Source: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1981/46/
Timestamp: 2018-10-16 16:13:55+00:00
Document Index: 47503171

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 4', '§ 5', '§ 5', '§ 4', '§ 7', '§ 2', '§ 5']

46/1981 Zb. - Vyhláška ministerstva vnitra České ... - SLOV-LEX
46/1981 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1981
V § 2 odst. 1 se tečka za větou nahrazuje středníkem a připojuje se další věta: "Lze ji skladovat jen v bytech a jiných místnostech s provozem naftových topidel, ve sklepních a suterénních místnostech, v přístavcích budov, ve volně stojících jednopodlažních skladech 5) a na otevřených prostorech a jen za podmínek v této vyhlášce stanovených.".
§ 2 odst. 5 zní:
Přenosné nádoby nesmějí mít objem větší než 50 l; pokud jsou z plastů bez antistatické úpravy a mají objem větší než 40 l, nesmějí se používat ke skladování topné nafty při teplotách vyšších než 30 “C. Musí být těsně uzaviratelné a při postavení stabilní. Není dovoleno používat přenosných nádob snadno rozbitných (skleněných, kameninových apod.).“.
V § 2 odst. 7 se slova "1 000 l" nahrazují slovy "3 000 l".
V § 2 odst. 9 se za slova "z přenosné nádoby" vkládají slova "o objemu nejvýše 20 l".
V § 2 odst. 10 se připojuje tato věta: "V místnosti, kde došlo k úniku topné nafty, musí být topidla a další zdroje možného vznícení vyřazeny z provozu až do úplného odstranění topné nafty a vyvětrání.".
§ 2 odst. 12 zní:
Je zakázáno kouřit a používat otevřeného plamene ve sklepě, přístavku a ve volně stojícím jednopodlažním skladu, kde je skladována topná nafta, a ve vzdálenosti kratší než 3 m od nádob s topnou naftou, je-li skladována na otevřených prostorech; tento zákaz musí být zřetelně vyznačen na dveřích sklepa, přístavku nebo volně stojícího skladu nebo ve vzdálenosti nejvýše 3 m od nádob s topnou naftou, skladovanou na otevřených prostorech.“.
V § 3 odst. 1 se vypouštějí slova "pro jedno topidlo".
V § 4 odst. 1 druhá věta zní: "Celkové množství topné nafty v přenosných nádobách, sudech a v nádržích nesmí přesáhnout 3 000 l pro jednu budovu.".
V § 4 odst. 2 se vypouští věta za středníkem a středník se nahrazuje tečkou.
Za § 5 se vkládá § 5a, který zní:
obvodové stěny a strop musí mít požární odolnost nejméně 30 minut, 6)
vzdálenost skladu od okolních staveb nesmí být kratší než 3 m,
dveře musí splňovat podmínky stanovené v § 4 odst. 3 písm. b) a nesmí být umístěny ve vzdálenosti kratší než 10 m od východů z okolních staveb.“.
nádoby nesmějí být umístěny ve vzdálenosti kratší než 8 m od okolních staveb a kratší než 10 m od východů z těchto staveb,“.
V § 7 se slova "§ 2 odst. 7" nahrazují slovy "§ 5a písm. b), c)".
ČSN 65 0201 "Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady".
ČSN 73 0802 "Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení".
Číslo: 46/1981 Zb.
Názov: Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty
Dátum schválenia: 27.03.1981
Dátum vyhlásenia: 29.04.1981
Dátum účinnosti od: 01.06.1981
Nachádza sa v čiastke: 9/1981
2. 01.06.1981 -