Source: http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/3492010-sb
Timestamp: 2017-10-22 15:16:53+00:00
Document Index: 24456742

Matched Legal Cases: ['§ 14', 'zákona č. 406', 'zákona č. 359', 'zákona č. 694', 'zákona č. 177', 'zákona č. 574', '§ 6', 'zákona č. 183']

Biom :: Legislativa : 349/2010 Sb. : Biom.cz
biom.cz › Legislativa › legislativa › 349/2010 Sb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 177/2006 Sb. a zákona č. 574/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 1 zákona:
při výrobě tepelné energie v
kotlích,
solárních kolektorech,
při dodávce tepelné energie,
při výrobě elektřiny v
parním bloku,
fotovoltaických článcích,
v kombinované výrobě elektřiny a tepla v
soustrojí s plynovou turbínou,
souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (dále jen "paroplynový cyklus"),
jednotce s pístovým motorem,
palivovém článku a
v dalších zdrojích elektřiny a tepelné energie.
(1) Minimální účinnost výroby tepelné energie v kotlích je účinnost výroby tepelné energie v kotli ?v podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce a účinnost dodávky tepelné energie z kotelny, respektive ze zdroje tepelné energie ?d podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.
(2) Minimální účinnost výroby tepelné energie v solárních kolektorech je účinnost výroby tepelné energie ?k podle přílohy č. 15 k této vyhlášce. Při posuzování minimální účinnosti těchto zařízení při jejich montáži do systémů centrálního zásobování teplem se postupuje podle přílohy č. 15 k této vyhlášce.
(4) Jestliže je v kotelně více kotlů, vztahuje se minimální účinnost výroby tepelné energie ?v na každý kotel, s výjimkou kotle, který by byl v daném roce z vážných provozních důvodů využíván jen v krátkých intervalech, popřípadě s podstatně sníženým výkonem. Tím není dotčeno dodržení minimální účinnosti dodávky tepelné energie ?d uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(5) Není-li v kotelně instalováno měření výroby tepelné energie a spotřeby paliva na všech kotlích, zjišťuje se splnění minimální účinnosti výroby u kotlů, které jsou měřením vybaveny. U ostatních kotlů se splnění minimální účinnosti výroby zjišťuje za část roku, kdy to provozní podmínky umožňují, zejména za dobu, kdy byl kotel v provozu samostatně. Vždy se zjišťuje dodržení minimální účinnosti dodávky z kotelny ?d uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(1) Účinností užití energie při výrobě elektřiny v parním bloku je účinnost výroby elektřiny ?el podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.
(1) Tato vyhláška se vztahuje na nově zřizovaná zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie a na zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie, u nichž se provádí změna dokončených staveb (dále jen "rekonstrukce zařízení").
zařízení pro výrobu tepelné energie s celkovým tepelným výkonem do 400 kW, jednotek s pístovými motory do celkového elektrického výkonu výrobny 90 kW a kotlů využívajících tepelnou energii odpadních spalin z technologických procesů, a to i v případě, že jsou vybaveny přitápěním,
zařízení, k nimž bylo do nabytí účinnosti této vyhlášky vydáno stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a k nimž byla s příslušným provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy uzavřena smlouva o připojení nebo smlouva o smlouvě budoucí o připojení do doby nabytí účinnosti této vyhlášky.
Vyhláška č. 478/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
Datum uveřejnění: 8. prosince 2010 Poslední změna: 9. prosince 2010 Počet shlédnutí: 923