Source: http://docplayer.cz/1489466-Prukaz-energeticke-narocnosti-budovy.html
Timestamp: 2017-05-26 00:20:12+00:00
Document Index: 22367177

Matched Legal Cases: ['zákona č. 318', 'zákona č. 46', 'zákona č. 46', 'zákona č. 46', 'zákona č. 46', 'zákona č. 46']

1 EN b Brno, průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby a životního prostředí Sušilovo náměstí 84/ Rousínov Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Trtílková Tel.: zpracovatel TRASKO, a. s. Na Nouzce 487/8, Vyškov Ing. Martin Řezníček Osvědčení: 0341 Tel.:2 OBECNÝ POPIS A ÚVOD 1.1 Legislativa Průkaz energetické náročnosti byl zpracován v souladu s požadavky zákona č. 318/2012 Sb. v pozdějším znění a prováděcí vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. 1.2 Podklady Podkladem pro zpracování průkazu ENB byl pasport stavby zpracovaný společností Trasko, a.s. v období 2/ Popis objektu Posuzovaný objekt sestává ze školní budovy, tělocvičny a dílen. Budova je součástí pavilonu Střední odborné školy a středního odborného učiliště nábytkářského v Rousínově. Hlavní část objektu (škola a dílny) pochází z 20. let 20. století. V sedmdesátých letech byla přistavěna tělocvična se spojovacím krčkem. Školní pavilon Budova je vystavěna technologií železobetonového skeletu s výplňovým zdivem z voštinových cihel pálených. Nosné železobetonové prvky skeletu jsou na straně exteriéru tepelně izolovány deskami heraklitu o předpokládané tloušťce 50mm (součást bednění při vylévání skeletu). Zdivo dosahuje tloušťky mm. Zejména pod okny je zdivo zúženo. Stropní konstrukce jsou železobetonové s podélnými průvlaky a příčnými trámovými žebry. Konstrukční výška podlaží je 4,050 m. Střešní konstrukci tvoří nosná železobetonová konstrukce, na jejímž povrchu bylo provedeno spádování pomocí násypu škváry či štěrku. Spádování je směrem k obvodovým stěnám do zaatikového žlabu. Do spádovací vrstvy byly uloženy desky z heraklitu tl. 50 mm a na horním líci provedena betonová mazanina. Střešní krytinu tvořilo souvrství asfaltových pásů. V roce 2000 bylo provedeno dodatečné zateplení střešního pláště 50mm pěnového polystyrenu a provedena nová hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů s posypem. Střecha v současnosti vykazuje poruchy, do objektu zatéká. Výplně okenních otvorů jsou u učeben s dřevěnými rámy a zdvojeným zasklením. Pouze u jednoho kabinetu ve 2.NP je na severní fasádě okno s plastovým rámem a izolačním dvojsklem. Okna ve schodišťovém prostoru jsou s kovovým rámem s jednoduchým nebo zdvojeným zasklením. U toalet byla okna vyměněna za plastová s izolačními dvojskly. Na jižní fasádě jsou u toalet ve 2. a 3. NP použity sklobetonové tvarovky. Okna v suterénu u anglických dvorků jsou s dřevěnými nebo kovovými rámy a s jednoduchým zasklením. Okna krčku jsou dřevěná zdvojená a ve schodišti krčku na východní fasádě jsou sklobetonové tvarovky. Okna v knihovně jsou dvojitá kastlová. Vstupní dveře jsou dřevěné s jednoduchým zasklením. Dveře na střechu jsou dřevěné plné. Budova dílen Je vystavěna technologií železobetonového skeletu s výplňovým zdivem z voštinových cihel pálených metrického formátu. Železobetonové prvky jsou na straně exteriéru tepelně izolovány deskami heraklitu o předpokládané tloušťce 50 mm. Nosná konstrukce střechy je železobetonová s podélnými průvlaky a příčnými trámovými žebry. Konstrukční výška podlaží je cca 4,150 m. Na původní střešní konstrukci bylo provedeno spádování pomocí násypu škváry či štěrkopísku. Spádování bylo směrem k podélným obvodovým stěnám dílen. Vzhledem k přístavbě tělocvičny došlo k vybourání poloviny původní střechy a přespádování směrem od tělocvičny do dešťového okapu. U původní střechy byly