Source: http://docplayer.fi/1567537-Urakkalaskentaa-varten-ark-101-01-korjaus-ja-laajennus-tyopiirustus-kasavuoren-koulukeskus-kasavuorentie-1-02700-kauniainen.html
Timestamp: 2017-07-27 07:33:20+00:00
Document Index: 24313047

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ']

URAKKALASKENTAA VARTEN ARK Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie KAUNIAINEN - PDF
URAKKALASKENTAA VARTEN ARK Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie KAUNIAINEN
Download "URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN"
Aarno Markus Leppänen
1 - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen nimi ja osoite KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie KAUNIAINEN Piirustuksen sisältö Rakennus- ja maalausselostus Mittakaavat Suunnittelutoimisto Arkkitehdit Korolainen & Heino Oy Rakennusmestarintie 8 a HELSINKI p / Allekirjoitus Suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero ARK Muutos Päiväys, suunnittelija, nimenselvennys ja koulutus Juha Heino Arkkitehti SAFA Yhteyshenkilö Juha Heino Tiedosto doc 12 Sisällysluettelo 0 YLEISTIEDOT RAKENNUSKOHDE LAAJUUSTIEDOT RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT Yleistä Rakennustöissä noudatettavat asiakirjat, lait ja säädökset Mallit ALUEOSAT Raivaustehtävät Kaivannot Alueen kanaalit Täyttöosat Kuivatusrakenteet PÄÄLLYSTEET Liikennealueiden päällysteet Kasvillisuus TALO-OSAT PERUSTUKSET Anturat Perusmuurit ALAPOHJAT RAKENNUSRUNKO Väestönsuoja Kantavat väliseinät Pilarit Palkit Välipohjat Yläpohjat Runkoportaat JULKISIVU Ulkoseinät Tiilimuuraus Rappaus Julkisivun levytykset Nykyisen koulurakennuksen ulkoseinien purku Vesipellitykset Säleiköt Nykyisen koulun ikkunanauhojen iv-asennusten purku ja levytys Ikkunat Alumiinijärjestelmäikkunat: ulkolasiseinät (ULS) Nykyisen koulun ikkunoiden korvausilmaventtiilit Ulko-ovet Metallirakenteiset lasiulko-ovet Metallirakenteiset umpiovet sisällä ja ulkona Ulko-ovien tiivistys Lukitus, koskee myös sisäovia ks kohta ULKOTASOT Ulkoporras ja liittyvä katos VESIKATOT Vesikatto Nykyisen koulun vesikatto varusteineen Laajennuksen vesikatto Räystäät Vesikattovarusteet TILAN JAKO-OSAT Väliseinät Nykyisen koulun pilarien verhoilut ja 15 Sisäovet ja sisäikkunat3 1314 Kaiteet Taitto-seinä tilassa 233 A/B Hormit, kanavat, tulisijat, palokatkot Elastiset saumaukset TILAPINNAT Lattiapinnat Sisäkattorakenteet; alakatot Kattopinnat Seinien pintarakenteet Sisäseinien laatoitus Sisäseiniin kiinnitettävät ilmoitustaulut / vaimennuslevyt (AL) Sisäseinäverhoukset Seinäpinnat Sisäseinien maalaus ja tasoitus KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET Vakiotyyppiset kalusteet Seinäkiinnitteiset teräshyllyt VH varastotiloissa Säilytyskalusteet VO opetustiloissa Siirrettävät säilytyskalusteet VI uusissa luokkatiloissa Teräsrakenteiset pukukaapit VL sos.tiloissa Vakiotyyppiset sohvakalusteet VS kalusteryhmässä E Erikoispiirretyt kiintokalusteet Mallikalusteet Tarvikkeet ja raaka-aineet Kalusteiden pintakäsittelyt Kalusteiden rakenne ja osat Ikkunalaudat ja patterikotelo Varusteet Varustetyypit Käsikäyttöiset sälekaihtimet Laitteet Opasteet Sammutuskalusto Moottorikäyttöiset rullapimennysverhot SIIRTOLAITTEET4 0 YLEISTIEDOT 01 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteen nimi Kasavuoren koulukeskus Osoite Kasavuorentie Kauniainen Rakennuspaikkaa koskevat tiedot Tontilla sijaitsee vanha koulurakennus. Nykyiseen rakennukseen tehdään käytävien B ja C LVIS korjauksia sekä tilamuutoksia, ilmastointijärjestelmä uusitaan. Osin tehdään muutoksia käytävällä D sekä juhlasalissa. Tontille rakennetaan kaksikerroksinen laajennus. Laajennus liittyy nykyiseen koulurakennukseen. Rakennusaineet ja osat, yleistä Nykyinen koulurakennus on betonirakenteinen kaksikerroksinen kellarillinen rakennus. Laajennus on 2.kerroksinen, betonirakenteinen pääosin rapattu rakennus. Paloluokka P1, ks palotekninen selvitys ARK LAAJUUSTIEDOT Nykyinen koulu: Muutosalue: 2900 (huoneala) m² Laajennus Kerrosala: 708 k-m² Bruttoala: 708 brm², josta lämmin 665 brm² Tilavuus: 2785 m³ 03 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT Rakennuttaja Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi Rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä p , Talotekniikkainsinööri Tomi Salminen p Kauniaistentie Kauniainen Rakennuttamistehtävät Demaco Oy Claes Stigzelius5 Sinikalliontie Espoo Käyttäjän edustaja Sari Aarniokoski Opetuspäällikkö Suomenkielinen koulutoimi Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10 Kauniainen puh./tel , Suunnittelijat, asiantuntijat Pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Korolainen & Heino Oy Rakennusmestarintie 8 a Helsinki Pääsuunnittelija Juha Heino p Marjo Korolainen p Rakennesuunnittelu: Ins.tsto Pontek Oy Kutojantie 2B, Espoo Pertti Määttä p Veli-Ville Rajasuo p LVIA- suunnittelu: Ramboll Finland Oy Tekniikantie 4 D, Espoo Timo Svahn p Harri Heinilä p Sähkösuunnittelu: Iiro Karawatski KARAWATSKI Oy Sähkötekninen insinööritoimisto PL18 Tuulensuunkatu Naantali tel fax gsm6 06 Yleistä Urakkaan kuuluu piha- ja rakennusosien purkutyötä. Purkutyöt lueteltu selostuksessa: ko.purettavat rakennusosat esitetty ko. rakennusosien kohdalla sekä purkupiirustuksissa. Urakoitsija kuljettaa pois purku-, suojaus- ja raivausjätteet ja maksaa mm. tarvittavat kaatopaikkamaksut. Poistettavan ja purettavan materiaalin sijoitus on urakoitsijan vastuulla, ellei urakkaneuvotteluissa toisin sovita. Purku- ja raivausjätteiden lajittelu tehdään viranomaisvaatimusten mukaisesti. RunkoRYL 2010 kohta 11 Rakennusten ja rakennusosien purkaminen SisäRYL 2013 kohta 11 Rakennusten ja rakennusosien purkaminen Jätelaki. Suomen säädöskokoelma 646/2011 Valtioneuvoston asetus jätteistä / Suomen säädöskokoelma 179/ Rakennustöissä noudatettavat asiakirjat, lait ja säädökset Urakkasopimus sekä siihen liittyvät sopimusasiakirjat. Rakentamista koskevat lait, asetukset, normit, rakentamismääräyskokoelma, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, paloviranomaisten määräykset sekä voimassa olevat viralliset tai puoliviralliset normaalimääräykset ja standardit, jotka liittyvät tähän kohteeseen. Muut voimassa olevat viralliset tai puoliviralliset normaalimääräykset ja standardit, jotka liittyvät tähän työhön. RT Säännösten, RT Ohjeiden ja RYL-käsikirjojen ohjeiden mukaisesti: rakentamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa. Koskee koko selostusta: Rakennustöissä noudatetaan kaikkia RYL-määrityksiä. Tässä esitetyt RT-korttien listaukset eivät välttämättä ole kattavia, vaan ne on tarkoitettu helpottamaan ko. määrityksien löytämistä. MaaRYL 2010 RunkoRYL 2010 SisäRYL 2013 MaalausRYL 2012 SFS / SFS-EN RakMK RT-kortit Käytettävät rakennustarvikkeet on oltava CE-merkittyjä RT mukaisesti. 08 Mallit Rakennusurakkaan kuuluvat mallit on luoteltu ko. kohdassa selostuksessa. Lisäksi: Hankkeeseen kuuluu viilupintaisia ovia, kalusteita sekä seinäverhouksia. Jotta varmistetaan viilun samankaltaisuus ko. rakennusosissa, urakoitsija hyväksyttää rakennuttajalla ja arkkitehdilla ko. rakennusosia koskevan yhteisen viilumallin, jota kaikki sitoutuvat käyttämään. Viilut leikattua rakenteeltaan tasalaatuista koivuviilua, viilun laatuluokka A. Viilutetut levyt lakataan himmeällä lakalla kahteen kertaan, viilun suunta vaakaan. 67 11 ALUEOSAT Laatuvaatimukset MaaRYL 2010 MaaRYL Raivausosat 1111 Raivaustehtävät Yleistä Poistettava maa-aines viedään urakoitsijan toimesta kaatopaikalle, ks kohta B6 Rakennuspohjan alueen ja pintakerrosten poisto Nykyiset pinnat puretaan ja uusitaan laajennuksen sekä pihatöiden alueelta pihapiirustuksen mukaan. Pintakerrosten poisto tehdään rakentamisen edellyttämässä laajuudessa ja rakennekerrosten edellyttämään syvyyteen. MaaRYL Poistettava kasvillisuus Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet Tontille jäävät puut suojataan. Hyötypuun korjuu puiden kaataminen ks pihapiirustus hyötypuun katkominen 2 m pituuteen pinoaminen (ei maata vasten) ja suojaus sään vaikutuksilta (esim. muovi) Alkutarkastuksessa määritetään kaadettavat puut ja niiden varastointipaikka tontilla. Noudatetaan MaaRYL Kaivannot Laatuvaatimukset MaaRYL Maankaivuutyö Alueelle tehdään rakenteiden, putkijohtojen ym. vaatimat kaivannot. Ennen kaivutöihin ryhtymistä tulee varmistua alueella sijaitsevien johtojen, kaapelien, viemäreiden yms. sijainnista. Kaivutyöt johtolinjojen lähellä on tehtävä lapiotyönä. Urakoitsija huolehtii kaivantojen kuivanapidosta, suojauksesta ja aitauksesta koko rakennustyön ajan. Yleistä Maankaivua suoritetaan koko rakennusalueella niin, että kaikki työt voidaan tehdä suunnitelmien mukaan. Urakoitsijan tulee ennen kaivutyöhön ryhtymistä varmistua alueella sijaitsevien johtojen, kaapeleiden, viemäreiden yms. sijainnista. Kaivutyöt johtolinjojen lähellä on tehtävä käsityönä. Urakoitsija vastaa em. laitteille mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Urakoitsija huolehtii kaivantojen kuivana pidosta, suojauksesta ja aitauksesta koko rakennustyön ajan. Yleistä Toleranssi T8 Kaivutyöt tehdään suunnitelmapiirustusten mukaan konetyötarkkuudella siten, että vaadittaville päällysrakenteille jää riittävästi tilaa. Kaivupohja muotoillaan alueen tasaussuunnitelman mukaisten korkeuksien edellyttämään kaltevuuteen ja tiiivistetään ko. maalajien edellyttämin tiivistysvälinein. Ks. RIL 132. Kaivuluiskien ohjeellinen kaltevuus on 1:2. Kaivumaat Pintamaa poistetaan rakennusten, teiden ja rakennettavien pihatoimintapaikkojen alta rakenneleikkausten osoittamaan syvyyteen. kaivantojen seinämät on tuettava mikäli kaivuu tehdään jyrkempänä kuin 1:1. täyttöön kelpaamattomat kaivu- ja raivausjätteet viedään kunnan osoittamalle maankaatopaikalle. kaivantoihin ei saa jättää mitään lahoavaa tai mätänevää orgaanista jätettä. Rakennuskaivannot Kaivutyöt tehdään suunnitelmapiirustusten mukaisessa laajuudessa konetyötarkkuudella. Kaivupohja muotoillaan siten ettei lattioiden alle jää vettä kerääviä painanteita ja leikkauspohja viettää salaojiin päin. Kaivuuluiskan kaltevuus 1:1. Työturvallisuuden vaatiessa luiskia loivennetaan Alueen kanaalit Laatuvaatimukset Sallittu mittapoikkeama ± 100 mm vaakatasossa. Kaivannon pohjan minimileveys 600 mm. Samassa kaivannossa putkien vähimmäisetäisyys toisistaan 300 mm. Luiska 1:1.5 täytössä, savessa 1:2. Kaivannon pohjalle savea vasten suodatinkangas, käyttöluokka N3. Kaapelikanaalit Kaapeleita varten suoritettavat kaivut tehdään sähkösuunnitelmien edellyttämässä laajuudessa siten, että putkien alle ja ympärille saadaan joka kohdassa tehdyksi suunnitelmien edellyttämät täytöt. Kaapelien asennussyvyys 800 mm maanpinnasta ellei sähkösuunnitelmissa muuta mainittu. Salaojakanaalit Salaojia varten suoritettavat kaivut tehdään salaojasuunnitelman edellyttämässä laajuudessa siten, että salaojien alle ja ympärille saadaan joka kohdassa tehdyksi suunnitelmien edellyttämät täytöt. Ks. E51 Viemäri-, vesijohto- ja rumpukanaalit Putkijohtoja varten suoritettavat kaivut tehdään putkisuunnitelmien edellyttämässä laajuudessa siten, että putkien alle ja ympärille saadaan joka kohdassa tehdyksi suunnitelmien edellyttämät täytöt. Ks. E Täyttöosat Yleistä Rakennuksen ja ulkopuolisten alueiden täytöt tehdään rakennesuunnitelmien ja pohjarakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Pääurakoitsijalle kuuluu kaikkien kaivo- ym. kaivantojen täyttö ja tasaus riippumatta siitä minkä urakan vaatimia kaivannot ovat. Kun rakenteet, eristykset, salaojat ym. on tarkastettu ja hyväksytty, peruskaivannot puhdistettu ja rakenteissa olevat aukot valettu kaivannot täytetään kerroksittain tiivistäen. Täyttötyöt tehdään kohteeseen soveltuvasta materiaalista kerrospengerryksenä asianmukaista tiivistyskalustoa käyttäen. Kerrallaan tiivistettävän kerroksen paksuuden ja tiivistyskertojen lukumäärän määrää käytettävä tiivistyskalusto ja tiivistettävän materiaalin laatu. Urakoitsijan tulee osoittaa kustakin täyttökohteesta, että täyttömateriaali ja tiivistystyö täyttää niille asetetut 89 laatuvaatimukset. Täyttö suoritetaan rakennusalueella ottaen huomioon lopulliset maastonkorkeudet, pintakerrosten ja niiden alusrakenteiden vaatimat työvarat sekä pintavesien poisjohtamisen edellyttämät kaltevuudet. Täyttöä ei saa suorittaa ennen kuin peittyvät rakenteet on tarkastettu ja työnvalvoja on tehnyt siitä merkinnän työmaapäiväkirjaan. Täytettäessä on varottava vahingoittamasta putkia, johtoja, eristeitä ja muitakaan rakennusosia. Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL Täytöt ja 223 Täyttötyö Yleistä Täyttötyöt tehdään kohteeseen soveltuvasta materiaalista kerrospengerryksenä asianmukaista tiivistyskalustoa käyttäen. Kerrallaan tiivistettävän kerroksen paksuuden ja tiivistyskertojen lukumäärän määrää käytettävä tiivistyskalusto ja tiivistettävän materiaalin laatu. Urakoitsijan tulee osoittaa kustakin täyttökohteesta, että täyttömateriaali ja tiivistystyö täyttää niille asetetut laatuvaatimukset. Ulkopuolisten rakenteiden täytöt Kaivojen ja sulkuventtiilien ympärystäyttö ympärystäyttö murske # 0-16 mm kaivon ympärille 500 mm, tiiveys 92% lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Tiiviysvaatimus lopputäytön osalta viheralueella 90%, liikennealueilla 92%. Kanaalien täytöt Yleistä Noudatetaan MaaRYL Lopputäyttö viheralueella tiivistettävissä olevista kaivuumaista, tiiveysvaatimus 90% Lopputäyttö liikennealueella murskeesta #max 100 mm, tiiveysvaatimus 90% Aluetäytöt Täytöt, ks. Rakennesuunnitelmat Suunnitelmissa osoitetuilla paikoilla kevytsora KS432, ympäröidään suodatinkankaalla, käyttöluokka N3, tiiveysvaatimus 92% Liikennealueiden pengertäytöt suoritetaan urakoitsijan hankkimalla murskeella tai louheella tai tiivistettävissä olevilla kaivuumailla, tasataan 50 mm tarkkuudella annettuihin tasoihin. Tiiveysaste 90% Viheralueiden pengertäytöt suoritetaan urakoitsijan hankkimalla murskeella tai louheella tai tiivistettävissä olevilla kaivuumailla, tasataan 50 mm tarkkuudella annettuihin tasoihin. Tiiveysaste 87% Rakennekerrokset Liikennealueiden rakennekerrokset tehdään rakennetyyppien mukaan. Humuspitoinen pintamaa poistetaan rakenteellisten täyttöjen alta. Rakenteiden vierustäytöt ks rak.suunn. 910 Perusmuurin vierustäyttö Perusmuurin viereen tehdään pystysalaojitus rakennesuunnitelmien mukaan käyttäen salaojasepeliä. Pystysalaoja on yhteydessä anturan vieressä kulkeviin salaojiin. Salaojasepeli erotetaan muista rakennekerroksista suodatinkankaalla. Rakenteiden sisäpuoliset täytöt Ks. rakennesuunnitelmat. Kanaalien ja syvennysten täytöt Lopputäyttö hiekasta tai murskeesta #0-32, tiiveysvaatimus 90% 1116 Kuivatusrakenteet Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL Kuivatusosat Salaojatyö Salaojakaivojen ja tarkastusputkien asentaminen Materiaalivaatimukset on esitetty kirjassa LVI-RYL 92. Maahan asennettavat putket Yleistä Uusittavat viemärit, kaapelit yms. LVIS-suunnitelmien mukaan. Viemärikaivannon täyttö Pehmeä maapohja: murskearina h=300 mm, ympärillä suodatinkangas N3, #0-32, tiiveys >95%, tasauskerros #0-16 h=100 mm Massanvaihto: Tasauskerros #0-16, h=150 mm vierus ja alkutäyttö murske # 0-16 mm, paksuus >300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle alkutäytön tiiviysaste 92 % LV-suunnitelman mukaan Viemärissä ei saa esiintyä pohjaveden vuotoa putken sisään. Sähkökaapelit tasauskerros suodatinhiekka, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 100 mm putkitus tai suojakouru sähkösuunnitelman mukaan Sallittu mittapoikkeama vaakatasossa 100 mm suunnitellusta. Sallittu kaltevuuspoikkeama kaivovälillä enintään 0,1 %. Sallittu korkeuspoikkeama 30 mm. Kaivot Yleistä Ks. pohjarakenne- ja LV-suunnitelmat Uusittavat kaivot LVI-suunnitelmien mukaan Kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla, sijainnissa sallittu ±100 mm 1011 vaakapoikkeama Maa-ainesten pääsy viemärikaivoon estettävä LV- suunnitelman mukaan Salaojat Salaojakaivot ja tarkastusputket muovi PEH, rakennesuunnitelmien mukaan. Salaojat muovi rakennesuunnitelmien mukaan, liitokset muhvein valmistajan ohjeiden mukaan. Laskuputki muovi PEH 160 mm, LVI- ja rakennesuunnitelman mukaan kokoojakaivoihin. Salaojien alle, sivuille ja päälle tulee vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä. Ks. rakenne- ja LVI-suunnitelmat. 1112 113 PÄÄLLYSTEET Yleistä Laajennuksen viereiset liikennöitävät alueet asfaltoidaan pihasuunnitelman ja pintavesisuunnitelman mukaan. Nykyinen huoltotie siirretään laajennuksen tieltä puistoon päin ks pihapiirustus sekä rakennetyypit. Pihan kallistukset rakennuksen vieressä tehdään rakennuksesta poispäin kalteviksi. Asfaltointityössä noudatetaan PANK ry:n Asfalttinormeja Pinnan tasaisuus vaatimuus pituus- ja poikkisuunnassa on 2 metrin oikolaudalla mitattuna 6 mm. Laatuvaatimukset Noudatetaan MaaRYL Kivipäällystäminen Muiden päällysterakenteiden tekeminen - 33 Asfaltointi 1131 Liikennealueiden päällysteet Asfalttipäällyste, Ab 16/120 ks. pihapiirustus ARK Upotettavat reunatuet asennetaan maakosteaan betoniin 1134 Kasvillisuus Laatuvaatimukset MaaRYL Kasvillisuus MaaRYL Viherrakentaminen / 352 Nurmikoiden ja niittyjen tekeminen Laatuvaatimukset Hoitokausi 1 vuosi. Tänä aikana urakoitsija suorittaa hoitotyöt, joita ovat nurmikon leikkaus, tarvittavat puiden ja pensaiden leikkaukset, kastelut, lannoitukset, rikkakasvien torjunta, tuentojen korjailu ja reunojen suoristus. Yleistä Istutettavat alueet mullataan ja erotetaan suodatinkankaalla ympäröivistä rakennekerroksista. Puille istutusalue 2000x2000, pensaille n.600 leveä vyöhyke. Syvyys taimien paakkujen mukaan, ks alla työohjeet. Istutettavien puiden ja pensaiden istutusalueet rajataan muusta pinnoitetuksesta kestopuilla 50x100. Kestopuut tuetaan maahan 50x50 rimoilla k/k 400. Istutusalueiden päälle levitetään hakekerros. Istutuskuopat kaivetaan rakennusurakassa piirustuksissa esitettyihin paikkoihin. Yksittäisten puiden istutuskuoppien syvyys on 800 mm ja pensaiden 500 mm. Istutuskuoppien leveys on juuripaakun halkaisija mm. Laajennuksen kaivuu töiden jäljet korjataan, pihapiirustuksessa osoitetut alueet nurmetetaan pääosin uudelleen kasvualusta paksuus 200 mm, alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa voidaan käyttää, ruokamullan humuspitoisuus vähintään 3 % nurmikon rajoittuessa rakennuksen sokkeliin tai tukimuuriin, päällystetään rajoittuvan rakennusosan vierusta 300 mm leveydeltä sepelillä raekoko mm, paksuus 50 mm 1213 siemenseos: 50 %Festuca nigrescens, puistonata 20 % Festuca r.rubra, punanata 30 % Poa pratensis, niittynurmikka Nurmikko kuuluu hoitoluokkaan AII. Kylvömäärä vähintään 30 g/m². Kylvö tehdään tasaisesti vaaditulle alueelle. 1314 12 TALO-OSAT Purettavat rakennusosat on merkitty purkupiirustuksissa, pohjapiirustuksissa ja rakennusselostuksen ko. rakennusosan kohdassa. 121 PERUSTUKSET Laatuvaatimukset RakMK C2 11 Alueosat, RunkoRYL Muottityö, RunkoRYL Raudoitus, RunkoRYL Betonointi, RunkoRYL Anturat Laatuvaatimukset toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 2, luokka 1 mitat ja raudoitukset rakennesuunnitelmissa alapuolisen maan jäätyminen estettävä Anturat ovat paikalla valettuja teräsbetonianturoita ks rakennesuunnitelmat Perusmuurit Laajennuksen maanpinnan alapuoliset seinärakenteet suojataan kosteudelta rakennesuunnitelmien mukaan. Laajennuksen sokkeli lasiseinän kohdalla tehdään teräsbetonisena sandwich-elementteinä ks rakennesuunnitelmat. Tiilimuurattavan julkisivun kohdalla sokkelissa on ulkokuorielementit ja perusmuuri on paikalla valettava. Ulkoportaan (lämpimässä) ulkoseinässä sokkeli tehdään peltipintaisena. 122 ALAPOHJAT 1221 Alapohjalaatat RunkoRYL Laajennuksen alapohjat tehdään maanvaraisina betonirakenteina rakennesuunnitelmien mukaan. 1415 123 RAKENNUSRUNKO Yleistä Laatuvaatimukset RakMK B1, 2 ja 4 RakMK C1, 2, 3 ja 4 RakMk D3 RakMK E1 RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 2000 RIL Betoninormit RIL 149 Betonityöohjeet 1995 BY 45/BLY 7 Betonilattiat BY 40 Betonirakenteiden pinnat 2003 BY 50 Betoninormit 2004 RunkoRYL 2010 Purettavat rakenteet esitetty ko. suunnitelmissa ja tilakorteissa F Väestönsuoja Nykyiset väestönsuojat; ei toimenpiteitä Kantavat väliseinät Kantavat väliseinät tehdään teräsbetonisina paikallavaluseininä, ks rakennesuunnitelmat 1233 Pilarit Pilarit tehdään liittopilareina, teräspilarien sisällä raudoitus ja betonointi, ks rakennesuunnitelmat. Nykyisen koulun pilareita vahvistetaan osin, ks rakennesuunnitelmat. Ko. kohdat verhoillaan 2x13 kipsilevyillä Palkit Välipohja- ja yläpohjapalkit tehdään palonsuojattuina deltapalkkeina, ks rakennesuunnitelmat. Päädyn kylmässä porrashuoneessa teräspalkit ja puurakenteiset kattokannattajat. Nykyisen koulun pilareita vahvistetaan osin, ks rakennesuunnitelmat Välipohjat Välipohjalaatat ovat ontelolaattoja, ks. rakennesuunnitelmat. Raudoitus ja pintavalu rakennesuunnitelmien mukaan Yläpohjat Yläpohjalaatat ovat ontelolaattoja, ks rakennesuunnitelmat. Raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan Runkoportaat Sisäporras Valmistajan tekemät elementtiportaiden suunnitelmat hyväksytetään tilaajalla ja arkkitehdillä ennen valmistuksen aloittamista. ks ARK16 124 JULKISIVU 1241 Ulkoseinät Ulkoseinät ovat pääosin rapattuja tiiliseiniä. Laatuvaatimukset RunkoRYL Tiilimuuraus Noudatettavat määräykset ja ohjeet: RakMK B 2 ja 3 RakMk B8.Tiilirakenteet SFS 2803 Muuratut rakenteet. SFS 5212, 13 ja 14 RT RunkoRYL Muuraaminen ks rakennetyypit, pohjapiirustukset, leikkaukset sekä ulkoseinäkaaviot ja liittymät. Tiilenä käytetään NRT 270x130x75 tiiltä, muuraus jää rappauksen alle - poltettu tiili NRT / Wienergerger Korian tiili, karkeapintainen punainen, vedenimukyky 8-12%, sauma harmaa Liikuntasaumat rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Muuraukset on tehtävä muurauksen yhteydessä valmiiksi saumaten. Sidelankojen ladun ja määrän tulee olla vähintään määräysten mukainen, sidelangat kuitenkin sisällä kuumasinkityt, ulkona RST. Saumateräksiä käytetään rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Muurattavan seinä pää kiinnitetään kantaviin rakenteisiin joka kolmanteen saumaan sijoitetulla 4mm:n paksuisilla, vähintään 300mm pituisilla muuraussidelangoilla tai kuumasinkityillä rei`itetyillä peltiliuskoilla. Ikkunoiden ja oviaukkojen ylitykset Amu-ylityspalkeilla, väri RAL 7040 harmaa, Amutek Oy. Isojen aukkojen tuenta ja kiinnitys L-teräksillä ks. rakennesuunnitelmat. Valmiin muurauksen toleranssina on RunkoRYL 2010 kohdan taulukoiden T5-T9 valmiin muurauksen mittatarkkuus ja laatuluokitus luokka 2. Muuraus vesieristetään ulkona betonipinnoista. Muuraustarvikkeiden tulee olla puhtaita, asiakirjojen mukaisia ja oikein varastoituja. Käytettävien tiilien on oltava ehjiä, täysisärmäisiä ja täyttävät julkaisun standardien SFS 5514 Poltetut tiilet mittatarkkuus-, ulkonäkö-, lujuus- ja muut vaatimukset. Julkisivutiilien tulee olla pakkasenkestäviä. Tiilien kelpoisuus katsotaan hyväksyttäväksi, jos ne ovat standardien mukaisia ja valmistajan laadunvalvonta on ympäristöministeriön hyväksymän tarkastuselimen valvonnan alaisia eikä ole ilmennyt syytä epäillä niiden laatua. Muussa tapauksessa tiilien pakkasenkestävyys on osoitettava rakennuttajalle hyväksytyssä koetuslaitoksessa tehtyjen kokeiden perusteella. Laastin suhteutuksessa ja valmistuksessa noudatetaan standardin 5516 ohjeita ja sekoituksessa sideaineen tai tehdaslaastin valmistajan antamia ohjeita. Käytettävistä lisäaineista tulee olla ennakkokokeisiin perustuva varmennettu käyttöseloste ja urakoitsijan on neuvoteltava niiden käytöstä rakennuttajan kanssa. Lisäaineiden tulee olla yhteensopivia sideaineen ja muiden laastin aineosien kanssa ja ne eivät saa heikentää laastin ominaisuuksia. 1617 Seinät muurataan ½ kiven juoksulimityksellä siten, että vaakasaumat ovat suorat ja pystysaumat linjassa. Seinien alapäissä (ja suurten aukkojen yläpuolilla) joka kolmas pystysauma jätetään auki. Muurauksen puhdistus Puhtaaksi muurauksen pinnasta on poistettava laastin purseet, tahrat ym. lika. Puhdistus on tehtävä muurausta vahingoittamattomia aineita ja työtapoja käyttäen. Tiilikivimuuraus puhdistetaan teräslastaa sekä juuriharjaa ja puhdasta vettä käyttäen. Talvimuuraus Talviolosuhteissa, lämpötilan laskiessa alle +5, tehdyistä muurauksista on urakoitsijan laadittava kirjallinen suunnitelma ja hyväksytettävä se rakennuttajalla ennen muuraustöiden aloittamista Rappaus Rappaus tehdään kuitulaastirappauksena esim. Sto Nordic järjestelmä. Viimeistelypinta tehdään hierrettynä. Viimeistelypinnasta tehdään aloitusmalli, ko. malli hyväksytetään arkkitehdilla ja rakennuttajalla ennen työn jatkamista. Huom! hyväksytty malli koskee myös levyrappausta. Hiertopinta BY46 kohdan mukaan Rasitusluokka voimakas rasitus (BY 46, kohta 3.3.1) Rapatun pinnan tasaisuusluokka Luokka 3 (BY 46, taulukko 6.1) Alustan esikäsittely Mahd. pöly-, noki- tai öljyepäpuhtaudet poistetaan. Alustassa oleva irtonainen ja heikko kerros poistetaan sekä kolot täytetään ja rappaustyö tehdään kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Alusta pestään korkeapainepesulla ja StoDivers FC puhdistusaineella. Pohjustus Alustan pitää olla puhdas, kuiva ja kestävä. StoPrim Micro käsittely valmistajan ohjeiden mukaisesti. Pinta pitää käsitellä 7 vrk:n kuluessa StoPrim Micron käytöstä. Sokkeli Sokkelin päätöskohtaan asennetaan StoNordic Aloituslista vaakatasoon ja se kiinnitetään mekaanisesti alustaan 300 mm:n välein. Verkotus smyygit, kulmat ja reunat Smyygien ja ulkokulmien verkotukseen käytetään Sto Kulmaverkkoa. Sisäkulmissa verkko asennetaan yhtenäisenä kulman ympäri, mahd. käytetään Sto Kulmaverkkoa, jonka sisempi muovilista on poistettu. Diagonaaliverkotus ikkuna- ja oviaukoissa, parvekkeissa tai muissa aukkokohdisssa tehdään lasikuituverkolla, väh. 300x250 mm. Diagonaaliverkotus tehdään reunan ympäri aukkokohdissa. Verkko upotetaan verkotuslaastiin. Ovija ikkunaliitoksissa käytetään Sto Kuitulaastilistaa, kun halutaan tiivis liitos. Ovi- ja ikkunaliitoksissa tai muissa detaljien liitoskohdissa laasti leikataan viistoon. Verkotuslaasti ja verkko Käytetään mineeraalista verkotuslaastia StoLevell Cote SF sekä Lasikuituverkko M, valmistajan ohjeen mukaan. Lasikuituverkko asennetaan laastikerroksen uloimpaan kolmannekseen ja se pitää olla kokonaan upotettu laastiin. Laasti levitetään kahteen eri kertaan. Ensimmäiseen kerrokseen levitetään suurin osa rappauslaastista ja lasikuituverkko upotetaan märkään laastiin teräslastalla ja verkotus tehdään vähintään 100 mm limittäin joka suuntaan liitoskohdissa. Tämän jälkeen levitetään ohut kerros laastia ja pinta tasoitetaan seuraavaa työvaihetta 1718 varten. On erittäin tärkeää että lasikuituverkko asennetaan laastikerroksen uloimpaan kolmannekseen ja että verkko on kokonaan upotettu laastiin, mikä estää pinnan halkeilua. Laasti viistetään auki liitoskohdissa muihin materiaaleihin nähden. Verkotuslaastin pitää olla kuiva ennen seuraavan työvaiheen aloittamista. Pohjustus Mineraalinen rappauslaasti pohjustetaan StoPrep Miral, käsittely valmistajan ohjeen mukaan. Pohjustusaineen pitää olla täysin kuivunut ennen pinnoitteen levittämistä. Viimeistelypinnoitus StoLotusan K itsepuhdistuvaa pinnoite (valkoinen) hierrettynä 1,0mm raekoolla. Pinnoite hierretään käsin. Vesivalumat Pinnoitusvaiheessa tulee pinnat suojata sadeveden valumilta Julkisivun levytykset Levytys Cembrit Oy:n levyt Paksuus koon mukaan, vähintään 8 mm Korkeudet ja leveydet ks ulkoseinäkaaviot Levyt maalattuja, ks alla Pystysaumat tehdään avosaumoina, taustana musta peltikaista Vaakasaumat valmistajan vaakasaumalista, ruskeat tiheäjaolliset vaakajaot tehdään avosaumoina, taustana musta peltikaista Kiinnitys Minerit julkisivuruuveilla (Cembrit Oy:n ohjeiden mukaan), kiinnikkeet levyjen väreihin Kaikki näkyvät kiinnitystarvikkeet ja listat tehdään levyn värien mukaan Kaikista levytyypeistä tehdään ns aloitusmalli, joissa näkyvät yleisimmät liittymät, ennen työn jatkamista ko. mallit hyväksytetään arkkitehdilla ja rakennuttajalla Numerot viittaavat piirustuksen määrityksiin. Valmiiksi käsitellyt levyt (ks ulkoseinäkaaviot piir ARK ): Cembrit Color levyt, levyjen mitat mitataan työmaalla, levyt toimitetaan valmiiksi leikattuina. 12.a= Valkoinen 101, Cembrit Color Maalattavat levyt Cembrit Classic. 12.b= Harmaa, Cembrit Classic, maalataan työmaalla, väri NCS S Arkkitehdin mukaan 12.c= Ruskea, Cembrit Classic, maalataan työmaalla, väri NCS S Arkkitehdin mukaan Maalattavien levyjen käsittely: StoSilco Color Silikonihartsiperustainen julkisivumaali, Sto Finexter Oy Käsittely kahteen kertaan valmistajan ohjeen mukaan Harmaasta ja ruskeasta väristä tehdään maalausmalli työmaalla. Käsittelemättömät levyt: Kylmä ulkoporras, levytetyt seinät sekä kattopinta: Cembrit Classic 8.a= Rapattu levy (ks ulkoseinäkaaviot piir ARK ja ): Sto Ventec rappausjärjestelmä (ks. myös kohta ) alustana sementtipohjainen levy Sto Ventec Julkisivulevy 12 mm - levyjen kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaan (StoVentec teräsranka ja etäisyysprikka, rst kiinnikkeet) - käsittely, laastit ja verkko: StoPrimer, StoLevell Cote Sf kuitulaasti, Lasikuituverkko M, StoPrep Miral - liittymät, esityöt ja pinnoite Sto Ventec järjestelmän ohjeiden mukaisesti - Sto ylä, reuna,- ja alakulmaprofiilit G - tuuletusprofiilit / hyönteissuojat 1819 - Pinnoite (StoLotusan K itsepuhdistuvaa pinnoitetta käsin hierrettynä 1,0mm raekoolla) - valmis pinta kuten kohta rapatut pinnat (tehtävän mallin mukaan) Nykyisen koulurakennuksen ulkoseinien purku Laajennuksen liittyessä nykyiseen kouluun, puretaan nykyinen ulkoseinä suunnitelmien mukaisesti. HUOM! Vanhojen ulkoseinärakenteen tuulensuojalevyt sisältävät asbestia. Purkutyöt on tehtävä asbestipurkuna. Syntyvät jätteet on hävitettävä ongelmajätteenä, ks valtioneuvoston päätös (1380/1994) ja työsuojeluviranomaisen ohjeet. ks piir ARK , projektio kohti nykyistä koulua. - ikkunat puretaan - osittain liitosalueelle jäävät ikkunat puretaan - sokkeli puretaan - palkin kohdalta puretaan ulkoseinä sekä vesikaton räystäs Uusitaan (nykyisen mallin mukaan): - Vesipellit purkualueen vierestä (räystäs, ikkunan ylä- ja alapelti) - Purettavien ikkunoiden aukot peitetään (US7 / VS4) - Ikkunoiden yläpuolinen profiilipelti irrotetaan, leikataan uuteen mittaansa ja asennetaan takaisin - sisäpuolella liittyvät pinnat tasoitetaan ja maalataan - ulkopuolella betonisokkeli maalataan (purkujäljet paikataan) seuraavaan saumaan asti. Nykyisen sokkelin maalaus purkualueella: StoSilco Color Silikonihartsiperustainen julkisivumaali, Sto Finexter Oy Maalausalustan puhdistus, ks valmistajan ohje Käsittely kahteen kertaan valmistajan ohjeen mukaan Vesipellitykset Vesipellit 0.7 mm muovipinnoitettua kuumasinkittyä teräsohutlevyä, PVDF-käsittely, väri RR ark mukaan Vesipellit: ikkunoiden pellitykset, ulko-ovien pellitykset, katosten pellitykset Yhtenäistä peltiä on käytettävä aina, kun se on teknisesti mahdollista. Pellitykset tehdään riittävästi limittäin ja huolellisesti kiinnittäen sekä käyttäen haponkestäviä kiinnikkeitä ja aluslevyjä. Asennuksessa on otettava huomioon lämpölaajenemisvarat. Kaikissa pellitysten saumoissa (missä metalli on metallia vasten) tulee peltipintojen väli tiivistää elastisella saumamassalla. Peltien jatkosaumat, peltien ja muiden rakenteiden väliset saumat, kuten esim. vesipellin ja ikkunakarmin välinen sauma: elastinen polyuretaanisaumausmassa esim. Tremco Dymonic nt 25-30% tai vastaava Säleiköt Julkisivuosien eteen asennetaan säleiköt suunnitelmien mukaan. Periaateleikkaukset ks ARK ja sekä säleikkökaaviot ARK Säleiköt Alupro Alu-click Alupro AC-4 80x60 pystypinnoissa Säleet polttomaalattuja, kiinnitys pysty-koontaprofiileihin k/k n.700 (myös säleen pituus). Koontaprofiilit kiinnitetään suunnitelmien mukaan. USL 352 kohdalla kiinnitys ks JSL 2 piir Säleet polttomaalattuja RAL sävyyn ARK mukaan Nykyisen koulun ikkunanauhojen iv-asennusten purku ja levytys 1920 Nykyisen koulun ikkunanauhojen umpiosien käytöstä poisjäävät iv-asennukset puretaan, ko. kohtia 11 kpl. Asennukset ja rakenteet puretaan koko aukon alueelta, kohdat on merkitty 1.krs:n pohjapiirustukseen purkumerkinnöin sekä US7 merkinnällä. Aukkoon tehdään uusi seinä puurunkoisella seinärakenteella rakennetyypin US7 mukaan. Nykyiset vesipellit jätetään. Ulkopinta levytetään Cembrit levyllä 12.a (ks kohta ), sisäpuoli rakennetyypin mukaan kipsilevytetään, sisäpinta tasoitus ja maalaus, levyn reunat listoitetaan tehdasmaalatulla peitelistalla 12x42. Vanhojen tuulensuojalevyjen purku on tehtävä asbestipurkuna, ks kohta Ikkunat Ikkunoiden valmistajat ovat velvolliset laatimaan kaikista toimitukseensa sisältyvistä ikkunoista työmaalla tarkistettuihin mittoihin perustuvat mitoitetut valmistuspiirustukset, lasityypit kalvoineen ja lopulliset detaljipiirustukset heloitusluetteloineen arkkitehdin laatimien kaaviopiirustusten sekä yksityiskohtia ja sovituksia esittävien periaatepiirustusten pohjalta. Valmistaja hyväksyttää valmistuspiirustukset sekä heloitusmallit hyvissä ajoin ennen valmistuksen aloittamista rakennuttajalla ja arkkitehdillä. Perusikkunasta tehdään asennusmalli (ns. aloitusmalli) urakkaan kuuluvana: 1 kpl USL-ikkunan liittymät; ulkopuolen liittymät valmiit, sisäpuolella listoitus sekä ikkunalauta Alumiinijärjestelmäikkunat: ulkolasiseinät (ULS) ks piir ARK sekä ulkoseinäkaaviot , Sijainnit ks pohjapiirustukset ja julkisivut Lasiseinätoimittaja suunnittelee lasiseinän rungon ja profiilijärjestelmän. Lasiseinätoimittaja laatii lasiseinän lujuuslaskelmat sisältäen lasit ja lasitukset listoineen sekä lasiseinän rungon/ profiilijärjestelmän kiinnityksineen ja toimittaa ne rakennesuunnittelijalle, joka hyväksyttää ne rakennusvalvonnassa ennen valmistuksen aloittamista. Lujuuslaskelmien tulee olla tehtävään pätevän henkilön laatimat ja tarvittaessa ikkunatoimittajan on käytettävä erillistä tehtävään palkattua konsulttia. Laskelmassa osoitetaan lasiseinän kestävyys tuulikuormalle. Tuulikuorma standardin Eurocode EN (RIL ) ja kansallisten liitteiden A ja B mukaan Nykyisen koulun ikkunoiden korvausilmaventtiilit Nykyisen koulun ikkunoissa osin korvausilmaventtiilejä, jotka IV-korjauksen yhteydessä poistuvat käytöstä. Ko. rakoventtiileja on 75 kpl sisäpihan ympärillä sekä linjalla 1. Venttiilien ikkunapuitteen sisäosa irroitetaan, raon sisäosat poistetaan (hyönteiseste), rako täytetään polyuretaanilla. Venttiilin aukko peitetään puulistalla, senkattu ruuvikiinnitys. Puulistan päät pyöristetään kevyesti. Puulista maalataan puitteen väriin (pohjamaalaus ja valmiiksimaalaus kahteen kertaan) Ulko-ovet HUOM! Kaikkiin lasioviin ja lasiseiniin asennetaan hiekkapuhallusteipistä (esim. M3) korkeuteen h= mm korkea raita Metallirakenteiset lasiulko-ovet Metallirakenteiset lasiulko-ovet ks piir ARK Näytä lisää
INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo: Lisätiedot YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS
YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua Lisätiedot Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS
LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne Lisätiedot A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS
LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen Lisätiedot R A K E N N U S S E L O S T U S
Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause Lisätiedot ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:
1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA Lisätiedot Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita
Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit Lisätiedot ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2
2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin Lisätiedot Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus
Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan Lisätiedot Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.
7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän Lisätiedot VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.
9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS Lisätiedot Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua
Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500 Lisätiedot Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje
Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA... Lisätiedot R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET
R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-, Lisätiedot UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS
UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973 Lisätiedot Kerabit Dual - asennusohjeet
Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus Lisätiedot Harri Koskenranta
T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, Lisätiedot KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen
Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3 Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo
2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen... Lisätiedot BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje
BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä Lisätiedot Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m
Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa. Lisätiedot RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN
Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI Lisätiedot Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.
Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta Lisätiedot ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET
ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty Lisätiedot MUOVIPUTKIEN ASENNUS
MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat Lisätiedot T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04
T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan Lisätiedot HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3
HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän. Lisätiedot Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.
Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Lisätiedot TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT
TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä Lisätiedot Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA
Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia Lisätiedot HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu Lisätiedot MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen
MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... Lisätiedot 4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi
4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä, Lisätiedot OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON Lisätiedot KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010
KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu Lisätiedot Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava
1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun Lisätiedot MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan
MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan Lisätiedot RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt
RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen Lisätiedot Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n
Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä Lisätiedot ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje
Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman Lisätiedot IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA
IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan Lisätiedot PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ
PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET.. Lisätiedot TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm
1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää Lisätiedot Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS
LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä Lisätiedot HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje
HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot Lisätiedot VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015
KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 Lisätiedot YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön Lisätiedot PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet
PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan Lisätiedot ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin
19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu Lisätiedot Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1
Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako Lisätiedot KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA
KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat Lisätiedot KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET
KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon Lisätiedot Oulaistenkosken silta, Oulainen
Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0 Lisätiedot Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes
Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus Lisätiedot Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin
Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen Lisätiedot NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET
ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU Lisätiedot Näin asennat. suihkukulman: SK-850
Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä. Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite
Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen. Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:
Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla, Lisätiedot Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n
Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo, Lisätiedot SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET
SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit... Lisätiedot MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?
MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN Lisätiedot Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10:
Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Katot: tasoitetaan/korjataan ja maaltaan matta valkoisella siroplast Lisätiedot HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO
HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö Lisätiedot Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana
KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään Lisätiedot Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio
Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala: Lisätiedot Eurokoodien mukainen suunnittelu
RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 Lisätiedot Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:
Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto Lisätiedot 25.11.11. Sisällysluettelo
GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN Lisätiedot RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa
RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Lisätiedot Jalotakan teräshormit
Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan Lisätiedot HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!
Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset Lisätiedot Rakenna oma puukuivuri
Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen Lisätiedot Eurokoodien mukainen suunnittelu
RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6 Lisätiedot 1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16
Sisällysluettelo 1 ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄT.... 9 1.1 Ohjeen tarkoitus ja käyttöala.... 9 1.1.1 Eriste- ja levyrappausten tekniset vaatimukset... 9 1.2 Ohutrappaus-eristejärjestelmä... 10 1.2.1 Laastit.... Lisätiedot HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET
HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET 50 mm50 mm 1 2 3 4 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 200 mm 45 mm 5 6 50 mm 9 mm 9 mm 95 mm Rakenneselitys Joustotatami / koko esim.. 12 000 * 12 000 mm. Mitta höylätyn Lisätiedot ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI
ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan, Lisätiedot TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT:
TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 DET 5 DET 6 DET 7 Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys maton ylösnostolla Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys vesieristämällä Lattian ja Lisätiedot RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012
RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden- Lisätiedot FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912
FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE
LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja... Lisätiedot RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6)
RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 331 Talo 2000 431 Talo 90 X31 julkisivujärjestelmät SfB F3 Hoito- ja huoltokoodi LASITUSJÄRJESTELMÄT AluRoll Oy Lisätiedot SolarMagic asennus ja sijoitusopas
SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman Lisätiedot MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE
MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet: Lisätiedot OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA
OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, Lisätiedot Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1
Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja Lisätiedot Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön Lisätiedot Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013
Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013 Fescopanel levyrappausjärjestelmä 21.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄRJESTELMÄKUVAUS 3 2. YLEISTÄ 4 2.1 Tavoite 4 2.2 Laadunvarmistus 4 2.4 Terveydelle Lisätiedot PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA
PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset Lisätiedot Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3
Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute