Source: http://docplayer.es/2034722-Resolucion-numero-90708-agosto-30-de-2013-por-la-cual-se-expide-el-reglamento-tecnico-de-instalaciones-electricas-retie.html
Timestamp: 2017-04-23 18:35:54
Document Index: 22094995

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 72', 'artículo 32', 'artículo 7', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 81', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 52', 'artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 4', 'Artículo 52', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 52', 'artículo 23', 'Artículo 52']

RESOLUCIÓN NÚMERO (AGOSTO 30 DE 2013 ) Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. - PDF
RESOLUCIÓN NÚMERO (AGOSTO 30 DE 2013 ) Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
Download "RESOLUCIÓN NÚMERO 90708 (AGOSTO 30 DE 2013 ) Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE."
Andrea Molina Toro
1 2 3 República de Colombia MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA RESOLUCIÓN NÚMERO (AGOSTO 30 DE 2013 ) Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 7 del artículo 5 del Decreto 381 de 2012 y en aplicación de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1264 de 2008 y CONSIDERANDO Que según lo dispuesto en el literal c del artículo 4 de la Ley 143 de 1994, el Estado en relación con el servicio de electricidad deberá mantener y operar sus instalaciones preservando la integridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente y manteniendo los niveles de calidad y seguridad establecidos. Así mismo, de conformidad con el parágrafo del citado artículo, los agentes económicos que participen en actividades de electricidad, deben sujetarse al cumplimiento de este objetivo. Que el inciso 1 del artículo 72 de la Ley 1480 de 2011 señala que cuando alguna norma legal o reglamentaria haga referencia a las normas técnicas oficializadas o las normas técnicas oficiales obligatorias, estas expresiones se entenderán reemplazadas por la expresión reglamentos técnicos. Que el inciso segundo ibídem establece que de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y demás compromisos adquiridos con los socios comerciales de Colombia, no se podrá publicar en la Gaceta Oficial un reglamento técnico que no cuente con la certificación expedida por el Punto de Contacto de Colombia frente a la OMC. Que mediante documento G/TBT/N/COL/20/Add.9, el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio la Organización Mundial del Comercio (OMC), certifica el establecimiento del plazo para comentarios al proyecto de Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE - presentado a su consideración por este Ministerio. Que dentro de dicho plazo se recibió solo una observación, fundamentada en una norma técnica brasilera, referente al producto ducha eléctrica, la cual fue4 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 2 de 3 tenida en cuenta dentro del reglamento y se realizaron los ajustes de forma resultante de las demás observaciones. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 de la Decisión 419 de la Comunidad Andina de Naciones, el Comité Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología mediante documento CAN/TBT/N/COL/20/Add.9, certifica la notificación del Proyecto de Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, se le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio concepto de abogacía, el cual fue atendido mediante comunicación con radicado SIC No del 20 de mayo de 2013 y radicado MME No del 23 de mayo de 2013, en la que se señala que ( ) el proyecto de la Norma Técnica no tiende a generar un efecto anticompetitivo en el mercado de instalaciones eléctricas ( ) Que el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE contiene los requisitos de seguridad que deben guardar las instalaciones eléctricas, atendiendo plenamente el mandato establecido en parágrafo del artículo 8 de la Ley 1264 de Que se cumplieron los términos de las notificaciones anteriores y se atendieron e incluyeron las observaciones. Que surtidos los trámites requeridos para la adopción del presente reglamento, RESUELVE ARTÍCULO 1.- Expedir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE para la Republica de Colombia, el cual se encuentra contenido en: 1) El Anexo General, en 205 páginas 2) El Anexo No. 2 que lo conforman los siete primeros capítulos de la Norma Técnica Colombiana NTC 2050, Primera Actualización de 1988, que tiene su origen en la norma técnica NFPA 70, el cual fue publicado en el Diario oficial N de ARTICULO 2.- A partir de la expedición de la presente Resolución, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, será de obligatorio cumplimiento en el todo el territorio nacional. ARTÍCULO 3.-Revisar y/o actualizar cada cinco (5) años las causas que originaron la expedición del reglamento técnico para establecer si se mantienen, fueron modificadas o desaparecieron y, de ser necesario, proceder a actualizarlo o derogarlo, de conformidad con lo establecido en el subnumeral 6 del literal c) del numeral del Capítulo 3 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. ARTÍCULO 4.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean5 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 3 de 3 contrarias, en especial las Resoluciones del 7 de abril 2004, del 27 de abril de 2005, del 1 de noviembre de 2005, del 2 de abril de 2007, del 4 de diciembre de 2007, del 29 de abril de 2011, del 6 de agosto de 2008 y del 15 de noviembre de 2011 y del 28 de mayo de PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá, D. C., FEDERICO RENGIFO VÉLEZ Ministro de Minas y Energía6 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 4 de 3 ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN CAPÍTULO DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1º. OBJETO ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN INSTALACIONES PERSONAS PRODUCTOS EXCEPCIONES ARTÍCULO 3º. DEFINICIONES ARTÍCULO 4º. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS ARTÍCULO 5º. SISTEMA DE UNIDADES ARTÍCULO 6º- SÍMBOLOGÍA Y SEÑALIZACIÓN SÍMBOLOS ELÉCTRICOS SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES ARTÍCULO 7º. COMUNICACIONES PARA COORDINACIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS ARTÍCULO 8º. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL CAPÍTULO REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES ARTÍCULO 9º. ANÁLISIS DE RIESGOS DE ORIGEN ELÉCTRICO ELECTROPATOLOGÍA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO MÁS COMUNES MEDIDAS A TOMAR EN SITUACIONES DE ALTO RIESGO NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES ARTÍCULO 10º. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERVENCIÓN DE PERSONAS CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES PRODUCTOS USADOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESPACIOS PARA EL MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONFORMIDAD CON EL PRESENTE REGLAMENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS... 557 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 5 de PERDIDAS TÉCNICAS ACEPTADAS ARTÍCULO 11º. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA ARTÍCULO 12º. CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE TENSIÓN ARTÍCULO 13º. DISTANCIAS DE SEGURIDAD DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES LUGARES Y SITUACIONES DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE CONDUCTORES EN LA MISMA ESTRUCTURA DISTANCIAS MÍNIMAS PARA TRABAJOS EN O CERCA DE PARTES ENERGIZADAS ARTÍCULO 14º. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS CAMPO ELÉCTRICO CAMPO MAGNÉTICO VALORES LÍMITES DE EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS CÁLCULO Y MEDICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS ARTÍCULO 15º. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA MATERIALES DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA VALORES DE REFERENCIA DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA MEDICIONES PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA PUESTAS A TIERRA TEMPORALES ARTÍCULO 16º. PROTECCIÓN CONTRA RAYOS EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO FRENTE A RAYOS DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS RECOMENDACIONES DE COMPORTAMIENTO FRENTE A RAYOS ARTÍCULO 17º. ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD PRUEBAS PERIÓDICAS A LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA ARTÍCULO 18º. TRABAJOS EN REDES DESENERGIZADAS REGLAS DE ORO MANIOBRAS VERIFICACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO TRABAJOS EN ALTURA TRABAJOS CERCA DE CIRCUITOS AÉREOS ENERGIZADOS LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN CONDICIONES DE ALTO RIESGO APERTURA DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y SECCIONADORES ARTÍCULO 19º. TRABAJOS EN TENSIÓN O CON REDES ENERGIZADAS ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN CAPÍTULO8 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 6 de 3 REQUISITOS DE PRODUCTOS ARTÍCULO 20º. REQUERIMIENTOS PARA LOS PRODUCTOS AISLADORES ELÉCTRICOS ALAMBRES Y CABLES PARA USO ELÉCTRICO BANDEJAS PORTACABLES BÓVEDAS, PUERTAS CORTAFUEGO, COMPUERTAS DE VENTILACIÓN Y SELLOS CORTAFUEGO BÓVEDAS PUERTAS CORTAFUEGO COMPUERTA DE VENTILACIÓN SELLOS CORTAFUEGO CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS) CANALIZACIONES TUBOS O TUBERÍAS CANALIZACIONES SUPERFICIALES METÁLICAS Y NO METÁLICAS (CANALETAS) CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS OTRAS CANALIZACIONES CARGADORES DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CERCAS ELÉCTRICAS CINTAS AISLANTES ELÉCTRICAS CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES CONDENSADORES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN CONECTORES, TERMINALES Y EMPALMES PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS CONTACTORES DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (DPS) DUCHAS ELÉCTRICAS Y CALENTADORES DE PASO EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN CORTACIRCUITOS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN INTERRUPTORES, RECONECTADORES Y SECCIONADORES DE MEDIA TENSIÓN PULSADORES ESTRUCTURAS, POSTES Y CRUCETAS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN EXTENSIONES Y MULTITOMAS FUSIBLES HERRAJES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS9 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 7 de PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS TABLEROS ELÉCTRICOS Y CELDAS TABLEROS DE BAJA TENSIÓN CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CERTIFICACIÓN DE TABLEROS Y CELDAS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS TRANSFORMADORES UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) UNIDADES DE... TENSIÓN REGULADA (REGULADORES DE TENSIÓN) PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES ESPECIALES PORTALÁMPARAS O PORTABOMBILLAS CAPITULO REQUISITOS PARA EL PROCESO DE GENERACIÓN ARTÍCULO 21º. PRESCRIPCIONES GENERALES EDIFICACIONES DISTANCIAS DE SEGURIDAD PUESTAS A TIERRA VALORES DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO SUBESTACIONES ASOCIADAS A CENTRALES DE GENERACIÓN OTRAS ESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA CENTRAL DE GENERACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN CAPÍTULO REQUISITOS PARA EL PROCESO DE TRANSMISIÓN ARTÍCULO 22º PRESCRIPCIONES GENERALES DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DISEÑOS ZONAS DE SERVIDUMBRE CIMENTACIONES PUESTAS A TIERRA REQUISITOS MECÁNICOS EN ESTRUCTURAS O APOYOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN HERRAJES AISLADORES Y AISLAMIENTO DE CONDUCTORES DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD CONDUCTORES Y CABLES DE GUARDA SEÑALES DE AERONAVEGACIÓN USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS INFORMACIÓN DE SEGURIDAD A PERSONAS CERCANAS A LA LÍNEA CAPÍTULO REQUISITOS PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN (SUBESTACIONES) ARTÍCULO 23º. ASPECTOS GENERALES DE LAS SUBESTACIONES REQUISITOS GENERALES DE SUBESTACIONES DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN SUBESTACIONES EXTERIORES10 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 8 de DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN SUBESTACIONES INTERIORES SALAS DE OPERACIONES, MANDO Y CONTROL ARTICULO 24º. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SUBESTACIÓN SUBESTACIONES DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN TIPO INTERIOR O EN EDIFICACIONES SUBESTACIONES TIPO POSTE SUBESTACIONES TIPO PEDESTAL O TIPO JARDÍN CERTIFICACIÓN SUBESTACIONES PARA INSTALACIONES DE USO FINAL CAPÍTULO REQUISITOS PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN ARTÍCULO 25º PRESCRIPCIONES GENERALES ALCANCE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN REQUISITOS BÁSICOS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PUESTAS A TIERRA DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURAS DE SOPORTE HERRAJES AISLAMIENTO CONDUCTORES, CABLES DE GUARDA Y CABLES DE RETENCIÓN MANTENIMIENTO ARTÍCULO 26º. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO Y PÚBLICO EN GENERAL CARTILLA DE SEGURIDAD INFORMACIÓN PERIÓDICA CAPÍTULO REQUISITOS PARA INSTALACIONES DE USO FINAL ARTÍCULO 27º. REQUISITOS GENERALES PARA LAS INSTALACIONES DE USO FINAL APLICACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS RÉGIMEN DE CONEXIÓN A TIERRA (RCT) ACOMETIDAS PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE USO FINAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PARA USO FINAL CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE USO FINAL ARTÍCULO 28 O REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN EL TIPO DE INSTALACIÓN INSTALACIONES BÁSICAS INSTALACIONES PROVISIONALES INSTALACIONES ESPECIALES ARTÍCULO 29 O INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MINAS REQUISITOS GENERALES SISTEMA DE CONEXIÓN A TIERRA EN INSTALACIONES DE MINAS REQUISITOS PARA EQUIPOS ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ARTÍCULO 30 O.REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA MINAS SUBTERRÁNEAS CLASIFICACIÓN DE ÁREAS EN MINAS SUBTERRÁNEAS USO DE EQUIPOS APROPIADOS11 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 9 de USO DE CABLES ELÉCTRICOS APROPIADOS CAPÍTULO PROHIBICIONES ARTÍCULO 31º. PROHIBICIONES COMPUESTOS PERSISTENTES PARARRAYOS RADIACTIVOS MATERIALES REUTILIZADOS EN INSTALACIONES DE USO FINAL USO DE LA TIERRA COMO ÚNICO CONDUCTOR DE RETORNO CAPÍTULO DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD ARTÍCULO 32º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD ACREDITACIÓN Y ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD ARTÍCULO 33. CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS REQUISITOS GENERALES DE LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ACEPTADOS SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN FORMAS EXCEPCIONALES DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO REGULACIONES PARA EL TRÁMITE DE LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ARTÍCULO 34. DEMOSTRACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASPECTOS GENERALES DE LA CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO INSPECCIÓN CON FINES DE CERTIFICACIÓN INSTALACIONES QUE REQUIEREN DICTAMEN DE INSPECCIÓN COMPONENTES DEL DICTAMEN DE INSPECCIÓN VIGENCIA DE LOS DICTÁMENES DE INSPECCIÓN VALIDEZ DE CERTIFICADOS Y DICTÁMENES EMITIDOS BAJO OTRAS RESOLUCIONES Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ACREDITACIONES EXCEPCIONES DEL DICTAMEN DE INSPECCIÓN FORMATOS DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD FORMATOS PARA DICTAMEN DE INSPECCIÓN ARTÍCULO 35º REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES CAPÍTULO VIGILANCIA, CONTROL Y RÉGIMEN SANCIONATORIO ARTÍCULO 36º. ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL ARTÍCULO 37º. RÉGIMEN SANCIONATORIO CAPÍTULO DISPOSICIONES TRANSITORIAS ARTÍCULO 38º. REQUISITOS TRANSITORIOS CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS DE PERSONAS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS DEMOSTRACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES12 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 10 de ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE OPERADORES DE RED, TRANSMISORES Y GENERADORES CAPÍTULO REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ARTÍCULO 39º. INTERPRETACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO13 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 11 de 3 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) INTRODUCCIÓN En cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Nacional, les corresponde a las autoridades de la República proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes. En tal sentido el Ministerio de Minas y Energía como máxima autoridad en materia energética, adopta los reglamentos técnicos orientados a garantizar la protección de la vida de las personas contra los riesgos que puedan provenir de los bienes y servicios relacionados con el sector a su cargo. El conocimiento de las leyes físicas que regulan la electricidad en los dos últimos siglos ha permitido grandes avances tecnológicos y una alta dependencia de esta forma de energía. Igualmente, este desarrollo científico y tecnológico ha permitido ver como la vida humana, animal o vegetal, tiene asociados procesos energéticos en su mayoría con manifestaciones eléctricas, cuyos valores de tensión y corriente son tan pequeños que los hace fácilmente alterables cuando el organismo es sometido a la interacción de energía eléctrica de magnitudes de mayor valor, como las aplicadas usualmente en los procesos domésticos, industriales o comerciales. Es por esto que este reglamento establece los requisitos que deben cumplir los materiales, equipos e instalaciones, así como la obligatoriedad de evaluar los riesgos de origen eléctrico y tomar las medidas necesarias para evitar que tales riesgos se materialicen en incidentes o accidentes y conocer y acatar tales requisitos será la mejor opción de aprovechar las ventajas de la electricidad, sin que esta cause daños. Teniendo en cuenta principios generales que orientan la gestión del riesgo, como son los de: igualdad, protección, solidaridad social, autoconservación, participación, diversidad cultural, interés público o social, precaución, sostenibilidad ambiental, gradualidad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad y oportuna información. Esperamos que todos los habitantes del territorio nacional, apoyen una gestión de los riesgos de origen eléctrico y actúen bajo los principios antes señalados, tanto en lo personal como en lo social, aplicándolos a los bienes utilizados en las instalaciones eléctricas y en los procedimientos propios de los servicios de diseño, construcción, operación y mantenimiento de dichas instalaciones. El esquema actual del comercio mundial no permite restricciones innecesarias al mercado de bienes y servicios y sólo se pueden aceptar aquellas que salvaguarden intereses legítimos del país, siempre que se hagan mediante reglamentos técnicos sometidos previamente a discusión pública, a notificación internacional y a publicación, con tales condiciones los reglamentos técnicos son de obligatorio cumplimiento en el país que los emita. En el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE se establecen los requisitos que garanticen los objetivos legítimos de protección contra los riesgos de origen eléctrico, para esto se han recopilado los preceptos esenciales que definen el ámbito de aplicación y las características básicas de las instalaciones eléctricas y algunos requisitos que pueden incidir en las relaciones entre las personas que interactúan con las instalaciones eléctricas o el servicio y los usuarios de la electricidad. Se espera que al aplicar tales preceptos con ética, conciencia y disciplina por todas las personas, que intervengan, los usuarios de los bienes y servicios relacionados con la electricidad, así como los que los ejecutan estén exentos de los riesgos de origen eléctrico. Para efectos del presente reglamento, las palabras deber y tener, como verbos y sus conjugaciones, deben entenderse como estar obligado. El Ministerio de Minas y Energía agradece la participación de los profesionales colombianos en el campo de la electrotecnia, las empresas del subsector de la electricidad, los gremios relacionados y la academia por los valiosos aportes para complementar y mejorar el RETIE, en especial al ingeniero Favio Casas Ospina y su equipo de trabajo por la entrega y dedicación a este proyecto.14 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 12 de 3 ARTÍCULO 1º. OBJETO CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES El objeto fundamental de este reglamento es establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de equipos. Adicionalmente, señala las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento; la confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos y equipos, es decir, fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear obstáculos innecesarios al comercio o al ejercicio de la libre empresa, permite garantizar que las instalaciones, equipos y productos usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos legítimos: La protección de la vida y la salud humana. La protección de la vida animal y vegetal. La preservación del medio ambiente. La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario. Para cumplir estos objetivos legítimos, el presente reglamento se basó en los siguientes objetivos específicos: a. Fijar las condiciones para evitar accidentes por contacto directo o indirecto con partes energizadas o por arcos eléctricos. b. Establecer las condiciones para prevenir incendios y explosiones causados por la electricidad. c. Fijar las condiciones para evitar quema de árboles causada por acercamiento a redes eléctricas. d. Establecer las condiciones para evitar muerte de personas y animales causada por cercas eléctricas. e. Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobrecorrientes y sobretensiones. f. Adoptar los símbolos que deben utilizar los profesionales que ejercen la electrotecnia. g. Minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas. h. Establecer claramente las responsabilidades que deben cumplir los diseñadores, constructores, interventores, operadores, inspectores, propietarios y usuarios de las instalaciones eléctricas, además de los fabricantes, importadores, distribuidores de materiales o equipos y las personas jurídicas relacionadas con la generación, transformación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, organismos de inspección, organismos de certificación, laboratorios de pruebas y ensayos. i. Unificar los requisitos esenciales de seguridad para los productos eléctricos de mayor utilización, con el fin de asegurar la mayor confiabilidad en su funcionamiento. j. Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión del cumplimiento de las exigencias del presente reglamento. k. Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos. l. Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía y con esto a la protección del medio ambiente y el aseguramiento del suministro eléctrico.15 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 13 de 3 ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN El presente reglamento aplica a las instalaciones eléctricas, a los productos utilizados en ellas y a las personas que las intervienen, en los siguientes términos: 2.1 INSTALACIONES Para efectos de este reglamento, se consideran como instalaciones eléctricas los circuitos eléctricos con sus componentes, tales como, conductores, equipos, máquinas y aparatos que conforman un sistema eléctrico y que se utilizan para la generación, transmisión, transformación, distribución o uso final de la energía eléctrica; sean públicas o privadas y estén dentro de los límites de tensión y frecuencia aquí establecidos, es decir, tensión nominal mayor o igual a 24 V en corriente continua (c.c.) o más de 25 V en corriente alterna (c.a.) con frecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz. Los requisitos aplican a las instalaciones eléctricas construidas con posterioridad al 1º de mayo de 2005, fecha de entrada en vigencia del presente reglamento, así como a las ampliaciones y remodelaciones. En las instalaciones construidas con anterioridad a esa fecha, el propietario o tenedor de la misma, debe garantizar que no representen alto riesgo para la salud o la vida de las personas y animales o atente contra el medio ambiente, en caso contrario, debe hacer las correcciones para eliminar o mitigar el riesgo. Los requisitos y prescripciones técnicas de este reglamento serán de obligatorio cumplimiento en Colombia, en todas las instalaciones eléctricas utilizadas en la generación, transporte, transformación, distribución y uso final de la electricidad, incluyendo las que alimenten equipos para señales de telecomunicaciones, electrodomésticos, vehículos, máquinas, herramientas y demás equipos. Estos requisitos son exigibles en condiciones normales o nominales de la instalación. En caso de que se alteren las anteriores condiciones por fuerza mayor o situaciones de orden público, el propietario o tenedor de la instalación buscará restablecer las condiciones de seguridad en el menor tiempo posible. Las instalaciones deben construirse de tal manera que las partes energizadas peligrosas, no deben ser accesibles a personas no calificadas y las partes energizadas accesibles no deben ser peligrosas, tanto en operación normal como en caso de falla Conformidad de la instalación Para determinar la conformidad de las instalaciones eléctricas con el RETIE, además de lo exigido en el capítulo 10 del presente Anexo, se deben seguir los siguientes lineamientos: a. Toda instalación objeto del RETIE debe demostrar su cumplimiento mediante la Declaración de Cumplimiento suscrita por quien realice directamente la construcción, la remodelación o ampliación de la instalación eléctrica. En los casos en que se exija la Certificación Plena, ésta se entenderá como la Declaración de Cumplimiento acompañada del Dictamen de Inspección expedido por el organismo de inspección acreditado por ONAC, que valide dicha declaración. b. El Operador de Red, el comercializador de energía o quien preste el servicio en la zona, no debe energizar la instalación ni suministrar el servicio de energía, si el propietario o tenedor de la instalación no demuestra la conformidad con el RETIE. Igual tratamiento se dará a instalaciones, que aun contando con la certificación en el momento de efectuar la visita técnica para su energización, se evidencien incumplimientos con el presente reglamento que pongan en alto riesgo o peligro inminente la salud o la vida de las personas o la seguridad de la misma instalación y las edificaciones contiguas. Si ocurre alguna eventualidad o accidente después de darle servicio a la instalación eléctrica, se debe investigar las causas y las personas responsables de la anormalidad encontrada, deben ser sancionadas por los organismos de control y vigilancia competentes. c. En el evento que se energice una instalación que no demuestre su conformidad con el presente reglamento, la empresa que preste el servicio será la responsable por los efectos que se deriven de este hecho. En consecuencia, la SSPD podrá, una vez realizadas las investigaciones del caso, imponer sanciones en concordancia con el artículo 81 de la Ley 142 de d. Los responsables de ampliaciones o remodelaciones que no cumplan con los requisitos establecidos en el RETIE exponiendo en alto riesgo o peligro inminente la salud o vida de las personas, también deben ser investigados y sancionados por el ente de control y vigilancia competente. Igualmente, deben ser investigado y sancionados los organismos acreditados que emitieron la certificación de la16 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 14 de 3 instalación sin el cumplimiento de los requisitos. 2.2 PERSONAS Este Reglamento debe ser observado y cumplido por todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, contratistas u operadores que generen, transformen, transporten, distribuyan la energía eléctrica; y en general, por quienes usen, diseñen, supervisen, construyan, inspeccionen, operen o mantengan instalaciones eléctricas en Colombia. Así como por los productores, importadores y comercializadores de los productos objeto del RETIE y por los organismos de evaluación de la conformidad. 2.3 PRODUCTOS Los productos contemplados en la Tabla 2.1, por ser los de mayor utilización en las instalaciones eléctricas y estar directamente relacionados con el objeto y campo de aplicación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en éste y demostrarlo mediante un Certificado de Conformidad de Producto. PRODUCTO Aisladores eléctricos de vidrio, cerámica y otros materiales, para uso en líneas, redes, subestaciones y barrajes eléctricos, de tensión superior a 100 V. Alambres de aluminio o de cobre, aislados o sin aislar, para uso eléctrico. Bandejas portacables. Cables de aluminio, cobre u otras aleaciones, aislados o sin aislar, para uso eléctrico. Cables de aluminio con alma de acero, para uso eléctrico. Cables de acero galvanizado, para uso en instalaciones eléctricas (cables de guarda, templetes, cable puesta a tierra). Cajas de conexión de circuitos eléctricos y conduletas. Canalizaciones y canaletas metálicas y no metálicas. Canalizaciones con barras o ductos con barras. Cargadores de baterías para vehículos eléctricos. Celdas para uso en subestaciones de media tensión. Cinta aislante eléctrica. Clavijas eléctricas para baja tensión. Controladores o impulsores para cercas eléctricas. Contactores eléctricos. Condensadores y bancos de condensadores con capacidad nominal superior a 3 kvar. Conectores, terminales y empalmes para conductores eléctricos. Crucetas de uso en estructuras de apoyo de redes eléctricas (metálicas, madera, fibras poliestéricas, concreto.) Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para menos de 1000 V. Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66 kv (limitadores de tensión). Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66 kv (amortiguadores de onda). Duchas eléctricas o calentadores eléctricos de paso. Electrodos de puesta a tierra en cobre, aleaciones con más del 80% en cobre, acero inoxidable, acero recubierto en cobre, acero con recubrimiento galvanizado o cualquier tipo de material usado como electrodo de puesta a tierra. Electrobombas de tensión superior a 25 V en corriente alterna o 48 V en corriente continua. Equipos unitarios para alumbrados de emergencia. Estructuras de líneas de transmisión y redes de distribución, incluye torrecillas y los perfiles metálicos exclusivos para ese uso. Extensiones eléctricas para tensión menor a 600 V. Fusibles. Generadores de corriente alterna o continua, de potencia igual a mayor de 1 kva, incluyendo grupos electrógenos y pequeñas plantas de generación. Herrajes para líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica. Interruptores o disyuntores automáticos para tensión menor a 1000 V. Interruptores manuales o switches de baja tensión, incluyendo el tipo cuchilla. Interruptores de media tensión. Motores eléctricos para tensiones nominales mayores a 25 V y potencias iguales o mayores a 375 W de corriente continua o alterna, monofásicos o polifásicos, incluyendo aquellos incorporados en equipos como electrobombas y reductores de velocidad. Multitomas eléctricas para tensión menor a 600 V. Paneles solares fotovoltaicos para uso en instalaciones eléctricas de construcciones residenciales, comerciales o de uso público. Portalámparas o portabombillas. Postes de concreto, metálicos, madera u otros materiales, para uso en redes eléctricas. Productos para instalaciones eléctricas clasificadas como peligrosas o especiales. (Áreas clasificadas). Productos para instalaciones eléctricas en lugares con alta concentración de personas.17 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 15 de 3 Puertas cortafuego para uso en bóvedas de subestaciones eléctricas. Puestas a tierra temporales. Pulsadores. Tableros, paneles armarios para tensión inferior o igual a 1000 V. Tableros o celdas de media tensión. Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Transferencias automáticas. Relés térmicos y electrónicos para protección contra sobrecargas. Reconectadores y seccionadores de media tensión. Transformadores de capacidad mayor o igual a 3 kva. Tubos de hierro o aleación de hierro, para instalaciones eléctricas (Tubos Conduit metálicos). Tubos no metálicos para instalaciones eléctricas (Tubos Conduit no metálicos). Unidades ininterrumpidas de potencia (UPS). Unidades de tensión regulada (reguladores de tensión) de potencia mayor a 500 W. Tabla 2.1. Productos objeto del RETIE Nota: El presente reglamento aplica a los productos con los nombres comerciales listados en la Tabla 2.1 y a los que utilizando nombres distintos tienen el mismo uso. Las partidas del arancel de aduanas no serán las que determinan la aplicación de este reglamento, puesto que en estas se pueden clasificar productos que no son objeto del RETIE y además son susceptibles de modificación por la autoridad competente. Para efectos de control y vigilancia, la Tabla 2.2 muestra algunas partidas arancelarias y las notas marginales que precisan las condiciones en las cuales un producto, que siendo objeto del RETIE se puede excluir de su cumplimiento, por ser destinado a aplicaciones distintas al alcance y por tal razón no requieren demostrar conformidad con el RETIE. Cuando se haga uso de exclusiones, estas se deben probar ante la entidad de control, con los mecanismos previstos en la normatividad vigente. PARTIDA ARANCELARI A DESCRIPCIÓN SEGÚN ARANCEL NOTA MARGINAL PARA APLICAR O EXCLUIR UN PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DEL RETIE Tubos rígidos de polímeros de etileno. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos conduit) Tubos rígidos de polímeros de propileno. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos conduit) Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos conduit) Tubos rígidos, de los demás plásticos, de fibra vulcanizada. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos conduit) Los demás tubos rígidos, de los demás plásticos Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos conduit) Canalizaciones no metálicas Aplica únicamente a canalizaciones para instalaciones Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas a eléctricas. Aplica única y exclusivamente a cinta aislante de uso eléctrico. Aplica única y exclusivamente a balizas utilizadas en líneas de transmisión como señales de aeronavegación, bandejas portacables para uso eléctrico Barras y perfiles de acero inoxidable Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra (varillas de puesta a tierra) Los demás tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero sin alear, de sección circular, estirados o laminados en frío. Aplica únicamente a tuberías metálicas para instalaciones eléctricas (tubos conduit) Los demás tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero sin alear, de sección circular Los demás tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de sección circular, de los demás aceros aleados, estirados o laminados en frío y los demás Los demás tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de sección circular, Aplica únicamente a tuberías metálicas para instalaciones eléctricas (tubos conduit). Aplica únicamente a tubos y tuberías metálicas para instalaciones eléctricas (tubos conduit). Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas (tubos conduit).18 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 16 de 3 de los demás aceros aleados Los demás tubos soldados longitudinalmente Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas (tubos conduit) Los demás tubos y perfiles huecos de sección cuadrada o rectangular Accesorios de tuberías metálicos, como curvas, uniones, roscados o no roscados Torres y castilletes, de fundición, de hierro o de acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida Las demás redes y rejas soldadas en los puntos de cruce Las demás manufacturas de hierro o de acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo Barras de hierro o de acero Barras y perfiles de cobre refinado o de aleaciones de cobre. Aplica únicamente a canaletas, canalizaciones metálicas para instalaciones eléctricas. Aplica únicamente a accesorios de tubería eléctrica (conduit). Aplica únicamente a torres, postes y demás estructuras metálicas para transporte o distribución de energía eléctrica. Aplica únicamente a bandejas portacables metálicas. Aplica únicamente a herrajes galvanizados utilizados en líneas y redes eléctricas y perfiles galvanizados para torres de líneas de transmisión o redes de distribución. Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, con recubrimiento de cobre o cinc, acero inoxidable u otro material, para protección contra la corrosión. Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra y barras para uso eléctrico Barras y perfiles a base de cobre-cinc (latón) Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm. Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, con recubrimiento de cobre o aleaciones cobre-zinc y barras para uso eléctrico. Aplica únicamente a alambre sin aislar de uso eléctrico, sin incluir el alambrón sin trefilar Los demás alambres de cobre refinado. Aplica únicamente a alambre sin aislar de uso en conductores eléctricos, pero no aplica a alambre de cobre sin trefilar o cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte constitutiva de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás máquinas y herramientas Cables, trenzas y artículos similares de cobre, sin aislar para electricidad Barras de aluminio sin alear o aleadas Alambres de aluminio con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm 10 y las demás Cables, trenzas y similares, de aluminio, con alma de acero, sin aislar para electricidad Los demás cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad. Aplica únicamente a cables y trenzas usadas en conductores de instalaciones eléctricas. No aplica cuando se importen o fabriquen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas. Aplica únicamente a barras para uso eléctrico. Aplica únicamente a alambres para uso eléctrico. Aplica únicamente a cables y trenzas usadas como conductores en instalaciones eléctricas, pero no aplica cuando estos se importen o se fabriquen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas. Aplica únicamente a cables y trenzas usadas como conductores en instalaciones eléctricas, pero no aplica cuando estos se importen o se fabriquen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas.19 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 17 de Bombas propulsadas por motores eléctricos (electrobombas), para bombeo de líquidos 8501 Motores y generadores eléctricos, excepto los grupos electrógenos Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos, tanto de encendido por compresión como por chispa Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia inferior o igual a 10 kva Los demás transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 10 kva pero inferior o igual a 650 kva Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 650 kva pero inferior o igual a 1000 kva Los demás transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 1000 kva pero inferior o igual a kva Los demás transformadores eléctricos, de potencia superior a 1 kva pero inferior o igual a 10 kva Los demás transformadores eléctricos, de potencia superior a 10 kva pero inferior o igual a 16 kva Los demás transformadores eléctricos, de potencia superior a 16 kva pero inferior o igual a 500 kva Los demás transformadores eléctricos, de potencia superior a 500 kva pero inferior o igual 1600 kva. Aplica a los motores eléctricos y demás elementos de conexión, protección y control eléctrico, instalados en las bombas para líquidos. Se excluyen los motores menores a 375 W y los generadores de potencia menor a 1000 vatios y los motores y generadores eléctricos que se importen o se fabriquen exclusivamente para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC Se excluyen los grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos de potencia inferior a 1 kva Sólo aplica a transformadores de distribución y de potencia superior o igual a 5 kva. No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio. No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio. No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio. No aplica a transformadores de potencia menor de 5 kva. No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio. No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio.20 RESOLUCIÓN No DE AGOSTO 30 DE 2013 Hoja No. 18 de Los demás transformadores eléctricos, de potencia superior a 1600 kva Unidades de alimentación estabilizada (UPS) y demás convertidores estáticos Calentadores eléctricos de agua, de calentamiento instantáneo y calentadores eléctricos de inmersión Aparatos para corte y seccionamiento, protección, derivación, empalme, o conexión de circuitos eléctricos de media tensión, como interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos (DPS), limitadores de tensión, supresores de sobretensiones transitorias, tomas de corriente, cajas de empalme, y demás conectores Fusibles, disyuntores y seccionadores, para tensiones mayores a 1000V Aparatos para corte y seccionamiento, protección, derivación, empalme, o conexión de circuitos eléctricos de media tensión, como interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensiones transitorias, clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas cajas de empalme, y demás conectores y Fusibles, para tensiones menores a 1000V Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas u 85.36, para control o distribución de electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del capítulo 90, así como los aparatos de control numérico, excepto los aparatos de conmutación de la partida Para una tensión superior a 1000 V Cuadros, armarios, consolas y demás soportes para controladores lógicos programables (PLC), para una tensión inferior o igual a 1000 V Los demás cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas u 85.36, para control o distribución de electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del capítulo 90, así como los aparatos de conmutación de la partida 85.17, para una tensión menor o igual a1000 V. No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio. Aplica únicamente a UPS o Sistema de Alimentación Ininterrumpida, reguladores de tensión y aparatos de recargadores de baterías para vehículos eléctricos. Aplica únicamente calentadores eléctricos de paso y a duchas eléctricas. Aplica únicamente a fusibles, interruptores con fusible, cortacircuitos para redes de distribución, seccionadores, disyuntores o interruptores y reconectadores, dispositivos de protección contra sobretensiones, cajas de empalmen, para sistemas entre de 1000 a V (media tensión) Aplica únicamente a fusibles, interruptores con fusible, interruptores manuales y automáticos, clavijas y tomas de corriente, portalámparas, dispositivos de protección contra sobretensiones, cajas de empalme, y demás conectores para sistemas de tensión inferior a 1000 V (baja tensión), Contactores, fusibles para tensión mayor a 100 V y corriente mayor a 15 A. No aplican cuando se fabrique o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC Aplica a celdas de media tensión. Aplica únicamente a los tableros o armarios que incorporen PLC. No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050, Aplica a tableros de baja tensión, no aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos y máquinas siempre que tales máquinas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. Mostrar más
RESOLUCIÓN NO. 9 0708 de AGOSTO 30 de 2013 ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 7 CAPÍTULO 1... 8 DISPOSICIONES GENERALES... 8 ARTÍCULO Más detalles Bogotá - Colombia, agosto 2013
ACTUALIZADO 2013 Bogotá - Colombia, agosto 2013 Calle 44C 57-49 Tel.: (571) 3157800 Fax: (571) 3156200 E-mail: favigel@seguridadelectricaltda.com / segelectrica@segelectrica.com.co Web: segelectrica.com.co Más detalles RESOLUCIÓN NO. 9 0708 de AGOSTO 30 de 2013
RESOLUCIÓN NO. 9 0708 de AGOSTO 30 de 2013 ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 7 CAPÍTULO 1... 8 DISPOSICIONES GENERALES... 8 ARTÍCULO Más detalles RESOLUCIÓN NO. 9 0708 de AGOSTO 30 de 2013
RESOLUCIÓN NO. 9 0708 de AGOSTO 30 de 2013 ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 7 CAPÍTULO 1... 8 DISPOSICIONES GENERALES... 8 ARTÍCULO Más detalles MODULO 1-4 horas. MODULO 2-4 horas
MODULO 1-4 horas INTRODUCCIÓN FUNDAMENTOS DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES SEGURIDAD SOCIAL Principios fundamentales Sistema General de Pensiones Sistema Más detalles ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) CONTENIDO CAPÍTULO I...11 DISPOSICIONES GENERALES...11 ARTÍCULO 1º. OBJETO...
RESOLUCIÓN NO. 18 1294 AGOSTO 06 DE 2008 ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) CONTENIDO CAPÍTULO I...11 DISPOSICIONES GENERALES...11 ARTÍCULO 1º. OBJETO...11 ARTÍCULO 2º. Más detalles Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013
de Instalaciones Eléctricas RETIE de Instalaciones Eléctricas RETIE Resolución N 90708 del 30 de agosto de Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. (publicada en Más detalles MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA RESOLUCIÓN NÚMERO 18 1419 DE ( 1 NOV. 2005 )
República de Colombia MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA RESOLUCIÓN NÚMERO 18 1419 DE ( 1 NOV. 2005 ) Por la cual se aclara algunos aspectos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. EL MINISTRO Más detalles MAS DE 10 AÑOS BRINDANDO SOLUCIONES. ReglamentoTécnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Quinta Actualización 2008
MAS DE 10 AÑOS BRINDANDO SOLUCIONES ReglamentoTécnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Quinta Actualización 2008 Resolución número 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual se expide el Reglamento Técnico Más detalles MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0492 DE (24 ABR 2015)
República de Colombia MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0492 DE (24 ABR 2015) Por la cual se aclaran y corrigen unos yerros en el Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Más detalles RIESGO ELÉCTRICO Y RETIE. Liriam Nora Tinoco Restrepo ING. Especialista en Riesgos y Seguros
RIESGO ELÉCTRICO Y RETIE Liriam Nora Tinoco Restrepo ING. Especialista en Riesgos y Seguros RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctrica Ley 170 de 1994 (Apertura Económica) Adhesión de Colombia Más detalles REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA COLOMBIA RETIE
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA COLOMBIA RETIE Autores: David Aponte Gutiérrez y Favio Casas Ospina 1. RESUMEN Se presenta una visión global del Reglamento Técnico de Instalaciones Más detalles SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
PÁG 1 DE 8 1. OBJETIVO Describir el proceso de selección y evaluación de proveedores y contratistas que lleva a cabo PROCTEK SAS para la adquisición de servicios o productos, garantizando el cumplimiento Más detalles COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE Normas Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (Acometidas) GUATEMALA, C. A. Página 1/39 Resolución CNEE-61-2004 CONTENIDO ANEXO I, NORMAS PARTICULARES DE EMPRESA Más detalles MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO TÉCNICO T DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE Resoluciones: 18 0398 del 7 de abril de 2004 Más detalles RESOLUCIÓN No. MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO:
RESOLUCIÓN No. MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, Las Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 Marque con una X el período correspondiente: O 1º PERIODO FORMATIVO Instalaciones de enlace Características y tipos de los elementos Emplazamiento Más detalles INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA SECTOR RESIDENCIAL RURAL
INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA Página 1 de 7 FECHA D M A 08 03 2012 REVISIONES DE NORMA ÁREA NOMBRE RESPONSABLE Área Ingeniería Distribución DESCRIPCIÓN Instalación de acometida aérea sector residencial Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS CÓDIGO 75101015 Marque con una X el período correspondiente _1º PERIODO FORMATIVO Módulos que lo componen: 1. Líneas eléctricas de baja tensión en edificios Más detalles REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DECRETO NÚMERO DE 2013 ( )
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DECRETO NÚMERO DE 2013 ( ) Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y Más detalles NORMAS TÉCNICAS PUESTA A TIERRA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
1. ALCANCE Esta norma cubre los requisitos y criterios para la adecuación, instalación y equipotencialización de la puesta a tierra en los postes y estructuras metálicas que soportan las redes de distribución Más detalles PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACIONES INTERIORES DE VIVIENDA CAPÍTULO VIII
PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACIONES INTERIORES DE VIVIENDA CAPÍTULO VIII I N D I C E 1.- Ámbito de Aplicación.... 1 2.- Tensiones de Utilización... 1 3.- Tierra... 1 3.1.- Tomas de Tierra... 1 3.2.- Más detalles ANEXO - A INSTALACIONES ELECTRICAS
ANEXO - A INSTALACIONES ELECTRICAS Introducción Las instalaciones eléctricas cumplen la función de llevar la energía eléctrica en forma segura a los diferentes aparatos que la van a utilizar, los cuales Más detalles Marcado CE de cuadros eléctricos según la UNE-EN 60439 CONTENIDO
TEMPER, S.A.U. Pol. Ind. Nave 18 33199 Granda-Siero (Asturias) Tlfno.: 902 201 292 Fax: 902 201 303 e-mail:info@temper.es Para más información consulte nuestra web www.temper.es w w w. t e m p e r. e s Más detalles NORMAS TÉCNICAS INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL (PAD MOUNTED) APROBÓ: OCTUBRE 2004 CENTRO INFORMACIÓN REDES ENERGÍA
(PAD MOUNTED) Página 1 de 12 1 TABLA DE CONTENIDO 1. ALCANCE... 3 2. FUNCIÓN... 3 3. ANTECEDENTES Y NORMAS QUE SE APLICAN... 3 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS... 4 4.1 INSTALACIÓN A LA INTEMPERIE... 4 4.2 Más detalles DECRETO 1605 DE 2002. (Julio 31)
DECRETO 1605 DE 2002 (Julio 31) "Por el cual se define el esquema de vigilancia y control al que están sometidas las actividades relacionadas con el gas natural comprimido para uso vehicular y se dictan Más detalles MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
República de Colombia MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA RESOLUCIÓN NÚMERO 18 0398 DE 2004 ( ABRIL 7 ), que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Más detalles C O N T E N I D O. Diseño de las Instalaciones Eléctricas. Cargas Eléctricas en la Vivienda. Diseño de los Circuitos Ramales y sus Protecciones
Boletín Técnico - Noviembre 2005 C O N T E N I D O Diseño de las Instalaciones Eléctricas Cargas Eléctricas en la Vivienda Diseño de los Circuitos Ramales y sus Protecciones Desarrollo de los Circuitos Más detalles CURSO: CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
CURSO: CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Titulación mínima exigida para ser: INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO Más detalles RESOLUCIÓN No. 133-2010 (RO Nº 350 28-diciembre-2010) EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN CONSIDERANDO:
RESOLUCIÓN No. 133-2010 (RO Nº 350 28-diciembre-2010) EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución Política Más detalles RESOLUCIÓN No. 14 358 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO:
RESOLUCIÓN No. 14 358 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, Más detalles NORMAS: EM.010 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Y EM.100 INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTO RIESGO. www.minem.gob.pe 2012
NORMAS: EM.010 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Y EM.100 INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTO RIESGO MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Dirección General de Electricidad www.minem.gob.pe 2012 NORMA EM. 010 INSTALACIONES Más detalles No. MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO:
No. MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, Las personas Más detalles Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas. Jornada
Jornada Presentación del del nuevo nuevo Reglamento sobre sobre Condiciones Técnicas y Garantías de de Seguridad en en Instalaciones Eléctricas de de Alta Alta Tensión Consejería de Industria, Turismo, Más detalles RepublicofEcuador EDICTOFGOVERNMENT±
RepublicofEcuador EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equaljusticeforal, abeterinformedcitizenry,theruleoflaw,worldtradeandworldpeace, thislegaldocumentisherebymadeavailableonanoncommercialbasis,asit Más detalles Resolución No. 13 345 Registro Oficial No. 108 (24 de octubre de 2013) SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO:
Resolución No. 13 345 Registro Oficial No. 108 (24 de octubre de 2013) SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República Más detalles RESOLUCIÓN No. 14 370 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO:
RESOLUCIÓN No. 14 370 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, Más detalles RESOLUCIÓN No. I-68 2003
RESOLUCIÓN No. I-68 2003 POR CUANTO: El Decreto Ley No. 147 de 1994, modificó la integración de los organismos de la Administración central del estado y en su Artículo 4 estableció la creación de la Oficina Más detalles No. MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO:
No. MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, Las personas Más detalles ELECTRICISTA DE EDIFICIOS BÁSICO
CURSO GRATUITO PARA MUJERES ELECTRICISTA DE EDIFICIOS BÁSICO DURACIÓN: 400 HORAS LUGAR DE REALIZACIÓN : Móstoles ENTREGA SOLICITUD: UGT-MADRID AVDA. DE AMÉRICA,25 8ª Madrid 28002 Tlf: 91.589.78.19 Fax: Más detalles Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Autor David Aponte Gutiérrez. Derechos reservados. Prohibida su reproducción
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Resolución 9 0708 de agosto 30 de 2013 Diario Oficial 48904 del 5-9-13 Sus principales modificaciones, Más detalles REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) ANEXO GENERAL CONTENIDO
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) ANEXO GENERAL CONTENIDO INTRODUCCIÓN...5 CAPÍTULO I...6 DISPOSICIONES GENERALES...6 Artículo 1º. Más detalles AMARA, S.A. Situación con la Seguridad Social Al corriente: SÍ Último Certificado disponible: 26/06/2012
Una vez superado el proceso de registro, se extrae la siguiente información puntual de la documentación depositada: Constitución Año: 1957xxx Situación con la Seguridad Social Al corriente: SÍ Último Certificado Más detalles Cómo llega la electricidad a nuestras casas?
Cómo llega la electricidad a nuestras casas? Nosotros utilizamos la electricidad a diario sin ponernos a pensar en cómo es que llega hasta nuestros hogares. La producción y la distribución de la electricidad Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...
Edición: sep 0 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN.... EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES....1 Clasificación de los volúmenes....1.1 0....1. 1....1.....1.4.... Protección para garantizar la seguridad...4. Más detalles DECRETO NÚMERol12 2. Por el cual se reglamenta el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER.
~t!~mi\'~\;.:g", ~. \!"!" M;. i., I!lOr+6P,t',~f~'!~\~'_tl4 República de Colombia MINISTERIO Libertod y Orden DE MINAS Y ENERGIA DECRETO NÚMERol12 2 (1 Por el cual se reglamenta el Fondo de Apoyo Financiero Más detalles Servicios Auxiliares
Son las fuentes de energía que alimentan los equipamientos que se encuentran instalados en las SSEE y Estaciones de transformación. Las necesidades de energía requieren satisfacer distintas exigencias: Más detalles ANEXO REGLAMENTO TÉCNICO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES (RITEL) TABLA DE CONTENIDO
ANEXO REGLAMENTO TÉCNICO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES (RITEL) TABLA DE CONTENIDO CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES... 6 ARTÍCULO 1.1. OBJETO... 6 ARTÍCULO 1.2. CAMPO DE APLICACIÓN... 6 ARTÍCULO Más detalles CURSO ONLINE DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
CURSO ONLINE DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS ÍNDICE 1 INSTALACIONES DE ENLACE 1.1 Línea general de alimentación 1.2 Características y tipos de elementos 1.3 Tipos de Instalación 1.4 Canaletas Más detalles Terminología básica. Accesible. Al alcance de personas, no requiere auxilio de medio alguno.
Definiciones de términos Terminología básica Accesible. Al alcance de personas, no requiere auxilio de medio alguno. Acometida. Parte de una instalación eléctrica comprendida entre la red de distribución Más detalles GUÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAL DEL PERÚ 2015
A ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGURAS ACCESORIOS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES ACCESORIO Y CABLES PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN - GESTIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD ELÉCTRICA AHORRO DE Más detalles RESOLUCIÓN No. 14 460 Registro Oficial No. 370 (07 de noviembre de 2014) SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO:
RESOLUCIÓN No. 14 460 Registro Oficial No. 370 (07 de noviembre de 2014) SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República Más detalles AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN
AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Versión 1.0 Fecha: 10/11/2006 Página 1 de 12 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS Elaborado por: Revisado por: Aprobado Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO CONSIDERANDO:
PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 de la Constitución Política de la República del Ecuador, es deber del Estado Más detalles UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DE ENERGÍA DIRECCIÓN DISTRIBUCIÓN NORMAS TECNICAS DE ENERGÍA NORMAS DE DISEÑO PLANTAS DE EMERGENCIA INDICE DE CONTENIDO
Página 1 de 15 INDICE DE CONTENIDO 9 PLANTAS DE ENERGIA Y SISTEMAS DE EMERGENCIA... 3 9.1 Generalidades... 3 9.1.1 Obligatoriedad de la planta de emergencia.... 3 9.1.2 Cargas en una planta de emergencia... Más detalles RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2013/2014
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2013/2014 FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA CICLO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS MÓDULO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES OBJETIVOS: Más detalles MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014
MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE ÍNDICE Página 0 INTRODUCCIÓN... 2 1 OBJETO... 2 2 CAMPO DE APLICACIÓN... Más detalles NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización) Principales cambios de la NOM 001 SEDE 2012 respecto a la NOM-001-SEDE-2005.
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización) 1 Principales cambios de la NOM 001 SEDE 2012 respecto a la NOM-001-SEDE-2005. Al realizar el cruce de referencias de los 139 Artículos de la NOM-001-SEDE-2005 Más detalles INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS CAPÍTULO II
INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS CAPÍTULO II I N D I C E 1.- Cálculo de Secciones de los Conductores... 1 1.1.- Corrientes máximas Admisibles... 2 2.- Cables Aislados de Cobre y de Aluminio del tipo Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES...2 4. CUADROS Más detalles MANUAL INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ASORCO Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN I. GENERALIDADES 1.1.- OBJETO Y CAMPO Más detalles KORUS SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Una vez superado el proceso de registro, se extrae la siguiente información puntual de la documentación depositada: Constitución Año: 2004 Situación con la Seguridad Social Al corriente: SÍ Último Certificado Más detalles 3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA.
Otras infografías de interés: Ver infografía INFOGRAFIA. Sistema eléctrico (2) (REE).exe Ver infografía INFOGRAFÍA. Red distribución eléctrica (Consumer - Eroski).rar Ver infografía INFOGRAFÍA. Red Eléctrica Más detalles CFIA CITEC - ACIMA - PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIAS DEL INGENIERO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
CFIA CITEC - ACIMA - PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIAS DEL INGENIERO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Presentación: El perfil profesional que se detalla a continuación es el conjunto de capacidades y competencias Más detalles RESOLUCIÓN NO. 9 0708 de AGOSTO 30 de 2013
RESOLUCIÓN NO. 9 0708 de AGOSTO 30 de 2013 ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 7 CAPÍTULO 1... 8 DISPOSICIONES GENERALES... 8 ARTÍCULO Más detalles DISPOSICIONES GENERALES PARA LOCALES DE SUBESTACIÓN TIPO INTERIOR
DISPOSICIONES GENERALES PARA LOCALES DE SUBESTACIÓN TIPO INTERIOR Página ÚLTIMA 1 de PUBLICACIÓN: 22 REVISÓ: Página 1 de 22 1 FECHA D M A 18 11 2011 AID REVISIONES DE NORMA ÁREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Más detalles NORMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. La norma de instalaciones eléctricas (utilización)
COMITÉ MEXICANO 00-01 BIENAL 2001 NORMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS La norma de instalaciones eléctricas (utilización) Gonzalo Merodio Tamés Abel Hernández Pineda Resumen El 27 de septiembre de 1999 fue Más detalles especificación Código: ES.03761.CO
especificación Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión y Código: ES.03761.CO Edición: 0.1 Responsable Firma / Fecha Elaborado Ing. William Sánchez E. Revisado Ing. Raúl Lobo G. Aprobado Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...
ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 2 2. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES... 3 2.1 Objeto de las categorías... 3 2.2 Descripción de las categorías de sobretensiones... 3 3. MEDIDAS PARA EL CONTROL Más detalles Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles. Puesta a Tierra. Ing. Edgardo Kliewer
Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles Puesta a Tierra Ing. Edgardo Kliewer Puesta a Tierra de la Instalación Interruptor termo magnético con protección por corriente Más detalles RESOLUCIÓN No. 14 362 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO:
RESOLUCIÓN No. 14 362 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, Más detalles Instalaciones de Consumo en Baja Tensión NCH Elec. 4/2003
14.- SISTEMAS DE AUTOGENERACION 14.0.- CONCEPTOS GENERALES 14.0.1.- Los sistemas de autogeneración están destinados a proporcionar energía a instalaciones eléctricas en forma independiente de la red pública Más detalles Área Vinculación Clientes Energía. Conexión y Vinculación de Clientes al Servicio de Energía
Área Vinculación Clientes Energía Conexión y Vinculación de Clientes al Servicio de Energía EPM Conexión y Vinculamos Clientes al Mercado de Energía Disponibilidad Punto de Conexión Proyecto, estudios, Más detalles [ TÉCNICO EN MANTENIMIENTO E
[ TÉCNICO EN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES] Programa: Técnico por Competencias Laborales Código Ocupación CNO-SENA 8323 Instaladores de Redes de Energía Eléctrica Más detalles REAL DECRETO 940/1997, DE 20 DE JUNIO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE: Electricista de Edificios BOE: Nº 170 (17-7-97)
REAL DECRETO 940/1997, DE 20 DE JUNIO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE: Electricista de Edificios BOE: Nº 170 (17-7-97) 1 ÍNDICE I REFERENTE OCUPACIONAL... 6 1. Datos de la Ocupación...6 1.1 Denominación:...6 Más detalles UNIDAD III TIERRAS FÍSICAS
UNIDAD III TIERRAS FÍSICAS ENERGÍA ININTERRUMPIDA INSTALACIONES ELECTRÍCAS SISTEMAS DE RESPALDO UPS TIERRAS FÍSICAS INSTALACIONES ELECTRÍCAS El uso de herramientas eléctricas para la limpieza o cualquier Más detalles 4 ENCUENTRO DOCENTES DEL SECTOR ELECTRICO PROGRAMA PCRE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS ELECTRICOS FRANCISCO J GOMEZ MOLINA
4 ENCUENTRO DOCENTES DEL SECTOR ELECTRICO PROGRAMA PCRE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS ELECTRICOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA MT BT FRANCISCO J GOMEZ MOLINA ING. ELECTRICISTA SO HSE CONCEPTOS FUNDAMENTALES Más detalles REALIZACIÓN DE UNA INSPECCIÓN ELÉCTRICA EN EL INSTITUTO REMIGIO ANTONIO CAÑARTE, APOYADA EN EL RETIE Y LA NTC2050 JORGE LUIS PULGARIN RAMIREZ
REALIZACIÓN DE UNA INSPECCIÓN ELÉCTRICA EN EL INSTITUTO REMIGIO ANTONIO CAÑARTE, APOYADA EN EL RETIE Y LA NTC2050 JORGE LUIS PULGARIN RAMIREZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE TECNOLOGÍAS Más detalles 5. Instalaciones eléctricas
5. Instalaciones eléctricas 5.1. Presentación El presente capítulo se fundamenta en lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, así como en los códigos NFPA 30, NFPA 30A y NFPA 70 (National Más detalles Soluciones. Experiencia. Especialista de. productos y servicios. La solución integral en. Eléctricas, automatización y mantenimiento de subestaciones
Experiencia Somos una empresa que ha incursionado de manera firme y eficiente en el mercado eléctrico colombiano, convirtiéndonos en una excelente alternativa técnico-económica para importantes compañías Más detalles ESPECIFICACIÓN DE LOS ÍTEMES DE PRUEBA. Realiza instalaciones eléctricas de alumbrado.
Instalaciones Eléctricas Electricidad ESPECIFICACIÓN DE LOS ÍTEMES DE PRUEBA Aprendizaje Esperado Realiza instalaciones eléctricas de alumbrado. Lea la situación problema, y responda las siguientes preguntas: Más detalles GUÍA N 10 DE OPERACIÓN PARA LA PEQUEÑA MINERÍA
GUÍA N 10 DE OPERACIÓN PARA LA PEQUEÑA MINERÍA INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Mediante Decreto Supremo N 34 del Ministerio de Minería, de fecha 14 de junio de 2013, se modificó el Reglamento Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación de cables Más detalles TABLEROS DE MEDIDA ELÉCTRICOS
ELÉCTRICOS Página 1 1 REVISIONES DE NORMA FECHA D M A NOMBRE ÁREA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 19 01 2012 AID Numeral 3.1.8 23 03 2012 AID Numeral 3.1.16 Página 2 2 Contenido 1. ALCANCE... 4 2. DEFINICIONES... Más detalles Voltaje de Entrada 120 VAC +/- 10% Protección Mínima. Esta información será suministrada
E n esta tercera entrega encontrarán los requerimientos básicos que deben cumplir las Secretarías de Educación sobre sistemas eléctricos, puestas a tierra, protecciones contra descargas atmosféricas y Más detalles INFORMACIÓN IMPORTANTE:
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Mediante la Resolución 18 0466 del 2 de abril de 2007, el Ministerio de Minas y Energía emitió el nuevo RETIE. Entre las modificaciones más importantes se resaltan: - Exigencia Más detalles a) Enclavamiento instalado para ser operado desde un punto con vista al equipo;
12.- INSTALACIONES DE FUERZA 12.0.- EXIGENCIAS GENERALES 12.0.1.- Conceptos generales 12.0.1.1.- Se considerará instalación de fuerza a toda aquella instalación en que la energía eléctrica se use preferentemente Más detalles RESOLUCIÓN No. 018-2008. REGISTRO OFICIAL SPTO. Nº 465 (12 de noviembre de 2008) EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN
RESOLUCIÓN No. 018-2008 REGISTRO OFICIAL SPTO. Nº 465 (12 de noviembre de 2008) EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral Más detalles SISTEMA ENERGICO, S.A. Energizador Enérgico BR Plus. Manual
SISTEMA ENERGICO, S.A. Energizador Enérgico BR Plus Manual MARZO 2004 Energizador BR Plus, Manual del Usuario, Página 1 Indice 1. Introducción 3 2. Características 4 2.1 Batería de respaldo 2.2 Salidas Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2
PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION Página 1 de 6 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2 3. TOMAS DE TIERRA...2 3.1 Instalación...2 Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 1º PERIODO FORMATIVO UF0884: MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ENLACE EN EDIFICIOS INSTALACIONES DE ENLACE Tipos y características de los Más detalles MANUAL DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
Elaborado por Ing. Gregor Rojas OTRA REPRESENTACION EXCLUSIVA BORNES DE CONEXIÓN MORDAZA-MORDAZA BORNES DE SEGURIDAD AUMENTADA EEx BORNES PARA TERMOPARES BORNES DE DOBLE PISO BORNES SECCIONABLES BORNES Más detalles CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN. Nivel 3. Versión 5 Situación RD 1115/2007 Actualización
Página 1 de 34 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN Familia Profesional Electricidad y Electrónica Nivel 3 Código ELE260_3 Versión 5 Situación RD Más detalles Las máquinas eléctricas de acuerdo a sus usos se dividen en:
MÁQUINAS ELÉCTRICAS 1. CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS 1.1. CLASIFICACIÓN POR USOS Las máquinas eléctricas de acuerdo a sus usos se dividen en: A. Generadores.- Transforman la energía mecánica Más detalles G/TBT/N/COL/49/Add.2 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RESOLUCIÓN NÚMERO 0936
REPÚBLICA DE COLOMBIA G/TBT/N/COL/49/Add.2 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RESOLUCIÓN NÚMERO 0936 ( 21 ABR 2008 ) Por la cual se modifica la Resolución 1023 del 25 de mayo de 2004 Por la cual Más detalles NORMAS ESPECIALES PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
1. OBJETO En la presente norma se definen las condiciones técnicas de la conexión de plantas de generación de energía eléctrica trifásica al Sistema de Distribución Local de Energía de las Empresas Públicas Más detalles MOTORES GENERADORES Y CONVERTIDORES, TRANSFORMADORES, REACTANCIAS CAPÍTILO XIX
MOTORES GENERADORES Y CONVERTIDORES, TRANSFORMADORES, REACTANCIAS CAPÍTILO XIX I N D I C E 1.- Condiciones Generales de Instalación de Motores.... 1 1.1.- Conductores de Conexión.... 2 1.1.1.- Motores Más detalles ANEXO II PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
ANEXO II PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 1. OBJETO DEL CONTRATO. Será objeto del contrato la prestación de los servicios de conservación, reparación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback