Source: https://it.scribd.com/document/95047243/Illuminazione-di-Emergenza
Timestamp: 2019-12-06 06:00:11+00:00
Document Index: 99563551

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 32', 'art. 13', 'art. 5', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 18', 'art. 8', 'art. 13', 'art. 13', 'art. 8', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 341', 'art. 6', 'art. 5', 'art. 341', 'art. 704', 'art. 9', 'art. 39', 'art. 67', 'art. 2', 'art. 291', 'art. 292', 'art. 479', 'art. 482', 'art. 4', 'art 3', 'art. 11', 'art. 12', 'art. 13', 'art. 14', 'art. 17', 'art. 8', 'art. 6', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 6', 'art. 5', 'art. 33', 'art. 31', 'art. 13', 'art. 7', 'art. 10', 'art. 17', 'art. 18', 'art. 12', 'art. 1', 'art. 7', 'art. 6', 'arte2']

SalvaSalva Illuminazione di Emergenza per dopo
Guida allilluminazione di sicurezza (prima parte) con il contributo di VOLTIMUM e ACOMEARTE Introduzione Dal decreto del luglio 1939,
riguardante gli ospedali, al decreto dellottobre 2003, riguardante i distributori stradali di GPL, esiste un lungo percorso di disposizioni legislative che, con terminologia differente a seconda dei periodi storici, chiedono la presenza di unilluminazione che entri in funzioni nel momento in cui venga a mancare lilluminazione ordinaria. Ma questa illuminazione si chiama di sicurezza o di emergenza? Il dubbio stato chiarito in via definitiva solo da pochi anni (marzo 2000) con lentrata in vigore di una norma specifica al riguardo, la UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza, che fornisce definizioni chiare e sintetiche dei vari tipi di illuminazione, distinguendone le varie funzioni. Come possibile intuire osservando la figura 1, ogni tipo di illuminazione che si utilizza in mancanza dellalimentazione normale, viene definita come illuminazione di emergenza, la quale deve essere alimentata da una sorgente di energia indipendente (batterie, UPS o gruppo elettrogeno). A sua volta, lilluminazione di emergenza pu essere di due tipi:
Illuminazione di sicurezza: serve per fornire un livello di sicurezza adeguato alle persone che si vengono a trovare in una situazione di mancanza dellilluminazione ordinaria e ad evitare quindi che accadano incidenti o situazioni pericolose. Non un tipo di illuminazione che pu essere utilizzata per svolgere mansioni ordinarie, ma unicamente funzionale alla mobilit in sicurezza delle persone. Illuminazione di riserva: serve per poter continuare, senza sostanziali cambiamenti, le stesse attivit, gli stessi lavori che si stavano facendo durante il funzionamento dellilluminazione normale. evidente quindi che il livello di illuminamento che occorre raggiungere con lilluminazione di riserva deve essere almeno pari a quello dellilluminazione ordinaria, perch se cos non fosse, non sarebbe possibile continuare il lavoro precedente. Solo in un caso consentito avere un livello di illuminazione di riserva inferiore a quello dellilluminazione normale: se viene utilizzata solo per terminare e chiudere lattivit in corso e non per continuarla indefinitamente. Esempi possibili sono lilluminazione in un impianto sportivo per permettere la conclusione dellevento oppure lilluminazione in unattivit lavorativa che non pu essere interrotta. Poich lilluminazione di riserva non riguarda la sicurezza, ma solo la continuit di servizio, leggi e norme non se ne occupano in modo esplicito. Se per, come possibile, lilluminazione di riserva viene utilizzata anche come illuminazione di sicurezza, allora ad essa si applicano, come evidente, tutte le leggi e le norme applicabili allilluminazione di sicurezza. Illuminazione di Sicurezza Lilluminazione di sicurezza, essendo preposta alla evacuazione di una zona o di un locale deve garantire una buona visibilit nellintero spazio di mobilit delle persone. Ma lilluminazione di sicurezza deve, non solo rendere visibile il locale, ma anche illuminare le indicazioni segnaletiche poste sulle uscite e lungo le vie di esodo, in modo da identificare in maniera immediata il percorso da seguire per giungere in un luogo sicuro. Quindi un discorso sullilluminazione di sicurezza non pu scindersi da quello sulla segnaletica di sicurezza da impiegare per facilitare il raggiungimento delle uscite di emergenza. Normalmente si devono usare segnali direzionali luminosi, nel caso in cui si sia in un luogo da cui non possibile vedere direttamente luscita di emergenza.
VAMA- Via Stefano Fer, 4 -10064 Pinerolo Torino - vama@fire-safety.it http://www.fire-safety.it
Gli apparecchi di illuminazione da utilizzare devono rispondere alla norma EN 60598-2-22 (CEI 34-22) e devono essere installati almeno nei seguenti punti (queste sono indicazioni minime che possono essere integrate dal progettista in base alle singole situazioni): 1. In corrispondenza di ogni uscita di sicurezza indicata (figura 2);
2. In corrispondenza di ogni porta di uscita prevista per luso in emergenza (figura 3);
3. Vicino (cio ad una distanza inferiore ai 2 m misurati in senso orizzontale) ad ogni rampa di scale in modo che ognuna di esse riceva luce diretta (figura 4);
4. Analogamente vicino (cio ad una distanza inferiore ai 2 m misurati in senso orizzontale) ad ogni cambio di livello o gradino (figura 5);
5. In corrispondenza dei segnali di sicurezza (figura 6);
6. In corrispondenza di ogni cambio di direzione lungo la via di esodo (figura 7);
7. In corrispondenza di ogni intersezione di corridoi, cio quando ci si trova di fronte ad una diramazione o bivio che comporta una scelta di direzione (figura 8);
8. Immediatamente allesterno di ogni uscita che porta in un luogo sicuro (figura 9) cio la meta dellesodo in situazioni di emergenza. Questo apparecchio potrebbe non essere necessario se il luogo sicuro la pubblica via dotata di illuminazione.
9. Vicino (cio ad una distanza inferiore ai 2 m misurati in senso orizzontale) ad ogni punto o locale di pronto soccorso (figura 10);
10. Vicino (cio ad una distanza inferiore ai 2 m misurati in senso orizzontale) ad ogni dispositivo antincendio (estintore, manichette, pulsanti di allarme, etc.) e ad ogni punto di chiamata telefonica per pronto soccorso o per interventi antincendio (figure 11 e 12)
Nelle due ultime situazioni indicate (punti 9 e 10), nel caso in cui i punti di pronto soccorso e antincendio non siano lungo le vie di esodo o in aree estese (dove vi la presenza di illuminazione antipanico), e quindi siano pi difficilmente individuabili, lilluminamento a cui devono essere sottoposti deve essere di almeno 5 lx al suolo. Ricordiamo che i livelli di illuminazione di cui parliamo (EN 1838) non devono tenere conto dei contributi dati dagli effetti di riflessione della luce e che sono sempre valori intesi come requisiti minimi. Inoltre importante sottolineare che i livelli di illuminazione minimi devono essere garantiti lungo tutto larco di vita degli apparecchi di illuminazione di emergenza, e che per questo occorre in fase progettuale sempre sovradimensionare il valore di illuminamento per tenere conto dellinevitabile degrado luminoso a cui sottoposto qualunque apparecchio. Un altro aspetto, non secondario legato al fatto che lilluminazione di sicurezza deve essere efficace per tutti, adulti, bambini, anziani, cio categorie di persone che hanno delle percezioni visive molto differenti tra di loro e che quindi hanno diversi tempi di adattamento alla nuova situazione di illuminazione ed hanno bisogno di diversi livelli di luce per percepire la segnaletica. in base a queste considerazioni che diventa di estrema importanza scegliere con cura la posizione e il livello di illuminamento dei segnali
VAMA- Via Stefano Fer, 4 -10064 Pinerolo Torino - vama@fire-safety.it http://www.fire-safety.it Pagina 5
indicanti luscita di sicurezza o le vie di esodo, adattandoli alla tipologia di persone presenti. La norma UNI EN 1838 giudica quindi ovviamente molto importante che siano visibili e chiaramente indicate le uscite, quando il locale occupato da persone. In questo quadro si inserisce la considerazione che fa preferire unilluminazione di sicurezza pi elevata (anche al di sopra dei valori normativi o legislativi) in presenza di un ambiente con un livello di illuminamento normale elevato, questo per consentire allocchio umano di accorciare il pi possibile i tempi di adattamento alla nuova situazione. Indicativamente questa soluzione sarebbe auspicabile in quegli ambienti con illuminamento superiore ai 100 lx. Installazione degli apparecchi I requisiti minimi di visibilit impongono linstallazione degli apparecchi di illuminazione ad una altezza non inferiore ai 2 metri. Nel caso in cui si ritenga che gli apparecchi siano sottoposti a sollecitazioni meccaniche particolari, quali urti o colpi che potrebbero comprometterne il funzionamento (ad esempio perch installati ad altezza inferiore ai 2,5 m o perch lambiente si presta particolarmente a questi rischi), bene prevedere il montaggio di una griglia metallica di protezione. possibile anche installare apparecchi ad altezze inferiori se si desidera rimarcare la presenza di un ostacolo particolare sulla via di esodo, quale ad esempio un piccolo dislivello o gradino. Questi apparecchi ad altezze inferiori ai 2 metri sono comunque da considerare un di pi che non va considerato nel progetto dellimpianto, anche perch il flusso luminoso di apparecchi a basse altezze, in presenza di molte persone che si dirigono verso luscita di sicurezza, viene quasi totalmente oscurato. Unaltra cosa che ci si pu chiedere, se migliore la scelta di apparecchi a parete o a soffitto. Apparentemente potrebbe essere indifferente, a parit di illuminamento; in realt ci sono due fattori, uno ciascuno, a favore delle due soluzioni.
Linstallazione a soffitto non richieder praticamente mai la griglia di protezione, ma nel contempo, in caso di presenza di fumo da incendio gli apparecchi a soffitto sono pi oscurati rispetto a quelli a parete. Per prevedere problemi di questo genere, lapparecchio di illuminazione potrebbe essere integrato con un dispositivo di puntamento laser che indichi luscita di sicurezza o il percorso da seguire per arrivarci.
In ogni caso, sia per lilluminazione delle vie di esodo che per quella antipanico, occorre che la luce proveniente dagli apparecchi sia diretta dallalto verso il suolo, illuminando ogni ostacolo fino a 2 m di altezza al di sopra del suolo.
VAMA- Via Stefano Fer, 4 -10064 Pinerolo Torino - vama@fire-safety.it http://www.fire-safety.it Pagina 6
Fig.16: Esempio di illuminazione di attivit ad alto rischio
Tipologie di illuminazione di sicurezza Lilluminazione di sicurezza ha tre anime, cio gli apparecchi di illuminazione si installano in base a tre diversi obiettivi, per illuminare le vie di esodo, per evitare linsorgenza di situazioni di panico e per garantire la sicurezza di persone impegnate in lavori o situazioni rischiose. Analizziamo in dettaglio le caratteristiche che devono possedere questi tre tipi di illuminazione: Illuminazione di sicurezza per lesodo In condizioni di emergenza, lilluminazione delle vie di esodo ha lo scopo di consentire alle persone presenti di identificare chiaramente le vie di fuga verso unuscita di sicurezza ed un conseguente luogo sicuro. Le vie di esodo, non solo per devono essere illuminate, ma devono anche essere segnalate; la segnaletica di sicurezza si inserisce quindi nel contesto dellilluminazione per lesodo. Attenzione per, anche se illuminazione e segnalazione si integrano per raggiungere un unico risultato, i livelli di illuminamento previsti per lesodo devono venire solo dagli apparecchi di illuminazione e non devono tenere conto dellilluminazione proveniente dai dispositivi di segnalazione retroilluminati, i quali vanno semmai ad aumentare lilluminamento non a sostituirlo. Quindi volendo esprimere in termini matematici lilluminazione di sicurezza per lesodo potremmo scrivere: illuminazione + segnalazione = esodo sicuro. Restando a parlare della parte di illuminazione necessaria per lesodo (della segnaletica parleremo pi avanti), occorre che essa illumini anche i dispositivi di pronto soccorso, sicurezza e antincendio. In particolare tutti i dieci luoghi indicati allinizio del capitolo, fanno parte dellilluminazione di sicurezza per lesodo. Il livello di illuminamento richiesto varia da ambiente ad ambiente essendoci diverse leggi o decreti che fissano valori differenti in un albergo piuttosto che in un ospedale (vedi il capitolo Locali e tipologie di impianto nei quali prevista l'installazione dellilluminazione di sicurezza). In alcuni casi, invece, le disposizioni di legge impongono solo lobbligo dellilluminazione di sicurezza in un certo locale senza precisare i valori di illuminamento o di altri parametri necessari (quali autonomia, tempo di intervento, etc.). In queste situazioni si usano i valori dettati dalla norma UNI EN 1838, la quale prevede che per le vie di esodo di larghezza non superiore ai 2 metri, lilluminamento al suolo sulla linea mediana sia uguale o superiore a 1 lx, mentre la banda centrale di larghezza pari o superiore alla via di esodo abbia un illuminamento almeno pari al 50% di quello presente sulla linea mediana (ad esempio potrebbe essere 1,5 lx sulla mediana e 0,8 nella banda centrale: vedi figura 13). Ovviamente possono esistere anche vie di esodo di larghezza superiore ai 2 metri. In tal caso ci deve essere lilluminazione antipanico oppure si pu scomporre la larghezza della via di esodo in tante strisce ciascuna con larghezza inferiore ai due metri, e seguire per ognuna di esse i criteri visti precedentemente (1 lx al centro - 50% ai lati).
Va ricordato che i valori dettati dalla norma devono essere ottenuti non tenendo conto degli effetti di riflessione. Questo ci porta a fare un confronto tra quelle che sono le disposizioni di legge (spesso 5 lx ad un metro dal pavimento considerando gli effetti riflettenti di pareti, soffitto e pavimento) e le disposizioni della UNI EN 1838 (1 lx al pavimento senza considerare gli effetti riflettenti) concludendo che i due valori allincirca si equivalgono. In ogni caso per garantire una sufficiente uniformit, il rapporto tra illuminamento massimo e minimo sulla linea mediana non deve essere maggiore di 40. Luniformit di illuminamento permette levitarsi di fenomeni quali aloni di luce che complicano lindividuazione delle vie di esodo. Altre caratteristiche che deve possedere lilluminazione di sicurezza per lesodo secondo la norma UNI EN 1838 sono i seguenti: autonomia minima 1 ora, indice di resa cromatica almeno pari a 40, 50% dellilluminamento entro 5 s e illuminamento completo entro 60 s. Appare fondamentale, e la norma EN 1838 infatti se ne occupa, prendere in considerazione il problema dellabbagliamento. Infatti unintensit luminosa troppo intensa da parte degli apparecchi di illuminazione pu provocare un effetto disturbante a livello visivo sulle persone in cerca della via di fuga. Ricordiamo che labbagliamento, semplificando, quel fenomeno che si manifesta quando si ha una sorgente luminosa molto intensa con alle spalle una superficie buia, cio un elevato contrasto.
La norma suddetta indica il livello di massima intensit luminosa allinterno del campo visivo delle persone, in base allaltezza di installazione dellapparecchio di illuminazione (tabella 1). Per campo visivo si intende quello formato entro un angolo compreso tra 60 e 90 rispetto alla verticale per vie di esodo piane senza ostacoli (figura 14), e quello formato da qualsiasi angolo per tutte le altre vie di esodo (figura 15). Altezza di installazione degli apparecchi rispetto al suolo [m] h < 2,5 2,5 T h < 3 3 T h < 3,5 3,5 T h < 4 4 T h < 4,5 h U 4,5 Intensit luminosa massima consentita per illuminazione delle vie di esodo ed antipanico [cd] 500 900 1600 2500 3500 5000
Illuminazione antipanico Senso di sgomento improvviso cos intenso da togliere la possibilit di reazione e di riflessione cos il dizionario definisce il panico. Lilluminazione antipanico ha lo scopo di evitare che le persone presenti siano prese da questo senso di sgomento al venire a mancare dellilluminazione ordinaria e che questo quindi ostacoli o disturbi il raggiungimento di un luogo da cui possa essere individuata una via di esodo. La norma EN 50172 Sistemi di illuminazione di sicurezza individua tre situazioni nelle quali necessario prevedere unilluminazione antipanico: In aree nelle quali non immediato identificare una via di esodo In aree occupate normalmente da un elevato numero di persone In aree di superficie superiore ai 60 mq Pi in generale, il progettista deve cercare di immedesimarsi nelle persone di fronte ad una situazione di emergenza, cercando di capire quali possono essere le loro reazioni. Fatta questa analisi, occorre decidere di conseguenza sulla necessit o meno dellilluminazione antipanico. Sullintera area con illuminazione antipanico, lilluminamento al suolo deve essere almeno pari a 0,5 lx, con lunica eccezione di una fascia di 0,5 m posta sul perimetro dellarea considerata (EN 1838). Le considerazioni e i valori relativi allabbagliamento (tabella 1), al rapporto tra illuminamento massimo e minimo, allindice di resa cromatica, allautonomia e ai tempi di fornitura dellilluminamento, ricalcano invece esattamente quanto gi detto per lilluminazione delle vie di esodo. Illuminazione di aree con attivit ad alto rischio Scopo di questo tipo di illuminazione di sicurezza, come indicato dalla norma UNI EN 1838, quello di contribuire alla sicurezza delle persone impegnate in situazioni o processi potenzialmente pericolosi, nonch di consentire leffettuazione di corrette procedure di terminazione dei processi, in funzione della sicurezza di altri occupanti del luogo. E un compito del datore di lavoro, in base al Dlgs 626/94 individuare quali possono essere le situazioni e i processi pericolosi, tali da richiedere unilluminazione particolare di questo tipo. Alcuni esempi potrebbero essere i seguenti: lavori in presenta di carroponte, lavorazioni in sotterraneo, lavori su macchine in movimento (figura 16), fonderie, etc. Ricordiamo inoltre al riguardo anche larticolo 2050 del Codice Civile sulle responsabilit per lesercizio di attivit pericolose: Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivit pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Le caratteristiche che deve possedere unilluminazione in aree ad alto rischio sono le seguenti: Lilluminamento mantenuto sul piano di riferimento deve essere almeno pari al 10% dellilluminamento in condizioni normali, e comunque mai inferiore ai 15 lx; Ai fini di uniformit, il rapporto tra illuminamento massimo e illuminamento minimo non pu essere superiore a 10; Devono essere evitati effetti stroboscopici, cio leffetto ottico che fa sembrare fermi organi di macchine in rotazione se la sorgente luminosa ha una frequenza simile a quella della rotazione. Per questo sarebbe bene utilizzare sorgenti luminose con frequenza di alimentazione differente dai 50 Hz; Per labbagliamento valgono le stesse considerazioni fatte per lilluminazione delle vie di esodo, ma i valori limite da rispettare sono differenti (tabella 2); Lindice di resa cromatica deve essere almeno pari a 40; Lautonomia minima non viene indicata , se non nel tempo per il quale esiste il rischio;
I tempi di intervento devono essere al massimo di 0,5 s, meglio ancora se si utilizzano apparecchi di tipo permanente (sempre accesi). Altezza di installazione degli apparecchi rispetto al suolo [m] h < 2,5 2,5 T h < 3 3 T h < 3,5 3,5 T h < 4 4 T h < 4,5 h U 4,5 Verifiche e manutenzione Una volta realizzato limpianto, poich vengono richiesti determinati livelli di illuminamento al suolo o ad 1 metro dal suolo, occorre verificare attraverso un luxmetro se si rispettano i dettami normativi o legislativi. Lo strumento utilizzato deve avere una tolleranza, cio un limite di errore non superiore al 10%, mentre le misure possono essere effettuate fino a 2 cm dal suolo. Per quanto riguarda la manutenzione ci appoggiamo alla norma EN 50172 sui Sistemi di illuminazione di sicurezza, in cui vengono indicate una serie di procedure da seguire per mantenere in efficienza limpianto di illuminazione di sicurezza: Qualunque operazione di controllo e verifica dellimpianto deve avvenire possibilmente in orari in cui un eventuale black out non generi successive situazioni di rischio; Verificare giornalmente gli indicatori di corretta alimentazione delle sorgenti di energia; Effettuare settimanalmente un test funzionale dellimpianto, simulando una mancanza di alimentazione ordinaria, per un tempo sufficiente a verificare la corretta accensione degli apparecchi, ma comunque non superiore ad un quarto dellautonomia nominale dellimpianto stesso; Eseguire almeno annualmente un test di autonomia dellimpianto, simulando una mancanza di alimentazione ordinaria per un tempo sufficiente; Mantenere aggiornato un registro di impianto in cui siano annotati i risultati dei test effettuati e gli eventuali interventi di manutenzione. Indicato in quale modo pu essere gestita la manutenzione dellimpianto, ricordiamo che il Dlgs 626/94 impone per i luoghi di lavoro un mantenimento in efficienza dei sistemi di sicurezza e quindi anche dellilluminazione di sicurezza. Lart. 3 punto r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformit alla indicazione dei fabbricanti e lart. 32 punto d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o alleliminazione dei pericoli, vengono sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento sono abbastanza espliciti al riguardo. Linee di alimentazione Facciamo solo un accenno a come devono essere le linee che vanno ad alimentare gli apparecchi di illuminazione di sicurezza. Occorre ovviamente distinguere il caso in cui lalimentazione centralizzata dal caso in cui lalimentazione autonoma. Se lalimentazione centralizzata occorre che le condutture che alimentano gli apparecchi di sicurezza siano posate preferibilmente in tubazioni e cassette separate dallalimentazione ordinaria o che, se ci non fosse possibile, che ci sia un setto separatore tra le due condutture allinterno dello stesso tubo/canale e allinterno della stessa cassetta. Se lalimentazione autonoma il discorso completamente differente, in quanto non serve una linea dedicata agli apparecchi di sicurezza i quali vengono cos alimentati dalle linee ordinarie. Infatti gli apparecchi, durante i black-out, traggono lalimentazione dalle batterie e le batterie sono mantenute in carica dalle linee ordinarie. Intensit luminosa massima consentita per illuminazione delle aree con attivit ad alto rischio [cd] 1000 1800 3200 5000 7000 10000
In entrambi i casi possibile ed anche auspicabile effettuare una selettivit orizzontale fra i vari apparecchi di emergenza in modo che lintervento delle protezioni in una certa zona attivi lilluminazione di emergenza solo di quella zona, mentre un venir meno dellalimentazione ordinaria attivi tutti gli apparecchi di illuminazione di emergenza. La segnaletica di Sicurezza La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di indicare alle persone le vie di esodo e le uscite di sicurezza. Usciamo quindi dallequivoco che la segnaletica serva anche per illuminare; per questo ci si affida allilluminazione di sicurezza per lesodo (cap.2.2). Se per motivi progettuali ci si affida a segnaletica provvista di illuminazione (retroilluminata), questa va semmai ad integrare, ma mai a sostituire lilluminazione di sicurezza vera e propria. Il riferimento legislativo per quanto riguarda la segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro il Dlgs 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. Riportiamone alcuni articoli significativi riguardo alla segnaletica delle vie di fuga: Articolo 1 comma 2: I segnali di sicurezza, sono composti da: cartelli, ovvero segnali che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, forniscono indicazioni determinate, la cui visibilit garantita da una illuminazione di intensit sufficiente Allegato II, articolo 2: I cartelli devono essere sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza ed in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico, ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile; inoltre in caso di cattiva illuminazione naturale sar opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. Allegato II, articolo 1.3: I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate (figura 17) o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purch il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.
Sempre restando nellambito dei luoghi di lavoro il vecchio, ma ancora vivo DPR 547/55, allart. 13, comma 10 si legge Le vie e le uscite di emergenza devono essere individuate da apposita segnalazione, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. Per rispettare il Dlgs 493/96 i cartelli per la segnaletica di sicurezza devono avere forma quadrata o rettangolare e con un pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). Come risulta dalla figura 17, i segnali normalizzati aventi la funzione di indicare le uscite di sicurezza, evitano di utilizzare scritte tipo EXIT o USCITA DI SICUREZZA. Non che sia espressamente vietato, ma si preferisce utilizzare segnali grafici che siano quindi immediatamente comprensibili a chiunque, indipendentemente dalla lingua o cultura di provenienza. Avendo la ovvia necessit di essere visibile, un segnale di sicurezza deve essere illuminato e questo pu essere realizzato nei seguenti modi:
Si utilizza un vero e proprio apparecchio di illuminazione di emergenza con allinterno un pittogramma trasparente che viene cos retroilluminato. Questa soluzione che forse la migliore, ha a sua volta, tre possibilit: utilizzare apparecchi di illuminazione di emergenza di tipo permanente che rimangono sempre accesi (ad esempio necessari in locali bui come cinema o teatri), oppure utilizzare apparecchi di illuminazione di emergenza di tipo non permanente che si accendono solo al venire a mancare dellilluminazione ordinaria (ad esempio in locali normalmente illuminati), o ancora utilizzare apparecchi di illuminazione di tipo permanente a luminosit ridotta, i quali in presenza dellilluminazione ordinaria presentano bassa luminosit che diventa elevata in emergenza; Come segnali si utilizzano dei normali cartelli metallici che vengono illuminati da apparecchi di emergenza posti nelle vicinanze (illuminazione esterna); I pittogrammi sono adesivi trasparenti che vengono applicati su un generico apparecchio di illuminazione di emergenza. questa sicuramente la soluzione pi precaria ed anche quella che difficilmente permette di rispettare i criteri di uniformit dei colori previsti dalla norma UNI EN 1838.
Visibilit dei segnali Allo scopo di rendere pi leggibile i segnali di sicurezza la norma UNI EN 1838 impone alcune condizioni illuminotecniche per migliorare la sua uniformit di illuminamento: La parte verde del segnale deve possedere una luminanza almeno pari a 2 cd/mq Il rapporto tra la luminanza della parte bianca e quella della parte verde deve essere compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 15 (ad esempio con la parte verde a 3 cd/mq, la parte bianca pu andare da 15 cd/mq a 45 cd/mq); Sia nella parte bianca che in quella verde del segnale, il rapporto tra luminanza massima e minima non deve essere superiore a 10, in modo da avere dei colori il pi possibile uniformi; I colori utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 3864; Il valore di luminanza richiesto da un segnale di sicurezza deve essere raggiunto entro 60 s (entro 5 s occorre il 50 % del valore di luminanza richiesto). Ma affinch un segnale sia visibile la sua caratteristica pi importante la sua dimensione. Di questo si occupa sia la norma UNI EN 1838 che il Dlgs 493/96, fornendo delle indicazioni tra loro discordanti. Le indichiamo entrambe: Visibilit secondo norma UNI EN 1838: la norma distingue tra i segnali illuminati internamente (retroilluminati) che sono distinguibili a distanze maggiori, e i segnali illuminati esternamente, fornendo la seguente formula per determinare la massima distanza di visibilit d:
d=sxp dove p laltezza del pittogramma e s una costante che vale 100 nel caso di segnali illuminati esternamente e 200 nel caso di segnali illuminati internamente (figura 18). Ad esempio per un segnale non retroilluminato di altezza 15 cm la massima distanza di visibilit di 15 m.
Visibilit secondo Dlgs 493/96: il decreto non prende in considerazione segnali retroilluminati e fornisce una formula valida solo fino a distanze di circa 50 m. La formula per determinare la massima distanza di riconoscibilit del cartello L la seguente: L < @ A x 2000 dove A la superficie del cartello espressa in metri quadri. Ad esempio per un cartello di altezza 15 cm (come nellesempio precedente) e lunghezza 60 cm (A = 0,09 mq) si ottiene una distanza di visibilit di 13,4 m. Da questo rapido calcolo si pu concludere che, normalmente il Dlgs 493/96 pi restrittivo della norma UNI EN 1838. Il confronto non si pu effettuare sui cartelli retroilluminati perch il decreto non li prende in considerazione. I cartelli vanno posti come detto in tutti quei punti utili a indicare e segnalare le vie di esodo e le uscite di sicurezza (figura 19), ma non solo. Infatti la segnaletica di sicurezza deve anche indicare la posizione delle attrezzature di pronto soccorso e antincendio (estintore, manichette, pulsanti di allarme, etc.) oltre che i punti di chiamata telefonica sia per pronto soccorso che per interventi antincendio (vedi i cartelli in figura 20).
Anche per la segnaletica c lobbligo dellinstallazione ad una altezza superiore ai 2 metri.
Apparecchi per l'illuminazione di emergenza Gli apparecchi di illuminazione per lemergenza sono pur sempre dispositivi di illuminazione e devono quindi rispondere alla norma CEI 34-21 (CEI EN 60598-1) per quanto riguarda le prescrizioni generali, ma ci che ci interessa in questa occasione esaminare le prescrizioni particolari previste dalla norma CEI 34-22 (CEI EN 60598-2-22). Unaltra cosa importante da sottolineare, il fatto che gli apparecchi trattati da questa norma CEI 34-22, sono funzionali allemergenza, quindi comprendono utilizzi sia per illuminazione di sicurezza che per
VAMA- Via Stefano Fer, 4 -10064 Pinerolo Torino - vama@fire-safety.it http://www.fire-safety.it Pagina 13
illuminazione di riserva. Ricordiamo inoltre che nel caso il locale fosse classificato come luogo con pericolo di esplosione gli apparecchi di illuminazione di emergenza non vanno scelti in base alla norma CEI 34-22, ma vanno scelti di tipo antideflagrante e in base alla zona di classificazione. Le due grandi categorie di apparecchi per lilluminazione di emergenza sono le seguenti: Apparecchio di emergenza autonomo: in questo caso la fonte di alimentazione per la lampada (batteria) interna allapparecchio, come lo sono anche lunit di controllo, la lampada stessa e gli eventuali dispositivi di prova e segnalazione, o almeno sono nelle strette vicinanze dellapparecchio (entro 1 m). Apparecchio di emergenza ad alimentazione centralizzata: in questo caso la fonte di alimentazione per la lampada non risiede nellapparecchio, ma proviene da una sorgente indipendente dallalimentazione ordinaria (in genere UPS o gruppo elettrogeno oppure una combinazione delle due soluzioni). Sia gli apparecchi autonomi che quelli centralizzati comunque possono essere di diverso tipo come evidenziato dallo schema di figura 21.
Cominciamo a vederne le caratteristiche. Un apparecchio di emergenza, sia autonomo che centralizzato, pu essere: A illuminazione permanente: significa che le lampade sono sempre alimentate, e quindi il tubo fluorescente sempre acceso, sia in condizioni di presenza di rete che in condizioni di emergenza. In un apparecchio autonomo, le cose funzionano cos: se presente lalimentazione ordinaria di rete, la lampada viene alimentata tramite il raddrizzatore (il quale nel frattempo alimenta anche il carica batteria); nel momento in cui viene a mancare lalimentazione di rete, lunit di controllo commuta la lampada sullalimentazione proveniente dalla batteria (figura 22).
Una variante di questa soluzione consiste nellilluminazione permanente a luminosit ridotta, nella quale gli apparecchi mantengono una luminosit ridotta in presenza di rete ed una luminosit pi elevata in emergenza. A illuminazione non permanente: in un apparecchio di questo tipo, la sorgente luminosa spenta in presenza della rete di alimentazione e si accende solo quando viene a mancare lalimentazione ordinaria. A illuminazione combinata: qui siamo in presenza di un apparecchio che contiene al suo interno due o pi lampade, delle quali una dedicata allemergenza e la/le altre dedicate allilluminazione normale. Allinterno dellapparecchio vanno tenuti separati i due circuiti, normale ed emergenza, attraverso luso di doppio isolamento, isolamento rinforzato o uno schermo metallico collegato a terra. Gli apparecchi combinati possono essere sia di tipo permanente che non permanente. Unaltra possibilit per quanto riguarda gli apparecchi autonomi offerta dallilluminazione cosiddetta composta, cio un apparecchio (permanente o non) che fornisce, attraverso la sua batteria, lalimentazione oltre che a se stesso anche ad altri apparecchi di illuminazione i quali vengono chiamati satellite, in quanto la loro vita ruota attorno a quella dellapparecchio composto. Infine anche possibile trasformare un normale apparecchio illuminante in un apparecchio di emergenza attraverso lutilizzo di moduli (o kit) di emergenza costituiti da batteria e circuito di controllo da collegare alla sorgente luminosa originaria. Apparecchi di emergenza autonomi Possibili modi di funzionamento Abbiamo visto i vari tipi di apparecchi autonomi che si possono utilizzare per lemergenza, ma ognuno di questi pu avere quattro differenti modalit di funzionamento: Modo normale: stato in cui lapparecchio di emergenza autonomo pronto a funzionare nel modo di emergenza mentre presente lalimentazione normale. In caso di guasto allalimentazione normale, lapparecchio autonomo commuta automaticamente al modo di emergenza; Modo di emergenza: stato in cui, nel momento in cui avviene un guasto, lapparecchio autonomo fornisce illuminazione attraverso la sua sorgente interna di alimentazione; Modo di riposo: stato in cui un apparecchio di emergenza autonomo viene spento intenzionalmente quando manca lalimentazione normale e che in caso di ripristino dellalimentazione ritorna automaticamente al modo normale. Si usa per risparmiare le batterie, mettendo la lampada in uno stato di attesa durante i periodi nei quali lilluminazione ordinaria spenta; Modo di inibizione: linibizione il modo di funzionamento pi controverso e non sempre consigliabile, ma che comunque presenta indubbi vantaggi. Consiste nellinibire laccensione dellilluminazione di emergenza, al venire meno dellalimentazione ordinaria, alimentando le lampade di emergenza attraverso un circuito separato (circuito di inibizione). Apparentemente un controsenso, molto spesso un vantaggio in tutti quei casi in cui si hanno locali ai quali, durante la loro chiusura, viene tolta alimentazione: se non ci fosse linibizione, scatterebbe lilluminazione di emergenza senza nessuno scopo, se non quello di esaurire prematuramente le batterie e/o non trovarsele pronte al momento del vero bisogno. In realt linibizione una soluzione funzionale che presenta anche alcuni aspetti negativi. Infatti, poich sul circuito di inibizione c un contatto normalmente aperto (uguale a inibizione inserita cio illuminazione di emergenza non funzionante), lemergenza si attiva solo quando questo contatto si chiude (uguale a inibizione disinserita cio illuminazione di emergenza funzionante). Ma, se per un qualsiasi motivo il circuito di inibizione si interrompe, il contatto non potr mai chiudersi e lilluminazione di emergenza rester sempre disattivata (figura 23)
Non scordiamo poi il fattore umano che potrebbe portare a dimenticarsi di riattivare lemergenza (chiudendo il circuito di inibizione) al momento della ripresa dellattivit. Per limitare il primo problema possibile realizzare il circuito di inibizione come un circuito di sicurezza, in modo da minimizzare il rischio di interruzione. Per il secondo problema sufficiente mettere un interblocco fra lalimentazione del locale e il circuito di inibizione, in modo che diventi impossibile ripristinare lenergia elettrica nel locale, senza chiudere il circuito di inibizione (cio togliere linibizione al funzionamento).
Batterie Le batterie utilizzate negli apparecchi di emergenza autonomi devono avere, in normali condizioni di impiego, una durata minima di almeno 4 anni, e sono normalmente di due tipi, al piombo e al nichelcadmio. Analizziamo brevemente, in base ad alcune caratteristiche di funzionamento, la differenza di comportamento fra le due. Anni di vita: lavorando ad una temperatura allinterno dellapparecchio di circa 30 C, le batterie al piombo hanno una durata di circa 3 anni e mezzo contro i 6 delle batterie al nichel-cadmio. Cicli di carica: partendo da una profondit di scarica del 60%, le batterie al piombo consentono 600 cicli di carica contro le quasi 1000 delle batterie al nichel-cadmio; Stoccaggio: lo stoccaggio delle batterie al piombo per un tempo tale da scaricarle completamente, comporta difficolt di ricarica e perdita irreversibile di capacit, mentre il tipo al nichel-cadmio invece pu essere tranquillamente immagazzinato per lungo tempo, anche completamente scarico; Emissioni di gas: le batterie al nichel-cadmio non sono soggette ad emissioni di gas o liquidi corrosivi, quelle al piombo si, anche in condizioni normali d'uso; Effetto memoria: lincapacit di una batteria di raggiungere il 100% della tensione nominale se la ricarica parte non da zero, ma da una tensione residua. Esiste nelle batterie al nichel-cadmio e non in quelle al piombo. Costo: sono pi economiche le batterie al piombo.
Apparecchi di emergenza centralizzati Come gi accennato, gli apparecchi di emergenza centralizzati trovano la loro fonte di energia non al loro interno, come succede per gli autonomi, ma in un gruppo statico di continuit o in un gruppo elettrogeno. Non nelle intenzioni di questa guida approfondire il complesso argomento dellalimentazione dei circuiti di sicurezza. Ci limitiamo quindi a ricordare i riferimenti normativi ai quali occorre fare riferimento per la loro installazione: norma CEI 64-8/2 capitolo 21, norma CEI 64-8/3 capitoli 31 e 35, norma CEI 64-8/5 capitolo 56, guida CEI 64-51 capitolo 3, guida CEI 64-55 capitolo 4.
Classificazione e marcatura degli apparecchi di emergenza Prima di entrare nel dettaglio della marcatura specifica per lemergenza, occorre ricordare che questi apparecchi restano comunque apparecchi di illuminazione e, come gi detto, devono essere classificati e marcati prima di tutto secondo le indicazioni rispettivamente delle sezioni 2 e 3 della norma EN 60-598-1 (CEI 34-21) che riguarda le prescrizioni generali degli apparecchi di illuminazione). Lappendice B della norma CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22) classifica gli apparecchi di emergenza in base ad una marcatura consistente in un rettangolo suddiviso in tre (apparecchio centralizzato) o quattro (apparecchio autonomo) caselle contenenti dei codici (vedi figura 24).
Questi codici riguardano: 1 casella: una posizione che riguarda il tipo di apparecchio; 2 casella: una posizione che riguarda il modo di funzionamento; 3 casella: quattro posizioni che riguardano il o i dispositivi installati sullapparecchio. Queste posizioni vanno completate al momento dellinstallazione; 4 casella: tre posizioni che riguardano la durata minima del modo di emergenza (esistono ovviamente solo per gli apparecchi autonomi).
Quindi, ad esempio, un apparecchio che abbia una marcatura di questo tipo X 0 A * * D * 6 0 Significa che si tratta di un apparecchio autonomo, non permanente, che comprende un dispositivo di prova ed adatto per illuminazione di aree ad alto rischio; la sua autonomia in modo di emergenza di 60 minuti.
Unultima cosa da puntualizzare che tutti gli apparecchi di emergenza devono essere classificati come idonei al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili (marchio di figura 25).
Locali e tipologie di impianto dove prevista lilluminazione di sicurezza Premessa 1: normalmente quando esce una nuova disposizione legislativa, questa va ad abrogare (manifestamente cio scrivendolo o tacitamente cio sottointendendolo) le disposizioni legislative precedenti che erano in vigore precedentemente su quella materia tecnica. Per fare un esempio, nel caso degli alberghi, il DM 9/4/94 abroga le disposizioni tecniche precedenti, cio quelle previste dal DM 8/3/85. Nonostante questo abbiamo preferito indicare ugualmente, in molti casi, anche la disposizione precedente in modo da avere un quadro pi completo della situazione. Ci spieghiamo: sempre nel caso degli alberghi, la tipologia degli studentati non viene presa in considerazione dal decreto del 1994, ma solo da quello del 1985 ed quindi a questo che ci si deve riferire in un caso del genere. Premessa 2: spesso le terminologie delle disposizioni legislative non coincidono con quelle delle normative pi recenti, per cui occorre fare a volte un lavoro di adattamento e interpretazione. Premessa 3: I luoghi di lavoro sono una categoria trasversale a tutte le altre. Per cui se un certo locale anche un luogo di lavoro, ad esso vanno applicate sia le disposizioni particolari del locale in questione, sia quelle relative ai luoghi di lavoro. Premessa 4: nei casi in cui le disposizioni legislative prevedono solo lobbligo generico dellilluminazione di sicurezza, senza indicare valori di illuminamento, autonomia e tempi di intervento e ricarica, questi dati vanno presi dalla normativa tecnica in vigore, cio dalle norme UNI EN 1838 e CEI 64-8. Abitazioni (condomini) Nelle abitazioni ad uso civile, il DM 246/87 (da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m), allart. 5 dice che Negli edifici di tipo c, d, e, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo. Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Gli edifici di tipo c, d, e, sono quelli che hanno altezza antincendi superiore ai 32 m, per cui lilluminazione di sicurezza richiesta solo in questo caso. La disposizione del DM 246/87 viene ripresa dalla guida CEI 64-50, consigliando lilluminazione di sicurezza anche per gli edifici di altezza superiore a 24 m, e dando indicazioni sul livello di illuminamento necessario. Art. 4.2.4 Ai fini antincendio si raccomanda, per gli edifici di altezza compresa tra 24 m e 32 m, mentre obbligatoria per quelli di altezza superiore a 32 m, la presenza di un sistema di illuminazione di sicurezza idoneo a segnalare le vie di esodo. La durata ed il livello di illuminazione devono garantire un ordinato sfollamento (D.M. 16.5.87 N 246). A tal fine sono consigliati: a. b. un livello non inferiore a 5 lx, in corrispondenza delle scale e delle porte; un livello non inferiore a 2 lx, in ogni altro ambiente.
La misura viene effettuata su un piano orizzontale ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.
Laltezza antincendio di un edificio si misura in questo modo: si va allultimo piano abitabile (non deve essere un locale tecnico tipo il vano ascensore), si prende lapertura posta a livello pi alto, quindi in genere una finestra; si misura dal punto pi basso di questa finestra fino al livello pi basso del piano terra: ci che si ottiene laltezza antincendio Alberghi e simili: motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, agroturismo, ostelli, residence, rifugi alpini Lilluminazione di sicurezza prevista solo per le attivit con capacit ricettiva superiore a 25 posti letto, dall'art. 9 del DM 9/4/94 il quale afferma Il sistema illuminazione deve disporre di impianto di sicurezza. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( 0,5 sec) per gli impianti di .. illuminazione. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: illuminazione di sicurezza: 1 ora. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purch assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.". Il DM 9/4/94 si applica ad alberghi, motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, alloggi agroturistici, ostelli, residence. Per tutti i rifugi alpini nuovi con capacit ricettiva superiore a 25 posti letto, sono previste le stesse disposizioni appena viste dallart. 9 del DM 9/4/94, mentre per i rifugi esistenti di categoria B ammesso che i dispositivi di illuminazione di sicurezza, .. siano alimentati, qualora non sia disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico ecc). Inoltre, per i rifugi esistenti di categoria C, D ed E, ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma. Negli alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto, lilluminazione di sicurezza prevista dal DM 8/3/85 (attivit n. 84 del DM 16/2/82): Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati.. Le attivit comprese dal decreto sono: studentati, villaggi albergo, affittacamere, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la giovent, mentre sono le attivit escluse sono: comunit religiose, caserme, case di reclusione, istituti di prevenzione e pena, case albergo e residence quando non prevista apposita licenza di pubblica sicurezza, condomini composti da piccoli appartamenti senza servizi e impianti comuni, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la giovent quando nel loro ambito non esistono unit immobiliari con oltre 25 posti letto ciascuna. La valutazione dei 25 posti letto deve essere fatta per ogni compartimento antincendio e nel numero di posti letto sono conteggiati soltanto quelli a disposizione degli ospiti con esclusione del personale addetto. La guida CEI 64-55, allart. 18, riprende i dettami del DM 9/4/94 affermando inoltre che sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 h. Limpianto di illuminazione di sicurezza deve interessare tutti i locali ad uso comune ai quali ha accesso il pubblico (comprese le autorimesse con capienza superiore a 300 posti auto come richiesto dal DM 1/2/86) ed i locali tecnologici che presentano un alto rischio ( Norma UNI EN 1838) nei quali abitualmente opera il personale nonch i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza e la relativa segnaletica. Nella stessa guida, allart. 8.5, per i residence, le strutture alberghiere realizzate con bungalow e le costruzioni similari si suggerisce il posizionamento di un apparecchio di illuminazione di sicurezza autonomo ricaricabile in prossimit della porta di ingresso allappartamento che intervenga in caso di mancanza di energia elettrica. Nel caso di appartamenti di maggiori dimensioni si suggerisce il posizionamento di almeno una seconda lampada allinterno della cucina. Le caratteristiche delle lampade autoalimentate devono essere le seguenti: a. b. Tipo dintervento: automatico; Tempo dintervento: non superiore a 0,5 s;
Autonomia: 1 h; Tempo di ricarica: 12 h.
consigliato il posizionamento di lampade autoalimentate per illuminazione e segnalazione di sicurezza, anche lungo le vie desodo. Segnaletica di sicurezza: La guida CEI 64-55 afferma che la segnaletica di sicurezza deve rispondere a quanto previsto dalla Norma UNI EN 1838 (cio dal Dlgs 493/96) sia come caratteristiche dimensionali sia come ubicazione della segnaletica e inoltre si raccomanda che la segnaletica di sicurezza sia permanentemente accesa al fine di renderla ben visibile. Il DM 9/4/94 fa ancora riferimento, allart. 13, al DPR 524/82 che ormai superato. Nel DM si precisa che la posizione e la funzione degli spazi calmi (luogo sicuro) dovr essere adeguatamente segnalata. Armerie Il DM n.145 del 4/3/87, detta le Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali conferita la qualit di agente di pubblica sicurezza. Al comma 2 dellart. 13, relativo alle caratteristiche che devono possedere le armerie, afferma che l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.
Attivit il cui esercizio soggetto a visita e controllo dei VVF ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi In base al punto 8 dell'allegato A del DM 8/3/85, nelle attivit soggette al DM 16/2/82 (rilascio CPI), tra le misure pi urgenti ed essenziali di prevenzione incendi vi la seguente: a. "Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), l'illuminazione di sicurezza deve essere conforme alla circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successivi aggiornamenti. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati.". In base allallegato B del decreto, per, lilluminazione di sicurezza da considerare come misura pi urgente ed essenziale solo per alcune attivit elencate nel DM 16/2/82, e precisamente: 51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive 52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche 83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti 84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto 85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti 86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto 87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi 89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti 90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664 Occorre specificare che per alcuni di questi ambienti, successivamente al 1985, sono entrate in vigore delle regole tecniche che hanno abrogato tutte le norme in quel momento in vigore sulla materia. Per le nove attivit sopraelencate vi quindi lobbligo di installare un sistema di illuminazione di sicurezza. Per tutte le altre 88 attivit previste dal DM 16/2/82, pur non essendo ritenuta una misura urgente ed essenziale di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio, la si pu comunque considerare come una misura altamente consigliata.
Ascensori e montacarichi Per gli ascensori e montacarichi rispondenti al DM 587/87 (UNI 81-1) e al DPR 268/94 (UNI 81-2) deve essere disponibile un'illuminazione di emergenza, che intervenga automaticamente in caso di mancanza della sorgente d'illuminazione normale. L'impianto, a ricarica automatica, deve essere in grado di alimentare almeno una lampada della potenza di 1 W per 1 h. (art. 8.17.3) Per i nuovi ascensori e montacarichi, rispondenti al DPR 162/99 (Allegato I, art. 4.9), deve essere disponibile un'illuminazione di emergenza che funzioni per un tempo sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso (normalmente potrebbe essere una lampada della potenza di 1 W per un tempo di 2 h). Il DM 236/89 (eliminazione barriere architettoniche), allart. 4.1.12, prevede per gli ascensori montati in edifici di nuova edificazione residenziale (privati e di edilizia pubblica sovvenzionata), l'installazione, all'interno della cabina, di una luce di emergenza con unautonomia di almeno 3 ore. Autorimesse e autosilo Installare un impianto di illuminazione di sicurezza se l'autorimessa ha una capacit superiore ai 300 autoveicoli o se lautorimessa un autosilo (indipendentemente dal numero dei veicoli). L'illuminazione di sicurezza, alimentata da una sorgente di energia indipendente, si deve inserire automaticamente ed immediatamente al mancare dell'illuminazione normale, e deve garantire un livello di illuminamento almeno pari a 5 lx ad 1 m di altezza dal pavimento per il tempo necessario alle operazioni di sfollamento (DM 1/2/86, art. 5.2) Nel caso di autorimesse interrate senza rampa con accesso da montauto (con massimo 30 autoveicoli) occorre installare un impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti e livello di illuminamento 5 lx (Circolare MI P1563/4108 29/08/95). Autosaloni e altri locali per esposizione Per gli autosaloni (e tutti i locali adibiti a esposizione) con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore ai 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione (attivit 87 del DM 16/2/82) Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85). Aziende e uffici di grandi dimensioni Per le aziende e gli uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti (attivit 89 del DM 16/2/82) Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85). Cabine elettriche MT/BT Lilluminazione di sicurezza prevista dallart. 341 del DPR 547/55: Nei locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto un mezzo di illuminazione sussidiaria indipendente. Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati in luoghi prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al personale. La stessa disposizione viene ribadita anche dalla norma CEI 11-1, allart. 6.1.5: Se necessario, deve essere predisposta unilluminazione di emergenza; questa pu essere realizzata con un impianto fisso o con apparecchi elettrici portatili, e dalla guida CEI 11-35 allart. 5.2.10.2: Deve essere prevista una illuminazione demergenza (apparecchi fissi o portatili).Quando esiste una batteria si raccomanda di realizzare lilluminazione delle sale quadri per il 70% con lampade tubolari fluorescenti alimentate in c.a. e per il 30% con lampade a incandescenza alimentate in
corrente continua, in modo che al mancare della tensione alternata rimangano accese queste ultime senza commutazione. Nota: storicamente, per adempiere allart. 341 del DPR 547/55, si era provveduto a dotare le cabine di candela e fiammiferi. Ultimamente si sta provvedendo con apparecchi di illuminazione di emergenza ad alimentazione autonoma. Il problema che si viene a porre riguarda gli enti di distribuzione che devono gestire centinaia o migliaia di cabine MT/BT, e per i quali diventa molto difficile se non pressoch impossibile mantenere in efficienza e/o sostituire le batterie degli apparecchi di illuminazione. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di integrare lilluminazione di sicurezza fissa sul posto con lampade portatili sui mezzi che vengono utilizzati per gli interventi in cabina. Cantieri I cantieri soggetti al Dlgs 494/96, devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. (punto 3.1 allegato IV). I cantieri soggetti al Dlgs 494/96 sono quelli relativi a lavori edili o di genio civile elencati all'allegato I del decreto stesso. Cantieri edili (cantieri di costruzione e di demolizione): nel commento allart. 704.3 della norma CEI 64-8/7 Si raccomanda di prevedere illuminazione di sicurezza nelle zone particolarmente scure dei cantieri, come per es. nelle parti interne di edifici molto alti o nelle zone destinate a parcheggio sotterraneo, allo scopo di indicare le vie di uscita nel caso venga a mancare lilluminazione ordinaria. La guida CEI 64-17, allart. 9 precisa ulteriormente la disposizione affermando che lesigenza di illuminazione artificiale nasce solo per cantieri con cicli di lavorazione continui, o comunque di durata abitualmente superiore a quella diurna, o per attivit in gallerie, locali interrati e altri ambienti generalmente bui. In questi casi parallelamente alla esigenza di illuminazione artificiale si pone anche lesigenza di illuminazione di sicurezza; non si pone invece alcuna esigenza dilluminazione di sicurezza quando lilluminazione artificiale utilizzata per brevi periodi e in aggiunta a quella solare per rifiniture, oppure di ausilio al presidio notturno del cantiere. Cantieri navali: nei cantieri navali con pi di 5 addetti lilluminazione di sicurezza prevista dal DM 8/3/85 (attivit n. 69 del DM 16/2/82). Cantieri sotterranei: Lart. 39 del DPR 320/56 afferma: Quando in prossimit della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli di acqua con possibilit di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere in base ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o bacini d'acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati oppure in base ad indizi manifestatisi durante la esecuzione dei lavori, devono adottarsi le seguenti misure: ..d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza. Lo stesso DPR 320/56 allart. 67 dice che I lavoratori che accedono al sotterraneo devono essere provvisti di idoneo mezzo di illuminazione portatile. Ricordiamo che Il DPR 320/56 si applica ai lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, a qualsiasi scopo destinati (sono quindi escluse cave, miniere e torbiere). Inoltre, sempre sui cantieri per lavoro in sotterraneo, il DM 12/03/59, allart. 2, dice Il locale di pronto soccorso, di cui agli articoli 96, secondo comma e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo deve contenere almeno i seguenti presidi medico-chirurgici, apparecchiature e materiali sanitari: . Una lampada ad accumulatore per illuminazione di emergenza. Cave e miniere Il DPR 128/59 richiama in vari articoli la necessit delluso di apparecchi di illuminazione di sicurezza portatili: a. b. c. art. 291 Ogni lampada di sicurezza deve essere munita di un numero di contrassegno; art. 292 All'uscita dei sotterranei le lampade di sicurezza devono essere restituite al lampista il quale ne rileva e segnala gli eventuali guasti; art. 479 Nelle miniere sottoposte a controllo e classifica per gris devono essere fornite e adoperate per l'illuminazione individuale lampade di sicurezza elettriche portatili di tipo riconosciuto idoneo;
art. 482 I locali destinati alla carica delle batterie di accumulatori delle lampade elettriche portatili devono essere permanentemente aerati.
Centri commerciali, supermercati, grandi magazzini, empori, negozi ed altri locali di vendita Nei locali adibiti a esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio (come i centri commerciali) con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi (attivit 87 del DM 16/2/82), Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85). Se il locale di vendita rientra fra quelli oggetto della circolare M.I. 75/67 (cio depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati) occorre lilluminazione di sicurezza. Infatti nella suddetta circolare si enuncia che Le uscite di sicurezza devono risultare chiaramente segnalate anche in caso di spegnimento occasionale dell'impianto di illuminazione dell'emporio e devono essere mantenute sempre sgombre da materiali o da altri impedimenti che possono ostacolarne l'utilizzazione. Per i centri commerciali, la guida CEI 64-51 fornisce le seguenti indicazioni: Limpianto di illuminazione di sicurezza deve interessare tutti i locali ai quali ha accesso il pubblico e quelli nei quali abitualmente opera il personale, nonch i percorsi necessari per raggiungere le uscite di sicurezza e gli indicatori per la loro individuazione (art. 4.5), e poi ancora Limpianto di sicurezza deve avere alimentazione indipendente (non valida al riguardo una seconda alimentazione dalla rete pubblica) . e si raccomanda che entri in funzione entro 0,5 s al mancare dellalimentazione ordinaria. Essa deve disporre di sorgenti permanentemente disponibili e in grado di fornire alimentazione per almeno 1 h: se queste sorgenti sono costituite da accumulatori, essi devono potersi ricaricare automaticamente entro il periodo di chiusura previsto per il centro commerciale (per esempio 8 h) oppure essere sovradimensionati in modo da garantire lautonomia prescritta entro tale tempo (art 3.2).
Edifici ad uso prevalentemente residenziale (condomini con locali destinati anche ad altri usi) La guida CEI 64-53 dedicata agli impianti ausiliari degli edifici ad uso prevalentemente residenziale (cio quelli che contengono prevalentemente locali destinati ad abitazione e parti comuni e di servizio degli edifici, nonch locali destinati ad altri usi, quali uffici, studi professionali, negozi, etc.), consiglia linstallazione dellilluminazione di sicurezza in alcuni ambienti che elenchiamo qui sotto: Negozi: dallart. 11.4, prevedere una luce di sicurezza nel locale vendita; Magazzini: dallart. 12.4, prevedere linstallazione di punti luce di sicurezza; Bar: dallart. 13.4, Nella zona circostante il banco di mescita ed eventuali altri locali frequentati dal pubblico, opportuno sia installato un adeguato impianto di illuminazione di sicurezza tale da consentire un ordinato deflusso dei presenti con autonomia non minore di 1 h. In genere sono utilizzate singole lampade con propria sorgente autonoma; Ristoranti: dallart. 14.6, Per gli ambienti aperti al pubblico, . consigliato un impianto di illuminazione di sicurezza come indicato per i bar; Banche: dallart. 17, per le agenzie bancarie consigliabile linstallazione di un impianto di illuminazione di sicurezza con le caratteristiche indicate per i bar.
Edifici pregevoli per arte o storia ed edifici che contengono biblioteche, musei, archivi, gallerie, collezioni, esposizioni, mostre e simili Lilluminazione di sicurezza viene prevista dal DM 569 del 20/5/92 dove, allart. 8 viene affermato che gli ambienti, ove consentito l'accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di
VAMA- Via Stefano Fer, 4 -10064 Pinerolo Torino - vama@fire-safety.it http://www.fire-safety.it Pagina 23
sicurezza. Il decreto in oggetto viene applicato agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1 giugno 1939, n. 1089. Lilluminazione di sicurezza viene prevista anche dal DPR 418 del 30/06/95 dove, allart. 6 viene affermato che nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l'illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso. Il decreto in oggetto viene applicato agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalit, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, destinati a contenere biblioteche ed archivi. Inoltre la norma CEI 64-15, allart. 4.3 dice: Lilluminazione di sicurezza prescritta per tutti gli ambienti ai quali pu accedere il pubblico e in quegli ambienti ove sono installati sistemi di video controllo a protezione delle opere di valore storico e/o artistico. A questo proposito lilluminamento deve essere tale da permettere il rilevamento delle immagini. Lilluminazione di sicurezza prescritta anche per gli ambienti non accessibili al pubblico se, a causa della conformazione o dellutilizzo degli stessi, si possono determinare pericoli alle persone e/o alle opere oggetto di tutela. Ancora nella nota allart. 4.5: Le sorgenti di energia per lilluminazione di sicurezza, sia di tipo centralizzato che di tipo autonomo, devono essere dimensionate in modo da garantire almeno 1 h di autonomia dopo una ricarica pari al tempo di intervallo di chiusura giornaliera del locale. Allart. 4.2: preferibile che lalimentazione di sicurezza sia automatica: ad interruzione breve ( <= 0,5 s) per impianti di .. illuminazione. Poi ancora allart. 4.6: lilluminamento medio deve risultare, su un piano orizzontale ad 1 m di altezza dal piano calpestio, non inferiore a: 2 lx con un minimo di 1 lx in tutti gli ambienti nei quali abbia accesso il pubblico; 5 lx con un minimo di 2,5 lx nelle zone di deflusso in generale, (pedane, guide o corsie di passaggio, corridoi, scale); 5 lx in corrispondenza delle uscite e uscite di sicurezza. La norma CEI 64-15 si applica agli edifici pubblici o privati, monumentali o meno, pregevoli per rilevanza storica o artistica sia dal punto di vista della struttura che del contenuto o di entrambe, destinati ad abitazione (es. castelli, ville, etc), al culto (es. cattedrali, chiese, cappelle private, etc), a bene demaniale (es. palazzi adibiti ad uffici pubblici, etc), oppure adibiti a musei, gallerie, mostre o esposizioni di oggetti darte o collezioni, biblioteche, archivi storici, teatri e simili. Gallerie stradali e autostradali Il progetto di norma UNI U29000240 del giugno 2003 prevede allart. 6.5 che in caso di guasto alla rete di alimentazione delle gallerie di lunghezza maggiore di 400 m e con velocit massima consentita maggiore di 70 km/h, l'impianto deve garantire un livello minimo di luminanza di 1 cd/mq sullintera galleria e per un tempo minimo di 30 min.
Impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione Allarticolo 9.4 del DPR 340 del 24/10/03, si legge che nel locale gestore deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia indipendente da quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado di assicurare un illuminamento non minore di 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento per un tempo non minore di 60 minuti. Nello stesso locale devono essere tenute disponibili e sottocarica almeno due lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 60 minuti. Le disposizioni di questo decreto, riguardo alla parte dellilluminazione di sicurezza, si applicano agli impianti di nuova realizzazione e agli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacit complessiva oltre 30 m3.
Impianti sportivi Unilluminazione di sicurezza prevista per la salvaguardia dei partecipanti alle gare in base alla norma UNI EN 12193. Deve accendersi istantaneamente in caso di mancato funzionamento dell'illuminazione generale e rimanere in funzione come minimo per il periodo specificato che per i vari sport il seguente: a. Nuoto: illuminamento al 5% del livello previsto dalla classe dell'impianto per un periodo minimo di 30 s; Nuoto: illuminamento al 5% del livello previsto dalla classe dell'impianto per un periodo minimo di 30 s; Ginnastica al coperto: illuminamento al 5% del livello previsto dalla classe dell'impianto per un periodo minimo di 30 s; Sport equestri al coperto e all'aperto: illuminamento al 5% del livello previsto dalla classe dell'impianto per un periodo minimo di 120 s; Pattinaggio di velocit : illuminamento al 5% del livello previsto dalla classe dell'impianto per un periodo minimo di 30 s; Bob e toboga: illuminamento al 10% del livello previsto dalla classe dell'impianto per un periodo minimo di 120 s; Sci: illuminamento al 10% del livello previsto dalla classe dell'impianto per un periodo minimo di 30 s; Ciclismo su pista: illuminamento al 10% del livello previsto dalla classe dell'impianto per un periodo minimo di 60 s; Esistono prescrizioni particolari, riguardo allilluminazione di sicurezza, dettate dal DM 18/3/96 che riguardano gli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attivit sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Le prescrizioni valgono anche se l'impianto inserito in un complesso non sportivo e si differenziano nei due seguenti casi i. prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100: L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima per lilluminazione di sicurezza viene stabilita in 60 minuti (30 minuti per gli impianti di segnalazione) Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora. Essendo gli impianti sportivi considerati spesso luoghi di pubblico spettacolo (se si paga il biglietto, se stata fatta pubblicit attraverso giornali o manifesti e se la struttura ha una natura imprenditoriale in base alla circolare MI 1015506/13500 del 19/5/84), in questo caso, allilluminazione di sicurezza si devono applicare anche le prescrizioni valide per i Locali di pubblico spettacolo. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 e consentire, in
VAMA- Via Stefano Fer, 4 -10064 Pinerolo Torino - vama@fire-safety.it http://www.fire-safety.it Pagina 25
particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. j. prevista la presenza di spettatori in numero non superiore a 100, o non prevista affatto: Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttive 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
Illuminazione di sicurezza negli impianti sportivi nei quali sono previste riprese televisive a colori: in questo caso entra in gioco la norma UNI 9316 la quale prevede, allart. 5.2 che per evitare un forte contrasto di luminanza, nei tratti iniziali delle vie di uscita i livelli di illuminamento di sicurezza non devono essere minori del 10% del livello di illuminamento medio sull'area di gioco. Nei tratti successivi l'illuminamento pu venire progressivamente ridotto fino ai livelli prescritti dalle normative di sicurezza. Lo stesso livello di illuminamento, pari al 10% del livello di illuminamento medio sull'area di gioco, deve essere assicurato senza interruzioni anche nell'area di attivit sportiva per il tempo sufficiente a permettere l'interruzione dell'attivit in corso senza compromettere l'incolumit delle persone.
Locali di pubblico spettacolo (teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno, locali di intrattenimento con capienza superiore a 100 persone, sale da ballo e discoteche, case da gioco, drive-in, teatri tenda, teatri di posa per riprese cinema e TV, circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, luoghi all'aperto destinati a spettacoli e con strutture apposite per il pubblico, locali multiuso utilizzati occasionalmente per pubblico spettacolo) Nei locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti (attivit n. 83 del DM 16/2/82), Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85). In questo tipo di locali sono compresi: impianti sportivi, sale convegni, case da gioco (casin), sale da bingo, sale giochi, drive in, palestre sportive, sale da fitness, circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti, mentre sono esclusi: ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici destinati al culto, musei. Il DM 19/08/96, al titolo 13, afferma: L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (<=0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione.. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita . per lilluminazione di sicurezza in 1 ora... L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purch assicurino il funzionamento per almeno 1 ora. Ricordiamo che il presente decreto si applica a "teatri; cinematografi; cinema-teatri; auditori e sale convegno; locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; sale da ballo e discoteche; teatri tenda; circhi; luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del decreto anche i locali
VAMA- Via Stefano Fer, 4 -10064 Pinerolo Torino - vama@fire-safety.it http://www.fire-safety.it Pagina 26
multiuso utilizzati occasionalmente per attivit di intrattenimento e pubblico spettacolo. Sono invece esclusi a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purch di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purch installate in aree non accessibili al pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui collocato l'apparecchio musicale karaoke o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi). Occorre infine ricordare che il decreto in questione abroga tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi in materia. Dellilluminazione di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento si occupa anche la specifica parte della norma CEI 64-8, la 64-8/752 agli articoli 752.35 e 752.56. La norma ha come campo di applicazione i locali e gli ambienti, al chiuso o allaperto, compresi quelli di servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere. Le prescrizioni normative pi significative sono le seguenti: a. Limpianto di sicurezza deve essere indipendente da qualsiasi altro impianto elettrico del locale Lilluminazione di sicurezza prescritta per tutti gli ambienti ai quali pu accedere il pubblico, per le sale, per il palcoscenico e per i locali annessi, per le cabine di proiezione e per i locali tecnici. Lilluminazione di sicurezza pu funzionare contemporaneamente o alternativamente col servizio di illuminazione principale. Nel caso di funzionamento in alternativa, lentrata in funzione dellilluminazione di 0,5 s) e sicurezza deve avvenire automaticamente entro un tempo breve (T contemporaneamente al mancare dellalimentazione principale, indipendentemente dalla presenza del personale addetto al servizio; al ritorno dellalimentazione principale lilluminazione di sicurezza si deve disinserire automaticamente. Limpianto di sicurezza deve essere sempre inserito; deve tuttavia poter essere escluso, ad eccezione degli apparecchi dilluminazione autonoma, solo tramite comando a mano dal posto di guardia dei Vigili del Fuoco o da altro luogo raggiungibile dal personale addetto. Batterie di accumulatori o altri tipi di generatori autonomi di energia possono essere usati come sorgente di energia per limpianto di sicurezza. La sorgente di energia deve essere disposta in un ambiente apposito di costruzione antincendio e sottratto, per quanto possibile, allazione immediata di un eventuale incendio, con areazione naturale verso lesterno. Tale ambiente deve essere accessibile direttamente o, almeno, senza attraversare gli ambienti accessibili al pubblico. La batteria di accumulatori deve avere capacit sufficiente per alimentare per almeno 1 h lintero impianto di sicurezza e deve essere provvista di gruppo di carica capace della carica completa nellintervallo giornaliero di chiusura del locale. Quando la sorgente di energia non costituita da batterie di accumulatori, il generatore deve avere potenza uguale almeno a 1,25 volte quella dellimpianto di sicurezza e deve essere previsto per funzionare per tutto il tempo di permanenza del pubblico nel locale. Il servizio di illuminazione di sicurezza pu essere affidato anche a singole lampade, ad accumulatori o ad altri apparecchi di illuminazione autonomi purch assicurino il funzionamento per almeno 1 h. Nei luoghi con capienza prevista superiore a 1000 persone si consiglia di rendere ridondante il sistema di illuminazione di sicurezza, ad es. mediante impianto centralizzato ed apparecchi di illuminazione autonomi. Lilluminamento minimo non deve risultare, su un piano orizzontale ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, inferiore a 5 lx in corrispondenza delle scale e delle porte e a 2 lx in ogni altro ambiente al quale abbia accesso il pubblico. Non necessario alimentare i segnagradini con il circuito di alimentazione di sicurezza.
Altre importanti indicazioni si possono trovare nella guida CEI 64-54. Segnaletica di sicurezza: il DM 19/08/96, al Titolo 17 precisa che alla segnaletica di sicurezza finalizzata alla sicurezza antincendio, si applicano le disposizioni presenti nel DPR 8 giugno 1982, n. 524, nonch le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 (Dlgs 493/96). In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attivit, ed inoltre alimentata in emergenza. In particolare la cartellonistica deve indicare: le porte delle uscite di sicurezza; i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi. Alle attivit a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.
Luoghi di lavoro Il Dlgs 626/94 allart. 33, comma 8, al punto 3 dice che i luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensit, e sempre allo stesso articolo, ma al comma 1, punto 11 richiede che le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensit sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. Le disposizioni sulla necessit di una illuminazione sussidiaria in alcune tipologie di luoghi di lavoro risale fin dallart. 31 del DPR 547/55 che riportiamo integralmente: Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessit. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessit del loro impiego. Quando siano presenti pi di 100 lavoratori e la loro uscita allaperto in condizioni di oscurit non sia sicura ed agevole; quando labbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, la illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessit e a garantire una illuminazione sufficiente per intensit, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sulluso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi. Labbandono dei posti di lavoro e luscita allaperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dellesaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria. Sempre dallo stesso decreto riportiamo quanto detto dallart. 13 comma 11 Le vie e le uscite di emergenza che richiedono unilluminazione devono essere dotate di unilluminazione di sicurezza di intensit sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dellimpianto elettrico. Anche il DM 10/3/98, nellallegato III, ai punti 3.12 le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla normativa vigente, e 3.13 tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilit in sicurezza sino all'uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete, ribadisce la richiesta dellilluminazione di sicurezza nei luoghi di lavoro. Come gi abbiamo detto in una nota di premessa allelenco di locali con obbligo di illuminazione di sicurezza, i luoghi di lavoro sono una categoria trasversale a tutte le altre. Per cui se un certo locale anche un luogo di lavoro, ad esso vanno applicate sia le disposizioni particolari del locale in questione, sia quelle relative ai luoghi di lavoro.
Metropolitane Il DM 11/01/88 (che si applica agli impianti fissi delle stazioni sotterranee e delle linee sotterranee, mentre non si applica alle stazioni fuori terra, alle linee fuori terra, ai depositi e alle officine in superficie) prevede agli articoli 6.2.4 e 6.2.5, unilluminazione di sicurezza con le seguenti caratteristiche: Gli impianti di illuminazione di sicurezza devono essere installati in tutte le aree aperte al pubblico e nei luoghi in cui il personale opera regolarmente. Il livello di illuminazione medio deve essere di 5 lux a quota + 1 m dal pavimento. Gli impianti devono entrare automaticamente in funzione quando viene a mancare l'energia di rete entro 3 secondi. Qualora questi impianti non abbiano una alimentazione locale, i cavi provenienti da fonti di energia di emergenza devono essere racchiusi in tubazioni a s stanti adeguatamente protetti dall'acqua e dal calore oppure essere del tipo resistente all'incendio. Ogni impianto di emergenza, che richieda alimentazione elettrica, deve essere connesso alla normale rete di distribuzione di energia e ad una fonte di energia di emergenza che pu essere costituita da: a. b. batteria di accumulatori dotati di ricarica automatica e di inverter; la relativa autonomia non deve essere inferiore a due ore, se il sistema non accoppiato a gruppo elettrogeno; gruppo elettrogeno con avviamento automatico.
Non ammesso derivare l'alimentazione degli impianti di emergenza dalla media tensione della metropolitana a meno che questa non provenga da due fonti distinte. Le batterie ed i gruppi elettrogeni devono essere installati in locali ubicati in zone non soggette a rischi di incendio ed adeguatamente ventilati; le eventuali pareti confinanti con le banchine o le gallerie devono essere realizzate con strutture resistenti al fuoco almeno 120 REI. Sempre lo stesso decreto ministeriale 11/01/88, allart. 7.1.3 tratta degli impianti di illuminazione di sicurezza nelle gallerie delle metropolitane: Nelle gallerie, oltre all'impianto di illuminazione ordinaria, deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che consenta un livello di illuminazione medio di 5 lux a quota + 1 m dal piano di calpestio. Gli impianti devono avere circuiti elettrici indipendenti dai restanti e devono entrare automaticamente in funzione quando viene a mancare l'energia di rete entro 3 secondi. I cavi devono essere racchiusi in tubazioni a s stanti adeguatamente protetti dall'acqua e dal calore, oppure in manufatti resistenti all'incendio. Il collegamento degli apparecchi utilizzatori limitatamente al percorso tra gli apparecchi stessi e i tratti protetti, come sopra precisato, possono essere realizzati con cavi di sicurezza in guaine esenti da alogeni e resistenti al fuoco (CEI 20-36), qualora non siano anch'essi protetti come il resto della rete. Le linee destinate agli impianti di emergenza devono essere realizzate con cavi resistenti al fuoco (CEI 20-36) oppure protetti come sopra descritto.
Il progetto di norma UNI E10189150 (UNI 8097) del luglio 2003, accenna solamente in termini vaghi allilluminazione di sicurezza delle gallerie: L'impianto di illuminazione di sicurezza di galleria deve essere progettato per il funzionamento a luci normalmente accese e deve permettere, in caso di forzata evacuazione dai treni, l'individuazione del percorso di emergenza da parte dei passeggeri (art. 10.1).
Navi passeggeri Il DPR 188 del 29/03/93, agli articoli 2.4 e 2.5 disciplina largomento dellilluminazione supplementare sulle navi passeggeri. In tutti i corridoi dei locali equipaggio, locali per la ricreazione e in tutti i locali di lavoro che sono normalmente occupati deve essere sistemata una lampada portatile funzionante con batteria ricaricabile, a meno che non sia installato il sistema di illuminazione di emergenza supplementare, prescritto dal comma 5. Il comma 5 a sua volta afferma che In tutti i locali pubblici e corridoi passeggeri deve essere realizzato un sistema di illuminazione elettrica supplementare che possa funzionare per almeno tre ore dopo l'interruzione di tutte le altre fonti di energia elettrica e in qualsiasi condizione di sbandamento. L'illuminazione deve essere tale da fare prontamente individuare la via per raggiungere i mezzi di sfuggita. La fonte di energia per l'illuminazione supplementare deve consistere in batterie di accumulatori sistemate entro i gruppi illuminanti che siano mantenuti continuativamente sotto carica, ove praticamente possibile, dal quadro di emergenza. In alternativa, il Ministero pu consentire un altro mezzo di illuminazione che sia di efficacia almeno equivalente. L'illuminazione supplementare deve essere tale da rendere immediatamente palese qualsiasi guasto delle
VAMA- Via Stefano Fer, 4 -10064 Pinerolo Torino - vama@fire-safety.it http://www.fire-safety.it Pagina 29
lampade. Tutte le batterie di accumulatori sistemate devono essere sostituite ad intervalli stabiliti sulla base della vita di servizio prevista nelle condizioni ambientali cui esse sono soggette durante l'esercizio.
Ospedali, Case di cura, ambulatori medici, poliambulatori e locali ad uso medico in generale Il DM 18/9/02, regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie pubbliche e private, si applica a tre tipologie di strutture sanitarie: gli ospedali, le case di cura e gli ambulatori medici. Il decreto distingue due situazioni relativamente alle strutture nuove ed alle strutture esistenti (da adeguare entro il 26/12/07 a meno che non si sia gi in possesso del CPI o di un progetto approvato dai VVF): a. Strutture sanitarie nuove: Per ospedali e case di cura si applicano le prescrizioni del decreto se soddisfatta una delle seguenti condizioni: 1. Struttura con capacit ricettiva di oltre 25 posti letto; 2. Struttura con capacit ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, ma che eroga prestazioni di ricovero a ciclo continuativo (cio non solo day hospital); 3. Struttura con capacit ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, che eroga prestazioni di ricovero solo a ciclo diurno (cio solo day hospital), ma con una superficie superiore ai 500 mq. Per gli ambulatori medici si applicano le prescrizioni del decreto se soddisfatta la seguente condizione: 1. La superficie superiore ai 500 mq.
b. Strutture sanitarie esistenti: Per gli ospedali si applicano le prescrizioni del decreto se soddisfatta una delle seguenti condizioni: 1. Struttura con capacit ricettiva di oltre 25 posti letto; 2. Struttura con capacit ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, ma che eroga prestazioni di ricovero a ciclo continuativo (cio non solo day hospital); 3. Struttura con capacit ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, che eroga prestazioni di ricovero solo a ciclo diurno (cio solo day hospital), ma con una superficie superiore ai 500 mq.
Per le case di cura si applicano le prescrizioni del decreto se soddisfatta una delle seguenti condizioni: 1. Struttura con capacit ricettiva di oltre 25 posti letto; 2. Struttura con capacit ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, ma con una superficie superiore ai 500 mq.
Per gli ambulatori medici si applicano le prescrizioni del decreto se soddisfatta la seguente condizione: 1. La superficie superiore ai 500 mq. Le prescrizioni sullilluminazione di sicurezza previste dal decreto sono le seguenti i seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: illuminazione. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( < 0,5 sec) per gli impianti di illuminazione ..Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima e' stabilita per ogni impianto come segue: . illuminazione di sicurezza: 2 ore;. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C (aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale - ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc. - in cui non e' previsto il ricovero) e D (aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonch aree adibite ad unita' speciali - terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.). Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purch assicurino il funzionamento per almeno 2 ore. Segnaletica di sicurezza: il DM 18/09/02 prescrive che: la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. c. La norma CEI 64-8 sezione 710 sui locali ad uso medico adotta delle prescrizioni sullilluminazione di sicurezza. La norma si applica principalmente ad ospedali, a cliniche private, a studi medici e dentistici, a locali ad uso estetico ed a locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro. Le disposizioni si trovano agli articoli 710.564.1 e 710.562.2 e sono le seguenti: In caso di mancanza della alimentazione ordinaria si deve ottenere, mediante una sorgente dei servizi di sicurezza, il necessario illuminamento minimo per i seguenti locali, tenendo presente che il periodo di commutazione alla sorgente di sicurezza non deve superare 15 s: vie di esodo e relativa segnalazione di sicurezza; locali destinati a servizio elettrico (es. cabina di trasformazione), a gruppi generatori di emergenza ed a quadri di distribuzione principali dell alimentazione ordinaria e dellalimentazione di sicurezza; locali nei quali sono previsti servizi essenziali (es. locale macchine per ascensori, centrale di climatizzazione, centro elaborazione dati, cucine). In ciascun locale, almeno un apparecchio di illuminazione deve essere alimentato dalla sorgente di sicurezza; locali ad uso medico di gruppo 1. In ciascun locale, almeno un apparecchio di illuminazione deve essere alimentato dalla sorgente di sicurezza; locali ad uso medico di gruppo 2. In ciascun locale almeno il 50% degli apparecchi di illuminazione deve essere alimentato dalla sorgente di sicurezza. e. Le caratteristiche dellalimentazione di sicurezza sono le seguenti: Occorre una sorgente di alimentazione di sicurezza che ripristini lalimentazione in un tempo inferiore agli 0,5 s per gli apparecchi di illuminazione dei tavoli operatori (lampade scialitiche) e per altri apparecchi elettromedicali ritenuti non interrompibili dal responsabile sanitario. In questo caso il periodo minimo di alimentazione deve essere di 3 ore, riducibile ad 1 ora, nel caso in cui durante questo tempo sia possibile commutare lalimentazione su un gruppo elettrogeno. Il tempo di commutazione per lilluminazione di sicurezza in generale, invece, come gi detto sufficiente che sia inferiore ai 15 s, con un periodo minimo di alimentazione per di 24 ore, riducibile ad 1 ora nel caso in cui levacuazione dei locali possa essere effettuata in tale lasso di tempo.
VAMA- Via Stefano Fer, 4 -10064 Pinerolo Torino - vama@fire-safety.it http://www.fire-safety.it Pagina 31
Nota: fra ci che dice il DM 18/09/02 e ci che dice la norma CEI 64-8, esistono alcuni contrasti (ad esempio sul tempo di intervento, 0,5 s contro 15 s). Queste dispute si risolvono ovviamente a favore della disposizione superiore, cio quella legislativa a svantaggio di quella normativa. Negli ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto (attivit 86 del DM 16/2/82), Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85). Un decreto ancora in piedi risale addirittura al 29/07/39 Approvazione delle istruzioni per le costruzioni ospedaliere. Allart. 18 si parla della necessit dellilluminazione di emergenza: Per assicurare la illuminazione dellospedale, anche in caso di interruzione delle sorgenti alimentatrici generali della illuminazione cittadina, necessario provvedere alla installazione di un impianto di soccorso per la illuminazione a luce elettrica di determinati locali, come sale operatorie, corridoi, scale, ricoveri e simili; limpianto da realizzare con un gruppo elettrogeno o a mezzo di batterie di accumulatori installate nei vari edifici, caricate a tampone e pronte ad entrare in funzione nel momento del bisogno. Esiste poi il DM 5/8/77 dedicato esplicitamente ai requisiti tecnici che devono possedere le case di cura private con una capacit ricettiva minima di 50 posti letto. La definizione che viene fornita delle case di cura private, la seguente: stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero di cittadini italiani o stranieri ai fini diagnostici, curativi o riabilitativi. Allart. 12, dove tratta degli impianti elettrici, c il riferimento allilluminazione di sicurezza: La casa di cura deve essere dotata di dispositivi ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica ed immediata disponibilit di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra cui complessi operatori, sale da parto, rianimazione, terapia intensiva, reparto immaturi, emoteca) nonch un minimo di illuminazione negli altri ambienti.
Piscine (vedi anche impianti sportivi) Per le piscine (solo quelle pubbliche) ad uso natatorio, oltre alle disposizioni previste eventualmente come impianto sportivo, vige un comunicato del ministero della sanit dell11 luglio 1991 che, allart. 1.4 dellallegato 4, tratta dei requisiti illuminotecnici delle piscine, affermando che Nelle sezioni delle attivit natatorie e di balneazione lilluminazione artificiale dovr assicurare condizioni di visibilit tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano di calpestio e sullo specchio dacqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lx. Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc.) lilluminazione artificiale dovr assicurare un livello medio di almeno 100 lx negli spogliatoi e di 80 lx nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminanti naturalmente dovr essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%. Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, limpianto di illuminazione di emergenza.
Scuole, collegi, accademie, asili nido Nelle scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti (attivit n. 85 del DM 16/2/82), Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85). Il DM 26/08/92, che si applica, per quanto riguarda lilluminazione di sicurezza, agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado con un numero di presenze contemporanee superiore a 100, allart. 7.1 detta le disposizioni riguardo lilluminazione di sicurezza: Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da
quella ordinaria. L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone: a. b. illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux; ......
Nessun'altra apparecchiatura pu essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza. L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale. L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30 minuti. Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma. Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
Anche la guida CEI 64-52, relativa agli impianti elettrici negli edifici scolastici, richiama varie volte la necessit dellilluminazione di sicurezza: Art. 2.1: Devono essere, anche, indicate le uscite di sicurezza e le vie di esodo per la corretta installazione degli apparecchi dellilluminazione di sicurezza. Art. 3.2: Le strutture scolastiche devono essere dotate di unalimentazione di sicurezza da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria. (DM 26/08/92). Dalla sorgente di sicurezza devono essere derivate le seguenti utilizzazioni strettamente connesse con la sicurezza delle persone: a. illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lx su un piano orizzontale ad 1m di altezza dal piano di calpestio; impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.
Non ammesso derivare dalla sorgente di sicurezza utilizzazioni diverse da quelle sopra elencate. I circuiti di sicurezza devono potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale. Lautonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30 min. Sono ammesse le seguenti sorgenti per i circuiti di sicurezza: c. d. e. batterie di accumulatori; altri generatori indipendenti dallalimentazione ordinaria; linea di alimentazione effettivamente indipendente da quella
Utilizzando degli accumulatori come sorgente di sicurezza, il dispositivo di carica deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica, per lautonomia richiesta, entro 12h. Per lilluminazione di sicurezza ammesso limpiego di singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma. Anche la norma UNI 10840, che tratta dellilluminazione dei locali scolastici, conferma, allart. 6.2.6 che Nei vari locali deve essere predisposta unopportuna illuminazione di emergenza e antipanico in base alle prescrizioni di legge vigenti in materia (DM 26/08/92) ed alla normativa tecnica di settore (UNI EN 1838). Nota: potrebbe nascere il dubbio che queste disposizioni non si applichino agli asili nido, che tecnicamente non sono definite come scuole. In realt, la Guida CEI 64-52, include esplicitamente nel suo campo di applicazione gli asili nido, inoltre gli asili nido sono luoghi di lavoro ed infine occorre come sempre applicare la regola del buon senso.
VAMA- Via Stefano Fer, 4 -10064 Pinerolo Torino - vama@fire-safety.it http://www.fire-safety.it Pagina 33
Negli stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche (attivit n. 52 del DM 16/2/82), Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85).
Strutture sotterranee polifunzionali Dalla norma CEI 11-46 leggiamo: Nellambito della definizione delle soluzioni per linstallazione nel sottosuolo di aree urbane di servizi a rete, generalmente di pubblica utilit, volte ad evitare ripetute operazioni di scavo che si verificano per esempio nella posa direttamente interrata con i conseguenti costi di ripristino e i disagi al traffico ed alla viabilit in genere, pu essere necessario ricorrere, anche solo parzialmente, a Strutture Sotterranee Polifunzionali (SSP) nelle quali installare componenti appartenenti a servizi a rete diversi (reti di acquedotti di distribuzione, reti elettriche di distribuzione, reti elettriche per impianti di illuminazione pubblica e impianti per semafori, reti di telecomunicazione, reti di teleriscaldamento). La struttura della SSP pu essere configurata come galleria sotterranea praticabile, generalmente collocata nel sottosuolo delle sedi stradali ivi comprese le fasce di pertinenza, o come cunicolo accessibile dallalto previa rimozione di piastre di copertura, generalmente collocato nel sottosuolo dei marciapiedi o, dove possibile, delle fasce di pertinenza delle sedi stradali. Compreso di cosa stiamo parlando, possiamo quindi dire che per i lavori in queste strutture, larticolo 4.2.7.2 della norma CEI 11-46 prevede che la galleria deve essere provvista di un sistema di illuminazione ordinaria e di un sistema di illuminazione di sicurezza. ... Il sistema di illuminazione di sicurezza, dovendo operare anche in situazioni di emergenza, deve essere adatto per la zona 1 di pericolo di esplosione, di cui alla CEI EN 60079-10 (CEI 31-30).
Tratto da norme UNI EN 1838 e EN 60598-2-22 Illuminazione di emergenza Illuminazione destinata a funzionare quando lalimentazione dellilluminazione normale viene a mancare. Illuminazione di sicurezza Parte dellilluminazione di emergenza destinata a provvedere alla sicurezza delle persone durante levacuazione di una zona o di coloro che tentano di completare unoperazione potenzialmente pericolosa prima di lasciare la zona stessa. Illuminazione di riserva Parte dellilluminazione di emergenza che consente di continuare la normale attivit senza sostanziali cambiamenti. Illuminazione di aree ad alto rischio Parte dellilluminazione di emergenza destinata a garantire la sicurezza delle persone coinvolte in processi di lavorazione o situazioni potenzialmente pericolosi e a consentire procedure di arresto adeguate alla sicurezza delloperatore e degli occupanti dei locali. Via di esodo Percorso destinato allesodo, in caso di emergenza. Illuminazione di sicurezza per lesodo Parte dellilluminazione di sicurezza, destinata ad assicurare che i mezzi di fuga possano essere chiaramente identificati e utilizzati in sicurezza quando la zona occupata. Illuminazione antipanico Parte dellilluminazione di sicurezza, destinata ad evitare il panico e a fornire lilluminazione necessaria affinch le persone possano raggiungere un luogo da cui possa essere identificata una via di esodo.
Segnale di sicurezza Segnale che esprime un messaggio generale di sicurezza, ottenuto con la combinazione di un colore e di una figura geometrica e che, con laggiunta di un segno grafico o di un testo, esprime un messaggio di sicurezza particolare. Segnale di sicurezza illuminato esternamente Segnale illuminato, quando richiesto, da una sorgente esterna. Segnale di sicurezza illuminato internamente Segnale illuminato, quando richiesto, da una sorgente interna. Uscita di sicurezza Uscita destinata ad essere utilizzata per ragioni di sicurezza, in caso di emergenza. Apparecchio di emergenza permanente Apparecchio nel quale le lampade per illuminazione di emergenza sono alimentate quando richiesta lilluminazione normale o di emergenza. Apparecchio di emergenza non permanente Apparecchio nel quale le lampade per lilluminazione di emergenza funzionano solamente quando lilluminazione normale viene a mancare. Apparecchio di emergenza combinato Apparecchio contenente 2 o pi lampade, almeno una delle quali alimentata dal circuito di emergenza e le altre dallalimentazione normale. Un apparecchio combinato pu essere sia del tipo permanente sia non permanente. Apparecchio di emergenza autonomo Apparecchio del tipo permanente o non permanente nel quale tutti gli elementi, come la batteria, la lampada, lunit di controllo e i dispositivi di prova e di segnalazione, se previsti, sono incorporati nellapparecchio o adiacenti ad esso (ovvero, entro 1 m di lunghezza del cavo).
Apparecchio di emergenza ad alimentazione centralizzata Apparecchio permanente o non permanente alimentato da un sistema di emergenza centralizzato, cio non incorporato nellapparecchio. Apparecchio di emergenza autonomo composto Apparecchio autonomo permanente o non permanente che fornisce anche lalimentazione di emergenza per il funzionamento di un apparecchio di illuminazione satellite. Apparecchio satellite di emergenza Apparecchio permanente o non permanente che deriva il funzionamento di emergenza da un apparecchio autonomo composto associato. Unit di controllo Una o pi unit comprendenti un sistema per la commutazione dellalimentazione, un dispositivo carica batteria e, dove necessario, un dispositivo di prova. Guasto dellalimentazione normale Condizione che si verifica quando lilluminazione normale non pi in grado di fornire un illuminamento minimo ai fini della sicurezza e quando lilluminazione di emergenza dovrebbe entrare in funzione. Flusso luminoso nominale di un apparecchio di emergenza Flusso luminoso dichiarato dal costruttore dellapparecchio 60 s dopo il guasto dellalimentazione normale (0,5 s per gli apparecchi di illuminazione di unarea ad alto rischio) e in modo continuativo sino alla fine della durata nominale di funzionamento. Durata assegnata del funzionamento di emergenza Tempo, dichiarato dal costruttore, in cui viene fornito il flusso luminoso nominale di emergenza.
Modo normale Stato di un apparecchio di emergenza autonomo che pronto a funzionare nel modo di emergenza mentre presente lalimentazione normale. In caso di guasto allalimentazione normale, lapparecchio autonomo commuta automaticamente al modo di emergenza. Modo di emergenza Stato di un apparecchio di emergenza autonomo che fornisce lilluminazione mediante la sua sorgente di energia interna, in seguito a guasto dellalimentazione normale. Modo di riposo Stato di un apparecchio di emergenza autonomo che viene spento intenzionalmente quando manca lalimentazione normale e che in caso di ripristino dellalimentazione ritorna automaticamente al modo normale. Valore massimo di ricarica Valore massimo di ricarica permanente che pu essere applicata ad una batteria completamente carica. Inibizione a distanza Dispositivo per inibire a distanza un apparecchio associato ad un impianto di illuminazione di emergenza. Modo di inibizione a distanza Stato di un apparecchio di emergenza autonomo il cui funzionamento viene inibito mediante un dispositivo a distanza mentre presente lalimentazione normale; in questo stato, in caso di guasto allalimentazione, lapparecchio non commuta al modo di emergenza.
Documenti simili a Illuminazione di Emergenza
La Contabilita Parte2
etanolo_1
Mercato Immobiliare Suppl 26 11