Source: http://www.mojeenergie.cz/cz/vyhlaska-c-251-2001-sb
Timestamp: 2019-02-16 23:44:38+00:00
Document Index: 16311469

Matched Legal Cases: ['§ 98', 'zákona č. 458', '§ 57', '§ 58', '§ 58', '§ 59', '§ 59', '§ 62', '§ 62', '§ 62', '§ 63', '§ 63', '§ 65', '§ 71', '§ 71', '§ 71', '§ 74', '§ 1']

Vyhláška č. 251/2001 Sb. : mojeEnergie
Titulní strana > Energetická legislativa > Energetická legislativa ČR > Zákon č. 458/2000 Sb. > Vyhláška č. 251/2001 Sb.
ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství a která ruší vyhlášky 196/1995 Sb. , 193/1995 Sb.a 318/1996 Sb.
Vyhláška 251/2001 Sb.
kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství a která ruší vyhlášky 196/1995 Sb. , 193/1995 Sb. a 318/1996 Sb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“) k provedení § 57 odst. 1 písm. a), § 58 odst. 1 písm. a), § 58 odst. 8 písm. d), § 59 odst. 1 písm. a), § 59 odst. 8 písm. c), § 62 odst. 1 písm. a), § 62 odst. 2 písm. b), § 62 odst. 2 písm. c), § 63 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 2 písm. b), § 65 odst. 3 písm. b), § 71 odst. 2, § 71 odst. 3, § 71 odst. 11 a § 74 odst. 2 zákona:
a) teplota 15 st. C,
c) teplota spalování 15 st. C,
d) relativní vlhkost suchého plynu fí = 0.
1. Základem pro účtování dodávky plynu mezi dodavatelem a zákazníkem je dodané množství energie. Toto množství energie je součinem průměrného spalného tepla objemového za účtovací období a dodaného objemu plynu, za podmínek uvedených v § 1 odst. 7.
3. Je-li zákazníkům dodáván plyn z jednoho předávacího místa s kolísavou energetickou hodnotou, stanoví se časové průměry spalných tepel objemových, dodané objemy plynu a součiny objemů a spalných tepel objemových (dodané množství energie plynu). Vážený průměr spalného tepla objemového za celé účtovací období je součet časových součinů objemů a spalných tepel objemových, dělený celkovým objemem dodaného plynu za totéž období.
5. V mimořádných případech, při nichž dochází k výkyvům hodnot spalného tepla objemového (opravy, havárie, mimořádná opatření technologickými operacemi krátkodobého charakteru, větší náhodné chyby měřicího zařízení), po omezenou dobu, nejvýše 10 dnů v průběhu 12ti měsíců, nebudou tyto hodnoty spalného tepla objemového uvažovány při výpočtu účtovaného ročního spalného tepla objemového.
6. V případě, že tolerance spalného tepla objemového, vztažená na vážené měsíční průměry za předešlých 12 měsíců, nebude větší než +/- 4 %, použije se pro stanovení průměrného spalného tepla objemového údajů z jednotlivých měřicích míst, které jsou součástí samostatného zásobovacího systému.
7. V případě, že je tato odchylka větší než +/- 4 % z jiných důvodů než podle bodu 5, zřizuje příslušný provozovatel další měřicí místa složení plynu, prokazující dodržení stabilního spalného tepla v přípustné toleranci, uvedené v bodě 6,
Způsob stanovení spotřeby plynu pro konečné zákazníky, v případě, že jej nebylo možno zjistit ani odečtem měřicího zařízení ani odesláním vyplněných údajů na zvláštním tiskopisu provozovatele příslušné soustavy
Pro stanovení velikostí odběru plynu pro konečné zákazníky, v případě, že jej nebylo možno zjistit ani odečtení měřicího zařízení ani odesláním vyplněných údajů na zvláštním tiskopisu provozovatele příslušné soustavy či jiným ve smlouvě o dodávce plynu dohodnutým způsobem, se použije následující procentuální rozdělení měsíčních odběrů s uplatněním poměrné části u necelých měsíců:
a) koneční zákazníci se spotřebou nad 720 m3/rok, používající plyn k vytápění nebo k vytápění v kombinaci s ohřevem teplé vody a sporákem:
měsíc 01 ... 16,72%
měsíc 02 ... 14,29%
měsíc 03 ... 11,02%
měsíc 04 ... 7,94%
měsíc 05 ... 3,84%
měsíc 06 ... 1,83%
měsíc 07 ... 1,62%
měsíc 08 ... 1,62%
měsíc 09 ... 5,86%
měsíc 10 ... 6,83%
měsíc 11 ... 10,50%
měsíc 12 ... 17,93%
Počet hodin možného denního odběru plynu, použitý jako základ výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu je stanoven v tomto rozsahu:
a)	pro konečné zákazníky s ročním odběrem nepřevyšujícím 6 000 m3
–	u plynového vařiče 2 hodiny denně,
–	u plynového sporáku 4 hodiny denně,
–	u plynové chladničky 24 hodin denně,
–	u průtokového ohřívače vody 3 hodiny denně,
–	u plynového vytápění kromě kombinovaných kotlů květen až září 4 hodiny denně, říjen až duben 12 hodin denně,
–	u kombinovaných kotlů květen až září 7 hodin denně, říjen až duben 15 hodin denně;
b)	pro konečné zákazníky s ročním odběrem nad 6 000 m3:
–	u jednosměnného provozu 8 hodin denně,
–	u dvousměnného provozu 16 hodin denně,
–	u nepřetržitého provozu 24 hodin denně.