Source: http://docplayer.cz/3093536-Kanalizacni-rad-stokove-site-obce-libeznice.html
Timestamp: 2018-12-12 17:22:07+00:00
Document Index: 48712303

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 20', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'čl. 28']

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE - PDF
Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE"
1 KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE červen 2010
2 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Vybrané povinnosti pro dodrţování kanalizačního řádu Cíle kanalizačního řádu POPIS ÚZEMÍ Charakter lokality Odpadní vody TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ Popis a hydrotechnické údaje Hydrologické údaje Grafická příloha ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění Současné výkonové parametry ČOV ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Zvlášť nebezpečné látky Nebezpečné látky NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŢSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ OV VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE MĚŘENÍ MNOŢSTVÍ ODPADNÍCH VOD OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ Povinnosti producentů odpadních vod Informace o sledovaných producentech Rozsah a způsob kontroly odpadních vod Grafická příloha Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění OV KONTROLA DODRŢOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
3 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ: Kanalizační síť obce Líbeznice IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Líbeznice zakončené čistírnou odpadních vod. Vlastník kanalizace : Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : U Vodojemu 3085, Kladno Vlastník kanalizace : Obec Líbeznice Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Mělnická 43, Líbeznice Provozovatel kanalizace : Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : U vodojemu 3085, Kladno Zpracovatel provozního řádu : Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. Datum zpracování : červen 2010 Záznamy o platnosti kanalizačního řádu byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu č. j.... ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu 3
4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichţ se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém mnoţství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) - vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely. 2.1 Vybrané povinnosti pro dodrţování kanalizačního řádu a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb., b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichţ vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen, e) je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem, f) Provozovatel kanalizace shromaţďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách. 4
5 2.2 Cíle kanalizačního řádu vytváří právní a technický rámec pro uţívání stokové sítě obce Líbeznice tak, aby zejména: a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosaţení vhodné kvality kalu, d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 3 POPIS ÚZEMÍ 3.1 Charakter lokality Obec Líbeznice se nachází na území o rozloze 598 ha v blízkosti hlavního města Prahy směrem na Mělník. Ke dni ţilo v obci celkem 1759 obyvatel. Trvale obydleno je 600 domů, cca 150 domů slouţí k rekreaci nebo jejich obyvatelé nejsou v obci trvale přihlášeni k pobytu. V obci se předpokládá další výstavba rodinných domů. Obec je bohatě občansky vybavena. Nachází se zde základní a mateřská škola. Základní školu v současné době navštěvuje 330 ţáků, celková kapacita školy je 450 ţáků, kapacita mateřské školy je 50 dětí. Sluţby v obci jsou dále zastoupeny zdravotním střediskem se dvěma obvody a dětským střediskem, obecní knihovnou, poštou, lékárnou, čerpací stanicí pohonných hmot včetně myčky, několika restauracemi a dalšími firmami. Zásobení pitnou vodou je realizováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Celkem je zde 497 vodovodních přípojek. Obcí protéká Líbeznický potok, který slouţí jako recipient vyčištěné odpadní vody. Odpadní vody z aglomerace obce jsou odváděny na čistírnu odpadních vod (ČOV) umístěnou vedle areálu sběrného dvora v ulici Na Chrupavce. Čistírna odpadních vod prošla v roce 2009 rekonstrukcí, kterou byla její kapacita téměř zdvojnásobena. Současná kapacita by měla pokrýt stávající stav i případný rozvoj obce. 3.2 Odpadní vody Ve vesnické aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace: a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ), b) při výrobní činnosti průmyslová výroba, podniky, provozovny ( průmysl ), c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti ( obecní vybavenost ), d) sráţkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací), tyto OV jsou odváděny dešťovou kanalizací e) jiné (podzemní a drenáţní vody vznikající v zastaveném území). Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány 5
6 od 1148 obyvatel, bydlících trvale na území obce Líbeznice a napojených přímo na stokovou síť. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti ( průmyslu ) - jsou (kromě sráţkových vod) obecně dvojího druhu: - vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků), - vody technologické (z vlastního výrobního procesu). Průmyslové odpadní vody vznikají zejména v podnicích: V současnosti v obci nevznikají ţádné průmyslové OV, které by významně ovlivnily mnoţství a kvalitu OV. Odpadní vody z občanské vybavenosti obce jsou (kromě sráţkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichţ kvalita se můţe přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního pouţití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (sluţeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod (v následujícím seznamu s označením TOV). Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry občanské vybavenosti obce zahrnují zejména: Základní škola Líbeznice, Měšická 322, Líbeznice, tel.: , Restaurace U Selského dvora, Mělnická 1, Líbeznice, tel.: Restaurace u hřiště, Hovorčovická 191, Líbeznice, tel.: V areálu bývalého Řempa sídlí několik firem. Odtok z areálu bude namátkově sledován. V případě zjištění vysokých koncentrací znečištění bude následně zjišťován jeho původce. Tyto odpadní vody neovlivňují významně kvalitu a mnoţství odpadních vod ve stokové síti. 4 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1 Popis a hydrotechnické údaje Stávající kanalizační síť je z části jednotná (povodí stoky A a povodí stoky B ), z části pak oddílná splašková (povodí stoky C a stoky D ). V okrajových částech, kde jsou nevyhovující spádové poměry, je systém doplněn 5 ks přečerpacích stanic odpadních vod (dále jen PSOV) se zaústěním výtlaků do gravitace. Vlastní stoková síť je tvořena čtyřmi základními kmenovými stokami A, B, C a D. Povodí stoky A odvádí odpadní vody jednotné kanalizace z jiţní části obce a začíná v bývalém areálu Řempa, pokračuje ulicí Praţskou, přes ulici Hovorčovickou aţ do odlehčovací komory (OK) před ČOV. Z OK je pak odlehčovací stoka do Líbeznického potoka. Povodí stoky B odvádí část odpadní vody jednotné kanalizace z jihovýchodní části obce mezi ulicemi Pakoměřickou a Mělnickou. Stoka B je v části mezi ulicemi Ďáblickou a Nedvědovou oddílná a je zakončena v PSOV 5 (bez přepadu) v ulici Hovorčovické. Napojení stoky B na stoku A je v křiţovatce ulic Lánské a Hovorčovické. 6
7 Stoka C oddílné kanalizace začíná v ulici U staré školy a je napojena do PSOV 1 (s bezpečnostním přepadem do odlehčovací stoky) pod areálem ČOV a je řízena a ovládána z ČOV. Stoka D oddílné kanalizace odvádí vody ze severní části obce od ZŠ po ulici K Makůvce. Zde je v křiţovatce ulic Pod školou a K Makůvce PSOV 2 se zaústěním výtlaku do stoky C Přečerpací stanice odpadních vod (PSOV) Jak je patrné z přehledné situace, na oddílné splaškové kanalizaci je umístěno celkem 5 ks PSOV. PSOV 1 Q spl 3+3 l/s s bezpečnostním přepadem do odlehčovací stoky (pod areálem ČOV) PSOV 2 Q spl 3 l/s s bezpečnostním přepadem do potoka (ul. K Makůvce) PSOV 3 Q spl 3 l/s nemá přepad (ul. Pakoměřická) PSOV 4 Q spl 3 l/s s bezpečnostním přepadem do potoka (ul. K Mratínce) PSOV 5 Q spl 3 l/s nemá přepad (ul. Hovorčovická) Odlehčovací komory Na stokové síti je realizována jedna odlehčovací komora. V přehledné situaci je označena jako OK a je umístěna na stoce A před ČOV. Tato OK má atypický přepad boční hranou. Počátek odlehčení v OK = 75 l/s dle údajů z protokolů ČIŢP (leden 2009). Q 24 obce je 5,2 l/s. Do OK jde cca 75% obce, tj. 3,9 l/s. Tomu odpovídá ředící poměr 1:18. V objektu ČOV je pak realizováno další odlehčení ocelovým ţlabem z půlené ocelové roury DN 400 mm, výšky 200 mm, délky 6000 mm, pak bude přítok na ČOV Q max = 33,5 l/s. Q 24 obce je 5,2 l/s. Tomu odpovídá ředící poměr 1:5,5. ČOV vyuţívá vyrovnávací dešťovou retenční nádrţ o obsahu 80 m 3, Q max do biologie je 19,3 l/s. Z těchto údajů vyplývá kapacita dešťové zdrţe 1,5 hod při maximálním přítoku do ČOV (33,5 l/s). Po vyčerpání kapacity dešťové zdrţe naředěné odpadní vody přepadají do měřeného odlehčení. Při maximálním nátoku na ČOV je blokován chod čerpadel PSOV Další objekty na síti Na stokové síti nejsou v provozu k datu zpracování KŘ další objekty, pouze v části ul. Zdibské je ve výstavbě oddílná tlaková kanalizace se systémem cca 10 ks domovních čerpacích jímek s ukončením výtlaku ve stoce B v ulici K. H. Máchy Profilní a materiálový přehled Celková délka kanalizační stoky v obci je 8,167 km, z toho 7,067 km je provedeno z plastu, 1,1 km z betonu. Profily kanalizačních stok: do 300 mm 6,41 km od 301 do 500 mm 0,356 km od 501 do 800 mm 0,301 km větší neţ 800 mm 1,1 km 7
8 Na stokové síti je celkem 500 kanalizačních přípojek. 4.2 Hydrologické údaje Intenzita deště při periodicitě 1 rok a trvání 15 minut je v lokalitě Líbeznice 124 l/s ha. Roční úhrn sráţek v obci Líbeznice je 515 mm. 4.3 Grafická příloha Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci. 5 ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD V roce 2009 byla provedena rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod a tím navýšena její původní projektovaná kapacita 2200 ekvivalentních obyvatel (EO) na 3000 EO. Současná čistírna odpadních vod Líbeznice je navrţena jako mechanicko-biologická ČOV s oběhovou aktivací, simultánní nitrifikací a denitrifikací, sráţením P celk a aerobní stabilizací kalu. Platné vodoprávní rozhodnutí bylo vydáno: dne č.j. 100/12601/2009 vydal OŢP MÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav 5.1 Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění Základní projektové kapacitní parametry: Q d [m 3 /d] 495 Q [l/s] 5,7 Počet připojených EO (dle BSK 5 ) 3000 BSK 5 [kg/d] 180 Podrobné údaje o kapacitě ČOV a povolené hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou uvedeny v tabulce č Současné výkonové parametry ČOV V průběhu zkušebního provozu (červen 2009 aţ květen 2010) představovalo průměrné znečištění na přítoku do čistírny 1323 EO dle BSK 5 (60 g/eo d), coţ odpovídá 44,1% návrhové kapacity. Znečištění na odtoku reprezentovalo dle stejného parametru 29 EO. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK 5 dosahovala 97,8 %. Vodoprávní rozhodnutí je plněno. Podrobné údaje o mnoţství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny v tabulce č. 2. 8
9 6 ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Recipientem ve smyslu vodoprávního povolení pro zaústění vyčištěných odpadních vod je Líbeznický potok. Název recipientu : Líbeznický potok Číslo hydrologického profilu : IČ vypouštění odpadních vod : Profil : ř.km 4,8 Q 355 : 2 l/s Kvalita při Q 355 (profil nad ČOV Líbeznice) : BSK 5 = 6,3 mg/l : CHSK (Cr) = 36 mg/l : NL = 4,4 mg/l : + N-NH 4 = 4,6 mg/l Správce toku : Povodí Labe 7 SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 20/2004 Sb., o vodách, vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami: 7.1 Zvlášť nebezpečné látky s výjimkou těch, jeţ jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uţívání vod. 7.2 Nebezpečné látky 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 9
10 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jeţ jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Kyanidy. Dále: 1. látky radioaktivní 2. látky infekční a karcinogenní 3. jedy, ţíraviny, výbušniny, pesticidy 4. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi 5. biologicky nerozloţitelné tenzidy 6. zeminy 7. neutralizační kaly 8. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod 9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění OV na ČOV 10. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky 11. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohroţující bezpečnost obsluhy stokové sítě 12. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou 13. Siláţní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté sloţky, aerobně stabilizované komposty. 10
11 8 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŢSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ OV VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č. 3 (s výjimkou producentů odpadních vod uvedených v kapitole tohoto kanalizačního řádu). Producenti odpadních vod, kteří jsou uvedeni v seznamu sledovaných producentů (kapitola 11.2.), jsou povinni sledovat kvalitu a mnoţství vypouštěné odpadní vody v souladu s tímto kanalizačním řádem, a to v četnosti a rozsahu uvedeném v kapitole Producenti, kteří vypouštějí nadlimitní znečištění, musí mít toto vypouštění povoleno dodatkem ke smlouvě uzavřené se SVAS, kde je přesně definován způsob, místo a četnost odběru kontrolních vzorků spolu s individuálně stanovenými limity jednotlivých ukazatelů vypouštěného znečištění. Rozbory odpadních vod musí být zaměřeny na stanovení limitovaných znečišťujících látek uvedených v tabulce č. 3, přičemţ jejich výčet je moţné rozšířit o další relevantní ukazatele. Výsledky rozborů bude producent archivovat po dobu 3 let zpětně. Provozovatel kanalizace je oprávněn odmítnout vypouštění odpadních vod nad limity dle tab. č. 3, pokud toto znečištění můţe ohrozit provoz kanalizace nebo kvalitu vyčištěné vody z ČOV Líbeznice. 11
12 Tabulka č. 3 ukazatel symbol Maximální koncentrační limit (mg/l) ve 2 hodinovém (směsném) vzorku Maximální koncentrační limit (mg/l) v bodovém (prostém) vzorku Reakce vody ph Teplota C Biologická spotřeba BSK kyslíku Chemická spotřeba CHSK Cr kyslíku Dusík amoniakální N-NH Dusík celkový N celk Fosfor celkový P celk Rozpuštěné látky RL Nerozpuštěné látky NL Rozpuštěné RAS anorganické soli Sírany 2- SO Fluoridy F - 2,0 4,0 Kyanidy veškeré CN - 0,2 0,4 C10-C40 uhlovodíky C10-C (NEL GC) Celkové tuky a oleje EL Fenoly jednosytné FN Aniontové tenzidy PAL A Kationtové tenzidy PAL - K 2 4 Neiontové tenzidy PAL - N Adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX 0,15 0,30 Arzen As 0,1 0,2 Kadmium Cd 0,02 0,04 Chrom celkový Cr celk. 0,2 0,4 Chrom šestimocný Cr 0,1 0,2 Kobalt Co 0,01 0,02 Měď Cu 0,2 0,5 Molybden Mo 0,01 0,02 Rtuť Hg 0,01 0,02 Nikl Ni 0,1 0,2 Olovo Pb 0,1 0,2 Selen Se 0,01 0,02 Zinek Zn 2,0 4,0 Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 25 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. 2) Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec dále uvedených koncentračních a bilančních limitů (maxim) v tabulce č. 5. To platí pro určené odběratele (producenty odpadních vod, napojené na stokovou síť), uvedené 12
13 v této tabulce. Pokud v tabulce č. 5 nejsou limity uvedeny, platí limity uvedené v tabulce č. 3. Tabulka č. 4 vymezuje základní zdroje znečištění a v tabulce 6 je kontrolní sestava pro průmysl a městskou vybavenost. Stanovená koncentrační maxima v tabulkách jsou určena z 2 hodinových směsných vzorků, průměry vycházejí z bilance znečištění. 3) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a můţe na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. 9 MĚŘENÍ MNOŢSTVÍ ODPADNÍCH VOD Poţadavky na měření a stanovení mnoţství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Objemový přítok do čistírny odpadních vod je zjišťován měřením na odtoku z ČOV v Parshallově ţlabu, nad nímţ je umístěno ultrazvukové čidlo ke snímání mnoţství proteklé vody. Obdobně je měřeno i mnoţství vody na obtoku ČOV. Obyvatelstvo - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného. 10 OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Případné poruchy, ohroţení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na: Středočeské vodárny tel. : tel.: , Provoz kanalizace Mělník tel. : Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli moţné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení: Hasičský záchranný sbor ČR tel. 150 Policie ČR tel. 158 Česká inspekce ŢP tel , Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, pracoviště Praha odbor ţivotního prostředí tel Povodí Labe, s.p. tel Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 13
14 11 KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2), zákona 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4) a 26 vyhlášky 428/2001 Sb. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v mnoţství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod Povinnosti producentů odpadních vod Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby byl dodrţován tento kanalizační řád, zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, platná vodohospodářská rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod. Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a řádně provozovat předčisticí zařízení, včetně lapačů tuku (u kuchyní a restaurací), lapačů olejů a ropných látek (autoopravny, garáţe, mytí vozidel, parkoviště). Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č jako organický kompostovatelný biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Kanalizace slouţí výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděné odpady. Z uvedeného důvodu je osazování domácích kuchyňských drtičů zakázané. Pro překročení limitů tohoto KŘ je průkazný jak směsný tak prostý vzorek (viz tab 3). Směsný vzorek by měl být navrţen tak, aby bylo rovnoměrně podchyceno znečištění v průběhu dne, popř. pracovní doby nebo směny. Způsob odběru vzorků je součástí vodoprávního rozhodnutí, smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizací nebo tohoto kanalizačního řádu. Kontrola a sledování nejsou nutné, pokud jsou vypouštěny pouze splaškové vody. Kaţdá změna technologie ve výrobě ovlivňující kvalitu a mnoţství odpadních vod musí být projednána s provozovatelem kanalizace. Pouţité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci olejů a doklady o likvidaci předloţí provozovatel kuchyňských a restauračních provozů na vyţádání oprávněným zaměstnancům provozovatele kanalizace včetně 3 roky zpět vedené evidence ohledně likvidace vzniklého odpadu (doklady o platbách za likvidaci odpadu). Likvidace odpadu i jiného můţe být předmětem kontroly (oleje, chemikálie, pevné předměty). Povinnost instalovat odlučovače tuků, jako ochrany kanalizační sítě, pro odvádění odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smaţených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichţ výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků ţivočišného původu, určí vodoprávní úřad na návrh provozovatele kanalizace po posouzení charakteru, mnoţství a jakosti odpadních vod nebo technických moţností kanalizačního systému v dané lokalitě. 14
15 Vývoz odpadních vod a odpadních vod ze ţump fekálními vozy a jejich následné vypouštění do kanalizační sítě je zakázáno. Vypouštění těchto odpadních vod je moţné pouze ve výjimečných případech na ČOV, a to na základě platné smlouvy uzavřené mezi provozovatelem kanalizace a vývozcem. Vypouštění se však netýká látek, které nejsou odpadními vodami. Všechny instalované stomatologické soupravy musí být vybaveny separátorem amalgámu s účinností vyšší neţ 95%. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace dle - 9 odst.3) a 4) vyhlášky 428/2001 Sb. odst. 3) Při odběru vzorků odpadních vod a kalů, včetně jejich konzervace a manipulace, se postupuje podle normových hodnot. odst. 4) Ukazatele míry znečištění odpadních vod se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaţeným v normových hodnotách, při jejichţ pouţití se pro účely této vyhlášky má za to, ţe výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Producenti s individuálně stanovenými limity a vývozci ţump a obsahu jímek fekálními vozy hradí provozovateli kanalizace příplatek za likvidaci nadměrného znečištění odpadních vod dle smluvních podmínek. Další povinnosti producenta odpadních vod s nadlimitním znečištěním a podmínky pro jejich vypouštění, jsou zakotveny v dodatku ke smlouvě mezi producentem a provozovatelem veřejné kanalizace, zejména způsob kategorizace odpadních vod a určení příplatku za likvidaci nadměrného znečištění, vypouštěného do kanalizačního systému. Podle 26 vyhlášky 428/2001 Sb. má provozovatel právo odebírat kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě. Provozovatel je povinen odběratele vyzvat k odběru vzorků, nabídnout odběrateli část vzorku a sepsat s odběratelem protokol. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k oděru vzorků nedostaví, provozovatel odebere vzorek bez jeho účasti Informace o sledovaných producentech Význačnější producenti splaškových vod: Základní škola Líbeznice, Měšická 322, Líbeznice, tel.: , Restaurace U Selského dvora, Mělnická 1, Líbeznice,tel.: Restaurace u hřiště, Hovorčovická 191, Líbeznice, tel.: areál bývalého Řempa zde sídlí několik firem. Odtok z areálu bude namátkově sledován. V případě zjištění vysokých koncentrací znečištění bude následně zjišťován jeho původce Rozsah a způsob kontroly odpadních vod Odběratelem (tj. producentem odpadních vod) Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti určené vodoprávním úřadem, pokud mají vystaveno povolení k vypouštění odpadních vod. Rozsah stanovení je dle ukazatelů uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod, pokud je toto vystaveno. 15
16 Odběratel předá výsledky stanovení do 1. měsíce po odběru vodoprávnímu úřadu a provozovateli kanalizace. Rozbory odpadních vod musí být provedeny laboratoří s akreditací. Pokud odběratel předá vzorek do laboratoře provozovatele kanalizace (SVAS), nemusí jiţ předávat výsledky z laboratoře, souhlasí však, ţe akreditovaná laboratoř SVAS umoţní vyuţití výsledků těchto rozborů pro sluţební potřeby společnosti Středočeské vodárny a.s. Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb. provádí odběratelé na určených kontrolních místech (viz grafická příloha č. 2) odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti: Firma Četnost odběrů/rok rozsah stanovení Základní škola Líbeznice 1 ph, BSK 5, CHSK Cr, NL, Nc, Pc Celkové tuky a oleje Restaurace U Selského dvora 2 ph, BSK 5, CHSK Cr, NL, Nc, Pc Celkové tuky a oleje Restaurace u hřiště 1 ph, BSK 5, CHSK Cr, NL, Nc, Pc Celkové tuky a oleje Kontrolní vzorky Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje mnoţství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 11.2.) sledovanými odběrateli. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je uveden v předchozím textu. Kontrola mnoţství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běţné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Bilanční hodnoty znečištění (důleţité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s pouţitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku. Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin: A. Odběratelé pravidelně sledovaní B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4 x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uváţení provozovatele kanalizace a ČOV. Pro účely tohoto kanalizačního řádu nejsou do skupiny pravidelně sledovaných odběratelů A zařazeni ţádní producenti Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky: Podmínky: 1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. 16
17 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. 3) Pro analýzy odebraných vzorků se pouţívají metody uvedené v českých technických normách, při jejichţ pouţití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, ţe výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j / k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náleţitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování. Pokud není stanoveno jinak, provádí se odběr vţdy na poslední přístupné kanalizační šachtě před napojením kanalizační přípojky producenta do kanalizační sítě SVAS Grafická příloha Detailní údaje o poloze sledovaných producentů a o poloze míst kontroly odpadních vod (uvádí se pro všechny sledované producenty odpadních vod) jsou uvedeny v grafické příloze č Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění OV (metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) Upozornění: tento materiál je průběţně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva ţivotního prostředí. 12 KONTROLA DODRŢOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodrţování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na kaţdý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodrţení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. 13 AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběţně, nejdéle však vţdy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. Aktualizace kanalizačního řádu proběhne po zpracování zaměření kanalizační sítě. 17