Source: http://ar.21-bal.com/pravo/9222/index.html
Timestamp: 2019-07-19 13:41:46+00:00
Document Index: 297454846

Matched Legal Cases: ['art. 16003', 'art. 24180', 'art. 8180', 'art. 24181', 'art. 8181', 'art. 24583', 'art. 24584', 'art. 24580', 'art. 8580', 'art. 24580', 'art. 8580', 'art. 24581', 'art. 8581', 'art. 24590', 'art. 8590', 'art. 24240', 'art. 24243', 'art. 24243', 'art. 24246', 'art. 24270', 'art. 24270', 'art. 24270', 'art. 24280', 'art. 24301', 'art. 24250', 'art. 8590', 'art. 24290', 'art. 24', 'art. 24', 'art. 8850', 'art. 1', 'art. 8620']

Conforme à la systématique pour C. d. Ch. Neutre partie 4 techniques speciales chauffage & ecs, ventilation, climatisation lot 40 chauffage central installations individuelles
télécharger 97.75 Kb.
titre Conforme à la systématique pour C. d. Ch. Neutre partie 4 techniques speciales chauffage & ecs, ventilation, climatisation lot 40 chauffage central installations individuelles
taille 97.75 Kb.
LOT 40 CHAUFFAGE CENTRAL - INSTALLATIONS INDIVIDUELLES
40.40.--. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL - CIRCUITS HYDRAULIQUES
40.42.00. CIRCUITS HYDRAULIQUES - RESEAUX SECONDAIRES
40.42.10. Installations de chauffage / C.C., tuyauteries, gén., non pré-isolées 06-06-13 SANHA
(59.9) Ia (T18)
- Système de tubes d'installation conçu pour le transport, apparent ou encastré, de l'eau de circulation d'installations de chauffage. Le système comprend tous les accessoires et dispositifs de montage et de fixation, les accessoires de dilatation, les pièces de jonction, d'assemblage et autres intermédiaires.
- Le montage et la fixation des canalisations.
- Leurs raccordements les unes aux autres ainsi qu'aux autres composants de l'installation de chauffage.
- Le ragréage après la pose des canalisations des saignées et percements réalisés dans les parois.
Les matériaux utilisés ne pourront avoir aucune influence négative sur le fonctionnement correct et rentable de l'installation de chauffage ou l'un de ses composants.
D'une manière générale, il peut être considéré que :
La pose des canalisations sera conforme aux prescriptions de la NIT 145:1983.
>NIT 145:1983 - Recommandations pour l'utilisation des tubes en acier galvanisé pour la distribution d'eau sanitaire chaude et froide [CSTC]
Conforme aux directives et indications du fabricant formulées dans la brochure Sanha - Informations techniques, informations produits et manuel de montage [PDF]”. …
Toutes les canalisations incorporées dans une dalle de plancher seront chemisées étroitement dans un manteau de protection à structure interne annelée. Elles seront complémentairement posée libre dans un deuxième conduit flexible synthétique de protection.
Lors des découpes, percements et/ou tailles dans des surfaces en béton armé ou sous tension, il sera veillé à ne pas percer ou altérer les armatures.
Toute prescription de pose complémentaire formulée par le fabricant# ou contenue dans texte d'un ATG applicable #sera scrupuleusement respectée.
Toutes les saignées et percements seront obturés après pose des canalisations à l'aide d'un mortier adapté au type de paroi, mur ou plafond. Les surcoûts à assumer dans le poste parachèvement et finitions résultant d'une exécution insuffisante ou inappropriée de ces travaux de ragréage et de colmatage seront portés au compte de l'entreprise et retenus de la facture finale.
#L'entrepreneur s'informera auprès de la société de distribution d'eau de la pression au point le plus bas du réseau, de la composition physico-chimique de l'eau et des matières éventuellement interdites d'utilisation en raison de cette composition.
#L'entrepreneur obtiendra de l'architecte toutes les données concernant la pression au point le plus bas du réseau, la composition physico-chimique de l'eau et des matières éventuellement interdites d'utilisation en raison de cette composition.
Les canalisations placées dans des locaux sensibles au gel, non chauffés, ou faiblement chauffés, seront calorifugées. Au droit des intersections avec des joints de dilatation structuraux, les canalisations seront protégées par des fourreaux de pontage et de libre dilatation.
Ce poste doit être coordonner avec les articles suivants :
.60. CONTROLE ET AGREMENT
.61. Avant livraison :
- CSTBat 104-1255, GOST, EMI, VdS (D), FM Global.
La réception des canalisations sera uniquement réalisée sous une pression
#équivalente à 1,5 x la pression de service maximale prévue pour l'installation de chauffage avec un maximum de 10 bar et ceci durant 2 h.
#communiquée #par l'architecte. #le bureau d'étude.
40.42.10.¦422.51. Installations de chauffage / C.C., tuyauteries en acier, non pré-isolées 07-06-13 SANHA-Therm 24000
(56.9) Ih2 (T182)
SANHA-Therm serie 24000 - Système de tubes d'installation en acier carbone pour installation de chauffage, Ø 12 mm à Ø 108 mm
Systèmes de tubes d'installation, de raccords à sertir et d'accessoires d'installation en acier carbone pour installations de chauffage.
#Le montage des canalisations sera réalisé apparent sur des colliers de fixation.
- Dénomination commerciale et type : SANHA-Therm série 24000
Les tubes d'installation, les raccords à sertir et les accessoires, font partie d'un système de canalisation en acier conçu pour la réalisation d'installations de chauffage. Ils forment après assemblage et mise en œuvre un ensemble. Les pièces proviennent obligatoirement du même fabricant SANHA.
- Un système de tubes en acier pour installations de chauffage, Ø 12 mm à Ø 108 mm
- De brides de raccords.
Système de tubes d'installation en acier carbone pour installation de chauffage.
- Dénomination commerciale et type : SANHA-Therm système de tube d'installation en acier C (série 24000)
- Matériau : acier non allié, identifiant numérique 1.0034 (E 195) selon EN 10305-3:2010, état de livraison +CR1
- Traitement extérieur : extérieur galvanisé avec passivation bleue selon DIN 50961:2012
- Diamètre extérieur et ép. de paroi : 12 mm (épaisseur de paroi 1,2 mm) ; 15 mm (épaisseur de paroi 1,2 mm) ; 18 mm (épaisseur de paroi 1,2 mm) ; 22 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 28 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 35 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 42 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 54 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 67 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 76,1 mm (épaisseur de paroi 2 mm) ; 88,9 mm (épaisseur de paroi 2 mm) ; 108 mm (épaisseur de paroi 2 mm)
- Longueurs standard des tubes : 3 m et 6 m
.44. Mode d'exécution :
.44.20. Montage:
Toutes les conduites seront posées en pente vers la chaudière ou un robinet purgeur de façon telle que le réseau puisse être vidangé entièrement. Tous les points hauts seront pourvus d'un purgeur (via le radiateur et/ou un purgeur automatique d'entretien facile).
- Les canalisations (supérieure à 54 mm) seront de préférence découpées à angle droit, et ensuite soigneusement ébarbées, au moyen d'une scie planétaire ou d'une scie radiale.
SANHA-Therm serie 24000 - Système de raccords à sertir et accessoires d'installation en acier carbone pour installations de chauffage, Ø 12 mm à Ø 108 mm
.35. Caractéristiques ou propriétés des raccords à sertir et accessoires :
Système de raccords à joints moulés EPDM et d'accessoires d'installation uniquement en circuit fermé pour le chauffage et le solaire, la distribution d'air comprimé et les systèmes de refroidissement.
- Dénomination commerciale et type : SANHA-Therm système de raccord (série 24000)
- Type de raccord : raccords à sertir
- Matériaux des raccords à sertir : ▪ acier non allié, identifiant numérique : 1.0034 (E 195) conforme EN 10305-2:2010 et EN 10305-3:2010, extérieur galvanisé avec passivation bleue selon DIN 50961:2012
>EN 681-1:1996 - FR/EN - Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation - Partie 1: Caoutchouc vulcanisé (+ AC:2002) = EN 681-1:1996 [1e éd.] [ICS : 23.040.80]
NBN EN 681-1/AC : 2002
NBN EN 681-1/A1 : 1998 - NL/FR/EN
NBN EN 681-1/A2 : 2002 - FR/EN/DE
NBN EN 681-1/A3 : 2005 - FR/EN/DE
.33.23. Composition :
.33.23.20. Composants principaux :
coude d'ajustage 90°, nickelé (2x à emboîter) [Ø d en mm] [art. 16003]
- Descriptif des raccords en croix : raccord en croix à un niveau, en acier électro-zingué (4x à sertir) [d1 x d2 en mm] [art. 24180] [art. 8180]
collecteur en croix à deux niveaux, en acier électro-zingué (4x à sertir) [d1 x d2 en mm] [art. 24181] [art. 8181]
[art. 24583]
[art. 24584]
- Descriptif des pièces de croisement : #pièce de croisement en TE, avec boîte isolante de 50 mm de hauteur, pour croisement de conduites sans mélange, en maintenant une hauteur minimum de structures (6x à sertir) [d1 x d2 x d1 en mm] [art. 24580] [art. 8580]
#pièce de croisement en TE, sans boîte isolante, pour croisement de conduites sans mélange, en maintenant une hauteur minimum de structures (6x à sertir) [d1 x d2 x d1 en mm] [art. 24580.1] [art. 8580.1]
- Descriptif des répartiteurs : #répartiteur de chape, avec boîte isolante, pour intégration dans un isolant thermique ou acoustique (4x à sertir 2x à emboîter) [d1 x d2 x d1 en mm] [art. 24581] [art. 8581]
- Descriptif des raccords de radiateur : #raccord de radiateur à embase Sanha-Therm, en alliage de cuivre nickelé, avec anneau de serrage à vis 1/2" x 15 mm [d1 x G x d1 en mm] [art. 24590] [art. 8590]
- Descriptifs accessoires divers : #manchon réduit (2x à sertir) [Ø d1 x d2 en mm] [art. 24240]
#manchon réduit (à sertir x à emboîter) [Ø d1 x d2 en mm] [art. 24243]
#mamelon (à sertir x filetage mâle) [Ø d x R en mm] [art. 24243G]
#raccord droit (à emboîter x filetage femelle) [Ø d x Rp en mm] [art. 24246G]
#manchon (2x à sertir) [Ø d en mm] [art. 24270]
#manchon mixte (à sertir x filetage femelle) [Ø d x Rp en mm] [art. 24270G]
#manchon coulissant (2x à sertir) [Ø d en mm] [art. 24270S]
#raccord droit (à emboîter x filetage mâle) [Ø d x R en mm] [art. 24280G]
#bouchon (1x à sertir) [Ø d en mm] [art. 24301]
#raccord de transition avec écrou, en acier inoxydable (à sertir x rainure) [Ø en mm] [art. 24250]
#raccords de radiateur à embase, en bronze, nickelé, (2x à sertir x filetage femelle) [Ø d x R x d en mm] [art. 8590] [art. 24290]
.33.23.30. Composants secondaires :
- Descriptif des brides : #bride à sertir Sanha-Therm, femelle, bi-matières [DN x d1 en mm] [art. 24-BM-PF]
#bride à sertir Sanha-Therm, femelle, PN 10/16 [DN x d1 en mm] [art. 24-ST-PF]
- Descriptif des collecteurs de distribution : #collecteur en acier inoxydable, avec des indicateurs de courant réglables, et la présence d‘un thermostat au reflux (y compris montage mural et purgeur) [Ø en mm] [art. VT-DM]
#collecteur en acier inoxydable, avec des indicateurs de courant réglables, et la présence d‘un thermostat au reflux (y compris montage mural et purgeur) [Ø en mm] [art. VT-RE]
- Descriptif des robinets à boisseau : #robinet à boisseau SANHA, en laiton, PN 16, t° de fonctionnement 130 °C max. (à sertir x à sertir) [Ø en mm] [art. 8850]
#paire de robinets à boisseau 3/4" avec poignée de couleur (1x rouge / 1x bleue) (filetage femelle x filetage mâle) [art. VT-KH-S]
- Descriptif des garnitures de raccordement : #garniture de raccordement pour WMZ horizontale, avec 3 robinets à boisseau avec poignée de couleur (1x rouge / 2x bleue), tuyau [#3/4‘‘ 110 mm # 1‘‘ 130 mm#], pièce T pour détecteur [art. VT-WMZ-H]
#garniture de raccordement pour WMZ verticale, avec 3 robinets à boisseau avec poignée de couleur (1x rouge / 2x bleue), tuyau [#3/4‘‘ 110 mm # 1‘‘ 130 mm#], pièce T pour détecteur [art. VT-WMZ-V]
- Descriptif des commandes électrothermiques : #mécanisme de commande électrothermique, blanc, en position fermée hors tension, indicateur de position, câble avec prise [art VT-TA]
- Descriptif des thermostats d'ambiance : #thermostat d‘ambiance, extra-plat, blanc avec sécurité anti-refoulement [art. VT-RT]
- Descriptif des limiteurs de température : #mécanisme pour limiter la température maximale à 60°C, comme thermostat d‘applique, avec courroie de fixation [art. 1VT-STB]
- Descriptif des stations de contrôle : #station pour le réglage d‘une valeur 'fixe' réglable 20-50°C, sans pompe de circulation, avec valve avec détecteur et clapet antiretour intégré [art. VT-PRG1]
#station pour le réglage d‘une valeur 'fixe' réglable 20-50°C, pompe de circulation électronique E4auto-130mm, avec valve avec détecteur et clapet antiretour intégré [art. VT-PRG1E]
#station pour le réglage d‘une valeur fixe réglable 20-50°C, sans pompe de circulation, avec valve avec détecteur et clapet antiretour intégré [art. VT-PRG2]
#station pour le réglage d‘une valeur fixe réglable 20-50°C, avec pompe de circulation UPS 15/40-130mm, avec valve avec détecteur, limite de sécurité, dérivation réglable et clapet antiretour intégré [art. VT-PRG3]
#station pour le réglage d‘une valeur fixe réglable 20-20°C, avec pompe de circulation E4auto-130mm, avec valve avec détecteur, limite de sécurité, dérivation réglable et clapet antiretour intégré [art. VT-PRG3E]
- Descriptif des blocs pour raccordement de radiateur mural : #bloc CU-VN pour raccordement de radiateur mural, nickelé avec boîte d‘isolation [art. 8620]
- Descriptif des finitions murales : #finition murale en acier galvanisé, laqué, blanc (RAL 9010), avec porte amovible et verrou, profondeur d‘installation 125 mm [H x L en mm] [art. VT-WS-AP]
#finition murale avec cadre de montage zingué, panneau frontal blanc (RAL 9010) avec porte amovible et verrou, profondeur d‘installation 110 -150 mm [H x L en mm] [art. VT-WS-UP]
#P1 Système de tubes d'installation SANHA-Therm (série 24000) en acier carbone [suivant plans et études] FG [1]
#P1 Système de tubes d'installation SANHA-Therm (série 24000) en acier carbone [Ø en mm] [épaisseur des parois] [suivant plans et études] QP [m]
#P2 [mode d'installation : montage encastré dans le gros-œuvre] PM [1]
#P2 [mode d'installation : montage apparent sur colliers] PM [1]
#P4 Raccords en croix et de croisement [description] [Ø en mm] PM [1]
#P5 Brides à sertir […] PM [1]
#P6 Autres accessoires [description] [Ø en mm] PM [1]
#P7 … PM [1]
Copyright© Cobosystems 2013 C.d.Ch. Fabricant - Release 6 - 2013 - H:06
SANHA v2a 2013 /