Source: http://slideplayer.it/slide/2262019/
Timestamp: 2017-06-25 12:42:46+00:00
Document Index: 102539649

Matched Legal Cases: ['art 1', 'art. 33', 'art. 9', 'art. 41', 'art. 30', 'art. 35', 'art. 4', 'art. 30']

U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I S A L E R N O - ppt scaricare
PubblicatoRoberto Piva
Presentazione sul tema: "U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I S A L E R N O"— Transcript della presentazione:
U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I S A L E R N OFACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA ELEMENTI DI SICUREZZA SUL LAVORO Lezione n. 2 IL D.Lgs. 81/08 - Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro (ex DPR 303/56 Standard tecnici di riferimento e caratteristiche tecniche dei luoghi di lavoro)
CARATTERISTICHE IGIENICO-STRUTTURALI DEI FABBRICATI E DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ LAVORATIVADISTANZE DI RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE DEI LOCALI DEROGA PER USO DI LOCALI CON ALTEZZA NETTA INFERIORE A 3 m. LOCALI DI LAVORO SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI: DEROGA AL DIVIETO DI UTILIZZO ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO AERAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO TEMPERATURA DEI LOCALI SEPARAZIONE DEI LAVORI NOCIVI DIFESA DELL'ARIA DAGLI INQUINAMENTI CON PRODOTTI NOCIVI DIFESA CONTRO LE POLVERI SOPPALCATURE PER USO LAVORATIVO VANI UBICATI ALL’INTERNO DI UN CAPANNONE
CARATTERISTICHE IGIENICO-STRUTTURALI DEI FABBRICATI E DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ LAVORATIVABARRIERE ARCHITETTONICHE DOCCE SPOGLIATOI SERVIZI IGIENICI E LAVABI REFETTORI E MENSE CUCINE ANTINCENDIO – USCITE DAI LOCALI DI LAVORO PORTE E PORTONI SCALE FISSE A GRADINI VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI IMPIANTI LOCALI IN CUI SI PREVEDE LO STAZIONAMENTO CON MOTORE A SCOPPIO ACCESO LOCALI ADIBITI AL PRONTO SOCCORSO STAZIONI DI RICARICA BATTERIE ED UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO E/O SOLLEVAMENTO CON MOTORE A COMBUSTIONE
Altezza, cubatura e superficieI valori della cubatura e della superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione di mobili, macchine ed impianti fissi. L’altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. L’ASL può consentire deroghe per altezze minime inferiori a metri prescrivendo l’adeguata ventilazione dell'ambiente. Per i locali destinati ad uffici o ad attività commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica, normalmente 2,70 m.
L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei 1000 m sul livello del mare può essere consentita una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55 (art 1, D.M. 5 luglio 1975) La cubatura non deve essere inferiore a 10 mc per lavoratore. Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie pari ad almeno 2 mq.
Deroga per uso di locali con altezza inferiore a metri 3La deroga deve essere richiesta per locali che abbiano altezza netta inferiore a metri 3 nelle aziende che occupano più di 5 lavoratori o, indipendentemente dal numero dei lavoratori, in presenza di lavorazioni pregiudizievoli alla salute degli stessi. La deroga viene concessa qualora le necessità tecniche aziendali lo richiedano.
Prospetto riepilogativoTipologia di locale Altezza minima consentita Ambienti a destinazione d'uso industriale e artigianale – Con più di 5 lavoratori - Con meno di 5 lavoratori, se le lavorazioni possono essere pregiudizievoli alla salute dei lavoratori (tab. ex art. 33 del D.P.R. n. 303/1956) ovvero lavorazioni per cui è prevista sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 25/2002 – Nuove costruzioni Altezza minima m. 3 Uffici, Refettori, Mense, Locali di riposo, Sale di attesa, Camere di medicazione, Locali commerciali, Magazzini non presidiati Altezza minima m. 2,70 sopra i 1000 m di altitudine min. m. 2,55 Locali accessori, Dispense annesse alle cucine in Gabinetti, archivi, ripostigli, vani tecnici, corridoi, disimpegni,servizi igienici, spogliatoi In caso di documentata impossibilità tecnica fabbricato preesistente minimo m. 2,40 In tutti gli altri casi minimo m. 2,70
Locali di lavoro sotterranei e semi-sotterraneiE' normalmente vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei Tali locali possono essere destinati al lavoro: in seguito a concessione di deroga e a condizione che si svolgano lavorazioni che non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive in caso di particolari esigenze tecniche (non è necessaria la deroga), intese come condizioni indispensabili per una ottimale resa del ciclo produttivo non raggiungibile adottando soluzioni alternative allo stato attuale delle conoscenze tecniche
Prospetto riepilogativoÈ normalmente vietato adibire al lavoro locali interrati o seminterrati Possono essere destinati al lavoro: in seguito a concessione di deroga. N.B: Sono derogabili i locali adibiti a lavorazioni che non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive in caso di particolari esigenze tecniche (non è necessaria la deroga). Per esigenze tecniche sono da intendersi quelle condizioni indispensabili per una ottimale resa del ciclo produttivo non raggiungibile adottando soluzioni alternative allo stato attuale delle conoscenze tecniche (es. la camera oscura non è un’esigenza tecnica poiché il buio può essere ottenuto mediante l’oscuramento delle finestre). Può essere invocata l’esigenza tecnica ad es. per la lavorazione dei formaggi o per le cantine. REQUISITI MINIMI LUOGHI DI LAVORO (suscettibili di deroga) Intercapedine aerata con profondità non inferiore a 60 cm ed avente il fondo a livello di almeno cm 15 inferiore a quello del pavimento dei locali. - Vespaio aerato o altre soluzioni tecniche di pari efficacia. - Quota da falda freatica sottostante m 2,00. - Altezza interna come gli altri luoghi di lavoro. - Illuminazione naturale se tecnicamente realizzabile (seminterrati), eventualmente integrata con artificiale, fino all’ottenimento dei valori riportati dalla Norma UNI previsti per il tipo di attività specifica o confrontabile. - Aerazione secondo indicazioni specifiche Scale: preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non devono estendersi anche ai piani interrati; ciò è particolarmente importante se si tratta dell’unica scala a servizio dell’edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra sia interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.
illuminazione dei luoghi di lavoroÈ sempre richiesta la luce naturale e dove non tecnicamente possibile sono ammesse fonti artificiali (Norma UNI ) Superficie illuminante = superfici “utili” di finestre e porte-finestre prospicienti l’esterno Porte e portoni non trasparenti alla luce non costituiscono SU anche se restano aperti per parte della giornata. L’illuminazione di sicurezza dovrà garantire una visibilità sufficiente a percorrere in sicurezza le vie di fuga
Prospetto riepilogativoTipologia di locale Superficie illuminante Luoghi di lavoro "generici" (compresi uffici, sale riunioni, cucine, mense, refertori, infermeria, locali di riposo, spogliatoi ecc.) 1/8 della superficie del pavimento Archivi depositi - magazzini dispense annesse alle cucine (non presidiati) Superficie illuminate pari a 1/30 della superficie del pavimento. Fatto salvo quanto previsto dalle altre norme (es. VV.F.) Locali accessori: corridoi, disimpegni, ripostigli, vani tecnici, anti W.C Non è obbligatoria la luce naturale Sale d'attesa e WC È preferibile la luce naturale diretta
Aerazione dei luoghi di lavoroLa ventilazione deve essere realizzata mediante superfici apribili con le modalità previste dai Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia. Le porte e i portoni apribili sono computabili solo fino al massimo di 1/3 della superficie richiesta I sistemi di aerazione meccanica non possono sostituire completamente l’aerazione naturale, ma solo integrarla “vasistas” conteggiati in misura pari al 100 % se l’angolo di apertura non è inferiore a 30° ed il rapporto altezza / larghezza non è inferiore ad 1. Diversamente conteggiati al 50%
Integrazione alla ventilazione naturaleQualora non fosse tecnicamente possibile realizzare finestre apribili la cui superficie sia adeguata, l’aerazione naturale dovrà essere integrata da un idoneo impianto di ventilazione forzata e/o di condizionamento (D.P.R. n. 303/1956, art. 9). Detta integrazione dovrà essere motivata da esigenze tecniche di lavorazione o da necessità strutturali adeguatamente documentate da relazione tecnica. Conseguentemente, in presenza di impianti di climatizzazione o ventilazione forzata, dovrà essere prodotta apposita relazione tecnica riportante le caratteristiche dell’impianto, con specificate le cautele previste per le situazioni in cui dovessero verificarsi interruzioni o anomalie di funzionamento, i periodi massimi di sostituzione dei filtri e le misure di sicurezza adottate per impedire l’inquinamento batterico del sistema di umidificazione/deumidificazione (si veda anche la norma UNI 10339). Nella progettazione di impianti di ventilazione e/o di condizionamento devono anche essere previsti eventuali sistemi che evitino un aumento della rumorosità ambientale (D.Lgs. n. 277/1991, art. 41). L’impiego di sistemi meccanici deve rispettare i livelli prestazionali minimi previsti dai Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia e/o rispondere ai requisiti delle norme di buona tecnica.
Temperatura dei luoghi di lavoroNei locali destinati esclusivamente ad uso magazzino si deve provvedere alla difesa dei lavoratori mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione Nelle restanti lavorazioni è raccomandato l'utilizzo degli indici di comfort termico (WBGT per ambienti termici caldi quali fonderie, carpenterie, industrie meccaniche, attività conciaria e tessile, ecc.; PPD -Predicted Percentage of Dissatisfied- per uffici e altri)
Soppalchi I soppalchi sono ammessi se realizzati con i seguenti requisiti: costruiti con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere Superficie Utile del soppalco  40% S.U. di tutto il locale profondità del piano di calpestio  2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con soppalco con attività lavorative nella zona soppalco H media = m 2,70 per uso deposito senza presenza lavoratori H min. = m 2,20 parapetti e protezioni verso il vuoto, scale, accessi e uscite conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
Vani all’interno di un localePostazioni di lavoro in vani ubicati internamente a locali industriali, è accettabile quando ricorrono: Necessità tecniche o organizzative Difesa da agenti fisici, chimici o biologici (es. rumore …) I requisiti tecnici variano a seconda che i vani siano chiusi verso l’alto (“scatola chiusa”) o privi di copertura (“scatola aperta”)
Barriere architettonichePer nuove costruzioni rispettare le disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche I nuovi ambienti di lavoro dovranno comunque garantire l’adattabilità degli stessi in tempi successivi La Circolare del Ministero del Lavoro n. 102 del precisa che le disposizioni ex art. 30 commi 4,5 e 6 D.Lgs. 626/94 devono essere attuate solo nel caso in cui siano effettivamente presenti detti lavoratori
Refettori La presenza del refettorio è obbligatoria nei seguenti casi:Per aziende nelle quali oltre 30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro per la refezione Per aziende che svolgono attività insudicianti, indipendentemente dal numero di lavoratori che rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro per la refezione
Antincendio Obbligatoria valutazione del rischio ai sensi del D.M. 10/03/98 Certificato di prevenzione incendi (dove richiesto) Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle uscite di emergenza devono essere adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi Le vie e le uscite di emergenza possono coincidere con le vie e le uscite ordinarie, ma è opportuno che possiedano alcuni requisiti di minima: distribuzione, dimensioni, lunghezza
Per i luoghi a rischio di incendio la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a: L(metri) = (A / 50) x 0,60 dove: “A” rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento) il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio); 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore. La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%. La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all’esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.
Porte e portoni Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel senso dell'esodo ed avere larghezza minima di m. 1,20 Quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno non sono ammesse porte scorrevoli, saracinesche a rullo, porte girevoli
Scale fisse Il principio generale prevede che per tutti gli edifici devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste. Possono essere serviti da una sola scala gli edifici di altezza antincendio non superiore a 24 metri, adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita.
Calcolo della larghezza delle scaleA) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito. B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all’affollamento previsto in due piani contigui, con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula: L(metri) = A / 50 x 0,60 in cui: A = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Impianti Il DPR n. 462 del 22/10/01 regolamenta il procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Locali in cui stazionano o transitano veicoli a motore accesoArt. 20 e 21 del D.P.R. 303/56, art. 35 del D.Lgs 626/94: installato un idoneo impianto per l’aspirazione degli inquinanti aerodispersi, munito di un adeguato numero di bocchette da collegare agli scappamenti dei veicoli Verificare il rispetto del D.M. del 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili“ Assicurare, in tutte le stagioni, una quantità adeguata di ricambi d’aria, senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Stazioni per ricarica batteriePostazioni per la ricarica delle batterie: locali separati dai locali di lavorazione e aerati direttamente dall’esterno oppure all’interno dei locali di lavorazione in aree o zone definite, convenientemente ventilate o dotate di aspirazioni localizzate, in modo da escludere il rischio di formazione di atmosfere esplosive o di inquinamento dell’aria
Locali adibiti al pronto soccorsoArt. 30 DPR 303/56: sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento L’art. 4 del DM 388/03 non abroga l’art. 30 del DPR 303/56 ma impone un’attenta valutazione dei rischi La camera di medicazione deve essere aerata, illuminata naturalmente (finestratura apribile di almeno 1/8), riscaldata, fornita di un lettino, una scrivania, un lavandino con sapone ed asciugamani, un armadietto porta-medicinali
Scaricare ppt "U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I S A L E R N O"
Presentazione del capitolo: Sul progetto