Source: http://www.coitiab.es/reglamentos/medio_ambient/reglamentos/rd_143208.htm
Timestamp: 2013-05-20 16:13:52
Document Index: 323562348

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 55', 'artículo\n45', 'artículo 52', 'Artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 2', 'artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 3', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 149']

REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución
en líneas eléctricas de alta tensión. Ministerio de la Presidencia (BOE n. 222 de 13/9/2008)
Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Definiciones. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Artículo 4. Zonas de protección. Artículo 5. Prescripciones técnicas para las líneas eléctricas. Artículo 6. Medidas de prevención contra la electrocución. Artículo 7. Medidas de prevención contra la colisión. Artículo 8. Contenido de los proyectos. Artículo 9. Mantenimiento de las líneas eléctricas. Artículo 10. Régimen sancionador. DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Plan de inversiones a la adaptación
de líneas eléctricas. DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Adaptación de líneas
eléctricas aéreas de alta tensión. DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa. DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Títulos competenciales. DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor. ANEXO. La creciente demanda de energía eléctrica exige el incremento
del número de líneas y tendidos eléctricos instalados
en el medio natural que, por falta de una normativa específica, carecen
de los necesarios elementos o de las adecuadas medidas protectoras que aseguren
su inocuidad para las aves, con el subsiguiente riesgo de electrocución
o de colisión de éstas en dichas infraestructuras, sobre todo
para algunas especies incluidas en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas, regulado en el artículo 55 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En este contexto, las investigaciones actuales sobre las causas de mortandad
no natural más frecuentes en la avifauna, han puesto de manifiesto que
entre las principales se encuentran la electrocución y la colisión
en las estructuras de conducción eléctrica, hasta el punto de
suponer actualmente el principal problema de conservación para especies
tan emblemáticas como el águila imperial ibérica, el águila-azor
perdicera u otras grandes rapaces. La electrocución afecta también
a muchas especies más comunes, como águilas reales, culebreras,
aguilillas calzadas, milanos negros, azores, ratoneros, cigüeñas
y búhos reales, por citar algunas de las especies más afectadas.
Se calcula que al menos varias decenas de miles de aves mueren cada año
en España debido los tendidos eléctricos, acarreando al mismo
tiempo estas anomalías cortes e irregularidades en la distribución
eléctrica. Todo ello aconseja adoptar cuantas medidas electro-técnicas
sean posibles para evitar o al menos reducir la citada mortalidad. Se cumple así, el mandato constitucional contenido en el artículo
45 de nuestra Carta Magna, y también se estará cumpliendo el
compromiso adquirido por España con la adhesión al Convenio relativo
a la Conservación de la Vida silvestre y del Medio Natural en Europa,
hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979, y ratificado el 13 de mayo de 1986,
que reconoce la necesidad de adoptar medidas para llevar a cabo políticas
nacionales de conservación de la flora y fauna silvestres y de los hábitats
naturales, cuyas medidas deben ser apropiadas para proteger, sobre todo, a
las especies amenazadas. Por otro lado, la citada Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que tiene por objeto
el establecimiento de normas de protección, restauración, conservación
y mejora de los recursos naturales y, en particular, de los espacios naturales
y de la flora y fauna silvestres, en su artículo 52 prevé que
se adopten las medidas necesarias para garantizar la conservación de
las especies que viven en estado silvestre. En este contexto, el Convenio de Especies Migratorias o Convenio de Bonn,
aprobó en la Conferencia de las Partes celebrada en Bonn del 18 al 24
de septiembre de 2002, la Resolución 7.4 sobre Electrocución
de Aves Migratorias, en la que se hace una referencia específica a los
graves efectos de la electrocución en la avifauna e insta a los Estados
miembros, entre los que se encuentra España, a abordar la resolución
del problema. A su vez, las Leyes 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y 54/1997, de 27
de noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico, establecen,
además de la persecución de los fines propios de su objeto específico,
que las actividades que regulan deben compatibilizarse con la protección
del medio ambiente, afirmando que la seguridad de las instalaciones industriales
o eléctricas tiene que garantizar no solo la protección contra
accidentes que puedan producir daños a las personas, sino también
a la flora, a la fauna y, en general, al medio ambiente. Por ello, aunque este real decreto se aprueba con arreglo a la citada Ley
42/2007, cuya disposición final octava faculta al Gobierno para que
dicte las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para su desarrollo
y ejecución para adoptar las medidas de conservación de las especies
a las que a las que se refiere este real decreto, es necesario también
recurrir a la adopción de medidas de carácter electro-técnico
que introduzcan modificaciones en las líneas eléctricas aéreas,
de modo que eviten que las aves se electrocuten o colisionen con ellas y que,
al propio tiempo, garanticen el suministro eléctrico y la calidad de
dicho suministro; es la citada Ley 54/1997, la que presta cobertura al establecimiento
de estas medidas, al hacer repetida mención, en sus artículos
21.3, 28.3, 36.6, 40.3, 43.2 y 51.2 f), al cumplimiento de las condiciones
de protección del medio ambiente y contemplar también al tipificar
en sus artículos 59 al 67, la correlativa tipificación de las
correspondientes infracciones y sanciones administrativas. Esta norma tiene carácter básico y adopta la forma de real decreto
porque, dada la naturaleza de la materia regulada, resulta un complemento necesario
para garantizar la consecución de la finalidad objetiva a que responde
la competencia estatal sobre bases. Aun cuando esta normativa ha sido recogida en el Real Decreto 263/2008, de
22 de febrero, que establece medidas de carácter técnico en líneas
eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna,
recientemente publicado, determinados defectos formales, a los que se hace
referencia en el párrafo siguiente, aconsejan su sustitución
por el presente, con la consiguiente derogación de dicho real decreto. Conforme a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de julio, el citado real decreto, por su contenido
técnico, requería ser notificado a la Comisión Europea.
Con fecha 1 de abril la Comisión Europea comunicó formalmente
que dicha notificación se había producido de manera defectuosa
y que, en consecuencia se cerraba el procedimiento de notificación,
recordando que dicho cierre implicaba la inaplicabilidad del real decreto ante
el juez nacional. En consecuencia, con el fin de subsanar el citado defecto
formal del Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, es necesario tramitar un
nuevo real decreto que lo derogue y que, paralelamente, incorpore íntegramente
su contenido, en los mismos términos en los que estaba redactado, con
leves ajustes de técnica normativa. La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de información
en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos
a los servicios de la sociedad de la información, regulado en el Real
Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio,
modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de julio. En su virtud, a propuesta de los Ministros de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino y de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión
del día 29 de agosto de 2008, D I S P O N G O : Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto establecer normas de carácter técnico
de aplicación a las líneas eléctricas aéreas de
alta tensión con conductores desnudos situadas en las zonas de protección
definidas en el artículo 4, con el fin de reducir los riesgos de electrocución
y colisión para la avifauna, lo que redundará a su vez en una
mejor calidad del servicio de suministro. Artículo 2. Definiciones. A los efectos de este real decreto, se entenderá por: a) Aislador: Elemento que aísla y soporta los conductores de una línea
eléctrica en los apoyos. b) Aislador de amarre: Aislador en posición horizontal donde ha sido
fijado el conductor y que soporta el tensado de la línea. c) Aislador suspendido: Aislador dispuesto por debajo de los travesaños
del armado. d) Alargadera: Elemento sin tensión que se coloca entre la cruceta
y el comienzo de la cadena de aisladores para aumentar la distancia entre
el conductor y el armado o cruceta. e) Ampliaciones o modificaciones de líneas eléctricas aéreas
de alta tensión ya existentes: Aquellas que impliquen cambios en los
apoyos o crucetas, en los que se pueda variar las distancias entre los conductores
para adaptarse a este real decreto y cumplir con el resto de requisitos reglamentarios,
sin modificaciones adicionales en el resto de la línea. f) Apoyo o poste: Estructura de metal, madera, hormigón, o de otros
materiales apropiados, que soporta los conductores en un tendido eléctrico
y al que se fijan de modo directo en su caso los cables de tierra. Está formado
por el fuste y el armado. g) Apoyo de alineación: Apoyo de suspensión, amarre o anclaje
usado en un tramo rectilíneo de la línea. h) Apoyo de amarre: Apoyo con cadenas de aislamiento de amarre. i) Apoyo de anclaje: Apoyo con cadenas de aislamiento de amarre destinado
a proporcionar un punto firme en la línea y que limita los esfuerzos
longitudinales de carácter excepcional. j) Apoyo de derivación: Apoyos que sirven para derivar nuevos ramales
de la red. k) Apoyo de principio o fin de línea: Son los apoyos primero y último
de la línea con cadenas de aislamiento de amarre destinados a soportar
en sentido longitudinal las solicitaciones del haz completo de conductores
en un solo sentido. l) Apoyo de suspensión: Apoyo con cadenas de aislamiento de suspensión. m) Áreas prioritarias de reproducción, alimentación y
dispersión de las aves: Áreas con presencia regular de alguna
de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas, o en los Catálogos Autonómicos, en un período
de tres años consecutivos. n) Armado: Estructura del apoyo que sirve para anclar los aisladores que sujetan
los conductores. ñ) Cable de tierra: Conductor conectado a tierra en alguno o en todos
los apoyos, dispuesto generalmente aunque no necesariamente, por encima de
los conductores de fase, con el fin de asegurar una determinada protección
frente a descargas atmosféricas. o) Cadenas de aisladores: Conjunto de aisladores dispuestos uno detrás
de otro. p) Conductor: Cable de metal que transporta energía eléctrica
en un tendido eléctrico. q) Cruceta: La misma definición que «Armado». r) Distancia mínima de seguridad «d»: La comprendida
entre la punta de la cruceta y la grapa de amarre. s) Disuasor de posada: Dispositivo externo colocado sobre las crucetas para
evitar que se posen las aves. t) Fusible: Elemento que interrumpe el circuito eléctrico en caso
de una sobre intensidad. u) Líneas eléctricas aéreas de alta tensión: Aquéllas
de corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión
nominal eficaz entre fases sea igual o superior a 1 KV. Se clasifican de la
forma siguiente, de acuerdo con el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT
01 a 09, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 1.ª Categoría especial: Las de tensión nominal igual o
superior a 220 kV y las de tensión inferior que formen parte de la red
de transporte, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 2.ª Primera categoría: Las de tensión nominal inferior
a 220 kV y superior a 66 kV. 3.ª Segunda categoría: Las de tensión nominal igual
o inferior a 66 kV y superior a 30 kV. 4.ª Tercera categoría: Las de tensión nominal igual
o inferior a 30 kV y superior a 1 kV. Quedan excluidas las líneas eléctricas que constituyen el tendido
de tracción propiamente dicho -línea de contacto- de los ferrocarriles. v) Puente: Conexión poco tensa entre dos conductores. w) Salvapájaros o señalizador: Dispositivo externo que se fija
a los cables para su visualización a distancia por las aves. x) Seccionador: Aparato mecánico de conexión que, por razones
de seguridad, en posición abierto asegura una distancia de seccionamiento
que satisface unas condiciones específicas de aislamiento. y) Semicruceta: La mitad de una cruceta. z) Transformador de distribución: Elemento que transforme un sistema
de corrientes en alta tensión en otro de baja tensión. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Este real decreto es de aplicación a las líneas eléctricas
aéreas de alta tensión con conductores desnudos ubicadas en zonas
de protección, que sean de nueva construcción, o que no cuenten
con un proyecto de ejecución aprobado a la entrada en vigor de este
real decreto, así como a las ampliaciones o modificaciones de líneas
eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes. Este real decreto también se aplica a las líneas eléctricas
aéreas de alta tensión con conductores desnudos existentes a
su entrada en vigor, ubicadas en zonas de protección, siendo obligatorias
las medidas de protección contra la electrocución y voluntarias
las medidas de protección contra la colisión. Artículo 4. Zonas de protección. A efectos de este real decreto, son zonas de protección: Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA), de acuerdo con los artículos 43 y 44 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación
y conservación elaborados por las comunidades autónomas para
las especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas o en los catálogos autonómicos. Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación,
dispersión y concentración local de aquellas especies de aves
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, o en
los catálogos autonómicos, cuando dichas áreas no estén
ya comprendidas en las correspondientes a los párrafos a) o b) de este
artículo. Previo informe de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y
la Biodiversidad y mediante resolución motivada, el órgano competente
de cada comunidad autónoma delimitará las áreas prioritarias
de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración
local correspondientes a su ámbito territorial. El órgano competente de cada comunidad autónoma dispondrá la
publicación, en el correspondiente diario oficial, de las zonas de protección
existentes en su respectivo ámbito territorial en el plazo de un año
a partir de la entrada en vigor del presente real decreto. Artículo 5. Prescripciones técnicas para las líneas eléctricas. Las líneas eléctricas incluidas en el artículo 3 habrán
de ajustarse a las prescripciones técnicas establecidas en los artículos
6 y 7 y en el anexo, sin perjuicio de la normativa electrotécnica que
también les sea aplicable. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este real
decreto y mediante resolución motivada, el órgano competente
de cada comunidad autónoma determinará las líneas que,
entre las referidas en el artículo 3.2, no se ajustan a las prescripciones
técnicas establecidas en los artículos 6 y 7 y en el anexo.
resolución será notificada a los titulares de las líneas
y publicada en el respectivo diario oficial. Una vez completadas las modificaciones de las líneas eléctricas
determinadas en el apartado 2, el órgano competente de la comunidad
autónoma podrá realizar una actualización de la resolución. Artículo 6. Medidas de prevención contra la electrocución. En las líneas eléctricas de alta tensión de 2.ª y
3.ª categoría que tengan o se construyan con conductores desnudos,
a menos que en los supuestos c) y d) tengan crucetas o apoyos de material aislante
o tengan instalados disuasores de posada cuya eficacia esté reconocida
por él órgano competente de la comunidad autónoma, se
aplicarán las siguientes prescripciones: Las líneas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos,
evitándose en los apoyos de alineación la disposición
de los mismos en posición rígida. Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de
de derivación, anclaje, amarre, especiales, ángulo, fin de línea,
se diseñarán de forma que se evite sobrepasar con elementos en
tensión las crucetas o semicrucetas no auxiliares de los apoyos. En
cualquier caso, se procederá al aislamiento de los puentes de unión
entre los elementos en tensión. En el caso del armado canadiense y tresbolillo (atirantado o plano),
la distancia entre la semicruceta inferior y el conductor superior no será inferior
a 1,5 m. Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza
del fuste y el conductor central no será inferior a 0,88 m, o se aislará el
conductor central 1 m a cada lado del punto de enganche. Los diferentes armados han de cumplir unas distancias mínimas de
seguridad «d», tal y como se establece en el cuadro que se contiene
en el anexo. Las alargaderas en las cadenas de amarre deberán diseñarse
para evitar que se posen las aves. En el caso de constatarse por el órgano
competente de la comunidad autónoma que las alargaderas y las cadenas
de amarre son utilizadas por las aves para posarse o se producen electrocuciones,
la medida de esta distancia de seguridad no incluirá la citada alargadera. En el caso de crucetas distintas a las especificadas en el cuadro de
crucetas del apartado e), la distancia mínima de seguridad «d» aplicable
será la que corresponda a la cruceta más aproximada a las presentadas
en dicho cuadro. Artículo 7. Medidas de prevención contra la colisión. En las líneas eléctricas de alta tensión con conductores
desnudos de nueva construcción, se aplicarán las siguientes medidas
de prevención contra la colisión de las aves: Los nuevos tendidos eléctricos se proveerán de salvapájaros
o señalizadores visuales cuando así lo determine el órgano
competente de la comunidad autónoma. Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar
en los cables de tierra. Si estos últimos no existieran, en las líneas
en las que únicamente exista un conductor por fase, se colocarán
directamente sobre aquellos conductores que su diámetro sea inferior
a 20 mm. Los salvapájaros o señalizadores serán de materiales
opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra es único)
o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables de tierra paralelos o,
en su caso, en los conductores). La señalización en conductores
se realizará de modo que generen un efecto visual equivalente a una
señal cada 10 metros, para lo cual se dispondrán de forma alterna
en cada conductor y con una distancia máxima de 20 metros entre señales
contiguas en un mismo conductor. En aquellos tramos más peligrosos debido
a la presencia de niebla o por visibilidad limitada, el órgano competente
de la comunidad autónoma podrá reducir las anteriores distancias. Los salvapájaros o señalizadores serán del tamaño
mínimo siguiente: Espirales: Con 30 cm de diámetro × 1 metro de longitud. De 2 tiras en X: De 5 × 35 cm. Se podrán utilizar otro tipo de señalizadores, siempre que eviten
eficazmente la colisión de aves, a juicio del órgano competente
de la comunidad autónoma. Sólo se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros
en los cables de tierra cuando el diámetro propio, o conjuntamente con
un cable adosado de fibra óptica o similar, no sea inferior a 20 mm. Artículo 8. Contenido de los proyectos. Los proyectos de construcción, de modificación, ampliación
o de adaptación de las líneas eléctricas incluidas en
el artículo 3, además de lo exigido por el Real Decreto 223/2008,
de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC- LAT
01 a 09, habrán de especificar y describir las medidas concretas tendentes
a minimizar los accidentes de electrocución y colisión de la
avifauna. A efectos de lo señalado en el apartado anterior, dichos proyectos
contendrán al menos, los siguientes datos: Descripción del trazado y plano a escala al menos 1:25.000. Tipos de apoyos y armados a instalar. Características de los sistemas de aislamiento. Descripción de las instalaciones de seccionamiento, transformación
e interruptores con corte en intemperie. Características de los dispositivos salvapájaros a instalar
y la ubicación de los mismos, en su caso, así como las medidas
anticolisión y las medidas anti-nidificación en las líneas. Artículo 9. Mantenimiento de las líneas eléctricas. En la época de nidificación, reproducción y crianza
quedan prohibidos los trabajos de mantenimiento de las partes de los tendidos
eléctricos que soporten nidos o que en sus proximidades nidifiquen aves
incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial, de acuerdo con los artículos 53 y 54 de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Excepcionalmente, se autorizará la realización de reparaciones
en la época de nidificación, reproducción y crianza, siempre
que se trate de corregir averías que perturben el normal suministro
de energía. Estas reparaciones habrán de realizarse previa notificación
fehaciente del programa de trabajo al órgano competente de la comunidad
autónoma, que podrá exigir la adopción de medidas concretas
para asegurar que la ejecución de las reparaciones no implica riesgo
para la avifauna. No obstante y cuando por razones de urgencia se deba actuar
para garantizar la calidad o continuidad del suministro eléctrico, y
no pudiera realizarse la previa notificación fehaciente del programa
de trabajo anteriormente referido, estas reparaciones se podrán llevar
a cabo minimizando el impacto sobre la avifauna que pudiera existir e informando
en un plazo máximo de 72 horas al órgano competente de la comunidad
autónoma de los trabajos realizados y de las medidas tomadas para asegurar
la protección de la avifauna. Artículo 10. Régimen sancionador. Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en este real decreto estarán
sometidas al régimen sancionador establecido en el título X de
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, así como
en la normativa medioambiental que, en su caso, resulte de aplicación. Disposición adicional única. Plan de inversiones a la adaptación
de líneas eléctricas. Para lograr el cumplimiento de los fines perseguidos por este real decreto,
el Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, habilitará los mecanismos y presupuestos necesarios para acometer
la financiación total de las adaptaciones contempladas en la disposición
transitoria única, apartado 2, en un plazo no superior a los cinco años
desde la entrada en vigor de este real decreto. La ejecución de las
adaptaciones en ningún caso superará los dos años desde
la aprobación de la financiación correspondiente. Disposición transitoria única. Adaptación de líneas
eléctricas aéreas de alta tensión. Los titulares de las líneas, cuyo proyecto esté presentado
y pendiente de aprobación o cuyo proyecto haya sido aprobado pero cuya
acta de puesta en servicio no haya sido extendida en el momento de entrada
en vigor del real decreto, deberán adaptarlo a las prescripciones técnicas
establecidas en este real decreto. Dicha adaptación deberá ser
comunicada al órgano competente para autorizar el proyecto en el plazo
de tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
Lo anterior se señala sin perjuicio de la validez de las actuaciones
ya realizadas. Los titulares de las líneas eléctricas aéreas de alta
tensión a las que se refiere el artículo 3.2, deberán
presentar ante el órgano competente y en el plazo de un año a
partir de la notificación de la resolución de la comunidad autónoma
a que se refiere el artículo 5.2, el correspondiente proyecto para adaptarlas
a las prescripciones técnicas establecidas en el artículo 6 y
en el anexo, debiéndose optar por aquellas soluciones técnicamente
viables que aseguren la mínima afección posible a la continuidad
La ejecución del proyecto dependerá de la disponibilidad de
la financiación prevista en el Plan de inversiones de la disposición
adicional única. Las comunidades autónomas realizarán, en el plazo de un año
a partir de la fecha de publicación de las zonas de protección,
un inventario de las líneas eléctricas aéreas de alta
tensión ya existentes que provocan una significativa y contrastada mortalidad
por colisión, de aves incluidas en el Listado de especies silvestres
en régimen de protección especial, particularmente las incluidas
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Una vez informado
este inventario por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y
la Biodiversidad, se notificará a los titulares de estas líneas,
que podrán acogerse, para su modificación voluntaria, a la financiación
prevista en la disposición adicional única, teniendo en cuenta
las prescripciones técnicas establecidas en el artículo 7 en
materia de protección contra la colisión. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogado el Real Decreto 263/2008, de 22 de
medidas de carácter técnico en líneas eléctricas
de alta tensión con objeto de proteger la avifauna. Disposición final primera. Títulos competenciales. Este real decreto tiene naturaleza de legislación básica en
virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª y 25.ª de
la Constitución. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Palma de Mallorca, el 29 de agosto de 2008. JUAN CARLOS R. La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
DEROGA el REAL DECRETO 263/2008, de 22 de febrero. DE CONFORMIDAD con: LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. NOTAS
Entrada en vigor el 14 de septiembre de 2008.