Source: http://docplayer.fi/2870596-Talousveden-laatu-suomessa-vuosina-1984-2006.html
Timestamp: 2017-02-22 10:53:34+00:00
Document Index: 24548021

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA - PDF
TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA
Download "TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006"
Lasse Hänninen
1 Keinänen-Toivola Minna M., Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija Talousveden laatu Suomessa vuosina Vesi-Instituutin julkaisuja 22 3 TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA Keinänen-Toivola Minna M., Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija 2007 Vesi-Instituutin julkaisuja 2 1. painos Julkaisija: Vesi-Instituutti/Prizztech Oy, Painopaikka: Karhukopio, Turku Kansikuvat: Marko Mikkola, Prizztech Oy Selvityksen rahoittajat: sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ISBN (nid.) ISBN (pdf-versio) ISSN4 25 Tiivistelmä EU:ssa ollaan valmistelemassa pakollista tuotehyväksyntäjärjestelmää talousveden kanssa kosketuksissa oleville rakennustuotteille ja niiden materiaaleille (European Acceptance Scheme, EAS). EAS:n tavoitteena on, ettei talousveteen saisi siirtyä materiaalin kontaktipinnalta terveydelle haitallisia aineita. Selvityksen tavoitteena oli koota julkisesti saatavilla oleva tieto suomalaisesta talousveden laadusta niin talousvesiasetuksen (STM 461/2000) kuin EAS-tuotehyväksyntämenettelyn keskeisistä muuttujista vuosina Selvityksessä kuvataan 72 muuttujaa, joista 48 sisältyy talousvesiasetukseen. Muita muuttujia on esitetty 24 kpl ja ne ovat keskeisiä veden teknisen laadun ja EAS-tuotehyväksyntämenettelyn kannalta. Laatutietoja verrattiin Ruotsin ja Norjan tietoihin. Selvitys osoittaa, että talousvesiasetuksen mukaisista veden mikrobiologisista muuttujista (enterokokit, Escherichia coli, Clostridium perfringens, koliformiset bakteerit, pesäkkeiden lukumäärä) on kattavasti tietoa, ja talousvesi on hygieenisesti korkealuokkaista. Nitraatista, nitriitistä ja ammoniumista on laajasti tietoa, ja niiden pitoisuudet ovat olleet selkeästi alle talousvesiasetuksen raja-arvojen. Hiiliyhdisteistä, mm. orgaanisen hiilen kokonaismäärästä on puutteellisesti tietoa, mutta hapettuvuuden arvot ovat olleet alle suosituspitoisuuden. Mikrobikasvua rajoittavan fosforin määrittäminen on ollut satunnaista, joten fosforipitoisuuksista ei ole kattavasti tietoa. Sekä talousvesiasetuksen vaatimusten (antimoni, arseeni, elohopea, kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, seleeni) että suositusten alaisia metalleja (alumiini, mangaani, natrium rauta) on määritetty kattavasti ja niiden pitoisuudet ovat olleet keskimäärin alle talousvesiasetuksen raja-arvojen. Tosin rauta- ja mangaanipitoisuudet aiheuttavat alueellisesti teknis-esteettisiä ongelmia. EAS-tuotehyväksyntäjärjestelmään kuuluviksi ehdotetuista metalleista (molybdeeni, sinkki, tina, titaani, vismutti) pitoisuustiedot ovat puutteellisia. Kemikaaleista ja orgaanisista yhdisteistä ei ole ollut kattavasti numeerista tietoa saatavilla, mutta toisaalta ne ovat täyttäneet talousvesiasetuksen raja-arvot. Boori-, fluoridi- ja bromaattipitoisuudet ovat olleet keskimäärin selkeästi alle raja-arvojen, tosin fluoridi voi alueellisesti aiheuttaa ongelmia. Veden teknisistä muuttujista, joille on suosituksia talousvesiasetuksessa (ph, kloridi, sulfaatti, sähkönjohtavuus) on laajasti tietoja, mutta yleistä laatua (haju, maku, sameus, väri) kuvaavista muuttujista vähemmän. Vesilaitoksilla ph on ollut talousvesiasetuksen rajoissa (6,5-9,5), mutta pohjavedet ovat happamampia. Kloridi- ja sulfaattipitoisuudet sekä sähkönjohtavuus ovat olleet suositusten mukaisia. Suomalaiset vedet ovat happamia ja pehmeitä. Alkaliteetti on ollut n. 1 mmol/l ja kovuus n. 0,6 mmol/l. Muista EAS:n kannalta tärkeistä teknisistä muuttujista, kuten hapesta, hiilidioksidista ja silikaatista, tietoja on vain kaivo- ja pohjavesiaineistoissa. Ruotsin ja Norjan talousvedet ovat samankaltaisia kuin Suomessa. Selvityksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että talousvesi täyttää pääosin talousvesiasetuksessa esitetyt vaatimukset ja suositukset ja pitoisuuksista on kattavasti tietoa. Kuitenkin lisätietoa tarvitaan mm. veden teknisistä ja mikrobiologisista ominaisuuksista, jotta EU:n EAS-valmistelutyössä voidaan ottaa huomioon suomalainen veden laatu. Lisätietoa tarvitaan, koska veden laadulla on vaikutus verkostomateriaalien käyttöaikaan. 36 47 Selvityksen lyhenteitä AOC mikrobeille käyttökelpoinen hiili (assimilable organic carbon) COD Mn hapettuvuus, saadaan jakamalla kaliumpermanganaatin kulutus (KMnO 4 -luku) luvulla 3,95 DOC veteen liuennut orgaaninen hiili (dissolved organic carbon) EAS European Acceptance Scheme. EU:ssa valmisteilla oleva tuotehyväksyntämenettely juomaveden kanssa kosketuksissa oleville materiaaleille (rakennustuotteille) FTU veden käsittelyssä käytetty kalibrointiyksikkö sameudelle (formazine turbidity unit) KMnO 4 -luku kaliumpermanganaatin kulutus MAP mikrobeille käyttökelpoinen fosfori (microbially available phosphorus) NTU liuoksen sameuden mittayksikkö (nephelometric turbidity unit) PAH polysykliset aromaattiset hiilivedyt PMY pesäkettä muodostavaa yksikköä TOC orgaanisen hiilen kokonaismäärä (total organic carbon) 58 69 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Talousveden jakelu Suomessa Talousveden laatuun liittyvät säädökset Talousveden määritelmä Juomavesidirektiivi, talousvesiasetus ja pienten yksiköiden asetus Muuta lainsäädäntöä European Acceptance Scheme, EAS Talousveden laadun valvonta ja raportointi Valvontaviranomaiset ja valvontatutkimukset Suuret, EU:lle raportoivat vesilaitokset Suomessa EU:n vedenlaadun yhteenvedot Pohjoismaisia vedenlaatutietoja Selvityksen tavoite SELVITYKSEN TOTEUTUS JA SISÄLTÖ Talousveden laatukuvien aineistot Talousveden laatu vuonna Talousveden laatu vuonna 2002 ja VVY:n jäsenistölle suunnattu kysely Tuhannen kaivon tutkimus Pohjavesien seuranta vuosina Kuvien rakenne Vuoden 1984 aineisto Suomen talousvesien laadusta Vuoden 1987 aineisto Suomen talousvesien laadusta Oy Vesi-Hydro Ab:n ja Suomen Kaupunkiliiton tutkimus vuodelta Vuosien raportti Suomen talousvesien laadusta Norjan vedenlaatuaineisto Ruotsin vedenlaatuaineisto Muuntokertoimet Muuttujien ominaisuuksien kuvaamiseen käytetyt pääasialliset lähteet MIKROBIOLOGINEN VEDEN LAATU Laatuvaatimusten alaiset Enterokokit Escherichia coli Laatusuositusten alaiset: Clostridium perfringens, koliformiset bakteerit ja pesäkkeiden lukumäärä Clostridium perfringens Koliformiset bakteerit Pesäkkeiden lukumäärä Muut mikrobit Vesivälitteiset epidemioiden aiheuttajat Biofilmit RAVINTEET Laatuvaatimusten alaiset Nitraatti (NO 3 - ) Nitriitti (NO 2 - ) Laatusuositusten alaiset Ammonium (NH 4 + )10 4.2.2 Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) Hapettuvuus (COD Mn ) Muut ravinteet Kokonaistyppi (kokonais-n) Mikrobeille käyttökelpoinen hiili (AOC) Liuennut orgaaninen hiili (DOC) Fosfaatti (PO 4 3- ) Kokonaisfosfori (kokonais-p) METALLIT Laatuvaatimusten alaiset metallit Antimoni (Sb) Arseeni (As) Elohopea (Hg) Kadmium (Cd) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Seleeni (Se) Laatusuositusten alaiset metallit Alumiini (Al) Mangaani (Mn) Natrium (Na) Rauta (Fe) Muut metallit Molybdeeni (Mo) Sinkki (Zn) Tina (Sn) Titaani (Ti) Vismutti (Bi) KEMIKAALIT JA ORGAANISET YHDISTEET Laatuvaatimusten alaiset Akryyliamidi Bentseeni Bentso(a)pyreeni ,2-dikloorietaani Epikloorihydriini Kloorifenolit Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) Syanidit Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni Torjunta-aineet Trihalometaanit Vinyylikloridi Muut kemikaalit ja orgaaniset yhdisteet Ftalaatit EPÄMETALLIT Laatuvaatimusten alaiset Boori (B) Bromaatti (BrO 3 - )11 7.1.3 Fluoridi (F - ) VEDEN TEKNINEN LAATU Laatusuositusten alaiset ph Kloridi (Cl - ) Sulfaatti (SO 4 2- ) Sähkönjohtavuus Haju ja maku Sameus Väriluku Muita tekniseen laatuun vaikuttavia muuttujia Alkaliteetti Kovuus Kalsium (Ca) Magnesium (Mg) Silikaatti (SiO 2 ) Happi (O 2 ) Hiilidioksidi (CO 2 ) RADIOAKTIIVISUUS Laatuvaatimusten alaiset Tritium ( 3 H) Viitteellinen kokonaisannos Muut radioaktiiviset aineet Kokonaisalfa (Kokonais-α) Radon (Rn) YHTEENVETO Julkiset talousveden laatutiedot Talousveden laatu Suomessa POHDINTA JATKOTUTKIMUSTARPEET Lähdeluettelo Liitteet12 1013 1 Johdanto 1.1 Talousveden jakelu Suomessa Suomessa keskitetyn veden jakelun piirissä oli vuonna % väestöstä ( ) eli henkeä (Valtion ympäristöhallinto 2005). Omien kaivojen varassa olevia talouksia on Suomessa myös vielä suuri joukko. Vesilaitoskenttä on Suomessa hyvin hajanainen. Jos koko vesihuollon volyymi jaetaan neljään osaan, yhdestä neljänneksestä vastaa viisi suurinta vesilaitosta, joiden liikevaihto on yli 25 miljoonaa euroa/laitos ja henkilökuntaa on henkeä/laitos. Seuraavasta neljänneksestä vastaa noin 30 laitosta, joiden liikevaihto on 4-25 miljoonaa euroa/laitos ja työtekijöitä on henkeä/laitos. Lähes 200 laitosta kattaa seuraavan neljänneksen vesihuollon volyymista ja niiden liikevaihto on 0,4-4 miljoonaa euroa/laitos ja työntekijöitä on 3-25 henkeä/laitos. Loput, neljäsosan vesihuollon volyymista kattavat noin 800 pientä laitosta, joiden liikevaihto on alle euroa/laitos ja joissa on työntekijöitä 0-3 henkeä/laitos. Suomessa jaettavan talousveden valmistuksessa käytetään raakavetenä pinta-, pohja- ja tekopohjavesiä. Isot laitokset ovat pääosin pintavesilaitoksia (noin 70 kappaletta). Tekopohjavesilaitoksia on joitakin kymmeniä. Loput ovat pääasiassa pohjavettä käyttäviä pieniä laitoksia. Näitä laitoksia on laskutavasta riippuen yhteensä kpl. Jaetusta vedestä pintaveden osuus veden jakelusta vuonna 2001 oli 39 % ja pohjaveden sekä tekopohjaveden osuus 61 % jaetusta 408 milj. m 3 vuodessa (Valtion ympäristöhallinto 2005). Vuonna 1994 Ruotsissa toimi 2130 kunnallista vesilaitosta, jotka tuottivat yhteensä 953 miljoonaa kuutiometriä vettä. Veden käyttäjinä oli henkilöä. Ruotsin talousvesistä 57 % oli pintavettä, 21 % tekopohjavettä, 19 % pohjavettä ja 3 % sekoitettua vettä (Svenska vatten- och avloppsverksförening 1996). Vesilaitosten jakama talousvesi on Suomessa yleensä hygieenisesti korkealaatuista. Talousveden laatuun vaikuttavat useat tekijät kuten raakavesi (maaperä, valuma-alue), veden käsittelytekniikat (esim. saostus, suodatus, desinfiointi), verkosto (materiaalit, biofilmit) ja käyttötavat (veden juoksutus). Raakavesinä käytettävät pintavedet sisältävät yleensä vähän mineraalisuoloja mutta runsaasti humusta. Pintavedet käsitelläänkin aina ennen vesijohtoverkostoon johtamista, koska pintaveden laatu ei sellaisenaan täytä talousvedelle asetettuja vaatimuksia ja suosituksia. Suomessa käytetään pohjavettä sen hyvän hygieenisen laadun ansiosta usein sellaisenaan etenkin pienissä vesilaitoksissa. Vaikka talousvesi olisi laadultaan moitteetonta lähtiessään vesilaitokselta verkostoon, veden laatu voi heiketä huomattavasti verkostossa mm. korroosion, biofilmien muodostumisen tai materiaaleista liukenevien aineiden seurauksena. Metallien korroosio on elektrokemiallinen prosessi, jossa tapahtuu katodinen pelkistyminen ja anodinen metallin hapettuminen. Biofilmit muodostuvat mikrobien kiinnittyessä talousveden kanssa kosketuksissa oleviin pintoihin. Materiaaleista liukenevat aineet ovat peräisin joko materiaalista itsestään tai valmistusprosessissa käytettyjen orgaanisten kemikaalien jäämistä valmiissa tuotteessa. Osa liuenneista aineista voi olla mikrobiravinteita kun taas toiset voivat olla mikrobikasvua estäviä aineita eli biosidejä tai mikrobikasvua hillitseviä eli biostaattisia. Talousvesiasetuksen antamissa rajoissa veden laatu voi vaihdella huomattavasti. 