Source: http://greenergy.com.mx/acuerdo-por-el-que-se-emite-el-manual-de-interconexion-de-centrales-de-generacion-con-capacidad-menor-a-0-5-mw/
Timestamp: 2018-02-22 16:33:50
Document Index: 362246800

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 17', 'artículo 33', 'artículo 33']

ACUERDO por el que se emite el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW - GREENERGY
Posted at febrero 22, 2017 ,	in greenergy, Noticias
PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, Secretario de Energía, con fundamento en el Tercero Transitorio de laLey de la Industria Eléctrica y en los artículos 33, fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la AdministraciónPública Federal y 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y
Que de conformidad con el artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan enel artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución;
Que el artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableceque corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, asícomo el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y que en estas actividades no seotorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en lostérminos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podránparticipar en las demás actividades de la industria eléctrica;
Que el Transitorio Tercero de la Ley de la Industria Eléctrica establece en su tercer párrafo, que por únicaocasión la Secretaría de Energía emitirá las primeras Reglas del Mercado Eléctrico Mayorista, y que dichasReglas incluirán las Bases del Mercado Eléctrico y las Disposiciones Operativas del Mercado que la referidaSecretaría determine;
Que el 8 de septiembre de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Bases del MercadoEléctrico, mismas que definen las reglas y procedimientos que deberán llevar a cabo los Participantes delMercado y las autoridades para mantener una adecuada administración, operación y planeación del MercadoEléctrico Mayorista;
Que el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW desarrollarácon mayor detalle el contenido de la Base 3, sección 3.3.7, de las Bases del Mercado Eléctrico a efecto deprecisar las disposiciones que aplicarán a la Generación Distribuida, con el fin de definir un circuitodedistribución con alta concentración de Centros de Carga, sobre los siguientes criterios:
II. Circuito de distribución, el cual incluye todos los equipos de distribución entre la Central Eléctrica ylas subestaciones de distribución pertenecientes a las Redes Generales de Distribución, y
III. Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW interconectadas a las Redes Generales deDistribución.
Que dicho Manual se considera un acto administrativo de carácter general que debe publicarse en elDiario Oficial de la Federación, a fin de que produzca efectos jurídicos, por lo que he tenido a bien emitir elsiguiente
ARTÍCULO ÚNICO.- La Secretaría de Energía emite el Manual de Interconexión de CentralesdeGeneración con Capacidad menor a 0.5 MW.
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes a partir desupublicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El Anexo 1 del Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a0.5 MW permanecerá vigente en tanto la Comisión Reguladora de Energía emita las DisposicionesAdministrativas de Carácter General que lo sustituya.
TERCERO.Las especificaciones técnicas o cualquier otra disposición que resulte aplicable para lainterconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, continuarán vigentes en tanto la CREno emita nuevas Disposiciones y apruebe las especificaciones técnicas elaboradas y propuestas porelCENACE en coordinación con el Distribuidor, que las sustituyan.
Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2016.- El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.-Rúbrica.
2.5 Capacidad de los circuitos de distribución de las Redes Generales de Distribución para lainterconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW
CAPÍTULO 3 Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución para laintegración de Centrales Eléctricas
3.1 Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución para la integración de CentralesEléctricas concapacidad menor a 0.5 MW
CAPÍTULO 5 Procedimiento administrativo para la interconexión de Centrales Eléctricas concapacidad menor a 0.5 MW
ANEXO 2 Formato de Solicitud de Interconexión a las Redes Generales de Distribución para CentralesEléctricas con capacidad menor a 0.5 MW
MANUAL DE INTERCONEXIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN CON CAPACIDADMENOR A 0.5
1.1.1 Establecer los lineamientos generales en materia administrativa y de infraestructura que deberáncumplir los Distribuidores, Generadores Exentos y Generadores que representen CentralesEléctricas con capacidad menor a 0.5 MW para realizar la interconexión de sus CentralesEléctricas a las Redes Generales de Distribución de manera ágil y oportuna, garantizando lascondiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad delSistema Eléctrico Nacional.
1.2.1 El presente Manual es de orden público, interés general, observancia en todo el territorio nacionaly de carácter obligatorio para: el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE),Distribuidores, Suministradores, Generadores Exentos y Generadores que representen CentralesEléctricas con capacidad menor a 0.5 MW; es aplicable cuando se requiera: agregar un punto deinterconexión para una Central Eléctrica, cambiar un punto de interconexión ya existente omodificar la capacidad instalada de la o las Centrales Eléctricas que se encuentraninterconectadas, siempre que la generación neta, incluyendo la modificación, mantenga lascaracterísticas establecidas para la Generación con Centrales con capacidad neta menor a 0.5MW y Generación Distribuida en términos de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y de las Reglasdel Mercado.
1.2.2 En este Manual, todas las referencias que se hagan a Generación Distribuida serán aplicables enel mismo sentido a la Generación Limpia Distribuida.
(d) Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los criterios de eficiencia,calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema EléctricoNacional: Código de Red.
(a) Generación Neta: Generación total producida por una Central Eléctrica, menos el consumode las cargas auxiliares que se requieren para el funcionamiento de la central.
(b) Infraestructura requerida: Son las ampliaciones, refuerzos, modificaciones, así como laincorporación de nuevas tecnologías necesarias para la interconexión de una CentralEléctrica a las RGD y que pueden ser incluidas en los programas de ampliación ymodernización de las RGD.
(c) Obra específica: Es aquélla necesaria para interconectar la Central Eléctrica al punto deinterconexión de las RGD existente.
(d) Solicitud de Interconexión: Documento, debidamente requisitado, mediante el cual sesolicita al Suministrador la interconexión de una Central Eléctrica con capacidad menor a0.5 MW.
1.4.1 En caso de que exista alguna contradicción o inconsistencia entre lo previsto en las Bases delMercado Eléctrico y lo previsto en las Disposiciones Operativas del Mercado, prevalecerá lo
1.4.2 Salvo que expresamente se indique otra cosa, las referencias a Bases, incisos, subincisos,apartados y sub-apartados, deberán entenderse realizadas a las Bases, incisos, subincisos,apartados o sub-apartados correspondientes de las Bases del Mercado Eléctrico.
1.4.3 Los términos definidos a que hace referencia la sección 1.3 podrán utilizarse en plural o singularsin alterar su significado, siempre y cuando el contexto así lo permita.
1.4.4 La interpretación de las Bases para efectos administrativos corresponderá a la Autoridad deVigilancia y a la Unidad de Vigilancia en el ámbito de sus atribuciones.
2.1.1 La Generación Distribuida se define como la generación de energía eléctrica que se encuentrainterconectada a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de Centros deCarga y que se sujeta al régimen previsto en los artículos 68, 69 y 70 de la LIE. La GeneraciónDistribuida incluye aquella que se realiza por un Generador Exento; mismo que se define en lostérminos del primer párrafo del artículo 17 de la LIE y que se refiere a Centrales Eléctricas concapacidad menor a 0.5 MW que no requieren permiso para generar energía eléctrica. LaGeneración Distribuida puede ser localizada en las instalaciones de los Centros de Carga o fuerade éstos.
La energía generada de la modalidad de Generación Distribuida puede ser entregada a uno ovarios Centros de Carga.
2.2.1 A efecto de definir un circuito de distribución con una alta concentración de Centros de Carga, enlos términos de las Bases del Mercado Eléctrico, la Base 3, subinciso 3.3.7, establece lossiguientes criterios:
I. En el momento de la interconexión de la Central Eléctrica o de la evaluación de la misma, sedeberá cumplir al menos una de las siguientes condiciones:
a. La Capacidad Instalada de la Central Eléctrica debe ser menor que la demandaesperada de los Centros de Carga en el circuito de distribución al cual estáinterconectada, en todo momento bajo las circunstancias esperadas.
b. La instalación de la Central Eléctrica debe reducir o no tener impacto en la cargamáxima de cada elemento del circuito de distribución.
II. El circuito de distribución incluye todos los equipos de distribución entre la Central Eléctricay los transformadores de potencia que formen parte de la Redes Generales de Distribución.
III. Se supondrá que todas las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MWinterconectadas a las Redes Generales de Distribución cumplen con los criterios antesmencionados; este supuesto sólo se descartará si el CENACE realiza un estudio específicoque determine lo contrario.
Una Central Eléctrica puede estar constituida por una o varias Unidades de CentralEléctrica.
Todas las Unidades de Central Eléctrica interconectadas en un mismo punto de interconexión,serán consideradas como una única Central Eléctrica, con capacidad de Generación Neta igual ala suma de las capacidades de Generación Netas de las distintas Unidades de la CentralEléctrica.
2.3.1 Consumo de Centros de carga: Se refiere a la generación de energía eléctrica para entregarenergía a uno o varios Centros de Carga.
2.3.2 Venta de excedentes de la energía eléctrica: Se refiere a la generación de energía eléctrica queexcede la satisfacción de las necesidades de los Centros de Carga, y que es inyectada a lasRedes Generales de Distribución para ser vendida.
Las Centrales Eléctricas que destinen parte de su producción para fines de Abasto Aisladopodrán ser interconectadas a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales deDistribución para la venta de excedentes y compra de faltantes que resulten de su operación en lamodalidad de Generador o Generador Exento.
2.3.3 Venta total de energía eléctrica: Se refiere a la generación de energía eléctrica que es entregadaen su totalidad a las Redes Generales de Distribución para su venta.
2.3.4 Venta de energía eléctrica de los Generadores Exentos: Sólo podrán vender energía eléctrica yProductos Asociados a través de un Suministrador o dedicar su producción al Abasto Aislado.
Se entiende por Abasto Aislado la generación o importación de energía eléctrica para lasatisfacción de necesidades propias o para la exportación, sin transmitir dicha energía por la RedNacional de Transmisión o por las Redes Generales de Distribución.
Podrán vender energía eléctrica a un Usuario Final, siempre y cuando la energía eléctrica segenere a partir de Generación Distribuida dentro de las instalaciones del Usuario Final o podránsuministrar necesidades de uno o varios Centros de Carga bajo esquemas de medición neta queemita la CRE.
Podrán vender energía eléctrica a través de un Suministrador de Servicios Básicos, para lo cual,la CRE emitirá los modelos de contrato y metodologías de cálculo, criterios y bases paradeterminar y actualizar las contraprestaciones aplicables.
Podrán vender energía eléctrica y Productos Asociados a través de un Suministrador de ServiciosCalificados, siempre y cuando las Centrales Eléctricas no compartan equipo de medición con elCentro de Carga de un Usuario de Suministro Básico.
Un Suministrador de Servicios Calificados puede representar en el Mercado Eléctrico Mayorista alos Generadores Exentos en un régimen de competencia.
2.4.1 Las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, se clasifican de acuerdo con sucapacidad de Generación Neta y el nivel de tensión al cual se interconectan a las RedesGenerales de Distribución.
Baja Tensión(menor o igual
Media Tensión(mayor que 1
2.4.2 Cuando se modifique la capacidad de Generación Neta de una Central Eléctrica con capacidadmenor a 0.5 MW, causando con ello un cambio en su clasificación, deberá cumplir con losrequerimientos correspondientes a su nueva clasificación.
2.4.3 Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW Tipo BT. El límite de capacidad de GeneraciónNeta de las Centrales Eléctricas para poder ser interconectadas en Baja Tensión será de 50 kWen sistemas trifásicos y de 30 kW en sistemas monofásicos.
2.4.4 Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW Tipo MT1 y MT2. El límite de capacidad deGeneración Neta de las Centrales Eléctricas para poder ser interconectadas en Media Tensión,clasificadas como Tipo MT1 será menor o igual que 250 kW o como Tipo MT2 cuando tengan unacapacidad de Generación Neta mayor que 250 kW y menor que 500 kW.
los efectos de dichas Centrales Eléctricas sobre los criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad,Continuidad, seguridad o sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
2.5.2 El Distribuidor deberá realizar evaluaciones sobre las características operativas de los circuitos dedistribución para determinar la capacidad de integración de Centrales Eléctricas a los circuitos dedistribución, sin afectar las condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad,seguridad o sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, los cuales serán reportadossemestralmente en términos de las disposiciones que emita la CRE.
2.5.3 En caso de que no exista una evaluación sobre las características operativas de los circuitos dedistribución que determine la capacidad de integración de Centrales Eléctricas a un circuito dedistribución, y con el fin de brindar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a lasRedes Generales de Distribución, se considerarán los siguientes criterios:
(i) La suma de las capacidades de Generación Neta que puede ser interconectada a uncircuito en Baja Tensión o en terminales del transformador de distribución que lasalimenta, no debe superar el 80% de la capacidad del transformador o alimentador.
(ii) Cuando se trate de Centrales monofásicas interconectadas a una red alimentada portransformadores trifásicos, la suma de las capacidades de Generación Netainterconectada no debe superar el 80% de la capacidad de la fase del transformador ala cual se interconecta.
(iii) No podrá interconectarse a una red de distribución en Baja Tensión ninguna CentralEléctrica que agregue capacidad de Generación Neta por encima de las condicionesanteriores, sin que el Distribuidor realice, en su caso, la infraestructura de expansión ymodernización en las Redes Generales de Distribución requeridas, en atención a loestablecido en el Capítulo 3.
(i) La suma de las capacidades de Generación Neta de Centrales Eléctricasinterconectadas a un circuito de distribución de Media Tensión, no debe superar lacapacidad de dicho circuito, considerando para ello la capacidad existente a lo largodel alimentador y en las terminales del transformador de potencia que formen parte delas RGD, según sea el caso.
(ii) La Capacidad de Generación Neta acumulada que puede interconectarse a un circuitode distribución será la indicada en la Tabla 2.2. Ciertos alimentadores pueden teneruna capacidad de asimilación de Generación Neta menor que la indicada en la Tabla2.2, en estos casos el Distribuidor deberá demostrar técnicamente de esta limitante ydeberá atender lo establecido en el Capítulo 3 de este Manual.
(iii) En caso de que no se cuente con una evaluación de la capacidad de integración paraun circuito de distribución determinado, y los límites definidos en la Tabla 2.2 sealcancen, el Distribuidor deberá realizar lo conducente, con el fin de contar con lacapacidad de integración necesaria para interconectar Centrales Eléctricas concapacidad menor a 0.5 MW.
(iv) En caso de que el circuito de distribución tenga Centrales Eléctricas interconectadasen Baja y Media Tensión, la suma de las capacidades de las Centrales Eléctricas enambas tensiones, no deberán exceder la capacidad del circuito de distribución en
(v) No podrá interconectarse a un circuito de distribución ninguna Central Eléctrica queagregue capacidad de Generación Neta que sobrepase la capacidad del circuitoindicados en la Tabla 2.2 sin que se realicen, en su caso, la Infraestructura requeridaen las RGD conforme a lo establecido en el Capítulo 3 del presente Manual.
(vi) El CENACE en coordinación con el Distribuidor deberán en un plazo no mayor de seismeses proponer a la CRE los límites de capacidad de integración de CentralesEléctricas con capacidad menor a 0.5 MW interconectadas en los sistemas aislados deBaja California Sur y Mulegé, o regiones específicas del Sistema Eléctrico Nacional,acompañando a su propuesta el estudio y justificación técnica en donde se muestrenlos efectos a la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad osustentabilidad, según sea el caso.
(vii) En su caso, la CRE autorizará el establecimiento de límites, regionales o por sistemaaislado, de capacidad de integración de Centrales Eléctricas con capacidad menor a0.5 MW que pueden ser interconectadas en los circuitos de distribución de dichasregiones o sistemas.
3.1 Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución para la integración deCentrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW
3.1.1 Con el fin de brindar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las Redes Generalesde Distribución, el Distribuidor propondrá en su Programa de Ampliación y Modernización, laInfraestructura requerida manteniendo las condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad,Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Para efectos de loanterior el Distribuidor deberá realizar la justificación correspondiente.
3.1.2 Para determinar las necesidades de expansión y modernización de las Redes Generales deDistribución, el Distribuidor deberá considerar la capacidad agregada de Centrales Eléctricasinterconectadas y su tendencia de crecimiento, con base en los datos históricos de Solicitudes deInterconexión recibidas, la disponibilidad de los recursos primarios, la tendencia de los costosdeGeneración Distribuida y los precios de las diferentes fuentes de electricidad.
3.1.3 Cuando no se hayan anticipado todos los requerimientos de Infraestructura requerida para laInterconexión de las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW a las Redes Generalesde Distribución, y éstas no se incluyan en los Programas de Ampliación y Modernizaciónautorizados en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, el Solicitante podrá:
(a) Solicitar que la Infraestructura requerida sea agregada al Programa de Ampliación yModernización del Distribuidor, en cuyo caso:
(i) La Solicitud de Interconexión será colocada en una lista de espera. En tanto no serealice la Infraestructura requerida de acuerdo al proceso de planeación, el cual serealizará de manera anual y considera escenarios a futuro a partir de un año enadelante, por lo que los proyectos pudieran entrar en operación con más de dos añosa futuro, tomando en cuenta que las obras para la construcción de los refuerzos en lasRGD, pueden tomar más de dos años.
Las Solicitudes de interconexión que se tomarán en cuenta por el Distribuidor para serincluidas en su proceso de planeación son aquellas que se hayan presentado a mástardar el 30 de septiembre del año previo a la publicación del PRODESEN.
(ii) El Distribuidor incorporará en el Programa de Ampliación y Modernización dentro de unapartado específico, las obras de Infraestructura requerida para interconectarCentrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW que hayan realizado una Solicitudde Interconexión.
(iii) La Obra específica que se requiera para interconectar las Centrales Eléctricas, de lared existente al punto de interconexión, será a cargo del Solicitante.
(iv) Cuando se autoricen las obras de infraestructura de expansión y modernización de lasRedes Generales de Distribución requeridas y sean publicadas en el PRODESEN yuna vez realizadas las obras autorizadas, se procederá a darle trámite a las Solicitudesde Interconexión que estuvieran en la lista de pendientes de interconexión y seconvendrá la fecha de interconexión.
(b) Optar por realizarlas a su costa o por hacer aportaciones al Distribuidor para su realización ybeneficiarse de las mismas, de acuerdo con las Disposiciones Administrativas de CarácterGeneral en materia de aportaciones que emita la CRE, en cuyo caso:
(i) El Solicitante manifestará su acuerdo con la determinación de las características de laInfraestructura requerida y solicitará a través del Suministrador al CENACE lainterconexión, el CENACE instruirá al Distribuidor la celebración del Contrato deInterconexión, en razón de los estudios realizados.
(ii) Una vez firmado el contrato de interconexión, el Solicitante, cuando sea necesariaInfraestructura requerida para la interconexión, hará la aportación al Distribuidor parasu realización, conforme a lo determinado en los estudios y plazos señalados por elCENACE y descritos en el Oficio de Presupuesto de Obra.
4.1.1 Cuando se hayan concluido la construcción de la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5MW y las obras para su interconexión a las Redes Generales de Distribución, el Solicitantecontratará a su costa, una Unidad de Inspección aprobada por la CRE para certificar que lainstalación para la interconexión, cumple con las características específicas de la Infraestructurarequerida establecidas por el CENACE y de acuerdo con el esquema de interconexión propuesto.
4.1.2 Al concluir su labor, la Unidad de Inspección informará y entregará al Solicitante el ActaAdministrativa y lista de verificación, donde se detallen las no conformidades, con respecto a lascaracterísticas específicas de la Infraestructura requerida, normas oficiales mexicanas y losdemás estándares aplicables.
4.1.3 Una vez subsanadas las no conformidades, la Unidad de Inspección entregará al Solicitante elDictamen de Inspección.
4.1.4 Quedan exentos del requisito de certificación por parte de una Unidad de Inspección lasCentrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW Tipo BT, sin embargo, el Solicitante podrárequerir la certificación por parte de una Unidad de Inspección si así lo considera conveniente.
4.1.5 Una vez que el Distribuidor reciba el Dictamen de Inspección o se determine la exención de dichodictamen, el CENACE ordenará a las partes la realización de la interconexión física, previarealización de las pruebas necesarias para la sincronización de la Central Eléctrica con capacidadmenor a 0.5 MW al Sistema Eléctrico Nacional. En caso de que el Distribuidor niegue o demore lainterconexión, la CRE determinará si existe causa justificada para ello y en caso que no existacausa justificada, aplicará las sanciones correspondientes.
5.1.1 El Solicitante presenta al Distribuidor, a través de Suministrador, la Solicitud de Interconexión, conla siguiente información:
(c) Diagrama unifilar de la Central Eléctrica y, en su caso, Centros de Carga que compartirán elmismo punto de interconexión/conexión.
(e) Ficha técnica y certificado del inversor de corriente o sistema de adecuación de corriente(sies el caso).
(f) En su caso, copia del último recibo, sin adeudos, del Suministro Eléctrico del usuario cuyoCentro de Carga compartirá el mismo punto de interconexión/conexión que la CentralEléctrica.
5.1.2 El Solicitante deberá presentar la documentación en los formatos que para tal efecto emitalaCRE.
5.1.3 El Distribuidor evalúa la Solicitud de Interconexión, para saber si cumple con los esquemas deinterconexión y si hay capacidad disponible en el circuito eléctrico de distribución donde seinterconectará, y determinará con base en lo dispuesto en este Manual si resulta necesariorealizar un estudio.
5.1.4 El Distribuidor entrega al Solicitante, a través del Suministrador, el resultado de la evaluación dela Solicitud de Interconexión; si no se requiere estudio el Suministrador entrega al Solicitante elOficio Resolutivo indicando la vigencia.
5.1.5 El costo del estudio, cuando aplique será autorizado por la CRE. El Solicitante realiza el pago delestudio y notifica al Distribuidor a través del Suministrador.
5.1.7 El Suministrador remite el resultado del estudio al Solicitante, de ser necesaria Infraestructurarequerida y Obra específica, se incluirá el Oficio de presupuesto, que tendrá una vigencia de dosmeses contados a partir de la fecha en que haya sido entregado al Solicitante o la vigencia que laCRE determine en las Disposiciones que expida en esta materia.
En caso de ser necesaria Infraestructura requerida se procederá de acuerdo con lo establecidoen la sección 3.1.3 de este Manual.
5.1.8 El Solicitante, si está de acuerdo con el Oficio Resolutivo o con el resultado del estudio, daráaviso al CENACE a través del Suministrador para que se realice la interconexión. El CENACEinstruirá al Distribuidor la celebración del Contrato de Interconexión.
5.1.9 Si el Solicitante considera que hay una solución técnica más económica, la propone alSuministrador para que éste la ponga a consideración del Distribuidor y repita el procedimiento apartir de la actividad 5.1.6 de este Manual.
(a) la Infraestructura requerida sea incorporada en el Programa de Ampliación y Modernizacióndel Distribuidor,
5.1.12 El Solicitante o el Distribuidor, en su caso, previo pago de la aportación y realización del conveniocon el Distribuidor, realiza las obras de la Infraestructura requerida y Obra específica para lainterconexión. De requerirse adecuaciones en el sistema de medición éstas deberán realizarsepor el Solicitante.
5.1.13 El Solicitante, en su caso, contrata a una Unidad de Inspección para que certifique que lainstalación para la interconexión cumple con las características específicas de la Infraestructurarequerida establecidas por el CENACE y entrega al Distribuidor a través del Suministrador elcertificado correspondiente.
El Procedimiento Administrativo para la Interconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5MW se describe en el diagrama de flujo en el ANEXO 3.
5.2.1 El tiempo máximo de atención de la Solicitud de Interconexión será de trece días en caso de queno se requiera un Estudio de Interconexión. Cuando se requiere el estudio, será de dieciochodías; a los tiempos anteriores se les adicionará, en su caso el necesario para el pago deaportaciones y para la construcción de obras.
Los tiempos mencionados en el párrafo anterior serán desde que se registra la Solicitud deInterconexión, hasta que se realiza la Interconexión.
5.2.2 Las Solicitudes de Interconexión serán recibidas por el Suministrador y atendidas por elDistribuidor, considerando los siguientes tiempos:
* Estos tiempos no incluyen la construcción de Obra específica ni los tiempos de atención de respuesta delas actividades que le corresponden al Solicitante.
5.2.3 Para el caso de solicitudes en baja tensión utilizando esquemas típicos de interconexión seconsiderará como aceptada (positiva ficta), cuando se rebase el tiempo máximo de atenciónprevisto en la Tabla 5.1, siempre que no sea atribuible al Solicitante, para lo cual éste deberámanifestar bajo protesta de decir verdad que cumple con los requerimientos técnicos establecidosen el ANEXO 1 o las Disposiciones Administrativas de Carácter General que lo sustituyan.
(a) El Solicitante de la Interconexión manifieste al Suministrador de manera expresa suintención de cancelar el trámite.
(c) La información que proporciona el Solicitante no corresponde con la información obtenidaen sitio.
(d) No se realiza el pago por el Estudio de Interconexión, después de transcurridos dos mesesde haberle sido notificado.
(e) No se realiza la aportación por la Infraestructura requerida cuando esto haya sido convenidaentre el Solicitante y el Distribuidor, después de transcurridos seis meses de haberle sidonotificado.
(f) Si después de transcurridos seis meses de la fecha convenida para efectuar lainterconexión, el Solicitante no ha concluido las acciones que le corresponde realizar a finde que se pueda hacer la interconexión de la Central Eléctrica.
5.3.1 Previo a la formalización del Contrato de Interconexión entre el Generador y el Distribuidor sedeberá comprobar:
(a) La realización del Estudio de Interconexión u opinión por parte del Distribuidor o delCENACE donde se indique que no es necesario.
(b) Que el Solicitante esté de acuerdo con el Oficio Resolutivo o con el resultado del EstudiodeInterconexión.
(c) En caso de requerirse Obra específica para la interconexión, o Infraestructura requerida, larealización del convenio para realizar la Obra específica por cuenta propia o medianteaportaciones, o la solicitud para agregar las obras de la Infraestructura requerida en elPrograma de Ampliación y Modernización del Distribuidor.
