Source: http://docplayer.fi/9061990-Blue-vallox-sky-ilmanjakojarjestelma-tekninen-ohje-suunnittelu-ja-asennusohje.html
Timestamp: 2018-11-18 08:54:52+00:00
Document Index: 16992485

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ']

Blue. Vallox. Sky. ILMANJAKOJÄRJESTELMÄ Tekninen ohje Suunnittelu ja asennusohje - PDF
Download "Blue. Vallox. Sky. ILMANJAKOJÄRJESTELMÄ Tekninen ohje Suunnittelu ja asennusohje"
1 ILMANJAKOJÄRJESTELMÄ Tekninen ohje Suunnittelu ja asennusohje on taipuisa, ääntä vaimentava ja asennusystävällinen ilmanvaihdon telmä. Asennuksen nopeus ja vähäinen kanavaosien tarve tekevät -kanavasta edullisen ratkaisun sekä uudisrakennukseen että saneeraukseen. Mahtuu pieneen tilaan kanavajärjes- - ulkohalkaisija 75mm - voidaan asentaa kokonaan lämpimiin tiloihin ilman suuria kotelointeja Hygieeninen - M1 puhtausluokka Helppo puhdistaa - sileä, antistaattinen ja mikrobisuojattu sisäpinta Tiivis rakenne Pieni painehäviö - sileä sisäpinta pieni virtausvastus Ei vaadi yleensä lisäeristystä asennettaessa puhallusvillaeristeeseen Nopea asentaa taipuisa kanava helpot pikaliitokset ei poraamista ja niittaamista kanavaa voidaan jatkaa pikaliittimillä - pieni materiaalihukka Asennus helppoa jo rakennusrungon tekovaiheessa rakennusosien sisään samoin kuin sähkö- ja viemäriasennukset.
2 TEKNISET TIEDOT Materiaali Poikkiprofi ilin jäykkyys SR24>1,5 kn/m 2 Pienin taivutussäde ja tunnistettavuus Paino Kiepin pituus Lämpötila-alue, asennus ja käyttö Liitokset Puhtausluokka Palokäyttäytyminen Hajuton, antistaattinen, elintarvikekelpoinen HD-polyeteeni alkuperäisestä raaka-aineesta Sama kuin putken halkaisija Ulko-Ø = 75, sisä-ø = 6 mm, s = 6 mm Kaksoisvaipparakenne. Ulkopinta sininen, uritus 8,5 mm välein. Sileä sisäpinta. Musta VALLOX-teksti ulkopinnassa metrin välein. 0,5 kg/m m 20 C C Pikaliitin ja tiivisterengas; ilma-ja vesitiiveys DIN EN standardin mukaan Ilmanvaihtotuotteen puhtausluokka M1 Paloluokittelematon Mittaukset Emissiomittaus VTT -S Likaantuvuus VTT -S Puhdistettavuus VTT -S Asennettavuus VTT -S Palotesti VTT -S Palotesti VTT -R Putken läpimitta: Ulko ø 75 mm, sisä ø 6 mm, A=0,001m 2 Virtausnopeus Ilmamäärä Virtausvastus p Pa/m m/s m /h Pa/m 0,5 6,0 1,6 0,0 1,0 11,0,1 0,5 1,5 17,0 4,7 0,8 2,0 22,0 6,2 1,5 2,5 28,0 7,8 2,2 2,7 0,0 8,,0,0,0 9, 4,0,5 9,0 10,8 5,0 4,0 45,0 12,5 6,0 Painehäviö -kanavassa Putki 75/6 mm, 0m /h 75/6 mm m /h 2,8 5,6 8, Taipuisa ja asennusystävällinen ilmanvaihdon kanavajärjestelmä on hajuttomasta polyeteenistä valmistettu taipuisa, ääntä vaimentava ja asennusystävällinen ilmanvaihdon kanavajärjestelmä. ilmanvaihtokanavassa on kaksinkertainen painumaton rakenne: aallotettu ulkovaippa sekä sileä, antistaattinen, hajuton, tiivis ja mikrobisuojattu sisäpinta. Sileään sisäpintaan lika ei tartu ja se on helppo puhdistaa. Tulo- ja poistoilma tuodaan ilmanvaihtokoneelta -ilmanjakolaatikoihin, joista tulo- ja poistoilma jaetaan taipuisalla kanavalla venttiileille. Jakolaatikot toimivat äänenvaimentimina sekä puhallinäänelle että huoneesta toiseen ilmanvaihtokanavan kautta kulkevalle äänelle. Ilmanvaihtokoneen ja ilmanjakolaatikon välille on kuitenkin suositeltavaa asentaa äänenvaimennin -ilmanjakojärjestelmässä jokaiseen venttiilin on yhdistetty yksi tai kaksi putkea suoraan äänieristetystä ilmanjakolaatikosta. Yksittäisen kanavan pieni ilmavirta mahdollistaa pienen kanavakoon ja painehäviö sekä äänitaso pysyvät alhaisena. Tähden muotoon rakennettu järjestelmä ja tarpeen mukaan yhden tai kahden kanavan käyttäminen venttiiliä kohden saa järjestelmässä aikaan luonnollisen perussäädön. Venttiileiltä tehty ilmavirtojen mittaus ja säätö on erittäin helppoa. -ilmanjakojärjestelmä voidaan asentaa vaivattomasti väliseinien sisälle, välipohjiin, alas laskettuihin kattoihin ja koteloihin tai betonivaluun. Kaikkien liitosten kätevä pikalukitus nopeuttaa asennusta. Poisto- ja tuloilmakanavien mitoitus Suositus: Jotta ilmanvaihtojärjestelmä on kohinaton ja siinä on pieni painehäviö, suositellaan ilman virtausnopeudeksi enintään m/s. Yhden venttiilin suositeltava maksimi-ilmavirta on yhdellä -putkella 8, ja kahdella putkella 16,7. Yhden -putken suurin suositeltava pituus on 15 m, kun ilmavirta on 8,. Painehäviö on silloin 45 Pa. VENTTIILIYHTEET Ilmavirran mukaan yhden tai kahden kanavan käyttö saa aikaan luonnollisen perussäädön ja ilmavirtojen lopullinen mittaus on helppoa. Painehäviö 90 -kulmayhteessä p Pa/m 1,8 1,6 1,6 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 Putki 75/6 mm, 0m /h 75/6 mm ,8 5,6 8, m /h 2
3 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU Peruskorjaustalo Huoneistoala 120 m² Kerrosala 140 m² -ilmajakojärjestelmän suunnittelussa tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osien D2, E1, E7 ja C1 määräyksiä. ALASLASKU 200 mm ALASLASKU 100 mm HIILIDIOKSIDIANTURI KOSTEUSANTURI ÄÄNENVAIMENNIN MITOITUS 110 SE R Tuloilmavirta 4 Poistoilmavirta (min 0 % tehostus) 47 Perusilmanvaihto IV-kojeen nopeus Puhaltimien yhteenlaskettu ottoteho 48 W Puhaltimien SFP 1 Ilmanvaihtokoneen hyötysuhde 85 % Vuosihyötysuhde (Keski-Suomi) 76 % Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä 7 kwh/vuosi ilman lämmöntalteenottoa Ilmanvaihtokoneella saavutettu energiansäästö 5704 kwh/vuosi Ilmanvaihdon kokonaisenergiankulutus 1798 kwh/vuosi 110 SE OR = Ovirako: Huoneet joihin ilmaa tuodaan mm Huoneet joista poistetaan ilmaa n. 10 mm Saunan pesuhuoneen ja asunnon välisessä ovessa 20 mm Eristys Tulo- ja poistoilmakanavia ei tarvitse eristää höyrysulun alapuolella. Ulko- ja jäteilmakanava eristetään höyrysulun alapuolella 19 mm solumuovilla ja höyrysulun yläpuolella mm villalla (ei höyrytiivistä pintaa). TARVIKKEET Tarvikeluettelo Yksikkö määrä 110 SE R kpl 1 Äänenvaimentimet kpl 2 Kosteusanturi kpl 1 Hiilidioksidianturi kpl 2 kanava 75 mm ( m/rulla) rulla Jatkoliitin kpl 4 Tiivisterengas (10 kpl/pak) pak 4 Jakolaatikko 160/10 kpl 2 Venttiilin liitäntäosa sivuliitos 125 kpl 4 Tuloilmaventtiili TINO-D kpl 4 Tuloilmaventtiili KTS 125 kpl 1 Poistoilmaventtiili TINOi-D kpl Poistoilmaventtiili KSO-125 kpl Ulkosäleikkö RIS-V 200 kpl 1 Kattoläpivienti Vilpe 160 kpl 1 Kierresaumakanava 160 m 12 Kulmayhde 160/90 kpl 5 Kulmayhde 160/45 kpl 2 Painehäviö -ilmanjakojärjestelmän ohjeellinen tarvikelaskenta Hyvin suunniteltu ja toteutettu ilmanjakojärjestelmä mahdollistaa kanaviston pienen painehäviön. Tällöin järjestelmä on hiljainen ja puhaltimien energiankulutus pysyy alhaisena. Poistoilmakanviston painehäviöesimerkki pesuhuoneesta 10 Poistoventtiili TINOi-D kanava 2 m (1,5 pa/m) jakolaatikko 10 Poisto- ja jäteilmakanava 160 (4 m, 0,5 pa) Kulmayhde 160/90, 160/45 (4 kpl, 1,5 pa/kpl) Kattoläpivienti Vilpe 160 Yhteensä pa 1 pa 2 pa 6 pa 44 pa Tuloilmakanaviston painehäviöesimerkki kauimmaiseen makuuhuoneeseen 8 Ulkosäleikkö RIS-V Ulko- ja tuloilmakanava 160 (5 m, 0,4 pa/m) Kulmayhde 160/90 ( kpl, 1 pa/kpl) Muuntoyhde 160/200 jakolaatikko 10 kanava 11 m ( pa/m) Tuloilmaventtiili TINO-D Yhteensä 4 pa 2 pa pa 0,5 pa pa 62,5 pa Kanavamäärä Kanavamäärä rullina huonemäärän mukaan. Kaksikerroksiseen taloon yksi, kolmekerroksiseen taloon kaksi rullaa lisää. Venttiilin liitäntäosien laskentaohje Lasketaan ilmanvaihtosuunnitelmasta venttiilien määrä. Mikäli suunnitelmaa ei ole, määrä voidaan arvioida: huonemäärä x 1,2 (pyöristetään ylöspäin). Saunaan tulee aina ja isoon olohuoneeseen joskus kaksi venttiiliä. Kerroin 1,2 huomioi tämän. Huoneeksi lasketaan kaikki tilat, mihin tulee ilmanvaihtoventtiili, myös esim. vaatteiden säilytystilana käytettävä tuulikaappi tai erillinen ruokailutila. Eteistä tai aulaa ei yleensä huomioida. Muut kanavat Koneelle tuleva raitisilma, koneelta lähtevä jäteilma ja koneelta jakolaatikoille tuleva kanava kanavoidaan aina kovalla kanavalla. Äänenvaimentimet sijoitetaan koneen ja jakolaatikoiden väliin. Liesikuvun tai tuulettimen poistokanavan pitää olla kierresaumakanavaa. tarvikkeet Huonemäärä: LVI-nro 10 tai alle kanava 75 mm rullaa rullaa 4 rullaa ( m/rulla) Ulkoliitin kpl 6 kpl 8 kpl Tiivisterengas (10 kpl/pak) kpl 6 kpl 8 kpl ilmanjakolaatikko 6 lähtöä (liitäntä 125 mm, H=160) ilmanjakolaatikko 6 lähtöä (liitäntä 125 mm, H=200) ilmanjakolaatikko 10 lähtöä kpl 2 kpl (liitäntä 160 mm, H=200) ilmanjakolaatikko 15 lähtöä kpl (liitäntä 200 mm, H=00) Venttiilin liitäntäosa sivuliitos = venttiilit = venttiilit = venttiilit Venttiilin liitäntäosa takaliitos Tino-D -tuloilmaventtiili Tinoi-D -poistoilmaventtiili