1.2 Talousveden laatuun liittyvät säädökset Talousveden määritelmä Talousvedellä tarkoitetaan Terveydensuojelulain (793/1994, 5. luku) mukaan 1) kaikkea vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin riippumatta siitä, toimitetaanko vesi jakeluverkon kautta, tankeissa, 1114 pulloissa tai säiliöissä; sekä 2) kaikkea vettä, jota elintarvikealan yrityksissä käytetään elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen (Eduskunta 1994). Talousvettä ei ole luonnon kivennäisvesi eikä lääkinnällisiin tarkoituksiin käytetty vesi. Talousvedestä käytetään epävirallisissa yhteyksissä usein myös nimitystä juomavesi. Talousvetenä käytetty vesi ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa. Talousveden on oltava myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa, eikä se saa aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallisten saostumien syntymistä vesijohdoissa ja vedenkäyttölaitteissa Juomavesidirektiivi, talousvesiasetus ja pienten yksiköiden asetus Juomavesidirektiivi EU:n juomavesidirektiivi 98/83/EY (Euroopan unionin neuvosto 1998) määrittelee talousveden terveydellisen laadun minimivaatimukset EU:n alueella. Direktiivin tavoitteena on suojella juomaveden käyttäjien terveyttä Euroopan Unionin alueella ja varmistaa, että vesi on esteettisesti puhdasta eikä siinä ole epämiellyttävää makua, hajua tai väriä. Juomavesidirektiivissä on 48 mikrobiologista ja kemiallista muuttujaa, joita tulee seurata ja mitata säännöllisesti. Juomavesidirektiivin raja-arvot pohjautuvat Maailman terveysjärjestön, WHO:n ohjeisiin (WHO 2004). Jäsenmaiden tulee vaatia juomavedeltään vähintään direktiivissä asetetut vaatimukset ja suositukset, mutta myös kansallisten lisämääräysten asettaminen on mahdollista. Juomavesidirektiiviä ollaan uusimassa lähivuosina. Talousvesiasetus Suomessa talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset määritellään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 ( talousvesiasetus ) (Sosiaali- ja terveysministeriö 2000), joka pohjautuu juomavesidirektiiviin. Talousvesiasetus koskee kaikkea vettä, jota 1) toimitetaan käytettäväksi vähintään 10 m 3 päivässä tai 50 henkilön tarpeisiin, 2) käytetään elintarvikealan yrityksessä ihmisten käyttöön tarkoitetuissa tuotteissa tai 3) käytetään osana julkista ja kaupallista toimintaa. Talousvesiasetus määrittelee veden vähimmäisvaatimukset ja se sisältää laatuvaatimuksia ja -suosituksia niin mikrobiologisille, kemiallisille, teknisille kuin radioaktiivisille muuttujille (Taulukko 1). Laatuvaatimusten täyttymistä tarkastellaan talousvettä toimittavan laitoksen jakeluverkostossa siinä kohtaa, jossa vesi otetaan käyttäjän hanasta. Talousvettä toimittava laitos on vastuussa laatuvaatimusten täyttymisestä kiinteistön vesijohtoon liittämiskohtaan saakka. Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että veden laatu ei heikkene kiinteistön verkostoissa siinä määrin, että vesi ei laadultaan ole määräykset täyttävää. Talousvesiasetuksessa on tiukemmat raja-arvot kloridille ja sulfaatille verrattuna juomavesidirektiiviin, tarkoituksena on ehkäistä veden syövyttävyyttä (Taulukko 1, huomautukset h ja o ). Talousvesiasetuksessa on kloorifenoleille vaatimuspitoisuus, jota ei ole lainkaan juomavesidirektiivissä. 1215 Taulukko 1. Talousvesiasetuksessa (461/2000) esitetyt vaatimukset ja suositukset sekä muut tämän selvityksen muuttujat, jotka eivät sisälly talousvesiasetukseen. Muuttuja Maksimipitoisuus Yksikkö Vaatimus, suositus tai muuttujalla ei ole raja-arvoa akryyliamidi a 0,10 µg/l vaatimus alkaliteetti - mmol/l ei raja-arvoa alumiini (Al) 200 µg/l suositus ammonium (NH + 4 ) 0,50 mg/l suositus antimoni (Sb) 5,0 µg/l vaatimus arseeni (As) 10 µg/l vaatimus bentseeni 1,0 µg/l vaatimus bentso(a)pyreeni 0,010 µg/l vaatimus biofilmit - esim. ei raja-arvoa pmy/cm 2 boori (B) 1,0 mg/l vaatimus bromaatti (BrO - 3 ) b 10 µg/l vaatimus Clostridium perfringens c 0 pmy/100ml suositus 1,2- dikloorietaani 3,0 µg/l vaatimus elohopea (Hg) 1,0 µg/l vaatimus enterokokit 0 pmy/100ml vaatimus epikloorihydriini a 0,10 µg/l vaatimus Escherichia coli 0 pmy/100ml vaatimus fluoridi (F - ) 1,5 mg/l vaatimus fosfaatti (PO 3-4 ) - mg/l ei raja-arvoa ftalaatit - µg/l ei raja-arvoa haju ja maku d ei yksikköä suositus hapettuvuus (COD Mn ) e 5,0 mg/l suositus happi (O 2 ) - % ei raja-arvoa hiilidioksidi (CO 2 ) - mg/l ei raja-arvoa kadmium (Cd) 5,0 µg/l vaatimus kalsium (Ca) - mg/l ei raja-arvoa kampylobakteerit - esim. pmy/ ei raja-arvoa 100 ml kloorifenolit yhteensä f 10 µg/l vaatimus kloridi (Cl - ) g, h 250 mg/l suositus kokonais-alfa (kokonais-α) - Bq/l ei raja-arvoa kokonaisfosfori (kokonais-p) - mg/l ei raja-arvoa kokonaistyppi (kokonais-n) - mg/l ei raja-arvoa koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml suositus kovuus - mmol/l ei raja-arvoa kromi (Cr) 50 µg/l vaatimus kupari (Cu) i 2000 µg/l vaatimus 1316 - mg/l suositus legionellat - esim. pmy/ ei raja-arvoa 100 ml liuennut orgaaninen hiili (DOC) - mg/l ei raja-arvoa lyijy (Pb) i 10 µg/l vaatimus magnesium (Mg) - mg/l ei raja-arvoa mangaani (Mn) 50 µg/l suositus mikrobeille käyttökelpoinen hiili - µg/l ei raja-arvoa (AOC) molybdeeni (Mo) - µg/l ei raja-arvoa natrium (Na) 200 mg/l suositus nikkeli (Ni) i 20 µg/l vaatimus nitraatti (NO - 3 ) j 50 mg/l vaatimus nitriitti (NO - 2 ) j 0,5 mg/l vaatimus norovirukset - esim. kpl/ ei raja-arvoa 100 ml orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) k, l pesäkkeiden lukumäärä (22 C) k - pmy/100 ml suositus ph g 6,5-9,5 ei yksikköä suositus polysykliset aromaattiset hiilivedyt m 0,10 µg/l vaatimus radon (Rn) - Bql/l ei raja-arvoa rauta (Fe) 0,2 mg/l suositus sameus d, n - NTU suositus seleeni (Se) 10 µg/l vaatimus silikaatti (SiO 2 ) - mg/l ei raja-arvoa sinkki (Zn) - µg/l ei raja-arvoa sulfaatti (SO 2-4 ) g, o 250 mg/l suositus syanidit 50 µg/l vaatimus sähkönjohtavuus g 250 ms/m suositus tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni, yht. 10 µg/l vaatimus tina (Sn) - µg/l ei raja-arvoa titaani (Ti) - µg/l ei raja-arvoa torjunta-aineet p, q 0,10 µg/l vaatimus torjunta-aineet yhteensä p 0,50 µg/l vaatimus trihalometaanit yhteensä b, r 100 µg/l vaatimus tritium ( 3 H) s 100 Bq/l suositus viitteellinen kokonaisannos s 0,10 msv/v suositus vinyylikloridi a 0,50 µg/l vaatimus vismutti (Bi) - µg/l ei raja-arvoa väri d - mg/l suositus - ei raja-arvoa a pitoisuus lasketaan käytetystä polymeeristä tuoteselosteen mukaan enimmillään irtoavasta tai liukenevasta määrästä b desinfiointitehoa heikentämättä pyrittävä alempaan pitoisuuteen c mitataan, jos raakavesi on pintavettä d käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia 1417 e jos mitataan TOC, ei välttämättä tarvitse mitata f tri-, tetra- ja pentakloorifenoli g vesi ei saa olla syövyttävää h vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l i näyte käyttäjän hanasta, pitoisuus vastaamaan viikoittaista keskiarvoa j nitriitin enimmäispitoisuus vesilaitokselta lähtevässä vedessä 0,10 mg/l. Nitraattipitoisuus/50+nitriittipitoisuus/3 ei saa ylittää arvoa 1 k ei epätavallisia muutoksia l jos määritetty hapettuvuus ja veden jakelumäärä on alle m 3 /d ei tarvitse mitata m bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(ghi)peryleeni, indaani-(1,2,3-cd)-pyreeni n pintavesilaitokselta lähtevän veden sameuden tulisi olla alle 1 NTU o vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiksi sulfaattipitoisuuden tulisi olla alle 150 mg/l p orgaanisia hyönteis-, rikkaruoho-, sieni-, ankerois-, punkki-, levä-, ja jyrsijämyrkkyjä, orgaanisia limantorjunta-aineita sekä muita vastaavia tuotteita ja niiden metabolia, hajoamis- ja reaktiotuotteita q aldriinin, dieldriinin, heptakloorin ja heptaklooriepoksidin raja-arvo 0,030 µg/l r kloroformi, bromoformi, bromidikloorimetaani, dibromikloorimetaani s tritiumin ja radioaktiivisuuden viitteellistä kokonaisannosta ei tarvitse mitata, mikäli aiempien tutkimusten perusteella tiedetään arvojen olevan selvästi alle muuttujien arvon. Viitteelliseen kokonaisannokseen ei lasketa radonia eikä radonin hajoamistuotteita, tritiumia eikä kalium 40:tä Pienten yksiköiden asetus Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen myös pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001) (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001). Pienten yksiköiden asetus koskee 1) laitoksia, jotka toimittavat talousvettä vähemmän kuin 10 m 3 päivässä tai alle 50 henkilön tarpeisiin, 2) elintarvikeyrityksiä, joihin ei sovelleta talousvesiasetusta 461/2000 ja 3) yksittäisten talouksien kaivoja. Laatuvaatimusten ja laatusuositusten raja-arvot ovat osittain erilaisia talousvesiasetuksessa ja asetuksessa pienten yksiköiden talousveden laadusta. Talousvesiasetuksessa on annettu raja-arvot 51 muuttujalle, joista 17 raja-arvoa poikkeaa pienten yksiköiden asetuksessa (Taulukko 2). Ammoniumtypen ja kloridin raja-arvot ovat matalammat pienille yksiköille. Talousvesiasetuksesta poiketen raja-arvoa ei ole asetettu lainkaan pienten yksiköiden talousvesien muuttujille: Clostridium perfringens, natrium, orgaanisen hiilen kokonaismäärä, pesäkkeiden lukumäärä, tritium ja viitteellinen kokonaisannos. Toisaalta radonille on raja-arvo pienten yksiköiden asetuksessa, muttei talousvesiasetuksessa. Sameudelle, väriluvulle sekä hajulle ja maulle on erilaiset kriteerit talousvesiasetuksessa ja pienten yksiköiden asetuksessa. Pienten yksiköiden asetuksessa yksittäisten talouksien käyttämille kaivovesille on löyhemmät kriteerit kuin muille pienille vesilaitoksille seuraavissa muuttujissa: koliformiset bakteerit, mangaani, radon ja rauta. Arseenin ja fluoridin raja-arvot ovat korkeammat pienten laitosten sellaiselle vedelle, joka ei tule juomavesi- eikä elintarvikekäyttöön. 1518 Taulukko 2. Pienten yksiköiden talousveden (401/2001) laatumääräysten erot verrattuna talousvesiasetukseen (461/2000). Muuttuja Pienten yksiköiden talousveden (401/2001) maksimipitoisuus Talousvesikaivon # veden maksimipitoisuus ammoniumtyppi (NH + 4 ) 0,40 mg/l sama arseeni (As) (20 µg/l) a sama Clostridium perfringens ei raja-arvoa sama fluoridi (F - ) (5,0 mg/l) a sama haju ja maku sama kloridi (Cl - ) 100 mg/l sama koliformiset bakteerit ei eroa 100 pmy/100ml mangaani (Mn) ei eroa 100 µg/l natrium (Na) ei raja-arvoa sama b orgaanisen hiilen ei raja-arvoa sama kokonaismäärä (TOC) pesäkkeiden lukumäärä ei raja-arvoa sama radon (Rn) 300 Bq/l 1000 Bq/l rauta (Fe) ei eroa 400 µg/l sameus 1,0 NTU sama tritium ( 3 H) ei raja-arvoa sama viitteellinen kokonaisannos ei raja-arvoa sama väriluku 5 sama # 401/2001 1, 3. kohta, talousvesi, jota yksittäiset taloudet käyttävät omaan vedenhankintaansa sama: 1 :n 3 kohdan talousvedelle sama määräys kuin muillekin pienille yksiköille a talousvedelle, jota ei juoda tai joka ei päädy suoraan elintarvikkeeseen tai joka ei suoraan joudu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa elintarvikkeiden valmistuksen, jalostuksen, säilytyksen ja markkinoille saattamisen yhteydessä b ei selvää vierasta hajua tai makua ei raja-arvoa: ei määräyksiä pienten yksiköiden päätöksessä mutta raja-arvo talousvesiasetuksessa ei eroa: raja-arvo on sama talousvesiasetuksessa ja pienten yksiköiden asetuksessa. Muutokset säädöksissä Talousveden laatumääräykset ovat osittain muuttuneet vuosien varrella. Taulukossa 3 on esitetty STM:n päätöksen vuodelta 1994 pitoisuuksien raja-arvojen erot verrattuna STM:n asetuksen vuodelta 2000 Taulukossa 1 esitettyjen muuttujien osalta. STM:n 1994 päätöksessä kaikki raja-arvot olivat laatuvaatimuksia, kun nykyään voimassa olevassa asetuksessa vuodelta 2000 on sekä laatuvaatimuksia että suosituksia. Taulukko 3. Erot talousveden laatuvaatimuksissa STM päätöksessä vuodelta 1994 (STMp 74/94) ja STM asetuksessa vuodelta 2000 (STM 461/2000). Muuttuja STMp 74/94 STM 461/2000 yksikkö akryyliamidi 0,5 0,1 µg/l alkaliteetti 0,5 a - mmol/l bentseeni 10 1 µg/l bentso(a)pyreeni - 0,01 µg/l 1619 boori (B) 0,3 1 mg/l bromaatti (BrO - 3 ) µg/l Clostridium perfringens - 0 pmy/100ml 1,2-dikloorietaani 30 3 µg/l epikloorihydriini 0,4 0,1 µg/l fosfaatti (PO 3-4 ) 0,1 (PO 4 -P) - mg/l haju ja maku <2/12 C; < 3/25 C ei epätav. muutoksia, käytt. hyväks. ei yksikköä hapettuvuus (vst. COD Mn ) 3 5 mg/l kalsium (Ca) mg/l kloridi (Cl - ) mg/l kovuus 1,5 a - mmol/l kupari (Cu) 1 2 mg/l magnesium (Mg) 50 - mg/l molybdeeni (Mo) 70 - µg/l natrium (Na) mg/l nitraatti (NO - 3 ) mg/l nitriitti (NO - 2 ) 0,1 0,5 mg/l pesäkkeiden lukumäärä (22 C) (22 C, 72 h) < 100 (37 C, 48 h) <10 ei epätav. muutoksia polysykliset arom. hiilivedyt (PAH) sameus <4 ei epätav. muutoksia, käytt. hyväks. pmy/ml 0,2 0,1 µg/l NTU sinkki (Zn) 3 - mg/l sulfaatti (SO 2-4 ) mg/l sähkönjohtavuus ms/m tetrakloorieteeni 40 - µg/l tetrakloorieteeni ja - 10 µg/l trikloorieteeni, yht. trikloorieteeni 70 - µg/l trihalometaanit yht µg/l tritium ( 3 H) Bg/l viitteellinen - 0,1 msv/v kokonaisannos vinyylikloridi 5 0,5 µg/l väri <15 ei epätav. mg Pt/l muutoksia, käytt. hyväks. a alin sallittu pitoisuus talousvedelle joka pehmennetty - ei vaatimusta Juomavesidirektiivissa 1980 (80/778/ETY) ja sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (STMp 74/94) oli eroja, jotka tulee huomioida arvioitaessa laatuvaatimusten täyttymistä (Taulukko 4). 1720 Taulukko 4. Erot talousveden laatuvaatimuksissa juomavesidirektiivissä vuodelta 1980 (Direktiivi 80/778/ETY) ja STM:n päätöksessä talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1994 (STMp 74/94) Muuttuja Direktiivi 80/778/ETY STMp 74/94 yksikkö antimoni (Sb) 10 5 µg/l arseeni (As) µg/l fosfori (P) 5000 (P 2 O 5 ) 100 (PO 4 ) µg/l hapettuvuus (COD Mn ) 5 3 mg/l lyijy (Pb) µg/l nikkeli (Ni) µg/l nitraatti (NO - 3 ) mg/l sulfaatit (SO 2-4 ) mg/l väri 20 <15 mg/l Pt/Co Muuta lainsäädäntöä EU-säädökset ja dokumentit Muita EU-säädöksiä ja dokumentteja, jotka vaikuttavat talousveden laatuun ovat mm.: - Rakennustuotedirektiivi 89/106/ETY (Euroopan union neuvosto 1988), muutos 93/68/ETY (Euroopan unionin neuvosto 1993) - Euroopan parlamentin ja neuvoston biosidivalmisteita koskeva direktiivi 98/8/EY (Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto 1998) - European Acceptance Scheme (EAS) -tuotehyväksyntämenettely - Mandaatti M 136 rev. 1. Revised mandate M 136 to CEN/CENELEC concerning the execution of standardization work for harmonized standards on Construction products in contact with water intended for human consumption Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2006), tulee voimaan kesäkuussa 2007 Kotimainen muu lainsäädäntö Kotimainen lainsäädäntö on usein EU-säädösten sisällyttämistä kotimaiseen lainsäädäntöön. Muuhun kotimaiseen lainsäädäntöön kuuluvat mm. - Valtioneuvoston päätös juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta (366/1994) (Valtioneuvosto 1994) - Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista (466/2000) (Valtioneuvosto 2000) - Vesihuoltolaki (119/2001) (Eduskunta 2001) - Laki rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 132/1999 (Eduskunta 1999). Tällä lailla implementoidaan mm. suurelta osin rakennustuotedirektiivi. - Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä (Ympäristöministeriö 2006a) - Ympäristöministeriön asetus sulkuventtiilien tyyppihyväksynnästä (Ympäristöministeriö 2006b) - Ympäristöministeriön asetus vesikalusteiden tyyppihyväksynnästä (Ympäristöministeriö 2006c) - D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista: määräykset ja ohjeet 2007 (Ympäristöministeriö 2007) 1821 1.2.4 European Acceptance Scheme, EAS EU:ssa ollaan valmistelemassa juomavesidirektiiviin (98/83/EY) ja rakennustuotedirektiiviin (89/106/EEC) pohjautuvaa pakollista European Acceptance Scheme (EAS) - tuotehyväksyntämenettelyä. EAS tulee koskemaan uusiin järjestelmiin asennettavia, juomaveden kanssa kosketuksissa olevia rakennustuotteita (materiaaleja). EAS:n tavoitteena on myös purkaa kaupan esteitä ja edistää vapaata kilpailua. Nykymenettelyllä tuotteet testataan kansallisten vaatimusten mukaisesti erikseen eri maissa. Jatkossa tuotteet tullaan hyväksymään yhteisillä pelisäännöillä koko EU:n alueella. Tuotteissa voidaan käyttää vain turvallisiksi todettuja materiaaleja, ja itse tuote testataan standardisoiduilla menetelmillä mm. haitallisten aineiden liukenemisen tai biofilmien muodostumisen osoittamiseksi. Metallituotteista mahdollisesti liukenevia, mitattavia metalleja ovat talousvesiasetuksen laatuvaatimusten alaiset antimoni, arseeni, kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli ja seleeni ja laatusuositusten alaiset alumiini, mangaani ja rauta. Rakennustuotteille ollaan EAS:ssa asettamassa myös vaatimuksia, joita ei ole juomavesidirektiivissä eikä talousvesiasetuksessa. Metalliseoksista liukenevalle molybdeenille, tinalle, titaanille, sinkille ja vismutille on ehdotettu raja-arvoja. Orgaanisilta materiaaleilta liukenevalle orgaanisen hiilen määrälle ollaan asettamassa enimmäispitoisuutta. Lisäksi mikrobien kasvupotentiaalia orgaanisilla materiaaleilla on mitattava. EAS:n mukaiset suunnitellut testaukset eri materiaaleille on esitetty Taulukossa 5. EAS- positiivilistat ja -koostumislistat sisältävät kaikki valmistuksessa käytetyt sallitut aineet, joille on tehty toksikologinen arviointi. Vierasaineet ovat tuotteen koostumukseen kuulumattomia aineita, joita tuotteeseen voi päätyä esim. valmistusprosessin epäpuhtautena. EAS-tuotehyväksyntämenettelyssä materiaalit tullaan testaamaan tarkasti määritellyissä olosuhteissa ennalta määrätyin testivesin. Osa testeistä voidaan suorittaa testauslaboratorion hanasta otetulla talousvedellä, kun taas osa testeistä tehdään synteettisillä vesillä. Taulukossa 6 on esitetty metalliseoksille suunnitellut kolme erilaista testivettä, joissa tulee huomioida ph, alkaliteetti, kloridi- ja sulfaattipitoisuudet ja orgaanisen hiilen kokonaismäärä. On tärkeää, että testivesiä määritettäessä huomioitaisiin eurooppalaisten vesien laadut ja niiden erot. Tarvitaan tietoa talousveden laadusta, jotta voidaan arvioida synteettisillä vesillä testattujen materiaalien käyttäytymistä todellisissa käyttöolosuhteissa. Orgaanisten materiaalien testauksissa tehdään migraatiokokeita, joissa määritetään aineiden liukenemista veteen. Testeissä saadut tulokset pyritään muuttamaan todellisia olosuhteita vastaaviksi käyttämällä muunnoskertoimia. Hyväksymismenettelyssä huomioidaan mm. pinta-alan suhde vesitilavuuteen. EAS-järjestelmää on tarkemmin kuvattu Vesi-Instituutin julkaisemassa EASasiantuntijaseminaarin julkaisussa (Vesi-Instituutti 2006), joka on sähköisenä saatavissa osoitteesta Suomessa ei ole toistaiseksi olemassa EAS:n kaltaista hyväksymismenettelyä kaikille talousveden kanssa kosketuksissa oleville materiaaleille. 19 Näytä lisää
1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen Lisätiedot Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely
Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Aino Pelto-Huikko Tutkija, DI 5.6.2014 Kankaanpää Vesivälitteiset epidemiat 69 vesiepidemiaa vuosina 1998 2010 Suurin osa (pienillä) pohjavesilaitoksilla (25) Lisätiedot TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015
1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark. Lisätiedot Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2014 Lisätiedot Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1
Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina, Lisätiedot REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio
Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO Lisätiedot Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi
Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21 Lisätiedot TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi
20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn Lisätiedot TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI
Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015
TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET Lisätiedot REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio
1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas Lisätiedot Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi
Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3 Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016
TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016 Lisätiedot TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:
Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi Lisätiedot Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013
Ympäristöterveyden osasto Vesi ja terveys -yksikkö Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013 Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Lisätiedot Pernajan Saariston Vesiosuuskunta
Pernajan Saariston Vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma 2015-2019 Sisällysluettelo 1 Organisaatio ja yhteystiedot 3 2 Valvontatutkimusohjelma 3 3 Veden laadun tavoite 3 4 Veden osto 3 5 Veden kulutus, Lisätiedot TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015
1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus
TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala Lisätiedot Outi Zacheus AVAUKSIA. Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista
Outi Zacheus AVAUKSIA Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008 Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista 18 2010 Kirjoittaja ja THL Ruotsinkielinen tiivistelmä: Aazet Oy Taitto: Outi Zacheus Yliopistopaino Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016
TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja: Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015
1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016
TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus
TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu Lisätiedot Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo
TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro Lisätiedot Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö
Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA Lisätiedot Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet
Talousvesiasetuksen soveltamisohje Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Ohje 5/2015 Ohje 5/2015 2 (71) Osa II Sisällys 1. Asetuksen tarkoitus... 4 2. Soveltamisala... 4 3. Määritelmät... 8 4. Talousveden Lisätiedot KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012
Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla Lisätiedot Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä
Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA Lisätiedot Asukkaat ovat kysyneet Kalliojärven ja Kivijärven veden käyttökelpoisuutta talous-, uima-, pesu- ja löylyvedeksi.
