Source: http://docplayer.fi/1192628-Asbestikartoitusraportti.html
Timestamp: 2016-12-08 10:38:35+00:00
Document Index: 20544368

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI
1 Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie Laitila ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma Peruskorjausta varten tehty yleisten sisätilojen ja malliasuntojen asbestikartoitus. (Vesikattoja ei tutkittu.) Kartoituksen lähtötiedot: Rakennukset ovat valmistuneet Pohjapiirustukset, joihin on lisätty tilanumerointi asbestikartoitusta varten. Katselmus ja Katselmuksesta on laadittu 15 sivua tilakohtaista raporttia, jossa asbestiesiintymät on esitetty. Tilakohtaisessa raporttiosassa on esitetty asbestia sisältävien rakennusmateriaalien sijainti, tuotekuvaukset, asbestilaadut, kuntoluokitukset, pölyävyys purettaessa keskimäärin ja määrät, milloin se ilman purkutöitä on ollut mahdollista selvittää. Varastokomeroissa oli niin paljon tavaraa, että joka paikkaan ei nähty. Kaikissa taloissa on porrashuoneissa ja saunaosastoilla alkuperäisenä lattiapinnoitteena ollut Finnflex asbestivinyylilaatta asbestipitoisella mustalla bitumiliimalla liimattuna. Tästä syystä myös uusittujen lattiapinnoitteiden alla on jäämiä em. bitumiliimasta. Talojen julkisivurappaus ja - maali eivät sisällä. Elementtisauma- aine ei sisällä asbestia, mutta se sisältää PCB:tä reilusti yli raja- arvon. Talon 2 kylmiön ja saunan pesuhuoneen vesieristebitumi ei sisällä asbestia eikä pah- yhdisteiden määrä ylitä raja- arvoa. Asuntojen kylpyhuoneiden pintalattioiden alla saattaa olla vastaava vesieriste, joka mahdollisesti sisältää haitta- aineita. Mikäli em. vesieristettä tulee esiin purkutöiden edetessä, on se tutkittava erikseen. Vesikattojen bitumihuopia ei tutkittu. Alkuperäiset putkieristeet ovat villaa ja asbestimassaa. Myös suorien osien pintamassa sisältää asbestia. Putkieristeenä rakenteiden sisällä ja pystyputkihormeissa on aaltopahvikourueristettä, jonka sisäpinnalla on asbestipahvia. Tilakohtaisessa raporttiosassa on lueteltu vain näkyvissä olevat putkieristeet. Rakenteiden sisällä ja putkipystyhormeissa on lisää asbestieristettyä putkea. Talon 2 pesutuvan lattiamaali sisältää lyijyä yli raja- arvon. Muiden tutkittujen maalien haitta- ainepitoisuudet eivät ylitä raja- arvoja.2 Talot on rakennettu järjestyksessä: 3, 1, 2 ja 4. Talosta 3 otetuissa laatoituslaasti- ja seinätasoitenäytteissä ei ole asbestia. Osassa talosta 1 otetuista seinälaatoituslaasti- ja seinätasoitenäytteissä on asbestia ja osassa ei ole. Taloista 2 ja 4 otetuissa seinälaatoituslaasti- ja seinätasoitenäytteissä on asbestia. Asunnoista otettujen näytteiden perusteella voidaan olettaa seuraavaa: Asuinhuoneiden ja kylpyhuoneiden muovimatot, liimat ja lattiatasoitteet eivät sisällä asbestia. Valkoinen seinä- ja kattotasoite ei sisällä asbestia. Vaalean harmaa seinälaatoituslaasti sisältää asbestia. Tummemman harmaa seinälaatoituslaasti ei sisällä asbestia. Osa harmaista märkätilojen seinätasoitteista sisältää asbestia ja osa ei sisällä. Otettujen näytteiden perusteella talossa 3 ei ole rakentamisaikana käytetty asbestipitoisia laatoituslaasteja ja seinätasoitteita. Talossa 1 on käytetty sekä asbestipitoisia että puhtaita seinälaatoituslaasteja ja harmaita märkätilan seinätasoitteita. Taloissa 2 ja 4 on käytetty asbestipitoista seinälaatoituslaastia ja asbestipitoista harmaata märkätilan seinätasoitetta. Näytteet Asb 1. Asb 2. Asb 3. Asb 4. Asb 5. Asb 6. Asb 7. Muovimatto + tasoite + liima Talo 3, asunto 3, makuuhuone Talo 3, asunto 3, kylpyhuone Talo 3, asunto 3, keittiö Talo 3, asunto 6, kylpyhuone Talo 3, asunto 6, keittiö Talo 3, asunto 7, kylpyhuone (uusi) Talo 3, asunto 7, kylpyhuone3 Asb 8. Talo 3, asunto 7, keittiö Asb 9. Muovimatto + tasoite + liima Talo 3, asunto 11, kylpyhuone Asb 10. Talo 3, asunto 11, kylpyhuone Asb 11. Talo 3, asunto 11, keittiö Asb 12. Talo 3, asunto 12, kylpyhuone Asb 13. Talo 3, asunto 12, kylpyhuone Asb 14. Talo 3, asunto 12, keittiö Asb 15. Ikkunalautalaatoituslaasti Talo 3, porrashuone, ullakko Asb 16. Talo 3, saunan wc Asb 17. Talo 3, saunan pesuhuone4 Asb 18. Asb 19. Asb 20. Asb 21. Asb 22. Asb 23. Asb 24. Asb 25. Asb 26. Asb 27. Lattialaatoituslaasti Talo 3, saunan pesuhuone Kitti Talo 3, autotalli 2, IV- kanava Talo 1, asunto 26, kylpyhuone Talo 1, asunto 26, kylpyhuone Talo 1, asunto 26, keittiö Talo 1, asunto 26, keittiö Muovimatto + tasoite + liima Talo 1, asunto 26, keittiö Rappaus + maali Talo 1, asunto 26, parvekekaide Tuulensuojalevy Talo 1, asunto 26, parveke, ulkoseinä Näyte sisältää asbestia krysotiili. Putkieriste Talo 1, asunto 26, putki pintalattian alla Näyte sisältää asbestia krysotiili.5 Asb 28. Asb 29. Asb 30. Asb 31. Asb 32. Asb 33. Asb 34. Asb 35. Asb 36. Asb 37. Talo 1, asunto 30, kylpyhuone Talo 1, asunto 30, kylpyhuone Muovimatto + tasoite + liima Talo 1, asunto 30, kylpyhuone Talo 1, asunto 30, keittiö Talo 1, asunto 31, kylpyhuone Talo 1, asunto 31, kylpyhuone Talo 1, asunto 31, keittiö Talo 1, asunto 31, keittiö Talo 1, asunto 33, kylpyhuone Talo 1, asunto 33, kylpyhuone6 Asb 38. Asb 39. Asb 40. Asb 41. Asb 42. Asb 43. Asb 44. Asb 45. Asb 46. Asb 47. Talo 1, asunto 33, keittiö Talo 1, asunto 33, keittiö Talo 1, asunto 36, kylpyhuone Talo 1, asunto 36, kylpyhuone Talo 1, asunto 36, keittiö Putkieriste Talo 1 Vinyylilaatta Talo 1, hissi Lujalevy Talo 1, välikkö, kattokotelo Näyte sisältää asbestia krysotiili. Ikkunalautalaatoituslaasti Talo 1, porrashuone, ullakko Talo 1, saunan eteinen7 Asb 48. Asb 49. Asb 50. Asb 51. Asb 52. Asb 53. Asb 54. Asb 55. Asb 56. Asb 57. Talo 1, saunan wc Talo 1, saunan wc Talo 1, saunan pesuhuone Elementtisauma- aine Talo 2, julkisivu Talo 2, asunto 51, kylpyhuone Talo 2, asunto 51, keittiö Talo 2, asunto 52, kylpyhuone Talo 2, asunto 52, keittiö Talo 2, asunto 56, kylpyhuone Talo 2, asunto 56, kylpyhuone8 Asb 58. Asb 59. Asb 60. Asb 61. Asb 62. Asb 63. Asb 64. Asb 65. Asb 66. Asb 67. Talo 2, asunto 56, keittiö Talo 2, asunto 56, keittiö Talo 2, asunto 57, kylpyhuone Talo 2, asunto 57, keittiö Talo 2, pesutuvan wc 114 Bitumisively Talo 2, kylmiö Ikkunalautalaatoituslaasti Talo 2, porrashuone, ullakko Talo 2, saunan eteinen Talo 2, saunan wc Talo 2, saunan pesuhuone9 Asb 68. Asb 69. Asb 70. Asb 71. Asb 72. Asb 73. Asb 74. Asb 75. Asb 76. Asb 77. Lattialaatoituslaasti Talo 2, saunan pesuhuone Bitumisively Talo 2, saunan pesuhuone Rappaus + maali Talo 4, asunto 76, parvekekaide Elementtisauma- aine Talo 4, julkisivu Talo 4, asunto 76, kylpyhuone Talo 4, asunto 76, kylpyhuone Muovimatto + tasoite + liima Talo 4, asunto 76, kylpyhuone Talo 4, asunto 76, keittiö Talo 4, asunto 76, keittiö Talo 4, asunto 77, kylpyhuone10 Asb 78. Asb 79. Asb 80. Asb 81. Asb 82. Asb 83. Asb 84. Asb 85. Asb 86. Asb 87. Talo 4, asunto 77, kylpyhuone Talo 4, asunto 77, keittiö Talo 4, asunto 81, kylpyhuone Talo 4, asunto 81, kylpyhuone Talo 4, asunto 81, keittiö Talo 4, asunto 82, kylpyhuone Talo 4, asunto 82, keittiö Bitumiliima Talo 4, porrashuone Ikkunalautalaatoituslaasti Talo 4, porrashuone, ullakko Talo 4, porrashuone11 Asb 88. Asb 89. Asb 90. Asb 91. Asb 92. Matto Talo 4, saunan wc Talo 4, saunan wc Talo 4, saunan wc Putkieriste Talo 4 Kitti Talo 4, IV- kanava Pah 1. Pah 2. Pah 3. näyte 1 Bitumisively Talo 2, saunan pesuhuoneen lattia Pah- summa 17,8 mg/kg < 200 mg ongelmajäteraja Em. bitumi ei ole ongelmajätettä. Bitumisively Talo 2, kylmiön lattia Pah- summa 38,3 mg/kg < 200 mg ongelmajäteraja Em. bitumi ei ole ongelmajätettä. Bitumisively Talo 2, kylmiön seinä Pah- summa 34,4 mg/kg < 200 mg ongelmajäteraja Em. bitumi ei ole ongelmajätettä. Elementtisauma- aine Talo 2 PCB- pitoisuus 2870 mg/kg > toimenpideraja 50 mg/kg lyijypitoisuus < 1,0 mg/kg < toimenpideraja 1500 mg/kg Elementtisauma- aine on ongelmajätettä.12 näyte 2 Elementtisauma- aine Talo 4 PCB- pitoisuus 1600 mg/kg > toimenpideraja 50 mg/kg lyijypitoisuus < 1,3 mg/kg < toimenpideraja 1500 mg/kg Elementtisauma- aine on ongelmajätettä. näyte 3 Maali Talo 1, parvekkeen lattia PCB- pitoisuus < 0,7 mg/kg < toimenpideraja 50 mg/kg lyijypitoisuus 2,2 mg/kg < toimenpideraja 1500 mg/kg näyte 4 Maali Talo 2, pesutuvan lattia PCB- pitoisuus 1,59 mg/kg < toimenpideraja 50 mg/kg lyijypitoisuus 2710 mg/kg > toimenpideraja 1500 mg/kg Maali on ongelmajätettä. näyte 5 Maali Talo 3, pesutuvan lattia PCB- pitoisuus 0,73 mg/kg < toimenpideraja 50 mg/kg lyijypitoisuus 924 mg/kg < toimenpideraja 1500 mg/kg Luettelo asbestia sisältävistä rakennusmateriaaleista: 1. Alkuperäiset putkieristeet Asbestimassa- ja mineraalivillaeristeitä sekä edellä mainittujen eristeiden yhdistelmiä. Myös putkieristeen pintamassa sisältää asbestia. Pölyävyys purettaessa keskimäärin hyvin runsasta eli yli 15 kuitua/cm³. 2. Krysotiiliasbesti- aaltopahvikourueriste Putkieristeenä rakenteiden sisällä ja pystyputkihormeissa. Pölyävyys purettaessa keskimäärin hyvin runsasta eli yli 15 kuitua/cm³. 3. Asbestipahvi Esiintyy sähkökeskuksen taustalla sekä todennäköisesti palo- ovien sisällä. Pölyävyys purettaessa keskimäärin melko vähäistä eli 0,1-0,5 kuitua/cm³. 4. Finnflex- asbestivinyylilaatta Esiintyy lattiapinnoitteena porrashuoneissa ja saunaosastoilla talojen ullakoilla. Pölyävyys purettaessa keskimäärin hyvin vähäistä eli alle 0,1 kuitua/cm³, mutta bitumiliimaa hiottaessa tai rouhittaessa pölyävyys kohtalaista eli 0,5-3,0 kuitua/cm³.13 5. Bitumiliima Esiintyy Finnflex- laattojen kiinnitysliimana sekä jääminä uusittujen vinyylilaattojen alla. Pölyävyys purettaessa keskimäärin hyvin vähäistä eli alle 0,1 kuitua/cm³, mutta bitumiliimaa hiottaessa tai rouhittaessa pölyävyys kohtalaista eli 0,5-3,0 kuitua/cm³. 6. E- laasti Esiintyy alkuperäisenä seinälaatoituslaastina taloissa 1, 2 ja 4. Pölyävyys purettaessa keskimäärin kohtalaista eli 0,5-3,0 kuitua/cm³. 7. Lujalevy Esiintyy sisäseinälevynä ja kattokoteloissa. Pölyävyys purettaessa keskimäärin melko vähäistä eli 0,1-0,5 kuitua/cm³. 8. Tuulensuojaluja Esiintyy julkisivuilla pintalaudoituksen ja mahdollisesti pellitysten alla. Pölyävyys purettaessa keskimäärin melko vähäistä eli 0,1-0,5 kuitua/cm³. 9. V- Vetonit märkätilatasoite Esiintyy märkätiloissa seinätasoitteena taloissa 1, 2 ja 4. Pölyävyys purettaessa keskimäärin kohtalaista eli 0,5-3,0 kuitua/cm³. 10. Amosiittimassa Esiintyy mahdollisesti paloeristeenä makaavan savukanavan katossa tiilimuurauksen alla. Pölyävyys purettaessa keskimäärin hyvin runsasta eli yli 15 kuitua/cm³. Edellä mainittujen asbestiesiintymien purku- ja käsittelytöissä on noudatettava Valtioneuvoston asbestitöistä antaman päätöksen (Vnp.1380/94) mukaisia työmenetelmiä ja muita määräyksiä. Edellä mainitun lyijyä sisältävän saumamassan purku- ja jätteenkäsittelyohjeet on esitetty RATU- kortissa PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku. Asbestikartoituksessa on käytetty kokemusperäisiä, aistinvaraisia ja rakenteita rikkomattomia menetelmiä sekä asbestianalyysejä. Asbestikartoitus Oy on puolueeton konsulttitoimisto, jonka vastuu määräytyy konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaan. Turussa Asbestikartoitus Oy Henrik Impivaara Liitteet: tilakohtainen raportti pohjakuvat14 ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Sivu 1/15 Tilaaja: Turkoosi11 Oy/Ville Varjo Käyttötarkoitus: Peruskorjausta varten tehty asbestikartoitus. Rakennus: Paranvahe/talo 3 Lähtötiedot: pohjapiirustukset Kerros: pohjakerros Pvm ja tekijä: ja Henrik Impivaara Huoneen nimi Huoneen Lattia Seinät Katto Muu Asbestia Materiaalin erittely Näyte Määräarvio Kunto Asbestin laatu Pölyävyys Kyllä Ei Nimi / Koko / Sijainti / Ym. Määrä Yks Koy Paranvaha/Paranvahe 1-4 Talo 3 pohjakerros LJH 101 x x Asbestieristettyä (massaa) putkea Ø mm. 67 jm B/D antofylliitti 5 x? Makaavan savukanavan sisällä todennäköisesti asbestimassaa ja -levyä. 6 m² A krysot./antof. 5 kellarikomerotila 102 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 25 jm B antofylliitti 5 tuulikaappi 103 x x Bitumiliimajäämiä uuden vinyylin alla. 12 m² A antofylliitti 1/3 porrashuone 104 x x Bitumiliimajäämiä uuden vinyylin alla. 20 m² A antofylliitti 1/3 SPK 105 x x Lujalevyseinää 6 m² A krysotiili 2 puhelinkeskus 106 Tilaan ei päästy. pyöräsuoja 107 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 21 jm A antofylliitti 5 x? Palo-oven sisällä todennäköisesti asbestipahvia. 3,2 m² A krysotiili 2 roskahuone 108 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 4 jm B antofylliitti 5 x x Irrallinen Minerit-levy. 0,5 m² A krysotiili 2 välikkö 109 x kellarikomerotila 110 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 85 jm A antofylliitti 5 kylmiö 111 x ASBESTIMATERIAALIN KUNTO: PÖLYÄVYYS PURETTAESSA KESKIMÄÄRIN: pölyävyys kuitumäärä / cm3 riskitekijä pölyävyydestä A = hyvä alle 0,1 1 B = välttävä 0,1-0,5 2 C = heikko 0,5-3,0 3 D = erittäin heikko 3, > 15 515 ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Sivu 2/15 Tilaaja: Turkoosi11 Oy/Ville Varjo Käyttötarkoitus: Peruskorjausta varten tehty asbestikartoitus. Rakennus: Paranvahe/talo 3 Lähtötiedot: pohjapiirustukset Kerros: pohjakerros Pvm ja tekijä: ja Henrik Impivaara Huoneen nimi Huoneen Lattia Seinät Katto Muu Asbestia Materiaalin erittely Näyte Määräarvio Kyllä Ei Nimi / Koko / Sijainti / Ym. Määrä Yks Kunto Asbestin laatu Pölyävyys pohjakerros kompressori 112 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 2,7 jm A antofylliitti 5 käytävä 113 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 2,2 jm A antofylliitti 5 wc 114 x siivouskomero 115 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 10 jm A antofylliitti 5 pesutupa 116 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 11 jm A antofylliitti 5 lyijy 5 mankeli 117 x x Asbestieristettyä putkea Ø 100 mm. 6 jm A antofylliitti 5 kuivaus 118 x x Asbestieristettyä putkea Ø 100 mm. 5 jm A antofylliitti 5 Autotallit IV-kanavien tiivistekitti sisältää asbestia. 19 autotalli 1 x x Asbestieristettyä putkea Ø 100 mm. 10 jm B antofylliitti 5 autotalli 2 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 21 jm A antofylliitti 5 autotalli 3 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 13 jm A antofylliitti 5 autotalli 4 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 14 jm A/D antofylliitti 5 ASBESTIMATERIAALIN KUNTO: PÖLYÄVYYS PURETTAESSA KESKIMÄÄRIN: pölyävyys kuitumäärä / cm3 riskitekijä pölyävyydestä A = hyvä alle 0,1 1 B = välttävä 0,1-0,5 2 C = heikko 0,5-3,0 3 D = erittäin heikko 3, > 15 516 ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Sivu 3/15 Tilaaja: Turkoosi11 Oy/Ville Varjo Käyttötarkoitus: Peruskorjausta varten tehty asbestikartoitus. Rakennus: Paranvahe/talo 3 Lähtötiedot: pohjapiirustukset Kerros: ullakko Pvm ja tekijä: ja Henrik Impivaara Huoneen nimi Huoneen Lattia Seinät Katto Muu Asbestia Materiaalin erittely Näyte Määräarvio Kunto Asbestin laatu Kyllä Ei Nimi / Koko / Sijainti / Ym. Määrä Yks Pölyävyys Porrashuone porrashuone 1.-5.krs x x Bitumiliimajäämiä uuden vinyylin alla. (5 x 16,5 m²) 82,5 m² A antofylliitti 1/3 Ullakko porrashuone 601 x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 12 m² A krysot./antof. 1/3 x? Palo-ovien (4 kpl) sisällä todennäköisesti asbestipahvia. 11,6 m² A krysotiili 2 x x x Ei näkyviä asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. 15 vinttikomerotila 602 x x Lujalevyseinää 21 m² A krysotiili 2 x? Palo-oven sisällä todennäköisesti asbestipahvia. 2,6 m² A krysotiili 2 x x x Ei näkyviä asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. paisunta-astiatila 602 B x hissin konehuone 603 Tilaan ei päästy. IVKH 604 x saunan eteinen 605 x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 4,5 m² A krysot./antof. 1/3 pukuhuone x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 7,7 m² A krysot./antof. 1/3 sauna 607 x x Lujalevyä kiukaan yläpuolella. 0,6 m² A krysotiili 2 pesuhuone 608 x 17 ja 18 pukuhuone x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 8,1 m² A krysot./antof. 1/3 wc 610 x 16 ASBESTIMATERIAALIN KUNTO: PÖLYÄVYYS PURETTAESSA KESKIMÄÄRIN: pölyävyys kuitumäärä / cm3 riskitekijä pölyävyydestä A = hyvä alle 0,1 1 B = välttävä 0,1-0,5 2 C = heikko 0,5-3,0 3 D = erittäin heikko 3, > 15 517 ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Sivu 4/15 Tilaaja: Turkoosi11 Oy/Ville Varjo Käyttötarkoitus: Peruskorjausta varten tehty asbestikartoitus. Rakennus: Paranvahe/talo 3 Lähtötiedot: pohjapiirustukset Kerros: julkisivut Pvm ja tekijä: ja Henrik Impivaara Huoneen nimi Huoneen Lattia Seinät Katto Muu Asbestia Materiaalin erittely Näyte Määräarvio Kunto Asbestin laatu Pölyävyys Kyllä Ei Nimi / Koko / Sijainti / Ym. Määrä Yks julkisivut x x Tuulensuoja-Lujalevyä laudoituksen alla autotalliseinällä. n. 6 m² A krysotiili 2 x? Mahdollisesti tuulensuoja-lujalevyä laudoituksen alla katossa parvekkeen alla.? m² A krysotiili 2 x x Tuulensuoja-Lujalevyä laudoituksen alla asuntoparvekkeiden seinissä. (n. 3 m²/kpl) A krysotiili 2 x? Mahdollisesti tuulensuoja-lujalevyä laudoituksen alla tuuletusparvekkeen seinässä. n. 3,5 m² A krysotiili 2 x? Mahdollisesti tuulensuoja-lujalevyä ullakon seinissä. (saunaosasto, ivkh ja hissikh.) n. 50 m² A krysotiili 2 x? Mahdollisesti tuulensuoja-lujalevyä laudoitusten alla ikkunaväleissä.? m² A krysotiili 2 x? Kattorakenteissa on rakennekuvien mukaan Lujalevyä? m² A krysotiili 2 Vesikaton bitumihuopaa ei tutkittu. x x Julkisivupinnoite ei sisällä asbestia. x pcb Elementtisauma-aine sisältää pcb:tä reilusti yli raja-arvon. ASBESTIMATERIAALIN KUNTO: PÖLYÄVYYS PURETTAESSA KESKIMÄÄRIN: pölyävyys kuitumäärä / cm3 riskitekijä pölyävyydestä A = hyvä alle 0,1 1 B = välttävä 0,1-0,5 2 C = heikko 0,5-3,0 3 D = erittäin heikko 3, > 15 518 ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Sivu 5/15 Tilaaja: Turkoosi11 Oy/Ville Varjo Käyttötarkoitus: Peruskorjausta varten tehty asbestikartoitus. Rakennus: Paranvahe/talo 1 Lähtötiedot: pohjapiirustukset Kerros: pohjakerros Pvm ja tekijä: ja Henrik Impivaara Huoneen nimi Huoneen Lattia Seinät Katto Muu Asbestia Materiaalin erittely Näyte Määräarvio Kunto Asbestin laatu Pölyävyys Kyllä Ei Nimi / Koko / Sijainti / Ym. Määrä Yks Koy Paranvaha/Paranvahe 1-4 Talo 1 pohjakerros pyöräsuoja 101 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 28 jm B antofylliitti 5 pyöräsuoja 102 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 32 jm B/D antofylliitti 5 tuulikaappi 103 x x Bitumiliimajäämiä uuden vinyylin alla. 13,5 m² A antofylliitti 1/3 porrashuone 104 x x Bitumiliimajäämiä uuden vinyylin alla. 24 m² A antofylliitti 1/3 välikkö 105 x x Lujalevykotelo 45 1,5 m² A krysotiili 2 kylmiö 106 x kellarikomerotila 107 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 17 jm A antofylliitti 5 kopressori 108 x x Lujalevykotelo 1,3 m² A krysotiili 2 SPK 109 x x Asbestipahvia sähkötaulun takana. 1,5 m² A krysotiili 2 puhelinkeskus 110 x käytävä 111 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 17 jm B antofylliitti 5 x x Palo-oven sisällä todennäköisesti asbestipahvia. 3,2 m² A krysotiili 2 roskahuone 112 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 19 jm B antofylliitti 5 ASBESTIMATERIAALIN KUNTO: PÖLYÄVYYS PURETTAESSA KESKIMÄÄRIN: pölyävyys kuitumäärä / cm3 riskitekijä pölyävyydestä A = hyvä alle 0,1 1 B = välttävä 0,1-0,5 2 C = heikko 0,5-3,0 3 D = erittäin heikko 3, > 15 519 ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Sivu 6/15 Tilaaja: Turkoosi11 Oy/Ville Varjo Käyttötarkoitus: Peruskorjausta varten tehty asbestikartoitus. Rakennus: Paranvahe/talo 1 Lähtötiedot: pohjapiirustukset Kerros: pohjakerros Pvm ja tekijä: ja Henrik Impivaara Huoneen nimi Huoneen Lattia Seinät Katto Muu Asbestia Materiaalin erittely Näyte Määräarvio Kunto Asbestin laatu Pölyävyys Kyllä Ei Nimi / Koko / Sijainti / Ym. Määrä Yks Pohjakerros sulkuhuone 113 x suojahuone 114 x Autotallit autotalli 1 x x Asbestieristettyä putkea Ø 100 mm. 10 jm B antofylliitti 5 autotalli 2 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 26 jm B antofylliitti 5 autotalli 3 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 26 jm A antofylliitti 5 autotalli 4 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 26 jm A antofylliitti 5 autotalli 5 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. n. 30 jm A antofylliitti 5 (Täynnä tavaraa!) autotalli 6 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 33 jm A antofylliitti 5 x x Lujalevykotelo 3,2 m² A krysotiili 2 Porrashuone porrashuone 1.-5.krs x x Bitumiliimajäämiä uuden vinyylin alla. (5 x 16,5 m²) 82,5 m² A antofylliitti 1/3 Ullakko porrashuone 601 x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 12 m² A krysot./antof. 1/3 x x Palo-ovien (4 kpl) sisällä todennäköisesti asbestipahvia. 11,6 m² A krysotiili 2 x x x Ei näkyviä asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. 46 ASBESTIMATERIAALIN KUNTO: PÖLYÄVYYS PURETTAESSA KESKIMÄÄRIN: pölyävyys kuitumäärä / cm3 riskitekijä pölyävyydestä A = hyvä alle 0,1 1 B = välttävä 0,1-0,5 2 C = heikko 0,5-3,0 3 D = erittäin heikko 3, > 15 520 ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Sivu 7/15 Tilaaja: Turkoosi11 Oy/Ville Varjo Käyttötarkoitus: Peruskorjausta varten tehty asbestikartoitus. Rakennus: Paranvahe/talo 1 Lähtötiedot: pohjapiirustukset Kerros: ullakko Pvm ja tekijä: ja Henrik Impivaara Huoneen nimi Huoneen Lattia Seinät Katto Muu Asbestia Materiaalin erittely Näyte Määräarvio Kunto Asbestin laatu Pölyävyys Kyllä Ei Nimi / Koko / Sijainti / Ym. Määrä Yks Ullakko vinttikomerotila 602 x x Lujalevyseinää 20 m² A krysotiili 2 hissin konehuone 603 Tilaan ei päästy. IVKH 604 x saunan eteinen 605 x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 4,5 m² A krysot./antof. 1/3 x x Asbestipitoista harmaata seinätasoitetta. 47? m² A antofylliitti 3 x x x Ei näkyviä asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. pukuhuone 606 x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 7,7 m² A krysot./antof. 1/3 sauna 607 x pesuhuone 608 x x Asbestipitoista seinälaatoituslaastia m² A antofylliitti 3 pukuhuone 609 x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 8,1 m² A krysot./antof. 1/3 wc 610 x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 2,2 m² A krysot./antof. 1/3 x x Asbestipitoista seinälaatoituslaastia. 49 0,35 m² A antofylliitti 3 x x Asbestipitoista harmaata seinätasoitetta. 48? m² A antofylliitti 3 x x x Ei näkyviä asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. ASBESTIMATERIAALIN KUNTO: PÖLYÄVYYS PURETTAESSA KESKIMÄÄRIN: pölyävyys kuitumäärä / cm3 riskitekijä pölyävyydestä A = hyvä alle 0,1 1 B = välttävä 0,1-0,5 2 C = heikko 0,5-3,0 3 D = erittäin heikko 3, > 15 521 ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Sivu 8/15 Tilaaja: Turkoosi11 Oy/Ville Varjo Käyttötarkoitus: Peruskorjausta varten tehty asbestikartoitus. Rakennus: Paranvahe/talo 1 Lähtötiedot: pohjapiirustukset Kerros: julkisivut Pvm ja tekijä: ja Henrik Impivaara Huoneen nimi Huoneen Lattia Seinät Katto Muu Asbestia Materiaalin erittely Näyte Määräarvio Kunto Asbestin laatu Pölyävyys Kyllä Ei Nimi / Koko / Sijainti / Ym. Määrä Yks julkisivut x x Tuulensuoja-Lujalevyä laudoituksen alla autotalliseinällä. n. 14 m² A krysotiili 2 x? Mahdollisesti tuulensuoja-lujalevyä laudoituksen alla katossa parvekkeen alla.? m² A krysotiili 2 x x Tuulensuoja-Lujalevyä laudoituksen alla asuntoparvekkeiden seinissä. (n. 3 m²/kpl) A krysotiili 2 x? Mahdollisesti tuulensuoja-lujalevyä laudoituksen alla tuuletusparvekkeen seinässä. n. 3,5 m² A krysotiili 2 x? Mahdollisesti tuulensuoja-lujalevyä ullakon seinissä. (saunaosasto, ivkh ja hissikh.) n. 50 m² A krysotiili 2 x? Mahdollisesti tuulensuoja-lujalevyä laudoitusten alla ikkunaväleissä.? m² A krysotiili 2 x x Kattorakenteissa on rakennekuvien mukaan Lujalevyä? m² A krysotiili 2 Vesikaton bitumihuopaa ei tutkittu. x x Julkisivupinnoite ei sisällä asbestia. 25 x pcb Elementtisauma-aine sisältää pcb:tä reilusti yli raja-arvon. ASBESTIMATERIAALIN KUNTO: PÖLYÄVYYS PURETTAESSA KESKIMÄÄRIN: pölyävyys kuitumäärä / cm3 riskitekijä pölyävyydestä A = hyvä alle 0,1 1 B = välttävä 0,1-0,5 2 C = heikko 0,5-3,0 3 D = erittäin heikko 3, > 15 522 ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Sivu 9/15 Tilaaja: Turkoosi11 Oy/Ville Varjo Käyttötarkoitus: Peruskorjausta varten tehty asbestikartoitus. Rakennus: Paranvahe/talo 2 Lähtötiedot: pohjapiirustukset Kerros: pohjakerros Pvm ja tekijä: ja Henrik Impivaara Huoneen nimi Huoneen Lattia Seinät Katto Muu Asbestia Materiaalin erittely Näyte Määräarvio Kunto Asbestin laatu Pölyävyys Kyllä Ei Nimi / Koko / Sijainti / Ym. Määrä Yks Koy Paranvaha/Paranvahe 1-4 Talo 2 pohjakerros varasto 101 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 23 jm A antofylliitti 5 kellarikomerotila 102 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 29 jm B antofylliitti 5 x x Lujalevykotelo 1 m² A krysotiili 2 tuulikaappi 103 x x Bitumiliimajäämiä uuden vinyylin alla. 13,5 m² A antofylliitti 1/3 porrashuone 104 x x Bitumiliimajäämiä uuden vinyylin alla. 20 m² A antofylliitti 1/3 SPK 105 x x Lujalevykotelo 1 m² A krysotiili 2 x puhelinkeskus 106 Tilaan ei päästy. pyöräsuoja 107 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 48 jm A antofylliitti 5 x x Palo-oven sisällä todennäköisesti asbestipahvia. 3,2 m² A krysotiili 2 x x Lujalevykotelo 1,8 m² A krysotiili 2 roskahuone 108 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 4,5 jm B antofylliitti 5 välikkö 109 x kellarikomerotila 110 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 82 jm B antofylliitti 5 x x Lujalevykotelot 4,5 m² A krysotiili 2 kylmiö 111 x 63, pah 2 ja 3 ASBESTIMATERIAALIN KUNTO: PÖLYÄVYYS PURETTAESSA KESKIMÄÄRIN: pölyävyys kuitumäärä / cm3 riskitekijä pölyävyydestä A = hyvä alle 0,1 1 B = välttävä 0,1-0,5 2 C = heikko 0,5-3,0 3 D = erittäin heikko 3, > 15 523 ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Sivu 10/15 Tilaaja: Turkoosi11 Oy/Ville Varjo Käyttötarkoitus: Peruskorjausta varten tehty asbestikartoitus. Rakennus: Paranvahe/talo 2 Lähtötiedot: pohjapiirustukset Kerros: pohjakerros Pvm ja tekijä: ja Henrik Impivaara Huoneen nimi Huoneen Lattia Seinät Katto Muu Asbestia Materiaalin erittely Näyte Määräarvio Kunto Asbestin laatu Pölyävyys Kyllä Ei Nimi / Koko / Sijainti / Ym. Määrä Yks Pohjakerros kompressori 112 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 2,5 jm A antofylliitti 5 käytävä 113 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 5,2 jm B antofylliitti 5 x x Lujalevykotelo 1 m² A krysotiili 2 x lyijy Lattiamaali sisältää lyijyä yli raja-arvon. 6,1 m² wc 114 x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 1,9 m² A krysot./antof. 1/3 x x Asbestipitoista seinälaatoituslaastia. 62 0,35 m² A antofylliitti 3 x x Lujalevykotelo 0,8 m² A krysotiili 2 x x Ei näkyviä asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. siivouskomero 115 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 11 jm A antofylliitti 5 pesutupa 116 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 16 jm A antofylliitti 5 x lyijy Lattiamaali sisältää lyijyä yli raja-arvon. lyijy 4 10,7 m² mankeli 117 x x Lujalevykotelo 1,8 m² A krysotiili 2 x lyijy Lattiamaali sisältää lyijyä yli raja-arvon. 7,9 m² kuivaushuone 118 x x Asbestieristettyä putkea Ø 80 mm. 12 jm A antofylliitti 5 x lyijy Lattiamaali sisältää lyijyä yli raja-arvon. 9,8 m² Porrashuone porrashuone 1.-5.krs x x Bitumiliimajäämiä uuden vinyylin alla. (5 x 16,5 m²) 82,5 m² A antofylliitti 1/3 ASBESTIMATERIAALIN KUNTO: PÖLYÄVYYS PURETTAESSA KESKIMÄÄRIN: pölyävyys kuitumäärä / cm3 riskitekijä pölyävyydestä A = hyvä alle 0,1 1 B = välttävä 0,1-0,5 2 C = heikko 0,5-3,0 3 D = erittäin heikko 3, > 15 524 ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Sivu 11/15 Tilaaja: Turkoosi11 Oy/Ville Varjo Käyttötarkoitus: Peruskorjausta varten tehty asbestikartoitus. Rakennus: Paranvahe/talo 2 Lähtötiedot: pohjapiirustukset Kerros: autotallit ja ullakko Pvm ja tekijä: ja Henrik Impivaara Huoneen nimi Huoneen Lattia Seinät Katto Muu Asbestia Materiaalin erittely Näyte Määräarvio Kunto Asbestin laatu Pölyävyys Kyllä Ei Nimi / Koko / Sijainti / Ym. Määrä Yks Autotallit autotalli 1 x x Asbestieristettyä putkea Ø 100 mm. 2 jm A antofylliitti 5 autotalli 2 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 27 jm B antofylliitti 5 autotalli 3 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 16 jm B antofylliitti 5 autotalli 4 x x Asbestieristettyä putkea Ø mm. 33 jm C antofylliitti 5 Ullakko porrashuone 601 x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 12 m² A krysot./antof. 1/3 x x Palo-ovien (4 kpl) sisällä todennäköisesti asbestipahvia. 11,6 m² A krysotiili 2 x x Asbestipitoista laatoituslaastia ikkunalaudalla. 64 0,4 m² A antofylliitti 3 x x x Ei näkyviä asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. vinttikomerotila 602 x x Lujalevyseinää 20 m² A krysotiili 2 hissin konehuone 603 Tilaan ei päästy. IVKH 604 x saunan eteinen 605 x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 4,5 m² A krysot./antof. 1/3 x x Asbestipitoista harmaata seinätasoitetta. 65? m² A antofylliitti 3 x x x Ei näkyviä asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. pukuhuone 606 x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 7,7 m² A krysot./antof. 1/3 sauna 607 x x Lujalevyä kiukaan yläpuolella. 0,6 m² A krysotiili 2 ASBESTIMATERIAALIN KUNTO: PÖLYÄVYYS PURETTAESSA KESKIMÄÄRIN: pölyävyys kuitumäärä / cm3 riskitekijä pölyävyydestä A = hyvä alle 0,1 1 B = välttävä 0,1-0,5 2 C = heikko 0,5-3,0 3 D = erittäin heikko 3, > 15 525 ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Sivu 12/15 Tilaaja: Turkoosi11 Oy/Ville Varjo Käyttötarkoitus: Peruskorjausta varten tehty asbestikartoitus. Rakennus: Paranvahe/talo 2 Lähtötiedot: pohjapiirustukset Kerros: ullakko ja julkisivut Pvm ja tekijä: ja Henrik Impivaara Huoneen nimi Huoneen Lattia Seinät Katto Muu Asbestia Materiaalin erittely Näyte Määräarvio Kunto Asbestin laatu Pölyävyys Kyllä Ei Nimi / Koko / Sijainti / Ym. Määrä Yks ullakko pesuhuone 608 x x Asbestipitoista seinälaatoituslaastia m² A antofylliitti 3 68 ja 69, pah 1 pukuhuone 609 x x Finnflex asbestivinyylilaattaa ja asbestipitoista bitumiliimaa. 8,1 m² A krysot./antof. 1/3 wc 610 x x Bitumiliimajäämiä uuden vinyylin alla. 2,2 m² A krysot./antof. 1/3 x x Asbestipitoista seinälaatoituslaastia. 66 0,35 m² A antofylliitti 3 x x x Ei näkyviä asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. julkisivut x x Tuulensuoja-Lujalevyä laudoituksen alla autotalliseinällä. n. 6 m² A krysotiili 2 x? Mahdollisesti tuulensuoja-lujalevyä laudoituksen alla katossa parvekkeen alla.? m² A krysotiili 2 x x Tuulensuoja-Lujalevyä laudoituksen alla asuntoparvekkeiden seinissä. (n. 3 m²/kpl) A krysotiili 2 x? Mahdollisesti tuulensuoja-lujalevyä laudoituksen alla tuuletusparvekkeen seinässä. n. 3,5 m² A krysotiili 2 x? Mahdollisesti tuulensuoja-lujalevyä ullakon seinissä. (saunaosasto, ivkh ja hissikh.) n. 50 m² A krysotiili 2 x? Mahdollisesti tuulensuoja-lujalevyä laudoitusten alla ikkunaväleissä.? m² A krysotiili 2 x x Kattorakenteissa on rakennekuvien mukaan Lujalevyä? m² A krysotiili 2 Vesikaton bitumihuopaa ei tutkittu. x x Julkisivupinnoite ei sisällä asbestia. x pcb Elementtisauma-aine sisältää pcb:tä reilusti yli raja-arvon. 51, pcb 1 ASBESTIMATERIAALIN KUNTO: PÖLYÄVYYS PURETTAESSA KESKIMÄÄRIN: pölyävyys kuitumäärä / cm3 riskitekijä pölyävyydestä A = hyvä alle 0,1 1 B = välttävä 0,1-0,5 2 C = heikko 0,5-3,0 3 D = erittäin heikko 3, > 15 5 Näytä lisää
Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma Lisätiedot HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos
HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE Lisätiedot ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma Lisätiedot HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI Lisätiedot AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset
ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus Lisätiedot 29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä
PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ Lisätiedot Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta.
I. Tanninen Oy Kortepolku 15, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 050 469 9789 Fax (017) 263 3572 ismo.tanninen@pp.inet.fi ismo.tanninen@tanninen.fi www.tanninen.fi 14.5.2013 MUISTIO Kohde: Muuruveden Lisätiedot HAITTA-AINE KARTOITUS
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne Lisätiedot MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo
MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo 1 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI JOHDANTO Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy teki helmikuussa 2015 haitta-ainekartoituksen Lisätiedot ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS
ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS HIRVIKOSKENTIE 225 32210 LOIMAA Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Antti Wennström Rakennusinsinööri 040 455 1855 antti.wennstrom@tahtiranta.fi 30.4.2015 INSINÖÖRITOIMISTO Lisätiedot EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.
!! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... Lisätiedot ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN
4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto Lisätiedot MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT
LISÄKIRJE Sivu 1 / 1 Lisäkirje 1 Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden purku-urakka MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT Lisäykset urakanlaskentaan 1. Asbestikartoitusraportti Lisätiedot RAPORTTI. Korjausrakentaminen
Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Haitta-ainekartoitus TILAAJA Helsingin Kaupunki KOHDE LP Omenamäki,, Helsinki 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Haitta-aineet... 3 2. YHTEYSTIEDOT... 4 2.1 Kohde... Lisätiedot ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS
Helsinki 9.4.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Kannelmäen peruskoulu Kanneltie 1, HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI Konalankuja Lisätiedot HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto
Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki Lisätiedot ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA
25.3.2014 Sivu 1/6 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI / KIINTEISTÖPALVELUT MYLLYTIE 3 PL 32 37801 AKAA jaakko.parviainen@akaa.fi AHA-KATSELMUS ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 Lisätiedot TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS
TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kasavuoren koulukeskus toimenpidealue ja optioalueet Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN +358 451 209 208 juha.mattinen@juhamattinen.fi Lisätiedot ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää
ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö lgivokau 14, 86800 }-LqAFAJÄRVI puh.o4og738791, Fax 0&7 3 1OB YLrVr ESl(AN r(au p U N t Lisätiedot Katriinankuja 4 01760 VANTAA
Rakenteiden kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Katriinan sairaala, vanha osa Katriinankuja 4 01760 VANTAA Tilaaja: Tstoarkkit. Mikko Krohn Vantaan Kaupunki Vahinkonumero: Tarkastaja: Jani Streng 040-827 Lisätiedot Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella.
KIINTEISTÖCONTROL OY www.vahinkopalvelu.com Raportti Tuomas Konsala Puh: 044-556 1132 Sertifikaatti Nro VTT-C-9740-24-13 tuomas.konsala@vahinkopalvelu.com Osoite: Talvitie 10 B106,B104 20610 Turku Asukas: Lisätiedot Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA
Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja: Lisätiedot Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS
Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS Päivämäärä 23.03.2012 Laatija Tarkastaja Kuvaus Juha Heikkilä, RI(AMK) Antti Oikari, Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.
Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä Lisätiedot Koskelantie 17 Oulu, Toppila
Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde Lisätiedot ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013
ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu 15 JOENSUU Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS LAUTTASAAREN KARTANO HAITTA-AINETUTKIMUS 24.11.2011
TUTKIMUSSELOSTUS LAUTTASAAREN KARTANO HAITTA-AINETUTKIMUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus Business ID 1639563-3 Tutkimusselostus 2 (29) Haitta-ainetutkimus Lisätiedot kylmäkone, esim. jääkaappi-pakastin tasoliesi + kalusteuuni + tuuletin tilavaraus: pyykinpesukone + kuivausrumpu naulakkokaluste, suuntaa-antava
M E R K K I E N S E L I T Y S J A L Y H E N T E E T ASUNNON TILAT ASUNNON USTEET JA LAITTEET MUU TEKNIIKKA JA MERKINNÄT E KT OH WC KH PH S ak yk eteinen keittotila olohuone makuuhuone wc kylpyhuone pesuhuone Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös Lisätiedot Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) 322 5500 / ma-su www.kotigalleria.fi
10.09.15 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Simpsonintie 8, 90800 Oulu Kaupunki/Kunta: Oulu Kaupungin/Kunnanosa: Herukka Kiinteistötunnus: 564-77-4-2 Talotyyppi: Omakotitalo omalla tontilla Huoneet: 3h(2mh+oh)+k+ruok.tila+et+erill.wc+tk Lisätiedot Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja
Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913 Lisätiedot KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009
001 TUULIKAAPPI (alakerta) Seinät Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Sointu tai Tikkurila Oy:n Harmony. Tikkurilan symphony-värikartasta Lattia Lattiaan asennetaan Lisätiedot As Oy Meriluodon Helmi. - Elämää. Omilla ehdoillasi.
As Oy Meriluodon Helmi - Elämää. Omilla ehdoillasi. 15.07.2015 Asemapiirustus ja sijainti Meriluodon Helmi valloittaa varaa uusi kotisi! Meriluodon Helmi tarjoaa monipuolisen valikoiman kaupunkikoteja, Lisätiedot Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA
Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737 Lisätiedot IDEN PERUSKORJAUKSET
TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen Lisätiedot 2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy
KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti, Lisätiedot Tarkastettu omakotitalo
Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden Lisätiedot Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus
Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie Lisätiedot Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika
Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana Lisätiedot RAPORTTI VESALAN YLÄASTE HAITTA-AINETUTKIMUS 6.5.2010
RAPORTTI VESALAN YLÄASTE HAITTA-AINETUTKIMUS VAHANEN OY Halsuantie 4, FI-00420 Helsinki +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus Business ID 1639563-3 Raportti 2 (2) Haitta-ainetutkimus Tiivistelmä Tutkimuksen Lisätiedot Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) 322 5500 / ma-su www.kotigalleria.fi
11.09.15 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Karhitie 10, 90530 Oulu Oulu Välivainio Kiinteistötunnus: 564-60-42-6 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: 97 m² Omakotitalo Lisätiedot AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS
OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 8.5.015 SELOSTUS Ehdotuksessa olevaa kadunvarsirakennusta korotetaan yhdellä kadunpuolelta sisäänvedetyllä kerroksella ja nykyisen Sepänkadun varrella Lisätiedot Kaunialan sotavammasairaala
1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.
Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Lisätiedot korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013
Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten Lisätiedot K-S Tili ja Isännöinti Oy
K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa Lisätiedot Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10:
Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Katot: tasoitetaan/korjataan ja maaltaan matta valkoisella siroplast Lisätiedot RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ Lisätiedot Peruskorjattuja asuntoja kaupungin sydämessä, jalopuiden siimeksessä Grani Asunnot Oy
Asunto Oy Kauniaisten Jalavapiha Asematie 2 Peruskorjattuja asuntoja kaupungin sydämessä, jalopuiden siimeksessä Grani Asunnot Oy Palvelut ja luonto lähellä Kauniaisten Jalavapiha mahdollistaa asumisen Lisätiedot OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS
OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4 Lisätiedot Helsinki, Vartiokylä. SATO LaatuKoti. Arhotie 22, 00900 Helsinki. Valoisia vuokra-asuntoja viihtyisällä alueella. Kuva otettu ennen peruskorjausta.
Helsinki, Vartiokylä Arhotie 22, 00900 Helsinki SATO LaatuKoti Valoisia vuokra-asuntoja viihtyisällä alueella 1 Kuva otettu ennen peruskorjausta. Arhotie 22, 00900 Helsinki Asu aidossa 1960-luvun klassikkoasunnossa Lisätiedot Vuokra-asuntoja. Palvelut parhaalta paikalta
Koti kaiken keskellä alvelut parhaalta paikalta Vuokra-asuntoja Sellonhuipun vuokrauksesta vastaa Ovenia sännöinti p. 0201 774 500 asuntovuokraus@ovenia.fi www.oveniaisannointi.fi ASUNTO OY SOON SONHUU Lisätiedot Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy
Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINT.OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 DNO 32833/321/11 Hsto Kerros Hsto pintanro tyyppi ala 1 1 2h+kk 45,0 2 1 2h+kk 45,5 3 1 3h+k+s 72,5 4 1 1h+kk 38,5 Lisätiedot KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI
KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Puutteenperäntie 3 88470 Kontiomäki 31.12.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 3, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon Lisätiedot UUSI HUONEISTOJAKO 15.6.2011
C D B A harja harja ikkunan valoaukko 8,5 % harja S harja B 136 2H + + S S ULLAO B 135 2H + + S A 134 3H + + S WC WC A 133 2H + + S kattoikkuna kattoikkuna WC VS 1 VS 1 harja!"#$&& hissi koneh. SP A B Lisätiedot PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT
Sotkamon kunta / sivistyspalvelut LIITE 2 PL 42 88601 SOTKAMO Palvelun sisältö ja taajuus1.1.2013 PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT PÄIVÄTOIMINTA LEIVOLA (382,9m²) Käytävä (102, 104, 109) 5 x viikko Likaantuneet Lisätiedot MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI
MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Lisätiedot Seinät: tasoitetaan ja maalataan puolikiiltävällä Luja 20, G497.tikkurilan työohjeiden mukaan.
Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Ulkonurkkaan valkoinen muovisuojalista. Lattiat: Vanhaa mattoa säästetään, suojataan ja vahataan uudelleen. Ovet: Ovet vaihdetaan. Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.
Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja Lisätiedot Huonetilat ja lisätilat 1 / 10
Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 16. A Talo Iso Kivi 1 Katuosoite Rubiinikehä 31 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 4 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lisätiedot AS OY TURUN WESTPARKIN EEBEN
AS OY TURUN WESTPARKIN EEBEN Lukkosepänkatu 5 A, 20320 Turku ARVIOITU VALMISTUMISAIKA 1/2013 www.suomenvuokrakodit.fi SIJAINTI SVK Kartta: Fonecta Karttapalvelu, 2012. As Oy Turun Westparkin Eeben valmistuu Lisätiedot HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN
28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 12 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KESKUSTA TUPALANTIE, KORTTELI 137 ASEMAKAAVAN MUUTOS VIITESUUNNITELMA 14.5.2012 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY
TUPALANTIE, KORTTELI 137 ASEMAKAAVAN MUUTOS VTESUUNNITELMA SIJAINTIKUVA 40.0 41 40 M601 135-15 ar 59 12 44 15 39.8 56 40.4 3 40.5 57 V A Kyläkuja 49 18 Kulkuyhteysrasite 35 58 34 Kulkuyhteysrasite 1:1631 Lisätiedot Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.
Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Lisätiedot KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN
KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 Kohde: Osoite: NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN Puhelin: Reima Lisätiedot Tietoja kiinteistöstä
7.1.2015 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kunta: Kunnan osa: Rinnetie 2, 90440 Kempele Kempele Sarkkiranta Kiinteistötunnus: 244-401-116-174 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Asuinpinta-ala: 133 m² Kokonaisala: Lisätiedot Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:
Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja Lisätiedot Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197
Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat: Lisätiedot RS-1 KOSTEUSKARTOITUS
RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelentie 86 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi Lisätiedot YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja Lisätiedot Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija
TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti Lisätiedot Villa Similä ASUNTOMESSUT 2008 VAASA
1 Villa Similä PESUHUONE, SAUNA JA WC Piili P30711 vanilja 197x197 mm 26,20 /m² Piili P307112 vanilja kuviolaatta 197x197 mm 28,40 /m² Harmony H312101 valkoinen pyöreä lista 14x197 mm 4,50 /kpl Natura Lisätiedot Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset
MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan Lisätiedot Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa
Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi. Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 8 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Sartrenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Valuharkko-rappaus Lisätiedot LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä
1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon Lisätiedot Huoneseloste, 1. krs
1/45 KARHULANVAARAN KOULU Huoneseloste, 1. krs Huoneselosteessa on täytetty vain ne ruudut, joihin kohdistuu muutoksia. lyhenteet: s = sähköurakka lv= lämpö- ja vesiurakka iv = ilmastointiurakka kh = käyttäjän Lisätiedot TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ Lisätiedot Vuokra-asunto Lauttasaaressa: Lahnaruohontie 6 C 28
Vuokra-asunto Lauttasaaressa: Lahnaruohontie 6 C 28 Vuokrauskohde sijaitsee ensimmäisessä kerroksen huoneistossa, ja kuvassa sen ikkuna on vasemmanpuoleinen ensimmäisenä oikealla olevasta eteläpäädyn parvekkeen Lisätiedot Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat.
MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 09.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi Lisätiedot Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi
Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki, Lisätiedot Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007
Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm: Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Gsm. 040-861 7001. Osoite. Postitoimipaikka. Tilaaja:Jukka Hillo c/o As Oy Iirisranta. Osoite:Iirislahdentie 42 asunto 13
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Kuvauksen suorittaja Tr-Lämpökuvaus Oy Gsm. 040-861 7001 Osoite Postitoimipaikka Krämertintie 31 D 006 Helsinki TilaajaJukka Hillo c/o As Oy Iirisranta OsoiteIirislahdentie 42 asunto Lisätiedot Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2
HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko Lisätiedot Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi
TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013
1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot HEKA KOIRASAARENTIE 36 Koirasaarentie 36, 00870 Helsinki
SIJOITTUMINEN KRUUNUVUORENRANNAN TULEVAAN KAUUNKIRAKENTEESEEN (havainnekuvan tekijänoikeus Kaupunkisuunnitteluvirasto) 1:5000 KOIRASAARENTIE GUNILLANTIE VI IV III IMUJÄTE- KERÄYS LEIKKI TOM. YSÄKÖINTI Lisätiedot ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ
ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on Lisätiedot Tietoja kiinteistöstä
14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo Lisätiedot Huonetilat ja lisätilat 1 / 8
Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 18. Honka Savukvartsi Katuosoite Rubiinikehä 22 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan Lisätiedot Kosteuskartoitusraportti
Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite: Lisätiedot Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää
Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00 Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute