Source: http://docplayer.fi/171274-No-ys-1409-nummi-pusulan-kunta-tekninen-toimisto-siipoontie-1-09810-nummi.html
Timestamp: 2017-01-17 13:50:49+00:00
Document Index: 70774

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'kko ', 'diaarinumero 00049', 'kko ', 'kko ']

⭐No YS Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, Nummi
No YS Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, Nummi
Download "No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi"
1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan teknisen toimiston Saukkolan jätevedenpuhdistamon toimintaa Nummi-Pusulan kunnassa. LUVAN HAKIJA Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, Nummi LAITOS JA SEN SIJAINTI Saukkolan jätevedenpuhdistamo Jokitie 12, Saukkola Hyvelä RN:o Kiinteistön omistaja: Nummi-Pusulan kunta Toimialatunnus: Liike- ja yhteisötunnus: LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 13 a Länsi-Suomen vesioikeus on päätöksessään määrännyt luvan saajan tekemään vuoden 2003 loppuun mennessä hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Uudenmaan ympäristökeskus Ympäristönsuojeluasetus 6 :n 1 momentin kohta 12 e ASIAN VIREILLETULO Hakemus on toimitettu Uudenmaan ympäristökeskukselle MAKSU A AT20 Asemapäällikönkatu 14 PL 36, Helsinki Puh Faksi Stinsgatan 14 PB 36, FI Helsingfors, Finland Tfn Fax2 2 (25) TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Länsi-Suomen vesioikeus on myöntänyt Nummi-Pusulan kunnalle luvan johtaa Saukkolan jätevedenpuhdistamolta käsitellyt jätevedet Nummenjokeen. Nummenjokeen johdettavan jäteveden BHK 7-ATU arvo saa olla enintään 15,0 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 1,0 mg/l. Kummankin suhteen puhdistustuloksen on oltava vähintään 90 %. Arvot lasketaan puolivuotiskeskiarvoina ottaen huomioon mahdolliset ohijuoksutukset ja viemäriverkoston ylivuodot. Jätevedenpuhdistamon kiinteistö on merkitty Nummi-Pusulan kunnanvaltuuston hyväksymässä ja Uudenmaan lääninhallituksen vahvistamassa Saukkolan rakennuskaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET). Puhdistamoalue rajoittuu pohjois-, itä- ja eteläpuoleltaan lähivirkistysalueeseen (VL). Jätevedenpuhdistamon länsipuolinen alue on hyväksytyssä seutukaavassa merkitty maatalousalueeksi (M). LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Jätevedenpuhdistamon sijainti Jäteveden purkualue Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Nummenjoen pohjoisrannalla 1 km:n etäisyydellä Saukkolan taajaman keskustasta länteen. Lähin asutus sijaitsee 120 m:n etäisyydellä jätevedenpuhdistamosta pohjoiskoilliseen. Itäkoillisessa lähin asumus sijaitsee 200 m:n, kaakossa 340 m:n, etelälounaassa 280 m:n, lounaassa 400 m:n ja lännessä 700 m:n etäisyydellä jätevedenpuhdistamosta. Jätevedenpuhdistamon lähistöllä ei ole muita häiriöille altistuvia kohteita. Puhdistamon länsipuolella on peltoaluetta. Saukkolan jätevedenpuhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan puhdistamon kohdalla Nummenjokeen. Nummenjoki ja Pusulanjoki muodostavat Karjaanjoen vesistön luoteisen osan, jonka yhteinen valuma-alue on 532 km 2 ja järvisyys 7,6 %. Nummenjoki alkaa Pitkäjärvestä Nummen kirkonkylän pohjoispuolelta. Pusulanjoki yhtyy Nummenjokeen ennen Saukkolan jätevedenpuhdistamoa. Nummenjoen nimi muuttuu Härkäjoeksi ennen, kuin se laskee Musterpyynjärveen, josta vedet kulkevat Sitarlanjokea ja Häntäjokea pitkin Savijärven kautta Lohjanjärveen Maikkalanselälle. Sieltä vedet laskevat Mustionjokeen ja edelleen Pohjanpitäjänlahteen, jonne on matkaa 62 km Saukkolan jätevedenpuhdistamon purkukohdasta. Pitkäjärven vedenpintaa ja Nummenjoen virtaamaa säännöstelee Nummenkosken voimalaitos, joka sijaitsee puhdistamon yläpuolella Nummen kirkonkylän kohdalla. Nummenjoen keskivirtaama (MQ) on3 3 (25) Nummenjoen ja Pusulanjoen yhtymäkohdassa ja Saukkolassa 4,8 m 3 /s. Keskimääräinen tulvavirtaama (MHQ) on 28 m 3 /s ja huippuvirtaama (HQ) voi olla 50 m 3 /s 60 m 3 /s. Keskialivirtaama (MNQ) on 0,5 m 3 /s. Nummenjoen vedenkorkeus vaihtelee huomattavasti vuodenajan mukaan ollen korkeimmillaan sulamisvesien aikaan aikaisin keväällä ja alhaisimmillaan loppukesästä. Nummenjoki tulvii vuosittain lähinnä jätevedenpuhdistamon yläpuolisella Hyvelänjärven peltoalueella. Veden laatu Nummi-Pusulan järvet, Pitkäjärvi, Pusulanjärvi ja Musterpyynjärvi, ovat ravinneolosuhteiltaan reheviä tai erittäin reheviä. Järvien väliset jokiosuudet ovat pieniä savikkoalueiden jokia, jotka luonnostaan ovat sameita ja reheviä. Valuma-alueella peltojen osuus on suuri. Maanviljelyksessä käytettävät lannoiteperäiset ravinteet ja pelloilta valuva humus aiheuttavat suurimman osan jokien ravinnekuormasta. Lisäksi jokiin johdetaan haja-asutuksen ja yhdyskuntien jätevesiä, jotka lisäävät ravinnekuormaa, aiheuttavat ulosteperäisten mikrobien esiintymistä ja näin heikentävät jokivesien hygieenistä laatua. Vesistöjen yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Nummenjoen vesistö on luokiteltu tyydyttäväksi. Nummenjoen valuma-alueella peltoviljely ja haja-asutus ovat suurimpia kuormittajia. Hajakuormituksen vaikutus on havaittavissa runsaina ravinnepitoisuuksina Nummenjoen veden laadussa jo Saukkolan jätevedenpuhdistamon purkupaikan yläpuolella. Ravinnepitoisuuksien perusteella Nummenjoki on rehevä tai erittäin rehevä. Happipitoisuus joessa on ollut hyvä kaikilla havaintopaikoilla. Käsiteltyjen jätevesien vaikutus Nummenjoen veden laatuun on havaittavissa purkukohdan alapuolisella vesiosuudella lähinnä ammoniumtyppipitoisuuden kasvuna sekä ajoittaisena hygieenisen laadun heikkenemisenä. Purkukohdan yläpuolisella havaintopaikalla veden hygieeninen laatu on ollut pääosin tyydyttävä. Alapuolisella havaintopaikalla hygieeninen laatu on vaihdellut hyvästä välttävään. Fosforin, typen