12.5.2011 Kainuun ELY-keskus PL 115 87101 Kajaani Asukkaat ovat kysyneet Kalliojärven ja Kivijärven veden käyttökelpoisuutta talous-, uima-, pesu- ja löylyvedeksi. Ympäristöterveydenhuolto on arvioinut Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS
TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro Lisätiedot Liitetaulukko 1/11. Tutkittujen materiaalien kokonaispitoisuudet KOTIMAINEN MB-JÄTE <1MM SAKSAN MB- JÄTE <1MM POHJAKUONA <10MM
Liitetaulukko 1/11 Tutkittujen materiaalien kokonaispitoisuudet NÄYTE KOTIMAINEN MB-JÄTE Lisätiedot Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä
3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2. Lisätiedot SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007
Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija, Mäkinen Riika, Hatakka Tarja, Vesterbacka Pia, Zacheus Outi, Keinänen-Toivola Minna M. Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999 27 Vesi-Instituutin Lisätiedot Kiila-Lavanko -alueen kaivovesitutkimus 2012
Sivu 1(6) Kiila-Lavanko -alueen kaivovesitutkimus 2012 Vantaan ympäristökeskuksessa tehdään kaivovesitutkimuksia tarkoituksena selvittää kunnallisen vesijohtoverkoston ulkopuolisten asuinalueiden kaivoveden Lisätiedot Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015
1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava Lisätiedot A. Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset
2614.86.2012 1 (6) KIVIJÄRVEN JA KALLIOJÄRVEN KÄYTTÖ TALOUS-, UIMA-, PESU- JA LÖYLYVETENÄ - Ympäristöterveydenhuollon arvio perustuen terveydensuojelulain nojalla annettuihin asetuksiin ja Terveyden- ja Lisätiedot Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto 02-621 3342
1 YHTEYSTIEDOT: AVOINNA: ma - pe klo 8.00-15.30 KÄYNTIOSOITE: POSTIOSOITE: INTERNETOSOITE: SÄHKÖPOSTIOSOITE: Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros Tiedepuisto 4, 28600 PORI www.pori.fi/porilab Lisätiedot Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT
Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Ohje talousvesiasetuksen (461/2000) Lisätiedot Tietoa talousvesijärjestelmien standardeista ja tuotehyväksynnästä
Tietoa talousvesijärjestelmien standardeista ja tuotehyväksynnästä CMYK -värimääritykset: - punainen = c0 m73 y76 k0 - sininen = c82 m62 y0 k0 2 Talousvesijärjestelmien standardit ja tuotehyväksyntä Tämä Lisätiedot Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue
Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue Projektiyhteenveto 2014 Vantaan ympäristökeskuksessa tehdään kaivovesitutkimuksia tarkoituksena selvittää kunnallisen vesijohtoverkoston ulkopuolisten Lisätiedot RAUHALA / KATRIINANTIE -ALUEEN KAIVOVESITUTKIMUS
RAUHALA / KATRIINANTIE -ALUEEN KAIVOVESITUTKIMUS 2015 SISÄLLYS Johdanto...3 Tutkimuksen kohteet ja suoritus...3 Kaivovesien tutkimukset...5 Vesianalyysit... 5 Mikrobiologinen tutkimus... 5 Sameus... 5 Lisätiedot AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI
T203/M13/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND VANTAA, ROVANIEMI Lisätiedot Talousveden laatu ja verkostot
Talousveden laatu ja verkostot Vesihuoltonuoret 2011 18.5.2011 Aino Pelto-Huikko Prizztech Oy:n Raumalla toimiva kehittämis- ja tutkimusyksikkö Perustettu 2005 teollisuuden aloitteesta 10 työntekijää : Lisätiedot TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUSUOSITUKSET
TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUSUOSITUKSET ERKKI VUORI PROFESSORI, EMERITUS 27.11.2012 HJELT INSTITUUTTI OIKEUSLÄÄKETIETEEN OSASTO MEISSÄ ON PALJON VETTÄ! Ihmisen vesipitoisuus on keskimäärin yli Lisätiedot Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.
Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston Lisätiedot Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2014
Ympäristöterveyden osasto Vesi ja terveys -yksikkö Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2014 Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Lisätiedot Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015
1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m
TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero Lisätiedot Käyttäjien määrä. Muu Pintavesi Yhteensä Etelä- Suomi Altia Oyj * Nurmijärvi
Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Käyttäjien määrä Toimitetun talousveden määrä (m 3 /d) Allas/ sadetettu Lisätiedot Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l
Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori Lisätiedot TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET
Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN Lisätiedot Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö
Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen (461/2000) muutos Ministerille allekirjoitettavaksi toukokuun Lisätiedot OHJE Dnro 3565/41/02 TALOUSVEDEN JA JÄÄN OMAVALVONTA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA (TALOUSVESIOHJE)
Liitettäväksi eläinlääkintölainsäädäntöön OHJE Dnro 3565/41/02 Päivämäärä 31.12.2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.3.2003 toistaiseksi Kumoaa EELAn suositus liha- ja kala-alan laitoksissa käytettävän Lisätiedot 1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA
Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 1. ELINTARVIKKEET Hinta alv 0 % Hinta alv. 24 % 1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA Bacillus cereus 16,58 20,56 Campylobacter spp. 38,53 47,78 Clostridium perfringens Lisätiedot S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013
S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013 17.1.2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot: Kuopion laboratorio Yrittäjäntie Lisätiedot TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015
1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 242828 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 21.10.2015, näytteet otettu 21.10.2015 (09:20) Näytteenottaja: Terv.tark. Lisätiedot S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015
S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 30.1.2015 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot Kuopion laboratorio Yrittäjäntie Lisätiedot Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot
Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät Tämä ohje on tarkoitettu terveydensuojelulain (763/1994) Lisätiedot REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö
23.8.2010 6842/961/2006 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Kuopio Elintarvikeyksikkö Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO Lisätiedot Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi
Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Lisätiedot HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLABORATORION TUTKIMUSMAKSUT 1.6.2013 ALKAEN
Hinnastoon on koottu laboratoriossa tehtävien määritysten ja muiden peluiden verottomat ja arvonlisäverolliset hinnat. Laboratoriomme on FINAS pelun akkreditoima testauslaboratorio T190. Akkreditoidut Lisätiedot KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011
KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan Lisätiedot LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma
LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta Havnro Vuosi X Y Aines Pvm_511p Al_511p Ba_511p Ca_511p Co_511p Cr_511p Cu_511p Fe_511p K_511p La_511p Li_511p Mg_511p 30759 89 7333802 3461760 MR 19910128 Lisätiedot REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori PL 51 (Tehtaankatu 26) 08100 Lohja EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit NMKL 86:1999 Enterobacteriaceae Lisätiedot Veden mikrobiologisen laadun hallinta vesilaitoksilla. Ilkka Miettinen
Veden mikrobiologisen laadun hallinta vesilaitoksilla Ilkka Miettinen 1 Vesiturvallisuus Raakavesien saastumisen estäminen Raakavesien suojelu likaantumisen estäminen Veden riittävän tehokas käsittely Lisätiedot Opas analyysitulosten tulkintaan Talousvedet
Opas analyysitulosten tulkintaan Talousvedet Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Opas talousveden analyysitulosten tulkintaan Tämä opas talousvesianalyysitulosten tulkintaan on laadittu Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Lisätiedot Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia
1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen Lisätiedot REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio
Jyväskylän ympäristölaboratorio Eeronkatu 10 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 014 626650 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit) akkr Lisätiedot Taulukko 1. EU-laitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä).
Taulukko 1. EUlaitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä). Allas/ sadetettu Tekopohjavesi Rantaimeytetty Laitos Sijainti Pohjavesi Muu Pintavesi Yhteensä Etelä Lisätiedot Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019
Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019 1. Laitoksen yhteystiedot, henkilöstö ja organisaatio Alanimen vesiosuuskunta puheenjohtaja Minna Simoska, Pohjoispuolentie 294 b, 95255 Lisätiedot Avainsanat: direktiivit, juomavesi, laatu, talousvesi, veden laatu, vesi, vesihuolto
3 Tiivistelmä Outi Zacheus. Suurten vesilaitosten toimittaman talousveden laatu Suomessa vuosina 1996-1998. Helsinki, 2002. 59 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115; 2002:4) ISBN Lisätiedot Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok
Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon Lisätiedot S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y
S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme Lisätiedot Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk. Valvontatutkimusohjelma 2015-2019. 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth
Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk Valvontatutkimusohjelma 2015-2019 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth Sisällysluettelo 1 Yhteystiedot ja organisaatio 3 2 Valvontatutkimusohjelma Lisätiedot Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille
Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki Lisätiedot Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä
Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Allas/ sadetettu Tekopohjavesi Rantaimeytetty Laitos Sijainti Pohjavesi Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015
1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen Lisätiedot TUTKIMUSMAKSUT 1. ELINTARVIKKEET KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ
1. ELINTARVIKKEET KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ KAINUUN ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO TUTKIMUSMAKSUT 1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA Bacillus cereus 17,00 Campylobacter spp. 39,50 Clostridium perfringens Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.11.2015. Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS
TESTAUSSELOSTE 1 (4) Euran kunta Vesilaitos Sorkkistentie 10 27510 EURA Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus Lisätiedot Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa III Enimmäisarvojen perusteet
Talousvesiasetuksen soveltamisohje Osa III Enimmäisarvojen perusteet Ohje 5/2015 Ohje 5/2015 2 (38) Osa III Sisällys 1. Enimmäisarvojen perusteet... 4 2. Mikrobiologiset muuttujat... 4 2.1. Laatuvaatimukset... Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012
1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark Lisätiedot Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä
Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista 2014. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä DWID (käytetään EUraportoinnissa) Laitos Sijainti Allas/ sadetettu Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 22.8.2016
TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 193522 (WRAISIO/R6), saapunut 2.8.2016, näytteet otettu 2.8.2016 (11:05) Näytteenottaja: LSVYT Oy, Sari Koivunen Lisätiedot Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta
Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Vanhan talousvesiasetuksen (461/2000) Lisätiedot Luonnon aiheuttamat pohjaveden haittatekijät Länsi-Uudellamaalla
Luonnon aiheuttamat pohjaveden haittatekijät Länsi-Uudellamaalla Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus 16.3.2016 Luonnon aiheuttamat pohjaveden haittatekijät Länsi-Uudellamaalla Länsi-Uudenmaan Lisätiedot Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009
Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio PL 238 26101 Rauma EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveys Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Sieni-itiöt, pintanäytteet Lisätiedot Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen
Vesiturvallisuus Suomessa Ilkka Miettinen 29.9.2015 Ilkka Miettinen 1 Kyllä Suomessa vettä riittää Kuivuus maailmanlaajuinen ongelma Suomi Runsaat vesivarat: pinta- (235 km 3 ) ja pohjavedet (6 milj. m Lisätiedot SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001 N:o 400 404. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. N:o 400
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001 N:o 400 404 SISÄLLYS N:o Sivu 400 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisesta rahoitustuesta... 1145 400 Maa- Lisätiedot Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle 2015-2019. x.x.2015
Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle 2015-2019..2015 1 Sisällysluettelo Valvontatutkimusohjelma Parikkalan... 1 kunnan vesilaitokselle... 1..2015... 1 Aluksi... 3 1. Laitoksen yhteystiedot... Lisätiedot TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014 OSA VIII: POHJAVESI JA TALOUSVESIKAIVOT
Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 31.3.2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014 OSA VIII: POHJAVESI Lisätiedot 3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS
1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä. Lisätiedot Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016
1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu 2015 - helmikuu 2016 Lisätiedot AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY
T032/M24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH OF SAIMAA Tunnus Code Lisätiedot Standardien merkitys jätelainsäädännössä
Standardien merkitys jätelainsäädännössä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan seminaari SFS:ssä 13.5.2014 11:45-16:15 Malminkatu 34, Helsinki Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013), Lisätiedot Kurkimäki 0829710 23.6.2015
0829710 23.6.2015 23.6.2015 1 (14) Sisällysluettelo KUVAT JA TAULUKOT... 2 LIITTEET... 2 ALUKSI... 3 1. SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS... 3 1.1. Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia... 3 1.2. Lisätiedot www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet
www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan Lisätiedot Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011
Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien Lisätiedot Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II, Lisätiedot ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS
ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute