Source: http://docplayer.it/11178142-D-p-r-22-ottobre-2001-n-462.html
Timestamp: 2018-11-17 02:55:22+00:00
Document Index: 132331739

Matched Legal Cases: ['art. 7', 'art. 38', 'art. 9', 'art. 389', 'art. 88', 'art. 80', 'art. 3', 'art. 2', 'arte 704', 'arte 751', 'arte 710', 'art 296', 'art. 80', 'art. 80']

D.P.R. 22 ottobre 2001, n PDF
Download "D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462"
Cornelia Franceschini
1 I CONTROLLI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, secondo DPR 462/01. Giovanni Michele Sai ARPA Piemonte Verifiche impiantistiche D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
2 D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro 2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Il DPR 462/2001 abroga espressamente gli artt. 40 e 328 del DPR 547/55 (verifiche periodiche) e gli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 12/9/59, (denuncia impianti) recante Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e i modelli A, B e C allegati allo stesso D.M.
3 Norma CEI 0-14 (2005) Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO Ora Ministero dello sviluppo economico
4 Norma CEI 0-14 (2005) Scopo della Guida è quello di uniformare, per quanto possibile, sul territorio nazionale, l'interpretazione del DPR 462/01 e di fornire indicazioni chiare relativamente ai compiti degli Enti verificatori (ASL, ARPA e Organismi abilitati), ai contenuti delle documentazioni tecniche relative all'omologazione, alle verifiche periodiche ed alle procedure amministrative di verifica degli impianti richiamati nel campo di applicazione del citato Decreto. D.M n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; omissis
5 D.M n. 37 art. 7 comma 6 Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto da una dichiarazione di rispondenza. omissis.. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro denuncie DPR 462/02 ante 81/08 Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e s.m.i., Fulmini art. 38, 39, del DPR 547/55 (edifici, camini, strutture metalliche) aziende e lavorazioni espressamente indicati nel DPR 689 del 26 maggio 1959; i camini industriali per i quali il calcolo del rischio dovuto al fulmine, effettuato secondo le indicazioni delle Norme del CT 81, impone l obbligo della protezione; le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, situati all aperto, per i quali il calcolo del rischio dovuto al fulmine, effettuato secondo le indicazioni delle Norme CEI del CT 81, impone l obbligo della protezione.
6 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro denuncie DPR 462/02 ante 81/08 Impianti di terra Prevista dal DPR 462/01, ai sensi dell art. 9 comma 2, sanzionata dall art. 389, lettera c), del DPR 547/55 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione D. Lgs 233/03, Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive art. 88 undecies sono sottoposti a obbligo di denuncia le installazioni elettriche ubicate nei luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive per la presenza di fluidi che determinano l esistenza di zone 0 e 1 e di polveri che determinano l esistenza di zone 20 e 21. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Riferimenti al DPR 462/01 Articolo 86 Verifiche e controlli 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma L esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell autorità di vigilanza. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente Art. 86, co. 1 e 3: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro [Art. 87, co. 4, lett. d)]
7 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Riferimenti al DPR 462/01 Articolo Verifiche 1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell ALLEGATO XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti Art. 296: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a [Art. 297, co. 2] D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Ambito di applicazione Sono soggette al DPR 462/01 le attività che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08.
8 D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Impianti da verificare Sono da sottoporre a verifica gli impianti, installati nei luoghi di lavoro, indicati nel comma 1 dell articolo 1 del DPR. impianti di protezione dalle scariche atmosferiche; impianti di messa a terra; impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Quali impianti Impianti di terra Sono soggetti gli impianti di terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell alimentazione. Per impianto di terra si deve intendere l insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. non rientrano in pratica nel campo di applicazione del DPR 462/01: gli impianti telefonici (DPR 323/56); gli impianti di terra non specificatamente utilizzati per la protezione dai contatti indiretti mediante interruzione automatica del circuito di alimentazione (ad esempio impianti di messa a terra per la protezione catodica). gli impianti di terra di produttori e distributori di energia elettrica, per i quali non è stato abolito il Mod. O di verifica previsto nel DM ;
9 D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Quali impianti Enti produttori e distributori di energia elettrica Guida CEI 0-14 La verifica che il datore di lavoro può effettuare in proprio si riferisce esclusivamente agli impianti di terra relativi alle stazioni e cabine elettriche. La verifica degli impianti di terra inerenti la gestione amministrativa e commerciale degli enti distributori e produttori di energia elettrica e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, rientrano negli obblighi scaturenti dal DPR 462/01. Nel caso in cui la produzione e l eventuale distribuzione di energia elettrica non sia attività prevalente rispetto all attività che costituisce l oggetto principale dell impresa, si applicano le disposizioni di cui al DPR 462/01. D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Quali impianti Dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche Sono soggetti a denuncia e verifica periodica gli impianti di protezione dai fulmini LPS se, dalla valutazione del rischio dell ambiente di lavoro, effettuata secondo le indicazioni del D. Lgs 81/08 art. 80, con le modalità indicate dal CT 81 del CEI, evidenzia, per tali strutture, la necessità della protezione. Gli impianti oggetto di verifica e denuncia sono gli LPS realizzati, per la protezione delle persone. Per dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche si intendono LPS o SPD. LPS - Lightning Protection System SPD Surge Protective Devices
10 D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Quali impianti Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione Sono soggetti a denuncia e successive verifiche periodiche gli impianti definiti all Articolo 296 del D. Lgs 81/08 le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell ALLEGATO XLIX Guida CEI 0-2 La guida indica che, nel caso di cui sopra l effettuazione della verifica, dovendo rispettare la regola dell arte, riguarderà l intero impianto del luogo con pericolo di esplosione e quindi anche quello relativo alle zone 2 e 22. Anche nei casi in cui non esiste l obbligo della denuncia (zone 2 e 22), il datore di lavoro deve realizzare gli impianti a regola d arte e sottoporre gli stessi a regolari controlli e manutenzione. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE ALLEGATO XLIX Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive. Zona 0 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. Zona 1 Area in cui la formazione di un atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. Zona 2 Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
11 Sorgenti di emissione D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Tipi di verifiche Gli impianti sono soggetti a: verifiche iniziali omologazione verifiche a campione, verifiche periodiche verifiche straordinarie.
12 D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Verifica iniziale e messa in esercizio Per verifica iniziale s intende la verifica effettuata dall installatore al termine della realizzazione dell impianto al fine di valutarne la rispondenza ai requisiti di sicurezza e funzionalità ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37. L esito positivo di questa verifica consente all installatore di rilasciare la dichiarazione di conformità alla regola d arte dell impianto realizzato La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica iniziale D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Tipi di verifiche Omologazione Per omologazione si intende la procedura tecnico amministrativa con la quale si verifica la rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici previsti dalla Normativa. L omologazione per gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche si intende soddisfatta con il rilascio della dichiarazione di conformità dell impianto alla regola dell arte da parte dell installatore. Per i soli luoghi con pericolo di esplosione l omologazione dell impianto è fatta dalla ASL/ARPA territorialmente competente.
13 D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Obbligo della denuncia L obbligo della denuncia, intesa come invio della dichiarazione di conformità, è del datore di lavoro che, sotto la sua responsabilità, individua gli impianti, gli edifici e le lavorazioni soggette. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell impianto il datore di lavoro invia la documentazione di conformità all ISPESL e all ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni ove è attivato lo sportello unico per le attività produttive possono essere trasmessi la dichiarazione e i relativi moduli di trasmissione
14 D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Tipi di verifiche Verifica a campione L ISPESL verifica a campione, d intesa con le singole regioni, esclusivamente i nuovi impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e dai contatti indiretti ovvero quelli messi in servizio dopo il 23 gennaio I criteri per la scelta del campione sono illustrati nell art. 3 del DPR 462/01. Per ogni dichiarazione di conformità, presentata all ISPESL ai sensi del comma 2 dell art. 2 del D.P.R. 462/01, è dovuto un contributo forfettario, da versare mediante bollettino di C/C, pari a 30,00. Tale contributo è finalizzato alla formazione ed alla gestione dell anagrafe delle dichiarazioni di conformità, necessaria per l organizzazione del procedimento di selezione dei controlli a campione.
15 D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 Tipi di verifiche Verifica periodica E l insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza. Le verifiche periodiche possono essere fatte da ASL/ARPA o dagli organismi abilitati. Denuncia impianti preesistenti all entrata in vigore della Legge 12 marzo 1990, n 46 Il datore di lavoro invia, a ISPESL e ad ASL/ARPA al posto della dichiarazione di conformità, una dichiarazione di rispondenza DM 37/08. Dovrà essere predisposta la documentazione aggiornata dell'impianto, indispensabile per l esecuzione delle verifiche periodiche oltre che per l esercizio dell impianto stesso.
16 Denuncia impianti installati dopo l entrata in vigore della legge 46/90 e prima del DM 37/08 In mancanza di dichiarazione di conformità si invia la dichiarazione di rispondenza DM 37/08. Lo stesso dicasi per gli impianti che non erano soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi della 46/90. Denuncia impianti per subentro Se il datore di lavoro subentrante non ha modificato gli impianti può procedere alla voltura della denuncia degli impianti ed utilizzare le verifiche periodiche fatte. Se sull impianto sono state fatte modifiche sostanziali occorre procedere alla richiesta di una verifica straordinaria all organismo abilitato.
17 Impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Installatore Esegue la verifica iniziale di conformità degli impianti Redige la dichiarazione di conformità che corrisponde All omologazione dell impianto Rilascia la dichiarazione di conformità al datore di lavoro Impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Datore di lavoro Invia entro 30 gg dalla messa In esercizio La dichiarazione di conformità a: Comune o comuni associati dove è attivato lo sportello unico ISPESL ASL o ARPA
18 Impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ISPESL Effettua a campione la prima verifica del nuovo impianto Trasmette i verbali All ASL o ARPA Impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Datore di lavoro Verifiche periodiche Effettua regolari manutenzioni dell impianto e si rivolge ogni due/cinque anni per la verifica periodica a: Asl o arpa o organismo abilitato ASL o ARPA Organismo abilitato Effettuano la verifica rilasciando verbale al datore di lavoro A seguito di Determinazione del Comitato Regionale di Indirizzo ARPA Piemonte non effettua le verifiche periodiche
19 Impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Periodicità delle verifiche periodiche biennale Cantieri edili CEI 64-8/7 parte 704, D. Lgs. 81/08 Titolo IV Ambienti a maggior rischio in caso di incendio CEI 64-8/7 parte 751 In generale, sono da ritenere ambienti a maggior rischio in caso d incendio quelli dove si svolgono le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), ed elencate nel DM 16 febbraio 1982 Locali medici CEI 64-8/7 parte 710 Luoghi con pericolo di esplosione D. Lgs. 81/08 art 296 Impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Periodicità delle verifiche periodiche quinquennali Ambienti ordinari
20 Impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Luoghi di lavoro misti (Guida CEI 0-14) Nei luoghi di lavoro in cui sono presenti alcuni ambienti soggetti a verifica biennale ed altri soggetti a verifica quinquennale, si dovrà adottare il seguente criterio: quando gli ambienti e le attività prevalenti comportano l effettuazione di verifiche biennali, è opportuno che tutti gli ambienti vengano sottoposti a verifica biennale; quando i luoghi e le attività che comportano verifiche biennali sono isolate o compartimentate e/o quando gli ambienti da sottoporre a verifica biennale riguardino soltanto ambienti o attività secondarie o residue (ad esempio la sola centrale termica) si dovrà procedere necessariamente con periodicità differenti. Installatore Esegue la verifica iniziale di conformità degli impianti Redige la dichiarazione di conformità Rilascia la dichiarazione di conformità al datore di lavoro
21 Datore di lavoro Invia entro 30 gg. dalla messa In esercizio La dichiarazione di conformità a: Comune o comuni associati dove è attivato lo sportello unico ASL o ARPA ASL o ARPA Effettuano l omologazione dell impianto in questione Documentazione necessaria per l omologazione dell impianto Dichiarazione di conformità con allegati Progetto esecutivo impianto elettrico Documento di classificazione dei luoghi con rischio di esplosione Certificati, dichiarazioni di conformità alla direttiva ATEX 94/9/CE dei prodotti installati in zone classificate
22 Datore di lavoro Effettua regolari manutenzioni dell impianto Ogni due anni si rivolge a: ASL o ARPA o organismi abilitati per la verifica periodica ASL /ARPA o Organismo abilitato Effettuano la verifica rilasciando verbale al datore di lavoro Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, impianti in luoghi con pericolo si esplosione. Esito negativo Verifica periodica ASL/ARPA o Organismo abilitato Effettua le verifiche straordinarie nei seguenti casi Modifica sostanziale dell impianto Richiesta del Datore di lavoro
23 Modifiche sostanziali impianto elettrico Esempi di trasformazione sostanziale: Variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione); Aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione; Una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto ; Negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse, Cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione Normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico). Modifiche sostanziali impianti di protezione contro le scariche atmosferiche Modifica dell impianto LPS a seguito di incremento del livello di rischio con conseguente realizzazione di impianto con livello di protezione più severo
24 Modifiche sostanziali impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione La Guida CEI 0-14 non esamina il caso, in attesa di chiarimenti o interpretazioni il datore di lavoro può fare riferimento alla dichiarazione di conformità. Nuovo impianto Trasformazione Ampliamento Manutenzione straordinaria Irregolarità riscontrate durante la verifica Il verificatore trasmette una relazione tecnica con l indicazione dell articolo del D. Lgs 81/08 violato all ASL competente per territorio L U.P.G. dell ASL impartisce la prescrizione e stabilisce i tempi per l adeguamento L ARPA o l Organismo abilitato procede alla verifica straordinaria Il datore di lavoro regolarizza entro il termine stabilito nella prescrizione. L U.P.G. dell ASL constata l avvenuta regolarizzazione e ammette al pagamento della sanzione I tecnici degli Enti verificatori possono avere la qualifica di pubblico ufficiale (ARPA), oppure la qualifica di incaricato di pubblico servizio (Organismi), gli ispettori dell ASL sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
25 Datore di lavoro Comunica tempestivamente all ISPESL e ad ASL /ARPA competenti per territorio Cessazione dell esercizio Spostamento degli impianti Trasferimento degli impianti Modifiche sostanziali dell impianto Documentazione tecnica impianto elettrico La documentazione, rappresenta uno degli elementi che permettono al datore di lavoro la gestione corretta ed in condizioni di sicurezza dell impianto La documentazione è necessaria per poter svolgere: Analisi del rischio elettrico Verifiche manutentive Verifiche ispettive E evidente che non può essere effettuata una corretta manutenzione, verifica degli impianti se non vi è una documentazione completa dell impianto elettrico
26 Documentazione Ambienti ordinari Denuncia impianto di terra modello B fino 23/01/2002, dopo denuncia a ARPA e ISPESL con trasmissione della dichiarazione di conformità Valutazione del rischio elettrico D.lgs 81/08 art. 80 Valutazione del rischio di fulminazione D.lgs 81/08 art. 80 Impianto realizzato dopo il 1990: dichiarazioni di conformità e progetto dell impianto elettrico (se rientrante nei limiti dimensionali del DM 37/08) completo di schemi elettrici e calcoli di verifica e coordinamento delle protezioni Impianto realizzato prima del 1990: schemi aggiornati dell impianto elettrico completi di calcoli di verifica e coordinamento delle protezioni, auspicabile una DIchiarazione di RIspondenza (DM 37/08). Verbale di verifica periodica impianto di terra DPR 462/01 rilasciato da organismo abilitato dal Ministero (verifica quinquennale). Documentazione sui i controlli manutentivi degli impianti elettrici. Documentazione Luoghi con rischio di esplosione Denuncia installazioni elettriche in luoghi pericolosi modello C, fino al 23/01/2002, dopo denuncia a ARPA e ISPESL con trasmissione della dichiarazione di conformità, se presenti installazioni elettriche in luoghi classificati come Zona 0, 1, 20, 21, verbale di omologazione da parte di ARPA Valutazione del rischio di fulminazione (obbligo di LPS se presenza di zona 0, 20) Valutazione del rischio esplosione, classificazione dei luoghi. Impianto realizzato dopo il 1990: dichiarazioni di conformità e progetto dell impianto elettrico completo di schemi elettrici e calcoli di verifica e coordinamento delle protezioni, descrizione impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione Impianto realizzato prima del 1990: schemi aggiornati dell impianto elettrico completi di calcoli di verifica e coordinamento delle protezioni, descrizione impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione auspicabile una Dichiarazione di Rispondenza (DM 37/08). Verbale di verifica periodica impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (se presenti in Zona 0, 1, 20, 21) rilasciato da organismo abilitato dal Ministero (verifica biennale). Documentazione sui i controlli manutentivi degli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione Zona 0, 1, 2, 20, 21, 22.
27 Grazie per l attenzione Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
28 Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.18