Source: http://www.amasplus.com/almac%C3%A9n-de-noticias/ripci-2017/
Timestamp: 2018-04-27 02:48:41
Document Index: 118197051

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 18', 'artículo 5']

Amasplus Ingeniería SL - RIPCI 2017
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 2017
RIPCI 2017 AMASPLUS.pdf
Documento Adobe Acrobat [733.6 KB]
Preámbulo................................................................4Artículos.................................................................5Artículo único. Aprobación del Reglamento........................................5Disposiciones adicionales......................................................5Disposición adicional única. Gastos de personal.....................................5Disposiciones derogatorias.....................................................5Disposición derogatoria única. Derogación normativa..................................5Disposiciones finales.........................................................5Disposición final primera. Carácter básico y título competencial...........................5Disposición final segunda. Habilitaciones normativas..................................5Disposición final tercera. Medidas de aplicación.....................................6Disposición final cuarta. Normas UNE y otras reconocidas internacionalmente..................6Disposición final quinta. Entrada en vigor.........................................6REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....................6CAPÍTULO I. Disposiciones generales...............................................6Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación material....................................6Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.........................................7Artículo 3. Definiciones.....................................................7
CAPÍTULO II. Productos de protección contra incendios....................................8Artículo 4. Requisitos de los productos de protección contra incendios.......................8Artículo 5. Acreditación del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de protección contra incendios.......................................................8Artículo 6. Modelos únicos...................................................8Artículo 7. Procedimiento de reclamación ante la denegación o retirada de las marcas de conformidad y evaluaciones técnicas de idoneidad...........................................9Artículo 8. Control de productos...............................................9CAPÍTULO III. Empresas instaladoras y empresas mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios................................................................9Sección 1.ª Empresas instaladoras................................................9Artículo 9. Ámbito de actuación de las empresas instaladoras............................9Artículo 10. Requisitos de las empresas instaladoras..................................10Artículo 11. Habilitación de empresas instaladoras...................................10Artículo 12. Obligaciones de las empresas instaladoras................................11Artículo 13. Cese de la actividad, prohibición temporal de presentar nueva declaración responsable y modificación de datos....................................................12Sección 2.ª Empresas mantenedoras..............................................12Artículo 14. Ámbito de actuación de las empresas mantenedoras..........................12Artículo 15. Requisitos de las empresas mantenedoras................................12Artículo 16. Habilitación de empresas mantenedoras..................................13Artículo 17. Obligaciones de las empresas mantenedoras...............................14Artículo 18. Cese de la actividad, prohibición temporal de presentar nueva declaración responsable y modificación de datos....................................................14CAPÍTULO IV. Instalación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios15Artículo 19. Instalación.....................................................15Artículo 20. Puesta en servicio................................................15Artículo 21. Mantenimiento y conservación........................................15CAPÍTULO V. Inspecciones periódicas de Instalaciones de protección contra incendios................16Artículo 22. Inspecciones periódicas............................................16CAPÍTULO VI. Régimen sancionador................................................16Artículo 23. Infracciones y sanciones............................................16Disposiciones adicionales......................................................16Disposición adicional primera. Reconocimiento mutuo.................................16
Disposición adicional segunda. Cobertura de seguro u otra garantía equivalente suscritos en otro Estado..............................................................17Disposición adicional tercera. Aceptación de documentos de otros Estados miembros a efectos de acreditación del cumplimiento de requisitos......................................17Disposición adicional cuarta. Modelo de declaración responsable..........................17Disposición adicional quinta. Obligaciones en materia de información y reclamaciones............17Disposiciones transitorias......................................................17Disposición transitoria primera. Aplicación de este Reglamento a equipos o sistemas sujetos a nuevas exigencias...........................................................17Disposición transitoria segunda. Aplicación de este Reglamento a equipos o sistemas ya instalados....17Disposición transitoria tercera. Aplicación de este Reglamento a empresas instaladoras y mantenedoras ya autorizadas...............................................18Disposición transitoria cuarta. Primera inspección de las instalaciones existentes................18ANEXO I. Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios............18Sección 1.ª Protección activa contra incendios.........................................18Sección 2.ª Sistemas de señalización luminiscente......................................27APÉNDICE DEL ANEXO I. Relación de normas UNE y otras reconocidas internacionalmente..............28ANEXO II. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios...................31Sección 1.ª Protección activa contra incendios.........................................33Sección 2.ª Señalización luminiscente..............................................35ANEXO III. Medios humanos mínimos en empresas instaladoras y mantenedoras de equipos y sistemas de protección contra incendios......................................................35
Además, de conformidad con el artículo 12.3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y el artículo 12.1.b) de la Ley de Industria, el Reglamento aprobado por este real decreto establece un régimen de declaración responsable previa al inicio de la actividad de las empresas instaladoras y
mantenedoras de equipos y sistemas de protección contra incendios, justificado por razones de orden público, seguridad, salud pública y protección al medioambiente.
2. Se faculta al Ministro de Economía, Industria y Competitividad para modificar y actualizar el Reglamento que se aprueba por este real decreto, a fin de adaptarlo al progreso
de la técnica y a las disposiciones del derecho internacional o europeo de índole técnica en la materia.
2. Asimismo, el presente Reglamento se aplicará con carácter supletorio en aquellos aspectos relacionados con las instalaciones de protección activa contra incendios no
regulados en las legislaciones específicas, con la excepción de los túneles de carreteras del Estado, cuya regulación en materia de seguridad se regirá por el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado.
No obstante, habrá de presentarse ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma del lugar de instalación, antes de la puesta en funcionamiento del equipo o el sistema, un proyecto firmado por técnico titulado competente,
en el que se especifiquen sus características técnicas de diseño, de funcionamiento, de instalación y de mantenimiento, y se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas por este Reglamento, en su caso mediante la realización de los ensayos y pruebas que correspondan. Los servicios competentes en materia de industria antes citados dictarán, en su caso, resolución en la que se considere acreditado el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
a) Los extintores portátiles, que deberán ser instalados por empresas instaladoras de sistemas de protección contra incendios, por empresas mantenedoras de extintores
portátiles o por el fabricante de los extintores. Cuando la superficie del establecimiento no sea mayor de 100 m2 o se trate de una vivienda unifamiliar, también podrán ser instalados por el usuario.
1. Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en España, así como las empresas instaladoras, legalmente establecidas en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y que deseen realizar la actividad en régimen de libre prestación en territorio español, deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan,
una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare:
e) Suscribir un seguro de responsabilidad civil, avales u otras garantías financieras otorgadas por una entidad debidamente autorizada, que cubran los riesgos de su
responsabilidad, respecto a daños materiales y personales a terceros, por una cuantía mínima de 800.000 euros, sin que dicha cuantía limite dicha responsabilidad.
No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos junto con la declaración responsable. No obstante, esta documentación deberá
estar disponible para su presentación inmediata ante la Administración competente, cuando ésta así lo requiera, en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control.
Artículo 18. Cese de la actividad, prohibición temporal de presentar nueva declaración responsable y modificación de datos.
Cuando se trate de productos fabricados o comercializados en los Estados miembros de la Unión Europea, en los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sean Partes contratantes en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE) o en los Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad aceptará los certificados y las marcas de conformidad a normas, a que se refiere el artículo 5.2 del Reglamento, y los protocolos de evaluación de dicha conformidad que sean emitidos por un organismo de certificación, oficialmente reconocido en el Estado de origen, siempre que ofrezca garantías técnicas, profesionales y de independencia equivalentes a las exigidas por la legislación española y que las disposiciones legales vigentes del Estado, que sirven de base para evaluar la
conformidad, comportan unas condiciones técnicas y una garantía de seguridad equivalentes a las exigidas por las correspondientes disposiciones españolas.
A los equipos o sistemas ya instalados o con fecha de solicitud de licencia de obra, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, únicamente les será de aplicación aquellas disposiciones relativas a su mantenimiento y a su inspección. Las actividades de mantenimiento no previstas en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre, deberán comenzar a realizarse en un plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Documento normativo Título
Sistemas electroacústicos para servicios de emergencia.Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.Sistemas de hidrantes
Hidrantes contra incendios bajo tierra.Mangueras
Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4: Descripción de procesos y aparatos para pruebas y ensayos.Racores
Material contra incendio. Racores de conexión. Procedimientos de verificación.Extintores de incendio
Extintores de incendio móviles. Parte 1: Características, comportamiento y métodos de ensayo.Bocas de incendio equipadas
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Mantenimiento de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas y planas.Sistema de extinción por rociadores y agua pulverizada
Sistemas fijos de agua pulverizada. Equipos de detección automática.Sistemas de extinción por agua nebulizada
Sistemas fijos de protección contra incendios. Sistemas de agua nebulizada. Diseño e instalación.Sistemas de extinción por espuma física
Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 4: Especificación para concentrados de espuma de baja expansión para aplicación sobre la superficie en líquidos miscibles con agua.Sistemas fijos de extinción por polvo
Protección contra incendios. Agentes extintores. Especificaciones para polvos extintores (excepto polvos de clase D).Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos
Sistemas fijos de lucha contra incendios - Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos - Parte13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y válvulas anti-retorno.Sistemas para el control de humo y de calor
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 10: Equipos de alimentación de energía.Mantas ignífugas
Mantas ignífugas.Sistemas de señalización luminiscente
Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación.Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios
2. Las empresas instaladoras y/o mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios deberán contar dentro del personal contratado, como mínimo, con un operario
cualificado para cada uno de los sistemas para los que están habilitadas, pudiendo un mismo operario estar cualificado para uno o varios sistemas.