4 Kanavat ja osat on hajuttomasta polyeteenistä valmistettu taipuisa, ääntä vaimentava ja asennusystävällinen ilmanvaihtokanava. ilmanvaihtokanavassa on kaksinkertainen painumaton rakenne: aallotettu ulkovaippa sekä sileä, antistaattinen, hajuton, tiivis ja mikrobisuojattu sisäpinta. Tulo- ja poistoilmaventtiilit Tino-D tuloilma- ja Tinoi-D poistoilmaventiilit sopivat suoraan liitettäväksi kanavaan. Venttiilin rungossa on kaksi 75mm lähtökaulusta -kanavalle. Venttiilin liitäntäosaa ei tarvita. 75/6-PUTKI TULOILMAVENTTIILI Tino-D Säätöarvot - rulla jm - ulko ø 75 mm - sisä ø 6 mm Taipuisa ilmanvaihtokanava Tuotenumero nim. ø80 59 TINO-D k 12*7 TIIVISTERENGAS PUTKELLE 75 mm LVI-numero kpl / pussi 90 ø, mm A 4,5 Suljettu riviä 2,6 4 2,7 6 2,0 ULKOLIITIN 75 mm ø 75 - kanavan ulko ø 75 mm Tuotenumero 827 LVI-numero 8272 Ulkoliitin kanavalle Tuotenumero LVI-numero POISTOILMAVENTTIILI Tinoi-D - Tuloilmaventtiili kahdella kanavaliitoksella - Venttiili täyttää palonrajoittimen kuristusvaatimuksen (42 /100 pa) , 10 Säätöarvot KULMAYHDE mm 1 Tuotenumero 817 LVI-numero ø80 59 nim. ø12mm TINOi-D k 10*2 A 2,4 Suljettu riviä 2 1,9 4 1,5 LIITÄNTÄOSA VENTTIILILLE / TAKALIITOS mm 100 d d 1 mm - sinkittyä teräslevyä - ahtaisiin paikkoihin, joissa - putken taivutussäde ei riitä. Tuotenumero LVI-numero Kanavan koko, ø125 mm - Ilmamäärä max Pa - Putkilähdöt 2x75 mm - Sulkutulppa. Tuotenumero Tuotenumero LVI-numero Tino VENTTIILIEN SÄÄTÖ Tino-D tuloilmaventtiili - Poistoilmaventtiili kahdella kanavaliitoksella - Venttiili täyttää palonrajoittimen kuristusvaatimuksen (42 /100 pa). 6 1,0 8 0,5 10 LVI-numero 8278 LIITÄNTÄOSA VENTTIILILLE / SIVULIITOS L DN Kanavan koko, ø125 mm - Ilmamäärä max 17. 4/6 Pa - Putkilähdöt 2x75 mm - Sulkutulppa. Tuotenumero 857 Tinoi-D poistoilmaventtiili LVI-numero
5 Ilmanjakolaatikot -ilmanjakolaatikot on valmistettu sinkitystä teräslevystä. Niissä on tarkastusluukku ja rakenne on ääntä vaimentava. Jakolaatikot toimivat äänenvaimentimina sekä puhallinäänelle että huoneesta toiseen ilmanvaihtokanavan kautta kulkevalle äänelle. Kuuden kanavalähdön (H = 160) laatikoissa -kanavaliitännät sijaitsevat laatikon päädyssä. Kuuden kanavalähdön (H = 200) sekä kymmenen ja viidentoista kanavalähdön laatikoissa osa kanavista voi lähteä päädystä ja osa päältä. Kanava lukitaan lähtökaulukseen kahdella lukitsimella. Ilmanjakolaatikoiden lisätarvikkeet 75 mm bajonettikiinityksellä olevia lähtökauluksia ja muita lisätarvikkeita on saatavana myös yksittäin lisätarvikkeina. ILMANJAKOLAATIKKO 6, H = 160/ H = 200 Ilmamäärät LÄHTÖKAULUS 75 mm + 2 lukitsinta H = Tuotenumero 8277 LVI-numero H = 200 Tuotenumero Tuotenumero 982 LVI-numero LVI-numero Liitäntä 125 mm TULPPA JA TIIVISTE 75 mm LÄHTÖKAULUKSEEN ILMANJAKOLAATIKKO 10, H = 200 Ilmamäärät 160 Tuotenumero LVI-numero 8272 Tuotenumero 8676 LUKITSIN LVI-numero Liitäntä 160 mm 10 kpl / pussi ILMANJAKOLAATIKKO 15, H = 00 Ilmamäärät mm Tuotenumero LVI-numero KANSI JAKOLAATIKKOON 75 mm Tuotenumero LVI-numero Liitäntä 200 mm Äänenvaimennus, ilmanjakolaatikot Oktaavikaistan keskitaajuus hz / Äänenvaimennus db Hz LTK 6, db LTK 10, db LTK 15, db Tuotenumero 9824 LVI-numero
6 ILMANJAKOJÄRJESTELMÄN ASENNUS Asennus alaslaskuihin tai koteloihin Kanavien ollessa lämpimässä tilassa lämpöeristystä ei tarvita. Mikäli kanavissa kuljetetaan jäähdytettyä ilmaa, kanava on kondenssieristettävä. Asennus yläpohjaan Kun putki asennetaan yläpohjan eristeisiin, suositellaan asennusta välittömästi höyrysulun yläpuolelle. Näin ei tarvita putkille mitään lisäeristystä vaan yläpohjan eristys riittää myös kanavan eristämiseen. Höyrysulun läpiviennit tiivistetään. Asennus välipohjaan 1. Lattiapinnoite 2. Puu- tai kipsilevy. -putki eristeessä 4. Alapuolen kattorakenne Asennus betonivaluun -kanavisto asennetaan betoniraudoituksen väliin tai kuorilaatan raudoituksen väliin sekä kiinnitetään betonirautoihin nippusiteillä. Kanava- ja muiden lvis -asennusten jälkeen tehdään vielä muut tarvittavat pintaraudoitukset ennen betonivalua. 1. Lattiapinnoite 4 2. Sementtilaasti 5. Rakennuskalvo 6 4. Äänieristys kulloistenkin vaatimusten mukaan 5. Lujuuslaskelmien mukainen betonilaatta jonka sisään -kanavat on valettu 6. ilmanvaihtokanava Asennusvinkkejä Asennusmääräykset Ilmanjakolaatikoiden ja venttiilin liitäntäosien asennus on taipuisa kanavajärjestelmä, joka on järkevää suunnitella ja asentaa tähden muotoon. Näin tehden kanavistosta tulee symmetrinen ja lyhyt. -kanava on ennen asennusta tarkastettava mahdollisista kuljetuksessa syntyneistä vaurioista ja epäpuhtauksista. Kanaviston mitoittamisen voi työn nopeuttamiseksi tehdä ensin lattialla, jonka jälkeen putket jakolaatikoineen voi nostaa ja kiinnittää kattoon. Jakolaatikoissa, venttiilin liitäntäosissa ja TINO-D sarjan venttiileissä on valmiit kanavalle sopivat lähtökaulukset. Jotta liitoksesta tulisi tiivis, kanavan päähän, ensimmäiseen aaltojen väliseen uraan asetetaan tiivisterengas. Suosittelemme tiivisterenkaan kostuttamista vedellä ennen asennusta! Asennuksen jälkeen on kanavien päät suojattava pölyltä ja muulta lialta käyttöönottoon asti mukana olevilla suojatulpilla. -kanavisto kannattaa asentaa kokonaisuudessaan joko höyrysulun ulko- tai sisäpuolelle, jotta höyrysulusta tulee mahdollisimman tiivis. -ilmajakojärjestelmän asennuksessa tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osien D2, E1, E7 ja C1 määräyksiä. -ilmavaihtokanavan paloturvallisuus on osoitettu VTT:n tutkimusselostuksella VTT-S Palonsuojaus ja kotelointi Asennettaessa järjestelmää P-luokan rakennusten sisätiloihin (omakoti-, rivi- ja paritalot), kanavat koteloidaan vähintään D-s2,d2 luokan materiaalilla tai pinnoitetaan mineraalivillalla Venttiileinä käytetään Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E7 6.1 mukaisia, ilmavirtaa kuristavia venttiileitä. Asennettaessa järjestelmää kerrostaloasuntoon, on valmiit kanava-asennukset verhoiltava esimerkiksi 2x15 mm vahvuisella palokipsilevyllä ja venttiileinä käytetään testattuja palorajoitinventtiileitä. Kannakointi -kanavat kannakoidaan kaikkien liitosten välittömästä läheisyydestä ja jatkoyhteen molemmilta puolilta, jotta kanavaliitokset eivät irtoa puhdistuksen aikana. Muualta kanavaa ei tarvitse kannakoida, ellei asennustapa muuten sitä vaadi. Jokaiseen -ilmanvaihtokanavan liitokseen asennetaan tiiviste viimeiseen putkiuraan. -jakolaatikoissa on äänenvaimennus ja huoltoluukku. Ilmanvaihtokoneen ja ilmanjakolaatikon välille on kuitenkin suositeltavaa asentaa äänenvaimennin puhallinäänen vaimentamiseksi. -ilmanjakolaatikon mukana toimitetaan asennuskulmat ruuveineen. -kanava työnnetään tiivisterenkaineen ilmanjakolaatikon lähtökaulukseen ja lukitaan kahdella lukitsimella. Ilmanvaihtokoneelta tulevaa kanavaa varten on kumirenkaallinen lähtökaulus. Venttiilin liitäntäosa kiinnitetään ensin rakenteisiin, jonka jälkeen siihen voidaan liittää kanava tai kanavat. -kanava työnnetään tiivisterenkaineen venttiilin liitäntäosaan. Kanava lukittuu kanavayhteen lukituskielekkeisiin. Venttiilin liitäntäosaan asennetaan 125 mm venttiili joko jousikiinnitteisenä tai 125 mm kiinnityskehyksellä. Tino-D ja Tinoi-D venttiileissä on kaksi yhdettä kanavalle. -kanava työnnetään tiivisterenkaineen kanavayhteeseen. Kanava lukittuu kanavayhteen lukituskielekkeisiin. Mikäli vain toinen venttiilin tai liitäntäosan kanavayhde otetaan käyttöön, suljetaan toinen yhde mukana tulevalla suojatulpalla. Suojatulppa asennetaan putkiyhteen sisäpuolelle
7 ilmanjakojärjestelmä kanavien eristys välipohjassa ja kylmissä tiloissa Kun kanavat asennetaan höyrysulun alapuolelle, höyrynsulkumuovi säilyy ehjänä. Talvella kanaviston lämpöhäviöt minimoidaan, eikä kesällä ilmanvaihtokoneen viilennystehoa tuhlata kuumalle ullakolle. Ullakkoasennuksessa ohut kanava ei yleensä tarvitse puhallusvillan lisäksi muuta eristystä, kun kanava asennetaan lähelle höyrysulkua. Riittävä eristyspaksuus kanavan päällä on varmistettava, mikäli kanava on asennettu irti höyrysulusta. Venttiilin liitäntäosat kiinnitetään kattorakenteisiin ja höyrysulun läpi tuleva 125 mm putki tiivistetään höyrysulkuun. Mahdollisia paikallisten rakennusviranomaisten poikkeavia eristysvaatimuksia tulee noudattaa. Kanavat lämpimässä tilassa -sisätila Kanavassa kulkevan ilman lämpötila yli + 10 C Poistoilmakanava Kanavassa kulkevan ilman lämpötila alle +10 C Ulkoilmakanava koneelle Jäteilmakanava koneelta Kanavat kylmässä tilassa - ullakolla,yläpohjan eristeessä ja sen yläpuolella Poistoilmakanava Kanavat kylmässä ja lämpimässä tilassa Viilennys ilmanvaihtokoneella Kanavassa kulkevan ilman lämpötila alle +17 C Huom! Ulko- ja jäteilmakanavaa ei saa asentaa yläpohjan eristeen sisään / /PDF 2200 LOIMAA VALLOX Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta 12