Source: http://pdfpills.com/c/csei.org.cn1.html
Timestamp: 2018-11-17 02:35:59
Document Index: 377820914

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 47', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11']

Proyecto de norma oficial mexicana proy-nom-004-sedg-2003, instalaciones de aprovechamiento de gas l.p. diseño y construcción.
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-004-SEDG-2003, Instalaciones de
aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía. PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-004-SEDG-2003, INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. DISEÑO Y CONSTRUCCION. La Secretaría de Energía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 33 fracciones I y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o., 9o. y 14 fracción IV de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 38 fracciones II, V y IX, 40 fracciones I y XIII, 41, 43 a 47, 50, 52, 68 primer párrafo, 73, 74, 84 a 87, 91, 92, 94 fracción II y 97 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 32 a 34 y 80 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o, 2o, 3o, 59, 60, 62, 64, 77, 78 fracciones I y II, 79, 80, 83, 87 a 95 y 99 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo; 1o, 2o, 3o fracción III inciso d), 12, 13 fracciones XVI y XIX y 23 fracciones II, VI, XI, XVII, XIX y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y CONSIDERANDO
PRIMERO. Que es responsabilidad del Gobierno Federal establecer las medidas de seguridad necesarias
a fin de asegurar que las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. no constituyan un riesgo para la seguridad de las personas o dañen la salud de las mismas. SEGUNDO. Que el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo establece que las instalaciones de
aprovechamiento de Gas L.P., incluyendo los recipientes portátiles y tanques estacionarios, deberán cumplir con las especificaciones técnicas de seguridad contenidas en ese Reglamento y en las normas oficiales mexicanas aplicables. TERCERO. Que los resultados de las revisiones efectuadas a las instalaciones de aprovechamiento de
Gas L.P. durante los años 2001 a 2003 muestran que gran número de esas instalaciones se encuentran en condiciones inseguras. CUARTO. Que el 18 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial
Mexicana de Emergencia NOM-EM-004-SEDG-2002, Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción, y su aviso de prórroga de la vigencia fue publicado el 14 de febrero de 2003, por seis meses a partir del 18 de febrero de 2003, la cual concluyó su vigencia el 18 de agosto de 2003. QUINTO. Que se hace indispensable contar con la Norma Oficial Mexicana que establezca el diseño y
construcción de instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. para su segura operación, así como para la prevención y atención de siniestros que pudieran ocasionarse por su inadecuada instalación y que defina asimismo el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente. En razón de lo anterior, se expide el siguiente Proyecto de Norma Oficial Mexicana: PROY-NOM-004-SEDG-2003, Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción, aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Gas Licuado de Petróleo, en su sesión ordinaria del 25 de abril de 2003. El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana se publica a efecto de que los interesados, dentro de los sesenta días naturales contados a partir de su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación
presenten sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización en materia de Gas Licuado de
Petróleo, sito en Insurgentes 1582, 3er piso, colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, código
postal 03940, en México, D.F., teléfono 53 22 10 00, extensión 1321.
La Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estará a disposición del público para su consulta en el domicilio antes señalado durante el plazo establecido por la Ley. México, D.F., a 8 de septiembre de 2003.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización en materia de Gas L.P. y Director General de Gas L.P., Eduardo Piccolo Calvera.- Rúbrica.
Esta Norma Oficial Mexicana establece dentro de la República Mexicana las especificaciones técnicas mínimas de seguridad para el diseño, construcción y modificación de las instalaciones fijas y permanentes de aprovechamiento de Gas L.P., así como el procedimiento para la evaluación de la conformidad. En instalaciones que reciben Gas L.P. proveniente de una red de distribución, esta Norma aplica a partir 2. Referencias
Esta Norma Oficial Mexicana se complementa con las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan. Distribución y consumo de Gas L.P. Recipientes portátiles y sus accesorios. Parte 3.- Cobre y sus aleaciones. Conexión integral (cola de cochino) para uso de Gas L.P. Distribución y consumo de Gas L.P. Recipientes portátiles y sus accesorios. Parte 4.- Reguladores de baja presión para gases licuados de petróleo. Recipientes portátiles para contener Gas L.P. no expuestos a calentamiento por medios artificiales. Recipientes sujetos a presión no expuestos a calentamiento por medios artificiales para contener Gas L.P., tipo no portátil. Requisitos generales. Recipientes sujetos a presión no expuestos a calentamiento por medios artificiales para contener Gas L.P., tipo no portátil destinados a planta de almacenamiento para distribución y estaciones de aprovisionamiento de vehículos. Recipientes sujetos a presión no expuestos a calentamiento por medios artificiales para contener Gas L.P., tipo no portátil para instalaciones de aprovechamiento final de Gas L.P. como combustible. Plantas de Almacenamiento para Gas L.P. Diseño y construcción. Colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 3. Definiciones
Para efectos de esta Norma, los siguientes términos se entenderán como se describen a continuación: 3.1 Aparato de consumo.
Instrumento o conjunto de instrumentos que utilizan Gas L.P. como combustible. 3.2 Caída de presión por fricción.
Pérdida de presión ocasionada por la fricción que se presenta al pasar el Gas L.P. a través de tuberías, válvulas, accesorios, reguladores y medidores. 3.3 Capacidad de agua de un recipiente no portátil.
Volumen de agua de los recipientes no portátiles llenos al 100%. 3.4 Combustión.
Proceso químico de oxidación rápida entre el Gas L.P. y el oxígeno, que produce energía térmica 3.5 Instalación de aprovechamiento.
Sistema formado por dispositivos para recibir y/o almacenar Gas L.P., regular su presión, conducirlo hasta los aparatos de consumo, dirigir y/o controlar su flujo y, en su caso, efectuar su vaporización artificial y medición, con objeto de aprovecharlo en condiciones controladas. El sistema inicia en el punto de abasto y termina en los aparatos de consumo. Para efectos de lo anterior, por punto de abasto se entiende el punto de la instalación de aprovechamiento donde se recibe el Gas L.P., para su almacenamiento o la salida del medidor volumétrico que registra el consumo en las instalaciones abastecidas por ducto. 3.5.1 Instalación doméstica.
La que alimenta Gas L.P. en fase vapor a los aparatos de consumo de una casa o departamento 3.5.2 Instalación doméstica múltiple.
La constituida por dos o más instalaciones domésticas, que se encuentran ubicadas en el mismo inmueble que el punto de abasto, a las cuales se hace llegar Gas L.P. sin atravesar vías públicas de circulación vehicular. 3.5.3 Instalación comercial.
Es aquella en donde se utiliza el Gas L.P. como combustible para elaborar productos para su venta o proporcionar servicios que se comercializan directamente al consumidor final de dichos productos o servicios. 3.5.4 Instalación comercial múltiple.
La constituida por dos o más instalaciones comerciales que se encuentran ubicadas en la misma zona o centro comercial y que son abastecidas por el mismo tanque de almacenamiento y a las cuales se hace llegar Gas L.P. sin atravesar vías públicas de circulación vehicular. 3.5.5 Instalación industrial.
Es aquella en donde se utiliza el Gas L.P. como combustible para realizar procesos industriales o para elaborar productos que sirvan como materia prima para otros procesos. 3.5.6 Instalación de servicios.
Es aquella en la que se utiliza el Gas L.P. como combustible para dar servicio al comercio o a la industria sin formar parte de los procesos de producción, tales como las que requiera el personal para sus necesidades higiénicas o alimenticias dentro del ámbito laboral. 3.6 Gas inerte.
Gas no combustible utilizado en pruebas de hermeticidad. 3.7 Gas L.P. o Gas licuado de petróleo.
Combustible en cuya composición predominan los hidrocarburos butano, propano o sus mezclas. 3.8 Máxima caída de presión permisible.
Es el mayor valor permitido para la caída de presión que se presenta entre el valor nominal de la presión de servicio del regulador de baja presión y la presión a la entrada al aparato de consumo, debida a la fricción resultante por el flujo de Gas L.P. a través de las tuberías de servicio y sus accesorios. 3.9 Máxima caída de presión porcentual permisible.
Es el valor que corresponde a la máxima caída de presión permisible, cuando éste se expresa como porcentaje de la presión de servicio nominal del regulador de baja presión. 3.10 Medidor.
Instrumento utilizado para cuantificar el volumen de Gas L.P. 3.11 Presión de prueba.
Presión manométrica a la cual es sometida la instalación con el fin de comprobar su hermeticidad. 3.12 Presión de servicio.
Es la presión manométrica, controlada por el regulador, cuyo valor queda establecido por el ajuste del mismo, medida a su salida en condiciones de cero caudal volumétrico demandado. 3.13 Presión de servicio nominal.
Es el valor que se considera tiene la presión de servicio en el régimen de presión regulada de que se trate y alrededor del cual el regulador de presión mantiene la presión de servicio. 3.14 Presión de trabajo.
Es la presión a la que opera el componente de que se trate, en condiciones normales. 3.15 Recipiente portátil.
Envase metálico no expuesto a medios de calentamiento artificiales, el cual se utiliza para contener Gas L.P., y que por su peso y dimensiones puede manejarse manualmente. 3.16 Recipiente no portátil.
Envase metálico no expuesto a medios de calentamiento artificiales, el cual se utiliza para contener Gas L.P. y que por su peso y dimensiones no puede manejarse manualmente. Su llenado se efectúa en el predio o inmueble en donde se encuentra la instalación de aprovechamiento. 3.17 Régimen en alta presión regulada.
Es aquél donde la presión de servicio nominal es mayor de 2,86 kPa. 3.18 Régimen en baja presión regulada.
Es aquél donde la presión de servicio nominal es de 2,737 kPa para las tuberías de servicio donde no existe medidor volumétrico, y de 2,86 kPa, para tuberías que cuenten con medidor volumétrico. 3.19 Regulador de presión.
Dispositivo mecánico que reduce la presión del Gas L.P. del valor al cual lo recibe a su entrada hasta el valor que su ajuste establece a la salida, controlando y limitando la magnitud de la variación de la presión de salida alrededor del valor de ajuste. 3.20 Tubería de llenado.
Es aquella que conduce Gas L.P. en estado líquido, desde la toma de conexión de la manguera del autotanque hasta el recipiente no portátil. 3.21 Tubería de llenado múltiple.
Tubería de llenado mediante la cual se puede efectuar el suministro simultáneo a varios recipientes no portátiles conectados a ella en paralelo. 3.22 Tubería de servicio.
Es aquella que conduce Gas L.P. en estado de vapor a presión regulada, cuyo objetivo es alimentar a los 3.23 Usuario final.
La persona que adquiere Gas L.P. para su propio consumo en una instalación de aprovechamiento. En lo sucesivo se le citará como usuario. 3.24 Vaporización natural de un recipiente.
La cantidad de metros cúbicos estándar a 101,3 kPa y 15,7 °C de propano gaseoso que se forman por hora, como resultado de la transferencia de calor entre la fase líquida del propano en el recipiente y el aire ambiente que lo rodea, cuando el Gas L.P. en su fase líquida ocupa el 20% del volumen nominal de recipiente. 3.25 Vaporizador.
Equipo que recibe Gas L.P. en estado líquido y que artificialmente le adiciona suficiente calor para 3.26 Diámetro mínimo requerido.
El menor diámetro comercial de una tubería más cercano por exceso al necesario determinado por
cálculo, con el cual se respeta la limitación de la máxima caída de presión permisible para la tubería en el régimen de baja presión regulada. 4. Clasificación
Las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., se clasifican:
4.1 De acuerdo a su capacidad de almacenamiento y manejo en:
4.2 De acuerdo al uso al que se destina el Gas L.P. en:
Clase A Doméstica
Clase B Doméstica
5.1 Los productos que formen parte de las instalaciones de aprovechamiento deben cumplir con las
normas oficiales mexicanas que les apliquen. En caso de no existir norma para algún producto, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 5.2 Cuando una instalación de un solo usuario esté constituida por secciones destinadas a diferentes
usos, la clasificación de la instalación será la de la clase más exigente dentro de las que a sus secciones corresponda. 5.3 Las instalaciones de las clases A, B, C, C1 y E deben contar con un plano isométrico sin escala y un
Localización de los recipientes y clase de instalación. Capacidad y presión de salida del o los reguladores que se usen. Descripción técnica de las características del sistema de alta presión regulada, si existe. Características de los accesorios de medición, control y seguridad de la instalación. Características de las tuberías de llenado, de vapor, de servicio, etc., con indicación de diámetros y longitudes de tuberías. Datos de las tuberías visibles, ocultas en muros o subterráneas. En caso de que las tuberías requieran sujeción o protección especial, indicarlo. Características de los aparatos de consumo, tipo, gasto y localización. Resultado del cálculo por tramos de la línea de máxima caída de presión. 5.4 Las instalaciones del tipo D o las clases C y C1 que sobrepasen una capacidad de almacenamiento de
5000 L deben contar con un proyecto (planos y memorias técnicas descriptivas): 5.4.1 Los planos deben contener lo siguiente:
Nombre y ubicación de la empresa, en caso de que aplique. Croquis de localización de la industria, sin escala, en caso de que aplique. Un plano en planta, a escala, indicando la localización y capacidad de los recipientes, vaporizadores, aparatos de consumo, equipo contra incendio, tendido de tuberías y además, en su caso, los recipientes de combustible sustituto. Diagrama isométrico de la instalación sin escala, que incluya recipientes, tuberías, accesorios, aparatos de consumo y longitud de la tubería por tramo. Nombre y firma del ingeniero proyectista, con su número de cédula profesional. 5.4.2 La memoria técnica descriptiva debe contener:
Nombre de la empresa, en caso de que aplique. Ubicación de la empresa, en caso de que aplique. Especificaciones de diseño de la instalación y resultado del cálculo del diámetro de las tuberías. Localización y capacidad de los recipientes que se proyecte instalar, indicando sus accesorios, zona de protección, distancias de acuerdo con esta Norma, capacidad de vaporización de los recipientes. Iguales datos para el vaporizador, si se proyecta su uso. Cálculo para determinar la capacidad del vaporizador. Cálculo de la vaporización que proporcione el o los recipientes. Presión de salida y capacidad de los reguladores, así como la presión a la que deben funcionar los aparatos de consumo. Descripción de los aparatos de consumo, tipo y gasto. Descripción del sistema empleado para desalojar los gases de la combustión de Gas L.P. m) Descripción del equipo contra incendio proyectado y, en su caso, cálculos del mismo.
Existencia o no de fluidos que puedan reaccionar peligrosamente con el Gas L.P. Nombre y firma del ingeniero proyectista, con su número de cédula profesional, adjuntar copia de su cédula. 5.5 Las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. nuevas distintas a la clase A deben contar con un
dictamen de una unidad de verificación en materia de Gas L.P., acreditada y aprobada en esta Norma. 5.6 Si la instalación se modifica, se tendrá que efectuar otro dictamen que avale que las modificaciones
5.7 Las instalaciones industriales clase D deben de contar con un programa de mantenimiento preventivo
y correctivo y un formato de libro bitácora donde se registrarían estos mantenimientos. 6. Especificaciones
6.1 Recipientes.
6.1.1 Especificaciones generales de los recipientes.
6.1.1.1 Los recipientes deben estar ubicados a la intemperie, en sitios con ventilación natural.
6.1.1.2 Los recipientes y su acceso deben estar ubicados en el mismo predio o inmueble donde se
encuentre la instalación que se abastece. 6.1.1.3 Los recipientes se deben instalar utilizando los medios de soporte con los que fueron construidos.
6.1.1.4 Los recipientes se deben colocar directamente sobre piso firme y nivelado o, en aquellos casos en
que esta Norma lo permite, sobre plataformas, bases de concreto o estructuras debidamente sustentadas. 6.1.1.5 El piso que se coloque sobre terreno natural debe evitar transmitir la humedad hacia dicho
6.1.1.6 No se permite ubicar los recipientes en cubos de luz donde la altura de los muros sea mayor a 2,0 m y
el área del piso donde se localicen sea menor a 9,0 m2, así como tampoco en descansos de escaleras, balcones, marquesinas, estructuras adosadas a muros o fachadas, o directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión. 6.1.1.7 Las construcciones hasta 0,60 m de los recipientes deben ser de materiales no combustibles.
6.1.1.8 Cuando los recipientes o la estructura que los soporte se encuentren en lugares de circulación de
vehículos deben quedar protegidos por medios adecuados, tales como postes de concreto armado con altura mínima de 0,60 m y sección transversal de 0,20 m por 0,20 m, con un claro máximo entre elementos de 1,0 m o muretes de concreto armado de 0,20 m de espesor y altura mínima de 0,60 m que permitan el desalojo de agua, dejando paso libre y permanente para personas cuando menos en dos lados. 6.1.1.9 En las instalaciones B, C, C1 y D, cuando los recipientes se ubiquen en lugares donde el público
pueda tener acceso a ellos, deberán contar con medios que limiten el acercamiento a 1,00 m como máximo medidos a la tangente de los tanques, con el fin de evitar que cualquier persona maniobre la instalación. 6.1.1.10 Cuando se usen muros para ocultar los recipientes, dichos muros deben contar con ventilación en
la parte inferior, cubrir como máximo tres lados y no sobresalir más de 0,60 m por encima de la parte superior del recipiente. 6.1.1.11 No se permite colocar un recipiente arriba de otro.
6.2 Especificaciones particulares para los recipientes portátiles.
6.2.1 Cuando el recipiente se ubique en azotea, no se permite el uso de escalera marina o escaleras que
no sean fijas y permanentes para su acceso. 6.2.2 El sitio donde se ubiquen los recipientes debe tener cuando menos al frente y a uno de los lados, un
espacio libre mínimo de 0,60 m para permitir su intercambio. 6.2.3 Su colocación debe ser junto a muros de material incombustible, o bien junto a pretiles de una altura
no menor de 0,60 m y estar sujetos a éstos con materiales incombustibles. 6.2.4 Cuando para llegar al lugar de ubicación de los recipientes portátiles sea necesario cambiar de nivel,
este cambio debe hacerse transitando por escaleras fijas e inclinadas del inmueble. 6.2.5 En instalaciones en edificios, sólo se permite la colocación de recipientes portátiles hasta un cuarto
nivel y la capacidad del recipiente no debe de exceder de 30 kg. 6.2.6 Sólo se permite la colocación de recipientes portátiles con capacidad de 45 kg en planta baja.
6.2.7 A excepción de las instalaciones tipo A, el sitio para la ubicación de los recipientes, debe elegirse de
modo que no se requiera pasar con ellos por cocinas o por áreas destinadas al público dentro del inmueble. 6.3 Especificaciones particulares para Ios recipientes no portátiles.
6.3.1 Los recipientes no portátiles deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-021/2-SCFI-1993
o la NOM-021/3-SCFI-1993 o las correspondientes a su fecha de fabricación o las que las sustituyan. 6.3.2 El sitio donde se ubique el recipiente debe tener el espacio necesario para que las operaciones de
llenado o mantenimiento sean fáciles y seguras, y no debe estar en contacto directo con muros o cualquier otro objeto. 6.3.3 Los recipientes fabricados conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-021/2-SCFI-1993 o la
equivalente deben cumplir con lo siguiente: a).- Deben ser colocados sobre bases de sustentación en la parte de la placa de refuerzo o soporte, el
ángulo de apoyo no debe ser menor a 120 grados y las bases deben ser construidas de acuerdo a los resultados de la mecánica de suelos del lugar o en ausencia de ésta, se debe considerar que el terreno tiene una resistencia de 5 ton/m2 y el recipiente estará totalmente lleno con un gas cuya densidad es de 0.6 kg/L. b).- Deben permitir libremente los movimientos de expansión y contracción térmica del recipiente.
c).- Deben tener una altura tal que al quedar colocado el recipiente sobre dichas bases exista una altura
mínima de 1,50 m medida de la parte más baja del recipiente hasta el nivel de piso terminado. d).- El recipiente al quedar colocado sobre sus bases de sustentación, el desnivel máximo aceptable es de
6.3.4 Los recipientes no portátiles fabricados conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-021/3-SCFI-1993
o la equivalente, deben colocarse sobre piso suficientemente firme para evitar su hundimiento o flexión considerando el recipiente totalmente lleno con Gas L.P. cuya densidad sea 0,6 kg/L. Estos tanques también se pueden colocar sobre bases de sustentación y sus patas descansarán sobre dichas bases. 6.3.5 Cuando los recipientes se coloquen sobre piso apoyados en sus patas debe existir un claro mínimo
de 0,20 m entre el fondo del recipiente y el piso. 6.3.6 Cuando el recipiente se encuentre sobre una estructura, las cuatro patas del recipiente deben
sujetarse a ésta mediante unión atornillada de cuando menos 0,0127 m y los barrenos deben ser ovalados o circulares holgados. No se permite soldar la pata del recipiente a la base de sustentación y debe existir un acceso seguro hacia los controles del recipiente. Si se usan escaleras y pasarelas, éstas deben ser fijas y de material no combustible. 6.3.7 Cuando el recipiente se encuentre colocado sobre una estructura debe existir una distancia mínima
de 2,0 m entre la estructura y las líneas eléctricas de alta tensión. 6.3.8 Si el piso sobre el que se coloque el recipiente queda a más de 2,0 m sobre el nivel de piso
terminado del lugar o si al desplazarse fuera del piso donde se encuentra, existe la posibilidad de que el recipiente caiga de esa altura, se deberán fijar al piso las patas del recipiente para prevenir su deslizamiento. 6.3.9 Cuando el recipiente se instale en azotea debe existir un acceso fácil y seguro. Se permite que dicho
acceso sea por medio de escalera marina o por escaleras que no sean fijas y permanentes. 6.3.10 Cuando se requiera la interconexión de dos o más recipientes no portátiles por su zona de vapor,
ésta debe hacerse mediante un tubo rígido de acero al carbono, cédula 40 como mínimo o de cobre rígido tipo L, colocando válvulas de cierre que permitan la desconexión individual de alguno de los recipientes sin interrumpir el servicio. 6.3.11 En el caso de interconectar dos o más recipientes no portátiles de modo que la fase líquida del Gas
L.P. pueda pasar de uno a otro, dicha interconexión debe hacerse por el fondo y los domos de los recipientes quedar nivelados con una tolerancia máxima de 2% del diámetro exterior del recipiente de menor capacidad. También en estos recipientes se deben conectar las zonas de vapor para igualación de presiones. 6.3.12 Las interconexiones en la parte superior e inferior del recipiente no portátil deben hacerse con
coples expresamente destinados para el uso de Gas L.P., en los cuales deberá colocarse una válvula automática de exceso de flujo, seguida en el sentido de su cierre de una válvula de cierre normal del mismo diámetro nominal que la automática que la precede, o también se puede utilizar una válvula interna que incluya de fábrica esas dos funciones. 6.4 Valoración de recipientes no portátiles.
6.4.1 Para que los recipientes no portátiles puedan ser puestos o continuar en servicio, las válvulas
conectadas directamente al recipiente no deben tener más de 5 años de instaladas y no más de 7 años a partir de la fecha de fabricación marcada en la válvula. Estas válvulas pueden ser de alivio de presión, de llenado, de no retroceso o de exceso de flujo. La válvula debe contar con marca del fabricante y fecha de fabricación. 6.4.2 En todos los casos, el recipiente debe contar con válvula de máximo llenado y válvulas de alivio de
presión. La capacidad de desfogue de las válvulas de alivio de presión debe estar de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-021/1-SCFI-1993 o la que la sustituya. En todos los casos, los recipientes con una capacidad de almacenamiento menor de 5001 L deben contar con válvula de llenado. 6.4.3 Si el recipiente no portátil tiene diez años o más de fabricado, debe contar con un dictamen que
evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, realizado por una unidad de verificación acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEDG-2002. El recipiente no portátil debe contar con placa de identificación, en caso de no contar con ésta o la que misma no sea legible, deberá contar con el dictamen referido en este numeral. Se considera que una placa es legible cuando pueda determinarse la fecha de fabricación, nombre del fabricante, el número de serie y el espesor de la placa del recipiente. 6.5 Distancias entre elementos y recipientes.
6.5.1 Distancias mínimas de la tangente del recipiente portátil a:
Succión de aire acondicionado y ventiladores. Motores eléctricos o de combustión interna que no sean a prueba de explosión. Puertas o ventilas de casetas de elevador. Interruptores, contactos eléctricos y cables energizados no entubados. 6.5.2 Distancias mínimas de la tangente del recipiente no portátil con capacidad de almacenamiento hasta
Lindero del predio, cuando el recipiente está instalado a nivel de piso. Cualquier abertura al interior del edificio. Succión de aire acondicionado y ventiladores. Motores eléctricos o de combustión interna. Puertas o ventilas de casetas de elevador. Interruptores, contactos eléctricos y cables energizados no entubados. 6.5.3 Distancias mínimas de la tangente del recipiente no portátil con capacidad de almacenamiento de
Lindero del terreno, cuando el recipiente está instalado al nivel de piso. Cualquier abertura al interior del edificio. Succión de aire acondicionado y ventiladores. Motores eléctricos o de combustión interna. Puertas o ventilas de casetas de elevador. Interruptores, contactos eléctricos y cables energizados no entubados. * Para recipiente no portátil con capacidad de almacenamiento de más de 20,000 L hasta 60 000 L a lindero del terreno, cuando el recipiente está instalado al nivel de piso 10,00 m. * Para recipiente no portátil con capacidad de almacenamiento de más de 60,000 L a lindero del terreno, cuando el recipiente está instalado al nivel de piso a 15,00 m. 6.5.4 Distancias mínimas de la tangente del costado del vaporizador de fuego y eléctrico directo donde se
encuentra la entrada de Gas L.P. líquido a: Cualquier abertura al interior del edificio. Motores eléctricos o de combustión interna. 6.6 Tuberías.
6.6.1 Clasificación.
De acuerdo a su función, las tuberías de una instalación Gas L.P. se clasifican de la siguiente manera: Que conducen Gas L.P. en fase gaseosa en alta presión no regulada. Que conducen Gas L.P. en fase gaseosa en alta presión regulada. Que conducen Gas L.P. en fase gaseosa en baja presión regulada. 6.6.2 Requisitos para el cálculo de los diámetros de las tuberías.
6.6.2.1 Especificaciones generales para el cálculo de los diámetros mínimos.
6.6.2.1.1 Con excepción de la tubería de llenado, las tuberías de la instalación y sus accesorios deben
dimensionarse considerando que por ellos circulará el caudal volumétrico demandado por todos los aparatos que esa tubería alimente, aun cuando su operación no sea simultánea. 6.6.2.1.2 Los diámetros para las tuberías de servicio y las que alimentan de Gas L.P. líquido a los
vaporizadores deben calcularse bajo las bases de cálculo generales y las específicas que correspondan de acuerdo a la fase en que fluye el Gas L.P. y al régimen de presión regulada en que trabaje la tubería calculada. 6.6.2.1.3 El cálculo de la tubería debe efectuarse considerando flujo isotérmico y propano como fluido
6.6.2.2 Especificaciones particulares para el cálculo de tuberías conduciendo Gas L.P. en régimen de baja
6.6.2.2.1 El cálculo de la caída de presión para las tuberías en baja presión regulada se rige por la fórmula
del Dr. Pole, usando los factores correspondientes al diámetro y material utilizados. 6.6.2.2.2 La expresión matemática de la fórmula del Dr. Pole a utilizar para el cálculo de la caída de
F = Factor de cálculo de tubería (ver anexo 3) 6.6.2.2.3 La máxima caída de presión porcentual permisible en las tuberías conduciendo Gas L.P. en baja
presión regulada es de 5% de la presión de servicio nominal, cuando no exista medidor volumétrico y de 9%, cuando exista medidor volumétrico. 6.6.2.3 Especificaciones particulares para el cálculo de tuberías conduciendo Gas L.P. en régimen de alta
6.6.2.3.1 Se deben utilizar fórmulas que consideren el carácter compresible del Gas L.P. y sean válidas
para las condiciones de diámetros, caudales y longitudes que se pretendan usar. 6.6.2.3.2 La máxima caída de presión admisible en las tuberías será aquella para la cual la presión final
sea suficiente para el correcto funcionamiento del regulador o los aparatos de consumo que alimente. 6.6.2.4 Especificaciones de cálculo para tuberías que conducen Gas L.P. en fase líquida.
6.6.2.4.1 Para el dimensionamiento de las tuberías que conduzcan Gas L.P. en fase líquida debe usarse la
6.6.2.4.2 Para flujo por gravedad, el diámetro mínimo requerido es aquél para el cual el caudal volumétrico
que circule ocasione una pérdida de energía por fricción al menos igual a la diferencia de nivel que exista entre los puntos inicial y final de la tubería. 6.6.2.4.3 Para la succión de una bomba el diámetro mínimo requerido es aquél para el cual el caudal
volumétrico que impulse la bomba ocasione una pérdida de energía por fricción igual a la diferencia de nivel que exista entre los puntos inicial y final de la tubería, considerando que la caída de presión a través del filtro que precede la bomba es la máxima. 6.6.2.4.4 Para la descarga de una bomba, el diámetro mínimo requerido es aquél para el cual el caudal
volumétrico que impulse la bomba permita que a la entrada del vaporizador se tenga la presión manométrica que el fabricante establece como la menor para el correcto funcionamiento de su equipo. 6.6.3 Requisitos para los materiales de tuberías y conexiones.
6.6.3.1 Especificaciones para las tuberías y conexiones conduciendo Gas L.P. en baja presión regulada,
6.6.3.1.1 Tuberías de cobre rígido tipo “L” con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura
por capilaridad. El punto de fusión de la soldadura debe ser no menor de 216 °C. 6.6.3.1.2 Tubería de acero negro o galvanizado cédula 40 o mayor, con o sin costura y conexiones de
hierro maleable clase 1 para 1,03 MPa o clase mayor. 6.6.3.1.3 Cobre flexible Tipo “L” con conexiones tipo asiento de compresión (flare), no mayor a 1 m.
6.6.3.1.4 Mangueras termoplásticas de polietileno, PVC, buna-n o neopreno con conexiones premontadas
o fijas con abrazaderas, cuya presión mínima de diseño sea de 0,49 MPa. 6.6.3.1.5 Se permite el uso de mangueras de látex únicamente para la conexión de mecheros Bunsen o
6.6.3.1.6 Se puede usar para instalaciones ocultas o subterráneas, tubería de polietileno de alta densidad
con accesorios y conexiones compatibles unidos mediante termofusión o electrofusión. 6.6.3.1.7 Las conexiones roscadas deben ser selladas mediante productos resistentes a la acción
6.6.3.1.8 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador.
6.6.1.3.9 Las conexiones soldables deben ser unidas mediante soldadura de arco eléctrico.
6.6.3.1.10 Las conexiones bridadas serán unidas mediante bridas clase 150 o mayor, con empaques
metálicos o de cualquier material con temperatura de fusión mínima de 815 °C. 6.6.3.2 Especificaciones para las tuberías y conexiones conduciendo Gas L.P. en alta presión regulada,
las cuales pueden usar los siguientes materiales: 6.6.3.2.1 Tubería de cobre rígido Tipo “L” con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura
por capilaridad. El punto de fusión, de la soldadura no debe ser menor de 238 °C. 6.6.3.2.2 Tubería de acero negro o galvanizado cédula 80 o mayor, con o sin costura y conexiones en
hierro maleable clase 1 para 1,03 MPa o clase mayor. 6.6.3.2.3 Tubería de acero negro cédula 40 o mayor, con o sin costura, con conexiones en acero forjado
cédula 40 o mayor, unidas mediante soldadura de arco eléctrico y empaques metálicos. 6.6.3.2.4 Mangueras termoplásticas de polietileno, PVC, buna-n o neopreno con conexiones premontadas
o fijas con abrazaderas, cuya presión mínima de diseño sea de 0,49 MPa. 6.6.3.2.5 Para instalaciones ocultas o subterráneas se puede usar tubería de polietileno de alta densidad
con accesorios y conexiones compatibles, unidos mediante termofusión o electrofusión. 6.6.3.2.6 Las conexiones roscadas deben ser selladas mediante productos resistentes a la acción
6.6.3.2.7 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador.
6.6.3.2.8 Las conexiones soldables deben ser unidas mediante soldadura de arco eléctrico.
6.6.3.2.9 Las conexiones bridadas serán unidas mediante bridas clase 150 o mayor, con empaques
metálicos o de cualquier material con temperatura de fusión mínima de 815 °C. 6.6.3.3 Especificaciones para las tuberías y conexiones conduciendo Gas L.P. en fase gaseosa en alta
presión no regulada, para las cuales se pueden usar los siguientes materiales: 6.6.3.3.1 En las instalaciones clases A, B, C, C1 y E no se permite el uso de manguera para conducir Gas
L.P. en alta presión no regulada. En las instalaciones de otras clases, estas mangueras deben ser para una presión de operación de 2,61 MPa y resistir la acción del Gas L.P. 6.6.3.3.2 Tubería de acero negro cédula 40 o mayor, sin costura y conexiones soldables cédula 40 o
mayor unidas mediante soldadura de arco eléctrico. 6.6.3.3.3 Tubería de acero negro cédula 80 sin costura y conexiones roscadas clase 1, selladas mediante
productos resistentes a la acción del Gas L.P. o clase mayor. 6.6.3.3.4 Tubería de cobre rígido tipo “L”, con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura
con punto de fusión no menor de 238 °C. 6.6.3.3.5 Las conexiones roscadas deben ser selladas mediante productos resistentes a la acción
6.6.3.3.6 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador.
6.6.3.3.7 Las conexiones soldadas deben ser unidas mediante soldadura de arco eléctrico.
6.6.3.3.8 Las conexiones bridadas serán unidas mediante bridas clase 150 o mayor, con empaques
metálicos o de cualquier material con temperatura de fusión mínima de 815 °C. 6.6.3.4 Especificaciones de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L.P. en fase líquida, para las
cuales se pueden usar los siguientes materiales. 6.6.3.4.1 En las instalaciones clases A, B, C, C1 y E no se permite el uso de manguera para conducir Gas
L.P. en fase líquida. En las instalaciones de otras clases, estas mangueras deben ser para una presión de operación de 2,61 MPa y resistir la acción del Gas L.P. 6.6.3.4.2 Tubería de acero negro o galvanizado cédula 80, sin costura y conexiones en hierro maleable
6.6.3.4.3 Unicamente para la línea de llenado se permite tubería de cobre rígido tipo “L”, con conexiones
de cobre o bronce unidas mediante soldadura por capilaridad. El punto de fusión de la soldadura no debe ser menor de 238 °C. 6.6.3.4.4 Las conexiones roscadas deben ser selladas mediante productos resistentes a la acción
6.6.3.4.5 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador.
6.6.3.4.6 Las conexiones soldables deben ser unidas mediante soldadura de arco eléctrico.
6.6.3.4.7 Las conexiones bridadas serán unidas mediante bridas clase 300, con empaques metálicos o de
cualquier material con temperatura de fusión mínima de 815 °C. 6.6.4 Requisitos para la instalación de las tuberías.
6.6.4.1 Requisitos generales.
6.6.4.1.1 No se permite la instalación de tuberías en cubos o casetas de elevadores, tiros de chimenea
ni lugares que atraviesen cisternas, cimientos, huecos formados por plafones, cajas de cimentación, registros eléctricos o electrónicos. No se considera oculto el tramo que sólo atraviese un muro macizo o losa. Si el muro es hueco, la tubería debe ahogarse en mortero 6 argamasa en la parte que se aloje en el muro o enfundarse. 6.6.4.1.2 En las tuberías metálicas no se permiten dobleces que tengan como propósito evitar el uso de
conexiones. No aplica esto a mangueras de plástico con alma metálica. 6.6.4.1.3 En instalaciones ocultas o subterráneas no se permite el uso de tuercas unión.
6.6.4.1.4 Las tuberías deben quedar separadas 10 cm como mínimo de conductores eléctricos cuya
tensión nominal sea menor o igual a 127 V. 6.6.4.1.5 Para los conductores eléctricos cuya tensión nominal sea mayor a 127 V y estén contenidos
dentro de canalizaciones o ductos, la separación mínima debe ser de 20 cm. 6.6.4.1.6 Para los conductores eléctricos cuya tensión nominal sea mayor a 127 V y no estén contenidos
dentro de canalizaciones o ductos, la separación mínima debe de ser 50 cm. 6.6.4.1.7 Las tuberías deben quedar separadas 20 cm como mínimo de tuberías que conduzcan fluidos no
corrosivos con temperatura mayor de 60 °C. 6.6.4.1.8 Las tuberías deben quedar separadas 10 cm como mínimo de otras tuberías diferentes al
Gas L.P. Este requisito sólo aplica para tuberías que conducen fluidos no corrosivos. 6.6.4.1.9 Las tuberías adosadas a la construcción se deben soportar como mínimo cada 3,0 m con
soportes, grapas, o abrazaderas, que permitan el deslizamiento de las mismas y eviten su flexión por peso propio. 6.6.4.1.10 Las tuberías deben estar protegidas contra daños mecánicos.
6.6.4.1.11 En los sitios donde sean previsibles esfuerzos mecánicos, desalineamientos o vibraciones por
asentamientos o movimientos desiguales, se debe dotar de flexibilidad a la tubería mediante rizos, curvas omegas, juntas de expansión o conexiones, no permitiéndose el uso de mangueras para este fin. 6.6.4.1.12 Cuando atraviesen claros o por condiciones especiales de diseño queden separadas de la
construcción, deben estar soportadas en ambos extremos. 6.6.4.1.13 Cuando recorran ductos, éstos deben ser específicos para el propósito de ventilar su recorrido y
quedar abiertos permanentemente al exterior, en ambos extremos. 6.6.4.1.14 Se permite colocar tubería en ambientes corrosivos, sólo en los casos que ésta se destine para
alimentar aparatos de consumo instalados en dicho ambiente. La tubería debe protegerse en función del ambiente al que esté expuesta. 6.6.4.1.15 Los extremos terminales de las tuberías deben estar conectados al aparato de consumo o, en
6.6.4.1.16 Se permite usar mangueras, solamente para la conexión de aparatos de consumo sujetos a
vibración o móviles, tales como planchas, quemadores móviles o criadoras, siempre y cuando su longitud no exceda de 1,50 m. 6.6.4.1.17 Las mangueras no deben pasar a través de muros, divisiones, puertas, ventanas o pisos ni
quedar ocultas o expuestas a daños físicos. 6.6.4.1.18 Entre dos válvulas de cierre colocadas en tuberías que manejen Gas L.P. en fase líquida, se
debe colocar una válvula de relevo hidrostático, con presión de apertura no menor de 2,41 MPa. 6.6.4.1.19 Se permite la instalación de tuberías en sótanos, exclusivamente para abastecer los aparatos
de consumo que en ellos se encuentren. Estas tuberías deben ser visibles y el sótano debe contar con ventilación natural o forzada. Debe instalarse en dicha tubería una válvula de cierre manual en un punto de fácil acceso fuera del sótano, seguida de un manómetro de rango adecuado. 6.6.4.2 Requisitos para la instalación de tuberías subterráneas.
Cuando sobre ellas no exista tráfico vehicular, su parte superior debe estar a una profundidad mínima de 0,60 m del nivel del piso terminado y a cuando menos 1,20 m, en los casos de existir circulación de vehículos. 6.6.4.2.1 Las tuberías de acero deben protegerse contra la corrosión tomando en cuenta la naturaleza del
6.6.4.2.2 Para su protección pueden utilizarse materiales bituminosos, fibra de vidrio, felpa, cinta plástica o
6.6.4.3 Requisitos para la instalación de tuberías de servicio para conducir Gas L.P. en baja
6.6.4.3.1 Se consideran aceptables las tuberías que recorren muros en cualquier dirección y las ocultas,
instaladas en ranuras hechas en tabique macizo o tendidas en tabique hueco sin ranura, pero ahogadas en mortero 6 argamasa. Cuando la trayectoria de la tubería sea horizontal en muro, la ranura debe hacerse como mínimo a una altura de 10 cm del nivel del piso terminado. 6.6.4.3.2 Cuando la tubería se localice sobre losas, se permite su instalación sobre el piso de la losa o
bien, ahogadas en la parte superior de ésta, siempre y cuando no sea la planta baja del inmueble. 6.6.4.4 Requisitos para la instalación de tuberías de servicio para conducir Gas L.P. en alta presión
6.6.4.4.1 Sólo se permite instalarlas en forma visible.
6.6.4.4.2 En las instalaciones clases A, A1, B y B1, sólo se permite tubería en alta presión, en los casos
destinados a abastecer aparatos de consumo que funcionen a esta presión. 6.6.4.4.3 No se permiten mangueras ocultas y su conexión con las tuberías metálicas debe quedar visible.
6.6.4.4.4 La unión de la tubería de polietileno con tuberías metálicas y mangueras debe ser visible.
6.6.4.5 Requisitos para la instalación de tuberías de llenado.
6.6.4.5.1 Estas tuberías deben instalarse en el exterior del inmueble donde se localice el recipiente y
deben ser totalmente visibles para el personal que efectúe la maniobra de trasiego o llenado. 6.6.4.5.2 La tubería debe ir colocada en el inmueble del usuario de la instalación y en ningún caso se
instalará sobre zona colindante de otra propiedad. 6.6.4.5.3 No se permite que ninguna parte de estas tuberías esté dentro de una junta sísmica.
6.6.4.5.4 La boca de la toma donde se conecta la manguera del autotanque se debe situar en el exterior
de la construcción, a una altura no menor de 2,50 m del nivel de piso terminado y a cuando menos 1,0 m del medidor y tablero eléctrico. Esto sólo aplica en tanques situados en azotea. 6.6.4.5.5 No se permite ubicar la boca de la toma en áreas cerradas o cubos de luz. La distancia mínima
de la boca de la toma a una flama debe ser de 3,0 m. 6.6.4.5.6 Es opcional el uso de tuberías de retorno de vapores.
6.6.4.5.7 Las tuberías de llenado deben tener los siguientes accesorios:
6.6.4.5.7.1 Una válvula de cierre manual para una presión de 2,73 MPa, junto al acoplador de la válvula de
llenado del recipiente. En ningún caso al recipiente se le debe de quitar la válvula de llenado que trae de fábrica. 6.6.4.5.7.2 Una válvula de globo para una presión de trabajo de 2,73 MPa y una válvula de llenado, en la
6.6.4.5.7.3 Válvula de relevo hidrostático entre las dos válvulas de cierre manual, colocada en la parte más
alta de la tubería, cuya calibración de apertura debe ser de 2,61 MPa como mínimo. No se permite el uso de válvulas de servicio para esta aplicación. 6.6.4.5.8 En ningún caso se permite utilizar en la tubería válvulas que se usen para recipientes portátiles.
6.6.4.5.9 No se permite la colocación de desfogues o purgas en las tuberías de llenado.
6.6.4.5.10 Las instalaciones deben contar con tubería de llenado en los siguientes casos:
Cuando la manguera del autotanque, en todo su recorrido, no quede a la vista del personal que efectúa la maniobra de llenado. Cuando para el llenado del recipiente, la manguera tenga que pasar por interiores o recintos. Cuando la azotea donde se ubica el recipiente tenga una altura mayor de 7,0 m sobre el nivel de la banqueta. Cuando la distancia del recipiente ubicado en la azotea al costado de la construcción que da al autotanque sea mayor de 10,0 m. Cuando la distancia entre los cables de alta tensión y el paso de la manguera sea menor a 3,0 m. Cuando el tendido de la manguera desde el autotanque hasta la fachada de la construcción donde está localizado el recipiente, no se haga sobre el nivel de piso terminado de dicha construcción. 6.6.4.6 Requisitos adicionales para la instalación de tuberías de llenado múltiple.
6.6.4.6.1 Estas tuberías no deben atravesar juntas de expansión o de cualquier otro tipo utilizadas en la
6.6.4.6.2 Los recipientes que estén abastecidos por esta tubería deben encontrarse ubicados en una
6.6.4.6.3 En la boca de la toma donde se conecta la manguera a la tubería, debe señalarse en un rótulo
visible la siguiente identificación “toma de llenado múltiple”. 6.6.4.6.4 No se permiten tuberías de llenado múltiple para abastecer recipientes de otro usuario.
6.6.4.6.5 Todos los recipientes alimentados por esta tubería deben ser de la misma capacidad, estar
colocados de modo que alcancen su máximo nivel de llenado permisible a la misma altura e interconectados en sus zonas de vapor y de líquido. La interconexión de las zonas de líquido debe hacerse con coples protegidos por válvulas internas o de exceso de flujo, seguidas estas últimas por válvulas de globo. 6.6.5 Colores de las tuberías.
6.6.5.1 Para su identificación, las tuberías deben pintarse con los siguientes colores:
6.6.5.2 Las bandas de color se colocarán de acuerdo a lo establecido con la NOM-026-STPS-1998.
6.6.5.3 Como mínimo, deben pintarse de color blanco 30 cm posteriores a la boca de la toma de llenado.
6.7 Medidores y reguladores de Gas L.P.
6.7.1 Medidores de Gas L.P. en fase vapor.
6.7.1.1 Se deben instalar a la intemperie o bajo cobertizo.
6.7.1.2 Se deben instalar de tal manera que las operaciones de lectura y mantenimiento se lleven a cabo
6.7.1.3 Se deben instalar precedidos por una válvula individual de cierre de operación manual.
6.7.1.4 Se deben instalar fuera de los departamentos, agrupados en sitios de libre acceso y con ventilación
6.7.2 Reguladores.
6.7.2.1 Especificaciones generales.
6.7.2.1.1 La presión de servicio, a cero caudal demandado, de los reguladores de baja presión debe ser de
6.7.2.1.2 Toda instalación de aprovechamiento debe contar al menos con un regulador de presión.
6.7.2.1.3 En caso de tener más de un recipiente conectado en paralelo se puede instalar un solo
6.7.2.1.4 Debe instalarse válvula de cierre de operación manual colocadas antes de la entrada del
regulador a no más de 0,25 m del mismo. 6.7.2.1.5 El diafragma de los reguladores de presión que reciban Gas L.P. proveniente de un vaporizador
debe ser adecuado para resistir la temperatura a la cual el Gas L.P. sale del vaporizador. 6.7.2.2 Ubicación.
6.7.2.2.1 Los reguladores de primera etapa y todos los colocados en las instalaciones clases A, B, C, C1 y
6.7.2.2.2 No se permite la instalación de reguladores en cubos o casetas de elevadores, tiros de
chimenea, cisternas, cimientos, huecos formados por plafones, cajas de cimentación, registros eléctricos o electrónicos. 6.7.2.2.3 En instalaciones clases B, C, C1 y E cuando por razones de proceso sea necesario ubicar
el regulador de segunda etapa en recintos cerrados, se debe instalar un tubo que conecte la ventila del regulador con la atmósfera, a fin del que el desfogue se haga a un lugar seguro. 6.7.2.3 Presión de servicio.
Se debe contar con manómetro que indique la presión de salida de los reguladores que descargan en alta presión, colocado en el cuerpo del regulador en la tubería a no más de 0,10 m de éste, precedido por una válvula de aguja. 6.7.2.4 Conexión del regulador a recipientes.
6.7.2.4.1 Cuando en la instalación se use regulador de una sola entrada, éste debe conectarse
directamente a la válvula de servicio del recipiente portátil o mediante conexión flexible que cumpla con la NOM-018/3-SCFI-1993 o la que la sustituya. 6.7.2.4.2 Se puede utilizar manguera especial resistente a la acción del Gas L.P., con una presión máxima
de operación de 2,61 kPa, que tenga integrado un regulador, para conectarse directamente al recipiente portátil de hasta 10 kg de capacidad. 6.7.2.4.3 Cuando se utilicen dos recipientes portátiles, debe usarse un regulador con entrada doble y las
conexiones con las válvulas de los recipientes deben hacerse mediante conexión flexible que cumpla con la NOM-018/3-SCFI-1993 o la que la sustituya. 6.7.2.4.4 Si se tiene sólo un recipiente portátil y se conecta a un regulador con doble entrada, la abertura
no utilizada de éste, debe obturarse con tapón roscado que asegure su hermeticidad. 6.8 Aparatos de consumo.
6.8.1 Especificaciones generales.
6.8.1.1 La menor presión de Gas L.P. en los orificios de las espreas de aparatos que trabajan en baja
6.8.1.2 El caudal volumétrico de Gas L.P. por aparato se determina en el siguiente orden de preferencia:
Por el diámetro del orificio de las espreas. Por consumos típicos (ver anexos 1 y 2). 6.8.1.3 Todo aparato de consumo se debe localizar en forma tal que se tenga seguro acceso al mismo y a
6.8.1.4 Cuando los aparatos de consumo se instalen en lugares cerrados, es obligatorio instalar
chimeneas con tiro directo, natural o forzado para desalojar al exterior los gases de la combustión y proveer los medios adecuados para permitir la entrada permanente de aire del exterior. 6.8.1.5 Cuando las condiciones de la instalación lo permitan se debe colocar antes de cada aparato de
consumo, una válvula de cierre de operación manual. 6.8.1.5.1 Cuando las condiciones de la instalación y/o los aparatos de consumo no permitan la colocación
de una válvula de cierre de operación manual para cada aparato, se debe instalar una válvula de las mismas
características que controle la totalidad de los aparatos. Esta debe quedar colocada en un lugar visible y de
6.8.1.5.2 En aparatos de consumo fijos, tales como hornos empotrados, calentadores de agua, cocinas
integrales, etc., se puede colocar tubo flexible sin sujetar, si el tramo tiene una longitud no mayor de 0,50 m. 6.8.1.5.3 En locales con instalaciones clases C, C1 y E cuando los aparatos de consumo sean de uso
colectivo (escuelas, laboratorios, baños, etc.), se debe instalar una válvula de cierre general de operación manual localizada de forma visible en el mismo nivel arquitectónico que los aparatos de consumo, claramente identificada y de fácil acceso para su operación. 6.8.1.5.4 En instalaciones clase B que no tengan medidor, debe instalarse una válvula de cierre de
operación manual en cada alimentación a departamento o casa, colocada en un lugar visible y de fácil acceso, claramente identificada. 6.8.2 Calentadores para agua.
6.8.2.1 No se permite instalar calentadores para agua en el interior de cuartos de baño, armarios,
recámaras o dormitorios. La localización de estos aparatos se debe efectuar a la intemperie o en sitios con ventilación permanente. 6.8.2.2 Los calentadores se deben conectar mediante un rizo de tubo de cobre flexible con longitud no
6.8.3 Calefactores.
6.8.3.1 Los que se usen para calentar recámaras o dormitorios, deben ser del tipo ventilado, cuyo diseño
permita desalojar al exterior los gases de combustión y deben quedar instalados de forma permanente. 6.8.3.2 Se deben conectar mediante un rizo de tubo de cobre flexible con longitud no mayor de 1,50 m y
6.8.3.3 Los calefactores móviles se deben conectar mediante manguera o rizo de tubo de cobre flexible
6.8.4 Estufas.
6.8.4.1 Se deben conectar mediante un rizo de tubo de cobre flexible de 12,7 mm de diámetro con longitud
6.8.5 Vaporizadores.
6.8.5.1 Los vaporizadores se deben instalar en sitios de fácil acceso, alejados de materiales combustibles,
y libres de basura. Estos aparatos deben estar fijados sobre una base firme de concreto o metálica. 6.8.5.2 Las salidas de líquido de los recipientes no portátiles que alimentan a los vaporizadores deben
estar protegidas con válvula de exceso de flujo seguida por una válvula de cierre de operación manual. 6.8.5.3 La tubería de vapor debe ser de acero al carbono de la cédula que corresponda de acuerdo a su
6.8.5.4 Se deben instalar válvulas de cierre de operación manual para una presión de trabajo 2,73 MPa,
una a la salida del vaporizador y otra en un punto inmediato antes del tanque trampa o a la entrada del regulador. 6.8.5.5 Entre ambas válvulas se debe instalar un manómetro con rango de 0,0 a 2,048 MPa.
6.8.5.6 No se permite la instalación de vaporizadores de fuego directo en sótanos.
6.8.5.7 No se permite la instalación de vaporizadores en recintos cerrados sin ventilación apropiada.
6.8.5.8 No se permite el uso de tubería de cobre para los primeros 10,0 m después de la salida de un
7. Prueba de hermeticidad
7.1.1 Con excepción de las tuberías ocultas o subterráneas, la hermeticidad de toda tubería que conduzca
Gas L.P. en cualquier fase, debe revisarse antes de ponerla en servicio. 7.1.2 Sólo pueden ser puestas en servicio las tuberías que resulten herméticas.
7.1.3 La hermeticidad de las tuberías ocultas o subterráneas debe revisarse antes de cubrirlas.
7.1.4 Para la revisión de la hermeticidad, las tuberías deben presurizarse mediante un fluido compresible y
la detección de las fugas puede hacerse mediante manómetro, aplicación de solución jabonosa o detector de fugas. 7.1.5 Una vez que el manómetro registra la presión requerida, la fuente de presión debe desconectarse del
7.1.6 La revisión de hermeticidad se debe llevar a cabo en presencia de una Unidad de Verificación
acreditada y aprobada en esta Norma, quien debe incluir en su dictamen el resultado de la prueba. 7.1.7 La hermeticidad de la tubería se dará por aceptada si durante el tiempo de revisión no se registra
disminución alguna de la presión de revisión o no se detecta fuga. 7.1.8 La revisión de la hermeticidad de la conexión entre la tubería y los aparatos de consumo debe
hacerse con una solución jabonosa a la presión y condiciones de operación del aparato de consumo. 7.2 Medios utilizados para la presurización.
7.2.1 Para todas las tuberías, excepto las que operan en baja presión regulada, en las que puede usarse
el propio Gas L.P., el fluido para la presurización debe ser aire, dióxido de carbono (CO2) o gas inerte. 7.2.2 No se permite el uso de oxígeno.
7.3 El tiempo de duración de la revisión de hermeticidad debe ser de 30 min. como mínimo por cada 14 m3
de volumen geométrico que presenten las tuberías a revisar. 7.4 Presión para la revisión de la hermeticidad.
7.4.1 Tuberías que operan a presión regulada.
7.4.1.1 Para las tuberías en alta presión regulada, la presión para la revisión de la hermeticidad debe ser
entre 1,5 y 2 veces la presión de servicio nominal de la tubería que se revise. 7.4.1.2 Para las tuberías en baja presión regulada, la presión para la revisión de la hermeticidad debe ser
7.4.2 Tuberías que operan a presión no regulada.
7.4.2.1 La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías que manejan vapores de Gas L.P.
provenientes de la salida de un vaporizador y de aquellas que lo manejan sin un medio mecánico que lo impulse debe quedar comprendida entre 0,490 MPa y 0,588 MPa. 7.4.2.2 La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías que manejan vapor de Gas L.P.
impulsado por un compresor debe quedar comprendida entre 0,980 MPa y 1,176 MPa. 7.4.2.3 La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías de llenado y otras que manejan
Gas L.P. en fase líquida debe quedar comprendida entre 0, 490 MPa y 0,588 MPa. 8. Instalación eléctrica
En las instalaciones clases C, C1 y E abastecidas con recipientes no portátiles, las instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado dentro de un perímetro de 5,0 m a partir de las válvulas de llenado deben ser Clase 1 División 2, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones Eléctricas (Utilización). 9. Sistemas de protección contra incendio
9.1 En las instalaciones clases C, C1 y E debe existir un sistema de extinción de fuego que proteja el área
de los recipientes y aquellas donde existan vaporizadores, bombas o cuando la capacidad sea igual o mayor a 5000 L. deben cumplir además los siguientes requisitos: 9.1.1 Las instalaciones clases C, C1 y E deben contar con extintores de polvo químico seco de 9 kg de
9.1.2 Las instalaciones clases C, C1 y E con almacenamiento de Gas L.P. igual o mayor a 20,000
de capacidad de agua, deben contar con hidrantes y/o monitores. 9.1.3 Las instalaciones con almacenamiento de Gas L.P. son igual o mayor a 90,000 L de capacidad de
agua, deben contar con un sistema de enfriamiento por aspersión de agua. 9.2 Las especificaciones para los sistemas de protección contra incendio referidos en 9.1.2 y 9.1.3
de esta Norma deben apegarse a lo establecido en la NOM-001-SEDG-1996, Plantas de almacenamiento para Gas L.P. Diseño y construcción o la que la sustituya. 10. Procedimiento para la evaluación de la conformidad
10.1 Para efectos de este procedimiento, los siguientes términos se entenderán como se describen a
10.1.1 DGGLP.
Dirección General de Gas L.P. de la Secretaría de Energía. 10.1.2 Dictamen.
Al documento que emite la Unidad de Verificación mediante el cual se determina el grado de cumplimiento 10.1.3 Evaluación de la conformidad.
A la determinación del grado de cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana mediante verificación. 10.1.4 Ley.
A la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 10.1.5 Norma
A la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-2003, Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. diseño 10.1.6 Unidad de Verificación.
A la persona física o moral acreditada y aprobada conforme lo establece la ley, que realiza actos 10.1.7 Verificación.
A la constatación ocular, comprobación mediante medición y examen de documentos que se realizan para 10.2 Procedimiento.
Artículo 1. El presente procedimiento es aplicable a las instalaciones nuevas de aprovechamiento de Gas
L.P. clases B, C, C1, D y E mediante la verificación de los proyectos (planos y memorias técnicas descriptivas) y, en su caso, en la verificación de instalaciones ya construidas de aprovechamiento de Gas L.P. de cualquier clase, a petición de parte. Para las instalaciones en uso, cuando así lo requiera la DGGLP podrá solicitar al usuario de la instalación, el dictamen de conformidad de la instalación con la presente Norma, emitido por Unidad de Verificación debidamente aprobada conforme a la ley. Artículo 2. El interesado debe requerir la evaluación de la conformidad con esta Norma y conservar el
dictamen de la conformidad que deberá estar a la disposición de la DGGLP o de otra autoridad competente conforme a sus atribuciones. El dictamen de la conformidad con esta Norma debe obtenerse de una Unidad de Verificación. Artículo 3. Para obtener el dictamen de conformidad con esta Norma, el interesado obtendrá el directorio
de unidades de verificación en la oficialía de partes de la DGGLP, ubicada en Insurgentes Sur 1532, tercer piso, colonia Crédito Constructor, código postal 03940, México, D.F. o en la página de la Secretaría de Energía, vía Internet, en la dirección: www.energia.gob.mx sección servicios referentes al Gas L.P. Artículo 4. Evaluación de la conformidad a petición de parte.
El usuario de una instalación de aprovechamiento de Gas L.P. ya construida, de cualquier clase, puede solicitar la evaluación de la conformidad con esta Norma. Los gastos que se originen de las verificaciones a petición de parte serán a cargo de las personas a Artículo 5. El usuario debe contar con la evaluación de la conformidad con esta Norma en las
instalaciones nuevas de las clases B, C, C1, D y E. Este requisito se debe cumplir previo al surtido de la primera carga de Gas L.P. a las instalaciones nuevas. En estos casos, el distribuidor de Gas L.P. debe solicitar el dictamen al usuario. Artículo 6. El dictamen citado en el artículo anterior debe indicar que la instalación de aprovechamiento sí
está de conformidad con esta Norma. En caso contrario, el distribuidor de Gas L.P. no debe surtir gas a la instalación del usuario final. Artículo 7. En las instalaciones de las clases B, C, C1, D y E ya dictaminadas que posteriormente se
modifiquen, el usuario tendrá la obligación de solicitar una nueva evaluación de la conformidad con esta Norma. Artículo 8. Las unidades de verificación que dictaminan estas instalaciones deben reportar a la DGGLP
sobre las verificaciones realizadas, en la forma y términos que esta dependencia establezca. Artículo 9. Las evaluaciones de la conformidad de seguimiento se podrán efectuar por parte de la DGGLP
Artículo 10. En aquellos casos en los que del resultado de la verificación se determine incumplimiento a
esta Norma, condiciones inseguras de la instalación o cuando la verificación no pueda llevarse a cabo por causa imputable al propietario, la Unidad de Verificación dará aviso de inmediato a la DGGLP, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan. Artículo 11. Las instalaciones clase D deberán contar además con un dictamen anual referente
exclusivamente al cumplimiento del punto 5.7 de esta Norma. 11. Vigilancia
La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Secretaría de Energía, 12. Bibliografía
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. NFPA 54 National Fuel Gas Code Edición 1999. NFPA 58 Storage and handling of liquefied petroleum gases. 13. Concordancia con normas internacionales
La presente Norma Oficial Mexicana no es concordante con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su publicación. ANEXO No. 1
Caudal volumétrico a través de espreas
Esprea No.
m3 std/h Esprea
Datos del NFPA 54 National Fuel Gas Code Edición 1999. Metros cúbicos estándar de propano puro, con un poder calorífico de 88 851,7 BTU/m3 (22 390,6 Kcal/m3 = 2516 BTU/pie3 std), cuando la presión en la esprea es de 0,02791 kgf/cm2. La densidad relativa (S) del propano a esas condiciones se tomó como 1,52, considerando que la del aire es la unidad. ANEXO No. 2
Consumos típicos de algunos aparatos en baja presión regulada
Aparato Consumo
m3std/h(C3H8)
Estufa restaurante
Calefactor para
Los números entre corchetes indican la esprea considerada. ANEXO No. 3
Diámetros nominales, diámetros interiores y valores del factor “F” para usarse en la fórmula
del Dr. Pole, para el cálculo de la caída de presión en líneas de baja presión regulada
Los valores del factor “F” están indicados para Gas L.P. con una presión en la esprea de 2,60 kPa (26,54 g/cm2). TRANSITORIO
UNICO. Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes de su publicación
México, D.F., a 8 de septiembre de 2003.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Gas L.P. y Director General de Gas L.P., Eduardo Piccolo Calvera.- Rúbrica.
Source: http://www.csei.org.cn/IRC/admin/edit/uploadfile/20070922145707588.pdf
dan-wong.com
U.S. Department of Health and Human Services FDA ADvises PAtients to switch to hFA-ProPelleD Albuterol inhAlers now CFC-propel ed inhalers no longer available as of Dec. 31, 2008 The U.S. Food and Drug Administration today issued a public health advisory to alert patients, caregivers and healthcare professionals to switch to hydrofluoroalkane (HFA)-propelled albuterol inhalers beca
\\10.252.5.113\journal\mep\notice.0
V E N T E D E S D O M A I N E S Enchères verbales et soumissions cachetées. Dépôt des soumissions : Direction Nationale d’ Interventions Domaniales - LES ELLIPSES - 3, avenue duchemin de Presles - 94417 ST MAURICE CEDEX avant le 07 septembre 2011 à 16 h 00. Pour être retenues, les soumissions doivent être accompagnées d’un chèque d’un montant égal à 20 % del’offre, libell