Source: http://docplayer.fi/42251539-Saco-64d4-ostajan-opas.html
Timestamp: 2018-10-15 14:21:10+00:00
Document Index: 15105025

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SACO 64D4. Ostajan opas - PDF
Download "SACO 64D4. Ostajan opas"
3 Julkaistu: Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Itsenäinen, mikroprosessoripohjainen 64 kanavan hälytysyksikkö Hälytyskanavien aktivointi sulkeutuvalla tai avautuvalla koskettimella Pienet tai suuret itsenäiset hälytyssovellukset Suuret keskitetyt tai hajautetut hälytysjärjestelmät tapahtumaraportoinnilla Aseteltavissa kannettavan ohjelmointimoduulin tai sarjaväylän kautta Kuusitoista lähtörelettä: 14 ryhmäjälleenantorelettä, yksi äänihälytyskäyttöön ja yksi itsevalvontajärjestelmää varten Kattava tiedonsiirto ylemmän tason järjestelmien kanssa sarjaliikenneportin ja SPAväylän kautta Hyvä sähköisten ja sähkömagneettisten häiriöiden sietokyky Tehokas laitteiston ja ohjelmiston itsevalvonta käyttövarmuuden takeena vaativimmissakin olosuhteissa Ohjelmistotuki hälytysyksikköjen parametroinnille sarjaportin kautta Osa SPACOM-tuoteperhettä ja ABB:n sähkönjakeluautomaatiojärjestelmää CE-merkintä EMC-direktiivin mukaan Sovellus -hälytysyksikköä käytetään erilaisissa sähkölaitos-, sähköasema- ja teollisuussovelluksissa, joissa tarvitaan hälytys- ja signalointikosketinten valvontaa. Hälytysyksikkö soveltuu myös laiva- ja merisovelluskäyttöön. Lisäksi hälytysyksikköä voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa, joissa tarvitaan on/off-signaalien valvontaa. Kun prosessissa tapahtuu jotakin poikkeavaa, hälytysyksikkö havaitsee vian välittömästi, tunnistaa sen ja hälyttää sekä visuaalisesti että äänimerkillä. Hälytysyksikkö tarjoaa myös välineet myöhempää vikaanalyysiä varten. Näin korjaavat toimenpiteet voidaan tehdä viipymättä ja prosessinohjausta pitää yllä tauotta. Hälytysyksikköjä voidaan käyttää erillisinä, itsenäisinä laitteina tai useita yksiköitä voidaan liittää toisiinsa sekä esimerkiksi kirjoittimiin ja muodostaa näin kokonaisia valvonta-, tapahtumaraportointi- ja tiedonkeruujärjestelmiä. Hälytysjärjestelmän maksimikoko on 560 kanavaa ja aikamerkinnän väli 10 ms. Hälytysyksikkö kuuluu integroituun sähköaseman toisiokojejärjestelmään nimeltä SPACOM. Rakenne Hälytysyksikkö koostuu kymmenestä moduulista: neljästä prosessorimoduulista, neljästä tulo/lähtömoduulista, liitäntämoduulista ja syöttömoduulista alumiiniprofiilista valmistetussa 19" kotelossa (korkeus 3U, ~133mm). Hälytysyksiköt asennetaan tavallisesti 19" kehikkoihin, mutta ne voidaan myös uppoasentaa. Jälkimmäisessä tapauksessa hälytysyksiköt voidaan varustaa korotuskehyksellä, joka vähentää asennussyvyyttä 40 mm. Kussakin prosessorimoduulissa on hälytyskanavaa. Kanavat aktivoidaan sulkeutuvilla tai avautuvilla prosessikoskettimilla. Hälytysyksikkö tuottaa itse vaadittavan 48 V DC kosketinjännitteen ja valvoo sitä. Kullekin kanavalle voidaan asetella erikseen 5 ms...0 s havahtumisaika. Kanavan aktivoituessa kanavan merkkivalo alkaa vilkkua. Käyttäjä voi käyttöönoton yhteydessä valita kanaville yhden viidestä standardoidusta ISA- ja DIN-vilkku- ja kuittausekvenssistä. Kun useita hälytysyksikköjä kytketään yhteen, järjestelmä toimii kokonaisuutena, eli vilkkumerkit toimivat synkronoidusti, hälytyssignaalit eri yksiköiltä voidaan ohjata samaan ryhmähälytyslähtöön jne. Jokainen prosessorimoduuli sisältää myös tapahtumarekisterin, joka tallentaa moduulin yhdeksän viimeistä tapahtumaa aikajärjestyksessä. Tapahtumarekisteri voidaan lukea sarjaliitännän kautta. -hälytysyksikössä on vakiovarusteena lähtörelettä, joista 14:ää käytetään normaalisti ryhmähälytysreleinä, yhtä summerin ohjausreleenä ja yhtä itsevalvontajärjestelmän hälytysreleenä. Jos lähtöreleitä tarvitaan enemmän, voidaan käyttää laajennusyksikköä SACO 128R4. Laajennusyksikön maksimikapasiteetti on 128 relettä. Jos tarvitaan lisää ryhmittelymahdollisuuksia, hälytyssignaalit -yksiköltä voidaan johdottaa ryhmittelymoduulin SACO 64C5 kautta. 3
4 Rakenne (jatkoa) Kun koko hälytysjärjestelmä sisältää useita SWIR-tyypin johtimilla toisiinsa liitettyjä -yksikköjä, yksi yksiköistä voidaan varustaa SWDM 3A1 -kuittausmoduulilla ja muut tavallisella etupaneelilla. Tiedonsiirto Hälytysyksikön takapaneelissa on sarjaliitäntä. Laite voidaan kytkeä kuituoptiseen SPA-väylään väyläliitäntämoduulin SPA-ZC 17/S tai SPA-ZC 21/S avulla. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 21/S saa jännitteen isäntäyksiköltä, kun taas väyläliitäntämoduulissa SPA-ZC 17/S on sisäänrakennettu tehoyksikkö, jota voidaan syöttää ulkoisesta teholähteestä. Yksikkö kommunikoi ylemmän tason tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmien kanssa SPA-väylän kautta. Itsevalvonta Hälytysyksikkö sisältää tehokkaan itsevalvontajärjestelmän, joka lisää laitteen käyttövarmuutta ja järjestelmän luotettavuutta. Itsevalvontajärjestelmä valvoo jatkuvasti yksikön laitteistoa ja ohjelmistoa. Järjestelmä valvoo myös syöttöjännitemoduulin toimintaa ja sen elektroniikalle tuottamia jännitteitä. Kun havaitaan pysyvä vika, viasta ilmoittava merkkivalo viallisen moduulin etupaneelissa syttyy, itsevalvontajärjestelmän lähtörele toimii ja lähdöt lukkiutuvat. Apujännitesyöttö Laitteen apujännite saadaan sisäiseltä pistoyksikkötyyppiseltä teholähteeltä. Saatavilla on kaksi teholähdemoduulityyppiä: SWSM 220A48 kahdella tulolla, V DC ja V, sekä SWSM 220A220 myös kahdella tulolla, V DC ja V AC/DC. Teholähde muodostaa hälytysyksikön vaatimat jännitteet. 4
5 Tekniset tiedot Taulukko 1: Hälytyskanavat Hälytyskanavia hälytysyksikköä kohti, enintään 64 Kosketin- tai signaalityyppi (oletus) Avautuva kosketin Sulkeutuva tai avautuva kosketin ilman koskettimen palautumisen tunnistusta Kosketinsilmukkajännite 48 V DC ±20 % Hälytyssilmukan virta koskettimen ollessa suljettu 4 ma ±20 % Hälytyskanavan havahtumis- ja palautumisviiveet 5 ms, 20 ms (oletus), 100 ms, 1 s, 5 s, 20 s, 60 s tai 0 s Taulukko 2: Ulkoinen ohjaustulo Äänihälytyksen kuittaus Hälytyksen palautus Kanava aktivoimaton Kaukokoestus Paikalliskäyttö Kaukokäyttö Hälytysyksikön tuottama ohjausjännite 48 V DC ±20 % Taulukko 3: Lähtöreleet Ryhmähälytyslähdöt Rinnakkaislamppulähdöt Äänihälytyksen lähtörele Itsevalvontalähtö Lähtökosketintyyppi Koskettimen nimellisarvot Katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen aikavakio L/R 40 ms jännitteillä 48/110/220 V DC kosketinta 64 kosketinta (kun käytetään SACO 128R4 -lisärelettä) 1 kosketin 1 kosketin Sulkeutuva (muutettavissa avautuvaksi juottamalla) 3 A/250 V, 50 Hz 1 A/0,25 A/0,15 A Taulukko 4: Tiedonsiirto Siirtotapa Koodaus Tiedonsiirto, valittavissa Sähköinen/optinen väyläliitäntämoduuli; apujännite isäntälaitteelta Sähköinen/optinen väyläliitäntämoduuli, apujännite isäntälaitteelta tai ulkoiselta teholähteeltä muovikuitukaapeleille lasikuitukaapeleille muovikuitukaapeleille lasikuitukaapeleille Kuituoptinen sarjaväylä ASCII 4800 tai 9600 Bd SPA-ZC 21BB/S SPA-ZC 21MM/S SPA-ZC 17BB/S SPA-ZC 17MM/S Taulukko 5: Apujännite Moduulin tyyppi SWSM 220A48 Syöttö V DC Syöttö V AC/DC SWSM 220A220 Syöttö V DC Syöttö V AC/DC Tehonkulutus ~20 W 5
6 Taulukko 6: Koestus ja standardit Koestusjännitteet - hälytys- ja kuittaustulot runkoa vasten - relelähdöt runkoa vasten - syöttöpiirit runkoa vasten - tulot, lähdöt ja syöttöpiirit keskenään Eristysjännitekoe (IEC ) 2 kv, 50 Hz, 1 min Syöksyjännitekoe (IEC ) 5 kv, 1,2/50 µs, 0,5 J Häiriötestit Suurtaajuinen häiriöjännitekoe (IEC 2,5 kv, 1 MHz ) Ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila-alue C Kuljetus- ja varastointilämpötila C Pitkäaikaiskosteus- ja lämpöolosuhteet <95 %, +40 C, 56 vrk/vuosi (IEC ) Kotelointiluokka uppoasennettuna IP 40 Paino ~8,1 kg Lohkokaavio Kanavatulot 1 Äänihälytysten ja hälytysten kaukokuittaustulot Kanavatulot Kanavan kaukokuittausja koestustulot Kanavatulot Kanavatulot (Paikallis/kauko-ohjaus) Silmukkasyöttö, 48 V DC Ryhmähälytyslähdöt, 1 4 Ryhmähälytyslähdöt, 5 8 Ryhmähälytyslähdöt, 9 12 Ryhmähälytyslähdöt, 1 4 Äänihälytyslähtö Itsevalvontalähtö Sisäinen syöttö A SACO D2 C A SACO D2 C A SACO D2 C A SACO D2 C B B B B SPA-väylä, valvontaväylä ja lukitusväylä A = Signaalintoistolähtö B = Rinnakkaislamppulähtö C = Ryhmähälytyslähtö Syöttö 1: V DC tai V DC Syöttö 2: V AC tai DC SPA-väylän liitäntä 64D4block Kuva 1 Lohkokaavio 6
7 Asennus ja mitat 19 kehikko 482,6 (19") ,1 132,5 7, ,1±0,5 4 x ø8 133±1 450 ±1 465 ±0,5 case19 Kuva 2 Mitat (millimetreinä) ja paneelin aukotus uppoasennusta varten Uppoasennus Hälytysyksikkö voidaan uppoasentaa myös oviin ja paneeleihin. Paneelin aukotus ja rei'itys kiinnitysruuveja varten näkyvät yllä olevassa kuvassa. Tilaus Määrittele tilauksen yhteydessä: Tilaustiedot Esimerkkitilaus 1. Tyyppimerkintä ja määrä, 5 kpl 2. Tilausnumero RS BA 3. Apujännite U aux1 = 110 V DC, U aux2 = 220 V AC 4. Lisävarusteet Kuittausyksikkö SWDM 3A1, RS AA, 5 kpl 5. Erityisvaatimukset - Tilausnumerot Hälytysyksikkö ilman kuittausyksikköä SWDM 3A1 Hälytysyksikkö -0 ilman kanavia Hälytysyksikkö -1 sisältäen kanavaa Hälytysyksikkö -2 sisältäen 32 kanavaa Hälytysyksikkö -3 sisältäen 48 kanavaa Hälytysyksikkö sisältäen 64 kanavaa Kuittausyksikkö SWDM 3A1 Asetteluyksikkö SACO PM Tilausnumeron kaksi viimeistä kirjainta määrittelevät hälytysyksikön apujännitteen U aux seuraavasti: RS AA, -BA RS AA, -BA RS AA, -BA RS AA, -BA RS AA, -BA RS AA RS AA -AA: tulo 1 = V DC, tulo 2 = V AC/DC (moduuli WSM220A220) -BA: tulo 1 = V DC, tulo 2 = V AC/DC (moduuli SWSM220A48) 7
8 Viitteet Lisätietoja Käyttöohje Tiedonsiirtovalmiudella varustettu kosketinhälytysyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus Hälytysyksikkö SACO D1 Käyttöohje Hälytysyksikkö SACO D3 34 SACO 64 1 FI1 D 1MRS MUM FI 34 SACO D3 1FI1 8