Source: https://docplayer.fi/146899911-Aanevoima-oy-ilmansuojelun-vuosiraportti-2018.html
Timestamp: 2020-01-28 08:04:11+00:00
Document Index: 22788897

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI PDF Ilmainen lataus
Download "ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2018"
1 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2018
2 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. VERTAILUMITTAUKSET 5. YHTEENVETO
3 1. TUOTANTOTIEDOT Höyryntuotanto yksikön omilla höyrykattiloilla vuonna 2018 oli yhteensä Metsä Fibren biotuotetehtaalta ostettiin höyryä yhteensä Ostetun höyryn osuus koko tarpeesta oli 16 %. Kaukolämpöä myytiin Äänekosken Energialle Biovoimalaitoksen käyttöaika oli 7877 h, S40:n 848 h ja Högfors:n 239 h. 2. POLTTOAINETIEDOT Biokattilassa poltettiin kuorta ja lietettä yhteensä t ( ), metsäenergiaa ja puusivutuotteita yhteensä t ( ) sekä jyrsinturvetta t ( ). Kattilassa käytettiin raskasta polttoöljyä, POR 166 t (1 925 ). Lisäksi on käytetty kierrätyspolttoainetta, REF 1&2, t (4 695 ) ja kuitusavea t (5 126 ). Poltettu kuitusavi sisälsi myös biokaasulaitoksen mekaanisesti kuivatun mädätteen. S40-öljykattilassa poltettiin raskasta polttoöljyä t ( ) ja Högfors-kattilassa 135 t (1 568 ). Raskasta polttoöljyä poltettiin kaikissa kattiloissa yhteensä t ( ). Raskas polttoöljy oli Teboil 0,5% vähärikkistä polttoöljyä. 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 Biokattila Biokattilan savukaasupäästöt on raportoitu rikkidioksidin, typenoksidien ja pölyn osalta jatkuvatoimisten mittalaitteiden tulosten perusteella. Hiilidioksidipäästöjen laskennassa on käytetty IPCC:n mukaisia päästökertoimia ja päästökauppalakiin perustuvia kertoimia. Biokattilan polttoainekulutukset sekä muodostuneet kuukausittaiset savukaasupäästöt on koottu taulukkoon 1.
4 Taulukko 1. Biokattilan kuukausittaiset polttoainekulutukset ja savukaasupäästöt vuonna 2018 Kuori Ostopuu Turve REF 1&2 Öljy Kuitusavi SO 2 t NO x t Pöly t Tammikuu ,68 24,20 1,65 Helmikuu ,91 21,28 1,94 Maaliskuu ,78 22,19 0,85 Huhtikuu ,91 19,84 1,60 Toukokuu ,12 13,21 0,48 Kesäkuu ,90 11,78 0,15 Heinäkuu , ,82 15,60 0,14 Elokuu ,27 5,53 0,05 Syyskuu ,42 2,03 0,03 Lokakuu ,34 3,61 0,03 Marraskuu ,25 9,90 0,09 Joulukuu ,36 14,49 0,33 Yhteensä ,8 163,7 7,32 Biopolttoaineista muodostui hiilidioksidipäästöjä t. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä muodostui hiilidioksidipäästöjä t. Biokattila oli LCP- poltolla vuonna Kuukausiraportit ilmapäästöistä on toimitettu viranomaiselle kuukausittain. Tammikuussa päästöraportilla näkyvä ylitys pölypäästöissä ei ollut todellista vaan johtui analysaattorin rikkoontumisesta. Päästöt olivat normaalitasolla. Huhtikuussa päästöraportilla näkyi ylitys pölypäästöjen osalta , mittalaite oli vikaantunut ja päästö ei ollut todellista. Kuukausiraportin yhteydessä on toimitettu laitetoimittajan raportti analysaattoriviasta ja sen korjaamisesta. Toukokuussa oli lyhyt seisokki viikolla 21. Seisokista tehtiin ilmoitus viranomaisten YLVAraportointijärjestelmään. Elokuussa biokattilalla oli häiriöseisokki tulistinputkivaurion takia sekä suunniteltu vuosihuoltoseisokki Seisokista tehtiin ilmoitus viranomaisten YLVAraportointijärjestelmään. Biokattila ajettiin alas syyskuussa (17.9.). Tarkoitus oli, että biokattila jää varakäyttöön, mutta se ajettiin takaisin ylös lokakuussa. Alasajosta ja uudelleen käynnistyksestä tehtiin ilmoitus viranomaisten YLVA-raportointijärjestelmään. Lokakuussa ilmapäästömittauksien CO ja H2O mittausten vikaantuminen aiheutti sen, että päästölaskenta ei toiminut normaalisti. Kyseessä olivilla parametreilla oli huolto- /häiriö-bitti päällä. Päästötasoa seurattiin pitoisuustrendien perusteella ja tilanne oli normaali. Laitteella oli huoltokäynti Sitä ei voitu korjata paikanpäällä vaan jouduttiin lähettämää tehtaalle. Marraskuussa mittalaite vikaantui ja oli vikatilassa välisen ajan. Se saatiin korjattua lukuunottamatta CO mittausta, jonka varaosien saanti kesti pidempään. CO-mittaus saatiin kuntoon joulukuussa. Muuta poikkeavaa ei päästötasossa ollut.
5 3.2 S40 Savukaasupäästöjä laskettaessa on käytetty Eurofins Nablabs Oy:n suorittamia päästömittaustuloksia. Kattilan mittaukset tehtiin tammikuussa vuonna 2018, joten alla olevat lukemat perustuvat näihin mittauksiin. Päästömittaukset tehtiin yhdessä tehopisteessä, joka vastasi laitoksen normaalia ajoa. Laskennassa käytetyt ominaispäästöarvot on ilmoitettu taulukossa 2. Hiilidioksidipäästöt on laskettu samoin kuin biokattilalle. S40-kattilassa muodostui hiilidioksidipäästöjä 5621 t. Taulukko 2. S40-kattilan ominaispäästöt Päästö yksikkö Ominaispäästö 50 % SO2 mg/mj 175 NOx mg/mj 140 Pöly mg/mj 3 Kattilan kuukausittaiset polttoainemäärät ja päästöt on ilmoitettu taulukossa 3. POR t SO 2 t NO x t Pöly t Tammikuu 119 0,87 0,70 0,01 Helmikuu 92,8 0,68 0,54 0,01 Maaliskuu 3,01 0,02 0,02 0,00 Huhtikuu 0 0,00 0,00 0,00 Toukokuu 182 1,33 1,06 0,02 Kesäkuu 20,6 0,15 0,12 0,00 Heinäkuu 37,8 0,28 0,22 0,00 Elokuu 771 5,64 4,51 0,10 Syyskuu 384 2,81 2,24 0,05 Lokakuu 0 0,00 0,00 0,00 Marraskuu 6,68 0,05 0,04 0,00 Joulukuu 125 0,92 0,73 0,02 Yhteensä ,74 10,20 0,22 Taulukko 3. S40-kattilan kuukausittaiset polttoainemäärät ja savukaasupäästöt 3.3 Högfors Vuonna 2018 ei Högforsille tehty päästömittauksia, joten alla esitetyt lukemat ovat edellisen mittauksen perusteella vuodelta Ominaispäästöarvot perustuvat noin 40% tehon ja noin 70% tehon mittauspisteisiin, taulukko 4. Taulukko 4. Högfors-kattilan ominaispäästöt Päästö yksikkö Ominaispäästö n. 40 % n. 70 % SO2 mg/mj NOx mg/mj Pöly mg/mj 77 19
6 Hiilidioksidipäästöt on laskettu samoin kuin biokattilalle ja S40-kattilalle. Högfors-kattilassa muodostui hiilidioksidipäästöjä 434 t. Högfors-kattilan kuukausittaiset polttoainetiedot ja savukaasupäästöt on ilmoitettu taulukossa 5. Taulukko 5. Högfors-kattilan kuukausittaiset polttoainemäärät ja savukaasupäästöt. POR t SO 2 t NO x t Pöly t Tammikuu 10,3 0,17 0,08 0,03 Helmikuu 38,2 0,64 0,30 0,12 Maaliskuu 26,1 0,43 0,20 0,08 Huhtikuu 0 0,00 0,00 0,000 Toukokuu 13,9 0,23 0,11 0,045 Kesäkuu 0 0,00 0,00 0,000 Heinäkuu 0 0,00 0,00 0,00 Elokuu 65,8 1,09 0,51 0,21 Syyskuu 3,78 0,06 0,03 0,01 Lokakuu 0 0,00 0,00 0,00 Marraskuu 0,13 0,00 0,00 0,00 Joulukuu 0,27 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 158,6 2,64 1,23 0,51 4. VERTAILUMITTAUKSET Eurofins Nab Labs Oy:n päästömittausryhmä toteutti Äänevoima Oy:n biokattilan jatkuvatoimisten savukaasumittalaitteiden AST-laadunvarmistusmittaukset ja S40-öljykattilan savukaasupäästömittaukset Pölymittalaite ei ollut mittaustilassa ja hiukkasmittauksen AST-laadunvarmistusmittaukset uusittiin Biokattila on polttoaineteholtaan 173 MW:n leijupetikattila. Kattilan savukaasuista mitattiin jatkuvatoimisesti O2-, CO2-, CO-, NOx- ja SO2-pitoisuudet sekä jaksottaisesti hiukkaspitoisuudet. Laitoksen jatkuvatoimisille O2-, CO-, NOx-, SO2- ja hiukkasmittauksille tehtiin standardin SFS-EN mukaiset AST-laadunvarmistusmittaukset. Mittaukset tehtiin laitoksen normaalissa tuotantotilanteessa ja (hiukkaset, uusinta). Mittausten aikana kattila toimi häiriöttömästi. S40 POR-kattila on nimellistehollaan 40 kg/s höyryä tuottava höyrykattila. Kattilan savukaasuista mitattiin jatkuvatoimisesti O2-, CO2-, CO-, SO2- ja NOx-pitoisuudet sekä jaksottaisesti hiukkaspitoisuudet yhdessä tehopisteessä klo 11:00-12:55 vastaten mahdollisimman hyvin laitoksen normaalia käyttötilannetta. Mittausraportti on liitetty viranomaisten YLVA-raportointijärjestelmän liitteeksi. 5. YHTEENVETO Kattilalla oli suunniteltu vuosihuoltoseisokki elokuussa Äänevoima Oy:n kaikkien kattiloiden savukaasupäästöt yhteensä on esitetty taulukossa 6.
7 Taulukko 6. Savukaasupäästöt yhteensä vuonna 2018 SO 2 t (SO2) NOx t (NO2) Pöly t CO 2 t (bio) CO 2 t (fossiiliset) Biovoimalaitos 121,8 163,7 7, S40 12,7 10,2 0, Högfors 2,6 1,2 0, Yhteensä 137,2 175,1 8, Äänekoskella Kehityspäällikkö
Tiedote 1 (7) Arttu-Pekka Alaperä
Tiedote 1 (7) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Juha Kangaskokko Veteraaninkatu 1/ PL 86 90101 Oulu LAANILAN VOIMA OY:N YMPÄRISTÖRAPORTTI 2018 Tässä raportissa on