Source: http://docplayer.fr/13668509-Cher-client-nous-vous-remercions-d-avoir-choisi.html
Timestamp: 2019-09-15 14:36:47+00:00
Document Index: 190238143

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Cher client, Nous vous remercions d avoir choisi - PDF
Download "Cher client, Nous vous remercions d avoir choisi"
2 Sommaire Règles fondamentales de sécurité page 5 Avertissements page 6 Connaître la chaudière RESIDENCE AR page 8 Mise en service page 10 Fonction hiver page 12 Réglage du sélecteur température eau chauffage page 12 Fonction été (KIS uniquement) page 12 Réglage du sélecteur température eau sanitaire (KIS uniquement) page 13 Arrêt temporaire page 13 Arrêt pour longues périodes page 14 Nettoyage page 15 Entretien page 15 Anomalies et solutions page 16 2
3 Cher client, Nous vous remercions d avoir choisi notre chaudière murale RESIDENCE AR, un produit innovateur, moderne, de qualité et à haut rendement qui va vous assurer bien-être, absence totale de bruit et sécurité pendant beaucoup de temps; tout cela en particulier, si vous confiez votre chaudière à un Service Après Vente préparé et capable de maintenir votre appareil au niveau maximum d efficacité, avec des coûts mineurs d exercice pour vous. Le Service dispose, en cas de nécessité, de pièces de rechange d origine. Le présent mode d emploi contient des indications et des suggestions très importantes qui doivent être suivies afin de mieux utiliser votre chaudière. Veuillez agréer, cher Client, nos sincéres remerciements. 3
4 Les chaudières RESIDENCE AR sont conformes à: Directive Gaz 90/396/CEE Directive Rendements 92/42/CEE Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE Directive Basse Tension 73/23/CEE Normes sur les chaudières à condensation Dans certains parties de ce manuel, nous avons utilisé les symboles suivants: ATTENTION = actions/situations qui demandent un soin particulier et une préparation adéquate. INTERDIT = actions qui NE DOIVENT absolument pas être exécutées. * Toute référence à la fonction Eau chaude sanitaire doit être retenue uniquement dans le cas du raccordement d un ballon indépendent, de puissance adaptée. 4
5 RÈGLES FONDAMENTA- LES DE SÉCURITÉ Nous rappelons que l utilisation de produits employant des combustibles, de l énergie électrique et de l eau comporte le respect de certaines règles fondamentales de sécurité telles que: L emploi de RESIDENCE AR est interdit aux enfants et aux personnes inaptes non assistées. Il est interdit de mettre en fonction des dispositifs ou des appareils électriques tels qu interrupteurs, électroménagers, etc. si l on perçoit une odeur de combustible ou de gaz non brûlés. Dans ce cas: aérer la pièce en ouvrant portes et fenêtres; fermer le dispositif d interception du combustible; appeler immédiatement le Service Après Vente ou bien un personnel très qualifié. Il est interdit de toucher la chaudière pieds nus ou avec des parties du corps mouillées. Toute opération de nettoyage est interdite avant d avoir débranché la chaudière du réseau d alimentation électrique; pour cela positionner l interrupteur général de l installation sur éteint. Il est interdit de tirer, décoller, tordre les câbles sortant de la chaudière même si elle est débranchée du réseau d alimentation électrique. Il est interdit de boucher ou de réduire la dimension des ouvertures d aération de la pièce d installation, si elles sont présentes. Il est interdit d intervenir sur éléments sigillés. 5
6 Il est interdit de laisser des récipients et des substances inflammables dans la pièce d installation de la chaudière. Il est interdit de poser sur la chaudière des objets qui pourraient devenir dangereux. Il est conseillé de ne pas débrancher la chaudière du réseau d alimentation électrique et de ne pas fermer le robinet du gaz si la température peut descendre au-dessous de zéro, car le système antigel de 1 niveau (protection jusqu à -3 C) serait désactivé. Il est interdit de boucher l èvacuation des condensats. AVERTISSEMENTS Ce manuel ainsi que celui destiné à l Installateur et au Service Après Vente sont partie intégrante de la chaudière RESIDENCE AR et par conséquent ils doivent être soigneusement conservés; ils devront TOUJOURS l accompagner, même en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur ou en cas de transfert sur une autre installation. En cas d endommagement ou de perte, demander un exemplaire au Service Après Vente de votre zone. L installation de la chaudière RESI- DENCE AR doit être effectuée par un professionnel qualifié qui à la fin du travail doit remettre au propriétaire la déclaration de conformité d installation réalisée selon les règles de l art, conformément aux normes en vigueur et aux indications fournies dans le mode d emploi destiné à l installateur livré avec le produit. 6
7 La chaudière RESIDENCE AR devra être destinée à l utilisation prévue pour laquelle elle a été expressément conçue. RIELLO dégage toute responsabilité contractuelle et extra contractuelle en cas de dommages aux personnes, animaux ou choses venant de fautes d installation, réglage et entretien ou d utilisation impropre. En cas de pertes d eau, fermer l alimentation hydraulique et prévenir immédiatement le Service Après Vente ou un personnel qualifié. Vérifier périodiquement la pression d exercice de l installation hydraulique: elle ne doit pas descendre audessous de la valeur de 1 bar. Dans le cas contraire, faire intervenir le Service Après Vente ou un personnel qualifié. Ne pas utiliser la chaudière pour une longue période comporte l exécution des opérations suivantes: positionner le sélecteur de fonction de l appareil sur éteint ; positionner l interrupteur général de l installation sur éteint ; fermer les robinets de combustible et d eau de l installation thermique; vider l installation thermique en cas de danger de gel. Le dispositif de circulation se met en marche pendant 30 secondes après environ 24 heures du dernier cycle de fonctionnement, quelle que soit la position du sélecteur de fonction. 7
8 CONNAITRE LES CHAUDIERES - RESIDENCE AR RESIDENCE AR sont des chaudières à allumage automatique avec contrôle de flamme à ionisation et réglage électronique. Il s agit des chaudières à chambre de combustion étanche vers la pièce d installation (appareil type C). RESIDENCE AR KIS sont des chaudières murales à gaz à condensation (equipées d un échangeur condensante supplementaire) conçues et réalisées pour la production d eau chaude pour le chauffage ainsi que pour l utilisation sanitaire
9 RESIDENCE AR IS sont des chaudières murales à gaz à condensation (equipées d un échangeur condensante supplementaire) conçues et réalisées pour être connectées à un ballon: dans ce cas-ci elles peuvent fournir eau chaude sanitaire Sélecteur de fonction: hiver : eau chaude sanitaire et chauffage éteint - déblocage : il permet de remettre en marche la chaudière après un arrêt de sûreté ; seulement les fonctions antigel et antiblocage sont active été (KIS uniquement): seulement eau chaude sanitaire. 2- Signal lumineux état de la chaudière: il s allume pour indiquer le fonctionnement régulier de la chaudière. 3- Sélecteur température eau chauffage : permet de programmer la valeur de la température de l eau de chauffage. 4- Afficheur numérique: il signale la température de fonctionnement et les codes anomalies. 5- Sélecteur température eau sanitaire (KIS uniquement): il permet de programmer la valeur de la température de l eau sanitaire. 9
10 MISE EN SERVICE La première mise en service de la chaudière RESIDENCE AR doit être exécutée par le Service Après-Vente après quoi la chaudière pourra fonctionner automatiquement. Il pourra toutefois se présenter la nécessité de remettre en fonction RE- SIDENCE AR sans impliquer le Service Après Vente: par exemple après une période d absence prolongée. Dans ce cas il faudra effectuer les contrôles et les opérations qui suivent: Ouvrir les robinets du combustible et de l eau de l installation thermique Vérifier la pression du circuit hydraulique à froid: elle doit être comprise entre 1 bar et 1,5 bar Vérifier l état fonctionnel des appareils de filtrage et/ou de traitement de l eau de consommation Positionner l interrupteur général de l installation sur allumé : le signal vert clignotant doit s allumer Régler le thermostat ambiance à la température souhaitée (~ 20 C) ou bien, si l installation est munie d un chrono-thermostat, vérifier qu il soit actif et réglé (~ 20 C) Positionner le sélecteur température eau sanitaire dans la position souhaitée (KIS uniquement) Positionner le sélecteur température eau chauffage dans la position souhaitée 10
11 Positionner le sélecteur de fonction sur été (KIS uniquement) ou hiver selon la saison, le signal vert d état chaudière est allumé clignotant. Les conditions suivantes pourraient se présenter: - s il n y a pas de demande de chaleur, la chaudière sera dans un état de stand-by - s il y a une demande de chaleur, la chaudière démarre et la flamme s allume. La signalisation lumineuse prendra la couleur verte fixe. La chaudière RESIDENCE AR va rester en fonction jusqu à ce que les températures programmées soient atteintes. Ensuite elle va se positionner en standby. En cas d anomalies d allumage ou de fonctionnement, la chaudière effectuera un arrêt de sûreté ; sur le panneau des commandes le signal vert fixe d état chaudière s éteint et vont s allumer: le signal arrêt temporaire (vert clignotant) ou le signal de blocage chaudière (rouge fixe). En meme temps, l afficheur digital affiche une anomalie (A 0X). Après un arrêt de sûreté, attendre a peu près 10 secondes avant de rétablir les conditions de démarrage. Pour la description de l anomalie et pour rétablir les conditions de démarrage, consulter le paragraphe Leds, anomalies et solutions à la page
12 FONCTION HIVER Pour l utilisation en hiver, portez le sélecteur de fonction sur le symbole (hiver). En cas de demande de chaleur, la chaudière s allume et le led lumineux s éclaire fixement en vert. L afficheur numérique s éclaire et la température de refoulement de l eau de chauffage, configurée avec le sélecteur température eau chauffage, apparaît. Réglez le thermostat d ambiance sur la température voulue (environ 20 C). REGLAGE DU SELECTEUR TEM- PERATURE EAU CHAUFFAGE Il est possible d augmenter ou diminuer la température de l eau de chauffage au moyen du sélecteur température eau chaudière en cas de variation de la température extérieure; dans ce cas, il faudra procéder à un nouveau réglage du sélecteur température eau chaudière. Tourner le sélecteur dans le sens des aiguilles d une montre pour diminuer la température de l eau et dans le sens contraire pour la augmenter. FONCTION ÉTÉ (KIS uniq.) En plaçant le sélecteur de fonction sur (été), la chaudière ne produira que de l eau chaude sanitaire. En cas de demande d eau chaude, la chaudière s allume et le led lumineux s éclaire fixement en vert. L afficheur numérique s éclaire et la température de l eau sanitaire, configurée avec le sélecteur température eau sanitaire, apparaît. 12
13 REGLAGE DU SELECTEUR TEM- PERATURE EAU CHAUDE SA- NITAIRE (KIS uniq.) Il est possible de modifier la valeur de la température de l eau chaude sanitaire en tournant le sélecteur sanitaire dans le sens des aiguilles d une montre pour diminuer. la température et dans le sens contraire pour la augmenter. ARRET TEMPORAIRE En cas d absences temporaires pendant les week-end ou des courts voyages: Positionner le sélecteur de fonction (1) sur éteint (signal vert clignotant). Lorsque le sélecteur de fonction est placé sur cette position, le rétroéclairage de l'afficheur se désactive et l'afficheur montre - -. Ainsi faisant l alimentation électrique et l alimentation du combustible sont actives et la chaudière est protégée par les systèmes: antigel: lorsque la température de l eau de chaudière descend au dessous de 4 C, le brûleur s allume à la puissance minimale jusqu à ce que, avec la chaudière en fonctionnement chauffage, la température de l eau atteint 30 C. A ce moment-là, le brûleur s éteint et après 30 s éteint le dispositif de circulation. 1 13
14 Pour KIS: en outre, lorsque la température de l eau du circuit sanitaire descend à 5 C entre en fonction le dispositif de circulation et s allume le brûleur à la puissance minimale jusqu à ce que (la chaudière en sanitaire) la température de l eau de chaudière atteigne 55 C. A ce moment-là, le brûleur s éteint et après 10 s éteint le dispositif de circulation. antiblocage dispositif de circulation: le dispositif de circulation se met en marche pendant 30 secondes après environ 24 heures du dernier cycle de fonctionnement. ARRET POUR LON- GUES PERIODES En cas de non-utilisation de la chaudière pendant une longue période, effectuer les opérations suivantes: Positionner le sélecteur de fonction (1) sur éteint (signal vert clignotant). Lorsque le sélecteur de fonction est placé sur cette position, le rétroéclairage de l'afficheur se désactive et l'afficheur montre Positionner l interrupteur général de l installation sur éteint : le signal vert doit s éteindre. Fermer les robinets du combustible et de l eau de l installation thermique et sanitaire. 14
15 Dans ce cas-là, les systèmes antigel et antiblocage sont désactivés. Vider l installation thermique et sanitaire en cas de danger de gel. Votre installateur ou le Service Après Vente est disponible au cas où la procédure ci-dessus causerait des problèmes. NETTOYAGE Nous conseillons de nettoyer uniquement la partie extérieure de la chaudière avec un chiffon humide trempé dans de l eau savonneuse. En présence de taches plus tenaces, tremper le chiffon dans un mélange à 50% d eau et d alcool dénaturé ou avec des produits spécifiques. Ne pas utiliser des carburants et/ou des éponges trempées en solutions abrasives ou de lessives en poudre. Il est interdit toute opération de nettoyage, avant d avoir débranché la chaudière du réseau d alimentation électrique en positionnant l interrupteur général de l installation sur éteint. ENTRETIEN Nous désirons rappeler qu une visite annuelle d entretien par un personnel qualifié est conseillée. Votre installateur ou le Service d Après Vente est à votre complète disposition pour vous donner des informations sur la possibilité de contrat d ENTRETIEN PRO- GRAMME, qui pour vous représenterait à notre avis: une sécurité majeure; le respect des lois en vigueur; avoir un produit fonctionnant correctement. 15
16 LEDS, ANOMALIE ET SOLUTIONS Led signalisation état chaudière 1 1 Si après avoir positionné l interrupteur général de l installation sur allumé le signal vert ne s allume pas et la chaudière ne démarre pas, il manque l alimentation électrique. Contrôler: la fiche d alimentation de l appareil, si elle est présente, doit être bien insérée l interrupteur général de l installation doit se trouver en position allumé. Si les anomalies persistent, contacter votre installateur ou le Service d Après Vente. Le panneau commande comprend un led lumineux qui, en suivant l état de fonctionnement de la chaudière a des couleurs différentes: - led vert - led rouge - led orange. Led vert - Clignotant avec fréquence 1 seconde allumé et 5 secondes éteint = chaudière en stand-by, on n a pas présence de flamme. - Quand le sélecteur de fonction est positionné sur éteint-déblocage ( ), l éclairage rétro du afficheur s éteinte et le display affiche
17 - Clignotant avec fréquence 0,5 seconde allumé et 0,5 secondes éteint = arrêt temporaire de l appareil dû aux anomalies suivantes: - pressostat de l eau (temps d attente 10 minutes environ) - pressostat de l'air différentiel (temps d attente 10 minutes environ) - transitoire en attente d allumage (*). - Clignotant rapide avec visualisation bref, entrée/sortie fonction S.A.R.A. (Système Automatique Réglage Ambiant). En plaçant le sélecteur témperature eau chauffage dans la zone (1) indiquées dans le dessin (valeur de témperature comprise entre 55 et 65 C), on active la fonction d auto-réglage S.A.R.A.: la chaudière modifie la témperature de départ chauffage selon le temps d intervention du thermostat ambiant. Quand on atteint la témperature établie avec le sélecteur eau chauffage (2) automatiquement commence un comptage de 20 minutes. Si à la fin de cette periode le thermostat ambiant continue a demander de la chaleur, la valeur de la température selectionnée s augmente automatiquement de 5 C. Quand on atteint la nouvelle valeur selectionnée, commence un comptage de 20 minutes. Si à la fin de cette periode le thermostat ambiant continue a démander chaleur, la valeur de la température selectionnée s augmente automatiquement de 5 C. Cette nouvelle valeur de température est le resultat de la température selectionnée manuellement avec le selécteur eau chauffage et l augmentation de 10 C de la fonction S.A.R.A.. Après avoir attendu le deuxième cycle d augmentation la valeur de température reste la même jusque la fin de la demande de chaleur qui arrête le cycle. A une nouvelle demande de chaleur la chaudière fonctionne avec la valeur selectionnée manuellement avec le selécteur eau chauffage. - Vert fixe, la flamme est présente et la chaudière fonctionne regulierement. L'afficheur montre la température de l'eau de refoulement du chauffage et la 17
18 température de l'eau sanitaire (température détectée par la sonde sanitaire). Les anomalies sont indiquées par le led vert qui est éteint, par le led rouge/jaune qui est éclairé et par un code qui apparaît sur l afficheur ayant le sens suivant: A01 blocage de la flamme - led rouge fixe A02 intervention thermostat limite - led rouge clignotant A03 intervention pressostat de l air différentiel - led rouge fixe; A04 pressostat d eau (après la phase transitoire*) ou possible anomalie de condensat - led rouge fixe A06 sonde NTC sanitaire (KIS uniquement) - led jaune fixe (ne s affiche que si la chaudière est en attente) A07 sonde NTC chauffage - led rouge fixe. * Pendant cette phase la chaudière attend que les conditions de fonctionnement se rétablissent. Si, après le temps d attente la chaudière ne reprend pas le fonctionnement, l arrêt devient definitif et la signalisation lumineuse s allume de couleur rouge. Pour rétablir le fonctionnement: - pour anomalies A Positionner le sélecteur de fonction sur éteint-déblocage, attendre 5-6 secondes et le positionner à nouveau sur la position désirée: été (seulement KIS) ou hiver. Si les tentatives de déblocage ne permettent pas de rétablir le correct fonctionnement de la chaudière, demander l intervention du Service Après-Vente. - pour anomalie A04: - pressostat d eau Vérifier la valeur de pression indiquée par le manomètre; si elle est inférieure à 0,5 bar procéder comme indiqué cidessous: - positionner le sélecteur de fonction sur éteint-déblocage - pour KIS (fig. 1): - ouvrir le robinet 3 voies situé sur le disconnecteur - remplir lentement en agissant sur le robinet 3 voies sur charge 18
19 installation jusqu à lire sur le manomètre la valeur de 1,5 bars - positionner ensuite le robinet sur ouvert - fermer le robinet du disconnecteur - positionner à nouveau le sélecteur de fonction sur la position désirée: été ou hiver - pour IS: - ouvrir le robinet de remplissage extérieur à la chaudière - possible anomalie de condensat: - positionner le sélecteur de fonction sur éteint-déblocage et ensuite le positionner à nouveau sur la position désirée: été (seulement KIS) ou hiver. Si l anomalie se répete de nouveau, il faut contrôler le pressostat de condensat et le collecteur d'évacuation. - pour anomalie A06 (KIS uniquement) La chaudière fonctionne normalement, mais elle ne garantit pas la stabilité de la température de l eau sanitaire qui reste fournie à une température proche de 50 C. Positionner le sélecteur de fonction sur éteint-déblocage, attendre 5-6 secondes puis le remettre sur la position désirée (été ou hiver). Si l anomalie se répete de nouveau, il est nécessaire de demander l intervention du Service Après- Vente. - pour anomalie A07 Il est nécessaire de demander l intervention du Service Après- Vente. ouvert fermé fig. 1 remplissage 19
20 S.F.C.R. Parc d activité Pariest 22, Rue Léon Jouhaux - CROISSY BEAUBOURG MARNE LA VALLEE CEDEX Tél: (33) Télécopie: (33) Cod Ed. 1