5.3.2 La formalización del Contrato respectivo, se realizará mediante el modelo de Contrato deInterconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW que para tal efecto expidala CRE.
Con la finalidad de establecer y definir los derechos y las obligaciones de las partes involucradas en lainterconexión de las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, para efectos del procedimiento deinterconexión, corresponde a:
6.1.1 Definir las especificaciones técnicas generales requeridas para la interconexión de las CentralesEléctricas.
6.1.2 Definir las características específicas de la Infraestructura requerida para realizar la interconexiónde las Centrales Eléctricas, previa solicitud del representante de la Central Eléctrica.
6.1.3 Instruir al Distribuidor, cuando sea él quien realice los estudios de interconexión, la celebracióndel Contrato de Interconexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica, una vezcumplidas las características específicas de la Infraestructura requerida o determinada laexención de las mismas.
6.1.4 Comprobar que una Unidad de Inspección, certifique en los formatos, que para tal efecto seexpidan, que la instalación para la interconexión cumple con las características específicas de laInfraestructura requerida, y los demás estándares aplicables; de acuerdo con lo señalado en elartículo 33, fracción IV de la LIE, cuando la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MWtenga una interdependencia con la RNT.
6.1.5 Emitir la determinación de las características específicas de la Infraestructura requerida, así comoexentar de la certificación de la Infraestructura requerida para la interconexión a las CentralesEléctricas que así se determine, con base en los criterios establecidos en las Reglas del Mercadopara tal efecto.
6.1.6 Ordenar a las partes la realización de la interconexión física de las Centrales Eléctricas concapacidad menor a 0.5 MW.
6.1.7 Dar seguimiento a las Solicitudes de Interconexión para vigilar el grado de penetración de laGeneración con capacidad menor a 0.5 MW que pudiera llegar a tener impacto en las RGD.
6.1.8 Proponer los Programas de Ampliación y Modernización para la Red Nacional de Transmisión ylos elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado EléctricoMayorista, para lo cual podrán participar los Transportistas y Distribuidores.
6.1.9 Realizar el Estudio de Interconexión, cuando se cumplan las características para su elaboración,para las solicitudes que considere tienen un impacto importante en el Sistema Eléctrico Nacional,en sus diferentes modalidades.
6.1.10 Realizar estudios de impacto de los efectos para el Sistema Eléctrico Nacional, ante laacumulación de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW interconectadas al sistema.
Recibir, atender y dar seguimiento a todas las Solicitudes de Interconexión de CentralesEléctricas con capacidad menor a 0.5 MW.
6.2.1 Indicar al Solicitante la información necesaria que debe entregar, con el fin de realizar laInterconexión de la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW.
6.2.2 Enviar las Solicitudes de Interconexión al Distribuidor para que éste determine si existe lanecesidad de realizar un Estudio de Interconexión. Las Solicitudes de Interconexión se debenenviar en estricto orden de recepción y sin discriminar a los Solicitantes o dar preferencia alguna.
No deberá compartir información sobre las Solicitudes de Interconexión con ningún otro agenteque no sean los Distribuidores y el CENACE o a petición de autoridad.
6.2.4 Cuando se requiera, comprobar que una Unidad de Inspección certifique que la instalación parala Interconexión corresponde al diagrama reportado y que cumple con los requerimientos técnicosgenerales y, en su caso, los específicos determinados por el Estudio de Interconexión.
6.2.5 Enviar al Distribuidor y al Solicitante la documentación pertinente relacionada con la interconexiónde la Central con capacidad menor a 0.5 MW de cada una de las actividades.
6.2.6 Facilitar a las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW que represente, la venta deenergía y productos asociados.
6.2.7 Poner a disposición del público en general las direcciones de los centros de atención en loscuales recibirá las Solicitudes de Interconexión para canalizarlas al Distribuidor.
6.3.1 Facilitar a los interesados el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las RedesGenerales de Distribución bajo los criterios que se establezcan en las Reglas del Mercado ydemás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Dar a conocer los resultados de laSolicitud de Interconexión mediante oficio resolutivo o de presupuesto de Infraestructurarequerida, en su caso, y de la Obra específica para la interconexión (presupuesto de obra), queenviará al Suministrador físicamente o por medio electrónico para notificación al Solicitante yadicionalmente podrá publicarlo en su portal para consulta del Solicitante.
No deberá compartir información sobre las Solicitudes de Interconexión con otros agentes de laindustria incluidos Suministradores o empresas productivas o filiales del mismo u otros gruposdelDistribuidor.
6.3.2 Interconectar a sus Redes Generales de Distribución las Centrales Eléctricas con capacidadmenor a 0.5 MW cuyos representantes lo soliciten, en condiciones no indebidamentediscriminatorias, cuando ello sea técnicamente factible.
6.3.3 Notificar al Solicitante que haya pedido que la Infraestructura requerida fuera incluida en elPRODESEN, la inclusión de la misma y la fecha programada de inicio de la obra.
6.3.4 Comprobar que una Unidad de Inspección certifique en los formatos, que para tal efecto seexpidan, que la instalación para la interconexión, cumple con las características específicas de laInfraestructura requerida y los demás estándares aplicables; de acuerdo con lo señalado en elartículo 33, fracción IV de la LIE.
6.3.5 Celebrar el Contrato de Interconexión con el Solicitante dentro de los diez días hábiles siguientesa que se haya determinado:
(b) La Infraestructura requerida y la Obra específica para la interconexión y hayan sidocertificadas por una Unidad de Inspección en los términos que determine la CRE yaceptadas por el Solicitante, o
6.3.6 Cuando el CENACE realice el Estudio de Interconexión celebrará el Contrato de Interconexióncon el Solicitante dentro de los diez días hábiles siguientes al aviso del CENACE de que hadeterminado:
(a) La Infraestructura requerida y la Obra específica para la interconexión y hayan sidocertificadas por una Unidad de Inspección en los términos que determine la CRE yaceptadas por el Solicitante, o
6.3.7 Realizar la interconexión física dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de laorden correspondiente del CENACE.
6.3.8 Dar seguimiento a las Solicitudes de Interconexión para vigilar el grado de penetración de laGeneración con capacidad menor a 0.5 MW en las Redes Generales de Distribución con relacióna la capacidad de los circuitos de distribución.
6.3.9 Proveer en tiempo y forma al CENACE, la información de las características técnicas específicasde las instalaciones y los equipos bajo su responsabilidad.
6.3.10 Realizar el Estudio de Interconexión de las solicitudes que así lo requieran y definir laInfraestructura requerida y la Obra específica para llevar a cabo la interconexión a las RedesGenerales de Distribución.
6.3.11 Participar en las reuniones convocadas por el CENACE, para la presentación de los resultados delos distintos estudios en materia de Centrales con capacidad menor a 0.5 MW y aclarar, en casonecesario, las dudas que se puedan tener con relación a los requerimientos para llevar a cabo lainterconexión de la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW.
6.3.12 Ejecutar la Infraestructura requerida en las Redes Generales de Distribución para la interconexiónde las Centrales con capacidad menor a 0.5 MW, ya sea que el proyecto sea incluido en elPrograma de Ampliación y Modernización o el Solicitante realice la aportación.
6.3.13 Elaborar y mantener actualizada una base de datos donde se identifique la capacidad de loscircuitos de distribución, así como la capacidad de Generación Neta acumulada de CentralesEléctricas interconectadas a cada circuito, la primera base de datos deberá estar disponible parael público en general, en un plazo no mayor a veinticuatro meses, a partir de la publicación deeste Manual.
6.3.14 Dar aviso al CENACE y a la CRE, sobre las Solicitudes de Interconexión recibidas, con lainformación relacionada a continuación:
(e) Datos del circuito de distribución al cual se interconecta la Central Eléctrica con capacidadmenor a 0.5 MW.
6.3.15 En caso de tratarse de un circuito de distribución en Baja Tensión, asociarlo al circuito dedistribución en Media Tensión que lo alimenta.
(d) Tarifas de suministro aplicadas antes y después de la celebración del contrato deinterconexión.
6.4.1 Presentar ante el Suministrador la Solicitud de Interconexión de la Central Eléctrica, cumplir conla entrega de los requerimientos documentales señalados en el Capítulo 5 del presente Manual ybrindar el seguimiento oportuno al proceso de su solicitud.
6.4.2 Cumplir con las especificaciones técnicas generales y, en su caso, con las especificacionestécnicas específicas, de la Infraestructura requerida para la interconexión de la Central Eléctrica.
6.4.3 Realizar a su costa o hacer aportaciones a los Distribuidores para la realización de la Obraespecifica requerida para la interconexión y, en su caso, de la Infraestructura requerida cuandono se encuentre incluida en los Programas de Ampliación y Modernización de las RedesGenerales de Distribución o solicitar que sea incluida en el siguiente programa de ampliación ymodernización.
6.4.4 Instalar, conservar y mantener sus Centrales Eléctricas, para garantizar que la generación deenergía eléctrica cumpla con los criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad,seguridad y sustentabilidad, requeridos para el óptimo funcionamiento del Sistema EléctricoNacional.
6.4.5 Instalar los sistemas de protección en sus instalaciones y en el punto de interconexión, deconformidad con lo descrito en el ANEXO 1 de este Manual o con el Estudio de Interconexiónespecífico, en caso de existir.
6.4.6 Contratar, en su caso, los servicios de una Unidad de Inspección que certifique, que la instalaciónpara la interconexión corresponde al diagrama reportado, que la instalación cumple con losrequerimientos técnicos generales, y los específicos determinados por el Estudio deInterconexión.
6.4.7 Entregar al Suministrador, en su caso, la certificación emitida por la Unidad de Inspección, para laformalización del contrato de interconexión.
6.4.8 Actualizar e informar al Suministrador sobre cualquier información relacionada con el proyectoque pudiera tener impacto sobre las Redes Generales de Distribución con objeto de determinar lanecesidad de realizar un Estudio de Interconexión y que éste se realice con información válidayactual.
6.4.9 Operar y mantener los equipos e instalaciones que se encuentren entre la Central Eléctrica concapacidad menor a 0.5 MW y el punto de interconexión, mismo que determinará la fronteraoperativa entre el Solicitante y el Distribuidor.
7.1.1 Ante cualquier incumplimiento a los requerimientos de interconexión establecidos en el presenteManual o determinados por un Estudio de Interconexión, la Central Eléctrica con capacidadmenor a 0.5 MW no podrá interconectarse a las Redes Generales de Distribución.
7.1.2 Una vez interconectada la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW y previo a larealización de cualquier cambio o modificación en los equipos eléctricos, topología y dispositivosde control y protección que conforman la Central Eléctrica, el Solicitante deberá notificar alSuministrador sobre dichos cambios y entregar la información necesaria para asegurar que lasnuevas condiciones de la Central Eléctrica no modifiquen los resultados obtenidos por el Estudiode Interconexión o en caso de ser requerido, se realice uno nuevo.
operación y se determine que se supera el 15% de la capacidad de la Central Eléctricaestablecida en el “Contrato de Interconexión”, el Distribuidor ajustará la capacidad contratada.Ante esta circunstancia y de ser necesario, realizar un Estudio de Interconexión al cumplirse unode los criterios establecidos en este Manual para dicho propósito considerando la nuevacapacidad de generación determinada, la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MWdeberá limitar la generación de energía eléctrica a la capacidad establecida en el contrato, entanto se determine que no sea necesaria la Infraestructura requerida, o bien, éstas se realicenyse modifique el contrato de interconexión con la nueva capacidad de la Central Eléctrica.
7.1.4 En caso de que por el incremento de capacidad de la Central Eléctrica, resulte que ésta tiene unacapacidad igual o mayor a 0.5 MW, la Central Eléctrica deberá iniciar el proceso de regularizaciónde la interconexión con la nueva capacidad, atendiendo a lo que disponga el Manual deInterconexión que aplique para Centrales Eléctricas con capacidad igual o mayor a 0.5 MW ydeberá cumplir los requerimientos técnicos del Código de Red que de acuerdo a la nuevacapacidad de generación le corresponda.
8.1.1 El Solicitante podrá interponer un recurso de revisión de controversia, respecto de lascaracterísticas específicas de la Infraestructura requerida para la interconexión de la CentralEléctrica con capacidad menor a 0.5 MW, en el supuesto de que considere que existe una opcióntécnica que resulte económicamente más viable. Para tal efecto, el Solicitante deberá presentar elrecurso correspondiente en un plazo que no exceda de diez días hábiles, contados a partir de lafecha en que haya sido rechazada su propuesta de solución técnica más económica y se sujetaráa lo que se establezca en las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Soluciónde Controversias que al efecto emita la CRE.
8.1.2 Para todo lo no previsto en este Manual, se estará a lo establecido en la Ley Federal deProcedimiento Administrativo y en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
1.1 Con base en la clasificación del Tipo de Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW y laactividad que ésta realiza con relación al uso o venta de energía eléctrica, se pueden utilizar lossiguientes esquemas de interconexión:
Tabla 1 Esquemas de interconexión para Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MWcon relación al
1.2 Los esquemas de interconexión consideran los elementos requeridos en las especificacionestécnicas generales descritas de la manera siguiente:
(a) Esquemas de interconexión 1, 2 y 3: El medidor de facturación MF registra tanto laenergía inyectada al circuito de distribución como la recibida del circuito de distribución.
Esquema de interconexión 1 para Centrales Eléctricas menores o igualesque 50 kW en Baja Tensión con
Esquema de interconexión 2 para Centrales Eléctricas menores o igualesque 250 kW en Media Tensión
Esquema de interconexión 3 para Centrales Eléctricas mayores que 250 kWy menores que 500 kW en
(b) Esquemas de interconexión 4, 5 y 6: El medidor de facturación MF mide tanto la energíainyectada al circuito de distribución como la recibida del circuito de distribución. El medidorde facturación MCE (opcional) mide la Generación Neta de la Central Eléctrica. En caso deque la Central Eléctrica sea mayor a 250 kW, el medidor MCEpodrá requerirtransformadores de corriente para la medición de la energía eléctrica.
Esquema de interconexión 4 para Centrales Eléctricas menores o igualesque 50 kW en Baja Tensión con
Esquema de interconexión 5 para Centrales Eléctricas menores o iguales que 250 kWen Media Tensión con
Esquema de interconexión 6 para Centrales Eléctricas mayores que 250 kWy menores que 500 kW en Media
(c) Esquemas de interconexión 7, 8 y 9: El medidor de facturación MCEoMF, mide laGeneración Neta de la Central Eléctrica entregada al circuito de distribución.
Esquema de interconexión 8 para Centrales Eléctricas menores o iguales que 250 kWen Media Tensión con
Esquema de interconexión 9 para Centrales Eléctricas mayores que 250 kWy menores que 500 kW en Media
2.1 Las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW deberán cumplir con los requerimientosgenerales que establezca la CRE para Centrales Eléctricas de Generación Distribuida. Seestablecen además las siguientes especificaciones generales:
(a) Equipo de Medición: El medidor MF corresponde al medidor para facturación o medidorfiscal, el cual se instalará en los puntos que deban ser medidos con fines de facturación delos excedentes o faltantes de energía eléctrica, cumpliendo las características establecidasen la norma oficial mexicana aplicable.
En caso de requerirse, para la medición de la Generación Neta de la Central Eléctricadeberá instalarse un medidor MCE, el cual se instalará posterior al equipo: inversor, deregulación, de control de corriente o equivalente, y antes de la carga, de manera que midala generación, cumpliendo las características establecidas en la norma oficial mexicana oespecificación técnica general que emita la CRE.
Mientras no exista una norma oficial mexicana o especificación técnica general que autoricela CRE, los medidores MF y MCE deberán de cumplir con la especificación CFE G0000-48″Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos”; para el caso de Centrales Eléctricas BTy MT1 de Generadores Exentos, los Medidores MF y MCE, podrán ser aquellos que cumplancon la especificación CFE G0100-05 “Sistemas de Infraestructura Avanzada de Medición” oGWH00-09 “Sistema Interactivo de Infraestructura Avanzada de Medición de EnergíaEléctrica”, para los casos y en los términos que establezca la CRE.
Cuando se trate de una Central Eléctrica de Generación Limpia, que desee acreditar lageneración de energía eléctrica para la obtención de Certificados de Energía Limpia, sedeberán incluir los sistemas de medición correspondientes de acuerdo con las disposicionesque para tal efecto emita la CRE.
En caso de requerir transformadores de instrumentos para medición en Media Tensión,éstos deberán cumplir con la norma oficial mexicana aplicable. Mientras no exista unanorma oficial mexicana o especificación técnica general que emita la CRE, deben cumplircon las características técnicas establecidas en las especificaciones CFE VE100-13Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kVy CFE VE100-29 Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con TensionesNominales de 0.6 kV a 400 kV.
utilizados en las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW deben seleccionarseacorde con las características del tipo de generación instalada y, en su caso, con la NOM-001-SEDE “Instalaciones Eléctricas (Utilización)”, vigente a la fecha de entrada enoperación de la Central Eléctrica.
(c) El Interruptor I1: Ubicado a la salida de la Central Eléctrica debe ser un interruptortermomagnético o de fusibles que permita la desconexión de la Central Eléctrica decualquier dispositivo al que se encuentre conectada. La calibración para la operación delInterruptor I1por sobrecorriente se determina en función de la potencia máxima de salida dela Central Eléctrica, conductores y dispositivos interconectados. El interruptor I1 debe tenerlas siguientes características:
(ii) Contar con un indicador visible de la posición “Abierto-Cerrado”.
(iii) Contar con la facilidad de ser enclavado mecánicamente en posición abierto por mediode un candado o de un sello de alambre.
(iv) Debe ser operable sin exponer a ninguna persona a contacto accidental con partesenergizadas.
(d) El Interruptor I2: Para la protección y desconexión de la instalación eléctrica particular, debeser seleccionado o calibrado acorde con las características de la carga y del nivel decorriente de corto circuito en el punto de interconexión. El interruptor I2 debe tener lassiguientes características:
(ii) La capacidad del dispositivo de sobrecorriente se determina en función de la demandamáxima del Centro de Carga contratada con el Suministrador y de la capacidad degeneración de la Central Eléctrica, conductores y dispositivos interconectados.
(v) Estar identificado como el interruptor de desconexión de la instalación eléctricaparticular.
2.2 Ante condiciones anormales de sobrecorriente, las Centrales Eléctricas con capacidad menor a0.5 MW y los Centros de Carga se desconectarán automáticamente del Sistema Eléctricomediante la apertura de los interruptores, con el fin de prevenir daños y garantizar la seguridad delos usuarios, de los equipos y de la red eléctrica.
2.3 Cuando la interconexión se realice en Media Tensión, deberá instalarse un Corta Circuito Fusible(CCF) como medio principal de desconexión, que permita la desconexión entre la instalacióneléctrica particular y el circuito de distribución. Cuando las Centrales Eléctricas con capacidadmenor a 0.5 MW se basen en generadores síncronos como turbinas de baja velocidad,microturbinas, máquinas diésel y reciprocantes y en generadores rotatorios eólicos de inducción,se podrán considerar, con base en un análisis técnico realizado por el Distribuidor,adicionalmente algunas de las siguientes protecciones:
3.1 El equipo de generación de la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW debe contarinvariablemente con las siguientes protecciones: sobrecorriente, sobretensión, baja tensión,variaciones de frecuencia, anti-isla, potencia inversa y pérdida de sincronismo (estas dos últimasen caso de aplicar).
3.2 Si el equipo de protección de la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW esmicroprocesado, adicionalmente a lo establecido en el Código de Red para Centrales Tipo Ainterconectadas en media tensión, se deben configurar las siguientes protecciones:
3.3 En los casos que no se requiera un medidor de facturación que mida la Generación Neta, unequipo independiente podrá realizar la medición de generación bruta, la cual será utilizada confines estadísticos y de reporte.
3.4 Los esquemas a los que se refiere este apartado, no excluye que se puedan instalar CentralesEléctricas que incluyan equipos de almacenamiento de energía.
4.1 El CENACE, a través del Distribuidor determinará la Obra específica y la Infraestructura requeridacuando:
(a) Se trate de un punto de interconexión no asociado a algún contrato de suministro existentea la fecha en la que se realiza la Solicitud de Interconexión.
(b) Se trate de un punto de interconexión asociado a un contrato de suministro existente y elnúmero de fases de la Central Eléctrica sea mayor al número de fases establecidas en elcontrato existente.
(c) En Baja Tensión la capacidad de Generación Neta agregada de Centrales Eléctricas concapacidad menor a 0.5 MW exceda el 80% de la capacidad del transformador que alimentael circuito de distribución o el 80% de la ampacidad de los conductores.
(d) En Media Tensión, cuando la capacidad de Generación Neta agregada de CentralesEléctricas con capacidad menor a 0.5 MW en el alimentador, supere su límite de capacidadde acuerdo a la Tabla 2.2 de este Manual.
5.1 Los Estudios de Interconexión consisten en un conjunto de análisis a realizar con el fin dedeterminar el impacto al interconectar Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW en uncircuito de distribución, con relación a la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad yseguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Cuando se utilicen los esquemas de interconexión ybajo condiciones establecidas de capacidad disponible de los circuitos de distribución señaladosen el presente Manual, las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW que soliciten suinterconexión no requerirán Estudios para determinar las características específicas de laInfraestructura requerida, sino que se sujetarán a las especificaciones técnicas generales para lainterconexión de nuevas Centrales Eléctricas definidas en el presente Manual.
6.1 Los Estudios de Interconexión deberán efectuarse por el Distribuidor cuando se cumpla al menosuna de las siguientes condiciones:
(a) La Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW para la cual se realizó la Solicitud deInterconexión, sea de una capacidad de Generación Neta que, acumulada a las condicionesactuales del circuito de distribución, sobrepase la capacidad del circuito de distribución, deacuerdo con los criterios establecidos en el Capítulo 2 del presente Manual.
(b) La Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW utilice un esquema de interconexióndistinto a los esquemas señalados en este ANEXO.
(c) La Central Eléctrica, como resultado de una evaluación realizada por el Distribuidor,produce un desbalance en la tensión fuera de los límites aceptables (3%), establecidos en elCódigo de Red, debido al tipo de conexión (monofásica o bifásica), siempre y cuando, elDistribuidor no tenga posibilidad de realizar el balance de tensión con la carga conectada yla generación interconectada.
(d) Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW conectadas en Media Tensión, que sebasen en generadores síncronos como turbinas de baja velocidad, microturbinas, máquinasdiésel y reciprocantes y en generadores rotatorios eólicos de inducción, que como resultadode una evaluación realizada por el Distribuidor se identifique que se puede rebasar lacapacidad interruptiva de los equipos que integran la red de distribución.
6.2 Los Estudios de Interconexión, cuando sean requeridos, serán requisito para la formalización delContrato de Interconexión entre el Distribuidor y el Solicitante.
7.1 Para el Estudio de Interconexión, en aras de agilizar el proceso de interconexión, el Distribuidorincluirá únicamente aquellos rubros que se consideran relevantes para la interconexión enparticular. Los estudios podrán contener lo siguiente:
(iv) En su caso, soluciones para cumplir con los límites operativos de los equipos ydispositivos y las corrientes de cortocircuito.
(i) Ajustar las curvas tiempos-corriente de la protección de los dispositivos ubicados en lared de distribución de acuerdo con los niveles de cortocircuito determinados.
(iii) En su caso, soluciones para cumplir con los límites operativos de la variación detensión.
(i) Comportamiento de la RGD cuando se presente una contingencia considerando laGeneración de Centrales con capacidad menor a 0.5 MW.
(ii) Impacto en los indicadores de confiabilidad considerando la Generación con capacidadmenor a 0.5 MW.
(i) Evaluar la variación de los parámetros de calidad y compatibilidad electromagnéticaentre la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW, el Centro de Carga y laRGD.
7.2 La vigencia del estudio será de seis meses contados a partir de la fecha en que haya sidoentregado al Solicitante.
8.1 El resultado del Estudio para la Infraestructura requerida de la Interconexión deberá presentarlo elDistribuidor al Solicitante a través del Suministrador, conformado por al menos el siguientecontenido (impreso y en formato PDF):
(b) Tecnología de generación utilizada, capacidad, características técnicas y fecha programadade entrada en operación de la Central Eléctrica.
8.2 La vigencia del costo de la Infraestructura requerida de la Interconexión será de dos mesescontados a partir de la fecha en que haya sido entregado al Solicitante.
8.3 Si el Solicitante de la Interconexión considera que existe una solución técnica más económica,podrá proponerla al Distribuidor en un plazo no mayor de diez días hábiles después de recibir elResultado del Estudio de Interconexión, el Distribuidor deberá responder al Solicitante suviabilidad en un plazo no mayor de diez días hábiles después de haberla recibido.
9.1 Los costos por la realización de los estudios de las características específicas de laInfraestructura requerida y para los otros componentes del proceso de interconexión seránautorizados por la CRE.
10 Límites de capacidad de integración de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5MW interconectadas en los sistemas aislados
10.1 En tanto la CRE no autorice el establecimiento de límites, regionales o por sistema aislado BajaCalifornia Sur y Mulegé, la capacidad de integración de Centrales Eléctricas con capacidad menora 0.5 MW estarán establecidos de la siguiente manera:
(a) En el Sistema Baja California Sur hasta 10 MW totales de capacidad instalada deGeneración con capacidad menor a 0.5 MW, cuando esto se cumpla, un crecimiento dehasta 1 MW de capacidad instalada por año hasta la entrada en operación del enlace BCS-SIN.
(b) En el Sistema Mulegé hasta 1 MW totales de capacidad instalada de Generación concapacidad menor a 0.5 MW, cuando esto se cumpla, un crecimiento de hasta 200 kW decapacidad instalada por año hasta la entrada en operación del enlace BCS-SIN.
10.2 Estos límites podrán incrementarse en caso de que exista un aumento de la demanda máxima ala pronosticada por el CENACE para estos sistemas aislados o que mediante un estudio técnicose valide una mayor capacidad de integración de Generación con capacidad menor a 0.5 MW.