) jednoduchá anebo paralelní vedení s odbočujícími vedeními k distribučním transformovnám, e) vedení v okružní el. síti s jedním napájecím bodem, f) vedení připojená k el. síti složité konfigurace s několika napájecími body, g) vedení připojená k el. síti složité konfigurace s několika napájecími body v různých napěťových hladinách. Navrhování ochran a automatik 127. Druhy ochran a automatik částí rozvodu 110 kv a vn se volí podle následující tabulky: 16
17 Tabulka 2 Chráněné zařízení Strana 110 kv transformátorů ZVN/110 kv a VVN/110 kv Přípojnice 110 kv Přípojnice vn Linky 110 kv uzemněná soustava Vývod HDO 110 kv Transformátory vvn/vn Nutné ochrany a automatiky distanční ochrana, aut. synchronizační zařízení, automatická regulace napětí rozdílová ochrana přípojnic zemní napěťová ochrana distanční ochrana balanční ochrana, nadproudová ochrana, kostrová ochrana nadproudová vvn, rozdílová, nadproudová vn automatická regulace napětí plynové relé Uzlový odporník nadproudová, Doplnění chránění (v odůvodněných případech) rozdílová ochrana kabelu k transformátoru automatika selhání vypínače logická ochrana rozdílová (srovnávací) ochrana, 2. distanční automatika 0Z aut. synchronizační zařízení (uzlové rozvodny 110 kv, s velkým počtem linek 110 kv a připojenými velkými elektrárnami) distanční ochrana kostrová ochrana Poznámka Rozdílová ochrana zajistí selektivitu při střídání krátkých a dlouhých linek, zrychlí vypínací časy při zkratech mimo 85% délky vedení, vidí i odporové (stromové) poruchy díky citlivějšímu rozběhu. Distanční ochrana zajistí selektivní ochranu přípojnic zejména při připojení generátorů. tepelná ochrana Tepelná ochrana (model) 17
18 Vývod vn kompenzovaná síť (stejně pro části vedení s dělícím vypínačem nebo odpínačem) Vývod vn odporová síť Vývod vn kompenzovaná síť, nebo odporová síť (stejně pro části vedení s dělícím vypínačem nebo odpínačem) kostrová ochrana nadproudová, zemní směrová pro signalizaci zemního spojení nadproudová, zemní nadproudová pro vypnutí zemního zkratu nadproudová, zemní směrová pro signalizaci zemního spojení a zemní nadproudová pro vypnutí zemního zkratu směrové nadproudové ochrany, zkratová ochrana, signalizace proudové nesymetrie automatika OZ směrové nadproudové ochrany fázové a zemní, zkratová ochrana, signalizace proudové nesymetrie, automatika OZ, tepelná ochrana (u kabelových vývodů) směrové nadproudové ochrany fázové a zemní, zkratová ochrana, signalizace proudové nesymetrie, automatika OZ, tepelná ochrana (u kabelových vývodů) Vývod HDO vn nadproudová zemní směrová Trafo vn/nn nadproudová do 1,6 MVA ochrana nebo Trafo vn/nn nad 1,6 MVA pojistky nadproudová ochrana zajistí odporník při přerušovaných poruchách, nebo při častém zapínání do poruchy. Směrové ochrany jsou nutné při paralelních provozech, při napájení více rozvoden v řadě pro zajištění selektivity Směrové ochrany jsou nutné při paralelních provozech, při napájení více rozvoden v řadě pro zajištění selektivity. Zemní směrová ochrana umožní citlivější nastavení rozliší kapacitní proud zdravé linky od proudu způsobeného zemním zkratem. Zemní ochrany musí umět signalizovat zemní spojení při provozu na tlumivce a zároveň vypnout zemní zkrat při provozu přes odpor. Při návrhu ochran el. vedení a energetického zařízení je nutné provést výpočet základních parametrů pro volbu ochran, seřízení (parametrizaci) měřicích a časových obvodů (článků) ochran podle jejich druhu, schémat zapojení, účelu chránění a údajů výrobce. Ochrany energetických silových zařízení musí být navrženy a instalovány 18
19 tak, aby zajistily spolehlivé vypnutí chráněného zařízení ze všech stran napájení třífázovými zkratovými příspěvky. Tento požadavek se vztahuje hlavně na vedení včetně všech jejich T odboček a na transformátory. Je potřebné provést porovnání parametrů navrhovaných nebo instalovaných přístrojových transformátorů, s parametry požadovanými pro správnou a spolehlivou činnost v daném místě sítě příslušnými ochranami a to i se zahrnutím parametrů spojovacích vedení na které jsou ochrany připojeny. K tomu je zapotřebí výpočet zkratových a napěťových poměrů, výpočet poměrů při samonajíždění anebo rozběhu el. pohonů, výpočet průřezu vodičů apod., při uvážení činitelů ovlivňujících činnost ochran a podle čl. 137 až 143 této normy Při návrhu ochran transformátorů a přívodů do rozvoden vlastní spotřeby s asynchronními motory nutno respektovat přechodný provozní stav, při kterém protéká obvodem největší proud, např. při samonajíždění el. motorů, při rozběhu skupiny el. motorů připojených k přípojnicím vlastní spotřeby se zatížením apod. Při zběžném výpočtu se uvažuje rozběh el. motorů z klidu Navrhování ochran elektrických zařízení a navrhování automatik se provádí podle tabulky v čl. 126 a ČSN Napěťová relé pro blokování nadproudové ochrany se zapojí u zařízení s neúčinně uzemněným nulovým bodem na sdružená napětí a u zařízení s účinně uzemněným nulovým bodem na napětí sdružená nebo fázová. Přitom je nutno postupovat dle čl. 127 této normy Pro každý článek elektrizační soustavy je nutno navrhnout ochranu anebo ochranný systém zajišťující rychlé a selektivní vypnutí poruchy daného úseku (hlavní činnost ochrany). Pro záložní působení s časovým zpožděním při poruchách na sousedním úseku vedení nebo na sousedním zařízení platí ustanovení čl Jestliže základní ochrana svým principem nemůže zálohovat základní ochrany anebo vypínače sousedních úseků (srovnávací, rozdílové ochrany apod.), v napájecích a přenosových sítích, u energetických bloků apod., použije se samostatná místní záložní ochrana na všech úsecích anebo na části úseků ES. Užije-li se samostatná místní záložní ochrana, je nutné zajistit možnost odděleného zkoušení anebo opravy základní a záložní ochrany za provozu. Na vedeních přenosové soustavy 400 kv a 220 kv a na vybraných vedeních 110 kv se doporučují dvě samostatné hlavní ochrany, přednostně různých konstrukcí, vybavené rozdílnými funkčními algoritmy. Ochrany mohou být vybaveny vzájemným strháváním impedančních nebo časových stupňů pomocí vhodných komunikačních schémat Kritéria pro návrh schématu ochran: bezpečnost, důležitost, charakter a poruchovost el. zařízení a vedení podle provozních zkušeností a statistik Při návrhu automatik jsou podle jejich účelu zapotřebí např. výpočty stability v částech ES při náhlém odpojení zátěže a výpočty celkového příkonu odpínaných spotřebitelů při návrhu havarijní automatiky na sníženi zatížení Při návrhu automatiky na odpojení el. pohonů vlastní spotřeby výroben pro umožnění samonajíždění důležitých el. pohonů jsou nutné výpočty napěťových poměrů, rovněž tak pro automatiku připojení záložních zdrojů Sítě vn s kompenzací zemních kapacitních proudů musí být vybaveny automatikou ladění zhášecích tlumivek, zajišťující nalezení a udržování nastavení zhášecí tlumivky, odpovídající zemnímu kapacitnímu proudu sítě s odchylkou do ±10 % (viz ČSN ) a přídavným zařízením pro zlepšení činnosti selektivních zemních ochran. 19
20 Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě pro návrh ochran 137. Při výpočtu poměrů při zkratech se postupuje podle ČSN EN ( ), avšak pro určení základních parametrů ochrany a kontrolu její činnosti při poruše je zapotřebí respektovat ještě tyto podmínky: a) místo zkratu aa) zkratové proudy se počítají v různých místech zkratového obvodu (např. na počátku a konci vedení) a pro nejnepříznivější a omezený provozní stav ES v uvažovaném úseku; u zdrojů též v různých časových stavech ve stejném místě, ab) zkratový proud procházející místem, pro které se stanovují parametry ochrany, ac) pro stanovení největšího zkratového proudu v daném provozním stavu se místo zkratu volí u ochrany (na začátku vedení, před reaktorem, před transformátorem apod., uvažováno od zdroje zkratového proudu), ad) pro stanovení nejmenšího zkratového proudu se místo zkratu volí zpravidla na konci chráněného úseku vedení nebo za chráněným zařízením (v závislosti na konfiguraci) se zahrnutím reálného odporu v místě zkratu, vlivu nejmenšího proudu přechodného nebo ustáleného stavu z generátoru, a při kontrole činnosti záložní ochrany na konci sousedního úseku nebo sousedního chráněného zařízení opět se zahrnutím reálného odporu v místě zkratu, ae) pro porovnání citlivosti dvou ochran se místo zkratu volí zpravidla na konci úseku té ochrany, s kterou se porovnává citlivost, af) pro určení koeficientu větvení (přídavného napájeni, odběru) se místo zkratu volí zpravidla na konci úseku následujícího za uzlem, v kterém je přídavné napájení b) druhy zkratu a doby jeho trvání: ba) nadproudové ochrany (s podpěťovým blokováním i bez něho) pro mezifázové zkraty s časovým zpožděním 0,5 s a více, Úkon stanovení proudu nebo napětí pro nastavení ochrany stanovení koeficientu citlivosti porovnání citlivosti druhých a třetích stupňů Uvažuje se zkrat trojfázový zkrat dvojfázový zkrat trojfázový bb) nadproudové ochrany (s podpěťovým blokováním i bez něho) pro jednofázové zkraty s časovým zpožděním 0,5 s a více, úkon Uvažuje se stanovení proudu nebo napětí pro nastavení ochrany stanovení koeficientu citlivosti zkrat jednofázový porovnání citlivosti druhých a třetích stupňů bc) mžikové nadproudové ochrany pro mezifázové zkraty 20