Source: http://docplayer.fi/2906165-Antinkankaan-monitoimitalo-alustava.html
Timestamp: 2019-10-23 00:18:52+00:00
Document Index: 763935

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'kko ']

ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ALUSTAVA - PDF
Download "ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ALUSTAVA"
1 Sivu 1 / 12 Pvm: ANTINKANKAAN MONITOIMITALO RAKENNUSTAPASELOSTUS ALUSTAVA
2 Sivu 2 / 12 SÄHKÖ- JA SÄHKÖTEKNILLISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuttaja: Raahen Kaupunki Arkkitehtisuunnittelu: Sipark Oy Kiilakiventie 1,Oulu Saila Palviainen, pääsuunnittelija Sähkösuunnittelu: Arkins Suunnittelu Oy Sammonkatu OULU puh fax. (08) Mika Kumpula LVI-suunnittelu: Arkins Suunnittelu Oy Sammonkatu OULU puh fax. (08) Kari Sarkkinen Rakennesuunnittelu: Arkins Suunnittelu Oy Sammonkatu OULU puh fax. (08) Kalle Hautajärvi
3 Sivu 3 / 12 B3 LIITYNNÄT ULKOPUOLISIIN VERKOSTOIHIN Jakeluverkon haltija: Raahen Energia Oy Telelaitokset ja kaapeli-tv yhtiöt: Kaisanet Oy Pohjolankatu 20, Kajaani B6 LIITTYMISMAKSUT - Liittymismaksut maksaa rakennuttaja suoraan ao. laitokselle B61 Sähköliittymä - Kiinteistön uusi liittymä hankitaan pienjänniteliittymänä, joka on kooltaan A - Sähköpääkeskus sijaitsee 1. kerroksessa sähköpääkeskustilassa. B62 Puhelinliittymät - Teleoperaattorit tuovat uudet liittymäkaapelit rakennuksen 1.kerroksessa sijaitsevaan teletilaan / talojakamoon. B63 Antenniliittymät - Ei kaapeli TV-liittymää? B64 Muut liittymät S S1 SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT - Maahan asennetavat kaapelikaivot muovikaivoja halk.väh.1000mm, kaivo varustetaan tiiviillä teleskooppikansistolla. Putkitukset varustetaan vetonaruin. - Rakennuksen sisällä kaapelireitit viedään pääsääntöisesti alakattojen yläpuolella. S110 KAAPELIHYLLYJÄRJESTELMÄ S1101 Kaapelihyllyt - Asennetaan pohjapiirustusten mukaisesti. Pääreiteillä vahvavirtakaapeleille asennetaan sinkityt teräksiset pienahyllyt alakaton yläpuolelle. - Tele- ja turvakaapeleille galvaanisesti sinkityt levyhyllyt. Turva- ja telekaapelit erotetaan toisistaan metallisella erotuspellillä. Hyllyjen ja kaapeleiden kiinnityksen saa tehdä vain tarkoituksenmukaisilla tarvikkeilla, jotka asennetaan ohjeiden mukaisesti. - Tiloissa joihin ei tule alakattoa käytetään maalattuja umpipohjaisia levyhyllyjä. Hyllyt varustetaan maalatulla ohutlevy kannella. S120 JOHTOKANAVAJÄRJESTELMÄT S1201 Johtokanavat - Alumiiniset johtokanavat johtoteiksi pohjapiirustusten mukaisesti.
4 Sivu 4 / 12 - Ikkunaseinillä johtokanavat asennetaan seinäkannakkeille. Kannakkeiden varaan asennetut varustetaan ritilälistoilla. H1022 Pistorasiapylväät - Alumiiniset pistorasiapylväät johtoteiksi pohjapiirustusten mukaisesti. - Pistorasiapylväät pyöreällä vapaasti seisovalla jalalla. Pylväs asennettavissa myös jalan reunalle. - Pistorasiapylväitä käytetään toimistoissa sekä opetustiloissa, missä opettajan pöytä ei tule seinän viereen. H1023 Lattiarasiat - Neuvottelutiloihin ja muihin myöhemmin määriteltäviin tiloihin tulee lattiarasiat sähkö- ja AV- kaapelointeja varten. Lattiarasioiden varustelu tarkentuu suunnittelun edetessä. H104 RIPUSTUSJÄRJESTELMÄT H1041 Ripustuskiskot - Sähkösinkityt ripustuskiskot johtoteiksi ja valaisinten asennukseen teknisissä tiloissa pohjapiirustusten mukaisesti. - Maalattujen kiskojen ripustusosat ovat valkoiset. H2 H201 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT 20 KV PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT H kv kojeistot - Rakennus liitetään Raahen Energian pienjänniteverkkoon. H202 0,4 KV PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT H2021 H2023 0,4 kv liittymisjohdot - Liittymäkaapelit sähköurakassa. Pääkeskus - Pienjännitepääkeskus sijoitetaan 1. kerroksen sähköpääkeskustilaan. - Pääkeskus In= A kennokeskus, IP30 - Riviliittimet < 6 mm 2 johdoille. - Varalähtöjä 30 %. H2024 Muut keskukset - Piirustuksissa esitettyihin paikkoihin. - Riviliittimet < 6 mm 2 johdoille. - Pistorasiaryhmät varustetaan 30mA vikavirtasuojilla. - Varalähtöjä 30 %. H2025 Keskusten väliset syöttöjärjestelmät - Kaapelin poikkipinta A < 16 mm 2 MCMK- ja MMJ -kaapelit - Kaapelin poikkipinta A > 16 mm 2 AMCMK kaapelit - Nousukaapeleina käytetään halogeenittomia kaapeleita.
5 Sivu 5 / 12 H2026 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset - Normaalit käyttömaadoitukset ja potentiaalin tasaukset. Yleiskaapeloinnin ristikytkentätiloihin asennetaan omat erilliset potentiaalintasauskiskot, jotka yhdistetään lähimmän jakokeskuksen PE -kiskoon. - Rakennuksen sokkelin ympärille asennetaan maadoituselektrodi. - Toimenpidetiloissa maadoitukset SFS 6000 määräysten mukaisesti. H2028 H203 H204 H205 H3 H301 H302 Keskitetyt kompensointi- ja yliaaltosuodatuslaitteet - Estokelaparisto asennetaan sähköpääkeskustilaan. - LVI-kojeille ei asenneta moottorikohtaisia kompensointikondensaattoreita, jotta estokelapohjainen keskitetty kompensointi olisi toimiva. (Isoimmat moottorit pääsääntöisesti ovat taajuusmuuttajaohjattuja, jolloin tarvetta ei ole.) - Valaisimet varustetaan pääosin elektronisin liitäntälaittein ja purkauslamppuvalaisimet varustetaan kompensointikondensaattorein. SÄHKÖNMITTAUSUJÄRJESTELMÄ - Verkkoyhtiön päämittaus sähköpääkeskuksessa. - Päiväkodin-, IV-konehuoneiden ja keittiön keskuksille tulee alamittaukset. Mittausimpulssitiedot viedään rakennusautomaatiojärjestelmään. - Mittareissa varaudutaan kaukoluentaan. - Ei tule VARAVOIMAJÄRJESTELMÄT UPS-JAKELUJÄRJESTELMÄ - Yleiskaapelointijärjestelmän jakamoihin Räkkimalliset UPS laitteet ATK-verkon aktiivilaitteille. LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS - Asennuskaapeleina käytetään halogeenittomia kaapeleita. LVI-JÄRJESTELMIEN SÄHKÖISTYS - LVI-suunnitelmassa esitetyt lvi-laitteet liitetään alueen jakokeskuksiin - Taajuusmuuttajakäytöissä kaapeloinnit MCCMK -kaapelein - Muut kaapeloinnit MMJ- ja MCMK -kaapelein - Pumput ja varapumput ovat pistorasialiitännäisiä - Laitteiden kytkennöissä tulee huomioida EMC suojaus. LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS - Hissin nousujohto MCMK -asennuksena. - Keittiölaitteiden syötöt yläkautta RST -putkiasennuksena keittiölaite suunnitelman mukaisesti - Rakennusurakassa oleville laitteistoille sähköurakoitsija tuo ainoastaan syöttökaapelin. Laitteiston tarvitsemat johdotukset kuuluvat laitetoimitukseen. H303 H4 TUOTANTOLAITTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN SÄHKÖISTYS SÄHKÖNLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT H401 PISTORASIAT - Pohjapiirustusten mukaisesti.
