Source: http://docplayer.fi/3162845-Asentajan-kasikirja-nibe-f370-poistoilmalampopumppu-ihb-fi-1034-1-031548-lek.html
Timestamp: 2018-04-25 16:53:56+00:00
Document Index: 19226363

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1034-1 031548 LEK"
2 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 39. Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 41. Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 (pisara) on korostettu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 47. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 61.
3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 9 Kuljetus 9 Asennus 9 Mukana toimitetut komponentit 10 Luukkujen irrotus 10 Irrota osa eristeistä 10 3 Lämpöpumpun rakenne 11 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 15 Yleistä putkiliitännät 15 Mitat ja putkiliitännät 16 Kylmä ja lämmin vesi 17 Lämpöjohtopuoli 17 Asennusvaihtoehto 18 Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä 19 Ilmanvaihtovirta 19 Ilmanvaihdon säätö 19 5 Sähköliitännät 20 Yleistä 20 Liitännät 22 Asetukset 24 Liitäntämahdollisuudet 25 Lisävarusteiden liitäntä 27 6 Käynnistys ja säädöt 28 Valmistelut 28 Täyttö ja ilmaus 28 Käynnistys ja tarkastus 29 7 Ohjaus - Johdanto 37 Näyttö 37 Valikkojärjestelmä 38 8 Ohjaus - valikot 41 Valikko 1 - SISÄILMASTO 41 Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 47 Valikko 3 - INFO 49 Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU 50 Valikko 5 - HUOLTO 53 9 Huolto 57 Huoltotoimenpiteet Häiriöt 61 Info-valikko 61 Hälytysten käsittely 61 Vianetsintä Lisätarvikkeet Tekniset tiedot 64 Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 64 Tekniset tiedot 65 Sähkökytkentäkaavio 67 Asiahakemisto 79 Sisällys 1
4 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Merkintä F370 on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisen EU-direktiivin vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. Käsittely Lämpöpumpussa on herkästi syttyvää kylmäainetta. Käsittelyn, asennuksen, huollon, puhdistuksen ja romutuksen yhteydessä on siksi noudatettava suurta varovaisuutta kylmäainejärjestelmän vahingoittumisen välttämiseksi ja vuotoriskin pienentämiseksi. HUOM! Kylmäainejärjestelmään liittyviä töitä saavat tehdä vain henkilöt, joilla on pätevyys huoltaa kylmäainejärjestelmiä ja syttyviä kaasuja sisältäviä järjestelmiä. Turvallisuusohjeita Luku 1 Tärkeää Kaapelit Tarkasta, että kaapeli ei voi altistua hankaukselle, korroosiolle, korkealle paineelle, tärinälle, viilloille tai muilla vahingollisille rasituksille. Tarkastuksessa pitää huomioida myös kaapelin vanheneminen ja jatkuvasti toimivien tärinänlähteiden, kuten kompressorien ja puhaltimien hidas vaikutus. Kylmäainepiirin työt Minimoi putkiasennukset. Kylmäainepiirin liitännät pitää tehdä seuraavasti: Juotetut, hitsatut tai mekaaniset liitännät pitää tehdä ennen kuin avataan venttiilit, jotka sallivat kylmäaineen virtauksen jäähdytysjärjestelmän osien välillä. Järjestelmä pitää varustaa huoltoventtiilillä, jonka kautta voidaan tyhjentää yhdysputket ja/tai mahdolliset täyttämättömät osat. Sisätiloissa ei saa käyttää uudelleenkäytettäviä mekaanisia liitoksia eikä kauluksellisia saumoja. Kylmäaineputket pitää suojata tai koteloida vaurioiden välttämiseksi. Niiden pitää saatavilla huoltoa varten. Noudata kansallisia kaasuasennuksia koskevia määräyksiä. Kylmäaineen enimmäismäärä: Katso tekniset tiedot. Kaikilla kylmäainepiirin parissa työskentelevillä henkilöillä pitää olla akkreditoidun elimen myöntämä voimassa oleva todistus siitä, että kyseinen henkilö on alalla tunnustetun arviointistandardin mukaan pätevä käsittelemään kylmäaineita turvallisella tavalla. Huolto pitää suorittaa valmistajan suositusten mukaisesti. Huollot ja korjaukset, jotka vaativat toisen koulutetun henkilön apua, pitää suorittaa valtuutetun kylmäaineasentajan valvonnassa. Huollot ja korjaukset, joissa avustajilta vaaditaan tiettyjä pätevyyksiä, pitää suorittaa valtuutetun kylmäaineasentajan valvonnassa. Ennen kuin aloitetaan syttyvää kylmäainetta sisältävään järjestelmään liittyvät työt, pitää suorittaa turvallisuustarkastukset syttymisriskin minimoimiseksi. Työt pitää suorittaa hallitusti, jotta minimoidaan riski altistua syttyvälle kaasulle tai nesteelle töiden aikana. Huoltohenkilökunnalle ja muille tuotteen lähellä työskenteleville pitää kertoa minkä tyyppisestä työstä on kyse. Vältä työskentelyä suljetuissa tiloissa. Estä pääsy työalueelle. Varmista, että kaikki tulenarka materiaali on poistettu alueelta. Tarkasta ennen töiden aloitusta ja niiden aikana sopivalla kylmäaineilmaisimella onko tilassa kylmäainetta nähdäksesi onko huoltoteknikko tietoinen mahdollisesti herkästi syttyvästä ympäristöstä. Varmista, että kylmäaineilmaisin
7 vain sähkölämmitystä tyhjentymisen nopeuttamiseksi. Öljy pitää tyhjentää järjestelmästä turvallisella tavalla. Sarjanumero Sarjanumero löytyy etuluukun oikeassa alakulmassa ja info-valikosta (valikko3.1). MUISTA! Kerro aina tuotteen sarjanumero vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. Luku 1 Tärkeää 5
9 ... Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot. Kuvaus Ilmanvaihto (sivu 19) Ilmanvaihtovirtauksen asettaminen Maadoituskaapelien kytkeminen Lämmitysvesi (sivu 17) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Kiertovesipumppu asetettu Lämmitysvesivirtauksen asettaminen Kattilan paine Sähkö (sivulla 20) Muut Lämpöpumpun varokkeet Kiinteistön varokkeet Ulkolämpötilan anturi Huoneanturi Virrantunnistin Turvakytkin Vikavirtasuoja Varmuusvakuutus luovutettu Huomautus Allekirjoitus Päiväys Luku 1 Tärkeää 7
10 Yhteystiedot AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Haato OY, Valimotie 27, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO NIBE AB, Fekjan 15F, 1394 Nesbru Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisätietoja osoitteesta 8 Luku 1 Tärkeää
11 0 R 0 R 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus F370 on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa ja kuivassa. Sisääntuontia varten F370 voidaan varovasti kallistaa selkäpuoli alaspäin vaaka-asentoon. Painopiste on yläosassa. Asennustila Jätä lämpöpumpun eteen 500 mm vapaata tilaa. Sivuluukkujen avaamista varten tarvitaan n. 50 mm vapaata tilaa kummallakin puolella. Luukkuja ei kuitenkaan tarvitse avata huollon yhteydessä, vaan kaikki F370:n huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa edestäpäin * (50) (50) 500 Asennus Aseta lämpöpumppu vakaalle alustalle, joka kestää sen painon, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Säädä lämpöpumppu vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon säätöjaloilla mm * Riippuen syöttökaapelin ja putkien asennuksesta. HUOM! Varmista, että lämpöpumpun yläpuolella on vaadittu vapaa tila (300 mm) ilmanvaihtoletkujen asennusta varten. Lämpöpumpun asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seiniä. Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä. Putket on vedettävä ilman sinkilöitä makuu-/olohuoneen puoleista sisäseinää vasten. Luku 2 Toimitus ja käsittely 9
12 LEK LEK LEK LEK Mukana toimitetut komponentit Sivuluukut Ulkolämpötilan anturi Huoneanturi LEK LEK Maadoituskaapeli Sijoitus Varustesarja on tuotteen päällä. Luukkujen irrotus Etuluukku 1 Virrantunnistin 3 Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. 1. Irrota ruuvit ylä- ja alareunasta. 2. Käännä luukkua hieman ulospäin. 3. Siirrä luukkua taaksepäin ja hieman sivulla. 4. Vedä luukku sivuun. 5. Vedä luukku eteen. Irrota osa eristeistä Osa eristeestä voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. Eristys, huippu 1. Tartu kahvaan ja vedä suoraan ulos kuvan mukaan Irrota ilmankäsittelyluukku vetämällä sitä suoraan ulos. 2. Irrota ruuvit etuluukun alareunasta. 3. Nosta luukkua ulospäin alareunasta ja ylöspäin. 4. Vedä luukku ulos. LEK 10 Luku 2 Toimitus ja käsittely
13 3 Lämpöpumpun rakenne F370, kupari LEK LEK LEK Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 11
14 F370, emali LEK LEK LEK 12 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne
15 F370, ruostumaton LEK LEK LEK Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 13
16 Putkiliitännät XL 1 Liitäntä, lämmitysvesi meno XL 2 Liitäntä, lämmitysvesi paluu XL 3 Liitäntä, kylmävesi XL 4 Liitäntä, käyttövesi XL 8 Liitäntä, tuloliitäntä XL 31 Ilmanvaihtoliitäntä, poistoilma XL 32 Ilmanvaihtoliitäntä, jäteilma AA 8 CA 1 EB 1 EB 10 FA 1 FD 1 MA 1 SF 1 Sähköanodikortti**** Kondensaattori Sähkövastus Kompressorilämmitin Automaattivaroke Lämpötilarajoitin Shunttimoottori ja säädin Katkaisin LVI-komponentit CM 1 Kalvopaisuntasäiliö FL 1 Varoventtiili, lämminvesivaraaja FL 2 Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä FL 6 Alipaineventtiili ** FQ 1 Sekoitusventtiili, käyttövesi (***). GP 1 Lämpöjohtopumppu QM 10 Täyttöventtiili, lämminvesivaraaja QM 11 Täyttöventtiili, lämmitysjärjestelmä QM 20 Ilmanpoisto, lämmitysjärjestelmä QM 31 Sulkuventtiili, lämmitysvesi meno QM 32 Sulkuventtiili, lämpöjohto paluu QN 11 Shunttiventtiili WM 1 Ylivuotoastia WM 2 Ylivuotoliitäntä WP 1 Ylivuotoputki, vedenlämmittimen varoventtiili WP 2 Ylivuotoputki, lämmitysjärjestelmän varoventtiili WP 3 Kondenssiveden poistoputki, puhallinkotelo Anturi jne. BP 1 Ylipaineensäädin BP 2 Alipaineensäädin BP 5 Painemittari, lämmitysjärjestelmä BT 1 Ulkolämpötilan anturi* BT 2 Lämpötilan anturi, lämpöjohto meno BT 3 Lämpötilan anturi, lämpöjohto paluu BT 6 Lämpötilan anturi, käyttövesi ohjaava BT 7 Lämpötilan anturi, käyttövesi näyttävä BT 16 Lämpötila-anturi, höyrystin BT 18 Lämpötila-anturi, kompressorikäyttö BT 19 Lämpötila-anturi, sähkövastuskäyttö BT 20 Lämpötila-anturi, poistoilma BT 21 Lämpötila-anturi, jäteilma BT 30 Termostaatti, varatila BT 50 Huoneanturi* Jäähdytyskomponentit EP 1 Höyrystin GQ 10 Kompressori HZ 2 Kuivaussuodatin* QN 1 Paisuntaventtiili* Ilmanvaihto GQ 2 Poistoilmapuhallin HQ 10 Poistoilmasuodatin* UR 1 Suodatinluukku, poistoilma Muut PF 1 PF 3 UB1 UB2 Tyyppikilpi Laitekilpi Kaapeliläpivienti Kaapeliläpivienti * Ei näy kuvassa ** Vain lämpöpumput, joissa on kupariastia. *** Vain lämpöpumput, joissa on rst-astia. **** Vain lämpöpumput, joissa on emaloitu astia. Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. 14 Sähkökomponentit AA 1 Sähkövastuskortti AA 2 Peruskortti AA 3 Tulokortti AA 4 Näyttö AA4-XJ3 USB-liitäntä AA4-XJ4 Huoltoliitäntä Luku 3 Lämpöpumpun rakenne
17 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät Yleistä putkiliitännät Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Järjestelmä edellyttää patteripiirin matalalämpömitoituksen. Alimmassa mitoittavassa ulkolämpötilassa (MUT) korkeimmat suositellut lämpötilat ovat 55 C menojohdossa ja 45 C paluujohdossa. Höyrystimen keruualtaan ja varoventtiilien jätevesi johdetaan jätevesikupin ja vedenpoistoputken kautta lattiakaivoon niin, että kuumavesiroiskeet eivät voi aiheuttaa tapaturmia. Vedenpoistoputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. HUOM! Putkistot on huuhdeltava ennen lämpöpumpun liittämistä epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Suurin kattila- ja lämpöpatteritilavuus Paisuntasäiliön (CM1) tilavuus on 10 litraa ja sen vakioesipaine on 0,5 baaria (5 mvp). Tämä tarkoittaa, että suurin sallittu korkeusero "H" säiliön ja ylimmäksi asennetun lämpöpatterin välillä on 5 m, katso kuva. Jos esipaine ei riitä, sitä voidaan nostaa lisäämällä paisuntasäiliöön ilmaa venttiilin kautta. Paisuntasäiliön esipaine on merkittävä katsastuspöytäkirjaan. Esipaineen muutos vaikuttaa säiliön kykyyn mukautua veden tilavuuden muutoksiin. Suurin järjestelmätilavuus ilman kattilaa ja yllä mainitulla esipaineella on 219 litraa. H Järjestelmäperiaate F370 koostuu lämpöpumpusta, lämminvesivaraajasta, sähkövastuksesta, kiertovesipumpuista sekä ohjausyksiköstä. F370 liitetään ilmanvaihtojärjestelmään ja lämmityspiiriin. Kun huoneenlämpöinen poistoilma kulkee höyrystimen läpi, kylmäaine höyrystyy alhaisen kiehumispisteensä ansiosta. Näin huoneilma luovuttaa energiaa kylmäaineeseen. Kompressori suurentaa sitten kylmäaineen painetta, mikä nostaa lämpötilaa entisestään. Lämmin kylmäaine johdetaan lauhduttimeen. Tässä kylmäaine luovuttaa lämpöenergian kattilaveteen, jolloin kylmäaine tiivistyy nesteeksi. Sen jälkeen kylmäaine johdetaan suodattimen kautta paisuntaventiiliin, jossa paine ja lämpötila laskevat. Kylmäaine on nyt kiertänyt täyden kierron ja virtaa taas höyrystimeen. XL 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 8 Liitäntä, lämpöjohto meno Liitäntä, lämpöjohto paluu Liitäntä, kylmävesi Liitäntä, käyttövesi Liitäntä, laiteliitäntä Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 15
18 Symboliavain Symboli Merkitys Ilmausventtiili Mitat ja putkiliitännät Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Shuntti-/vaihtoventtiili Varoventtiili Säätöventtiili Lämpötilan anturi Kalvopaisuntasäiliö B P Painemittari Kiertovesipumppu Mudanerotin Puhallin Kompressori Lämmönvaihdin Kupari A C Emali 16 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät
19 Ruostumaton teräs Kylmä ja lämmin vesi Kylmäveden ja käyttöveden liittäminen Järjestelmässä pitää olla sekoitusventtiili, jos tehdasasetuksia muutetaan niin, että lämpötila voi ylittää 60 C. Kansallisia määräyksiä pitää noudattaa tehdasasetuksia muutettaessa. Asetus tehdään valikossa (sivu 54). Mitat Liitäntä, kupari A B C XL1 Lämmitysvesi, meno (mm) XL2 Lämmitysvesi, paluu (mm) XL3 Kylmävesi (mm) XL4 Käyttövesi (mm) XL8 Liitäntä (mm) WM1 Ylivuotoastia (mm) Liitäntä, emali XL1 Lämmitysvesi, meno XL2 Lämmitysvesi, paluu (mm) (mm) A B C Lämpöjohtopuoli Lämmitysjärjestelmän kytkeminen XL3 Kylmävesi XL4 Käyttövesi XL8 Liitäntä WM1 Ylivuotoastia (mm) (mm) (mm) (mm) Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin/silmukoihin asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti riittävän virtauksen takaamiseksi. Liitäntä, ruostumaton A B C XL1 Lämmitysvesi, meno (mm) XL2 Lämmitysvesi, paluu (mm) XL3 Kylmävesi (mm) XL4 Käyttövesi (mm) XL8 Liitäntä (mm) WM1 Ylivuotoastia (mm) Putkien mitat Liitäntä Lämmitysvesi ulk. Ø (mm) 22 Kylmävesi ulk. Ø (mm) 22 Käyttövesi ulk. Ø (mm) 22 Liitäntä ulk. Ø (mm) 22 Ylivuotoliitäntä (mm) 32 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 17
20 Asennusvaihtoehto F370 voidaan asentaa monella eri tavalla, joista alla annetaan muutama esimerkki. Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso sivulta 63 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää F370:n yhteydessä. Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä Kun rakennuksessa on eri lämpötiloja käyttäviä lämmitysjärjestelmiä, voidaan käyttää seuraavia kytkentöjä. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste ECS 40/ECS 41.. Lisälämminvesivaraaja Jos on tarkoitus asentaa poreallas tai muu suurempi käyttöveden kuluttaja, lämpöpumppu on täydennettävä sähkölämmitteisellä lämminvesivaraajalla. Jos varaaja on varustettu 15 mm venttiililiitännällä, se tulisi korvata vastaavalla (jaettavalla) 22 mm liitännällä. Ventilkoppel-del VENTTIILILIITÄNTÄ Vv från värmepump KV F370 :sta KV Kv Backventil TAKAISKUVENTTIILI VENTTIILILIITÄNTÄ Blandningsventil-del SEKOITUSVENTTIILIOSA ARMATUR LEK Proppas TULPPAUS SEKOITUSVENTTIILIOSA LVv Käyttövesikierron kytkentä Käyttövesikierrolla varustettujen järjestelmien bakteerikasvun riskin minimoimiseksi kiertoveden lämpötila ei saa laskea alle 50 C. Järjestelmässä ei myöskään saisi olla käyttövesiputkia, joissa ei kierrä vettä. Säädä käyttövesijärjestelmä niin, että lämpötila ei missään kohdassa järjestelmää ole alle 50 C. Lämpöpumppu voi ohjata käyttövesikierron kiertovesipumppua. Käyttövesikierron paluujohto kannattaa liittää erilliseen lämminvesivaraajaan. 18 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät
21 Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä Ilmanvaihtoasennus on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Jotta puhallinääni ei johdu poistoilmalaitteisiin, kanavaan kannattaa asentaa äänenvaimennin. Tämä on erityisen tärkeää, jos makuuhuoneessa on poistoilmalaite. Liitännät tulee tehdä joustavilla letkuilla, jotka ovat helposti käsillä. Jäteilmakanava eristetään diffuusiotiiviisti koko pituudeltaan. Kanavisto pitää pystyä tarkastamaan. Varmista, että kanavistossa ei ole taitoksia, mutkia yms., jotka voivat pienentää ilmanvaihtotehoa. Kanaviston tiiviysluokan pitää olla vähintään B. Jäteilmakanava saa olla enintään 20 m pituinen ja siinä saa olla enintään 6 käyrää. Koska lämpöpumppu sisältää palavaa kylmäainetta propaania (R290), kanavisto pitää maadoittaa. Tämä tapahtuu kytkemällä mukana toimitetut maadoituskaapelit (2 kpl) jäte- ja poistoilmakanaviin. Kaapelit kytketään sitten yläkannessa oleviin maadoitustappeihin. Liesituuletinkanava Liesituuletinkanavaa ei saa liittää F370:een. HUOM! Jäteilmaa ei saa johtaa muurattuun hormiin. Ilmanvaihtovirta Liitä F370 niin, että kaikki poistoilma jäteilmaa lukuunottamatta kulkee lämpöpumpun höyrystimen (EP1) läpi. Pienin ilmanvaihtovirta on voimassa olevien standardien mukaan 0,35 l/s /lattia-m². Jotta lämpöpumppu toimisi optimaalisesti, ilmanvaihtovirta ei saa olla alle 31 l/s (110 m³/h). Lämpöpumpun asennustilan ilmanvaihtovirran pitää olla vähintään 5 l/s (18 m³/h). Asennustilan tilavuuden pitää olla vähintään 8 m³. Varmista, että tuuletusaukot eivät ole tukossa. Ilmanvaihtoteho asetetaan lämpöpumpun valikoissa (valikko 5.1.5). Ilmanvaihdon säätö Jotta talon ja kaikkien huoneiden ilma vaihtuisi oikein, poistoilmalaitteiden pitää olla oikein asennettu ja säädetty ja lämpöpumpun puhaltimen pitää olla oikein säädetty. Lämpöpumpun ilmanvaihdon tehdasasetus on 50%. Siksi ilmanvaihto pitää säätää mahdollisimman pian asennuksen jälkeen, jotta ilmanvaihto asetetaan talon suunnitteluarvoihin. Virheellinen ilmanvaihtoasetus voi heikentää asennuksesta saatavaa hyötyä ja heikentää käyttötaloutta ja aiheuttaa kosteusvahinkoja LEK Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 19
22 5 Sähköliitännät Yleistä Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi, huoneanturi ja virtamuuntajat on valmiiksi kytketty tehtaalla. Lämpöpumppu on kytkettävä irti ennen kiinteistön eristystestiä. F370:n käyttöjännitettä ei voida vaihtaa 3x230V ja 3x400V välillä. Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, F370 pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. Jos käytetään automaattivaroketta, sen tulee olla C- tyyppinen. Katso ohjeet sivulla 65. Lämpöpumpun kytkentäkaavio, katso sivulla 67. Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY. Kun kaapeleita viedään F370 -lämpöpumppuun, pitää käyttää läpivientejä (esim. UB1 ja UB2, merkitty kuvaan). UB1:ssa ja UB2:ssa kaapelit tuodaan lämpöpumpun läpi takapuolelta etupuolelle. Automaattivaroke Käyttö (230 V), puhallin, kompressori, kiertovesipumppu ym. on sisäisesti suojattu automaattivarokkeella (FA1). Lämpötilarajoitin Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee välille C, ja palautetaan manuaalisesti. Palautus Lämpötilanrajoitin (FD1) on etuluukun takana. Palauta lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2) pienellä ruuvitaltalla. MUISTA! Tarkasta lämpötilarajoitin ja automaattivaroke. Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon tai ennen kattilaveden täyttöä. Lämpötilarajoitin, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. 20 Luku 5 Sähköliitännät
23 Luoksepääsy, sähkökytkentä Sähkökaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla. HUOM! Tulokortin kansi avataan ilman työkaluja. Luukun irrotus, peruskortti MUISTA! Peruskortin luukun irrotusta varten pitää tulokortin luukku ensin irrottaa. Luukun irrotus, tulokortti 1 A B Paina salpa alas. 2. Kallista luukkua ja ota se pois. Luukun irrotus, sähkövastuskortti A 1. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 2. Kallista luukkua ja ota se pois. Kaapelipidike Käytä sopivaa työkalua kaapeleiden irrottamiseen/kiinnittämiseen lämpöpumpun liittimiin. 1 B LEK Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 2. Kallista luukkua ja ota se pois. Luku 5 Sähköliitännät 21
24 Liitännät HUOM! Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. Sähköliitäntä F370 kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta. Mukana toimitettu syöttökaapeli (pituus n. 2 m) on kytketty liittimeen X1 sähkövastuskortissa (AA1). Liitäntäkaapeli on F370n takapuolella (katso mittapiirros alla) HUOM! F370:n käyttöjännitettä ei voida vaihtaa 3x230V ja 3x400V välillä. Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä HUOM! Koskee vain 3x400V kytkentää. HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Jos F370:n ohjausjärjestelmän ulkoinen ohjausjännite kytketään sähkövastuskorttiin (AA1), liittimen AA1:X2 pistoke pitää siirtää liittimeen AA1:X9 (kuvan mukaan). Jos ohjausjärjestelmän ulkoinen ohjausjännite kytketään vikavirtasuojakytkimen kautta, irrota sininen johdin liittimestä X7:24 sähkövastuskortissa (AA1) ja yhdistä se ohjausnollaan mukana toimitetulla johtoliittimellä. Kytke sininen johdin (johdinala väh. 0,75 mm 2 ) johtoliittimen ja sähkövastuskortin liittimen X11:N välille (kuvan mukaan). Ohjausjännite (1x230V+N+PE) kytketään liittimeen AA1:X11 (kuvan mukaan). 3x400V kytkentä ON N 0 PE L1 1 L2 L3 PE1 N 0 PE L1 1 L2 L3 3x230V kytkentä PE L1 1 L2 2 L3 L PE N * Vain erillisellä vikavirtasuojakytkimellä. PE1 Jos halutaan erillinen syöttö kompressorille ja sähkövastukselle, katso luku "Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten" kohdassa sivulla Luku 5 Sähköliitännät
25 Ulkolämpötilan anturi Ulkolämpötilan anturi (BT1) on sijoitettava varjoisaan paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim. aamuaurinko vaikuta siihen. Anturi kytketään liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa (AA3). Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin koteloon. Externt F Huoneanturi F370:n mukana toimitetaan huoneanturi (BT50). Huoneanturilla on kolme toimintoa: 1. Näytä nykyinen lämpötila lämpöpumpun näytössä. 2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlämpötilaa, C. 3. Mahdollistaa huonelämpötilan parantamisen/vakauttamisen. Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lämpötila halutaan tietää. Sopiva paikka on esim. vapaa käytävän seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että anturi voi mitata huonelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verhon taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Myös suljetut patteritermostaatit voivat aiheuttaa ongelmia. Lämpöpumppu toimii ilman antureita, mutta jos halutaan lukea talon sisälämpötila F370:n näytössä, anturi pitää asentaa. Huoneanturi kytketään liittimiin X6:3 ja X6:4 tulokortissa (AA3). Jos anturia käytetään huonelämpötilan muuttamiseen ( C) ja/tai huonelämpötilan parantamiseen/vakauttamiseen, anturi pitää aktivoida valikossa Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huonelämpötilan ohjausta. RG 05 F MUISTA! Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Luku 5 Sähköliitännät 23
26 Asetukset Varatila Kun lämpöpumppu asetetaan varatilaan (SF1 asetetaan asentoon ), vain tärkeimmät toiminnot ovat toiminnassa. Kompressori on pysäytetty ja sähkövastus lämmittää lämmitysveden. Valvontakytkintä ei ole kytketty. Sähkövastus -enimmäisteho Sähkövastuksen teho on rajoitettu 10,25 kw:iin (12 kw 3x230V). Tehdasasetus on 8 kw. Sähkövastuksen teho on jaettu seitsemään portaaseen taulukon mukaisesti. Sähkövastuksen maksimiteho asetetaan valikossa Sähkövastuksen tehoportaat 3x400V Sähkövastus (kw) 0 0,25 2 4,67 5, ,25 3x230V Sähkövastus (kw) 0 2 4,67 5,30 7,34 8 9,34 12 Varoke (A) Maks. (A) L1 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 16,9 16,9 Maks. (A) L1 2,65 2,65 8,45 8,45 8,45 14,25 14,25 14,25 Maks. (A) L2-1,1-11,6 12,7 11,6 12,7 Maks. (A) L2 2, ,8 14,25 18,6 14,25 14,25 22,95 Maks. (A) L ,7 8,7 11,6 11,6 20,3 Maks. (A) L3-4,35 4,35 5,8 10,15 11,6 11,6 20,3 Taulukossa näkyy maksimivaihevirta kullakin lämpöpumpun sähköportaalla. Jos virrantunnistimet on kytketty, lämpöpumppu valvoo vaihevirtoja. Jos jokin vaihe ylikuormittuu, teho kytketään toiselle/toisille vaiheille. HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " " tai ennen kuin F370 on täytetty vedellä. Lämpötilarajoitin, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. Teho varatilassa Sähkövastuksen teho varatilassa asetetaan sähkövastuskortissa (AA1) olevalla dip-kytkimellä (S2) alla olevan taulukon mukaan. Tehdasasetus on 8 kw. 3x400V kw 2 4,67 5, ,25 3x230V kw 2 4,67 5,30 7,34 8 9,34 12 ON 1 pois pois pois päällä päällä 1 pois päällä päällä päällä päällä päällä päällä 3x400V 2 pois pois pois pois pois 2 pois pois päällä päällä pois pois päällä pois päällä päällä päällä päällä 3 päällä päällä pois pois päällä päällä päällä ON 4 pois pois päällä pois päällä 4 pois pois pois pois päällä päällä päällä 3x230V 5 pois pois päällä päällä päällä 5 pois pois pois päällä pois päällä päällä päällä päällä pois pois päällä 6 pois pois pois pois pois pois pois Kuvassa dip-kytkin ((AA1-S2)) tehdasetuksessa, eli 8 kw. 24 Luku 5 Sähköliitännät
27 Liitäntämahdollisuudet Valvontakytkin Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta sähkönkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara, että kiinteistön päävarokkeet laukeavat. Lämpöpumppu on varustettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä, joka ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamalla kulutuksen eri vaiheille tai kytkemällä ne pois. Tehoportaat kytketään päälle, kun muu virrankulutus laskee. Virtamuuntajan kytkentä Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin kuhunkin sähkökeskukseen tulevaan vaihejohtoon. Tämä on suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa. Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sähkökeskuksen vieressä olevassa kotelossa. Käytä kotelon ja lämpöpumpun välillä moninapaista kaapelia, jonka johdinala on vähintään 0,5 mm². Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa X4:1 on yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle. Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa Inkommande el PEN L1 L 2 L 3 Ulkoiset liitäntämahdollisuudet Tulokortissa (AA3) on F370 ohjelmallisesti ohjatut tulot ja lähdöt ulkoisen kosketintoiminnon tai anturien kytkentään. Tämä tarkoittaa, että kun ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään johonkin kuudesta erikoisliittimestä, oikea toiminto pitää valita F370:n ohjelmistossa. MUISTA! Jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään F370-lämpöpumppuun, käytetyn tulon tai lähdön toiminto pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 55. Tulokortin valittavat tulot näille toiminnoille ovat AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) ja AUX5 (X6:17-18). Lähtö on AA3:X7. Elcentral Värmepump B A Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X6:9-10) ja AUX2 (X6:11-12) tulokortissa (AA3). MUISTA! Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida ja ohjelmoida valikkoasetuksilla. Luku 5 Sähköliitännät 25
28 AUX-tulojen vaihtoehdot Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten Kun lisäsähkön ja/tai kompressorin ulkoista estoa halutaan käyttää, se kytketään etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Lisäys ja/tai kompressori kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 55. Lisälämmön ja kompressorin esto voidaan yhdistää. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle Kun lämmityksen ulkoista estoa käytetään, se voidaan kytkeä liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokortissa (AA3). Lämmityskäyttö kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 55. Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön. Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F370-lämpöpumppuun käyttövesitoiminnon aktivointia varten "tilapäinen luksus". Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 55) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). "tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on suljettuna. Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F370-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi. Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja aktivoitu, lämpötila muutetaan C-asteina. Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lämpötila" haluttu muutos (lämpökäyrän siirto) valitulla askelmäärällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10. lämmitysjärjestelmä 1 Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 55) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen säätö". lämmitysjärjestelmät 2-4 Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmille 2-4 vaatii litätarvikkeen (ECS 40). Katso asennusohjeet lisätarvikkeen asentajan käsikirjasta. Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille F370 -lämpöpumppuun voidaan kytkeä ulkoinen kosketintoiminto yhden puhallinnopeuden aktivointia varten. Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 55) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Koskettimen sulkeminen aktivoi valitun puhallinnopeuden. Nopeus palaa normaaliksi, kun kosketin avataan. AUX-lähdön vaihtoehdot (potentiaalivapaa vaihtava rele) Ulkoiset liitännät voidaan tehdä potentiaalivapaalla vaihtavalla releellä (maks. 2 A) tulokortin (AA3) liittimessä X7. Valittavat toiminnot ulkoiselle liitännälle: Summahälytyksen ilmaisu. Käyttövesikierron kiertovesipumpun ohjaus. Ulkoinen kiertovesipumppu, esim. ulkoinen pumppuja shunttiryhmä. Jos jokin edellä mainituista kytketään liittimeen X7, se pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 55. Summahälytys on aktivoitu tehtaalla. HUOM! Lisätarvikekortti vaaditaan, jos useita toimintoja kytketään liittimeen X7 ja summahälytyksen ilmaisu on aktivoitu (katso sivulla 63). Kuvassa rele hälytystilassa. Jos katkaisin (SF1) on asennossa " " tai " ", rele on hälytystilassa. Ulkoinen kiertovesipumppu tai käyttöveden kierrätyspumppu kytketään summahälytysreleeseen alla olevan kuvan mukaan. HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. 26 Luku 5 Sähköliitännät
29 Lisävarusteiden liitäntä Ohjeet lisätarvikkeiden kytkentään ovat lisävarusteen asennusohjeessa. Sivulla 63 on luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää F370:n yhteydessä. F1X45 Externt L N PE L N PE Luku 5 Sähköliitännät 27
30 6 Käynnistys ja säädöt Valmistelut 1. Varmista, että katkaisin ((SF1)) on asennossa. 2. Varmista, että täyttöventtiilit ((QM10) ja (QM11)) ovat kokonaan kiinni ja että lämpötilanrajoitin (FD1) ei ole lauennut. HUOM! Vesi tulee tyhjentää astiasta tulevasta putkesta ennen ilmanpoistoa. Tämä tarkoittaa, että järjestelmää ei välttämättä ole ilmattu, vaikka vettä valuu kun ilmanpoistoventtiili (QM20) avataan. MUISTA! Tarkasta lämpötilarajoitin (FD1) ja automaattivaroke (FA1). Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. F370, kupari Täyttö ja ilmaus LEK Lämminvesivaraajan täyttö 1. Avaa kuumavesihana. 2. Avaa täyttöventtiili (QM10). Tämän venttiilin on oltava käytön aikana kokonaan auki. 3. Kun lämminvesihanasta tulee vettä, lämminvesivaraaja on täynnä ja hanan voi sulkea. F370, emali Lämmitysjärjestelmän täyttö 1. Avaa ilmausventtiili (QM20). 2. Avaa täyttöventtiili (QM11). Kattilaosa ja loput lämmitysjärjestelmästä täyttyy vedellä. 3. Sulje venttiili, kun ilmausventtiilistä (QM20) virtaavassa vedessä ei ole ilmaa. Painemittarin (BP5) näyttämän paineen tulisi jonkun ajan kuluttua alkaa nousta. Kun paine on 2,5 baaria (0,25 MPa), varoventtiili (FL2) alkaa päästää vettä. Sulje silloin täyttöventtiili (QM11). LEK 4. Avaa varoventtiiliä (FL2), kunnes kattilan paine laskee normaalille käyttöalueelle (n. 1 bar) ja tarkista, että järjestelmässä ei ole ilmaa kiertämällä ilmanpoistoventtiiliä(qm20). F370, ruostumaton 5. Tarkasta, että ylivuotoastiassa (WM1) on vettä. Jos lauhdevesikuppi pitää täyttää: 1. Kierrä käyttöveden varoventtiiliä (FL1) varovasti vastapäivään. Lämmitysjärjestelmän ilmaus 1. Katkaise lämpöpumpun jännitteensyöttö. 2. Ilmaa lämpöpumppu ilmausventtiilin (QM20) kautta ja muu lämmitysjärjestelmä sen omien ilmausventtiileiden avulla. 3. Toista täyttö ja ilmaus, kunnes kaikki ilma on poistunut ja paine on oikea. LEK 28 Luku 6 Käynnistys ja säädöt
31 Käynnistys ja tarkastus Aloitusopas 1 Kielen valinta HUOM! Lämmitysjärjestelmä on täytettävä vedellä ennen kuin katkaisin käännetään asentoon "". 1. Aseta lämpöpumpun katkaisin (SF1) asentoon. 2. Noudata aloitusoppaan ohjeita lämpöpumpun näytössä. Ellei aloitusopas käynnisty, kun käynnistät lämpöpumpun, voit käynnistää sen käsin valikossa 5.7. Käyttöönotto Aloitusopas käynnistyy, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan mitä tulee tehdä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä sekä käydään läpi lämpöpumpun perusasetukset. Aloitusopas varmistaa, että käynnistys suoritetaan oikein eikä sitä saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voidaan käynnistää myöhemmin valikossa 5.7. Aloitusoppaassa liikkuminen 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. Katso sivulla 37 lämpöpumpun ohjausjärjestelmän esittely. Seuraavassa selostetaan aloitusopas vaihe vaiheelta. Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Muuta kieli seuraavasti: 1. Kierrä valitsinta, kunnes haluamasi kieli on merkitty. 2. Paina OK-painiketta. 3. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 4. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. 2 Tietoja Tässä näytetään tietoja lämpöpumpun aloitusohjeesta. Luku 6 Käynnistys ja säädöt 29
32 6 Asetukset "sisäinen sähkölisäys" 7 Järjestelmäasetukset maks.sääd.sähköteho Säätöalue: 0-10,25 kw Tehdasasetus: 8 kw varokekoko Säätöalue: A Tehdasasetus: 16A Tässä asetetaan F370:n sisäisen sähkövastuksen maksimiteho sekä laitteiston varokekoko. Tässä voit tarkistaa, mikä virrantunnistin on asennettu mihinkin vaiheeseen (edellyttää, että virrantunnistimet on asennettu, katso sivulla 25). Tämä tehdään korostamalla "tunnista vaihejärjestys" ja painamalla OK-painiketta. Tarkastustulos näkyy heti kun aktivoit tarkastuksen. Tässä voit tehdä lämpöpumpun järjestelmäasetukset, esim. mitä lisävarusteita on asennettu. Lisätarvikkeet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit joko merkitä vaihtoehdon luettelossa tai käyttää automaattitoimintoa "etsi asennettuja lisävarusteita". etsi asennettuja lisävarusteita Merkitse etsi asennettuja lisävarusteita" ja paina OKpainiketta F370-lämpöpumppuun liitettyjen lisätarvikkeiden automaattisen haun käynnistämiseksi. 8 Huoneanturin asetukset järjestelmäkerroin Säätöalue: 0,2-6,0 Tehdasasetus: 2,0 Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen. Tässä voit myös asettaa kertoimen, joka määrittää kuinka paljon poikkeama halutun ja todellisen huonelämpötilan välillä vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo antaa suuremman lämpökäyrän muutoksen. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, edellä kuvattu asetus voidaan tehdä jokaiselle järjestelmälle. 30 Luku 6 Käynnistys ja säädöt
33 10 Poistoilmapuhaltimen nopeuden säätö 22 Anturilta tulevien mittausarvojen tarkastus normaali sekänopeus 1-4 Säätöalue: % Tässä asetetaan puhaltimen viiden valittavan tilan nopeudet. MUISTA! Virheellisesti asetettu arvo voi vahingoittaa taloa ja lisätä energiankulutusta. 13 Asetukset "lisäilmastointijärjestelmä" Tässä tarkastetaan näyttävätkö valitut ulkoiset anturit mielekkäitä arvoja. 23 Kellonajan ja päiväyksen asettaminen. Tässä asetetaan aika, päiväys ja näyttötila. Tämä aloitusoppaan osa näytetään vain, jos vaihtoehto on valittu aikaisemmassa valikossa ja lisätarvike on asennettu. shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Tässä asetetaan shunttivahvistus ja odotusaika asennetuille lämmitysjärjestelmille. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Luku 6 Käynnistys ja säädöt 31
34 24 Alimman menojohdon lämpötilan asetus. 25 Suurimman menojohdon lämpötilan asetus. lämmitysjärjestelmä Säätöalue: C lämmitysjärjestelmä Säätöalue: C Tehdasasetus: 20 C Tehdasasetus: 60 C Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän alin menolämpötila. Tämä tarkoittaa, että F370 ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. VIHJE! Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim. halutaan pitää lattialämmitystä päällä kosteissa tiloissa myös kesällä. Sinun on ehkä suurennettava arvoa "lämmityksen pysäytys" valikossa "autom.tilan asetukset". Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän korkein menolämpötila. Jos talossa on enemmän kuin yksi lämmitysjärjestelmä, kullekin järjestelmälle voidaan asettaa erilliset menolämpötilat. MUISTA! Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 C. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. 26 Lämpökäyrän asetukset Lämmitysjärjestelmän perussäädön yhteydessä "lämpökäyrä" ja "lämpötila" (lämpökäyrän muutos) pitää muuttaa. Lisätietoja lämpökäyrän asettamisesta on kohdassa sivulla 44. Lämpöautomatiikan säätö käyrän avulla Käyrän lähtökohtana on paikkakunnan mitoittava ulkolämpötila ja lämmitysjärjestelmän mitoitettu menolämpö- 32 Luku 6 Käynnistys ja säädöt