Source: http://docplayer.it/2016129-Auditorium-a-zanon-di-udine.html
Timestamp: 2016-10-21 15:13:06+00:00
Document Index: 10013604

Matched Legal Cases: ['art. 28', 'art. 38', 'art. 2', 'art. 12', 'art. 46', 'art. 12']

⭐AUDITORIUM A. ZANON DI UDINE
AUDITORIUM A. ZANON DI UDINE
Download "AUDITORIUM A. ZANON DI UDINE"
1 PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI UDINE AUDITORIUM A. ZANON DI UDINE PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO Martignacco, 27/10/1997 Dott.ing. FRANCESCO FLOREANI / via Liciniana n MARTIGNACCO (UD)2 Normativa di riferimento a - Legge n (art. 28 punto d ed art. 38 punto o) "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi" b - Circolare M.I. - DGPCSA n. 16 del integrata da successive circolari "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere" c - D.P.R. n. 547 del "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" d - Legge n. 469 (art. 2 lettera c ed art. 12 lettera i) "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento" e - Legge n. 966 "Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento" f - Circolare Ministero dell'interno del n /4101 (punti 1,2,3) "Servizi antincendi negli stabilimenti industriali, depositi e similari - Chiarimenti" g - D.M. Ministero Interno del "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere" h - D.L.vo n. 626 del "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori suo luogo di lavoro" i - Circolare Ministero dell'interno n del "D.Lvo n Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti" l - D.L.vo n. 242 del "Modifiche ed integrazioni al D.Lvo 626/942..." m - Ministero dell'interno - D.G.P.C.SS.AA. "Linee guida di prevenzione incendi... " n - D.M. Ministero Interno n. 149 del "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" o - D.L. n. 493 del "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro" 13 1. PREMESSA Il presente "Piano" viene redatto in attuazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 18.5 e 18.6 del D.M. Ministero Interno (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) inerenti all'obbligo di dotare l'attività di un "piano di sicurezza antincendio" e di un "registro della sicurezza antincendio". I suddetti adempimenti risultano soddisfatti sulla base delle misure organizzative previste nei diversi Capitoli nei quali si articola il "Piano" medesimo. Il presente piano è rivolto a tutti gli addetti ai lavori ed in particolare gli addetti alla Squadra Antincendio di primo intervento affinchè siano a perfetta conoscenza del comportamento da tenere nelle situazioni di emergenza, nonchè dei compiti affidati a ciascuno di loro e dei mezzi ed attrezzature di cui fare uso. Obbiettivi del piano e relative priorità 1 - sicuro e rapido allontanamento (esodo) delle persone esposte 2 - organizzazione del processo di gestione della situazione di emergenza 3 - lotta all'incendio (se si tratta di questo tipo di incidente) 4 - modalità di collaborazione con le squadre di soccorso esterne 5 - limitazione dei danni materiali FINALITA' DEL PIANO 1) catalogazione e identificazione di tutte le persone che, a qualsiasi titolo - accedono ai locali dell'attività, siano essi dipendenti, artisti, visitatori, ospiti, spettatori, dipendenti di ditte o società di servizi esterne; 2) fornire precise direttive per l'evacuazione in sicurezza dell'auditorium in caso di emergenza, al fine di tutelare sia la sicurezza del pubblico che quella del lavoratori, del personale di servizio e degli artisti; 3) fornire le direttive utili ad affrontare e gestire un'emergenza dovuta ad incendio all'interno dell'auditorium ed in particolare a favorire il contenimento ed il rapido controllo dell'incidente mediante un efficace coordinamento delle risorse - interne ed esterne - disponibili; 4) assicurare l'allertamento di tutti gli Enti ed Autorità interessate dal sinistro; 5) garantire e favorire l'intervento dei soccorritori in caso di emergenza; 6) fornire disposizioni ed indicazioni per la gestione di altre situazioni di potenziale pericolo verificatesi all'interno dell'auditorium, terremoto, terrorismo; 7) fornire disposizioni inerenti alla corretta gestione di tutte le componenti della sicurezza antincendio nel suo complesso e degli impianti antincendio in particolare, anche al di fuori delle situazioni di emergenza; 8) disporre, ove necessario, di un primo soccorso sanitario; 9) limitare, per quanto possibile, il blocco delle attività dell'auditorium in caso di emergenza; 24 10) individuare le procedure di ripristino delle attività al termine di una emergenza. 2 - DEFINIZIONI Ai fini del presente documento i termini sottoindicati devono intendersi nel significato riportato nelle rispettive definizioni: Piano: è il presente "Piano di emergenza ed evacuazione" Istruzioni: disposizioni di sicurezza da attuare nei casi di pericolo meno gravi Emergenza: ogni situazione tale da porre con immediatezza in serio pericolo l'incolumità di un elevato numero di persone o l'integrità della struttura dell'auditorium Incidente: evento accidentale non desiderato che ha comportato danno grave a persone o cose Luogo sicuro: locale chiuso o spazio scoperto nel quale le persone possono sostare in situazione di sicurezza in attesa di trasferirsi altrove o in attesa di eventuali soccorsi esterni o istruzioni Esodo: l'azione di uscita dai locali utilizzando i percorsi e le uscite all'uopo predisposti Via di esodo o via di fuga o percorso di esodo: é l'insieme dei locali di transito e delle uscite (segnalati) da utilizzare per l'abbandono dei locali in caso di emergenza Evacuazione: procedura di allontanamento di tutte le persone presenti nell auditorium Responsabile dell'evacuazione: persona incaricata della verifica della pratica corretta di attuazione di tutte le disposizioni di emergenza contenute nel presente "Piano" Responsabile di sala per l'evacuazione: persona individuata ed istruita al fine di coordinare l'evacuazione di tutti i presenti Responsabile delle operazioni di soccorso: è di Responsabile delle Squadra Antincendio fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale il cui operatore di qualifica più elevata presente sul posto assume il controllo di tutte le operazioni Responsabile della Squadra Antincendio: é il responsabile di turno del Servizio Antincendi Responsabile della sicurezza: é il Responsabile del Servizio Sicurezza e Prevenzione Servizio Antincendio: servizio incaricato della gestione della sicurezza antincendi, sia in condizioni ordinarie che nelle situazioni di emergenza Squadra antincendio: unità di primo intervento antincendio costituita da personale appositamente formato all'utilizzo degli impianti antincendio ed alle procedure di spegnimento degli incendi Dipendenti: sono tutte le persone presenti all'interno dell'auditorium che hanno col medesimo un rapporto di lavoro dipendente regolamentato dalle norme vigenti in materia, o dipendono da ditte che organizzano o gestiscono riunioni o spettacoli 35 Operatori esterni: dipendenti di ditte esterne al teatro che si trovano presenti nei locali del medesimo in virtù e per ragioni di rapporti commerciali ufficiali intrattenuti dall'amministrazione Provinciale di Udine con l'esterno 3 - PERSONALE INCARICATO DELL'ATTUAZIONE DEL "PIANO DI EVACUAZIONE DI EMERGENZA" Dell'attuazione del "Piano" risultano incaricate, ognuna sulla base di quanto dettagliatamente specificato nei successivi paragrafi del Piano stesso, le seguenti figure professionali per quanto di loro specifica competenza: - Responsabile dell'attività in atto - Responsabile del Servizio Antincendio - Responsabile del servizio di custodia/portineria - Responsabile del servizio informazioni/maschere/cassa - Responsabile della gestione dei servizi di scena - Responsabile del servizio di sorveglianza - Responsabile del servizio di pulizie - Responsabile della gestione dei servizi di ristoro - Direttore di scena nonchè tutti gli addetti presenti nel teatro che collaborano con le indicate figure professionali. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI EMERGENZE NELL'AMBIENTE DELL'AUDITORIUM Ai fini del presente "Piano di emergenza" non vengono presi in considerazione i rischi di tipo infortunistico legati al comportamento delle singole persone, bensì unicamente quelli di natura tale da poter costituire una emergenza, cioè una situazione tale da mettere in serio pericolo l'incolumità delle persone, con particolare riferimento ai rischi di: - incendio - presenza di gas o vapori infiammabili nei locali dell'attività - esplosioni dovute a qualsiasi causa e crolli di strutture o parti di esse (terremoto) - attentato terroristico o atto doloso di altra natura Il "Piano" è pertanto focalizzato a tali tipologie di emergenze, mentre tratta in maniera più marginale situazioni di minore gravità, prevedendo per queste ultime, l'attuazione di specifiche disposizioni di sicurezza che sono nel seguito individuate come istruzioni. 46 Nel solo caso della segnalata presenza di ordigno esplosivo nell'auditorium le istruzioni prevedono l'effettuazione dell'evacuazione del medesimo, a scopo precauzionale. 5 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDI La sicurezza all'incendio nella gestione del teatro si esplica mediante un sistema organizzato basato sui seguenti elementi: a - conoscenza e coscienza del rischio incendio da parte di tutti gli addetti b - sorveglianza periodica sullo stato dei locali e degli impianti c - vigilanza sul rispetto delle norme e delle disposizioni interne di prevenzione incendi d - individuazione di un Responsabile antincendi in turno e - preparazione e pronta disponibilità della Squadra Antincendio f - disponibilità del Piano di emergenza conosciuto da tutti i lavoratori g - manutenzione e controllo programmati di impianti, attrezzature e mezzi antincendio e registrazione dei controlli, delle anomalie e degli interventi correttivi su apposito registro ("Registro della sicurezza antincendio) h - rilevamento (e registrazione) delle presenze di persone nei locali del teatro, diverse dagli spettatori i - sviluppo di un programma di addestramento antincendio (anch'esso oggetto di registrazione sul "Registro della sicurezza antincendio") 6 - ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO Il Servizio Antincendio è esplicato, anche ai sensi del D.Lgs. 626/94 da uno staff di addetti, dei quali alcuni sono prevalentemente dediti a compiti di controllo, vigilanza e manutenzione e di pronta disponibilità ed impiego in caso di necessità. I componenti del Servizio in turno costituiscono la squadra di pronto intervento antincendio (Squadra Antincendio); ad essi è richiesta, una specifica e comprovata esperienza e formazione nel settore; i medesimi sono inoltre destinatari di periodica attività di informazione ed addestramento nell'ambito dell'auditorium, avente per oggetto le problematiche specifiche del medesimo. L'organico del Servizio Antincendio si compone di 3 addetti che durante le ore di apertura dell'auditorium risulteranno così presenti: - durante gli spettacoli n. 1 responsabile del servizio, n. 2 collaboratori del responsabile del servizio; - durante gli allestimenti e le prove n. 1 responsabile del servizio e n. 1 responsabile delle compagnie esterne per i montaggi di scena; - durante gli altri periodi di apertura dell'auditorium, diversi da quelli sopraindicati da n. 1 addetto con servizio di custodia/portineria/antincendio. 57 Nell'ambito del Servizio Antincendio sono individuate le seguenti professionalità: a) Responsabile del Coordinamento Generale con le seguenti mansioni: - responsabilità dell'attuazione dei programmi di addestramento del personale addetto al servizio - supervisione sul rispetto delle disposizioni di sicurezza contenute nel presente documento durante il normale esercizio dell'auditorium - rapporti relativi alle problematiche del servizio con i Vigili del Fuoco e con gli altri Enti esterni - responsabilità sull'attuazione dei programmi di manutenzione programmata - responsabilità sulla funzionalità del servizio b) Responsabile della Squadra Antincendio con le seguenti mansioni: - mantenimento in efficienza dei sistemi di vie di uscita che devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio; - controllo prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione della funzionalità del sistema di vie di uscita, del corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonchè degli impianti e delle attrezzature di sicurezza; - controllo dell'efficienza dei presidi antincendio; - controllo dell'efficienza degli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti; - controllo dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento; - verifica del rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui è prescritto; - controllo che nei depositi i materiali presenti siano disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilità; - responsabilità dell'attuazione del piano di emergenza interno in caso di allarme o di incendio; - responsabilità sulle operazioni di soccorso fino all'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ed al passaggio di consegne ai medesimi; - coordinamento con i Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale VVF che intervengono in caso di incendio; c) Addetti alla Squadra Antincendio con le seguenti mansioni: - vigilanza sul rispetto delle disposizioni interne in materia di sicurezza antincendi - controllo efficienza dei mezzi, impianti ed attrezzature antincendi e di sicurezza dell'auditorium - collaborazione nell'ambito della Squadra all'attuazione delle disposizioni per l'evacuazione e per la lotta all'incendio - effettuazione delle esercitazioni periodiche ed attuazione dei programmi di addestramento predisposti all'uopo 7 - SERVIZIO SANITARIO E DI PRIMO SOCCORSO La chiamata in caso di necessità per emergenze di tipo sanitario inerenti singole persone potrà essere effettuata direttamente anche dal personale in servizio nell'auditorium. In caso di emergenza con pericolo per le persone è compito del Responsabile di turno della sicurezza avvertire immediatamente ed allertare le strutture esterne di primo soccorso sanitario, utilizzando i numeri telefonici specificamente predisposti e disponibili nelle Tabelle facenti parte del presente "Piano". 68 Tutti i componenti della Squadra Antincendio devono portare, in caso di necessità, il primo aiuto ad eventuali feriti, anche gravi che dovessero essere individuati durante le operazioni immediatamente conseguenti alla dichiarazione dell'emergenza. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI E PER L'EMERGENZA La sicurezza dell'attività si realizza a partire dalla corretta ordinaria gestione dell'attività. Per la realizzazione di questo obiettivo risultano fondamentali le disposizioni di esercizio correnti, le principali delle quali sono riportate nei paragrafi seguenti. 9 - DIVIETI Nelle zone del palcoscenico, nei camerini, nel camerone, nella Sala, è vietato fumare, accendere fiamme libere o fuochi di qualsiasi genere o natura. E' vietato introdurre in tali zone quanto possa essere causa di fiamme o scintille. Risultano inoltre vigenti i divieti seguenti: - DIVIETO DI ACCESSO AL QUADRO ELETTRICO consentito solo al personale autorizzato incaricato della manutenzione e gestione degli impianti elettrici. - DIVIETO DI USO DELL'ACQUA PER LO SPEGNIMENTO DI INCENDI NEI QUADRI ELETTRICI e, in genere, in presenza di impianti elettrici in tensione. - DIVIETO DI DEPOSITARE OGGETTI DI QUALUNQUE NATURA NEL LOCALE QUADRO ELETTRICO GENERALE E CENTRALI DI VENTILAZIONE - DIVIETO DI DEPOSITO INFIAMMABILI (materie infiammabili ed esplosive di qualsiasi specie e natura) - DIVIETO DI INTRODUZIONE NELL'AUDITORIUM DI BOMBOLE DI GAS INFIAMMABILI (anche soltanto per effettuare lavori o altro) L'eventuale effettuazione di lavori con uso di fiamma o troncatrici nei locali dell'auditorium potrà essere autorizzato in forma scritta dal "Responsabile del Servizio antincendio", con disposizione che sulla stessa siano riportati esattamente gli estremi del permesso e le relative prescrizioni di sicurezza. In caso di esecuzione di lavori di particolare delicatezza ai fini del rischio di incendio, il suddetto Responsabile prescriverà la costante presenza sul luogo del lavoro di almeno un addetto al Servizio Antincendio (componente della Squadra Antincendio) provvisto di idonei mezzi di estinzione portatili pronti all'uso. In ogni caso nelle vicinanze di aree ove si intenda operare con fiamme libere (cannelli di saldatura, taglio, ecc.) o apparecchiature analoghe dovrà provvedersi al preventivo sgombero di tutti i materiali combustibili in un raggio di sicurezza di ampiezza idonea, a giudizio e sotto la responsabilità del Responsabile anzidetto PIANIFICAZIONE DELL'EVACUAZIONE DI EMERGENZA 79 Nelle situazioni di grave pericolo per la struttura e per le persone in essa presenti può risultare necessario procedere all'evacuazione precauzionale di tutto il complesso. La procedura di evacuazione viene attuata allo scopo di prevenire situazioni di potenziale pericolo che potrebbero essere causate da eventi indesiderati Il presente Capitolo tratta le azioni da porre in atto per assicurare il sicuro e corretto svolgimento delle suddette operazioni. Le indicazioni del piano di evacuazione di emergenza sono finalizzate all'ottenimento di sequenze di evacuazione caratterizzate da situazioni di pericolo estremamente limitato per le persone che si muovono all'interno della struttura MODALITA' DI SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI ANOMALE Ogni segnalazione di incendio o di grave emergenza deve essere inoltrata in sala regia ove si trovano, fra le altre, le centraline di controllo di tutti gli impianti antincendio e di comunicazione e segnalazione. Tale locale è altresì munito di microfono collegato all'impianto di diffusione sonora interno dell'auditorium, dal quale è possibile l'emissione di messaggi sonori e disposizioni in tutti i locali dell'auditorium. Ai fini della gestione successiva delle operazioni da parte della Sala Regia possono configurarsi, a seconda della gravità dell'evento incidentale, temuto o già accaduto, due diversi livelli di attenzione come di seguito definiti: A - Stato di allarme "situazione di fatto passibile di innescare pericoli per strutture o impianti che se non tempestivamente ed adeguatamente individuata e contrastata può portare ad un sinistro con gravi conseguenze per le persone e/o le cose" B - Stato di emergenza "situazione di incidente grave o di immediato pericolo di incidente con gravi conseguenze per le persone e/o le cose e con possibile coinvolgimento anche di aree poste al di fuori del fabbricato che ospita l'auditorium" La determinazione del livello da assegnare ad una situazione di attenzione viene effettuata dal Responsabile di turno alla Sala Regia o in caso di sua eventuale assenza dall'addetto al Servizio Antincendi. In caso di effettivo stato di allarme (A) la Sala Controllo emanerà il seguente messaggio: ATTENZIONE SI COMUNICA A TUTTI I PRESENTI CHE SI E' DETERMINATA UNA SITUAZIONE DI ALLARME CHE POTREBBE RENDERE OPPORTUNO EVACUARE L'AUDITORIUM. AL MOMENTO NON ESISTE PERICOLO ALCUNO PERTANTO SI PREGA DI MANTENERE LA MASSIMA CALMA. SEGUIRA' QUANTO PRIMA UN MESSAGGIO DI AGGIORNAMENTO. In caso di stato di emergenza (B) la Sala Regia emanerà il seguente messaggio: 810 ATTENZIONE SI COMUNICA A TUTTI I PRESENTI CHE SI RENDE NECESSARIA, A SCOPO PRECAUZIONALE, L'EVACUAZIONE DELL'AUDITORIUM. SI INVITANO TUTTI GLI ADDETTI AD ATTIVARSI PER FACILITARE LE OPERAZIONI E LE PERSONE PRESENTI A SEGUIRE CON LA MASSIMA CALMA LE VIE DI ESODO SEGNALATE. N.B. Sia per le situazioni di emergenza che per quelle di allarme è obbligatoria la chiamata immediata ai Vigili del Fuoco "115" da parte del Responsabile SITUAZIONI RICHIEDENTI L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA Le situazioni che richiedono l'adozione di provvedimenti di emergenza e le modalità di attuazione di essi sono: Segnalazione di situazione potenzialmente pericolosa (es.allagamento, presenza ordigno, fuga gas, ecc...) Segnalazione incendio da n.1 rivelatore o n.1 pulsante allarme o n.1 telefonata Segnalazione incendio da più rivelatori o pulsanti o telefonate Segnalazione di incendio grave accertato da chi fa la segnalazione e confermato dagli impianti di rivelazione o comunicato dalla squadra antincendio allertata per precedenti segnalazioni Scoppio o esplosione o crollo, seguito o meno da incendio, terremoto Comunicazione immediata al responsabile della Squadra Antincendio e verifica sul posto; se ritenuto utile diramazione messaggio di allarme per evacuazione (a mezzo impianto diffusione sonora). Verifica immediata della situazione nel locale interessato dalla segnalazione, anche a mezzo citofono. Invio immediato sul posto della Squadra Antincendio; contemporanea chiamata al "115" per richiesta intervento VVF. Immediata chiamata al "115" da parte Sala Regia per richiesta intervento VVF; diffusione del messaggio di evacuazione; chiamata ed informazione ad Enti ed Autorità come previsto dal "Piano"; mantenimento condizione di continuo contatto telefonico con Centrale Operativa 115 dei Vigili del Fuoco (Comando Provinciale VVF). Come per punto precedente STATO DI ALLARME STATO DI ALLARME STATO DI ALLARME STATO DI EMERGENZA STATO DI EMERGENZA L'addetto di servizio componente della squadra antincendio, in assenza del responsabile della squadra antincendio e dei Vigili del Fuoco, diventa il responsabile e coordinatore delle operazioni di emergenza SITUAZIONI NELLE QUALI E' PREVISTA 911 L'APPLICAZIONE DELLE ISTRUZIONI Per le seguenti categorie di situazioni di rischio o temuto danno si redigono speciali procedure di comportamento (istruzioni): A - principi di incendio di cui sono conosciuti con certezza la limitatissima estensione, la localizzazione e l'origine B - guasti gravi ad apparecchiature elettriche comportanti l'indisponibilità degli impianti C - allagamento grave di locali seminterrati o interrati D - segnalata presenza di ordigno esplosivo E - presenza all'interno dell'auditorium di persona che mette in essere comportamenti tali da far presupporre che la stessa si trovi in stato di grave alterazione delle proprie facoltà intellettive. Le istruzioni nelle diverse situazioni sopraindicate sono le seguenti: A) PRINCIPI DI INCENDIO - il Responsabile di turno della Squadra Antincendi invia immediatamente sul posto la Squadra Antincendio e si mantiene in collegamento con quest'ultima richiede l'intervento dei Vigili del Fuoco telefonando al "115" e, preparandosi a riceverli per accompagnarli sul posto preallerta tutti i Responsabili (per un eventuale successivo ordine di evacuazione) attua ogni altro provvedimento tecnico ritenuto utile nello specifico caso da disposizioni affinchè venga sospeso temporaneamente l'ingresso all'auditorium durante lo spettacolo informa del fatto anche il Responsabile della Sala ad allarme rientrato lo comunica a tutti gli Enti, i Servizi e il personale preallertati B) GUASTI ELETTRICI GRAVI - il Responsabile di turno invia immediatamente sul posto ove si presume essersi verificato il guasto un addetto della Squadra Antincendio provvede ad emanare a mezzo impianto di diffusione sonora il seguente comunicato: "si informano tutti gli operatori che a causa di un guasto agli impianti elettrici al momento sono garantite unicamente le funzioni di sicurezza svolte dai medesimi; non vi è alcuna situazione di pericolo e sono in corso le verifiche tecniche del caso" qualora dagli accertamenti tecnici svolti risulti impossibile riprendere la normale attività lo comunica, alla Portineria, al Responsabile di Sala ed ai Dirigenti eventualmente presenti nell'auditorium per le decisioni conseguenti se richiesto dai Responsabili emana a mezzo impianto di diffusione sonora messaggi utili a facilitare l'ordinato esodo (non "di emergenza") dall auditorium. 1012 C) ALLAGAMENTI come caso B) con chiamata anche dei VVF (telefono "115") D) SEGNALATA PRESENZA ORDIGNI - il Responsabile di turno informa immediatamente nell'ordine la Questura di Udine (telefono "113"), il Comando Polizia Municipale (telefono ), il Comando Provinciale VVF (telefono "115") dispone l'immediata evacuazione mediante diramazione a mezzo impianto interno di diffusione sonora del seguente messaggio: "ATTENZIONE: il servizio di sicurezza dell'auditorium informa che a causa della necessità di procedere a controlli di sicurezza si rende necessario procedere allo sgombero del fabbricato; tutti gli occupanti sono pertanto pregati di dar corso all'esodo dall'edificio; si precisa che al momento non vi sono situazioni di pericolo accertato e pertanto si prega di seguire le procedure ordinatamente e con la massima calma" E) PRESENZA ALIENATI - il Responsabile di turno informa immediatamente telefonicamente ("113" o "112") le Forze dell'ordine 14 - COMPITI E PROCEDURE DELLA SQUADRA ANTINCENDIO I nominativi della Squadra antincendio con i compiti a ciascuno affidati in caso di emergenza sono esposti in sala regia. La Squadra anzidetta deve eseguire due volte all'anno un'esercitazione pratica inerente la simulazione delle procedure di emergenza e l'uso delle attrezzature antincendio. Il Responsabile del Servizio Antincendio è tenuto a redigere verbale sulle prove eseguite, da custodire in apposito registro. In caso di incendio il personale addetto alla Squadra Antincendio, allertato si raduna presso la sala regia e, munito delle attrezzature necessarie, si reca sul luogo del sinistro ove ha i seguenti compiti: - PRIMARI: effettuare salvataggio di eventuali persone in pericolo effettuare sgombero persone da locali in pericolo togliere l'alimentazione elettrica - SECONDARI: - predisporre gli estintori portatili - predisporre le manichette degli idranti antincendio con relative lance - azionare manualmente, se del caso, gli impianti fissi a pioggia e quelli di evacuazione fumi - effettuare azione antincendio (se possibile) - fornire ai VVF intervenuti informazioni e supporti 1113 Il Responsabile di turno del Servizio Antincendio dirige e coordina le operazioni di salvataggio e spegnimento, indicando le azioni da intraprendere, fino all'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale. Il Responsabile della Squadra Antincendio, con la collaborazione del restante personale assegnato all'unità di pronto intervento interno, effettua tutte le azioni necessarie alla sospensione delle attività eventualmente minacciate all'interno dell'auditorium ed alla messa in sicurezza di tutti gli impianti. Fornisce inoltre alla Sala Regia le informazioni e le disposizioni da emanare a mezzo altoparlante (esigenze di evacuazione parziale o totale dell auditorium). Si accerta che tutte le persone abbiano lasciato l'area pericolosa, che non vi siano feriti o, in caso ve ne fossero, effettua le operazioni necessarie al loro salvataggio ed allontanamento dalla zona pericolosa. In presenza di un principio di incendio o di un incendio di limitata estensione opera l'intervento antincendio con i mezzi portatili e fissi in dotazione all auditorium, secondo le tecniche apprese in sede di formazione e di addestramento periodico. In presenza di incendio grave opera con impianti fissi antincendio con l'obiettivo del contenimento del medesimo, della limitazione dei danni e dell'eliminazione di situazioni critiche, in attesa dei Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale fin dal momento del loro arrivo sul posto assumono il comando e la responsabilità dell'intervento. Tutto il personale dell'auditorium dovrà uniformarsi alle loro direttive e collaborare, se richiesto, all'attuazione di tali direttive. Dovrà altresì fornire tutte le informazioni richieste inerenti i locali e gli impianti presenti nel fabbricato nonchè ogni altra indicazione ritenuta utile al buon esito dell'intervento di soccorso PROCEDURE E SEQUENZE DI EVACUAZIONE Non appena udito l'avviso di evacuazione dell'auditorium, emanato a mezzo impianto di diffusione sonora tutti gli addetti in servizio dovranno fornire, alle persone a qualsiasi titolo presenti nella struttura, le informazioni necessarie per consentire ad esse un rapido abbandono dell'edificio e provvedere, con la massima sollecitudine, alla messa in sicurezza degli impianti e dei locali ad essi affidati (secondo le istruzioni ricevute in sede di addestramento). Gli addetti, cui non sono demandate le funzioni di responsabili dell'evacuazione, raggiungeranno successivamente le uscite di sicurezza portandosi in luogo sicuro. Viceversa i responsabili dell'evacuazione provvederanno ad ispezionare tutti i locali (compresi i servizi igienici) a loro assegnati, allo scopo di accertarsi che non vi siano persone che, per qualsiasi motivo, si siano ivi trattenute. In tal caso dette persone saranno accompagnate verso l'uscita utilizzando esclusivamente le scale di sicurezza, seguendo i percorsi di esodo assegnati dal Piano. Giunti all'esterno dell'auditorium in luogo sicuro, curando nel contempo di non creare intralcio ad eventuali operazioni di soccorso in atto dall'esterno, provvederanno a comunicare l'esito dell'evacuazione al responsabile della sicurezza. 1214 16 - INFORMAZIONI INERENTI ALL'OPERATIVITA' ANTINCENDIO IMPIANTI ELETTRICI - Quadro generale e quadri di zona principali di controllo dell'impianto f.m. e luce al piano terra nel locale portineria per il palcoscenico e i servizi di scena e nel Foyer corridoio lato Ovest per la sala e il Foyer stesso. - Posizione pulsanti di sgancio generale energia elettrica: 1- all esterno vicino all avanquadro utente (a fianco consegna ENEL) 2- nel locale biglietteria vicino al quadro elettrico generale 3- nella zona bar al piano interrato, vicino al quadro elettrico 4- nella zona camerini al piano interrato, vicino al quadro elettrico 5- in cabina di proiezione, vicino al quadro elettrico 6- in sala regia, vicino al quadro elettrico 7- vicino alla posta d uscita di sicurezza posta sul lato sinistro della sala, verso piazzale Cavedalis, a lato del palcoscenico IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO - Impianto sprinkler a diluvio sul palcoscenico con valvola manuale a secco posta sul palcoscenico lato sinistro, vista dalla sala. - Idranti a colonna esterni, idranti interni UNI 45 a muro in posizione rilevabile dalle accluse planimetrie e manovrabili da punti operativi opportunamente ubicati. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE - Centrale termica di sola ventilazione ubicata al piano interrato accessibile direttamente da scala esterna posta nel cortile dall auditorium a cielo scoperto lungo la parete nel quale è situato il comando di arresto IMPIANTO ELEVATORI HANDICAP Nell'auditorium è installato un impianto. CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI Ubicata nella biglietteria con ripetizione in sala proiezione. DISPOSITIVI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA - impianti di chiamata generale comandabile manualmente dalla Sala regia - estintori a polvere dislocati secondo le indicazioni riportate nelle planimetrie allegate - evacuatori di fumo e di calore della scena comandati automaticamente da bulbo termico o manualmente dal lato ovest del palcoscenico o duplicato nel filtro adiacente - pulsanti allarme incendio - rivelazione fumi - pulsanti sganciatori dell alimentazione elettrica - teleallarme alla Provincia ed ai responsabili reperibili 24/ DISPOSIZIONI TECNICHE ANTINCENDI E DI SICUREZZA 13 Vedere altro
LA SICURAPIDA s.r.l. Servizio Prevenzione e Protezione CENTRO RICERCHE DI BARI VIA FONTANA BIANCA n. 1- BARI Piano di Emergenza ed Evacuazione rev. 3 Data di aggiornamento: 13.10.2010 RSPP Ing. Bruno Garramone Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO
LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI, CONTROLLI E PROCEDURE GIUGNO 2004 A cura del settore Qualità, Ambiente e Sicurezza sul lavoro Dott. Maurizio Santonocito 2 Indice Premessa Pag. 5 Parte Dettagli Piano di Emergenza e di Pronto Soccorso
Piano di Emergenza e di Pronto Soccorso Sede di Via Fontanelle 100 Data 16/04/2015 rev. 01 Emesso a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione Approvato dal Datore di Lavoro INDICE 1 PREMESSA... 3 2 Dettagli PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 GALATONE Via Tunisi, 31 73044 GALATONE (LE) SEDE SCUOLA PRIMARIA VIA TUNISI PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE A.S. 2014-2015 PREMESSA In tutti gli edifici con alta concentrazione Dettagli PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO E D EMERGENZA
1 AUDITORIUM Viale del Convento 11017 MORGEX (AO) PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO E D EMERGENZA 17 giugno 2009 2 INDICE Pag. PREMESSA 4 SCOPO DEL PIANO 5 ATTIVITA - EDIFICIO REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI Dettagli Il Rappresentante dei Lavoratori (Prof. Giuseppe Costa)
PIANO DI EVACUAZIONE D.M. 26 agosto 1992 Il Dirigente Scolastico (Dott. Anna Maria Vatteroni) Il R.S.P.P. (Arch. Massimiliano Boschi) Il Rappresentante dei Lavoratori (Prof. Giuseppe Costa) Indice PIANO Dettagli Istituto Statale Superiore Eugenio Montale
Pagina 1 di 39 Istituto Statale Superiore Eugenio Montale Sede Via Puccini Via Puccini 8 - Pontedera - Pisa PIANO DI EMERGENZA in applicazione del D.L.vo 81/2008 del D.M. 10 Marzo 1998 D.M. 26 Agosto 1992 Dettagli ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPOMAGGIORE TERNI Via delle Terre Arnolfe, 10-05100 Terni Tel. 0744/241265 fax 0744/304328 Codice fiscale n.
Istituto Comprensivo Statale 1 Schio Don A. Battistella Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1 GradoVia Vercelli, 1-36015 SCHIO (VI) - Cod.F.83002430243E-Mail: info@icsbattistella.it Intranet Dettagli D.D. STATALE VI CIRCOLO DI RIMINI Scuola dell Infanzia LA CAPRIOLA
Redatto ai sensi dell Art. 46 D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998 e successive modifiche ed integrazioni D.D. STATALE VI CIRCOLO DI RIMINI Scuola dell Infanzia LA CAPRIOLA Sede Legale: Via G.B. Casti, 13 47923 Dettagli I.C. KING -MILA. VBia GERMONIO 12. PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE ai sensi del D.M. 26/08/92, dell art. 46 del D. Lgs. 81/08 e del D.M.
I.C. KING -MILA VBia GERMONIO 12 SCUOLA INFANZIA "M.L.KING" Via THURES 11 Pag 2 di 26 CARATTERISTICHE DEL PLESSO (Descrizione generale) TIPOLOGIA Nido d infanzia Scuola d infanzia Scuola Primaria Scuola Dettagli GESTIONE IMMOBILIARE FONDAZIONE ENASARCO
GESTIONE IMMOBILIARE FONDAZIONE ENASARCO PALAZZO PERSEO CENTRO DIREZIONALE COLLEONI Piano di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 DICEMBRE 2002 Arcotecnica Real Estate Srl - Divisione Dettagli Piano di emergenza (Art. 46 e 226, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.M. 10/03/1998 e s.m.i.) PIANO DI EMERGENZA
Scuola Secondaria di I grado Quirino Maiorana Sede Centrale Via Cesare Beccaria, 87 95123 Catania Piano di emergenza PIANO DI EMERGENZA (Art. 46 e 226, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.M. 10/03/1998 e s.m.i.) Dettagli Liceo classico Alessandro Manzoni
Via Sapeto, 7 20123 Milano Tel. +39-02.89.40.94.67 PROGETTAZIONE INDUSTRIALE Fax: +39-02.89.42.62.46 info@alfavi.it www.alfavi.it Liceo classico Alessandro Manzoni Via Orazio 3 20123 Milano PIANO DI EMERGENZA Dettagli Opuscolo informativo sul D.Lgs. n 81/08 e D.Lgs. n 106/09 La sicurezza nei luoghi di lavoro
Istituto Professionale Industria e Artigianato Giugliano in Campania Napoli tel. 0818945777 fax 0813302641 www.ipiamarconi-na.it email - nari020001@pec.istruzione.it Opuscolo informativo sul D.Lgs. n 81/08 Dettagli LICEO G. GALILEI - LEGNANO PIANO DI EMERGENZA
LICEO G. GALILEI - LEGNANO PIANO DI EMERGENZA IL DATORE DI LAVORO Agg. generale 30 novembre 2014 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SCUOLA 1.1 Denominazione della scuola LICEO G. GALILEI - SEDE 1.2. Livello e tipo Dettagli 2. La stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
Prevenzione antincendio: misure, accorgimenti, controlli e verifiche a cura del MIUR (revisione di Tonino Proietti) La sicurezza antincendio è orientata alla salvaguardia dell incolumità delle persone Dettagli PIANO DI EMERGENZA. Sede di: Via SCROSATI 4
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca I.C.S. CARDARELLI - MASSAUA Via Scrosati, 4-20146 Milano Centralino 02.884.41534 - Fax 02.884.44514 - Didattica 02.884.44511 Amministrazione 02.884.41541- Dettagli F 1 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
F 1 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE Per gestire correttamente una situazione d emergenza che può capitare in qualsiasi momento in Cantiere, i lavoratori devono essere informati sul comportamento da Dettagli Dipartimento di Elettronica e Informazione
Sommario 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 2. RIFERIMENTI... 3 3. DEFINIZIONI... 5 4. COMPITI E RESPONSABILITÀ... 5 5. DESCRIZIONE DELL IMMOBILE... 5 6. ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA... 6 6.1 Dettagli Istituto comprensivo G. De Petra Via S. Nicola, n. 34 66034 Casoli (CH) Tel 0872-981187 Fax 0872-993450 a.s. 2012-2013
PIANO DI EMERGENZA Istituto comprensivo G. De Petra Via S. Nicola, n. 34 66034 Casoli (CH) Tel 0872-981187 Fax 0872-993450 a.s. 2012-2013 Il Datore di lavoro Il Responsabile del S.P.P. Il Rappresentante Dettagli e-mail pzic851004@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE STATALI: DELL INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 85040 RIVELLO (PZ) Cod. Fisc. 83000530762 Cod. Mecc. PZIC851004 Tel.e fax: 0973/46030 e-mail pzic851004@istruzione.it Dettagli Ing. Mauro Malizia - Criteri generali di sicurezza antincendio - testo coordinato - Comando Provinciale VVF di Ascoli Piceno
D.M. 10 marzo 1998 (1) Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998) Il Ministro dell'interno e il Ministro Dettagli Anno scolastico 2014 /2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Infanzia-Scuola Primaria- Scuola Secondaria Statale Padre Giuseppe Puglisi VIA G.FORTUNATO, 10 87021 BELVEDERE M. MO (CS) Tel. e Fax 0985/82923 - E mail: csic8as00c@istruzione.it Dettagli APPROFONDIMENTI SUL PIANO DI EMERGENZA
APPROFONDIMENTI SUL PIANO DI EMERGENZA La buona riuscita di un Piano di Emergenza è una questione di "cultura". Il Piano di Emergenza fornisce le Indicazioni ma è la popolazione aziendale che decide le Dettagli ANNO SCOLASTICO 2013-2014
1 ANNO SCOLASTICO 2013-2014 Il presente piano di evacuazione (art. 12 D.M. 26/08/1992) è stato elaborato in collaborazione con: Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione geom. Paolo Amorfini Dettagli Fiere di Parma S.p.A. Baganzola. Piano di Emergenza QUARTIERE. secondo quanto definito dal D.M. 10 marzo 1998. Redatto in collaborazione con
Fiere di Parma S.p.A. Baganzola Piano di Emergenza QUARTIERE secondo quanto definito dal D.M. 10 marzo 1998 Redatto in collaborazione con Settembre 2012 REV. 05 Chrono n. J05561/12/AB/ab INDICE 1. PREMESSA... Dettagli Sistemi di protezione
Sistemi di protezione Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti al verificarsi di un incendio, agendo quindi come Dettagli TESTO IL MINISTRO DELL INTERNO
Decreto Ministeriale del 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. PREVENZIONE INCENDI - Norme generali - Prevenzione e Protezione SOMMARIO Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back