Source: http://docplayer.fi/702917-Rakennusten-ja-huoneistojen-vesivuotovahinkojen-tutkiminen-ohje.html
Timestamp: 2017-03-29 07:31:00+00:00
Document Index: 10614533

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje - PDF
Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje
Download "Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje"
1 Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje2 Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen Sisältö 1 JOHDANTO OHJEEN KÄYTTÖ MÄÄRITELMIÄ KOSTEUDEN SYYT JA LAAJUUS Vaurion havaitseminen ja syyn selvittäminen Kosteuskartoituksen tekeminen Kosteuskartoituksen tekijät Mittausmenetelmät Kartoituksen laajuus Kosteuskartoitusraportti KORJAUSMENETELMÄT Rakenteiden purkaminen ja uusiminen Kuivaus Otsonikäsittely ja muut kemialliset menetelmät Dokumenttien säilyttäminen KORJAUSTYÖN JÄLKIMITTAUKSET JA KUIVAUKSEN LOPETTAMINEN KIRJALLISUUS... 7 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus yksikössä laadittu suojeluohje, joka ei ole vakuutusyhtiöitä sitova, vaan kukin vakuutusyhtiö voi poiketa vapaasti näistä ohjeista omissa vakuutusehdoissaan.3 1 RAKENNUSTEN JA HUONEISTOJEN VESIVUOTOVAHINKOJEN TUTKIMINEN OHJE 1 JOHDANTO 2 OHJEEN KÄYTTÖ 3 MÄÄRITELMIÄ Asuinkerrostalojen ja pientalojen kosteusongelmat ja vauriot ovat tutkimusten mukaan varsin yleisiä. Ongelmia voivat aiheuttaa rakennusfysikaalisesti virheelliset tai puutteellisesti toimivat rakenteet, rakennuksen huollon laiminlyönti tai virheellinen käyttö. Lisäksi vesivahinkojen yhteydessä vettä pääsee rakenteisiin, joita ei ole suunniteltu kestämään sitä. Mikäli vettä ei saada heti poistettua, rakenteet saattavat vaurioitua. On tärkeää, että kosteusvauriot havaitaan nopeasti ja vaurioituneet rakenteet korjataan ajoissa terveydelle haitallisten homeongelmien välttämiseksi ja taloudellisten vahinkojen minimoimiseksi. Ympäristöministeriö on julkaissut kosteus ja homevaurioiden tutkimiseksi oppaan /3/, jossa esitetään periaatteet rakenteiden tutkimiseksi eri tyyppisissä kosteus ja homevauriotapauksissa. Vesivahinkojen tutkimus ja kartoitusmenetelmille ei ole luotu mitään standardia. Finanssialan Keskusliiton (FK) ohjeistolla on tarkoitus yhtenäistää vesivahinkojen tutkimuskäytäntöä hyväksyttävillä menetelmillä. Ohjeistoon kuuluu tämä ohje, vesivahinkojen kosteuskartoituslomake ja kosteuskartoitusopas vesivahingoissa. Painovoimainen veden siirtyminen tarkoittaa veden valumista pystysuorilla ja kaltevilla pinnoilla alaspäin. Kapillaarivirtaus tarkoittaa huokosalipaineen paikallisten erojen aiheuttamaa veden siirtymistä huokoisessa aineessa. Vesihöyryn diffuusio tarkoittaa kaasuseoksessa (esimerkiksi ilmassa) vakio kokonaispaineessa tapahtuvaa vesihöyrymolekyylien liikettä, joka pyrkii tasoittamaan kaasuseoksen höyrypitoisuus tai höyryn osapaine-eroja. Vesihöyryn konvektio tarkoittaa kaasuseoksen (esimerkiksi ilman) sisältämän vesihöyryn siirtymistä kaasuseoksen mukana tämän liikkuessa kokonaispaine-eron vaikutuksesta. Absoluuttisella kosteudella tarkoitetaan ilman sisältämää vesihöyrymäärää [g/m3] tai [g/kg]. Suhteellisella kosteudella tarkoitetaan ilmassa olevan vesihöyryn määrän suhdetta ilman lämpötilaa vastaavaan kyllästyskosteuteen. Suhteellinen kosteus (RH) ilmaistaan prosentteina. Lämpötilaa, jossa ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy vedeksi eli kondensoituu, kutsutaan kastepisteeksi. Tällöin ilman kosteus on saavuttanut kyllästyskosteuden. Materiaalin hygroskooppinen tasapainokosteus tarkoittaa sitä kosteuspitoisuutta, johon materiaali pyrkii tasaantumaan ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden seurauksena kosteusalueella 0 98 %.4 2 Kapillaarisella kosteustasapainolla tarkoitetaan kosteuspitoisuutta, johon materiaali asettuu ollessaan kosketuksessa vapaaseen veteen tai toiseen kapillaarisella alueella olevaan materiaaliin. Rakenteen kriittinen kosteus tarkoittaa sitä rakennekohtaista kosteutta, joka alkaa vaurioittaa rakennetta. Kriittisen kosteuden arvoon vaikuttaa rakenteen lämpötila ja se, kuinka kauan rakenteessa kyseinen kosteus vaikuttaa. Rakenteen peruskosteudella tarkoitetaan tässä ohjeessa sitä kosteutta, joka rakenteessa kunkin käyttötilan ajanhetkenä ominaisesti vallitsee ilman tapahtunutta vesivahinkoa. Rakenteen peruskosteuden tasoon vaikuttavat niin maaperän kuin ulko- ja sisäilman lämpö ja kosteustekniset olosuhteet. Rakenteen peruskosteus voi olla suurempi kuin kriittinen kosteus, mikäli rakenne on suunniteltu tai toteutettu rakennusfysikaalisesti virheellisesti. Vuotovahingon alkulähteenä on nesteen, kaasun tai höyryn virtaaminen putkistoista tai niihin kiinteästi liitetyistä käyttölaitteista tai säiliöistä. Vesivahinko rakennukselle syntyy veden tai vesihöyryn päästessä rakenteisiin tai pinnoitteisiin. Vesi ei välttämättä ehdi aiheuttaa kosteusvaurioita, mikäli irtovesi poistetaan välittömästi. Tällöin rakenteiden kosteus voi kasvaa peruskosteutta suuremmaksi. Kosteusvaurio tarkoittaa mitä tahansa kosteuden aiheuttamaa vauriota rakenteelle. Kosteuslähteen alkuperällä ei ole merkitystä. 4 KOSTEUDEN SYYT JA LAAJUUS Rakennuksen kohonneen kosteuden syitä voivat olla seuraavat: pohjavesi kapillaarivesi sadevesi lumen ja jään sulamisvesi pintavesi pesuvesi sammutusvesi kondenssivesi viemärivesi rakennusaikainen kosteus ulkoilman kosteus sisäilman kosteus putkivuoto laitevuoto säiliövuoto kattovuoto. 4.1 Vaurion havaitseminen ja syyn selvittäminen Vesivahingon satuttua tai kosteusvauriota epäiltäessä kohteessa voidaan tehdä seuraavia tutkimuksia: a) Putkivuodon etsiminen ja havaitseminen Putkivuoto voidaan havaita rakennevaurioina silmämääräisesti (etenkin pinnalla havaittavina muutoksina), vesimittarista vedenkulutusta seuraamalla, kuuntelemalla, painekokeella, viemärinhajun perusteella tai suljetun5 3 vesijärjestelmän paineen alenemisena. Usein vuodon voi havaita kuka tahansa, mutta vaikeissa vuototapauksissa on syytä käyttää erikoispalvelua. b) Rakennetekninen selvitys kohteesta saatavissa olevien rakennusasiakirjojen perusteella. Selvityksessä kartoitetaan tutkittavan rakennuksen mahdolliset riskirakenteet, jotta voidaan tehdä päätelmiä mahdollisista muista rakenteiden kosteuspitoisuutta kohottavista tekijöistä kuin vesivahingosta. c) Aistinvaraiset tutkimukset ja rakenteiden avaaminen Aistinvaraisilla tutkimuksilla ja rakenteiden avaamisilla pyritään selvittämään, millä kosteuskartoitusmenetelmällä ja missä laajuudessa kosteusvaurio tutkitaan ja miten vaurion aiheuttaja paikannetaan. Kosteusvaurioiden selvittämisessä rakenteita avaamalla ja materiaalien kosteuspitoisuuksia määrittämällä saadaan luotettavin kuva vaurion laajuudesta. Mittaustulosten analysoinnissa samoin kuin rakenteiden sisältä tapahtuvissa kosteusmittauksissa tulee ottaa huomioon tarkasteltavien rakenteiden lämpö ja kosteustekninen toiminta. d) Kosteuskartoitus Vesivahingon aiheuttajan paikantaminen ja vaurion laajuuden määritys, kosteuskartoitus. Kosteusmittauksista ja tutkimuksista saa lisätietoja viitteistä /2/, /3/ ja /4/. e) Mikrobitutkimukset Kohtien a), b), c) ja d) lisäksi hometutkimuksilla voidaan saada selville piileviä kosteusongelmia ja selvittää kosteusvaurion laajuutta. Hometutkimus yksinään ei kuitenkaan sovellu kosteudenkartoitusmenetelmäksi. Hometutkimuksista löytyy lisätietoja viitteistä /1/, /2/ ja /3/. 4.2 Kosteuskartoituksen tekeminen Kosteuskartoituksen tekijät Kosteudenkartoittajan tulee tuntea erityisesti rakenteiden tekninen ja rakennusfysikaalinen toiminta. On otettava huomioon ja eriteltävä eri kosteudenlähteiden vaikutukset ja kyettävä tulkitsemaan mittaustulokset. Kartoituspalveluja tarvitseva löytää FK:n kotisivulta pätevöityneiden kosteudenmittaajien (PKM) yhteystiedot osoitteesta Mittausmenetelmät Pintakosteudenmittaus Kostuneen alueen laajuuden selvittämiseksi pintakosteusmittari tai kosteudenosoitin on helppokäyttöinen ja nopea, suuntaa antava menetelmä. Pintakosteusmittareilla ei saada kuitenkaan luotettavaa tietoa materiaalien absoluuttisesta kosteussisällöstä. Eri laitteiden herkkyyksissä voi olla suuria eroja, joten käyttäjän tulisi testata omassa.6 4 laitteensa hallituissa olosuhteissa ennen mittausten tekoa varsinaisissa tutkimuskohteissa. Tutkimuskohteissa mittaukset on tehtävä järjestelmällisesti. Mittauslukemat ja kohdat on merkittävä muistiin ja tuloksista on tehtävä kosteusjakautumakartta. Vaurion laajuuden ja syyn kartoittamisessa karttaa käytetään sen selvittämiseksi, voidaanko ko. tulokset selittää rakennusfysikaalisin perustein. Yksittäisten mittaustulosten perusteella voidaan tehdä merkittäviä virhearvioita. Kosteusjakautumakarttaa tulkittaessa voidaan käyttää ns. referenssikohtamenettelyä. Tällöin tutkittavasta rakenneosasta etsitään kuiva, normaalitilassa oleva vertailu eli referenssikohta, johon muita mittaustuloksia voidaan verrata. Suhteellisen kosteuden mittaus rakenteen sisältä Rakenteiden sisältä tapahtuvilla kosteudenmittauksilla saadaan luotettavampaa tietoa rakenteiden kosteusteknisestä toiminnasta kuin pintakosteusilmaisimilla. Rakenteen sisältä suhteellista kosteutta ja lämpötilaa mitattaessa on myös otettava huomioon, mikä on ollut mittaushetkellä kyseisen rakenteen peruskosteus (referenssiarvo), ilman rakenteeseen tullutta kosteusrasitusta. Lyhytaikaista mittausta luotettavampaan tulokseen, jota on myös helpompi analysoida, päästään, kun rakenteen kosteudenmittaus tehdään pitkäkestoisena tiedonkeruulaitteita käyttäen. Mitattaessa on otettava huomioon rakenteeseen asetettavan mittausanturin vaikutus rakenteen olosuhteisiin ja siten myös mittaustulokseen. Mitattaessa suhteellista kosteutta materiaalien sisältä on muistettava, että käytettävissä olevilla mittausantureilla voidaan määrittää materiaalien kosteuspitoisuus vain hygroskooppisella alueella. Kapillaarisella alueella kosteuspitoisuus määritetään kuivatuspunnitus menetelmällä. Betonin suhteellinen kosteus mitataan RT kortin mukaan. Näytteenotto, materiaalikosteuden mittaus Rakenteiden hetkellinen kosteuspitoisuus voidaan määrittää rakenteista otettavasta materiaalinäytteestä. Materiaalinäyte on otettava siten, että näytteenotto ei vaikuta näytteen kosteuspitoisuuteen. Näytteenoton jälkeen näyte on pakattava tiiviiseen kuljetusastiaan, jotta näytteen kosteuspitoisuus ei pääse muuttumaan. Pienillä näytteillä myös säilytysastian vapaan ilmatilan tulisi olla mahdollisimman pieni. Kosteudenhavainnointi lämpökuvaamalla Lämpökuvaamalla voidaan etsiä rakenteista kostuneita kohtia, niin pinnalta kuin rakenteen sisältäkin. Kuvaus tehdään mittaamalla infrapunakameralla tutkittavan pinnan pintalämpötilajakautuma. Tuloksen tulkitseminen edellyttää kyseisten rakenteiden lämpö ja kosteusteknisen toiminnan tuntemusta. Jos lämpökuvauksen perusteella on syytä olettaa rakenteessa olevan kosteutta, niin suoritetaan lisäksi kosteudenmittaus. Lämpökuvauksen avulla voidaan etsiä rakenteista myös kylmäsiltoja, lämmöneristyksen puutteita ja rakenteiden ilmavuotokohtia.7 Kartoituksen laajuus Kosteuskartoituksen tarkoituksena on selvittää kohteesta kostuneet alueet ja rakenteet sekä eri syyt vaurioihin. Kartoituksesta saatavien tietojen avulla voidaan päättää kosteuden poistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet, kuten kuivaus tai rakenteiden purkaminen ja uudelleen rakentaminen. Rakenteiden kosteudenkartoitusmittaus aloitetaan todetusta (oletetusta) kosteuslähteestä poispäin niin kauas rakenteen normaalitilan referenssiarvoihin saakka, kunnes koko vaurioalue on saatu rajattua. Mitattaessa on otettava huomioon rakenteiden peruskosteus, johon vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kosteussulun sijainti sekä lämmöneristyksen paksuus ja sijainti Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportissa on esitettävä ainakin seuraavat asiat: 1. Kohde 2. Tarkastuspäivämäärä ja kellonaika 3. Putkistojen sijainti rakenteessa ja niiden ikä ja yleiskunto 4. Vuotava putki tai laite - putken tai laitteen nimi - putken tarkka sijainti - putken materiaali 5. Käytetyt kosteudenkartoitusmenetelmät 6. Mittaushetkellä vallinnut sisäilman ja ulkoilman lämpötila, suhteellinen kosteus sekä kosteussisältö 7. Rakenteiden kosteusmittaustulokset ja virherajat 8. Rakenteiden kohonneen kosteuden syyt ym. päätelmät 9. Arvio vuodon ajankohdasta ja suuruudesta sekä arvio siitä, missä järjestyksessä ja miten laajalti eri syyt ovat vaikuttaneet vaurioon, jos mahdollisia tai varmoja syitä on useampia. 10. Home ja lahovauriohavainnot; havaitut vauriot ja riskit homevaurioihin 11. Vaurioituneen kohdan rakenne rakennepaksuuksineen, vaurion laajuus ja vaurioalue sekä pohja ja leikkauskuvat tai omat piirrokset ja valokuvat vaurioalueesta 12. Jatkotoimenpide-ehdotukset ja niiden perustelut. Esimerkkeinä raportoinnista on FK:n vesivahinkojen kosteuskartoituslomake ja malliraportti. Kosteuskartoitusraportin perusteella kiinteistön omistaja teettää tarvittaessa korjaussuunnitelman, kustannusarvion, korjaustyöt ja jälkitarkastuksen. 5 KORJAUSMENETELMÄT Kosteuskartoituksen tekemisen jälkeen päätetään siitä, missä laajuudessa rakenteita avataan, kuivataan ja korjataan ja missä aikataulussa toimenpiteet toteutetaan. Suurehkojen korjaustöiden onnistumiseksi on käytettävä ammattitaitoista suunnittelijaa ja rakennustöiden valvojaa. Korjauksissa noudatetaan voimassa olevia rakentamismääräyksiä.8 6 5.1 Rakenteiden purkaminen ja uusiminen Korjaustyöstä laaditaan korjaussuunnitelma, jossa on määritelty rakenteiden uusimistarve. Purkutyö on tehtävä huolellisesti ja purkualue on eristettävä muista huonetiloista. Rakenteita purettaessa avatut, paikoilleen jäävät rakenteet kuivataan tarvittaessa. Rakenteiden kuivumisen jälkeen tehdään kosteusmittaukset, ennen kuin rakenteet jäävät uusien rakennekerrosten taakse. Kosteusmittauksista tehdään pöytäkirja. Korjaustyö on tehtävä huolellisesti, eikä aikaisempia rakennusvirheitä tule toistaa. Kosteuden jälkimittaukset tehdään tämän jälkeen tarvittaessa. 5.2 Kuivaus Kosteusvaurion tai vesivuodon havaitsemisen jälkeen on mahdollisimman pian käynnistettävä rakenteiden kuivattaminen. Homeet voivat lähteä kasvuun viikon sisällä. Aluksi arvioidaan, onko rakenne kuivattavissa taloudellisesti, minkä jälkeen laaditaan kuivatussuunnitelma. Arviosta tulee myös käydä ilmi, missä laajuudessa rakenteita joudutaan uusimaan. Kuivauksesta ja rakenteiden uusimisesta on tehtävä kustannusarvio. Rakennusosia voidaan kuivata joko koneellisesti tai luonnollisesti tuulettamalla. Rakenteiden uusiminen voi joskus olla kuivaamista nopeampi tai edullisempi ratkaisu. Ratkaisusta on keskusteltava ennen töiden aloittamista kustannusten maksajan tai maksajien kanssa. 5.3 Otsonikäsittely ja muut kemialliset menetelmät Otsonikaasukäsittely on yksi käytetyimmistä hajunpoistomenetelmistä. Kaasun tuottaminen on halpaa ja se tunkeutuu helposti vaikeasti päästäviin rakenteisiin. Otsonin käytöllä on kuitenkin omat rajoituksensa. Se saattaa vahingoittaa elektroniikkaa, metalleja, muovia, kumia ja tekstiilejä. Otsoni on ärsyttävä kaasu ja pitkittynyttä oleilemista tilassa, jonka otsonipitoisuus ylittää 1 ppm, tulisi välttää. Oikein toteutettu otsonikäsittely edellyttää huolellista suojausta ja kohteen sulkemista ulkopuolisilta. Työn tekee otsonointiin perehtynyt erikoisliike (jvt tai kuivausliike). Kemikaalit eivät ole pysyvä ratkaisu homeongelmaan, vaan tärkeämpää on poistaa kosteusvaurion syyt, kuivata kastuneet rakenteet ja vaihtaa vaurioituneet materiaalit uusiin. Rakenteista ja materiaaleista, joita ei voida uusia, esimerkiksi runkorakenteista, puhdistetaan homekasvustot pinnoilta huolellisesti, yleensä mekaanisesti. Kuivaakaan hometta ei pidä jättää, se voi olla yhtä haitallista kuin elävä. 5.4 Dokumenttien säilyttäminen Kuivaus ja korjausasiakirjoja tulee säilyttää 10 vuotta. 6 KORJAUSTYÖN JÄLKIMITTAUKSET JA KUIVAUKSEN LOPETTAMINEN Jälkimittausten ja tutkimusten tarkoituksena on selvittää korjaus tai kuivaustyön jälkeen vallitseva rakenteen tasapainokosteus vaurioiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Silloin kun kosteusvaurion syyt on löydetty ja korjaus tehty oikein, sisäilman homemittauksia ei tarvita. Mikäli mittauksia kuitenkin perustellusta syystä halutaan tehdä, mittaukset on annettava asiantuntijan tehtäväksi.9 7 7 KIRJALLISUUS Kuivumisen lopputulos varmistetaan aina riittävän laajoin kosteusmittauksin: useammasta kohdasta ja eri syvyyksiltä. Kaikki kosteusmittaukset on aina syytä teettää pätevöityneellä kosteudenmittaajalla. Kuivaus lopetetaan, kun ainakin yksi seuraavista kriteereistä toteutuu: - ero rakenteeseen sisään menevän ja sieltä poistuvan ilmavirran vesisisällössä on alle 1 g/kg, tasausmittaus - tasaantuneen kosteuden (koneet on pysäytetty vähintään vuorokautta aiemmin) mittauksissa rakenteesta mitattu suhteellinen kosteus on alle 60 %, tai absoluuttinen kosteus alle 8 g/kg - puurakenteen kosteus on alle 20 paino% - betonin suhteellinen kosteus on korkeintaan %, lattianpäällysteestä riippuen, yleensä kuitenkin alle 80 %. Rakennuksen vaurioitumattomalta alueelta otettuihin referenssiarvoihin verrattuna voidaan sallia korkeampiakin kosteusarvoja, mikäli ne ovat kyseiselle rakenteelle ominaisia ja hyväksytyissä rajoissa. Kuivauksen lopettamisen kriteereinä olevat arvot, esimerkiksi huoneilman suhteellinen kosteus, lämpötila ja vesisisältö, merkitään aina mittauspöytäkirjaan. Pöytäkirjaan merkitään myös muut syyt, esimerkiksi kiinteistön omistajan tahto lopettaa kuivaus. Tehtäessä päätöksiä mittaustulosten perusteella on otettava huomioon kosteuden tasaantuminen kyseisen materiaalin tasapainokosteuteen. 1. Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali-ja terveysministeriö. Voimassa alkaen. Edita Oy myy. 2. Asumisterveysopas, Ympäristö ja Terveyslehti, Pori Kosteus ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus, Ympäristöopas 28, Ympäristöministeriö, Helsinki Kettunen, AV., Viljanen, M., Kosteuskartoitusopas vesivahinkojen tapauksessa, Teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikan laboratorio, Espoo Vesivahinkojen ehkäiseminen rakentamisessa. Ympäristöministeriö Julkaisija Rakennustieto Oy. 6. Näyttötyöohje kosteuskartoittajan pätevöitymistä varten. Osoite 7. Ympäristöministeriön Kosteus kuriin ohjelma omine ohjeineen10 8 8. Kosteus. Määräykset ja ohjeet Suomen Rakentamismääräyskokoelma, C2. Ympäristöministeriö Kosteus rakentamisessa. Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 opas. Ympäristöopas 51. Ympäristöministeriö, Asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja, ympäristöopas 43. Ympäristöministeriö Rakennuksen käyttö ja huolto-ohje. Määräykset ja ohjeet 2000, A4. SRMK. Ympäristöministeriö. 12. Terve talo. Teknologiaohjelma Loppuraportti 9/2003. TEKES. 13. Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja, ympäristöopas 76. Ympäristöministeriö Edita Oy. 14. Rakennusten veden ja kosteudeneristysohjeet. RIL Märkätila-asentajien henkilösertifiointi. VTT sertifioi märkätila-asentajia standardin EN mukaisesti ja pitää heistä luetteloa. Tähän liittyy märkätilojen rakennustarvikkeiden tuotestandardisointi. 16. Kiinteistöjen vuotovahinkojen torjuminen, ohje 2000, FK. Osoite 17. Suojaa kotisi vesivuotovahingoilta ja kosteusvaurioilta, ohje FK:n kotisivulla. Ohje on myös ruotsiksi. Osoite 18. Ehkäise kosteusongelmat, ohje. Kuluttajavirasto Rakennusten toimivat vesijärjestelmät ja vuotojen hallinta, TEKES/TALOTEK projekti ja TALOTEK muut projektit 20. RT-kortit RT Betonin suhteellisen kosteuden mittaus RT Rakennuksen kosteus ja mikrobivauriot. Korjausrakentaminen. RT Märkätilojen rakenteet.11 Bulevardi Helsinki Samankaltaiset tiedostot
ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin Lisätiedot Kosteuskartoitusraportti
Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite: Lisätiedot Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti
TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus) Lisätiedot VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS
VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa Lisätiedot KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML
3 KOSTEUS Tapio Korkeamäki Visamäentie 35 B 13100 HML tapio.korkeamaki@hamk.fi RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET KOSTEUS LÄMPÖ KOSTEUS Kostea ilma on kahden kaasun seos -kuivan ilman ja vesihöyryn Kuiva ilma Lisätiedot RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS " # $ %& (! ) *! + + +, " # $ %& (, - #!
RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS " # $ %& ( ) * + + +, " # $ %& (, - # " # $ %& ( ) * + + +, " # $ %& (, - # "#$%&'(&%)*(+++ +++ KARTOITUKSEN TILAAJA Nimi: Osoite: Kimmo Laipio Kruunutie 5 B Lisätiedot Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi
Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki, Lisätiedot Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015
As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus Lisätiedot Työterveyslaitos, Rauno Holopainen
Työterveyslaitos, Rauno Holopainen Työskentelen Työterveyslaitoksella teknologiajohtajan tehtävässä. Koulutukseltani olen tekniikan tohtori (TKK/2004). Työkokemusta minulla on rakentamisen (Kostamus), Lisätiedot 192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi
1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie Lisätiedot RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT
Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden Lisätiedot MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan Lisätiedot VAHINKOKARTOITUS 4 ja 26.4.2011
VAHINKOKARTOITUS 4 ja 26.4.2011 Laatija: Mannermaa Marko / Pkm. Puh. 040 31 30 135 marko.mannermaa@iss.fi Kohde / osoite: Satamatie 11 90520 Oulu Asukas / puhelin: Hannu Siren 050 536 2310 Vakuutuksenottaja: Lisätiedot Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013
Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Korjausneuvoja Rakennusterveysasiantuntija Tapio Rokkonen Hengitysliiton korjausneuvontapalvelut/itä-suomi 1 Hengitysliiton korjausneuvojat Lisätiedot LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837
LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen Lisätiedot RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS "#$%&'(!)*! +++,"#$%&'(,-#!
RIMATE OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS "#$%&'()* +++,"#$%&'(,-# "#$%&'()* +++,"#$%&'(,-# "#$%&'(&%)*(+++ +++ KARTOITUKSEN TILAAJA Nimi: Osoite: Kimmo Laipio Kruununtie 5 B 3, 02180 Espoo Puhelin: 0407798309 Lisätiedot Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala
Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin. Lisätiedot VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI
VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1272940 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Pukuhuoneet ja märkätilat kuntosalin kosteusvaurioituneen seinän linjassa Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu Lisätiedot 466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS. Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto
1 466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat C ja D, Ympäristöministeriön Lisätiedot KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä
KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden Lisätiedot Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM)
Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Ympäristöministeriön toimeksiannosta perustettu vapaaehtoinen pätevyys. Päteviä suorittamaan kuntoarvion yleisesti käytössä olevan asuinkerrostalon kuntoarvion perusmallin Lisätiedot Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella
Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston Lisätiedot Outoja oireita ja mitä sitten tehdään?
Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Vaurioituneen rakennuksen tutkimisen ja korjaamisen periaatteet Heidi-Johanna Jokelainen, RI, rakennusterveysasiantuntija Rakennusterveystiimin päällikkö FCG Suunnittelu Lisätiedot Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.
Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat: Lisätiedot Jälkivahinkojen torjunta- ja kuivausliiketoiminta Suomessa viime vuosikymmeninä
Jälkivahinkojen torjunta- ja kuivausliiketoiminta Suomessa viime vuosikymmeninä 70-luvun puolivälissä pääsin tutustumaan liiallisen kosteuden aiheuttamiin, permanent-luonteisiin ongelmiin prosessiteollisuuden Lisätiedot KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330
1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207 Lisätiedot VAHINKOKARTOITUS 26.3.2013
VAHINKOKARTOITUS 26.3.2013 Laatija: Kohde: Osoite: Asukas / puhelin: Vakuutuksenottaja: Mannermaa Marko / Pkm. Puh. 040 31 30 135 marko.mannermaa@iss.fi As Oy Oulun Rantavainio Lehtokertunkuja 4 A 1, Oulu Lisätiedot TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE
TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet anssi nousiainen & pertto heikkinen PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Kuntotutkimusmenetelmät Kosteusmittaukset Suhteellisen kosteuden Lisätiedot PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000 Lisätiedot 40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi
1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen Lisätiedot Kosteusmittausten haasteet
Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen Lisätiedot Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa
Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi. Lisätiedot KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013
KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... Lisätiedot Kartoittaja: Santeri Väre NCC Anton Ylkänen
Sivu 1/5 Mittausraportti: Päivämäärä: 1.9.2015 Kartoittaja: Santeri Väre 040 149 2006 santeri.vare@wdkuivaus.fi Tilaaja: Laskutus: Kohde: Osoite: Yhteyshenkilö: NCC Anton Ylkänen 050 590 3425 anton.ylkanen@ncc.fi Lisätiedot KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI
KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1249958 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Kellarikerros / kuntosali ja käytävätilat Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu 09-839 355 38 Toimeksianto: Lisätiedot ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS
ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila Lisätiedot MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10
marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero: Lisätiedot Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA
Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä Lisätiedot Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen
Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus päivittyy kuntotutkimus Miia Pitkäranta FT [mikrobiologi], Lisätiedot 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS
16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon Lisätiedot MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma
MUTKU-PÄIVÄT 2009 ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus Vahingontorjunta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Palo-, Lisätiedot TOIMET. Mittaus Rakenteista tehtävät mittaukset Rakenteiden pinnoitettavuusvaatimukset Kuivumisolosuhteiden mittaaminen
Mittaus Rakenteista tehtävät mittaukset Rakenteiden pinnoitettavuusvaatimukset Kuivumisolosuhteiden mittaaminen 2 2 4 4 1 MITTAUS Työmaalla mitattavia asioita ovat kuivumisolosuhteet sekä rakenteiden kosteuspitoisuudet. Lisätiedot YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS
1(10) Kosteusmittausraportti Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin GANN RHT 37 kosteusanturi VAISALA Lisätiedot http://www.asb.fi/ Helsinki e-mail: posti@asb.fi Tampere e-mail: asb-yhtiöt@asb.fi
Kosteuskartoitus TYÖ: 07274 OSOITE: Hakunilanrinteen koulu http://www.asb.fi/ Helsinki e-mail: posti@asb.fi Tampere e-mail: asb-yhtiöt@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 HELSINKI ALUEKONTTORI: Kaikun Lisätiedot Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja
Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275, Lisätiedot KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058
Sivu 1 / 13 Vastaanottaja: Lounaismaan OP Kiinteistökeskus Oy Reima Hakala Sibeliuksenkatu 3 30100 FORSSA KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 As Oy Forssan Nikkilän-Hovi Tyhjä liiketila (entinen ravintola Lisätiedot Kosteuden. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos
Kosteuden monitorointimenetelmät i ti t TkL Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos Esitelmän sisältö Kosteuden Lisätiedot Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja
Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913 Lisätiedot RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA
RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N Lisätiedot Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia
Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä Lisätiedot Kosteus-, home- ja laho-ongelmien
Kosteus-, home- ja laho-ongelmien havainnointi ja korjaus - Mitä on opittu viimeisten 30 vuoden aikana Sisäilmastoseminaari 13.3.2013, Helsinki, Messukeskus Hannu Viitanen, Tuomo Ojanen & Miimu Airaksinen, Lisätiedot Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset?
Kun vahinko yllättää Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kiireellisimmät toimenpiteet Äkillisten vesi- ja palovahinkojen Lisätiedot Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2
Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista Lisätiedot Kosteusmittausraportti
Kosteusmittausraportti Betonivalun päällystettävyysmittaukset Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin Lisätiedot vesihöyry alkaa lauhtua eli tiivistyä pieniksi vesipisaroiksi. Samoin käy ilman jäähtyessä, sillä silloin kyllästyskosteus laskee.
Ilmankosteus Ilma koostuu useista eri kaasuista. Eniten siinä on typpeä, noin 78 %, ja happea, noin 20 %. Kosteusvaurioiden kannalta merkittävin kaasu on ilman sisältämä vesihöyry, jota on ilmassa vain Lisätiedot Puun kosteuskäyttäytyminen
1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä Lisätiedot RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS. sauli@paloniitty.fi 1
RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS sauli@paloniitty.fi 1 Lämpökuvauksen historia Unkarilainen fyysikko Kálmán Tihanyi keksi lämpökameran 1929 Kameroita käytettiin aluksi sotilastarkoituksiin Suomessa rakennusten Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä, Lisätiedot Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo
Referaatti: CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista simulointia apuna Lisätiedot ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS
S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA: Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:
ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors Lisätiedot Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014
Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen Lisätiedot POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY
Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai Lisätiedot Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801
Kiinteistöjen elinkaaripalvelut 075 758 0801 Kuntoarviot Meiltä kiinteistöjen aistinvaraiset kuntoarviot ainetta rikkomattomin menetelmin ja kiinteistöhuoltokorttien kuntoarvio-ohjeita noudattaen. Kuntoarviolla Lisätiedot RISKIRAKENTEET JA SISÄILMAONGELMAT RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015
RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015 Kuntotutkija Pertti Heikkinen pera.heikkinen@savoraoy.com RTA, mikä on riskirakenne? Rakenne, joka kosteusvaurioituu tilojen ja rakenteiden normaalikäytössä tai Lisätiedot VAHINKOKARTOITUS. As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 i 18, ESPOO. Kosteusmittaus
VAHINKOKARTOITUS As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 i 18, ESPOO Kosteusmittaus 1 Työnumero: 10405 kartoitus: 28.9 3.10.2001 Laatija: Marko Niilimäki 050 336 4891 Säkkiväline Oy Vahinkosaneeraus PL146, 04301 Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys Tuomo Ojanen, erikoistutkija Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sairaat talot, sairaat Lisätiedot PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY
Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Lisätiedot HAKEMUS. Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden selvittäminen ja käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuuden osoittaminen
HAKEMUS Hakemus_TsL49_ulkasiant/r3/20.11.2012 Sivu 1 (8) Ympäristökeskus terveydensuojelulain (763/1994) 49 :n mukaiseksi hyväksytyksi ulkopuoliseksi asiantuntijaksi Kotkassa Kotkan ympäristökeskus Kotkantie Lisätiedot Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus 5.2.2015 Seinäjoki. Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia
Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus 5.2.2015 Seinäjoki Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia Image size: 7,94 cm x 25,4 cm TERVE TALO-KOULUTUS Seinäjoki 5.2.2015 TkL Timo Turunen, Ramboll Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki Lisätiedot Antti Laine 040-865 5890
Tilaaja Kohde Antti Kämäräinen Myyrmäen Huolto Oy Patotie 2 01600 VANTAA 040-524 3890 As Oy Myyrinranta Koskikuja 7 E-F kellari, päiväkoti ja väestönsuoja 01600 VANTAA Päiväkoti: Liisa Filppula 09-8393 Lisätiedot MARTTI AHTISAAREN KOULU
MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat: Lisätiedot ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO-ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA
ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO-ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA RTA-lopputyöseminaari 24.9.2015 Kimmo Lähdesmäki Difina Oy OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHTA Opinnäytetyö pohjautuu laajaan Lisätiedot 192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä
K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa Lisätiedot Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti
Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna Lisätiedot Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita
Tarkastusraportti Sivu: 1 (20) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Leinonen Panu (Yhteyshenkilö) p. 00404872445 Panu.Leinonen@pelkosenniemi.fi Lisätiedot Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215
TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja Lisätiedot Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset
Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy Lisätiedot Kiinteistöjen vuotovahinkojen kasvu
Kiinteistöjen vuotovahinkojen kasvu Petri Mero, diplomi-insinööri Johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto petri.mero@fkl.fi 1 Johdanto Vuotovahingoista maksetut vakuutuskorvaukset ovat lähes kaksinkertaistuneet Lisätiedot Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007
Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm: Lisätiedot MC-160SA. Elektroninen kosteusmittari. puulle ja rakennusmateriaalille
MC-160SA Elektroninen kosteusmittari puulle ja rakennusmateriaalille Sivu 1-1- KÄYTTÖOHJE FIN Sivu 2-2- JOHDANTO MC-160SA-kosteusmittauslaite on EXOTEK INSTRUMENTS AB:n kädessä pidettävä kosteuden mittauslaite, Lisätiedot KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri
KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset Lisätiedot Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa
SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET Lisätiedot http://www.asb.fi/ Helsinki e-mail: posti@asb.fi Tampere e-mail: asb-yhtiöt@asb.fi
Kosteuskartoitus TYÖ: 07281 OSOITE: Hakunilan uimahalli http://www.asb.fi/ Helsinki e-mail: posti@asb.fi Tampere e-mail: asb-yhtiöt@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 HELSINKI ALUEKONTTORI: Kaikun Lisätiedot KARTOITUSRAPORTTI Työnumero: 1256373
KARTOITUSRAPORTTI Työnumero: 1256373 Kohde: Peltovuoren Päiväkoti Osoite: Peltovuorentie 2 01690 VANTAA Yhteyshenkilö: (09) 839 34143 Toimeksianto: kartoitus liittyen raportissa yksilöityyn vahinkoon tai Lisätiedot Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.
TYÖ 36b. ILMANKOSTEUS Tehtävä Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. Välineet Taustatietoja Lisätiedot MC 60 Materiaalin kosteusmittari Käyttöohje
MC 60 Materiaalin kosteusmittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy puh. 02-2514402 Valmistaja: CSA Electronics, Saksa Pietiko Oy s. 2 Pietiko Oy s. 3 JOHDANTO MC-60A-kosteusmittauslaite on EXOTEK INSTRUMENTS Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS
Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu Lisätiedot TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET
Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013 Lisätiedot Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri
Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön Lisätiedot Eristysvastuksen mittaus
Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta Lisätiedot Raportti Työnumero: 051321701024
Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013 Lisätiedot RS-1 KOSTEUSKARTOITUS
RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Lisätiedot Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat
Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute