Source: http://docplayer.es/42788-Xxxxxxxxxxxxxxxx-por-la-cual-se-expide-el-reglamento-tecnico-de-instalaciones-internas-de-gas-combustible-el-ministro-de-minas-y-energia.html
Timestamp: 2018-02-21 03:56:16
Document Index: 405100077

Matched Legal Cases: ['Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 26', 'Artículo 1']

(XXXXXXXXXXXXXXXX) Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible. EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA - PDF
Download "(XXXXXXXXXXXXXXXX) Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible. EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA"
Xavier Mendoza Revuelta
1 República de Colombia MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RESOLUCIÓN NÚMERO (XXXXXXXXXXXXXXXX) Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible. EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto 070 de 2001; y, CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 78 de la Constitución Política de Colombia: Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Que el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994, establece que corresponde al Ministerio de Minas y Energía señalar los requisitos técnicos que deban cumplir las obras, equipos y procedimientos de las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible. Que el Numeral 4 del Artículo 3 del Decreto 070 de 2001 señala que compete al Ministerio de Minas y Energía adoptar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con el sector minero energético. Que mediante la Ley 170 de 1994 Colombia aprobó el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual contiene, entre otros, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio; y que a través de la Ley 172 de 1994 se aprobó el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de los
2 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 2 de 40 Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela (G-3); y, a su vez, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del cual Colombia hace parte, aprobó la Decisión 376 de 1995 modificada por la Decisión 419 de Que en el Numeral 2.2 del Artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, en el Artículo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela (G-3) y en el Artículo 26 de la Decisión Andina 376 de 1995 se prevé que los reglamentos técnicos se establecen para asegurar, entre otros, los objetivos legítimos de garantizar la seguridad nacional, proteger la vida, la salud y la seguridad humanas, animal y vegetal; proteger el medio ambiente; así como la prevención de prácticas a error a los consumidores. Que la Decisión 562 de 2003 de la Comunidad Andina de Naciones estableció directrices para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos en los países miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario. Que conforme a los mencionados instrumentos internacionales, previamente a la expedición de un Reglamento Técnico, el correspondiente proyecto debe enviarse al Punto de Contacto en materia de normalización y procedimientos de Evaluación de la Conformidad, con una antelación mínima de 90 días, con el fin de que se hagan las notificaciones correspondientes a la Organización Mundial de Comercio (OMC), Comunidad Andina de Naciones (CAN) y al Grupo de los Tres (G-3), respectivamente. Que el Parágrafo único del Numeral 2 del Anexo 2 de la Resolución 039 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas estableció: Los costos de instalación interna serán los definidos en el artículo de la Ley 142 de La red interna no será negocio exclusivo del distribuidor y por lo tanto, cualquier persona calificada podrá prestar el servicio, siempre y cuando este registrado en la empresa de distribución local. En todo caso, el distribuidor deberá rechazar la instalación si no cumple con las normas de seguridad. El costo de la prueba estará incluido en el cargo de conexión. Que el Numeral 4.14 de la Resolución 067 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Código de Distribución de Gas combustible por Redes) dispuso: Los elementos necesarios para la instalación interna, según lo definido en la Ley 142 de 1994, podrán ser suministrados por el distribuidor e
3 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 3 de 40 instalados por él mismo o por cualquier otro personal autorizado y registrado en la empresa. No será negocio exclusivo del distribuidor y serán instalados a cargo del usuario. Que el Parágrafo Único del Articulo 108 de la Resolución 057 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas dispuso: La red interna no será negocio exclusivo del distribuidor y por lo tanto, cualquier persona calificada e idónea podrá prestar el servicio. En todo caso, el distribuidor deberá rechazar la instalación si no cumple con las normas de seguridad del Ministerio de Minas y Energía, y las del Código de Distribución. El costo de la prueba estará incluido en el cargo por acometida. Que el Parágrafo Único del Articulo 19 de la Resolución 108 de 1997 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas dispuso: Las facultades que esas normas otorguen a las empresas de distribución, para llevar un registro del personal autorizado que podrá construir y realizar el mantenimiento de la red interna, no confiere a tales empresas la atribución de limitar el número de registrados, o de negar dicho registro a las personas que reúnan las condiciones técnicas establecidas por las autoridades competentes. Dicho registro será público y las empresas tendrán la obligación de divulgarlo; igualmente, deberá suministrarlo en cualquier momento a petición del usuario. En todo caso, la existencia del registro no faculta a las empresas para favorecer monopolios, o impedir que las personas calificadas, según las normas, puedan ejercer su profesión u oficio. Que la Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio publicada en el diario oficial el 17 de mayo de 2002 fijo: a) Requisitos mínimos de calidad e idoneidad que se deben cumplir en la proyección, construcción, ampliación, reforma o revisión de instalaciones para el suministro de gas combustible en edificaciones residenciales y comerciales, y b) Condiciones que deben cumplir la protección de tuberías, la ventilación de los recintos donde se instalen o se proyecte instalar tuberías y artefactos a gas, la evacuación de los gases productos de la combustión de tales artefactos, y
4 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 4 de 40 c) Requisitos de protección de la vida, la salud y la seguridad de los habitantes de dichas edificaciones, Que el Articulo 1 de la Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio publicada en el diario oficial el 21 de julio de 2004 modifico el literal g) del numeral , Capítulo Primero, Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio así: Las personas naturales que se dediquen o se empleen para la construcción, ampliación, reforma, revisión o certificación de las instalaciones para el suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales, deberán contar con certificado de competencia laboral expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, o por un organismo de certificación de personal acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio con base en las normas de competencia laboral que se señalen en el alcance bajo el cual se conceda la acreditación. "En todos los casos, para la expedición de los certificados de conformidad a los que se refiere el numeral de este capítulo, se verificará la existencia de los certificados de competencia laboral del personal que construya, amplíe, reforme o revise la instalación para el suministro de gas y que los mismos hayan sido expedidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, o por un organismo de certificación de personal acreditado por esta Superintendencia. "Para efectos de la certificación de conformidad de las instalaciones de que trata este numeral, el certificado de competencia laboral será exigible a partir del 1o de enero de 2005". Que la Resolución 1509 de 2009 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo modificó la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución del 14 de mayo de Que es necesario eliminar y prevenir riesgos que afecten la salud y la seguridad de las personas, habiéndose detectado la pérdida de vidas humanas entre otros incidentes.
5 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 5 de 40 Que con fecha 21 de julio de 2004 la Asociación Colombiana de Gas Natural- Naturgas remitió al Ministerio de Minas y Energía un estudio de riesgo en instalaciones internas. Que es necesario demostrar la conformidad de las instalaciones de suministro de gas contra una norma o reglamento técnico antes de su comercialización. Que es necesario fijar los requisitos de orden técnico obligatorios para las instalaciones de suministro de gas a edificaciones de uso industrial. Que es necesario unificar los criterios para la revisión de las instalaciones internas de gas combustible para uso residencial y comercial a nivel nacional. Que una vez surtido el proceso del notificación del presente Reglamento Técnico, ante la Organización Mundial de Comercio, la Comunidad Andina de Nacional y el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la República de Venezuela y la República de Colombia, respectivamente de conformidad con lo señalado en el Decreto 1112 de 1996, en la Decisión CAN 419 y en las Leyes 170 y 172 de 1994, no produciéndose observaciones a su contenido y alcance, el Ministerio de Minas y Energía decide expedir el presente Reglamento Técnico, y RESUELVE: Artículo 1. Expedir el Reglamento Técnico a que se deben sujetar las instalaciones para suministro de gas combustible en edificaciones residenciales, comerciales e industriales durante las actividades de proyección, construcción, ampliación, reforma o revisión. 1. OBJETO: El presente Reglamento Técnico tiene por objeto establecer los requisitos que se deben cumplir en las etapas de diseño, construcción, mantenimiento y abandono de las instalaciones de suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales, comerciales e industriales.
6 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 6 de CAMPO DE APLICACIÓN: Este reglamento aplica a todos los actividades requeridas en las etapas de diseño, construcción, mantenimiento y abandono de las instalaciones de suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales, comerciales e industriales. Los gases a suministrar mediante las instalaciones objeto de este reglamento técnico tendrán las siguientes características fisicoquímicas: a) Que el gas de suministro de la instalación se encuentre dentro de las familias y grupos de acuerdo con el valor del número Wobbe que se utilizan en Colombia. En la tabla 1 se indican las familias y grupos de combustibles gaseosos que se emplean en el país: Tabla 1. Clasificación de los gases que se emplean en Colombia Familias y grupos de gases. Número Wobbe en el poder calorífico superior (a 15 C y 1 013,25 mbar) MJ/m 3 Mínimo Máximo Segunda familia 39,1 54,7 Grupo H 45,7 54,7 Tercera familia (Grupo B/P) 72,9 87,3 b) Que la presión de operación de la instalación para el suministro de gas de la edificación se encuentre dentro de los siguientes límites: Edificación residencial: máximo 14 kpa (140 mbar) Edificación comercial: máximo 140 kpa (1400 mbar) Edificación Industrial: máximo según lo estipulado en actualización referida en el Anexo 1 de este Reglamento. la NTC 3838 en la Los requisitos de tipo técnico para la actividad de certificación de instalaciones nuevas de suministro de gas correspondiente a la etapa de construcción hacen parte del campo de aplicación de este reglamento.
7 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 7 de 40 Los requisitos de tipo técnico para la actividad de revisión periódica de instalaciones de suministro de gas y para el proceso de certificación asociado a esta actividad hacen parte del campo de aplicación de este reglamento. 3. DEFINICIONES Y SIGLAS 3.1 Definiciones: Para efectos de la aplicación del presente Reglamento Técnico se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: Accesorios: Elementos utilizados para empalmar las tuberías para conducción de gas. Forman parte de ellos los usados para hacer cambios de dirección, de nivel, ramificaciones, reducciones o acoples de tramos de tuberías. Accesorios de acople: Elementos metálicos tales como codos divergentes y tes T de interconexión, necesarios para conformar los ductos y sus conectores. Aire circulante: Aire de enfriamiento, calefacción o ventilación, distribuido en los espacios habituales de una edificación. Aire de combustión: Cantidad de aire necesaria para llevar a cabo la combustión completa del gas en el quemador de un artefacto. Se entiende por combustión la rápida oxidación de los gases combustibles, acompañada por la producción de calor, o de luz y calor. La combustión completa del gas, sólo es posible en presencia de un suministro adecuado de oxígeno. Si el suministro de oxígeno es insuficiente, la combustión será incompleta y se fomentará la producción de monóxido de carbono. Aire de dilución: Cantidad de aire que entra al cortatiros o regulador de tiro de un artefacto, mezclándose con los productos de la combustión del gas, o cantidad de aire necesaria para diluir hasta niveles seguros las concentraciones de productos de combustión que no sean evacuadas hacia la atmósfera exterior, o ambos, que queden atrapados dentro del recinto donde está instalado el artefacto. Aire de renovación: Cantidad de aire necesario para renovar o reponer el aire consumido por la combustión del gas de un artefacto instalado en un recinto interior.
8 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 8 de 40 Anillo de distribución: Parte de las líneas secundarias conformada por accesorios y tuberías que forman mallas o anillos. Áreas comunes: Partes de una edificación multifamiliar que pertenece a los copropietarios o que están afectadas por una servidumbre. En el caso de edificaciones comerciales son aquellas partes de la construcción a las cuales tienen acceso múltiples usuarios. Áreas privadas: Partes de una edificación multifamiliar que están destinadas para fines de habitación (vivienda). En el caso de edificaciones comerciales, son aquellas partes de la construcción destinadas al desarrollo de la actividad comercial. Armario, local, caseta o nicho de medidores: Recinto debidamente ventilado donde se ubican uno o varios medidores. Artefactos a gas: Aquellos en los cuales se desarrolla la reacción de combustión utilizando la energía química de los combustibles gaseosos que es transformada en calor, luz u otra forma. Cabeza de ensayo: Elemento conformado por un instrumento o medición y por accesorios que permiten el registro y verificación de la presión suministrada a una instalación en un instante determinado. Camisas: Tubos que alojan en su interior una tubería de conducción de gas. Capacidad instalada: Máxima potencia expresada en kw, que puede suministrar una instalación, la cual depende de las especificaciones de diseño de la misma. Centro de medición: Conformado por los equipos y los elementos requeridos para efectuar la regulación, control y medición del suministro del servicio de gas para uno o varios usuarios. Centro de medición colectivo: Conformado por los medidores, reguladores, válvulas de corte del suministro y accesorios necesarios para el control de gas a varios usuarios.
9 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 9 de 40 Centro de medición individual: Conformado por el medidor, el regulador, la válvula de corte del suministro y los accesorios para el control de gas a una sola vivienda. Conductos de evacuación: Destinado a la conducción hacia el exterior de la edificación de los productos generados en el proceso de combustión del gas. Conector: Conductor lateral de conexión que sirve para acoplar los gasodomésticos a los ductos de evacuación (individuales o colectivos), cuando se requiera. Los conectores a su vez pueden ser múltiples o individuales. Un ducto individual, perfectamente vertical, que acople en forma directa sobre el collarín ubicado en el extremo superior de un gasodoméstico, no requiere conector. Conexión abocinada: Aquella donde la hermeticidad se obtiene por la compresión entre las paredes cónicas y esféricas de dos metales en contacto. Conexión roscada: Aquella donde la hermeticidad se logra en los filetes de la rosca de la unión. Consumo de gas de los artefactos: Cantidad de gas utilizado por un artefacto en la unidad de tiempo. Declaración de Conformidad del Proveedor DCP: Formulario diligenciado que está respaldado por una documentación de apoyo, normalizados con base en las NTC- ISO/IEC (Partes 1 y 2), mediante la cual el emisor (organización o persona emisora), con el fin de satisfacer la demanda de confianza por parte del mercado y las autoridades reguladoras, declara y asegura bajo su responsabilidad que el objeto identificado (que puede ser un producto, servicio, proceso, sistema de gestión, persona u organismo) cumple aquellos requisitos especificados a los que se refiere la declaración, y deja en claro quién es el responsable de dicha conformidad y declaración. Detector de gas combustible: Equipo que permite verificar la presencia de gas combustible en la atmósfera. Distribuidor de gas combustible: Persona que presta el servicio público domiciliario de distribución de gas combustible.
10 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 10 de 40 Ducto: Conducto preferiblemente vertical, destinado a la evacuación por tiro natural de los productos de la combustión del gas. Se distinguen dos tipos de ductos: a) Ducto individual: conducto que sirve para la evacuación de los productos de combustión de un solo gasodoméstico; b) Ducto común: conducto que sirve para la evacuación de los productos de combustión de dos (2) o más gasodomésticos instalados en una o varias plantas de un mismo edificio. Los conductos se componen de tramos rectos de tubería, posiblemente de uno o varios conectores, de los correspondientes accesorios de acople y de un sombrerete en un extremo terminal. Edificación: Cualquier construcción para uso residencial o comercial. En el caso de uso residencial puede ser unifamiliar o multifamiliar. Elevador: Accesorio que permite la transición entre tuberías plásticas y metálicas. Empaque: Elemento elástico de determinadas características fisicoquímicas, que al ser comprimido entre dos piezas metálicas debe producir condiciones de hermeticidad al sistema. Factor de coincidencia: Relación existente entre la máxima demanda probable y la máxima demanda potencial del gas. Familias de gases combustibles: Clasificación de los gases en función del índice de Wobbe. Gasificación: Proceso mediante el cual se desplaza el aire o gas inerte existente en una tubería, reemplazándolo por gas combustible. Gas tóxico: Aquel constituido por elementos nocivos para la salud, como el monóxido de carbono, generados por la combustión incompleta del gas. Infiltración de aire: Proceso natural de renovación del aire circulante dentro de un recinto interior.
11 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 11 de 40 Instalaciones para suministro de gas: Conjunto de tuberías, equipos y accesorios requeridos para la conducción del gas a edificaciones, está comprendida entre la salida del registro (válvula) de corte en la acometida y los puntos de salida para conexión de los gasodomésticos o equipos para uso comercial que funcionan con gas. Juntas mecánicas por compresión: Elementos de unión donde la hermeticidad se consigue aplicando presión sobre las partes de la tubería y los componentes de la unión, mediante un elemento de material plástico. LIE - Límite inferior de explosividad: Según la NTC 5347 en la actualización referida en el Anexo 1 de este Reglamento. Límite inferior de explosividad (LIE) es la relación volumétrica de gas o vapor inflamable en el aire por debajo de la cual no se puede formar una atmósfera explosiva gaseosa. Línea de acometida o acometida: Derivación de la línea secundaria que llega hasta la válvula de corte (registro) de la primera etapa de regulación asociada al inmueble. Línea individual: Sistema de tuberías internas o externas a la vivienda que permiten la conducción de gas hacia los distintos artefactos de consumo de un mismo usuario. Está comprendida entre la salida de los centros de medición (o los reguladores de presión para el caso de instalaciones para suministro de gas sin medidor) y los puntos de salida para la conexión de los artefactos de consumo. Líneas matrices: Sistemas de tuberías exteriores o interiores a la edificación (en este último caso, ubicadas en las áreas comunes de la edificación), que forman parte de la instalación para suministro de gas donde resulte imprescindible ingresar a las edificaciones multiusuario con objeto de accesar los centros de medición. Están comprendidas entre la salida del registro de corte en la acometida de la respectiva edificación multiusuario y los correspondientes medidores individuales de consumo. Líneas primarias o redes troncales: Sistemas de tuberías destinados a la conducción de gas hacia sectores puntuales de consumo en los centros urbanos o la interconexión de varias comunidades. Para el caso de gas natural
12 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 12 de 40 están comprendidas entre la estación receptora (city gate) de cada localidad y las estaciones reguladores secundarias o de distrito dispuestas en la red de distribución. Por lo general se componen de tuberías de acero operadas a alta presión. Para el caso de redes de distribución abastecidos con GLP mediante uno o varios tanques estacionarios de almacenamiento, los tanques mismos hacen las veces de líneas primarias de distribución. Líneas secundarias: Sistemas de tuberías que se derivan de las líneas primarias en las estaciones reguladoras de distrito y se extienden hacia las instalaciones de los usuarios en un sector determina do de la red de distribución. Por lo general se componen de tuberías de materiales plásticos especiales, operadas a media presión para el caso de redes de distribución abastecidas con GLP mediante uno o más tanques estacionarios de almacenamiento, los anillos de distribución se derivan de los reguladores de presión de primera etapa asociados a los respectivos tanques de almacenamiento de GLP. Material dieléctrico: Elemento que aísla eléctricamente dos metales. Máxima presión de operación permisible (MPOP): Máxima presión a la cual puede ser operado de tuberías para la conducción de gas, bajo condiciones normales de servicio. Mecanismo de alivio: Dispositivo instalado en un sistema presurizado de tuberías para gas con el objeto de prevenir que la presión dentro del sistema exceda un límite predeterminado, bien sea mediante venteo hacia la atmósfera exterior del gas excedente o desviándolo hacia sistemas alternos de menor presión que puedan absorberlo sin exceder sus propios límites de seguridad. Medidor de consumo: Instrumento de medición que registra el volumen de gas suministrado a un usuario para su consumo interno. Número de Woobe: Relación entre el poder calorífico del gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de la densidad relativa al aire del mismo gas. Se expresa en megajulios sobre metro cúbico (MJ/m3). Paramento de la edificación: Delimitación del área permitida para construcción, de conformidad con las reglamentaciones legales vigentes.
13 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 13 de 40 Patio de ventilación: Espacio ubicado dentro de una edificación, en comunicación directa con el medio exterior. Personal calificado: Son las personas que cuentan con un certificado de competencia laboral expedido por autoridad competente, y están inscritos en el Registro de Fabricantes e Importadores de productos o servicios sujetos al cumplimiento de Reglamentos Técnicos, establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC o la entidad que haga sus veces. Potencia nominal: Cantidad total de energía calórica por unidad de tiempo, producida por un artefacto de gas y declarada por el fabricante del artefacto los efectos de esta norma, la potencia nominal es equivalente a la tasa nominal de suministro de energía calórica definida en el número de la NTC La potencia se expresa en kilovatios (kw). Presión de servicio de los gasodomésticos: Presión estática relativa medida en la conexión de entrada del gas al gasodoméstico cuando este se encuentra en funcionamiento. Se expresa en milibares (mbar). Presión mínima de operación: Mínima presión efectiva de operación que podrá presentarse dentro de un sistema de tuberías para la conducción de gas, bajo condiciones normales de servicio, se abrevia Pmin. Presión normal de suministro: Presión que deben entregar y mantener las empresas distribuidoras en el punto de entrada de la instalación para suministro de gas. Productos de combustión: Conjunto de gases, partículas sólidas y vapor de agua que resultan en el proceso de combustión. Purga: Procedimiento para sacar de una tubería de gas el aire, el gas o una mezcla de ambos. Recinto interior: Espacio comprendido dentro de la distribución de un edificio, cuyas características constructivas le impiden el contacto directo con la atmósfera exterior mediante cualquier tipo separación arquitectónica temporal o permanente, tales como divisiones, paredes, puertas, ventanas, etc. Regulador barométrico de tiro: Dispositivo compensador de presiones incorporado en un conducto, chimenea, conector o múltiple de escape para
14 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 14 de 40 evacuación de los productos de la combustión del gas, que tiene por objeto controlar las condiciones de tiro en este tipo de sistemas y proteger los quemadores de un artefacto de gas contra cualquier falla en el funcionamiento de los mismos. Redes de distribución urbana (red local): Sistemas de tuberías destinados al abastecimiento domiciliario de gas a una o varias comunicadas urbanas o suburbanas, comprendidos entre la estación receptora (city gate) y la salida del registro (válvula) de corte en las acometidas de las edificaciones de los usuarios del sistema. Red interna: De acuerdo con el Numeral de la Ley 142 de 1994, es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor. Para edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de suministro del servicio al inmueble a partir del registro de corte general cuando lo hubiere. Regulación de la presión: Proceso que permite reducir y controlar la presión del gas en un sistema de tuberías hasta una presión especificada para el suministro. La regulación puede efectuarse en una o en varias etapas. Regulador de presión: Dispositivo que permite abatir y controlar la presión del fluido de gas en un sistema de tuberías. Revisión Periódica: Es la actividad de revisión de la red interna correspondiente a la etapa de mantenimiento de las instalaciones internas de gas combustible que debe realizarse con intervalos no superiores a cinco años. Debe ser realizada por un organismo de inspección acreditado en Colombia para esta actividad cumpliendo el procedimiento definido en este reglamento. Sellante: Sustancias o elementos destinados a garantizar la hermeticidad en montajes mecánicos. Semisótano: Entrepiso de una edificación, ubicado parcialmente por debajo del nivel del terreno. Sombrerete: Dispositivo que se acopla al extremo superior o terminal de un ducto y que sirve los siguientes propósitos:
15 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 15 de 40 a) Prevenir que la acción del viento ocasione flujos revertidos dentro del ducto; b) Mantener unas condiciones adecuadas de tiro bajo los efectos del viento; c) Evitar que entre al ducto lluvia, granizo o cualquier material extraño. Sótano: Entrepiso de una edificación, ubicado por debajo del nivel del terreno. Trazado: Recorrido de un sistema de tuberías para suministro de gas dentro o fuera de una edificación. Tubo: Pieza de material cilíndrico hueco, de longitud mayor al diámetro transversal interior, destinado a conducir fluidos o a proteger elementos y cuyas paredes poseen espesor constante. Tubería: Unión de tubos conformada para conducir de manera controlada un fluido de un sitio a otro. Tubería a la vista: Tuberías instaladas en sitios visibles de la edificación. Tubería de venteo: Tuberías conectadas al orificio de alivio del regulador de presión usado para conducir a la atmósfera o a sitios ventilados los posibles escapes de gas producidos por una sobrepresión en el sistema o una ruptura en el diafragma del regulador. Tubería embebida: Tubería incrustada en una edificación cuyo acceso sólo puede lograrse mediante la remoción de parte de los muros o pisos del inmueble. Tubería enterrada: Tuberías instaladas dentro del suelo. Tuberías ocultas: Aquellas tuberías sobre las cuales no hay una percepción visual directa. Pueden ser: embebidas, enterradas o por un conducto. Tuberías por conducto: Tuberías instaladas en el interior de conductos o camisas. Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del servicio de distribución de gas, bien como propietario del inmueble en donde se presta, o como receptor directo del servicio.
16 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 16 de 40 Vivienda: Parte de la edificación destinada para fines de habitación Siglas: Las siglas que aparecen en el texto del presente Reglamento Técnico tendrán el significado que, en cada caso, se indica a continuación: GN : Gas Natural NTC : Norma Técnica Colombiana RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. 4. REQUISITOS TÉCNICOS PARA INSTALACIONES INTERNAS DE SUMINISTRO A EDIFICACIONES DE USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL Las instalaciones Internas de Gas Combustible para suministro a edificaciones de uso Residencial y Comercial deberán cumplir con los siguientes requerimientos de tipo técnico en sus diversas etapas: 4.1 Diseño de Instalaciones para suministro de gas a edificaciones residenciales y comerciales: Las instalaciones destinadas al suministro de gas para edificaciones residenciales y comerciales deberán ser diseñadas atendiendo requisitos de idoneidad referentes a la protección de las tuberías, métodos de acoplamiento y protección contra la corrosión de las mismas, especificaciones generales concernientes a la ventilación de recintos interiores, localización de los artefactos a gas,, requerimientos adicionales de aire, métodos de ventilación de los recintos interiores, espacios no confinados, espacios confinados, especificaciones para la construcción de celosías, rejillas y conductos para la ventilación de recintos interiores y conductos para la evacuación de productos de la combustión, que se entenderán satisfechos con el cumplimiento de los requisitos técnicos señalados en la NTC 2505 Gasoductos. Instalaciones para el suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales en la actualización referida en el Anexo 1 de esta resolución. Los materiales y equipos utilizados en la instalación para el suministro de gas deberán ser exclusivamente aquellos que han sido diseñados para la
17 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 17 de 40 conducción de gases objeto del presente acto administrativo; en los casos de materiales o equipos que se encuentren sujetos al cumplimiento de reglamento técnico o norma técnica colombiana oficial obligatoria, estos deberán contar con el correspondiente certificado de conformidad expedido por organismo acreditado por la ONAC o quien haga sus veces; Como parte integral del trámite de expedición de licencia de construcción de una edificación residencial o comercial nueva, en cuyo diseño se contemple la instalación para el suministro de gas combustible, esta deberá tener como responsable del diseño a un profesional calificado en la materia y este diseño deberá estar previamente aprobado por la empresa distribuidora como requisito de calidad e idoneidad para ser presentado ante el alcalde, curador urbano o autoridad competente para su estudio de acuerdo a lo señalado en los artículos 43 letra f) y 44 del Decreto 3466 de En consecuencia, además de los requisitos exigidos por las correspondientes autoridades, se deberá presentar la siguiente documentación: 1. Memoria técnica, con descripción detallada del proyecto de la instalación para el suministro de gas combustible y los respectivos planos firmados por un Ingeniero o Arquitecto, graduado, matriculado y con tarjeta profesional vigente. 2. Aprobación por parte de la empresa distribuidora de gas, con concepto sobre la disponibilidad de la prestación del servicio en el sitio de construcción de la instalación. Para edificaciones existentes de uso residencial o comercial a las que se les proyecte una instalación para el suministro de gas se deberá tener previamente a su construcción, un diseño cuyo responsable sea un profesional calificado en la materia y este diseño deberá estar previamente aprobado por la distribuidora de gas que le suministrara el combustible. 4.2 Construcción de Instalaciones para suministro de gas a edificaciones residenciales y comerciales: Además de los requerimientos contenidos en la NTC 2505 en la actualización referida en el Anexo 1 de este Reglamento, las instalaciones para suministro de gas a edificaciones residenciales y comerciales en el momento de su construcción deben contemplar las siguientes disposiciones:
18 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 18 de 40 a) Se prohíbe la instalación de artefactos eléctricos convertidos a gas; b) Los extremos terminales de conductos de evacuación de gases producto de la combustión de artefactos tipo B y C deben diseñarse y construirse de tal forma que en ningún momento se permita la recirculación de dichos gases al interior de la edificación. Los extremos terminales de los conductos de evacuación de gases producto de la combustión de artefactos gasodomésticos deben extenderse por lo menos un metro (1 m) por encima de la parte más alta de la cubierta de la edificación. No se permite la instalación de los extremos terminales de dichos conductos directamente a la fachada. c) Cuando se proceda a la instalación de artefactos en un recinto, su instalador deberá tener en cuenta las potencias de todos los artefactos a instalar, con el propósito de determinar el volumen de aire necesario para su correcto funcionamiento. La persona quien revise o certifique la instalación deberá dejar constancia por escrito de dicho cálculo, determinando si se trata de un recinto confinado o no confinado, la cual formará parte de la certificación de la instalación. En caso de que temporalmente no se instalen artefactos en los puntos de conexión de la instalación para el suministro de gas, el instalador deberá indicar la potencia conjunta máxima permitida para cada uno de los recintos donde se proyecte ubicar artefactos a gas, en documento que formará parte integrante en el proceso de certificación de la instalación en los términos de esta resolución; 4.3 Mantenimiento de Instalaciones para suministro de gas a edificaciones residenciales y comerciales: Como actividad básica del mantenimiento de instalaciones de suministro de gas, en la inspección de instalaciones en servicio de gas combustible gaseoso, se deberán tener en cuenta las definiciones, y el procedimiento único de Inspección en Colombia de instalaciones en servicio que suministran combustible gaseoso destinado a usos residenciales y comerciales y de sus correspondientes artefactos a gas, que se detallan en este artículo. Instalaciones en servicio: Son las instalaciones existentes a la fecha de publicación en diario oficial de la presente resolución. Comprende la red interna,
19 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 19 de 40 el medidor, registros de corte y los artefactos conectados a ella, que se haya puesto en servicio antes de la inspección de que trata la presente Resolución. Personal calificado: Son las personas que cuentan con un certificado de competencia laboral expedido por autoridad competente, y están inscritos en el Registro Único Nacional de Instaladores de Gas Combustible RUNI-GC, establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC o la entidad que haga sus veces. Defecto crítico: Se entiende por defecto crítico todo hallazgo producto de la inspección técnica por parte de un organismo de inspección acreditado en los términos aquí estipulados, catalogado como tal en el procedimiento único que en esta Resolución se describe, cuya valoración conduce a calificar que la instalación en servicio adolece de algún defecto severo, que, según los criterios establecidos en la presente Resolución, puede conllevar a la suspensión inmediata del servicio de suministro del gas combustible gaseoso al usuario por parte del distribuidor. Si como resultado de la inspección se determina que existen defectos críticos, las reparaciones que se requieran para subsanarlos corresponderán al usuario, sin menoscabo de las acciones legales que dicho usuario desee emprender. En cualquier caso, tales reparaciones deberán ser realizadas por personal que cuente con un certificado de competencia laboral e inscripción en el RUNI-GC de la SIC. Si como resultado de la inspección se determina que los defectos críticos se deben a modificaciones de la instalación o adiciones de gasodomésticos no reportados por el usuario al distribuidor, las reparaciones que se requieren para subsanar estos defectos corresponderán al usuario y en cualquier caso deberán ser realizadas por personal que cuente con un certificado de competencia laboral e inscripción en el RUNI-GC de la SIC. Las modificaciones serán certificadas en los términos que establece esta resolución en el numeral Si en la inspección se encuentran defectos críticos, independientemente de que éstos puedan ser corregidos por personal calificado para ello en el momento de la inspección, el organismo de inspección que la realizó deberá informar por escrito a la ONAC o a quien haga sus veces, sobre tales defectos, o los que se corrigieron durante la inspección, dentro de los tres (3) meses siguientes a la
20 RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 20 de 40 fecha de la inspección, y todos ellos deberán ser explicados al usuario y reportados en el informe de resultados de la inspección. Bajo una condición de defecto crítico, procederá la corrección inmediata de dicho defecto, o de no ser posible esta corrección inmediata, procederá la suspensión inmediata del servicio. Esta suspensión, a cargo del distribuidor del gas combustible, prevalecerá hasta tanto el usuario demuestre ante dicho distribuidor que se realizaron las correcciones correspondientes. Se considerará corrección inmediata del defecto crítico el conjunto de acciones realizadas durante la inspección, llevadas a cabo por personal competente para este efecto, bajo responsabilidad y costo por parte del usuario, cuyo fin es suprimir las causas del defecto. Dichas acciones pueden consistir en reparación, cambios, taponamiento o precintado de puntos de conexión de artefactos. Defecto no crítico: Se entiende por defecto no crítico, todo hallazgo producto de la inspección técnica por parte de un organismo de inspección acreditado en los términos aquí estipulados, catalogado como tal en el procedimiento único, el cual no conlleva incumplimiento de los requisitos estipulados en esta resolución. Bajo esta situación la instalación puede continuar en servicio, con la condición de que el defecto no crítico sea corregido por personal competente para este efecto, a cargo del usuario, en un término fijado por el distribuidor que en ningún caso debe superar los dos (2) meses contados a partir de la fecha de la inspección. Si vencido este plazo persiste al menos un defecto no crítico, la empresa distribuidora valorará nuevamente la situación y, según el caso, podrá suspender el servicio hasta tanto se corrija el defecto. Los defectos no críticos que durante la inspección no se puedan corregir, deberán ser explicados al usuario y reportados en el informe de resultados de la inspección para efectos de que se corrijan. Una vez corregidos los defectos críticos, así como los defectos no críticos, y finalizada la inspección o inspecciones de la instalación que se requieran, en algún sitio visible del recinto donde se ubiquen gasodomésticos, sobre una superficie limpia, el inspector debe pegar una etiqueta permanente que muestre como mínimo la siguiente información:
LEY DE SERVICIOS DE GAS Y SUS MODIFICACIONES DECRETO N 323 MINISTERIO DE MINERIA Publicado en el Diario Oficial del 30 de mayo de 1931 Número 323.- Santiago, 20 de mayo de 1931.- Vistos las facultades
Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM NORMA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N 27314, LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM NORMA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N 27314, LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante Ley Nº 27314, Ley General de