Source: http://docplayer.fi/144121944-Kuopion-kaupunki-poytakirja-11-1-ymparisto-ja-rakennuslautakunta-asianro-6832-2018.html
Timestamp: 2019-11-21 09:22:37+00:00
Document Index: 12985007

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6832/ / PDF Free Download
Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6832/ /2018"
1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) 99 Asianro 6832/ /2018 Sähköjohdon sijoittaminen tilan (Seilajoki) alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta Rakennuspaikka Seilajoki Hakija Toimenpide Hakemus Savon Voima Verkko Oy Keskijänniteilmajohdon (20kV) sijoittaminen vaihtoehtojen 1 ja 2 mukaisesti tilojen alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus Savon Voima Verkko Oy hakee sijoittamislupaa Savon Voima Verkko Oy:n laatiman suunnitelman vaihtoehto 1 mukaisesti. Kiinteistön alueella vaihtoehdossa 1 keskijänniteilmajohto on suunniteltu olemassa olevan Alapitkä Pielavesi välille sijoittuvan 110 kv voimajohdon johtoalueelle liitteessä 3 esitetyn periaatteen mukaisesti. Keskijänniteilmajohto rakennettaisiin mahdollisemman lähelle voimajohtoa, vähintään 13 metrin etäisyydelle 110kV:n ilmajohdon keskilangasta. Sijoitettavan johdon pituus kiinteistöllä on noin 160 metriä. Keskijänniteilmajohto vaatii 10 metriä leveän puuttoman johtoalueen, joka sijoittuu osittain lunastustoimituksessa määritellylle 110 kv:n voimajohdon johtoaukealle. Hakija on arvioinut kokonaisuudeltaan vaihtoehdon 1 aiheutuvan haitan ja kokonaiskustannuksen vaihtoehtoa 2 pienemmäksi. Sovellettavat lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n mukaan: "Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja
2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (2) Maanomistajien vastineet Hakijan Savon Voima Verkko Oy:n vastine vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä." Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 81 :ssä säädetään johdon sijoittamispäätöksen rekisteröinnistä. Päätöksen saatua lainvoiman siitä on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin rasiteoikeuden haltijan ja rasitetun kiinteistön kohdalle. Kiinteistörekisteriin merkitty sijoittamispäätös on voimassa, vaikka kiinteistö siirtyy toiselle omistajalle. Maanomistaja on kieltänyt vastineessaan väitteen hakemuksessa esitetyn vaihtoehtoisen reitin sijoittamisen naapuritilojen alueelle. Maanomistaja on esittänyt Savon Voima Verkko Oy:lle maakaapelia, Y-pylväitä, isoimpien reunapuiden poistoa tai pitää 20 kv keskijänniteilmajohto entisellä paikallaan, mikään esitetyistä ei ole kelvannut Savon Voima Verkko Oy:lle. Maanomistajan mukaan haitta metsätaloudelle on huomattava parhaan metsän osan jäädessä linjan alle. Savon Voima Verkko Oy:n korvaus aiheutuvasta metsätaloudellisesta haitasta on maanomistajan mukaan olematon. Maanomistajalla ei ole mitään sitä vastaan, että linja laitetaan entiselle aukealle. Hakijalta on pyydetty vastine maanomistajien huomautuksesta. Kiinteistön Seilajoki 21:7 maanomistaja ei ole antamansa huomautuksen mukaan ehdottanut hakemuksessa esitettyä vaihtoehtoista reittiä, mutta hän on hyväksynyt, että reitti esitettään maanomistajan vaihtoehtona. Savon Voima Verkko Oy (SVV) pahoittelee tapahtunutta väärinymmärrystä. Maanomistaja on esittänyt vaihtoehtoisia toteutustapoja ja eikä vastusta sähköverkon uusimista entiselle paikalleen. Tämän vuoksi hakemukseen on laitettu vaihtoehdoksi reitti, jonka maanomistaja hyväksyy. Tämä on esitetty hakemuksessa vaihtoehtona VE2, joka kiertää Seilajoki kiinteistön. SVV ei voi hyväksyä vaihtoehtoa VE2, koska tällöin keskijänniteilmajohto tulisi sijoitetuksi keskelle metsää ja näin ollen sähkömarkkinalain mukaisten toimintavarmuustavoitteiden saavuttaminen vaarantuu. Maanomistaja on kuulemisessa esittänyt myös keskijänniteilmajohdon saneeraamista entiselle paikalleen. SVV ei voi tätä hyväksyä, koska se ei vie kohti verkon kehittämisvelvoitteita. Nykyinen ilmajohtoverkko sijaitsee metsän keskellä vikaherkällä alueella. Energiaviraston hyväksymän Savon Voima Verkon kehittämissuunnitelman mukaan sähkömarkkinalain edellyttämät sähkön toimintavarmuusvaatimukset on mahdollista täyttää mm. siirtämällä keskijänniteverkkoa haja-asutusalueella teiden varsille. Tässä tapauksessa toimintavarmuusvaatimukset voidaan täyttää rakentamalla voimajohdon yhteyteen, jolloin mm. vikojen havainnointi ja korjaustoiminta nopeutuvat. Maakaapelointia toteutetaan vain merkittävimmillä johtoosuuksilla ja tiukempien toimintavarmuusvaatimusten kohteilla olevilla asemakaava-alueilla. Sähkömarkkinalain tasavertaisuusnäkökulman perusteella maakaapeliratkaisua ei voida toteuttaa yhden kiinteistön kohdalla, eikä mitään muitakaan perusteita maakaapeliratkaisun käyttämiseksi ole. Keskijänniteilmajohto on suunniteltu sijoitettavaksi niin lähellä 110 kv voimajohtoa kuin mahdollista turvallisuusnäkökohtien ja sähköteknisten mää-
3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (3) räysten vuoksi. Voimajohdolle johtoalueen käyttöoikeus on hankittu lunastuksella ja puuston kasvu on reunavyöhykkeellä jo muutoinkin rajoitettua. Tässä tilanteessa johtoalue sopimuksen korvauslaskelmassa tätä ei ole huomioitu korvausta alentavana tekijänä. Kiinteistöä hankittaessa olemassa olevan voimajohdon sijainti ja reunavyöhykkeelle asetetut rajoitteet ovat olleet maanomistajalla tiedossa. Kaavatilanne Alueella ei ole kaavaa. Rakennuspaikalla käynti Vaikutusten arviointi Rakennuspaikalla on suoritettu maastokatselmus , josta on laadittu erillinen pöytäkirja. Alueella ei ole erityisiä luonto tai maisema-arvoja. Linjan sijoittaminen vaikuttaa metsätalouden harjoittamiseen. Esitys Perustelut Esitän että, Savon Voima Verkko Oy:lle myönnetään lupa sijoittaa 20 kv:n keskijänniteilmajohto tilan Seilajoki alueelle päivätyn hakemuksen ja liitekarttojen vaihtoehto 1 (VE1) mukaisesti. Johdon sijoittamisella ei vaikeuta kaavan toteuttamista. Alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja, joten vaikutukset maisemakuvaan jäävät paikallisiksi ja vaikutuksiltaan vähäisiksi. Hakemuksen mukainen vaihtoehto 1 on edullisempi kuin vaihtoehto 2. Pylväiden tarkempi sijoittaminen ja ajankohta tulee sopia erikseen yhdessä maanomistajan kanssa. Suunniteltu ilmajohto on osa Savon Voima Verkko Oy:n verkostosaneerausta, jonka tarkoituksena on parantaa alueen sähköverkon toimintavarmuutta. Maksu Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvonnan taksan 9.2 :n mukainen maksu 600 euroa. Tiedoksi Tämä päätös lähetetään maanmittauslaitokselle tallennettavaksi käyttöoikeusyksikkönä kiinteistötietojärjestelmään. Liitteet /2018 Hakemus liitteineen (Ei julkaista internetissä) /2018 Maanomistajan vastine (Ei julkaista internetissä) /2018 Hakijan vastine (Ei julkaista internetissä) /2018 Maastokatselmuspöytäkirja (Ei julkaista internetissä) Valmistelija Niko Karvonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (4) Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3168/ /2018
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (1) 50 Asianro 3168/10.03.00.00/2018 Sähköjohdon sijoittaminen tilojen 476-402-9-18 (Lyytikkälä), 476-402-11-62 (Kaapola) ja 476-402-9-99 (Särkkä) alueelle Rakennustarkastaja
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6896/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 10 Asianro 6896/10.03.00.00/2016 Sähköjohdon sijoittaminen / 297-485-9-56 Kohomäki (VE 1 ja VE 2), 297-485-9-53, Mertala (VE 3), 297-485-9-16, Virmastaipale (VE
3 Esittelijän nimeäminen ympäristölautakunnan kokoukseen. 5 MRL :n mukainen hakemus viemärijohdon sijoittamiseksi; tila Sävi
Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/2018 1 (43) Aika 21.02.2018, klo 17:30-18:31 Paikka Kunnanvirasto, alakerran neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus
RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2018 Ympäristölautakunta Sivut 1-8. Keskiviikko klo
RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2018 Ympäristölautakunta Sivut 1-8 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.2.2017 klo.17.00 17.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8106/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 52 Asianro 8106/10.03.00.00/2017 Oikaisuvaatimus / 476-402-3-129 / Peltolantie 33 / Rakennuslupainsinöörin (läntinen alue) päätös 10.10.2017 971 / Toimenpidelupa
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 4728/ /2018
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (1) 49 Asianro 4728/10.03.00.00/2018 Oikaisuvaatimukset / 297-32-193-4 / Puustilantie 10 / Tarkastusarkkitehdin rakennuslupapäätös 21.5.2018 393, D 18-416-R / kaksi
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (36) Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2018 1 (36) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:40-15:50 Paikka Maitomaa, Kuopiontie 2, 77600 Suonenjoki Saapuvilla olleet jäsenet Antero Peiponen, puheenjohtaja Hanna
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Rakennuslautakunta Aika 13.12.2016 klo 17:00-17:55 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen
Kosken Tl kunta Esityslista Nro 3/2017. Rakennuslautakunta
Rakennuslautakunta 30.5.2017 1 Kokousaika Tiistai 30.5.2017 kello 18:00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Pekka Kulmanen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2019 1 (5) 150 Velvoitteen asettaminen rakennelman poistamiseksi tontilta, Harmaapaadentie 1b HEL 2019-001886 T 10 04 10 45-53-17-HAL Päätös Valvontakohde Kaupunkiympäristölautakunnan
Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500
'C.;c,. ITÄ-SUOMEN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 2817/14 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 9.5.2014 00362/14/KU/4120 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi,'7,