na spádovací vrstvě uloženy desky z heraklitu tl. 50mm a na nich provedena betonová mazanina. V roce 2000 byla provedena nová hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů s posypem. Střecha v současnosti nevykazuje poruchy. Okenní otvory dílen vyplňují dvojitá okna, u toalet okna s plastovými rámy a s izolačním dvojsklem. Střešní prosvětlovací světlíky využívají průsvitné polykarbonáty. Přístavba skladu s dílnou má okna s kovovými rámy s jednoduchým zasklením v 1.NP a sklebetonové tvarovky v 2.NP. Vstupní dveře dílny jsou dřevěné s nadsvětlíkem s jednoduchým zasklením. Zbylé dveře jsou dřevěné plné. Tělocvična Je vystavěna technologií železobetonového skeletu s výplňovým zdivem z dutých cihel pálených typu CDm tl. 600mm. Výplňové zdivo pod okny je tvořeno vyzdívkou z dutinových cihel a deskou heraklitu tl. 50mm umístěnou na straně interiéru. Nosné železobetonové prvky skeletu jsou na straně exteriéru tepelně izolovány deskami z heraklitu o předpokládané tloušťce 50mm. Střešní konstrukce je vynesena příčnými ocelovými příhradovými vazníky, na nichž jsou umístěny prefabrikované železobetonové panely a betonová mazanina. Tepelnou izolaci tvoří izolační desky Polsid s nakašírovaným asfaltovým pásem. Tloušťka pěnového polystyremu je cca 50 mm. V roce 2000 byla provedena nová hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů s posypem. Střecha v současnosti nevykazuje poruchy.3 Okna tělocvičny jsou kovová s dvojitým zasklením nebo profilové sklo typu Copilit. V 2.NP je použito oken dvojitých. V zázemí tělocvičny v 1.NP jsou okna kovová s dvojitým zasklením. Vstupní dveře do předsálí tělocvičny tvoří ocelové dveře s jednoduchým zasklením. Dveře na jižní fasádě jsou dřevěné plné. UČEBNY: Celková podlahová plocha A C (m 2 ) 827,7 m 2 Objem V vnější objem vytápěné zóny (m 3 ) 3672,0 m 3 CHODBY: Celková podlahová plocha A C (m 2 ) 619,9 m 2 Objem V vnější objem vytápěné zóny (m 3 ) 2432,4 m 3 TĚLOCVIČNA: Celková podlahová plocha A C (m 2 ) 721,0 m 2 Objem V vnější objem vytápěné zóny (m 3 ) 5775,4 m 3 DÍLNY: Celková podlahová plocha A C (m 2 ) 285,9 m 2 Objem V vnější objem vytápěné zóny (m 3 ) 1224,6 m 3 Situace objektu Mapa s vyznačením objektu4 Ortofotomapa Foto 1 pohled severní Foto 2 pohled východní Foto 3 pohled jižní Foto 4 pohled západní5 Schématické půdorysy jednotlivých podlaží a podélný řez Průkaz č. EN b 1.NP 2.NP 3.NP Podélný řez6 1.4 Skladby jednotlivých konstrukcí použitých ve výpočtu Průkaz č. EN b Název Skladba (popis od interiéru) Tloušťka (mm) Obvodová stěna CPP Obvodová stěna voštiny Obvodová stěna CDm Železobetonový skelet Podlaha na terénu Strop nad suterénem Střecha učebny a chodba Střecha dílna Střecha knihovny Střecha tělocvična Zdivo z plných cihel Omítka vnější 30 Zdivo z cihel voštinových Omítka vnější 30 Heraklitové desky 50 Zdivo z cihel CDm 250 Omítka vnější 30 Železobeton 400 Heraklitová deska 50 Omítka vnější 30 Nášlapná vrstva 20 Beton. mazanina /cementový potěr Hydroizolační pásy - Podkladní beton 100 Zemina PVC 2 Separační vrstva - Xylolit 30 Škvára 70 Železobetonová deska 200 Železobetonová deska 200 Štěrkový násyp Heraklit 50 Betonová mazanina 70 Souvrství asfaltových pásů 30 Pěnový polystyren 50 Souvrství asfaltových pásů 15 Železobetonová deska 100 Škvárový / štěrkový násyp Heraklit 50 Betonová mazanina 70 Souvrství asfaltových pásů 30 Železobetonová deska 100 Betonová mazanina ve spádu Desky Polsid 50 Souvrství asfaltových pásů 30 Železobetonové prefa desky 100 Betonová mazanina 50 Desky Polsid 50 U (W/m 2 *K) 1,58-1,24 1,26-1,03 0,96 1,05 3,49 1,38 0,41 0,69 0,66 0,717 Cementový potěr 50 Souvrství asfaltových pásů 30 Okna dřevěná zdvojená - 2,40 Okna dřevěná