Source: http://docplayer.cz/1943329-Bezpecnost-v-elektrotechnice.html
Timestamp: 2016-10-27 03:02:28+00:00
Document Index: 33556444

Matched Legal Cases: ['zákona č. 22', 'zákona č. 22', 'zákona č. 71', 'zákona č. 102', 'zákona č. 262', 'zákona č. 262']

⭐Bezpečnost v elektrotechnice
Download "Bezpečnost v elektrotechnice"
1 Bezpečnost v elektrotechnice Garant předmětu: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Autoři textu: doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc. doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno2 Zařazení předmětu Předmět Bezpečnost v elektrotechnice je určen pro studenty Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, jednak k jejich poučení o bezpečnosti práce ve školních laboratořích a poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem, jednak k všeobecnému poučení o bezpečnosti v elektrotechnice jakožto součásti jejich vysokoškolského vzdělání. Skripta slouží jako učební pomůcka pro přípravu na zkoušku podle 4 až 6 Vyhlášky 50/1978 Sb. Po prokazatelném poučení a úspěšném složení zkoušky jsou studenti považováni za osoby s potřebným stupněm odborné způsobilosti v elektrotechnice; to je nezbytná podmínka pro činnost v laboratořích fakulty. Získaná kvalifikace však platí pouze po určenou dobu a jen pro činnost vykonávanou v laboratořích FEKT. V předmětu se převážně zaměřujeme na střídavá elektrická zařízení nízkého napětí (tj. do 1000 V) průmyslového kmitočtu 50 Hz, a to především na ochranu před úrazem a na zásady bezpečné obsluhy a práce. Pojednáme o předpokladech bezúrazového provozování elektrických zařízení v běžných sítích nízkého napětí a samozřejmě i o zásadách první pomoci v případě, kdy selže technika i člověk a nastane úraz. Podstatné informace jsou v textu zvýrazněny tučně, některé pojmy pak kurzívou. Skripta respektují normy ČSN včetně změn provedených do konce roku 2008.3 Bezpečnost v elektrotechnice Bezpečný výrobek (zákon č. 102/2001 Sb., č. 22/1997 Sb, nařízení vlády č. 173/1997 Sb., č. 17/2003 Sb, č. 163/2002 Sb. vše v platném znění) Bezpečná instalace (ČSN ) Bezpečná činnost Obsluha elektrického zařízení (ČSN EN ed.2, Vyhláška č.50/1978 Sb.) Práce na elektrickém zařízení (ČSN EN ed.2, Vyhláška č.50/1978 Sb.) Ochrana elektrického zařízení před úrazem elektrickým proudem (ČSN ed. 2, ČSN , ČSN EN ed.2) před účinky tepla (ČSN ) proti nadproudům (ČSN , ČSN ) proti přepětí (ČSN , ČSN ed.2, ČSN EN 60071, ČSN EN 62305) před bleskem (ČSN EN 62305, ČSN ed. 2) proti požáru (ČSN , ČSN , ČSN ) Bezpečné provozování elektrického zařízení Bezpečnost práce a pracovního prostředí (zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., zákon č. 174/1968 v platném znění, Vyhláška č. 50/1978 Sb.) Bezpečný provoz (zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., zákon č. 174/1968 v platném znění, nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) Prevence rizik (zákon č. 262/2006 Sb.)4 ÚVOD Těžko bychom nalezli oblast lidské činnosti, kde se nepoužívají elektrická zařízení. Ta musejí být provozována bezpečně - to znamená, že zařízení musí být zhotoveno s ohledem na bezpečnost osob, zvířat i majetku a s ohledem na životní prostředí. Ohrožení bezpečnosti mohou při používání elektrických zařízení způsobit následující faktory: Úraz elektrickým proudem protékajícím tělem, Tepelnými účinky proudu, např. elektrickým obloukem, Elektromechanickými silami vznikajícími např. při nadproudu či zkratu, Elektrické či elektromagnetické pole, např. elektrostatický výboj, vf pole. Vzhledem k řečenému můžeme zavést tuto definici: Bezpečnost elektrických zařízení je schopnost elektrického zařízení neohrožovat za stanovených podmínek provozu lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny a chránit před nebezpečími neelektrického charakteru, která mohou elektrická zařízení způsobovat. K zajištění bezpečnosti slouží souhrn opatření: Technických - elektrická zařízení a instalace, Personálních - pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Většina elektrických zařízení jsou výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., který upravuje způsob uplatňování technických požadavků na výrobky, jež by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob, majetek a životní prostředí. Podobně i elektrická instalace, neboť je součástí stavby a podle stavebního zákona musí být bezpečná při užívání. Bezpečnost elektrických zařízení a elektrické instalace je tedy především věcí výrobce či dodavatele. Provozovatel je zodpovědný za provozování podle technických podmínek a za údržbu. Bezpečnost však musí být zajištěna i při užívání elektrického zařízení. Zde se projevuje vliv lidského faktoru kvalifikace, odpovědnosti, kázně. Proto musí být dodržována určitá pravidla, která jsou přirozeně jednodušší pro laickou veřejnost a složitější pro pracovníky kvalifikované v elektrotechnice. Ti musejí být prokazatelně vyškoleni a pravidelně přezkušováni ze znalosti bezpečnostních předpisů a provozních pravidel v rozsahu jejich pracovních činností a z praktické znalosti poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Všechna zařízení musejí být vyrobena s ohledem na vnější vlivy, na omezení vzniku a šíření požáru a na snadnou údržbu. Pak bezpečnost v elektrotechnice spočívá ve funkčnosti technického provedení elektrických zařízení a v činnosti člověka podle pravidel bezpečné obsluhy a práce. Bezpečná funkce zařízení se ověřuje pravidelnými prohlídkami a revizemi, obsluha je pak pravidelně proškolována a přezkušována.5 Bezpečnost v elektrotechnice 1 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Jednotnou soustavu pojmů, názvů a definic pro rozdělení a posuzování elektrických zařízení zavádí ČSN NÁZVOSLOVÍ Elektrické zařízení (EZ) je zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů. Jedná se o stabilní i mobilní zařízení určená k výrobě, rozvodu a spotřebě elektrické energie. Živá část elektrického zařízení je ta část, která je za normálního provozu EZ určena k vedení elektrického proudu, nebo je pod napětím. Neživá část elektrického zařízení je ta vodivá část, která není za normálního provozu EZ určena k vedení elektrického proudu a není pod napětím. Elektrický obvod je uspořádání zařízení nebo prostředí, kterým může protékat elektrický proud. Elektrický předmět je konstrukční část, sestava nebo celek, která se připojuje do elektrického obvodu. Elektrická instalace je sestava vzájemně spojených elektrických předmětů a částí zařízení v daném prostoru nebo místě. Elektrický spotřebič je elektrické zařízení určené k přeměně elektrické energie v jinou formu energie světlo, teplo, mechanickou energii apod. 1.2 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Elektrické zařízení se posuzuje jako celek podle účelu, kterému má sloužit. Např. silové zařízení může obsahovat část sdělovací a řídicí, sdělovací zařízení může obsahovat část silovou Rozdělení EZ podle účelu Silová zařízení jsou elektrická zařízení sloužící k výrobě, přeměně, přenosu a rozvodu elektrické energie a k její přeměně v práci nebo jiný druh energie. Účelem silových zařízení je využití elektřiny jako formy energie. Sdělovací zařízení jsou elektrická zařízení sloužící k přenosu, zpracování, záznamu a reprodukci informací v jakékoliv formě. Účelem sdělovacích zařízení je využití elektřiny k přenosu nebo zpracování informací. Řídicí zařízení jsou elektrická zařízení, která slouží k ovládání, měření, řízení, ochraně, sledování a kontrole ostatních elektrických a neelektrických zařízení. Zvláštní zařízení jsou elektrická zařízení, která slouží zvláštním účelům, jiným než zařízení silová, sdělovací nebo řídicí - např. zdravotnická nebo laboratorní elektrická zařízení. 46 1. Elektrická zařízení Rozdělení EZ podle napětí Tab. 1-1 Rozdělení elektrických zařízení do kategorií podle napětí (střídavých) Kategorie napětí Označení napětí Název napětí v uzemněné soustavě Jmenovitá napětí U v izolované soustavě mezi vodiči a zemí mezi vodiči mezi vodiči I mn malé U 50 V U 50 V U 50 V II nn nízké 50 V < U 600 V 50 V < U 1000 V 50 V < U 1000 V A vn vysoké 0,6 kv < U < 30 kv 1 kv < U < 52 kv 1 kv < U < 52 kv B vvn velmi vysoké 30 kv U < 171 kv 52 kv U < 300 kv 52 kv U < 300 kv C zvn zvláště vysoké kv U 800 kv - D uvn ultra vysoké - nad 800 kv - Poznámka: Sdělovací zařízení s napětím mezi vodiči v izolované soustavě do 85 V~ včetně se pokládají za zařízení mn. Sdělovací zařízení se jmenovitým napětím 60 V~ proti zemi a vyzváněcí obvody s napětím do 150 V~ se budují podle předpisů pro EZ mn a ověřují se při zkoušce elektrické odolnosti napětím 500 V~. Pro stejnosměrná zařízení je hranicí mezi malým a nízkým napětím 120 V=, hranicí mezi nízkým a vysokým napětím pak 1500 V= Rozdělení EZ podle druhu proudu Stejnosměrná (ss, =) Střídavá (st, ~) zařízení na stejnosměrný proud zařízení na střídavý proud Rozdělení EZ podle nebezpečí úrazu Silnoproudá zařízení jsou zařízení, v nichž při obvyklém užívání mohou vzniknout proudy nebezpečné osobám, užitkovým zvířatům, majetku a věcem. Slaboproudá zařízení jsou zařízení, v nichž při obvyklém užívání nemohou vzniknout proudy nebezpečné osobám, užitkovým zvířatům, majetku a věcem Rozdělení EZ podle provozní spolehlivosti Zařízení se zvýšenou provozní spolehlivostí jsou zařízení, jejichž výhradním nebo hlavním účelem je zabezpečení lidských životů, zajištění chodu důležitých zařízení nebo objektů. Musí být postavena a provozována tak, aby se vyloučila jejich selhání, pokud je to technicky možné, popř. nejde-li o zabezpečení lidských životů, pokud je to hospodárné. Zařízení s obvyklou provozní spolehlivostí jsou zařízení, jejichž selhání může způsobit podstatné ohrožení a zastavení výroby, aniž přitom nastane ohrožení osob. Jednoduchá zařízení jsou zařízení, jejichž selhání nemůže způsobit ohrožení lidských životů ani výroby. 1.3 JMENOVITÁ NAPĚTÍ Jmenovitá napětí patří k základním parametrům sítí i elektrických zařízení. Hodnoty jmenovitých napětí sítí a spotřebičů jsou normalizované ČSN a ČSN7 Bezpečnost v elektrotechnice Jmenovitá napětí střídavých sítí Za normálních podmínek se doporučuje, aby se napětí na přívodních svorkách nelišilo od jmenovitého napětí o více než ±10%. Jmenovitá napětí stávajících sítí na 220/380 V a 240/415 V se musí postupně převést na doporučenou hodnotu 230/400 V. Přechodné období má být co nejkratší a mělo by trvat nejdéle do roku Po ukončení přechodného období by mělo být dosaženo hodnot 230/400 ±10% V. Jmenovité napětí střídavých rozvodných sítí v ČR je 230/400 V. Tab. 1-2 Jmenovitá napětí střídavých sítí Jednofázové sítě s uzemněným uzlem (V) Trojfázové sítě s uzemněným uzlem (V) Trojfázové sítě s izolovaným uzlem (kv) 120 / / / / (420) 1) Poznámka: Hodnoty uvedené v tabulce pro sítě s uzemněným uzlem jsou napětí proti nulovému vodiči lomeno napětí mezi fázemi (fázová / sdružená). Napětí vyšší než 230/400 V jsou určena výhradně pro průmyslové aglomerace a rozsáhlé stavby. Pro sítě nad 1 kv se jedná o napětí sdružená. 1) V ČR se používá rozvodná síť 400 kv Jmenovitá napětí střídavých zdrojů a spotřebičů Tab. 1-3 Jmenovitá napětí střídavých zdrojů a spotřebičů do 1000 V Zdroje (V) Spotřebiče (V) Napětí zdrojů i spotřebičů mohou nabývat i jiných tzv. doplňujících hodnot, viz ČSN ZNAČENÍ VODIČŮ A SVOREK ELEKTRICKÝCH PŘEDMĚTŮ Značení vodičů a svorek písmenno-číslicovým systémem Základními způsoby značení svorek elektrických předmětů i jejich sestav (skupin), značením konců vodičů a značením vodičů v rozvodu písmeny se zabývá ČSN EN ed2. 68 1. Elektrická zařízení Pro značení platí následující pravidla: Pro označení se používá písmen latinské abecedy, arabských číslic a znaků + a ; je zakázáno používat písmen O a I. Kromě jednotlivých znaků lze použít skupin znaků. K oddělení skupin znaků obsahujících jen písmena či čísla může být pro lepší rozlišení použito tečky, například Písmenové označení se volí pro stejnosměrné prvky z první poloviny latinské abecedy a pro střídavé prvky z druhé poloviny abecedy. U1 V1 W1 PE1 L1 L2 L3 PE Vedení Ι > Vložený el. předmět (zde jistič) U2 V2 W2 PE2 U V W M 3 PE Elektrický předmět (zde motor) Obr. 1.1 Příklad označení vodičů a svorek elektrických předmětů ve schématu Tab. 1-4 Značení vodičů a svorek elektrických předmětů Název Střídavá soustava Označení Označení Název Vodič Svorka Vodič Svorka Zvláštní druhy vodičů a svorek Fáze (libovolná fáze) L U Ochranný vodič PE PE 1. fáze L1 U Vodič slučující funkci ochranného 2. fáze L2 V vodiče a nulového vodiče PEN PEN 3. fáze L3 W Vodič slučující funkci ochranného Nulový (střední) vodič N N vodiče a vodiče ze středu PEM PEM Stejnosměrná soustava Vodič slučující funkci ochranného Kladný pól L+ +, C vodiče a vodiče vedení PEL PEL Záporný pól L- -, D Vodič pracovního uzemnění FE FE Vodič ze středu M M Vodič pracovního pospojování FB FB Poznámka: Nulový vodič N se často označuje podle staršího názvosloví střední vodič Značení vodičů barvami Jednoznačné a normalizované použití barev při označování vodičů je významným prostředkem pro zajištění bezpečné práce. Barevným značením vodičů se zabývá ČSN EN a ČSN9 Bezpečnost v elektrotechnice Pro ochranný vodič (PE Protective Earthing) je přípustné barevné označení pouze kombinací barev zelená / žlutá. Tato kombinace nesmí být použita pro žádný jiný účel. Výhradně pro označení nulového vodiče (N Neutral, M - Middle) je určena světle modrá barva. Vodič PEN musí být označen kombinací barev zelená / žlutá po celé délce a navíc světlemodrou barvou na obou koncích, nebo světlemodrý po celé délce a označen kombinací zelená / žlutá na obou koncích. V síti TN-C, kde není nebezpečí záměny s jinými ochrannými vodiči, je možné pro PEN vodič použít barevné kombinace zelená / žlutá bez světlemodrých konců. Náhodné ochranné vodiče, jako např. kovové konstrukce, se v místech připojení označí zeleno-žlutými pruhy Značení izolovaných vodičů barvami K vzájemnému rozlišení vodičů se používají poznávací barvy podle Tab. 1-5 a Tab Tab. 1-5 Poznávací barvy izolovaných vodičů střídavých soustav 1) Vodič, žíla kabelu Poznávací barva L Fázový nebo krajní černá, hnědá, šedá N Nulový (střední) světle modrá PE Ochranný zelená / žlutá PEN Vodič PEN zelená / žlutá (+ světle modrá) 1) Tam kde je možná záměna vodiče PEN s jiným ochranným vodičem, použije se i světlemodré označení na koncích, viz výše. Tab. 1-6 Poznávací barvy izolovaných i holých vodičů stejnosměrných soustav Vodič, přípojnice L+ Kladný pól tmavě červená L- Záporný pól tmavě modrá M Vodič ze středu světle modrá PE, PEM Ochranný Poznávací barva zelená/žlutá Poznávací barvou se rozumí barva poslední (vnější) vrstvy izolace vodiče. Barva musí být vyznačena po celé délce vodiče, musí být trvanlivá a rozlišitelná. Barvy červená, bílá, zelená a žlutá (mimo kombinaci zelená/žlutá) se nesmí používat pro vícežilové silové kabely. Každá žíla kabelu smí být pouze jednobarevná (opět s výjimkou kombinace zelená/žlutá). 8 Obr. 1.2 Příklad značení vodičů a svorek střídavé soustavy10 1. Elektrická zařízení Značení holých vodičů barvami Holé vodiče (s výjimkou vodičů venkovních, trakčních vedení nebo vedení podobného charakteru) se pro vzájemné rozlišení označují poznávacími barvami podle následujících tabulek. Těmito barvami musí být označeny ve všech případech, kde to vyžaduje provoz EZ nebo bezpečnost osob a věcí. Tab. 1-7 Poznávací barvy holých vodičů střídavých soustav Vodič, přípojnice Poznávací barva L Fázový oranžová 1) N Nulový (střední) světle modrá PE, PEN Ochranný zelená/žlutá 1) Je-li třeba rozlišit vodiče jednotlivých fází, doplní se oranžová barva příčnými černými pruhy v počtu odpovídajícímu pořadí fáze. Holé vodiče stejnosměrných soustav, např. elektrická trakční zařízení provozovaná stejnosměrným proudem, se barevně označují podle Tab Ochranný vodič se na koncích na nápadném a viditelném místě ve směru, z něhož budou vodiče pozorovány (např. u spoje, přípojky, odbočení nebo u kontrolního místa) označí kombinací příčných barevných pruhů žlutá/zelená/žlutá. Obr. 1.3 Příklad označení holých vodičů střídavé a stejnosměrné soustavy Pokud je holým vodičem lano, pak se označení provede pomocí závěsných štítků (nejlépe nevodivých), ještě případně s písmenným označením vodičů. Náhodné ochranné vodiče, jako např. kovové konstrukce, se v místech připojení označí zeleno-žlutými pruhy. 1.5 DRUHY ROZVODNÝCH SÍTÍ Rozdělení elektrických rozvodných sítí upravuje ČSN Značení sítí Sítě se podle způsobu spojení se zemí označují dvou až čtyřpísmenným kódem (např. TT, TN-S, ) 911 Bezpečnost v elektrotechnice Značení sítí podle uzemnění 1. písmeno Vztah sítě a uzemnění 2. písmeno Vztah neživých částí EZ a uzemnění Další písmena (nemusí být) Uspořádání nulového a ochranného vodiče T Spojení jednoho bodu sítě se zemí N Přímé spojení neživých částí EZ s uzemněným bodem sítě (obvykle střed zdroje) S Ochranný vodič (PE) je veden odděleně od pracovních vodičů I Síť oddělená od země, případně spojení jednoho bodu sítě se zemí přes velkou impedanci Vysvětlivky ke schématům (značky podle IEC :1983): N PE PEN T Nepřímé spojení neživých částí EZ s uzemněným bodem sítě zpravidla nezávislým zemničem nulový vodič ochranný vodič vodič slučující funkci ochranného a nulového vodiče C Funkci ochranného a nulového vodiče v sobě slučuje jediný vodič (PEN) Síť TN Síť TN patří k nejběžnějším sítím v ČR. Neživé části elektrických zařízení jsou spojeny prostřednictvím ochranného vodiče s jedním uzlem sítě, který je uzemněn. Podle uspořádání nulového a ochranného vodiče dělíme síť TN takto: TN S v celé síti je ochranný vodič veden odděleně, TN C funkce nulového a ochranného vodiče jsou sloučeny do jednoho vodiče (PEN vodič), TN C S v části sítě jsou funkce nulového a ochranného vodiče sloučeny do jednoho vodiče (PEN vodič), v další části sítě jsou nulový a ochranný vodič vedeny odděleně a již nesmí být vzájemně spojovány. L1 L2 L3 N PE U V W N PE U V W PE U N PE E Uzemnění sítě Trojfázový spotřebič tř. I 3 NPE Trojfázový spotřebič tř. I 3 PE Jednofázový spotřebič tř. I 1 NPE Obr. 1.4 Síť TN-S: Nulový (N) a ochranný vodič (PE) jsou v celé síti vedeny odděleně 1012 1. Elektrická zařízení L1 L2 L3 PEN U V W PEN U V W PE U PEN E Uzemnění sítě Trojfázový spotřebič tř. I 3 PEN Trojfázový spotřebič tř. I 3 PE Jednofázový spotřebič tř. I 1 NPE Obr. 1.5 Síť TN-C: Funkce nulového a ochranného vodiče je sloučena (vodič PEN) TN-C PEN TN-S L1 L2 L3 N PE U V W PEN U V W N PE E Uzemnění sítě Trojfázový spotřebič tř. I 3 PEN E Přizemnění Trojfázový spotřebič tř. I 3 NPE Obr. 1.6 Síť TN-C-S: V první části sítě je funkce ochranného a nulového vodiče sloučena (PEN), ve druhé části je vodič PEN rozdělen na ochranný (PE) a nulový vodič (N); místo rozdělení má být přizemněno 1113 Bezpečnost v elektrotechnice Síť TT Síť TT má jeden bod přímo uzemněný a neživé části připojených elektrických zařízení jsou v této síti spojeny se zemí zemniči nezávislými na uzemnění sítě. L1 L2 L3 N U V W N PE U V W PE U N PE E Uzemnění sítě Trojfázový spotřebič tř. I 3 NPE PE Trojfázový spotřebič tř. I 3 PE Jednofázový spotřebič třídy I PE Obr. 1.7 Síť TT: Neživé části elektrických zařízení jsou zemněny nezávisle na uzemnění sítě, první spotřebič zleva samostatným zemničem, zbývající dva skupinovým zemničem Síť IT Síť IT má všechny živé části izolovány od země nebo jeden uzel spojený se zemí přes velkou impedanci. Neživé části připojených elektrických zařízení jsou spojeny se zemí uzemněním, a to jednotlivě nebo po skupinách. L1 L2 L3 N Oddělovací impedance U V W N PE U V W PE U N PE E Uzemnění sítě Trojfázový spotřebič tř. I 3 NPE PE Trojfázový spotřebič tř. I 3 PE Jednofázový spotřebič třídy I PE Obr. 1.8 Síť IT: Síť může být zcela oddělena od země, nebo mít jeden uzel zdroje spojen se zemí přes velkou impedanci (zde nulový vodič). Neživé části elektrických zařízení jsou zemněny 1214 1. Elektrická zařízení Stejnosměrné sítě V zásadě je možná realizace stejnosměrných sítí TN, TT i IT, obdobně jako u sítí střídavých. Uvedeme pouze ilustrativní příklad s uspořádáním TN-S a TN-C. - = + L+ + = - L- M PE C D M PE C M PE C D PE E Uzemnění sítě Obr. 1.9 Stejnosměrná síť TN-S (d.c.). Ochranný vodič (PE) je veden zvlášť. Vodič ze středu (M) může, ale nemusí být vyveden - = + L+ + = - L- PEM C D PEM C PEM C D PE E Uzemnění sítě Obr Stejnosměrná síť TN-C (d.c.). Vodič ze středu plní zároveň funkci ochranného vodiče (PEM) 1.6 PŘIPOJOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH PŘEDMĚTŮ Druhy přívodů Elektrický předmět může být připojen k instalaci následujícími způsoby (ČSN ): 1315 Bezpečnost v elektrotechnice Pevné připojení Povoleno jen u připevněných nepohyblivých zařízení. Příkladem mohou být pevně instalovaná (stropní, nástěnná) svítidla Poddajný přívod Je pevně připojen k instalaci i předmětu, ale umožňuje malý pohyb předmětu. Musí být proveden šňůrou s lanovými vodiči patřičné odolnosti a oboustranně odlehčen od mechanického namáhání Pohyblivý přívod Je na jedné straně opatřen vidlicí pro připojení do zásuvky instalace, na druhé nástrčkou nebo pevně připojen k elektrickému předmětu. Používá se k připojení přenosných a pojezdných předmětů k pevnému rozvodu. Norma rozlišuje pohyblivé přívody: pevně připojené, které jsou vybaveny na jednom konci vidlicí a druhý konec je připojen do svorek elektrického předmětu (např. přívod vrtačky); oddělitelné, které jsou vybaveny na jednom konci vidlicí a na druhém konci nástrčkou k zasunutí do přívodky elektrického předmětu (např. přívod k PC); prodlužovací, které jsou vybaveny na jednom konci vidlicí a na druhém konci pohyblivou zásuvkou. Pohyblivý přívod musí být proveden šňůrou s lanovými vodiči patřičné odolnosti proti vlivům prostředí a musí mít potřebné vlastnosti pro jejich použití (ohebnost, povrch, trvanlivost ), které zajišťují bezpečný provoz přívodu i připojovaného předmětu. Provedení Šňůry pohyblivých přívodů musí být v místě připojení spolehlivě odlehčeny od tahu, zajištěny proti posunutí či vytržení a proti zkroucení žil. Vstupní otvory pro šňůry musí být upraveny tak, aby se šňůra nelámala nebo jinak nepoškodila. Ochranná žíla musí být na obou koncích kabelu zbaveného izolace tak dlouhá, aby při případném vytržení šňůry ze svorek byla namáhána tahem až po přerušení (vytržení) všech pracovních žil PE se musí přetrhnout jako poslední. Oddělitelné pohyblivé přívody musí být opatřeny vidlicí i nástrčkou na tentýž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí. Vidlice i nástrčka musí mít stejný počet pólů. Zásuvky a vidlice musí být u pohyblivých přívodů použity tak, aby se na kolících nezapojených vidlic v žádném případě nemohlo objevit napětí. Zhotovování přívodů s vidlicemi na obou koncích je proto zakázáno. Pohyblivé přívody s ochranným vodičem (pro připojení předmětů třídy I) musí mít vidlici i nástrčku s ochranným kontaktem. Pohyblivé přívody bez ochranného vodiče musí být provedeny jen jako neoddělitelně spojené s vidlicí a na druhém konci buď pevně připojené ke svorkám elektrického předmětu třídy II nebo III, anebo opatřené nezáměnnou nástrčkou bez ochranného kontaktu určenou pro přívodky elektrických předmětů třídy II nebo III. Délky pohyblivých přívodů se doporučuje volit z řady: 1,5; 2; 2,5; 3; 5; 10; 16; 25; 32 a 50 m. Minimální průřez žil vodiče přívodu se volí s ohledem na předpokládané zatížení a délku přívodu, např. Cu-vodič 1 mm 2 pro zatížení do 16 A, 2,5 mm 2 do 25 A a 4 mm 2 do 32 A. Obr Správné provedení jednofázového prodlužovacího přívodu (zdroj [44]) 1416 1. Elektrická zařízení Provedení prodlužovacích pohyblivých přívodů Kromě výše uvedených zásad platí pro prodlužovací přívody navíc: Musí být opatřeny vidlicí i pohyblivou zásuvkou stejného vzoru (a na stejný jmenovitý proud a stejné jmenovité napětí). Nesmí být použito šňůr s průřezem žíly menším než 1 mm 2 Cu při jmenovitém proudu 6 A a než 1,5 mm 2 Cu při jmenovitém proudu 10 A. Prodlužovací pohyblivé přívody musí mít ochranný vodič a musí být opatřeny vidlicí i pohyblivou zásuvkou s ochranným kontaktem Zásuvky střídavého rozvodu Připojování zásuvek se řídí ČSN Běžné domovní jednofázové zásuvky se jmenovitými hodnotami 16 A/250 V se v pevných rozvodech montují vždy ochranným kolíkem nahoru, což neplatí pro zásuvky umístěné v horizontální poloze (podlahové rozvody). Zásuvky nemají být montovány níže než 90 cm nad podlahou, v obytných místnostech alespoň 20 cm nad podlahou. Opět neplatí pro zásuvky stavebnicového lištového rozvodu či podlahové rozvody. Při čelním pohledu s ochranným kolíkem nahoře se připojuje fázový vodič na levou zdířku a nulový vodič na pravou zdířku. Na jeden obvod se smí připojit nanejvýš 10 zásuvek či dvojzásuvek. V této souvislosti upozorníme na starší typ rozboček jednofázových zásuvek, který má levou část zapojenou nesprávně fázová zdířka je vpravo. To je v rozporu s požadavky bezpečnosti, proto jsou tyto rozbočky považovány za nebezpečné a doporučuje se vyřadit je natrvalo z provozu. Trojfázové zásuvky V se vyskytují ve čtyř- a pětizdířkovém provedení 16 A nebo 32 A. Na jeden obvod se nesmějí montovat zásuvky o různé hodnotě jmenovitého proudu. Čtyřkolíkové provedení se nemá používat v nových instalacích TN-S. Zapojení jednofázových a trojfázových zásuvek je na Obr L PE N L1 L2 L3 N L PEN L1 L2 L3 PE a) b) c) d) V síti TN-S nebo TT V síti TN-C PEN Obr Zapojení zásuvek běžného typu s ochranným kontaktem, pohled zepředu. Jednofázové zásuvky a) a c), trojfázové b) a d) Zapojení c) a d) platí pro starší instalace TN-C. 1.7 KRYTÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Krytí EZ je konstrukční opatření, tvořící součást EZ. Stupeň ochrany se označuje písmeny IP (Ingress Protection) a je normalizován ČSN EN Za označením IP následuje dvojčíslí a případně přídavné a doplňkové písmeno, která specifikují způsob IP 23CH zkoušky. První číslice vyjadřuje stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem živých částí a stupeň ochrany zařízení před vniknutím cizích předmětů. Druhá číslice vyjadřuje stupeň ochrany před vniknutím vody. Přídavné písmeno (nepovinné) specifikuje stupeň ochrany před nebezpečným dotykem (písmena A, B, C, D) Doplňkové písmeno (nepovinné) se používá k doplňkovým informacím; zatím používaná písmena jsou H, M, S, W. Označení stupně ochrany musí být uvedeno na krytu nebo na štítku přístroje. 1517 Bezpečnost v elektrotechnice Tab. 1-8 Stupně ochrany krytím IP (zdroj [44]) 1.8 ZNAČKY NA ELEKTRICKÝCH PŘEDMĚTECH Schvalovací značky Výrobce nebo dovozce je povinen podle zákona č. 22/1997 Sb. uvádět na trh v České republice jen bezpečné výrobky. Před uvedením stanoveného výrobku na trh je povinen vydat písemné prohlášení o shodě na základě posouzení vlastností daného výrobku s požadavky na jeho bezpečnost podle zmíněného zákona a s příslušnými technickými předpisy - Nařízeními vlády. Totéž platí i na území Evropské unie, kde obdobou Nařízení vlády jsou Evropské Direktivy. Výrobky, které se svými parametry shodují se stanovenými požadavky, se označují značkou shody podle Tab V současné době zkouší převážnou část elektrotechnických výrobků Elektrotechnický zkušební ústav v Praze 8. Jeho logo a) v Tab. 1-9 sloužilo jako schvalovací značka do roku 1993, kdy bylo podle Vyhlášky 232/1993 Sb. nahrazeno značkou b). V současnosti se podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění používá schvalovací značka c). Značka d) se používá k označení elektrotechnických výrobků, které odpovídají evropským směrnicím. Všechny výrobky uváděné v EU na trh od musí být opatřeny touto značkou. Označení dává výrobce na své výrobky sám; je přitom povinen vyhotovit 1618 1. Elektrická zařízení dokumentaci a návod k obsluze, splnit požadavky na bezpečnost podle evropských směrnic a písemně prohlásit, podle kterých směrnic bylo zařízení vyrobeno a přezkoušeno (prohlášení o shodě). Tab. 1-9 Některé schvalovací značky na elektrických předmětech C Z a) b) c) d) Logo EZÚ dřívější schvalovací značka pro elektrotechnické výrobky Novější schvalovací značka Česká značka shody (CCZ) Značka shody užívaná v EU (CE) Grafické značky Grafické značky na elektrických předmětech slouží k přenesení informace nezávisle na jazyce. Značky mohou být umísťovány na zařízení či jeho částech, v dokumentaci (návod k obsluze apod.) i jinde. Grafické značky uvádí IEC a mohou být použity: k identifikaci zařízení či jeho části, pro označení provozních stavů zařízení, pro označení přípojných míst zařízení, k poskytnutí informace (o použití zařízení, provozu, balení atp.). Tab Některé často používané grafické značky na elektrických předmětech Zdroj stejnosměrného napětí (baterie) Kladný pól Záporný pól Stejnosměrný proud Střídavý proud Stejnosměrný i střídavý proud Vypnuto Zapnuto Uzemnění Bezšumová zemnicí svorka Ochranné uzemnění Spojení s kostrou zařízení Poloha článků a baterií Zařízení třídy ochrany II (dvojitá izolace) Zařízení třídy ochrany III Přepínač zapnuto-vypnuto Nebezpečné napětí Pojistka, pojistková skříň Vstup (energie nebo signálu) Výstup (energie nebo signálu) Bezpečnostní ochranný transformátor Poloha zapnuto pro tlačítko (stlačeno) Poloha vypnuto pro tlačítko (vysunuto) Oddělovací ochranný transformátor 1719 Bezpečnost v elektrotechnice 2 BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE Hlavní zásady provedení výrobků a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti, odpovědnosti těch, kteří je uvádějí na trh, a povinností na úseku bezpečnosti práce jsou dány českými zákony a k nim příslušejícími nařízeními vlády či prováděcími vyhláškami. Zákony, nařízení vlády a prováděcí vyhlášky jsou závazné pro všechny, jejich dodržování je vymahatelné a nedodržování postižitelné. Vlastní technické provedení výrobků a zařízení musí odpovídat příslušným technickým předpisům. Ty jsou buď sjednány smluvně, nebo jsou u výrobků zvýšenou měrou ohrožujících bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí závazně určeny nařízením vlády. Technickým předpisem jsou často technické normy. 2.1 NÁZVOSLOVÍ Uvedeme některé pojmy používané dále. 18 Prohlídka EZ je optická a sluchová kontrola činnosti zařízení při dodržení bezpečných vzdáleností od částí pod napětím. Montáž EZ je zřizování nových a rekonstrukce již provozovaných zařízení. Revize EZ je souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou doplněnou potřebným měřením a zkoušením zjišťuje, zda EZ vyhovuje platným normám a předpisům s ohledem na bezpečnost osob před úrazem a majetku před poškozením nebo zničením. Údržba EZ jsou všechny druhy čištění a oprav k zajištění dobrého technického stavu zařízení. Ochranné pomůcky jsou předměty, které chrání pracovníka před nebezpečnými účinky elektřiny, škodlivostí pracovního prostředí nebo před jiným ohrožením (ochranné brýle, izolační rukavice ). Pracovní pomůcky jsou předměty potřebné k práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti, nebo k obsluze elektrického zařízení (nářadí, žebříky, měřicí přístroje ). Pracoviště je prostor vymezený pro práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti. Zajištění pracoviště pro práci je soubor opatření pro zajištění bezpečnosti pracujících. Vedoucí práce je osoba pověřená vedením pracovní skupiny, popř. osoba sama pracující. V případě práce pod dozorem odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů. Je to osoba znalá s vyšší kvalifikací. Blízkost elektrického zařízení je taková vzdálenost osoby nebo pracovního místa od živých částí EZ pod napětím, ve které se musí při použití pomůcek nebo jiných vodivých předmětů dodržovat předepsaná bezpečnostní opatření. Prokazatelně je způsob činnosti, kdy organizace provádějící školení, instruktáž, zácvik apod. musí prokázat záznamem, podepsaným školícím i školeným, že školení, instruktáž, zácvik apod. bylo provedeno. Pouhé předání předpisů nebo pokynů, byť i na podpis, se nepovažuje za dostatečné. Ze záznamu musí být patrno, co bylo předmětem poučení.20 2. Bezpečnost v elektrotechnice 2.2 ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY Český normalizační institut (ČNI), který jediný je oprávněný vydávat české technické normy (ČSN), je od roku 1997 plnoprávným členem Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC). Normy jsou systematicky řazeny podle šestimístného čísla. Za označením ČSN následují 3 dvojčíslí, kde první dvojčíslí značí třídu normy, druhé skupinu a třetí číslo ve skupině. Případné dělení normy do částí a podčástí je označeno dalšími čísly za pomlčkou. Pro elektrotechniku jsou v ČSN vyčleněna čísla norem začínající trojkou třída 33 (Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy), dále třídy 34 až 38. Většina českých technických norem v současnosti nevzniká v ČR, nýbrž na mezinárodní (světové) či evropské úrovni. V případě, že ČSN přejímá evropskou či mezinárodní normu, je za ČSN uvedeno označení značky a čísla přejaté normy. Mezinárodní normy jsou do soustavy českých technických norem zaváděny pod označením ČSN IEC, pokud vznikly v Mezinárodní elektrotechnické komisi (International Electrotechnical Commission), nebo ČSN ISO, pokud vznikly v mezinárodní normalizační organizaci (International Organization for Standardization). Evropské normy vznikají v organizaci CENELEC, která je obdobou IEC, v organizaci CEN, která je obdobou ISO. Označují se po převzetí jako ČSN EN. 2.3 BEZPEČNÝ VÝROBEK Bezpečný výrobek je definován zákonem č. 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků. Účelem tohoto zákona je v souladu s právem Evropských společenství zajistit, aby výrobky uváděné na trh byly bezpečné. Jsou v něm uvedeny obecné požadavky na bezpečnost výrobků, na označování výrobků a na průvodní dokumentaci. K zajištění těchto požadavků jsou stanoveny povinnosti osob uvádějících výrobek na trh, povinnosti orgánů veřejné správy a povinnosti orgánů dozoru. Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí nebo jehož užití představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob pouze minimální nebezpečí při správném užívání výrobku. To ovšem musí být vhodným způsobem posouzeno a zajištěno. Proto se za bezpečný výrobek považuje výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu a mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. Pokud pro výrobek takový předpis neexistuje, považuje se za bezpečný výrobek ten, který splňuje požadavky českých technických norem nebo odpovídá stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jeho uvedení na trh. Nebezpečným výrobkem je každý výrobek, který nevyhovuje požadavkům na bezpečný výrobek. Všechny elektrické předměty zásadně musí být bezpečným výrobkem. Podrobná ustanovení jsou v zákoně č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb. O technických požadavcích na výrobky. Tento zákon vychází jednak z Usnesení Rady Evropy ze dne o novém přístupu k technické normalizaci a normám, jednak ze směrnice Rady č. 85/374/EHS o sbližování zákonů, předpisů a správních opatření členských států o odpovědnosti za vadné výrobky. Zákon upravuje: způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí (tzv. oprávněný zájem ); práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují výrobky, které by mohly ohrozit oprávněný zájem; práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím. K provedení tohoto zákona byla vydána řada nařízení vlády. Tzv. stanovené výrobky představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a proto musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů. Většina elektrických zařízení nízkého napětí je určena jako stanovené výrobky v nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Některá zařízení jsou určena samostatnými nařízeními vlády, např. pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, pro výtahy, pro lékařské účely atd. Elektromagnetické vlivy zařízení jsou řešeny v samostatném nařízení vlády 19 Zobrazit více
STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY VŠEOBECNÉ A KONSTRUKČNÍ PŘEDPISY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2011 Učební texty pro další vzdělávání v oboru ELEKTRIKÁŘ Více Bezpečná činnost na elektrických zařízeních
Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Obsah 1. Úvod definice základních pojmů 2. Osoby provádějící činnosti na EZ 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem 4. Principy a postupy při činnostech Více SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO
SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní Více Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru
Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických Více Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN 50 110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Tato norma je základní normou z hlediska obsluhy a práce na elektrickém zařízení. Třídícím znakem této normy je ČSN 343100, což je norma, Více Značky a informace na elektrických spotřebičích
průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat elektrických můžeš, spotřebičích přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na elektrických spotřebičích Více ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce)
ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Práva a povinnosti zaměstnance ( 106 Zákoníku práce Více METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY
METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace Více 1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců
Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních Více OBSAH. Předmluva 9. Úvod 10
OBSAH Předmluva 9 Úvod 10 I. Základni bezpečnostní predpisy 14 1. Ochrana pred nebezpečným dotykem 15 2. Zásady elektrického rozvodu 26 II. Základní elektrochemické články 30 3. Mezinárodní Westonúv normálový Více 1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20
Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky... Více Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.
Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem Více VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti Více VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,
VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle Více a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4
Příloha č. 4 Š k o l e n í b e z p e č n o s t i p r á c e a p o ž á r n í o c h r a n y z a m ě s t n a n c ů a) Výklad pojmů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) soubor právních a ostatních předpisů, Více Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka
Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická Více 1 ÚVOD. Vážení čtenáři,
1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější Více SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY
SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen Více Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015, Více Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné Více Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK
ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný Více 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních Více PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
top-normy PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) V ČESKÉ REPUBLICE Zadavatel Řešitel Odborný gestor, Více Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu
Studijní materiály pro účastníky semináře Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Agrární komora Zlín Bartošova 4393 1 Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců Více RIZIKA A JEJICH ANALÝZA
VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky RIZIKA A JEJICH ANALÝZA 1. Úvod 2. Riziko, jeho aspekty 2.1 Analýza rizik 2.2 Vyhodnocení rizika 3. Příklady hodnocení Více STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY
ČEZDistribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ., ČEPS PREdistribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ Více PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného Více SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Více Diplomovaný zdravotnický záchranář
Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o Specifika poskytování první pomoci a zásahu zdravotní záchranné služby v prostředí rizikových Více 2016 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář