Source: http://docplayer.hu/1106095-Uzemeltetesi-es-kezelesi-utmutato.html
Timestamp: 2016-12-07 22:50:54
Document Index: 28104179

Matched Legal Cases: ['Pf. 143', 'Pf. 143', 'Pf. 143', 'Pf. 143', 'Pf. 143', 'Pf. 143', 'Pf. 143', 'Pf. 143', 'Pf. 143', 'Pf. 296', 'Pf. 296', 'Pf.56']

⭐ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Download "ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ"
Léna Király
1 ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A MIKA-6E /MIKA-6E Turbó típusú zárt égésterű, gázüzemű, parapetes/turbós fűtőkészülékhez Lev.cím: Budapest, Pf Kereskedelem, információ: 06-30/ BEÜZEMELÉS, SZERVÍZ: 06-30/ Web: FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE VALAMINT A RENDSZER KIÉPÍTÉSE ELŐTT A VEVŐ ÁLTAL KIVÁLASZTOTT SZERELŐ VEGYE FEL A KAPCSOLATOT CÉGÜNKKEL!!!2 Tartalomjegyzék Témakörök Oldal Készülék tulajdonságai, begyújtás 2-8 Technikai jellemzők, működési vázlat 8-14 Készülék felszerelése, fűtésrendszer kiépítés Meleg víz ellátás Üzembe helyezés Használati utasítás a felhasználó számára + Javítás, karbantartás Megfelelőségi nyilatkozat 31 Garancia jegy 32 Karbantartási szelvény 33 Szervizpartnereink Beüzemelési jegyzőkönyv 37, 39 Garanciajegy a fűtésrendszer kiépítésére 38, 40 13 Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kis helyet foglal el, hatásfoka 90 % feletti (kimenő füstgáz hőmérséklete o C, ellentétben a konvektorok o C-val szemben) A MIKA-6E típusú (mini-cirko) fűtőkészülék család egy új fejlesztésű, kis helyigényű, gazdaságos és megbízható gázkészülék, amely egyesíti magában a konvektorok és a vizes központi fűtőkészülékek előnyeit. A hosszú távú biztonságos és gazdaságos üzemeltetés érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót és tartsa be az abban foglaltakat! A készüléket csak olyan személy működtetheti, akit erre kioktattak és nincs korlátozva cselekvőképességében. A kezelési útmutatóban leírtak betartásáért a készülék üzembentartója a felelős. Készülék tulajdonságai: 3,5-6,0 kw között szabályozható az egyéni igényeknek megfelelően! A radiátorokkal szerelt központi fűtésű rendszer egyenletes meleget biztosít minden helyiségben akár 30 %-os energia megtakarítást eredményezve. Max m2-es lakások, házak fűtéséhez ajánljuk. Ennél nagyobb lakások esetében két készülék felszerelését javasoljuk. A rendszer nagy előnye, hogy nem igényel kéménykiépítést, így jóval költség takarékosabban oldható meg a fűtéskorszerűsítés, mint a hagyományos kéményes fűtőkészülékek esetében. Beépítve tartalmazza az összes szerelvényt: gázszelep, vízhőfok-és nyomásmérő óra, tágulási tartály, szivattyú, biztonsági berendezések. A MIKA-6E.V típusú készülékünk (fűtés+melegvíz) a fentieken túl váltószeleppel és kapcsoló relével kerül összeszerelésre. A készülék túlfűtés határolóval rendelkezik, ilyen esetben a készülék automatikusan leáll. Újraindítás a gyújtóégő kézi gyújtásával lehetséges, de azelőtt célszerű megvizsgálni a leállás okát és az esetleges hibát kijavítani! A MIKA-6E és váltószelepes verziója (MIKA-6E.V) kisebb átalakítással beszerelhető a régi parapetes konvektorok helyére. A lakás műszaki felmérése után kerül kiválasztásra a készülék helye. A MIKA-6E Turbó felszerelhető bármely falfelületre, ahol biztosíthatóak a gázszolgáltató által előírtak! A falba készítendő Ø 65 mm-es furat nem igényel építési engedélyt, nem szükséges terheletlen falfelület. Emellett nem szükséges ablak alá szerelni sem! A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ FŰTŐTESTET, HŐ LEADÁSA MAX. 0,5 KW, ÍGY EBBE A HELYISÉGBE IS RADIÁTOR FELSZERELÉSE SZÜKSÉGES! Az alacsony burkolat hőmérséklet (kézzel fogható) miatt a készülék szekrénybe is beépíthető. Ilyen esetben szellőző lyukak kialakítása szükséges, hogy a 0,5 kw-nyi hő távozni tudjon (lásd. weblapot) 2 34 Az alacsony felületi hőmérséklet miatt nem kell számolni az égett por kellemetlen hatásával sem. A MIKA-6E-nél a füstgáz a parapeten át távozik, míg a Turbós változatnál a cső rendszeren keresztül ventillátoros rásegítéssel, így egyik típusnál sem kell tartani füstgáz visszaáramlástól illetve nem szükséges kéményseprői engedély sem. A készülék magas hatásfoka miatt (90,5 %) kisebb gőz kiáramlás tapasztalható a füstcsőből (hidegebb időszakok esetén) amely normális jelenség. Új kiépítés (amennyiben nem meglévő parapetre kerül) esetén nem szükséges az ablak alá szerelni a készüléket. Készülékünkkel a fürdőszoba fűtése is megoldható radiátorral vagy fűthető törülköző tartóval. (A régi egyedi fűtésű rendszerben ezt a funkciót fali fűtő látta el, mely a helyiségből használta az oxigént és az égéstermék is ide távozott. A készülék nem volt szabályozható, a megfelelő hőmérséklet eléréséhez időben be kellett gyújtani). Mini cirkónk összes változata hátsó fűtővíz és gáz kivezetéssel kerül kialakításra, így könnyen szerelhetőek alacsony felszerelési magasság esetén is. Őrláng: A MIKA-6E illetve a MIKA-6E.V típusnál van fagyvédelmi szerepe, hiszen parapetes készülékről lévén szó az égőtér nyitott a kültér felé. Begyújtás: A kisteljesítményű őrláng képes hőn tartani a készüléket. Amennyiben többlet hő keletkezik, azt a szivattyú továbbítja a radiátorok felé utókeringtetés (szobatermosztát működésétől függetlenül időnként bekapcsol a szivattyú) formájában. Ebben a formában is megtakarítás mutatható ki, hiszen a készülékek (konvektorok) számának csökkenésével az őrlángok száma is csökken. A fűtőkészülék gyárilag a G 20-as típusú gázra van beszabályozva, mely ma Magyarországon mindenhol a legáltalánosabban használatos gáztípus. A mini-kazánt szobatermosztát vezérli a beállított hőfok szerint, teljesen automatikusan. A főégő ki-be kapcsolásával tartja a helyiség hőmérsékletét. (A helyiség-termosztát nem tartozéka a rendszernek, a fogyasztó által kerül kiválasztásra, fő követelménye, hogy V-on működtesse a rendszert). Nem javasoljuk, hogy éjszakára letekerjék a szoba termosztáton a hőmérsékletet, mert a falak lehűlésével a készülék jóval hosszabb ideig fog visszafűteni, mintha éjszakára is a beállított hőfokon hagyták volna a termosztátot. Ezért nem javasoljuk napi programozású termosztát használatát! Minden esetben a hőn tartás a leggazdaságosabb fűtési mód! 4 55 A készülék feszültség alá helyezése után melyet visszajelző lámpa jelez meg kell győződni a rendszer megfelelő légtelenítéséről! A MIKA-6E Turbó-nál a főégő begyújtását egy nyomásszabályozó biztosítja, mely csak a ventilátor működése esetén kapcsol be! Bekapcsolás - (MIKA-6E): A kombinált gázszelep kezelőgombját (5) benyomva el kell forgatni, hogy a * jelzés egybe essen a szelepen lévő jelöléssel. A gombot ütközésig benyomva, a piezo gyújtót (4) 2-3 alkalommal meg kell nyomni (szikráztatni), míg a gyújtóláng be nem gyullad. Piezzo gyújtó (4) Amennyiben a készülék(ek) gyújtólángja kialszik, pl. gázkimaradás esetén, 1 perc várakozás után gyújtsa be az alábbi ábra szerint: 1. Tágulási tartály 2. Vízhőfok-és nyomásmérő óra 3. Piezzo gyújtó 4. Kazán termosztát 5. Gázszelep gomb 6. Gyújtóláng ellenőrző ablak 1. Tágulási tartály 2. Vízhőfok-és nyomásmérő óra 3. Léghiány kapcsoló 4. Piezzo gyújtó 5. Ventilátor tápegység 6. Gázszelep gomb 7. Kazán termosztát 8. Gyújtóláng ellenőrző ablak Gázszelep gomb (5) (A gyújtóláng megléte a kémlelő ablakon (6) keresztül ellenőrizhető). Miután ez megtörtént, a gombot még kb másodpercig benyomva kell tartani, hogy rögzüljön a lángkép, ezután felengedhető a gázszelep gombja, mely egyben a kazán szabályzó szelepe is. Ha tehát a gombot tovább tekeri a láng jelzéshez, a főégő begyullad. Kikapcsolás: A kombinált gázszelepet (5) benyomva el kell forgatni az óramutató járásával megegyezően a gombon lévő jelölésig. A leállított készüléket 5 perc várakozás után szabad ismét begyújtani. 6 76 Amennyiben újra elalszik a készülék gyújtólángja, helyezze üzemen kívül, zárja el a gázcsapot, áramtalanítsa a készüléket. Gázszivárgás esetén szellőztesse ki a helyiséget és zárja el a gázcsapot! Amennyiben további gázszivárgás is fennáll, zárja el a gázcsapot a gázmérőnél is! A készülék meghibásodása esetén szakembert kell hívni, akiknek a névsora a szervizjegyzékben (gépkönyv vége + weblap) található. A hiba elhárításáig a készüléket használni TILOS! Hosszabb leállítás esetén el kell zárni a gázcsapot, és le kell választani az elektromos hálózatról is. Az előírások betartása kötelező! Megjegyzés: Az üzemeltetési és kezelési útmutatót meg kell őrizni, elvesztése esetén pótolni kell. Technikai jellemzők A MIKA-6E típusú fűtőkészülék család összes tagja zárt égésterű, melyek a fali szerelvényen (parapet/turbó cső) keresztül kapják az égéshez szükséges levegőt, egyben itt távozik az égéstermék is. A készülék beépítve tartalmaz egy 1,5 literes tágulási tartályt, mely a kis vízterű radiátoroknak köszönhetően elegendő a rendszer biztonságos üzemeltetéséhez. A készüléket zárt tágulási tartályos fűtési rendszerhez tervezték, ettől függetlenül beszerelhető nyitott tágulási tartályos rendszerhez is, de ebben az esetben a tartályt a lakás lehető legmagasabb pontjára kell szerelni. (pl. padlás). Műszaki adattábla: Megnevezés Mért. MIKA-6E egys. készülék család Gyártó neve: Technorgáz Energiaipari Kft Készülék típusjele: _ MIKA-6E / MIKA-6E Turbó Magasság: mm 580 Szélesség: mm 395 Mélység: mm 260 Tömeg: kg 18 kg Égéstermék elvezetés típusa: _ C11 / C13 Gáztípus szimbóluma: _ G 20 (H-csoport) Névleges hőterhelés: kw 6,6 Névleges hőteljesítmény: kw 6,0 Legkisebb hőterhelés: kw 3,5 Hatásfok névleges hőterhelésnél: % 90,5 Csatlakozási gáznyomás: mbar 25 Főfúvókák előtti gáznyomás névleges hőterhelésnél mbar 10,5 Főégő fúvóka darabszám/átmérő: db/mm 5/1,10 Gyújtóégő fúvóka darabszám/átmérő: db/mm 1/0,3 Gázfogyasztás névleges hőterhelésnél (15 o C, 1013,25 m3/h 0,70 mbar, G20): Fűtővíz beáll. névleges legnagyobb hőmérséklet: oc 80 Fűtővíz beáll. névleges legkisebb hőmérséklet: oc 40 Fűtőkör legkisebb üzemi bar 0,5 nyomása: Fűtőkör legnagyobb üzemi nyomása: bar Fűtés csatlakozás: _ G ½ Gáz csatlakozás: _ G ½ NOx osztály: _ ,0 (II. nyomásosztály)7 Égéstermék elvezető: _ MIKA-6E: d/d 100/165 mm, falátfogás: mm, d 100 mm, csőkinyúlás: 62 mm MIKA-6E Turbó: d/d 40/65 mm, falátfogás: mm, d 40 mm, csőkinyúlás: 50 mm Áram típusa: _ AC Névleges feszültség V-ban: _ 230 Teljesítmény felvétel W-ban _ max. 45 W Elektromos védettség: _ IP44 Érintésvédelmi osztály: _ I. Helyiség termosztát állítási tartománya: _ 5-30 o C Gázszelep: _ SIT Nova 820 Készülék kategória: _ I2H Rendeltetési ország: _ HU Tanúsítvány száma: _ MB MB Színválaszték: _ bézs, fehér M Ű K Ö D É S I V Á Z L A T: MIKA-6E A készülék vezérlőegysége és kombinált gázszelepe biztosítja a megbízható, hosszú távú üzemeltetést. Mini kazánunkban elektromágneses gázszelep, kazán termosztát (Arthermo tsc 097), keringető szivattyú képviseli a vezérlőegységet. A helyiség termosztát nem tartozéka a rendszernek, a fogyasztó által kerül kiválasztásra, fő követelménye, hogy V-on működtesse a rendszert. Kombinált gázszelep: Sit-Nova 820 víz-és helyiség hőmérséklet vezérelt gázszelep Biztonság: Termo elektromos égésbiztosítás, határoló termosztát (105 o C-os) 10 118 M Ű K Ö D É S I V Á Z L A T: MIKA-6E Turbó MIKA-6E típus felszerelése: 3. Gyújtó elektróda 5. Termoelem 8. Fali szerelvény 13. Gázszelep 14. Piezzo gyújtó 21. Burkolat 23. Gáz összekőtő cső A: Előremenő víz G: Gázcsatlakozás 11 Készülék felszerelése, fűtésrendszer kiépítése: Az elhelyezés és a felszerelés feltételeit az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) rendelkezései szabályozzák. Amennyiben komplett gázcsőrendszer átalakítás (gázcső levágás) történik, a készülékhez kapcsolódó rendszerről műszaki tervet kell készíteni. A fűtési rendszert ezen jóváhagyott tervek alapján kell kivitelezni. A kivitelezés után MEO átadás is szükséges. A fentiektől eltérően: ha az átalakítás nem érinti a meglévő gázcsöveket, nem változik a füstgáz elvezetés módja (parapet) és azonos teljesítményű készülék (F 8.50) helyére kerül mini cirkónk, akkor elég egy bejelentési kötelezettség a Gázszolgáltató felé, így elfogadják készülékcserének. (GMBSZ) MIKA-6E: A felszerelés előtt ellenőrizzük a parapet műszaki állapotát illetve a szélvédő rács típusát! Csak a kerek lyukú szélrács megfelelő a készülék zavartalan működéséhez. A trapéz kivágású rács cserére szorul, mely megrendelhető a Cégünktől. Amennyiben a fali tartozék nincs megfelelő műszaki állapotban (korrodált, lyukas, tömítetlen) szintén javasoljuk a cseréjét! A készülék csillagra történő felhelyezése előtt a 100-as belső csövet ütközésig toljuk rá a deflektorra. A készüléket a felhelyezett csővel együtt akasszuk a helyére, majd rögzítsük! (Megjegyzés: a fali szerelvény (parapet) illetve a tömítőgyűrű nem gyári tartozéka a MIKA-6E típusú készüléknek. Igény szerint megrendelhető a gyártótól!) 12 139 Az égéstermék elvezető hossza 250 mm és 550 mm között szabályozható, aszerint, hogy milyen vastagságú falba kerül beszerelésre. MIKA-6E Turbó típus felszerelése: A szélvédő rács a falon kívül a parapet cső végére kerül rögzítésre két sasszeggel. Felszerelés lépései: 1. Levesszük a fűtőkészülék burkolatát az oldallapokkal együtt, melyek le-felszerelését a hatlapú lemezcsavarok teszik lehetővé! 2. A készülék csillagra történő felhelyezése előtt a 100- as belső csövet ütközésig toljuk rá a deflektorra. A készüléket a felhelyezett csővel együtt akasszuk a helyére, majd rögzítsük! 3. Ezután csatlakoztatjuk a készüléket a gáz-és vízhálózathoz (radiátoros fűtési rendszer kiépítése után), végül visszatesszük a burkolatot. Beépítési és csatlakozási méretek: MIKA-6E, MIKA-6E.V A MIKA-6E Turbó megfelelve a gázszolgáltató által előírtaknak felszerelhető bármely falfelületre, ahol nincs parapet illetve nem engedélyeznek kéménykiépítést. A falba készítendő Ø 65 mm-es furat nem igényel építési engedélyt illetve nem szükséges terheletlen falfelület a felszereléséhez! Emellett nem szükséges ablak alá szerelni sem! Mivel a füstgáz a csőrendszeren keresztül távozik ventilátoros rásegítéssel, nem kell tartani füstgáz visszaáramlástól illetve nem szükséges kéményseprői engedély sem. Váltószelepes kivitelben is gyártjuk! A készüléken található turbó cső a fal vastagságának megfelelően méretre vágható! 14 1510 Felszerelés lépései: 1. Átfúrjuk a falat Ø 65 mm-es vídia betétes fúróval majd felrögzítjük a tartó elemet. Levesszük a fűtőkészülék burkolatát az oldallapokkal együtt, melyek le-felszerelését a hatlapú lemezcsavarok teszik lehetővé! 2. Rögzítjük a készüléket a falhoz a megfelelő szerelvényekkel! 3. Ezután csatlakoztatjuk a készüléket a gáz-és vízhálózathoz (radiátoros fűtési rendszer kiépítése után), végül visszatesszük a burkolatot! Beépítési és csatlakozási méretek: MIKA-6E Turbó11 A radiátorok betervezésénél figyelembe kell venni, hogy nagyon kis víztérrel rendelkeznek, így minden esetben túl kell méretezni a rendszert (10-12 kw-nyi radiátor rá terhelhető a készülékre), ezzel is biztosítva a gazdaságos felfűtést. A rendszer kiépítésénél a gerincvezeték rézcső esetében min. 18-as, míg ötrétegű illetve szénacél cső esetében min. 20-as átmérőjű legyen. Ennél kisebb átmérőjű csővezeték esetén áramlási problémák jöhetnek létre melynek következményeként többlet hő keletkezik, mely akár a kazántest károsodását is okozhatja. Ennek javítása nem garanciális! Célszerű légtelenítési pontok kialakítása is automata légtelenítőkkel! Ha a mini kazánt lezárt radiátorok mellett üzemeltetik, az a készülék károsodását okozhatja, amire a garancia nem vonatkozik! Mint minden fűtési rendszernek, ennek is lehet minimális működési zaja, melyet a keringető szivattyú kelt működése közben. Ez teljesen normális. Akit ez mégis zavar, ott megoldást jelenthet a csövek leszigetelése erre alkalmas szigetelőanyaggal, illetve a szivattyú kihelyezése a készülékből a fűtésrendszer egy másik pontjára (hálóhelyiségen kívülre). (Fűtési keringető szivattyú Grundfos): Az ideális vízhőfok radiátoros fűtés esetén 70 o C, padlófűtés alkalmazása esetén o C. Rész padlófűtés alkalmazása esetén javasoljuk, hogy az egyik radiátor visszatérőjét vezessék a padlóba. A fűtési rendszer méretezésénél kalkulálni kell a radiátorok, szelepek, csővezetékek nyomásesésével. Minden esetben elzáró szerelvénnyel kell ellátni a fűtési előremenő és visszatérő vezetéket, hogy a készülék leválasztható legyen a rendszerről. Nagyobb alapterületű, több helyiségből álló lakások esetében a kevésbé hőigényes helyiségek radiátoraira felszerelhető hőfokszabályozós szelep, kivétel a készülékhez legközelebb lévőt. A vízáramlás biztosítása érdekében két radiátornak mindig üzemelnie kell! Ezért függetlenül a radiátorok számától 2 fűtőtestre TILOS hőfokszabályozó szelepet szerelni és TILOS elzárni is. MELEGVÍZ ELLÁTÁS Mini cirkónk (váltószelepes verzió MIKA-6E.V, MIKA-E.V Turbó) a fűtés mellett meleg víz ellátásra is alkalmas. Lehetőség szerint a készüléket a lehető legközelebb szereljük a fürdőszobához, ezzel is csökkentve a csövezés hosszát és bonyolultságát. A készülék beépítve tartalmazza az összes kiegészítő szerelvényt (váltószelep, relé, stb.)12 A rendszer működéséhez szükséges egy indirekt tároló felszerelése is a fürdőszobába. Léteznek olyan típusok, amelyek elektromos fűtő betéttel is rendelkeznek, így elektromos bojlerként is használhatóak. Értelemszerűen a váltószelep látja el a váltást a fűtés,- illetve a meleg víz funkció között az igényeknek megfelelően. A váltószeleppel szerelt készülékekben van egy un. télinyári kapcsoló, melyet értelemszerűen nagy melegben nyári állásba (nap jel) kell állítani. Ennek feladata, hogy a keletkezett többlet hő (őrláng) minden esetben a tároló felé kerüljön továbbításra nem pedig a radiátorok felé. Jelmagyarázat: 1. MIKA-6E.V / MIKA-6E.V Turbó 2. Indirekt fűtésű tároló 3. Váltószelep 4. Elzáró szelep 5. Biztonsági szelep 6. Szűrő 7. Visszacsapó szelep 8. Feltöltő csap 9. Meleg víz elvételi hely 10. Fűtőtestek 11. Helyiség termosztát MIKA-6E.V mini kazán elektromos bekötési rajza indirekt tárolóval való szerelés esetén: Téli-nyári kapcsoló Egy 80 l-es tartály teljes felfűtési ideje hőfoktól és típustól függően perc. A meleg víz ellátás elsőbbséget élvez, a perces fűtéskiesés nem számottevő. A fűtésfunkció 24 órás intervallumot figyelembe véve kb. 10 óra. MIKA-6E.V Turbó mini kazán elektromos bekötési rajza indirekt tárolóval való szerelés esetén: Az alábbi ábra egy gépészeti bekötési módozatot (külső szerelésű váltószeleppel) mutat be szerelvényekkel együtt: A fázis a dugvilla baloldali érintkezőjére került bekötésre a behelyezés irányából nézve. Kérjük a hálózati aljzatot is így kötni és megjelölni13 1. A szoba termosztátot a kötődoboz oldalán kivezetett rövidzár (szoba-termosztát jelölésű hurok) helyére kell kötni. 2. A bojler-termosztát bekapcsolása esetén a váltószelep átvált és a készüléket indítja a szoba-termosztát állásától függetlenül. 3. A meleg víz felfűtési funkció befejeztével az eredeti állapot visszarendeződik. Az elektromos bekötést bízzuk szakemberre! Üzembe helyezés Első üzembe helyezés alkalmával az alábbiakról kell meggyőződni: - a rendszer csapjai legyenek nyitott állapotban - gázcsap legyen nyitva - gáz-és víz tömör legyen a rendszer, csöpögés esetén után húzást vagy tömítés cserét alkalmazzunk. - a gázcső keresztmetszete legalább ugyanakkora legyen, mint a kazánban lévő gázcsőé. - A feltöltő nyomás hideg és meleg állapotban se haladja meg a biztonsági szelep nyitási értékét, mely 3,0 BAR. Javasoljuk, hogy a feltöltő nyomás hideg állapotban 1 BAR, míg felfűtött állapotban 1,6 BAR legyen! - az égéstermék elvezető rendszer megfelelően legyen beszerelve (tömörségellenőrzés) 22 - a készülék maga minimális hőt ad le (0,5 kw), ettől függetlenül a készülék szekrénybe való beépítése esetén gondoskodjunk a megfelelő szellőzőnyílásokról. - hőérzékeny falak esetében (fából készült falak) gondoskodni kell a füstgáz elvezető cső körbeszigeteléséről hőálló szigetelőanyag felhasználásával! - A FŰTÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSÉT KÖVETŐEN TELJES RENDSZER ÁTMOSÁST (TÖBB ÓRÁN ÁT TARTÓ MAGAS HŐFOKON VALÓ JÁRATÁS) ÍRUNK ELŐ RADIÁTOROKBAN LÉVŐ ZSÍROS, OLAJOS SZENNYEZŐDÉS ELTÁVOLÍTÁSA MIATT VEGYSZERES TISZTÍTÓ FOLYADÉKKAL (PL. FERNOX), ELKERÜLVE EZZEL KÉSŐBBI MŰSZAKI PROBLÉMÁKAT (ZAJOS SZIVATTYÚ, KAZÁNZÚGÁS, KAZÁNDUGULÁS), MELYNEK ELHÁRÍTÁSA NEM GARANCIÁLIS TEVÉKENYSÉG. EZT MEGELŐZENDŐ AJÁNLOTT ISZAPLEVÁLASZTÓ BEÉPÍTÉSE IS A RENDSZERBE. A TISZTÍTÁSI FOLYAMAT UTÁN KÉRJÜK A FOLYADÉK TELJES LECSERÉLÉSÉT FAGYÁLLÓS, ADALÉKOLT HŰTŐKÖZEGRE MELY MEGGÁTOLJA AZ ESETLEGES FAGYÁSI KÁROKAT ILLETVE MEGELŐZI AZ ÁRAMLÁSI PROBLÉMÁK KIALAKULÁSÁT! Amennyiben az előzőekben leírtak nem kerülnek elvégzésre, egy hónapon belül jelentkezhet egy rendszerdugulás, melynek elhárítása nem garanciális feladat, költsége a fogyasztót terheli! Az üzembe helyezést, éves karbantartást és a jótállási jegy érvényesítését csak a Technorgáz Energiaipari Kft 2314 által feljogosított, a szervizjegyzékben szereplő cégek ill. szakemberek végezhetik. A készülék előirt égőnyomását (gázszelep utáni nyomás) csak a névleges csatlakozási gáznyomás esetén ajánlott beállítani! SIT NOVA 820 gázszelep A készülék túlfűtés határolóval rendelkezik, ilyen esetben a készülék automatikusan leáll. Újraindítás (lásd. 5. oldal) a gyújtóégő kézi gyújtásával lehetséges, de ezelőtt célszerű megvizsgálni a leállás okát és az esetleges hibát kijavítani. A készülék megfelelő működését szoba termosztát vezérli a beállított hőfok szerint teljesen automatikusan. A főégő ki-be kapcsolásával tartja a helyiség hőmérsékletét. A feltöltés megkezdése előtt minden szelepet ki kell nyitni, az ürítő szelepeket pedig el kell zárni. Égőnyomás beállítás: A helyi szolgáltatási feltételekhez illetve a lakás hőigényének beállításához szükséges lehet az égőnyomás beállítása a 2- es számmal jelölt állítócsavarral. Ha a csavarás az óramutató járásával egyező irányú, az égőnyomás emelkedik. Ellentétes irányba történő csavarás esetén az égőnyomás csökken. Az égőnyomás beállításának ellenőrzése a 7-es számmal jelölt nyomásmérő csonkon lehetséges. (AZ ÉGŐNYOMÁS BEÁLLÍTÁS A BEÜZEMELÉS RÉSZE, MELYET KIZÁRÓLAG SZERVIZPARTNEREINK VÉGEZHETNEK EL! EZZEL EGY IDŐBEN KI KELL TÖLTENI A BEÜZEMELÉSI JEGYZŐKÖNYV MIND A KÉT PÉLDÁNYÁT, MELYNEK GYÁRTÓI PÉLDÁNYÁNAK VISSZAKÜLDÉSE CÉGÜNKHÖZ GARANCIÁLIS FELTÉTEL! AZ ÉGŐNYOMÁS ÁLLITÁSÁT CSÖKKENT CSATLAKOZÁSI NYOMÁS MELLETT VÉGEZNI TILOS! A megadott értékeken felül a készüléket üzemeltetni TILOS! 24 A rendszer csőhálózatának felső pontjain automata légtelenítőket kell elhelyezni oly módon, hogy a rendszer minden pontja 100 %-osan légmentesíthető legyen! Magát a készüléket nem szükséges légteleníteni, a villásdugó segítségével a szivattyút 2-3-szor elindítjuk, így a készülék automatikusan le fog légtelenedni. A rendszer légtelenítését a radiátoroknál kell elvégezni. Szükség esetén a szivattyú légtelenítését a homloklapján lévő csavar kitekerésével végezzük. Amennyiben a későbbiekben még szükséges légteleníteni a rendszert, akkor ismételjük meg a műveletet a fentiek szerint. A szakszerű üzembe helyezés nagyon fontos, mivel a gyakori rendszer leengedés-feltöltés oxigént juttat a rendszerbe, mely korróziós károkat okozhat. A beüzemelést kizárólag szervíz partnereink végezhetik el! (lásd. weblap) Az első felfűtés megközelítőleg 1 óra. 2515 A lakás hőegyensúlya kb. 3-4 nap alatt áll be, mely után szükséges a megfelelő teljesítmény (3,5-6,0 kw között) beszabályozása, ezzel is biztosítva az optimális és gazdaságos működtetést! A vissza szabályozás nem jár hatásfok csökkenéssel! MIKA-6E mini kazán elektromos bekötése: Amennyiben a rendszer felmelegedése és lehűlése között túlságosan nagy a nyomásérték változás, a tágulási tartály szelepén keresztül minimális levegőfeltöltés válhat szükségessé. Mivel a MIKA-6E típusú készülék család tagjai tartalmazzák a működéshez szükséges összes szerelvényt (tágulási tartály, szivattyú, lefúvató szelep) ezért egy földelt 230 V 50 Hz hálózati feszültségű villamos csatlakozásra is szükség van a bekötéshez. MIKA-6E Turbó mini kazán elektromos bekötése: A készülék gyárilag tartalmazza az összes elektromos bekötést, azok megbontását csak szakember végezheti. Beüzemeléskor a készüléken lévő elektromos kábelt villásdugóval a végén - kell a dugalj-ba csatlakoztatni vagy fixen kapcsolóba kötni. FIGYELMEZTETÉS: A DUGALJ-NAK ZÁRLAT ÉS ÉRINTÉSVÉDELMI SZEMPONTBÓL TÖKÉLETESNEK KELL LENNIE, MELYRŐL MINDEN ESETBEN A FELHASZNÁLÓNAK KELL GONDOSKODNIA! Ezen túlmenően a szoba termosztát helyét kell kijelölni, hogy csatlakoztatni lehessen a készülékhez. Erre a legalkalmasabb egy két erű, erenként 1 mm 2 keresztmetszetű, min. 0,4 kw névleves feszültségre alkalmas vezeték. A vezetéket toldás nélkül vezessük a hőmérsékletszabályozóhoz A fázis a dugvilla baloldali érintkezőjére került bekötésre a behelyezés irányából nézve. Kérjük a hálózati aljzatot is így kötni és megjelölni. (Ez egy plusz biztonságtechnikai előírás. A dugvilla helyettesíthető fix fázismegszakító beiktatásával. 2. A szoba termosztátot a kötődoboz oldalán kivezetett rövidzár (szoba termosztát jelölésű hurok) helyére kell kötni. 2716 3. A készülék a szoba termosztát kikapcsolása esetén is védett a túlmelegedés ellen, ebben az esetben a szivattyú rövid ideig bekapcsol és elszállítja a többlet hőt (utókeringtetés) Panel bekötési rajz (MIKA-6E Turbó): TILOS a biztonsági rendszer kiiktatása, megrongálása, mivel az ebből eredő károkra a garancia nem vonatkozik! Javítás és karbantartás A gázkészülék karbantartását és javítását (garanciális időszakon belül) csak a szerviz cím listában (lásd. gépkönyv hátulja) ill. a weboldalon szereplő szakemberek végezhetik. Az évente elvégzett karbantartás, ellenőrzés a garancia feltétele mely térítés ellenében történik - azonban növeli a készülék élettartamát és biztosítja az energiatakarékos, biztonságos üzemelést. A KARBANTARTÁSOKAT MINDEN ESETBEN IGAZOLTASSUK LE AZ ELLENŐRZŐ SZELVÉNYEN! Az elektromos bekötést bízzuk szakemberre! Bármilyen rendellenes működés esetén (gáz- vagy vízoldali probléma) a készülék reteszelten (csak kézzel indítható újra) leáll. Használati utasítás a felhasználó számára! AZ ÜZEMBE HELYEZŐ SZERELŐNEK KÖTELESSÉGE AZ ÜZEMELTETŐT KIOKTATNI A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA, ÉRVÉNYESÍTENI A GARANCIAJEGYET ÉS AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYVET, MELYNEK 1 PÉLDÁNYÁT KÖTELESSÉGE VISSZAKÜLDENIE A GYÁRTÓ RÉSZÉRE. EZ GARANCIÁLIS FELTÉTEL! Az évi karbantartás során az alábbiakat kell ellenőrizni: - főégő ellenőrzése és tisztítása, hőcserélő lamelláinak ellenőrzése, koszolódás esetén erős vízsugárral mossuk ki. - több éves készülékek esetén lerakódások jöhetnek létre a kazánban, amelyet zúgó hang kísér. Ez jelentősen csökkenti a hatásfokot, ilyenkor vegyszeres (savazás) kezelés ajánlott. ha a savazás már nem segít, a kazán cseréjét javasoljuk. - zárt égéstérbe a füstgáz elvezető csövön keresztül bejutott szennyeződések tisztítása - víztömörtelenségre utaló nyomok keresése, szükség esetén tömítések cseréje - gázarmatúra tömörségét ellenőrizni 28 2917 - gázmennyiség ellenőrzése - égéstermék elvezetés tömítettségének ellenőrzése - ellenőrizni kell a termo elektromos égésbiztosító biztonságos működését - elektronikus vezérlőegység funkciójának illetve a szoba termosztát működésének az ellenőrzése Szervizelés illetve karbantartás esetén először a készülék burkolatát kell leemelni. Ezt követően feltárul a készülék zárt égéstere, mely előlapjának eltávolítása után a szakember hozzáférhet a karbantartást igénylő részekhez. A KARBANTARTÁSI MUNKA NEM GARANCIÁLIS TEVÉKENYSÉG! EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 1. Minőségi bizonyítvány kiállítója: Technorgáz Energiaipari Kft 2. Gyártó: Technorgáz Energiaipari Kft (Bp Dunalejáró u. 26.) 3. Termék szabatos megnevezése, rendeltetése: MIKA-6E / MIKA-6E Turbó típusú fűtőkészülék földgázra 4. Mennyiség: 1 db Tömeg: 18 kg 6. Gyártás időpontja: Forgalmazható (felhasználható): 1 éven belül 8. Termékazonosítás: Megnevezés, csomagolási főcímke alapján - VTSZ szám: Gyártási szám: 9. Szállítási, raktározási előírások: Fedett száraz helyen, álló helyzetben, max. 3 rétegben 10. Csomagolás: 5 rétegű kartondobozban, merevítő betétekkel 11. Termék lényeges tulajdonságai: - Gyárilag 6,0 kw hő teljesítményűre beállított G 20 földgázra alkalmas egyedi gáz fűtőkészülék Sit Nova 820 típusú kombinált szeleppel ellátva - A készülék hálóhelyiségbe is felszerelhető. - A készülék a / cikkszámú füstgáz elvezető egységgel került bevizsgálásra. - Minősítés: I. osztályú minőség - Hatásfok osztály: 1. osztály - NOX osztály: 3 - Készülék kategória: I2H (25 mbar) - Rendeltetési ország: HU 12. Termék minőségének ellenőrzésére alk.vizsgálati módsz: EN 483: A termék a következő hatályos jogszabályoknak felel meg: MIKA-6E: EN 483:1999, EN 483:1999/A2:2001, EN 483:1999/A2: 2001/AC:2006, EN 613:2000, EN 613:2000/A1:2003 MIKA-6E Turbó: EN 483:1999, EN 483: 1999/A2:2001, EN 483: 1999/ A2:2001, AC: Használati, kezelési előírás: Üzemeltetési és használati előírás sz. 16. EK típusvizsgálati tanúsítvány PIN száma: 1008 CM 2510 / 1008 CN 2588, kiadta a TÜV Rheinland InterCert Kft, kijelölt és 1008 számon bejelentett szerv. 17. A folyamatos gyártásellenőrzést végzi: TÜV Rheinland InterCert Kft aláírás, bélyegző18 GARANCIA JEGY A Gyártó a MIKA-6E típusú fűtőkészülék család minden tagjára (MIKA-6E, MIKA-6E Turbó) 24 hónap jótállást vállal, mely az üzembe helyezés napján kezdődik. Ennek feltétele az évenkénti egyszeri leigazolt átvizsgálás! Az elveszett jótállási jegyet csak és kizárólag írásbeli kérelem alapján, az eladás napjának hiteles igazolása és a termék adatainak (gyártási év, szám, stb.) pontos feltüntetése esetén tudjuk pótolni. A jótállási időn belül Önt a meghibásodott termék garanciális díjmentes kijavítása illeti meg! Ezt csak és kizárólag a szervizjegyzékben szereplő szakemberek végezhetik, ellenkező esetben a készülék elveszti a garanciáját! Nem érvényesíthető a jótállás, ha a meghibásodás szabálytalan beüzemelés, rendeltetés ellenes használat, és átalakítás, szakszerűtlen kezelés vagy rongálás következménye. FONTOS! A jótállás akkor sem érvényesíthető, ha az üzembe helyezés ténye, dátuma nem igazolt! Vásárlás napja:. Üzembe helyezés dátuma:..... P. H Beüzemelő Értékesítő hely aláírása, pecsét aláírása, pecsét 32 KARBANTARTÁSI ELLENŐRZŐ SZELVÉNY Bejelentés időp.:... Karbant. időp.:. Szerviz neve:... Munkalap száma:..... Dátum:.. Aláírás - P.H. Bejelentés időp.:... Karbant. időp.:.. Szerviz neve:..... Munkalap száma:... Dátum: Aláírás - P.H. Bejelentés időp.:... Karbant. időp.:.. Szerviz neve:..... Munkalap száma:.... Dátum: Aláírás - P.H. 33 Bejelentés időp.:.. Karbant. időp.:.. Szerviz neve:..... Munkalap száma:... Dátum: Aláírá - P.H. Bejelentés időp.:... Karbant. időp.:.. Szerviz neve:..... Munkalap száma:.... Dátum:. Aláírás - P.H. Bejelentés időp.:... Karbant. időp.:.. Szerviz neve:..... Munkalap száma:.... Dátum:. Aláírás - P.H.19 SZERVIZPARTNEREINK: Megnevezés Település Ir.sz Cím Telefon BUDAPEST: DDHD Kft Budapest 1021 Lipótmezei u. 12/b / L.H.B Budapest 1025 Zöldlomb u. 11. Épületgépész Kft 06-30/ Sztár-Gáz Bt Budapest 1044 Nagyváradi u / Hajós-Gáz-Javszer Kft Budapest 1066 Weiner Leó u Kaleru Bt Budapest 1092 Ráday u / Bakra Kft Budapest 1106 Gyakorló u. 4/c / Szabó Sándor Budapest 1117 Budafoki u / _ Sárközi Tamás Budapest 1133 Pannónia u / Komplux-Plussz Bt Budapest 1138 Dagály u / Járinka Antal Budapest 1157 Páskom park / Thermosoft Kft Budapest 1162 Mátyás K. u / Nagy Péter Budapest 1162 Jávorfa u / HFC Termo Bt Budapest 1163 Albán u / Délpest-Gáz Bt Budapest 1181 Barcsay u Fővárosi Gázkészülék Szerv. Budapest 1181 Sólyom u / Turcsik T. Generál Budapest 1195 Villanytelep u. 12. Kft 06-30/ Bonusimpex Kft Budapest 1194 Hoffher A. u. 93/a / Gavló József Budapest 1201 Ady Endre u / Béki Béla Budapest 1205 Nagykőrösi u / FZ-Therm Bt Budapest 1214 Szent László u / Gáz és Más Bt Budapest 1225 Nagytétényi u / Fég-Sori Kft Budapest 1238 Grassalkovich u PEST MEGYE: Csipkés Sándor Isaszeg 2117 Mátyás K. u / Dudás Attila Fót 2151 Hargita u / GFKV Kft Fót 2151 Zsák dűlő / H&H 2023 Kft Fót 2151 Kossuth L. u / Hóka Tamás Tura 2194 Puskin tér / Jenei Ferenc Ecser 2233 Ibolya u / TV-Energy Kft (Szokay Mihály) Szigethalom 2315 Dunasor / Kiss Ferenc Szigethalom 2315 József A. u. 26/ / Huszák Géza Szigetszentm árton 2318 Május 1. u / Fó-Ka Plussz Bt Kiskunlacház a 2340 Dózsa Gy. u / / Dr. Gáz Bt Gyál 2360 Viola u / Becsó János Vác 2600 Luxemburg u / Jeszenszky Tibor Szob 2628 Barackos u / Maxi Ép. Gép. Kft Nagykőrös 2750 Czira K. L. u / BARANYA MEGYE: Wi-Tech Kft Pécs 7625 Zidina környék / Kör-Gáz Kft Pécs 7635 Makár T. dűlő / Tóth László Kozármisleny 7761 Tóth László 06-30/ BÁCS-KISKUN MEGYE: Hőenergia Kft Kecskemét 6000 Alkony u / Csaklós Árpád Kecskemét 6000 Akadémia krt / III/ / Bende Ferenc Lakitelek 6065 Semmelweis u / Horogszegi János Fülöpszállás 6085 Mátyás K. u / Wéber Szerviz Kft Harta 6326 Béke köz / / BÉKÉS MEGYE: Aranytűz Kft Doboz 5624 Zöldfa u / Békés Megyei Energetikai Szolg. Békéscaba 5600 Derkovits sor / Kft BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE: Profi-Gáz Kft Mezőkövesd 3400 Egri u / Szabó Zoltán Miskolc 3508 Hejő u / / Csépányi és Társa 06-48/ Ózd 3600 Csépányi u Kft 06-30/ Novák Norbert Sárospatak 3950 Szeles u / / CSONGRÁD MEGYE: Talla Gyula Szeged 6753 Éva u / Kosztolányi Sándor Hódmezővás árhely 6800 Hódi Pál u. 1. II/ / Juhász Nagy Hódmezővás 06-62/ Könyves u. 9. Mihály árhely 06-30/ Kiss Sándor Makó 6900 Róka u / Vasveréb Kft Gázkészülék Szentes 6600 Bajcsy Zs. u / szerviz FEJÉR MEGYE: SP Gázszerviz Kft Székesfehérv Prohászka u / ár II/ / Vulkán Tüzeléstechnikai Kft Prima Nova Ker. és Szolg. Kft Székesfehérv ár 8000 Csikvári u / / Magyaralmás 8071 Fő u / u Molnár Tibor e.v. Nadap 8097 Bem u /20 HAJDÚ-BIHAR MEGYE: Hősztár Kft Debrecen 4030 Boldogkert u / Hajdú Gáz Szerviz 06-52/ Debrecen 4033 Lóding u. 1. Kft 06-30/ Semperger Ferenc Debrecen 4033 Lovas u / Bencze Dénes Debrecen 4033 Acsádi u / _ Gáz-Piezzo Bt Debrecen 4029 Pacsirta u / Dörgő Károly Hajdúszobosz ló 4200 Nádudvari u / Dobolán Gyula Debrecen 4225 Telek u / KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE: Fülöp István Naszály 2899 Bem József u / JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE: Trans-Gáz Kft Szolnok 5000 Pipacs tér / / Ladányi Imre József Szolnok 5000 Vágóhíd u / Gál László Szolnok 5000 Orosz György u. 4. I/ / NÓGRÁD MEGYE: Karit Kft Salgótarján 3100 Rákóczi u / Szép Zoltán Szécsény 3170 Somogyi B. u / SOMOGY MEGYE: Weisz József Igal 7275 Farkas J. u / / Bogdán László Igal 7275 Farkas J. u / Pintér József Kaposvár 7400 Bláthy O. u / Takács József Nagyatád 7500 Somogyszobi u. 40/a / SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE: Veres András Tiszavasvári 4440 Tompa Mihály u / TOLNA MEGYE: Zentrál-Gáz Bt Szekszárd 7100 Csopak u / ZALA MEGYE: Neotherm Kft Nagykanizsa 8800 Irtás u / / Gázszerviz / Zalaegerszeg 8900 Jákum F. u. 8. Szolg. Kft 06-30/ VAS MEGYE: Szabó István Szombathely 9700 Szily János u / _ Kovács Zoltán Szombathely 9700 Külső Pozsonyi u / VESZPRÉM MEGYE: Dér Ferenc Tapolca 8300 Zöldfa u / ifj. Pap László Béb 8565 Esterházy u / Szabó Attila Pápa- Kéttornyúlak 8591 Akácfa u / / Szervizlistánk folyamatos bővítés alatt áll, weboldalunkon (www.technorgaz.hu) mindig elérhető a legújabb verzió! 36 com BEÜZZEMELLÉSSII JJEGYZZŐKÖNYV BEÜZEMELŐ (SZERVÍZ) PÉLDÁNYA Vevő neve, telefonszáma: Vevő címe: Gázkészülék gyári száma: Vásárlás helye, ideje:.... A mai napon a MIKA-6E / MIKA-E Turbó típusú fűtőkészülék (megfelelő típus aláhúzandó!) beüzemelése megtörtént. A tulajdonos meggyőződött a készülék rendeltetésszerű használhatóságáról, működtetési eljárás ait ismeri, egyben igazolja, hogy a kezelési utasítást (gépkönyvet) megőrzésre átvette. Beüzemelő neve, címe, telefonszáma: (nyomtatott betűkkel vagy lebélyegezni!) Dátum:..... Tulajdonos aláírása P.H Beüzemelő aláírása Több megjelenítése
GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E/MIKA-6E.V A Technorgáz Részletesebben 3,5 6,0 kw között szabályozható, az egyéni igényeknek megfelelően
A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói tapasztalattal rendelkező szakemberek alapították azzal a céllal, hogy kifejlesszenek egy egyszerű és gazdaságosan üzemeltethető FŰTŐKÉSZÜLÉKET, Részletesebben GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES.
GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói Részletesebben PARAPETES MINI KAZÁN (MIKA-6E, MIKA-6E.V) TGF.5 / TGK.5 / TGF.5L (5 kw-os parapetes / kéményes konvektor / parapetes látvány konvektor)
PARAPETES MINI KAZÁN (MIKA-6E, MIKA-6E.V) TURBÓS MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó, MIKA-6E.V Turbó) PARAPETES LÁTVÁNY MINI KAZÁN (MIKA-6E.LV) TGF.5 / TGK.5 / TGF.5L (5 kw-os parapetes / kéményes konvektor / parapetes Részletesebben Így a MIKA-6E típusú fűtőkészülék egyesíti magában a hagyományos (kéményes) fűtőkészülék és a parapetes konvektor előnyeit.
A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói tapasztalattal rendelkező szakemberek alapították azzal a céllal, hogy kifejlesszenek egy egyszerű, gazdaságos FŰTŐKÉSZÜLÉKET, amely Részletesebben KONVEKCIÓS FŰTŐKÉSZÜLÉK KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSI FUNKCIÓVAL!
Cégünk felismerve a gázkészülék piac egy még betöltetlen üres szegmensét, kifejlesztette a MIKA-6E 6 kw-os parapetes/turbós mini kazánt. Új fejlesztéseink a MIKA-6E.LV látvány mini kazán illetve a MIKA-6E Részletesebben GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.
GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E/MIKA-6E.V A Technorgáz Részletesebben ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A MIKA-6E /MIKA-6E Turbó típusú zárt égésterű, gázüzemű, parapetes/turbós egyedi konvekciós fűtőkészülékhez Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Kereskedelem, gyártás: 06-30/585-0653 Részletesebben A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói tapasztalattal rendelkező szakemberek alapították azzal a céllal, hogy
A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói tapasztalattal rendelkező szakemberek alapították azzal a céllal, hogy kifejlesszenek egy egyszerű és gazdaságosan üzemeltethető FŰTŐKÉSZÜLÉKET, Részletesebben ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A MIKA-6E /MIKA-6E Turbó típusú zárt égésterű, gázüzemű, parapetes/turbós fűtőkészülékhez Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Kereskedelem, gyártás: 06-30/585-0653 Beüzemelés, Részletesebben ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A MIKA-6E.LV típusú ventillátoros, zárt égésterű, gázüzemű, látvány parapetes fűtőkészülékhez Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Kereskedelem, gyártás: 06-30/585-0653 Beüzemelés, Részletesebben 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm
1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4 Részletesebben ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A MIKA-6E.LV típusú ventillátoros, zárt égésterű, gázüzemű egyedi konvekciós fűtőkészülékhez Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Kereskedelem, gyártás: 06-30/585-0653 Beüzemelés, Részletesebben ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ a TGK.5 illetve a TGF.5 típusú gázüzemű kéményes illetve parapetes konvektorhoz Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Tel: 06-30/585-0653 E-mail: info@technorgaz.hu technorgaz@tutiel.hu Részletesebben FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, Részletesebben ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A MIKA-6E.LV típusú ventillátoros, zárt égésterű, gázüzemű egyedi konvekciós fűtőkészülékhez Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Kereskedelem, gyártás: 06-30/585-0653 Beüzemelés, Részletesebben A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.
A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok Részletesebben ZV4 tipusjelû, Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000.
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ZV4 tipusjelû, átfolyórendszerû háztartási gáz- vízmelegítõkhöz Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ... 3 Fontos tudnivalók... 3 Mûszaki adatok... Részletesebben CES Hőgenerátor Kezelési útmutató
CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok Részletesebben BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA
BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember Részletesebben ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ a TGK.5/TGF.5 típusú gázüzemű kéményes / parapetes konvektorhoz ill. a TGF.5L típusú gázüzemű parapetes látvány konvektorhoz Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Beüzemelés, Részletesebben Ipari kondenzációs gázkészülék
Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési Részletesebben Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690
Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI Részletesebben Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu
Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő Részletesebben ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ a TGK.5/TGF.5 típusú gázüzemű kéményes / parapetes konvektorhoz ill. a TGF.5L típusú gázüzemű parapetes látvány konvektorhoz Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Tel: 06-30/585-0653 Részletesebben M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ
M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK A gyártási számában W jelet tartalmazó gázf készülékhez A M szaki adatokban leírtak, a F É G K ONVEKTORGYÁRTÓ Z RT. termékeinek javítására kiképzett gázszerel Részletesebben DecoFlame tűztér leírása
DecoFlame tűztér leírása A DecoFlame vízteres tűzterek szétszerelhetőek, és csak egy vízbekötési ponttjuk van. A radiátor és a hőcserélő teljesen öntöttvasból lett tervezve a füstelvezető pedig acéllemezből. Részletesebben ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN
ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN A legkompaktabb BAXI készülékcsalád Magas hatásfok (zárt égésterűeknek minősítés a 92/42/CEE szabvány szerint) Digitális vezérlőpanel széles LCD kijelzővel Kompakt hidraulikus szerelvénycsoport Részletesebben IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS
IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, Részletesebben ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ a TGK.5/TGF.5 típusú gázüzemű kéményes / parapetes konvektorhoz ill. a TGF.5L típusú gázüzemű parapetes látvány konvektorhoz Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Tel: 06-30/585-0653 Részletesebben Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése
Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés Részletesebben Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1. Részletesebben GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán
GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570, Részletesebben HHC. Hydro Heat Control. H&M Elektronik
HHC Hydro Heat Control H&M Elektronik Hydro Heat Control HHC Felhasználói Kézikönyv H&M Elektronik 1 Tartalom Biztonsági előírások... 3 Megfelelő használat... 4 Védelmi szint... 4 Tartozékok... 4 Érintésvédelem... Részletesebben HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY
Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal Részletesebben EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás
EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos Részletesebben Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék
Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK Részletesebben TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉK ADATAI
TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai............................................................3 Mûszaki adatok.......................................................3 A készülék szerkezete..................................................6 Részletesebben Danfoss Link RS Szerelési útmutató
Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss Részletesebben HC30, HF18, HF 24, HF30
Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó: Részletesebben Szabadonálló gázüzemű főzőüst
A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban Részletesebben Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9
Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő Részletesebben INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató
INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület Részletesebben IMMERPAN. Acél lapradiátorok
IMMERPAN Acél lapradiátorok IMMERPAN, AZ ÚJ TERMÉKVONAL AZ IMMERGAS KÍNÁLATÁBAN Az Immergas a felhasználói igények széleskörű kiszolgálása érdekében acél lapradiátorokkal bővíti termékskáláját, melyeket Részletesebben CS10.5. Vezérlõegység
CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok Részletesebben Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1
EvoFlat lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia EvoFlat Lakáshőközpont 1 Tartalom: Alkalmazás, EvoFlat készülékek Szabályozási elvek HMV termelés Az EvoFlat lakáshőközpontok fő egységei Kiegészítő Részletesebben Szerelési és karbantartási utasítás
Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános Részletesebben HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY
Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 HU 1 - Leírás Az R2GC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős G1 Részletesebben Fali kombi gázkészülék
C 267-01 made in Italy Panarea Compact Fali kombi gázkészülék Szélesség Magasság Mélység KAZÁNOK Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülék Panarea Compact HELYTAKARÉKOS szűk helyeken is elfér PRAKTIKUS Részletesebben HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására Részletesebben HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye
HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Részletesebben Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának Részletesebben Szerelési utasítások. devireg 130, 131 és 132
HU Szerelési utasítások devireg 130, 131 és 132 Tartalom: 1. Felhasználási lehetőségek és beállításaik 2. Szerelési utasítások. a. devireg 130 és 132-es típusok érzékelőinek szerelése b. A termosztát elhelyezése Részletesebben HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ
1. CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ Kérjük válassza ki az Önnél kivitelezésre került fűtésrendszer(ek) típusát és figyelmesen olvassa el az arra vonatkozó részt Biztonsági előírások Részletesebben SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN
3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS Részletesebben HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ
1. CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ KÉRJÜK, VÁLASSZA KI AZ ÖNNÉL KIVITELEZÉSRE KERÜLT FŰTÉSRENDSZER(EK) TÍPUSÁT ÉS A RENDSZER HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ARRA VONATKOZÓ Részletesebben Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz
Oldal 1 / 5 Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Tartalomjegyzék Oldal 1. Fontos tudnivalók 2 1.2 Ártalmatlanítás 1.3 Alkalmazási területek 2. Üzemeltetés 3 2.1 Működési elv Részletesebben Elite RBC 24 Elite RBS 24
Használati útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR Részletesebben cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.
cosmo szerelvény COSMO fűtési szerelvények COSMO termosztátfejek Folyadék töltetű termosztátfej gyors reagálási idővel Beállítható érték: 7-28 C Fagyvédelem: 7 C Kétfajta csatlakozással: M30x1,5mm és Danfoss Részletesebben Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának Részletesebben Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..
Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A Részletesebben Folyadékhűtők üzembe helyezése
Folyadékhűtők üzembe helyezése Előadó: Karda István Karda István Columbus Cégcsoport Nagytarcsa 2142, Rákóczi út 0128/2 e-mail: kardai@cklima.hu Mobil: +3620/983-2987 Tel: +3628/588-588 Fax: +3628/450-000 Részletesebben Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU
Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1 Részletesebben Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)
Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon Részletesebben HU Használati utasítás. devireg 330
HU Használati utasítás devireg 330 Ž Felhasználási terület A devireg 330 szobahõmérséklet, padlóhõmérséklet, hûtõházak, fagyvédõk, hójelzõk, ipari létesítmények, tetõcsatornák hõmérsékletének szabályozására Részletesebben JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal
JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében Részletesebben Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz
Tervezési segédlet Ferroli DIVATOP 60 F24 és F32 zárt égésterű rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó méretek...4 Részletesebben HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó Részletesebben Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW
Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata Részletesebben VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok
VIESMANN Fűtési keverőszelepek Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben Fűtési keverőszelep 3 járatú fűtési keverőszelep, DN 20 DN 50 és R ¾ R 1¼ Speciális 3 járatú fűtési Részletesebben gázcsatlakozás: 1/2" földgáz "H" 9,4 250 3,0 5 2,7 90 80 0,32 0,16 1,6 160 0,4 barna 30
A Beszerelési és javítási elõírás a FÉG KONVEKTOR RT termékeinek javítására kiképzett gázszerelõk számára készült. A készülékek felszerelését a fogyasztónak elvégezni TILOS! Bármilyen változtatás a terméken, Részletesebben CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA
CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember, vagy szakkereskedés Részletesebben FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS
6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész Részletesebben KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA
KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it Részletesebben Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának Részletesebben Elektromos HelyiségfÛtés
Elektromos HelyiségfÛtés CFK 5 fali konvektor fagymentesítésre A CFK 5 kis teljesítményû fali elektromos konvektor tökéletes megoldás lehet a kis alapterületû helyiségek alap temperálására. Elsôsorban Részletesebben VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató
VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi Részletesebben Gázkészülék árlista Érvényes: 2007. március 1-tõl
Gázkészülék árlista Érvényes: 2007. március 1-tõl TERMO Öv Color N (õrlángos) alapkivitelû gázkazán melegvizes központifûtésre. TCN2V TCN3V TCN4V TCN5V TCN6V TCN7V Termoelektromos 2v 114.140,- 3v 128.500,- Részletesebben BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi Részletesebben Kompakt padlófűtés hidraulikai blokk padlófűtéshez FHM-Cx
Kompakt padlófűtés hidraulikai blokk padlófűtéshez FHM-Cx Alkalmazás FHM-C1 hidraulikus blokk (Alpha+ szivattyú) FHM-C/ FHM-C hidraulikus blokk (Alpha+ szivattyú) FHM-C hidraulikus blokk (UPS szivattyú) Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő
C 269-01 made in Italy Nias Dual Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Környezetbarát hő HU Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Nias Dual csak 450 mm MEGBÍZHATÓSÁG Részletesebben Fali, kondenzációs gázkészülék Kombinált üzemü. A kondenzációs megoldás
CLAS premium Fali, kondenzációs gázkészülék Kombinált üzemü A kondenzációs megoldás Intelligens technológia AUTO funkció Csökkentett fogyasztás, nagyobb megtakarítás A beállított szobahőmérséklet pontos Részletesebben Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár
Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető Részletesebben Kezelési útmutató. DSD 01 Illatanyag-adagoló automatika gőzkabinokhoz. Magyar
Kezelési útmutató DSD 01 Illatanyag-adagoló automatika gőzkabinokhoz Magyar Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy ezt az AROMAWOLKE terméket választotta. Az illatanyag-adagoló megvásárlásával Ön egy nagyon Részletesebben Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás Részletesebben Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com
Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........ Részletesebben Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató
Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális Részletesebben TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM
TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226 Részletesebben ACO B. Az intelligencia új formája 24 BFFI 35 BFFI BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK
ACO B BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK 24 BFFI 35 BFFI Az intelligencia új formája Hatékony kondenzáció Komfort és energia megtakarítás Ökológiai komfort 35-ot elérő energia megtakarítás Részletesebben SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Medence hőszivattyú Medence hőszivattyú SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz és karbantartáshoz Részletesebben cosmo cell GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.
cosmo cell COSMO E használati melegvíz tárolók dupla zománc bevonattal Az indirekt és szolár tárolók szénacélból, dupla belső zománc bevonattal rendelkeznek Mg-Anód védelemmel. A tárolókon tisztító nyílás Részletesebben Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz
Tervezési segédlet Ferroli DIVAtop nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32 fali gázkazánokhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó Részletesebben HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ARRA VONATKOZÓ RÉSZT REG. 3. oldal 4. oldal 5. oldal
1. CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ KÉRJÜK VÁLASSZA KI AZ ÖNNÉL KIVITELEZÉSRE KERÜLT FŰTÉSRENDSZER(EK) TÍPUSÁT ÉS FIGYELMESEN OLVASSA EL Biztosági előírások 2. oldal AZ ARRA VONATKOZÓ Részletesebben Szerelési, karbantartási útmutató
ROTO ELZETT Vasalatkereskedelmi Kft. 9461 Lövő, Kossuth L. u.25. Szerelési, karbantartási útmutató Termékszavatossági előírások Az üvegezéstechnika ékelési előírásait be kell tartani. Agresszív faanyagok Részletesebben 2016 © DocPlayer.hu Adatvédelmi irányelvek | Szolgáltatási feltételek | Visszajelzés