dvojitá - 2,40 Okna kovová - 5,65 Okna plastová - 1,40 Sklobeton - 3,30 Copilit - 3,30 Dveře dřevěné - 2,80 Dveře kovové - 5,65 Polykarbonátové světlíky - 3, Popis zdrojů tepla a otopné soustavy Školní budova, dílny i tělocvična jsou vytápěny pomocí teplovodního otopného systému, jehož zdrojem je dvojice plynových kotlů umístěných v sousední budově. Kotelna slouží také k vytápění sousedního objektu. Plynové kotle Chappée mají jmenovitý výkon 409,7 kw, celkový instalovaný výkon tedy činí 819,4 kw. Rozvody teple v kotelně jsou izolovány skelnou vlnou, papírem a reflexní hliníkovou fólií. Otopná tělesa jsou litinová článková, výjimečně ocelová desková či trubkové registry. Foto 5 zdroje vytápění a ohřevu TV Foto 6 Rozvody v suterénu 1.6 Popis stanovení potřeby TV Teplá voda je převážně připravována v nepřímotopných zásobníkových ohřívačích v kotelně sousední budovy. Distribuce pro sprchy a toalety je zajištěna pomocí rozvodu s cirkulací. V místnostech kabinetů jsou instalovány lokální průtokové elektrické ohřívače. 1.7 Popis způsobu osvětlení Osvětlení učeben, tělocvičny a dílen zajišťují zářivková svítidla. V prostoru suterénu chodeb a místností technického zázemí jsou svítidla žárovková. 1.8 Popis způsobu větrání Větrán učeben i chodeb je přirozené okny, suterénní prostory jsou odvětrány pomocí anglických dvorků. Prostor dílny má instalován jeden odtahový ventilátor ve výplni otvoru a tělocvična je odvětrána dvěma ventilátory umístěnými těsně pod podhledem na jižní fasádě. Souhrn: Zdroj tepla: dva plynové kotle o jmenovitém výkonu 410 kw Chappée Zdroj teplé vody: dva nerezové zásobníkové ohřívače TV o objemu cca 1000 litrů Solární panely: NE Větrání: přirozené8 Chlazení: NE Průkaz č. EN b Osvětlení: zářivky s ručním ovládáním v učebnách jinak žárovky Doporučená opatření, která by vedla ke snížení spotřeby energií a k lepší klasifikaci objektu: Vzhledem ke stavebnětechnickému stavu objektu byla navržena energeticky úsporná opatření, která zajistí nejen úsporu energií a provozních nákladů ale zlepšení parametrů vnitřního prostředí a prodlouží trvanlivost stavebních konstrukcí. Byla navržena následující opatření: Opatření 1 - Výměna kovových výplní v chodbách za nová okna s kovovým rámem a izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U W = 1,4 W/m 2.K. Opatření 2 Výměna dřevěných výplní, Copilit, sklobetonů za okna plastová s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla max. U W = 1,2 W/m 2.K, výměna výplní vstupních dveří za nové se součinitelem prostupu tepla max. U D = 1,2 W/m 2.K. Opatření 3 - Zateplení obvodových stěn tepelnou izolací tloušťky 140mm (EPS a minerální vlna), kdy stěny budou dosahovat součinitelů prostupu tepla U= 0,22 0,24 W/m 2.K. Opatření 4 Rekonstrukce střechy objektu učeben, kdy dojde k odstranění současné skladby až na ŽB konstrukci a provedení nové tepelné izolace v podobě spádových klínů z EPS 150 S o průměrné tloušťce 240mm. Průměrný součinitel prostupu tepla střechy školy bude dosahovat U= 0,15 W/m 2.K. Provedení nové hydroizolace. Opatření 5 Dodatečné zateplení střechy dílen 200mm tepelné izolace z EPS 150 S, kdy výsledný součinitel prostupu tepla dosáhne U= 0,15 W/m 2.K. Provedení nové hydroizolace. Opatření 6 - Dodatečné zateplení střechy tělocvičny 160mm tepelné izolace z EPS 150 S, kdy výsledný součinitel prostupu tepla dosáhne U= 0,17 W/m 2.K. Provedení nové hydroizolace. Opatření 7 Realizace nové kotelny v rámci hodnoceného objektu, rekonstrukce otopné soustavy, regulace a hydraulické vyvážení celé soustavy. V uvedené tabulce č. 1 jsou popsána jednotlivá opatření spolu s výší orientačních nákladů na jejich realizaci, úspora energie, předpokládaný finanční přinos. Opatření Popis Náklady na realizaci [tis. Kč] Úspora energie [GJ/rok] Podíl úspory [%] Úspora nákladů na provoz [tis. Kč/rok] Prostá návratnost opatření [rok] 1 Okna kovová nová 1226,3 192,1 9,4 63, Okna plastová nová + dveře 2621,6 171,1 8,4 56, Zateplení OS 140mm EPS 2433,1 349,3 17,1 116, Zateplení střechy školy a chodeb 1404,6 31,4 1,5 10, Zateplení střechy dílen 451,6 32,0 1,6 10, Zateplení střechy tělocvičny 1059,6 73,0 3,6 24, Výměna zdroje tepla 3500,0 320,1 15,6 106,5 33 Pozn.*: Pro potřebu energetického a ekonomického posouzení v rámci průkazu energetické náročnosti budovy byla uvažována cena dodávky zemního plynu na vytápění ve výši 275Kč/GJ bez DPH. Nebylo uvažováno s růstem cen energií. Tab. 1 Navržená energeticky úsporná opatření a jejich základní posouzení9 Dle provedeného posouzení není z energetického a ekonomického hlediska vhodné investovat do rekonstrukcí střešních plášťů, pokud si to nevyžaduje přímo technický stav předmětných konstrukcí. V následující tabulce č. 2 je provedeno posouzení návrhu varianty kombinující opatření 1, 2, 3 a 7 spolu s variantou kombinující všechna navržená opatření. Varianta Popis Náklady na realizaci [tis. Kč]** Úspora energie [GJ/rok] Podíl úspory [%] Úspora nákladů na provoz [tis. Kč/rok]* Prostá návratnost opatření [rok] 1 Opatření 1,2,3,7 9751,0 895, , Opatření 1,2,3,4,5,6, ,8 1004, ,1 38 Tab. 2 Posouzení variant opatření Pozn.*: Pro potřebu energetického a ekonomického posouzení v rámci průkazu energetické náročnosti budovy byla uvažována cena dodávky zemního plynu na vytápění ve výši 275Kč/GJ bez DPH. Nebylo uvažováno s růstem cen energií. Pozn.**: U jednotlivých variant je různá cena za nový zdroj tepla zohledňující potřebný topný výkon po realizaci energeticky úsporných opatření. Dle provedeného posouzení je doporučeno realizovat variantu č. 1 tj. provedení výměny výplní otvorů, zateplení obvodových stěn tepelnou izolací tloušťky 140mm, změna zdroje tepla a celková rekonstrukce a regulace otopné soustavy. PŘÍLOHY Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov Ing. Pavel Šuster Podobné dokumenty
Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena Více (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)
Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci Více Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf
Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní Více Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav
Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky Více Obr. 3: Řez rodinným domem
Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Více Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové
Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,
Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Více SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU
Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti Více SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům
Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím Více Energetická studie varianty zateplení bytového domu
Zakázka číslo: 2015-1102-ES Energetická studie varianty zateplení bytového domu Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově Kozlovská Více SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila Více VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ Více SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 230/2015 Sb.) Penzion Hubert Vysoká nad Labem č. p. 202, 503 31 Vysoká nad Labem Evidenční číslo: Autorizace: Více Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení
Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny Více BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.
ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN Více Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou
EN 01-01-13 Vyškov, 14. 1. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Výstavba rodinného domu na parcele KN č.952/35, k. ú. Holubice RD č. 1 Investor MIRROR Development s. r.o. Wintrova 2853/30a 628 00 Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. Více Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Předmět průkazu: Objekt k bydlení Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice Zadavatel průkazu: "dot. DesignStudio", spol. s r.o. Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice IČ: 62501691 Zpracovatel průkazu: Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, HORNÍ HANYCHOV LIBEREC, PARC. Č. 186/3, K. Ú. HORNÍ HANYCHOV Účel: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. Adresa Více ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY
DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název Více BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace
BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: Více Průkaz energetické náročnosti budovy
EN 15-03-13 Vyškov, 23. 7. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Novostavba RD (RD R3), Drnovice, parc. č. 1738/11 Investor TRASKO, a. s. Na Nouzce 487/8 682 01 Vyškov zpracovatel TRASKO, a. s. Na Více Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu
Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Abstrakt Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá praktickým příkladem energetických úspor v panelovém domě. V dnešní době jsme svědkem stálého Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné Více Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 25 733 591. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Předmět průkazu: Nebytové a skladovací prostory Dolní náměstí 618, 39601 Humpolec Zadavatel průkazu: E.ON Česká republika, s. r. o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice IČ: 25 733 591 Zpracovatel Více Projektová dokumentace adaptace domu
Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273 Více Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD
ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka Více ANALÝZA STAVU OBJEKTU - PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM
ANALÝZA STAVU OBJEKTU - PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM Jméno: Příjmení: Adresa: Kontakt: Místo stavby: 1Typ objektu a region Počet osob v rodinném domě a region kde je Váš dům umístěn. 2) Typ střechy a její plocha Více Posudek budovy - MŠ Chrastava
Posudek budovy - MŠ Chrastava 1. Základní popis typ výstavby: mateřská škola železobetonový skelet MS 66; obvodový plášť CDK cihly, nebo plynosilikát rok výstavby: 1972 počet podlaží (obytná, technická, Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Novostavba rodinného domu Holzova 1156/30, 628 00 BrnoLíšeň Zhotovitel: s.r.o. Milady Horákové 1954/7 602 00 Brno Černá pole IČ: 293 64 85 Web: www.energodialog.cz Více Standard energetickyúsporné domy
1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild, Více 413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha Více KOUPELNA ,48 m2. LOŽNICE ,67 m2. CHODBA ,32 m OBYTNÝ PROSTOR ,62 m2 ZÁDVEŘÍ ,07 m2
4 345 755 2 3 * 14 x 214 = 3,000 m 3 1 020 2 300 1 2 030 1 360 1 590 * 4 980 2 1 11 880 5 260 1 950 1 360 1 950 5 260 2 1 3 4 301 800 14 x 214 = 3,000 m 2 3 379 * 11 880 1 2 2 190 880 2 190 3 520 3 320 Více ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj: Více ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy
Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě. Více POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU
Pasivní bytový dům Brno Autor práce: Jiří Cihlář student 5. ročníku telefon: 777 010 77 FAST VUT Brno e-mail: cihlarik @centrum.cz Situační plán k.ú. Brno-Útěchov číslo parcely: 65/3 POHLED NA SPOLEČNOU Více PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR
PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti: Více 3.1. Stav objektu po realizaci energeticky úsporných opatření 3.2. Energetické vstupy po realizaci energeticky úsporných opatření
OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Zadavatel odborného posudku 1.2. Provozovatele předmětu energetického auditu 1.3. Zpracovatel odborného posudku 1.4. Předmět odborného posudku 1.5 Podklady 2. POPIS PŮVODNÍHO Více Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:
Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory Více Standard nízkoenergetické domy
1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild, Více CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ
CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový Více Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Nová Valcha III.fáze Standardy provedení. Bytové domy 1/6. základy. podlaha 1.NP. podlaha 2.
Nová Valcha III.fáze Standardy Bytové domy Konstrukční řešení základy betonové monolitické pasy podlaha 1.NP železobetonová deska, Elastek 40, pěnový polystyren EPS 100 Stabil, bet. mazanina podlaha 2.NP Více pasivní dům v Hradci Králové
Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno Více PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ
SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ, Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října Více Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011
INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ Více Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky : 28. Více Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín
1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní Více Standard energetickyúsporné domy
1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild, Více 101 Průvodní a technická zpráva
PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský Více Průvodní a souhrnná technická zpráva
Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí Více SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY
SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150 Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje
TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Více Nový Svět č.p. 39, Harrachov
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Objekt Chata Koruna Nový Svět č.p. 39, Harrachov Objednatel: Adresa: Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2, Praha 7 170 04 Zhotovitel: Adresa: IČ: Spolupráce: Více Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.
1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora. Více 148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům Více Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje
1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území Více Novostavba BD v Rajhradě
PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební Více 30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky Více Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04
Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Více Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva
Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům "D" Hodnocení budovy Adresa budovy: 253 01 Chýně, č.parc. 153/4 stávající po realizaci Celková podlahová plocha A c : 2402.8 Více 172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha Více ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě Více Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084
Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 24. 7. 215 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 215/84 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování Více Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový Více Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7
Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7 67.6 74.1 101 111 135 148 203 222 217 270 296 338 370 651 53.5 160.5 Software pro stavební Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Datum Srpen 2014 Akce: MŠ Dobrovského 66, Brno zateplení objektu Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby Adresa: Dobrovského 1311/66, 612 00 Brno Královo Pole pozemek parc. Více Průkaz energetické náročnosti budovy
Strana 1/ 8 1. Protokol a) identifikační údaje budovy adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) účel budovy sportovní zařízení kód obce 571164 Chrudim kód katastrálního území 654299 Chrudim (okres Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář Více Průkaz energetické náročnosti budovy
Předmět průkazu: Rodinný dům K Úsilnému 2585/40, 37010 České Budějovice Zadavatel průkazu: Eva Krejčová Dříteň 110, 37351 Dříteň Zpracovatel průkazu: Ing. Martin Škopek, Ph.D. Dělnická 412, 373 81 Kamenný Více F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby
Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Více Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. FINE LINE DEVELOP, s.r.o. Praha - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, 130 00
Ergetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz ergetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy bo její části Větší změna dokončené budovy Pronájem budovy bo její části Budova užívaná Více D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO Více Průkaz energetické náročnosti budovy
DPU REVIT s.r.o. 28. října 375/9 110 00 Praha 1 Staré Město email: info@dumplnyuspor.cz Průkaz energetické náročnosti budovy 17.9.2015 Bytový dům, Luštěnická 723/13, 724/11, 197 00 Praha 9 - Kbely Zpracoval: Více Technická zpráva stavební část
Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel Více TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních
-2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede Více Termografická diagnostika pláště objektu
Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO Více Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Spojovací 940, 357 31 Horní Slavkov Účel budovy: Rodinný Více Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Předmět průkazu: Výrobní a skladovací prostory Průmyslová p.č. 686, 37001 České Budějovice Zadavatel průkazu: VISCOFAN CZ s.r.o. Průmyslová 377/2, 37001 České Budějovice IČ: 26 021 145 Zpracovatel průkazu: Více TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek
ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce: Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ul. 28.Října č.p. 852/254, Ostrava - Mariánské Hory Účel budovy: Kód Více TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE
TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu Více RODINNÝ DŮM HORNÍ LOUČKY
RODINNÝ DŮM HORNÍ LOUČKY stavebníci: Martin Nečas, Kateřina Koudelová Základy Založení na pasech. Zateplená pata domu. U obvodových zdí ale i příček, by první šár zdiva nebyla cihla, ale YTONG. Ten má Více 24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy: Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář