Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-na-d123-2003.html
Timestamp: 2020-01-20 01:56:26
Document Index: 238935478

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 12']

Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo
Vigencia desde 03 de Agosto de 2003. Revisión vigente desde 03 de Agosto de 2003 hasta 19 de Mayo de 2006
Programa teórico-práctico del curso de formación de socorrismo en piscinas
Requisitos del personal docente
ANEXO IV . Modelo normalizado de solicitud de autorización de funcionamiento de piscinas de uso colectivo
DF 86/2018 de 24 Oct. CF Navarra (condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas)
BON 30 Septiembre. Corrección de errores DF 123/2003 de 19 May. CF Navarra (condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo)
DF 176/2011 de 31 Ago. CF Navarra (uso de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario)
DF 20/2006 de 2 May. CF Navarra (modificación del DF 123/2003 de 19 May., condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo)
Artículo 1 redactado por el artículo 1 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Letra c) del artículo 2 redactada por el artículo 2 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Número 2 del artículo 4 redactado por el artículo 3 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Número 2 del artículo 5 redactado por el artículo 4 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Número 3 del artículo 5 redactado por el artículo 4 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Número 1 del artículo 6 redactado por el artículo 5 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Número 1 del artículo 12 redactado por el artículo 6 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Número 3 del artículo 13 redactado por el artículo 7 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Número 1 del artículo 15 redactado por el artículo 8 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Número 3 del artículo 15 redactado por el artículo 8 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Número 6 del artículo 18 redactado por el artículo 9 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Número 8 del artículo 18 redactado por el artículo 9 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Número 2 del artículo 24 redactado por el artículo 10 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Número 3 del artículo 27 redactado por el artículo 11 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Anexo I redactado por el artículo 12 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Anexo III redactado por el artículo 12 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Anexo IV redactado por el artículo 12 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, 19 mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo). Disposición transitoria 1.ª derogada por la Disposición derogatoria única de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
D.FORAL 123/2003, 19 mayo rectificado por Corrección de errores («B.O.N.» 30 septiembre).
D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 123/2003, 19 mayo, derogado por la disposición derogatoria única de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 86/2018, de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 15 noviembre) el 16 de diciembre de 2018.
La Orden de 31 de mayo de 1960 del Ministerio de la Gobernación estableció el régimen de las piscinas públicas, mediante una serie de normas técnico-sanitarias a cumplir por las piscinas de régimen público, normas que se hicieron extensivas a las piscinas privadas por la Orden de 12 de julio de 1961.
Conceptos generales y ámbito de aplicación
El presente Decreto Foral tiene por objeto establecer, para las piscinas de uso colectivo ubicadas en Navarra, las condiciones técnico-sanitarias de las instalaciones y servicios anexos, las normas que regulan el tratamiento y control del agua, y el régimen de autorización e inspección sanitaria de las mismas.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Decreto Foral las instalaciones de aguas termales, las de centros de tratamientos de hidroterapia y otras destinadas a usos exclusivamente médicos, sin perjuicio de que en las mismas deban, igualmente, garantizarse las adecuadas condiciones sanitarias del agua del vaso, de las instalaciones y la seguridad del usuario.
Artículo 1 redactado por el artículo 1 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
c) Superficies Antideslizantes: Aquellas que tengan un grado de antideslizamiento mayor de 24º según la norma DIN 51097, o un coeficiente de fricción de 0,7 según el modelo TORTUS.
Letra c) del artículo 2 redactada por el artículo 2 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
d) Atracción acuática: Toda instalación fija o móvil cuya finalidad sea el juego en contacto con el agua.
Condiciones del entorno del agua: vasos e instalaciones
2. La pendiente del fondo será tal que permita un correcto desaguado del vaso. En las zonas de profundidad inferior a 1,40 metros, la pendiente no superará el 6 por ciento. En los vasos de saltos su pendiente se adecuará a las características de los elementos instalados y profundidades requeridas. Se señalizará de forma claramente visible, desde dentro y fuera del vaso, la altura del agua en los puntos de cambio de pendiente y en los de máxima y mínima profundidad.
Número 2 del artículo 4 redactado por el artículo 3 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
2. Todo vaso tendrá, como mínimo, un desagüe de fondo de «gran paso» que, sin representar peligro para los bañistas en ningún momento, permita la evacuación rápida de la totalidad del agua y de los sedimentos y residuos en él contenidos.
Número 2 del artículo 5 redactado por el artículo 4 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
3. En el caso de que el sistema de desagüe del vaso se encuentre conectado con el sistema de recirculación, deberá disponer como mínimo de dos tomas de fondo con distancia suficiente entre ellas para evitar que un mismo bañista las pueda tapar simultáneamente, protegidas por rejillas antitorbellino y con una superficie de aspiración tal que la velocidad no sea superior a 0,6 metros por segundo en cada una de ellas.
Número 3 del artículo 5 redactado por el artículo 4 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
4. Las tomas de agua desde el vaso para las atracciones acuáticas cumplirán los requisitos indicados en el punto anterior.
1. Para el acceso al agua de los vasos se instalarán escaleras de adecuadas condiciones higiénicas y que garanticen la seguridad del usuario, a una distancia entre sí, medida en el perímetro del vaso, no mayor de 25 metros y en las zonas de cambio brusco de pendiente del fondo.
Número 1 del artículo 6 redactado por el artículo 5 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
2. Las escaleras alcanzarán una profundidad suficiente para salir con comodidad del vaso lleno y, en caso de ser adosadas, no llegarán nunca hasta el fondo de aquél. Las escaleras de obra dispondrán de una barandilla de material inoxidable. En todo caso, los peldaños serán de superficie antideslizante.
1. Los vasos deberán disponer de un sistema adecuado de rebose superficial continuo, conectado hidraúlicamente a un depósito regulador accesible para facilitar su limpieza, con capacidad adecuada al volumen del agua del vaso y dotado de los elementos necesarios para su ventilación. En las zonas de atracciones acuáticas y donde se ubiquen los paneles frontales de llegada, se podrá permitir su discontinuidad. En ningún caso el perímetro libre de rebosadero superará el 35 por ciento del perímetro total del vaso.
Número 1 del artículo 12 redactado por el artículo 6 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
2. El número y distribución de las entradas y salidas del agua a los vasos se diseñarán de forma que se consiga una correcta homogeneización del agua en los mismos.
3. Si excepcionalmente y por causas justificadas fuese precisa la adición manual de algún producto en los vasos, se realizará fuera del horario al público o procediendo previamente al cierre de los mismos.
Número 3 del artículo 13 redactado por el artículo 7 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
1. En todos los vasos se garantizarán tiempos de recirculación de toda el agua del vaso que no excedan de 4 horas en los descubiertos, 3 horas en los cubiertos y 1 hora en los de chapoteo. La velocidad máxima de filtración será la necesaria para garantizar un eficaz proceso en función de las características del filtro.
Número 1 del artículo 15 redactado por el artículo 8 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
2. El sistema de depuración funcionará durante el tiempo que el vaso esté siendo utilizado por los bañistas, y, en todo caso, el tiempo suficiente para no sobrepasar en ningún momento los valores límites exigidos en el Anexo I para la calidad del agua del vaso.
3. Deberán existir contadores que permitan conocer en todo momento el volumen de agua renovada y depurada para cada uno de los vasos, los contadores serán de tipo volumétrico o sistema similar, no pudiendo ser de tipo horario.
Número 3 del artículo 15 redactado por el artículo 8 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
Recinto del establecimiento: instalaciones y normas de funcionamiento
a) Hombres: Dos retretes con descarga automática de agua, un urinario con descarga automática de agua, dos duchas y dos lavabos.
b) Mujeres: Dos retretes con descarga automática de agua, dos duchas y dos lavabos.
6. Las características y accesorios de los vestuarios, cabinas, las salas de diversos usos y los locales de los servicios higiénicos no representarán riesgos para la salud y seguridad de los usuarios. Deberán disponer de buena ventilación, estarán construidos con materiales impermeables y contarán con piso de fácil limpieza y desinfección, antideslizante incluso en húmedo, y que evite encharcamientos.
Número 6 del artículo 18 redactado por el artículo 9 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
7. Toda el área de vestuarios y aseos deberá limpiarse y desinfectarse, al menos, diariamente.
8. Las instalaciones se desinsectarán antes del comienzo de cada temporada en las piscinas al aire libre y una vez cada seis meses en las piscinas cubiertas de funcionamiento permanente. No obstante, la autoridad sanitaria podrá ordenar la desinsectación de las instalaciones cuando lo estime preciso.
Número 8 del artículo 18 redactado por el artículo 9 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
9. Las piscinas de uso colectivo de carácter restringido tales como las de titularidad y uso unifamiliar y las de comunidades de más de veinte viviendas o unidades unifamiliares, las de instalaciones hoteleras y de alojamiento y las de las entidades cuya finalidad principal no sea la promoción del baño y el esparcimiento, teniendo en cuenta sus características y condiciones de uso, podrán ser excluidas de la obligación de disponer en las instalaciones de vestuarios y otros elementos complementarios.
2. Aquellas instalaciones que cuenten con algún vaso mixto, deberán solicitar la autorización sanitaria tanto para su funcionamiento como vaso cubierto como para su funcionamiento como vaso descubierto.
Número 2 del artículo 24 redactado por el artículo 10 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
3. En el resto de piscinas la solicitud de autorización sanitaria de funcionamiento se realizará una vez al año.
Autocontrol e inspección sanitaria
3. Quincenalmente y cuando la Administración Sanitaria lo requiera, el titular de la instalación realizará análisis del agua de cada uno de los vasos con que cuente la instalación, realizado por Laboratorio acreditado o autorizado para la realización de análisis de aguas de consumo y que recoja aquellos parámetros establecidos en el Anexo I que correspondan, dependiendo de las características de los vasos. Los resultados de dichos análisis deberán estar permanentemente en la instalación y a disposición de la Autoridad Sanitaria. Las muestras a analizar se recogerán en la hora de mayor afluencia de público.
Número 3 del artículo 27 redactado por el artículo 11 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
4. La ausencia o falseamiento de estos datos será responsabilidad del personal encargado del control de la instalación, y, subsidiariamente, de la empresa, que esta obligada a conocer dichos resultados y actuar en consecuencia.
Las piscinas de uso colectivo existentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto Foral, deberán adaptarse a las exigencias del mismo en el plazo de tres años, siempre que tal adaptación suponga modificación de las instalaciones o elementos constructivos.
Dependiendo de las características y funcionamiento de las instalaciones, este plazo podrá ser ampliado por el Departamento de Salud, previa solicitud del titular de la misma a la que acompañará un plan de adecuación de la instalación que incluirá actuaciones a realizar y plazos de ejecución firmado por técnico competente.
Disposición transitoria 1.ª derogada por la Disposición derogatoria única de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
GRUPO I.- PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
PARÁMETROS VALOR GUÍA VALOR LÍMITE
Olor - Ausencia excepto ligero olor característico del sistema de tratamiento (1)
Espumas permanentes, grasas y materias extrañas - Ausencia (1)
PH 7,0-7,4 7-8 (1)
Conductividad (µs.cm-1) Incremento menor de 800 µS.cm respecto al agua de llenado y de 500 µS.cm-1 para los vasos de chapoteo Incremento menor de 1200 µS.cm-1 respecto al agua de llenado y de 700 µS.cm-1 para los vasos de chapoteo (2)
Turbidez (u.n.f.) - 2 u.n.f.
Ver fondo visible (1)
Ion Amonio (mg/l. NH4+) - 1,5
Cloro Residual Libre 0,4-1,0 0,4-2,0 (1) (3)
Cloro R. Combinado (mg/l Cl2) - 0,6 (1) (3)
Acido Isocianúrico (H3C3N3O3 mg/l) - 100 (1) (4)
Ozono (mg/l O3) - 0 (1) (5)
Bromo (mg/l Br2) - 1-3 (1) (6)
Cobre (mg/l Cu) - 3
Oxidabilidad (KMnO4mg/l) - 5
Aluminio (Al mg/l) - 0,3
Hierro (Fe mg/l) - 0,3
Nitratos (mg/l NO3) - Incremento menor de 10 mg/l respecto al agua de llenado. Para vasos de chapoteo el incremento será menor de 7 mg/l.
Sustancias tóxicas y/o irritantes - Concentración no nociva para la salud
Humedad relativa (cubiertas)
60-75% (1)
Temperatura del agua (cubiertas)
24-30 °C (1)
Temperatura ambiente (cubiertas)
Incremento de 2-4 °C con respecto a la temperatura del agua (1)
GRUPO II.- PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS
Bacterias aerobias a 22 °C/1 ml 0 200
Coliformes totales/100 ml 0 10
Coliformes fecales/100 ml - Ausencia
Estreptococos fecales/100 ml 0 10
Estafilococos totales/100 ml 0 40
Estafilococos aureus/100 ml - Ausencia
Pseudomonas aeruginosa/100 ml - Ausencia
Otros microorganismos parásitos o patógenos/1 l - Ausencia
Algas, larvas u organismos vivos de cualquier tipo - Ausencia
Anexo I redactado por el artículo 12 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
Desarrollar los conocimientos básicos, actitudes y habilidades necesarias para desarrollar las funciones de salvamento y socorrismo en piscinas, como son el reconocimiento de la naturaleza del accidentado, evaluar su gravedad, procurarle el soporte vital oportuno, procurar su estabilización hasta que llegue el soporte sanitario, la gestión de la asistencia (aviso y llegada), diferenciando las funciones del socorrista en piscinas de las que son propias del personal sanitario.
Área I.- Fundamentos Biológicos.
- Conocer las funciones del socorrista en piscinas y el marco legal de la profesión.
- Conocer la estructura de los servicios sanitarios en Navarra con especial atención a los servicios de urgencia.
- Poseer los conocimientos y habilidades necesarios respecto al salvamento acuático.
(Las áreas prácticas se corresponden con las áreas de conocimiento teórico).
- Para impartir los temas de Fundamentos Biológicos: Licenciado en Medicina.
El local a que se hace referencia en el artículo 21.6 deberá estar señalizado y tener las dimensiones y ventilación adecuadas para el uso al que está destinado. El suelo será antideslizante y el revestimiento de las paredes liso, lavable e impermeable. Dispondrá de camilla y de instalación de lavabo con agua corriente.
- Ambú y bombona de oxígeno.
- 6 Pares de guantes de plástico estériles y desechables.
Anexo III redactado por el artículo 12 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
Modelo normalizado de solicitud de autorización de funcionamiento de piscinas de uso colectivo
Don/Doña .................................... como titular o en representación de las piscinas ................... de la localidad de ......................,
1.-Que la citada instalación cuenta con ......... vaso/s de recreo, ......... vaso/s de enseñanza, .......... vaso/s lúdicos con una lámina total de agua de ......... metros cuadrados y ....... vaso/s de chapoteo.
2.-Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto Foral ........... contará durante el horario de funcionamiento de los vasos con ......... socorristas y ......... vigilantes (sólo para vasos de tipo lúdico), presentes simultáneamente y realizando sus funciones en las proximidades de los vasos.
3.-Que aporta la documentación que se señala a continuación:
-Certificado de desinsectación de la instalación.
-Certificado de aprovechamiento en los cursos de formación específica de salvamento y socorrismo realizados.
-Certificado de Técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente de que la instalación se encuentra en correcto estado de funcionamiento y mantenimiento.
-Análisis del agua de llenado de los vasos en origen, al no ser de red de abastecimiento público.
Por todo ello, SOLICITA según el artículo 23 del Decreto Foral .................... por el que se establecen las normas técnico-sanitarias de obligado cumplimiento en piscinas de uso colectivo, la autorización de funcionamiento de los vasos con que cuenta la instalación, durante la temporada de baño de ...... y en el horario comprendido entre las ....... horas y las ........ horas.
En ......................... a ....... de .............. de .........
Fdo.: El solicitante y sello de las instalaciones
Anexo IV redactado por el artículo 12 de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2006, 2 mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, 19 mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo («B.O.N.» 19 mayo).
Determinaciones a efectuar in situ en la instalación.
En los vasos que utilicen el proceso de electrolisis salina de cloruro sódico como sistema de producción de hipoclorito sódico el incremento será menor de 8000 μS.cm-1 respecto del agua de llenado.