Source: http://docplayer.it/2431601-La-prevenzione-incendi.html
Timestamp: 2017-06-23 19:29:25+00:00
Document Index: 65837596

Matched Legal Cases: ['art. 7', 'art. 49', 'art. 7', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 71', 'art. 30', 'art. 29', 'art. 37', 'art. 15', 'art. 11', 'art. 11']

LA PREVENZIONE INCENDI - PDF
Download "LA PREVENZIONE INCENDI"
1 Ministero dell Interno DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sondrio Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento dell iscrizione negli elenchi del Ministero dell Interno (art. 7 del D.M. 5 Agosto 2011) Relatore: Direttore Vice Dirigente Dott. Ing. Calogero Daidone LA PREVENZIONE INCENDI E una materia interdisciplinare nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati provvedimenti, misure, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgere di un incendio od a limitare le conseguenze. Sondrio, 18 e 25 marzo 2014 PREVENZIONE INCENDI D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n2 ART. 2 FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE Nell ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell Allegato I del regolamento. ALLEGATO I ELENCO DELLE ATTIVITA SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI N. 80 ATTIVITA ALLEGATO I Categoria A Categoria B Categoria C CATEGORIA A RISCHIO BASSO CATEGORIA B RISCHIO MEDIO CATEGORIA C RISCHIO ELEVATO CATEGORIE ATTIVITA NON RIENTRANTI NELL ALLEGATO I PER LE QUALI SONO IN VIGORE LE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI Per tali tipologie di attività le norme tecniche di prevenzione incendi in vigore devono essere osservate sotto la diretta responsabilità del titolare dell attività!!! 23 DEROGHE caso particolare I titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all Allegato I, possono presentare istanza di deroga ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 151/2011. ELENCO ATTIVITA Attività Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m 2 (65 DPR 151/2011) Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto (66) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone (67) Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq (68) ELENCO ATTIVITA Attività Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (71) Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kw (74) Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq (75)** Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m (77) Locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza sino a 100 persone (art. 1 lettera e) del D.M. 19 agosto 1996) Titolo XI dell allegata regola tecnica al D.M. 19 Agosto 1996 Esodo del pubblico Statica delle strutture Esecuzione a regola dell arte degli impianti installati Titolo IV D.M. Costruzioni Dovranno essere certificati da tecnico abilitato - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ATTENZIONE!!! Per tutti gli altri locali di pubblico spettacolo (cinematografi, auditori e sale convegni, discoteche e sale da ballo, ecc.), a prescindere dalla capacità e dalla superficie, il decreto si applica integralmente!!! 34 PROCEDURE PARTICOLARI PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO MISURE PER L ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA ART. 141 del regolamento di attuazione del TULPS C.P.V.L.P.S. UTG - Prefettura C.C.V.L.P.S. Comune dove ha sede l attività! Dovrà essere acquisito il parere preventivo sul progetto da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Nel caso di attività sino a 200 persone (nel nostro caso sino a 100) le verifiche della C.V.L.P.S. possono essere asseverate da un tecnico abilitato!!! Locali lettere e) AFFOLLAMENTO (RIFERITO A MQ. DI PAVIMENTAZIONE) 0,7 pers/mq. CAPACITÀ DI DEFLUSSO (RIFERITOAL MODULO = 0,60 M.) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra +/- 1 m rispetto al piano di riferimento. 33 per locali con pavimento a quota > 7,5 m e < 7,5 m rispetto al piano di riferimento. 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra +/- 7,5 m rispetto al piano di riferimento. La capacità di deflusso per i locali all aperto non deve essere superiore a 250. SISTEMA DELLE VIE DI USCITA Il sistema di vie di uscita, in base al massimo affollamento previsto ed alle capacità di deflusso, deve immettere il pubblico in luogo sicuro all esterno. Altezza dei percorsi > 2 m. Gradini h < 18 cm., p > 30 cm. + disp. luminosi Pendenza corridoi e passaggi < 12%. Pavimentazioni e gradini non sdrucciolevoli. Rampe sulle vie di esodo in presenza di handicap motorio < 8%. U.S. sempre mantenute sgombre anche dalle intemperie (neve, ecc.). u.s. distribuiti con uniformità e simmetria rispetto all asse longitudinale della sale. Interruzione piani inclinati a distanza > 1,2 m. rispetto ai gradini. No superfici vetrate e specchi sulle vie di esodo. Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti nelle scale o nelle loro immediate vicinanze, ed, in ogni caso, devono essere ubicati in modo tale che il loro utilizzo da parte degli spettatori, non costituisca ostacolo alla normale circolazione ed al deflusso del pubblico. SISTEMA DELLE VIE DI USCITA Per i locali < 150 persone possono essere previste due sole uscite. L ingresso u.s. se apribile nel verso dell esodo e a semplice spinta. Generalmente > 2 moduli e sempre > 1,2 m. NUMERO DELLE USCITE ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte. Apribili nel verso dell esodo e a semplice spinta. LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA n. moduli = affollamento/capacità deflusso Locali con capienza < 150 persone sono ammesse u.s. < 1,2 di larghezza (in ogni caso > 0,9 m), purché conteggiate come un modulo. Per i locali che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono su luogo sicuro all aperto, viene calcolata sommando gli affollamenti previsti su due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. 45 LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA < 50 m. Incrementabili sino a 70 m. in presenza di EFC e impianti di rilevazione ed allarme incendio. Per i locali distribuiti su più piani fuori terra, qualora non sia possibile il rispetto delle lunghezze sopra riportate, sono consentiti percorsi di uscita di maggiori: I locali devono essere ubicati in edifici con non più di quattro piani fuori terra; Le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo, devono essere di tipo protetto, e devono immettere direttamente su luogo sicuro all esterno; Il percorso di piano per raggiungere la più vicina scala protetta < 40 m. I percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa, vanno calcolati in linea diretta. Devono garantire la copertura dell intera sala. In particolare: da ciascuno punto devono essere garantiti percorsi alternativi; si considerano tali quelli che da ciascun punto formano un angolo maggiore di 45 0 ; la lunghezza del percorso unidirezionale, misurata fino al punto dove c è disponibilità di percorso alternativo, deve essere limitata a 15 m. N.B.Quando un percorso di esodo, a servizio di un area riservata a persone con limitate o ridotte capacità motorie, ha una lunghezza fino al luogo sicuro superiore a 30 m e comprende una o più rampe di scale, deve essere attrezzato con spazi calmi. SCALE I gradini devono essere a pianta rettangolare > 30 cm (pedata) e < 18 cm (alzata). Gradini a pianta trapezoidale con pedata > 30 cm a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Le rampe delle scale > 15 e < 15 gradini consecutivi. Rampe larghezza > 1,2 m.; pianerottoli stessa larghezza delle rampe. Le scale di tipo chiuso ventilazione 1 mq. in sommità apribile autom. o manualmente. Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un altezza di 2 m dal piano di calpestio. I corrimano non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse. Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale. Qualora le scale siano aperte devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso del pubblico in situazioni di emergenza o di panico. SCALE DI SICUREZZA ESTERNE possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m; devono essere realizzate con materiali di classe zero di reazione al fuoco; la parete esterna dell edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a almeno REI 60. 56 STATICA DELLE STRUTTURE IMPIANTI Dovranno essere rispettate le "Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 Gennaio 2008 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO (per la produzione del calore, gruppi per la produzione dell energia elettrica, ecc.) AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE mantenere l'efficienza delle compartimentazi oni OBIETTIVI non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme anche nella fase iniziale degli incendi evitare il riciclo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri fumi che si diffondano nei locali serviti IMPIANTI ELETTRICI TIPO DI IMPIANTO illuminazione (5 lux) allarme rivelazione impianti di estinzione incendi Devono disporre di impianti di sicurezza: ALIMENTAZIONE AUTOMATICA INTERRUZIONE BREVE ( < 0,5 SECONDI ) INTERRUZIONE MEDIA ( < 15 AUTONOMIA 120 MINUTI 30 MINUTI 30 MINUTI 120 MINUTI 120 MINUTI ascensori antincendio SECONDI) N.B. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio. 67 Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi ESTINTORI lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi almeno uno ogni 200 m 2 di pavimento in prossimità di aree a maggior pericolo uno per ciascun impianto a rischio specifico carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B C. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto. Distanza max di percorrenza < 30 m con un minimo di due estintori per piano o per compartimento VIE DI ESODO PRIVE DI OSTACOLI GESTIONE DELLA SICUREZZA EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA DURANTE LAVORI DI MANUTENZIONE VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI SICUREZZA EFFICIENZA IMPIANTI DI VENTILAZIONE, CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO ISTRUZIONI DI SICUREZZA ISTRUZIONI DI SICUREZZA All'ingresso del locale devono essere esposte precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso riportante la posizione: - delle scale e delle vie di evacuazione; - dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili; - dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità; - del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione; - del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; - degli impianti e locali che presentano un rischio speciale; - degli spazi calmi. Istruzioni da esporre a ciascun piano PLANIMETRIA DI ORIENTAMENTO SEGNALAZIONE DELLO SPAZIO CALMO Istruzioni da esporre in ciascun ambiente ISTRUZIONI IN CASO DI INCENDIO NELLE VARIE LINGUE PLANIMETRIA SCHEMATICA DIVIETI DI UTILIZZO DI SOSTANZE INFIAMMABILI E/O FONTI DI CALORE 78 ESEMPI PARTICOLARI Impianti sportivi (tipo campi da tennis) al chiuso senza spettatori (o < 100 spettatori) ma di superficie in pianta > 200 mq. riconosciuti dal CONI (D.M ); Palestre pubbliche e/o private al chiuso senza spettatori (o < 100 spettatori) ma di superficie in pianta > 200 mq. (criteri generali di prevenzione incendi). Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi Art. 20 del D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori L'indicazione della capienza (spettatori) deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo. Almeno n. 2 u.s. di cui almeno n. 1 da 1,20 mt. (n. 2 moduli = 2x60 cm.) e la seconda da 0,90 mt. Lunghezza dei percorsi di esodo non superiori a 40 mt. Possono essere ubicati in edifici con attività 49, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74,75 e 77 purchè separati R/EI 60 ed eventualmente comunicanti tramite filtri a prova di fumo. Capacità di deflusso per modulo (60 cm.) pari a 50 persone indipendentemente dalla quota. La classificazione di resistenza al fuoco delle strutture e le relative prestazioni andranno valutate secondo i DD.MM e FILTRI A PROVA DI FUMO Art. 20 del D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori Le attività a rischio specifico dovranno essere rispondenti alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi in vigore. Impianto di illuminazione di sicurezza con livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita Idonea segnaletica di sicurezza per individuazione U.S., POSTO DI PRONTO SOCCORSO, PRESIDI ANTINCENDIO Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n 186 ; la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui al D.M n. 37 e successivi regolamenti di applicazione. Estintori come per i locali di pubblico spettacolo. Lo spazio di attività sportiva dovrà essere separato dalla zona spettatori ed avere uscite di sicurezza indipendenti. 89 Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, sino a 25 posti-letto. NORMA IN VIGORE D.M. 9 APRILE 1994-TITOLO III dell allegata regola tecnica Per i rifugi alpini!!! TITOLO IV punto 25 ATTIVITA' RICETTIVE CON CAPACITA' < 25 POSTI LETTO Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a R/REI 30. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti. INOLTRE 11.2 Installazione di estintori ai vari piani e nei pressi di attività a rischio specifico. 13 SEGNALETICA DI SICUREZZA 14 GESTIONE DELLA SICUREZZA 17 ISTRUZIONI DI SICUREZZA COSA È LA RESISTENZA AL FUOCO? D.M. 9 marzo 2007: E una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi. (R/REI/EI) LA CAPACITÀ PORTANTE IN CASO DI INCENDIO D.M. 9 marzo 2007: Attitudine della struttura, di una parte della struttura o di un elemento strutturale a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l azione del fuoco con riferimento alle altre azioni agenti. 910 LA CAPACITÀ DI COMPARTIMENTAZIONE IN CASO DI INCENDIO SÌ ATTIVITÀ NORMATA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. xxxx) NO LEGENDA APPROCCIO = PRESCRITTIVO APPROCCIO = PRESTAZIONALE D.M. 9 marzo 2007: attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l azione del fuoco, oltre alla propria stabilità, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste. IL PERCORSO DA SEGUIRE PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO APPROCCIO PRESCRITTIVO (classe R/REI imposta dal D.M. xxxx) SÌ ATTIVITÀ SOGGETTA AI CONTROLLI VV.F. (D.M. 16/2/1982) NO APPROCCIO PRESCRITTIVO (D.M. 9/3/2007) APPROCCIO PRESCRITTIVO (D.M. 14/1/2008) SÌ NO SÌ CLASSE R/REI IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI PRESTAZIONE IMPOSTO VERIFICA PER TUTTA LA DURATA DELL INCENDIO (ed anche con classe R/REI ridotta) CLASSE R/REI IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI PRESTAZIONE IMPOSTO ESEMPI DI ATTIVITÀ NORMATE Regola tecnica Attività SCUOLE D.M. 26 agosto 1992 ALBERGHI D.M. 9 aprile 1994 OSPEDALI D.M. 18 settembre 2002 TEATRI D.M. 19 agosto 1996 AUTORIMESSE D.M. 1 febbraio 1986 IL D.M. 9 marzo 2007 DEFINISCE 5 LIVELLI DI PRESTAZIONE LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile; Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all esterno della costruzione; Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell emergenza; IMPIANTI TERMICI A GAS D.M. 12 aprile 1996 UFFICI D.M. 22 febbraio 2006 LA SCELTA DEL LIVELLO È OPERATA DALLO STATO CHE SEGUE UN APPROCCIO PRESCRITTIVO (O DETERMINISTICO): SCEGLIE L INCENDIO DI RIFERIMENTO (STANDARD) E IL TEMPO MINIMO DI RESISTENZA AL FUOCO LIVELLO 4 LIVELLO 5 Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell incendio, un limitato danneggiamento della costruzione; Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa. 1011 ATTIVITÀ NON NORMATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI E NON SOGGETTE AI CONTROLLI V.F. PER LE ATTIVITÀ NON SOGGETTE E NON NORMATE È IL PROGETTISTA A DEFINIRE IL LIVELLO DI INTERESSE. PER TALI ATTIVITÀ È AMMESSO ANCHE IL PRIMO LIVELLO DI PRESTAZIONE SI APPLICA IL D.M. 14/1/2008 LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 D.M. 14 gennaio 2008 D.M. 9 marzo 2007 Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze del collasso delle strutture siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile; Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco delle strutture per un periodo sufficiente a garantire l evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all esterno della costruzione; Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco delle strutture per un periodo congruo con la gestione dell emergenza; Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture per garantire, dopo la fine dell incendio, un limitato danneggiamento delle strutture stesse; Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile; Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all esterno della costruzione; Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell emergenza; Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell incendio, un limitato danneggiamento della costruzione; D.M. 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. LIVELLO 5 Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture per garantire, dopo la fine dell incendio, il mantenimento della totale funzionalità delle strutture stesse. Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa. 1112 Classificazione di resistenza al fuoco Determinazioni delle prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi: PROVE all. B CALCOLI- all. C TABELLE all. D MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI ESTINTORI devono essere di tipo approvato dal M.I. DOVE INSTALLARLI IN PROSSIMITA DEGLI ACCESSI; IN VICINANZA DI AREE A RISCHIO SPECIFICO; IN POSIZIONE FACILMENTE ACCESSIBILE E VISIBILE; DEVONO ESSERE SEGNALATI TRAMITE APPOSITI CARTELLI ESTINTORI ALMENO 1 OGNI 200 MQ. DI PAVIMENTO SEGNALETICA DI SICUREZZA PER ATTIVITA SINO A 25 POSTI LETTO BASTANO SOLO ESTINTORI ALMENO 1 PER PIANO DOVRA ESSERE CONFORME A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 PER IMPIANTI ED ATTIVITA A RISCHIO SPECIFICO QUANTO PREVISTO DALLE SPECIFICHE NORME CAPACITA ESTINGUENTE NON INFERIORE A 13A - 89 B IMPIANTI DI PROTEZIO NE ATTIVA SISTEMI DI VIE DI ESODO E SPAZI CALMI 1213 GESTIONE DELLA SICUREZZA ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE VIE DI ESODO PRIVE DI OSTACOLI PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA DURANTE LAVORI DI MANUTENZIONE VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI SICUREZZA IL PERSONALE DEVE ESSERE IN GRADO EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EFFICIENZA IMPIANTI DI VENTILAZIONE, CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO Azioni da svolgere Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI DEVE RIPORTARE TUTTI GLI INTERVENTI E CONTROLLI: IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA PRESIDI ANTINCENDIO CONTROLLO DELLE AREE A RISCHIO SPECIFICO RIUNIONI DI ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI DI EVACUAZIONE ISTRUZIONI DI SICUREZZA All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso riportante la posizione: - delle scale e delle vie di evacuazione; - dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili; - dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità; - del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione; - del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; - degli impianti e locali che presentano un rischio speciale; - degli spazi calmi. 1314 ISTRUZIONI DI SICUREZZA Istruzioni da esporre a ciascun piano PLANIMETRIA DI ORIENTAMENTO SEGNALAZIONE DELLO SPAZIO CALMO Istruzioni da esporre in ciascuna camera ISTRUZIONI IN CASO DI INCENDIO NELLE VARIE LINGUE PLANIMETRIA SCHEMATICA DIVIETI DI UTILIZZO DI SOSTANZE INFIAMMABILI E/O FONTI DI CALORE RIFUGI DI CAPIENZA < 25 POSTI PRESENZA DI ESTINTORI Resistenza al fuoco > R30 Non si applica per i rifugi esistenti PROVE PERIODICHE ALMENO ANNUALI (verifiche degli impianti rilevanti: ventilazione, elettrico, riscaldamento, ecc) All interno dei locali solo 1 bombola gpl per piani cottura. NUOVA REGOLA TECNICA PER I RIFUGI ALPINI New entry al punto 66 dell allegato I D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Criticità nell applicazione del D.M. 9 aprile 1994 la classificazione dei rifugi alpini; la resistenza al fuoco delle strutture portanti e/o separanti; la reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e/o isolanti le misure di evacuazione in caso di incendio gli impianti idrici antincendio la tempistica per la realizzazione degli adeguamenti RIFUGI DI CAPIENZA < 25 POSTI D.M. 3 marzo 2014 Modifica del Titolo IV - Rifugi Alpini - del D.M. 9 aprile 1994 le strutture orizzontali e verticali > a R 30.(Tale prescrizione non si applica ai rifugi esistenti); devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza almeno annuale; Oltre alle prescrizioni generali, è consentito mantenere all interno solo n. 1 bombola di gpl < 25 per gli apparecchi di cottura; Estintori di capacità estinguente > 13A 89B distribuiti in maniera uniforme, in prossimità degli accessi di piano e dei locali a rischio specifico (almeno n. 1 estintore ogni 200 mq. di superficie e comunque almeno n.1 per ogni piano ed in prossimità dei locali a rischio specifico. 1415 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone Decreto Ministeriale del 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone DOVRA ESSERE OSSERVATO: Punto 11 dell allegata regola tecnica al D.M PUNTO 11 Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge n. 186 del 1 marzo Deve essere assicurato, il sicuro esodo in emergenza degli occupanti la scuola. INOLTRE PUNTO 3.1 Reazione al fuoco dei materiali DISPOSIZIONI 9.2 Estintori (13A - 89BC) almeno n. 1 ogni 200 mq. di pavimento con un minimo di 2 estintori per piano. 10 Segnaletica di sicurezza conforme al d.lgs. 81/2008 per l individuazione dei percorsi di fuga e dei presidi antincendio Vie di esodo sgombre da qualsiasi materiale 12.2 Garantita la perfetta funzionalità dei sistemi di apertura delle porte verifica prima dell inizio delle lezioni 12.4 Divieto di fumo o usare fiamme libere 12.6 Divieto di depositare gas infiammabili e/o liquidi infiammabili o comunque combustibili REAZIONE AL FUOCO LA REAZIONE AL FUOCO È DEFINITA COME GRADO DI PARTECIPAZIONE DI UN MATERIALE COMBUSTIBILE AL FUOCO AL QUALE È STATO SOTTOPOSTO E UNA CARATTERISTICA DEL MATERIALE CHE VIENE CONVENZIONALMENTE ESPRESSA IN CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO 12.7 Essendo ammessi impianti utilizzanti le predette sostanze ai fini didattici a fine lezione intercettazione delle linee di adduzione LA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO È UNO 12.8 Facile ispezionabilità degli archivi e deposi percorsi interni > 90 cm. STRUMENTO PRESCRITTIVO DI PROTEZIONE PASSIVA 12.9 Scaffalature nei locali deposito distanti almeno 60 cm. dal soffitto NELL AMBITO DELLA PREVENZIONE INCENDI 60 1516 LO SCOPO DI UTILIZZARE MATERIALI DI ADEGUATA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO È RIDURRE LA VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE DELL INCENDIO AFFINCHÉ IL FRONTE DI FIAMMA NON INVESTA ALTRI MATERIALI COMBUSTIBILI E AUMENTINO I TEMPI DI EVACUAZIONE PRIMA DEL FLASH-OVER 61 LA REAZIONE AL FUOCO D.M. 10 marzo 2005 Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d incendio. e D.M. 15 MARZO 2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. 62 CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO EUROPEE EN TUTTI I PRODOTTI PAVIMENTI ISOLANTI LINEARI CAVI ELETTRICI CLASSE AGGIUNTIVA CLASSE AGGIUNTIVA CLASSE AGGIUNTIVA CLASSE AGGIUNTIVA A1 - A1 FL - A1 L - A CA - A2 PRODUZIONE FUMO (S1,S2,S3) A2 FL PRODUZION E FUMO (S1,S2,S3) A2 L PRODUZION E FUMO (S1,S2,S3) B1 CA B B FL B L B2 CA C GOCCIOLAMENTO (d0, d1,d2) C FL C L GOCCIOLAMENTO (d0, d1,d2) C CA D D FL D L D CA E F PRODUZIONE FUMO (S1,S2,S3) GOCCIOLAMENTO (d0, d1,d2) ACIDITA (a1, a2, a3) GOCCIOLAMENTO (d0, d1,d2) E FL E L GOCCIOLAMENTO (d0, d1,d2) E CA - NPD F FL NPD F L NPD F CA NPD Prodotti installati lungo le vie di esodo PARETE SOFFITTO A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d1 A2-s1, d2 A2-s1, d1 A2-s1, d2 A2-s2, d0 A2-s2, d1 A2-s2, d2 A2-s2, d0 A2-s2, d1 A2-s2, d2 A2-s3, d0 A2-s3, d1 A2-s3, d2 A2-s3, d0 A2-s3, d1 A2-s3, d2 B-s1, d0 B-s1, d1 B-s1, d2 B-s1, d0 B-s1, d1 B-s1, d2 B-s2, d0 B-s2, d1 B-s2, d2 B-s2, d0 B-s2, d1 B-s2, d2 B-s3, d0 B-s3, d1 B-s3, d2 B-s3, d0 B-s3, d1 B-s3, d2 C-s1, d0 C-s1, d1 C-s1, d2 C-s1, d0 C-s1, d1 C-s1, d2 C-s2, d0 C-s2, d1 C-s2, d2 C-s2, d0 C-s2, d1 C-s2, d2 C-s3, d0 C-s3, d1 C-s3, d2 C-s3, d0 C-s3, d1 C-s3, d2 D-s1, d0 D-s1, d1 D-s1, d2 D-s1, d0 D-s1, d1 D-s1, d2 D-s2, d0 D-s2, d1 D-s2, d2 D-s2, d0 D-s2, d1 D-s2, d2 D-s3, d0 D-s3, d1 D-s3, d2 D-s3, d0 D-s3, d1 D-s3, d2 E E F F EQUIVALENTI CLASSE 1 CLASSI NON AMMESSE 64 1617 Prodotti installati in altri ambienti PARETE SOFFITTO A2-s1, A2-s1, d0 d0 A2-s1, d1 A2-s1, d2 A2-s1, d1 A2-s1, d2 A2-s2, d0 A2-s2, d1 A2-s2, d2 A2-s2, d0 A2-s2, d1 A2-s2, d2 A2-s3, d0 A2-s3, d1 A2-s3, d2 A2-s3, d0 A2-s3, d1 A2-s3, d2 B-s1, d0 B-s1, d1 B-s1, d2 B-s1, d0 B-s1, d1 B-s1, d2 B-s2, d0 B-s2, d1 B-s2, d2 B-s2, d0 B-s2, d1 B-s2, d2 B-s3, d0 B-s3, d1 B-s3, d2 B-s3, d0 B-s3, d1 B-s3, d2 C-s1, d0 C-s1, d1 C-s1, d2 C-s1, d0 C-s1, d1 C-s1, d2 C-s2, d0 C-s2, d1 C-s2, d2 C-s2, d0 C-s2, d1 C-s2, d2 C-s3, d0 C-s3, d1 C-s3, d2 C-s3, d0 C-s3, d1 C-s3, d2 D-s1, d0 D-s1, d1 D-s1, d2 D-s1, d0 D-s1, d1 D-s1, d2 D-s2, d0 D-s2, d1 D-s2, d2 D-s2, d0 D-s2, d1 D-s2, d2 D-s3, d0 D-s3, d1 D-s3, d2 D-s3, d0 D-s3, d1 D-s3, d2 E E F F PAVIMENTI lungo le vie di esodo in altri ambienti A2 fl -s1 A2 fl -s2 A2 fl -s1 A2 fl -s2 B fl -s1 B fl -s2 B fl -s1 B fl -s2 C fl -s1 C fl -s2 C fl -s1 C fl -s2 D fl -s1 D fl -s2 D fl -s1 D fl -s2 E fl E fl F fl F fl EQUIVALENTI CLASSE 1 EQUIVALENTI CLASSE 2 EQUIVALENTI CLASSE 1 EQUIVALENTI CLASSE 2 EQUIVALENTI CLASSE 3 CLASSI NON AMMESSE EQUIVALENTI CLASSE 3 CLASSI NON AMMESSE Strutture fino a 25 posti letto; Strutture ambulatoriali di superficie complessiva fino a 500 mq. TITOLO IV Allegato al D.M. 18 settembre 2002 STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE; STRUTTURE, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI A CICLO DIURNO IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE; STRUTTURE ESISTENTI, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO Tali tipologie di strutture possono essere ubicate in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo!!!. TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E CLASSIFICAZIONE DELLE AREE aree od impianti a rischio specifico Allegato I al dpr 151/2011 (impianti produzione del calore, autorimesse, ecc.) aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici. aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, ecc.). aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, ecc.). aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). 1718 Strutture di superficie fino a 500 m 2 strutture portanti e separanti almeno R/EI 30 per i piani fuori terra e almeno R/EI 60 per i piani interrati Impianti realizzati in conformità alla normativa vigente - legge 10 marzo 1968, n 186 ; la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui al D.M n. 37 e successivi regolamenti di applicazione. vie di uscita in grado di assicurare il sicuro esodo degli occupanti e conformi almeno all'allegato III del decreto ministeriale 10 marzo I locali ubicati ai piani interrati almeno due vie di uscita verso luoghi sicuri dinamici. aree ed impianti a rischio specifico conformi alle disposizioni di cui al punto 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), del titolo II (NO: intercettazione e segnalazione impianti nei nei filtri) Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al titolo II, punti 7.2, 9, 10.1, 10.2, 11 e 12(estintori, segnaletica, procedure, informazione, istruzioni di sicurezza). Nelle strutture < 25 posti letto che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, deve essere installato un impianto di allarme elettrico a comando manuale con dispositivi di segnalazione ottici ed acustici. ALLEGATO III AL D.M. 10 MARZO 1998 MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO a) Affollamento Definizioni: b) Percorso protetto c) Uscita di piano d) Via di uscita AFFOLLAMENTO NUMERO MASSIMO IPOTIZZABILE DI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO O IN UNA DETERMINATA AREA DELLO STESSO. LUOGO SICURO LUOGO DOVE LE PERSONE POSSONO RITENERSI AL SICURO DAGLI EFFETTI DI UN INCENDIO. (D.M punto 3.4) Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone ( luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato ( luogo sicuro dinamico ). 1819 PERCORSO PROTETTO USCITA DI PIANO PERCORSO CARATTERIZZATO DA UNA ADEGUATA PROTEZIONE CONTRO GLI EFFETTI DI UN INCENDIO CHE PUO SVILUPPARSI NELLA RESTANTE PARTE DI UN EDIFICIO. (p.e.: corridoio protetto, scala protetta, scala esterna, ecc.) USCITA CHE CONSENTE ALLE PERSONE DI NON ESSERE ULTERIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DIRETTO DEGLI EFFETTI DI UN INCENDIO. USCITA DIRETTA SU LUOGO SICURO USCITA CHE IMMETTE SU PERCORSO PROTETTO USCITA CHE IMMETTE SU SCALA ESTERNA VIA DI USCITA Aree ed impianti a rischio specifico PERCORSO SENZA OSTACOLI AL DEFLUSSO CHE CONSENTE AGLI OCCUPANTI UN EDIFICIO O UN LOCALE DI RAGGIUNGERE UN LUOGO SICURO. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e devono essere intercettabili sia centralmente che localmente. Gli impianti di produzione calore devono essere di tipo centralizzato. 1920 Locali adibiti a depositi e servizi generali deposito con superficie < deposito con superficie deposito con superficie < m 2 < 50 m 2 m 2 Anche privi di aerazione carico di incendio < 30 kg/m 2 ; Strutture separazione non inferiori a REI 30; Porte > REI 30, con autochiusura; Rilevatore collegato all'impianto di allarme; un estintore > 6 kg con capac. est. >(21-89BC) Possono essere ubicati in aree di tipo C e D Strutture e porte > REI 60; aerazione 1/40 sup.p. carico di incendio < 30 kg/m 2 ; imp. Rilevazione e allarme incendio carico di incendio < 60 kg/m 2 + imp. di spegn.to automatico! Aeraz. 25%+impianto 3 ricambi ora o 6 ric.+ zero aeraz. per casi particolari. un estintore > 6 kg con capac. est. >(34A 144B C) Non possono essere ubicati in aree tipo C e D Parete > 15% su spazio scoperto o interc. Antin. Accesso esterno o interc. Antin; dall interno tramite filtri a prova di fumo NO DA PERCORSI PROTETTI Strutture > REI 90; Aerazione > 1/40; C.I. < 30 kg/m 2. Impianto rilev.+allarme; Più estint. > 6 kg (34A 144BC); N 1 idrante SE C.I.> 30kg/mq. o > 300 mq. IMPIANTO AUTOMATICO Depositi di sostanze infiammabili Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere all'interno delle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. I locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.), si richiede che tali locali siano posti ad adeguata distanza rispetto alle aree di tipo C e D. I locali, devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche almeno REI 90. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 30 kg/m 2, devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico. Impianti di distribuzione dei gas Distribuzione dei gas combustibili Le condutture principali devono essere a vista ed esterne al fabbricato nel caso di gas con densità < 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente aerati in sommità brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro > 2 cm rispetto alla tubazione interna. E vietato impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili. Distribuzione dei gas medicali deve avvenire mediante impianti centralizzati Rete ad anello; ogni compartimento alimentato direttamente dalla rete primaria; Intercettazione in ogni compartimento con idonea indicazione dei tratti sezionabili; Separate da altre reti; Eventuali cavedi devono possedere idonee aerazioni secondo la densità del gas utilizzato. Le reti devono essere sottoposte a verifiche periodiche. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE mantenere l'efficienza delle compartimentazi oni OBIETTIVI non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme anche nella fase iniziale degli incendi evitare il riciclo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri fumi che si diffondano nei locali serviti 2021 Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi ESTINTORI lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi almeno uno ogni 100 m 2 di pavimento in prossimità di aree a maggior pericolo uno per ciascun impianto a rischio specifico carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A - 144B C. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto. Distanza max di percorrenza < 30 m con un minimo di due estintori per piano o per compartimento SEGNALETICA DI SICUREZZA DOVRA ESSERE CONFORME A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA SISTEMI DI VIE DI ESODO E SPAZI CALMI Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio ISTRUZIONI DI SICUREZZA piano di emergenza le azioni da mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori. le procedure per l'esodo degli occupanti. Istruzioni da esporre a ciascun piano PLANIMETRIA DI ORIENTAMENTO SEGNALAZIONE DELLO SPAZIO CALMO Istruzioni da esporre in ciascun ambiente ISTRUZIONI IN CASO DI INCENDIO NELLE VARIE LINGUE PLANIMETRIA SCHEMATICA DIVIETI DI UTILIZZO DI SOSTANZE INFIAMMABILI E/O FONTI DI CALORE 2122 UFFICI D.M. 22 Febbraio 2006 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD UFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI DI NUOVA COSTRUZIONE EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD UFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI ESISTENTI OGGETTO DI MOFICHE SOSTANZIALI (Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione riportata all art. 3 (L), comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). EDIFICI E/O LOCALI ESISTENTI TIPOLOGIE DI UFFICI TIPO 1: da 26 a 100 presenze TIPO 2: da 101 a 300 presenze TIPO 3: da 301 a 500 presenze * TIPO 4: da 501 a 1000 presenze * TIPO 5: oltre 1000 presenze * * Attività di cui al punto 71 dell allegato I al DPR 151/2011 PRESENZE Numero complessivo di addetti e di ospiti contemporaneamente presenti coincidente con il massimo affollamento ipotizzabile IN PARTICOLARE 2223 AFFOLLAMENTO (PRESENZE) Il massimo affollamento ipotizzabile: aree destinate alle attività lavorative: 0,1 pers/m2 e/o numero degli addetti presenti incrementato del 20 %; aree con accesso del pubblico: 0,4 pers/mq; spazi per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati. TITOLO III UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE < 500 PRESENZE UFFICI DI TIPO 1 UFFICI DI TIPO 2 UFFICI DI TIPO 3 UFFICI DI TIPO 1 ( persone) Possono essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo. OLTRE AI CRITERI DEL D.M. 10 marzo 1998 gli elementi portanti e separanti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI/EI 30 per i piani fuori terra e almeno R/REI/EI 60 per i piani interrati; b) i locali ubicati ai piani interrati devono disporre di almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici; c) gli impianti devono essere realizzati in conformità alla regola dell arte e alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti; d) le attività accessorie devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 8 del Titolo II. ATTIVITA ACCESSORIE Locali per riunioni, conferenze e trattenimenti; Locali per servizi logistici (cucine, consumazione pasti e foresteria < 25 posti letto); Archivi e depositi; Autorimesse. INOLTRE 2324 OCCORRE GARANTIRE: ESTINTORI PER ATTIVITA A BASSO RISCHIO DI INCENDIO (punto 5.2 dell allegato V al D.M ); SEGNALETICA DI SICUREZZA; ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO. UFFICI DI TIPO 2 ( persone) PUNTO Titolo II DEL D.M UBICAZIONE E ACCESSO ALL AREA 4 SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI 5.1 RESISTENZA AL FUOCO 5.2 REAZIONE AL FUOCO 5.3 COMPARTIMENTAZIONE (SUPERFICI 1 COLONNA) 6 MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA (IN EDIFICI ESISTENTI - ALLEGATO III D.M ) 7 AERAZIONE 8 ATTIVITÀ ACCESSORIE 9 SERVIZI TECNOLOGICI 10.1 ESTINTORI 10.2 RETE IDRICA ANTINCENDIO (livello 1 della norma UNI 10779) 11, 12, 13, 14 IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME, GESTIONE DELLA SICUREZZA. COMPARTIMENTAZIONE Altezza antincendi Edifici isolati Destinazione mista in mt. < 12. mt Da 12 a da 24 a Otre ARCHIVI E DEPOSITI di materiali combustibili Con superficie fino a 15 mq. Con superficie fino a 50 mq. Con superficie superiore a 50 mq. Depositi di sostanze infiammabili UBICAZIONE FUORI DAL VOLUME EDILIZIO 2425 ATTIVITA A RISCHIO SPECIFICO DOVRANNO ESSERE RISPETTATE, PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO, LE NORME TECNICHE IN VIGORE: Autorimesse Gruppi elettrogeni Impianti per la produzione del calore Impianti di condizionamento e ventilazione Impianti elettrici MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI ESTINTORI PORTATILI Ubicazione lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi di piano e dei locali a rischio specifico. Valido riferimento, punto 5.2 dell allegato V al D.M RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE ED ALLARME SU TUTTE LE AREE; PROGETTATO E REALIZZATO A REGOLA D ARTE SECONDO LE VIGENTI NORME DI BUONA TECNICA UNI 9795 Inoltre dovrà essere previsto un impianto ad altoparlanti udibile in tutti i locali. SEGNALETICA DI SICUREZZA ( d.lgs. 9 aprile 2008 n 81 titolo V) Uscite di sicurezza Punti di raccolta e spazi calmi Presidi antincendio fissi e portatili Divieti e limitazioni ( ascensori in caso di incendio, ecc.) Pulsanti di sgancio Pulsanti di allarme 2526 Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità > 35 kw <116 kw NORMA D.M. 12 APRILE 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. D.M. 28 APRILE 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi. climatizzazione di edifici e ambienti; produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; forni da pane e altri laboratori artigiani; lavaggio biancheria e sterilizzazione; cucine e lavaggio stoviglie. UBICAZIONE (principali riferimenti) all'aperto; in locali esterni; in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito. GAS METANO E GASOLIO GAS GPL Piani fuori terra, seminterrati ed interrati. Esclusivamente ai piani fuori terra. 2627 UBICAZIONE (principali riferimenti) IN ZONA PERIFERICA RISPETTO AL SEDIME DEL FABBRICATO (almeno una parete > 15% su spazio a cielo libero). LOCALI INTERRATI (almeno una parete > 15% su intercapedine ad uso esclusivo; qualora la copertura del locale è confinante con spazio scoperto è considerata parete esterna); in particolare: > 50% pavimento LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE > 20% pavimento IN TUTI GLI ALTRI CASI AERAZIONE (principali riferimenti) locali fuori terra : S Q x 10 locali interrati, tra -5 m e -10 m al di sotto del piano di riferimento, (solo per locali di cui al punto 4.2.): S Q x 20 (con un minimo di cm 2 ) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di riferimento: S Q x 15 In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm 2. NEL CASO DI GPL: Almeno i 2/3 della superficie di aerazione a filo del piano di calpestio, con un'altezza minima di 0,2 m. Distanza superfici non meno di 2 m < 116 kw e 4,5 m >116 Kw, da cavità, depressioni o aperture comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (principali riferimenti) RESISTENZA AL FUOCO (impianti < 116 KW) Strutture portanti e/o separanti non inferiori a REI/EI 60 ALTEZZA DEI LOCALI IN FUNZIONE DELLA POTENZA < a 116 Kw > 2.00 m; > 116 kw < 350 kw > 2.30 m > 350 kw < 580 kw > 2.60 m > 580 kw > 2.90 m spazio scoperto; porticati ACCESSO (IMPIANTI < 116 KW) strada pubblica o privata scoperta intercapedine antincendio di larghezza > 0,9 m Dall interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas, con caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture e porte > R/REI/EI 30. Per locali ubicati all interno di edifici destinati, anche parzialmente, a affluenza di pubblico, l accesso diretto dall esterno e/o da intercapedine antincendio di larghezza > 90 cm. Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta < 300 mq OCCORRE TENERE CONTO DI???? D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151 < = > D.M. 1 Febbraio 1986 < 300 mq. con n. 10 autoveicoli (NO D.P.R. 151/2011) < 300 mq. con n. 9 autoveicoli (NO D.P.R. 151/2011) > 300 mq. con n. 9 autoveicoli (SI D.P.R. 151/2011) > 300 mq. con n. 10 autoveicoli (SI D.P.R. 151/2011) D.M. 1 febbraio 1986 (rispetto integrale del D.M ) Rispetto del punto 2 dell allegato al D.M. 1 febbraio 1986 Rispetto del punto 2 dell allegato al D.M. 1 febbraio 1986 D.M. 1 febbraio 1986 (rispetto integrale del D.M ) 2728 IN PARTICOLARE L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all'uso del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al punto 2 dell allegato al D.M. 1 febbraio AUTORIMESSE ISOLATE:situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi; MISTE: tutte le altre. AUTORIMESSE DEL TIPO MISTE AUTORIMESSE DEL TIPO ISOLATO Strutture R/REI/EI > 60 superficie di aerazione naturale > 1/30 della superficie in pianta suddivisione interna in box > REI/EI 30 Comunicazioni: con i locali a diversa destinazione con porte metalliche piene a chiusura automatica; DIVIETO con locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili altezza del locale deve essere > 2,00 metri ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box Le strutture verticali e orizzontali con materiali non combustibili. Suddivisione interna in box con materiali non combustibili La superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta Altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m ogni box aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta: l'aerazione può avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra 2829 AUTORIMESSA DA 290,00 mq. e n. 12 posti auto AUTORIMESSA < 300 mq. e non superiore a 9 autoveicoli AUTORIMESSA > 300 mq. e non superiore a 9 autoveicoli CASO PERTICOLARE 2930 EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Decreto Ministero dell Interno 16 Maggio 1987 n 246 NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE SCELTA DELL AREA COMPARTIMENTAZIONE SCALE ASCENSORI COMUNICAZIONI AREE A RISCHIO SPECIFICO SCOPO EDIFICI CON ALTEZZA ANTINCENDIO UGUALE O SUPERIORE A 12 METRI ALTEZZA ANTINCENDIO ALTEZZA MASSIMA MISURATA DAL LIVELLO INFERIORE DELL APERTURA PIU ALTA DELL ULTIMO PIANO ABITABILE E/O AGIBILE, ESCLUSE QUELLE DEI VANI TECNICI, AL LIVELLO DEL PIANO ESTERNO PIU BASSO ACCESSIBILE. CAMPO DI APPLICAZIONE AGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE AGLI EDIFICI ESISTENTI IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE CHE COMPORTINO MODIFICHE SOSTANZIALI. MODIFICHE SOSTANZIALI Rifacimento di oltre il 50% dei solai Rifacimento strutturale delle scale Aumento di altezza 3031 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CLASSIFICAZIONE SECONDO LA TABELLA IN FUNZIONE DELL ALTEZZA ANTINCENDIO Tipo di edificio Altezza antincendio a) da 12 m. a 24 m. Max superficie del compartimento (mq) max superficie di competenza di ogni scala per piano (mq) Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore nessuna prescrizione 500 almeno protetto se non sono osservati i requisiti di 550 almeno a prova di fumo interno 600 a prova di fumo Caratterist. R/REI/EI 60 (solo per suddivisioni tra compart.) 60 Accostamento autoscale VV.F. almeno ad ogni piano SCELTA DELL AREA ACCESSO ALL AREA 1. Larghezza: 3,50 mt. 2. Altezza libera. 4,00 mt. 3. Raggio di volta: 13,00 mt. 4. Pendenza: < 10% 5. Resistenza al carico: 20 t. ( 8 asse anteriore e 12 asse posteriore con passo 4,00 mt. ) ACCOSTAMENTO AUTOSCALE Per gli edifici di tipo a e b deve essere assicurato l accostamento dell autoscala come da tabella; in caso contrario almeno: a tipo protette b a prova di fumo interne 3132 32 33 SCALE EDIFICI DI TIPO a, b e c larghezza > 1,05 mt. EDIFICI DI TIPO d ed e larghezza > 1,20 mt. Rampe rettilinee Non rettilinee a condizione che la pedata a 40 cm. dal montante centrale sia > 30 cm. Aerazione in sommità non inferiore a 1,00 mq.; è ammessa la presenza di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici (alette). FINE PRIMO MODULO GRAZIE! PUNTO ATTIVITA SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI NON NORMATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER ESEMPIO ALLEGATO I AL D.P.R. 151/2011 DESCRIZIONE 9 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, > 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. 37 Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a kg 53 Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq. 55 Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a mq. ecc. ART. 3 VALUTAZIONE DEI PROGETTI Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Valutazione che spetta ai tecnici progettisti. 3334 ART. 4 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Per le attività di cui all Allegato I del presente regolamento, l istanza di cui al comma 2 dell articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell esercizio dell attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. ART. 4 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI CATEGORIE A - B - C SCIA (Il Comando verificata la completezza dell istanza e della documentazione rilascia la ricevuta ) A - B SCIA (Il Comando verificata la completezza dell istanza e della documentazione rilascia la ricevuta) C SCIA (Il Comando verificata la completezza dell istanza e della documentazione rilascia la ricevuta) ART. 4 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Per le attività di cui all Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Il Comando, a richiesta dell interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica. ART. 4 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (Catg. C) Per le attività di cui all Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. 3435 ART. 4 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (Catg. C) Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. C.P.I.!!!!! NON HA SCADENZA D.M. 7 AGOSTO 2012 ALLEGATO I DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO; DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO RELAZIONE TECNICA Individuazione dei pericoli di incendio; Descrizione delle condizioni ambientali; Valutazione qualitativa del rischio incendio; Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio); Gestione dell'emergenza. 3536 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO ELABORATI GRAFICI Planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento. l'ubicazione delle attivita'; le condizioni di accessibilita' all'area e di viabilita' al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; le distanze di sicurezza esterne; le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche); gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici; quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attivita' ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attivita' si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO ELABORATI GRAFICI piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attivita. la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio; l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonche' le relative dimensioni ; le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti; l'illuminazione di sicurezza. ART. 4 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) Alla segnalazione sono allegati: asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformita' dell'attivita' ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati: 1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'allegato II al D.M. 7/8/2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformita' alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio; 2) per le attivita' soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'allegato I, lettera B, del D.M. 7/8/2012 (Attività regolate da specifiche regole tecniche). attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n ALLEGATO II Le certificazioni e le dichiarazioni devono essere atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformita' alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. 3637 ALLEGATO II La documentazione, ove non già definita da specifiche normative (p.e. D.M , n. 37), deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione Centrale della Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, pubblicati nel sito istituzionale UN UTILE RIFERIMENTO PER LE ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro ATTENZIONE... E IN FASE DI EMANAZIONE (*) NUOVO D.M. 10.MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro D.M Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro (att. 9, 37,53,55, ecc. dell allegato I al D.P.R. 151/2011) Art. 1 Campo di applicazione: Si applica ai luoghi di lavoro ossia luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all interno dell azienda ovvero dell unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro. Art. 62 del d.lgs. 81/38 Art. 2 Valutazione dei rischi di incendio: La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all allegato I. Livelli di rischio si distinguono in: Elevato Medio Basso La valutazione del rischio è effettuata dal datore di lavoro sul luogo di lavoro e, se del caso, sulle singole parti del luogo medesimo. (*) Art. 2 Valutazione dei rischi di incendio: La valutazione dei rischi di incendio deve essere effettuata in conformità a criteri consolidati e riconosciuti; i criteri di cui all allegato I si considerano adeguati. Art. 3 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio: A seguito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: Ridurre le probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all allegato II; Realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all allegato III; Realizzare le misure per una rapida e tempestiva segnalazione degli incendi secondo i criteri di cui all allegato IV; Assicurare, qualora si manifesta, l estinzione dell incendio in conformità ai criteri di cui all allegato V; Garantire nel tempo l efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all allegato VI; Fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all allegato VII; (*) Art. 3 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio: Per le attività di cui all allegato I al D.P.R. 151/2011: Occorre garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza (aggiunta). L informazione, la formazione, l addestramento del personale e le prove di emergenza devono essere annotate nel registro dei controlli art. 71, comma 4 del d.lgs. 81/2008 (aggiunta) 3839 Art. 4 Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio: Il controllo e la manutenzione dovranno essere effettuati nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni vigenti, delle norme di buona tecnica emanati da organismi nazionali o europei e, in assenza, delle istruzioni fornite dal produttore/fabbricante e/o dall installatore. (*) Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature attraverso un modello di gestione o di organizzazione art. 30 del d.lgs. 81/2008. Art. 5 Gestione dell emergenza in caso di incendio: Il datore di lavoro dovrà elaborare un piano di emergenza, in conformità ai criteri di cui all allegato VIII, nel quale sono riportate le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Per attività non soggette a controllo con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano. (*) Art. 5 - Gestione dell emergenza in caso di incendio: Sono tenuti alla redazione del piano di emergenza anche tutte le attività aperte al pubblico con affollamento > a 50 persone e densità di affollamento superiore a 0,4 per./mq. Devono essere in ogni caso adottate idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Per le suddette misure occorre tenere conto del livello di conoscenza o di comprensione della lingua italiana del lavoratore e anche della accessibilità della comunicazione in rapporto al tipo di disabilità. Art. 6 Designazione degli addetti al servizio antincendio: Il datore di lavoro, qualora previsto, designa uno o più lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Detti lavoratori dovranno frequentare il corso di formazione. 3940 (*) Art. 6 Il servizio antincendio deve essere sempre presente durante l'esercizio dell'attività, salvo che non sia dimostrata attraverso apposita specifica valutazione da redigere comunque nelle forme documentali di cui all'art. 29 comma 5 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. che la misura adottata non espone i lavoratori e le persone presenti, a qualsiasi rischio di incendio. Art. 7 Formazione degli addetti: I datori di lavoro assicurano la formazione degli addetti secondo quanto previsto nell allegato IX; (*) Art. 7 -Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 comma 9 del d.lgs. 81/08 e smi, gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno triennale (*)Art. 8 - Soggetti formatori e modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per addetti al servizio antincendio I corsi di formazione possono essere svolti, oltre che dal C.N.VV.F., anche da Enti pubblici e privati; Classe discenti < 26 persone. Soggetti formatori esperienza di almeno 90 ore come docente in materia antincendio o frequenza con esito positivo di un corso di almeno 90 ore erogato dal C.N.VV.F. Per le attività ove è previsto il servizio di vigilanza antincendio, i corsi di formazione ed aggiornamento devono essere effettuati dal C.N.VV.F. Per i docenti della parte teorica è richiesto almeno il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico. Al termine dei corsi di formazione ed aggiornamento, l'addetto al servizio antincendio dovrà, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, superare una verifica da effettuarsi con test. I soggetti formatori devono conservare agli atti a disposizione degli organi di vigilanza, la documentazione da cui si evincano, per ogni corso di formazione e di aggiornamento effettuato, il periodo di svolgimento, i dati anagrafici dei candidati che hanno partecipato al corso, con i relativi fogli firma dei discenti e dei docenti, i test ed il luogo ove è stata effettuata l'esercitazione pratica. (*)Art. 9 - Valutazione dei rischi nell'ipotesi di presenza di lavoratori con disabilità Il datare di lavoro, in presenza anche saltuaria, di lavoratori o soggetti, nei luoghi di lavoro, con limitazioni alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie, adotta le necessarie specifiche misure di salvaguardia secondo i sotto elencati principi generali: Prevedere il coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi delle procedure di emergenza conseguire adeguati standard di sicurezza senza discriminazione tra i lavoratori considerare le difficoltà specifiche delle persone presenti progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità, nel rispetto delle norme in materia di barriere architettoniche, in un piano organico che incrementi la sicurezza di tutti. 4041 (*) Art. 10. Disposizioni transitorie e finali Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e conformi alle disposizioni previste dal DM sono da intendersi già adeguate. Restano validi i corsi di formazione ed aggiornamento già effettuati alla data di entrata in vigore del decreto, purché i contenuti e le modalità di erogazione siano coerenti con quanto previsto nell'allegato IX del presente decreto. ALLEGATO I LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO (*) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO Definizioni; Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio DEFINIZIONI PERICOLO DI INCENDIO RISCHIO DI INCENDIO VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO (Procedimento di valutazione dei rischi di incendio presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione antincendio e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.) OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. TIPO: prevenzione dei rischi informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti formazione dei lavoratori misure tecnico - organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del d.lgs. 81/08. 4142 OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di potere prendere i provvedimenti atti a salvaguardare i lavoratori e le altre persone presenti. LA VALUTAZIONE Tipo di attività Materiali utilizzati Attrezzature presenti Caratteristiche costruttive dei luoghi Dimensioni e articolazioni del luogo Numero di persone presenti La valutazione del rischio di incendio tiene conto: a) del tipo di attività; b) dei materiali immagazzinati e manipolati; c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi; d) delle caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento; e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro; f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza; g) delle persone che in relazione alle limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie, possono essere esposte a particolari rischi. CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi: 1. individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio); 2. individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio; 3. riduzione dei pericoli di incendio; 4. valutazione del rischio residuo di incendio; 5. verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO Materiali combustibili e/o infiammabili o che possono dare luogo alla formazione di atmosfere esplosive. I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono determinare un rischio di incendio accettabile. Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili o infiammabili, possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio, o possono dare luogo alla formazione di atmosfere esplosive. 42 43 Sorgenti d innesco Accensione diretta Fiamma o scintilla entra in contatto con la miscela combustibile/comburente Esempio di accensione diretta Accensione indiretta attrito autocombustione Innesco avviene per : Conduzione Convezione Irraggiamento Calore prodotto per sfregamento Quando il calore occorrente viene prodotto dallo stesso combustibile Operazioni di taglio e saldatura, fiammiferi e mozziconi di sigaretta, lampade e resistenze elettriche, scariche elettrostatiche, ecc. Esempio di accensione indiretta Esempio di accensione per attrito Correnti di aria calda generate da un incendio e diffuse attraverso un vano scala o altri collegamenti verticali (cavedi, vani ascensori, ecc.) negli edifici; propagazione di calore attraverso elementi metallici strutturali degli edifici; ecc. Malfunzionamento di parti meccaniche rotanti quali cuscinetti, motori; Urti; Rottura violenta di materiali metallici; ecc. 43 44 Esempio di accensione per autocombustione o riscaldamento spontaneo Cumuli di carbone, fermentazione di vegetali, ecc. Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio OCCORRE TENERE IN CONSIDERAZIONE IN PARTICOLARE SE. Siano previste aree di riposo Sia presente pubblico occasionale tale da determinare affollamento Siano presenti portatori di handicap (motorio e/o visivo e/o uditivo) Siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro Siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio Siano presenti lavoratori in aree isolate con percorsi di esodo lunghi e di non facile praticabilità Criteri per l eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore 4445 CRITERI Rimozione e/o riduzione dei materiali facilmente combustibili o infiammabili a quantitativi richiesti per la normale conduzione. Sostituzione dei materiali con altri meno pericolosi. Realizzazione di appositi magazzini con strutture resistenti al fuoco. Rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento combustibili. Riparazione dei rivestimenti per evitare il contatto diretto con l imbottitura. Eliminazione degli scarti di lavorazione e dei rifiuti. MISURE Riduzione delle sorgenti di calore al minimo indispensabile. Sostituzione delle stesse con altre più sicure. Controllo dei generatori di calore secondo le istruzioni. Schermaggio delle sorgenti di calore con elementi resistenti al fuoco. Impianti elettrici a norma. Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate. Pulizia e riparazione dei condotti e delle canne fumarie. Ecc. Classificazione del livello di rischio di incendio Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso. Luoghi di lavoro a rischio di incendio Basso Medio Elevato LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO Luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 4546 LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO Rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. p.e. allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio. LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. A titolo esemplificativo nell allegato IX sono riportati luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato; inoltre nell allegato I al D.P.R. 151/2011 sono riportate le varie attività ritenute a rischio elevato (catg. C) Adeguatezza delle misure di sicurezza: Misure di sicurezza compensative: (Misure di prevenzione e protezione) I. Vie di esodo II. Mezzi ed impianti di spegnimento III. Rivelazione ed allarme incendio IV. Informazione e formazione VIE DI ESODO Riduzione dei percorsi di esodo. Protezione delle vie di esodo. Incremento delle vie di esodo ed uscite (U.S.). Potenziamento dell illuminazione di emergenza. Misure specifiche per persone disabili (luoghi sicuri) Incremento degli addetti all emergenza. Limitazione dell affollamento. Installazione si sistemi di evacuazione fumo e calore. Creazione di sentiero luminoso a pavimento e/o parete (circa 60 cm. dal pavimento). 4647 MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO Realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici; Installazione di impianti di spegnimento automatici. Sostituzione di un impianto di tipo manuale con uno di tipo automatico. Aumento dei dispositivi di azionamento dell impianto di allarme. Miglioramento dei sistemi di segnalazione; segnalazione ottica in aggiunta a quelli acustici o aggiunta di diffusione tramite altoparlanti. Ecc. (*) COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI riduzione della superficie dei compartimenti od implementazione del numero di compartimenti al fine di evitare un effetto di propagazione dell'incendio o dei prodotti della combustione e facilitare le operazioni di mitigazione e spegnimento dell'incendio; riduzione e/o sostituzione dei materiali presenti con altri aventi migliori caratteristiche di reazione al fuoco. INFORMAZIONE E FORMAZIONE Programma di controllo e manutenzione dei luoghi di lavoro. Disposizioni per l informazione sulla sicurezza antincendio ai dipendenti di ditte appaltatrici esterne ( tipo per es.:servizi di manutenzione, pulizie, ecc.). Specifici corsi di formazione mirati al corretto utilizzo e manipolazione di sostanze combustibili, infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio. Addestramento periodico antincendio per tutto il personale. 4748 Redazione della valutazione dei rischi di incendio ALLEGATO II Revisione della valutazione dei rischi di incendio Modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di eventi incidentali significativi MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITA DI INSORGENZA DEGLI INCENDI Generalità: All esito della valutazione dei rischi devono essere adottate necessariamente delle misure per ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi: a) Misure di tipo tecnico b) Misure di tipo organizzativo gestionale MISURE DI TIPO TECNICO realizzazione degli impianti in conformità alla regola dell'arte; messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche; realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte; ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili; adozione di dispositivi di sicurezza tali da prevenire l'incendio o l'esplosione 4849 MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO GESTIONALE rispetto dell'ordine e della pulizia; predisposizione di un regolamento interno sui controlli delle misure di sicurezza da osservare; informazione e formazione dei lavoratori. Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione. Alcuni degli aspetti per prevenire gli incendi: deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili o che possono dare luogo alla formazione di atmosfere esplosive; utilizzo di fonti di calore; presenza di fumatori lavori di manutenzione e di ristrutturazione rifiuti e scarti combustibili aree non frequentate presenza di lavoratori appartenenti a ditte appaltatrici diverse; Ecc. ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE E ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO DEFINIZIONI AFFOLLAMENTO LUOGO SICURO LUOGO SICURO STATICO E DINAMICO PERCORSO PROTETTO USCITA DI PIANO VIA DI USCITA SPAZIO DI RIFUGIO - SPAZIO CALMO CORRIDOIO CIECO RESISTENZA AL FUOCO REAZIONE AL FUOCO AFFOLLAMENTO NUMERO MASSIMO IPOTIZZABILE DI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO O IN UNA DETERMINATA AREA DELLO STESSO. 4950 LUOGO SICURO PERCORSO PROTETTO LUOGO DOVE LE PERSONE POSSONO RITENERSI AL SICURO DAGLI EFFETTI DI UN INCENDIO. (D.M punto 3.4) Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone ( luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato ( luogo sicuro dinamico ). PERCORSO CARATTERIZZATO DA UNA ADEGUATA PROTEZIONE CONTRO GLI EFFETTI DI UN INCENDIO CHE PUO SVILUPPARSI NELLA RESTANTE PARTE DI UN EDIFICIO. (p.e.: corridoio protetto, scala protetta, scala esterna, ecc.) USCITA DI PIANO USCITA CHE CONSENTE ALLE PERSONE DI NON ESSERE ULTERIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DIRETTO DEGLI EFFETTI DI UN INCENDIO. USCITA DIRETTA SU LUOGO SICURO USCITA CHE IMMETTE SU PERCORSO PROTETTO USCITA CHE IMMETTE SU SCALA ESTERNA VIA DI USCITA PERCORSO SENZA OSTACOLI AL DEFLUSSO CHE CONSENTE AGLI OCCUPANTI UN EDIFICIO O DI UN LOCALE DI RAGGIUNGERE UN LUOGO SICURO. 5051 SPAZIO DI RIFUGIO SPAZIO CALMO Spazio collocato nell'ambito di un percorso d'esodo, con caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, compresi i loro eventuali accompagnatori, in attesa dei soccorsi. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo da parte degli altri fruitori dei percorsi e si configura come un compartimento antincendi separato da altri compartimenti mediante porte e strutture di resistenza al fuoco predeterminata. Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi CORRIDOIO CIECO Corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione; nel calcolo della lunghezza del corridoio cieco occorre considerare anche il percorso d'esodo in unica direzione all'interno di locali ad uso comune. OBIETTIVI Tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro. Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente: 5152 INOLTRE per stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente: 1. il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza. 2. dove si trovano le persone quando un incendio accade; 3. i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro; 4. il numero delle vie di uscita alternative disponibili. CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA Se le vie di uscita sono adeguate, verificarle con i seguenti criteri: In generale disporre di vie di uscita alternative; tranne rischio medio e basso Via di uscita indipendente dalle altre e permettere alle persone di allontanarsi ordinatamente da un incendio; In presenza di più vie di uscita percorsi: metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato; metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro i percorsi di uscita unidirezionali devono essere evitati per quanto possibile Qualora non possano essere evitati i percorsi unidirezionali la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale: 6 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato 9 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio INOLTRE metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso Nel caso di via di uscita con porzione di percorso unidirezionale, la lunghezza totale non potrà superare i precedenti limiti (30/45/60 mt.). le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione all affollamento; larghezza deve essere misurata nel punto più stretto del percorso. le scale devono normalmente essere di tipo protette ad eccezione dei luoghi di lavoro di piccole dimensioni (rischio medio o basso a condizione che il percorso di esodo fino all'uscita < rispettivamente a 45 e 60 metri (30 e 45 in caso di una sola uscita); Le porte sul percorso di uscita devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo. SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO A parità di rischio, verso i livelli più bassi quando il luogo di lavoro è: frequentato dal pubblico utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza utilizzato quale area di riposo utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili A parità di rischio, verso i livelli più alti quando il luogo di lavoro: utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili. 5253 NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE DEFINIZIONI Modulo = 60 cm. Capacità di deflusso: Modulo = 50persone ESEMPIO: Affollamento = 200 persone Moduli occorrenti 200/50=4 Larghezza complessiva 4x60= 240 cm. N di uscite almeno 2 da 120 cm. cadauna NUMERO DELLE USCITE DIPENDE: Affollamento Lunghezza percorsi di esodo Pericoli presenti (p.e. rischio alto) ESEMPIO: Affollamento = 120 persone Moduli occorrenti 120/50=2,4 Larghezza complessiva 2,4x60=144 cm. N di uscite almeno 1 da 120 cm. e 1 da 80 cm. ATTENZIONE: Le uscite di piano devono avere larghezza non inferiore a 80 cm. computati pari a 1 modulo; N.B. TOLLERANZE LINEARI: < 2,40 mt. pari a 5% e per > 2,40 pari a 2%. Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale. Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi < 24 metri adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita. Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa. CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito. Negli altri casi la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. ESEMPIO NEL CASO DI RISCHIO ELEVATO E/O ALTEZZA ANTINCENDI > 24 MT. 5 piano 90 persone 4 piano 80 persone OCCORRONO ALMENO N. 2 SCALE E: 170/50x0,60= 2,04 mt. => 2,40 mt. OSSIA n. 2 scale da 1,20 mt. cadauna (in quanto si approssima al modulo intero superiore)! 170/50= 3,4 moduli => 4 moduli x 0,60=2,40 mt. 5354 MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE Se le misure di cui ai punti precedenti non possono essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici o altro, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione dei luogo di lavoro, può essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti: Lunghezza dei percorsi di esodo; Numero e larghezza delle uscite di piano; Numero e larghezza delle scale. Risistemazione del luogo di lavoro (le persone lavorino il più vicino possibile alle u.s. ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita Riduzione del percorso totale delle vie di uscita Realizzazione di ulteriori uscite di piano Realizzazione di percorsi protetti addizionati o estensione dei percorsi protetti esistenti Installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio installazione di un idoneo sistema di evacuazione di fumo e di calore ; installazione di un idoneo sistema idrico di spegnimento automatico; riduzione del carico di incendio al di sotto di 400Mj/mq; tutti i materiali installati nei percorsi di esodo siano incombustibili. implementazione dell'illuminazione di emergenza e della segnaletica orizzontale e verticale MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA ACCORGIMENTI PER APERTURE SU PARETI E/0 SOLAI Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono contribuire in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure (compartimentazione, serrande tagliafuoco, porte EI, ecc.). ACCORGIMENTI PER I MATERIALI DI RIVESTIMENTO La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti può influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro ed in particolare le possibilità di uscita per le persone. Misure (rimozione dei materiali combustibili e/o installazione di materiali classificati ai fini della reazione al fuoco). SEGNALETICA A PAVIMENTO Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento. MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA SCALE A SERVIZIO DI PIANI INTERRATI Possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti e propagare l incendio ai piani superiori. Misure (rendere le scale di tipo protette). ACCORGIMENTI PER LE SCALE ESTERNE Per le scale esterne, è necessario assicurarsi che l'utilizzo delle stesse, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala. Misure (possedere le caratteristiche di scale di emergenza esterne). (*)ACCORGIMENTI PER LE VIE DI ESODO AD USO PROMISCUO Le caratteristiche delle vie di esodo ad uso promiscuo saranno definite dalle misure più restrittive richieste alle attività servite. Misure (percorsi protetti corridoiscale- ecc.) SCALE DI SICUREZZA ESTERNE devono essere realizzate con materiali di classe zero di reazione al fuoco; la parete esterna dell edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a almeno REI55 MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA Fatto salvo l'allegato IV del D.lgs n 81/2008 relativamente alle dimensioni delle porte, le porte installate lungo le vie di esodo di norma devono aprirsi nel verso dell'esodo. (tranne quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause con l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente). In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando: Affollamento > 50 persone; La porta è ubicata al piede di una scala o in prossimità; Quando le lavorazioni ed i materiali comportino specifici rischi di incendio o di esplosione e con presenza di più di 5 lavoratori. SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE Il datare di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave ed apribili a semplice spinta. MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI In generale è vietato installare porte scorrevoli o girevoli lungo le vie di esodo tranne che con particolari accorgimenti (sistemi ridondanti porta lateralmente). SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa. Nella valutazione occorre tenere conto della capacità individuale di identificare i percorsi (tramite sistemi di comunicazione integrativi tipo sonori, luminosi o lampeggianti, tattili, ecc.). ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati fino all'uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza di tipo automatico. ALLEGATO IV MISURE PER LA RIVELAZIONE E ALLARME IN CASO DI INCENDIO OBIETTIVO L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione dei luoghi di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento. MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI PICCOLE DIMENSIONI Nei luoghi di lavoro di ridotta estensione a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, si può considerare adeguato anche un allarme dato a voce o gestuale in conformità a quanto specificato dall'allegato XXXI al D.lgs n 81/2008 e s.m.i. Altimenti: un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la norma tecnica vigente. I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme (ubicati preferibilmente in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro) devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare tali attrezzature o dispositivi di allarme manuale non deve superare 30 m. 5556 MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico. Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutti i luoghi di lavoro o in quelle parti dove è prevista la presenza anche saltuaria od episodica di lavoratori o di persone a qualunque titolo presenti nel luogo di lavoro e, nelle aree dove il livello di rumore può essere elevato, gli allarmi acustici devono essere integrati da segnalazioni ottiche. Particolari accorgimenti devono essere adottati in presenza di lavoratori od utenti con disabilità. (*) LA PERCEZIONE DELL'ALLARME E DEL PERICOLO Il messaggio trasmesso con dispositivi sonori deve essere percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese le persone estranee al luogo. La percezione dell'allarme può avvenire attraverso segnali acustici, segnali luminosi o vibrazioni. Tra le misure atte a facilitare la percezione dell'allarme si possono includere: adozione di segnali acustici contenenti informazioni complete sull'oggetto della comunicazione; installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici; installazione di impianti di segnalazione di allarme a vibrazione (nel caso di persone che dormono o che possono non percepire i segnali ottici o acustici). ALLEGATO V ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI Classificazione degli incendi: Incendi di classe A Incendi di classe B Incendi di classe C Incendi di classe D Incendi di classe F Estintori portatili e carrellati Impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici Ubicazione delle attrezzature di spegnimento CLASSE A Incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazioni di braci; CLASSE B Incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli e grassi minerali, ecc.; CLASSE C Incendi di gas; CLASSE D Incendi di sostanze metalliche CLASSE F Incendi da oli e grassi vegetali o animali come verificabili negli apparecchi di cottura. 5657 Sostanze estinguente in relazione al tipo di incendio: Acqua Schiuma Polveri Idrocarburi alogenati Gas inerti Agenti estinguenti alternativi all halon L estinzione dell incendio si ottiene per raffreddamento, sottrazione del combustibile e soffocamento. ESTINTORI D INCENDIO La normativa tecnica attuale suddivide gli estintori in: L estintore portatile è un estintore concepito per essere portato e utilizzato a mano e che, pronto all'uso, ha una massa minore o uguale a 20 kg. L estintore carrellato è un estintore trasportato su ruote, di massa totale maggiore di 20 kg e contenuto di estinguente fino a 150 kg. ESTINTORI PORTATILI Estintore idrico Estintore a schiuma Estintore a polvere Estintore ad anidride carbonica (CO)2 Estintore ad idrocarburi alogenati (Halon) NUMERO ESTINTORI PORTATILI TIPO DI ESTINTORE SUPERFICIE (MQ.) PROTETTA DA UN ESTINTORE IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO BASSO MEDIO ELEVATO 13A 89B A 113B A 144B A 233B Per quanto attiene gli estintori carrellati, che sono integrativi di quelli portatili, la scelta dei loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe dì incendio, del livello di rischio e del personale addetto al loro uso. 5758 IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti dì spegnimento fissi, manuali od automatici. In ogni caso, occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per consentire al personale di estinguere i principi di incendio. TIPOLOGIE DI IDRANTI ANTINCENDIO I dispositivi di erogazione di una rete di idranti sono costituiti da più parti: fisse (idranti naspi) semifisse (manichette e lance) Con riferimento all ubicazione, possiamo distinguere idranti a muro, idranti a colonna soprasuolo idranti sottosuolo. Con riferimento agli attacchi filettati di tipo unificato possiamo distinguere tra i diametri DN 45 DN 70 DN 100. Una attrezzatura particolare, assimilabile agli idranti, è poi costituta dal naspo. Idrante a muro è costituito da un semplice rubinetto di tipo unificato (DN 45 o DN 70), ed è normalmente ubicato in una cassetta standard, contenente anche una tubazione flessibile (manichetta antincendio) munita di raccordi, ed una lancia. Nella maggioranza dei casi l idrante a muro ha un rubinetto DN 45, e con tale configurazione viene utilizzato prevalentemente per la protezione interna degli edifici. Idrante a colonna soprasuolo l idrante è costituito normalmente da una colonna in ghisa, di colore rosso (RAL 3000), è generalmente dotato di 2 attacchi DN 70 ed 1 attacco DN 100; quest ultimo attacco (DN 100) serve per il collegamento alle autopompe dei vigili del Fuoco o ad un mezzo antincendio mobile, e pertanto deve essere rivolto verso la strada; Un attacco DN 70 deve normalmente assicurare, come prestazioni idrauliche minime, una portata non inferiore a 300 I/min, con una pressione residua non inferiore a 3/4 bar. Un idrante a muro DN 45 deve normalmente assicurare, come prestazioni idrauliche minime, una portata non inferiore a 120 I/min, con una pressione residua non inferiore a 2 bar. 5859 IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite, dei centri di pericolo, preferibilmente fissati a muro e adeguatamente segnalati. Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, in conformità alla regola dell'arte. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia. In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica. UTILE RIFERIMENTO LE NORME UNI IN VIGORE ALLEGATO VI CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO Tutte le misure di protezione antincendio previste per: garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita; l'estinzione degli incendi; la rivelazione e l'allarme in caso di incendio; devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza. VIE DI USCITA Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale e porte, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo. ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. 5960 ALLEGATO VII INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. IN PARTICOLARE Il DATORE DI LAVORO DEVE!!!! formare e informare il lavoratore sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in caso di incendio Il DATORE DI LAVORO deve provvedere affinchè tutti i lavoratori ricevano un adeguata formazione su: Rischi di incendio all interno dell attività lavorativa e in base alle mansioni svolte. Misure di prevenzione e protezione Ubicazioni delle vie di uscita Procedure da adottare in caso di incendio ( azioni, allarme, evacuazione allertamento 115 ) L informazione deve essere fornita al lavoratore all atto dell assunzione L informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale apprenda facilmente ecc Il DATORE DI LAVORO inoltre deve provvedere a designare gli ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO ALL ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO E SULLA BASE DEL PIANO DI EMERGENZA, IL DATORE DESIGNA UNO O PIU LAVORATORI INCARICATI ALL ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E GESTIONE DEL PIANO DI EMERGENZA. 6061 ALLEGATO VIII PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO In generale in tutti i luoghi di lavoro deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli: le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; specifiche misure per assistere le persone disabili. PIANO DI EMERGENZA Il piano di emergenza deve essere aggiornato inoltre ogni qualvolta si possa prevedere un aumento dei rischi derivante per esempio da lavori di manutenzione, ristrutturazione, ecc. che possano alterare le misure di prevenzione e protezione presenti e deve prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento del servizio antincendio. CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono: le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; il sistema di rivelazione e di allarme incendio; il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; i lavoratori esposti a rischi particolari; il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso); il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. INOLTRE Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano di emergenza deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati: le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio; il tipo, numero e ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili. TALI PLANIMETRIE UBICATE ALL INTERNO DELL ATTIVITA COSTITUISCONO ANCHE IL PIANO DI EVACUAZIONE 6162 INOLTRE NEL PIANO DOVRA ESSERE PIANIFICATA L ASSISTENZA ALLE: ALLEGATO IX PERSONE CHE UTILIZZANO SEDIE A ROTELLE ED A QUELLE CON MOBILITA' RIDOTTA; PERSONE CON VISIBILITÀ O UDITO MENOMATO O LIMITATO. In questi casi le procedure previste dal piano di emergenza dovranno essere integrate con la previsione che alcuni lavoratori, fisicamente idonei e preparati alla gestione dell emergenza, siano incaricati specificatamente dell assistenza alle persone con disabilità presenti in azienda CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL ATTIVITA TIPOLOGIA CORSO RISCHIO ELEVATO RISCHIO MEDIO FORMAZIONE 16 ORE 8 ORE 4 ORE AGGIORNAMENTO 8 ORE 5 ORE 2 ORE RISCHIO BASSO ALLEGATO X LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA PER LE QUALI GLI ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO ED ALLE EMERGENZE DEVONO CONSEGUIRE L ATTESTATO DI IDONEITA TECNICA Industrie e depositi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni (attività a rischio di incidente rilevante); Attività ricadenti nelle categorie B e C dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n 151 (rischio medio ed elevato); Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. 62 63 FINE SECONDO MODULO GRAZIE PER L ATTENZIONE 63 Vedere altro
Edifici e locali destinati ad uffici Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.it DPR 151/2011 N Attività Categoria A B C 71 Aziende ed uffici con oltre Dettagli 1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Con riferimento al DPR 151/2011 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma Dettagli Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DECRETO MINISTERO DELL INTERNO 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2 marzo 2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione Dettagli NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Il D.M. 16 maggio 1987, n 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. 1 1.0. Scopo Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici Dettagli * * * * * Pratica VV.F. 4996
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena ******** ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL PROGETTO GUIDA DEGLI ATRI E DEI VANI SCALA DEL POLICLINICO DI MODENA RELAZIONE TECNICA * * * * * Pratica VV.F. 4996 L AMMINISTRAZIONE Dettagli D.M. 27 / 07 / 2010 3.5 ascensori
3.5 ascensori se attraversano due compartimenti, vano corsa protetto EI come strutture (vale anche per le scale) H > 24 m almeno un ascensore antincendio 1 4.1 affollamento aree vendita dettaglio alimentari Dettagli ALLEGATO - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione
Decreto Ministeriale n 246 del 16/05/1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Sono approvate le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione contenute Dettagli REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO
Articolo 1 Campo di applicazione d) auditori e sale convegno; Allegato REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO Dettagli Decreto Ministero dell' Interno n. 246 del 16 maggio 1987
Decreto Ministero dell' Interno n. 246 del 16 maggio 1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.148 del 27.06.1987 Dettagli LA SICUREZZA ANTINCENDIO LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI OSPEDALI
LA SICUREZZA ANTINCENDIO LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI OSPEDALI dott. ing. Emilio Milano pagina 1 COS E LA PREVENZIONE INCENDI Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Capo III - Art. 13 (S.O.G.U. Serie Dettagli 1.0.0. PREMESSA 2.0.0. EDIFICI
1.0.0. PREMESSA L Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco intende procedere, presso il Presidio Ospedale S. Leopoldo Mandic di Merate, alla ristrutturazione di tre reparti (Pneumologia; Centro assistenza Dettagli Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA
Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA EDIFICIO SITO IN VIA FORTEZZA N. 11 - MILANO SEDE TERRITORIALE INPDAP ATTIVITA Dettagli D.M. 16-05-1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
D.M. 16-05-1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (G.U. 27-06-1987, n. 148, Serie Generale) Preambolo IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, Dettagli Nuova costruzione che erogherà prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno.
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO Attività: 68 D.P.R. 01.08.2011 n 151-86 D.M. 16.02.1982 Riferimenti: Decreto Ministro dell Interno 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione Dettagli VANI ASCENSORI E MONTACARICHI
VANI ASCENSORI E MONTACARICHI 2015 ilario.mammone@ordineingegneripisa.it ing. ilario mammone 1 NORMATIVA DPR 1497 DEL 29/05/63 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER ASCENSORI E MONTACARICHI D.M. 246 DEL 16/05/87 Dettagli Ministero dell'interno: Decreto ministeriale 16/05/1987 N. 246 Gazzetta Ufficiale N. 148 del 27/06/1987
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto. Sono Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
Corso scienza e tecnica della prevenzione incendi Pisa 11-12 Aprile 2014 La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) Dr. Ing. Fabio Bernardi C.N.VV.F. 1 2 Attività commerciali Dettagli L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA
L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA le metodologie di elaborazione degli strumenti di espressione della domanda e di verifica del progetto Firenze 15 gennaio 2014 Requisiti a supporto di una corretta progettazione Dettagli R.S.P.P. Misure contro l incendio
R.S.P.P. Misure contro l incendio D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D. Lgs. 81/08 - Allegato IV Misure contro l incendio Negli studi, seppure non esistano pericoli specifici di incendio: E vietato fumare Devono Dettagli STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA
via aspromonte, 29-23900 LECCO - tel. 0341-282334 / 365570 fax c.f. - p. i.v.a. via colonna, 29-22100 COMO - tel. 031-505548 / 505410 fax 01985140134 e-mail : scilecco@tin.it - scicomo@tin.it A.L.E.R. Dettagli La sicurezza antincendio negli uffici
G. Varisco C.T. ANIE AssoAscensori giovanni.varisco@kone.com Convegno La sicurezza antincendio negli uffici 13 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendio Roma Le varie tipologie di ascensori previste dal Dettagli ANACI ROMA INCENDIO NEI CONDOMINI
INCENDIO NEI CONDOMINI FILMATO ANACI ROMA TRIANGOLO DEL FUOCO PRIMA DOMANDA... L incendio scoppia nei condomini moderni... o anche nei condomini antichi? L incendio non ha età! ANACI ROMA Dove può scoppiare Dettagli Uscite di sicurezza Vie di esodo
Corpo Nazionale VVF - Comando di Vicenza Uscite di sicurezza Vie di esodo Vicenza 13.11.2007 CORSO L.818/84 Giuseppe Ruffino, Funzionario VVF Vicenza SISTEMI DI VIE DI USCITA Si tratta di una misura di Dettagli Allegato 07 - Norme prevenzione incendi
Allegato 07 - Norme prevenzione incendi Estratto dal: Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. 3.1. DEFINIZIONI Dettagli EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Attività n. 95 di cui alla tabella allegata al D.M. 16 febbraio 1982 A questo punto, con l entrata in vigore del DPR 151/2011, bisogna precisare: ALLEGATO II DPR 151/2011 (di Dettagli RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO
1 RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO PREMESSA 2 La presente relazione ha per oggetto l individuazione delle misure di prevenzione incendi riguardanti la progettazione e la costruzione del compendio edilizio Dettagli Il Decreto Interministeriale 19 marzo 2015
Il Decreto Interministeriale 19 marzo 2015 LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE NEL REGIME TRANSITORIO Ing. Rosario Caccavo Direttore vice dirigente Comando Provinciale Vigili del fuoco Viterbo rosario.caccavo@vigilfuoco.it Dettagli DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO (Decreto 7.8.2012 - All. I - Parte B) B1 - RELAZIONE TECNICA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO (Decreto 7.8.2012 - All. I - Parte B) B1 - RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica è redatta a dimostrazione dell'osservanza Dettagli DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1987 n. 246 Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987
DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1987 n 246 Gazzetta Ufficiale n 148 del 27 giugno 1987 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Sede Decentrata n.4 via f.lli Antoni Dettagli Direzione regionale VV.F. Lombardia
Direzione regionale VV.F. Lombardia Corsi di formazione Prevenzione incendi Gli impianti di ascensori Ing. G. Sola 1 File: ascensori Creato il 26 novembre 2005 Aggiornto: il 28 novembre 2005 Attività specifica Dettagli CLASSIFICAZIONE INCENDI
Lucidi lezione "Normativa Antincendio" Conformità edifici civili ed industriali alle norme di prevenzione incendi. Fase progettuale: - Vie di esodo - Autorimesse - Locali per impianti tecnologici (CT, Dettagli 06/09/2013. Gianfranco Tripi. Deroghe
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti. Individuazione delle misure di prevenzione e/o di protezione che permettono Dettagli Testo elaborato dal gdl per l ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 art. 11 (proroga di termini in materia di turismo) della L 15/2014
Testo elaborato dal gdl per l ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 art. 11 (proroga di termini in materia di turismo) della L 15/2014 APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER Dettagli ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO ESISTENTI SECONDO LA NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI DI STEFANO FELICIONI*
PREVENZIONE INCENDI DI STEFANO FELICIONI* ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO ESISTENTI SECONDO LA NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI A distanza di più di vent anni dall emanazione delle norme di prevenzione Dettagli Nuova sede della Facoltà di Scienze della Formazione nel Campus Umanistico del Centro Murattiano di Bari
SEMINARIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO NORME DI PREVENZIONE I N C E N D I GENERALI E SEMPLIFICATE La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto. Rimini Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Asilo Nido Marina di Pisa Il tecnico Dettagli Ministero dell 'Interno. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - POTENZA audere in ardore DISPENSA
Edizione: Ottobre 2002 Ministero dell 'Interno COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - POTENZA audere in ardore DISPENSA STRUTTURE SANITARIE E STRUTTURE RICETTIVE PER ANZIANI D.M. 18.9.2002 Entrata in vigore: Dettagli Valutazione Rischio Incendio Palestra di Oratoio. 2.1 Descrizione della struttura Pag. 3. 2.2 Descrizione dell attività e del ciclo lavorativo Pag.
Indice Valutazione Rischio Incendio Palestra di Oratoio GENERALITA Pag. 3 1. ATTIVITA SVOLTA Pag. 3 2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DELL ATTIVITÀ SVOLTA Pag. 3 2.1 Descrizione della struttura Pag. 3 2.2 Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) 1 Attività commerciali Obbligo del C.P.I. ai sensi del punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita, Dettagli IMPRESA SICURA s.r.l.
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre PREVENZIONE INCENDI 167 C. Scale e ascensori Scale Il numero e la larghezza delle scale a servizio di particolari attività (ad esempio alberghi o locali di pubblico spettacolo) Dettagli RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA ANTINCENDIO
Settore Patrimonio e Demanio Servizi Progettazione Manutenzione Fabbricati Corso Matteotti, 3 23900 Lecco, Italia Telefono 0341.295111 Fax 0341.295444 AMPLIAMENTO I.P.S.S.C.T.S. G. FUMAGALLI IN CASATENOVO Dettagli 1 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia
Decreto del Ministero dell Interno 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. Dettagli CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00187 Roma Via di San Basilio, 72 Tel. +39 06.42.00.84 Fax +39 06.42.00.84.44/5 www.cnpi.it Dettagli PREVENZIONE INCENDI norme e procedure
PREVENZIONE INCENDI norme e procedure dott. ing. Gioacchino Giomi COMANDANTE VIGILI DEL FUOCO ROMA 1 abitazione 2 fabbrica 3 albergo 4 albergo 5 CHE COSA E LA PREVENZIONE INCENDI è una funzione di preminente Dettagli L AUTORIMESSA IN CONDOMINIO CON CAPACITA DI PARCAMENTO SINO A 9 AUTOVEICOLI IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO
L AUTORIMESSA IN CONDOMINIO CON CAPACITA DI PARCAMENTO SINO A 9 AUTOVEICOLI IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO Via Panfilo Tedeschi 1 67100 L'Aquila (AQ) Tel./Fax 086262641 www.zedprogetti.it NOTE Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE
CONVEGNO SICUREZZA: QUALI EQUILIBRI tra SCUOLA ed ENTI LOCALI? LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE ASTI, 16 aprile 2012 Ing. Francesco ORRU Normativa Classificazione Scelta dell area Ubicazione Dettagli Quesiti di prevenzione incendi
Quesiti di prevenzione incendi Raccolta 2010/2011 183 domande e risposte a cura di Mario Abate Direttore Vice Dirigente Comando VVF Milano (Le risposte ai quesiti sono riferite alle norme vigenti al momento Dettagli Lezione n. 2. La Protezione Antincendio. 1 A parte.
Lezione n. 2 La Protezione Antincendio. 1 A parte. La Protezione Antincendio. Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti Dettagli QT_EFC_03. I sistemi di Evacuazione Fumo e Calore nelle regole tecniche di Prevenzione Incendio QUADERNO TECNICO EFC_03
QT_EFC_03 I sistemi di Evacuazione Fumo e Calore nelle regole tecniche di Prevenzione Incendio QUADERNO TECNICO EFC_03 Il presente documento è stato realizzato dall ufficio tecnico Zenital, coordinato Dettagli Direttore Vicedirigente ing. Mario De Bona DIREZIONE REGIONALE VV.F. - BASILICATA
Direttore Vicedirigente ing. Mario De Bona DIREZIONE REGIONALE VV.F. - BASILICATA Le Attività Scolastiche rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
Decreto del Ministero dell interno 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l edilizia scolastica. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992) IL MINISTRO DELL INTERNO Vista Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE
UNIVERSITA PISA SCIENZA E TECNICA DELLA PREVENZIONE INCENDI LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE PISA, 28/03/2015 Dr Ing Fabio Bernardi Le Attività Scolastiche rientrano nelle attività soggette Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IL MINISTRO DELL INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570: Vista Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Servizio Istruzione via del Carmine Dettagli UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA Area Servizi Tecnici
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA Area Servizi Tecnici Progetto esecutivo di un piano intermedio da realizzarsi nell edificio C del Plesso Centrale Universitario RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI Dettagli 1.2. ALTEZZA DEI PIANI. Altezza massima misurata tra pavimento e intradosso del soffitto.
ESPRESSIONI SPECIFICHE DELLA PREVENZIONE INCENDI ( ESTRATTO DEL D.M. 30 NOVEMBRE 1983 ) Ai fini di un uniforme linguaggio ed uniforme applicazione delle norme emanate, si è rilevata la necessità di determinare Dettagli AUTOSILO PREVENZIONE INCENDI OGGETTO: DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO RELAZIONE TECNICA
Sanremo, 23 luglio 2012 Riferimento: Trasformazione ex convento ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI MADRE RUBATTO In zona A1 A1 bis f30 del vigente P.R.G. Sanremo (IM) Proponente: RENATO Gaggino l.r., GEORGIA Dettagli RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI
COMUNE di PONTELATONE Provincia di Caserta Permesso di Costruire, in variante allo strumento urbanistico, per la realizzazione di una struttura commerciale nel Comune di Pontelatone alla località Barignano, Dettagli Locale gruppo elettrogeno (Scheda)
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO Sistema di alimentazione: TT, TN-S, IT Norme di riferimento: Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e Dettagli Relatore: Ing. Luigi Abate
Le soluzioni di mitigazione del rischio incendio per le strutture sanitarie alla luce del nuovo disposto normativo Evoluzione Normativa: dal DM 18.09.2002 al DM 19.03.2015 «UTILITA SOCIALE DEL NUOVO DECRETO Dettagli LOCALI DI PUBBLICO D.M. 19.08.1996
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO D.M. 19.08.1996 CAMPO APPLICAZIONE a) Teatri (sia al chiuso che all aperto); b) Cinematografi (anche drive-in); c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegni; e) locali di Dettagli emmeciemme Srl Laboratorio di analisi, servizi e consulenze in campo agroalimentare 1 di 5 ROBERTO CROTTI
D. Lgs Governo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 37. - Formazione dei lavoratori Dettagli Centri commerciali e locali di vendita. Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.
Centri commerciali e locali di vendita Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.it Gli esercizi commerciali sono luoghi frequentati quotidianamente da Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
Decreto del Ministero dell Interno 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. Dettagli Il progetto di prevenzione incendi nella GDO:
Dal progetto alla gestione Il progetto di prevenzione incendi nella GDO: elementi tecnici e aspetti procedurali alla luce della Nuova Regola Tecnica di Prevenzione incendi per i Centri Commerciali di Mario Dettagli Normativa UNI 11292 Locali destinati ad ospitare unità di pompaggio per impianti antincendio. Caratteristiche costruttive e funzionali
Normativa UNI 11292 Locali destinati ad ospitare unità di pompaggio per impianti antincendio. Caratteristiche costruttive e funzionali Definizione di norma tecnica Le norme sono documenti prodotti mediante Dettagli NORME ISO 7396-1 e ISO 7396-2
NORME ISO 7396-1 e ISO 7396-2 Relazioni con il D.M. 18/09/2002 - La Guida AIIGM Elio PATETTA Dottore in Ingegneria Biomedica Vice Presidente AIIGM CORSO DI FORMAZIONE CARATTERISTICHE E PROGETTAZIONE DEGLI Dettagli Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2/03/2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici Dettagli COMUNE DI IGLESIAS CENTRO INTERMODALE
COMUNE DI IGLESIAS CENTRO INTERMODALE 1.8 RELAZIONE ANTINCENDIO PROGETTAZIONE: DOTT. ING. GIANCARLO CASULA COLLABORATORI: DOTT. ING. BASILIO SECCI DOTT. ING. DAVIDE MARRAS Pag. 2 di 1.8 - RELAZIONE TECNICA Dettagli Materiale didattico validato da: Gestione emergenze
Gestione emergenze 1. Piano di emergenza 2. Misure di prevenzione 3. Misure di Protezione 4. Estintori e fuochi 5. Evacuazione dai locali 6. Controlli periodici Rev. 1 ott. 2009 Situazioni di emergenza Dettagli VILLA FIGOLI DES GENEYS PROGETTO DEFINITIVO RELAZIONE TECNICA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 5 AGOSTO 2014
VILLA FIGOLI DES GENEYS PROGETTO DEFINITIVO RELAZIONE TECNICA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 5 AGOSTO 2014 AZV_A1_A3_9.004 INDICE - PREMESSA - TIPOLOGIA DELL INTERVENTO - RIFERIMENTI NORMATIVI - Dettagli Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
DPR 151/11 attività soggette a controllo VV.F. Attività n 67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti Asili nido con oltre 30 persone presenti DPR Dettagli La sicurezza negli ospedali
SICUREZZA PARTECIPATA IN SANITÀ L ESPERIENZA DEL PROGETTO EUROPEO REFIRE Università Campus Bio-Medico di Roma 7 maggio 2014 La sicurezza negli ospedali Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Umbria Ospedali, Dettagli REALIZZAZIONE DI CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE HOSPICE IN SPICCHIO 2 STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE
INDICE 1) Premessa 2) Progetto edilizio 3) verifica norme antincendio 4) Attività 91 5) Mezzi ed impianti fissi di estinzione 6) Segnaletica di sicurezza 1 REALIZZAZIONE DI CENTRO RESIDENZIALE DI CURE Dettagli INFORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Anno scolastico 2013/2014
Piano di esodo INFORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Anno scolastico 2013/2014 Il piano di emergenza deve essere predisposto per ogni luogo di lavoro. Per luoghi di lavoro di Dettagli REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. Comune di Caneva Provincia di Pordenone
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Comune di Caneva Provincia di Pordenone LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA CENTRO STUDI DI VIA MARCONI PROGETTO ESECUTIVO ALL. E: RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO Dettagli RELAZIONE TECNICA INQUADRAMENTO GENERALE
Permesso di costruire Centro-Video-Gioco-Sport FABBRICATO: COMMERCIALE-DIREZIONALE RELAZIONE TECNICA INQUADRAMENTO GENERALE Il fabbricato oggetto dell attuale presentazione per il rilascio del permesso Dettagli DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio 1. Obbligo del datore Dettagli Il D.M. 27 luglio 2010 La regola tecnica sulle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. (G.U. n. 187 del 12-8-2010)
MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL ISCRIZIONE Dettagli I&Q STUDIO TECNICO ASSOCIATO COMUNE DI SEGRATE PROVINCIA DI MILANO
I&Q STUDIO TECNICO ASSOCIATO COMUNE DI SEGRATE PROVINCIA DI MILANO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. DI MILANO Ufficio Prevenzione Incendi Relazione tecnica concernente l installazione di cucina per ristorante Dettagli Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini
Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini Innocenzo Mastronardi, Ingegnere Civile, professionista antincendio, PhD student in S.O.L.I.P.P. XXVI Ciclo Politecnico di Bari INTRODUZIONE Con l Dettagli ALBERGHI RIFERIMENTO NORMATIVO. Art. 81 Regolamento comunale di igiene. Art. 126 Regolamento comunale di igiene
ALBERGHI Tipologia di locali che devono essere presenti (condizione minima richiesta per alberghi ad una *): A Locale ricevimento portineria informazioni B camere C servizi igienici comuni/servizi igienici Dettagli VIE D ESODO E USCITE DI SICUREZZA
VIE D ESODO E USCITE DI SICUREZZA MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE Dettagli Prevenzione incendi e impianti fotovoltaici
Milano, aprile 2012 Prevenzione incendi e impianti fotovoltaici Con la circolare n. 1324 del 07 febbraio 2012, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha aggiornato le linee Guida per l'installazione degli Dettagli Art. 3 Disposizioni tecniche
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 18 SETTEMBRE 2002 (G. U. n. 227 del 27 settembre 2002) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio Dettagli MINISTERO DELL INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA
27/06/13 MINISTERO DELL INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA Gruppo Interprofessionale Provincia di Cremona Seminario di aggiornamento ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 27 giugno 2013 Dettagli In data 4 Maggio 2012 sono stati inoltre forniti da parte del Ministero (Protocollo n. 6334), chiarimenti relativi alla Guida 2012 [3].
Oggetto: Considerazioni riguardo alla nuova linea guida 2012 del Ministero dell Interno per l installazione degli impianti fotovoltaici (Protocollo n. 1324 del 7 febbraio 2012) In data 7 Febbraio 2012 Dettagli LA SICUREZZA NELLE SALE: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TECNICO NORMATIVI
ChiesadiMilano LA SICUREZZA NELLE SALE: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TECNICO NORMATIVI LA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI ED ADEGUAMENTI PIÙ URGENTI REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI ED IL CONTROLLO Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
PAGINA 1 di 13 SOMMARIO RIFERIMENTI NORMATIVI... 2 PREMESSA... 3 OBBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 3 CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 4 INDIVIDUAZIONE DEI Dettagli Decreto Ministeriale del 10/09/1986 Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.
Decreto Ministeriale del 10/09/1986 Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi. IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Vista la legge 13 Dettagli Eliminazione delle Barriere Architettoniche COMMENTO ALLA LEGGE N.13 DEL 9 GENNAIO 1989 Il D.P.R. N 380 del 6 giugno 2001, agli articoli 77-78 impone
Eliminazione delle Barriere Architettoniche COMMENTO ALLA LEGGE N.13 DEL 9 GENNAIO 1989 Il D.P.R. N 380 del 6 giugno 2001, agli articoli 77-78 impone nella progettazione di tutti gli edifici il rispetto Dettagli RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
PREMESSA... 3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO... 3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO... 4 OPERE CIVILI... 6 NORME DI RIFERIMENTO... 8 NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE INCENDI... 8 NORME RELATIVE Dettagli La nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Comando Provinciale di Lecco La nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie Le gestione della sicurezza antincendio nelle fasi di adeguamento Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back