Source: http://slideplayer.it/slide/2268654/
Timestamp: 2017-04-29 19:49:25+00:00
Document Index: 640410

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 4', 'art. 2', 'arti 2', 'arti 2', 'art 2', 'art 3', 'art 4', 'art 5', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'art. 2']

Eurocodici strutturali fuoco - ppt scaricare
PubblicatoNiccolò Fois
Presentazione sul tema: "Eurocodici strutturali fuoco"— Transcript della presentazione:
Eurocodici strutturali fuocoParere di conformità Rilascio del C.P.I. D. M.I.T. 15 settembre 2005(*) D. M.I. 9 marzo 2007 Eurocodice Regolamenti di p.i. Direttiva 89/106 CEE D. M.I. 16 febbraio 2007 Eurocodici strutturali fuoco Norme di prova EN (*)Attualmente in corso di revisione
Decreto del Ministro dell’Interno 9 marzo 2007Panoramica sulle principali novità nel settore della prevenzione incendi L’analisi tecnica dei decreti sulla resistenza al fuoco delle strutture Decreto del Ministro dell’Interno 9 marzo 2007 Dott. Ing. Mauro Caciolai
CLASSIFICAZIONE DEI COMPARTIMENTI I compartimenti antincendio sono classificati dal punto di vista della Resistenza al Fuoco. La classe del compartimento considerato esprime, in minuti primi, la durata minima di resistenza al fuoco da richiedere alla struttura o all’elemento costruttivo in essi contenuto. Le classi sono le seguenti: Classe Classe Classe Classe Classe 60 Classe	90 - Classe Classe Classe Classe 360 La classe del compartimento è determinata in base al livello di prestazione richiesto alla costruzione. Nel caso di attività dotate di specifico regolamento di p.i. la classe del compartimento è definita dal legislatore.
Livelli di prestazioneLa classe del compartimento è determinata in base al livello di prestazione richiesto alla costruzione. Livelli di prestazione I Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile II Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione III Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell’emergenza IV Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, un limitato danneggiamento della costruzione V Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa
Il livello II di prestazione può ritenersi adeguato per le costruzioni fino a due piani fuori terra ed un piano interrato, isolate – eventualmente adiacenti ad altre purché strutturalmente e funzionalmente separate – destinate ad un’unica attività non aperta al pubblico e ai relativi impianti tecnologici di servizio e depositi, ove si verificano ulteriori condizioni … omississ … Le classi di resistenza al fuoco sufficienti a garantire il livello II di prestazione sono indipendenti dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto. 30 (1) per costruzioni ad un piano fuori terra senza interrati 60 (1) per costruzioni fino a due piani fuori terra e un interrato (1) Sono consentite classi inferiori se compatibili con il livello III.
Carichi d’incendio specifici di progettoIl livello III di prestazione può ritenersi adeguato per tutte le costruzioni, fatte salve quelle per le quali sono richiesti i livelli IV o V. Le classi di resistenza al fuoco sufficienti a garantire il livello III di prestazione dipendono dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto. Carichi d’incendio specifici di progetto Classe Non superiore a 100 MJ/m2 Non superiore a 200 MJ/m2 15 Non superiore a 300 MJ/m2 20 Non superiore a 450 MJ/m2 30 Non superiore a 600 MJ/m2 45 Non superiore a 900 MJ/m2 60 Non superiore a 1200 MJ/m2 90 Non superiore a 1800 MJ/m2 120 Non superiore a 2400 MJ/m2 180 Superiore a 2400 MJ/m2 240
DEFINIZIONI Carico d’incendio specifico: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, riferito all’unità di superficie, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Carico d’incendio specifico di progetto: carico d’incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni. Superficie in pianta lorda di un compartimento: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
Il carico di incendio specifico di progetto è espresso da:qf,d = dq1 · dq2 · dn · qf [MJ/m2] dq1 è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento dq2 è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento dn = Πi di il fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione adottate qf è il carico di incendio specifico [MJ/m2]
Superficie in pianta lorda del compartimento (m2)dq1 A < 500 1,00 2.500 ≤ A < 1,60 500 ≤ A < 1.000 1,20 5.000 ≤ A < 1,80 1.000 ≤ A < 2.500 1,40 A ≥ 2,00 Rischio Descrizione dq2 I Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di emergenza 0,8 II Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità d’innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte delle squadre di emergenza 1,0 III Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità d’innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di emergenza 1,2
dni, Funzione delle misure di protezioneSistemi automatici di estinzione Sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore Sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio[1] Rete idrica antincendio Percorsi protetti di accesso Accessibilità ai mezzi di soccorso VVF Ad acqua Ad altro Interna Interna ed esterna dn1 dn2 dn3 dn4 dn5 dn6 dn7 dn8 dn9 0,60 0,80 0,90 0,85 [1] Gli addetti devono aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre1996, n. 609, a seguito del corso di formazione di tipo C di cui all’allegato IX del decreto ministeriale 10 marzo 1998. Quando non si adotta una o più misure di protezione il corrispondente valore di d va posto uguale ad 1
Il carico specifico di incendio qf si determina: Direttamente per attività svolta Il frattile 80 % è il valore della grandezza esaminata che statisticamente ha la probabilità di essere superato nel 20 % dei casi. 2	Per gli arredi presenti e/o per le merci in deposito 3	Con riferimento ai materiali [MJ/m2] qf =
SCENARI E INCENDI CONVENZIONALI DI PROGETTOL’andamento delle temperature negli elementi sarà valutato in riferimento: a una curva nominale d’incendio, per l’intervallo di tempo di esposizione pari alla classe di resistenza al fuoco prevista a una curva naturale d’incendio, tenendo conto dell’intera durata dello stesso, compresa la fase di raffreddamento fino al ritorno alla temperatura ambiente. La curva di incendio è una rappresentazione analitica dell’andamento nel tempo delle temperature (curva tempo-Temperatura) che si raggiungono in un compartimento in condizioni di incendio.
CURVE NOMINALI La curva nominale è una curva convenzionale generalmente monotòna crescente e pertanto ben riproducibile in laboratorio. Trascura la fase di innesco e di prima propagazione avendo inizio in corrispondenza del flash over. Nella letteratura tecnica esistono molte curve nominali La curva di incendio nominale termina in corrispondenza della classe del compartimento, senza alcuna fase di raffreddamento.
CURVE NATURALI Nel caso in cui il progetto sia condotto con un approccio prestazionale, la capacità portante e/o la capacità di compartimentazione può essere verificata rispetto all’azione termica della curva naturale di incendio, applicata per l’intervallo di tempo necessario al ritorno alla temperatura ordinaria, da determinarsi attraverso: modelli di incendio sperimentali oppure, modelli di incendio numerici semplificati oppure, modelli di incendio numerici avanzati Le curve di incendio naturale dovranno essere determinate per lo specifico compartimento e facendo riferimento al carico di incendio specifico di progetto ponendo pari ad 1 i coefficienti δni relativi alle misure di protezione che si intende modellare
Carichi d’incendio specifici di progettoQualora si adotti uno di questi metodi, deve essere eseguita anche la verifica della capacità portante e/o della capacità di compartimentazione degli elementi costruttivi rispetto all’azione termica della curva di incendio nominale standard con riferimento alle classi riportate nella tabella in funzione del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d). Carichi d’incendio specifici di progetto Classe Non superiore a 300 MJ/m2 Non superiore a 450 MJ/m2 15 Non superiore a 600 MJ/m2 20 Non superiore a 900 MJ/m2 30 Non superiore a 1200 MJ/m2 45 Non superiore a 1800 MJ/m2 60 Non superiore a 2400 MJ/m2 90 Superiore a 2400 MJ/m2 120 Quale che sia il modello scelto, i valori del carico d’incendio e delle caratteristiche del compartimento, adottati nel progetto per l’applicazione dei metodi suddetti, costituiscono un vincolo d’esercizio per le attività da svolgere all’interno della costruzione
Decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 2007Panoramica sulle principali novità nel settore della prevenzione incendi L’analisi tecnica dei decreti sulla resistenza al fuoco delle strutture Decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 2007 Dott. Ing. Mauro Caciolai
Art. 2 Classificazione di resistenza al fuoco1. I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle dell’allegato A) al presente decreto, in conformità alle decisioni della Commissione dell’Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000 e 2003/629/CE del 27 agosto 2003. SIMBOLI Estrema sintesi dei requisiti di resistenza al fuoco (capacità portante e capacità di separazione antincendio) CLASSI	Tempo (in minuti) durante il quale i requisiti di resistenza al fuoco sono conservati
R Capacità portante P o PH Continuità di corrente o capacità di segnalazione E Tenuta G Resistenza all’incendio della fuliggine I Isolamento K Capacità di protezione al fuoco W Irraggiamento D Durata della stabilità a temperatura costante M Azione meccanica DH Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura C Dispositivo auto-matico di chiusura F Funzionalità degli evacuatori motorizzati di fumo e calore S Tenuta al fumo B Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore Gli attacchi termici di riferimento per l’esecuzione delle prove, i simboli, le norme di prova e i criteri di classificazione di resistenza al fuoco sono contenuti nelle norme : EN EN EN EN
Art. 2. Classificazione di resistenza al fuoco…omississ… 3. Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di: a) prove, b) calcoli, c) confronti con tabelle. Prodotti PROVE CALCOLI metodo sperimentale metodo analitico Allegato B Allegato C Elementi costruttivi TABELLE metodo tabellare Allegato D
Art. 3.Prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea e quelli provenienti dagli Stati contraenti l’accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, secondo l’uso conforme all’impiego previsto, se muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di prodotto. PRODOTTI Controsoffitti Vetro per l’edilizia Prodotti prefabbricati di cls Curtain walling Per ulteriori informazioni lettera-circolare n del 4 luglio 2006 In possesso di requisiti di resistenza al fuoco la cui classe è riscontrabile nell’etichettatura In possesso della documentazione prevista tradotta in lingua italiana Certificazione di uso conforme all’impiego previsto (art. 4 comma 4 DM 16/2/07)
Art. 4. Elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco 1. Gli elementi costruttivi, per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, possono essere installati ovvero costruiti in opere destinate ad attività soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di certificazione redatta da professionista in conformità al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all’art. 2 commi 4, 5, 6 del presente decreto. NORME DI PROVA E CLASSIFICAZIONE E NORME EXAP NORME DI CALCOLO E NORME DI PROVA PER I SISTEMI PROTETTIVI TABELLE CONTENUTE NEL DM 16/2/2007 RAPPORTI DI CLASSIFICAZIONE E FASCICOLO TECNICO CALCOLI ANALITICI E ABACHI PRESTAZIONALI CONFRONTI PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ALBO M.I. ? PROFESSIONISTA CERTIFICAZIONE
Allegato B – Modalità per la classificazione in base ai risultati di proveB.1 Le prove di resistenza al fuoco hanno l’obiettivo di valutare il comportamento al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi, sotto specifiche condizioni di esposizione e attraverso il rispetto di misurabili criteri prestazionali. B.2 Le condizioni di esposizione, i criteri prestazionali e le procedure di classificazione da utilizzare nell’ambito delle prove di cui al punto B.1, sono indicate nelle parti 2, 3 e 4 della norma EN B.3 Le specifiche dei forni sperimentali, delle attrezzature di prova, degli strumenti di misura e di acquisizione, le procedure di campionamento, conservazione, condizionamento, invecchiamento, installazione e prova e le modalità di stesura del rapporto di prova sono indicate nelle norme EN o ENV richiamate dalle parti 2, 3 e 4 della EN EN Fire classification of costruction products and building elements Part 2:	Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services Part 3:	Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations Part 4:	Classification using data from fire resistance tests o components of smoke control system Part 5:	Classification using data from external fire exposure to roofs tests 22 Dott. Ing. Mauro Caciolai
METODO SPERIMENTALE Determinazione dei requisiti di resistenza al fuoco di prodotti o elementi costruttivi attraverso una o più prove condotte secondo rigorosi protocolli presso laboratori di prova PRODOTTI CHE CONTRIBUISCONO ALLA RESISTENZA AL FUOCO (2) PRODOTTI/ELEMENTI RESISTENTI AL FUOCO (1) Prodotti/elementi con requisiti intrinseci di resistenza al fuoco (R, E, I, …) Il risultato può essere applicato senza ulteriori valutazioni a prodotti /elementi realizzati all’interno del campo di applicazione diretta del risultato di prova Necessitano di ulteriori valutazioni per prodotti/elementi realizzati al di fuori del campo di applicazione diretta del risultato di prova Prodotti senza requisiti intrinseci di resistenza al fuoco ma che contribuiscono alla resistenza al fuoco di altri elementi costruttivi Il risultato della prova correda una valutazione analitica
Prodotti resistenti al fuoco propriamente dettiIl «campo di applicazione diretta del risultato di prova» è l’ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni d’uso e delle possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per l’attribuzione del risultato conseguito.
Prodotti resistenti al fuoco propriamente detti
Allegato C – Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoliC.1 I metodi di calcolo della resistenza al fuoco hanno l’obbiettivo di consentire la progettazione di elementi costruttivi portanti, separanti o non separanti, resistenti al fuoco anche prendendo in considerazione i collegamenti e le mutue interazioni con altri elementi, sotto specifiche condizioni di esposizione al fuoco e attraverso il rispetto di criteri prestazionali e l’adozione di particolari costruttivi. C.2 Le condizioni di esposizione al fuoco sono definite in specifici regolamenti e basate sugli scenari di incendio in essi prescritti o su quelli attesi. Nei medesimi regolamenti sono definite le combinazioni di carico da considerare agenti insieme all’azione del fuoco e i coefficienti di sicurezza sui materiali e sui modelli. DM 14/9/2005	(1)	DM 9/3/2007	EN (2) Il DM 14/9/2005 è prorogato al 31/12/2007. Verrà nuovamente pubblicato con alcune modifiche. Per quanto attiene l’azione incendio sulle costruzioni, la nuova versione del decreto costituirà l’ambito in cui opera il DM 9/3/2007 per le costruzioni che ospitano attività soggette ai controlli del C.N.VV.F. L’eurocodice EN definisce le azioni in caso di incendio. Sarà utilizzabile soltanto se corredato dei NDPs che lo rendono compatibile con i decreti vigenti. E’ prevista la pubblicazione degli NDPs entro il 2007.
C.3 I metodi di calcolo da utilizzare ai fini del presente decreto sono quelli contenuti negli eurocodici di seguito indicati se completi delle appendici contenenti i parametri definiti a livello nazionale (NDPs) EN «Azioni sulle strutture – Parte 1-2: Azioni sulle strutture esposte al fuoco» EN «Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio» EN «Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio» EN «Progettazione delle strutture miste acciaio calcestruzzo – Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio» EN «Progettazione delle strutture di legno – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio» EN «Progettazione delle strutture di muratura – Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio» EN «Progettazione delle strutture di alluminio – Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio»
C.4 In attesa della pubblicazione delle appendici nazionali degli eurocodici, è possibile limitare l’impiego dei metodi di calcolo alla sola verifica della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti, con riferimento agli eurocodici EN , EN , EN , EN con i valori dei parametri da definire a livello nazionale presenti nelle norme stesse come valori di riferimento ovvero con riferimento alle norme UNI 9502 «Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso» UNI 9503 «Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio» UNI 9504 «Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di legno» 9502:2001 9503:2007 9504:1997
Conducibilità termicaC.5 … omississ … I valori dei parametri presenti nelle norme citate in C.4 possono essere ancora utilizzati purché il produttore, sulla base di idonee esperienze sperimentali, dichiari sotto la propria responsabilità, che il sistema protettivo garantisca le prestazioni definite in suddette norme, nonché aderenza e coesione per tutto il tempo necessario e ne fornisca le indicazioni circa i cicli di posa o di installazione. Tale possibilità decade con l’obbligo della marcatura CE dei sistemi protettivi, prevista in conformità alla pertinenti specificazioni tecniche ovvero dopo 3 anni dall’entrata in vigore del presente decreto. MATERIALE Massa Volumica rp [kg/m3] Conducibilità termica lp [W/m°C] Contenuto di umidità pp [%] Calore Specifico cp [J/kg°C] Fibre minerali a spruzzo 0,12 1,0 1200 Intonaco a base di perlite o vermiculite 0,15 2,0 1100 Lastre di perlite o vermiculite 0,18 15,0 Lastre di silicati 4,0 Lastre di gesso 800 0,24 20,0 1700 Lastre di lana minerale 0,30 Calcestruzzo cellulare 0,30-0,65 2,5 Calcestruzzo leggero 1600 0,80 Laterizi 2000 1,00 Calcestruzzo siliceo 2400 1,70 1,5
Allegato D – Modalità per la classificazione in base a confronti con tabelleD.1 Le tabelle seguenti propongono delle condizioni sufficienti per la classificazione di elementi costruttivi resistenti al fuoco. Dette condizioni non costituiscono un obbligo qualora si proceda alla determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco secondo gli altri metodi di cui all’articolo 2 commi 4 e 5 del presente decreto. I valori contenuti nelle tabelle sono il risultato di campagne sperimentali e di elaborazioni numeriche e si riferiscono alle tipologie costruttive e ai materiali di maggior impiego. Detti valori pur essendo cautelativi, non consentono estrapolazioni o interpolazioni tra gli stessi ovvero modifiche delle condizioni di utilizzo. D.2 L’uso delle tabelle è strettamente limitato alla classificazione di elementi costruttivi per i quali è richiesta la resistenza al fuoco nei confronti della curva temperatura-tempo standard e delle altre azioni meccaniche previste in caso di incendio. D.3 Altre tabelle di natura sperimentale o analitica diverse da quelle sotto esposte non ricadono tra quelle previste all’articolo 2 comma 6 del presente decreto. 30 Dott. Ing. Mauro Caciolai
METODO TABELLARE: MURI DI CLS NORMALED.4.2 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore s di murature di blocchi di calcestruzzo normale (escluso l’intonaco) sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate esposte su un lato che rispettano le seguenti limitazioni: - altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non superiore a 4 m - facciavista o con 10 mm di intonaco su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco. Classe Blocco con fori monocamera Blocco con fori multicamera o pieno Blocco con fori mono o multicamera o pieno Intonaco normale Intonaco protettivo antincendio 30 s = 120 100 (*) 80 (*) 60 s = 150 120 (*) 90 s = 180 150 120 s = 240 180 200 s = 280 240 250 s = 340 300 (*) Solo blocchi pieni (percentuale foratura < 15%)
METODO TABELLARE: SOLETTE PIENE E SOLAI ALLEGGERITID.5.1 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore totale H di solette e solai, della distanza a dall’asse delle armature alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate. Classe 30 60 90 120 180 240 Solette piene con armatura monodirez. 80 / 10 120/ 20 120 / 30 160 / 40 200 / 55 240 / 65 Solai misti di lamiera di acciaio con cls (1) 120 / 20 Solai a travetti con alleggerimento (2) 160 / 15 200 / 30 240 / 35 240 / 45 300 / 60 300 / 75 Solai a lastra con alleggerimento (3) I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di H e a ne devono tenere conto nella seguente maniera: 10 mm di intonaco normale (definizione in D.4.1) equivale ad 10 mm di calcestruzzo; 10 mm di intonaco protettivo antincendio (definizione in D.4.1) equivale a 20 mm di calcestruzzo. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento. In caso di lamiera grecata H rappresenta lo spessore medio della soletta. Il valore di a non comprende lo spessore della lamiera. La lamiera ha unicamente funzione di cassero. In caso contrario la lamiera va protetta secondo quanto indicato in D.7.1 Deve essere sempre presente uno strato di intonaco normale di spessore non inferiore a 20 mm ovvero uno strato di intonaco isolante di spessore non inferiore a 10 mm. In caso di alleggerimento in polistirene o materiali affini prevedere opportuni sfoghi delle sovrapressioni.
METODO TABELLARE: SOLETTE PIENE E SOLAI ALLEGGERITID.5.2 Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella D.5.1 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo, di cui almeno una parte in calcestruzzo armato. La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore h dello strato di materiale isolante e della parte d di c.a., sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate. Classe 30 60 90 120 180 240 Tutte le tipologie h = 60 / d = 40 60 / 40 100 / 50 150 / 60 In presenza di intonaco i valori di h e di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella D.5.1. In ogni caso a non deve mai essere inferiore a 40 mm. In presenza di strati superiori di materiali di finitura incombustibile (massetto, malta di allettamento, pavimentazione, etc.) i valori di h ne possono tener conto Solaio latero-cemento REI 120
Art. 5. Norme transitorie 1. I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. (Ministero dell’interno – Servizi Antincendi) 14 settembre 1961, n. 91, dal laboratorio di Scienza delle costruzioni del Centro Studi ed Esperienze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero da laboratorio autorizzato ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 26 marzo 1985, decadono, ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi costruttivi oggetto delle prove, secondo i seguenti termini: - rapporti emessi entro il 31 dicembre 1985: dopo 1 anno dall’entrata in vigore del presente decreto; - rapporti emessi dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: dopo 3 anni dall’entrata in vigore del presente decreto; - rapporti emessi dal 1° gennaio 1996: dopo 5 anni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5. Norme transitorie …omississ… 2. Per i prodotti e gli elementi costruttivi di opere esistenti, le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco anche nei casi di modifiche dell’opera che non riguardino i prodotti e gli elementi costruttivi stessi. 3. Nelle costruzioni il cui progetto è stato approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto, è consentito l’impiego di prodotti ed elementi costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco determinate sulla base della previgente normativa, ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma 1. Il presente decreto entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (25/9/2007)
Scaricare ppt "Eurocodici strutturali fuoco"
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL’ART