Source: https://www.sortirdunucleaire.org/Gravelines?debut_autres_articles=90
Timestamp: 2020-03-31 14:09:57+00:00
Document Index: 25020736

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

France : Gravelines : Arrêt automatique du réacteur 4
France : Gravelines : 4ème incident en 10 jours : Surdose de bore dans le circuit primaire du réacteur 4
France : Gravelines : Présence d’une activité supérieure au seuil autorisé dans la tuyauterie de rejet
France : Gravelines : Indisponibilité de la turbopompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur
Le 10 juin 2013, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la turbopompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du (...)
Le 10 avril 2013, EDF déclare à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un écart de conformité relatif à la non tenue au séisme majoré de sécurité d’un réservoir d’eau borée du système d’injection de sécurité du réacteur. Le 9 mars 2013, lors d’un contrôle approfondi réalisé durant l’arrêt pour maintenance du (...)
France : Gravelines : Ecart de conformité sur une fixation d’un réservoir de l’unité de production n° 1
A l’issue d’un contrôle réalisé le 9 mars sur les huit fixations du réservoir en eau borée d’un des circuits de sécurité, les équipes de la centrale concluent le 5 avril que l’une de ces fixations n’assure plus sa fonction. Depuis le 2 février 2013, l’unité de production n°1 de la centrale nucléaire de (...)
France : Gravelines : Dépassement de l’autorisation de rejet en tritium
Le 27 février 2013, dans le cadre des contrôles hebdomadaires réglementaires des eaux usées du site, les mesures radiochimiques réalisées par le service environnement, ont permis de détecter une valeur tritium* supérieure aux limites fixées par l’autorisation de rejet de la centrale (720 Bq/l pour une (...)
France : Gravelines : Non respect de la température minimale du circuit primaire lors de l’essai d’une pompe
Le 6 juillet 2012, le réacteur n° 1 est en cours de redémarrage après un arrêt pour effectuer des opérations de maintenance sur une pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG). Lors de l’essai de fonctionnement de cette pompe, la température du circuit primaire sort du (...)
France : Gravelines : Non respect des conditions de fonctionnement du dispositif de détection de fuite mis en place sur la cuve du réacteur
Le 7 novembre 2012, EDF a informé l’ASN d’une défaillance de calibration du dispositif de détection de fuite éventuelle mis en place, avant le redémarrage du réacteur, au niveau d’une pénétration en fond de cuve du réacteur. Le 19 janvier 2012, pendant la troisième visite décennale du réacteur, l’ASN a (...)
France : Gravelines : Non respect des règles générales d’exploitation lors du redémarrage du réacteur
Le réacteur n° 3 est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible depuis le 28 avril 2012. Le 15 octobre 2012, le réacteur est en cours de redémarrage. Un opérateur arrête les pompes d’un des deux circuits de refroidissement du réacteur, ce qui est contraire aux règles (...)
France : Gravelines : Indisponibilité d’un des diesels de secours
Le réacteur n° 5 de la centrale de Gravelines est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible depuis le 19 mai 2012. Le 7 septembre 2012, les opérations de redémarrage du réacteur sont en cours. EDF détecte qu’une vanne du limiteur de vitesse d’un diesel de secours est en (...)
France : Gravelines : Indisponibilité du turbo-alternateur de secours à la suite d’une anomalie de montage lors d’une opération de maintenance
Le réacteur n° 5 de la centrale de Gravelines est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible depuis le 19 mai 2012. Le 6 septembre 2012, les opérations de redémarrage du réacteur sont en cours. EDF détecte une anomalie de montage de deux goupilles sur le (...)
France : Gravelines : Non respect des spécifications techniques d’exploitation relatives au tampon d’accès matériel
Le réacteur n° 5 de la centrale de Gravelines est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible depuis le 19 mai 2012. Le 21 août 2012, des opérations de redémarrage du réacteur sont en cours. EDF détecte le desserrage de l’un des 88 goujons du tampon d’accès matériel. Ceci (...)
À la centrale nucléaire de Gravelines, les tuyauteries d’évacuation illégales poussent comme des champignons - Six associations portent plainte contre EDF - 26 janvier 2018 Nicolas Sarkozy à Gravelines : non M. le Président, nous ne pouvons pas avoir confiance dans l’énergie nucléaire - 3 mai 2011 Exercice de crise à Gravelines : un bide pour une opération bidon - 18 janvier 2011 Simulation bidon d’accident nucléaire à Gravelines : le Réseau "Sortir du nucléaire" dénonce l’instrumentalisation des populations - 17 janvier 2011 Centrale nucléaire de Gravelines (Nord) - Incroyable : un circuit de refroidissement est resté indisponible pendant un an ! - 6 mai 2006
: Plus d¹incidents à la centrale de Gravelines en 2017 : « Une année de transition », selon EDF - 28 janvier 2018 Gravelines : dégagement de fumée à la centrale nucléaire - 20 octobre 2017 Gravelines : une employée de la centrale nucléaire irradiée - 5 janvier 2017 Major irregularity detected at EDF’s Gravelines 5 reactor - EDF executive - 26 octobre 2016 Centrale nucléaire de Gravelines : deux réacteurs sont-ils défectueux ? - 29 juin 2016