Source: http://docplayer.fi/55513378-Asbesti-ja-haitta-ainekartoitus-iisalmen-terveyskampus-r2-rakennusosa-riistakatu-iisalmi.html
Timestamp: 2018-10-20 20:10:41+00:00
Document Index: 16636878

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu Iisalmi - PDF
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu Iisalmi
Download "Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu Iisalmi"
Erkki Heino
1 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Iisalmen terveyskampus R2 rakennusosa Riistakatu Iisalmi
2 Asbesti- ja haittaainekartoitus 2 (20) Sisällys 1 Yleistä Perustiedot kohteesta Haitta-ainekartoitus Raportin laadintaperiaatteet Viranomaisohjeet asbestipurkutyössä Asbestipitoiset materiaalit Materiaalit/rakenteet, jotka saattavat sisältää asbestia Materiaalit, joissa ei todettu asbestia PCB ja lyijy Raskasmetallit PAH-yhdisteet Muut haitta-aineet Mikrobivaurioituneet rakenteet Muut havainnot Yhteenveto Liitteet Paikannuspiirros Analyysivastaukset Asbestikartoituspöytäkirja
3 Asbesti- ja haittaainekartoitus 3 (20) 1 Yleistä Kohde Iisalmen terveyskampus, R2 Riistakatu Iisalmi Tilaaja Anne-Mari Lappalainen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL Iisalmi Tutkimusajankohta ja tutkijat Kohteessa suoritettiin haitta-ainekartoitus ja poralieriönäytteiden otto Haitta-ainekartoituksen tekivät Sisäilmatalo Kärki Oy:n asbesti- ja haitta-aineasiantuntija Milja Kiiskinen ja sisäilma-asiantuntija Marko Vallius. Toimeksianto Selvittää rakennuksessa mahdollisesti esiintyvät haitta-aineet rakennuksen purkua varten. Tutkimusmenetelmät ja rajaukset Haitta-ainekartoitus perustuu silmämääräiseen arvioon sekä kokemusperäiseen tietoon ja otettuihin materiaalinäytteisiin. Näytteenotto kohdistettiin tehtyjen havaintojen perusteella mahdollisesti haitta-aineita sisältäviin materiaaleihin. Materiaalien asbesti-, PAH-, PCB- lyijy- sekä raskasmetallipitoisuudet tutkittiin Labroc Oy:n laboratoriossa Oulussa.
4 Asbesti- ja haittaainekartoitus 4 (20) 2 Perustiedot kohteesta Yleistiedot Kohde on rakennettu alun perin lääkärien asuintaloksi luvun alussa tilat on saneerattu lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan ja päiväkodin käyttöön tiloissa on tehty sisäilmakorjauksia, joiden yhteydessä on uusittu pinnoitteita ja ilmanvaihtojärjestelmä. Kuva 1. Iisalmen terveyskampuksen R2-osa on rakennettu vuonna Aikaisemmat tutkimukset / käytettävissä olleet asiakirjat Pohjapiirustukset , Insinööritoimisto Savolainen Oy Pohjapiirustukset ja yleisleikkaus, toukokuu 1956 (Arkkitehtitoimisto Reino Koivula) Asbestikartoitus , Asbrak Oy
5 Asbesti- ja haittaainekartoitus 5 (20) 3 Haitta-ainekartoitus Tässä raportissa käsitellään materiaalit, laitteet ja muut asennukset, joissa tiedetään tai oletetaan olevan terveydelle haitallisia tai vaarallisia materiaaleja ja aineita sekä vaaralliset jätteet niiden loppusijoituksen arvioimista varten. Rakennuksissa yleisimmin esiintyviä vaarallisia/haitallisia aineita, materiaaleja sekä järjestelmiä ovat: vedeneristysten kreosootti eli kivihiilipiki (PAH-yhdisteet) sähköasennusten sisältämät vaaralliset aineet ja materiaalit (SER-purku) metallina esiintyvä lyijy (esim. vanhojen valurautaviemärien juotosliitokset) ja muut mahdolliset raskasmetallit akut, loisteputket, puhelin- ja ATK -asennukset, kaapeloinnit yms. jäähdytinlaitteiden nesteet (esim. glykoli, freoni) elastisten saumausten mahdolliset lyijy- ja PCB -yhdisteet muuntajien ja kondensaattorien PCB-yhdisteet pakastinhuoneiden ja putkien polyuretaanieristeet (isosyanaatti) elohopea, käyttökohteita mm. elohopeaparistot, lämpömittarit, elohopealamput ja loisteputket, sähkökytkimet ja nestetasoilmaisimet mikrobivaurioituneet rakennusmateriaalit muovituotteiden ja maalien raskasmetallit 3.1 Raportin laadintaperiaatteet Haitta-ainekartoitusraportti laaditaan RT (julkaistu 10/1993) Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet - ohjeiden periaatteiden mukaan. Kartoituksessa mahdollisesti havaittujen asbestipitoisten materiaalien tilakohtainen esiintyminen, laatu ja määrä esitetään liitteenä olevassa haitta-ainekartoituspöytäkirjassa. Muut havaitut haitta-aineet mainitaan haitta-ainekartoituspöytäkirjan lopussa. Piirustuksiin merkitään tilakohtaisesti tiloissa esiintyvät asbestipitoiset materiaalit. Materiaalinäytteiden ottokohdat merkitään piirustuksiin näytenumeron perusteella. Haitta-ainekartoitusraportissa kerrotaan kartoituksessa havaituista asbestia sisältävistä materiaaleista. Raportissa esitetään tietoja myös niistä materiaaleista, joissa kartoitusta tehtäessä asbestia oli syytä epäillä, mutta voitiin todeta asbestivapaiksi. Raportissa esitetään myös mahdollinen riskiarvio sellaisista materiaaleista, joita rakenteista saattaa edelleen löytyä ja joihin tulee erityisesti varautua. Muut kartoituksen aikana rakennuksessa mahdollisesti havaitut haitta-aineet esitetään raportin tulosten lopussa. Niiden käsittelyyn purkutyön aikana tulee kiinnittää huomiota.
6 Asbesti- ja haittaainekartoitus 6 (20) Mikäli purku- tai saneeraustyössä paljastuu materiaaleja, joita on syytä epäillä asbestipitoisiksi tai sisältävän muita haitta-aineita, on materiaalit tutkittava. Asbestipurkajan tulee toimittaa tiedot rakenteisiin jätetyistä tai löydetyistä uusista asbestipitoisista materiaaleista purkutyön tilaajalle. 3.2 Viranomaisohjeet asbestipurkutyössä Mikäli purku- tai saneeraustyössä paljastuvia asbestipitoisia materiaaleja tullaan käsittelemään, on käsittelyssä otettava huomioon laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) sekä Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015). Asbestipurkutyö tulee suorittaa asbestityönä asbestipurkutyövaltuuden/luvan omaavan yrityksen toimesta. Asbestipurkutyössä on noudatettava lisäksi Ratu-kortiston ohjekorttia Asbestia sisältävien rakenteiden purku (10/2009). Jätelain 646/2011 asbestia koskevat määräykset on huomioitava asbestipitoisen jätteen käsittelyssä. Myös muut asbestia koskevat viranomaisohjeet ja määräykset on huomioitava purkutyössä. 4 Asbestipitoiset materiaalit Osa materiaaleista on mahdollista todeta asbestia sisältäviksi aistinvaraisin havainnoin ja rakentamisajankohdan perusteella. Osa materiaaleista on sellaisia, että niistä on otettava materiaalinäytteitä laboratoriossa tehtävää asbestinmääritystä varten. Materiaalinäytteitä asbestimääritystä varten otettiin yhteensä 28 kappaletta. Analyysivastauksen perusteella neljä näytteistä sisälsi asbestia. Laboratorion analyysivastaukset kokonaisuudessaan ovat liitteenä. Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa Menetelmä /EM* Asbestipitoisuus 2 Muovimatto, sininen, 1 krs, 116 EM Sisältää asbestia, krysotiili. 15 Lattian vinyylilaatta + liima, kellari, 008 Sisältää asbestia, krysotiili. 17 Pahvinen putkieriste, kellari, 009 SPK Sisältää asbestia, antofylliitti. 19 Putkieriste, kellari, 004 Sisältää asbestia, antofylliitti. * = polariaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi Muut asbestia sisältävät materiaalit: - Putkistojen laippatiivisteet voivat sisältää asbestia
7 Asbesti- ja haittaainekartoitus 7 (20) Kuva 4.1 Sininen muovimattopinnoite, 1. krs 116, sisältää asbestia. Kuva 4.2 Vinyylilaatta/musta kiinnitysliima, kellari 008, sisältää asbestia. Kuva 4.3 Pahvinen putkieriste, kellari 009, sisältää asbestia. Kuva 4.4 Läpiviennin putkieriste, kellari 004, sisältää asbestia. Kuva 4.5 Putkistojen laippatiivisteet voivat sisältää asbestia.
8 Asbesti- ja haittaainekartoitus 8 (20) 5 Materiaalit/rakenteet, jotka saattavat sisältää asbestia Asbestipitoisia materiaaleja, joita ei kartoituksessa ole voinut huomata saattaa tulla esiin esim. rakenteiden sisältä. Tähän on listattu joitain tyypillisiä asbestipitoisia materiaaleja. On huomioitava, että lista ei ole kattava ja jokainen tilanne tulee huomioida erikseen. - Rakennuslevyt (ulkoverhouslevyt, tuulensuojalevyt ja sisäverhouslevyt) - Vedeneristeet ja vesikatteet (bitumiemulsiot, -kermit, -maalit, -liimat ja -massat sekä kattohuovat) - Lämmöneristeet (putkitusten massaeristeet) - Liimat ja laastit (ohutrappaukset, tasoitteet ja kiinnitys- ja saumalaastit sekä liimat) - Lattiapäällysteet (joustovinyylimatot, magnesiamassalattiat ja vinyyliasbestilaatat) - Palonestotuotteet (palonsuojalevyt ja palo-ovet) - Muut tuotteet (kitit, laippa- ja holkkitiivisteet) 6 Materiaalit, joissa ei todettu asbestia Laboratorion analyysivastausten perusteella seuraavissa materiaaleissa ei todettu asbestia. Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa Menetelmä /EM* Asbestipitoisuus 1 Rappaus ja maali, 1 krs, 111 terassin US EM 4 Vanha lattiatasoite, porras, 1 krs, 117A 5 Vanha muovimatto (keskimmäinen kerros), porras, 1 krs, 117A 6 Vanha lattiapinnoite (alin kerros), porras, 1 krs, 117A EM EM 8 Vanha lattiatasoite (+ liimaa), 1 krs, 117 EM 9 Seinätasoite ja maalikerrokset, 2 krs, 212 EM 11 Saumalaasti, julkisivun kivimurske- /pesubetonilaatat, 118 TK kohdalta 12 Julkisivun tasoitekerros 16 Katon tasote, kellari, Seinälaatan kiinnityslaasti, kellari, Saumalaasti, takan tulitiilet, 1 krs, Lattiamatto, 1 krs, 122 EM 22 Pikisively, perusmuuri, kellari, 020 L1 Pikikerros, VP (LP-45mm), 1 krs, 116 L2B Saumalaasti, terassin laatta, 1 krs, 111 kohdalla L4A Lattiatasoite (karkeatasoite), VP, 2 krs, 212
9 Asbesti- ja haittaainekartoitus 9 (20) L4B Pikikerros, VP, 2 krs, 212 L5A Seinätasoite, perusmuuri, kellari, 008 L6B Tasoite, AP, kellari, 012 L6C Pikikerros, AP, kellari, 012 L8A Laatta + kiinnityslaasti, VP, 1 krs, 127 L8B Pikikerros, VP (LP-50mm), 1 krs, 127 L9 Klinkkerilaatan kiinnityslaasti, parveke, 2 krs, 222 kohdalla L9A Saumalaasti, parveke, 2 krs, 222 kohdalla * = polariaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi Kuva 6.1 Ulkoseinän rappaus/maali ei sisällä asbestia. Kuva 6.2 Vanha lattiatasoite, 1. krs porras, ei sisällä asbestia. Kuva 6.3 Keskimmäinen muovimatto, 1. krs porras, ei sisällä asbestia. Kuva 6.4 Alimmainen muovimatto, 1. krs porras, ei sisällä asbestia.
10 10 (20) Asbesti- ja haitta- ainekartoitus Kuva 6.5 Lattiatasoite/liima, 1. krs 117, ei sisällä asbestia. Kuva 6.6 Seinätasoite, 2. krs 212, ei sisällä asbestia. Kuva 6.7 Saumalaasti, julkisivun pesubetoni, ei sisällä asbestia. Kuva 6.8 Julkisivun tasoitekerros, ei sisällä asbestia. Kuva 6.9. Katon tasoite, kellari 011, ei sisällä asbestia. Kuva 6.10 Seinälaatan kiinnityslaasti, kellari 005, ei sisällä asbestia.
11 11 (20) Asbesti- ja haitta- ainekartoitus Kuva 6.11 Takan tulitiilien saumalaasti, 1. krs 101, ei sisällä asbestia. Kuva 6.12 Lattiamatto, 1. krs 122, ei sisällä asbestia. Kuva 6.13 Perusmuurin pikisively, kellari 020, ei sisällä asbestia. Kuva 6.14 Välipohjan pikisively, 1. krs 116, ei sisällä asbestia. Kuva 6.15 Terassilaatan saumalaasti, 1. krs 111, ei sisällä asbestia. Kuva 6.16 Välipohjan lattiatasoite ja pikikerros, 2. krs 212, eivät sisällä asbestia.
12 12 (20) Asbesti- ja haitta- ainekartoitus Kuva 6.17 Perusmuurin seinätasoite, kellari 008, ei sisällä asbestia. Kuva 6.18 Alapohjan tasoite ja pikikerros, kellari 012, eivät sisällä asbestia. Kuva 6.19 Välipohjan laatta/kiinnityslaasti ja pikikerros, 1. krs 127, eivät sisällä asbestia. Kuva 6.20 Parvekkeen klinkkerilaatan kiinnitys ja saumalaasti, 2. krs 222 kohdalla, eivät sisällä asbestia. 7 PCB ja lyijy PCB-yhdisteitä ja lyijyä on lisätty rakennusten saumauksissa käytettyihin elastisiin polysulfidipohjaisiin saumausmassoihin. Materiaalinäytteitä PCB- ja lyijymääritystä varten otettiin yksi kappale. Analyysivastauksen perusteella voitiin todeta, että näyte ei sisällä ko. haitta-aineita. Näytettä vastaavat materiaalit voidaan PCB- ja lyijypitoisuuksien osalta hävittää normaalisti. Purkutyössä on syytä huomioida, että vanhojen lämpölasielementtien sisällä olevat lasiliimat/tiivistysmassat voivat sisältää PCB-yhdisteitä.
13 13 (20) Asbesti- ja haitta- ainekartoitus Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa PCB-pitoisuus* [mg/kg] Lyijypitoisuus ** [mg/kg] (mittausepävarmuus) 7 Lämpölasin kiinnitysmassa, 1 krs, 118 TK < 12 < 100 * Vaarallisen jätteen raja-arvon 50 mg/kg ylittävät tulokset on lihavoitu (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007). Jos vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyy, lyijypitoisuutta ei ole tutkittu. ** Vaarallisen jätteen raja-arvon rakennusmateriaalille 1500 mg/kg ylittävät tulokset on lihavoitu (RATU ). Kuva 7.1 Ovilasin tiivistemassassa ei ole PCB-yhdisteitä tai lyijyä. 8 Raskasmetallit Raskasmetalleja on käytetty maaleissa korroosionestoaineina ja väripigmenteissä. Myös PVC- ja muovimatot sekä potku- ja jalkalistat saattavat sisältää raskasmetalleja. Kaikista kohteen muovimateriaaleista ja maaleista ei tehty raskasmetallimäärityksiä. Näytteenotto kohdistettiin kohteen yleisimpiin materiaaleihin. Jätteen loppusijoituksen ja käsittelyn määrittämiseksi materiaalinäytteitä raskasmetallimääritystä varten otettiin 9 kappaletta. Analyysivastausten perusteella voitiin todeta, että otetuista näytteistä näytteiden 2, 5, 6, 10 ja 21 raskasmetallipitoisuudet ylittävät vaarallisen jätteen rajan. Näytteitä vastaavat materiaalit tulee käsitellä vaarallisena jätteenä. Näytteitä 3, 13, 14 ja L6A vastaavat materiaalit voidaan raskasmetallipitoisuuksien osalta poistaa ja hävittää normaalisti.
14 Antimoni (2500) Arseeni (1000) Kaadmium (100) Koboltti (1000) Kromi (1000) Kupari (2500) Nikkeli (1000) Lyijy (1500/2500** ) Sinkki (2500) Vanadiini (10 000) 14 (20) Asbesti- ja haitta- ainekartoitus Yhdiste [mg/kg]* Materiaali / tila tai rakennusosa Näyte 2 Muovimatto, sininen, 1 krs, 116 < 100 < 100 < 100 < 100 < < Seinämaali, 1 krs, < 100 < 100 < 100 < 100 < < Vanha muovimatto (keskimmäinen kerros), porras, 1 krs, 117A 6 Vanha lattiapinnoite (alin kerros), porras, 1 krs, 117A ± < 100 < 100 < 100 < < 100 < ± 63 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < Seinämaali, 2 krs, 212 < 100 < 100 < 100 < < < Ulkoseinämaali, valkoinen < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < < Seinämaali, kellari, 013 < 100 < 100 < 100 < 100 < < 100 < Lattiamatto, 1 krs, 122 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < L6A L6A Maali, AP, kellari, < 100 < 100 < 100 < 100 < < 100 < * Vaarallisen jätteen raja-arvot mg/kg, ylittävät tulokset on lihavoitu (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007). ** RATU : rakennusmateriaalien raja-arvo 1500 mg/kg. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007: maa-aineksen raja-arvo 2500 mg/kg. ± 440 ± 59 ± 50 ± < 100 Kuva Sinisen muovimattopinnoitteen, 1. krs 116, raskasmetallipitoisuudet ylittävät vaarallisen jätteen raja-arvot. Kuva 8.2 Seinämaalin, 1 krs 111, raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä vaarallisen jätteen raja-arvoja.
15 15 (20) Asbesti- ja haitta- ainekartoitus Kuva 8.3 Vanhojen muovimattojen, 1. krs 116, raskasmetallipitoisuudet ylittävät vaarallisen jätteen raja-arvot. Kuva 8.4 Seinämaalin, 2 krs, 212 raskasmetalli-pitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvoja. Kuva 8.5 Valkoisen ulkoseinämaalin raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä vaarallisen jätteen raja-arvoja. Kuva 8.6 Seinämaalin, kellari 013, raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä vaarallisen jätteen raja-arvoja. Kuva 8.7 Lattiamaton, 1 krs 122, raskasmetallipitoisuudet ylittävät vaarallisen jätteen raja-arvot. Kuva 8.8 Alapohjan maalin, kellari 012, raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä vaarallisen jätteen rajaarvoja.
16 Naftaleeni Asenaftaleeni Asenafteeni Fluoreeni Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni Bentso(a)antraseeni Kryseeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(k)fluoranteeni Bentso(a)pyreeni Indeno(1,2,3-cd)pyreeni Dibentso(a,h)antraseeni Bentso(ghi)peryleeni PAH-yht.* 16 (20) Asbesti- ja haitta- ainekartoitus 9 PAH-yhdisteet PAH-yhdisteet (ts. kivihiilipiki) ovat syöpävaarallisia, mahdollisesti perimää vahingoittavia yhdisteitä, joita on käytetty rakentamisessa etupäässä pikituotteissa. Mikäli materiaalissa olevien PAH-yhdisteiden määrät ylittävät ympäristö- ja terveysviranomaisten määrittelemät raja-arvot, on niiden purkutyö tehtävä erityispurkuna ja jätteen käsittelyssä noudatettava erityistä huolellisuutta. PAH-yhdisteiden purkutyössä tulee noudattaa Ratu-ohjekorttia Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku (5/2011). Purkujäte on käsiteltävä ja hävitettävä vaarallisena jätteenä. Mikäli purkutöiden yhteydessä kivihiilitervaksi epäiltävää pikeä löytyy, on purkutyöt keskeytettävä ja varmistettava laboratorioanalyysein materiaalin PAH-pitoisuus tai suoritettava purku kivihiilipien purkutyöohjeen mukaisesti. Materiaalinäytteitä PAH-määritystä varten otettiin yhteensä 5 kappaletta. Analyysivastausten perusteella voitiin todeta, että otettujen näytteiden PAH-pitoisuudet eivät ylitä vaarallisen jätteen rajaa. Näytteitä vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuksien osalta käsitellä normaalisti. Pohjakerroksen alakattotilassa havaittiin paikoin vanhoja sähköjohtoja, joiden eristeet saattavat sisältää PAH-yhdisteitä. Yhdisteet [mg/kg] Materiaali / tila tai Näyte rakennusosa 22 Pikisively, perusmuuri, < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 14 < ,9 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 66 kellari, 020 L1 L1 Pikikerros, VP (LP- < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 30 45mm), 1 krs, 116 L4B L4B Pikikerros, VP, 2 krs, < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < L6C L6C pikikerros, AP, kellari, < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < L8B L8B Pikikerros, VP (LP- < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 30 50mm), 1 krs, 127 * Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu.
17 17 (20) Asbesti- ja haitta- ainekartoitus Kuva 9.1 Perusmuurin pikisively, kellari 020, ei sisällä PAH-yhdisteitä. Kuva 9.2 Välipohjan pikikerros, 1 krs 116, ei sisällä PAHyhdisteitä. Kuva 9.3. Välipohjan pikikerros, 2 krs 212, ei sisällä PAHyhdisteitä. Kuva 9.4 Alapohjan pikikerros, kellari 012, ei sisällä PAHyhdisteitä. Kuva 9.5 Välipohjan pikikerros, 1 krs 127, ei sisällä PAHyhdisteitä. Kuva 9.6 Kohteessa on paikoin jäämiä vanhoista sähköjohdoista. Niiden eristeet voivat sisältää PAH-yhdisteitä.
18 18 (20) Asbesti- ja haitta- ainekartoitus 10 Muut haitta-aineet Kohteessa tehdyn haitta-ainekartoituksen yhteydessä havainnoitiin asbestin ja raskasmetallien lisäksi muita rakennusmateriaaleissa olevia haitta-aineita, joista on kerrottu alla. Lyijy Lyijyä saattaa olla metallina sähkölaitteissa ja asennuksissa sekä vanhojen valurautaviemäreiden juotosliitoksissa. Metallina esiintyvä lyijy on vaarallista jätettä, joka on huomioitava purkutöissä. Sähkölaitteiden vaaralliset aineet ja materiaalit PCB- ja PCT yhdisteitä on käytetty sähkölaitteissa, kondensaattoreissa ja muuntamolaitteissa. Lisäksi niissä voi olla erilaisia raskasmetalleja, jotka voivat olla vaarallista jätettä. Purkutyö kuuluu SER piiriin (sähkö- ja elektroniikkaromu). Rakennuksessa oli normaalit sähkölaitteet/-asennukset. Jännitevaaran vuoksi mitään sähkölaitteiden kansia ei avattu. Purkutöissä on noudatettava näitä aineita koskevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. PCB- ja PCT-yhdisteet ovat vaarallista jätettä. Loisteputket Kohteen yleisvalaistuksessa on käytetty loisteputkia. Loisteputket ja niiden sytyttimet yms. ovat vaarallista jätettä, joka on kerättävä talteen asianmukaisesti ja toimitettava ao. jäteasemalle. Elohopea Elohopeaa voi loisteputkien lisäksi esiintyä mm. mittalaitteiden lasiputkissa, kytkimissä, releissä, termostaateissa, säätimissä, ajastimissa, öljysäiliöiden mittareissa, akuissa ja paristoissa. Purkutöissä on noudatettava näitä aineita koskevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Elohopea on vaarallista jätettä.
19 19 (20) Asbesti- ja haitta- ainekartoitus Kuva 10.1 Vanhojen valurautaviemäreiden juotosliitoksissa on voitu käyttää lyijyä. Kuva 10.2 Sähkö- ja muuntamolaitteissa voi olla vaarallisia yhdisteitä sisältäviä nesteitä tai komponentteja. Kuva Loisteputket ovat vaarallista jätettä. 11 Mikrobivaurioituneet rakenteet Mikrobipitoisuudet voivat nousta korkeiksi rakenteiden purkamisen aikana. Henkilökohtainen suojautuminen ja mikrobien leviämisen estäminen käytössä oleviin tiloihin on tärkeää. Purkutyö ja jätteenkäsittely tulee suorittaa Ratu-kortin Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku (5/2011) ohjeistuksen mukaan. 12 Muut havainnot Rakennuksissa on käyttötarkoitukseen nähden normaalit lämpö- ja käyttövesiputkistot sekä sähköasennukset ja laitteet. Rakennuksessa näkyvillä olevat putket on eristetty mineraalivillalla ja päällystetty muovikourulla.
20 20 (20) Asbesti- ja haitta- ainekartoitus Asbrak Oy:n 2003 tekemässä kartoituksessa asbestia sisältäviksi materiaaleiksi on todettu kellarikerroksessa putkieristeitä ja kylmiössä lujalevyä sekä 1. ja 2. kerroksessa keraamisia jalkalistoja. Nyt tehdyssä kartoituksessa näistä ei tehty havaintoja, pois lukien putkieristeiden purkamattomat osat (kts. 4. kappale). Muutoin asbestia sisältävät materiaalit on todennäköisesti poistettu tehtyjen saneerausten yhteydessä. 13 Yhteenveto Kohteesta otetuista materiaalinäytteistä asbestia löytyi muovimatosta, jota on käytetty pääasiallisena pinnoitemateriaalina 1. ja 2. kerroksen lattiapinnoissa lukuun ottamatta päiväkodin osaa. Asbestia on lisäksi pahvisissa putkieristeissä, jotka havaittiin kellarissa välipohjien vanhoissa putkiläpivienneissä. Välipohjan sisällä kulkevien vanhojen putkitusten asbestieristeisiin tulee varautua purkutyötä suunnitellessa. Vanha vinyylilaattapinnoite ja sen musta kiinnitysliima sisältää asbestia. Ko. pinnoitetta havaittiin yhdestä kellarin tilasta ja päiväkotiosan keittiöstä. Uusien pinnoitteiden alta ei satunnaisotannassa havaittu vanhasta pikiliimasta, mutta mahdollisuus sen löytymiseen on olemassa erityisesti niissä tiloissa, joissa on alkujaan ollut vinyylilaattapinnoite. PAH-yhdisteitä ei löydetty mistään pikinäytteestä. Kohteessa on muovisia lattiapinnoitteita ja maaleja, joiden raskasmetallipitoisuudet ylittävät vaarallisen jätteen raja-arvon. Tämä on otettava huomioon suunniteltaessa jätteen loppusijoitusta. Sisäilmatalo Kärki Oy Joensuussa Milja Kiiskinen asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C Marko Vallius sisäilma-asiantuntija Jakelu Anne-Mari Lappalainen, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Sisäilmatalo Kärki Oy arkisto
24 ASBESTIANALYYSI 38547/ASB /2 Tilaaja: Kohde: Sisäilmatalo Kärki Oy Iisalmen sairaala, R2 Tilauspäivä: Projektinumero: Toimituspäivä: Menetelmät: Tilaajan toimittamat näytteet on tutkittu optisella analyysillä käyttäen polarisaatiomikroskooppia Nikon E200POL tai Motic BA310POL ja/tai alkuaineanalyysillä käyttäen läpäisyelektronimikroskooppia Leo 912 tai Jeol JSM6300 pyyhkäisyelektronimikroskooppia sekä alkuaineanalysaattoria. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. TULOKSET: Näytteenottaja: Milja Kiiskinen, Marko Vallius Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa Menetelmä /EM* Asbestipitoisuus 1 Rappaus ja maali, 1 krs, 111 terassin US EM 2 Muovimatto, sininen, 1 krs, 116 EM Sisältää asbestia, krysotiili. 4 Vanha lattiatasoite, porras, 1 krs, 117A Vanha muovimatto (keskimmäinen kerros), porras, 5 1 krs, 117A EM Vanha lattiapinnoite (alin kerros), porras, 1 krs, 6 117A EM 8 Vanha lattiatasoite (+ liimaa), 1 krs, 117 EM 9 Seinätasoite ja maalikerrokset, 2 krs, 212 EM Saumalaasti, julkisivun kivimurske- 11 /pesubetonilaatat, 118 TK kohdalta 12 Julkisivun tasoitekerros 15 Lattian vinyylilaatta + liima, kellari, Katon tasote, kellari, Pahvinen putkieriste, kellari, 009 SPK 18 Seinälaatan kiinnityslaasti, kellari, Putkieriste, kellari, Saumalaasti, takan tulitiilet, 1 krs, Lattiamatto, 1 krs, 122 EM 22 Pikisively, perusmuuri, kellari, 020 L1 Pikikerros, VP (LP-45mm), 1 krs, 116 Sisältää asbestia, krysotiili. Sisältää asbestia, antofylliitti. Sisältää asbestia, antofylliitti. L2B Saumalaasti, terassin laatta, 1 krs, 111 kohdalla L4A L4B L5A L6B L6C L8A Lattiatasoite (karkeatasoite), VP, 2 krs, 212 Pikikerros, VP, 2 krs, 212 Seinätasoite, perusmuuri, kellari, 008 Tasoite, AP, kellari, 012 Pikikerros, AP, kellari, 012 Laatta + kiinnityslaasti, VP, 1 krs, 127 LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO PUH Y-TUNNUS:
25 38547/ASB TULOKSET: Näytteenottaja: Milja Kiiskinen, Marko Vallius Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa Menetelmä /EM* L8B Pikikerros, VP (LP-50mm), 1 krs, 127 Klinkkerilaatan kiinnityslaasti, parveke, 2 krs, 222 L9 kohdalla Asbestipitoisuus /2 L9A Saumalaasti, parveke, 2 krs, 222 kohdalla * = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi Jussi Myllykangas Tutkija, FM LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO PUH Y-TUNNUS:
26 Naftaleeni Asenaftaleeni Asenafteeni Fluoreeni Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni Bentso(a)antraseeni Kryseeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(k)fluoranteeni Bentso(a)pyreeni Indeno(1,2,3-cd)pyreeni Dibentso(a,h)antraseeni Bentso(ghi)peryleeni PAH-yht.* 38547/PAH /1 PAH-ANALYYSI Tilaaja: Kohde: Projektinumero: Menetelmät: Sisäilmatalo Kärki Oy Iisalmen sairaala, R2 Tilauspäivä: Toimituspäivä: Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä GC-MSD-menetelmällä. Analyysissä sovelletaan menetelmää ISO Menetelmän mittaepävarmuus on 24 % ja määritysraja on 2,0 mg/kg. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. TULOKSET: Näytteenottaja: Milja Kiiskinen, Marko Vallius [mg/kg] Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa 22 Pikisively, perusmuuri, kellari, 020 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 14 < ,9 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 66 L1 L1 Pikikerros, VP (LP-45mm), 1 krs, 116 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 30 L4B L4B Pikikerros, VP, 2 krs, 212 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 30 L6C L6C pikikerros, AP, kellari, 012 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 30 L8B L8B Pikikerros, VP (LP-50mm), 1 krs, 127 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 30 * Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu. Kaikkia PAH-näytteitä vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta käsitellä normaalisti. Anssi Riekki Tutkija, laboratorioanalyytikko LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO PUH Y-TUNNUS:
27 PCB- JA LYIJYANALYYSI 38547/PCB,Pb Tilaaja: Kohde: Sisäilmatalo Kärki Oy Iisalmen sairaala, R2 Tilauspäivä: Projektinumero: Toimituspäivä: Menetelmät: /1 Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä. PCB-analyysissä sovelletaan menetelmää SFS-EN Menetelmän mittausepävarmuus on 25 % ja määritysraja on 1,0 mg/kg. Lyijyanalyysi tehtiin XRF-analysaattorilla, Bruker S1 TITAN. Laite on kalibroitu 2014 (Geochem General -kalibrointi). Tulokset on ilmoitettu kolmen mittauspisteen keskiarvona. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. TULOKSET: Näytteenottaja: Milja Kiiskinen, Marko Vallius Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa PCB-pitoisuus* [mg/kg] Lyijypitoisuus ** [mg/kg] (mittausepävarmuus) 7 Lämpölasin kiinnitysmassa, 1 krs, 118 TK < 12 < 100 * Vaarallisen jätteen raja-arvon 50 mg/kg ylittävät tulokset on lihavoitu (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007). Jos vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyy, lyijypitoisuutta ei ole tutkittu. ** Vaarallisen jätteen raja-arvon rakennusmateriaalille 1500 mg/kg ylittävät tulokset on lihavoitu (RATU ). Näytettä 7 vastaavat materiaalit voidaan PCB- ja lyijypitoisuuksien osalta poistaa ja hävittää normaalisti. Anssi Riekki Tutkija, laboratorioanalyytikko LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO PUH Y-TUNNUS:
28 Antimoni (2500) Arseeni (1000) Kadmium (100) Koboltti (1000) Kromi (1000) Kupari (2500) Nikkeli (1000) Lyijy (1500/2500**) Sinkki (2500) Vanadiini (10 000) 38547/RM /1 RASKASMETALLIANALYYSI Tilaaja: Sisäilmatalo Kärki Oy Kohde: Iisalmen sairaala, R2 Projektinumero: Menetelmät: Tilauspäivä: Toimituspäivä: Tilaajan toimittaman näytteen raskasmetallianalyysi tehtiin XRF-analysaattorilla, Bruker S1 TITAN. Laite on kalibroitu 2014 (Geochem General -kalibrointi). Tulokset on ilmoitettu kolmen mittauspisteen keskiarvona. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. TULOKSET: Näytteenottaja: Milja Kiiskinen, Marko Vallius Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa Muovimatto, sininen, 1 krs, 116 < 100 < 100 < 100 < 100 < < 100 ± Seinämaali, 1 krs, < 100 < 100 < 100 < 100 < < Vanha muovimatto (keskimmäinen kerros), porras, 1 krs, 117A 450 < 100 < 100 < 100 < < 100 < 100 ± Vanha lattiapinnoite (alin kerros), porras, 1 krs, 117A < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < ± Seinämaali, 2 krs, 212 < 100 < 100 < 100 < < < 100 ± Ulkoseinämaali, valkoinen < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < < 100 ± Seinämaali, kellari, 013 < 100 < 100 < 100 < 100 < < 100 < Lattiamatto, 1 krs, 122 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 ± 58 < 100 L6A L6A Maali, AP, kellari, < 100 < 100 < 100 < 100 < < 100 < * Vaarallisen jätteen raja-arvot mg/kg, ylittävät tulokset on lihavoitu (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007). ** RATU : rakennusmateriaalien raja-arvo 1500 mg/kg. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007: maa-aineksen raja-arvo 2500 mg/kg. Näytteitä 3, 13, 14 ja L6A vastaavat materiaalit voidaan raskasmetallipitoisuuksien osalta poistaa ja hävittää normaalisti. Näytteiden 2, 5, 6, 10 ja 21 sinkin pitoisuudet ylittävät vaarallisen jätteen raja-arvon. Näytteitä vastaavat materiaalit tulee käsitellä vaarallisena jätteenä. Anssi Riekki Tutkija, laboratorioanalyytikko LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO PUH Y-TUNNUS:
29 ASBESTIKARTOITUSPÖYTÄKIRJA Kohde Kartoittaja Päivämäärä Iisalmen terveyskampus Milja Kiiskinen ja R2 rakennusosa Osoite Riistakatu Iisalmi Päytäkirjassa on luetteloitu tilakohteiset havainnot asbestipitoisista materiaaleista ja näytteenottokohdat. Tilan nro/ Asbestin esiintyminen rakenteessa Määräarvio Näyte Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Huomautus nimi määrä yks. nro K E R2 kellari 004 Putkieriste 19. x V A ** 2) 005 Seinälaatan kiinnityslaasti 18. x 008 Vinyylilaatta + liima 24,4 m2 15. x V A * 008 Perusmuurin seinätasoite L5A x 1) 009 Pahvinen putkieriste 17. x V A ** 2) 009 Muovimatto 6 m2 2. x V A * 011 Kattotasoite 16. x 017 Alapohjan tasote L6B x 1) 017 Alapohjan pikisively L6C x 1) 020 Perusmuurin pikisively 22. x 1. krs 101 Tulitiilen saumalaasti Muovimatto sininen 12 m2 2. x V A * 103 Muovimatto sininen 5,1 m2 2. x V A * 104 Muovimatto sininen 10,6 m2 2. x V A * 106 Muovimatto sininen 14,1 m2 2. x V A * 107 Muovimatto sininen 1,3 m2 2. x V A * 108 Muovimatto sininen 15,3 m2 2. x V A *
30 109 Muovimatto sininen 12,6 m2 2. x V A * 110 Muovimatto sininen 20,7 m2 2. x V A * 111 Muovimatto sininen 14,4 m2 2. x V A * 111 Terassi Laatan saumalaasti L2B x 1) 111 Terassi Ulkoseinän maali/rappaus 1. x 112 Muovimatto sininen 7,9 m2 2. x V A * 114 Muovimatto sininen 9,9 m2 2. x V A * 115 Muovimatto sininen 15 m2 2. x V A * 116 Muovimatto sininen 1,3 m2 2. x V A * 116 Välipohjan pikisively L1 x 1) 117 Muovimatto sininen 10,8 m2 2. x V A * 117 Vanha lattiatasoite 8. x 117A Muovimatto sininen 4.0 m2 2. x V A * 117A Vanha muovipinnoite 5. x 117A Vanha muovipinnoite 6. x 117A Vanha lattiatasoite 4. x 118 tk edestä Julkisivun saumalaasti 11. x 118 tk edestä Julkisivun tasoite 12. x 122 Muovimatto beige 21. x 127 Laatta + kiinnityslaasti L8A x 1) 127 Välipohjan pikisively L8B x 1) 2. krs 201 Muovimatto sininen 25,2 m2 2. x V A * 202 Muovimatto sininen 19,6 m2 2. x V A * 203 Muovimatto sininen 10,5 m2 2. x V A * 204 Muovimatto sininen 12 m2 2. x V A * 206 Muovimatto sininen 1,3 m2 2. x V A * 207 Muovimatto sininen 2,6 m2 2. x V A * 208 Muovimatto sininen 3,4 m2 2. x V A * 209 Muovimatto sininen 23 m2 2. x V A * 210 Muovimatto sininen 13,7 m2 2. x V A * 212 Muovimatto sininen 3,5 m2 2. x V A *
31 212 Seinätasoite/maali 9. x 212 Välipohjan lattiatasoite L4A x 1) 212 Välipohjan pikisively L4B x 1) 213 Muovimatto sininen 21,2 m2 2. x V A * 222 parveke Klinkkerilaatan kiinnityslaasti L9 x 1) 222 parveke Saumalaasti L9A x 1) 1) Lisänäytteet lieriöporauksista ) Vanhoja asbestia sisältäviä pahvieristeisiä putkituksia voi löytyä tutkitun alueen kaikien kerrosten välipohjarakenteista. Määrää ei voitu arvioida. Asbestia voivat sisältää myös vanhojen palo-ovien ja niiden karmirakenteiden paloeristeet sekä vanhat laippatiivisteet. Asbestin lisäksi kohteessa on muovimattoja ja maaleja, joiden raskasmetallipitoisuudet ylittävät vaarallisen jätteen rajan. Lyijyä saattaa olla metallina sähkölaitteissa ja - asennuksissa sekä vanhojen valurautaviemäreiden juotosliitoksissa. Ilmanvaihto ja kylmälaitteiden purkutöissä on huomioitava, että niiden jäähdytysja lämmityskennostojen putkistoissa saattaa olla vaarallisia aineita sisältäviä nesteitä esim. PCB ja PCT yhdisteitä. Lisäksi laitteissa saattaa olla vaarallisena jätteenä käsiteltäviä raskasmetalleja ja muita materiaaleja. Loisteputket ja niiden sytyttimet yms. ovat vaarallista jätettä, joka on kerättävä talteen asianmukaisesti ja toimitettava ao. jäteasemalle.
32 ASBESTIKARTOITUSPÖYTÄKIRJAN LYHENTEIDEN SELITYKSET TULOS K= SISÄLTÄÄ ASBESTIA E= EI SISÄLLÄ ASBESTIA LAATU V= VAALEA ASBESTI (antofylliitti, amosiitti, krysotiili) S= SININEN ASBESTI (krokidoliitti) KUNTO A= HYVÄ Asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet tuotteeseen eivätkä pääse hengitysilmaan normaalikäytössä. B= VÄLTTÄVÄ Asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön yhteydessä. C= HEIKKO Asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen. Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara. D= ERITTÄIN HEIKKO Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 10 ja TSH:n päätöksen 231/90 12 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.
33 ASBESTIMATERIAALIEN VAARALLISUUS / PÖLYÄVYYS (KH Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet -mukaisesti) Luokitus Kuvaus * Asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa Tarvikkeet ovat vaarattomia ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. ** Suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. Kahden tähden tarvikkeiden purkua saavat tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisten valtuuttamat asbestipurkajat. Tarvikkeen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. *** Asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. mekaaninen rasitus Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee heti eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan. *** Krokidoliittiasbesti, altistumisvaara aina Paljaana ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee heti eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan.
ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI
ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Siviilipalveluskeskus (sikala ja lampola) Latokartanontie 79 07810 Ingermanninkylä LAPINJÄRVI Työ nro T17022 Lahti 4.8.2017 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO,
Asbestikartoitus. Läsnäolijat Nimi Rooli Matkapuhelin Sähköposti. Marko Niilimäki Kartoittaja
Sivu: 1 (9) Asbestikartoitus Asiakas Asiakkaan työnumero Kohdeosoite Espoon Kaupunki L160002842 Kulolaakso 1, 02340 ESPOO Latokasken päiväkoti Tilaaja / Yhteyshenkilö Kartoituspäivä 21.9.2016 Espoo / Pekka
Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu
HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)
ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS
ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Sisätilojen kartoitus LUKKOILANTIE 22 42100 Jämsä 26.09.2017 Vahanen Jyväskylä Oy Ylistönmäentie 24, FI-40500 Jyväskylä, Finland www.vahanen.com y-tunnus 2063324-3 Haitta-aine-
ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Asbesti- ja haitta-ainetutkimus TILAAJA Kårkulla Samkommun KOHDE, 21610 Parainen 2(16) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Asbestit ja haitta-aineet...
Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste
Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste HONKOSEN TALO TERVEYSKUJA 2 43100 SAARIJÄRVI Terveyskuja 2 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2 TILAAJA...
As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /
HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke
Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste VUOKRATALO MUSTIKKA TUULANTIE 9 43100 SAARIJÄRVI Tuulantie 9 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2 TILAAJA...
Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki
Rantatie 4, Virrat Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus 7.3.2017 Työnro 31 11993.2 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Rantatie 4, Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3
RAPORTTI. Korjausrakentaminen
Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Haitta-ainekartoitus TILAAJA Helsingin Kaupunki KOHDE LP Omenamäki,, Helsinki 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Haitta-aineet... 3 2. YHTEYSTIEDOT... 4 2.1 Kohde...
HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI
Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma
ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI
Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Lärarbostaden 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6
Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Bilmåleri 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6
Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Tehdasrakennus
Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Tehdasrakennus Kiinteistöjen käytönohjaus 8.5.2017 Kiinteistöjen käytönohjaus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 2(12) Onkiniemenkatu 2:
ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS
ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kylmäkosken kirjasto Koulutie 3 37910 AKAA Koko rakennus Rimbo Asbest Oy 17.11.2017 Marko Kustila Rakennusinsinööri, haitta-aineasiantuntija 050 3036808, marko.kustila@rimbo.fi
LAPPIA LOUE Lihajalostus
LAPPIA LOUE Lihajalostus ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS MUUTOSTYÖALUE 2016, RAKENNUS OPETUSTYÖPAJA 3.11.2016 PBM OY Jani Norvapalo 1 Sisällys JOHDANTO... 2 RAJAUKSET... 2 TUTKITUT HAITTA-AINEET... 2
Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Voimala
Asbestikartoitus Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Onkiniemenkatu 2 Voimala 10.5.2017 Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 2(7) Onkiniemenkatu 2: voimala Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 10.05.2017 Proj. No:
22701904 PIRKKALAN YLÄASTE PIRKKALA Sweco Rakennetekniikka Oy RS002 Liisa Keskinen Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY 2 (17) Sisältö 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 KOHDE JA
ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie Helsinki
22.11.2016 ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie 19 00620 Helsinki / Tutkimukset Jaakko Sireni, Insinööri (AMK) 040 6212 998 jaakko.sireni@delete.fi Asbestikartoitus Sivu 2 / 6 SISÄLTÖ 1 KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON
Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos
Tilaaja: Vaasan kaupunki/kiinteistötoimi Kartoituspöytäkirja 31.7.2017 Sivu 1 1 CW Consult Kohde: Kiinteistö Oy Boxi Smirnoffintie 5-9 65320 Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Koskisuontie 39 A Puh 0503063092
MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo
MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo 1 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI JOHDANTO Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy teki helmikuussa 2015 haitta-ainekartoituksen
HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos
HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE
Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Gamla Skolan 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6
ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI
Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma
PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA
PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ
HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS
HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 29.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2
ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja VIHTI
Delete Finland Oy 13.9.2016 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja 1 03400 VIHTI Delete Finland Oy / Tutkimukset Jaakko Sireni, Insinööri (AMK) 040 6212 998 jaakko.sireni@delete.fi Asbesti- ja haitta-ainekartoitus
ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 21.10.2016 Raudaskosken koulu 1 Aika: 21.9.-21.10.2016 Kartoittaja: Kohde: Laaksojen ilmastointityö Ay Rkm Terho Toivoniemi Rajakatu 20 85800 HAAPAJÄRVI terho.toivoniemi@gmail.com
RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS
RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 8.5.2017 PROJEKTI Rajattu asbesti- ja haitta-ainetutkimus TILAAJA Imatran kaupunki KOHDE Kyyhkysenkatu 10, Imatra 2(12) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO...
ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS HIRVIKOSKENTIE 225 32210 LOIMAA Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Antti Wennström Rakennusinsinööri 040 455 1855 antti.wennstrom@tahtiranta.fi 30.4.2015 INSINÖÖRITOIMISTO
Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins.
A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 30.12.2016 Työnro 31 9099.14 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Aarnivalkeantie 9, Espoo SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Tilaaja...
EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.
!! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...
MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT
LISÄKIRJE Sivu 1 / 1 Lisäkirje 1 Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden purku-urakka MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT Lisäykset urakanlaskentaan 1. Asbestikartoitusraportti
I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017)
I. Tanninen Oy, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 0440 936 292 Fax (017) 263 3572 www.tanninen.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 16075 Muuruvesi Rakennukset nro 6, 7, 26, 27, 28 ja 29 14.9.2016 70900
ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013
ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu 15 JOENSUU Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen
Haapaveden yläkoulu, asbesti- ja haitta-ainekartoitus
Tutkimusraportti Haapaveden yläkoulu, asbesti- ja haitta-ainekartoitus Projekti 308911 10.8.2017 SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Lähtötiedot... 4 1.3
Suomussalmen kunta Ervinkatu Suomussalmi
Suomussalmen kunta Ervinkatu 3 88900 Suomussalmi Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen ja Sanna Lindeman 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2. Tilaaja...
ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS
Helsinki 9.4.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Kannelmäen peruskoulu Kanneltie 1, HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI Konalankuja
ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Lukiontie 3 43100 Saarijärvi Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (16) Sisällysluettelo
ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1 Rauma 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot 1.1 Kohde Kohde on kolmekerroksinen kolmen porrashuoneen vuonna 1969 valmistunut betonirakenteinen
AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset
ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus
ASBESTI- JA HAITTA-AINE- KARTOITUS
ASBESTI- JA HAITTA-AINE- KARTOITUS SUOMUSSALMEN KIRKONKYLÄN KOULU ASUNTOLA MANNILATIE 2A, 89800 SUOMUSSALMI KK Kartoittaja Sotkamon Erikoispuhdistus Oy sertifioitu AHA-asiantuntija Haitta-ainekartoitus
RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D
RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D TEHTÄVÄ Satu Alajärvi (tekninen johtaja, Kihniön kunta) tilasi asbestikartoituksen osoitteessa Rauhalantie 4, Kihniö sijaitsevaan rivitaloon. Toimeksiannon mukainen
Helsinki 31.8.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsingin Kuvataidelukio Torkkelinkatu 6 00500 HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne
POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI
POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLTÖ: 1. TILAAJA JA KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT...
TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS
TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kasavuoren koulukeskus toimenpidealue ja optioalueet Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN +358 451 209 208 juha.mattinen@juhamattinen.fi
ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA
25.3.2014 Sivu 1/6 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI / KIINTEISTÖPALVELUT MYLLYTIE 3 PL 32 37801 AKAA jaakko.parviainen@akaa.fi AHA-KATSELMUS ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800
ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN
4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto
Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu
Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 Asbesti and Concrete asbestos Laboratory Kuitumainen
Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta.
I. Tanninen Oy Kortepolku 15, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 050 469 9789 Fax (017) 263 3572 ismo.tanninen@pp.inet.fi ismo.tanninen@tanninen.fi www.tanninen.fi 14.5.2013 MUISTIO Kohde: Muuruveden
ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää
ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö lgivokau 14, 86800 }-LqAFAJÄRVI puh.o4og738791, Fax 0&7 3 1OB YLrVr ESl(AN r(au p U N t
POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI 4.1.2016 revisio A 29.1.2016 POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 4.1.2016 revisio
Suomussalmen kirkonkylän asuntola
Suomussalmen kirkonkylän asuntola Mannilantie 2A, 89800 Suomussalmi kk Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2.
RAPORTTI Untamontie Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45).
RAPORTTI Untamontie 2 15.8.2014 61(62) - Luokkasiipi, terveydenhoitajan tila tervapaperi (siporexin yläpinnassa) (näyte 45). Tutkimusten yhteydessä otetuista materiaalinäytteistä löytyi raskasmetalleja
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Villa Poppius Kulosaarentie 30 00570 Helsinki Tarkastuspäivä 12.4.2017 Raportin päiväys 26.4.2017 Viimeisin muutos 4.5.2017 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus sivu 2 / 38
Tilaus-/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus)
ASBESTIANALYYSI 2056/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 17.1.2014 1(1) Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Menetelmät: Näytteet
29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä
29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8
HAITTA-AINEKARTOITUS
Helsinki 9.11.2010 HITT-INERTOITUS ITÄESUSEN LUIO ajaaninlinnantie 10 00900 HELSINI SB-YHTIÖT, SB Consult Oy b, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄONTTORI HELSINI onalankuja 4,
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden
ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO
AHA-KARTOITUS 21.09.2016 sivu 1/4 ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO Delete Finland Oy /Tutkimuspalvelut sivu 2/4 Tilaaja Prvn Tilapalvelut Tekniikankaari 1 A 06100 Prv
Tutkimusraportti. Porvoon kaupunki; Linnankosken lukio Haitta-ainetutkimus. Projekti
Tutkimusraportti Porvoon kaupunki; Linnankosken lukio Haitta-ainetutkimus Projekti 307328 11.10.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 3 1.1. Yleistiedot... 3 1.2. Tehtävä ja lähtötilanne...
HARJULAN MONITOIMITALON KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI
HARJULAN MONITOIMITALON KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI Tilaaja Yhteyshenkilö Lohjan kaupunki, Sini Honkanen Heidi-Johanna Jokelainen FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 19.5.2016 Projektinumero P29570P002
KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS
HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 4.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 ASBESTIANALYYSIN
2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy
KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 25.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin
ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO
AHA-KARTOITUS 22.06.2017 sivu 1/4 ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO Delete Finland Oy /Tutkimuspalvelut sivu 2/4 Tilaaja Prvn kaupunki Timitilajht Khde Linnajen kulu Edefeldinbulevardi
Yllättivätkö saneeraushankkeen kustannukset?
[presentation title] via >Insert >Header & Footer Yllättivätkö saneeraushankkeen kustannukset? Hallitse kustannuksia hyvin hoidetulla asbesti- ja haitta-ainekartoituksella Kiwa Inspecta Aino Taitto Asbesti-
Proj. nro 4307 Pylkönmäen Pitäjäntupa Rahikaisentie PYLKÖNMÄKI
Proj. nro 4307 Pylkönmäen Pitäjäntupa Rahikaisentie 5 43440 PYLKÖNMÄKI Raportti Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 16.06.2016 Laukaantie 4, 40320 JYVÄSKYLÄ Fax 010 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä:
NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 As Oy Mäkärä c/o M A Hiidenheimo Kiskontie 26 00280 Helsinki NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN 1. Yleistä Näytteenoton kohteena oli As Oy Mäkärä osoitteessa Hakamaankuja 1, Espoo.
KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS
1442 5183/KLORIDI TUTKIMUSRAPORTTI 26.5.2015 1(1) KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS Tilaaja: Ramboll Finland Oy/ Tuomo Siitonen Tilaus-/ toimituspäivä: 8.5.2015 Kohde/ projektinumero: Liedon vesitornin kuntotutkimus
Tutkimusraportti. Helsingin Medialukio. Haitta-ainetutkimus. Projekti
Tutkimusraportti Helsingin Medialukio Projekti 307838 31.8.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 3 1.1. Yleistiedot... 3 1.2. Tehtävä ja lähtötilanne... 3 1.3. Tutkimuksen rajaus