Source: http://docplayer.fi/46885440-Tpe-tped-series-2000.html
Timestamp: 2018-02-22 03:48:35+00:00
Document Index: 4119196

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 GRUNDFOS OHJEET TPE, TPED Series 2000 Asennus- ja käyttöohjeet
2 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit 2 2. Yleistietoja 2 3. Yleiskuvaus Asetukset Kaksoispumput 2 4. Mekaaninen asennus Moottorin jäähdytys Ulkoasennus 3 5. Sähköliitäntä Kaapelia koskevat vaatimukset Sähköliitäntä - yksivaiheiset pumput Sähköliitäntä - kolmivaiheiset pumput 7,5 kw asti Sähköliitäntä - kolmivaiheiset pumput, kw Signaalikaapelit Väyläliitäntäkaapeli Tiedonsiirtokaapeli TPED-pumpuille Käyttö- ja säätötavat Tilojen yleiskuvaus Käyttötavat Säätötavat Tehdasasetus Asetusten tekeminen ohjauspaneelista, 1-vaihepumput Pumpun nostokorkeuden asettaminen Asetus max. käyräkäyttöön Asetus min. käyräkäyttöön Pumpun käynnistys/pysäytys Asetusten tekeminen ohjauspaneelista, 3-vaihepumput Säätötavan asettaminen Pumpun nostokorkeuden asettaminen Asetus max. käyräkäyttöön Asetus min. käyräkäyttöön Pumpun käynnistys/pysäytys Asetus R100-kaukosäätimellä KÄYTTÖ-valikko OLOTILA-valikko ASENNUS-valikko Asettaminen PC Tool E-Products -työkaluilla Asetusten prioriteetti Ulkoiset pakko-ohjaussignaalit Käyntiin/seis-tulo Digitaalitulo Ulkoinen asetuspistesignaali Väyläsignaali Muut väylästandardit Merkkivalot ja signaalirele Eristysvastus Hätäkäyttö (vain kw) Kunnossapito ja huolto Moottorin puhdistus Moottorin laakerien voitelu Moottorin laakerien vaihto Varistorin vaihto (vain kw) Huolto-osat ja huoltopaketit Tekniset tiedot - yksivaiheiset pumput Käyttöjännite Ylikuormitussuojaus Vuotovirta Tulo-/lähtöliitännät Tekniset tiedot - kolmivaihepumput 7,5 kw asti Käyttöjännite Ylikuormitussuojaus Vuotovirta Tulo-/lähtöliitännät Tekniset tiedot - kolmivaihepumput kw Käyttöjännite Ylikuormitussuojaus Vuotovirta Tulo-/lähtöliitännät Muut tekniset tiedot Hävittäminen Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Huomio Huomaa 2. Yleistietoja Nämä asennus- ja käyttöohjeet on luettava huolellisesti ennen asennusta. Asennuksen ja käytön tulee muilta osin noudattaa paikallisia asetuksia ja seurata yleistä käytäntöä. Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja! Tuotteen pinta voi aiheuttaa palovamman tai henkilövahingon! Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion! Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan. Nämä asennus- ja käyttöohjeet täydentävät vastaavan TP, TPD vakiopumpun asennus- ja käyttöohjeita. Ohjeet, joita tässä julkaisussa ei ole esitetty, löytyvät kyseisen vakiopumpun asennus- ja käyttöohjeista. 3. Yleiskuvaus Grundfos TPE, TPED sarjan 2000 pumpuissa on integroidulla taajuusmuuttajalla varustetut standardimoottorit. Pumpuissa on joko yksi- ja kolmivaiheinen verkkoliitäntä. Pumpuissa on sisäänrakennettu PI-säädin ja niissä on paine-eroanturi, joka mahdollistaa paine-eron säädön pumpun yli. Pumppuja käytetään tyypillisesti kiertovesipumppuina suurissa lämmitys- ja jäähdytysvesijärjestelmissä, joissa vedentarve vaihtelee. 3.1 Asetukset Haluttu asetuspiste voidaan asettaa kolmella eri tavalla: suoraan pumpun ohjauspaneelista. Voit valita kahdesta säätötavasta, eli suhteellinen paine ja vakiopaine. ulkoisella signaalilla asetuspistetulon kautta langattomasti Grundfos R100-kaukosäätimellä. Kaikki muut asetukset tehdään R100-kaukosäätimellä. Tärkeät parametrit, kuten säätöparametrin todellinen arvo, tehonkulutus jne. voidaan lukea R100-kaukosäätimen näytöltä. 3.2 Kaksoispumput Kaksoispumput eivät tarvitse ulkoista säädintä. 2
3 4. Mekaaninen asennus 5.2 Sähköliitäntä - yksivaiheiset pumput Huomaa 4.1 Moottorin jäähdytys Moottorin ja elektroniikan riittävän jäähdytyksen varmistamiseksi tulee huomioida seuraavat seikat: Varmista, että riittävästi jäähdytysilmaa on saatavilla. Pidä jäähdytysilman lämpötila alle 40 C:n. Pidä jäähdytysrivat ja tuulettimen siivet puhtaina. 4.2 Ulkoasennus UL/cURus-hyväksynnän säilyttämiseksi noudata myös sivulla 32 esitettyjä asennusohjeita. Jos pumppu asennetaan ulos, pumppu on varustettava sopivalla suojakannella estämään kosteuden tiivistyminen elektronisiin komponentteihin. Katso kuva 1. Käyttäjä tai asentaja vastaa maadoituksen ja sähköisen suojauksen oikeasta asennuksesta voimassa olevien sähköasennus- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. Sähköasennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Älä koskaan tee liitäntöjä pumpun liitäntäkoteloon, ellei sähkövirta ole ollut katkaistuna vähintään 5 minuutin ajan. Huomaa, että signaalirele voi olla kytkettynä ulkoiseen virtalähteeseen, jossa voi olla vielä jännite sen jälkeen kun pumpusta on katkaistu virta. Suomi (FI) Edellä esitetty varoitus on merkitty moottorin liitäntäkoteloon tällä keltaisella merkinnällä. Kuva 1 Esimerkki kannesta Poista alaspäin osoittava tyhjennystulppa estääksesi kosteuden ja veden kertymisen moottoriin. Pystyasentoisten pumppujen kotelointiluokka on IP55 tyhjennystulpan poistamisen jälkeen. Vaaka-asentoisten pumppujen kotelointiluokaksi tulee IP Sähköliitäntä E-pumppujen sähköliitäntä kuvataan seuraavilla sivuilla: 5.2 Sähköliitäntä - yksivaiheiset pumput sivulla Sähköliitäntä - kolmivaiheiset pumput 7,5 kw asti sivulla Sähköliitäntä - kolmivaiheiset pumput, kw sivulla Kaapelia koskevat vaatimukset Kaapelikoko Yksivaiheinen verkkojännite 1,5 mm 2 / AWG. Kolmivaiheinen verkkojännite 6-10 mm 2 / 10-8 AWG Johtimet Tyyppi Vain monisäikeiset kuparijohtimet. Lämpötilaluokitus Johtimen eristemateriaalin lämpötilaluokitus: 60 C (140 F). Kaapelin uloimman suojavaipan lämpötilaluokitus: 75 C (167 F). TM Valmistelu Ennen E-pumpun kytkemistä sähköverkkoon, huomaa alla olevassa kuvassa esitetyt kytkennät. N L PE Kuva 2 Liitäntäkotelon pintalämpötila voi ylittää 70 C pumpun ollessa käynnissä. ELCB Verkkokatkaisimen, sulakkeen ja vikavirtasuojan ja suojamaadoituksen kautta sähköverkkoon liitetty pumppu Suojaus sähköiskuilta - epäsuora kosketus N PE L Pumppu on maadoitettava ja suojattava epäsuoralta kosketukselta kansallisten määräysten mukaisesti. Suojamaadoitusjohtimien värin on aina oltava kelta/vihreä (PE) tai kelta/vihreä/sininen (PEN) Sulakkeet Suositeltavat sulakekoot on esitetty kohdassa 20.1 Käyttöjännite Lisäsuojaus Jos pumppu kytketään sähköasennukseen, jossa käytetään vikavirtasuojakytkintä (ELCB) lisäsuojana, vikavirtasuojassa on oltava seuraava symboli: ELCB TM Asennuksen koko sähkölaitteiston kokonaisvuotovirta on otettava huomioon. Moottorin vuotovirta normaalikäytössä on esitetty kohdassa 20.3 Vuotovirta. Käynnistyksen aikana ja epäsymmetrisissä sähköverkoissa vuotovirta voi olla normaalia suurempi ja saattaa aiheuttaa vikavirtasuojan laukeamisen. 3
4 Suomi (FI) Moottorinsuoja Pumppu ei tarvitse ulkoista moottorinsuojaa. Moottori on varustettu lämpösuojilla hidasta ylikuormitusta ja jumittumista vastaan (IEC 34-11, TP 211) Suojaus verkkojännitteen transienteilta Pumppu on suojattu jännitepiikeiltä sisäänrakennetuilla vaiheen ja nollan sekä vaiheen ja maan väliin asennetuilla varistoreilla Syöttö- ja verkkojännite 1 x V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE. Syöttöjännite ja -taajuus on ilmoitettu pumpun arvokilvessä. Varmista, että moottori on liitettävissä asennuspaikan verkkojännitteeseen. Liitäntäkotelossa olevien johtimien tulee olla mahdollisimman lyhyet. Poikkeuksena on suojamaadoitusjohdin, jonka tulee olla niin pitkä, että se irtoaa viimeisenä siinä tapauksessa, että kaapeli vedetään vahingossa ulos kaapeliläpiviennistä. Kuva 3 Verkkoliitäntä N PE L Läpivientiholkit Läpivientiholkit täyttävät standardin EN vaatimukset. 2 x M16 läpivientiholkki, kaapelin halkaisija x M20 läpivientiholkki, kaapelin halkaisija avattava läpivienti M16 läpivientiholkille. Jos syöttökaapeli vahingoittuu, valtuutetun sähköasentajan on vaihdettava se. TM Pumpun käynnistys/pysäytys Huomio Kun pumppu käynnistetään verkkojännitteellä, se käynnistyy noin 5 sekunnin kuluttua. Haluttaessa useampia käynnistyksiä ja pysäytyksiä, pumpun käynnistykseen ja pysäytykseen on käytettävä ulkoista käynnistys-/pysäytystuloa. Kun pumppu käynnistetään ulkoisella on/off-kytkimellä, se käynnistyy välittömästi Liitännät Huomaa Pumpun saa käynnistää ja pysäyttää verkkojännitteellä enintään 4 kertaa tunnissa. Jos ulkoista on/off-kytkintä ei liitetä, oikosulje liittimet 2 ja 3 lyhyellä johtimella. Varotoimenpiteenä seuraaviin liitinryhmiin kytkettävät johtimet on erotettava toisistaan vahvistetulla erityksellä koko pituudeltaan: Ryhmä 1: Tuloliitännät käynnistys/pysäytys, liittimet 2 ja 3 digitaalinen tulo, liittimet 1 ja 9 asetusarvotulo, liittimet 4, 5 ja 6 anturitulo, liittimet 7 ja 8 GENIbus, liittimet B, Y ja A Kaikki tulot (ryhmä 1) on sisäisesti erotettu verkkojännitteisistä osista vahvistetulla erityksellä ja galvaanisesti muista virtapiireistä. Kaikkia ohjausliittimiä syötetään suojajännitteellä (PELV) sähköiskuilta suojaamiseksi. Ryhmä 2: Lähtöliitäntä (releen signaali, liittimet NC, C, NO). Lähtö (ryhmä 2) on galvaanisesti erotettu muista virtapiireistä. Siksi syöttöjännite tai erikoismatala suojajännite voidaan kytkeä lähtöön halutulla tavalla. Ryhmä 3: Syöttöjännite (liittimet N, PE, L). Ryhmä 4: Tiedonsiirtokaapeli (8-nastainen koiraspistoke) - vain TPED Tiedonsiirtokaapeli kytketään pistokkeeseen ryhmässä 4. Kaapeli mahdollistaa tiedonsiirron kahden pumpun välillä, olipa kytkettynä yksi tai kaksi paineanturia, katso kohta 5.7 Tiedonsiirtokaapeli TPED-pumpuille. Valintakytkin ryhmässä 4 mahdollistaa vaihtamisen käyttömuotojen "vuorottelukäyttö" ja "varakäyttö" välillä. Katso selostus kohdassa Muut käyttötavat - TPED-pumput. Sähköverkon tyypit Yksivaiheiset E-pumput voidaan kytkeä kaikkiin sähköverkkoihin. Älä kytke yksivaiheisia E-pumppuja verkkoon, jossa vaiheen ja maan välinen jännite on suurempi kuin 250 V. 4
5 NC C NO Ryhmä 2 N PE L Ryhmä 3 Ryhmä 4 NC C NO Ryhmä 2 NPE L Ryhmä 3 Suomi (FI) 0-10 V 0/4-20 ma 4-20 ma 0/1 0/4-20 ma 0-10 V STOP RUN 10K Kuva 4 Liitännät, TPE sarja : Digitaalitulo 9: GND (maa) 8: +24 V 7: Anturien tulo B: RS-485B B Y A Y: Suojavaippa A: RS-485A 6: GND (maa) 5: +10 V 4: Asetusarvotulo 3: GND (maa) 2: Käynnistys/pysäytys Ryhmä 1 TM V 0/4-20 ma 4-20 ma 0/1 B Y A 0/4-20 ma 0-10 V STOP RUN 10K : Digitaalitulo 9: GND (maa) 8: +24 V 7: Anturien tulo B: RS-485B Y: Suojavaippa A: RS-485A 6: GND (maa) 5: +10 V 4: Asetusarvotulo 3: GND (maa) 2: Käynnistys/pysäytys Ryhmä 1 TM Kuva 5 Liitännät, TPED sarja 2000 Galvaanisen erotuksen on täytettävä vahvistettua eristystä koskevat vaatimukset, mukaan lukien standardissa EN määritellyt pintapurkausvälit ja välimatkat. 5
6 Suomi (FI) 5.3 Sähköliitäntä - kolmivaiheiset pumput 7,5 kw asti Käyttäjä tai asentaja vastaa maadoituksen ja sähköisen suojauksen oikeasta asennuksesta voimassa olevien sähköasennus- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. Sähköasennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Älä koskaan tee liitäntöjä pumpun liitäntäkoteloon, ellei sähkövirta ole ollut katkaistuna vähintään 5 minuutin ajan. Huomaa, että signaalirele voi olla kytkettynä ulkoiseen virtalähteeseen, jossa voi olla vielä jännite sen jälkeen kun pumpusta on katkaistu virta. Edellä esitetty varoitus on merkitty moottorin liitäntäkoteloon tällä keltaisella merkinnällä Valmistelu Ennen E-pumpun kytkemistä sähköverkkoon, huomaa alla olevassa kuvassa esitetyt kytkennät Moottorinsuoja Pumppu ei tarvitse ulkoista moottorinsuojaa. Moottori on varustettu lämpösuojilla hidasta ylikuormitusta ja jumittumista vastaan (IEC 34-11, TP 211) Suojaus verkkojännitteen transienteilta Pumppu on suojattu jännitepiikeiltä sisäänrakennetuilla vaiheiden väliin ja vaiheiden ja maan väliin asennetuilla varistoreilla Syöttö- ja verkkojännite 3 x V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE. Syöttöjännite ja -taajuus on ilmoitettu pumpun arvokilvessä. Varmista, että pumppu soveltuu asennuspaikan verkkojännitteelle. Liitäntäkotelossa olevien johtimien tulee olla mahdollisimman lyhyet. Poikkeuksena on suojamaadoitusjohdin, jonka tulee olla niin pitkä, että se irtoaa viimeisenä siinä tapauksessa, että kaapeli vedetään vahingossa ulos kaapeliläpiviennistä. L1 L2 L3 L1 L2 L3 PE ELCB L1 L2 L3 TM Kuva 6 Verkkokatkaisimen, sulakkeiden, vikavirtasuojan ja suojamaadoituksen kautta sähköverkkoon liitetty pumppu Suojaus sähköiskuilta - epäsuora kosketus Pumppu on maadoitettava kansallisten määräysten mukaisesti. Koska 4-7,5 kw moottorien vuotovirta on > 3,5 ma, ryhdy erityisiin varotoimiin näitä moottoreita maadoittaessasi. Seuraavia standardien EN ja BS 7671 mukaisia ohjeita on noudatettava, kun vuotovirta on > 3,5 ma: Pumpun on oltava kiinteästi ja pysyvästi asennettu. Pumpun on oltava kiinteästi liitetty syöttöjännitteeseen. Maadoitusliitäntä on tehtävä kahdennetuilla johtimilla. Suojamaadoitusjohtimien värin on aina oltava kelta/vihreä (PE) tai kelta/vihreä/sininen (PEN) Sulakkeet Suositeltavat sulakekoot on esitetty kohdassa 20.1 Käyttöjännite Lisäsuojaus Jos pumppu kytketään sähköasennukseen, jossa käytetään vikavirtasuojakytkintä (ELCB) lisäsuojana, vikavirtasuojassa on oltava seuraavat symbolit: ELCB Kuva 7 Verkkoliitäntä Läpivientiholkit Läpivientiholkit täyttävät standardin EN vaatimukset. 2 x M16 läpivientiholkki, kaapelin halkaisija x M20 läpivientiholkki, kaapelin halkaisija x M16 avattava kaapeliläpivienti. Jos syöttökaapeli vahingoittuu, valtuutetun sähköasentajan on vaihdettava se. Sähköverkon tyypit Kolmivaiheiset E-pumput voidaan kytkeä kaikkiin sähköverkkoihin. Älä kytke kolmivaiheisia E-pumppuja sähköverkkoon, jossa vaiheen ja maan välinen jännite on yli 440 V. TM Tämä suojakytkin on tyyppiä B. Asennuksen koko sähkölaitteiston kokonaisvuotovirta on otettava huomioon. Moottorin vuotovirta normaalikäytössä on esitetty kohdassa 21.3 Vuotovirta. Käynnistyksen aikana ja epäsymmetrisissä sähköverkoissa vuotovirta voi olla normaalia suurempi ja saattaa aiheuttaa vikavirtasuojan laukeamisen. 6
7 5.3.8 Pumpun käynnistys/pysäytys Huomio Pumpun saa käynnistää ja pysäyttää verkkojännitteellä enintään 4 kertaa tunnissa. Kun pumppu käynnistetään verkkojännitteellä, se käynnistyy noin 5 sekunnin kuluttua. Haluttaessa useampia käynnistyksiä ja pysäytyksiä, pumpun käynnistykseen ja pysäytykseen on käytettävä ulkoista käynnistys-/ pysäytystuloa. Kun pumppu käynnistetään ulkoisella on/off-kytkimellä, se käynnistyy välittömästi. NC C NO Ryhmä 2 L1 L2 L3 Ryhmä 3 Suomi (FI) Automaattinen uudelleenkäynnistys Huomaa Jos automaattisesti uudelleenkäynnistyväksi asetettu pumppu pysähtyy vian seurauksena, se käynnistyy automaattisesti, kun vika on poistunut. Automaattinen uudelleenkäynnistys koskee kuitenkin vain vikatilanteita, joissa pumpun automaattikäynnistys on sallittu. Tällaisia vikatilanteita ovat tyypillisesti: tilapäinen ylikuormitus vika sähkönsyötössä Liitännät Huomaa Jos ulkoista on/off-kytkintä ei liitetä, oikosulje liittimet 2 ja 3 lyhyellä johtimella. Varotoimenpiteenä seuraaviin liitinryhmiin kytkettävät johtimet on erotettava toisistaan vahvistetulla erityksellä koko pituudeltaan: Ryhmä 1: Tuloliitännät käynnistys/pysäytys, liittimet 2 ja 3 digitaalinen tulo, liittimet 1 ja 9 asetusarvotulo, liittimet 4, 5 ja 6 anturitulo, liittimet 7 ja 8 GENIbus, liittimet B, Y ja A Kaikki tulot (ryhmä 1) on sisäisesti erotettu verkkojännitteisistä osista vahvistetulla erityksellä ja galvaanisesti muista virtapiireistä. Kaikkia ohjausliittimiä syötetään suojajännitteellä (PELV) sähköiskuilta suojaamiseksi. Ryhmä 2: Lähtöliitäntä (releen signaali, liittimet NC, C, NO). Lähtö (ryhmä 2) on galvaanisesti erotettu muista virtapiireistä. Siksi syöttöjännite tai erikoismatala suojajännite voidaan kytkeä lähtöön halutulla tavalla. Ryhmä 3: Syöttöjännite (liittimet L1, L2, L3). Ryhmä 4: Tiedonsiirtokaapeli (8-nastainen koiraspistoke) - vain TPED Tiedonsiirtokaapeli kytketään pistokkeeseen ryhmässä 4. Kaapeli mahdollistaa tiedonsiirron kahden pumpun välillä, olipa kytkettynä yksi tai kaksi paineanturia, katso kohta 5.7 Tiedonsiirtokaapeli TPED-pumpuille. Valintakytkin ryhmässä 4 mahdollistaa vaihtamisen käyttömuotojen "vuorottelukäyttö" ja "varakäyttö" välillä. Katso selostus kohdassa Muut käyttötavat - TPED-pumput V 0/4-20 ma 4-20 ma 1/0 0/4-20 ma 0-10 V B Y A STOP RUN 10K Kuva 8 Liitännät, TPE sarja : Digitaalitulo 9: GND (maa) 8: +24 V 7: Anturien tulo B: RS-485B Y: Suojavaippa A: RS-485A 6: GND (maa) 5: +10 V 4: Asetusarvotulo 3: GND (maa) 2: Käynnistys/pysäytys Ryhmä 1 TM
8 5.4 Sähköliitäntä - kolmivaiheiset pumput, kw Suomi (FI) Ryhmä 4 NC C NO Ryhmä 2 L1 L2 L3 Ryhmä 3 Käyttäjä tai asentaja vastaa maadoituksen ja sähköisen suojauksen oikeasta asennuksesta voimassa olevien sähköasennus- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. Sähköasennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Älä koskaan tee liitäntöjä pumpun liitäntäkoteloon, ellei sähkövirta ole ollut katkaistuna vähintään 5 minuutin ajan. Huomaa, että signaalirele voi olla kytkettynä ulkoiseen virtalähteeseen, jossa voi olla vielä jännite sen jälkeen kun pumpusta on katkaistu virta V 0/4-20 ma 4-20 ma 0/1 B Y A 0/4-20 ma 0-10 V STOP RUN 10K Kuva 9 Liitännät - TPED sarja : Digitaalitulo 9: GND (maa) 8: +24 V 7: Anturien tulo B: RS-485B Y: Suojavaippa A: RS-485A 6: GND (maa) 5: +10 V 4: Asetusarvotulo 3: GND (maa) 2: Käynnistys/pysäytys Galvaanisen erotuksen on täytettävä vahvistettua eristystä koskevat vaatimukset, mukaan lukien standardissa EN määritellyt pintapurkausvälit ja välimatkat. Ryhmä 1 TM Liitäntäkotelon pintalämpötila voi ylittää 70 C pumpun ollessa käynnissä Valmistelu Ennen E-pumpun kytkemistä sähköverkkoon, huomaa alla olevassa kuvassa esitetyt kytkennät. L1 L2 L3 PE ELCB Kuva 10 Verkkokatkaisimen, sulakkeiden, vikavirtasuojan ja suojamaadoituksen kautta sähköverkkoon liitetty pumppu Suojaus sähköiskuilta - epäsuora kosketus Pumppu on maadoitettava kansallisten määräysten mukaisesti. Koska kw moottorien vuotovirta on > 10 ma, ryhdy erityisiin varotoimiin näitä moottoreita maadoittaessasi. Standardin EN mukaisesti pumpun on oltava kiinteästi ja pysyvästi asennettu, kun vuotovirta on > 10 ma. Yhden seuraavista vaatimuksista on täytyttävä: Suojamaadoitusjohtimen kuparisen poikkipinnan on oltava vähintään 10 mm 2. L1 L2 L3 TM TM Kuva 11 Maadoitus yhdellä suojamaadoitusjohtimella käyttämällä yhtä 4-johtimisen liitäntäkaapelin johdinta (poikkipinta vähintään 10 mm 2 ) 8
9 Käytetään kahta suojamaadoitusjohdinta, joilla on sama poikkipinta kuin liitäntäkaapelin johtimilla, ja toinen johdin liitetään erilliseen liitäntäkotelossa olevaan maadoitusliittimeen. Kiristysmomentit, liittimet L1-L3: Min. momentti: 2,2 Nm Max. momentti: 2,8 Nm Suomi (FI) Kuva 12 Maadoitus kahdella suojamaadoitusjohtimella käyttämällä 5-johtimisen liitäntäkaapelin kahta johdinta Suojamaadoitusjohtimien värin on aina oltava kelta/vihreä (PE) tai kelta/vihreä/sininen (PEN) Sulakkeet Suositeltavat sulakekoot on esitetty kohdassa 20.1 Käyttöjännite Lisäsuojaus Jos pumppu kytketään sähköasennukseen, jossa käytetään vikavirtasuojakytkintä (ELCB) lisäsuojana, vikavirtasuojassa on oltava seuraavat symbolit: ELCB TM Kuva 13 Verkkoliitäntä Läpivientiholkit Läpivientiholkit täyttävät standardin EN vaatimukset. 1 x M40 läpivientiholkki, kaapelin halkaisija x M20 läpivientiholkki, kaapelin halkaisija x M16 läpivientiholkki, kaapelin halkaisija x M16 avattava kaapeliläpivienti. Jos syöttökaapeli vahingoittuu, valtuutetun sähköasentajan on vaihdettava se. TM TM Tämä suojakytkin on tyyppiä B. Asennuksen koko sähkölaitteiston kokonaisvuotovirta on otettava huomioon. Moottorin vuotovirta normaalikäytössä on esitetty kohdassa 22.3 Vuotovirta. Käynnistyksen aikana ja epäsymmetrisissä sähköverkoissa vuotovirta voi olla normaalia suurempi ja saattaa aiheuttaa vikavirtasuojan laukeamisen Moottorinsuoja Pumppu ei tarvitse ulkoista moottorinsuojaa. Moottori on varustettu lämpösuojilla hidasta ylikuormitusta ja jumittumista vastaan (IEC 34-11, TP 211) Suojaus verkkojännitteen transienteilta Pumppu on suojattu verkkojännitteen transientteja vastaan standardin EN mukaisesti ja sietää VDE pulssin. Pumpussa on vaihdettava varistori, joka toimii osana transienttisuojausta. Tämä varistori kuluu ajan mittaan ja se on vaihdettava. R100-kaukosäädin ja PC Tool E-Products ilmoittavat vaihtoajankohdan varoituksena. Katso 19. Kunnossapito ja huolto Syöttö- ja verkkojännite 3 x V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE. Syöttöjännite ja -taajuus on ilmoitettu pumpun arvokilvessä. Varmista, että moottori on liitettävissä asennuspaikan verkkojännitteeseen. Liitäntäkotelossa olevien johtimien tulee olla mahdollisimman lyhyet. Poikkeuksena on suojamaadoitusjohdin, jonka tulee olla niin pitkä, että se irtoaa viimeisenä siinä tapauksessa, että kaapeli vedetään vahingossa ulos kaapeliläpiviennistä. Sähköverkon tyypit Kolmivaiheiset E-pumput voidaan kytkeä kaikkiin sähköverkkoihin. Älä kytke kolmivaiheisia E-pumppuja sähköverkkoon, jossa vaiheen ja maan välinen jännite on yli 440 V Pumpun käynnistys/pysäytys Huomio Pumpun saa käynnistää ja pysäyttää verkkojännitteellä enintään 4 kertaa tunnissa. Kun pumppu käynnistetään verkkojännitteellä, se käynnistyy noin 5 sekunnin kuluttua. Haluttaessa useampia käynnistyksiä ja pysäytyksiä, pumpun käynnistykseen ja pysäytykseen on käytettävä ulkoista käynnistys-/ pysäytystuloa. Kun pumppu käynnistetään ulkoisella on/off-kytkimellä, se käynnistyy välittömästi. 9
10 Suomi (FI) Liitännät Huomaa Jos ulkoista on/off-kytkintä ei liitetä, oikosulje liittimet 2 ja 3 lyhyellä johtimella. Varotoimenpiteenä seuraaviin liitinryhmiin kytkettävät johtimet on erotettava toisistaan vahvistetulla erityksellä koko pituudeltaan: Ryhmä 1: Tuloliitännät käynnistys/pysäytys, liittimet 2 ja 3 digitaalinen tulo, liittimet 1 ja 9 asetusarvotulo, liittimet 4, 5 ja 6 anturitulo, liittimet 7 ja 8 GENIbus, liittimet B, Y ja A Kaikki tulot (ryhmä 1) on sisäisesti erotettu verkkojännitteisistä osista vahvistetulla erityksellä ja galvaanisesti muista virtapiireistä. Kaikkia ohjausliittimiä syötetään suojajännitteellä (PELV) sähköiskuilta suojaamiseksi. Ryhmä 2: Lähtöliitäntä (releen signaali, liittimet NC, C, NO). Lähtö (ryhmä 2) on galvaanisesti erotettu muista virtapiireistä. Siksi syöttöjännite tai erikoismatala suojajännite voidaan kytkeä lähtöön halutulla tavalla. Ryhmä 3: Syöttöjännite (liittimet L1, L2, L3). Ryhmä 4: Tiedonsiirtokaapeli (8-nastainen koiraspistoke) - vain TPED Tiedonsiirtokaapeli kytketään pistokkeeseen ryhmässä 4. Kaapeli mahdollistaa tiedonsiirron kahden pumpun välillä, olipa kytkettynä yksi tai kaksi paineanturia, katso kohta 5.7 Tiedonsiirtokaapeli TPED-pumpuille. Valintakytkin ryhmässä 4 mahdollistaa vaihtamisen käyttömuotojen "vuorottelukäyttö" ja "varakäyttö" välillä. Katso selostus kohdassa Muut käyttötavat - TPED-pumput. Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 2 Ryhmä 4 Ryhmä 3 1: Digitaalitulo 9: GND (maa) 8: +24 V 7: Anturien tulo B: RS-485B Y: Suojavaippa A: RS-485A 6: GND (maa) 5: +10 V 4: Asetusarvotulo 3: GND (maa) 2: Käynnistys/pysäytys Ryhmä 1 TM Kuva 15 Liitännät, TPED sarja 2000 Galvaanisen erotuksen on täytettävä vahvistettua eristystä koskevat vaatimukset, mukaan lukien standardissa EN määritellyt pintapurkausvälit ja välimatkat. 1: Digitaalitulo 9: GND (maa) 8: +24 V 7: Anturien tulo B: RS-485B Y: Suojavaippa A: RS-485A Ryhmä 1 6: GND (maa) 5: +10 V 4: Asetusarvotulo 3: GND (maa) 2: Käynnistys/ pysäytys TM Kuva 14 Liitännät, TPE sarja
11 5.5 Signaalikaapelit 5.7 Tiedonsiirtokaapeli TPED-pumpuille Käytä ulkoisen on/off-kytkimen, digitaalisen tulon, asetusarvon ja anturin signaaleille suojattuja kaapeleita, joiden johdinpoikkipinta on vähintään 0,5 mm 2 ja enintään 1,5 mm 2. Liitä kaapelien suojavaipat molemmista päistä runkoon hyvällä runkoliitoksella. Suojavaippojen liitosten tulee olla mahdollisimman lähellä liittimiä, kuva 16. Tiedonsiirtokaapeli kytketään kahden liitäntäkotelon väliiin. Kytke kaapelin suojavaippa molemmista päistään runkoon hyvällä runkoliitoksella. TM Suomi (FI) Kuva 19 Tiedonsiirtokaapeli TM Tiedonsiirtokaapelissa on master-pää ja slave-pää kuvan 20 mukaisesti. Kuva 16 Suojavaipan ja johtimien liitäntää varten kuorittu kaapeli Kiristä aina runkoliitosten ruuvit riippumatta siitä, onko kaapeli asennettu vai ei. Tee pumpun liitäntäkotelossa olevat johtimet mahdollisimman lyhyiksi. 5.6 Väyläliitäntäkaapeli Uusasennukset Käytä suojattua 3-johdinkaapelia, jonka johdinpoikkipinta on vähintään 0,2 mm 2 ja enintään 1,5 mm 2. Jos pumppu liitetään yksikköön, jonka kaapelin vedonpoistaja on identtinen pumpun vastaavan kanssa, liitä suojavaippa tähän vedonpoistajaan. Jos yksikössä ei ole vedonpoistajaa, kuten kuvassa 17, jätä suojavaippa kytkemättä tästä päästä. A Y B Pumppu A Y B TM Master-pää Valkoinen tarra Kuva 20 Master-pää ja slave-pää Slave-pää Hyppyjohdin Tehdasasennetulla anturilla varustetuissa pumpuissa master-pää ja anturi kytketään samaan liitäntäkoteloon. Kun molempien pumppujen sähkönsyöttö on ollut katkaistuna 40 sekunnin ajan ja se kytketään takaisin, master-päähän kytketty pumppu käynnistyy ensin Kahden anturin kytkeminen Anturin signaali kopioidaan toiselle pumpulle tiedonsiirtokaapelin punaisen johtimen kautta. Jos lisävarusteena kytketään kaksi anturia (yksi kumpaankin liitäntäkoteloon), katkaise punainen johdin. Katso kuva 21. TM Kuva 17 Liitäntä suojatulla 3-johdinkaapelilla Pumpun vaihto Jos olemassa olevassa laitteistossa on käytetty suojattua 2-johdinkaapelia, liitä se kuvassa 18 esitetyllä tavalla. Pumppu Master-pää Valkoinen tarra Slave-pää Hyppyjohdin TM Kuva 21 Anturisignaalin kopioinnin estäminen A Y B A Y B TM Kuva 18 Liitäntä suojatulla 2-johdinkaapelilla Jos olemassa olevassa laitteistossa on käytetty suojattua 3-johdinkaapelia, noudata kohdassa Uusasennukset annettuja ohjeita. 11
12 Suomi (FI) "Vuorottelukäytön" ja "varakäytön" estäminen Jos "vuorottelukäyttöä" ja "varakäyttöä" ei haluta, mutta kopioitu anturisignaali (yksi anturisignaali kahdelle pumpulle) halutaan, katkaise vihreä johdin. Katso kuva 22. Master-pää Valkoinen tarra Kuva 22 "Vuorottelukäytön" ja "varakäytön" estäminen TPED-toiminnon estäminen Ellei "vuorottelukäyttöä" ja "varakäyttöä" eikä kopioitua anturisignaalia haluta kumpaakaan, poista koko tiedonsiirtokaapeli. 6. Käyttö- ja säätötavat Grundfos E-pumppujen asetukset määritellään ja niitä käytetään valitun käyttö- ja säätötavan mukaisesti. 6.1 Tilojen yleiskuvaus Slave-pää Hyppyjohdin Käyttötavat Normaali Seis Min. Maks. TM Muut käyttötavat - TPED-pumput TPED-pumpuissa on mahdollista valita myös seuraavat käyttötavat: Vuorottelukäyttö. Pumput vuorottelevat 24 tunnin välein. Jos käyttöpumppu pysähtyy vian takia, käynnistyy toinen pumppu. Varakäyttö. Toinen pumppu käy jatkuvasti. Toisen pumpun jumittumisen estämiseksi se käynnistetään 10 sekunniksi 24 tunnin välein. Jos käyttöpumppu pysähtyy vian takia, käynnistyy toinen pumppu. Valitse käyttötapa valintakytkimellä pumpun liitäntäkotelosta, katso kuvat 5, 9 ja 15. Valintakytkin mahdollistaa vaihdon käyttötapojen "vuorottelukäyttö" (vasemmalla) ja "varakäyttö" (oikealla) välillä. Kaksoispumpun kummassakin liitäntäkotelossa olevat kytkimet on asetettava samaan asentoon. Jos kytkimet ovat eri asennoissa, pumppu toimii "varakäytöllä". Kaksoispumppuja voidaan asettaa ja käyttää samalla tavalla kuin yksittäispumppuja. Käyttöpumppu käyttää asetuspistettään, joka on säädetty joko ohjauspaneelista, R100-kaukosäätimellä tai väylän kautta. Huomaa Molemmat pumput on asetettava samaan asetuspisteeseen ja säätötapaan. Jos asetukset ovat erilaiset, säätötapa muuttuu aina kun pumppu vaihtuu. Vaikka pumpun sähkönsyöttö katkeaisi, tallennettu käyttö- ja säätötavan asetus säilyy muistissa. R100-kaukosäädin tarjoaa lisämahdollisuuksia pumpun asetukseen ja tilatietojen näyttöön, katso kohta 9. Asetus R100-kaukosäätimellä. Säätötavat Säätämätön Säädetty 6.2 Käyttötavat Kun käyttötavaksi valitaan Normaali, säätötavaksi voidaan valita säädetty tai säätämätön. Katso 6.3 Säätötavat. Muut valinnaiset käyttötavat ovat Seis, Min. tai Maks. Seis: pumppu on pysäytetty Min.: pumppu toimii miniminopeudellaan Maks.: pumppu toimii maksiminopeudellaan. Kuvassa 23 on kaavio min. ja maks. käyristä. Kuva 23 Min. ja maks. käyrät Vakiokäyrä Vakiopaine Suht. paine H Min. Maks. Maksimikäyrää voidaan käyttää esimerkiksi ilmanpoistoon asennuksen yhteydessä. Min. käyrä voidaan valita silloin, kun tarvitaan minimivirtausta. Vaikka pumpun sähkönsyöttö katkeaisi, tallennettu käyttö- ja säätötavan asetus säilyy muistissa. R100-kaukosäädin tarjoaa lisämahdollisuuksia pumpun asetukseen ja tilatietojen näyttöön, katso kohta 9. Asetus R100-kaukosäätimellä. Q TM Säätötavat Pumppu voidaan asettaa kahdelle ensisijaiselle säätötavalle, eli suhteellinen paine ja: vakiopaine. Edelleen, pumppu voidaan asettaa vakiokäyrälle. H Hset H 2 set Säädetty käyttö Suhteellinen paine Q Kuva 24 Säädetty ja säätämätön käyttö H Hset Vakiopaine Suhteellinen painesäätö: Pumpun nostokorkeus vähenee vedenkäytön pienentyessä ja kasvaa vedenkäytön lisääntyessä, katso kuva 24. Vakiopainesäätö: Pumppu ylläpitää vakiopainetta vedentarpeesta riippumatta, katso kuva 24. Vakiokäyräsäätö: Pumppua ei säädetä. Käyrä voidaan asettaa minimi- ja maksimikäyrien välille, katso kuva 24. Pumput on tehtaalla asetettu suhteelliselle paineelle, katso kappale 6.4 Tehdasasetus. Useimmissa tapauksissa on tämä on optimaalinen säätötapa, joka samalla kuluttaa vähiten energiaa. Q Säätämätön käyttö H Vakiokäyrä Q TM
13 6.3.1 Säätötavan valintaohje järjestelmätyypin mukaan Järjestelmän tyyppi Järjestelmän kuvaus Valitse säätötapa Suhteellisen suuret painehäviöt kattilan, jäähdyttimen tai lämmönvaihtimen piirissä ja putkistossa. Verrattain pienet painehäviöt kattilan, jäähdyttimen tai lämmönvaihtimen piirissä ja putkistossa putkiset lämmitysjärjestelmät termostaatti- hyvin pitkät jakeluputket pumpun mitoitusnostokorkeus suurempi kuin 4 metriä venttiileillä voimakkaasti kuristetut putkiston tasausventtiilit paine-erosäätimet suuret painehäviöt järjestelmän niissä osissa, joissa virtaa koko vesimäärä (esim. kattila, jäähdytin, lämmönvaihdin ja putkisto ensimmäiseen haaraan asti). 2. Ensiöpiirin pumput järjestelmissä, joissa ensiöpiirin painehäviöt ovat suuret putkiset lämmitys- pumpun mitoitusnostokorkeus pienempi kuin 2 metriä tai jäähdytysjärjestelmät termostaattivent- mitoitettu luonnollista kiertoa varten pienet nostokorkeushäviöt järjestelmän niissä osissa, tiileillä joissa koko vesimäärä virtaa (esim. kattila, jäähdytin, lämmönvaihdin ja putkisto ensimmäiseen haaraan asti) muutettu suurelle menoputken ja paluuputken väliselle lämpötilaerolle (esim. kaukolämpö). 2. Lattialämmitysjärjestelmät termostaattiventtiileillä putkiset lämmitysjärjestelmät termostaattiventtiileillä tai tasausventtiileillä. 4. Ensiöpiirin pumput järjestelmissä, joissa ensiöpiirin painehäviöt ovat pienet. Suhteellinen paine Vakiopaine Suomi (FI) 6.4 Tehdasasetus TPE-pumput: Pumput on tehtaalla asetettu suhteelliselle paineelle. Nostokorkeus vastaa 50 % pumpun maksiminostokorkeudesta (katso pumpun tekniset tiedot). Monet järjestelmät toimivat tyydyttävästi tehdasasetuksella, mutta useimmat järjestelmät voidaan optimoida tätä asetusta muuttamalla. Kappaleissa 9.1 KÄYTTÖ-valikko ja 9.3 ASENNUS-valikko tehdasasetukset on merkitty lihavoidulla tekstillä kunkin näytön alapuolelle. TPED-pumput: Pumput on tehtaalla asetettu suhteelliselle paineelle ja lisäksi käyttötavalle "vuorottelukäyttö". Nostokorkeus vastaa 50 % pumpun maksiminostokorkeudesta (katso pumpun tekniset tiedot). Monet järjestelmät toimivat tyydyttävästi tehdasasetuksella, mutta useimmat järjestelmät voidaan optimoida tätä asetusta muuttamalla. Kappaleissa 9.1 KÄYTTÖ-valikko ja 9.3 ASENNUS-valikko tehdasasetukset on merkitty lihavoidulla tekstillä kunkin näytön alapuolelle. 13
14 Suomi (FI) 7. Asetusten tekeminen ohjauspaneelista, 1-vaihepumput Korkeilla järjestelmälämpötiloilla pumppu voi olla niin kuuma, että palovammojen välttämiseksi vain painikkeisiin tulisi koskea. Pumpun ohjauspaneeli, katso kuva 25, sisältää seuraavat painikkeet ja merkkivalot: Painikkeet ja asetusarvon asetukseen. Valokentät, keltainen, asetusarvon ilmaisuun. Merkkivalot, vihreä (toiminta) ja punainen (vika). 3 1 Vakiopaine Kuva 27 esittää, että valokentät 5 ja 6 ovat aktivoituneet ilmaisemaan haluttua nostokorkeutta 3,4 metriä. Asetusalue on 1/8 (12,5 %) maksiminostokorkeudesta - maksiminostokorkeus. TM Kuva 27 Pumppu säätötavassa "vakiopaine" Kuva 25 Ohjauspaneeli, yksivaiheiset pumput 2 TM Asetus max. käyräkäyttöön Paina jatkuvasti pumpun asettamiseksi maksimikäyrälle (ylin valokenttä vilkkuu). Katso kuva 28. Vaihtaaksesi takaisin paina jatkuvasti, kunnes haluttu nostokorkeus tulee näkyviin. H Pos. Kuvaus 1 Asetuspainikkeet. 2 Merkkivalot toiminnan ja vian ilmaisuun. 3 Valokentät nostokorkeuden ja tehon ilmaisuun. Säätötavan asettaminen Katso toiminnan kuvaus kohdasta 6.3 Säätötavat. Vaihda säätötapa painamalla kahta asetuspainiketta samanaikaisesti 5 sekunnin ajan. Säätötapa vaihtuu vakiopaineesta suhteelliselle paineelle tai päinvastoin. 7.1 Pumpun nostokorkeuden asettaminen Aseta pumpun nostokorkeus painamalla painiketta tai. Ohjauspaneelin valokentät ilmaisevat asetetun nostokorkeuden (asetuspisteen). Katso seuraavia esimerkkejä. Suhteellinen paine Kuva 26 esittää, että valokentät 5 ja 6 ovat aktivoituneet ilmaisemaan haluttua nostokorkeutta 3,4 metriä maksimivirtaamalla. Asetusalue on 25 % - 90 % maksiminostokorkeudesta. TM Q Kuva 28 Max. käyräkäyttö 7.3 Asetus min. käyräkäyttöön Paina jatkuvasti pumpun asettamiseksi minimikäyrälle (alin valokenttä vilkkuu). Katso kuva 29. Vaihtaaksesi takaisin paina jatkuvasti, kunnes haluttu nostokorkeus tulee näkyviin. H Q Kuva 29 Min. käyräkäyttö 7.4 Pumpun käynnistys/pysäytys Käynnistä pumppu painamalla jatkuvasti, kunnes haluttu nostokorkeus tulee näkyviin. Pysäytä pumppu painamalla jatkuvasti, kunnes kaikki valokentät syttyvät ja vihreä merkkivalo vilkkuu. TM TM TM Kuva 26 Pumppu säätötavassa "suhteellinen paine" 14
15 8. Asetusten tekeminen ohjauspaneelista, 3-vaihepumput Korkeilla järjestelmälämpötiloilla pumppu voi olla niin kuuma, että palovammojen välttämiseksi vain painikkeisiin tulisi koskea. Pumpun ohjauspaneeli sisältää seuraavat painikkeet ja merkkivalot: Painikkeet ja asetusarvon asetukseen. Valokentät, keltainen, asetusarvon ilmaisuun. Merkkivalot, vihreä (toiminta) ja punainen (vika). 8.2 Pumpun nostokorkeuden asettaminen Aseta pumpun nostokorkeus painamalla painiketta tai. Ohjauspaneelin valokentät ilmaisevat asetetun nostokorkeuden (asetuspisteen). Katso seuraavia esimerkkejä. Suhteellinen paine Kuva 31 esittää, että valokentät 5 ja 6 ovat aktivoituneet ilmaisemaan haluttua nostokorkeutta 3,4 metriä maksimivirtaamalla. Asetusalue on 25 % - 90 % maksiminostokorkeudesta. Suomi (FI) 5 1 TM Kuva 31 Pumppu säätötavassa "suhteellinen paine" TM Vakiopaine Kuva 32 esittää, että valokentät 5 ja 6 ovat aktivoituneet ilmaisemaan haluttua nostokorkeutta 3,4 metriä. Asetusalue on 1/8 (12,5 %) maksiminostokorkeudesta - maksiminostokorkeus. Kuva 30 Ohjauspaneeli, kolmivaiheiset pumput Pos. Kuvaus 1 ja 2 Asetuspainikkeet. 3 ja 5 4 Valokentät osoittamaan säätötavan (pos. 3) nostokorkeuden, tehon ja käyttötavan (pos. 5). Merkkivalot osoittamaan toiminnan ja vian ulkoisen ohjauksen (EXT). 8.1 Säätötavan asettaminen Katso toiminnan kuvaus kohdasta 6.3 Säätötavat. Vaihda säätötapa painmalla (pos. 2) seuraavassa järjestyksessä: vakiopaine, suhteellinen paine,. Kuva 32 Pumppu säätötavassa "vakiopaine" 8.3 Asetus max. käyräkäyttöön Paina jatkuvasti pumpun asettamiseksi maksimikäyrälle (MAX palaa). Katso kuva 33. Vaihtaaksesi takaisin paina jatkuvasti, kunnes haluttu nostokorkeus tulee näkyviin. H TM TM Q TM Kuva 33 Max. käyräkäyttö 15
16 Suomi (FI) 8.4 Asetus min. käyräkäyttöön Paina jatkuvasti pumpun asettamiseksi minimikäyrälle (MIN palaa). Katso kuva 34. Vaihtaaksesi takaisin paina jatkuvasti, kunnes haluttu nostokorkeus tulee näkyviin. 9. Asetus R100-kaukosäätimellä Pumppu on suunniteltu langattomaan tiedonsiirtoon Grundfos R100-kaukosäätimen kanssa. H Q Kuva 34 Min. käyräkäyttö 8.5 Pumpun käynnistys/pysäytys Käynnistä pumppu painamalla jatkuvasti, kunnes haluttu nostokorkeus tulee näkyviin. Pysäytä pumppu painamalla jatkuvasti, kunnes STOP palaa ja vihreä merkkivalo vilkkuu. TM Kuva 35 R100-kaukosäädin kommunikoi pumpun kanssa infrapunavalolla Tiedonsiirron ajaksi R100-kaukosäädin on suunnattava pumpun ohjauspaneelia kohti. Kun R100 kommunikoi pumpun kanssa, punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti. Osoita R100:lla ohjauspaneelia, kunnes punainen LED lakkaa vilkkumasta. R100-kaukosäädintä voidaan käyttää pumpun asettamiseen ja tilatietojen näyttöön. Näytöt on jaettu neljään rinnakkaiseen valikkoon, katso kuva 36: 0. YLEISTÄ (katso R100:n käyttöohje) 1. KÄYTTÖ 2. OLOTILA 3. ASENNUS Kunkin näytön kohdalla oleva numero kuvassa 36 viittaa kappaleeseen, jossa kyseinen näyttö selostetaan. TM
17 Suomi (FI) 0. YLEISTÄ 1. KÄYTTÖ 2. OLOTILA 3. ASENNUS (1) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (3) (3) (3) (1) Tämä näyttö koskee vain pumppuja 7,5 kw asti. (2) Tämä näyttö koskee vain kolmivaihepumppuja, kw. (3) Tämä näyttö koskee vain kolmivaihepumppuja (3) Kuva 36 Valikkojen yleiskuvaus 17
18 Suomi (FI) 9.1 KÄYTTÖ-valikko Tämän valikon ensimmäinen näyttö on: Asetuspiste Vikailmaisut E-pumpuissa ilmenevät viat voivat aiheuttaa kahdenlaisen ilmaisun: hälytys tai varoitus. "Hälytys" aktivoi hälytysilmaisun R100-kaukosäätimessä ja saa pumpun muuttamaan käyttötilaansa, useimmiten pumppu pysähtyy. Kuitenkin tietyissä hälytyksen aiheuttavissa vioissa pumppu on asetettu jatkamaan toimintaansa hälytyksestä huolimatta. "" aktivoi varoitusilmaisun R100-kaukosäätimessä, mutta pumppu ei muuta käyttö- tai säätötilaansa. Asetettu asetuspiste Todellinen asetuspiste Todellinen nostokorkeus Aseta haluttu asetuspiste [m] tällä näytöllä. Säätötavassa suhteellinen paine asetusalue on 1/4-3/4 maksiminostokorkeudesta. Säätötavassa vakiopaine asetusalue on 1/8 maksiminostokorkeudesta - maksiminostokorkeus. Säätötavassa vakiokäyrä asetuspiste asetetaan prosentteina (%) maksimikäyrästä. Käyrä voidaan asettaa minimi- ja maksimikäyrien välille. Valitse yksi seuraavista käyttötavoista: Seis Min. (min. käyrä) Maks. (maks. käyrä). Jos pumppu liitetään ulkoiseen asetuspistesignaaliin, arvo tällä näytöllä on ulkoisen asetuspistesignaalin maksimiarvo, katso kohta 13. Ulkoinen asetuspistesignaali. Asetuspiste ja ulkoinen signaali Asetuspistettä ei voi asettaa, jos pumppua ohjataan ulkoisilla signaaleilla (Seis, Min. käyrä tai Maks. käyrä). Tällöin R100 antaa varoituksen: Ulkoinen ohjaus! Tarkasta, pysähtyykö pumppu liittimien 2-3 kautta (avoin virtapiiri) tai asettuuko se minimi- tai maksimikäyrälle liittimien 1-3 kautta (suljettu virtapiiri). Katso jaksoa 11. Asetusten prioriteetti. Asetuspiste ja väylätiedonsiirto Asetuspistettä ei voi asettaa, jos pumppua ohjataan ulkoisesta ohjausjärjestelmästä tai väylätiedonsiirrolla. Tällöin R100 antaa varoituksen: Väyläohjaus! Väylätiedonsiirron ohittamiseksi irrota väyläliitäntä. Katso jaksoa 11. Asetusten prioriteetti Käyttömuoto Valitse yksi seuraavista käyttötavoista: Normaali (käyttö) Seis Min. Max. Käyttötapa voidaan valita asetuspisteen asetusta muuttamatta. Huomaa Hälytys Ilmaisu "" koskee vain kolmivaihepumppuja. Hälytystilanteessa hälytyksen syy ilmestyy tälle näytölle. Mahdollisia syitä: Ei hälytysilmaisua Liian korkea moottorilämpö Alijännite Verkkojännitteen epäsymmetria (11-22 kw) Ylijännite Liian monta uudelleenkäynnistystä (vikojen jälkeen) Ylikuormitus Alikuormitus (11-22 kw) Anturin signaali alueen ulkopuolella Aset.pisteviesti ulkopuol. mittausalueen Ulkoinen häiriö Muu häiriö. Jos pumppu on asetettu manuaaliselle uudelleenkäynnistykselle, hälytysilmaisu voidaan kuitata tältä näytöltä, kun vika on poistunut. (vain kolmivaihepumput) tilanteessa varoituksen syy ilmestyy tälle näytölle. Mahdollisia syitä: Ei varoitusilmaisua Anturin signaali alueen ulkopuolella Voitele moottorin laakerit (vain kw), katso kappale 19.2 Moottorin laakerien voitelu Vaihda moottorin laakerit, katso kappale 19.3 Moottorin laakerien vaihto Vaihda varistori (vain kw), katso kappale 19.4 Varistorin vaihto (vain kw). ilmaisu häviää automaattisesti, kun vika on korjattu. 18
19 9.1.4 Vikaloki R100:ssa on lokitoiminto kummallekin vikatyypille, hälytys ja varoitus. Hälytysloki Käyttömuoto Suomi (FI) Hälytyslokiin tallentuu viisi viimeisintä hälytysilmaisua. "Hälytys - log 1" näyttää viimeisimmän vian, "Hälytys - log 2" näyttää viimeistä edellisen vian jne. Edellä oleva esimerkki sisältää seuraavat tiedot: hälytysilmaisu Alijännite vikakoodi (73) minuuttimäärä, jonka pumppu on ollut kytkettynä sähköverkkoon vian ilmenemisen jälkeen, 8 min. loki (vain kolmivaihepumput) Tämä näyttö esittää valitun käyttötavan (Normaali, Seis, Min. tai Maks.). Lisäksi näyttö kertoo, mistä käyttötapa on valittu (R100, Pumppu, Bus tai Ulkoinen) Todellinen arvo Tämä näyttö esittää pumppuun liitetyn anturin mittaaman todellisen arvon Kierrosluku lokiin tallentuu viisi viimeisintä varoitusilmaisua. " - log 1" näyttää viimeisimmän vian, " - log 2" viimeistä edellisen vian. Edellä oleva esimerkki sisältää seuraavat tiedot: varoitusilmaisu Voitele moottorin laakerit vikakoodi (240) minuuttimäärä, jonka pumppu on ollut kytkettynä sähköverkkoon vian ilmenemisen jälkeen, 30 min. 9.2 OLOTILA-valikko Tämän valikon näytöt ovat vain tilanäyttöjä. Arvojen asettaminen tai muuttaminen ei ole mahdollista. Näytetyt arvot ovat arvoja, jotka olivat voimassa, kun viimeisin tiedonsiirto pumpun ja R100-kaukosäätimen välillä tapahtui. Jos haluat päivittää tilatiedon, osoita R100-kaukosäätimellä ohjauspaneelia ja paina "OK". Jos haluat tarkastaa jonkin parametrin arvon, esim. nopeuden, paina jatkuvasti "OK" niin kauan kuin haluat tarkastella kyseistä parametria. Näytetyn arvon toleranssi on esitetty jokaisen näytön alapuolella. Toleranssit esitetään prosentteina parametrien maksimiarvoista Todellinen asetuspiste Toleranssi: ± 5 % Tämä näyttö näyttää pumpun todellisen nopeuden Ottoteho ja energiankulutus Toleranssi: ± 10 % Tämä näyttö esittää todellisen pumpun verkosta ottaman tehon. Yksikkö on W tai kw. Myös pumpun tehonkulutus voidaan lukea tältä näytöltä. Tehonkulutus on pumpun uudesta alkaen laskettu kumulatiivinen arvo eikä sitä voi nollata Käyttötunnit Toleranssi: ± 2 % Pumpun käyttöaika on kumulatiivinen arvo eikä sitä voi nollata. Toleranssi: ± 2 % Tämä näyttö esittää todellisen asetusarvon ja ulkoisen asetusarvon prosentteina minimiarvosta asetettuun arvoon, katso kappale 13. Ulkoinen asetuspistesignaali. 19
20 Suomi (FI) Moottorin laakerien voitelutilanne (vain kw) 9.3 ASENNUS-valikko Säätömuoto Tämä näyttö esittää, kuinka monta kertaa moottorin laakerit on voideltu ja milloin laakerit on vaihdettava. Moottorin laakerien voitelun jälkeen vahvista se ASENNUS-valikossa. Katso Moottorin laakerien voitelun/vaihdon vahvistus (vain kolmivaihepumput). Kun voitelu vahvistetaan, luku yllä olevalla näytöllä kasvaa yhdellä Moottorin laakerien voiteluajankohta (vain kw) Valitse säätötapa (katso kuva 24): Suht. paine (suhteellinen paine) Vakiopaine (vakiopaine) Vakiokäyrä (vakiokäyrä). Halutun kapasiteetin asettamiseksi katso kohta Asetuspiste. Huomaa Jos pumppu on liitetty tiedonsiirtoväylään, säätötapaa ei voi valita R100:lla. Katso kappale 14. Väyläsignaali Ulkoinen asetuspiste Tämä näyttö esittää, milloin moottorin laakerit on voideltava. Säädin valvoo pumpun käyttöä ja laskee laakerien voitelukertojen välisen ajan. Jos pumpun käyttö muuttuu, myös laskettu aika seuraavaan voiteluun voi muuttua. Näytöllä esitetään seuraavat arvot: 2 vuodessa 1 vuodessa 6 kuukaudessa 3 kuukaudessa 1 kuukaudessa 1 viikossa Nyt! Moottorin laakerien vaihtoajankohta (vain kolmivaihepumput) Kun moottorin laakereiden voitelukertoja on kertynyt säätimeen ennalta asetettu määrä, alla esitetty näyttö korvaa kohdassa Moottorin laakerien voiteluajankohta (vain kw) kuvatun näytön. Näyttö esittää, milloin moottorin laakerit on vaihdettava. Säädin valvoo pumpun käyttöä ja laskee laakerien vaihtojen välisen ajan. Näytöllä esitetään seuraavat arvot: 2 vuodessa 1 vuodessa 6 kuukaudessa 3 kuukaudessa 1 kuukaudessa 1 viikossa Nyt! Ulkoisen asetuspistesignaalin tulo voidaan asettaa eri signaalityypeille. Voit valita seuraavista tyypeistä: 0-10 V 0-20 ma 4-20 ma Ei aktiivi. Jos valitaan Ei aktiivi, R100-kaukosäätimellä tai ohjauspaneelista asetettu asetusarvo on voimassa. Jos jokin signaalityypeistä valitaan, todelliseen asetuspisteeseen vaikuttaa ulkoiseen asetuspistetuloon liitetty signaali, katso 13. Ulkoinen asetuspistesignaali Signaalirele Pumpuissa 7,5 kw asti on yksi signaalirele. Releen tehdasasetus on Vika kw pumpuissa on kaksi signaalirelettä. Signaalireleen 1 tehdasasetus on Hälytys ja signaalireleen 2. Alla olevilta näytöiltä voit valita, missä käyttötilanteessa signaalireleen tulee aktivoitua. 7,5 kw asti Valmis Vika Käyttö Pumppu käy (vain kolmivaihepumput 7,5 kw asti) (vain kolmivaihepumput 7,5 kw asti). 20
21 11-22 kw kw Moottorin laakerien valvonta (vain kolmivaihepumput) Suomi (FI) Valmis Hälytys Käyttö Pumppu käy Voitelu. Huomaa Valmis Hälytys Käyttö Pumppu käy Voitelu. Häiriö ja Hälytys käsittävät viat, jotka aiheuttavat hälytyksen. käsittää viat, jotka aiheuttavat varoituksen. Voitelu koskee vain tätä tapahtumaa. Hälytys- ja varoitustilanteiden väliset erot on kuvataan kohdassa Vikailmaisut. Katso lisätietoja kohdasta 16. Merkkivalot ja signaalirele Painikkeet pumpussa Moottorin laakerien valvontatoiminnolle voidaan valita asetukset: Aktiivi Ei aktiivi. Kun asetus Aktiivi valitaan, säätimessä oleva laskuri alkaa laskea laakerien käyttötunteja. Katso kappale Moottorin laakerien voitelutilanne (vain kw). Huomaa Laskuri jatkaa laskemista, vaikka toiminto vaihdettaisiin tilaan Ei aktiivi. Tällöin ei kuitenkaan anneta varoitusta, kun on aika voidella laakerit seuraavan kerran. Kun asetus Aktiivi valitaan uudelleen, kertynyttä käyttöaikaa käytetään jälleen seuraavan voiteluajankohdan laskemiseen Moottorin laakerien voitelun/vaihdon vahvistus (vain kolmivaihepumput) Ohjauspaneelissa oleville pumpun käyttöpainikkeille ja voidaan valita seuraavat asetukset: Aktiivi Ei aktiivi. Asetuksella Ei aktiivi (lukittu) painikkeet eivät toimi. Jos pumppua ohjataan ulkoisesta ohjausjärjestelmästä, aseta painikkeet tilaan Ei aktiivi Pumpun numero Tälle toiminnolle voidaan valita asetukset: Voideltu (vain kw) Vaihdettu Ei tehty. Kun moottorin laakerien valvontatoiminnon asetus on Aktiivi, säädin antaa varoitusilmaisun, kun moottorin laakerit on voideltava tai vaihdettava. Katso kappale Vikailmaisut. Kun moottorin laakerit on voideltu tai vaihdettu, vahvista toimenpide painamalla "OK" yllä esitetyltä näytöltä. Huomaa Vaihtoehtoa "Voideltu" ei voi valita vähään aikaan sen jälkeen, kun voitelun suoritus on vahvistettu Seisontalämmitys (vain kolmivaihepumput) Pumpulle voidaan antaa numero välillä Väylätiedonsiirrossa jokaiselle pumpulle on annettava oma numero Digitaalitulo Pumpun digitaalituloa (liitin 1, kuva 4, 8 ja 14) voidaan käyttää eri toiminnoille. Voit valita seuraavista toiminnoista: Min. (min. käyrä) Maks. (maks. käyrä). Valittu toiminto aktivoidaan sulkemalla kosketin liittimien 1 ja 9 välillä (kuva 4, 8 ja 14). Katso myös kappale 12.2 Digitaalitulo. Min.: Kun tulo aktivoidaan, pumppu toimii minimikäyrän mukaan. Maks.: Kun tulo aktivoidaan, pumppu toimii maksimikäyrän mukaan. Seisontalämmitys-toiminnolle voidaan valita seuraavat arvot: Aktiivi Ei aktiivi. Kun asetus Aktiivi valitaan, moottorin käämeihin johdetaan mataja jännite. Tämä jännite varmistaa, että syntyy riittävästi lämpöä kosteuden kondensoitumisen estämiseksi moottoriin. 21
22 Suomi (FI) 10. Asettaminen PC Tool E-Products -työkaluilla Tietyt erityiset toiminta-asetukset, joita ei voida tehdä R100:lla, vaativat Grundfos PC Tool E-Products -työkalujen käyttöä. Tällaiset asetukset voi suorittaa vain Grundfosin huoltoteknikko. Kysy lisätietoja paikalliselta Grundfos-edustajalta. 11. Asetusten prioriteetti Asetusten prioriteetin määrää kaksi seikkaa: 1. ohjauslaite 2. asetukset. 1. Ohjauslaite Asetusten prioriteetti väylätiedonsiirrolla Ohjauspaneeli Prioriteetti tai R100 1 Seis 2 Maks. Ulkoiset signaalit Väylätiedonsiirto 3 Seis Seis 4 Maks. 5 Min. 6 Asetuspist. asetus Ohjauspaneeli R100 Ulkoiset signaalit (ulkoinen asetuspistesignaali, digitaalitulot jne.). Tietoliikenne toisesta ohjausjärjestelmästä väylän kautta 2. Asetukset Käyttömuoto Seis Käyttömuoto Maks (Maks. käyrä) Käyttömuoto Min (Min. käyrä) Asetuspisteen asetus. E-pumppua voidaan ohjata samanaikaisesti eri ohjauslähteistä ja kaikille ohjauslähteille voidaan määrittää erilaiset asetukset. Sen vuoksi on tarpeen määritellä ohjauslähteille ja asetuksille prioriteettijärjestys. Huomaa Jos kaksi tai useampia asetuksia aktivoituu samanaikaisesti, pumppu valitsee sen jolla on korkein prioriteetti. Asetusten prioriteetti ilman väylätiedonsiirtoa Prioriteetti Ohjauspaneeli tai R100 Ulkoiset signaalit 1 Seis 2 Maks. 3 Seis 4 Maks. Esimerkki: Jos E-pumppu on asetettu toimimaan tietyssä asetuspisteessä väylätiedonsiirron avulla, E-pumpulle voidaan ohjauspaneelista tai R100-kaukosäätimellä asettaa vain käyttömuoto Seis tai Maks. ja ulkoisella signaalilla vain käyttömuoto Seis. 12. Ulkoiset pakko-ohjaussignaalit Pumpuissa on tulot ulkoisille signaaleille seuraavia pakko-ohjaustoimintoja varten: Pumpun käynnistys/pysäytys. Digitaalinen toiminto Käyntiin/seis-tulo Toimintakaavio: Käyntiin/seis-tulo: Käynnistys/pysäytys (liittimet 2 ja 3) H H 12.2 Digitaalitulo Digitaalitulolle voidaan R100-kaukosäätimellä valita jokin seuraavista toiminnoista: Min. käyrä Maks. käyrä. Toimintakaavio: Tulo digitaaliselle toiminnolle: Digitaalinen toiminto (liittimet 1 ja 9) Q Q Normaalikäyttö Seis 5 Min. Min. H 6 Asetuspist. asetus Asetuspist. asetus Esimerkki: Jos E-pumppu on asetettu käyttömuodolle Maks. (Maks. taajuus) ulkoisella signaalilla, esimerkiksi digitaalisen tulon kautta, E-pumppu voidaan asettaa pumpun ohjauspaneelista tai R100-kaukosäätimellä ainostaan käyttömuodolle Seis. H Q Q Normaalikäyttö Min. käyrä H Maks. käyrä Q 22
GRUNDFOS DATAKIRJA. Grundfos E-pumput. Pumput sisäisellä taajuusmuuttajalla 50/60 Hz
GRUNDFOS DATAKIRJA Pumput sisäisellä taajuusmuuttajalla 50/60 Hz Sisältö Johdanto E-pumppuihin Yleistä 4 Grundfos E-pumppusarja 5 Toiminnot 5 E-pumppujen nopeudensäätö 8 Käyttökohteet 11 Monijaksoiset
GRUNDFOS OHJEET TPE2 (D), TPE3 (D) Asennus- ja käyttöohjeet. Other languages.
GRUNDFOS OHJEET TPE2 (D), TPE3 (D) Asennus- ja käyttöohjeet Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/98450210 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös
GRUNDFOS OHJEET TPE2 (D), TPE3 (D) Asennus- ja käyttöohjeet
GRUNDFOS OHJEET TPE2 (D), TPE3 (D) Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa käytettävät