6 Sivu 6 / 12 H402 H403 H405 H406 - Siivouspistorasioita käytävillä metrin välein. - Pistorasioita WLAN -tukiasemille ja kameroille käytäville alakaton yläpuolelle noin 20 metrin välein. KOSKETINKISKOJÄRJESTELMÄ - Pohjapiirustusten mukaisesti. JAKELUKISKOJÄRJESTELMÄ - Ei tule AUTOLÄMMITYSPISTORASIAT - Henkilökunnan autopaikat varustetaan alumiinirunkoisilla pistorasiakoteloilla. Pistorasiakotelot varustetaan autopaikka kohtaisin 4A sulakkein, vikavirtasuojin ja kahden tunnin kelloilla. Kellon pakkaskestoisuus -40 C PISTORASIAKESKUKSET - Liikuntasaliin pistorasiakeskus siirrettäviä äänentoistolaitteistoja varten. H5 H501 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT YLEISVALAISTUSJÄRJESTELMÄ H5011 Valaisimet - Pohjapiirustusten mukaisesti. - Valaistusperiaatteet: o Luokkahuoneet Em= lx o Leikkihuoneet, päiväkoti Em= lx o Kirjasto, lukusali Em= lx o Kirjasto, hyllyt Em= lx o Keittiö Em= lx o Toimistot ja neuvottelutilat Em= lx o Kulkualueet ja käytävät Em= lx o Tekniset tilat Em= lx o Sosiaalitilat Em= lx o urheiluhalli Em= lx o Keittiö Em= lx H Toimistotilojen työaluevalaistus standardin EN asettamien vaatimusten mukaisesti Työalueen valaistustasaisuus (500lx) (E min /E av ) > 0.7 UGR <19 Näytöltä heijastuvien pintojen keskimääräinen luminanssi 1000cd/m 2 Värintoisto-ominaisuudet R a >80 Valaistusohjauslaitteet ja järjestelmät Luokkahuoneet - Valaistusta ohjataan kattoon sijoitettavalla läsnäoloanturilla. Lisäksi valaistus on säädettävissä oven pieleen sijoitettavilla painonapeilla rampeittain. Toimisto- ja neuvotteluhuoneet - Valaistusta ohjataan kattoon sijoitettavalla läsnäoloanturilla. Lisäksi valaistus on säädettävissä oven pieleen sijoitettavalla painonapilla Käytävät ja aulat - Aula- ja käytävävalaistusta ohjataan rakennusautomaatiosta aika-, läsnäolo- ja päivänvalotietojen pohjalta..
7 Sivu 7 / 12 - Päivällä /Illalla (klo xx-xx) käytävävalaistus aina vähintään 10 % teholla. Yöllä (klo xx-xx) valot sammutetaan. Sosiaalitilat, WC:t, varastot yms. tilat - Valaistuksia ohjataan läsnäolo-/liiketunnistimin. Aula / Ruokasali - Aula- ja käytävävalaistusta ohjataan rakennusautomaatiosta aika-, läsnäolo- ja päivänvalotietojen pohjalta.. - Päivällä /Illalla (klo xx-xx) käytävävalaistus aina vähintään 10 % teholla. Yöllä (klo xx-xx) valot sammutetaan. Liikuntasali - Valaistusta ohjataan lohkoittain kattoon sijoitettavilla läsnäoloantureilla. Lisäksi valaistus on ohjattavissa oven pieleen sijoitettavalla painonapeilla Päivähoito/ryhmähuone - Valaistusta ohjataan kattoon sijoitettavilla läsnäoloantureilla päivänvalon- ja läsnäolon pohjalta. Lisäksi valaistus on ohjattavissa oven pieleen sijoitettavalla painonapeilla Päivähoito/nukkumatila - Valaistus on säädettävissä oven pieleen sijoitettavilla painonapeilla. H504 H505 H506 ULKO- JA ALUEVALAISTUSJÄRJESTELMÄ - Autopaikoitusalue ja kevyenliikenteenväylät valaistaan LED puistopylväsvalaisimilla - Rakennuksen sisäänkäyntejä korostetaan valaisemalla ne muuta valaistusta voimakkaammin. - Ulkovalaistuksien ohjaukset rakennusautomaatiojärjestelmästä aikaohjelmalla ja valoisuusanturilla. Yöllä (klo xx-xx) palaa 1/3-valaistus. - Ulkovalaistusta ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmästä aikaohjelmalla ja valoisuusanturilla. JULKISIVUVALAISTUSJÄRJESTELMÄ - Toteutetaan arkkitehdin ohjeiden mukaisesti. TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄ - Rakennukseen asennetaan uusi osoitteellinen itse testaava turvavalojärjestelmä. - Järjestelmän nimellisjännite on 230 V - Turva- ja poistumistievalaisimet varustetaan valaisinkohtaisin osoiteyksiköin. - Jännitteenvalvonta ryhmäkeskuksittain - Poistumisteille ovimerkkivalaistus - Kaikki valaisimet led-valaisimia - Toimintahäiriöhälytys yhdistetään rakennusautomaatiojärjestelmään - Johdotus suoritetaan BMJ-FRHF kaapelein H6 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET H602 SULANAPITOJÄRJESTELMÄT - Tarvittavat sadevesijärjestelmien sulanapito- ja saattolämmitykset LVI -suunnitelman mukaan. - Ulkoalueiden sulanapidot seuraaviin paikkoihin??? - Sulanapitoja ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmästä.
8 Sivu 8 / 12 J J1 SÄHKÖTEKNISET TIETOJÄRJESTELMÄT PUHELINJÄRJESTELMÄT J101 J1011 J1012 J1013 J1014 J1015 J103 PUHELINJÄRJESTELMÄ - Puhelinverkko on osana yleiskaapelointiverkkoa. - Hissit liitetään puhelinjärjestelmään. - Väestönsuojat liitetään oma suora puhelinpiste. Puhelinliittymisjohdot - Rakennuksen telejakamoon tuodaan paikallisten puhelinliittymäkaapelit, mitkä otetaan käyttöön tilaajan liittymäsopimusten mukaisesti. Talojakamo - Rakennuksen talojakamo sijoitetaan 1. kerroksen teletilaan. - Jakamoon tuodaan teleoperaattoreiden valo- ja kuparikaapelit. Puhelinsisäjohtoverkko - Asennetaan yleiskaapelointijärjestelmä CAT6A FTP 10GB. - Puhelinpisteitä seuraaviin paikkoihin: o VSS o Hissit Puhelinvaihde - Rakennuttajan hankinnassa Puhelinkojeet - Puhelin kojeet ei sisälly sähköurakkaan. OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ - Ei tule J2 VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT J201 J2012 J2013 ANTENNIJÄRJESTELMÄT - Rakennus varustetaan maanpäällisen jakelun kattavalla antennijärjestelmällä. - Järjestelmä suunnitellaan ja asennetaan Telehallintokeskuksen määräysten THK 21B/1997M ja THK 23C/1997M, suosituksen 303 sekä ST -käsikirjan 12 mukaisesti. - Jakoverkko varustetaan paluusuunnalla. - Rakennus varustetaan satelliittivastaanoton varaputkituksella. Kaapeli-TV-liittymisjohdot - Putkitus varalla. Vahvistimet - Vahvistimet sisältyvät sähköurakkaan
9 Sivu 9 / 12 J2014 J202 J203 Verkosto - Mitoitus MHz:n taajuusalueelle. Jakoverkko varustetaan paluusuunnalla - Antennipisteet sijoitetaan seuraaviin tiloihin: o VSS tilaa o??? - Jaottimet sijoitetaan helposti luokse päästäviin paikkoihin esim. ATK -komeroihin - Laajennuksien varalle jaottimiin ja haaroittimiin jätetään vapaita lähtöjä 25 % - Liitosjohdot 1 kpl / antennipiste hankitaan sähköurakassa ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ - Tiloihin asennetaan kuulutusjärjestelmä taustaäänentoistoa ja hätäevakuointikuulutuksia varten. Keskuslaitteisto - Keskuslaitteisto toteutetaan 1-kanavaisena järjestelmä ja se sijoitetaan Kansliaan. Keskukselle asennetaan hätäkuulutuskoje palokunnan hyökkäysreitille. - Järjestelmästä hoidetaan ylä- ja alakoulun välituntisoitot. - Äänentoistojärjestelmä UPS varmennettu (30 min). - Kuulutuskojeet o Kanslia o Peruskoulun rehtori o Toimistot o Päiväkodin johtaja o Opettajien taukotila o Aamunavauspaikka?? Ohjelmalähteet - Aamunavaus paikkaan tulee ohjelmalähteiksi o CD-/MP3 soitin - Kanslia o ULA viritin Kaiuttimet - Tiloihin asennetaan kuulutuskaiuttimia 1kpl/tila tai avotiloissa n. 1kpl/30 m 2, jotka johdotetaan kuulutusalueryhmissä ja valvottuina silmukoina vahvistinkeskukselle. Myös ulkoalueille riittävät kuulutukset. Kuulutusalueryhmät - Kuulutusalueryhmiä 12kpl (16kpl varaus) - Kuulutusalueiden suunnittelussa kuullaan käyttöhenkilökuntaa. o Alakoulu o Henkilökunnantilat o Aula/Ruokasali, Keittiö o Liikuntasali, Pukutilat o Teknisentyötilat o Päiväkoti o Ulkoalueet alakoulu o Ulkoalueet päiväkoti - Pääsääntöisesti käytetään siirrettäviä silmukkavahvistimia - Kiinteät induktiosilmukkavaraukset seuraaviin tiloihin: o Liikuntasali o Ruokasali/Aulu o Luokkahuoneet xxx kpl o Päiväkodin ryhmätilat xxx kpl AV-JÄRJESTELMÄ - Laitteet käyttäjän hankinnassa. Urakassa järjestelmään varaudutaan tilavarauksilla, kaapelireiteillä, AVrasiavarauksilla ja sähkönsyötöillä. J204 INFORMAATIOPALVELUJÄRJESTELMÄ? - Järjestelmä toimii yleiskaapelointiverkossa.
10 Sivu 10 / 12 - Info-TV näyttötauluja seuraaviin paikkoihin o Peruskoulun käytäville o Oleskelutilat o Aulat o Opettajienhuone o Ruokasalin linjastolle J3 MERKINANTOJÄRJESTELMÄT J301 OVIKELLOJÄRJESTELMÄ - Keittiön lastauslaituri J302 SISÄÄNPYYNTÖJÄRJESTELMÄ J304 - Sisäänpyyntölaittein varustetaan työrauhaa vaativiin huonetiloihin. o Terveyden hoitaja o Rehtori o Koulukuraattori o - Järjestelmä koostuu huoneen oven ulkopuolella ovipielessä olevasta kojeesta sekä huoneessa olevasta pöytäkojeesta. VARATTU-VALOJÄRJESTELMÄ - Neuvotteluhuoneiden oville. J305 AJANNÄYTTÖJÄRJESTELMÄ J308 - Järjestelmä toteutetaan keskitettynä järjestelmänä. - Järjestelmä varustetaan GPS tahdistuksella - Kelloja sijoitetaan : o Luokkahuoneet o Peruskoulun käytävät, Aulat o Ruokasali o Keittiö o Kirjasto o Ulkotilat o AVUNPYYNTÖJÄRJESTELMÄ - Inva-WC:t varustetaan hälytysjärjestelmällä, mistä hälytys viedään vahtimestarin tilaan J4 TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT J401 J402 SÄHKÖLUKITUSJÄRJESTELMÄ - Sähköiset lukot asennetaan suunnitelmissa esitetyille ulko- ja välioville - Ovia ohjataan kulunvalvontajärjestelmästä - Lukot hankki pääurakoitsija TYÖAJANSEURANTA- JA KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ - kiinteistöön tulee kattava kulunvalvontajärjestelmä. - Järjestelmä integroidaan rikosilmoitusjärjestelmän kanssa. Turvajärjestelmien yhteistoiminta siten, että mikäli ovi aukaistaan ilman koodinsyöttöä, tai etälukijaa (murto-tilanne), rikosilmoitinjärjestelmään annetaan hälytystieto. - Kulunvalvottavat ovet: o Ulko-ovet
11 Sivu 11 / 12 J403 J405 J407 J409 o Väliovet o - Poistumisreitti- ja muihin käyttämättömiin ulko-oviin ainoastaan valvonta - Työajanseurantalukijat sijoitetaan o Keittiö o Kirjasto o Päiväkoti o Peruskoulu - Pääkulkuoviin ovenavausautomatiikat. Ohjaus liikeilmaisimella - Rikosilmoitinjärjestelmä integroidaan kulunvalvontajärjestelmän osaksi. RIKOSILMOITUSJÄRJESTELMÄ - Rakennukseen tulee osoitteellinen rikosilmoitinjärjestelmä, mikä integroidaan kulunvalvontajärjestelmään. - Järjestelmä tehdään Suomen Vakuutusyhtiöiden erikoisohjeiden A-luokan vaatimuksien mukaiseksi - Rikosilmoitinjärjestelmän hälytykset viedään vartiointiliikkeeseen. - Liikeilmaisimin valvotaan koko rakennus VIDEOVALVONTAJÄRJESTELMÄ - Videovalvontajärjestelmän keskusyksiköksi hankitaan Full HD digitaalinen (hybridi) tallennin. Tallentimessa xx analogista sisääntuloa ja xx IP- sisääntuloa. - Yleiskaapelointiverkosta tehdään kattava, mitä voidaan käyttää kamerasijoittelussa myöhemmin hyödyksi. - Valvottavia tiloja: o Pääulko-ovet o Peruskoulun käytävät, ruokasali ja aulat o Kirjasto o Lastauslaiturit o - Tallentimet sijoitetaan ATK-jakamoihin. - Tallennus jatkuvasti liikkeen tunnistuksen pohjalta tai hälytyksen seurauksena - Kaapelointi: jokaiselle kameralle KLMA 4x0,8, Cat 6A FTP ja Tellu 13. Ulkokameroille lisäksi 230V pistorasia. - Valvonta suoritetaan tilaajan hankinnassa olevista tietokoneista etäkäyttöohjelmiston avulla. PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ - Rakennukseen asennetaan koko rakennuksen kattava osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, mistä viedään hälytys aluehälytyskeskukseen. - Paloilmoitinkeskus sijoitetaan pääsisäänkäynnin yhteyteen. PALOSUOJELULAITTEIDEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT - Sähköiset savunpoistoluukut arkkitehtisuunnitelman mukaisesti rakennusurakassa. - Kaapeloinnit sähköurakassa. - Laukaisupainikkeet sijoitetaan hyökkäysreitin tuulikaappiin J5 TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄT J501 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ - Rakennukseen sijoitettavaan uuteen talojakamoon tuodaan uudet teleliityntäkaapelit, mihin liitetään koko rakennuksen kerrosjakamot valo- ja kuparikaapeliyhteyksin. - Verkko toteutetaan 10Gb:n CAT6A FTP (suojattu) avoimena kiinteistöverkkona. - ATK-pisteitä asennetaan: o Työpisteille 2kpl 2-os/työpiste o Kattavasti käytäville ja auloihin: Wlan- tukiasemat, kamerat, info-taulut o Langattoman verkon tukiasemille (alakaton yläpuolelle) o IP -kamera pisteisiin (alakaton yläpuolelle)
12 Sivu 12 / 12 o Luokkahuoneisiin xx kpl J5012 J5013 J5014 J5015 J5016 J5017 Runkokaapelit - Kiinteistön kerrosjakamot liitetään talojakamoon valokaapelilla (8 kpl SM ja 8 kpl OM3) ja parikaapeleilla (4kpl CAT6A FTP). - Kerrosjakamot liitetään puhelinnousukaapeleilla (MHS 20x2x0,5) pääjakamoon. Kerrosjakamo - Jakamot toteutetaan lattialla seisovina avotelineinä. Aktiivilaitteet - Kiinteistön aktiivilaitteet kuuluvat rakennuttajan hankintaan. Kerroskaapelit - Jokaiseen yleiskaapelointipisteelle johdotetaan CAT6A FTP- kaapelit. Liitäntärasiat - Jokaiselle työpisteelle asennetaan 2 kpl 2-osaisia tietoverkon pistorasioita. - Rasiat numeroidaan ohjeen mukaan. Liitäntäkaapelit - Kiinteistön ristikytkentäkaapelit sisältyvät käyttäjän hankintaan. J5021 ATK-liittymisjohto - Operaattorit toimittavat kiinteistön ATK -liittymisjohdot talojakamolle. J7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT J701 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ - Kiinteistöt varustetaan keskitetyllä DCC-säätö- ja valvontajärjestelmällä. - Alakeskukset sijoitetaan IV-konehuoneisiin, LJ- huoneeseen - Käyttöveden mittaukselta, lämpimänkäyttöveden mittaukselta yhteydet automaatiojärjestelmään. - Järjestelmän kaapeloinnit LVIA -suunnitelmien mukaisesti sähköurakassa. Oulussa Arkins Suunnittelu Oy Mika Kumpula
Sähköpalvelu Juhani Riski Oy 2. Tarjouksen tekijän on ennen tarjouksen jättöä tutustuttava tarjottavaan kohteeseen.
TYÖ 614 Sähköpalvelu Juhani Riski Oy 2 Yleistä Ranuan Seudun Matkailu Oy rakennuttaa Ranualle 20 kpl igluja johon oleellisena osana liittyvät jäljempänä sähkötyötapaselostuksessa, piirustusluettelossa,
Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio
WO-00730766 19.3.2019, päivitetty 3.6.2019 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio Kirkkonummen koulukeskus Kirkkotallintie 6 02400 Kirkkonummi WO-00730766 1(22) Yhteenveto Sähkö- ja tietotekniset
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma. Joni Huolman YHTENÄISEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TYÖMAAN SEURANTAAN
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Joni Huolman YHTENÄISEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TYÖMAAN SEURANTAAN Opinnäytetyö Toukokuu 2017 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2017 Sähkötekniikan koulutusohjelma