Source: http://docplayer.fr/2410092-Centrales-sinfonia-2640-uniquement.html
Timestamp: 2018-03-21 08:01:19+00:00
Document Index: 294816792

Matched Legal Cases: ['arte 3031', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arte 3031', 'arrêt ', 'art 11', 'arte 3031']

CENTRALES SINFONIA. * 2640 uniquement - PDF
Download "CENTRALES SINFONIA. * 2640 uniquement"
1 CENTRALES SINFONIA * * 2640 uniquement Les centrales SINFONIA sont destinées aux installations tertiaires et résidentielles de petites et moyennes importances. Les centrales SINFONIA disposent de 6 zones et sont commandées par un ou plusieurs boîtiers à clés ou à codes gérés par un circuit électronique à microprocesseur. Le clavier avec afficheur à cristaux liquides permet de visualiser les 50 derniers événements horodatés et le paramétrage des centrales. L adjonction d une platine de transmission 3031T rend les centrales SINFONIA télégérables, assurant ainsi, à distance, les opérations de télésurveillance et de téléchargement. Elle permet également l extension de la 2640 à 12 zones.
2 1 - IDENTIFICATION II - NOTICE DESCRIPTIVE MARQUE : SEPTAM UNITE DE FABRICATION : CERA / 31P2 TYPE : 2640 CENTRALES D'ALARME DE TYPE T CENTRALES D'ALARME + TRANSMETTEUR DE TYPE 3 REFERENCE : 2640 : 6 Zones extensibles à : Clavier de commande à codes et affichage à LED 2200 : Clavier de commande à codes et affichage LCD 3031T : carte optionnelle de transmission 3056 : carte de synthèse enregistrable (option avec 3031T) ME10 : micro d'écoute (option avec 3031T) 3038 : mémoire tampon (option avec 3031T) 4200 : alimentation supplémentaire NUMEROS D'ATTESTATION : T ME SP160 Septam NP17-12 IFR Yuasa NORMES EN VIGUEUR : NFC NFC NFC C EN NFC NFC EN IDENTIFICATION : Coffret : Tôle Beige RAL 9002 grainé 2640 : Dim. 375 x 285 x 90 Organes de commandes : Zamak beige ou anthracite Dim. 140 x 80 x : équipé d'un clavier et voyants 2200 : équipé d'un clavier et afficheur Nota : la centrale 2630 et le boîtier de commande 1100 ne sont pas des produits Nfa2p NOTICE DESCRIPTIVE Edition 6 PAGE II - 1
3 2 - PRESENTATION GENERALE Les Centrales 2630 et 2640 sont plus particulièrement destinées aux installations de détection d'intrusion, et de gestion domotique, résidentielle, commerciale et industrielle. Elles disposent de : 6 Zones paramétrables. 7 Sorties dont 5 paramétrables. 3 Sorties d'alimentation externes. 1 Mémoire de 50 événements. Les centrales sont commandées à distance par des boîtiers spécifiques, reliés par une liaison BUS : Boîtiers 1100 à clés. Claviers 2100 à 7 codes. Claviers 2200 à 9 codes. Elles peuvent recevoir une platine de transmetteur DIALTEL 3031T, les rendant télégérables. Elles sont paramètrables par : Le clavier Un micro-ordinateur en local. Un micro-ordinateur à distance (Avec carte 3031T). La Centrale 2630 est équipée d'un chargeur 0,7A et d'une batterie 12V 7Ah (SEPTAM Réf : SP070 ). La Centrale 2640 est équipée d'un chargeur 0,7A et d'une batterie 12V 16Ah ou 17Ah (SEPTAM Réf : SP160 ou YUASA NP17-12 IFR ). 3 - EXPLICATION DU FONCTIONNEMENT 31 - LES ENTREES 6 Entrées NF externes (Bornes 5 à 16 de S1). 1 Entrée NF autosurveillance installation (Borne 3 et 4 de S1). 1 Entrée NF autosurveillance coffret (Connecteur S6). 1 Entrée interne contrôle tension (Présence secteur + batterie basse). 2 Entrées internes commandées par codes. Lignes Nombr e Fonctionnement en sécurité Surveillance Elément de surveillance Temps minimal de changement d état Positive Négative Coup Court C Résistif Autre Détection immédiate 6 OUI OUI OUI N 10 kohm Max / 40 ms ± 20 Détection retardée OUI OUI OUI N 10 kohm Max / Autosurveillance 2 OUI OUI OUI OUI (1) 10 kohm Max 40 ms ± 20 (1) surveillance court circuit avec la détection (également à valeur Max de résistance de ligne ) Pour toutes les lignes de surveillance les valeurs résistives indiquées dans le tableau sont les valeurs maximales acceptées sans déclenchement, et au dessus de 100 kohm le déclenchement d'alarme est effectif. TYPES D'ENTREES Instantanée : Entrée intrusion à déclenchement immédiat, lorsque la centrale est en marche. Cette entrée peut fonctionner 24h/24h. NOTICE DESCRIPTIVE Edition 6 PAGE II - 2
4 Temporisée : Entrée intrusion à déclenchement retardé à la mise en marche de la centrale, pour pouvoir sortir des locaux, et à déclenchement retardé à l'entrée, pour pouvoir arrêter le système. La temporisation d'entrée est réglable de 0 à 240s. La temporisation de sortie est égale à la temporisation d'entrée + 15s. Le temps de temporisation est identique pour toutes les entrées programmées " TEMPORISEE ". Mixte : Entrée intrusion, fonctionnant comme une entrée temporisée à la sortie. Fonctionnant à l'entrée comme une entrée temporisée, si elle est sollicitée après une entrée temporisée, et comme une entrée instantanée (déclenchement immédiat) si elle est sollicitée en premier. Autosurveillance de l'installation : Entrée à déclenchement immédiat fonctionnant 24h/24h. Cette entrée ne déclenche pas la sirène extérieure lorsque le système est à l'arrêt. Autosurveillance du coffret : Entrée dédiée à l'autosurveillance du coffret. Même fonctionnement que l'autosurveillance de l'installation. Incendie : Entrée permettant le raccordement d'une détection incendie fonctionnant 24h/24h, déclenchant la sirène intérieure avec une cadence de 5s de fonctionnement, et 5s d'arrêt. Agression : Entrée permettant de raccorder un bouton de panique ou un récepteur de pendentif radio. Médicale : Entrée permettant de raccorder des boutons d'appels pour malades. Lumière : Entrée permettant de raccorder des détecteurs volumétriques spécifiques pour éclairage automatique. Technique : Entrée permettant de raccorder divers détecteurs d'alarmes techniques (Panne chaudière, Niveau d'eau, Défaut congélateur...) La configuration usine NFa2p des entrées de la centrale est la suivante : ENTREE 1 ENTREE 2 ENTREE 3 ENTREE 4 ENTREE 5 ENTREE 6 TEMPORISEE MIXTE INSTANTANEE MIXTE INSTANTANEE INSTANTANEE 45s PARTIEL PARTIEL PARTIEL / / / NOTICE DESCRIPTIVE Edition 6 PAGE II - 3
5 32 - LES SORTIES 7 sorties, dont 5 sont paramètrables. FONCTIONS ASSUREES TYPE CONTACT DE RELAIS RELAIS STATIQUE C à R I U Durée Nbre Inver. Vmax Imax PMax Durée Résist. Nbre ma Vcc s SORTIE FIXE 1 s/potentiel SORTIE FIXE 2 s/potentiel SORTIE PARAM 1 SORTIE PARAM 2 SORTIE PARAM 3 SORTIE PARAM 4 SORTIE PARAM 5 s/potentiel Varia. s/potentiel Varia. lib. potentiel 2 OUI 40Vca 1,25A 50W Varia. 1 ohm Max s/potentiel Varia. s/potentiel Varial Les deux sorties fixes sont les suivantes : SORTIE FIXE 1 Borne 3 de S4 : + 12Vcc au repos. Elle correspond à la sirène extérieure (Alarme principale). Elle permet le blocage d'une sirène extérieure, fonctionnant sur déclenchement d'une entrée paramétrée en intrusion. (Lorsque la centrale est en marche.) La sirène se déclenche pour une durée de 2m30, même si le défaut persiste, le cycle recommence si l'entrée s'est réarmée, ou si une autre entrée est sollicitée. Elle est silencieuse sur les entrées paramétrées en agression, médicale, technique, incendie SORTIE FIXE 2 Borne 4 de S4 : + 12Vcc au repos. Elle correspond à la sirène intérieure (Alarme supplétive) Elle permet le blocage d'une sirène intérieure, fonctionnant sur déclenchement d'une entrée paramétrée en intrusion. La sirène intérieure se déclenche pour une durée au moins égale à 2mn 30 si le défaut est fugitif, et jusqu'à disparition d'un défaut permanent. Sur une entrée paramétrée en incendie, elle se déclenche toutes les 10 s pendant 5s jusqu'à réarmement du système. Elle peut être rendue silencieuse sur les entrées paramétrées en agression, médicale, technique, incendie. Les 5 Sorties Paramètrables sont les suivantes : SORTIE PARAMETRABLE 1 Borne 5 de S4 : 0V en action SORTIE PARAMETRABLE 2 Borne 6 de S4 : 0V en action. NOTICE DESCRIPTIVE Edition 6 PAGE II - 4
6 325 - SORTIE PARAMETRABLE 3 Bornes 7,8,9 de S4 : R,C,T Relais Bornes 10,11,12 de S4 : R,C,T Relais SORTIE PARAMETRABLE 4 Borne 13 de S4 : 0V en action SORTIE PARAMETRABLE 5 Borne 14 de S4 : 12Vcc en action. TYPE DE SORTIES Sirène Extérieure : Même fonctionnement que la Sortie fixe 1. Sirène Intérieure : Même fonctionnement que la Sortie fixe 2. Active en marche : Sortie active dès la mise en marche du système. (Marche totale, Marche partielle, avec ou sans exclusion de zones) Active en arrêt : Sortie active dès la mise à l'arrêt du système. Marche Contrôleur : Permet la commande de la piste " marche " du contrôleur enregistreur. Active lorsque la totalité des entrées paramétrées en intrusion sont en service, à la fin de la temporisation de sortie. Inactive si l'autosurveillance ou une entrée intrusion a été éjectée. ( arrêt ). La marche contrôleur s'arrête lors du passage en arrêt. Alarme Contrôleur : Permet la commande de la piste " alarme " du contrôleur enregistreur. Active pendant toute la durée d'activation de la sirène intérieure, ( alarme supplétive ), et en cas d'éjection de l'autosurveillance. Test Sirènes : Sortie active tout le temps de l'activation du test sirènes. Carillon : Sortie active pendant 3s à chaque sollicitation d'une zone en mode carillon. Sorties spéciales : Les 3 types de sorties suivants peuvent être déclenchés par chacun des types d'entrées suivants : - INTRUSION - TECHNIQUE - GENERALE - LUMIERE - INCENDIE - CODE A - MEDICALE - AGRESSION - CODE B Temporisation 2s : Sortie active pendant 2s à chaque sollicitation. NOTICE DESCRIPTIVE Edition 6 PAGE II - 5
7 Temporisation 2mm 30s : Sortie active pendant 2mm 30s à chaque sollicitation Permanente : Sortie active dès sa sollicitation jusqu'à réarmement manuel. La configuration usine NFa2p des sorties paramètrables est la suivante : SORTIE 1 SORTIE 2 SORTIE 3 SORTIE 4 SORTIE 5 MARCHE CONTROLEUR ALARME CONTROLEUR TEST SIRENES Tempo 2s INTRUSION SIRENE INTERIEURE SORTIE CHARGE BATTERIE DES APPAREILS AUTONOMES Borne 1 de S4 : 0V Borne 2 de S4 : 14,2Vcc Les Centrales 2630 et 2640 disposent d'une sortie spéciale pour recharger les batteries des appareils autonomes. Cette sortie délivre une tension de 14,2V permettant d'assurer une tension de 13,5V aux bornes des batteries des sirènes ou autres appareils, pour les tenir correctement chargées. Cette tension est protégée par un fusible F3 de 5A SORTIES ALIMENTATION DETECTEURS Borne 1 de S1 : 0V Borne 2 de S1 : +12Vcc + 25% - 5%, ondulation max 0,25 V,courant max 2A Bornes 16 de S4 : 0V Bornes 15 de S4 : +12Vcc+ 25% - 5%, ondulation max 0,25 V,courant max 2A Les Centrales 2630 et 2640 disposent de 2 sorties d'alimentation électrique pour les détecteurs. Ces sorties délivrent une tension de 12Vcc, protégée par un fusible F1 de 2A, permettant d'alimenter des détecteurs nécessitant une source d'alimentation, ainsi que l'alimentation du contact du relais de la sortie paramétrable 3 (SP3), si nécessaire CIRCUITS DE COMMANDE ORGANES DE COMMANDES Les fonctions de mise en/ou hors service des Centrales 2630 et 2640 s'effectuent à partir de 3 types de boîtiers, reliés à la centrale par un bus 4 fils avec écran. 4 boîtiers maximum peuvent être raccordés sur une installation, 2 boîtiers maximum de chaque type. BOITIER 1100 Equipé d'une serrure à clés, d'un bouton poussoir et de 5 voyants, il permet : Le contrôle des entrées avant la mise en service. La mise en service totale ou partielle du système. L'arrêt des alarmes. Le test des sirènes. La visualisation de la mémoire générale d'alarme, et de la mémoire de l'autosurveillance. NOTICE DESCRIPTIVE Edition 6 PAGE II - 6
8 BOITIER 2100 Equipé d'un clavier 12 touches et de 10 voyants, il permet : Le contrôle des entrées avant la mise en service. La mise en service totale ou partielle du système. L'arrêt des alarmes. Le test des sirènes. La visualisation des mémoires individuelles de chacune des zones et de l'autosurveillance. De visualiser en fonction de la configuration le type de la centrale ( NF ou non ). D'exclure des zones et d'exclure l'autosurveillance. D'activer et désactiver la fonction carillon. D'effectuer le changement des 7 codes. BOITIER 2200 Equipé d'un clavier à 12 touches et d'un afficheur, il permet : Le contrôle des entrées avant la mise en service. La mise en service totale ou partielle du système. L'arrêt des alarmes. Le test des sirènes. D'exclure des zones et d'exclure l'autosurveillance. D'activer et désactiver la fonction carillon. D'effectuer le changement des 7 codes. D'effectuer la mise à l'heure et à la date. De consulter la mémoire horodatée des 39 derniers événements et 10 derniers accès installateur De visualiser en fonction de la configuration le type de la centrale (NF ou non ). Pour l'installateur : d'effectuer le paramétrage LES DIFFERENTS MODES DE FONCTIONNEMENT DERNIERE ISSUE TEMPORISEE Dans ce cas, les détecteurs de la dernière issue sont raccordés sur une entrée paramétrée "'TEMPORISEE ", et les détecteurs situés sur le chemin de dernière issue sont raccordés sur des entrées paramétrées " MIXTE ". La mise en service est assurée par un organe de commande situé dans l'enceinte des locaux protégés. Mise en marche du système : Par un organe de commande situé à l'intérieur des locaux protégés, déclenchant la temporisation permettant de sortir par le chemin de dernière issue. Mise à l'arrêt du système : Déclenchement de la temporisation d'entrée par l'ouverture de la dernière issue, permettant d'accéder à l'organe de commande par le chemin de dernière issue. TELECOMMANDE GENERALE EXTERIEURE Dans ce cas, l'ensemble des détecteurs du système est raccordé sur des entrées paramétrées "INSTANTANEE ". La mise en/ou hors service du système s'effectue par un organe de commande situé à l'extérieur des locaux protégés CHARGEURS Les chargeurs des Centrales 2630 et 2640, séparés du circuit électronique de la centrale sont régulés, filtrés et stabilisés en tension. Ils permettent un maintien de charge (dit floating), avec un système de limitation de courant. Ils sont protégés aux courts-circuits, et inversions de polarité de la batterie. NOTICE DESCRIPTIVE Edition 6 PAGE II - 7
9 341 - CHARGEUR 4320 EQUIPANT LA CENTRALE 2630 Le chargeur séparé du circuit électronique de la centrale est régulé, filtré et stabilisé en tension. Il permet une charge en floating avec un système de limitation de courant à 0,7 A Il comporte un fusible primaire de 160 ma. Le raccordement s effectue par un bornier 3bornes : 2 bornes secteur 230 VCA. et 1 Terre ; ainsi qu un toron de liaison basse tension à sortie par connecteur embrochable CHARGEUR 4325 EQUIPANT LA CENTRALE 2640 Le chargeur séparé du circuit électronique de la centrale est régulé, filtré et stabilisé en tension. Il permet une charge en floating avec un système de limitation de courant à 0,7 A Il comporte un fusible primaire de 160 ma. Un bornier de raccordements tension dangereuse comprend 3 bornes : - 2 bornes secteur 230 VCA. - 1 borne Terre. Un bornier de raccordements très basse tension comprend 5 bornes : - 2 bornes +12 VCC. - 2 bornes 0 VCC. - 1 borne C contrôle charge. 4 - CARACTERISTIQUES ENTREES Niveau d'accessibilité Lignes de détection à action immédiate 1 à 6 3 avec 3031T et Lignes de détection à action retardée 1 à 6 3 Lignes d'autosurveillance 2 3 Temporisation entrée Réglable de 0 à 240s 3 Temporisation sortie Temps entrée +15s 3 SIGNALISATION Présence de la tension d'alimentation externe Oui 1 Présence de charge de la source secondaire Oui 1 Visualisation d'alarme Oui 1 Signalisation de l'état des lignes Visuelle 1 Contrôle de mise en service Visuel et sonore 1 Contrôle de détections commutables Visuel 1 NOTICE DESCRIPTIVE Edition 6 PAGE II - 8
10 EXPLOITATION CENTRALE 2630/2640 Niveau d'accessibilité Commande de mise en/hors service : - mode : Entrée/Sortie temporisée sans télécommande ou commande extérieure 2 - type Au choix 2 Lignes de détection commutables 5 2 avec 3031T et Lignes de détection éjectables temporairement 0 3 Lignes d'autosurveillance éjectables 2 3 SORTIES Alarmes 5 3 Contrôleur enregistreur 2 3 Autres sorties Alimentation détecteurs 2 3 Charge batteries 1 3 CONFIGURATION Nombre de coffrets : 2 mini 5 maxi Caractéristiques mécaniques : Dimensions en millimètres 2630 : 300 x 218 x : 375 x 285 x /2100/2200 : 140 x 80 x 30 Masse en kilogrammes 2630: 2, : /2100/2200 : 0,5 Moyens de fixation Matériau constituant le boîtier 3 Vis pour les Centrales 4 Vis pour les Boîtiers Acier pour les Centrales Zamak pour les Boîtiers Caractéristiques d'environnement : Domaine d'utilisation Gamme de température Intérieur 0 C à +40 C Autosurveillance : à l'ouverture Oui à l'arrachement Oui pour 2640 Possible à monter pour 2630 NOTICE DESCRIPTIVE Edition 6 PAGE II - 9
11 Degré de protection procuré par l'enveloppe, selon NFC selon EN IP30 IK07 Classe de protection contre les chocs électriques, selon NFC ALIMENTATION Source d'alimentation principale Type : Externe Nature : Réseau E.D.F. Tension : 230 VCA Puissance : 30 VA Sorties pour alimenter les détecteurs - Tension en Volts : 12 - Tolérance : -5% +25% - Ondulation résiduelle maximale : 250mV - Intensité maximale en pointe en A : 0,7 Source d'alimentation secondaire Autonomie - Accumulateur : SEPTAM YUASA - Référence : SP160 NP IFR - Tension en Volts : Capacité en ampères-heure : durée en heures : 72 Courant disponible en milliampères : 140 ( sous 12 V ) 160 ( sous 13,5 V ) L'autonomie indiquée correspond à l'ensemble du courant consommé par la centrale équipées ou non des options, des systèmes de commande et des détecteurs. Il faut s'aider des consommations indiquées ci-dessous pour vérifier le total de la consommation, vérifier que pendant une phase d'alarme aucune consommation supplémentaire n'intervienne et dans le cas ou la consommation est trop importante, utiliser une alimentation complémentaire 4200 et raccorder directement sur le bornier S11 comme indiqué sur le plan de raccordement. CONSOMMATIONS ( sous 13,5 V ) Centrale hors alarme 46 ma Boîtier ma + par voyant 6 ma + buzzer 5 ma Clavier ma + par voyant 6 ma + buzzer 5 ma Clavier ma + éclairage 47 ma + buzzer 5 ma Carte 3031T 30 ma + en alarme 50 ma Carte ma Micro ME10 2 ma NOTICE DESCRIPTIVE Edition 6 PAGE II - 10
12 III - NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE 1 - RECEPTION ET INSTALLATION 11 - RECEPTION Dans le coffret, vous trouverez : le dossier technique de la centrale, les fils et cosses pour raccordement des alimentations, les vis et chevilles pour la fixation. Le chapitre 5 précise notamment les conditions NFa2p ; dans la notice la centrale 2630 n'est pas NFa2p et l'utilisation d'un boîtier 1100 avec une centrale 2640 enlève le label NFa2p INSTALLATION DE LA CENTRALE Le degré de protection du coffret étant IP30, la centrale doit être située de façon à ce quelle ne soit pas exposée aux gouttes d'eau ou aux projections d'eau. (Salle de bain, Cuisine...). Le passage des câbles est prévu par le haut à travers des passes-fils. Pour la centrale se servir du socle comme gabarit, fixer le socle en ajoutant une vis pour l'autosurveillance à l'arrachement dépassant du mur comme indiqué sur le plan de raccordement Le passage des câbles sur la centrale est prévu par le haut à travers des passes-fils INSTALLATION DES ORGANES DE COMMANDE Pour les boîtiers de commande se servir du socle comme gabarit, fixer le socle en ajoutant une vis pour l'autosurveillance à l'arrachement dépassant du mur comme indiqué sur le plan de raccordement Le passage des câbles sur la centrale est prévu par le bas à travers des passes-fils. On peut utiliser 3 types de boîtiers reliés par BUS 4 fils avec écran pour commander les centrales 2630 et 2640 : Boîtier 1100 : Avec une serrure 5 voyants et 1 poussoir. ( non NFa2p ) Clavier 2100 : Avec 12 touches et 10 voyants. Clavier 2200 : Avec 12 touches et 1 afficheur à cristaux liquides. Les centrales peuvent être commandées par 4 boîtiers maximum. Le nombre maximum de boîtiers du même type est de 2. Pour la codification des boîtiers, se reporter au plan IL EST IMPERATIF DE RESPECTER LES REGLES SUIVANTES : Le raccordement au secteur EDF s'effectue par du câble avec conducteur de protection vert/jaune d'une section d'au moins 0,75 mm 2. Le câblage des autres éléments s'effectue avec du câble souple ou rigide de 6/10 normal sauf les spécifications indiquées ci-dessous. Le câblage du BUS des boîtiers doit être en étoile. La longueur totale des câbles BUS ne doit pas dépasser 50m avec du câble normal ( 400pF au mètre, série CAR de SEPTAM) La longueur totale des câbles BUS ne doit pas dépasser 100m avec du câble rigide 6/10 appairé. (200pF au mètre, série CAP de SEPTAM) L'utilisation du câble souple (Série CAS de SEPTAM) doit être limité au raccordement d'un seul clavier sur une longueur maximum de 20m. L'écran des câbles doit être raccordé aux 2 extrémités sur la borne RACCORDEMENTS 21 - SECTEUR EDF Le matériel doit être raccordé sur le secteur EDF, suivants les schémas TN ou TT mais SURTOUT PAS suivant le schéma IT. Il doit être raccordé à une installation possédant un dispositif de protection contre les défauts à la terre (disjoncteur différentiel par exemple). Le matériel étant raccordé en permanence au secteur, un dispositif de sectionnement aisément accessible doit être incorporé dans l'installation fixe entre le raccordement au chargeur et le raccordement au réseau. Ce dispositif doit avoir une distance d'isolement d'au moins 3mm. Procédez au raccordement prévu, de préférence, hors de tout potentiel. Respectez les règles de sécurité électriques NFC (Protection des câbles, Mise à la terre...) NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE Edition 6 PAGE III - 1
13 22 - RACCORDEMENT DU 12Vcc Branchez le secteur et contrôlez la tension en sortie du chargeur à vide (aucune consommation) elle doit être de 14,2 Volts sur la borne C. Déconnectez le fusible secteur, branchez la batterie, puis remettez le fusible. Raccorder les claviers de commande sur le bornier spécifique en respectant l'ordre, vérifier la position des différents straps. Contrôler la consommation des détecteurs et des différents matériels alimentés par la centrale (Borne 1 et 2 de S1, et 15 et 16 de S5), afin d'assurer l'autonomie du système. Pour une autonomie de 36 heures : Le courant disponible de la 2630 équipée d'une batterie de 7Ah est de 150mA (SEPTAM Réf : SP070 ). Pour une autonomie de 72 heures : Le courant disponible de la 2640 équipée d'une batterie de 16Ah ou 17Ah est de 140mA. ( SEPTAM Réf : SP160 ; YUASA Réf : NP17-12IFR ). 3 - VERIFICATIONS Contrôlez que tous les appareils autoprotégés de l'installation sont correctement fermés. Vérifiez le bon fonctionnement des circuits d'autosurveillance en actionnant séparément chaque capot d'ouverture des appareils de l'installation. Vérifiez que les contacts d'autosurveillance des capots déclenchent l'alarme avant que leurs lames soient accessibles lors de l'ouverture. 4 - FONCTION INSTALLATEUR 41 - UTILISATION DU CODE INSTALLATEUR L'installateur dispose d'un code à 6 chiffres (CODE N 7) lui permettant d'accéder au paramétrage de la centrale. L'accès au paramétrage en local par le code installateur ne peut s'effectuer que si la centrale est à l'arrêt et l'autosurveillance éjectée. Cette procédure d'accès est de Type A avec autorisation de l'utilisateur (éjection autosurveillance ). Affichage de départ 11h34 25 Dec 95 ARRET OK ~ Actions Utilisateur puis Installateur Exclusion de l autosurveillance ( exemple code usine ) h34 25 Dec 95 ALARME Arrêt de l alarme ( exemple code usine ) ALARME - CONSULTER LA MEMOIRE : AIDE Sortie du menu mémoire 11h34 25 Dec 95 ARRET AS OK ~ Le code installateur est maintenant autorisé NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE Edition 6 PAGE III - 2
14 42 -REMISE EN SERVICE DE L'AUTOSURVEILLANCE L'utilisateur a la possibilité d'exclure l'autosurveillance lorsque la centrale est à l'arrêt. Cette exclusion est indispensable pour permettre à l'installateur d'accéder en local au paramétrage. Cette exclusion est visualisée par le clignotement du voyant "AS" sur le boîtier 1100, et sur le clavier 2100, ainsi que par l'affichage "AS" sur le clavier Pour la remise en service de l'autosurveillance, il faut effectuer le code installateur avec un clavier 2200, entrer dans le menu " RETABLISSEMENT AUTO SURV. " puis actionner le micro-contact SW1, l'état de l'autosurveillance est visualisé pendant 1 mn puis remis en fonctionnement normal ensuite. 5 - PARAMETRAGE Lors de la modification des paramètres, l'installateur est responsable du respect des normes et règlement qui s'appliquent au matériel et au système dans lequel il est utilisé CONDITIONS ET PARAMETRES NFa2p Paramètres Entrées, Sorties La centrale 2640 doit comporter au moins deux zones instantanées et une zone temporisée. En plus des deux sorties SF1 et SF2 sirène extérieure et intérieure, la centrale 2640 doit comporter au moins deux sorties contrôleur pour les informations Marche et Alarme et les autres sorties : Test sirène, Temporisé 2s en Intrusion ou Générale, Sirène Intérieure Table des fonctions Les différents accès en local par le code installateur imposent l'éjection de l'autosurveillance. Les possibilités d'action des utilisateurs et installateur sont définies dans le tableau ci-dessous. Intervenant UTILISATEURS INSTALLATEUR Fonctions Principal Code 1 Code 2,3,4 Codes A, B Code Total Mise en service OUI OUI OUI NON NON Mise hors service OUI OUI OUI NON NON Arrêt sirène OUI OUI OUI NON NON Exclusion zones OUI OUI OUI NON NON Exclusion AS OUI OUI OUI NON NON Mémoire OUI OUI (1) OUI (1) NON OUI (6) Change code OUI OUI (2) NON NON OUI (3) Change heure OUI OUI NON NON OUI (6) Action sortie NON NON NON OUI NON Change N Tél OUI (4) OUI (4) NON NON OUI (6) Paramètres NON NON NON NON OUI (5) (1) ces codes ne visualisent pas les accès Installateurs (2) seulement son code (3) son code et la remise en code usine du code principal (4) uniquement les numéros de téléphone en Phonique (5) l'ensemble des paramètres indiqués dans les paragraphes suivants (6) ces fonctions sont réalisées à l intérieur du paramétrage installateur NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE Edition 6 PAGE III - 3
15 52 - PARAMETRAGE PAR UN CLAVIER FONCTION DES TOUCHES On dispose de 10 CHIFFRES pour entrer les informations, et de 2 TOUCHES : POUR VALIDER LA PROPOSITION AFFICHEE # POUR CHANGER LA PROPOSITION AFFICHEE Exemple : PARAMETRAGE SINFONIA NON POUR ANNULER L'ACCES AU PARAMETRAGE. # POUR CHANGER LE NON EN OUI. PARAMETRAGE SINFONIA OUI POUR VALIDER L'ACCES AU PARAMETRAGE et confirmer l'accès au paramétrage A chaque début de chapitre, en appuyant sur une touche numérique, on revient au début du chapitre précédent. Le buzzer émet : BIP à chaque frappe de touche. BIP-BIP pour indiquer qu'il a accepté une commande. BIP-BÏÏÏP pour indiquer qu'il a refusé ou annulé ENTREE EN PARAMETRAGE 11h34 25 Dec 95 ARRET AS OK ~ BIP-BIP L'accès au paramétrage par le code installateur impose à l'utilisateur d'éjecter l'autosurveillance. Dans l'exemple ci-dessus on retrouve le code Usine qui doit être changé. Le code installateur doit toujours être précédé de Attention l accès par le code installateur est interdit si l autosurveillance n est pas exclue et dans ce cas on obtient l affichage DEMANDE D ACCES NON AUTORISE On ne doit pas dépasser un délai de 5 secondes entre deux frappes de touches. Sinon, il faut recommencer au départ. L'absence d'action sur le clavier pendant 5 mn durant le mode paramétrage de la centrale entraîne automatiquement la sortie de ce mode. RETABLISSEMENT AUTOSURV. NON Ce chapitre permet de remettre en service l'autosurveillance. # puis Pour remettre en service l'autosurveillance et appuyer SW1. Pour laisser l'autosurveillance éjectée. RAZ PARAMETRES TELEGESTION NON Un paramétrage incorrect de la centrale par le logiciel peut provoquer une rupture ultérieure de liaison à distance. Cette fonction permet, en uniquement local, d'annuler les paramètres pour permettre d'accéder de nouveau à la centrale. Le changement d'heure et de date est ajouté à la suite du chapitre de "RAZ PARAMETRES TELEGESTION". Cette fonction est décrite dans la notice d'exploitation. NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE Edition 6 PAGE III - 4
16 523 - CHANGEMENT DES CODES MODIFICATION DES CODES? NON # POUR ACCEDER AU CHANGEMENT DE CODE MODIFICATION DES CODES? OUI POUR ACCEDER AU CHANGEMENT DE CODE Ce chapitre permet de : Modifier le code installateur d'origine (251295). Faire une RAZ du code principal, c'est-à-dire, de revenir au code d'origine ( ). MODIF. DU CODE INSTALL.? NON # POUR ACCEDER AU CHANGEMENT DU CODE INSTALLATEUR MODIF. DU CODE INSTALL.? OUI POUR VALIDER L'ACCES AU CHANGEMENT de CODE INSTALLATEUR MODIF. DU CODE CODE : RAZ DU CODE PRINCIPAL? NON Exemple : Le chiffre 0 est autorisé dans le code sauf en première position # POUR ACCEDER A LA RAZ DU CODE PRINCIPAL. POUR PASSER AU CHAPITRE SUIVANT. RAZ DU CODE PRINCIPAL? OUI # POUR CONSERVER L'ANCIEN CODE. POUR VALIDER LA RAZ DU CODE PRINCIPAL. CONFIRMER : # POUR CONSERVER L'ANCIEN CODE. * OUI # NON POUR REVENIR AU CODE USINE ( ) DEFINITION DES ENTREES DEFINITION DES ENTREES? NON POUR NE PAS CHANGER LES PARAMETRES USINE. # POUR ACCEDER AUX PARAMETRES DES ENTREES. DEFINITION DES ENTREES? OUI POUR VALIDER L'ACCES AUX PARAMETRES DES ENTREES. Lorsque la centrale est équipée de l'option transmetteur, on dispose de 6 zones supplémentaires GR1 pour groupe 1, correspond aux entrées physiquement sur la carte de la centrale GR2 pour groupe 2, correspond aux entrées physiquement sur la carte du transmetteur 3031T NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE Edition 6 PAGE III - 5
17 La configuration usine NFa2p des entrées est la suivante : ENTREE 1 ENTREE 2 ENTREE 3 ENTREE 4 ENTREE 5 ENTREE 6 TEMPORISEE 45s MIXTE INSTANTANEE MIXTE INSTANTANEE INSTANTANEE PARTIELLE PARTIELLE PARTIELLE / / / a - Définition du type GR1 : TYPE ZONE 1 INSTANTANEE 1 POUR PASSE A LA ZONE 2 # POUR CHOISIR UN AUTRE TYPE DE ZONE (*) POUR VALIDER LE TYPE DE ZONE CHOISIE (*) Instantanée - Temporisée - Mixte - Lumière - Médicale - Technique - Incendie - Agression Les zones du groupe 2 sont seulement en Instantanée L'appui d'une touche numérique fait défiler les types de zone dans l'ordre inverse. b - Définition du nom GR1 : NOM ZONE 1 Z1 : ZONE 1 POUR LAISSER LE TEXTE AFFICHE. # POUR ENTRER UN NOM. UTILISER LA GRILLE ALPHANUMERIQUE ci-dessous, pour enregistrer le texte voulu. Chaque pression fait défiler les lettres dans l'ordre suivant : 1 = ABC1 4 = JKL4 7 = STU7 POUR VALIDER TOUT LE TEXTE 2 = DEF2 5 = MNO5 8 = VWX8 0 POUR RECULER 3 = HGI3 6 = PQR6 9 = YZ espace( ) 9 # POUR AVANCER NOM DE LA ZONE 1 Z1 : SALON Exemple : 7 # 1 # # # Les libellés des zones apparaissent lorsque l'on est en programme exclusion et contrôle, et que l'on tape la touche "AIDE", ainsi que dans la visualisation des mémoires. c - Définition du mode 24h/24 Question posée à chaque zone Instantanée du Groupe 1 : GR1 : MODE ZONE 1 24H / 24? NON POUR NE PAS METTRE EN MODE "24H/24". # POUR ACCEDER AU MODE "24H/24". GR1 : MODE ZONE 1 24H / 24? OUI POUR VALIDER LE MODE "24H/24". NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE Edition 6 PAGE III - 6
18 d - Définition du mode "partielle" Question posée pour les zones de type : Instantanée - Temporisée - Mixte Les zones 24h/24 sont automatiquement en mode partielle GR1 : MODE ZONE 1 PARTIELLE? NON POUR NE PAS METTRE EN MODE "PARTIELLE". # POUR ACCEDER AU MODE "PARTIELLE". GR1 : MODE ZONE 1 PARTIELLE? OUI POUR VALIDER LE MODE " PARTIELLE " Les zones choisies en mode " PARTIELLE " seront actives lors d'une mise en marche partielle. e - Définition des temporisations Question posée à la première zone temporisée (temps identique pour toutes les zones) : TEMPO D ENTREE : 045 SECONDES Taper le temps de 000 à 240 s Exemple : TEMPO D ENTREE : 120 SECONDES POUR VALIDER LE TEMPS AFFICHE. # POUR ANNULER LE TEMPS AFFICHE. f - Définition du mode "Silencieuse" Question posée pour les zones de type Médicale - Technique - Incendie et Agression : GR1 : MODE ZONE1 SILENCIEUSE NON POUR NE PAS METTRE EN MODE " SILENCIEUSE ". # POUR ACCEDER AU MODE " SILENCIEUSE ". GR1 : MODE ZONE1 SILENCIEUSE OUI POUR VALIDER LE MODE " SILENCIEUSE ". Les zones choisies en mode " SILENCIEUSE " n'activent pas les sorties fixes SF1 et SF2, et les sorties paramétrées en sirène extérieure et sirène intérieure. g - Définition du mode "Inutilisée" GR1 : MODE ZONE1 INUTILISEE? NON POUR NE PAS ACCEDER AU MODE " INUTILISEE ". # POUR ACCEDER AU MODE " INUTILISEE ". GR1 : MODE ZONE1 INUTILISEE? OUI POUR VALIDER LE MODE " INUTILISEE ". Les zones choisies en mode "INUTILISEE" ne seront pas prises en compte, quelque soit leur état. Ensuite, les mêmes questions sont posées pour les entrées de 2 à 6 ; puis pour les zones du groupe 2 le cas échéant. NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE Edition 6 PAGE III - 7
19 525 - DEFINITION DES SORTIES La configuration usine des sorties paramétrables est la suivante : SORTIE 1 SORTIE 2 SORTIE 3 SORTIE 4 SORTIE 5 MARCHE CONTROLEUR ALARME CONTROLEUR TEST SIRENE Tempo 2s INTRUSION SIRENE INTERIEURE TYPE SORTIE 1 : CONTR. MARCHE POUR NE PAS CHANGER LE PARAMETRAGE USINE. # POUR CHOISIR UN AUTRE TYPE DE SORTIES. TYPE SORTIE 1 : CONTR. ALARME POUR VALIDER LE TYPE DE SORTIE AFFICHE. # POUR CHOISIR UN AUTRE TYPE DE SORTIES. (*) (SE, SI, Active en marche, Active en arrêt, Contrôleur Marche, Contrôleur alarme, Test sirène, Carillon, Temporisée 2s, Temporisée 2mn 30s, Permanente) L'appui de la touche 0 fait défiler les types de sorties en arrière AFFECTATION DES SORTIES SPECIALES Question posée pour les sorties temporisation à 2s, temporisation à 2mn 30s, et permanente TYPE SORTIE 2 : TEMPORISEE 2 s POUR VALIDER LE TYPE DE SORTIE AFFICHE. # POUR CHOISIR UN AUTRE TYPE DE SORTIES. S2 TEMPORISEE 2 s INTRUSION POUR VALIDER LE TYPE D'ENTREE ACTIVANT LA SORTIE. # POUR MODIFIER L'AFFECTATION DU TYPE DE SORTIES (*). (*) Intrusion, Lumière, Médicale, Technique, Incendie, Agression, Générale, Code A, Code B L'appui d'une touche numérique fait défiler les types d'entrées en arrière. Ensuite, les mêmes questions sont posées pour chacune des sorties paramètrables de SP2 à SP CONFIGURATION a - Texte SAV L'installateur dispose de 32 caractères qui s'affichent à la première frappe de la touche "AIDE" pour indiquer à l'utilisateur les coordonnées de l'installateur, du télésurveilleur ou tout autres indications. MODIFICATION DU TEXTE SAV? NON POUR PASSER A LA FONCTION SUIVANTE. # POUR ACCEDER AU CHANGEMENT DE TEXTE " SAV ". SAV UTILISER LA GRILLE ALPHANUMERIQUE CI-DESSOUS POUR ENREGISTRER LE TEXTE VOULU. NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE Edition 6 PAGE III - 8
20 Chaque pression fait défiler les lettres dans l'ordre suivant : 1 = ABC1 4 = JKL4 7 = STU7 POUR VALIDER TOUT LE TEXTE 2 = DEF2 5 = MNO5 8 = VWX8 0 POUR RECULER 3 = HGI3 6 = PQR6 9 = YZ espace( ) 9 # POUR AVANCER Nota : Le texte "SAV" déjà affiché peut être modifié. La consultation de la mémoire d'événements est ajouté à la suite du chapitre de "MODIFICATION DU TEXTE SAV". Ce chapitre est décrit dans la notice d'exploitation. b - Organes présents sur le Bus ORGANES PRESENTS SUR LE BUS? NON POUR SORTIR DU MENU. # POUR ACCEDER AU CONTROLE DES CLAVIERS. ORGANES PRESENTS SUR LE BUS? OUI POUR VERIFIER LES CLAVIERS RECONNUS PRESENTS Adr. CLAV 1100 : 2100 : : 12 POUR SORTIR DU PARAMETRAGE Les références des différents claviers sont affichées avec pour chaque type les numéros des claviers raccordés. Dans l'exemple ci-dessus les claviers et boîtiers présents sont : Boîtier 1100, pas de raccordé Clavier 2100, clavier numéro 1 raccordé Clavier 2200, clavier numéro 1 et 2 raccordés c - Version des programmes 2640 Ver T Ver 0215 POUR SORTIR d - Configuration NFa2p Les accès par le code installateur sont mémorisés et affichés lors de la lecture mémoire par le code installateur réduit.ces accès sont indiqués comme les autres fonctions et en plus : en NFa2p, sur le clavier 2100 la Led Secteur clignote, l'affichage du clavier 2200 indique PARAMETRES NFa2p en dehors de NF, sur le clavier 2100 seule la Led Marche clignote, l'affichage du clavier 2200 indique PARAMETRES non NF TRANSMETTEUR En présence de 3031T le système proposera la modification des paramètres transmetteur. Les possibilités de paramétrage du transmetteur 3031T sont décrites dans la notice 3031T. Attention La carte 3031 de DIALTEL ne peut pas se connecter directement à la centrale ; il est nécessaire de raccorder les différentes sorties de la centrale sur les entrées du transmetteur pour pouvoir les gérer. NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE Edition 6 PAGE III - 9
DU DIALTEL 3031T NOTICE DESCRIPTIVE NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE SEPTAM. AGRÉÉ Connectable au réseau public Français
NOTICE DESCRIPTIVE NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE DU DIALTEL 3031T SEPTAM VIVRE EN SECURITE DIALTEL est une marque déposée par la société SEPTAM AGRÉÉ Connectable au réseau public Français