tai hapen kulutuksen osalta Saukkolan jätevedenpuhdistamon vaikutus vesistön tilaan ei ole merkittävä. Nummenjoen vesistön lievä vedenlaadun paraneminen on seurausta vesialueiden kunnostustoimenpiteistä sekä haja-asutuksen ja maatalouden ravinnepäästöjen vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Pusulanjärven ja Maikkalanselän valuma-alueilla maanviljelijöitä kannustetaan suojavyöhykkeiden perustamiseen ja hoitoon ranta-alueilla. Suojavyöhykkeiden lisääntyminen vaikuttaa vesistön ravinne- ja kiintoainepitoisuuksia alentavasti. Nummi-Pusulan järville on laadittu kunnostussuunnitelmia, kuten hoitokalastusta, pohjasedimenttien hapettamista ja kasvillisuuden niittoa. Jos kunnostustoimenpiteillä päästään toivottuihin tuloksiin, järvien ravinnepitoisuuksien väheneminen näkyy myös Nummenjoen veden laadussa. Haja-asutuksen aiheuttama ravinnekuorma ja mikrobiologinen kontaminaatio todennäköisesti vähenevät tulevaisuudessa, sillä entistä isompi osa Nummi-Pusulan haja-asutuksen jätevesistä johdetaan4 4 (25) Natura-alueet Kalatalous tulevaisuudessa Saukkolan jätevedenpuhdistamolle. Tällöin jätevedenpuhdistamon aiheuttama kuormitus vesistöön kasvaa. Kokonaiskuorman oletetaan kuitenkin vähenevän jätevesien käsittelyä keskittämällä. Saukkolan jätevedenpuhdistamon mitoitusarvojen perusteella jätevesien huomattavakaan lisääntyminen ei aiheuta puhdistamon toiminnan häiriintymistä. Saukkolan jätevedenpuhdistamon purkupaikan vaikutusalueella sijaitsee arvokkaita lintuvesistöjä, jotka on suojeltu Natura 2000 verkostoon perustuen. Nummi-Pusulan ja Lohjan Natura 2000 verkostoon kuuluva kohde koostuu viidestä erillisestä lintuvesialueesta. Nummi-Pusulan alueelta kohteeseen sisältyvät Koisjärvi, Kyynäräjärvi ja Savijärvi. Järvet sijaitsevat Maikkalanselkään laskevan vesireitin varrella. Kohteen lintuvedet on todettu lintuvesien suojeluohjelmassa kansainvälisesti ja valtakunnallisesti arvokkaiksi. Kasvisto on edustavaa, lintuvesille tyypillistä. Sekä vesilintu- että kahlaajalajisto ovat Uudenmaan monipuolisimpia. Saukkolan jätevedenpuhdistamolla käsitellyt jätevedet kulkevat Savijärven kautta. Nummenjoella ja Musterpyynjärvellä on suoritettu vuonna 2002 kalataloudellinen tarkkailu, jonka avulla oli tarkoitus selvittää Saukkolan jätevedenpuhdistamolla käsiteltyjen jätevesien vaikutusta kalastoon ja kalastukseen. Sähkökoekalastuksen perusteella Nummenjoessa esiintyvät tyypillisimmät lajit ovat särki, ahven, salakka ja pasuri. Harvinaisempia lajeja ovat harjus, kivisimppu ja made. Kalalajisto on monipuolisin Nummenkosken voimalaitospadon alapuolella, jossa vesi on kirkkaampaa ja joen pohja osittain koskimaista kivikkopohjaa. Alempana joessa vesi on sameampaa savi- ja liejupohjasta johtuen ja kalasto rehevöityneelle vedelle tyypillisesti yksipuolisempaa ja särkikalavoittoista. Musterpyyn kalaston koostumus on tyypillinen rehevälle järvelle. Koekalastussaaliin perusteella runsaimmin esiintyvät lajit olivat ahven, särki, sulkava, salakka ja pasuri. Muita järvessä yleisesti esiintyviä lajeja ovat mm. hauki, kuha ja kiiski. Asukkaille lähetetyn kalastustiedustelun mukaan edellisten lisäksi järvessä satunnaisesti esiintyviä lajeja ovat toutain, ankerias ja karppi. Koekalastussaaliin painosta särkikaloja oli 64 %. Vapaa-ajan kalastusta alueella harrastetaan pääasiassa Musterpyynjärvellä. Asukkaille lähetetyn kyselyn mukaan kaloissa esiintyy haju- ja makuhaittoja ja pyydysten likaantuminen on nopeaa. Koeravustuksen perusteella Nummenjoessa tai Musterpyynjärvessä ei esiinny rapuja tai kanta on hyvin heikko.5 5 (25) Tarkkailun perusteella Saukkolan jätevedenpuhdistamolla käsiteltyjen jätevesien vaikutus Nummenjoen ja Musterpyyn vesistöön ja kalakantaan arvioidaan olevan suhteellisen vähäinen verrattuna hajakuormitukseen. Vähäisen virtaaman aikana jätevesien vesistöä rehevöittävä vaikutus korostuu.6 6 (25) Vesistön muu käyttö Nummenjoen vettä ei käytetä talousveden raaka-aineena. Nummenjoen vesistössä tai Musterpyynjärvessä ei ole yleisiä uimarantoja, mutta muuta uimakäyttöä lienee jonkin verran ranta-alueilla sijaitsevien vapaaajan asutukseen liittyen. Vesistössä harrastetaan kotitarve- ja virkistyskalastusta. LAITOKSEN TOIMINTA Viemäriverkosto Saukkolan vuonna 1988 toimintansa aloittaneella jätevedenpuhdistamolla käsitellään Nummen, Oinolan, Saukkolan ja Pusulan taajamien viemäröidyt jätevedet. Jätevesi johdetaan jätevedenpuhdistamolle Saukkolan alueelta viettoviemärillä ja muilta alueilta siirtopumppauksella. Viemäriverkostoon oli vuonna 2002 liittynyt asukasta sekä yritys, Pumppu Lohja Oy. Yrityksen jätevedet eivät sisällä jätevedenpuhdistamon toiminnalle haitallisia aineita. Viemäriverkosto on pituudeltaan m, josta m on muoviputkea ja m betoniputkea. Viemäriverkosto on toteutettu erillisjärjestelmänä. Jätevesiverkostoa saneerattiin vuonna Seuraavana saneerausvuorossa ovat Nummen alueen pumppaamot ja viemäriputkisto. Vuotovesien laskennallinen määrä vuonna 2002 oli 4 % jätevedenpuhdistamolle tulevasta vesimäärästä. Jätevedenpuhdistamon prosessit ja toiminta Saukkolan jätevedenpuhdistamo on tyypiltään kaksilinjainen rinnakkaissaostuslaitos, jossa fosforin saostukseen käytetään ferrosulfaattia. Tuleva jätevesi johdetaan etukaivoon, josta jätevesi ohjautuu tulopumppaamoon. Tulopumppaamossa on ylivirtausputki puhdistamon häiriötilanteissa ohijuoksutettaville jätevesille. Jäteveden esikäsittely suoritetaan kahdella porrasvälpällä. Välpältä saapuvaan jäteveteen annostellaan virtaamaohjatusti ferrosulfaattiliuosta ja vesi johdetaan kahteen rinnakkain olevaan ilmastusaltaaseen, joiden kummankin tilavuus on 115 m 3. Altaissa on hienokuplailmastimet. Ilmastusaltaista jätevesi ohjataan vaakaselkeytysaltaisiin, joita on myös kaksi rinnakkain, molempien pinta-ala on 60 m 2. Selkeytysaltaassa selkeytynyt jätevesi johdetaan virtausmittauksen ja desinfiointialtaan kautta Nummenjokeen. Tarvittaessa lähtevä jätevesi voidaan desinfioida natriumhypokloriitilla. Jätevedenpuhdistamolla käytetyn sähkön määrä on vuosina ollut 190 MWh/a 220 MWh/a ja 1,26 kwh/m 3 1,60 kwh/m 3. Talousvettä on kulunut 300 m 3 /a 500 m 3 /a.7 7 (25) Mitoitus Saukkolan jätevedenpuhdistamo on mitoitettu Q kesk -virtaamalle m 3 /d, q mit -virtaamalle 91 m 3 /h sekä kuormituksille BHK kg/d, fosfori 9,8 kg/d ja typpi 46 kg/d. Jätevesilietteet ja välppäjäte Kemikaalit Selkeytysaltaan pohjalle laskeutunut liete siirretään laahaavalla kuljettimella altaan toisessa päässä olevaan pumppaussyvennykseen, josta lietettä pumpataan mammutpumpuilla joko takaisin ilmastusaltaisiin tai lietteenkäsittelyyn. Ylijäämälietteen poisto on virtaamaohjattu. Jälkiselkeytysaltaista kerätään myös pintalietettä ja palautetaan ilmastusaltaisiin. Ylijäämälietettä kertyy 24 m 3 /d. Poistettava ylijäämäliete tiivistetään tiivistämössä ja stabiloidaan tarvittaessa kalkilla. Tiivistämisen jälkeen lietteen kiintoainespitoisuus on 5 % ja siten muodostuva lietemäärä 4,8 m 3 /d. Tiivistämön tilavuus on 34 m 3 ja se riittää lietevarastoksi 7 vuorokauden ajaksi. Tiivistettyyn lietteeseen lisätään polymeeria, jonka jälkeen liete kuivataan viirapuristimella 15 %:n - 20 %:n kiintoainepitoisuuteen ja toimitetaan kompostoitavaksi. Kuivatun lietteen määrät vuosina on esitetty seuraavassa. Vuosi Kuivattu liete m 3 /a Välppäysjäte varastoidaan jäteastioissa ja toimitetaan kaatopaikalle. Välppäjätettä kertyi 7,8 m 3 vuonna Muuta puhdistamolla muodostuvaa jätettä on vähän. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisesti jatkokäsiteltäviksi. Ferrosulfaatti otetaan laitoksella vastaan liuoksena. Sitä tuodaan kaksi kertaa vuodessa ja se varastoidaan betonisäiliöön. Desinfiointiainetta natriumhypokloriittia ei ole laitoksella varastossa. Lietteen kuivauksessa käytettävää polymeeriä toimitetaan laitokselle kerran vuodessa säkeissä. Säkit varastoidaan puhdistamorakennuksessa sisällä. Polymeeriliuos valmistetaan laitoksella. Kalkkia ei ole viime vuosina käytetty, mutta sitä on laitoksella varastoituna säkeissä mahdollista käyttöä varten. Jätevedenpuhdistamolla käytettävien kemikaalien kulutus vuosina on esitetty seuraavassa. Vuosi FeSO 4 t/a 44,5 29,1 33,8 33,2 32,6 FeSO 4 -annos g/m8 8 (25) Polymeeri kg/a YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Tulokuormitus Jätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesi koostuu pääosin tavanomaisesta asumajätevedestä. Viemäriverkoston alueella on vain vähän teollisuutta, josta syntyy normaalista yhdyskuntajätevedestä poikkeavia vesiä. Umpikaivolietteitä on otettu laitoksella vastaan pihalla olevaan kaivoon vuosittain m m 3 vuosina Umpikaivolietteen määrän arvioidaan nousevan m 3 vuodessa vuoteen 2014 mennessä. Jätevedenpuhdistamolle ei ole toimitettu saostuskaivolietteitä eikä niiden vastaanoton aloittamista ole suunnitteilla. Saukkolan jätevedenpuhdistamolla käsitelty keskimääräinen jätevesimäärä vuosina on esitetty seuraavassa. Viemäriverkoston saneerauksen jälkeen jätevedenpuhdistamon keskivirtaama alentui 20 % ja huippuvirtaama 50 %. Vuosi Vesimäärä m 3 /d Jätevedenpuhdistamolle tullut keskimääräinen ravinnekuormitus vuorokaudessa vuosina on esitetty seuraavassa BHK 7 kg/d 85, ,6 77,0 93 Kok.fosfori kg/d 3,64 4,86 3,81 3,90 4,2 Kok. typpi kg/d 23,7 28,5 25,4 25,5 26 Jätevedenpuhdistamolle tullut keskimääräinen ravinnekuormitus (mg/l) vuosina on esitetty seuraavassa BHK 7 mg/l Kok.fosfori mg/l 9,9 12,7 10,8 8,2 9,5 Kok. typpi mg/l Saukkolan jätevedenpuhdistamon toiminta-alueella olevien viemäriin liittyneiden asukkaiden määrän arvioidaan vuonna 2010 olevan henkeä ja henkeä vuonna Jätevettä arvioidaan muodostuvan edelleen 180 l/as/d. Tällöin käsiteltävää jätevettä muodostuu 500 m 3 /d vuonna 2010 ja 610 m 3 /d vuonna Jätevedenpuhdistamolle tulevan jätevesikuormituksen arvioidaan lisääntyvän seuraavasti: BHK 7 kg/d Kok. fosfori kg/d 4,6 5,69 Kok. typpi kg/d Kiintoaine kg/d (25)10 10 (25) Vesistökuormitus Jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdettu keskimääräinen ravinnekuormitus vuorokaudessa vuosina on esitetty seuraavassa BHK 7 kg/d 2,96 5,52 3,4 4,33 4,5 Kok.fosfori kg/d 0,15 0,22 0,16 0,20 0,27 Kok. typpi kg/d 22,2 18,1 19,9 28,5 26 Ammoniumtyppi kg/d 21,7 15,0 17,5 26,6 18 Jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdettu keskimääräinen ravinnekuormitus (mg/l) vuosina on esitetty seuraavassa BHK 7 mg/l 8,1 14,9 9,7 9,0 10 Kok.fosfori mg/l 0,41 0,6 0,45 0,41 0,61 Kok. typpi mg/l Ammoniumtyppi mg/l Jätevedenpuhdistamon saavuttamat ravinteiden poistoasteet vuosina on esitetty seuraavassa BHK 7 % 96,6 94,9 95,6 94,4 95,4 Kok.fosfori % 95,8 95,1 95,9 95,0 93,6 Kok. typpi % 6,0 34,2 20,1 - - Ammoniumtyppi % ,9 Saukkolan jätevedenpuhdistamo on toiminut moitteettomasti BHK:n ja fosforin poiston suhteen. Jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdetun kuormituksen arvioidaan nykyisten puhdistustulosten ja ennustetun kuormitusmäärien perusteella kehittyvän seuraavasti: BHK 7 kg/d 7,3 8,9 Kok.fosfori kg/d 0,29 0,36 Nykyisillä puhdistusvaatimuksilla Saukkolan jätevedenpuhdistamolla on edellytykset toimia tehokkaasti, vaikka tulokuormitus kasvaisi huomattavasti. Mikäli ennusteet viemäriverkostoon liittyvien uusien asukkaiden määristä pitävät paikkansa, jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot saavutetaan vuonna Jätevedenpuhdistamon oletetaan toimivan moitteettomasti ainakin vuoteen 2010 asti. Suunnitelmissa on liittää Nummi-Pusulan viemäriverkosto Lohjan kaupungin viemäriverkostoon Sammatin kautta kulkevan yhdysviemärin kautta. Yhdysviemäri toteutuu arviolta vuosina11 11 (25) Päästöt ilmaan Kun entistä suurempi osa haja-asutuksen jätevesistä johdetaan jätevedenpuhdistamolle, haja-asutusalueiden vesistölle aiheuttama ravinnekuormitus vähenee. Keskitetystä jätevesien käsittelystä aiheutuvat hyödyt vesistölle ovat kokonaisuudessaan suuremmat, kuin jätevedenpuhdistamon lisääntyvästä kuormituksesta aiheutuvat haitat. Jätevedenpuhdistamotoiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan. Biologisen jätevedenpuhdistuksen seurauksena prosesseista poistuu hieman typpeä kaasuna ilmaan. Hajuhaittoja jätevedenpuhdistamolla esiintyy välppäyksestä ja lietteen käsittelystä. Hajusta ei kuitenkaan ole aiheutunut merkittävää haittaa ympäristölle. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Melu ja tärinä Jätevedenpuhdistamotoiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä maaperään tai pohjavesiin. Kaikki jäteveden kanssa tekemisiin joutuvat rakenteet on tehty vesitiiviistä materiaalista. Jätevedenpuhdistamo ei sijaitse pohjavesialueella. Puhdistettujen jätevesien johtaminen Nummenjokeen ei estä vesialueen nykyisiä käyttötapoja. Jätevedenpuhdistamotoiminnasta ei aiheudu mainittavaa melua tai tärinää. Jätevedenpuhdistamon merkittävin melulähde on ilmastuskompressori, joka on sijoitettu sisätiloihin äänieristettyyn huoneeseen. Jätevedenpuhdistamolla ei ole muita merkittäviä melulähteitä. Jätevedenpuhdistamon toiminnasta aiheutuu liikennettä, joka muodostuu lähinnä henkilökunnan päivittäisestä liikenteestä sekä lietteen kuljetuksesta, jota on 3 4 kertaa kuukaudessa. Lisäksi kemikaaleja tuodaan puhdistamolle 4 6 kertaa vuodessa. Jätevedenpuhdistamosta aiheutuva melutaso alittaa pysyvästi 50 db(a) lähimmän asuintalon kohdalla 150 m:n etäisyydellä jätevedenpuhdistamosta. Jätevedenpuhdistamotoiminta ei aiheuta merkittäviä pölypäästöjä. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Saukkolan jätevedenpuhdistamolla on käytössä Suomessa yleisesti käytetty jätevesien rinnakkaissaostukseen perustuva biologiskemiallinen puhdistusprosessi. Laitos on varmatoiminen, tehokas, teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoinen sekä nykyaikaiset käsittelyvaatimukset täyttävä, jolla voidaan tehokkaasti vähentää jätevesistä aiheutuvaa ympäristökuormitusta.12 12 (25) Jätevedenpuhdistamolla käytössä olevat koneet, laitteet ja mittarit ovat puhdistamokäyttöön suunniteltuja, kestäviä, hyväkuntoisia ja varmatoimisia. Puhdistusprosessissa käytetyt kemikaali- ja energiamäärät ovat kohtuullisia saavutettuun korkeaan puhdistustulokseen nähden. Jätevedenpuhdistamo on toiminut tasaisen hyvin eikä mainittavia ongelmia ole ollut. Tehtäviinsä koulutettu henkilökunta suorittaa säännöllistä käyttötarkkailua ja tekee tarpeelliset laitoksen huoltotoimenpiteet ennalta laaditun huolto-ohjelman mukaisesti. Jätevedenpuhdistamo ja viemäriverkoston pumppaamot kuuluvat kaukovalvonnan piiriin, jolloin mahdollisista häiriötilanteista tulee päivystäjälle hälytys. Poikkeus- ja häiriötilanteiden ennaltaehkäisemiseksi jätevesiviemäriverkostoa saneerataan tarpeen mukaan ottaen huomioon taloudelliset resurssit. Edellä mainitut tekijät huomioimalla voidaan todeta, että jätevedenpuhdistamo edustaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja että laitoksen toiminta vastaa ympäristön kannalta parasta käytäntöä. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutus pintavesiin Saukkolan jätevedenpuhdistamolla ei ole vaikutusta Nummenjoen virtaamiin tai vedenkorkeuksiin. Jätevedenpuhdistamon vaikutus Nummenjoen vedessä näkyy hyvin vähäisinä ravinnetasojen nousuina jätevedenpuhdistamon alapuolisessa virtaamassa. Käsiteltyjen jätevesien vaikutus vesistössä näkyy satunnaisesti veden hygieenisen laadun heikkenemisenä. Jätevedenpuhdistamolla käsiteltyjen jätevesien ravinteet aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä ja vaikuttavat vesieliöstöön. Vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä. Vaikutus Natura-alueeseen Käsiteltyjen jätevesien vaikutukset Natura 2000 verkoston järvillä ovat teoreettisesti mahdollisia Nummenjoen tulvakausien aikana, jolloin vesi nousee näihin järviin. Vaikutukset vesistön kokonaiskuormitukseen nähden ovat vähäisiä. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttö- ja kuormitustarkkailu Käyttö- ja kuormitustarkkailuohjelmaehdotus on päivätty Käyttötarkkailu13 13 (25) Käyttötarkkailua tehdään jätevedenpuhdistamolla arkipäivinä, jolloin hoitokirjaan kirjataan jätevesivirtaama, käsitelty jätevesimäärä, mahdollisesti ohitettava jätevesimäärä, jäteveden ja ilman lämpötilat, ilmastusaltaiden ½ h-laskeuma-arvot, ilmastusaltaiden happipitoisuudet, selkeyttämöiden näkösyvyydet, poistettavan jäteveden fosfaattifosforipitoisuus, ferrosulfaatin annostusmäärä, polymeerin käyttömäärä, ylijäämälietteen tuottomäärä, poiskuljetetun lietteen määrä ja sijoitus, välppäjätteen tuotto, sähkön kulutus ja ilmastuskompressoreiden käyttötunnit. Lisäksi käyttöpäiväkirjaan merkitään tehdyt saneeraus- ja huoltotoimenpiteet sekä laitoksen mahdolliset toimintahäiriöt ja niiden syyt. Kuukausittaiset tiedot kirjataan erikseen. Tiedot toimitetaan Uudenmaan ympäristökeskukselle tarkkailujaksoittain. Kuormitustarkkailu Tulevasta ja käsitellystä jätevedestä otetaan vesinäytteet automaattiottimin 24 tunnin kokoomanäytteinä. Vesinäytteet otetaan neljä kertaa vuodessa. Tulevasta jätevedestä otetaan näyte tulopumppaamosta. Lähtevästä jätevedestä otetaan näyte poistuvan veden mittauslaatikosta. Lietenäytteet otetaan ilmastusaltaista ennen selkeytystä ja selkeyttämöistä palautettavista lietteistä kertanäytteinä. Tulevan jäteveden vesinäytteistä määritetään kiintoaine, sähkönjohtavuus, ph, COD Cr, BOD 7-ATU, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Lähtevästä jätevedestä määritetään edellisten lisäksi alkaliteetti, liuennut fosfori, ammoniumtyppi ja liuennut rauta sekä fekaaliset streptokokit vain, jos lähtevä jätevesi desinfioidaan. Lietteistä määritetään kiintoainepitoisuus. Kuivatusta ylijäämälietteestä pidetään kirjaa, josta ilmenevät lietteen kuivausaika, sijoituspaikka ja ajankohta sekä määrä. Myös lietteenkuivauksessa käytettyjen apuaineiden määrä kirjataan. Kuivatusta lietteestä otetaan kerran vuodessa lietenäyte. Näytteet analysoidaan julkisen valvonnan alaisessa vesitutkimuslaitoksessa. Kuivatusta lietteestä määritetään kuiva-aine ja hehkutusjäännös, ph, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, kadmium, kromi, kupari, nikkeli, lyijy ja sinkki sekä elohopea. Jätevedenpuhdistamolle vastaanotettavan umpikaivolietteen määrästä pidetään kirjaa. Umpikaivolietteestä otetaan kokoomanäyte kerran vuodessa. Näytteistä analysoidaan kiintoaine, ph, BOD 7-ATU, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Kuormitustarkkailutulokset toimitetaan tarkkailukerroittain Uudenmaan ympäristökeskukselle sähköisesti. Tarkkailuntuloksista laaditaan puolivuosi- ja vuosiyhteenvedot, jotka toimitetaan Nummi-Pusulan ympäristölautakunnalle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle. Laitoksen vaikutusten tarkkailu Vesistötarkkailu14 14 (25) Muu tarkkailu Nummenjoen vesistötarkkailuohjelmaehdotus on päivätty Nummenjoen vedenlaatua seurataan neljässä havaintopaikassa: 3,0 km:n, 7,9 km:n, 11,3 km:n ja 14,7 km:n etäisyydellä Maikkalanselältä ylävirtaan. Havaintopaikka 14,7 sijaitsee jätevesien purkupaikan yläpuolella ja muut havaintopaikat sen alapuolella. Vesinäytteet otetaan neljä kertaa vuodessa. Vesinäytteistä analysoidaan liuennut happi, hapen kyllästysprosentti, kiintoaine, sameus, väriluku, sähkönjohtavuus, COD Mn, ph, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, NPC-suodatettu fosfaattifosfori, kolimuotoiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit. Vesinäytteiden tutkimustulokset toimitetaan tarkkailukerroittain Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Nummi-Pusulan kunnan ympäristölautakunnalle. Tulokset toimitetaan myös sähköisesti ympäristöhallinnon PIVET-tietojärjestelmään. Vesistötarkkailusta laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä em. viranomaisten lisäksi Suomen ympäristökeskukselle. Kalataloudellinen tarkkailu Kalataloudellista tarkkailua suoritetaan Nummenjoessa Uudenmaan TEkeskuksen kalatalousyksikön hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuun kuuluvat sähkökalastus, koeverkkokalastus, koeravustus sekä alueen asukkaille kohdistettu kalataloustiedustelu. Jätevedenpuhdistamon toiminnasta ei aiheudu tarkkailua edellyttävää melua, tärinää tai päästöjä ilmaan, maaperään tai pohjavesiin. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Jätevedenpuhdistuksesta ei normaalisti aiheudu ympäristöriskiä. Biologisen puhdistusprosessin merkittävä toimintahäiriö esimerkiksi öljypäästön tai myrkyllisen kemikaalipäästön takia johtaa siihen, että jätevedenpuhdistamo toimii vain osittain, kemiallisena puhdistamona. Tällaisessa tilanteessa kemiallinen saostus mahdollistaa kuitenkin tehokkaan kiintoaineen ja fosforin erotuksen vedestä ja siten vähintään tyydyttävän puhdistustuloksen. Tästä saattaa aiheutua lievää hajuhaittaa, joka korjaantuu prosessin elpymisen mukana. Kemiallisen prosessin toimintahäiriössä lähtevän jäteveden kiintoainepitoisuus ja erityisesti fosforipitoisuus nousevat, mutta biologisen osan toimiessa normaalisti puhdistustehokkuus säilyy edelleen vähintään tyydyttävällä tasolla. Häiriö voi johtua mm. laiterikosta, saostuskemikaalin loppumisesta tai annosteluhäiriöstä tai äkillisestä paisuntalietteestä.15 15 (25) Prosessien ja puhdistamotilojen turvallisuudesta ja riskien hallinnasta vastaa asianmukaisen koulutuksen saanut käyttöhenkilökunta. KORVAUKSET Käsitellyt jätevedet eivät sisällä vesieliöstölle tai ihmiselle myrkyllisiä yhdisteitä, eivätkä siten ole uhka esim. ihmisen terveydelle. Jätevedenpuhdistamon merkitys Nummenjoen virkistyskäyttöarvoa alentavana tekijänä on vähäinen verrattuna muiden kuormituslähteiden ja hajakuormituksen vaikutuksiin. Jätevesien johtamisesta purkuvesistöön ei katsota aiheutuvan korvattavaa haittaa. EHDOTUS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI Luvan hakija ehdottaa, että BHK 7-ATU -pitoisuus lähtevässä jätevedessä saisi olla enintään 15 mg/l ja fosforipitoisuus 1,0 mg/l, puhdistustulos molempien osalta pitäisi olla vähintään 90 % ja että typenpoistovaatimuksia ei esitettäisi lupapäätöksessä. Tulostaso olisi saavutettava puolivuotiskeskiarvoina ottaen huomioon mahdolliset ohijuoksutukset ja viemäriverkon ylivuodot. Puhdistamolla ei tarvittaisi normaalin kunnossapidon lisäksi muita saneerauksia. Hakija esittää lisäksi, että jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kuormitustarkkailu sekä vesistötarkkailu toteutettaisiin myös jatkossa nykyisten tarkkailuohjelmien mukaisesti. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydentäminen Lupahakemusta on täydennetty , , , , , , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset Lausunnot Uudenmaan ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla Nummi-Pusulan kunnan ilmoitustaululla ja Uudenmaan ympäristökeskuksen ilmoitustaululla Hakemuksen vireilläolosta on ilmoitettu myös Ykkössanomat ja Karkkilan Tienoo -nimisissä lehdissä. Hakemuksesta on lisäksi ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto tiedossa oleville asianosaisille ja yhteisöille. Saukkolan jätevedenpuhdistamolla on suoritettu luvan käsittelyyn liittyvä tarkastus Tarkastusmuistio on liitetty asiakirjoihin.16 16 (25) Hakemuksen johdosta on pyydetty ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselta, Nummi-Pusulan kunnanhallitukselta, Nummi-Pusulan kunnan ympäristölautakunnalta ja Lohjan kaupungin ympäristölautakunnalta ja TE-Keskuksen kalatalousyksiköltä. Etelä-Suomen lääninhallitus ilmoittaa päivätyllä kirjeellään, ettei se tässä vaiheessa käytä sille varattua mahdollisuutta lausunnon antamiseen. Nummi-Pusulan kunnan ympäristölautakunta esittää päivätyssä lausunnossaan mm., että laitokselta on edellytettävä suunnitelmaa kuormituksen edelleen vähentämistoimenpiteistä aikatauluineen. Tavoitearvoina käsitellylle vedelle on edellytettävä BHK:n osalta 10 mg/l ja fosforin osalta 0,5 mg/l. Teollisuusjätevesien osalta on edellytettävä erillissopimusta sekä lisätarkkailun tarpeen selvittämistä. Lupahakemuksen täydentäminen sako- ja umpikaivolietteiden vastaanoton osalta on tarpeen. TE-Keskuksen kalatalousyksikkö esittää päivätyssä lausunnossaan mm., että vesistötarkkailua ja kalataloudellista tarkkailua on jatkettava. Vesistön kalakannan ja kalastuksen seuranta ovat tarpeen mahdollisten poikkeustilanteiden aiheuttamien ylimääräisten jätevesipäästöjen varalta. Kalataloustarkkailu on toteutettava Uudenmaan TE-Keskuksen hyväksymällä tavalla. Muistutukset ja mielipiteet Tiedossa oleville asianosaisille on varattu tilaisuus ympäristönsuojelulain 37 :n mukaisesti tehdä muistutuksia lupa-asiaa koskien. Muille on varattu tilaisuus mielipiteen ilmaisuun. Ympäristölupahakemuksen johdosta on jätetty neljä muistutusta. Yksityishenkilöt KR ja V-PL sekä 44 muuta yksityishenkilöä vastustavat päivätyssä muistutuksessaan ympäristöluvan myöntämistä erityisesti silloin, jos jätevedenpuhdistamon toimintaa laajennetaan ja lietealtaita rakennetaan ja otetaan käyttöön. Yksityishenkilö KR esittää päivätyssä muistutuksessaan mm., että asian valmistelussa ei ole kuultu lainkaan kyseisen Saukkolan vedenpuhdistamon välittömässä läheisyydessä asuvia asukkaita. Hakemuksesta ei selviä, että kyseessä olisi nykytoiminnan jatkamisen lisäksi käytön laajentaminen koskemaan tällä hetkellä Espooseen kuljetettavia lietteitä. Nummenjoesta on löydetty vuollejokisimpukoita, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry esittää päivätyssä muistutuksessaan mm., että ennen luvan myöntämistä on tutkittava ja varmistettava, ettei hanke heikennä tai hävitä vuollejokisimpukan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.17 17 (25) Yksityishenkilöt LV ja PV esittävät päivätyssä muistutuksessaan mm., että puhdistamo on rakennettu liian lähelle yläjuoksuun lähimmästä rantasaunasta ja aiheuttaa haittaa rantasaunan käytölle. Aikanaan lupaa käsiteltäessä kerrottiin puhdistettujen jätevesien laskupaikan olevan väliaikainen ja joen ruoppauksen yhteydessä siirtyvän Saukkolan taajaman alapuolelle. Näin ei kuitenkaan ole toimittu. Hakijan kuuleminen ja vastine Luvan hakijalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ja päivätyillä kirjeillä sekä esittää vastineensa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja muussa lupakäsittelyssä kertyneestä aineistosta. Toiminnanharjoittaja esittää päivätyssä vastineessaan mm., että kunnan suunnitelmissa on liittää Nummi-Pusulan viemäriverkosto Lohjan kaupungin viemäriverkostoon vuosien aikana ja tästä syystä sakokaivolietteiden vastaanotto ei ole tarpeen puhdistamolla. Se, että vuollejokisimpukan olemassaolo havaittiin vuonna 2004 osoittaa, että puhdistamon pitkäaikainen toiminta ei ainakaan ole hävittänyt kyseistä kantaa tai jopa niin, että kanta on tullut jokeen puhdistamon valmistumisen jälkeen. Puhdistamotoiminnan jatkuminen ei hävitä tai heikennä vuollejokisimpukan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Lisäksi toiminnanharjoittaja esittää, että jätevedenpuhdistamon purkuputken jatkaminen 880 m jokiuomaa alaspäin ei ole mahdollista teknis-taloudellisista syistä. RATKAISU Uudenmaan ympäristökeskus myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Nummi-Pusulan kunnan teknisen toimiston Saukkolan jätevedenpuhdistamon toiminnalle jäljempänä esitettävin määräyksin. Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Yksityishenkilö KR ja Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry esittävät mm., että Nummenjoesta on löydetty vuollejokisimpukoita, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Uudenmaan ympäristökeskuksen vastine: Saukkolan jätevedenpuhdistamo on toiminut vuodesta 1988 lähtien. Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että hakemuksen mukainen toiminta ei muuta olosuhteita Nummenjoessa, mikä voisi hävittää tai heikentää vuollejokisimpukan lisääntymis- tai levähdyspaikan. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Jätevesien käsittely ja johtaminen (YSL 43 )18 18 (25) 1. Nummen, Oinolan, Saukkolan ja Pusulan taajamien kaikki viemäröidyt jätevedet on käsiteltävä jätevedenpuhdistamolla, jotta niistä ei aiheudu terveydellistä haittaa tai ympäristön pilaantumista. 2. Jätevedenpuhdistamolla käsitellyt jätevedet saa johtaa Nummenjokeen. Luvan saaja on vastuussa jäteveden johtamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, haitasta tai muusta edunmenetyksestä. Puhdistusteho (YSL 43, VNp 365/1994) 3. Jätevedenpuhdistamolta lähtevän jäteveden BOD 7-ATU -arvo saa olla enintään 15 mg /l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,7 mg/l. Puhdistustehon on lisäksi molempien osalta oltava vähintään 90 %. Edellä määrätyt BOD 7-ATU - ja fosforipitoisuudet on saavutettava vuosikeskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien. 4. Sade- ja kuivatusvesien joutuminen viemäriverkkoon on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Selvitys hule- ja vuotovesien vähentämiseksi tehdyistä toimenpiteistä on laadittava vuosittain. 5. Lietteen kierrätys eri puhdistusvaiheiden välillä ja lietteen poisto sekä saostuskemikaalin käyttö on toteutettava siten, että puhdistamo toimii mahdollisimman tehokkaasti. Jätteet (YSL 43, 45, JL 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, JA 7, 8, NaapL 17, VNp 282/1994) 6. Jätevedenpuhdistamon toiminnassa muodostuvat jätteet, kuten puhdistamosta ja viemäristöstä poistettava liete sekä puhdistamon välppäjäte, muut tavanomaiset jätteet ja ongelmajätteet, on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu hajuhaittaa, epäsiisteyttä, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesien pilaantumista, roskaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. 7. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa ko. jätteiden vastaanotto on hyväksytty. 8. Jätteiden, kuten lietteen ja välppäjätteen, kuljetus on hoidettava ja kuljetuskaluston puhtaudesta on huolehdittava siten, ettei jätettä leviä puhdistamoalueelle tai sen ulkopuolelle. Laitoksen hoito (YSL 43, 45, YSA 19, JL 6, JA 10, NaapL 17 ) 9. Jätevedenpuhdistamo on lukittava silloin, kun siellä ei työskennellä, jotta estetään ulkopuolisten pääsy puhdistamon laitteisiin.19 19 (25) 10. Jätevesien viemäröinti ja toiminta jätevedenpuhdistamolla on toteutettava järjestelmällisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu maiseman rumentumista, epäsiisteyttä, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesien pilaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Ympäristön siisteyttä on valvottava. Jätevedenpuhdistustoiminnassa käytettävät kemikaalit on varastoitava asianmukaisesti, lukituissa sisätiloissa. Varastotilan lattian on oltava tiivis ja lattiamateriaalin varastoitavaa kemikaalia kestävää. Puhdistamorakenteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi. 11. Jätevedenpuhdistamotoiminnan harjoittajan käytettävissä on oltava toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Puhdistamon hoitajan perehdyttämisestä puhdistamon käyttö- ja hoitotoimenpiteisiin sekä niihin mahdollisesti tuleviin muutoksiin on huolehdittava. 12. Jätevedenpuhdistamon käytöstä ja tarkkailusta vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Nummi-Pusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainituille viranomaisille. Jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen (YSL 43, 45, JL 19, 20, 51, 52, JA 9 ) 13. Jätevedenpuhdistamo rakenteineen ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle jätevedenpuhdistamotoiminnan päätyttyäkään. Jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Nummi-Pusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään puoli vuotta ennen jäteveden käsittelytoiminnan lopettamista. Suunnitelma jätevedenpuhdistamorakenteiden ja laitteiden käsittelystä sekä puhdistamoalueen siistimisestä toteutusaikatauluineen on samalla toimitettava edellä mainituille viranomaisille. Poikkeukselliset tilanteet (YSL 43, 62, YSA 30 ) 14. Terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttava ennakolta ja huolehdittava siitä, että jätevesistä tai puhdistusprosessissa käytettävistä kemikaaleista ja niiden varastoinnista ei aiheudu terveydellistä haittaa. Poikkeuksellisista tilanteista on tehtävä ilmoitus Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä Nummi-Pusulan kunnan ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille. Poikkeuksellisissa tilanteissa ylimääräisistä näytteenotoista puhdistamolla ja purkuvesistössä on sovittava Uudenmaan ympäristökeskuksen20 20 (25) kanssa. Jäteveden ohijuoksutustilanteissa puhdistamon ohi juoksutetun jäteveden määrä on selvitettävä luotettavasti. Tarkkailu- ja raportointimääräykset (YSL 44, 46, JL 51, 52, JA 22 ) 15. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta. Käyttö- ja kuormitustarkkailu 16. Puhdistusjärjestelmän toimintaa sekä jätevesien määrää ja laatua on seurattava säännöllisesti päivätyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Vuorokauden kokoomanäytteet tulevasta ja lähtevästä jätevedestä on otettava virtaamapainotteisesti vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkkailutulokset on kirjattava ylös. Uudenmaan ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa tarkkailuohjelmaa. Vesistötarkkailu 17. Jätevesien vaikutuksia purkuvesistön veden laatuun on seurattava säännöllisesti päivätyn tarkkailuohjelman analyysivalikoimaan on lisättävä nitraatti- ja nitriittitypen summa. Uudenmaan ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa tarkkailuohjelmaa. Kalataloudellinen tarkkailu 18. Jätevesien vaikutuksia purkuvesistön kalastoon ja kalastukseen on tarkkailtava kalatalousviranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Kalatalousviranomainen voi tarvittaessa muuttaa tarkkailuohjelmaa. Kirjanpito ja raportointi 19. Tulevan ja lähtevän jäteveden määrästä ja laadusta sekä käytetyistä kemikaaleista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito koskee myös jätevedenpuhdistamolta poisvietyjä jätteitä, kuten lietettä ja välppäjätettä, niiden määrää, vientiajankohtaa ja -kohdetta sekä viejää. Lisäksi jätevedenpuhdistamon tarkkailuista, poikkeuksellisista tilanteista sekä viemäriverkon kunnostustoimenpiteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille. 20. Jätevesien kuormitustarkkailun näytekohtaiset tulokset, joihin on liitetty puhdistamon toiminnan kuvaus näytteenottohetkellä, sekä vesistön tarkkailutulokset kommentteineen on toimitettava näytteenottokerroittain Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Nummi-Pusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Näytä lisää
1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain Lisätiedot 1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA
1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain Lisätiedot Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2
Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen Lisätiedot Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.
PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen Lisätiedot Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi
1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus Lisätiedot Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.
PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista, Lisätiedot TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1
TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1. Lisätiedot Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila
Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2011/1 Dnro ESAVI/553/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Lisätiedot Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin Lisätiedot Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen
PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan Lisätiedot LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT
1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky, Lisätiedot Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden Lisätiedot JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain Lisätiedot 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo
2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas, Lisätiedot Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012
Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan Lisätiedot 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,
Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman Lisätiedot Kaupunginhallitus 114 25.02.2013
Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin Lisätiedot Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.
PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101 Lisätiedot Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)
TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto Lisätiedot Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy
TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik Lisätiedot Helsinki 25.10.2004. No YS 1251
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (18) Helsinki 25.10.2004 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 143 121 No YS 1251 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Puolustushallinnon Lisätiedot PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012
PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Lisätiedot Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012
Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen Lisätiedot PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012
Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi Lisätiedot Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila
Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2014/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila LUVAN HAKIJA Pukkilan kunta Hallitustie Lisätiedot Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b
PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan Lisätiedot ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012
PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, Lisätiedot Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Lisätiedot Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.
ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä Lisätiedot YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40
"s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta, Lisätiedot ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,
Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 Lisätiedot KERTARAPORTTI 2.10.2015
s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan Lisätiedot PÄÄTÖS. Helsinki 29.5.2007. No YS 719. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.
PÄÄTÖS Helsinki 29.5.2007 Dnro UUS 2007 Y 216 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 719 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN Lisätiedot JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.
1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain Lisätiedot Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan Lisätiedot Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010
Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3 Lisätiedot Turun kaupungin tilalaitoksen ympäristölupahakemus (Paattisten huoltokodin jätevedenpuhdistamon uusiminen)
TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 11.12.2001 3 Ymp 9720-2001 (232) Turun kaupungin tilalaitoksen ympäristölupahakemus (Paattisten huoltokodin jätevedenpuhdistamon uusiminen) Lisätiedot JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.
1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain Lisätiedot Jätevesien käsittely kuntoon
Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä Lisätiedot Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.
Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen Lisätiedot Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)
Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/ Lisätiedot YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007
LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan Lisätiedot Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella.
PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2008 Dnro PPO 2007 Y 351 113 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen peruuttamisesta. LUVAN HAKIJA Timo Autio Sydänmaantie 47 86710 Lisätiedot Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle
Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste Lisätiedot PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013
PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle Lisätiedot YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori
YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva Lisätiedot Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka
Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Lisätiedot PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA
1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 93 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi Lisätiedot Saarijärven kaupungin Saarilammen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa
PÄÄTÖS Nro 13/05/1 Dnro ISY-2004-Y-104 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2005 LUVAN HAKIJA Saarijärven kaupunki Osoite: PL 13, 43101 Saarijärvi Puhelin: (014) 4598 208 ASIA Saarijärven kaupungin Saarilammen Lisätiedot Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014
Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren Lisätiedot ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA
1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa Lisätiedot Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011
PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien Lisätiedot Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5
TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto Lisätiedot LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Lisätiedot Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,
Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro Lisätiedot 11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.
Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA Lisätiedot Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan Lisätiedot Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011
Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston Lisätiedot SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon Lisätiedot JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU
JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti Lisätiedot Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.
Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan Lisätiedot Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys
Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen Lisätiedot KERTARAPORTTI 25.8.2014
s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet Lisätiedot Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014
1 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan Lisätiedot Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,
Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 68/2013/2 Dnro ESAVI/444/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2013 ASIA HAKIJA Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Lohja. Lohjan kaupunki Lisätiedot Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain
Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, Lisätiedot Jokitie 15 09430 Saukkola Puh 040 846 0864 29.3.2007 1/6 s-posti: kim@ronnberg.cc
Puh 040 846 0864 29.3.2007 1/6 Vaasan hallinto-oikeudelle Vastaselitys asiaan diaarinumero 00049 / 07 / 5110 Viittaamme ympäristölupahakemuksesta ja -päätöksestä numero YS 1409, 5.10.2006, Dnro UUS-2003-Y-594-121 Lisätiedot PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014
PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan Lisätiedot Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen
Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa Lisätiedot Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki
Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan Lisätiedot Pieksämäen kaupungin Haapakosken jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten
Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 75/2011/1 Dnro ISAVI/287/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2011 ASIA HAKIJA Pieksämäen kaupungin Haapakosken jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten Lisätiedot JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain Lisätiedot PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012
PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan Lisätiedot ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012
1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie Lisätiedot ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA
ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan Lisätiedot Päätös. Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori
Päätös Etelä-Suomi Nro 66/2011/1 Dnro ESAVI/551/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori Lisätiedot Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos
TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto Lisätiedot Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari
PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN Lisätiedot Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus
Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat Lisätiedot Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 161/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/526/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2012 ASIA HAKIJA Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan Lisätiedot Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.
Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston Lisätiedot Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Paappasenniemen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten Lisätiedot Päätös. Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kirkkonummi.
Päätös Etelä-Suomi Nro 83/2010/2 Dnro ESAVI/259/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kirkkonummi. HAKIJA Siikaranta-säätiö Lisätiedot JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ
JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen Lisätiedot PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010
Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston Lisätiedot TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013 Lisätiedot YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75
LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka Lisätiedot KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON
KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä Lisätiedot Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Lisätiedot Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012
Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen Lisätiedot Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki
Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin Lisätiedot LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA
ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute