Source: https://www.gillmanbuilders.com/raschet-dozhdevoj-kanalizacii-primer
Timestamp: 2019-09-21 17:07:04+00:00
Document Index: 15903215

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SNiP: n mukaan myrskyjäteveden laskeminen: peruskaavat - Vedeneristys 2019
Tyypillisissä hanke tai teollisuuslaitosten on sisällytettävä laskentaan myrskyn kanalizatsii.Neobhodimye kaavat ja taulukoitujen arvot matemaattisia laskelmia määritelty ohjekirjan SP 32.13330.2012, joka on päivitetty versio SNIP 2.04.03-85. Koska kannalta on vaikea ymmärtää kaikkia näkökohtia ohjeellinen asiakirja, seuraavia yleisiä määräyksiä ja emäksinen kaava, joka tuottaa hydraulinen laskeminen sadevesien verkon yksin.
Sadeveden sovittaminen: säännöt ja suositukset ↑
Myrskyvesien laskemisen päätavoitteena on määrittää putken halkaisija ja kaltevuus tietyllä alueella putoavan sademäärän mukaan. Putkikapasiteetin riittämättömyyden vuoksi viemäriverkoston tehokkuus pienenee merkittävästi, mikä lisää tulvien todennäköisyyttä rankkissa sateissa.
Viemäröintijärjestelmä - mikä tahansa rakennuskohteen tärkeä osa
Kaikki SNiP säätelee kaikkia myrskyviemärijärjestelyjen töitä. Hydraulisten laskelmien lisäksi järjestelmän kunnollista käyttöä varten on noudatettava seuraavia suosituksia:
Kotitalousjätevettä ja teollisuusjätettä ei saa päästää myrskyjen läpi.
Jätevedenpoiston paikka luonnolliseen säiliöön on sovitettava yhteen terveysepidemiologisen palvelun kanssa sekä vesistöjen suojeluelinten kanssa.
Yksityisten kotitalouksien pinta-ala voidaan ohjata viemäriverkostoon ilman edeltävää käsittelyä. Teollisuusyrityksille jäteveden on läpäistävä lisäkäsittelylaitoksia.
Mahdollisuus saada saostumista yksityisten ja teollisuuslaitosten alueilta yhdyskuntajätevesijärjestelmästä määräytyy keskitetyn verkon kapasiteetin ja käsittelylaitosten toiminnan mukaan.
Jos mahdollista, pintaveden ottaminen on järjestettävä painovoimavirralla.
Suurten siirtokuntien ja tuotantopaikkojen osalta on tarpeen huolehtia suljetuista vedenpoistojärjestelmistä. Matala-esikaupunkilaitoksissa on sallittua käyttää avointa viemärijärjestelmää.
Yksityiset asunnot yhdistävät usein avoimet ja suljetut sadevesijärjestelmät.
Oikaisusymboleiden hydraulisen laskennan kaavat ↑
Myrskyn poistoputken halkaisijan laskemiseksi on tarpeen määrittää sadeveden keskimääräinen virtaus, joka riippuu tietystä alueella ilmasto-olosuhteista.
Sadeveden kulutus ↑
Sadeveden marginaalivirtaus (intensiteetti) lasketaan kaavalla:
q20 on laskettu sateen voimakkuus 20 minuutin ajan;
Ψ - kosteuden absorptiokerroin tietyllä päällystetyypillä (katto - 1,0, asfaltti - 0,95, betoni - 0,85, murskattu kivi - 0,4);
F - pinta-ala (hehtaareina), jossa on suunniteltu viemäröinti.
Sata-intensiteetin kartta q20-kertoimen määrittämiseksi
Veden virtaus paineistilassa ↑
Sadeveden verkon hydraulista laskemista varten on tarpeen tehdä muutos vapaan putken täyttökertoimeen, kun painetila (β) tapahtuu. Tällöin sadeveden päästö lasketaan seuraavasti
Myrskyjen laskeminen ja suunnittelu: esimerkki
Jotta yksityisen talon kellarista ei pääse sateessa tai sulavedessä, sinun on huolehdittava myrskyviemäristä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Se on hyvä työkalu nestemäisten sedimenttien keräämiseen, kuljettamiseen ja polttamiseen alueen ulkopuolella.
Joten säästät talosi perusta ja seinät, mutta myös kasvillisuuden, koska lisääntynyt maaperän kosteus vaikuttaa kielteisesti sen juurisysteemiin.
Storm jätevesi
Koska ulkoinen jätevesijärjestelmä on erittäin monimutkainen konetekniikka, ei ole yllättävää, että rakentamisen ensimmäinen vaihe on myrskyviemärien suunnittelu.
Asiakirja on laadittava kaikkien teknisten vaatimusten mukaisesti, minkä jälkeen se on hyväksytty seuraavissa palveluissa:
Storm jäteveden suunnittelu
kalavarojen suojelu;
veden suojelu ja säätely.
Välittömästi on syytä huomata, että jos et ole koskaan kohdannut monimutkaisten järjestelmien kartoittamista ja laskemista, tämä vaikea tehtävä on parempi antaa ammattilaisille.
Sinun tulisi kuitenkin olla tietoinen kehityksen teknisten eritelmien laatimisesta.
Viemäröintiprojekti
Mahdolliset myrskyviemäriputkien laskennat on suoritettava useiden sääntelyasiakirjojen mukaisesti.
Yksi niistä on voimassa SNiP 2.04.03-85.
Tämän säännöksen mukaisesti lasketaan ylimääräisen kosteuden tyhjennysjärjestelmä maa-alueelta.
Myrskyjen laskeminen
laskelmissa käytetyt kaavat;
käytettävien materiaalien laatuohjeet;
asennustekniikka;
viemäriverkon kaltevuusarvot jne.
Normatiivisia säädöksiä ovat edelleen GOST 3634-99 ja GOST 21.604-82.
Yksi hankkeen dokumentaation laatimisesta on hyväksyttyjen valvontaviranomaisten hyväksyntä.
Jotta vältettäisiin epäjohdonmukaisuudet, ota välittömästi yhteyttä organisaatioon, jolla on lisensiointioikeus suunnitella myrskyviemäri sinulle.
Muuten samalla organisaatiolla on oikeus valvoa kaikkien teknisten vaatimusten noudattamista vedenpoistojärjestelmän rakentamisen aikana.
Näytteenpoistoprojekti
Tähän mennessä on olemassa monia automaattisia suunnitteluohjelmia.
Jos haluat suunnitella ja laskea myrskyviemärin omilla käsilläsi, voit käyttää seuraavia ohjelmia:
Hanke on tehty Autodesk Architectural Desktop -ohjelmassa
Autodesk Architectural Desktop - käytetään teollisen ja siviilikäytön alalla;
Autodesk Building Systems - se on suunniteltu sellaisten teknisten verkostojen suunnitteluun, kuten ilmanvaihto, lämmitys, sähkö ja tietenkin jätevesi.
Sinun ei pidä pelätä sitä, että sadevedenputkien vesi voi jäätyä, mutta tämä on vain edellytys, että se ei pysähdy.
Tätä varten putkien asentaminen oli niiden kaltevuus.
Joten, kuinka syvältä pitäisi olla sadevedenputki?
Asiaa suosivasta huolimatta se ei anna SNiP: lle selkeitä suosituksia.
Tämä johtuu siitä, että maan eri alueilla vallitsee useita erilaisia ​​ilmasto-olosuhteita.
Jos tietoja ei ole käytettävissä, miten ulkoverkkoja käytetään omalla alueellasi, voit keskittyä putkien halkaisijaan.
Esimerkiksi käytettäessä elementtejä, joiden poikkileikkaus on alle 0,5 m, ne asetetaan vähintään 30 cm: iin.
Jos puhutaan putkista, joiden halkaisija on paljon suurempi (> 0,5 m), kirjanmerkin taso pinnalle tulisi olla vähintään 70 cm.
On olemassa tiettyjä teknisiä ja tilastollisia laskelmia, jotka määräävät munivien viemäreiden vähimmäissyvyys.
Sateen laskennassa otetaan huomioon sademäärä
Jos katsot esimerkkiä myrskyviemäreiden laskemisesta, havaitset sen, että sillä on sulaveteen liittyvä indikaattori.
Tämä on keskimääräinen indikaattori sademäärästä tietyllä alueella.
Tämän indikaattorin määrittämiseksi käytetään yksinkertaistettua kaavaa, jossa käytetään näitä arvoja:
Q - paikasta poistettava tilavuus;
q20 on saostumisen määrä tietyllä alueella (nykyiset tiedot saadaan sääpalvelusta tai SNiP 2.04.03-85: sta);
F on huollettujen pintojen alue;
¥ - kerroin heijastava pinnoitemateriaali, joka on varustettu tai peitetty osa Home (sepeli ja sora on 0,4, 0,85 betonin, asfaltin 0,95, kerroin on 1 Kateainetuotannon).
Kaltevan putken sadeveden tyypit
Älä unohda tarvittavan putken kaltevuuden laskemista. Jos se valitaan oikein, vesi virtaa vapaasti fysiikan lakien vaikutuksesta.
Gradientti riippuu suoraan käytettävien putkien halkaisijasta.
Niille, joiden poikkileikkaus on 20 cm, käytetään 0,007 kerrointa (tämä on 7 mm / m) ja 15 cm putkille kaltevuus on 8 cm lineaarimittarilla.
Jos puhumme avoimesta sademetsän juoksijasta, niin tällaisille kanaville käytetään kerrointa 0,003-0,005.
Myrskykaivojen ja tuloputkien liitoksissa kaltevuus on 2 cm / m.
Myrskysuodatinprojekti tehdään dwg-muodossa ja sisältää aina seuraavat osat:
Esimerkki myrskysuodatushankkeesta
yleiset tiedot;
viemäriverkkojen tarkat järjestelmät;
joka osoittaa järjestelmän kunkin elementin sijainnin;
laitteiden eritelmät yksityiskohtaisesti;
rakennuksen talousarvion osan laskeminen.
Älä unohda seurata SNiP: tä
Jos haluat yrittää selviytyä tästä tehtävästä itsenäisesti, niin älä unohda ohjata rakennuskoodeja ja standardeja sekä valtion vaatimuksia.
Joten sinun on laskettava seuraavat parametrit:
kaivojen lukumäärä ja sijainti;
putken pituus;
materiaalit, hälytyslaitteet, anturit.
Keskikuvassa sademäärä
Jotta projektista saataisiin tarkin arvio ja ymmärrettäisiin, kuinka paljon rahaa sinun on järjestettävä sateenkiertoon sivustossa, sinun on tiedettävä sen komponenttien kustannukset.
Esimerkiksi pystysuuntaisen viemäriverkon alle asennetun yhden pisteen vesikeräyksen hinta maksaa 490 ruplaa ja tarvitsee vähintään 2 kappaletta.
Tarvitset myös tyhjennysputkia, useimmin käytetään elementtejä, joiden poikkipinta on 110 mm, 125 mm, 160 mm ja joskus 200 mm.
Niiden hinta on 1 kpl. riippuu koosta. Jos putket ovat halkaisijaltaan 110 mm, pituudeltaan 561 mm, se maksaa 65 ruplaa / kpl, sama kokoonpano, mutta pidempi (1061 mm) maksaa 120 ruplaa / kpl.
Se näyttää viemäriltä hyvin
Yksi järjestelmän tärkeimmistä osista on viemäriverkko.
Tällaisten muovirakenteiden kustannukset alkavat 15 tuhatta ruplaa ja riippuvat tietyn mallin mitoista.
Älä myöskään unohda ottaa huomioon hiekkaa ja raunioita, joita käytetään luomaan tyyny alakauden pohjalle.
Nykyään 1 kuutio hiekkaa maksaa noin 500 ruplaa ja murskattu kivi - 350 ruplaa.
Nykyisten hintojen tuntemisella voit helposti laskea myrskyviemärihankkeen kustannukset.
kaikki suunnitteluun
Ulkoilman sadeveden laskeminen
Esimerkki myrskyviemärien laskemisesta (Moskovan alue, Noginsky-alue). Laskenta tehdään SP 32.13330.2012: n mukaisesti.
Pintajäteveden keskimääräinen vuosittainen määrä Wg, määräytyy seuraavasti:
Missä: Wd,WT, Wm - sateen, sulan ja kasteluveden keskimääräinen vuotuinen määrä m 3
Wd = 10 hdΨdF = 10 * 465 * 0,261 * 7,75 = 9,406,95 m 3 (kaava 5, kohta 7.2.2, yhteisyritys 32.13330.2012)
WT = 10 hTΨTKatF = 10 * 225 * 0,5 * 1 * 7,75 = 8 718,75 m 3 (kaava 6, kohta 7.2.2, yhteisyritys 32.13330.2012)
Wm = 10mkΨmFm= 10 * 0,5 * 150 * 0,5 * 7,75 = 521,25 m 3 (kaava 7, kohta 7.2.6, yhteisyritys 32.13330.2012)
Wg= 9 406,95 +8 718,75 +521,25 = 18 646,95 m 3
Missä: F-keräimen virtausalue, ha;
Kat - kerroin ottaen huomioon lumen poisto (ks. 7.3.5, SP 32.13330.2012) laskennallisesti = 1;
hd- sedimenttikerros, mm, lämpimän vuoden aikana, määritetään SP131.13330: n mukaan (Moskovan osalta = 465 mm);
hT -sedimentti kerroksen mm, vuoden kylmäjaksolle (määrittelee vuotuisen sulamisveden kokonaismäärän) tai lumen sulamisen alkamisvaiheessa olevan veden määrän, määritetään SP131.13330; (Moskova = 225mm)
Ψd, ΨT - sateen ja sulaveden kokonaiskerroin
Kokonaisvapautukerroin Ψd koko valuma-alueen osalta, lasketaan painotettuna keskiarvona erityisiä arvoja valuma-alueille, joilla on erilaisia ​​pinta-aloja taulukon 7 mukaisesti.
Taulukko 7 SP 32.13330.2012: - virtauskertoimen arvot eri pinnoille
Määritettäessä keskimääräisen vuotuisen sulamisvolyymin kokonaispoistokerroin ΨT asuinalueilta ja yritysten paikoilta, ottaen huomioon lumen poisto ja vesihäviöt, jotka aiheutuvat osittaisesta imeytymisestä läpäiseviin pintoihin sulatusaikana, voidaan ottaa alueella 0,5-0,7 (0,5 otetaan huomioon).
m- pesukerrosten erityinen vedenkulutus (0,5 k / manuaalisesti ja 1,2-1,5 l / m koneellisella pesualtaalla);
K - keskimääräinen pesumäärät vuodessa (Venäjän keskiosassa 100-150); Fm- pestävien kovan päällysteen pinta-ala, ha;
Ψm- virtauskerroin kasteluvedelle (oletetaan olevan 0,5)
Sateen määrä arvioidusta sademäärästä, joka jätetään käsittelylaitokseen:
Wpts = 10 hΨkeski-F = 10 * 10,0 * 0,349 * 7,75 = 270,7 m 3 (kaava 8, SP32.13330.2012)
- h- sateen enimmäis sademäärä, jonka tyhjennys on puhdistettu kokonaan, mm (otettu 5-10 mm, katso Vodgeo);
- Ψkeski- - keskimääräinen poistokerroin arvioitua sadetta varten (määritelty painotetun keskiarvon mukaan kertoimen Ψ vakioarvojen mukaanminä viemäri eri tyyppisille pinnoille taulukon 14 mukaisesti, SP 32.13330.2012:
Taulukko 14 SP 32.13330.2012:
Sulatusveden päivittäinen enimmäistaso lumen sulatusjakson puolivälissä, joka jätetään käsittelylaitokseen:
Wt, cyt = 10 hkanssaFaΨTKy= 10 * 25 * 7,75 * 0,8 * 0,5 * 0,9 = 697,5 m 3 (kaava 9, SP 32.13330.2012)
Missä: 10 - muuntokerroin;
hkanssa- sulatusvettä kerralla 10 päivän ajan tietyssä turvallisuudessa, otettu 25 mm (ks. lisäys 1, kaava 10, vesijohto);
F - valuma-alue, ha;
a - kerroin ottaen huomioon lumilastan säännönvastaisuus, sallittu 0,8;
ΨT- sulamisveden virtauskerroin (otettu 0,5-0,8), laskennassa laskettuna 0,5;
Kat- kerroin ottaen huomioon lumen osittainen poistaminen ja poistaminen, määritettynä kaavalla:
Kat= 1 - Fy / F = 1-0,775 / 7,75 = 0,9 (kaava 10, SP 32.13330.2012)
Sadeveden kulutus sateessa, l / s, on:
QR= (Ψkeski-* A * F) / t n R = 0,349 * 384,32 * 7,75 / (12,1) 0,59 = 327,3 l / s (kaava 1, kohta 7.4, SP 32.13330.2012)
Missä A, n ovat parametrit, jotka kuvaavat tietyn alueen sateen voimakkuutta ja kestoa. Ja määritetään kaavalla 13, SP 32.13330.2012. n - määritetään taulukossa 9 SP 32.13330.2012.
Ψkeski- - keskimääräinen vastuuvapauskerroin (aiemmin laskettu)
t n R- sateen arvioitu kesto määritellään kaavalla:
tr = thuijaus + Träkätauti + tp = 3 + 0 + 4,1 = 7,1 min (kaava 14, kohta 7.4.5, SP 32.13330.2012)
jossa thuijaus - sadeveden virtaaman kesto imukammioon (pitoisuuden pitoaika) (määritetty SP 32.13330.2012 kohdan 7.4.6 mukaan: Sateen pinnan pitoisuuden aika olisi laskettava tai otet- tava siirtokunnissa, joissa ei ole suljetun sateen verkkoja 5-10 min, ja jos se on käytettävissä, on 3-5 minuuttia. Viemäriverkoston laskennassa pitoisuuden tulisi olla 2-3 minuuttia.). Hyväksytyssä laskelmassa thuijaus= 3 min;
Träkätauti - sama, katuastioissa myrskyn vedenottoaukkoon (ilman niitä neljänneksen sisällä), määritelty kaavalla (15) SP 32.13330.2012. Laskennassa oletetaan olevan 0, koska ei ulkolevyjä;
Tp - sama, putkien kautta laskettuun osaan, määritettynä:
= 0,017 * 410 / 1,7 = 7,1 min (kaava 16, kohta 7.4.6, SP 32.13330.2012).
Missä: lp- keräilijän arvioitujen osien pituus m (yleisen suunnitelman mukaan);
Vp - arvioitu virtausnopeus paikassa, m / s.
= 80 * 20 0,59 * (1 + lg (0,5) / lg (150)) 1,33 = 384,32 (kaava 13, SP 32.13330.2012)
Missä: q20- sateen voimakkuus, l / s 1 ha, tietyllä alueella, kesto 20 minuuttia P = 1 vuosi (määritetty kuvion B.1 mukaisesti SP 32.13330.2012). Kuvasta B.1 q20= 80;
mR- sademäärä keskimäärin vuodessa (taulukon 9, SP 32.13330.2012) mukaan. Länteen litteälle alueelle ja Venäjän eurooppalaisen osan keskustaan ​​mR= 150.
P-jakson laskennallisen sateen intensiteetin yhden ylityksen (määritetty 7.4.3 kohdan, taulukon 10,11,12, SP32.13330.2012 mukaisesti). Laskettaessa P = 0,5;
y-eksponentti (määritetty taulukossa 9, SP 32.13330.2012). Länsimaisen läntisen alueen ja Venäjän eurooppalaisen osan keskellä γ = 1,33.
Sadevedenkulutus sadevesijärjestelmien hydrauliseen laskemiseen:
Puhdistukseen suunnattu purkausvirta määritetään kaavalla 167, joka on SNiP 2.04.03-85:
Missä: K-arvot1, ja K2 riippuen C: n ja p: n suuruudesta jätevedenpuhdistamoiden ja sadeveden viemäröintiverkon eri laskentatilanteissa on esitetty taulukossa. 55 ja 56 käsikirja SNiP 2.04.0-85) ja parametrien "n" ja kertoimen "C" arvot kuv. 26, 27 (korvaus SNiP 2.04.0-85: lle). Moskovalle: C = 0,85, n = 0,65. Hyväksy spts= 0,1. Taulukosta 55 (käsikirja SNiP 2.04.0-85): K1= 0,26.
P = 0,5, C = 0,85. Taulukosta 56 (korvaus SNiP 2.04.0-85): K2= 1,51
KAUPUNKI KIINTEISTÄ VESIEN VESIVERKOSTON SUUNNITTELU
Osa 2. Esimerkki laskelmasta.
Uralin liittovaltion yliopisto
nimitetty Venäjän ensimmäisen presidenttinä B.Neltsin
"Kaupungin suljetun viemäriverkoston suunnittelu"
kynsilääkäreille täysipäiväinen erikoisuus
270105 - Kaupunkisuunnittelu ja talous
Koonnut: L.I. Ryabokon, I.A. Tiganova
Tieteellinen toimittaja - N.I. Kuznetsova
Suunnitellaan kaupungin suljettu salaojitusverkosto. Osa 2. Esimerkki laskennasta: metodiset ohjeet / comp. L.I. Ryabokon, I.A. Tiganova. Ekaterinburg: UrFU, 2013. 18 s.
Paperissa esitetään esimerkki suljetun viemäriverkon alueen laskemisesta käyttämällä laskettuja raja-intensiteettejä.
Esimerkki on tarkoitettu käytettäviksi kurssitöiden, käytännön harjoitustehtävien, laboratoriotyöpajojen ja erikoistumisopintojen (työt) tehtävien suorittamisessa kurssilla "Kaupunkialueiden integroitu tekninen parantaminen", "Alueiden suunnittelutekniikka".
Bibliografia: 3 otsikkoa. Pöytä. 2. Kuva 1.
Valmistanut Department of "Kaupunkirakentaminen"
© Uralin liittovaltion yliopisto, 2013
© Ryabokon L.I., Tiganova I.A. (kokoelma), 2013
YLEISET SÄÄNNÖKSET.. 4
ESIMERKKI SUUNNITTELUASTEEN LASKEMISESTA
Perustiedot. 4
Suuntaviivojen tarkoituksena on hallita kaupungin suljetun viemäriverkoston laskentamenetelmä täydellä erillisellä viemärijärjestelmällä. Laskenta koostuu hydrogeologisista ja hydraulisista osista. Pinta-aallonpituuden hydrologinen laskenta suoritetaan yhdelle pääjäämijän kerääjälle useiden tyhjennysaltaiden läsnäollessa ja määrittää suljetun sadeveden valuma-verkon sisään tulevan virtaaman arvioidun määrän. Pääkerääjän hydraulinen laskenta määrittää sen pääominaisuudet - putkiston läpimeno, kaltevuus ja halkaisijat, virtausnopeudet.
Sadeilmankerääjän lasku laskemalla laskennallisten enimmäisintensiteettien [3] avulla käyttäen seuraavia alustavia tietoja:
1) alueen sijaintipaikka - Zarathustrovskin kaupunki;
2) keräilijä kulkee tien pääkadun läpi, jonka keskimääräinen jyrkkyys on 0,025;
3) suljetun sateen verkkoja ei tarjota;
4) valuma-altaiden pinnan taso:
- rakennusten katot, asfalttibetonipäällysteet 45%;
- sora puutarhatyylit 30%;
- maaperän pinta on suunniteltu 13%;
5) veden syöttöveden pituus ensimmäisen syöttökaivon (vapaan reitin) kohdalle on 100 m, veden virtausnopeus avoimen alustan läpi lasketaan kaavalla:
jossa s-kerroin Chezy;
R on hydraulinen säde, m;
i - hydraulinen kaltevuus. Sen oletetaan olevan yhtä suuri kuin tämän alueen ajoratan pitkittäinen kaltevuus ottaen huomioon Vertical Planning Scheme.
Hydraulinen säde löytyy kaavasta:
jossa λ on kostutettu kehä, m;
ω on elävän osan alue, m 2.
Kerroin Chezi löytää kaavan:
jossa n on pinnan karheuden kerroin (asfalttibetonipäällysteen otossa n = 0,014)
y - indikaattori, joka lasketaan Pavlovskin kaavalla
Tässä laskuesimerkissä veden virtausnopeus kulkukäytävää pitkin ottaen huomioon 0,010 kaltevuuden (ks. Taulukko 1 osastolle 0-1) on 0,7 m / s.
6) Suunnittelualueiden ominaisuudet esitetään yhteenvetona taulukossa 1, projisoidun tyhjennysosan suunnitteludiagrammi on esitetty kuviossa 1. 1.
LASKUTALOJEN OMINAISUUDET
Sadeveden laskeminen perustuu intensiteetin rajoittamismenetelmään, jonka ydin on seuraava: keräilijän sadeveden virtaus saavuttaa maksimiarvon siinä tapauksessa, että lasketun sateen kesto on yhtä suuri kuin sadeveden vuoto tiettyyn keräysosaan. Näin ollen jokaisen lasketun osan osalta on ensin määritettävä vesivuodon kesto, ja siksi lasketaan tietty sateen voimakkuus. Koska putkien halkaisijat (ja vastaavasti veden virtausnopeus) eivät ole tiedossa, laskenta on luonteeltaan toistuvia.
Zarathustrovskin kaupungin laskennalliset sadeominaisuudet ovat seuraavat: 4, kuv. 1 [1]:
Arvo n = 0,71 ja P ≥ 1
Meidän tapauksessamme on Zarathustrovskin kaupunki:
A = 100 x 20 0,71 x (1 + lg 3 / lg 100) 1,54 = 1159
Määritetään poistokanavan altaan pinnalle ominaisen kertoimen painotettu keskiarvokeski-: parametrilla A = 1159 vedenpitävissä pintoissa z1 = 0,24 taulukko. 10 [1]; soraa varten z2 = 0,09 pohjavettä varten z3 = 0,064, nurmikoille z4 = 0,038 taulukko. 9 [1].
Pintojen tietylle tasolle:
zkeski- = 0,24 × 0,45 + 0,09 × 0,30 + 0,064 × 0,13 + 0,038 × 0,12 = 0,148
Sateisen veden virtauksen laskeminen siirtokunnalle, vastaavasti, suoritetaan kaavan 5 mukaisesti [1]:
Thuijaus oletetaan olevan 5 minuuttia lausekkeen 2.16 [1] mukaisesti. Virtauksen kesto kadulla tvoida määritetään kaavalla:
Putkistojen läpi kulkevan sadeveden kesto määritetään kullekin asutusalueelle kaavalla:
Laskennan tulokset esitetään yhteenvetona taulukossa 2, ja mahdollisuuksien mukaan putkistojen rinteiden tulee olla yhtä suuret kuin maaston kaltevuus. Putkien halkaisijat, virtausnopeus putkissa ja putken läpäisykyky määräytyvät taulukoilla [2] tai taulukon simulaattorilla A. A. Lukins ja N. A. Lukins L. I. Ryabokonin kehittämässä Microsoft Office Excel -ohjelmassa.
Hydraulinen laskenta suoritetaan täyteen täyttöputkiin ja arvioidun nopeuden on oltava kohdassa 2.34, 2.36 [1] määritellyissä rajoissa: Vmin ≥ 0,7 m / s, Vmax ≤ 7 ei-metallisia putkia varten; samanaikaisesti, kun P = 0,33 vuotta, sen annetaan ottaa Vmin= 0,6 m / s.
Määritetään veden aika päästäkseen ensimmäisen askelosan päähän ensimmäisessä approksimaatiossa (virtausnopeus putkessa 0,7 m / s).
Arvioitu tietty sateen voimakkuuden kesto
TR = 12,37 min määritetään kaavalla:
jossa p otetaan taulukosta. 11 [1], joka on 0,65, ottamalla käyttöön tämän taulukon 2 huomautuksen mukaisesti, pienentämällä 10 prosentin muutosta ottaen huomioon pienen määrän laskentayksiköitä (4 - 10). Näin ollen tietyn vedenpoistosuunnittelun osalta kerroin β: n oletetaan olevan 0,585.
q12.37 = 1,2 / tR 1,2 n - 0,1 × β = 1159 1,2 / 12,37 1,2 × 0,71 - 0,1 × 0,585 =
= 419,38 l / s / ha
Arvioitu allasalue 0-1:
Taulukoiden [2] mukaan, joiden täyttö h / d = 1,0 ja kaltevuus 0,0110, lähin kulutustulos vastaa 700 mm: n putken halkaisijaa, jonka läpivirtaus on Q = 869 l / s ja nopeus
Koska putken kulmakertoimen 0-1 oletetaan olevan yhtä suuri kuin pinnan kaltevuus ja veden nopeus putken suuntaisesti on muuttunut, on tarpeen laskea uudelleen matka-aika laskettuun poikkileikkaukseen ja määrittää sitten uusi q-arvoR.
q9.35 = 1,2 / tR 1,2 n - 0,1 × β = 1159 1,2 / 9,35 1,2 × 0,71 - 0,1 × 0,585 =
= 517,61 l / s / ha
Arvioitu kulutus uuden käyttöajan mukaan on:
Analyysi ja vertailun aikaansaama aika
9,35 min arvioitu virtaus taulukkomuotoilla [2] osoittaa, että se on suurempi kuin halkaisijaltaan 700 mm: n putken suurin läpäisykyky. Tässä suhteessa sen on lisättävä poikkileikkausta 800 mm: iin.
Taulukoiden [2], joiden poikkileikkaus on 800 mm, putken kantavuus on Q = 1241 l / s ja nopeus on V = 2,47 m / s.
Aika, jonka kuluessa vesi joutuu suunnittelemaan osaan V = 2,47 m / s, on:
q9,24 = 1,2 / tR 1,2 n - 0,1 × β = 1159 1,2 / 9,24 1,2 × 0,71 - 0,1 × 0,585 =
= 522,47 l / s / ha
Kappaleessa 1-2 määritetään alipaineella putken virtausnopeus maanpinnan kaltevuuden ja putken halkaisijan suuruudella [3] (läpimitta läpimitaltaan on sama kuin edellisen osan halkaisija, so.
jossa vp - vesivirta putkessa, m / s;
i on maanpinnan kaltevuus laskennallisella alueella;
d - putken halkaisija, m
Juoksevan veden virtausaika putkien läpi suunnittelualueelle
VR = 2,19 m / s on:
Kokonaismatka:
q11,57 = 1,2 / tR 1,2 n - 0,1 × β = 1159 1,2 / 11,57 1,2 × 0,71 - 0,1 × 0,585 =
= 441,00 l / s / ha
Taulukoista [2], joiden halkaisija on 800 mm, meillä on Q = 1109 l / s ja nopeus
V = 2,21 m / s. On havaittu, että tämän halkaisijan kaistanleveyttä ei ole. Ota putken halkaisija 900 mm.
Taulukoista [2], joiden halkaisija on 900 mm, meillä on Q = 1520 l / s ja nopeus
Laskeeko käyttöaika uudelleen:
q11.37 = 1,2 / tR 1,2 n - 0,1 × β = 1159 1,2 / 11,37 1,2 × 0,71 - 0,1 × 0,585 =
= 446,81 l / s / ha
Vertaamalla laskettua virtausnopeutta 1523,62 l / s putken kapasiteetilla, jonka läpimitta on 900 mm, joka on 1520 l / s, päätämme, että valittu poikkileikkaus varmistaa, että laskettu virtausnopeus jätetään pois.
Juokseva vesi tämän jakson alkuun on
11,37 min. Koska 2-3-jakson pituus on yhtä suuri kuin edellinen ja kaltevuus on hieman suurempi, kuljemme tätä jaksoa vastaavan virtausaikaa seuraavasti:
Taulukoista [2], joiden halkaisija on 1000 mm, virtaus Q = 2244 l / s, nopeus
Putken poikkileikkaus, jonka halkaisija on 1000 mm, takaa suunnitteluvirtauksen, nopeudella V = 2,86 m / s ja käyttöaika 13,15 min, suunnitteluvirta Q on 2194,90 l / s.
Jaksossa 3-4 määritetään alustavasti virtauksen virtausnopeus putkessa maanpinnan kaltevuuden ja putken halkaisijan suuruuden mukaan (lähdetään halkaisijalta aluksi yhtä suureksi kuin edellisen osan halkaisija, so.
V = 2,98 m / s on:
q14.62 = 369,84 l / s 1 ha: n ja q: n osaltaR(3-4) = 369,84 × 6,41 = 2370,67 l / s
Taulukoista [2], joiden halkaisija on 1000 mm, virta Q = 2360 l / s, nopeus
V = 3,00 m / s, hyväksytty osa vastaa suunnitteluvirtaa.
Rakentamissäännöt eivät ole ainoa asiakirja, jota tulisi noudattaa sadevesiä laskettaessa.
Kaava itsessään on seuraava:
Yleensä on tavallista hakea tätä palvelua erikoistuneelle yritykselle, jossa on asiantuntijoita, jotka osaavat laskea, mistä materiaalista ja mistä määrin tarvitset huuruveden järjestämiseen.
Kaikki nämä tiedot voidaan saada vain ottaen huomioon koko valuma-alue, sateen määrä (otettu SNiP: stä), säiliöiden läheisyys, virtausnopeus jne.
Esimerkiksi nyt yksi piste vesikokoojia, joka asennetaan pystysuuntaisen viemärin alle, maksaa 490 ruplaa. Se tarvitsee vähintään 2 kappaletta.
Niiden hinta on 1 kpl. riippuu koosta. Jos otat putket halkaisijaltaan 110 mm, pituus 561 mm, se maksaa 65 ruplaa / kpl. sama kokoonpano, mutta suurempi pituus (1061 mm) maksaa 120 ruplaa / kpl.
Tänään 1 kuutio hiekkaa maksaa noin 500 ruplaa. ja murskattu kivi - 350 ruplaa.
Laite ja laskeminen myrskyn viemäröintijärjestelmästä
Tarve myrskyviemäriin on niin ilmeistä, että yksittäiset kehittäjät aikovat heti suunnitella sen tulevan kodin suunnittelussa.
Se on hieman vaikeampi niille, jotka saivat rakenteen ilman tätä teknistä järjestelmää - sinun täytyy luoda se itse.
Sadeveden rakentaminen ei kuitenkaan siedä amatöörimäistä lähestymistapaa - epäasianmukaisesti suunniteltu jätevesijärjestelmä paitsi pelastaa tilan, mutta voi lisäksi aiheuttaa maan sisäistä sumentumista ja samentumista.
Jopa täysin itsenäisen työn suunnitteluun on tarpeen luottaa olemassa oleviin sääntöihin.
Laskeminen ja rakentaminen myrskyjen viemärit perustuvat SNiP-2.04.03-85 - "Viemäröinti. Ulkoiset verkot ja tilat.
Tämä asiakirja hyväksyttiin noin 30 vuotta sitten, mutta se läpäisi ajankokeen ja sen säännökset ovat voimassa tähän päivään asti. Sen kehittäminen toteutettiin myös Neuvostoliiton oleskelun aikana, joten se sisältää vertailutaulukon tietoja kaikilla IVY-maiden ja Baltian maiden alueilla.
Kaavojen ilmeinen bulkkisuus ja huomioon otettujen arvojen runsaus saattavat paljastaa henkilöä, joka ei ole fyysisten ja matemaattisten laskutoimitusten asiantuntija.
Yksityisen talon omistajalle riittää kuitenkin yksinkertaistettu järjestelmä, jonka lopulliset indikaattorit ovat:
vedetyn veden määrä - järjestelmän vaadittu suorituskyky
kaltevuus ja putken halkaisija
niiden syvyyden maaperässä.
Järjestelmän suorituskyvyn laskenta
Sadeveden onnistunut toiminta riippuu suurelta osin veden poistamiseen käytettyjen putkien halkaisijasta.
Piipun koko puolestaan ​​liittyy suoraan keskimääräiseen saostusmäärään, joka on poistettava tietystä alueesta.
Voit laskea myrskyviemäreiden jätevesiä käyttämällä seuraavaa kaavaa:
Q on vedetyn veden kokonais laskettu tilavuus.
q20 on sateen voimakkuuden kerroin, joka lasketaan litroina sekunnissa hehtaaria kohden.
Tämä arvo lasketaan kunkin paikkakunnan pitkän aikavälin hydrometeorologisten havaintojen perusteella.
Sen arvo on paikallisessa ympäristö-, arkkitehtuuris- tai meteorologisessa palvelussa tai käytetään edellä mainitussa SNiP: ssä annettuja graafisia suunnitelmia.
F - alueen pinta-ala, josta valuma-alue on valunut. Arvo muunnetaan hehtaareiksi. Kaltevan katon osalta alue määritetään vaakasuorassa projektiossa.
Ψ on korjauskerroin, joka ottaa huomioon päällysteen absorboivan kyvyn. Yksityisten kotitalouksien täytyy tietää muutamia sen arvoista:
Talo katto - 1.0
Asfalttipäällyste - 0,95
Betonialueet - 0,85
Rammed murskattu kivi pinnoite - 0,4
Avoin maa, nurmikko, nurmikko - 0,35
Laskenta suoritetaan kullekin osalle, jota huolehtii yksi tulo. Saadun arvon perusteella tyhjennysputken vähimmäishalkaisija määritetään sopivassa taulukossa (alla).
Niinpä putkijohdot, jotka keräävät vettä useilta myrskyvesilähteiltä, ​​tiivistetään myrskyjen tyhjenemisnopeudet ja otetaan huomioon koko alueen koko keräilijän vesi.
Harjoittelu osoittaa, että keskimääräisen maalaistalon, jossa on puutarha, on tyhjennysputkien koko 110-150 mm, ja keräilijälle riittää 200 mm.
Veden liikkuminen kaikentyyppisissä myrskyvesissä suoritetaan painovoimalla.
Näin ollen myrskyjen jätevesiputkien kaltevuus jäteveden suuntaan on välttämätöntä.
Viemäriputken halkaisijan mukaan riippuu useita asetettuja vähimmäisarvoja.
Alla oleva taulukko auttaa sinua määrittämään nopeasti ja tarkasti vaaditun putken halkaisijan ja kaltevuuden, jonka alle se on asennettava järjestelmään.
Alkuarvo on Q-arvo, jonka laskentajärjestys on kuvattu edellä.
Kaltevuus ilmoitetaan prosentteina (1 - 1 cm ero 1 putkijohtoa kohden).
Jos toimimme keskiarvoina, niin:
putkelle DN110 on tavanomaista antaa kaltevuus noin 20 mm
DN200 - 7 mm / m.
Käytetään harvoin mutta silti kapeita putkia, joiden läpimitta on 50 mm. Niiden tulisi olla jopa 30 mm / m.
Ennen kuin kirjoitat roskakoriin. kaltevuus voi jonkin verran pienentyä - tässä tarvitaan minimaalinen veden nopeus hiekkaan ja likaantumiseen.
Ja suurin kaltevuus suoritetaan välittömästi sen jälkeen, kun tie on sisään myrskyn tuloaukkoon - näissä paikoissa nesteen virtausnopeuden tulisi olla suurin.
Myrskysuuttimen syvyys
Kumma kyllä, mutta asiasta ei ole yksimielisyyttä, koska Art. 4.8 SNiP-2.04.03-85 on pikemminkin suositus.
Hän suosittelee määrittämään putkien asennuksen syvyyden, joka perustuu viemäriverkoston ylläpidon kokemukseen tietyllä alueella.
Jos tällaisia ​​tietoja ei voida määrittää tarkasti, on noudatettava seuraavia kriteereitä:
DN 500 -putkien alle syvyys on vähintään 300 mm. maaperän jäädyttämisen tasosta.
Suuremman halkaisijan putkille tämä arvo nousee 500 mm: iin.
Joka tapauksessa putken yläreunasta maanpinnan suunnitellun pinnan tasolle on oltava vähintään 700 mm.
Jos mistä syystä putkistoja ei ole mahdollista sijoittaa sellaiseen syvyyteen, ne on eristettävä ja suojattava ulkoisten mekaanisten kuormitusten aiheuttamilta vaurioilta.
Kuopien sijainti ja koko
SNiP: n suositusten mukaan tarkastuskaivoihin on sisällyttävä:
Putkien liitoksissa.
Suunta- tai eronmuutoskohtana putkilinjan tasolla muuttuu halkaisijaltaan.
Suorissa osissa - tietyillä segmenteillä, riippuen putken halkaisijasta (keräilijä):
Kaivon koko riippuu myös putken suurimmasta halkaisijan putkesta.
Yksityisrakennuksen olosuhteissa, joissa putkilinjoja, joiden halkaisija on suuri (yli 600 mm), ei käytetä, kaivojen mitat ovat 1000 × 1000 mm (pyöreä - d = 1000).
DN150-putkistoilla sallitaan kuopat d = 700, mutta niiden syvyys saa olla enintään 1,2 m.
Ja kun kaivon syvyys ylittää 3 m, sen vähimmäishalkaisijan on oltava vähintään 1500 mm.
Ammattimaista muotoilua
Kaikki eivät pysty tekemään itsenäistä laskemista sadevedestä.
Lisäksi jos yksityisen asuinalueen omistajalla on oikeus tehdä virhe, hän voi suunnitella viemäriverkon omalla vastuullaan.
Jopa pienyritysten järjestämiseen, kaupunki- tai piha-alueiden parantamista koskevien suunnitelmien laatimiseen tarvitaan huolellisesti laskettuja, teknisesti terveitä hankkeita, jotka täyttävät täysin kaikki nykyiset terveys- ja rakentamisstandardit.
Tällaisia ​​suunnittelu- ja tutkimustyötä tekevät erityisorganisaatiot, joilla on valtion varmentaminen tällaisen toiminnan toteuttamiseksi.
Kun otat yhteyttä asiantuntijoihin, asiakas esittää heille useita asiakirjoja, jotka muodostavat toimeksiannon perusteet:
Alueen maantieteellinen järjestelmä, josta myrskyn valuma on tarkoitus poistaa.
Geologisten tutkimusten tiedot, jotka sisältävät tietoa maaperän luonteesta.
Yleinen rakennussuunnitelma.
Jos aiot nollata keskitettyyn keräysjärjestelmään - vesiyhteisöjen tekniset edellytykset yhteyden muodostamiseksi.
Saniteettitasot veden puhdistamiseen, jos se on tarkoitus purkaa luonnollisiin vesistöihin tai viemäriverkkoihin.
Asiakkaan mahdolliset toiveet järjestää kerätty veden kertyminen.
Suunnittelijoiden työn tulos on asiakirjapaketti, joka sisältää:
Yleistä tietoa varustetusta alueesta ja myrskyviemäristä.
Yksityiskohtainen käsitys sadevedestä.
Skaalattu tontti suunniteltaessa kaikkien myrsky suihkuelementtien sijaintiin. Itse asiassa - valmiita asennusohjeita jatkotyölle.
Tarvittavien laitteiden yksityiskohtainen määrittely.
Täysi arvio tarvittavien materiaalien hankinnasta sekä rakennus-, asennus- ja käyttöönottotyöt.
Myrskysuodatinjärjestelmän valmiusluonnos edellyttää pakollista koordinointia vesilaitoksen yritysten, valtion teknisten valvontaelinten, terveys-epidemiologisen palvelun, vesivarojen valvonnasta vastaavan ympäristönhallintapalvelun kanssa.
Vain sen jälkeen, kun hanke on täysin havaittavissa kaikissa valvottavissa tapauksissa, on mahdollista aloittaa käytännön toteutus.
Jotkin suunnitteluorganisaatiot ottavat koko prosessin yhteensovittamisprosessin, jota he ovat kehittäneet.
Suunnitteluprosessi on monimutkainen, mutta tässä kysymyksessä ei ole juurikaan.
Jotta myrskyjen viemärit pystyisivät täysin täyttämään tehtävänsä, jotta ympäristölainsäädännön rikkomisesta ei aiheudu seuraamuksia, on parempi antaa projektin kehittäminen kokeneille asiantuntijoille, joiden pätevyydestä ei ole epäilyksiä.
Sadeveden ja viemäriputkien laskeminen: esimerkki
Maa-talon rakentaminen vaatii tiettyä huomiota puutarhan viemäröintiin viereiselle juonialueelle. Se on suunnitelma myrskyviemärejä, oikea laskeminen sadeveden viemäröinti välttää uhka pesu pois ja romahtaminen kellarista, vesistöön maaperän ja muut ongelmat. Vesitasapainon valvontaan kuuluu kaivojen, putkien, myrskyjen, syöttölauttojen ja muiden elementtien järjestelmä. Järjestelmän läsnäolon takia käyttäjä ei voi vain pidentää rakennuksen palveluaikaa vaan myös kaikkia sivuston jalkakäytäviä. Lisäksi sadeveden poisto alueelta, katto varastosäiliöön on erinomainen tilaisuus levittää sulatuskertymiä kasvisviljelyyn, mikä on taloudellisesti edullista ja kätevää.
Johdantokäsitteet
Myrskysuuttimien laskeminen ei aina vaadi ammattilaisten apua.
Myrskysuuttimien laskeminen ei aina edellytä ammattilaisten apua, vaan kaikki voidaan tehdä käsin, varsinkin jos sateita ei tarvita teollisuus-, mutta kotitalouskäyttöön. Kun otetaan huomioon laskentamalli, on sallittua rakentaa yrityksiä, omia yksityisiä rakennuksia ja myös myrskyjen viemärejä muille alueille.
Laskentamenetelmä vaikuttaa:
maiseman tiedot, alueen geologiset ominaisuudet,
rakennusten rakennustekniset yksityiskohdat,
teknisen viestinnän sijainti
keskimääräinen sademäärä;
materiaaleja, joita käytetään rakenteiden rakentamiseen.
Ajattelemalla yrityksen sadeveden poistoaukolla on myös otettava huomioon virtauskyky, alueen pinta-ala, pääsyliput ja muut rakenteet. Viemäröintijärjestelmän yleinen järjestely suoritetaan välittömästi tarpeellisten tyhjennysparametrien määrittämisen jälkeen.
Laskelmien perusnäkökohdat, esimerkki
Ensimmäisen vaiheen rakentaminen jäteveden ulosvirtaus sadevesi yrityksen alueelta, paikoissa on määritetty suurin määrä
Ensimmäisen vaiheen rakentaminen jäteveden ulosvirtaus sadevesi yrityksen alueelta, paikoissa kuuluu määrittää suurin määrä vettä, jonka rakenne on selviytyä.
Se on tärkeää! Se lasketaan kaavalla: V = g20 * S * D, jossa V on suurin virtausnopeus viemäröintijärjestelmässä, ja g20 on saostumisen voimakkuus, S on yrityksen pinta-ala, katto, paikka ja D on veden absorptiokerroin.
Laskelmien helpottamiseksi kannattaa käyttää alla olevaa taulukkoa, jossa esitetään materiaalityypit ja veden imeytymisen indikaattorit:
katto - 1,0;
asfaltti - 0,95;
sementtisementti - 0,85;
rauniot - 0,4;
murskattu kivi bitumilla - 0,6.
Sisävesien imeytymisen voimakkuuden muut indikaattorit löytyvät SNiP: stä, mutta on syytä ottaa huomioon tietyn alueen arvot.
Kun laskuesimerkissä näkyy järjestelmään tarvittavat tarkat ominaisuudet, on tarpeen tarkistaa ja valita putkiosa. Jälleen kaikki riippuu sadeveden virtausmäärästä, mutta esimerkkinä voit tehdä seuraavat taulukot:
Se on tärkeää! Kun valitaan kirjekuorimenetelmän perusta, nousuputken parametrit määräytyvät kaikkien virtojen kokonaiskustannusten summan mukaan.
Myrskyjen laskeminen vaatii huomiota rinteen sijaintiin. Jos putket on otettu 0,2 metrin poikkileikkaukseltaan, indikaattori on suunnilleen 0,007 m. Putkiston halkaisija yrityksen tai maatilan alueelta sade- ja sulatetun veden läpimitalta on enintään 0,15 m ja vaatii vähintään 0,008 m kaltevuuden.
Varoitus! Jos tätä standardia ei voida toteuttaa, standardit vähenevät 0,007: ksi 150 mm: n poikkileikkaukselle ja 0,005: een putkilinjaosalle 200 mm.
Kuten laskentakaavan esimerkissä ilmenee, kaltevuus ei ole liian epätasaista, ja putkilinjan lyhyillä osuuksilla et voi tehdä kaltevuutta, jos maasto ei salli jopa vähimmäistason laskua.
Se on tärkeää! Avoimen tyyppisen vedenpoiston rakenteen edellyttämä kaltevuusindeksi on 0,003 m. Tämä on ihanteellinen koko kuivatushuoneelle sekä maantieajoneuvoihin, joissa asfaltti-betoniseos toimii pinnoitteena. Murskakiven tai päällysteen tapauksessa kaltevuus nousee 0,004: een. Mukulakiviset sillat tai yritysalueet lisäävät myös korkoa 0,005: een. Sama pätee erikseen asetettuihin lokeroihin.
Näiden vaatimusten analysointi viittaa siihen, että karheus vaikuttaa kaltevuuteen, joten tämän indikaattorin vakava taso edellyttää riittävää kulmaa. Vaikuttaa myös putkien poikkileikkauksen kokoon (niiden on valittava putoavan sadeveden tilavuuden indikaattori): mitä suurempi poikkileikkaus, sitä pienempi on kaltevuus.
Mitä suurempi putken osa, sitä pienempi on kaltevuus
Ja niin, että kaikki kaavat ovat mahdollisimman selkeitä, katso näytteenlaskelmia. Oletusparametrit ovat:
tontti 15 aaria (1500 m2);
sijainti nurmikoiden ja kukkapenkkien alueella, miehittää 300 m2.
Joten, nurmikko ja kukkapenkit jo absorboivat sadevettä virtaa vain, jos sivustolla ei ole vakavaa kaltevuutta. Vedenpoistorakenteen laskelmissa otetaan huomioon veden imeytymisen kerroin: katolla on enemmän mahtavaa maata, joten laskelmissa ei ole 300 m2.
Myös 1200 m2: n sisään tulevan veden määrän määrittäminen perustuu vakiomittareihin - enintään 25 litraa / 1 m2 tunnissa. On käynyt ilmi, että noin 1200 m2 noin 30 m3 putoaa ulos. Esimerkissä oleva luku määrittää sadeveden määrän, joka on poistettava, joten putki, jonka poikkileikkaus on 110 mm ja kaltevuus 10 mm 100 cm, ei täysin sovi. Putken kapasiteetti ei ole enempää kuin 6,19 l / s tai 22200 l / h, mutta 160 mm: n putki, jolla on sama kaltevuuslaskenta, on ihanteellinen.
Yksinkertainen esimerkki laskemista sateiden poistamisesta alueelta, katto osoittaa, että kaikki voidaan tehdä itsenäisesti. Mutta älä unohda lukuisia astioita ukkosvesiin. Myös viemäriputkiston järjestäminen tasaisille alueille vaatii joskus hydraulipumppua, joka takaa nopeat virtaukset alustoilta ja veden kuljettaminen putkiston läpi.
Suunnitellessaan asentaa viemäröintijärjestelmä kesämökkiinsä, monet omistajat eivät voi päättää, mitä pitäisi tehdä: avoin pinnan tyhjennys tai suljetun viemäröinnin.