Source: https://issuu.com/prizztech/docs/lngsatakunta_case1_kaasunaputkeapit
Timestamp: 2020-01-21 04:23:55+00:00
Document Index: 18151238

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ']

LNG:hen siirtyvän teollisen toimijan investoinnit: Case 1, toimitus kaasuna by Prizztech Oy - Issuu
SWP-G2417-01 Jouko Nurmi
LNG-SATAKUNTA CASE 1
LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan k채ytt채j채lle kaasuna putkea pitkin CASE 1
Tiivistelmä LNG Satakunta projekti on Satakunnan ELY -keskuksen rahoittama yritysten toimintaympäristön kehittämisen hanke, jonka päätavoite on edesauttaa LNG terminaalin tuloa Poriin Tahkoluotoon. Tämä selvitys on tehty Prizztech Oy, Matti Luhtasen toimeksiannosta. Selvityksessä käydään läpi LNG:hen siirtyvän teollisen käyttäjän investoinnit pilottiselvityksenä, jossa LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin. Selvityksen pilottiyrityksenä on Sachtleben Pigments Oy. Kaasu toimitetaan terminaalista, jossa nesteytettyä maakaasua (LNG) on varastoituna. Varastosäiliö sijaitsee Tahkoluodossa ja ennen toimittamista käyttäjälle LNG höyrystetään maakaasuksi terminaalissa olevassa höyrystimessä. Maakaasu johdetaan putkea pitkin paineenvähennyslaitteistolle, josta se otetaan käyttäjälle eri käyttökohteisiin. Käyttökohteita ovat mm. uunit ja kuivaamot, joissa on poltin. Selvityksen tavoitteena on saada voimassa olevan lainsäädännön ja standardien mukainen pilottikohteen tekninen erittely investointipäätöksen tueksi siirryttäessä nestekaasun käytöstä maakaasuun. Raportti on julkinen ja jaettavissa Satakunnassa toimivien yritysten tarpeisiin. Selvitykseen on kerätty tiedot voimassaolevasta maakaasuun ja LNG:hen liittyvästä lainsäädännöstä. Selvityksestä löytyy ajantasainen lista maakaasua koskevista standardeista, joita tulee noudattaa suunniteltaessa ja toteutettaessa maakaasun käyttöönottoa sekä siinä tarvittavista lupamenettelyistä. Turvallisuuteen liittyvät määräykset ja niiden vaikutukset esitellään riskien hallintaa ja kartoitusta käsittelevässä osassa. Pilottiyrityksellä on käytössä Six Steps riskianalyysi, josta kerrotaan lyhyesti. Selvityksessä on tehty arvio tarvittavista prosessilaitteista ja niiden alustavista mitoituksista. Samalla on käyty läpi pilottiyrityksen nykyisen nestekaasuputkiston soveltuvuus maakaasulle sekä suunniteltu käyttökohteissa tehtävät muutokset. Selvityksen yhteydessä on laadittu myös alustava kustannusarvio ja listattu siihen vaikuttavia tekijöitä. Maakaasulaitteistojen operointiin liittyviä määräyksiä ja toimintatapoja on kerrottu raportissa. Satakunnassa toimivat teräksisten ja muovisten maakaasuputkien asennusliikkeet on listattu. Selvitys antaa maakaasun käyttöön siirtymistä harkitsevalle teolliselle käyttäjälle olennaiset tiedot tarvittavista luvista sekä standardeista ja asetuksista. Maakaasuyhdistyksen verkkosivuilta löytyvä sähköinen Maakaasukäsikirja on myös hyvä opas maakaasun käyttöön siirryttäessä. Huomioitavaa on myös, että maakaasua käyttävä teollinen laitos tarvitsee käytönvalvojan, jonka pitää läpäistä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämä käytönvalvojan koe hyväksytysti.
Sisällysluettelo 1 Yleistä................................................................................................................................................................... 5 2 Tavoitteet.............................................................................................................................................................. 5 3 Maakaasu ja sen ominaisuudet .......................................................................................................................... 5 3.1 Maakaasun poltto ja polttimen toimintaperiaate.................................................................................. 6 3.2 Wobbe-arvo........................................................................................................................................... 7 3.3 Maakaasun komponenttien ominaisuuksia ......................................................................................... 9 3.4 Ilmakerroin........................................................................................................................................... 10 3.5 Savukaasut ja lämmönsiirto ............................................................................................................... 11 4 Maakaasuun ja nesteytettyyn maakaasuun (LNG) liittyvä lainsäädäntö ........................................................ 12 4.1 EU lainsäädäntö.................................................................................................................................. 14 5 Lupamenettelyt sekä turvallisuuteen liittyvät määräykset ja niiden vaikutus ................................................. 15 5.1 Lupakäytäntöön liittyvät asiat ............................................................................................................. 15 5.1.1 YVA-menettely ..................................................................................................................... 15 5.1.2 Ympäristölupa ...................................................................................................................... 15 5.1.3 Vesilain mukainen lupa........................................................................................................ 15 5.1.4 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämät luvat........................................................... 16 5.1.5 Kunnan myöntämät luvat ..................................................................................................... 18 5.1.6 Muita mahdollisia lupia ja ilmoituksia .................................................................................. 20 5.2 Räjähdyssuojausasiakirja ................................................................................................................... 20 5.3 Räjähdysvaaran arviointi, estäminen ja suojautuminen ................................................................... 21 5.4 Käyttöturvallisuustiedote .................................................................................................................... 22 5.5 Riskianalyysi ....................................................................................................................................... 22 5.6 Maakaasuputkiston merkinnät ........................................................................................................... 24 5.6.1 Siirtoputkiston merkinnät ..................................................................................................... 24 5.6.2 Jakeluputkiston merkinnät ................................................................................................... 26 5.6.3 Käyttöputkiston merkinnät ................................................................................................... 26 5.7 Kaasulaitteen sijoittaminen................................................................................................................. 27 5.8 Paineenvähennyslaitteisto.................................................................................................................. 28 5.9 Maakaasupolttimen automaattiset sulkuventtiilit ............................................................................... 28 5.10 Maakaasun hajustaminen ................................................................................................................ 29 5.11 Maakaasun käyttöturvallisuuden seuranta ...................................................................................... 29 5.12 Vaaran arviointi ................................................................................................................................. 29 5.13 Toimintajärjestelmä........................................................................................................................... 30
6 Suunnittelua ja toteutusta määräävät standardit ............................................................................................. 31 6.1 Maakaasuputkiston suunnittelua ohjaavia tekijöitä ........................................................................... 35 6.1.1 Painelaitelainsäädäntö......................................................................................................... 35 6.1.2 Maakaasuputkiston sijoittaminen ........................................................................................ 37 6.1.3 Maakaasuputkiston peitesyvyydet ...................................................................................... 37 6.1.4 Kaivanto ja täytöt ................................................................................................................. 37 6.1.5 Maakaasuputken etäisyydet maanalaisiin putkiin, kaapeleihin ja rakenteisiin ................. 38 6.1.6 Maakaasuputken suojaputket ja -rakenteet........................................................................ 38 6.1.7 Maakaasuputkiston korroosiosuojaus................................................................................. 39 6.1.8 Maakaasuputkiston liitosmenetelmät .................................................................................. 39 6.1.9 Maakaasuputken johtaminen rakennukseen ja läpiviennit ................................................ 39 6.1.10 Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston sulkuventtiilit ........................................................ 40 6.1.11 Ulospuhallusputket ja tyhjennysliitännät........................................................................... 40 6.1.12 Maadoitukset ...................................................................................................................... 40 6.1.13 Maakaasuputkiston rakenneaineet ................................................................................... 40 6.1.14 Maakaasuputkiston rakentamislupa ................................................................................. 41 6.2 Asennukseen ja käyttöönottoon liittyvät asiat ................................................................................... 42 6.2.1 Maakaasuputkiston asennusoikeudet................................................................................. 42 6.2.2 Siirtoputkistot ja korkeapaineiset käyttöputkistot ............................................................... 42 6.2.3 Teräksiset kaasun jakeluputkistot ....................................................................................... 42 6.2.4 Muoviset kaasun jakeluputkistot ......................................................................................... 43 6.2.5 Käyttöputkistot ja siihen liitetyt laitteet ................................................................................ 43 7 Alustava toimintakuvaus, tarvittavat prosessilaitteet ja niiden alustava mitoitus ........................................... 44 7.1 Prosessikonseptin suunnittelu asiakkaan tarpeita vastaavaksi ....................................................... 44 7.2 Toimintakuvaus ................................................................................................................................... 44 7.3 Tarvittavat prosessilaitteet ja putkistot............................................................................................... 45 7.4 Maakaasuputkiston mitoitus ............................................................................................................... 45 8 Laiteluettelo ........................................................................................................................................................ 46 8.1 Maakaasulaitteet ................................................................................................................................. 47 8.1.1 Maakaasupolttimet ............................................................................................................... 47 8.1.2 Maakaasupolttimen sytytyslaitteet ...................................................................................... 49 9 Alustava kustannusarvio ................................................................................................................................... 51 10 Laitteiston operointiin huomioitavat asiat ....................................................................................................... 52 10.1 Kaasupolttimen soveltuvuus eri kaasuille........................................................................................ 53 11 Toimittajaluettelo.............................................................................................................................................. 54 12 Lähdeluettelo ................................................................................................................................................... 55 13 Liitteet ............................................................................................................................................................... 56
1 Yleistä Prizztech Oy toteuttaa LNG Satakunta-hanketta (jäljempänä LNG Satakunta), joka on EAKRrahoitteinen yritysten toimintaympäristön kehittämishanke. Hankkeen ohjauksesta ja toteutuksesta vastaa Prizztech Oy:n projektipäällikkö Matti Luhtanen yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa. Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle toimintaympäristön kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). LNG Satakunta hankkeen päätavoitteena on edesauttaa ja varmistaa LNG (Liquefied Natural Gas) terminaali-investoinnin tulo Tahkoluotoon. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat potentiaaliset LNG:n käyttäjät. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat palveluja ja teknologisia ratkaisuja tarjoavat sekä infrastruktuuria rakentavat yritykset. Erilaiset LNG:n käyttöönottoon ja infrastruktuurin rakentamiseen liittyvät sidosryhmät kuuluvat myös hankkeen kohderyhmään. Hankkeen päävaiheet ovat LNG:n tarvekartoitus, LNG:n jakeluun ja käyttöön liittyvät selvitykset, tarvittavan teknologian tunnistaminen ja LNG:hen liittyvän palveluliiketoiminnan selvittäminen sekä Satakunnalle optimaalisen ratkaisun kuvaus. Tämä selvitys on osa LNG-Satakunta hanketta ja se on kohdennettu Sachtleben Pigments Oy:lle Porin Kaanaan teollisuuspuistossa, joka on suunnitellut nesteytetyn maakaasun käyttöönottoa. Selvityksessä käydään läpi LNG:hen siirtyvän teollisen käyttäjän investoinnit pilottiselvityksenä tapauksessa, jossa LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin. Nestemäinen maakaasu varastoidaan tarkoitusta varten Tahkoluodon terminaaliin rakennettuun säiliöön, josta se kaasutuksen jälkeen ohjataan putkea pitkin käyttökohteeseen. Sachtleben Pigments Oy:n kanssa määritetään mitoituksen lähtökohdat.
2 Tavoitteet Tavoitteena tässä selvityksessä on tuottaa voimassa olevan lainsäädännön ja standardien mukainen kohteen tekninen erittely Sachtleben Pigments Oy:n investointipäätöksen tueksi. Raportti tullaan julkaisemaan siinä laajuudessa kuin pilottiyrityksen kanssa on sovittu ja se jaetaan Satakunnassa toimivien yritysten tarpeisiin.
3 Maakaasu ja sen ominaisuudet Maakaasu on maaperästä saatavaa pääasiassa metaania ja muita kevyitä hiilivetyjä sisältävää kaasuseosta. Tässä selvityksessä käsitellään LNG:stä höyrystettyä maakaasua, joka poikkeaa laadultaan Venäjältä putkella saapuvasta maakaasusta. Liitteessä 2 on esitetty toimittajan (Gasum Oy) ilmoittama maakaasun koostumus ja ominaisuudet. Maakaasua käytetään kahdessa lähes samansuuruisessa segmentissä:  teollisuuskäyttöön.  kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon Maakaasun koostumus vaihtelee riippuen lähteen sijainnista. Taulukossa 1 on esitetty eri maakaasujen koostumuksia eri puolilla maailmaa.
Taulukko 1 Eri maakaasujen koostumuksia [1]. Kenttä Skangass Venäjä Saksa LNG:stä Urengoi Goldenstedt höyrystetty maakaasu[2] Metaani, 90% 98% 88,0% CH4 Etaani, C2H6 7% 0,8% 1,0% Propaani, 3% 0,2% 0,2% C3H8 Butaani, 1% 0,02% C4H10 Typpi, N2 0,75% 0,9% 10,0% Hiilidioksidi, 0,01% 0,1% 0,8% CO2
3.1 Maakaasun poltto ja polttimen toimintaperiaate Maakaasua poltettaessa täydellisesti metaani hapettuu hiilidioksidiksi ja vesihöyryksi. Maakaasupolttimet ovat perusteknologialtaan samankaltaisia. Polttimen toimintaperiaate ja siihen vaikuttavat tekijät on esitetty kuvassa 1.
Kuva 1 Kaasupolttimen toimintaperiaate [1]
Termistö [1] LNG
Nesteytetty maakaasu (Liquefied Natural Gas)
3.2 Wobbe-arvo Eri energiakaasut luokitellaan kolmeen kaasuryhmään ja niiden alaryhmiin (taulukko 2) niiden lämpöarvon ja tiheyden avulla lasketun Wobbe-arvon perusteella. Erilaiset maakaasut kuuluvat toiseen kaasuryhmään ja esimerkiksi Suomessa käytettävä maakaasu toisen kaasuryhmän alaryhmään H (= korkean lämpöarvon maakaasu). Kaasujen luokittelu on tärkeää, koska vain Wobbe-arvoltaan samansuuruisia kaasuja voidaan käyttää samassa kaasulaitteessa tai polttimessa ilman suuttimen tai paineensäätimen muutoksia. Myös kaasulaitteet jaetaan samasta syystä useaan eri laiteluokkaan. [1] LNG:stä höyrystetyn maakaasun Wobbe-arvo on 53,2 – 55,3 MJ/m3(n).[1]
LNG-SATAKUNTA CASE 1 Kaasuryhm채t [1]
3.3 Maakaasun komponenttien ominaisuuksia Yleisimpien maakaasun hiilivetykomponenttien fysikaalisia ominaisuuksia on esitetty taulukossa 3 ja syttymisrajat taulukossa 4. Taulukko 3
Kaasujen fysikaalisia ominaisuuksia [1]
3.4 Ilmakerroin Käytännössä täydellinen palaminen vaatii teoreettista määrää enemmän palamisilmaa. Maakaasulla ilmaylimäärä voidaan kuitenkin pitää pienenä. Tyypillisesti päästään jopa ilmakertoimeen 1,1. Liian suuri ilmaylimäärä heikentää palamishyötysuhdetta. On kuitenkin huolehdittava, ettei palaminen tapahdu ali-ilmalla, koska silloin muodostuu häkää ja savukaasuihin jää palamattomia hiilivetyjä. Jopa nokea voi muodostua. Kun palamista säädetään savukaasumittausten avulla, on varminta mitata aina sekä happi- että häkäpitoisuus (kuva 2). Pelkkä happiylijäämän mittaus ei takaa täydellistä palamista, sillä häkää voi syntyä kaasun ja palamisilman huonon sekoittumisen vuoksi. Myöskään CO 2-pitoisuus ei yksinään kerro sitä, tapahtuuko palaminen yli- vai ali-ilmalla. Jos käytössä ei ole savukaasun happijäännökseen perustuvaa palamisilmamäärän säätöä, kannattaa ilmakerroin pitää vähintään arvossa 1,2. [1]
Kuva 2 Happi-, hiilidioksidi- ja häkäpitoisuuksien riippuvuus ilmakertoimesta [1]
3.5 Savukaasut ja lämmönsiirto Savukaasujen CO2-pitoisuus vastaa hiilidioksidin päästökerrointa 55,0 g CO 2 / MJ alemman lämpöarvon mukaan. Vastaavat arvot ovat esimerkiksi raskaalle polttoöljylle 78,8, kevyelle polttoöljylle 72,0, nestekaasulle 65,0 ja kivihiilelle 93,3 g CO 2 / MJ (Lähde: Tilastokeskus, Energiatilastot). Taulukossa 5 on esitetty savukaasujen koostumus maakaasua poltettaessa. [1] Maakaasuliekin säteilyominaisuuksista johtuen lämmönsiirto tulipesässä on 5-20 % pienempää kuin öljyä poltettaessa. Eroa pienentää jossain määrin öljyn poltosta säteilypinnalle kertyvä noki. Kuitenkin maakaasua käytettäessä tulipesän loppulämpötila jää korkeammaksi kuin öljyä käytettäessä. Maakaasukattiloissa lämmönsiirto tapahtuukin korostetusti konvektion kautta. Tämä on otettava huomioon kattilaa ja sen rakenteita mitoitettaessa. Maakaasun poltossa syntyneet savukaasut voidaan jäähdyttää hyvin matalaan lämpötilaan esim. ekonomaiserin avulla. Kriittinen lämpötila maakaasun savukaasujen jäähdyttämiselle on vesikastepiste. Happokastepistettä ei maakaasulla tunneta. [1] Taulukko 5
Savukaasujen koostumus maakaasua poltettaessa [1]
4 Maakaasuun ja nesteytettyyn maakaasuun (LNG) liittyvä lainsäädäntö Tässä selvityksessä käsitellään nesteytettyä maakaasua vain kaasumaisessa muodossa. Tärkein lakiasiakirja on maakaasuasetus, joka löytyy osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090551. Seuraavassa on esitetty maakaasuasetuksen sisällysluettelo. Valtioneuvoston asetus maakaasun käytön turvallisuudesta 551/2009: 1 luku - Yleiset säännökset 1 § - Soveltamisala 2 § - Soveltamisalan rajoitukset 3 § - Suhde muuhun lainsäädäntöön 4 § - Määritelmiä 2 luku - Luvat 5 § - Rakentamislupa 6 § - Alueellinen rakentamislupa 7 § - Lupapäätös 8 § - Käyttölupa 9 § - Maakaasun varastointi 3 luku - Asennus- ja huolto 10 § - Siirtoputkiston asentaminen 11 § - Teräksisen jakeluputkiston asentaminen 12 § - Muovisen kaasuputkiston asentaminen 13 § - Käyttöputkiston ja sen laitteiden asentaminen 14 § - Koekäyttö 15 § - Asennusliikkeen todistus 4 luku - Tarkastukset 16 § - Tarkastusvelvollisuus 17 § - Käyttöönottotarkastus 18 § - Käyttöönottotarkastuksen tekeminen 19 § - Määräaikaiset tarkastukset 20 § - Toiminnanharjoittajan tekemä tarkastus 21 § - Tarkastuslaitoksen toiminta 5 luku - Putkiston vastuuhenkilö 22 § - Putkiston vastuuhenkilön nimeäminen 23 § - Uuden käytön valvojan nimeäminen 24 § - Käytön valvojan tehtävät 25 § - Käytön valvojan pätevyysvaatimukset 6 luku - Käyttö 26 § - Yleistä 27 § - Hajustaminen 28 § - Toiminta maakaasuputkilinjoilla 29 § - Maankaivu-, louhinta- ja räjäytystyöt maakaasuputken läheisyydessä 30 § - Käytön aikainen valvonta 31 § - Valvontakirja 32 § - Käytöstä poistaminen
7 luku - Räjähdysten estäminen ja räjähdyksiltä suojautuminen 33 § - Räjähdysvaaran arviointi ja räjähdyssuojausasiakirja 34 § - Tilojen luokittelu 35 § - Suojaustoimenpiteet 8 luku - Onnettomuudet 36 § - Onnettomuudesta ilmoittaminen 9 luku - Valvonta 37 § - Valvontaviranomainen 10 luku - Erinäisiä säännöksiä 38§ - Poikkeusten myöntäminen 11 luku - Voimaantulo 39 § - Voimaantulo 40 § - Kumoamissäännös 41 § - Siirtymäsäännökset Liite I – Maakaasun siirtoputkiston tekniset vaatimukset Liite II – Maakaasun jakelu- ja käyttöputkistojen tekniset vaatimukset Erityisesti huomioon otettavia kohtia Maakaasuasetuksen 551/2009 mukaan Sachtleben Oy:n Case 1 tapauksessa ovat: Rakentamislupa 551/2009, 5 ja 9 § Asennus ja huolto 551/2009, 10 – 13 § Tarkastukset 551/2009, 16, 17 ja 18 § käyttölupa 8 § Määräaikaistarkastus 551/2009, 19 ja 20 § Putkiston vastuuhenkilö 551/2009, 22 - 25 § Käytönaikainen valvonta ja valvontakirja 551/2009 30 ja 31 § Onnettomuudet ja valvonta 551/2009, 36 ja 37 § Maakaasuun liittyviä suunnitteluohjeita ja yleisiä määräyksiä on kerätty Maakaasuyhdistyksen toimittamaan Maakaasukäsikirjaan, joka löytyy internet-osoitteesta: http://www.kaasuyhdistys.fi/sites/default/files/pdf/kasikirja/maakaasun_kasikirja.pdf. Maakaasukäsikirjan sisältö otsikkotasolla on: 1. Maakaasun koostumus ja ominaisuudet 2. Maakaasun palaminen 3. Maakaasun savukaasut, lämmönsiirto ja hyötysuhteet 4. Maakaasuputkistot 5. Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston rakentaminen 6. Maakaasuputkiston merkinnät 7. Maakaasun paineensäätö 8. Maakaasun mittaus 9. Kaasulaitteet ja -polttimet 10. Kaasulaitteiden sijoitustilat, palamisilma-aukot ja savuhormit 11. Maakaasun turvallisuus 12. Maakaasulainsäädäntö 13. Kaasutekniikan sanastoa
Maakaasun ja myös nesteytetyn maakaasun siirtoon ja käyttöön käytettäviä putkistoja ja laitteita koskee painelaitelainsäädäntö kuten 869/1999 Painelaitelaki ja 938/1999 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista. Painelaitelaissa tarkoitetaan: painelaitteella säiliötä, putkistoa ja muuta teknistä kokonaisuutta, jossa on tai johon voi kehittyä ylipainetta, sekä painelaitteen suojaamiseksi tarkoitettuja teknisiä kokonaisuuksia. Painelaitelainsäädännöstä saadaan selville kaasuputkiston (painelaite) moduuli, joka määrittelee vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Aiheesta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 6.1.1. Muita huomioon otettavia lakeja ja asetuksia ovat: Laki vaarallisen kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 Asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012 Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855/2012 Asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 551/2009 Asetus maakaasu-, nestekaasu-, ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä 558/2012 Kaasulaiteasetus 1434/1993, muutokset: 804/1994 ja 1169/1995 Maakaasun käyttöturvallisuustiedote on esitetty liitteessä 3.[12] 4.1 EU lainsäädäntö EU lainsäädännöstä löytyy muutamia jäsenvaltioita velvoittavia säädöksiä, kuten: Direktiivi 97/23/EY painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Direktiivi 2009/73/EY maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä [3] Suomessa EU:n antamat direktiivit pyritään saamaan sellaisenaan Suomen omaan lainsäädäntöön.
5 Lupamenettelyt sekä turvallisuuteen liittyvät määräykset ja niiden vaikutus Tässä kappaleessa kerrotaan maakaasun käyttöönottoon ja käyttöön vaadittavat luvat, hakumenettelyt ja lupia myöntävät viranomaiset. Lisäksi kappaleessa kerrotaan turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja kuvataan toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla nämä vaatimukset täytetään. 5.1 Lupakäytäntöön liittyvät asiat Maakaasu ja sen käyttö on suhteellisen tarkkaan säänneltyä. Tärkeimmät lupa-asioihin liittyvät toimivaltaiset viranomaiset ovat Tukes, ELY-keskus, kunnan ympäristölautakunta, rakennuslautakunta ja pelastustoimi. Toiminnanharjoittaja hakee itse luvan myöntävältä viranomaiselta. Liitteessä 1 on esitetty Gasumin LNG-terminaalin lupasuunnitelma esimerkkinä. Seuraavissa kappaleissa on kerrottu tärkeimmät lupamuodot ja selvitetty niiden merkitystä. 5.1.1 YVA-menettely Lainsäädännössä on määritelty hankkeet, joista on aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos niistä katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Jos arvelet, että hanke voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointia, ota yhteys oman alueesi ELY-keskukseen, joka päättää menettelyn tarpeellisuudesta. [5] 5.1.2 Ympäristölupa Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. [6] Jos on epäselvyyttä siitä tarvitaanko lupa, on suositeltavaa ottaa yhteys elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Ympäristölupia myöntävät aluehallintovirasto ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. [6] 5.1.3 Vesilain mukainen lupa Vesilainsäädännön mukaan vesitaloushankkeella on oltava viranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä tai pohjaveden laatua tai määrää. Esimerkiksi toiminta, jossa pohjavettä otetaan yli 250 m 3/vrk, vaatii aina vesiluvan. Yli 100 m3/vrk, mutta korkeintaan 250 m3/vrk pohjaveden ottaminen edellyttää kirjallista ilmoitusta valtion valvontaviranomaiselle. Aluehallintovirasto käsittelee vesilupa-asioita. [7]
SWP-G2417-01
5.1.4 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämät luvat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa. Rakentamislupa Maakaasun varastoinnille vaaditaan rakentamislupa, jos varastoitavan maakaasun määrä on vähintään 5 tonnia. Jos varastointimäärä on yli 0,2 tonnia mutta alle 5 tonnia, varastoinnista on tehtävä ilmoitus. [8] Lupaa on haettava tai ilmoitus tehtävä ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä hyvissä ajoin ennen varaston rakennustöiden aloittamista. [8] Jos maakaasun varastointimäärä on vähintään 50 tonnia, varastoinnissa tulee ottaa huomioon vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevat velvoitteet. [8] Rakentamislupaa ei vaadita jakeluputkiston talohaaralle eikä käyttöputkistolle, jos käyttöputkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään 0,5 baaria tai putkiston nimellissuuruus on enintään DN 25. Rakentamislupa vaaditaan kuitenkin käyttöputkistolle, jos kohteessa olevien käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on 1,2 megawattia tai suurempi. [8] Alueellinen rakentamislupa voidaan myöntää sellaisen jakelu- ja käyttöputkiston rakentamista varten, jonka suurin sallittu käyttöpaine on enintään 8 baaria. Alueellinen rakentamislupa annetaan luvassa mainittua maantieteellistä aluetta varten. [8] Rakentamislupavaatimukset varastoitavan määrän mukaan on kerätty taulukkoon 6 alla. Huom.: Tonni nesteytettyä maakaasua on tilavuudeltaan 2 - 2,5 m3 ja kaasumaisena 1 370 m3 normaali ilmanpaineessa. Taulukko 6
Jakelu- ja käyttöputkiston rakentamislupahakemuksessa on selvitettävä: [8] 1) Hakijan nimi, toimiala ja kotipaikka Hakemukseen on liitettävä jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä kauppa- tai muun vastaavan rekisterin ote, kun hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, taikka selvitys rakentamiseen oikeutetusta kunnan viranomaisesta, kun hakijana on kunta. 2) Putkiston suunniteltu sijainti Hakemukseen on liitettävä vähintään 1:2000 mittakaavaan laadittu asemapiirustus tai linjauskartta, joka sisältää putkiston sijainnin, pituuden, nimellissuuruuden sekä materiaalin, kun kyseessä on jakeluputkiston rakentaminen, mittakaavaan 1:100 tai 1:500 tai muuhun sopivaan mittakaavaan laadittu asemapiirustus, joka sisältää putkiston sijainnin sekä putkisto- ja instrumentointikaaviot, kun kyseessä on käyttöputkiston rakentaminen. 3) Arvio putkiston merkittävistä ympäristövaikutuksista ja suunnitelma niiden ehkäisemisestä, kun kyseessä on jakeluputkiston rakentaminen 4) Vaaran arviointi erillisille suurille käyttökohteille Selvityksessä tulee olla kuvaus maakaasun käyttöön ja käsittelyyn liittyvistä vaaralähteistä, kuvaus tyypillisistä vaaratilanteista ja niiden seurauksista, suunnitelma siitä, miten varaudutaan vaaratilanteen ehkäisemiseen sekä normaaleissa että poikkeavissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa. Alueellista rakentamislupaa haettaessa linjauskartta laaditaan tarkoitukseen sopivaan mittakaavaan. Linjauskartassa selvitetään olemassa olevan jakelu- ja käyttöputkiston sijainti sekä arvioidut putkiston laajennukset. Aluelupahakemukseen on liitettävä selvitys hakijan organisaatiosta ja henkilöstöstä, kuvaus toimintajärjestelmästä sekä suunnitelma valvonnan järjestämisestä. [8] Rakentamislupahakemus ja sen liitteenä olevat piirustukset ja teknilliset selvitykset on toimitettava kahtena sekä linjauskartat ja asemapiirustukset kolmena kappaleena Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. [8]
Asiakirjat [8] Rakentamisen aikana kertyvistä asiakirjoista ja tarkastuspöytäk irjoista kootaan valvontakirja. Valvontakirjassa tulee olla sisällysluettelo, selvitys rakentamisen seurannasta sekä kulloinkin kysymykseen tulevat asiakirjat seuraavana mainituista: [8] 1)
jäljennös rakentamisluvasta,
linjauskartat ja asemapiirustukset,
todistus asennusliikkeen toimintajärjestelmästä,
tarkastuslaitoksen pöytäkirjat,
selvitys menetelmäkokeista,
muut piirustukset ja kaaviot.
Toiminnanharjoittaja laatii ja ylläpitää rakentamisen ja käytön aikaisista asiakirjoista toimintajärjestelmänsä mukaisen dokumentaation. [8] Kemikaalilupa Vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia saa kemikaalilainsäädännön mukaan harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) luvalla. Toiminnanharjoittajan tulee hakea kemikaalilupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä ja hyvissä ajoin ennen tuotant olaitoksen rakennustöiden aloittamista. Lupahakemuksessa on esitettävä tiedot ja selvitykset suunnitellusta toiminnasta ja turvallisuusjärjestelyistä. (390/2005: 23 §; 855/2012: 8 §) [7] Toiminnanharjoittajan on esitettävä kemikaaliturvallisuuslain 23 §:n mukaista lupaa hakiessaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, jos on kysymys ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitetusta hankkeesta. Siltä osin kuin selostukseen sisältyy kemikaaliturvallisuuslain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samoja tietoja vaadita uudestaan. Kemikaaliluvasta on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointi on otettu huomioon. (390/2005: 26 §) [7] Käyttölupa Tukes myöntää siirtoputkistolle käyttöluvan käyttöönottotarkastuksen perusteella. Jakelu- ja käyttöputkistolle luvan myöntää tarkastuslaitos. Kohteet, jotka eivät vaadi rakentamislupaa, voidaan ottaa käyttöön asennusliikkeen annettua kirjallisen todistuksen asennuksen säännöstenmukaisuudesta. [8] 5.1.5 Kunnan myöntämät luvat Rakennuslupa Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti, ja rakennuslupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa. Lisäksi hakemukseen liitetään rakennuksen pääpiirustukset, jotka suunnittelija on varmentanut nimikirjoituksellaan. Hakijalta voidaan tarvittaessa edellyttää muutakin hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellista selvitystä. Rakennusluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. (132/1999: 125 §, 130 §, 131 §) [7] Jos rakentamisesta taikka muusta maankäyttö- ja rakennuslain mukaan luvanvaraisesta tai viranomaishyväksyntää vaativasta toimenpiteestä on laadittava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen arviointiselostus, se tulee liittää
rakennuslupahakemukseen tai ilmoitukseen. Jos rakentamisen tarkoittamaan toimintaan tarvitaan ympäristönsuojelulaissa (86/2000) säädetty ympäristölupa, rakennuslupa-asian ratkaisemista voidaan lykätä, kunnes ympäristölupa-asia on ratkaistu, jos se rakennuksen käyttömahdollisuudet tai aiotun toiminnan ympäristövaikutukset huomioon ottaen on perusteltua. (132/1999: 132 §, 134 §)[7] Toimenpideluvat Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. [9]
Maisematyöluvat Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): [9] 1)
Purkamisluvat Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. [9] Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista. [9]
5.1.6 Muita mahdollisia lupia ja ilmoituksia Seuraavassa on lista muita mahdollisia lupia, jotka tulee ottaa huomioon tapauskohtaisesti.              
Lentoestelupa Ilmoitus työmaan perustamisesta Työluvat (säiliö- ja putkityöt, hitsaustyöt jne.) Teiden alitus- ja/tai liittymälupa Rautatien risteämälupa Radiolaitelupa Ilmoitus, melua ja tärinää aiheuttava työ (louhinta, louheen murskaus) Lupa tilapäisille liikennejärjestelyille Sijoituslupa (esim. putket) Kaivulupa Yhdyskuntateknisen laitteen sijoittaminen Painelaitteet, sijoituslupa (rekisteröinti ja käyttöönottotarkastukset) Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot (käyttöönottotarkastukset) Sähkölaitteistot (ilmoitus viranomaisille, käyttöönottotarkastukset)
5.2 Räjähdyssuojausasiakirja ATEX -velvoitteet koskevat työnantajia, joiden tiloissa voi muodostua räjähdyskelpoinen ilmaseos kaasun, pölyn tai palavan nesteen höyryn takia. Tällaisissa tiloissa on kaikin tavoin minimoitava räjähdyksen mahdollisuutta ja nämä toimenpiteet dokumentoidaan käytännössä räjähdyssuojausasiakirjaan. Asiakirja on vapaamuotoinen riippuen toiminnan luonteesta. [10] Räjähdyssuojausasiakirja on siis loppuraportti suoritetuista toimenpiteistä räjähdysvaaran minimoimiseksi.[10] Räjähdyssuojausasiakirja laaditaan työpaikan henkilöturvallisuuden parantamiseksi. Asiakirjaan kirjataan työpaikan syttyvien, räjähdysvaaran aiheuttavien nesteiden, kaasujen ja pölyjen tunnistaminen, riskinarviointi sekä toimenpiteet räjähdysten estämiseksi ja räjähdyksiltä suojautumiseksi. [10] Yritys laatii räjähdyssuojausasiakirjan itseään varten. Asiakirjaa ei toimiteta viranomaisille. Työsuojeluviranomaiset valvovat määräysten noudattamista. Tukes valvoo määräaikaistarkastuksissa työpaikkoja, joissa vaarallisten kemikaalien käsittely on laajamittaista. Paloviranomainen puolestaan valvoo työpaikkoja, joissa kemikaalien käsittely on vähäistä. [10] Räjähdyssuojausasiakirjassa on esitettävä seuraavat asiat: [10]     
Räjähdysvaara on arvioitu. Tilat on luokiteltu ja niissä käytetään asianmukaisia laitteita. Luokitellut tilat on merkitty asianmukaisesti. Työvälineiden turvallista käyttöä valvotaan Asianmukaiset suojaustoimenpiteet on toteutettu.
Räjähdyssuojausasiakirjaan kirjataan eri vaiheissa esille tulevat asiat eri lomakkeisiin. Valmistuvan räjähdyssuojausasiakirjan sisältö muodostuu pääosin lomakkeille taulukkomuodossa
esitetyistä asioista. [10] Toiminnanharjoittajan itsenäisesti laatima räjähdyssuojausasiakirja yhteistyössä työntekijöiden kanssa luo yhteisöllisyyden ja vastuuntunteen turvallisuudesta työpaikalla. Liitteessä 1 on yleispätevä ja yhteneväinen räjähdyssuojausasiakirjamalli, joka soveltuu eri toimialoille.[11] BLEVE-ilmiötä ei käsitellä tämän selvityksen yhteydessä, koska maakaasua käsitellään vain kaasumaisena selvityksen piiriin kuuluvissa putkistoissa ja laitteissa. 5.3 Räjähdysvaaran arviointi, estäminen ja suojautuminen Laitteistot on suunniteltava siten, että ennakoitavissa toimintaolosuhteissa ei voi syntyä mainittavia kaasuvuotoja. Suojaustoimenpiteenä voidaan käyttää oikein suunniteltuja teknisiä ratkaisuja. Vuotokaasu on pyrittävä johtamaan kohdepoistona, ulospuhallusputkien tai kanavien avulla, ulos. Laitetilan ilmanvaihto on suunniteltava siten, että räjähtävä ilmakaasuseos pääsee purkautumaan tilasta ulos vaarattomasti. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa tulee olla vähintään kaksi ilmanvaihtoaukkoa, joista toinen sijoitetaan lattian rajaan ja toinen seinän yläosaan tai kattoon. Kummankin aukon vapaa poikkipinta-ala tulee olla 0,1 % lattiapinta-alasta, vähintään 100 cm2. Sähkölaitteistojen ja asennusten on oltava ko. tilaluokkaan soveltuvia ja hyväksyttyjä. Sähkölaitteistoille on tehtävä sähköturvallisuussäädösten edellyttämät tarkastukset. Räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokittelu tehdään taulukon 7 mukaan. Muiden kohteiden tilaluokitus tehdään räjähdysvaaran arvioinnin perusteella.[8] Taulukko 7 [8] Maakaasun siirtoputkiston kohteiden tilaluokitus Kohde Tilaluokka/Etäisyys Kompressoriasema - kompressorihalli 1 - kompressorihallin aukkojen ympäristö 1/1,5 m; 2/7,5 m - laitesuoja 1 - laitesuojan aukkojen ympäristö 1/1,5 m; 2/7,5 m - aseman ulospuhallusaukon ympäristö 1/3,5 m; 2/7,5 m - laitteiden avattavien aukkojen ja ulospuhallusaukkojen ympäristö 1/1,5 m; 2/3,5 m Paineenvähennysasema - paineenvähennystila 2 - paineenvähennystilan aukkojen ympäristö 2/1,5 m - ulospuhallusaukkojen ympäristö 1/1,5 m Venttiiliasema - siirtoputkiston ulospuhallusaukon ympäristö 1/1,5 m; 2/3,5 m - avattavien aukkojen ympäristö 1/1,5 m, 2/3,5 m - venttiilien ulospuhallusaukkojen ympäristö 1/1,5 m Sellaiset tilat, joissa maakaasua johdetaan teknisesti tiiviissä olosuhteissa, ei ole tarvetta tilaluokitukseen. Teknisesti tiiviiksi ratkaisuksi katsotaan hitsatut liitokset, laippaliitokset ja muut kaasulle tarkoitetut erikoisliitokset. Avattavien liitosten osalta räjähdyskelpoisen seoksen
esiintymisen todennäköisyys tulee kuitenkin ottaa huomioon huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä. Toiminnanharjoittajan on määriteltävä toimintajärjestelmässään henkilöstön koulutus ja ohjeistus. Räjähdysvaarallisen tilan sisäänkäyntien yhteydessä on oltava tarvittavat merkinnät ja tilasta on oltava riittävät hätäpoistumistiet. [8] 5.4 Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedotteen laatii maakaasun toimittaja. Maakaasun käyttäjän tulee tutustua siihen ja ottaa sen antamat tiedot ja ohjeet huomioon sekä kaasun normaalissa käytössä että varautuessaan vaara- ja onnettomuustilanteisiin. Gasum Oy:n toimittaman maakaasun käyttöturvallisuustiedote on esitetty liitteessä 3, [12]. Sen kohdassa 2.3 ”Muut vaarat” listataan seuraavat maakaasun vaarat: Turvallisuusvaarat: Maakaasu on ilmaa kevyempää ja muodostaa ilman kanssa syttyvän/räjähtävän kaasuilma seoksen. Terveysvaarat: Suurina pitoisuuksina hengitettynä maakaasu voi aiheuttaa uneliaisuutta, mahdollisesti päänsärkyä, pahoinvointia tai huimausta. Suuret kaasupitoisuudet voivat syrjäyttää ilman happea. Seurauksena on hapen puute, mikä jatkuessaan voi johtaa tukehtumiseen. Nopeasti haihtuessaan paineistettu maakaasu voi aiheuttaa paleltumia. Ympäristövaarat: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. 5.5 Riskianalyysi Sachtleben Pigmentsillä on käytössä Six Steps -menetelmä, jota sovelletaan tässäkin tapauksessa. Kaksi ensimmäistä vaihetta tehdään ennen investointiesityksen jättämistä. Six Steps menetelmän ohjeistuksen sisällysluettelo: 1. Luontainen turvallisuus a. Projektin määrittely b. Prosessin kuvaus, i. virtaus- tai lohkokaavio ii. sijainti c. Säätöjen periaatteet i. Automaatioaste ii. Varajärjestelmät iii. Miehitys iv. Muut oleelliset asiat d. Aikaisemmat vaaratilanteet e. Luontainen HSE f. Materiaalien vaaratekijät g. Turvallisuus h. Työterveys i. Ympäristö j. Kuljetukset ja sijoituspaikka k. Lakisääteiset vaatimukset tunnistettu
Viranomaiset Suunnitteluohjeet Organisaatio Vaaratilanteisiin varautuminen Johtopäätökset Kokoukset ja muutokset
4. Mekaanisen valmiuden varmistaminen a. Laitetestaus ja vesiajovalmiuden toteaminen b. Suunnitelmien mukaisuus c. Valmiusaste ja aikataulu d. Ohjeet jatkoa varten 5. Käynnistysvalmiuden tarkistaminen a. Tarkastuslaitoksen käynti. i. Paineastiat ii. Prosessinturvallisuus iii. Kemikaalit iv. Lupa-asiat b. Organisaatio c. Koulutus 6. Jälkikatselmus ja ensimmäisten käyttökokemusten puinti a. Toimiiko prosessi suunnitellusti i. Prosessiohjelma, Reseptit ii. Mekaaniset toiminnot iii. Instrumentointi
SWP-G2417-01 LNG-SATAKUNTA CASE 1
b. Turvallisuusnäkökohdat i. Turvallisuuden toteutuminen, Palo- ja räjähdys ii. Kemikaalien käyttö c. Suunnitelmien auditointi d. Suunnitelmien ”as-built”-revisiot Näitä pitää täydentää muiden projektitoimintojen riskianalyyseillä kuten työmaan toiminnot, nostot, muun tehtaan käytettävyyden tarkastelu asennusvaiheen aikana. Six Steps -menetelmän lisäksi on olemassa myös muita riskianalyysimenetelmiä. 5.6 Maakaasuputkiston merkinnät Maakaasuasetuksen mukaan: Maakaasuputkistot on merkittävä tahattoman vahingoittamisen estämiseksi. Pääsulkuventtiilin sijainti on osoitettava venttiilin tunnuskilvellä. Maakaasuputkiston vesistöalitukset on merkittävä ilmaisutauluilla, jos vesialuetta käytetään kulkemiseen ja mikäli putki on laskettu painotettuna pohjaan. [1] Maakaasuputkistoilla tarkoitetaan siirtoputkistoa, jossa maakaasua siirretään korkeassa paineessa pitkiä matkoja. Jakeluputkistossa maakaasua siirretään pienemmässä paineessa käyttökohteisiin. Käyttöputkistolla siirretään maakaasua kaasun käyttökohteessa kaasulaitteesta toiseen. 5.6.1 Siirtoputkiston merkinnät Siirtoputkistoa on Suomessa noin 1300 km ja se sijoittuu Etelä- ja Kaakkois-Suomeen. Siirtoputkistossa on kompressoriasemia kaasun paineen korottamiseksi, ja ne sijaitsevat Imatralla, Valkealassa ja Mäntsälässä. Siirtoputkiston paine on noin 30 bar. Suuret käyttäjät, kuten voimalaitokset, on liitetty suoraan siirtoputkistoon paineenvähennysaseman kautta. Siirtoputkisto on maanalaista teräsputkea. Siirtoputkisto merkitään siten, että putkilinjan jokaiseen kohtaan näkyy kummastakin suunnasta vähintään yksi putkiston kulkua osoittava merkki, joka koostuu kuvassa 3 esitetystä merkintäpaalusta ja kuvassa 4 esitetystä merkintäkilvestä. [1]
Siirtoputkiston merkintäkilven koko on 200 mm x 140 mm. Jakeluputkiston merkintäkilven koko voi olla sama tai vaihtoehtoisesti pienempi, esimerkiksi 85 mm x 60 mm. Keltaiseen merkintäkilpeen tehdään mustin kirjaimin seuraavat merkinnät: 1. teksti ”Maakaasu” tai ”Naturgas” 2. putken nimelliskoko (esim. DN 500 tai PEH 110) 3. kilven sivupoikkeama putkesta metreinä, jos sitä ei voida sijoittaa suoraan putkilinjan kohdalle. Sivupoikkeama merkitään putken sijaintipuolelle. Jos kilpi sijoitetaan talon seinään, merkitään kilpeen putken kohtisuoraetäisyys merkintäkilvestä ja nuolella virtaussuunta. 4. kilven järjestysnumero ja/tai kilometrilukema, josta ilmenee merkin sijainti 5. putkiston käytöstä vastaavan toiminnanharjoittajan nimi ja puhelinnumero. [1] Vesistön alittava siirtoputkisto merkitään ilmaisutaululla, jos maakaasuputki alittaa väylän tai muun kulkemisen käytettävän vesialueen. Ilmaisutaulu sijoitetaan vesistön kummallekin rannalle siten, että tauluja yhdistävä suora osoittaa maakaasuputken sijainnin. [1] Siirtoputkiston venttiili- ja paineenvähennysasemat varustetaan näkyvälle paikalle sijoitettavalla tunnuskilvellä sekä varoitustaululla, jolla kielletään tupakointi ja avotulenteko. Siirtoputkistossa ennen paineenvähennysasemaa sijaitseva pääsulkuventtiili on merkittävä venttiilin tunnuskilvellä, jossa lukee ”MAAKAASU – PÄÄSULKUVENTTIILI ”. [1] Maakaasulinjalle pystytetään kaivukieltotauluja tarpeelliseksi katsottaviin paikkoihin. Taulut voidaan kiinnittää merkintäpaaluihin. Kaivukieltotaulun koko on 300 mm x 300 mm. Kilpi on keltainen ja tekstin väri musta. Taulussa on 1. teksti ”MAAKAASU” 2. kaivukieltoteksti 3. putkiston käytöstä vastaavan toiminnanharjoittajan nimi ja puhelinnumero. Jakeluputkistossa käytettävän kaivukieltotaulun mitat voivat olla pienemmät, esimerkiksi 150 mm x 200 mm. [1] Siirtoputkiston kaivantoon, alku- ja lopputäytön väliin, asennetaan keltainen, vähintään 100 mm leveä varoitusnauha tai -verkko, jossa on tasaisin välimatkoin teksti ”MAAKAASU”, ”NATURGAS”
tai ”NATURAL GAS”. Jos siirtoputkiston rakentamisessa käytetään kaivannottomia menetelmiä (kaivamaton tekniikka), ei varoitusnauhaa asenneta. [1] Maanpäällisen siirtoputkiston tunnusväri on violetti. Värikoodi on RAL 4004. Sii rtoputkistoon kuuluvien paineenvähennysasemien laitteistojen tulopaineisen osan tunnusväri on violetti ja lähtöpaineisen osan keltainen. [1] 5.6.2 Jakeluputkiston merkinnät Jakeluputkistolla kaasu siirretään siirtoputkistosta siirtoputkistoa matalammassa paineessa, noin 4-8 bar, käyttökohteisiin. Jakeluputkiston pituus Suomessa on noin 500 km. Jakeluputkisto on pääosin maanalaista muoviputkea. Jakeluputkisto voidaan merkitä merkintäpaaluilla ja merkintäkilvillä ja/tai kiintopistemerkinnöin siten, että putkiston sijainti on myöhemmin tarkasti määritettävissä. Rinnakkain kulkevien putkien merkintäkilvet voidaan kiinnittää samaan merkintäpaaluun. Maakaasulinjalle voidaan pystyttää kaivukieltotauluja tarpeelliseksi katsottaviin paikkoihin. [1] Maanalaisen jakeluputkiston kaivantoon, alku- ja lopputäytön väliin, asennetaan keltainen, vähintään 100 mm leveä varoitusnauha tai -verkko, jossa on tasaisin välimatkoin teksti ”MAAKAASU”, ”NATURGAS” tai ”NATURAL GAS”. Yhdellä varoitusnauhalla tai -verkolla voidaan merkitä kaksi rinnakkain asennettua maakaasun jakeluputkea. Jos jakeluputkiston rakentamisessa käytetään kaivannottomia menetelmiä, ei varoitusnauhaa asenneta. [1] Muovisen maakaasun jakeluputken ulkopintaan kiinnitetään päällystetty ilmaisinlanka tai viestikaapeli, jolla maakaasuputki voidaan jälkeenpäin paikantaa. Signaalin syöttöpisteet sijoitetaan putkiston päihin sekä sopivaksi katsottuihin paikkoihin putkiston varrella siten, että syöttöpisteitä on riittävä määrä. Ilmaisinlanka suositellaan kiinnitettäväksi myös sellaiseen jakeluputkistoon, joka asennetaan kaivannottomilla menetelmillä. [1] Maanpäällisen jakeluputkiston tunnusväri on keltainen. Värikoodi on RAL 1021. [1] Maanalaisen jakeluputkiston venttiilit paikallistetaan sopivilla merkinnöillä, es imerkiksi venttiilikaivon kansimerkinnällä. Venttiilin käyttökarasta tulee ilmetä venttiilin ”auki/kiinni”asento. Jakeluputkiston vesistöalitukset merkitään siirtoputkiston tavoin ilmaisutauluin. [1] Liikenneväylän ylittävä jakeluputkisto merkitään maakaasuputkea osoittavilla merkintäteipeillä sekä tarvittaessa alikulkukorkeutta osoittavalla kilvellä. Jakeluputkistossa ennen putkiston rakennukseen sisään vientiä oleva pääsulkuventtiili merkitään venttiilin tunnuskilvellä. Tunnuskilpeen voidaan lisätä tarvittavaa informaatiota. Venttiilin tunnuskilven vähimmäiskoko on 60 mm x 85 mm. [1] 5.6.3 Käyttöputkiston merkinnät Käyttöputkistolla kaasu siirretään kaasun käyttökohteessa eri kaasulaitteille. Käyttöputkisto sijaitsee usein käyttäjän omalla alueella. Käyttöputkisto on usein terästä. Käyttöputkistot merkitään keltaisella tunnusvärillä. Värikoodi on RAL 1021. Teollisuus- tai vastaavissa tiloissa sijaitseva käyttöputkisto merkitään keltaisen tunnusvärin lisäksi maakaasuputkea osoittavilla merkintäteipeillä. [1]
Käyttöputkistossa olevat pääsulkuventtiilit merkitään tunnuskilvellä (kuva 5). Käyttöputkiston muita venttiileitä voidaan myös tarvittaessa merkitä venttiilin tunnuskilvellä sekä mahdollisilla selventävillä tiedoilla venttiilin käyttötarkoituksesta. [1]
Kuva 6 Ex-tilojen varoitusmerkki. [1] 5.7 Kaasulaitteen sijoittaminen Kaasulaitteen saa sijoittaa vain sellaisiin huonetiloihin, joiden koko ja ilmanvaihto ovat riittävät. Jos kaasulaite liitetään suljettuun järjestelmään (palamisilma otetaan suoraan ulkoa ja palamiskaasut johdetaan suoraan ulos), voidaan kaasulaite sijoittaa mihin tahansa huonetil aan. [1]
Jos kaasulaitteen toiminta tai sen sijoituskohde edellyttää kyseisen sijoitustilan koneellista ilmanvaihtoa, on kaasulaite varustettava laitteella, joka estää kaasun tulon polttimelle, ellei koneellinen ilmanvaihto ole toiminnassa. [1] Kaasulaite on aina liitettävä savukaasujen poistohormiin, jos kaasulaitteen valmistajan ohjeet sitä edellyttävät. Mikäli kaasulaitetta ei ole liitetty savukaasujen poistohormiin tai -kanavaan, on laitteen sijoitustila varustettava sellaisella ilmanvaihdolla ja/tai kohdepoistolla, jolla palamisessa syntyvien aineiden sallittuja enimmäispitoisuuksia ei oleskeluvyöhykkeellä ylitetä. [1] 5.8 Paineenvähennyslaitteisto Maakaasuputkisto on aina varustettava sellaisilla säätö- ja turvalaitteilla, ettei putkiston suurinta sallittua käyttöpainetta ylitetä. Ennen paineenvähennyslaitteistoa on maakaasun tuloputkessa oltava sulkuventtiili. [1] Paineenvähennyslaitteisto voidaan sijoittaa joko sisä- tai ulkotiloihin tulopaineen mukaan seuraavasti: 1. tulopaine enintään 200 mbar: Paineenvähennyslaitteiston voi sijoittaa sisätiloihin tai ulos suojakaappiin. 2. tulopaine yli 200 mbar, mutta enintään 4 bar: Paineenvähennyslaitteiston voi sijoittaa joko ulos suojakaappiin tai sellaiseen sisätilaan, josta ei ole välitöntä yhteyttä asuin- tai vastaaviin tiloihin. Jos sijoitustilasta on välitön yhteys asuin- tai vastaaviin tiloihin, tulee paineenvähennyslaitteisto sijoittaa tiiviiseen suojakaappiin, josta on suora tuuletusyhteys ulos. 3. tulopaine yli 4 bar, mutta enintään 16 bar: Paineenvähennyslaitteisto on sijoitettava ulos mekaanisilta vaurioilta suojattuun kaappiin tai laitteistoa varten erikseen varattuun sisätilaan, josta on suora yhteys ulos. Tila on varustettava vähintään kahdella suoraan ulos johtavalla ilmanvaihtoaukolla, joista toinen sijoitetaan lattian rajaan ja toinen seinän yläosaan tai kattoon. Tila luokitellaan räjähdysvaaralliseksi tilaksi. [1] Jos maakaasun tulopaine on enintään 4 bar, vaaditaan vähintään yksi turvalaite ja jos tulopaine on yli 4 bar mutta alle 16 bar, vaaditaan vähintään kaksi toisistaan riippumatonta turvalaitetta. Lisäksi, jos tulopaine on yli 1 bar, on paineenvähennyslaitteisto varustettava laitteella (apuvaroventtiili), joka estää mahdollisen säätölaitteiston läpi pääsevän vuotokaasun aiheuttaman paineennousun yli sallitun arvon silloin, kun laitteisto on käyttämättömänä. Tulopaineeltaan enintään 4 baarin paineenvähennyslaitteiston apuvaroventtiili voidaan korvata toisella turvalaitteella. Mahdolliset ulospuhallusputket on johdettava ulos. [1] 5.9 Maakaasupolttimen automaattiset sulkuventtiilit Automaattisia sulkuventtiileitä on pääpolttimella (pääkaasu) aina kaksi. Myös sytytyspolttimella (sytytyskaasu) venttiileitä on pääsääntöisesti kaksi. Automaattisten sulkuventtiileiden varustus ja tiiviysluokka määräytyvät kaasupolttimen tehon ja polttimen esituuletuksen perusteella. Automaattisten sulkuventtiileiden toimivuutta valvotaan automaattisella tiiviydentestausjärjestelmällä, joka vaaditaan aina yli 1200 kW:n polttimelle. Sulkuventtiilien välistä paineenpoistoa ei enää käytetä uusissa asennuksissa. Myös esituuletus voidaan tietyin edellytyksin korvata tiiviydentestausjärjestelmällä. [1]
5.10 Maakaasun hajustaminen Maakaasun hajustaminen on yleisesti käytetty keino, jolla lisätään mahdollisuutta havaita pienikin vuoto erityisesti sisätiloissa. Maakaasuasetuksessa (551/2009) sanotaan että: Maakaasu on hajustettava. Hajustusvaatimus ei kuitenkaan koske varastoitavaa maakaasua, siirtoputkistossa johdettavaa maakaasua eikä biokaasua.[8] Lisäksi asetus antaa määräyksiä hajustuksen toiminnan seuraamisesta. Jakelualueilla joilla on merkittävää kotitalouskäyttöä, hajustuksen toimivuutta on seurattava jatkuvasti. Tukes voi antaa yksittäistapauksessa ja määräämillään ehdoilla luvan, ettei jakelu- tai käyttöputkistoon johdettavaa maakaasua tarvitse hajustaa. Tämä voi tulla kysymykseen käyttökohteissa, joissa kulutus on erittäin suurta, ympäristön hajut estävät aistinvaraisen havaitsemisen tai prosessin vaatimukset eivät salli hajustamista. Hajustamiseen käytetään Suomessa tetrahydrotiofeenia (THT). Hajustuksen perusteella maakaasu on normaalisti aistittavissa, kun kaasun pitoisuus ilmassa on vähintään 0,02%. Pilottiprojektissa on sovittu että maakaasu hajustetaan höyrystämisen yhteydessä Tahkoluodon terminaalissa. 5.11 Maakaasun käyttöturvallisuuden seuranta Maakaasun käyttöturvallisuutta seurataan Turvalisuus- ja kemikaaliviraston VARO-rekisterin avulla.Toiminnanharjoittajan on toimitettava maakaasuputkelle tai käyttölaitteelle sattuneesta vakavasta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta selvitys Turvalisuus- ja kemikaalivirastolle. Selvityksessä 1. kuvataan onnettomuustilanne ja olosuhteet onnettomuuden sattuessa 2. selvitetään onnettomuuden vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen 3. kuvataan pelastus- ja torjuntatoimet, joihin on ryhdytty 4. selvitetään, mihin toimenpiteisiin toiminnanharjoittaja aikoo ryhtyä vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. [1] Selvitys on tehtävä myös vaurioista, joilla saattaa olla merkitystä käyttöturvallisuuteen, k uten rakenteellisista vioista tai materiaalivioista johtuvista vaurioista.[1] 5.12 Vaaran arviointi Maakaasun rakentamisluvan hakemusmenettelyyn liittyy tiettyjen kohteiden osalta velvoite erillisen selvityksen – vaaran arvioinnin – tekemisestä. Lisäksi toiminnanharjoittajan on arvioitava laitteiston räjähdysvaara ennen sen käyttöönottoa. Jakelu- ja siirtoputkistoille edellytetään vaaran arvioinnin lisäksi arviota putkiston merkittävistä ympäristövaikutuksista ja suunnitelmaa niiden ehkäisemisestä. [1] Siirtoputkiston osalta onnettomuusriskien arviointi koskee putkistoa, sekä paineenkorotus - ja paineenvähennysasemia. [1] Vaaran arviointi on tehtävä erillisille suurille käyttökohteille. (kohteen käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho vähintään 6 MW). Jos arvioidaan, että kohteessa voi esiintyä räjähdysvaara, toiminnanharjoittajan on laadittava räjähdyssuojausasiakirja. Räjähdyssuojausasiakirjassa tulee olla räjähdysvaaran arvioinnin
tulokset, tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet ja räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. [1] Arviointi tulee tarkistaa määräaikaistarkastusten yhteydessä sekä aina merkittävien muutosten yhteydessä. [1] Tilojen luokittelu tulee tehdä ainakin seuraaville kohteille: [1] 1) paineenlisäysasemat ja -laitteistot 2) paineenvähennysasemat 3) kaasuturbiinin suojakotelot 4) paineenvähennyslaitteistot, joiden tulopaine on yli 4 baaria 5) siirtoputkiston venttiiliasemat 6) tankkausasemat 7) putkistot, jotka ovat alttiina värähtelylle tai huomattavalle paineen ja lämpötilan vaihtelulle 8) biokaasun paineenlisäysasemat. Kaasun käyttölaitetta ympäröivää tilaa ei luokitella. [1] Erillisille suurille käyttökohteille tehtävässä selvityksessä tulee olla kuvaus maakaasun käyttöön ja käsittelyyn liittyvistä vaaralähteistä, kuvaus tyypillisistä vaaratilanteista ja niiden seurauksista, suunnitelma siitä, miten varaudutaan vaaratilanteen ehkäisemiseen sekä normaaleissa että poikkeavissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa. [1] 5.13 Toimintajärjestelmä Toimintajärjestelmällä tarkoitetaan sitä osaa toiminnanharjoittajan yleisestä hallintajärjestelmästä, joka kattaa maakaasun osalta henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi asetetut tavoitteet sekä maakaasun suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön liittyvät toimintamenettelyt. [1] Toimintajärjestelmää edellytetään mm. siirtoputkiston suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. Asennusliikkeeltä edellytetään toimintajärjestelmää siirtoputkiston ja teräksisen jakeluputkiston asennuksessa. Toiminnanharjoittajan hakiessa jakelu- ja käyttöputkiston alueellista rakentamislupaa edellytetään toimintajärjestelmää. [1]
6 Suunnittelua ja toteutusta määräävät standardit Tässä kappaleessa on lueteltu kotimaiset ja EU:n standardit. Näiden lisäksi suunnittelussa tulee käyttää Maakaasukäsikirjaa. [1], [13], [14] SFS-standardit SFS 2897
SFS-EN 12186/A1:en
SFS-KÄSIKIRJA 58-1
Cenelec/EN 60079-0:2012
Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 0: Laitteet – Yleisvaatimukset[15]
6.1 Maakaasuputkiston suunnittelua ohjaavia tekijöitä Maakaasuputkistot jaetaan käyttötarkoituksensa mukaan - siirtoputkistoon, jolla maakaasua siirretään käyttöön jaettavaksi - jakeluputkistoon, jolla maakaasua jaetaan siirtoputkistosta vähennetyllä paineella alueelliseen kulutukseen - käyttöputkistoon, jolla maakaasua johdetaan vähennetyllä paineella kaasulaitteelle tai muuhun käyttökohteeseen. [1] Maakaasun siirtoputkiston rakennusalue jaetaan alueluokkiin. Alueluokka määritellään asutustiheyden tai alueella olevien erillisten kohteiden laadun perusteella. Putkiston mitoituksessa käytettävät varmuuskertoimet määräytyvät alueluokan mukaan. Maakaasuputkiston suunnittelupaine tulee valita vähintään yhtä suureksi kuin suurin paine, jonka alaiseksi putki käyttöolosuhteissa joutuu. Teräksisten putkien ja putken osien (käyrä, haaroitus, palje, supistus, laippa) suunnittelupaineen tulee olla vähintään 10 bar. Putkiston varusteiden (venttiili, paineensäädin, suodatin, määrämittari jne.) suunnittelupaineena käytetään vähintään putkiston suurinta sallittua käyttöpainetta. Suunnittelulämpötilana tulee käyttää korkeinta tai alinta lämpötilaa, johon putkisto voi käytön aikana joutua. Maahan asennettavalle sekä veteen upotettavalle putkelle suunnittelulämpötila on -10 °C ja maanpäälliselle, ulos sijoitetulle putkelle 40 °C. [1] Säädöksissä ei aseteta suunnittelijalle muodollisia pätevyysvaatimuksia. Luonnollisesti suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaikki maakaasua koskevat säännökset ja vaatimukset. 6.1.1 Painelaitelainsäädäntö Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999) sisältää painelaitedirektiivin (97/23/EY) menettelyt painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelulle, valmistukselle ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnille. Painelaitteita ovat säiliöt, putkistot, höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteet (höyry- ja kuumavesikattilat), varolaitteet ja paineenalaiset lisälaitteet.[16] Painelaitteiden luokittelu Painelaitteet ja laitekokonaisuudet jaetaan suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia varten kahteen ryhmään: -suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia. -suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava hyvää konepajakäytäntöä. Painelaitteet ja laitekokonaisuudet, joissa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia, luokitellaan kasvavan riskin mukaan neljään luokkaan I – IV. [16] Säiliöille, putkistoille ja höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteille hyvän konepajakäytännön ja luokkien I – IV rajat on esitetty päätöksen (938/1999) liitteen II kuvissa 1 – 9. [16] Painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on esitetty päätöksen (938/1999) liitteessä III ja taulukossa 8.
Taulukko 8 Painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt
6.1.2 Maakaasuputkiston sijoittaminen Rakennusten ulkopuoliset jakelu- ja käyttöputkistot on rakennettava yleensä maanalaisena. Alueilla ja paikoissa, joissa maanalainen putkisto voi vahingoittua maan laadun tai li ikkumisen johdosta tai joissa maanalaisen putkiston rakentaminen on teknisesti vaikeata, saadaan putkistot rakentaa maanpäällisenä. Tehdasalueilla saa putkistot rakentaa myös maanpäällisenä. Rakennusten sisäpuoliset käyttöputkistot asennetaan mahdollisimman paljon pinta-asennuksena. Käyttöputkistoa ei saa sijoittaa läpivientejä lukuun ottamatta ontelorakenteiden, savuhormien, ilmanvaihto- tai tuuletuskanavien sisälle eikä hissi- ja tavarankuljetuskuiluihin. [1] 6.1.3 Maakaasuputkiston peitesyvyydet Maanalaisten jakelu- ja käyttöputkistojen vähimmäispeitesyvyys on 0,8 metriä, kun putkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään 4 bar. Yli 4 barin jakelu- ja käyttöputkistojen vähimmäispeitesyvyys on 1 metri. Erikoiskohteissa voidaan vähimmäispeitesyvyyttä pienentää, jos vastaava turvallisuustaso säilyy. Kallioon louhitun kaivannon vähimmäispeitesyvyydeksi riittää, jos kallion pinta ulottuu 0,6 metriä putken yläpinnan yläpuolelle. Lisäksi eräiden kohteiden alituksille on määritelty edellisestä poikkeavia peitesyvyyksiä taulukossa 9. [1] Taulukko 9
6.1.4 Kaivanto ja täytöt Jakelu- ja käyttöputkiston putkikaivannon leveyden on oltava vähintään 200 mm putken halkaisijaa leveämpi. Kaivannon pohja, asennusalusta, on tasattava kivettömällä kitkamaalla ts. luonnonsoralla (raekoko 0/32) tai hiekalla. Asennusalustaan voi käyttää myös mursketta, jonka raekoko on 0/20 mm. Asennettaessa putkisto perusmaan (savi, siltti) varaan, kaivannon pohjan kivettömyys (raekoko < 32 mm) on varmistettava 150 mm syvyyteen. Kaivannon seinämän kaltevuus valitaan siten, että sortumisvaara vältetään. Tarvittaessa kaivanto tuetaan. [1] Putken alkutäyttö ulottuu vähintään 0,3 metriä putken tai sen suojaputken yläpuolelle. Alkutäytön materiaalina käytetään ensisijaisesti kivetöntä kaivumaata (turve, savi, siltti, hiekka tai sora). Alkutäyttöön voidaan käyttää myös mursketta, jonka raekoko on 0/20 mm. Alkutäyttö ei saa sisältää luonnonkiviä, joiden raekoko on yli 50 mm. [1]
Alkutäyttö pyritään tekemään välittömästi asentamisen jälkeen siten, ettei putkisto pääse siirtymään eikä vahingoittumaan. Kaivannon lopputäytön materiaalina käytetään ensisijaisesti kaivumaata, mutta se ei saa sisältää luonnonkiviä, joiden koko on yli 200 mm. Lopputäyttö voidaan tehdä myös murskeesta, jonka raekoko on 0/150 mm. Kaivantoon, alku- ja lopputäytön väliin, asennetaan keltainen varoitusnauha tai- verkko. [1] Jakelu- ja käyttöputkiston rakentamisessa voidaan käyttää myös kaivannottomia menetelmiä (kaivamaton tekniikka). Niitä käytettäessä on huolehdittava, ettei putki tai sen pinnoite vaurioidu rakentamisen aikana. Kaivamattomia tekniikoita ovat mm. erilaiset poraus -, mikrotunnelointi- ja sujutusmenetelmät. [1] 6.1.5 Maakaasuputken etäisyydet maanalaisiin putkiin, kaapeleihin ja rakenteisiin Jakelu- ja käyttöputkiston etäisyydet muihin maanalaisiin putkistoihin, kaapeleihin ja muihin rakenteisiin on valittava siten, etteivät ne aiheuta huomattavaa haittaa toistensa käytölle, korjaukselle tai kunnossapidolle. Vähimmäisetäisyys yhdensuuntaisasennuksissa on 1 metri ja risteilyissä 0,5 metriä, kun putkiston suurin sallittu käyttöpaine on yli 8 bar. Suurimman sallitun käyttöpaineen ollessa 8 bar tai alle, on vähimmäisetäisyys yhdensuuntaisasennuksissa 0,2 metriä ja risteilyissä 0,1 metriä. Vähimmäisetäisyys maanalaiseen paineettomaan viemäriin, salaojaputkeen, suljettuun putkikanavaan tai vastaavaan on kuitenkin yhdensuuntaisasennuksissa 1 metri ja risteilyissä 0,5 metriä. Yksittäistapauksissa edellä mainituista etäisyyksistä voidaan poiketa, jos vastaava suojaustaso voidaan saavuttaa muulla tavoin. Muoviset maakaasuputket saa asentaa rinnakkain toistensa kanssa.[1] Maanalaisia jakelu- ja käyttöputkistoja ei saa sijoittaa rakennusten alle lukuun ottamatta putken sisäänvientiä. Jakelu- ja käyttöputkiston etäisyys rakennuksesta, kun putkella ei johdeta kaasua kysymyksessä olevaan kohteeseen, on vähintään 1 metri. Yli 4 barin putkistoille etäisyydeksi suositellaan 4 metriä. Etäisyyttä voidaan tarvittaessa pienentää, ei kuitenkaan alle kahden metrin. [1] Jakelu- ja käyttöputkiston etäisyys liikenneväylään tai raskaasti liikennöityyn alueeseen tulee valita niin, ettei putkisto vaurioidu siihen kohdistuvien kuormitusten ja rasitusten vuoksi. Kaasuputken risteilyistä teiden ja junaratojen kanssa löytyy omat Liikenneviraston ohjeet. [1] 6.1.6 Maakaasuputken suojaputket ja -rakenteet Raskaasti liikennöidyn liikenneväylän tai muun alueen alituksissa jakelu- ja käyttöputkistoon aiheutuvat lisäkuormitukset on otettava huomioon lisäämällä putken seinämäpaksuutta tai peitesyvyyttä taikka varustamalla putki suojaputkella tai -rakenteilla. Suojaputket ja -rakenteet eivät saa aiheuttaa rasituksia maakaasuputkistoon. [1] Maanalaisen kaasuputken varusteet, kuten sulkuventtiilit, joihin on asennettu maan pintaan asti ulottuva käyttökara, sijoitetaan liikennöidyn alueen ulkopuolelle. Maanpintaan ulottuvat varusteet on tuettava niin, ettei maan routiminen, liikkuminen tai liikennekuorma aiheuta putkistoon haitallisia rasituksia. Jos varuste ulottuu maanpinnan tason yläpuolelle, on se aidattava tai muutoin suojattava. [1] Maanpäällinen kaasuputkisto on aina suojattava paikoissa, joissa se saattaa liikenteen tai muun syyn vuoksi mekaanisesti vaurioitua. Suojarakenteena voidaan käyttää suojapalkkia, -kaidetta tai -aitaa. [1]
6.1.7 Maakaasuputkiston korroosiosuojaus Maanalaiset teräksiset jakelu- ja käyttöputkistot on suojattava korroosiolta. Korroosiosuojaus tehdään ensisijaisesti polyeteenipinnoitteella, jonka paksuus on vähintään 1,8 mm. Korroosiosuojaukseen saa käyttää myös muita suojausteholtaan ja kestävyydeltään vastaavia pinnoitteita. Pinnoite on tarkastettava sähköisellä läpilyöntikojeella ennen putken peittämistä. Maanalaisten teräsputkien korroosiosuojauspinnoitteen lisäksi voidaan käyttää myös katodisuojausta, ellei siitä aiheudu haittaa muille rakenteille. Maanpäällinen kaasuputkisto tulee korroosiosuojata, jos sille esim. kosteudesta johtuen voi aiheutua korroosiorasitusta. Korroosiosuojaus voidaan tehdä maalaamalla. Kaasuputkea ei saa asentaa suoraan eristämättömän kylmävesiputken tai kaasuputkea syövyttävää ainetta sisältävän putken alapuolelle. [1] 6.1.8 Maakaasuputkiston liitosmenetelmät Maakaasuputkien liittäminen toisiinsa sekä putken osiin on tehtävä niin, ettei liitoskohta heikennä putken mekaanista lujuutta tai korroosiosuojausta. Liitosten, mukaan lukien varusteiden liitokset, on oltava rakenteeltaan tiiviitä. Maanalaiset maakaasuputket on pääsääntöisesti liitettävä hitsaamalla. Hitsaus tulee tehdä asianmukaisella tavalla ja lopputuloksen tulee vastata yleisesti hyväksyttyä teknistä tasoa. Maanalaisissa putkistoissa ei sallita kierreliitoksia. [1] Muovisten maakaasuputkien hitsausmenetelminä ovat pusku- ja sähkömuhvihitsaus. [1] Maanpäällisten kaasuputkien ja varusteiden liitokset tehdään myös pääasiassa hitsaten tai kupariputkien osalta kovajuottaen. Kupariputkien kovajuottamiseen tarkoitetun juotosaineen sulamispisteen tulisi olla vähintään 540 °C. Varusteiden liittämiseen voidaan käyttää laippaliitoksia. Maakaasukäyttöön tarkoitettujen ja kyseessä olevalle materiaalille soveltuvia erikoisliittimiä voidaan käyttää varusteiden, putken osien ja maakaasukäyttöön tarkoitettujen erikoisputkien liittämiseen. Jos varusteita liitetään kierreliitoksilla, saa putken nimellissuuruus olla enintään DN 50. Kierreliitoksia ei tule käyttää putkiosuuksissa, jotka ovat yli 50 m pitkiä. [1] 6.1.9 Maakaasuputken johtaminen rakennukseen ja läpiviennit Putkiston läpivienti on rakennettava siten, etteivät maanalainen putkiosuus ja rakennuksessa oleva putkiosuus aiheuta toisiinsa huomattavia liikkeitä tai rasituksia esim. rakennuksen painumisen tai roudan vuoksi. Muovi- ja teräsputken mekaanisen liitoksen on sijaittava maan alla vähintään 1,0 m ennen rakennusta. Vaihtoehtoisesti liitos voi sijaita maan päällä ennen pääsulkuventtiiliä edellyttäen, että muovinen nousuputki on suojattu maan alle ulottuvalla metalliputkella. Nousuputkessa käytettävän muoviputken raaka-aineen on oltava vähintään PE 100 ja metallisen suojaputken korroosiosuojattua. [1] Jos läpivienti on maanalainen, voi muovi- ja teräsputken välinen mekaaninen liitos olla edellisen kohdan mukaisesti rakennuksen ulkopuolella tai vaihtoehtoisesti rakennuksen sisäpuolella edellyttäen, että maanalainen pääsulkuventtiili sijaitsee vähintään 2 metriä rakennuksen ulkoseinästä. Lisäksi pääsulkuventtiilin kara on suojattava. Läpiviennissä putkea ei saa haaroittaa eikä putkessa saa olla liitosta. Läpiviennin tiivistämiseen on käytettävä joustavaa tiivistemassaa.[1]
6.1.10 Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston sulkuventtiilit Jakeluputkistot on varustettava käytön, huollon ja käyttöturvallisuuden edellyttämillä linjasulkuventtiileillä. Linjasulkuventtiilien sijainti ja lukumäärä valitaan siten, että haluttu putkiston osa voidaan turvallisesti ja kohtuuajassa eristää muusta putkistosta. Tavoitteena on, että erilaisista putkiston laajennus-, huolto- tai vastaavista töistä huolimatta maakaasua pystytään toimittamaan mahdollisimman laajalle alueelle. Mahdollisissa vahinkotapauksissa linjasulkuventtiileillä voidaan vauriokohta erottaa tyhjentämistä ja korjaamista varten. Jokainen maakaasun käyttökohde on varustettava rakennuksen ulkopuolisella pääsulkuventtiilillä. Pääsulkuventtiili voidaan sijoittaa rakennukseen sisään johtavaan maakaasuputkeen joko maanalaisena tai maanpäällisenä. [1] Ennen paineenvähennyslaitteistoa on maakaasun tuloputkessa oltava sulkuventtiili. Jos paineenvähennyslaitteisto on ulkona, voi kyseinen sulkuventtiili toimia samalla pääsulkuventtiilinä. [1] 6.1.11 Ulospuhallusputket ja tyhjennysliitännät Ulospuhallusputkia käytetään sisätiloissa olevan putkiston tyhjentämiseen tai turvalaitteisiin liittyvään paineenpoistoon. Sisätiloissa olevat putkistot, joiden koko on DN 50 tai suurempi, on varustettava liitännällä tai kiinteällä putkella, jonka kautta putkisto voidaan tyhjentää turvallisesti ulos. Liitännän tai putken koko on vähintään DN 20 ja se varustetaan vähintään yhdellä sulkuventtiilillä. Jos kaasuputkiston tyhjennysliitännästä ei ole kiinteää putkiyhteyttä ulos, varustetaan liitäntäventtiili umpilaipalla tai tulpalla. Putkiston tyhjennysliitännän sijainti on paineensäätimen jälkeen olevassa putkistossa. [1] Ulospuhallusputken ja mahdollisen paineenvähennyslaitteiston apuvaroventtiilin ulospuhallusputken voi yhdistää yhteiseksi ulospuhallusputkeksi. Yhteisen ulospuhallusputken on oltava kooltaan vähintään yhtä nimelliskokoa suurempi kuin apuvaroventtiilin ulostuloliitäntä. Kaikki ulospuhallusputket on johdettava ulos. Putkiston tyhjennykseen käytettävän ulospuhallusputken aukko on sijoitettava vähintään 2,5 m maanpinnan yläpuolella ja vähintään 1,5 m etäisyydelle avattavista ikkunoista, ovista ja ilmanvaihtoaukoista. [1] 6.1.12 Maadoitukset Rakennukseen sisään johtava kaasuputki on maadoitettava. Rakennuksessa oleva metallinen kaasuputkiston runko-osa liitetään sähkönjakokeskuksen päämaadoituskiskoon tai vastaavaan. [1] 6.1.13 Maakaasuputkiston rakenneaineet Maakaasuputkistossa käytettävien rakenneaineiden tulee olla mekaanisesti riittävän lujia, ja kestää niitä paineita ja lämpötiloja, joihin putkisto tavanomaisessa käytössä voi joutua. Maakaasun siirtoputkistossa käytetään joko hitsattuja tai saumattomia paineenalaiseen käyttöön tarkoitettuja teräsputkia. Rakenneaineen tulee olla lujuudeltaan, muodonmuutoskyvyltään, sitkeydeltään ja hitsattavuudeltaan asennus- ja käyttöolosuhteisiin sopivaa tiivistettyä teräslaatua. Maakaasun jakeluputkistossa voidaan käyttää joko edellä kuvatun mukaisia teräsputkia tai muoviputkia. Muoviputkia saa käyttää maanalaisiin asennuksiin, vesistöjen alituksiin sekä
rakennukseen tulevaan nousuputkeen pääsulkuventtiilin asti. Maanpäällisen jakeluputkiston on oltava terästä. [1] Muoviputkina saa käyttää saumattomia keskikovasta tai kovasta polyeteenistä valmistettuja putkia ja niiden osia. Muoviputkien suurin sallittu käyttöpaine on materiaalista ja kohteesta riippuen joko 4 bar (PE 80) tai 8 bar (PE 100). [1] Maakaasun käyttöputkiston tulee olla joko terästä, kuparia tai muuta maakaasukäyttöön tarkoitettua materiaalia. Muusta kuin teräksestä valmistettuja putkia saa pääsääntöisesti käyttää vain maanpäällisissä sisäasennuksissa käyttöpaineen ollessa enintään 200 mbar. Poikkeuksen muodostavat kaasuputken johtaminen rakennuksen sisälle ulkoseinällä olevalta paineensäätimeltä sekä tietyt erikoiskohteet, joissa kaasuputki sijoitetaan rakenteeseen yhtenäisen, vapaasti tuulettuvan suojaputken sisälle (esim. keittiösaarekkeet). [1] Lisäksi varusteiden rakenneosina, liitoskappaleina ja tiivisteinä saa olla myös muita materiaaleja, edellyttäen, että varuste on maakaasukäyttöön tarkoitettu, ja että mainitut osat kuuluvat itse varusteeseen. Rakenneaineet on merkittävä pysyvästi siten, että merkinnän perusteella voidaan todeta yhteys rakenneaineen ja ainestodistuksen välillä. Standardisoitujen putkien, putken osien ja varusteiden merkitsemiseen riittävät sellaiset tunnukset, joiden perusteella käytetty rakenneaine voidaan tunnistaa. [1] Kaasuputki 6.1.14 Maakaasuputkiston rakentamislupa Maakaasuputkistolle tarvitaan yleensä rakentamislupa. Rakentamislupaa ei vaadita jakeluputkiston talohaaralle eikä käyttöputkistolle, jos käyttöputkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään 0,5 bar tai putkiston koko on enintään DN 25. Rakentamislupa vaaditaan kuitenkin käyttöputkistolle, jos kohteessa olevien käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on 1,2 MW tai suurempi. Rakentamislupa voidaan myöntää alueellisesti sellaisen jakelu- ja käyttöputkiston rakentamista varten, jonka suurin sallittu käyttöpaine on enintään 8 bar. Alueellinen rakentamislupa annetaan luvassa mainittua maantieteellistä aluetta varten. Jakeluputkistolle haettu alueellinen rakentamislupa koskee myös jakeluputkistoon liitettyjä käyttöputkistoja lukuun ottamatta erillistä suurta käyttökohdetta (polttoaineteho 6 MW tai enemmän). Maakaasuputkiston rakentamislupaa haetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. [1]
6.2 Asennukseen ja käyttöönottoon liittyvät asiat 6.2.1 Maakaasuputkiston asennusoikeudet Maakaasun käyttöputkiston ja siihen liitettyjen kaasulaitteiden asentamista saa suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä asennus- ja huoltoliike (hyväksytty liike). Maakaasulaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa harjoittavan on haettava kirjallisesti hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Hyväksytyn liikkeen asennus- ja huolto-oikeus vahvistetaan samaksi tai suppeammaksi kuin liikkeen palveluksessa olevan nimetyn vastuuhenkilön pätevyysalue. Vastuuhenkilöiden asennus - ja huoltopätevyydet jaetaan kolmeen luokkaan. Muovisia maakaasuputkistoja (jakel uputkistot) saa asentaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä muovisten kaasuputkistojen asennusliike. Jakeluputkistoon kuuluvia lyhyitä metallisia putkiosuuksia, joilla muovinen jakeluputkisto liitetään käyttöputkistoon, saavat asentaa käyttöputkistoja asentamaan oikeutetut hyväksytyt liikkeet. Nousuputken saa liittää muoviputkeen muovisten kaasuputkistojen asennusliike. [1] Hyväksytty liike vastaa siitä, että sen tekemä asennus tai huolto täyttää tehtyä toimenpidettä koskevat säädösten vaatimukset. Hyväksytyn liikkeen tulee antaa työn teettäjälle vastuuhenkilön allekirjoittama todistus tehdyn toimenpiteen vaatimuksenmukaisuudesta. Teräksisiä maakaasun jakeluputkistoja saa asentaa asennusliike, jolla tulee olla maakaasun jakeluputkiston rakentamista ja asentamista koskeva toimintajärjestelmä, riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet sekä palveluksessaan pätevä, maakaasuasetuksen mukainen vastuuhenkilö. [1] 6.2.2 Siirtoputkistot ja korkeapaineiset käyttöputkistot Maakaasun siirtoputkistoja ja korkeapaineisia käyttöputkistoja (16 bar tai yli) saa asentaa vain asennusliike, jolla on riittävät tekniset toimintaedellytykset, jotka ovat seuraavat: [1] 1) liikkeellä on maakaasun siirtoputkiston rakentamista ja asentamista koskeva toimintajärjestelmä, 2) liikkeellä on riittävät henkilöresurssit ja kalusto, 3) liikkeellä on valmistusmenetelmien ja niihin liittyvien menetelmäkokeiden hyväksyntä, 4) liikkeellä on nimettynä maakaasuasetuksen mukainen vastuuhenk ilö, jolla tulee olla tehtävään tarvittava tekninen koulutus, työkokemus ja maakaasusäännösten tuntemus. Toiminnanharjoittajan tulee omin toimenpitein varmistaa, että putkiston asennusliikkeen pätevyys ja ammattitaito ovat kohteen vaativuustaso huomioon ottaen riittäviä. [8] Kappaleessa toimittajaluettelo on esitetty Satakunnassa toimivat asennusliikkeet. 6.2.3 Teräksiset kaasun jakeluputkistot Teräksisiä jakeluputkistoja saa asentaa asennusliike, jolla tulee olla maakaasun jakeluputkiston rakentamista ja asentamista koskeva toimintajärjestelmä, riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet sekä palveluksessaan pätevä, asetuksen mukainen vastuuhenkilö. [8]
6.2.4 Muoviset kaasun jakeluputkistot Muovisia kaasuputkistoja saa asentaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä muovisten kaasuputkistojen asennusliike. Asennusliikkeellä tulee olla riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät sekä palvelukses saan pätevä, asetuksen mukainen vastuuhenkilö. [8] Muovisten kaasuputkistojen asennusliikkeeksi aikovan toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Hakemukseen on liitettävä; 1) kaupparekisterin tai muun vastaavan rekisterin ote, 2) selvitys vastuuhenkilöstä ja hitsaajista, 3) selvitys näytetyöstä, 4) selvitys asennustyössä käytettävistä laitteista. Turvatekniikan keskuksen on arvioitava, täyttääkö toiminnanharjoittaja säädetyt vaatimukset sekä annettava vaatimusten täyttymisestä kirjallinen todistus toiminnanharjoittajalle. [8] 6.2.5 Käyttöputkistot ja siihen liitetyt laitteet Maakaasun käyttöputkiston ja siihen liitetyt kaasulaitteet saa asentaa Turvallisuus - ja kemikaaliviraston hyväksymä asennus- ja huoltoliike. [8] Maakaasun käyttöputkiston, lukuun ottamatta käyttölaitteita, saa asentaa myös asennusliike, jolla on painelaitesäädösten mukainen pätevyys. Käyttöputkistoja asentamaan oikeutettu liike saa asentaa myös jakeluputkistoon kuuluvia lyhyitä metallisia putkiosuuksia, joilla käyttöputkisto liitetään jakeluputkistoon. [8]
7 Alustava toimintakuvaus, tarvittavat prosessilaitteet ja niiden alustava mitoitus 7.1 Prosessikonseptin suunnittelu asiakkaan tarpeita vastaavaksi Skangass on ilmoittanut Sachtleben Pigments Oy:lle syötettävän kaasun lämpötilaa koskevia seikkoja: 
Maakaasu saapuu maanalaista putkistoa pitkin ja on maanlämpöistä. Toimituskohteessa kaasun painetta säädetään (lasketaan) ja siinä tapahtuu lämpötila laskua noin 1,4 C/bar. Paineenvähennyksessä lämpötila laskee noin 2- 3 C riippuen tulopaineesta, joka vaihtelee puolestaan putken kaasun käyttömäärien mukaan.
Kaasun lämpötila luovutettaessa Sachtlebenin putkistoon on alueella -3 C… + 5 C. Paineenvähennyslaitteistolla ei ole tarkoitus nostaa kaasun lämpötilaa.
Sachtlebenillä paineenvähennyslaitteistolta lähtevä putki kulkee putkisilloissa ulkona, jolloin kaasun lämpötila vaihtelee myös ulkoilman lämpötilan mukaan. Maakaasuputki menee tehdasrakennuksen sisälle ja Skangass suosittelee asennettavaksi lämmönvaihtimen, jossa kaasun lämpötila nostetaan sisätilan lämpötilaan, jolloin kaasuputkien hikoilu ja siitä aiheutuvat putkistojen ulkopuoliset kondenssivesiongelmat ratkeavat. Sachtlebenillä maakaasuputki tulee tehdassaliin useammasta eri kohdasta ja Skangassin ehdottamassa tapauksessa tarvittaisiin useampi lämmitin. Sachtlebenin henkilöstön kanssa käydyssä keskustelussa päädyttiin jättämään kaasun lämmitys pois ja päätettiin rakentaa putkistolle hikoilueristys kohdissa missä putki kulkee sisätiloissa ja mahdollisesti kävelyreittien yläpuolella ulkotiloissa. 7.2 Toimintakuvaus Tässä hankkeessa suunnitelmana on Sachtlebenin Porin tehtaan polttoaineen vaihto nestekaasusta maakaasuun. Nykyisessä nestekaasujärjestelmässä propaani johdetaan jakeluputkistossa nestemäisenä tehdasalueella sijaitseville höyrystysasemille, joita on alueella viidessä eri paikassa. Höyrystysasemilta propaanikaasu johdetaan kulutuskohteille. Ennen polttimia säädetään kaasun paine polttimille sopivaksi ja kaasumäärä tehontarpeen mukaiseksi. Suunnitelman toteutuessa nestemäinen maakaasu (LNG) höyrystetään Skangassin varastoalueella Tahkoluodossa. Kaasu johdetaan höyrystimeltä kahdeksan baarin (8 bar(g)) ylipaineessa maanalaiseen jakeluputkeen ja sitä pitkin Sachtlebenin tehdasalueelle noin 10 km päähän. Skangass rakentaa tehdasalueelle paineenvähennyslaitteiston, jossa kaasun paine alennetaan tehdasalueen käyttöputkiston painetasoon sekä mitataan asiakkaalle toimitettavan maakaasun määrä. Tehdasalueen asemapiirros on esitetty liitteessä 8. Sachtleben rakentaa paineenvähennyslaitteistolta eteenpäin johtavan käyttöputkiston. Käyttöputkistossa maakaasu johdetaan kaikille nykyisin propaanilla toimiville kohteille, joihin tehdään polttoaineen vaihtamisen edellyttämät muutokset.
7.3 Tarvittavat prosessilaitteet ja putkistot Maakaasu eroaa propaanikaasusta lähinnä tiheydeltään. Propaanin tiheys on melkein kolminkertainen maakaasuun nähden samassa paineessa. Sen sijaan teholliset lämpöarvot kiloa kohti ovat lähes yhtä suuria. Näin ollen samaan tehoon tarvittava tilavuusvirta on maakaasulla myös lähes kolminkertainen, kun polttimissa käytettävä paine pysyy samana. Polttimien suuttimet (ja mahdolliset lanssit) on siten vaihdettava, kun siirrytään propaanista maakaasuun. Putkiston koko kasvaa yleisesti maakaasuun siirtyessä, jos paine pidetään samana. Täydelliseen polttoon tarvittava ilmamäärä kiloa kohti on lähes sama sekä maakaasulla että propaanilla. Tämän takia polttoilmapuhaltimet molemmille kaasuille ovat suunnilleen samankokoiset. Suunnitelmana on rakentaa maakaasuputkisto jokaiselle kohteelle asti laitteiden käyttäessä edelleen nestekaasua. Sen jälkeen muutokset ja kytkennät maakaasukäyttöön tehdään laite kerrallaan. Liitteessä 6 on esitetty alustava virtauskaavio putkistosta. Sachtleben Pigments Oy:n osuus putkistosta alkaa paineenvähennyslaitteistolta ja päättyy käyttökohteisiin. Käyttöputkisto paineenvähennyslaitteistolta eteenpäin sijoitetaan putkisilloille. Putkien pitää olla hitsattuja tai saumattomia paineenalaiseen käyttöön tarkoitettuja teräsputkia. Paineluokan pitää olla vähintään PN10. Putkiston suunnittelupaine on 4 bar(g) ja suurin putkikoko on DN250. Suuremmat putket kuin DN100 ovat luokaa II ja suuremmat putket kuin DN25 ovat luokkaa I. Putkiston arviointimenettely (Moduuli) valitaan putkiston luokan mukaan. Luokan I putkisto arvioidaan moduuli A:n mukaan ja luokan II putkisto moduuliyhdistelmän A1, D1 ja E1 mukaan. Sachtlebeniltä saadun tiedon mukaan neljässä uunissa, joissa on Oilonin polttimia, vaihdetaan lanssit. Uunissa 12 uusitaan vanha Pyronic poltin. Maxon rengaspolttimia on kuudessa kohteessa. Näihin on vaihdettava kaasuryhmät ennen polttimia. 7.4 Maakaasuputkiston mitoitus Lähtötietona Sachtlebeniltä saimme tasopiirustuksen, johon on merkitty alustavat reitit uudelle putkistolle. Tehtaan mitoittava polttoteho on 95,5 MW, joka vastaa noin 9070 Nm3 kaasua tunnissa (7,28 t/h). Putkiston koot riippuvat paineesta ja eri putkiosuuksien tarvittavasta kapasiteetista. Paineen tasoa on määriteltävä detaljisuunnittelussa, kun kulutuskohteiden säätöventtiilit ja varustukset on tarkistettu. Myös tarvittavat kapasiteetit on syytä tarkistaa detaljisuunnittelussa. Vuosina 2012 - 2014 toteutuneiden kulutuslukujen mukaan kohteiden kulutusten summa on ollut noin 60 MW. Mitoituskapasiteetti 95,5 MW pitää tarkistaa tulevaisuutta varten. Toteutussuunnittelun alkaessa tehdasalueen kaasuputkiston sijoitus on tarkennettu. Myös mitoitus on päätetty tehdä kapasiteetille 62 MW (5890 Nm3/h tai 4,73 t/h) sekä paineelle 3,8 bar(g). Liitteessä 7 on esitetty putkiston paineet mitoitusteholla 62 MW, 95,5 MW ja 40 MW lähtötietona olevilla putkilla. Laskelmissa lähtöpaine on 400 kPa(a) (3,0 bar(g)). Matalin paine esiintyy laitteen
G30.11 edessä, missä paine laskee noin 0,1 bar lähtöpaineesta. Laskelma on suoritettu putkistoosuudella polttolaitteiden kaasuryhmälle asti. Liitteessä 7 on myös esitetty putkiston paineet ja virtausnopeudet tehoilla 62 MW, 95,5 MW ja 40 MW. 8 Laiteluettelo Taulukossa 9 on esitetty Sachtleben Pigments Oy:n potentiaalisia maakaasulaitteita (nykyisin nestekaasukäytöllä) ja niiden tehoja esimerkkinä. Taulukon putkikoot on mitoitettu maakaasukäytölle. Taulukko 9 Sachtlebenin potentiaaliset maakaasulaitteet Positio Kuvaus Teho 95,5 Teho 62 DN (MW) (MW) Mitoitusteho 378.11 Kalsinointiuuni 7 4,1 80 378.12 Kalsinointiuuni 3 1,8 50 378.21 Kalsinointiuuni 16 9,4 100 378.31 Kalsinointiuuni 16 6,5 100 378.41 Kalsinointiuuni 22 13,0 100 116.11 Kuivausuuni 0,64 3,9 80 116.12 Kuivausuuni 0,64 116.21 Kuivausuuni 0,87 116.31 Kuivausuuni 0,94 116.01 Kantokaasukuivuri 3 116.41 Ilmankuumennin 0,5 T20.01 Sulasulfatointiuuni 0,4 0,4 50 T13.01 Torero-kuivuri 0,25 F13.11 Kanavapoltin 4,5 5,7 100 F15.11 Kanavapoltin 1,2 F15.21 Kanavapoltin 1,2 F40.11 Lämmityskattilapoltin 0,5 G30.11 Ferrinkuivauspoltin 6 3,5 80 F61.01 Finnstabi-kuivaamon 2,4 1,4 50 poltin 468.31 Suihkukuivaamo 2,4 1,4 40 468.52 Suihkukuivaamo 0,612 0,4 50 468.14 Finnti-kuivaamo 4,7 2,8 50 468.43 Spinflash-kuivaamo 2,8 1,6 65 468.44 Spinflash-kuivaamo 2,8 1,6 65 499.02 Huputuskone 0,2 0,1 25
Maakaasuputkisto varustetaan valitun materiaalin ja paineen mukaisilla putkistovarusteilla sekä käyttöpisteet kuvan 7 tai 8 mukaan.
8.1 Maakaasulaitteet Maakaasukäsikirjassa [1] on kerrottu seuraavat vaatimukset kaasulaitteille: Kaikkien Euroopan talousalueella markkinoille saatettavien ja käyttöön otettavien kaasulaitteiden (eräitä teollisuudessa käytettäviä kaasulaitteita lukuun ottamatta) on täytettävä tietyt kaasulaiteasetuksessa 1434/1993 määritellyt olennaiset vaatimukset mm. rakenteen ja toimivuuden suhteen. Vaatimusten mukaisuuden merkiksi kaasulaiteisiin kiinnitetään CEmerkintä. Myös turva-, säätö- ja ohjauslaitteiden sekä muiden osaksi kaasulaitetta suunniteltujen oheislaitteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava. Näiden varusteiden mukana on toimitettava kirjallinen todistus. Todistuksessa ilmoitetaan varusteen ominaisuudet ja kuinka se on liitettävä kaasulaitteeseen tai koottava ollakseen valmiiseen kaasulaitteeseen sovellettavien olennaisten vaatimusten mukaisia. [1] Kaasulaitteessa on oltava liekinvalvontalaite paitsi silloin, jos kohteen muu jatkuvatoiminen sytytyslähde tai kaasun syttymisrajan yläpuolella oleva jatkuva prosessilämpötila varmistaa kaasun häiriöttömän palamisen. [1] Kaasulaitteessa on CE-merkinnän lisäksi oltava kullekin laitteelle laadittujen standardien mukaiset merkinnät. Kaasulaitteen mukana on seurattava asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. [1] Lisäksi maakaasukäsikirja antaa ohjeet kaasulaitteiden luokitteluun: Kaasulaitteet jaetaan laiteluokkiin sen mukaan, mille kaasuille ja paineille ne on tarkoitettu. Tarjolla olevista kaasuista johtuen Suomessa on käytössä laiteluokat I 2H, IP/B ja II2H3P/B, jotka tarkoittavat seuraavaa: I2H = alaryhmän H maakaasua käyttävä laite IP/B = nestekaasua (propaania tai butaania) käyttävä laite II2H3P/B = laite, joka voi käyttää sekä maakaasua (korkean lämpöarvon) että nestekaasua. [1] 8.1.1 Maakaasupolttimet Kaasupolttimen toiminta ja käyttöturvallisuus edellyttävät tietyn varustuksen. Puhallinpolttimen vähimmäisvarustus, joka on esitetty kuvassa 7, riippuu polttimen tehosta. Suuremmille polttimille tarvitaan esimerkiksi erillinen sytytyspoltin, joka edellyttää omat ohjaus- säätö- ja valvontalaitteensa. Erillisellä sytytyspolttimella varustetun kaasupolttimen varustus on esitetty kuvassa 8. [1]
Kuva 7 Polttimen v채himm채isvarustus. [1]
Kuva 8 Erillisell채 sytytyspolttimella varustetun kaasupolttimen varustus. [1]
8.1.2 Maakaasupolttimen sytytyslaitteet Kaasupoltin sytytetään joko suoraan täydellä tai vähennetyllä teholla tai erillisen sytytyspolttimen avulla. Kaasupolttimen sytytyksessä tarvitaan tarkasti määritelty kaasu-ilma-seos. Kaasumaisilla polttoaineilla erillisten sytytyspolttimien tarve onkin suurempi kuin esim. öljyllä. Kaasupolttimen suora sytytys täydellä teholla on sallittu vain teholtaan enintään 120 kW:n polttimille. Tämä on esitetty kuvassa 9. Itse sytytys tapahtuu yleensä sähköisellä sytytysjärjestelmällä, joka koostuu sytytysmuuntajasta ja sytytyskärjistä. Pääpolttimen sytytys erillisellä sytytyspolttimella on esitetty kuvassa 10. [1]
Kuva 9 Pääpolttimen sytytys täydellä teholla. [1]
Kuva 10 Pääpolttimen sytytys erillisellä sytytyspolttimella. [1] Kaasulaitteessa on oltava liekinvalvontalaite paitsi silloin, jos kohteen muu jatkuvatoiminen sytytyslähde tai kaasun syttymisrajan yläpuolella oleva jatkuva prosessilämpötila varmistaa kaasun häiriöttömän palamisen. [1]
Kaasupolttimen käynnistäminen tapahtuu ennalta määritellyn ohjelman mukaisesti. Ohjelma suorittaa sytytystä edeltävät toimet oikeassa järjestyksessä ja varmistaa erilaisten lukitusehtojen täyttymisen. Lukitusehtoja ovat mm. • polttimen asento • kaasun paine • palamisilman paine • liekkisignaalin olemassaolo • savukaasupeltien (hormin sulkulaitteen) asento. Lukitukset voivat olla joko pysyviä tai palautuvia. Pysyvän lukituksen jälkeen uudelleenkäynnistys voidaan tehdä vain käsin ohjattuna. Yleensä kaasupolttimen tulipesä (palotila) on tuuletettava ennen polttimen sytytystä. Esituuletusaika on vähintään 20 sekuntia, kun esituuletus tehdään täydellä polttimen nimellistehoa vastaavalla palamisilmamäärällä. Jos esituuletuksen ilmamäärä on pienempi, on esituuletusaika vastaavasti pitempi. Esituuletuksen ilmamäärä ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 33 % täydestä palamisilmamäärästä. Käytön aikainen kaasupolttimen tehonsäätötapa valitaan kohteen edellyttämien tarpeiden mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan tehonsäätö perustuu on/off-ratkaisuun. Vastaavasti vaativimmissa kohteissa käytetään portaatonta moduloivaa tehonsäätöä. Portaaton tehonsäätö edellyttää samanaikaista ilma- ja kaasumäärän ohjausta. Atmosfäärisillä polttimilla tehonsäätö tapahtuu kaasuvirtaa kuristamalla palamisilmamäärän säätyessä itsestään. Puhallinpolttimilla kaasu-ilmasuhteen säätämiseksi tarvitaan säätölaitteet sekä palamisilmalle että kaasulle. [1]
9 Alustava kustannusarvio Sachtlebenin Pigments Oy:n tehdasalueella vallitsevista vaativista olosuhteista johtuen putkimateriaaliksi valitaan EN 1.4432 ja paineluokaksi PN10. Hintoihin on lisättävä nostoapulaitteet kunkin kohteen mukaan sekä putkiston maalaus värillä RAL 1021. Näiden hintoja ei ole tässä otettu huomioon. Tässä selvityksessä putkiston määrää ei määritelty ja siksi kaikki hinnat ovat yksikköhintoja, jotka tulee päivittää investointilaskelmaa tehtäessä. Putkiston yksikköhinnat on esitetty liitteessä 9. Venttiilien hinnat on päivitettävä venttiilitoimittajalta materiaalin ja tyypin mukaan. Esimerkiksi liitteen 9,(sivu 4) venttiilien hinnat ovat syksyn 2014 asennushintoja, jotka myös on päivitettävä asennusyrityksen kanssa. NDT-tarkastus on suoritettava standardin SFS-EN 15001-1 mukaisesti. Taulukossa 10 on esitetty rikkomattoman aineenkoetuksen minimilaajuus. Sachtlebenin Case 1 tapauksessa paine on alle 5 bar. Jokainen kohde on hinnoiteltava omana tapauksenaan ja päivän hintojen mukaan. Taulukko 10
10 Laitteiston operointiin huomioitavat asiat Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että rakentamisluvan vaatinut putkisto tarkastetaan ennen käyttöönottoa (käyttöönottotarkastus) ja sen jälkeen määräajoin (määräaikaistarkastus). Tarkastuksista on laadittava pöytäkirja, joka annetaan toiminnanharjoittajalle. Tarkastuksia tekevät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymät ja valvomat tarkastuslaitokset.[1] Käyttöönottotarkastuksessa tulee tarkastaa, että maakaasuputkisto on voimassa olevien säännösten sekä rakentamisluvassa asetettujen ehtojen mukainen. Tarkastukseen kuuluu putkiston sijoituksen, rakenteen ja käyttövalmiuden tarkastaminen. Käyttöönottotarkastukseen, joka voidaan tehdä yhdellä kertaa tai useassa osassa, sisältyy painekoe, joka tehdään vedellä, ilmalla tai inerttikaasulla. Painekokeella testataan putkiston lujuutta. [1] Siirtoputkiston koepaine on vähintään 1,3 kertaa putkiston suunnittelupaine. Jakeluputkiston koepaine on vähintään 1,3 kertaa suurin sallittu käyttöpaine ja käyttöputkistol la vähintään 1,43 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Peitetyillä putkistoilla koeaika on vähintään 24 h. Peittämättömillä putkilla, joissa koko putkisto hitsaussaumoineen on nähtävissä, on koeaika vähintään 30 min. Painekokeesta voidaan jättää pois sellaiset varusteet (esim. määrämittari), joiden paine on rajoitettu suurimpaan sallittuun käyttöpaineeseen. Painekokeen saa tehdä kaasunpainekokeena yli 8 barin putkistolle vain, jos olosuhteet ja koejärjestelyt ovat sellaiset, että kokeesta ei aiheudu vaaraa tarkastukseen osallistuville eikä ulkopuolisille. Vesipainekokeen jälkeen putkisto kuivataan huolella. Ennen käyttöönottoa jakelu- ja käyttöputkistolle tulee tehdä tiiviyskoe. Tiiviyskoe tehdään maakaasulla ja käyttöpaineella. Tiiviyskokeessa on oltava mukana kaikki putkistoon kuuluvat osat ja varusteet. [1] Laitevalmistajien valmistamille ja testaamille siirtoputkiston osille (esim. suodattimet, lämmönvaihtimet, paineenvähennyslaitteistot, joille ei tehdä painekoetta asennuksen jälkeen) tulee tehdä tiiviyskoe ilmalla tai inerttikaasulla ennen käyttöönottoa. Tiiviyskokeen kestoaika on vähintään 15 minuuttia ja koepaineen vähintään 1,1 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Ulospuhallusputkille ei tarvitse tehdä paine- eikä tiiviyskoetta. Maakaasuputkistoille, jotka edellyttävät käyttöönottotarkastusta, on tehtävä määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran kahdeksan vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kahdeksan vuoden aikavälein. Tietyissä tapauksissa määräaikaistarkastus voidaan korvata toiminnanharjoittajan oman organisaation tekemillä käyttö-, valvonta- ja tarkastustoimenpiteillä. [1] Turvallisuus- ja kemikaalivirasto myöntää siirtoputkistolle käyttöluvan käyttöönottotarkastuksen perusteella. Jakelu- ja käyttöputkiston hyväksyy käyttöön tarkastuslaitos. Kohteet, jotka eivät vaadi rakentamislupaa, voidaan ottaa käyttöön hyväksytyn liikkeen annettua kirjallisen todistuksen asennuksen säännöstenmukaisuudesta. [1]
10.1 Kaasupolttimen soveltuvuus eri kaasuille Vaikka eri energiakaasuja voidaan käyttää samanlaisissa kohteissa ja ulkoiselta varustukseltaan samankaltaisilla kaasulaitteilla ja -polttimilla, on kaasuilla silti selviä polttoteknisiä eroja. Ne on otettava huomioon, jos samaa kaasulaitetta aiotaan käyttää eri kaasuilla. Polttotekniikan kannalta keskeinen tekijä on Wobbe-arvo , joka poikkeaa eri kaasuilla huomattavasti. Toisaalta eri hiilivedyt tarvitsevat palamisilmaa suhteessa energiamäärään likimain yhtä paljon (n. 0,24 m3/MJ). [1] Kaasusuuttimen läpi virtaavaan tehoon vaikuttaa kolme päätekijää: [1]  suutintekijä, joka ottaa huomioon suuttimen poikkipinta-alan ja geometrisen muodon  paine-erotekijä, johon kaasun tulopaine vaikuttaa suoraan sekä  Wobbe-arvo, joka on kyseisen kaasun lämpöarvo jaettuna kaasun suhteellisen tiheyden neliöjuurella. Jos kaasulaitetta, -poltinta halutaan käyttää eri kaasuilla ja siten, että palamisilmamäärä ja teho pysyvät ennallaan, on kolme vaihtoehtoa: [1] 
säädetään kaasun paine sellaiseksi, suuttimessa syntyvä paine-ero pitää energiavirran samansuuruisena tai
Wobbe-arvon muuttamisesta on tyypillisin esimerkki propaanin ja ilman sekoittaminen sopivassa suhteessa siten, että kyseisen kaasuseoksen Wobbe-arvo on lähellä maakaasun Wobbe-arvoa. Maakaasu voidaan siten korvata propaani-ilma-seoskaasulla ilman, että kaasulaitteisiin tai paineensäätimiin tarvitsee tehdä muutoksia. Tätä hyödynnetään mm. maakaasun varajärjestelmissä. [1] Vaihdettaessa propaanista maakaasulle, ainoat vaihtoehdot ovat suuttimen vaihtaminen ja/tai paineen kasvattaminen, jolloin saadaan suurempi tilavuusvirta ja massavirta (kg/h) saadaan vastaamaan samaa energiamäärää.
11 Toimittajaluettelo Satakunnasta löytyy seuraavat hyväksytyt teräksisten maakaasuputkien asennusliikkeet: Porin Teollisuusputki Oy Satalämpö Oy Viafin Process Piping Oy Lämpöpalvelu Vuoristo YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy
Satakunnasta löytyy yksi hyväksytty muovisten maakaasuputkien asennusliike: YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) internetsivulta löytyvät kaikki hyväksytyt maakaasuputkien asennusliikkeet.
12 Lähdeluettelo 1. Suomen Kaasuyhdistys ry http://www.kaasuyhdistys.fi/sites/default/files/pdf/kasikirja/maakaasun_kasikirja.pdf 2. Gasum Oy 3. Euroopan unioni, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:FI:PDF 4. Euroopan unioni, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1272&from=FI 5. Ympäristöhallinto, http://www.ymparisto.fi/YVA 6. Aluehallintovirasto, https://www.avi.fi/web/avi/pohjois-suomi-toiminta-ja-tehtavatkysymyksia-ja-vastauksiaymparistoluvista?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=norm al&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=1 4251#.VAQUYqPyWkk 7. Teknologiateollisuus ry, 3.4.2014, Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana, Osaprojekti 2: Case Ympäristönsuojelulaki, päästöt ilmaan, veteen ja maaperään, lainsäädäntöjen päällekkäisyydet sekä lupaprosessit 8. Oikeusministeriö, Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 551/2009, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090551 9. Oikeusministeriö, Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 10. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, http://www2.seinajoki.fi/pelastuslaitos/palvelut/onnettomuuksien_ehkaisy__neuvontaa_ja_ohjeita/yritykset/atex.html 11. Työterveyslaitos, http://www.ttl.fi/fi/kemikaaliturvallisuus/atex/sivut/default.aspx 12. Gasum Oy, http://www.gasum.fi/globalassets/kayttoturvallisuustoiedotteet/maakaasu.pdf 13. Tukes, http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/ohjeet/maakaasustandardit.pdf 14. Jaskari Arto, 10.6, Tukes, Maakaasuun liittyvä lainsäädäntö, Kaasua Satakunnassa 15. Gasum Oy, Gasum http://europa.eu/business/eu-standards/index_fi.htm 16. Tukes, Tukes opas - Painelaitteet 17. SFS-EN 15001-1 Kaasuputkistot. Kaasun käyttöputkistot teollisuudessa käyttöpaineen ollessa yli 0,5 bar sekä teollisuudesssa ja muualla käyttöpaineen ollessa yli 5 bar. Osa 1: Yksityiskohtaiset toiminnalliset vaatimukset suunnittelulle, materiaaleille, rakentamiselle, tarkistuksille ja testauksille
13 Liitteet Liite 1 Lupasuunnitelma Liite 2 LNG quality requirements ”Gasum quality” [2] Liite 3 Maakaasun käyttöturvallisuustiedote Liite 4 Yleispätevä ja yhteneväinen räjähdyssuojausasiakirjamalli, joka soveltuu eri toimialoille. Liite 5 Six Steps menetelmän vaiheen 2.e riskien arviointiin käytettävä ”työkalu” vaihe 2 Työlomake. Liite 6 Virtauskaavio Liite 7 Painetasolaskelma Liite 8 Sachtlebenin tehdasalueen asemapiirros Liite 9 Putkiston yksikköhinnat
Liite 1, 1(6)
Liite 1, 2(6)
MOCE3-P00166-1
MOCE3 – LNG 30000 m3 terminaali LUPASUUNNITELMAN LIITE
Liite 1, 3(6)
HAETTAVA LUPA / ILMOITUS
YVA-tarvetta koskeva päätös
- YVA-laki 468/1994
ARV. TARVE
KÄSITT.AIKA
LUPA N:O
- YVA-asetus 713/2006
1. Ympäristölupa
- YSL 86/2000
Voidaan hakea aloittamislupaa
- YSa 169/2000
2. Vesilain mukainen lupa
- Vesilaki 587/2011
- Vna 551/2009, 9 §
- ruoppaus yms.
Voidaan hakea valmistelulupaa 3. luku, 16 § Voidaan hakea ympäristöluvan kanssa yhdessä
- jakeluputken vesistönalitus 3. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvat
- Rakentamislupa
Maakaasuputkistot ja varastointi
Liite 1, 4(6)
(turvallisuusselvitys ja sis. pelastussuunnitelma)
- Kemikaalilupa
Käyttöönottolupa/tarkas tus? Turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKES
- Vna 551/2009, 8 §
- MRL 132/1999
Kaupungin rakennusvalvontavir.
- KemTurvL 390/2005, 23 §
Selvitettävä Tukesilta tarvitaanko erillisenä!! Rakentamislupa voi riittää
- Vna 855/2012 - Vna 856/2012 - Vna 59/1999
- Käyttöönottolupa (putkisto)
4. Rakennusluvat - uusi rakennus, vanhan muuttaminen
- MRA 895/1999 - Kaupungin rakennusjärjestys - Kaavoitus
5. Toimenpideluvat - uusi pysyvä aita, työmaa-aita - masto, antenni - pysäköintialueet
- MRL 132/1999 - MRA 895/1999 - Kaupungin rakennusjärjestys - Kaavoitus
6. Maisematyöluvat
- maan kaivuu/täyttö
- MRA 895/1999 - Kaupungin rakennusjärjestys
- kallion louhinta (Ilmoit. palo- ja poliisiviranom. sekä STUK)
Liite 1, 5(6)
- puuston kaataminen
7. Purkamisluvat - jos purettavia rakennuksia
8. Muita mahdollisia lupia ja ilmoituksia - lentoestelupa - ilmoitus työmaan perustamisesta
- Ilmailulaki 1194/2009 - L työsuojelun valvonn… 44/2006 - Vna rakennustyön turvall... 205/2009
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Lounais-Suomen AVI / työsuojelu
- työluvat (säiliö- ja putkityöt, hitsaustyöt jne.) - teiden alitus- ja/tai liittymälupa
- Maantielaki 503/2005
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnat
- rautatien risteämälupa
- radiolaitelupa
Tarvitaan soihdun tornille
- Ilmoitus,melua ja tärinää aiheuttava työ (louhinta, louheen murskaus) - lupa tilapäisille liikennejärjestelyille
Painelaitelaki 869/1999 Paineastia-asetus 549/1973
Kaupungin rakennusvalvontavir. TUKES/hyväksytty tarkastuslaitos
TUKES/hyväksytty tarkastuslaitos
(käyttöönottotarkastukset) - sähkölaitteistot (ilmoitus viranomaisille, käyttöönottotarkastukset)
Ei tarpeen, jos edellytetään ympäristölupaa
Voidaan hakea esimerkiksi, jos ei suostumusta kaikilta maanomistajilta
Kaupunki Kaupunki tai ELYkeskus Kaupunki tai ELYkeskus
- kaivulupa
- Painelaitteet, sijoituslupa (rekisteröinti ja käyttöönottotarkastukset) - palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot
Liite 1, 6(6)
- sijoituslupa (esim. putket)
- yhdyskuntateknisen laitteen sijoittaminen, putki
Kaupungin ymp.slu viranomainen
Liite 2, 1(1)
Liite 3, 1(8)
Liite 3, 2(8)
Liite 3, 3(8)
Liite 3, 4(8)
Liite 3, 5(8)
Liite 3, 6(8)
Liite 3, 7(8)
Liite 3, 8(8)
Liite 4, 1(11)
Liite 4, 2(11)
Liite 4, 3(11)
Liite 4, 4(11)
Liite 4, 5(11)
Liite 4, 6(11)
Liite 4, 7(11)
ATEX-MERKINTÄ
- LAITTEEN MAHDOLLISET SYTTYMISVAARAT
VALMISTAJAN / MAAHANTUOJAN ILMOITUS
- KÄYTTÖRAJOITUKSET - VAADITTAVA KÄYTTÖKOULUTUS - KUKA SAA KÄYTTÄÄ
Liite 4, 8(11)
Ennakoitavissa oleva virhetoiminto (oltava vaaratonta tilaluokissa 1 ja 21)
Harvinainen virhetoiminto (oltava vaaratonta tilaluokissa 0 ja 20)
Liite 4, 9(11)
Liite 4, 10(11)
Taulukko F.2 TEKNISET JA HALLINNOLLISET RÄJÄHDYSSUOJAUSTOIMENPITEET MAHDOLLISEN RÄJÄHDYKSEN ESTÄMISEKSI - Työn järjestelyihin liittyvät toimenpiteet - Työntekijöiden opetus ja ohjaus - Kirjalliset ohjeet ja vaarallisia töitä koskevat luvat (ohjeet pidettävä kaikkien saatavilla, esim. kahvihuoneessa) - Toiminnanharjoittaja vastaa turvallisuusjohtamisesta ja voi käyttää halutessaan sisäisiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita ohjeistusten tekemisessä RÄJÄHDYSVAARAN KUVAUS
Liite 4, 11(11)
Taulukko G YRITYKSEN NIMI: OSOITE:
TOIMINNANHARJOITTAJAN NIMI:
PUHELIN: www KOTISIVU:
RÄJÄHDYSSUOJAUSTOIMENPITEISTÄ VASTAA:
PÄIVITYKSEN KOHDE (TAULUKKO A.1- G)
Liite 5, 1(2)
Liite 5, 2(2)
Laatinut: Pvm.
PAINETASOLASKELMA
SI/LBlo 25.9.2014
TEHO 62 MW
LÄHTÖPAINE PAINEENALENNUSASEMAN JÄLKEEN
400 kPa(a) 3 bar(g)
UUDET RUNKOLINJAT OLEMASSAOLEVAT NESTEKAASULINJAT DN MW
MAAKAASUN PAINEENALENNUSASEMA
250 62,0
F13.11 F15.11 F15.21 F40.11
7,9 400,0
1,1 392,1
T13.01 T20.01
9, 10 65 1,8
3,2 394,5
4,4 394,3
3,2 392,3
41 DRYER OPTIO
3,0 393,9
17C, 17D
6,6 394,7
378.41 100 13,0
9,9 394,7
6,2 395,6
4 150 15,8
100 5,3 7,7 394,4
4,1 392,8
G30.11 80 3,5
5,5 395,6
4,7 391,5
13, 13B 250 62,0
7,9 398,1
250 54,0
6,9 397,1
499.02 468.31
4,9 397,3
1,3 397,4
6,8 396,5
20 22 Tässä matalin paine ennen kaasuryhmää 40 4,3 0,9 391,1
23 15C 80 4,8
6,3 391,8
13 ILM.DRYER OPTIO
26 12B 378.21
378.XX
7,2 395,1
2,3 394,7
5,4 393,7
8,3 392,6
5,3 393,3
150 20,2
7,0 395,8
8,2 394,7
250 103,5
13,2 396,0
911.13 911.14 911.15
1,1 393,8
7,2 394,0
5,1 391,3
116.01 116.11 116.12 116.21 116.31 116.41
4,3 390,6
TEHO 95.5 MW
250 105,3
13,4 400,0
2,0 377,3
9, 10 65 3,0
5,6 384,1
7,6 383,6
50 7,5 2,4 372,6 Tässä matalin paine ennen kaasuryhmää
5,2 382,5
80 8,6
11,5 384,8
378.41 100 22,0
17,2 384,7
10,8 387,4
4 150 26,8
100 9,0 13,4 383,7
7,1 379,3
G30.11 80 6,0
9,5 387,3
13, 13B 250 105,3
13,4 394,4
250 91,7
11,9 391,8
8,5 392,4
2,2 392,6
11,6 390,0
80 8,1
10,9 376,1
12B 378.21
12,5 385,9
4,0 384,8
9,5 381,8
14,6 378,5
9,3 380,7
12,0 387,9
14,3 384,8
36 250 103,5
1,9 382,0
100 15,3
12,6 382,6
80 6,6
9,1 374,7
7,6 374,1
5,7 377,7
8,2 375,5
TEHO 40 MW
250 40,0
5,1 400,0
0,7 396,7
9, 10 65 1,1
2,0 397,7
2,8 397,6
50 2,7 0,9 396,0 Tässä matalin paine ennen kaasuryhmää
1,9 397,4
4,3 397,8
378.41 100 8,4
6,4 397,8
4,0 398,1
4 150 10,2
100 3,4 4,9 397,6
2,6 397,0
G30.11 80 2,3
3,5 398,1
13, 13B 250 40,0
5,1 399,2
250 34,8
4,5 398,8
3,2 398,9
0,8 398,9
4,3 398,5
15C 80 3,1
4,0 396,5
4,6 397,9
1,5 397,8
3,5 397,3
5,3 396,9
3,4 397,2
4,5 398,2
5,3 397,8
0,7 397,4
4,6 397,5
3,3 396,3
2,7 396,2
13 ILM.DRYER
2,1 396,7
3,0 396,4
8/3,8 bar
Liite 9, 1(6)
Putki ISO 4200
Käyrä DIN 2605-1-45-2
Käyrä DIN 2605-1-45-3
Käyrä DIN 2605-1-90-2
Käyrä DIN 2605-1-90-3
Kartio ISO 5251-CON
Kartio ISO 5251-ECC
Umpilaippa EN 1092-1 type 05
PH METRIC Flange
Kauluslaippa EN 1092-1
Tee ISO 5251
Tee ISO 5251, kartio
Weldring w collar EN 1092-1 TYPE 35
ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO16 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO25 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 PlaceHolder Metric ISO16 ISO10 PlaceHolder Metric ISO16 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO25 ISO25 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO16 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10
EN 1.4432 (E10H2A) EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432
EN 10217-7 EN 10217-7 EN 10217-7 EN 10217-7 EN 10217-7 EN 10217-7 EN 10217-7 EN 10253-4 EN 10253-4 EN 10253-4 EN 10253-4 EN 10253-4 EN 10253-4 EN 10253-4 EN 10253-4 EN 10253-4 EN 10253-4 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 1092-1 TYPE 05 EN 1092-1 TYPE 05 EN 1092-1 TYPE 05
S235JRG2 HDG S235JRG2 HDG S235JRG2 HDG S235JRG2 HDG S235JRG2 HDG S235JRG2 HDG S235JRG2 HDG S235JRG2 HDG S235JRG2 HDG EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432 EN 1.4432
EN 1092-1 TYPE 02 EN 1092-1 TYPE 02 EN 1092-1 TYPE 02 EN 1092-1 TYPE 02 EN 1092-1 TYPE 02 EN 1092-1 TYPE 02 EN 1092-1 TYPE 02 EN 1092-1 TYPE 02 EN 1092-1 TYPE 02 EN 1092-1 TYPE 11 EN 1092-1 TYPE 11 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 10253-3 EN 1092-1 TYPE 35 EN 1092-1 TYPE 35 EN 1092-1 TYPE 35 EN 1092-1 TYPE 35 EN 1092-1 TYPE 35 EN 1092-1 TYPE 35 EN 1092-1 TYPE 35
Materiaali à €
6,91 10,16 17,82 26,86 34,71 49,72 77,88 4,75 16,68 40,06 71,28 2,18 4,75 11,32 16,68 40,06 71,28 8,83 10,87 29,76 45,47 224,35 43,79 23,81 41,38 141,99 0,00 3,51 7,45 7,45 7,45 10,04 12,15 15,09 20,14 27,34 69,18 125,25 6,89 12,76 44,90 126,14 462,37 43,52 100,82 187,01 751,95 1 494,98 14,90 22,23 37,39 45,75 66,15 83,70 132,01
à€ 18,00 18,00 18,00 24,00 26,40 38,40 48,00 151,20 270,00 351,00 396,00 74,40 100,80 136,80 180,00 234,00 264,00 96,00 158,40 220,80 220,80 510,00 220,80 24,00 48,00 80,40 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 201,60 108,00 151,20 270,00 352,80 396,00 271,20 390,00 352,80 396,00 648,00 48,00 72,00 99,60 126,00 158,40 201,60 246,00
Liite 9, 2(6) Kannake sisältää Primääri- ja sekundäärikannakkeen, esivalmistuksen, kuumasinkityksen ja asennuksen
Kuvaus Kannake Kannake Kannake Kannake Kannake Kannake Kannake
KOKO DN 15-25 DN 50 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 300
Asennettuna €/m 37,50 37,50 42,45 56,70 79,20 120,00 144,00
Material FeZnk FeZnk FeZnk FeZnk FeZnk FeZnk FeZnk
Liite 9, 3(6) Laippaliitokset Kuvaus
Tiivisteet, mutterit, pultit
ISO16 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO10 ISO25 ISO25
Materiaali 316L Spiral 316L Spiral 316L Spiral 316L Spiral 316L Spiral 316L Spiral 316L Spiral 316L Spiral 316L Spiral 316L Spiral
Materiaali à € 14,09 23,53 35,85 41,87 54,07 66,25 101,97 169,70 41,87 66,25
Asennus à€ 24,00 24,00 38,40 48,00 57,60 66,00 80,40 114,00 48,00 66,00
Liite 9, 4(6) Venttiilit Asennushinta € / kpl
Päätyyhteet
Laippojen väliin, ilman muttereita Laippojen väliin, ilman muttereita Laippojen väliin, ilman muttereita Kierre
Laippojen väliin, ilman muttereita
78,00 94,80 27,60
49,20 42,00 Kierre
Liite 9, 5(6) INSTRUMENTIT Asennushinta € / kpl
Prosessiliityntä
Pinnankorkeuden lähetin
Paine lähetin
Lämpötila lähetin
Liite 9, 6(6) YKSIKKÖHINTA NDT-TARKASTUKSELLE Kuvaus
Putket Putket Käyrät, kartiot Käyrät, kartiot T-kappaleet T-kappaleet Hitsatut laipat Hitsatut laipat
DN15-DN80 Yli DN80 DN15-DN80 Yli DN80 DN15-DN80 Yli DN80 DN15-DN80 Yli DN80
Osaa / metriä
NDT hinta per kpl. / m
1,12 € 3,37 € 13,48 € 40,45 € 20,23 € 60,68 € 6,74 € 20,23 €
LNG:hen siirtyvän teollisen toimijan investoinnit: Case 1, toimitus kaasuna