Source: http://docplayer.com.br/8554372-Mes-da-energia-acores.html
Timestamp: 2018-06-25 18:23:31+00:00
Document Index: 111473677

Matched Legal Cases: ['ARTIGO 22', 'ARTIGO 21', 'Artigo 21', 'Artigo 1', 'Artigo 36', 'Artigo 36']

MÊS DA ENERGIA - AÇORES - PDF
Download "MÊS DA ENERGIA - AÇORES"
Matheus Gomes Bicalho
1 MÊS DA ENERGIA - AÇORES SEMINÁRIO Eficiência Energética Credenciação de Técnicos no âmbito do SCE Fernando Brito Ponta Delgada 6 de Maio de
2 COMISSÃO TRIPARTIDA CTAQAI DIRECÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA AGÊNCIA PORTUGUESA PARA O AMBIENTE APIRAC EFRIARC Fernando Brito 2 2
3 Pirâmide de Credenciação >100kW <100 kw >100 kw <100 kw 3 3
4 ARTIGO 22º 4 4
5 TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E DE QAI TQAI Requisitos Credenciação Formação/Experiência Profissional Anos de actividade QAI Técnico de QAI TQAI Exame de aferição a definir pela Comissão Curso Complementar de QAI aprovado pelo SCE A definir pela Comissão 2 anos comprovados Fernando Brito 5 5
6 Esta credenciação em conjunto com a credenciação TIM II, (dois técnicos, ou um que acumule as duas certificações) são requisito mínimo aceite pelo INCI (Ex. IMOPPI) para que, legalmente, se possa exercer a actividade na área da climatização (Ar Condicionado), e para obter o respectivo alvará. 6 6
7 TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E DE QAI. TIM II Credenciação Requisitos Formação/Experiência Profissional Anos de actividade Até 100 kw Térm. Técnico de Instalação e Manutenção de Sistemas de Climatização Nível II Curso Electromecânico de Refrigeração e Climatização do IEFP, Nível II Outro curso aprovado pelo SCE Electromecânico de Refrigeração e Climatização (Prático) 2 anos comprovados TIM II Exame de aferição a definir pelo SCE 5 anos comprovados Fernando Brito 7 7
8 TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO e QAI TIM III Credenciação Formação/Experiência Profissional Requisitos Curso Técnico de Refrigeração e Climatização do IEFP, Nível III, ou outro curso aprovado pelo SCE Anos de Actividade 5 anos comprova dos Acima de 100 kw Térmicos Técnico de Instalação e Manutenção de Sistemas de Climatização Nível III TIM III Curso de Especialização de QAI aprovado pela COMISSÃO Electromecânico de Refrigeração e Climatização (Prático) Exame de aferição a definir pelo SCE Curso de Especialização de QAI aprovado pela COMISSÃO 7 anos comprova dos 8 8
9 Esta credenciação, TIM III é requisito aceite pelo INCI (Ex. IMOPPI) para a empresa obter alvará de classe 2 na área da climatização (Ar Condicionado). 9 9
10 6 Os técnicos referidos no presente artigo devem estar inseridos em empresas de instalação e manutenção de sistemas de climatização ou empresas de higiene ambiental devidamente habilitadas pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) nos termos da legislação aplicável Fernando Brito 10 10
11 ARTIGO 21º 11 11
12 Responsável pelo cumprimento do PMP: Quem é a entidade responsável pelo cumprimento do Plano de manutenção preventiva? Cada Edifício de Serviços ou Fracção Autónoma terá um técnico responsável pelo funcionamento (Artigo 21, Dec-Lei 79/2006). O técnico será responsável por: Bom funcionamento dos sistemas energéticos de climatização sua manutenção qualidade do ar interior gestão da respectiva informação técnica
13 Quem indica ao organismo responsável pelo SCE o Técnico Responsável pelo funcionamento e pelo cumprimento do PMP? Proprietário Locatário Usufrutuário A sua identificação deve ser colocada em local acessível e bem visível, com carácter de permanência 13 13
14 Alteração do Técnico Responsável PMP Deve ser comunicada pelo proprietário ou locatário ao SCE Tem que estar incluída a indicação do novo responsável. Termo de responsabilidade do novo técnico. Prazo limite para informação 30 dias 14 14
15 TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO FUNCIONAMENTO Qualificação Requisitos Formação/Experiência Profissional Anos de actividade Até 100 kw Térm. Técnico Responsável pelo Funcionamento TRF III Técnico de Instalação e Manutenção de Sistemas de Climatização Nível III 3 anos de experiência na Condução ou Manutenção de Instalações de AVAC CURSO DE QAI APROVADO PELO SCE. Acima de 100 kw Térm. Técnico Responsável pelo Funcionamento TRF Engenheiros e Engenheiros Técnicos com reconhecimento pela O.E. e ANET, Engºs Maquinistas da M. Mercante com Carta de 2º Maquinista, outros licenciados aceites pela Comissão. Peritos em RSECE Energia + QAI têm aprovação Automática 3 anos de experiência na Condução ou Manutenção de Instalações de AVAC 15 15
16 Directiva DIRECTIVA 2002/91/CE DO PARLAMENTO EUROPEU Artigo 1º Objectivo Inspecção regular de caldeiras e instalações de ar condicionado nos edifícios e, complementarmente, avaliação da instalação de aquecimento quando as caldeiras tenham mais de 15 anos
17 Inspecção da instalação de aquecimento potência nominal superior a 20 kw. 6 meses após o decurso de quinze anos desde a data da sua entrada em funcionamento. ou no prazo de três anos a contar da data de entrada em vigor do Regulamento para as instalações que já tenham quinze anos de idade nesta data
18 INSPECÇÕES Artigo 36º Periodicidade de inspecções a caldeiras e equipamentos de ar condicionado a) Caldeiras alimentadas a combustíveis líquidos ou sólidos de potência nominal útil de 20 kw a 100 kw seis anos; b) Caldeiras alimentadas por combustíveis líquidos ou sólidos não renováveis com uma potência nominal útil superior a 100 kw dois anos ou um ano, se superior a 500 kw; Fernando Brito 18 18
19 INSPECÇÕES Artigo 36º Periodicidade de inspecções a caldeiras e equipamentos de ar condicionado c) Caldeiras que utilizem combustíveis gasosos com uma potência nominal útil superior a 100 kw três anos ou dois anos, se superior a 500 kw; d) Equipamentos de ar condicionado com uma potência nominal útil superior a 12 kw mas inferior a 100 kw três anos; e) Equipamentos de ar condicionado com uma potência nominal útil superior a 100 kw um ano. Fernando Brito 19 19
20 Artº 19 Condução e manutenção das instalações Todos os sistemas energéticos dos edifícios, ou fracções autónomas, devem ser mantidos em condições adequadas de operação para garantir o respectivo funcionamento optimizado e permitir alcançar os objectivos pretendidos de conforto ambiental, de QAI e de eficiência energética. Todas as instalações e equipamentos objecto deste regulamento devem possuir um Plano de Manutenção Preventiva ( PMP ) permanentemente actualizado
21 A existência do PMP comprovado pelo SCE é obrigatória para a obtenção de licença ou autorização de utilização. As operações de manutenção devem ser executadas sob responsabilidade de técnico certificado com qualificações e competências definidas no Art. 21.º As operações de manutenção devem ser executadas por técnicos certificados com qualificações e competências definidas no Art. 22.º 21 21
22 Plano de Manutenção Preventiva PMP Do Plano de Manutenção Preventiva - PMP devem constar: (Ponto 3, Art. 19º) Identificação completa do Edifício. Localização do Edifício. Identificação e Contactos do Proprietário ou Locatário. Identificação e Contactos do Técnico responsável
23 Plano de Manutenção Preventiva PMP Do Plano de Manutenção Preventiva - PMP devem constar: A descrição e caracterização sumária do edifício e dos respectivos compartimentos interiores climatizados indicando: Tipo de actividade Número médio de utilizadores fixos e ocasionais Área climatizada total A potência térmica total 23 23
24 Descrição detalhada procedimentos de manutenção preventiva dos sistemas energéticos Descrição detalhada da optimização da QAI Periodicidade das operações de manutenção preventiva e de limpeza; Nível de qualificação profissional dos técnicos que as devem executar; Registo operações manutenção (c/indicação técnico(s) que realizaram Registo dos resultados das operações manutenção O registo das análises periódicas da QAI Técnico(s) que realizou análises periódicas QAI 24 24
25 Do Plano de Manutenção Preventiva - PMP devem constar: (Pontos 6 e 8, Art. 19º, Dec-Lei 79/2006) Esquemas de Princípio (Diagramas) nas Centrais. Cópia Projecto. Ensaios Documentação Técnica Instruções de Funcionamento. Informação de Condução e Planos de Contingência Livro de ocorrências 25 25
26 Plano de Manutenção Preventiva PMP FAMÍLIA 16 (1) Baterias de tratamento de ar Rotinas Medidas a serem tomadas se necessárias Periodicidade em meses Inspecção do estado corrosão e oxidações, limpeza e pintura Limpeza interior do módulo verificar fugas de ar e bypass às baterias Verificar estado limpeza de purgadores Verificar estado e funcionamento das válvulas automáticas e filtros X X X X 26 26
27 Manutenção Preventiva Operações Permutadores de Calor Medidas a serem tomadas se necessárias Periodicidade em meses Inspec ção higiéni ca Verificar o estado de contaminação, deterioração e corrosão Limpar e corrigir X Verificar o estado contaminação, deterioração e corrosão, bem como o funcionamento de baterias de arrefecimento, tabuleiros de condensados e separadores de gotas Corrigir X Verificar o estado e funcionamento do sifão Corrigir X 27 27
28 A Abordagem ao Edifício OPlano de Manutenção Preventiva PMP Informação Obrigatória - MÍNIMA- ( Ponto 3 do Artº 19, dec-lei 79/2006): Identificação completa do Edifício. Localização do Edifício. Contactos do Proprietário e/ou Locatário. Identificação do Técnico Responsável Contactos do Técnico Responsável Descrição e caracterização sumária do Edifício e respectivos espaços climatizados. Indicação do tipo de actividade desenvolvida. Indicação do nº médio dos utilizadores (permanente e ocasionais). Área Climatizada Total. Potência Térmica Total. Descrição detalhada procedimentosmanutenção preventiva dos sistemas energéticos 28 28
29 A Abordagem ao Edifício O Plano de Manutenção Preventiva PMP Informação Obrigatória - MÍNIMA - ( Ponto 3 do Artº 19, dec-lei 79/2006): Descrição detalhada da optimização da QAI Periodicidade das operações de manutenção preventiva e de limpeza; Nível de qualificação profissional dos técnicos que as devem executar; Registo operações manutenção (c/indicação técnico(s) que realizaram Registo dos resultados das operações manutenção O registo das análises periódicas da QAI Técnico(s) que realizou análises periódicas QAI Definição grandezas a medir para histórico do funcionamento da instalação
30 A Abordagem ao Edifício O Plano de Manutenção Preventiva PMP Composição Obrigatória (Pontos 6 e 8, Art. 19º, Dec-Lei 79/2006): Esquemas de Princípio (Diagramas) nas Centrais. Cópia Projecto. Ensaios Documentação Técnica Instruções de Funcionamento. Informação de Condução e Planos de Contingência Livro de ocorrências 30 30
31 APIEF Centro de Formação Profissional para a Indústria Térmica Energia e Ambiente APIRAC APIEE EFRIARC Fernando Brito 31 31
32 Obrigado pela vossa atenção 32 32