Source: http://ar.21-bal.com/pravo/12204/index.html
Timestamp: 2019-06-18 09:53:52+00:00
Document Index: 206590168

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'art 1', 'art. 17001', 'art. 9001', 'art. 17002', 'art. 17002', 'art. 17002', 'art. 17040', 'art. 17041', 'art. 9003', 'art. 9003', 'art. 9045', 'art. 9058', 'art. 9042', 'art. 9044', 'art. 9043', 'art. 17090', 'art. 17092', 'art. 9087', 'art. 17130', 'art. 17130', 'art. 17333', 'art. 9330', 'art. 17359', 'art. 9050', 'art. 9090', 'art. 17090', 'art. 17090', 'art. 17243', 'art. 17243', 'art. 17246', 'art. 17270', 'art. 17270', 'art. 17270', 'art. 9280', 'art. 17280', 'art.17301', 'art. 17', 'art. 17472']

Conforme à la systématique pour C. d. Ch. Neutre partie 4 techniques speciales chauffage & ecs, ventilation, climatisation lot 43 installation de gaz combustible
télécharger 91.66 Kb.
titre Conforme à la systématique pour C. d. Ch. Neutre partie 4 techniques speciales chauffage & ecs, ventilation, climatisation lot 43 installation de gaz combustible
taille 91.66 Kb.
PARTIE 4 TECHNIQUES SPECIALES - CHAUFFAGE & ECS, VENTILATION, CLIMATISATION...
LOT 43 INSTALLATION DE GAZ COMBUSTIBLE
43.30.--. INSTALLATIONS INTERIEURES
43.31.00. CANALISATIONS AU GAZ
43.31.10. Distribution de gaz combustibles, canalisations, gén. 07-06-13 SANHA
(54.1) Ia
- Système de tubes d'installation conçu pour un montage apparent de conduites d'alimentation en gaz de distribution. Ce système comprend tous les accessoires et dispositifs de montage et de fixation, les accessoires de dilatation, les pièces de jonction, d'assemblage et autres intermédiaires.
- Leurs raccordements à la sortie du compteur de distribution après un robinet d'arrêt sur la conduite d'alimentation en gaz de distribution# communale#.
.30.10. Remarques importante :
Les matériaux utilisés ne pourront avoir aucune influence négative sur le fonctionnement correct et rentable de l'installation de distribution ou l'un de ses composants. Seront seules utilisées des canalisations qui dans leur fonction et par leur utilisation ne présentent aucune conséquence négative par corrosion (tels qu'électrolyse, piqûre de corrosion…).
Les travaux seront réalisés par un entrepreneur spécialisé en plomberie, installations sanitaires et/ou de chauffage.
L'exécution sera réalisée conforme aux prescriptions du fabricant telles que formulées dans la brochure Sanha - Informations techniques, informations produits et manuel de montage”.
La pose des canalisations sera conforme aux prescriptions de la NBN D 51-003:2010.
>NBN D 51-003:2010 - R - NL/FR - Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales [1e éd.] [ICS : 91.140.40]
Conforme aux directives et indications du fabricant formulées dans la brochure Sanha - Informations techniques, informations produits et manuel de montage ”.
Toutes les canalisations seront identifiées distinctement dans chaque local conformément à la NBN 69 / NEN 3050:1972 par un marquage de couleur jaune (gaz), se présentant au minimum sous la forme de bandes adhésives en PVC.
.44.60. Prescriptions d'exécution complémentaires :
#L'entrepreneur conviendra avec le Maître de l'Ouvrage et l'architecte de la pression maximum autorisée pour le réseau de distribution. Il se basera sur un rapport d'essai pour déterminer quel sont les matières interdites d'utilisation.
#L'entrepreneur s'informera auprès de la société de distribution de gaz de la pression de distribution du réseau, de la composition physico-chimique du fluide et des matières éventuellement interdites d'utilisation en raison de cette composition.
#L'entrepreneur obtiendra de l'architecte toutes les données concernant la pression de distribution du réseau, de composition physico-chimique du fluide et des matières éventuellement interdites d'utilisation en raison de cette composition.
- KVBG – DVGW – DGP – EMI – GL – GOST – ÖVGW – SVGW – ALUGAZ - KDZ
.65. Après exécution :
La réception des canalisations sera uniquement réalisée sous une pression #... mbar#30 mbar#.
Pour les installations alimentées par une pression maximale de 30 mbar, la perte de charge effective mesurée entre la sortie du compteur et chaque appareil de consommation, vanne ou robinet d'arrêt non compris, n'excèdera pas 1 mbar (cfr. NBN D 51-003:2010).
43.31.10.¦ 423.61.. Distribution de gaz combustibles, canalisations en acier inoxydable NiroSan Gaz
(54.1) Ih5
NiroSan Gaz - Système de tubes d'installation en acier inoxydable, pour distribution de gaz, Ø 15 mm à Ø 54 mm
Systèmes de tubes d'installation, de raccords et d'accessoires d'installation en acier inox pour installations traditionnelles de gaz de distribution.
Le montage des canalisations sera réalisé apparent sur des colliers de fixation conformes.
- Dénomination commerciale et type : NiroSan Gas
- Un système de tube en acier inoxydable pour installations de gaz, Ø 15 mm à Ø 54 mm.
- De raccords à sertir et raccords tubulaires en acier inoxydable.
- Raccords unions et appliques en acier inoxydable.
.31.50. Caractéristiques relatives aux performances :
>DIN 4102-1:1998 - DE,EN - Fire behaviour of building materials and building components - Part 1: Building materials; concepts, requirements and tests
- Pression de service maximale : 5 bar
- Plage de température de service : - 20 °C à 100 °C
- Température maximale autorisée temporairement : 120 °C, maximum 1 heures
Système de tubes d'installation en acier inox pour la distribution de gaz combustible.
- Dénomination commerciale et type : système de canalisation NiroSan Gaz
- Matériau des tubes : #acier inoxydable, identifiant numérique 1.4404 (acier Cr-Ni-Mo) [série 9000] conforme DIN EN 10088-1:2005
>NBN EN 10088-1:2005 - FR/EN/DE - Aciers inoxydables - Partie 1: Liste des aciers inoxydables = EN 10088-1:2005 [2e éd.] [ICS : 77.140.20]
>NBN EN 10312:2003 - FR/EN/DE - Tubes soudés en acier inoxydable pour le transport des liquides aqueux, y compris l'eau destinée à la consommation humaine - Conditions techniques de livraison = EN 10312:2003 [1e éd.] [ICS : 23.040.10]
>NBN EN 10312/A1:2005 - FR/EN/DE - Tubes soudés en acier inoxydable pour le transport d'eau et d'autres liquides aqueux - Conditions techniques de livraison = EN 10312:2002/A1:2005 [1e é.] [ICS : 23.040.10]
>Arbeitsblatt GW 541:2004 - DE - Rohre aus nichttrostenden Stählen für die Gas- und Trinkwasser-Installation - Anforderungen und Prüfungen [DVGW]
- Caractéristiques du matériau : ACIER INOXYDABLE 1.4404 (AISI 316L) avec une teneur en molybdène augmentée et une teneur en carbone réduite, pour une augmentée résistance à la corrosion.
- Teneur en Molybdène : entre 2,3 % et 2,5 %
- Processus de production : par soudure TIG au gaz inerte du joint longitudinal des tubes, les tubes étant ensuite recuits (option 1 EN 10312:2003]
- Longueur standard des tubes : 3 m et 6 m
- Diamètre extérieur et ép. de paroi : 15 mm (épaisseur de paroi 1 mm) ; 18 mm (épaisseur de paroi 1 mm) ; 22 mm (épaisseur de paroi 1,2 mm) ; 28 mm (épaisseur de paroi 1,2 mm) ; 35 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 42 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 54 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 64 mm (épaisseur de paroi 2 mm) ; 76,1 mm (épaisseur de paroi 2 mm) ; 88,9 mm (épaisseur de paroi 2 mm) ; 108 mm (épaisseur de paroi 2 mm)
- Pression de service : > 25 mbar, <5 bar
- Les canalisations (jusqu’à 54 mm compris) seront découpées à la scie métallique à fine denture ou au moyen d'un coupe tube ou d'une molette de découpe, à angle droit, et ensuite soigneusement ébarbées.
44.40. Mesures de prévention et précautions particulières :
L'exécution sera réalisée conforme aux prescriptions du fabricant telles que formulées dans la brochure Sanha - Informations techniques, informations produits et manuel de montage ”.
NiroSan Gas - Systèmes de raccords à sertir et tubulaires en acier inoxydable, pour installations de gaz de distribution, Ø 15 mm à Ø 54 mm
Système de raccords à sertir, de raccords unions, de raccords tubulaires et d'accessoires d'installation en acier inox pour installations de gaz de distribution courants.
- Dénomination et type : NiroSan Gas Système de raccords série 17000
- Matériau des raccords à sertir : acier inoxydable, identifiant numérique 1.4404 selon prEN 10352:2010 / DVGW W534
- Matériau des pièces filetées et coulées : acier inoxydable, identifiant numérique 1.4408 suivant EN 10352:2010
>prEN 10352:2010 - Stainless steel plumbing fittings - Fittings with press ends for metallic tubes
- Système d'étanchéité des raccords à sertir : par joint torique moulé en HNBR à fonction de compression et de maintien sans fuite
- Matériaux des joints : joints moulés HNBR conforme EN 549:1994, classe de température C2, avec fonction de compression et de maintien sans fuite
>NBN EN 549:1995 - NL/FR/EN - Matériaux à base de caoutchouc pour joints et membranes destinés aux appareils à gaz et appareillages pour le gaz = EN 549:1994 [1e éd.] [ICS : 83.140.50]
.35.23.20. Composants principaux : Le fabricant possède la possibilité de présenter les composants suivants :
- Descriptif des courbes : courbe 90° (à sertir x à emboîter) [Ø en mm] [art. 17001A]
courbe 90°, longue (à sertir x à emboîter) [Ø en mm] [art. 9001L]
courbe 90° (2x à sertir) [Ø en mm] [art. 17002A]
courbe 90° (à sertir x filetage mâle) [Ø en mm] [art. 17002AG]
courbe 90° (à sertir x filetage femelle) [Ø en mm] [art. 17002G]
courbe 45° (à sertir x à emboîter) [Ø en mm] [art. 17040]
courbe 45° (2x à sertir) [Ø en mm] [art. 17041]
- Descriptif des coudes d'ajustage coude d'ajustage 90° (2x à emboîter) [Ø en mm] [art. 9003]
coude d'ajustage 90° (à emboîter x filetage femelle) [Ø en mm] [art. 9003G]
coude d'ajustage 75° (2x à emboîter) [Ø en mm] [art. 9045]
coude d'ajustage 60° (2x à emboîter) [Ø en mm] [art. 9058]
coude d'ajustage 45° (2x à emboîter) [Ø en mm] [art. 9042]
coude d'ajustage 30° (2x à emboîter) [Ø en mm] [art. 9044]
coude d'ajustage 15° (2x à emboîter) [Ø en mm] [art. 9043]
- Descriptif des coudes : coude 90° (à sertir x filetage femelle) [Ø en mm] [art. 17090IG]
coude 90° (à sertir x filetage mâle) [Ø en mm] [art. 17092AG]
- Descriptif des pièces d'ajustage : saut de tube 90° (2x à emboîter) [Ø en mm] [art. 9087]
- Descriptif des TE : Té égal (3x à sertir) [Ø en mm] [art. 17130]
Té mixte fileté (à sertir x filetage femelle x à sertir) [Ø en mm] [art. 17130g]
- Descriptif des raccords unions : raccord union droit, 3 pièces, à joint plat (à sertir x filetage mâle) avec écrou en acier inoxydable [Ø en mm] [art. 17333GMVA]
raccord union, 3 pièces, à joint plat (à sertir x filetage femelle), avec écrou en acier inoxydable [Ø en mm] [art. 9330G]
raccord union, 2pièces, à joint plat, (à sertir) , [Ø en mm] [art. 17359M]
- Descriptif des autres accessoires : #adapteur, de tube longueur minimum (2x à emboîter) [Ø en mm] [art. 9050]
#coude 90° (2x à sertir) [Ø en mm] [art. 9090]
#coude 90° (à sertir x filetage femelle) [Ø en mm] [art. 17090IG]
#coude 90° (à sertir x filetage mâle) [Ø en mm] [art. 17090AG] #manchon réduit (à sertir x à emboîter) [Ø en mm] [art. 17243]
#mamelon (à sertir x filetage mâle) [Ø en mm] [art. 17243G]
#raccord droit (à glisser x filetage femelle) [Ø en mm] [art. 17246G]
#manchon (2x à sertir) [Ø en mm] [art. 17270]
#manchon mixte (à sertir x filetage femelle) [Ø en mm] [art. 17270G]
#manchon coulissant (2x à sertir) [Ø en mm] [art. 17270S]
#pièce de jonction, (2x filetage mâle) [art. 9280]
#pièce de jonction, (à emboîter x filetage mâle) [art. 17280G]
#bouchon (1x à sertir) [Ø en mm] [art.17301]
#pièce de jonction, (filetage femelle x filetage mâle) [Ø en mm] [art. 17-VA-PF]
- Descriptif des appliques murales : #plaque murale avec bride universelle (à sertir x filetage femelle) [Ø en mm] [art. 17472G]
- Pression de service : Ø = 15 mm à 54 mm : 5 bar
.44 Mode de placement :
- Que les sertisseuses conventionnelles et électroniques (jusqu’à 128 mm compris) présentent les caractéristiques suivantes :
- Les instructions de montage et d'installation du fabricant des systèmes de raccords à sertir SANHA utilisés sont de stricte application.
NiroSan Gas - Système de tubes d'installation en acier inox pour la distribution de gaz, Ø 12 mm à Ø 54 mm
#P1 Systèmes de tubes d'installation NiroSan en acier inox [suivant plans et études] FG [1]
#P1 Systèmes de tubes d'installation NiroSan Gas en acier inox [Ø en mm] [épaisseur des parois] [selon plans et études] QP [1]
NiroSan Gas - Systèmes de raccords à sertir et de raccords tubulaires en acier inox pour installations de gaz de distribution, Ø 12 mm à Ø 54 mm
Copyright© Cobosystems 2016 C.d.Ch. Fabricant - 2016 - H:12
SANHA v1 2016 /