Source: http://docplayer.fi/47781-Koulu-prosessisahkoistyksen-kunnossapito-osa-2-kunnossapito-lehden-erikoisliite-n-o.html
Timestamp: 2016-12-07 13:27:06+00:00
Document Index: 2790679

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐KOULU. Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2. KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite. N:o
KOULU. Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2. KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite. N:o
Download "KOULU. Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2. KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite. N:o"
Pertti Härkönen
1 KUNNOSSAPITO- KOULU KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite 7 98 N:o 48 Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 22 Sisällysluettelo Osa 1. (Kunnossapitokoulu 47) 1. Sähkökunnossapidosta käynnissäpitoon 2. Kunnossapitostrategian valinta 3. Kunnossapidon toimintatavat 3.1 Kunnossapitotavat 3.2 Kunnossapidon organisointi 3.3 Sähkölaitteiden viat 3.4 Sähkölaitteiden eristykset Eristysten vanhenemisilmiöt Eristysten kunto 3.5 Vika-analyysi 4. Prosessisähköistyksen suunnittelu 4.1 Sähköistysprojekti 4.2 Sähköistysohjeet ja suositukset 4.3 Esisuunnittelu 4.4 Perussuunnittelu 4.5 Hankintasuunnittelu 4.6 Toteutussuunnittelu 4.7 Kunnossapitosuunnittelu 5. Tietojärjestelmät kunnossapidon perustana 5.1 Kunnossapidon toiminnan ohjausjärjestelmä 5.2 Suunnittelun tietojärjestelmät ja CAD 5.3 Muut tietojärjestelmät 6. Ennakoiva kunnossapito 6.1 Ennakkohuolto 6.3 Kunnonvalvonta Osa Sähkönjakeluverkko Sähkönjakeluverkon ominaisuudet Sähköverkkojen rakennevaihtoehdot Sähkönjakelun automaatio Prosessikäyttöjen automaatio Sähköistyksen ennakoiva kunnossapito Tehomuuntajat Tehomuuntajien viat Tehomuuntajien kunnonvalvonnan menetelmät Katkaisijat Katkaisijoiden ominaisuudet Katkaisijoiden kunnonvalvonnan menetelmät Sähkötilat ja kojeistot Relesuojaus Koestusmenetelmät Käyttöönottokoestukset Kunnonvalvonta Jakelumuuntajat ja muuntamot Sähköverkon tila ja sähkön laatu Sähkömoottorit Valaistushuolto Näkymiä...15 Lähdeluettelo KUNNOSSAPITO koulu3 Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2 Prosessien sähköistyksen tavoite on saada mahdollisimman edullinen ja kilpailukykyinen työkalu tuotteen valmistajan käyttöön. Kaksiosaisessa KUNNOSSAPITOKOULUssa esitellään prosessien sähkönjakelun periaatteet ja sähkösuunnittelun vaiheet sekä kunnossapitotoiminnan periaatteet ja toimintamallit. Tavoitteena on luoda lukijalle yleiskäsitys prosessisähköistyksen toteutusperiaatteista ja monimuotoisuudesta. Tässä toisessa osassa kerrotaan sähkökunnossapidon menetelmistä käsittelemällä esimerkein prosessisähköistyksen osa-alueiden, kuten muuntajien, sähkötilojen, katkaisijoiden ja sähkömoottoreiden ennakoivia kunnossapitomenetelmiä. DI Jaakko Etto DI Jaakko Etto työskentelee nykyisin Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulun Tekniikan Koulutusyksikössä (Kemin teknillinen oppilaitos) sähkövoimatekniikan lehtorin virassa. Aikaisemmin hän on toiminut suunnitteluinsinöörinä Kemira Engineering:in sähköosastolla ja Metsä-Botnian Kemin tehtaiden sähkö- ja automaatio-osaston kunnossapitoinsinöörinä. Moottorijännitteinä ovat laajasti käytössä 10 kv ja 6 kv jännitteet muutamasta sadasta kw:sta aina yli 10 MW moottoritehoihin. 10 kv sopii myös jakelujännitteeksi ja 6 kv käytetään jakelujännitteenä muutamissa vanhemmissa laitoksissa. Generaattorijännitteinä on käytössä 6-10 kv, mikä suuritehoisten moottoreiden lisäksi on vaikuttanut teollisuuslaitoksien jännitevalintoihin. Moottorijännitteinä teollisuudessa ovat käytössä 10 kv, 6 kv, 3 kv, 690 V, 525 V ja 400/230 V. Suurjännitemoottoreiden jännitteinä ovat yleisesti käytössä 10 kv ja 6 kv. 3 kv moottorijännitettä käytetään enää muutamassa laitoksessa. Prosessiteollisuuden moottorikeskusten jännitteenä on käytetty aikaisemmin 525 V ja nykyisin 690 V sekä yleisesti pienemmissä laitoksissa ja pienillä moottoritehoilla 400/230 V jännitettä. Valaistus- ja kunnossapitoverkkoihin tarvitaan aina 400/230 V jännitettä. Tasa- ja vaihtovirtakäyttöjen jännite valitaan tapaus- ja laitoskohtaisesti. Teollisuuslaitoksen jakelu- ja moottorijännitteiden valinta on teknistaloudellinen optimointitehtävä. 7. Sähkönjakeluverkko 7.1 Sähkönjakeluverkon ominaisuudet Teollisuuden sähköverkot ovat laajuudeltaan pieniä, mutta niissä siirrettävät tehot ovat suuria. Ylivoimaisesti suurin osa sähköenergiasta käytetään sähkömoottoreiden pyörittämiseen, joten prosessin sähkökäyttöjen nimellistehot ja lukumäärät vaikuttavat ratkaisevasti teollisuuslaitoksen sähkönjakeluverkon rakenteeseen ja nimellisjännitteiden valintaan. Sähkömoottorikäyttöjen lisäksi teollisuusprosesseihin tarvitaan valaistusta, lämmitystä ja automaatiota varten 400 V pienjännitteinen sähkönjakelu. Eri sähkölämpötekniikat, kuten valokaariuunit, infrakuivaimet voivat myös vaikuttaa sähkönjakeluverkon rakenteeseen merkittävästi. Tyypillisesti raskaassa prosessiteollisuudessa liityntä kantaverkkoon tapahtuu 110 kv jännitteellä, pienten teollisuuslaitoksien liityntä on sähkölaitoksesta riippuen 10 tai 20 kv. Jännitteen jakeluun käytetään 20 kv, 10 kv tai 6 kv jännitteitä riippuen kyseisen laitoksen rakentamisajankohdasta ja käytettävien suurimpien moottoreiden yksikkötehoista. Nykyisin 110 kv jännitetasoa käytetään myös tehdasalueiden sisäisessä jakelussa. 20 kv jännite on sopiva laitoksen keskijännitejakeluun ja sopii sellaisenaan laitoksen varayhteydeksi esim. paikalliseen sähkölaitokseen. Samassa teollisuusyrityksessä sähköverkon komponentit voivat olla hyvin eri ikäisiä. Edelleen on käytössä 50- luvulla rakennettuja kojeistoja, toki teollisuudelle hyvin tyypilliseen tapaan useimmat kojeistojen lähdöistä on uusittu tämän jälkeen, osa useaan kertaankin. Uusinnoissa muutetaan useimmiten releistys, virtamuuntajat, mittaukset ja ohjaukset sekä kaapelointi. Teollisuuslaitoksen sähköverkoston uusinta tapahtuukin yleensä laitososittain. Sähköverkoston laitteiden ja johtojen eristykset, toimintakyvyt ja kunto vanhenevat käytännössä vuoden kuluessa. Vanheneminen voi perustua teknisiin, taloudellisiin, sähköturvallisuus- tai käytettävyystekijöihin. Seurauksena verkostossa on enenevässä määrin maasulkuja, oikosulkuja, toimintahäiriöitä ym. vikoja, jotka keskeyttävät sähkönjakelun ja mikä pahinta pysäyttävät prosessin, jonka uudelleen käynnistys saattaa kestää useita tunteja jopa vuorokauden. Taloudelliset menetykset tuotantohäiriöstä ovat lyhyessäkin häiriössä miljoo- 3 KUNNOSSAPITO koulu4 nien markkojen luokkaa, syynä menetetty tuotanto ja tuotteen laatuhäiriöt. Sähköverkon käytettävyys onkin tärkeysjärjestyksessä ensimmäinen prosessiteollisuuden sähköverkon uusinnan peruste. Sähköverkostoon liittyvät viat ovat teollisuuslaitoksissa melko harvinaisia, kattavaa vikatilastointia ei useimmissa teollisuuslaitoksissa ole. Teollisuuden sähköverkkojen suojareleistys on eri-ikäistä, joten käytössä on vielä paljon sähkömekaanisia suojareleitä ja niitä uudempia staattisia suojareleitä. Pyrittäessä sähköverkon tehokkaampaan suojaukseen ja valvontaan uusitaan releistystä ja valvontajärjestelmiä, jolloin useimmiten käytetään numeerista suojarelettä tai kennoterminaalia. 7.2 Sähköverkkojen rakennevaihtoehdot Prosessiteollisuudessa jakeluverkot on rakennettu ja niitä käytetään säteittäisesti. Tällöin suojausjärjestelmät ovat yksinkertaisemmat, ja oikosulkutehot jäävät pienemmiksi. Huolto- ja varayhteyksien mahdollistamiseksi käytetään myös rengasmaisia sähköverkon rakenteita. Päämuuntajia on teollisuuslaitoksen suuruudesta riippuen yksi tai useampia. Päämuuntajat syöttävät keskijännitejakeluverkkoa ( kv), nykyisin myös suuritehoinen generaattori saattaa olla liitetty blokkimuuntajalla suoraan 110 kv verkkoon, koska muutoin jakeluverkon oikosulkutehot kasvaisivat liian suuriksi. Vanhemman teollisuuslaitoksen tapauksessa saattaa esiintyä useampaa eri jakelujännitettä, kuten 6 kv ja 20 kv. Sähköverkkojen rakenteita havainnollistavia yleiskaavioita on esitetty kuvassa 6, jossa on esitetty kolme perusratkaisua. Toteutuksen valinta riippuu teollisuuslaitoksen prosessin sähkökäyttöjen ominaisuuksista ja tehoista. Keskijännitejakeluverkko yhdistää teollisuuslaitoksen eri laitososat säteittäisellä kaapeliverkolla. Suuremmissa laitososissa sijaitsee omat keskijännitekojeistot, jotka ovat kyseisen laitososan rakentamisajankohdan mukaista tekniikkaa. Kojeistojen välinen kaapelointi on yleensä muutamia satoja metrejä ja toteutettu joko kolmivaihekaapelilla tai suuren siirtotehon kyseessä ollessa yksijohdinkaapelijärjestelmällä. Yleensä kaikki laitososan prosessien moottorikeskukset syötetään kyseisestä kojeistosta ja muuntajakoot on standardoitu laitos- tai projektikohtaisesti Kuva 6. Teollisuuslaitoksen sähkönjakelun toteutuksen periaatteet. esim kva tai 3150 kva. Moottorijännitteenä on uusissa laitoksissa 690 V ja joissakin vanhoissa 525 V, myös 400 V on käytössä jos suuria moottoritehoja ei tarvita. Valaistus- ja kunnossapitoverkon 400/230 V syöttö tapahtuu eri muuntajilla ( kva) kuin prosessin ja pyrkimyksenä on ainakin osittaisen varasyötön järjestäminen. Jakelujännitteen ollessa 20 kv on suurjännitemoottorit liitetty omaan yleensä 6 kv kojeistoon, jota syötetään 20/6 kv tehomuuntajalla. Moottoreiden lukumäärä kojeistoissa vaihtelee yhdestä jopa kymmeneen. Osa moottoreista voi olla varalla ja prosessin eri ajomalleilla käytettävien moottoreiden lukumäärä vaihtelee. Suurjännitemoottoreiden kaapeloinnin pituus vaihtelee muutamasta kymmenestä metristä satoihin metreihin. Jakelujännitteen ollessa 10 kv tai 6 kv on moottorit ja jakelumuuntajat kytketty samoihin kojeistoihin. Tällöin saatetaan joutua rajoittamaan oikosulkutehoja kuristimella, erityisesti jos kojeistoon on liitetty myös generaattoreita. Prosessilaitoksessa on laitteistoja, joiden on pysyttävä käynnissä myös normaalin sähkönjakelun katkettua. Sähkönjakelun ja automaation apusähköverkot toteutetaan yleensä tarpeen mukaan varmennettuina: dieselvarmennettu verkko (yleensä 400/230V, joskus myös 525 tai 690 V) paristovarmennettu tasasähköjakelu paristovarmennettu vaihtosähköjakelu (UPS, no-break). Dieselvarmennettuun verkkoon liitetään yleensä: varavalaistus paristojen varaajat hissit palopumput säätö- ja tiivisteöljypumput tärkeimmät moottorikäyttöiset toimilaitteet prosessin keskeytyminen saattaa myös vaatia jonkun pumpun tms. käynnistystä. Tasasähköverkkojen energialähteenä on tasajännitesuuntaaja ja akusto, joka tavallisesti koostuu tarvittavasta määrästä lyijyakkuja, mutta muiden akkujen käyttö on myös lisääntynyt. Vaativissa kohteissa voi koko järjestelmä tai varaaja olla kahdennettu. Jakelu toteutetaan säteittäisenä ja suojataan selektiivisesti. 110 V (220 V) tasasähköverkot ovat maastaeristettyjä ja 48/24 V tasasähköverkoissa on mahdollista käyttää keskipistettä maadoitettuna. Järjestelmien käyttötarkoitus: kytkinlaitoksien ohjaukset ja suojareleet (yleensä 110 V, joskus 220 V) automaatiojärjestelmät ja instrumentointi (48 / 24 V). UPS- verkkoon, joka voi olla suuritehoinen keskitetty verkko tai laitekohtainen järjestelmä, liitetään laitos- ja prosessikohtaisesti rajattuja osia tai kaikki laitteistot: kenttäinstrumentointi valvomoiden monitorit häiriöpiirtimet ja -kirjoittimet tietokoneet laskimet, analysaattorit suojaukset, ohjaukset. 4 KUNNOSSAPITO koulu5 7.3 Sähkönjakelun automaatio Sähkönjakelun toimivuus ja käyttövarmuus perustuu joustavien verkkoratkaisujen ohella luotettaviin sähköjakeluverkon primäärikomponentteihin ja niiden ympärille rakentuvaan automaatioon. Sähköasemien ja kojeistojen suojaus, mittaus, valvonta ja ohjaus voivat perustua erillisiin järjestelmiin tai sähkölaitosautomaatioon, joka voi olla keskitetty tai hajautettu järjestelmä. Prosessiteollisuuslaitoksen sähkölaitosautomaatio muodostuu käytännössä seuraavista kokonaisuuksista: kaukokäyttöjärjestelmät energianhallintajärjestelmä sähköasema-automaatio kuormien hallintajärjestelmä. Sähkölaitosautomaation perinteinen osa on kaukokäyttö, jonka avulla käyttötilanteissa kerätään tietoa sähköverkon tilasta ja suoritetaan ohjauksia verkkotilanteen vaatimalla tavalla. Sähköasemien paikallisautomaatio eli sähköasema-automaatio on toteutettu aikaisemmin perinteiseen tekniikkaan perustuvilla laitteilla ja relelogiikoilla (mm. hälytyskeskukset, lukitukset ja jännitteen säätäjät). Nykyisin mikroprosessoritekniikalla lisätään paikallisautomaatiotoimintoja integroimalla kaukokäyttö, paikallisautomaatio, hälytyskeskukset ja suojaus toisiinsa. Sähkönjakelun valvontajärjestelmä voidaan jakaa seuraaviin toimintoihin: suojaus ohjaus mittaus valvonta raportointi tiedonsiirto. Nykyisillä sähkönjakeluverkon suojaukseen käytettävillä suojareleillä on aikaisempaa monipuolisemmat ominaisuudet ja toiminnot, jotka on keskitetty kennoterminaaliin, kuva Prosessikäyttöjen automaatio Teollisuuden sähköenergian kulutuksesta enin osa menee sähkömoottoreiden pyörittämiseen. Tyypillisesti sähkömoottorikäyttö muodostuu syöttävästä sähköverkosta, moottorilähdön komponenteista, mahdollisesti taajuusmuuttajasta tai tasasuuntaajasta, sähkömoottorista, työkoneesta ja niitä käyttävistä ohjausjärjestelmästä ja laitteista. Sähkökäyttö on sovitettava syöttävään sähköverkkoon, ohjausjärjestelmään, työkoneeseen ja teollisuusympäristöön. Suunnittelun tavoitteena on sähkökäyttö, joka ei lämpene liikaa, mutta lämpenee sopivasti kestää sopivasti sähköiset rasitukset ei salli liiallista ylikuormitusta ei ole herkkä oikosuluille ja suojautuu tehokkaasti oikosulkutilanteissa on suojassa ympäristöön nähden eikä ole itse vaaraksi ympäristölle. Ohjaushierarkiassa on erotettu toiminnan tasot, kuva 8, prosessi ohjaa käyttöä (TK), käyttö ohjaa moottoria (M), moottori ohjaa suuntaajaa (S), joka asettelee käyttötehoa. Teollisuuden sähkökäyttöjen ohjaustarve vaihtelee yksinkertaisesta moottoriohjauksesta erittäin vaativiin linjakäyttöihin. Ohjaushierarkian tasot muodostavat käytön teknillisen toteutuksen: suuntaajan ohjaus (SO), optimoi suuntaajan ohjauksen moottorin ohjaus (MO), ohjaa käytön dynamiikkaa käytönohjaus (KO), sähkökäytön sisäisen toiminnan ohjaus prosessin ohjaus (PO), koko toiminnan ohjaus. Prosessilaitoksen sähkönjakelussa suurjännitemoottoreiden ohjaukset ovat osa prosessin ohjausta ja ne liitetään yleensä prosessin automaatiojärjestelmään. Liityntä on perinteisesti toteutettu kaapeloinnilla ja väyläliityntöjen käyttö moottoriohjauksissa yleistynee lähivuosina. Suojareleiden toimintaindikaatiot on toteutettu vaihtelevilla tavoilla ja ne on liitetty suoraan pro- Kuva 7. Sähkönjakeluverkon toimintoja ohjaava kennoterminaali. Kuva 8. Sähkönkäytön toiminnallinen rakenne. 5 KUNNOSSAPITO koulu6 sessia ohjaavaan automaatiojärjestelmään tai sähkönjakelua valvovaan järjestelmään sekä osittaisesti molempiin, koska suojareleistyksen toiminta vaikuttaa sekä prosessi- että sähkölaitosautomaatioon. Alle 1000 V sähkömoottorikäyttöjen ohjaus tapahtuu suoraan prosessia ohjaavasta valvomosta automaatiojärjestelmällä. Koneohjaukset voidaan joissakin tapauksissa toteuttaa logiikkajärjestelmällä tai erillisillä digitaalisilla säätäjäyksiköillä. Yksinkertaisissa ohjauspiireissä voi olla perinteinen kytkin- ja releohjaus. Yleensä liitäntä ohjausjärjestelmään tehdään joko 24 V tasajännitteellä tai 230 V vaihtojännitteellä. Jos moottorikäyttö ei ole liitetty automaatiojärjestelmään on käyntija häiriötiedon ilmaisu yleensä toteutettu merkkilampuilla. Prosessikeskuksen moottorilähdön rakenne on sellainen, että sitä voidaan ohjata ohjausjärjestelmästä ja siitä saadaan tarpeelliset tiedot oikeiden käyttötoimenpiteiden ja vikaselvitysten tekemiseksi, kuva 9. Samoin ohjausjärjestelmän ohjelmat on laadittava siten, että ohjausjärjestelmä kaikissa tapauksissa ilmoittaa käyttäjälle mootto- rin pysähtymisestä tai käyntivalmiudesta. Useimmiten ohjausjärjestelmä valvoo myös moottorin käynnistyksen onnistumisen tietyn ajan (5 s) kuluessa. Moottorilähdöstä saatavat lukitukset tai häiriötiedot ovat tyypillisesti: käy seis keskushäiriö kenttähäiriö. Moottorikäytöstä ominaisuuksista ja ohjaustarpeesta riippuen voidaan tarvita myös seuraavia tietoja: pyörimissuunta pyörimisnopeus paikka ym. toimintaa ohjaavia rajakytkintietoja (voivat olla kaapeloitu myös suoraan ohjausjärjestelmään) moottorin kuormitusvirta tai teho ma viestinä (yleensä 4-20 ma) pyörimisnopeustieto takometriltä moottoria ja käyttöä suojaavan vahdin releen kosketintieto, esim. alikuormituksesta (hihna poikki) lämpöreleen toimintatieto ohjausjännitteen laukeaminen kytkinvarokkeen asentotieto turvakytkimen asentotieto. Ohjaustavan valinta riippuu ohjattavasta prosessista ja on harkittava tapauskohtaisesti onko käytössä jatkuva ohjaus vai pulssiohjaus: Jatkuvassa ohjauksessa ohjausjärjestelmä pitää ohjausvälireleen jatkuvasti vetäneenä. Ohjausvälireleen apukosketin pitää moottorikontaktorin kiinni niin kauan kuin ohjaus on voimassa. Moottorikontaktorin asentotieto (käy-tieto) tuodaan automaatiojärjestelmään. Pulssiohjauksessa ohjausjärjestelmä antaa välireleelle lyhyen pulssin ja välirele on vetäneenä vain tämän pulssin ajan. Moottorikontaktorilla on omalla apukoskettimella itsepito. Ohjausjärjestelmä antaa auki-ohjauksen omalle välireleelle, joka katkaisee kontaktorin pitopiirin. Yleensä liitäntä ohjausjärjestelmään tehdään 24 V tasajännitteellä, harvemmin 230 V vaihtojännitteellä. Prosessiteollisuudessa käytetään yleisesti jatkuvaa ohjaustapaa, jolloin moottorit pysähtyvät, jos automaatiojärjestelmän tulo- ja lähtökorttien jännite katkeaa. Pulssiohjattua ohjaustapaa käytetään kun halutaan välttää moottorin pysähtyminen ohjauspiirin häiriöissä, sillä pysähtyminen voi aiheuttaa vaaratilanteen, tuotantokatkoksen tms., joka olisi voitu välttää. Ohjausjärjestelmässä käytettävät välireleet voidaan sijoittaa omiin ohjauskaappeihin tai moottorikeskukseen, joko kaapelikuiluihin, kennon ylä/alaosaan tai kuhunkin moottorilähtöön. Välireleinä voidaan käyttää kiinteitä, pistokantaisia tai riviliitinreleitä ja ne tulisi varustaa mekaanisella tai lednäyttöisellä releen tilan osoituksella. Ohjausjärjestelmän liityntä moottorilähtöön on perinteisesti toteutettu välireleillä, mutta tulevaisuudessa välireleet ja kaapelointi tullaan korvaamaan kenttäväylällä ja älykkäillä liityntälaitteilla. 8. Sähköistyksen ennakoiva kunnossapito Seuraavassa on lyhyesti esitelty lyhyesti sähkönjakeluverkon komponenttien tärkeimmät ominaisuudet kunnossapidon kannalta ja ennakoivan kunnossapidon menetelmiä. Kuva 9. Sähkömoottorikäytön piirikaavio, jossa on käytetty 24 V DC jatkuvaa ohjausta ja moottorin käynnistyminen lisäksi havaitaan erikseen sähkökeskuksen käyttöpaikan häiriöt. Pyrittäessä sähköjakeluverkon korkeaan käyttövarmuuteen ja hyviin käyttö ja kunnossapito ominaisuuksiin vaaditaan mm. seuraavia toimenpiteitä: 6 KUNNOSSAPITO koulu7 sähköverkon rakenne on pidettävä tarkoituksenmukaisena, jolloin vaurio pysäyttää vain tietyn prosessin säännöllisesti sähköverkon relesuojauksen tarkastukset, vikavirtojen laskenta, sähkö laadun ja kuormitusten (P,Q) mittaus laitteiden ympäristöolosuhteet, sähkötilojen ilmastointi, taulukko 2. sähkönjakeluverkon komponenttien suunnitelmallinen ennakkohuolto ja kunnonvalvonta. 8.1 Tehomuuntajat Teho- eli voimamuuntajat voidaan käytännössä jakaa jakelu- eli pientehomuuntajiin ja suurtehomuuntajiin. Lähes kaikki tehomuuntajat ovat öljyeristeisiä, pieni osa jakelumuuntajista on valuhartsieristeisiä. Tyypillisesti jakelumuuntajiksi luetaan muuntajat, joiden yläjännitepuolen nimellisjännite on U 1N on 6-20 kv ja alajännitepuolen nimellisjännite U 2N on V sekä S N on enintään 3150 kva. Tätä nimellisjännitteiltään ja nimellistehoiltaan suuremmat muuntajat luetaan suurtehomuuntajiin sekä voimalaitoksissa ja teollisuudessa käytettäviin tehovälimuuntajiin. öljy suojaa paperieristystä ilman kosteudelta. Muuntajaöljy on orgaaninen aine ja sen ominaisuudet muuttuvat iän, kosteuden, lämpötilan ja sähköisten ilmiöiden vaikutuksesta. Öljyyn sekoittuu ja imeytyy ilmasta pölyä ja kosteutta. Vanhenemisreaktioiden seurauksena öljyyn syntyy saostumia, johtavia epäpuhtauksia, vettä ja happamia yhdisteitä. Muuntajan käyttöä ja käytön seurantaa varten muuntajiin asennetaan varusteita ja suojakomponentteja. Niillä suojataan öljyä kosteudelta ja lialta sekä valvotaan öljyn ja käämin lämpötilaa. Muuntajan tärkeimmät varusteet ovat: paisuntasäiliö kaasurele ylipaineventtiili öljynkorkeuden osoitin lämpömittarit käämin lämpötilan kuvaaja sulkuventtiili ilmankuivain. Muuntajien suojauksen toteutustapaan vaikuttaa muuntajan nimellisteho, jännitteet ja käyttötarkoitus. Tehomuuntajien suojareleistys sisältää seuraavia osia: ylivirtasuojaus maasulkusuojaus käämi- ja kierrossulkusuojaus ylikuormitussuojaus ylijännitesuojaus käämikytkinsuojaus Tehomuuntajien viat Tehomuuntajien käytönaikaisella kunnonvalvonnalla voidaan varmistaa muuntajien luotettava toiminta ja ennakoida huoltoa ja korjausta vaativat vauriot. Muuntajien kunnonvalvonta voidaan jakaa tarkastuksiin ja mittauksiin. Osa vioista voidaan havaita syntyvaiheessa ennen suurempia seurauksia. Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty IEEE:n keräämien tilastojen mukaiset 262 muuntajavauriota sekä niiden jakaumat. Selvästi on nähtävissä tehomuuntajien vikojen osalta käämityksien erilaisten vaurioiden keskeinen merkitys ja täten niiden kunnonseurannan tärkeys. Muuntajaöljyn tehtävänä on toimia sähköisenä eristeenä, eristyspaperin impegrointiaineena ja johtaa häviölämpö jäähdytyselementteihin. Lisäksi Taulukko 3. Muuntajien vikojen jakautuma. Taulukko 2. Esimerkki ympäristöolosuhteista ja kotelointiluokista teollisuuslaitoksessa. Taulukko 4. Muuntajien käämityksen vikojen jakautuminen. 7 KUNNOSSAPITO koulu8 8.1.2 Tehomuuntajien kunnonvalvonnan menetelmät Jotta eristysrakenne suoriutuisi tehtävästään, on sen sähkölujuuden ja mekaanisen lujuuden oltava riittäviä. Näitä molempia tekijöitä voitaisiin pitää eristysrakenteen kunnon arvioinnin kriteereinä, mutta näiden suureiden mittaaminen käytössä olevasta laitteesta on kuitenkin mahdotonta. Kunnon seurantaan onkin käytettävä sellaisia epäsuoria suureita, jotka voidaan mahdollisimman yksinkertaisesti ja luotettavasti mitata. Tällaisia eristyksen toimintakykyä kuvaavia epäsuoria suureita ovat mm. eristysresistanssi, häviökerroin tanδ, vesipitoisuus, vuotovirta ja osittaispurkausten suuruus. Epäsuorien suureiden käytön ongelmana on, että mitatun suureen yhteys kriittiseen ominaisuuteen on tulkinnanvarainen. Tarvitaan tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa siitä miten mitattavan suureen muuttuminen on yhteydessä eristysrakenteen vanhenemiseen ja toimintakuntoon. Näin mitattaville suureille voidaan valita eri toimenpiteisiin johtavat kriittiset arvot. Vanhenemisen ja kunnon seurantaan soveltuva suure ja käytettävä diagnostinen menetelmä on valittava eristysrakenteen ja kohteen mukaan. Yleisimpiä suurjännite-eristysten kunnonvalvontamenetelmiä ovat eristysresistanssin mittaus, osittaispurkausmittaus, häviökertoimen mittaus, öljyn kaasuanalyysi ja vuotovirtamittaukset, joita käytetään myös muuntajien kunnonseurantaan. Muuntajan öljypaperieristeestä voidaan ottaa näytteitä ja analysoida eristemateriaalin ominaisuuksia ja kuntoa. Muuntajan kunnonvalvonta voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: määrävälein tehtävät tarkastukset muuntajaöljyn tutkiminen kiinteiden eristeiden tutkiminen mittaukset. Tärkeää on, että tutkimukset suoritetaan säännöllisesti ja tulokset kirjataan. Pitemmältä ajalta saadut tulokset antavat varmemman kuvan öljystä ja muuntajan eristyksistä kuin yksittäiset koetulokset. Tuloksista saadaan tällöin kehitystrendi, josta nähdään muutosten ajankohta, mittaustulosten arvojen muutokset ja kehityssuunta. Tehomuuntajien kunnonvalvonnassa käytettävistä menetelmistä ovat tärkeimmät muuntajien määrävälein tapahtuvat silmämääräiset tarkastukset, suojalaitteiden toiminnan tarkastukset, öljyanalyysi, lämpökuvaukset. Muuntajille tehdään myös säännönmukaisia huoltotoimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään vikojen syntyä. Eräille käämikytkintyypeille on myös tehty huoltojen yhteydessä tyyppivikoja estäviä muutoksia. Öljyanalyysi Muuntajassa öljy toimii sähköisenä eristysaineena ja jäähdytysaineena, joka siirtää lämmön käämityksistä. Muuntajan öljy laajenee lämmetessään, joten ne on varustettu paisuntasäiliöillä, jotka ovat ilmankuivaimella yhteydessä ulkoilmaan. Muuntajan öljystä otetaan määrävälein öljynäyte, jonka ottamisessa on noudatettava tarkoin annettuja ohjeita. Eri öljytyyppejä ei saa sekoittaa keskenään. Käytössä muuntajaöljyyn sekoittuu ilmasta pölyä ja kosteutta, jotka heikentävät sen sähköisiä ominaisuuksia. Kiinteiden epäpuhtauksien poistaminen tapahtuu suodattamalla. Kaasut ja kosteus poistetaan alipaine- ja lämpökäsittelyllä. Öljylle suoritetaan määrävälein seuraavia laboratoriossa tehtäviä analyyseja: sähkönlujuus häviökerroin kiinteät aineet (roskapitoisuus) neutraloimisluku rajapintajännitys inhibiittipitoisuus kaasuanalyysi. Muuntajan vioittuessa öljy hajoaa muodostaen vialle luonteenomaisia kaasuja. Vikojen analysointi tapahtuu tehokkaimmin eri kaasujen ja kaasusuhteiden esiintymisen perusteella. Aikaisempien näytteiden perusteella voidaan päätellä vian kehittymisen nopeus ja määritellä tarvittavat toimenpiteet ja niiden kiireellisyys. Kaasuja esiintyy eri tyyppisissä vioissa seuraavasti: termiset viat: metaani, etaani, etyleeni osittaispurkaukset: vety, metaani, etyleeni valokaari: asetyleeni paperin hajoaminen: hiilimonoksidi, -dioksidi ja furfuraali. Kaasuanalyysin tulosten tulkinta perustuu kaasusuhteiden laskentaan, ja näiden suhteiden avulla määritetään vikatyyppi. Absoluuttisia kaasupitoisuuksia oleellisempaa on eri kaasupitoisuuksien kehittyminen. Tämä selvittäminen on mahdollista vain säännöllisen näytteenoton avulla. Kaasuanalysointiin on kehitetty myös jatkuvatoimisia laitteita, jotka analysoivat ennaltaohjelmoidusti esim. kerran vuorokaudessa tai useammin yhtä tai useampaa kaasukomponenttia. Kunnonvalvontajärjestelmän ominaisuuksia ovat mm. muuntajaöljyn kaasupitoisuuden seuranta ja sen kuormitusja lämpötilariippuvuus, muuntajan lämpötilojen seuranta, käämikytkimen huoltotarpeen määritys, muuntajan kuormitettavuuden määritys, eliniän laskenta sekä tilatietojen tallennus häiriötä edeltäneeltä ajalta häiriöselvityksen mahdollistamiseksi. Tarkastukset Muuntajille tehdään seuraavia huoltotoimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään vikojen syntymistä. Muuntajille tehtävät huollot ovat sisällöltään yksilöllisiä ja ne voidaan jaotella seuraavasti: tarkastushuolto käämikytkinhuolto perushuolto. Muuntajan tarkastushuolto tehdään vuosittain tai tarpeen mukaan. Huollon aikana ja avulla määritetään muuntajan tämänhetkinen kunto ja huoltotarve, tarkastusten ja historiatietojen avulla. Muuntajan tarkastushuolto sisältää tarkastuksia ja koestuksia: muuntajan suojalaitteiden tarkastus ja koestus (toiminta, laukaisu/hälytys) - kaasurele - käämikytkimen virtaus/painerele - ylipaineventtiili - öljyn lämpömittarit ja käämin lämpötilankuvaajat - öljynkorkeusmittarit - suojakytkimen hälytykset - ulkoinen johdotus muuntajan jäähdytyslaitteiden tarkastus ja koestus (puhaltimet ja pumput) muuntajakannen ja läpivientieristimien puhdistus ja tarkastus ohjauskaappien laitteiden toiminnan tarkastus ja tarvittaessa korjaus (kytkimien ja releiden toiminta, liitosten ja kuivatus/lämmitys tarkistus) yleistarkastus (mm. öljyvuodot, öljymäärät, putkistot, venttiilit, ilmaukset, kaapelit, ilmankuivain, jne.) mahdollisten pienten vuotojen korjaukset (kiristelyt, hitsaus, tiivistevaihdot) kosteusnäytteen otto ja dp-luvun määritys eristeestä erikseen sovittaessa tarkastuksen raportointi ja huoltotoimenpide-ehdotukset. Varsinaisten huollon toimenpiteiden lisäksi on tehtävä: sopivan huoltoajankohdan valinta tarvikkeiden hankinta (varaosat, öljyt, astiat, pesuaineet ym.) huoltopöytäkirjan tekeminen jälkityöt (varaosien ja tarvikkeiden tilaus, jäteöljyjen kuljetus). Lämpökuvaus tehdään muuntajan ollessa kuormitettuna, jolloin sisäinen ja ulkoinen lämpeneminen tarkistetaan, lisäksi kuormitusvirrat on mitattava ja auringon vaikutus huomioitava. Esimerkki lämpökuvauksen tärkeydestä ja havaituista vioista on taulukossa 5. 8 KUNNOSSAPITO koulu9 Taulukko 5. Häiriötilanteet Lämpökuvauksella havaitut muuntajien viat vuonna Muuntajan käytössä tulee väistämättä tilanteita, joissa muuntajan suojaus hälyttää tai laukaisee muuntajan verkosta. Pääsääntöisesti muuntaja on tarkastettava paikanpäällä ennen muuntajan kytkemistä takaisin verkkoon. Vioittuneen muuntajan kytkennästä voi seurauksena olla muuntajan räjähdys tai muuntajapalo. Muuntajan suojien hälyttäessä tai laukaistessa riippuu suojasta, miten tulisi toimia. Suojauksen toiminta voi aiheutua todellisesta muuntajan viasta, normaalista poikkeavasta kuormituksesta, suojauksen viasta, virheellisestä asettelusta tai virheellisestä ohjauksesta. Käyttöpaikalla tehtävillä havainnoilla voi heti selvitä laukaisun aiheettomuus esimerkiksi paikanpäällä olleiden käyttö- tai kunnossapitohenkilöstön toimesta. Toisaalta yleensä suojauksen toiminnan selvittely vaatii henkilöstön lähettämistä paikanpäälle tilanteen arviointiin. Suojauksen toiminnan selvitys etenee samalla tavalla, oli kyseessä todellinen muuntajavika tai virheellinen suojauksen toiminto, koska varmaa syytä suojauksen toimintaan ei etukäteen tiedetä. Muuntajan suojauksen toimiessa on selvitettävä ja dokumentoitava (todellinen vika): tapahtuman ajankohta muuntajasuojien ja muun suojareleistyksen indikointi ja toiminnot oliko sähköverkossa samanaikaisesti meneillään kytkentöjä tai häiriöitä kuormitustilannetiedot edeltävältä ajalta ja tapahtumahetkeltä käämikytkimen toiminta-asema tapahtumahetkellä ja tapahtumaa edeltänyt toiminta käämin ja öljyn lämpömittareiden lukemat ja huippuosoitus muuntajalaatikon, läpivientien, jäähdyttimien, ym. vauriot valokaarijäljet kannella, läpivienneissä, kiskoissa, ym. läpivientien, muuntajan, kiskoston Tiedot tarvitaan vika-analyysin tekoon, jotta tiedettäisiin millainen muuntajan vaurio on kyseessä. Näiden tietojen perusteella päätetään voidaanko muuntaja kytkeä takaisin verkkoon. Jos se on selkeästi vaurioitunut, määritetään tarvittavat jatkotoimenpiteet. Vian paikannusmittaukset Osittaispurkaustyyppisissä vioissa on vikapaikka mahdollista paikallistaa akustiseen emissioon perustuvalla menetelmällä. Muuntajan laatikon ulkopinnalle asennetaan neljä anturia, jotka mittaavat muuntajan sisällä olevan vikapaikan aiheuttamia akustisia signaaleja. Lähin anturi havaitsee vian ensimmäisenä ja anturien paikkoja muuntelemalla saadaan vikapaikka määritettyä useimmiten parinkymmenen sentin tai vielä paremmalla tarkkuudella. Vianpaikannusmittauksilla, jotka vastaavat uuden muuntajan käyttöönottomittauksia, saadaan vikapaikka paikallistettua mahdollisesti vaiheen ja jänniteportaan tarkkuudella. Lämpökuvauksella havaittavat sisäiset lämpenemiset ja ulkoiset liityntäpisteiden viat saadaan paikannettua hyvin. 8.2 Katkaisijat Katkaisijoiden ominaisuudet ym. puhtaus vieraat esineet, eläimet muuntajan kannella, kiskostoissa, ym. mahdolliset havainnot valoilmiöistä, epätavallisista äänistä, ym. rekisteröidyt ylijännitteet, venttiilisuojien toiminnot hälytys- ja/tai tapahtumaraportit häiriöpiirtureiden ja rekistereiden raportit säätiedot, ym. olosuhteet muu tapahtumaan liittyvä informaatio. Katkaisijat ovat sähkönjakelu- ja siirtojärjestelmässä tärkeitä komponentteja ja niiden tarkistus- ja huoltotoimenpiteisiin on kiinnitettävä suurta huomiota. Katkaisijavalikoima on sangen laaja, yleisimmät katkaisijatyypit katkaisuväliaineen perusteella lajiteltuina ovat: öljykatkaisijat vähäöljykatkaisijat tyhjökatkaisijat paineilmakatkaisijat kaasukatkaisijat (SF 6 -kaasu) magneettipuhalluskatkaisijat. Täysin huoltovapaita katkaisijoita ei ole vielä kehitetty ja huoltoväleihin vaikuttaa valmistajan lisäksi: katkaisijan rakenne katkaistava teho ja virran laatu toimintamäärät ympäristöolosuhteet huoltotyön laatu. Eri katkaisijatyypeillä esiintyy seuraavia kulumistapoja: Mekaaninen kuluminen Kaikissa katkaisijatyypeissä on runsaasti liikkuvia osia, etenkin ohjainlaitteistossa, jossa yleisimpiä kuluvia osia ovat: hammaspyörät, laakeroinnit, säpit, jouset, pääkoskettimet, liuku- ja rullakoskettimet, apukoskettimet. Uusilla katkaisijoilla on esiintynyt mikrokytkimien toimintahäiriöitä (asennus). Vanhentuminen Katkaisijoissa on komponentteja, joissa voi esiintyä vanhentumisilmiöitä katkaisijan eliniän aikana. Näitä ovat esimerkiksi: vähäöljykatkaisijoissa öljy ohjaimissa hydrauliöljy voiteluaineet eristeet magneettikeloissa ja viritysmoottoreissa sekä erilaiset välieristeet erilaiset synteettiset vaimenninpalat. Väsyminen Aineen väsyminen on lähinnä seurausta lukuisista toiminnoista tai epänormaaleista rasituksista. Tyypillisiä rasitukselle alttiita komponentteja ovat: vetojousien päät lehtijouset erilaiset vivut ja tangot vaimentimet akselit. Sähköinen kuluminen Katkaisussa syttyvä valokaari kuluttaa tai heikentää katkaisupilarissa seuraavia osia: pääkoskettimet tai valokaarikoskettimet katkaisijaöljy SF 6 -kaasu sammutuselimet (katkaisukammiot) Katkaisijoiden kunnonvalvonnan menetelmät Perinteisesti on katkaisijoiden huoltotoimenpiteet tehty määrävälein huoltotarvetta tutkimatta. Nykyisin on kiinnitetty huomiota yhä enemmän laitteiden tarkistuksiin ja kunnonmittauksiin. 9 KUNNOSSAPITO koulu10 Tarkastukset Yleisin tarkastusmuoto on silmämääräinen tarkastus, joka tehdään samalla koko kojeistolle. Katkaisijoiden tarkastukseen kuuluu mm. seuraavien kohteiden tarkastus: puhtaus eristeiden eheys öljymäärä ja vuotojen havainnointi kaasun paine ja vuodot turvalaitteet, lukitukset indikoinnit toimintalaskurin lukemat (erityisesti vikavirtojen katkaisut) pintakäsittely kannatusrakenteet (ulkokytkinlaitokset). Tarkastuskierrosten yhteydessä on suositeltavaa tehdä toimintakokeita, jos mahdollista. Samoin varakatkaisijat on muistettava tarkistaa. Kunnonmittaukset Kunnonmittauksilla pyritään selvittämään katkaisijan kunto ja määrittelemään onko akuuttia huolto- tai korjaustarvetta vai voidaanko huoltotoimenpiteet siirtää toteutettavaksi myöhemmin. Jo muutamalla mittauskerralla huoltovälejä voidaan optimoida, yleensä huoltovälit pitenevät, mutta löytyy myös välittömiä toimenpiteitä vaativia kohteita. Mittausmenetelmiä ja -kohteita, joita käytetään ovat: lämpökuvaus ylimenovastuksen mittaus eristysvastusmittaus toiminta-aika ja nopeus viritysaika viritysmoottorin virtakäyrä ohjausmagneettien toimintajännite öljyn läpilyöntilujuus (isot katkaisijat) kaasun paine (SF 6 -kaasu) öljyn vuototarkastus (silmämääräinen) SF 6 -kaasu vuototarkastus vuotoilmaisimella kosketinpainemittaus (vaunukatkaisijan erotuskoskettimet) hohtopurkausmittaus eristimien tarkastus ultraäänimittauksella. Mittaustulokset merkitään mittauspöytäkirjaan ja niitä vertaillaan aikaisempiin ja säilytetään tulevia mittauksia varten. Osaa edellä luetelluista mittauksista tehdään myös varsinaisten huoltotöiden yhteydessä. 8.3 Sähkötilat ja kojeistot Sähkökeskuksen, kojeiston, sähkötilan ja sen laitteiden tarkastus tulee tehdä määräaikoina. Tarkastus kannattaa tehdä yhtenäisen käytännön mukaisesti ja tarkastaa koko sähkötila kaikkine laitteineen samalla kertaa. Tarkastuksen tehtävänä on varmistaa ja ylläpitää sähköturvallisuutta, työturvallisuutta, palosuojelua ja sähkölaitteiden käyttövarmuutta. Tarkastuksen tulokset on kirjattava lomakkeelle tai kunnossapidon tietojärjestelmään. Sähkötilan määräaikaistarkastukseen sisältyvät ainakin seuraavien asioiden ja laitteiden kunnon tarkastukset: sähkötilan yleinen tarkastus (likimain palotarkastus): yleinen siisteys, sammutin, ovet ja niiden lukot, kulkutiet, ilmastointi, sähkötilan lämpötila ja sen vaihtelualue, ylipaine, sähkökaapeleiden läpiviennit (seinät, lattiat, katot), varsinainen ja varavalaistus sähkökeskus ja sen varusteet: keskuksen arvokilpi, kotelointi, ovien kunto, sulakkeiden vaihtotarvikkeet, vaihtosulakkeet, sisäosien ja katon siisteys, kiskoston ja eristimien kunto, maadoituksien ja maadoituserottimen/maadoituspisteiden tarkastus, syöttö- ja mittauskentän tarkastus, ohjausjännitteen jakelun tarkastus muut yhteiset laitteet: paineilmalaitos, hälytyskeskus, tms. kojeistokohtaisesti on tarkistettava: eristimien puhtaus, kiskojen kunto, kaapelipäätteet, mittarit, ovet, luukut, lukot, kilvet, valot ja kennohuoltojen suoritusajankohdat. dokumentit: kaappi, hyllyt, pääkaavio, johdotus- ja piirikaaviot. Sähkökeskuksen moottori-, alakeskus ja muut lähdöt (lämmitys, valaistus, ym.) sekä käyttämättömien ja varalähtöjen tarkastus. Tarkastus voi perustua keskuslähtöluetteloon, johdotus- ja piirikaavioihin ja muuhun dokumentointiin. Tarkastuksen suorittaminen dokumentoidaan lomakkeisiin tai kunnossapidon tietojärjestelmään. Keskuksen lähdöt tarkastetaan yksitellen ja niistä tarkastetaan seuraavia asioita: sähkökeskuslähtöjen yleinen tarkastus (siisteys, kennojen väliseinät) keskuksen komponenttien ja dokumentoinnin yhteneväisyys keskuslähtöjen kilpien merkinnät, maadoituksien tarkastus kontaktorien kunnon arviointi lämpöreleiden asettelujen tarkastus sulakkeiden kunto (ehjät, korroosion vaikutukset) ja nimellisarvot, sulakepohjien ja kytkinvarokkeiden kunnon tarkastus väli/ohjausreleiden tarkastus (yksikkölähtö, kennokohtaiset, relekaappi) kaapeleiden merkinnät ja tuonti keskuslähtöön, liitokset, riviliittimet, sisäisen johdotuksen merkinnät ja maadoitukset (TE, PE). Tarkastuksen päämäärät ovat: keskuksen ja komponenttien kunto komponenttien mitoituksen tarkastus keskuksen jännite ja kuormitus dokumentoinnin paikkansapitävyys ja mahdolliset puutteet ja ristiriidat kunnossapidon tietojärjestelmän tai ennakkohuoltojärjestelmän tietojen tarkastus. Tarkastuksista osa tehdään keskuksen ollessa jännitteetön ja osa voidaan tehdä keskuksen normaalin käytön aikana. Tehtävien tarkastusten ajankohdat on suunniteltava etukäteen. Komponenttien tyyppien ja nimellisarvojen tarkastus voidaan yhdistää lämpökuvaukseen, koska tällöin on joka tapauksessa tarkistettava jokainen (kuormitettu) lähtö. Lämpökuvauksen yhteydessä on myös mahdollista mitata ja dokumentoida kaikkien lähtöjen kuormitus. Kuitenkin lämpökuvauksen tärkein tehtävä on löytää eri sähkölaitteiden viat. Lämpökuvaus tehdään vain kuormitetuille sähkölaitteille, joiden osuus esimerkiksi moottorilähdöistä voi jäädä alle kolmannekseen. Lämpökuvauksella havaituista vioista on esitetty esimerkki taulukoissa 6 ja 7, joissa on esitetty erään yrityksen lämpökuvaamalla havaitsemien vikojen määrä ja vikojen sijainnit pien- ja suurjännitelaitteilla. Sähkökaapeleiden asennusten osalta tulee huolehtia määrävälein: kaapelimerkinnät ja dokumentointi tarkastaminen kaapelihyllyjen päälle ja kaapelikanaviin kerääntyneet roskat ja pöly poistettava kaapeliläpivientien tiivistämisen tarkastus vanhat käytöstä pois kytketyt kaapelit poistettava johtojen kuormitusolosuhteet ja kuormitukset tarkastettava olosuhteiden muuttuessa tilapäisten ja siirrettävien asennusten määrä pidettävä mahdollisimman vähäisenä kojeistoliityntöjen lämpökuvaus mahdollisimman useasti. 8.4 Relesuojaus Sähkömekaanisten ja staattisten suojareleiden kunnossapito perustuu käyttöönottokoestukseen ja säännöllisesti suoritettaviin relekoestuksiin ja releiden toiminnan seurantaan. Viime vuosina vanhojen asennusten saneerauksissa ja uusissa asennuksissa on käytetty yleensä mikroprosessoripohjaisia releitä, joiden ominaisuuksiin kuuluvat seuraavat edut: toimintanopeus ja -tarkkuus itsediagnostiikka, joka kattaa lähes kaikki releen sisäiset toiminnot kaukokäytön kautta tapahtuva toimintakoestus ja asettelujen muuttaminen (ei yleinen teollisuudessa) normaalitilan ja vianaikaisten mittaussuureiden rekisteröinti releellä (ja siirto kaukokäyttöjärjestel- 10 KUNNOSSAPITO koulu11 Taulukko 6. Taulukko 7. Lämpökuvauksella havaitut pienjännitelaitteiden viat. Lämpökuvauksella havaitut suurjännitelaitteiden viat. mään ja/tai sähköasema-automaatiojärjestelmään) releen suorittama muiden laitteiden (esim. katkaisija, muuntaja) kunnonvalvonta. Mikroprosessoripohjaiset releet antavat runsaasti tietoa sähköverkon komponenttien normaalin tilanteen kuormituksista ja mm. katkaisijoiden ja muuntajien vikavirroista, jolloin niiden toimintakuntoa voidaan tulevaisuudessa arvioida tarkemmin. Koestuksista ei tulla kuitenkaan koskaan luopumaan vaikka itsediagnostiikan avulla niitä varmasti voidaan harventaa Koestusmenetelmät Suojareleitä varten on laadittava ennalta kunnossapito-ohjelmat. Suojareleiltä edellytetään asettelujen ja toiminnan tarkistusta sekä kunnon tarkistusta (enintään) kolmen vuoden välein. Käytännössä toiminta tarkistetaan relekoestuksella, jolla on erilaisia toteutustapoja reletyypistä, olosuhteista ja kojeistosta riippuen. Seuraavia koestustapoja käytetään: Suojauksen ensiökoestus: Mittamuuntajien ensiön tai ensiöreleen liittimien kautta syötetään koestusvirta ja -jännite. Järjestelmän toiminta on tarkastettava katkaisijan toimimiseen saakka. Suojauksen toisiokoestus: Mittamuuntajista irrotettuihin toisiopiireihin syötetään koestusvirta ja -jännite. Järjestelmän toiminta tarkastetaan katkaisijan toimimiseen saakka tai mitataan laukaisupiirin kunto, jos käyttötekniset haitat katkaisijan toiminnasta ovat merkittävät. Suojauksen valehäiriökoestus: Tehdään tarkoituksella ensiöpuolen vika esimerkiksi maasulku jännitteiseen johtoon ja todetaan suojauksen toiminta tai mittamuuntajien toisiopuolen johtimien kytkentämuutoksella aiheutetaan vika esim. epäsymmetria moottorisuojareleelle. Suojareleen koestus: Suojarele irrotetaan suojauspiiristä ja kytketään koestuslaitteistoon, jonka koestusvirroilla ja -jännitteillä mitataan releen toiminta-arvot ja -ajat. Suojauksen koestustavoista ensiökoestus on luotettavin. Se kattaa kaikki suojauspiirissä mukana olevat kojeet. Käytännössä ensiökoestus jää teknisistä ja turvallisuussyistä usein tekemättä. Tällöin jää mm. suojauspiirien kytkentävirheitä havaitsematta ja ne tulevat esille vikatapausten yhteydessä. Varsinaisten suojareleiden lisäksi suojarelejärjestelmään kuuluu lukuisia erilaisia kojeita, kuten mittamuuntajat, erottimet, katkaisijat, apuenergialähteet, hälytys- ja valvontajärjestelmät sekä mittaus-, laukaisu- ja tiedonsiirtoyhteydet. Relekoestuksen yhteydessä on hyvä koestaa myös hälytyskeskukset. Kunnonvalvonnassa on tunnettava kaikki relesuojaukseen kuuluvat kojeet sekä suojausfilosofia, jotta pystytään määrittelemään, toimiiko suojaus selektiivisesti oikein Käyttöönottokoestukset Käyttöönottokoestuksessa kokeillaan käytännön toimintoja ja eri laitteiden toimintaa, mitataan releiden ja säätimien suureita ja simuloidaan niin käyttökuin vikatilanteitakin. Käyttöönoton yhteydessä on relekoestuksen lisäksi tarkastettava ja koestettava mm. omakäyttökeskus ja -jakelu (teollisuudessa ei omakäyttömuuntajia) tasasähkökeskus ja -järjestelmä hälytyskeskus ja valvontajärjestelmä lukitusjärjestelmät sekvenssiohjaukset mittamuuntajat relesuojaus. Käyttöönottokoestus tule suorittaa mahdollisimman hyvin todellista tilannetta vastaavana ensiökoestuksena, jotta voidaan todeta kaikkien toisiinsa liittyvien suojauselimien todellinen toiminta tai toimimattomuus. Virtamuuntajiin on syötettävä ensiövirta koestuslaitteella, jolloin nähdään mm. seuraavat asiat: toisiopiirin eheys ja kytkennän oikeellisuus löysät liitokset muuntosuhteen oikeellisuus toision mittareiden ja mittamuuntimien toiminta releen toiminta katkaisijan toiminta hälytyksien ja lukituksien toiminta ohjausjärjestelmän toiminta. Releet koestetaan niiden asettelualueen alimmilla ja ylimmillä arvoilla huomioiden eri releiden koestusohjeet. Käyttöönottaja ei määrittele releiden asetteluarvoja vaan vastuu niistä on laitoksen käyttäjällä ja asetteluarvot olisi määriteltävä hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. Teollisuudessa kojeistojen lähtöjä uusitaan usein. Tällöin muilta osin käytössä olevan kojeiston uusitun lähdön käyttöönottokoestus ei ole useinkaan yhtä kattava, jolloin myöhemmin saattaa esiintyä suojauksen virhetoimintoja, vaikka suojareleessä ei ole vikaa Kunnonvalvonta Teollisuudessa suojareleille tehdään määrävälein relekoestukset ja uusituille lähdöille käyttöönottokoestukset. Useimmissa teollisuuslaitoksissa relekoestukset tehdään laitoksen ulkopuolisen palveluyrityksen toimesta. Samoin muutostöiden suunnittelu ja asennustyöt teetetään alan muilla yrityksillä. Täten töitä tekevien yritysten valinta sekä suunnittelu- ja asennustyön valvonta olisi tehtävä huolella. Käyttöönottokoestukset tulisi tehdä mahdollisimman laajoina vikojen havaitsemiseksi. Käyttöönoton jälkeen 11 KUNNOSSAPITO koulu12 relesuojaus niin kuin muutkin sähkölaitteet siirtyvät suunnitelmallisen kunnonvalvonnan kohteiksi. Suojauksen kunnonvalvontaan käytetään seuraavia keinoja: suojauksen määräaikaistarkastukset suojauksen toiminnan tarkkailu suojauksen vikojen korjaus, häiriöiden tapahtuma- ja syyselvitys, virhelaukaisujen syiden etsiminen käyttötapahtumien, reletoimintojen ja mittarilukemien kirjaaminen sekä merkinantojen kuittaaminen releasettelujen ja niiden selektiivisyyden johdonmukainen tarkastelu määräajoin koestusten suorittaminen mahdollisuuksien mukaan ensiö- tai toisiokoestuksina mittamuuntajien taakkojen mittaaminen (eritoten vanhat laitokset) suunnitelmallinen kunnossapitotoimintojen ajankohtien suunnittelu suojausfilosofian, releasettelujen ja käyttöohjeiden dokumentointi henkilökunnan koulutus suojauksen parantaminen ja varasuojien hankinta itsediagnostiikka nykyaikaisissa suojareleissä. Normaaliin kunnossapitotoimintaan kuuluvat kojeiston visuaaliset tarkastukset, jolloin tarkastetaan mm. seuraavat asiat: kojeistotilan lämpötila ja sen vaihtelualue poikkeavien äänien, hajujen, kosteuden ja veden esiintyminen releindikoinnit ja niiden kuittaukset mittareiden, merkkilamppujen kunto hälytysindikoinnit ja niiden kuittaukset turvallisuuslaitteiden kunto ja olemassaolo apusähköjärjestelmän toimintakunto releasettelukaavion päiväys, asettelujen tarkastus. Suojareleiden visuaalisessa tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin asioihin: merkkeihin mekaanisista vaurioista releen pistoyksiköissä, liittimissä tai kotelossa merkkeihin kerääntyvästä pölystä tai liasta kannen sisäpuolella, piirilevyillä tai kotelossa, pölyn poisto varovasti paineilmalla merkkeihin alkavasta hapettumisesta tai syöpymisestä liittimissä, kotelossa tai releen sisäosissa. Tarkastukset voivat perustua lomakepohjaisiin tarkastuslistoihin, joissa on määritelty eri toimenpiteet ja niiden ajankohdat. Kojeistokohtaisesti ylläpidetään kansioita, joissa on kirjaukset säännöllisten tarkastusten ja huoltojen huomioista ja toimenpiteistä sekä myös merkinnät laitevikojen aiheuttamista toimenpiteistä. Tarkastuksien ajankohta ja tarkastustoimenpiteet voivat olla myös kunnossapidon tietojärjestelmiin perustuvia. Teollisuuslaitoksissa tehdyt havainnot yhä yleisemmin kirjataan kunnossapidon tietojärjestelmään ja havaituista puutteista tehdään vikailmoitukset ja/ tai työmääräimet. Tietojärjestelmään kertyy historia laitteiden vioista ja tarvituista korjaus- ja huoltotoimenpiteistä ajankohtineen. Mikroprosessoripohjaisissa moderneissa suojareleissä on suojausohjelmien ym. lisäksi itsetestausohjelmisto, joka valvoo jatkuvasti suojareleen toimintaa. Itsetestauksen havaitessa pysyvän vian jossain toiminnossa ulostulojen toiminta estetään välittömästi ohjelmallisesti ja ulkoisella signaalilla. Vikatilanteessa tulostetaan näyttöön viasta kertova vikakoodi ja relemanuaalista löytyvät tarkemmat vianetsintäohjeet. Vikaantunut releyksikkö on helposti vaihdettavissa vastaavaan ja vikaantunut yksikkö lähetetään korjattavaksi. 8.5 Jakelumuuntajat ja muuntamot Jakelumuuntajien määräaikaistarkastukset tehdään prosessiteollisuudessa yleensä systemaattisesti kaksi kertaa vuodessa. Tarkastukset on hyvä tehdä kesä- ja talviaikana erikseen, jotta nähdään vuodenajan vaikutukset muuntamotilaan ja kuormitukseen. Tulokset kirjataan tarkastuslomakkeeseen tai suoraan kunnossapidon tietojärjestelmään. Määräaikaistarkastus sisältää ainakin seuraavat tarkastukset ja toimenpiteet: muuntajan öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot eristimien kunto, mahdolliset vauriot ja puhdistustarve ilmankuivaimen kunto kaapelipäätteet, erottimet, alajännitekiskosto muuntajahuoneen ovet ja lukko suojapuomit ja varoituskilvet muuntajahuoneen kunto, siisteys jäähdytyspuhaltimet, tuuletusaukot muuntajan alajännitteen arvo. Määräaikaishuollossa, joka tehdään 3-5 vuoden välein huolletaan mahdollinen käämikytkin ja tarkistetaan muuntajan suojalaitteet. Suojalaitteiden yhteydet katkaisijan ohjaukseen ja hälytyskeskukseen koestetaan myös. Puhdistustarvetta saattaa ilmetä likaisissa olosuhteissa jopa vuoden välein. Työt tehdään muuntajan ollessa jännitteetön ja määräaikaishuolto voi sisältää seuraavia toimenpiteitä: väliottokytkimen ohjain öljyn lämpötilasuojan asettelu (hälytys 85 C ja laukaisu 100 C) öljyn pinnankorkeuden ylä- ja alarajat kaasureleen hälytys ja laukaisu säiliön maalaus kilvet suojamaadoitus jakelumuuntajan öljyn läpilyöntilujuus sähkölaitteiden puhdistus. 8.6 Sähköverkon tila ja sähkön laatu Teollisuuslaitoksen sähköverkkoon tehdään muutoksia jatkuvasti, uusia prosesseja ja sähkökäyttöjä otetaan käyttöön ja syöttävä sähköverkko muuttuu. Tehoelektroniikan sovelluksia otetaan yhä laajemmin käyttöön. Teollisuuslaitoksen sähköverkon osalta tulisi aika ajoin suorittaa seuraavat laskelmat, mittaukset ja tarkistukset: sähkönjakeluverkon vikavirtalaskenta eri kytkentätilanteissa min ja max vikavirtojen selvittämiseksi. sähkönjakeluverkon komponenttien oikosulkukestoisuudet ja mitoitus (kaapelit, katkaisijat, erottimet, virtamuuntajat, kiskostot) sähköverkon kuormitusten ja häviöiden laskenta verkon eri kytkentämalleilla optimaalisen kytkentätilanteen löytämiseksi eri ajomalleilla sekä loistehon kompensointitarpeen ja kompensoinnin vaihtoehtoisten toteutustapojen arvioimiseksi sähköverkon kuormitusvirtojen, pätö- ja loistehojen, jännitteen ja virran yliaaltojen mittaus, tavoitteena loistehon kompensoinnin ja yliaaltojen suodatuksen tarpeellisuuden arviointi ja toteutus. sähköverkon jännitteen laadun ja mahdollisesti esiintyvien häiriöiden selvitys sähköjakeluverkon rakenteen ja maadoitusratkaisujen ja muutostarpeiden selvitys. 8.7 Sähkömoottorit Sähkömoottoreiden kunnossapito voi käyttökohteesta riippuen perustua: jatkuva kunnonvalvonta (esim. paperikonekäytöt) määrävälein tehtäviä kunnonvalvonnan mittauksia määräaikaishuolto korjaava kunnossapito. Mikä moottorin kunnossapitostrategia valitaan riippuu sähkömoottorin tärkeydestä prosessin ja tuotannon kannalta sekä moottorin tyypistä, nimellisjännitteestä ja tehosta. Normaalisti valvottavan koneen koko ja hinta ovat suoraan verrannollisia käytettävän suoja- 12 KUNNOSSAPITO koulu13 usjärjestelmän laajuuteen. Perustoiminnot ja periaatteet ovat samat sekä moottoreiden että generaattoreiden suojauksessa, mutta suojauksen kattavuutta lisätään käytön tehon ja jännitteen kasvaessa. Laajimmat suojausjärjestelmät ovat suuritehoisilla ja nopeasti pyörivillä turbogeneraattoreilla. Suojauksen tärkein tavoite on moottorin käämityksen liiallisen lämpenemisen estäminen. Käämitykset on jaettu suurimpien sallittujen lämpötilojen mukaisesti tiettyihin (A, B, F, H) luokkiin, joiden lämpötilojen ylittäminen pienentää käämityksen eli sähkömoottorin elinikää ylityksen suuruudesta riippuen. Sähkömoottoreiden vikojen syyt on esitetty kuvassa 10. Normaalisti toisiokojeisiin perustuvassa pyörivien sähkökoneiden suojauksessa voidaan suojaustoiminnot jakaa toimintatavoiltaan kolmeen ryhmään: koneen eristystason valvonta koneen käyttö syöttävä sähköverkko. Kuva 10. Oikosulkumoottoreiden vikojen syiden jakautuminen eri tekijöihin. Eristystason valvonta Sähkökoneen eristysten riittävä eristyskyky on edellytys sähkömoottorin toiminnalle. Eristyksien vikaantuessa on aina uhka vakavasta vauriosta, joten eristystasoa valvovien suojien toiminnan on oltava nopeita. Normaalisti eristystasoa valvotaan mittaamalla sähkökoneen jännitteitä ja virtoja, jolloin valvottavana ovat seuraavat suureet: Maasulku Eristyksen vanhetessa saattaa hetkellinen jänniterasitus ylittää eristyksen jännitekestoisuuden, jolloin seurauksena on läpilyönti. Tavallisesti läpilyönnistä seuraa maasulku, jolloin staattorin jännitteinen johdin joutuu johtavaan yhteyteen koneen runkoon. Sähköverkon maadoitus- ja käyttötavasta riippuen suojaus toteutetaan eri tavoin. TN-S verkossa maasulku aiheuttaa suojauksen (releen tai sulakkeen) toiminnan suuren vikavirran johdosta. Maastaerotetussa IT-verkossa vika havaitaan suojareleillä tai erikseen mittaamalla. Suurjännitemoottoreilla maasulkusuojaus toteutetaan nollavirtaa mittaavalla suojareleellä. Kierrossulku Kierrossululla tarkoitetaan käämin eri johdinkierrosten oikosulkeutumista. Normaalisti kierrossulku on harvinainen vika. Vikaantunut moottori vaurioituu vikakohdan lämpenemisen johdosta pian lisää. Suurjännitekoneilla kierrossulku voidaan valvoa käyttämällä ylivirran pikalaukaisua ja suurilla tahtikoneilla käytetään differentiaalireleitä kierrossulun havaitsemiseen. Eristysvastusmittaukset Käämityksen eristysvastus koostuu pinta- ja tilavuusvastuksesta. Sähkökoneille voidaan tehdä myös eristysvastusmittaukset koneiden valmistuksen, käyttöönoton, huollon ja korjausten yhteydessä. Eristysvastusmittaukset antavat käsityksen käämityksen likaisuuden ja kosteuden määrästä. Tasavirtamoottoreille on eristysvastusmittaus tehtävä rutiininomaisten hiiliharjojen ja puhdistushuoltojen yhteydessä. Suojaus sähköverkosta aiheutuvilta häiriöiltä Jännite-epäsymmetria, jännitteen ja taajuuden vaihtelu sekä yliaallot aiheuttavat sähkökoneelle lisärasituksia, joita vastaan sähkökoneet suojataan niiden koosta riippuen eri tavoin. Jännite-epäsymmetrialta suojaus on erityisesti käytössä suurjännitemoottoreilla, joilla suojaus on toteutettu moottorikohtaisilla suojareleillä. Suojauksen toiminta on sitä nopeampi mitä suurempi on epäsymmetria. Sähkömoottoreita voidaan käyttää pienellä yli- tai alijännitteellä. Ylijännite aiheuttaa moottorissa koneen lämpenemistä ja alijännitteellä moottorin antama momentti pienenee, jolloin vaarana on koneen ylikuormitus ja lämpeneminen. Pienjännitteellä suojaukseen voidaan käyttää erillisiä jännitettä, virtaa ja pyörimisnopeutta mittaavia releitä. Suurjännitemoottoreita syöttävä verkko varustetaan yli- ja alijännitereleillä. Releet kytkevät moottorit pois verkosta, jos jännite kasvaa liian suureksi, pienenee liikaa tai sähkön syöttö katkeaa. Lyhytaikaisia ylijännitteitä vastaan voidaan suojautua, joko varistoreilla tai maadoittamalla maastaerotettu verkko suuriresistanssisen vastuksen kautta. Käytön valvonta Käyttöä valvovien toimintojen tarkoituksena on estää koneen käyttöolosuhteista tai käyttötavasta aiheutuvien vaurioiden syntyminen. Koneelle käytöstä aiheutuvat rasitukset nostavat normaalisti koneen lämpötilaa ja nopeuttavat eristyksen vanhenemista. Koneen lämpötilaa nostavia tilanteita ovat käynnistykset, käyttö ylikuormalla ja epäsymmetrisellä jännitteellä sekä ympäristön lämpötilan noususta tai jäähdytyslaitteen viasta aiheutuva koneen jäähdytyksen huononeminen. Käyttöä valvovat toiminnot käsitetään joskus sähkölaitteiden vioiksi, vaikka ne itse asiassa suojaavat sähkömoottoria ja työkonetta vaurioitumiselta. Luotettava ja tarkka suojaus sallii koneiden käyttämisen mahdollisimman tehokkaasti. Moottoreiden suurta ylimitoitusta ei tarvita, jos voidaan luottaa suojauksen sallivan koneen tehokkaan käytön nimelliskuormalla ja estävän ylikuormituksen. Nykyisin ylimitoitus on sangen yleistä, koska siten on helppo varmistaa laitteiston moitteeton toiminta. Täsmällisempi mitoitus sallisi halvempien käyttöjen hankinnan ja paremman hyötysuhteen. 13 KUNNOSSAPITO koulu14 Sähkökoneen terminen suojaus Kaikki sähkökoneen käyttöä valvovat suojaustoiminnot pyrkivät suojaamaan konetta liialta termiseltä rasitukselta, koska kaikki virhetilanteet aiheuttavat koneen vaarallista lämpenemistä. Seuraavassa on esitelty normaalisti sähkökoneissa käytettyjä suojaustoimintoja: Käynnistyksen valvonta Sähkökoneiden käynnistysvirta on normaalisti kertaa nimellisvirta. Suojareleistyksellä tai suojalaitteilla valvotaan moottorin käynnistysaikaa, jolloin pitkittynyt käynnistys laukaisee moottorin pois verkosta. Suojaukseen voi liittyä myös jumitilanteen valvonta ja erityisesti jos työkoneen pyöriminen voidaan lukita ja lukituksesta saadaan tieto, voidaan estää käynnistysyritys. Peräkkäiset käynnistykset Sähkömoottorin staattorin ja roottorin lämpeneminen ja jäähtyminen ovat aikavakioiltaan erilaisia. Kylmällä ja käyntilämpimällä moottorilla peräkkäisten käynnistysten lukumäärä rajoittuu joko staattorin tai roottorin lämpenemän johdosta. Teollisuuslaitoksissa pienjännitteinen moottori saa usein tarpeetonta termistä rasitusta vikakorjausten yhteydessä toistuvilla käynnistyksillä, jolloin muun vian selvittelystä aiheutuu moottorin palaminen. Ylikuorma Pieni ylikuorma ei ole koneelle vaarallista muutoin kuin sen eliniän kannalta. Jaksottaisessa käytössä alikuormalla käyttö kompensoi ajoittaisen lievän ylikuorman aiheuttamaa eliniän pienentymistä. Ylikuorma saattaa olla myös merkki prosessissa olevasta viasta. Suojaus on mahdollista järjestää kaksiportaiseksi, jolloin ensimmäinen porras hälyttää pienestä ylikuormasta ja toinen porras laukaisee suuresta ylikuormasta, esimerkiksi koneen jumiutuessa. Muita kunnonvalvonnan menetelmiä Värähtelymittaukset Koneen mekaaninen värähtely on seurausta koneeseen vaikuttavista voimista. Tämän takia mekaanisten värähtelyjen mittaamisella on mahdollista selvittää monia koneeseen vaikuttavia tekijöitä. Pyörivän sähkökoneen mekaanisten värähtelyjen mittaaminen ja tulosten tulkinta on vastaavaa kuin muillakin pyörivillä koneilla, joita sähkömoottorit pyörittävät joko suoraan tai vaihteiston välityksellä. Yleensä sähkömoottoreiden värähtelymittaukset kuuluvat konekunnossapidon piiriin. Käytössä on siirtymä-, nopeus-, kiihtyvyysantureita. Anturit voivat olla sijoitettu paikalleen kiinteästi tai mittauspisteet on kannettavan mittalaitteen yhteydessä merkitty selvästi. Mittauksissa saadaan tuloksina mittauslaitteesta riippuen värähtelyjen kokonaistaso, spektri, ratakäyrä, tms. Vikoja joita havaitaan ovat: mekaaninen epätasapaino, linjausviat, laakeriviat ja erilaisia sähköisiä vikoja. Virranmittaus Sähkömoottorin kuntoa voidaan arvioida mittaamalla moottorin kuormitusvirran spektriä. Moottorin kuormitusvirran spektrin sivunauhat kertovat roottorivaurioista ja niiden vakavuudesta. Lämpötilan mittaus Käämien lämpötilaa voidaan mitata asentamalla jo valmistusvaiheessa moottorin käämeihin lämpötila-anturit, joina yleisesti käytetään termistoreja ja Pt-100 vastuksia. Lämpötilan mittaus kertoo todellisen lämpötilan sähkökoneessa, suojareleillä mallinnetaan lämpötila kuormitusvirran perusteella. Lämpötilan mittaus kertoo lämpötilan anturin sijoituspaikassa, ei välttämättä kaikkein kuumimman kohdan lämpötilaa. Lämpötilan mittausta käytetään käämien, laakereiden ja jäähdytyksen lämpötilan seurantaan, jolloin mittausjärjestelmästä saadaan hälytykset ja laukaisuohjaukset. Lämpötilan mittaus voidaan liittää myös suojareleeseen, jolloin suojareleen toimintoja ohjaa sen lämpenemämalli ja takaisin kytkentänä mitattu lämpötila. Paineen mittaaminen Paineen mittausta käytetään jäähdytysjärjestelmän suodattimen kunnon tarkkailuun, nestejäähdytyksen yhteydessä jäähdyttimen kunnon tarkkailuun ja laakerin öljynpaineen seurantaan kiertovoitelun yhteydessä. Osittaispurkausten mittaus Usein sähkökoneiden sähköisten vikojen havaitsemiseen voidaan käyttää eristeiden sähköisten osittaispurkausten mittausta, koska ennen eristeen lopullista läpilyöntiä osittaispurkausten lukumäärä kasvaa huomattavasti. Osittaispurkauksia voidaan mitata radioteitse erilaisilla antureilla tai kapasitanssien välityksellä sähköverkosta. Molemmilla menetelmillä mittaustulokset vaativat analysointia, mutta on odotettavissa osittaispurkaukseen perustuvien mittalaitteiden kehittyminen ja käytön yleistyminen. 8.8 Valaistushuolto Tehdaslaitoksen eri tiloissa valaistusvoimakkuus pienenee jatkuvasti, ellei valaistusasennuksille tehdä mitään. Säännöllisellä suunnitellulla valaistushuollolla on mahdollista pitää tilojen valaistusvoimakkuus ja valaistusasennusten kunto mahdollisimman hyvin uutta vastaavana. Valaistusvoimakkuutta pienentäviä tekijöitä ovat: lamppujen valovirran pieneneminen niiden ikääntyessä lamppujen loppuunpalaminen valaisimien likaantuminen lamppujen likaantuminen valaisimien materiaalien vanheneminen ilkivalta huonepintojen likaantuminen ikkunoiden likaantuminen ympäristön lämpötila verkkojännitteen poikkeaminen nimellisestä. Valaistushuolto tulee tehdä koko teollisuuslaitoksessa suunnitelmallisesti. Eri tilojen osalta on selvitettävä niissä olevien valaisimien, lamppujen ja niiden liityntälaitteiden tyypit sekä tilojen olosuhteet ja valaistuksen laatuvaatimukset. Vain ennakkohuoltoperiaatteella tapahtuvalla huoltotyöllä saavutetaan teknisesti ja taloudellisesti edullisin tulos. Valaistuksen huoltosuunnitelma tulee tehdä tilakohtaisesti ja siinä on lueteltava huoltotoimet, niiden suoritusajankohta ja suoritustapa, kuka tekee huoltotyöt, mitä tarvikkeita ja apuvälineitä tarvitaan. Yksityiskohtaisessa huoltosuunnitelmassa tulee ilmetä: valaistusasennusten valaistusvoimakkuuden ja laadun vaatimukset sekä valaistuksen käyttö kyseisessä tilassa valaistusvoimakkuuden ja asennusten kunnonseuranta lamppujen ja tarvittaessa sytyttimien ohjeellinen vaihtoväli ja vaihtotapa valaisimien ohjeelliset puhdistusjaksot rikkoutuneiden valaisinosien vaihto ja korvaava valaisin syöpyneiden tai muuten vanhentuneiden valaisinosien vaihto vaihtolamppujen ja varaosien tekniset tiedot ja hankinta puhdistusaineiden ja -välineiden tekniset tiedot ja hankinta työnjohdon ja työntekijöiden tai ostopalveluiden varaus huollossa tarvittavien apuvälineiden, kuten nosturien varaukset. Tarkoituksenmukaisinta ja taloudellisinta on suorittaa lamppujen vaihto ryhmävaihtona. Oikea ajankohta riippuu valaisin- ja lampputyypistä sekä tilan käyttötarkoituksesta. Ryhmävaihtoon kannattaa liittää myös valaisimien puhdistus ja muut huoltotyöt. Valaistushuoltojen yhteydessä tulisi mitata valaistusvoimakkuus tilassa ennen ja jälkeen valaistushuollon ennalta sovitulla menettelyllä (mittari, paikka, korkeus, ym.). Tällöin olisi syytä tarkastaa myös tilojen nykyinen käyttötarkoitus, sillä valaistusvoimakkuuden, valon laadun ja valaistuksen ohjauk- 14 KUNNOSSAPITO koulu15 sen tarpeet ovat saattaneet muuttua. Ryhmävaihtojen välillä saattaa olla tarpeen vaihtaa yksittäisiä palaneita lamppuja liiallisen valaistusvoimakkuuden laskun tai pimeiden paikkojen johdosta. Vaihtolamppuina kannattaa tällöin käyttää hyväkuntoisia ryhmävaihdosta vapautuneita lamppuja. Vanhojen valaistusasennusten osalta valaistus osoittautuu varsin usein määrältään, laadultaan ja kunnoltaan riittämättömäksi. Valaistuksen kehno taso voi haitata työtehtävien luotettavaa suorittamista ja se ei täytä nykypäivän työturvallisuus- ja viihtyisyysnäkökohtia. Valaistusasennusten uusinnassa voi käyttökelpoinen ratkaisu olla vanhan asennuksen täydentäminen uusilla valaisimilla, valaisimien vaihto tai kokonaan uusi asennus. Suunnitellussa valaistuksen kunnossapidossa tiedetään eri tilojen valaistusasennusten elinkaari. Valaistusasennusten kunnonvalvonta perustuu visuaalisiin tarkastuksiin, rikkoutuneiden, sammuneiden ja välkkyvien valaisimien havaitsemiseen. Mittaavan kunnonvalvonnan menetelmänä voidaan käyttää valaistusvoimakkuuden (lx) säännöllistä mittausta. 9. Näkymiä Sähkökunnossapidon tehtäväkenttä on laaja ja kokonaisuuden hallitseminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja monipuolista osaamista. Kunnossapidon työtehtävät muuttuvat yhä vaativammiksi ja yhä enemmän erityisosaamista vaativiksi sekä laitekannan uusiutuessa on hallittava uudet ja edelleen vielä kymmeniä vuosia käytössä olevat sähkölaitteet ja -järjestelmät. Kunnossapitoalan henkilöstö hallitsee nykyisellään sekä vanhat että uudet laitteet, mutta ongelmaksi saattaa tulla alan selkeä ukkoutuminen. Teknisen alan oppilaitokset ovat selvästi havainneet kunnossapitoalan koulutuksen tärkeyden ja lisänneet koulutusta. Kunnossapitoalan koulutuksessa on huomattava alan laajuus ja toisaalta alan periaatteiden yhteneväisyys. Osaamisalueet vaihtelevat eri laitteiden eri menetelmillä tehtävästä ennakkohuollosta ja kunnonvalvonnasta tuotantolaitoksen prosessin käynnissäpitoon ja tehokkaaseen vikadiagnostiikkaan. Kunnossapitoalan koulutuksessa on painottunut konekunnossapito, mutta sähkölaitteistojen ja -järjestelmien jatkuva kehittyminen korostaa sähkö/automaatiokunnossapidon merkitystä tuotantolaitosten tehokkuusvaatimusten kasvaessa. Sähkökunnossapidon työtehtäviä ostetaan yhä suuremmissa määrin alan palveluyrityksiltä. Ostettavat palvelut voivat kattaa koko kunnossapidon tehtäväkentän tai erilaista alan erikoisosaamista. On tärkeää varmistaa tehtaan laitteiden kunnossapitotiedon säilyminen jatkuvasti tuotantolaitoksen hallussa. Tällöin kunnossapitotöitä voidaan jatkossa kilpailuttaa todellisen laitteiden huolto- ja kuntotietouden perusteella. Sähkö- ja automaatiolaitteiden toiminnot ja ominaisuudet tulevat yhä enemmän huomioimaan huollon, kunnonvalvonnan ja vikojen etsinnän. Laitteiden oma älykkyys kasvaa ja tiedonsiirtomenetelmät kehittyvät sekä prosessin ohjauksessa että kunnossapidon alalla. Sähkölaitteiden- ja järjestelmien sisäinen diagnostiikka kehittyy, jolloin mielellään puhutaan tuotantolaitteiston tai mekatronisen laitteen kunnonvalvonnan ja vikadiagnostiikan kehittämisestä. Tuotantolaitteen vikadiagnostiikka sisältää laitteen mekaanisten ja sähköisten järjestelmien toimintojen ja kunnonvalvonnan joko sen ohjausjärjestelmän ja anturoinnin avulla tai erillisten laitteeseen liitettävien diagnostiikan apuvälineiden avulla. Sähkölaitteiden kunnonvalvonnan mittaavat menetelmät, kuten lämpökuvaus, värähtelyjen mittaus, öljy/kaasuanalyysi, osittaispurkausmittaukset ja sähkön laadun mittaus kehittyvät jatkuvasti. Kehitystä tapahtuu mittausantureiden, laitteiden, mittausjärjestelmien, tulosten analysoinnin ja diagnostiikkaohjelmistojen alueella. Tietotekniikan ja elektroniikan voimakas kehittyminen ja uudet sovellukset parantavat ja tuovat esille uusia kunnonvalvonnan menetelmiä ja tuloksia jo lähitulevaisuudessa. Kunnossapidon tietojärjestelmien käyttäjäliityntä kehittyy edelleen, yhteydet muihin tietojärjestelmiin ja kentän laitteisiin paranevat, tiedon tallennus ja informaation analysointimahdollisuudet paranevat. Laitteiston historia, sähköiset dokumentit, vianhakuohjeet esim. multimediasovelluksena löytyvät tietojärjestelmästä tai sen avulla ja ne on käytettävissä kentällä laitteen luona ennakkohuoltoa tehtäessä tai toimintahäiriötä selvitettäessä. Tulevaisuudessa voidaan ehkä esim. katkaisijakennon toimintaongelmia tutkittaessa ottaa kannettavalta mikrotietokoneelta yhteys valmistajan tietämysjärjestelmään, joka analysoi katkaisijakennon vikatietoja. Analysointi voi perustua kennon toimintaa seuraavan modulin ja/tai vianetsijän antamiin tietoihin. Tiedot voivat olla tila- ja toiminta-arvoja tai esimerkiksi videokuvaa. Tietojärjestelmien kehittymiseen vaikuttavat keskeisesti kunnossapidon toimintamallien muutostarpeet sekä ohjelmistotyökalujen ja tietokoneiden erittäin nopea kehittyminen. Lähdeluettelo Lähdeluettelo 1. Kunnossapitotekniikan perusteet, Heikki Aalto, Kunnossapitoyhdistys s. 2. Koneautomaation kunnossapito, Risto Heinonkoski, Helsinki s. 3. Ennakoiva kunnossapito konepajassa, Ahti Rossi, MET, Tekninen tiedotus 5/ s. 4. Kunnossapidon johtaminen, talous ja kehittäminen, Veli Siekkinen, lisensiaattiseminaari, s. 5. Kunnossapito. Käsitteet ja määritelmät, PSK6201 Standardi, s. 6. Kapitaleffektiva underhållsstrategier, Ahlman Hans, STF Ingenjörsutbildning, s. 7. Käyttövarmuuskäsikirja, Antti Lyytikäinen, VTT Tiedote 678, Espoo 1987, 147 s. 8. Handbook of Condition Monitoring, Rao B.K.N.1996, 603 s. 9. Käyttövarmuuden tekniikat, Holmberg Kenneth, Ronkainen Helena (toim.), VTT Tiedote 1557, 96 s. 10. Kunnossapidon käsitteet ja terminologia, Jalo Pirhonen. Kunnossapito 5(1990), 12 s. 11. Käyttöhäiriötietojen järjestelmällinen jatkoanalyysi, Kari Laakso. Kunnossapito 7(1994), 3 s. 12. Käyttövarmuuden tekniikat, Kenneth Holmberg, Helena Ronkainen. Espoo 1994, VTT s. 13. Käyhän! Käyttöhäiriöiden analyysimenetelmä prosessilaitoksen ja sen käytön jatkuvaan kehittämiseen. Espoo1990, VTT s. 14. Kunnossapidon kehitystrendit maailmalla, Kurt Rönnqvist. Tehdaspalvelu 95 kongressi, Lahti, Kunnossapitoyhdistys, 1995, 12 s. 15. Kunnossapitoliiketoiminnan kehitysnäkymiä, Jarmo Heinonen. Energiapäivät 96 kongressi, Tampere, Kunnossapitoyhdistys, 1996, 11 s. 15 KUNNOSSAPITO koulu16 16. Kunnossapidon kehittymisen seuranta ja tulosten havainnollinen esittäminen, Jorma Järviö. Kunnossapitopäivät 95, Kunnossapitoyhdistys ry. 1995, 12 s. 17. Teollisuuden kunnossapidon organisointi-näköaloja tietojärjestelmien kehittyessä, Seppo Väyrynen, Jouko Leinonen, Salla Paldanius. Kunnossapito 5(1994), 7 s. 18. Kunnossapidon tietojärjestelmät, Jaakko Etto. Sähkölaitosalan uudet tekniikat III, raportti 8-96, Tampereen teknillinen korkeakoulu. Tampere 1996, 29 s. 19. Kunnonvalvonnan värähtelymittaukset, Petri Nohynek, Veli-Erkki Lumme. Kunnossapitoyhdistys 1996, 159 s. 20. TEKUS-järjestelmä, Oy Metsä- Botnia Ab, Kemin tehtaat. Käyttöohje ja toimintaesimerkit, Kunnossapitokustannusten seuranta- ja laskentajärjestelmä osana kunnossapidon ohjausjärjestelmää, Harri Pehkonen. Diplomityö, Oulu 1994, 147 s. 22. Kunnossapidon tietojärjestelmän käyttöönotto, Kari Vekara, Juha Lamberg, Pekka Nissi, Juha Vainikka, Kunnossapito 1(1993), 11 s. 23. Kunnossapidon hallinnan ATKohjelmistot Suomen markkinoilla 1996, Kari Vekara. Kunnossapitoyhdistys, Tampere 1996, 61 s. 24. Sähköasennuksien ja laitteiden korjaus, Ammattikasvatushallitus. Helsinki. 221 s. 25. Valaistuksen laskenta, mittaukset ja huolto, Ahponen, Kasurinen, Timonen. Sähköinfo, s. 26. Relesuojaustekniikka, Jorma Mörsky, Hämeenlinna s. 27. Prosessilaitoksen sähkönjakelun toteutus tämän päivän tekniikalla, Kari Bovellan, Kunnossapitolehti s. 28. Teollisuuslaitoksen sähköverkon uusiminen, Kalevi Pitkänen, Kunnossapitolehti 1/ s. 29. Prosessiteollisuuden sähkönjakeluverkoston perusvalinnat, Kalevi Pitkänen, INSKO s. 30. Toisiojakelujärjestelmän muoto, Paavo Sääski, INSKO s. 31. Teollisuuden sähköverkkojen relesuojauksesta, Jaakko Etto, Sähköverkkojen relesuojaus osa I, LTKK EN C-84, Lappeenranta 1995, 25 s. 32. Moottorikeskusten vakiokytkennät enintään 1000 V nimellisjännitteelle, SFS käsikirja 16, Suomen standardoimisliitto SFS, s. 33. ST teollisuussähköistyskansio, s. 34. Suurjännitetekniikka, Aro M., Elovaara J., Karttunen M., Nousiainen K., Palva V., Espoo s. 35. Sähkökoneiden eristykset, Paloniemi Paavo, Keskinen Eero, Otaniemi s. 36. CIGRE Working Group 33/15.08: Dielectric diagnosis of electrical equipment for AC applications and its effects on insulation coordination. State of the art Report. CIGRE Session 1990, Paris,34 s. 37. Teollisuuden sähköverkkojen kunnonvalvonta ja huolto, Timo Honkanen, Sähkökunnossapitopäivät`95, Lahti. 18 s. 38. Kytkinlaitoksen modernisointi, Juha Lehtonen, Sähkökunnossapitopäivät`95, Lahti. 9 s. 39. Sähkö- ja automaatiojärjestelmien ennakkohuollot ja kunnonvalvonta, Kari Heinonen, Erkki Tuohiniemi, Tehdaspalvelu kongressi 1997, Lahti 15 s. 40. Sähkökäyttö, Matti Mård. Otaniemi 1995/10, 275 s. 41. Sähkökäyttöjen kunnonvalvonnan tarve ja toteuttamismahdollisuudet, Antti Vinko. Diplomityö, Otaniemi 1987, 96 s. 42. Tasavirtamoottorikäyttöjen ehkäisevä kunnossapito, Vesa Karri. Diplomityö Tampere, 1986, 58 s. 43. Pyörivän sähkökoneen käytönaikaisen kunnonvalvonnan ja suojauksen toteuttamismahdollisuudet, Haikonen Juha. Diplomityö Otaniemi1992, 89 s. 44. Oikosulkumoottorin vikadiagnoosi, Helakorpi T. Diplomityö Otaniemi 1993,62 s. 45. Analysis of failure and maintenance experiences of large electrical motors, Seppo Hänninen, Licenciate Thesis, Otaniemi 1991, 73 s. 46. Condition Monitoring of Electrical Machines, Tavner Peter J., Pehman James, 1987, 286 s. 47. Sähköaseman kunnonvalvonta, Kari Heinonen, INSKO s. 48. Oikosulkusuojaus, Tapio Hakala, INSKO s. 49. Oikosulkuvaikutusten huomioonottokytkinlaite-, kojeisto- ja kiskostovalinnoissa, Esko T. Haaparanta, INSKO s. 50. Maasulkusuojaus, Tapio Hakala, INSKO s. 51. Oiko- ja maasulut teollisuusverkossa, Jaakko Lehtonen, INSKO s. 52. Suojeluohjekansio, suojeluohjeet, Teollisuusvakuutus. Helsinki. 53. Sähkön siirtoverkon tehokas kunnossapito, Jari Helander. Energiapäivät 96 kongressi, Tampere, Kunnossapitoyhdistys, 1996, 23 s. 54. Katkaisijat, Leif Ågren, INSKO s. 55. Sähköasemien elinjaksokustannukset ja kunnonhallinta, Timo Kiiveri. Sähkö-Tele (1996)2, 3 s. 56. Teollisuusverkon jännitevalintojen ja rakenteen teknistaloudellinen merkitys suuren puunjalostusyrityksen mittakaavassa, Lehtonen Jaakko. Lisensiaattityö. Lappeenranta. 1997, 94 s. 57. Teollisuussähköjärjestelmien käytöntukitoimintojen määritys, Lindh Tuomo. Diplomityö. Lappeenranta s. 58. Teollisuuden sähköverkkojen suunnittelun perusteet, Koskinen Timo. Diplomityö. Tampere s. 59. Teollisuuslaitoksen sähköverkon toiminta ja siihen kohdistuvat vaatimukset, Joensivu Leena. Diplomityö. Tampere s. 16 KUNNOSSAPITO koulu Näytä lisää
Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon Lisätiedot 13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT
13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT 13.1. Ulkokytkinlaitokset Sähkönjakelujärjestelmät Verkostorakenteet Verkostojen rakentamisessa käytetään kolmea perustyyppiä: säteittäinen, rengas- tai silmukoitu Lisätiedot Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011
Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio Lisätiedot I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa
Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7 Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Sopimusriskien hallinta: ei vain juristien asia! Sisältö Pääkirjoitus Tallinnan Lisätiedot Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta
Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat Lisätiedot TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa
TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien Lisätiedot 14. VOIMALAITOKSET. 14.1. Vesivoimalaitokset. 14.1.1. Vesivoimageneraattorit. 14.1.2. Pääkaavio
14. VOIMALAITOKSET Luku 14: Voimalaitokset Voimantuotanto on monipuolinen tekniikan laji, joten sen ratkaisujen ja laitteistojen osalta viittaamme esitteisiimme. Liitämme tähän vain jäljempänä olevat kuvaukset. Lisätiedot TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas
TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö Lisätiedot PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO
KLTK 1 2007 Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 Suomessa tapahtuneiden vakavien kattilaräjähdysten seurauksena perustettiin vuonna 1963 Kattilalaitosten Räjähdyksiä Tutkiva Komitea (KRTK). Lisätiedot Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet
Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen Lisätiedot Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia
Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden Lisätiedot Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05
5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen Lisätiedot OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE
OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n Lisätiedot Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94) Lisätiedot 11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT
11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT Heikki Tuusa Suomessa kulutetaan vuosittain noin 70 TWh sähköenergiaa. Teollisuuden käyttämä osuus tästä on yli puolet, josta taas yli 70% muunnetaan erilaisilla sähkömoottorikäytöillä Lisätiedot Opetushallituksen asetti 18.1.2011 voimalaitoksen ammattitutkinnon perusteita uudistamaan seuraavan
TAUSTAMUISTIO 17.2.2012 Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteet ovat vuodelta 2001. Perusteet eivät kaikilta osin enää vastaa Lisätiedot KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3 Lisätiedot Merkitys ja tavoitteet
Sähkönjakelutekniikka Sähkönjakeluverkkojen käyttö Merkitys ja tavoitteet Asiakkaat: Alhaiset hinnat noin 50 % sähköenergian verottomasta loppuhinnasta tulee jakeluprosessista Hyvä käyttövarmuus ja jännitteen Lisätiedot sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI
sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä Lisätiedot QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90
Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60 Lisätiedot FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4
FORUM SKF:n asiakaslehti No 30 Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2 Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 Hyviä uutisia elintarviketeollisuudelle Lisätiedot Asennus-, käyttö- ja huolto-opas
Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen Lisätiedot Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas
Valaistus Suunnittelu Rakentaminen Energiatehokkuus Jokakodin valaistusopas 12/2010 Sisältö Sisältö...1 1 Johdanto...3 2 Valaistussuunnittelun perusteita...4 2.1 Luonnonvalo osana kodin valaistusta...4 Lisätiedot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki Lisätiedot Käyttö- ja huoltoohjekirja
Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on Lisätiedot Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset
Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com Lisätiedot Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?