Source: https://www.slideshare.net/FAlbornz/instalaciones-sanitarias-14916629
Timestamp: 2017-03-28 14:41:37
Document Index: 165129783

Matched Legal Cases: ['Artículo 128', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 32', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 9', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 283', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102']

elvin curcuy
, docente en ita
Carla Cox Moreno
at Xercom Guayana c.a
REGLAMENTO GENERAL DE EDIFICACIONES UNIDAD 7 Sistemas SanitariosReglamento para el Diseño y laConstrucción de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones  Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Santo Domingo, República Dominicana 2010 2.
T A B L A D E C O N T E N I D OTÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES ........................................................................................................................... 5 CAPÍTULO I OBJETIVO Y APLICACIÓN .................................................................................................................................. 5 CAPÍTULO II DEFINICIONES Y NOTACIONES ....................................................................................................................... 6 CAPÍTULO III PRESENTACIÓN DE PLANOS ......................................................................................................................... 10 CAPÍTULO IV CONTENIDO DE LOS PLANOS ....................................................................................................................... 10 CAPÍTULO V CÁLCULOS HIDRÁULICOS .............................................................................................................................. 12 CAPÍTULO VI INSPECCIÓN..................................................................................................................................................... 12TÍTULO II ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EDIFICIOS.................................................................... 15 CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES................................................................................................................................... 15 CAPÍTULO II ACOMETIDAS Y MEDIDORES ......................................................................................................................... 17 CAPÍTULO IV DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA O CISTERNA .................................................................... 23 CAPÍTULO V INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA EDIFICACIÓN................................ 25 CAPÍTULO VI PROTECCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE............................................................................... 26 CAPÍTULO VII INSTALACIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CENTROS DE SALUD................... 28 CAPÍTULO VIII DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ............................................................................... 29 CAPÍTULO IX UNIDADES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE....................................................................... 29 CAPÍTULO X SISTEMA CONTRA INCENDIO ........................................................................................................................ 30TÍTULO III DRENAJE PLUVIAL ................................................................................................................................................ 30 CAPÍTULO I DISPOSICIONES Y REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR .......................................................................... 30 CAPÍTULO II DRENAJE DE TECHOS, PARQUEOS Y OTROS .............................................................................................. 31 CAPÍTULO III DIMENSIONAMIENTO DE LOS BAJANTES, COLECTORES Y DRENAJES PLUVIALES .......................... 31 CAPÍTULO IV DRENAJE DE SÓTANOS .................................................................................................................................. 34TÍTULO IV DRENAJE SANITARIO ............................................................................................................................................ 34 CAPÍTULO I DISPOSICIONES Y REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR .......................................................................... 34 CAPÍTULO II CRITERIOS DE DISEÑO.................................................................................................................................... 35 CAPÍTULO III DISPOSITIVOS AUXILIARES.......................................................................................................................... 37 CAPÍTULO IV JUNTAS ............................................................................................................................................................. 38 CAPÍTULO V PRUEBAS ........................................................................................................................................................... 38TÍTULO V APARATOS, GRIFOS Y ACCESORIOS SANITARIOS .......................................................................................... 39 CAPÍTULO I GENERALIDADES .............................................................................................................................................. 39 CAPÍTULO II CAUDALES y PRESIONES REQUERIDOS ....................................................................................................... 40 CAPÍTULO III APARATOS SANITARIOS ............................................................................................................................... 40 CAPÍTULO IV REQUERIMIENTOS DE APARATOS SANITARIOS ....................................................................................... 41 CAPÍTULO V INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS ...................................................................................................... 44 CAPÍTULO VI APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS EN CENTROS DE SALUD............................................................... 45 CAPÍTULO VII GRIFERÍA Y OTROS CONECTORES ............................................................................................................. 46 CAPÍTULO VIII DISPOSITIVOS DE DESCARGA ................................................................................................................... 46 3.
TÍTULO VI DISPOSICIÓN INDIVIDUAL DE AGUAS RESIDUALES ..................................................................................... 46 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES .......................................................................................................................... 46 CAPÍTULO II EVALUACIÓN DEL SITIO ................................................................................................................................ 48 CAPÍTULO III EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN O PERMEABILIDAD ......................................... 49 CAPÍTULO IV VERIFICACIÓN DE LOS DATOS DE SUELO ................................................................................................. 50 CAPÍTULO V UBICACIÓN DEL SISTEMA DE ABSORCIÓN................................................................................................. 50 CAPÍTULO VI MATERIALES ................................................................................................................................................... 51 CAPÍTULO VII SISTEMAS DE ABSORCIÓN O INFILTRACIÓN EN SUELO........................................................................ 52 CAPÍTULO VIII INSTALACIÓN DE SISTEMAS CONVENCIONALES DE ABSORCIÓN O INFILTRACIÓN EN SUELO . 54 CAPÍTULO IX SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN A PRESIÓN .................................................................................................. 57 CAPÍTULO X CÁMARA SÉPTICA ........................................................................................................................................... 59 CAPÍTULO XI TANQUES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE AGUAS RESIDUALES............................................. 62 CAPÍTULO XII OTROS SISTEMAS DE TRATAMIENTO ....................................................................................................... 63 CAPÍTULO XIII INSPECCIONES.............................................................................................................................................. 63TÍTULO VII SISTEMAS DE PROYECTOS RESIDENCIALES ................................................................................................. 64 CAPÍTULO I ABASTECIMIENTO............................................................................................................................................. 64 CAPÍTULO II ELABORACIÓN DE PROYECTOS .................................................................................................................... 65 CAPÍTULO III RED DE DISTRIBUCIÓN ................................................................................................................................. 66 CAPÍTULO IV RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO .................................................................................................... 67 CAPÍTULO V SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ................................................................................................................... 71 CAPÍTULO VI PRUEBAS .......................................................................................................................................................... 73TÍTULO VIII DISPOSICIONES FINALES ................................................................................................................................. 75 4.
DECRETO No. 572-10CONSIDERANDO: Que es deber del Estado dominicano garantizar la seguridad ciudadanamediante el establecimiento de requisitos mínimos para el diseño y la construcción de las obras,acordes con nuestra realidad y con los avances tecnológicos;CONSIDERANDO: La importancia que representa para los usuarios de las edificacionescontar con instalaciones adecuadas, tomando en cuenta los criterios técnicos necesarios quegaranticen un correcto funcionamiento de los sistemas de agua potable, residuales y pluviales;CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Ley No.687, del 27 de julio del 1982, la ComisiónNacional de Reglamentos Técnicos de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines es la únicaautoridad estatal encargada de definir la política de reglamentación técnica de la Ingeniería, laArquitectura y Ramas Afines, mediante el sistema establecido en dicha ley;VISTA: La Ley No. 687, del 27 de julio del 1982, que establece el sistema de reglamentacióntécnica mediante la cual se rige la formulación, preparación, ejecución, inspección y supervisiónde proyectos y obras relativas a la ingeniería, la arquitectura y ramas afines;En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128, de la Constitución de laRepública, dicto el siguiente: REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES 5.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES TÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES CAPÍTULO I OBJETIVO Y APLICACIÓNArtículo 1 .- OBJETIVO. Este Reglamento establece los requisitos para el diseño, la presentación deplanos, construcción y supervisión de las instalaciones de los sistemas de agua potable, residuales ypluviales en edificaciones.Artículo 2 .- CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas por este Reglamento son decumplimiento obligatorio para todos los proyectos de edificaciones que se realicen en el territorionacional.Artículo 3 .- AUTORIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL REGLAMENTO. Los organismos facultadospara la revisión y/o aprobación de los planos y los documentos relativos a las instalaciones sanitarias delos proyectos, así como también la inspección durante el proceso de construcción serán: a) El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en todo lo referente a la aprobación del proyecto e inspección de las instalaciones a lo interno de las edificaciones. Los Organismos Estatales que tengan a su cargo el seguimiento a proyectos de su incumbencia, tales como: turísticos u otros, podrán realizar preinspecciones de estos sistemas para ofrecer mayores garantías de su funcionamiento, la cual no deberá ser sustituida por la inspección que corresponda, a través del MOPC. b) La Autoridad de Acueducto y Alcantarillado correspondiente, en lo que respecta a la aprobación, supervisión e inspección de sistemas de suministro de agua potable y alcantarillado desde la acometida hacia fuera, en proyectos en general; los cuales una vez construidos pasan a ser operados por dichas entidades prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento en la localidad. En caso de que en la localidad no haya una oficina de revisión de proyectos sanitarios, corresponde aplicar este Reglamento al Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA).Artículo 4 .- UNIDADES Y TÍTULOS DEL REGLAMENTO GENERAL DE EDIFICACIONES.ElReglamento General de Edificaciones lo conforman las siguientes unidades y títulos, incluida estaunidad, las cuales serán de aplicación obligatoria para la debida concepción de los proyectos así como,para la ejecución, inspección y supervisión de las obras en cuestión; de igual modo, les serán aplicableslos demás Reglamentos vigentes, necesarios para estos fines: a. UNIDAD 1. REQUERIMIENTOS GENERALES DE APLICACIÓN Y TRAMITACIÓN DE PLANOS b. UNIDAD 2. DISPOSICIONES ARQUITECTÓNICAS c. UNIDAD 3. SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS d. UNIDAD 4. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS e. UNIDAD 5. ESTRUCTURAS e1) TÍTULO 1: CARGAS MÍNIMAS e2) TÍTULO 2: HORMIGÓN ARMADO e3) TITULO 3: MAMPOSTERÍA e4) TÍTULO 4: MADERA e5) TÍTULO 5: ACERO e6) TÍTULO 6: ANÁLISIS Y DISEÑO BÁSICO DE ESTRUCTURAS PREFABRICADASPROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 5 6.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES e7) TÍTULO 7: METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y REDISEÑO DE REFUERZO EN EDIFICACIONES f. UNIDAD 6. SISTEMAS ELÉCTRICOS EN EDIFICACIONES g. UNIDAD 7. SISTEMAS SANITARIOS h. UNIDAD 8. SISTEMAS MECÁNICOS h1) TÍTULO 1: VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO h2) TÍTULO 2: SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN h3) TÍTULO 3: SISTEMAS DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS i. UNIDAD 9. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN CAPÍTULO II DEFINICIONES Y NOTACIONESArtículo 5 .- DEFINICIONES GENERALES. A menos que sea establecido expresamente de otramanera, las siguientes palabras, para los propósitos de este Reglamento, tendrán el significado siguiente:1) ACOMETIDA DE AGUA POTABLE: Es el conjunto de tuberías, piezas y accesorios que enlazan el sistema de abastecimiento público (acueducto) con el sistema de abastecimiento de la edificación.2) ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO: Es el conjunto de tuberías, piezas y accesorios que enlaza el sistema de drenaje sanitario de una edificación hasta un colector ínter domiciliario o hasta la red secundaria de alcantarillado.3) AGUA POTABLE: Es el agua apta para el consumo humano, es decir, aquella cuya calidad física, química y bacteriológica satisface las exigencias de las autoridades de Salud Pública y de la Norma Nacional de Agua Potable (NORDOM 1).4) AGUA RESIDUAL: Es el agua descargada luego de un uso doméstico, industrial, comercial, agrícola, pecuario o de cualquier otra índole y que por tal motivo ha sufrido degradación de su calidad original y tiene el potencial de contaminar los cuerpos receptores.5) ALCANTARILLA: Es una tubería o conducto cerrado, con condiciones de flujo a superficie libre, que transporta aguas residuales o pluviales.6) ALCANTARILLA SANITARIA: Es aquélla destinada a transportar las aguas residuales.7) ALCANTARILLA PLUVIAL: Es aquélla que transporta agua producto de las lluvias, incluyendo el escurrimiento superficial y las aguas de limpieza de las calles.8) APARATO SANITARIO: Dispositivo conectado a la instalación interior de un edificio o vivienda que recibe agua potable y la descarga a un sistema de evacuación, después de ser utilizada.9) CÁMARA DE INSPECCIÓN: Es un dispositivo construido generalmente de bloques con cámaras llenas de hormigón, de fibra de vidrio o acero, que se coloca en las intersecciones y/o en los cambios de dirección o de diámetro de la tubería de drenaje, con el objetivo de facilitar la inspección y limpieza de las líneas colectoras.10) CAUDAL DE DISEÑO: Es el determinado en función de los caudales unitarios de cada aparato, cantidad, tipos y simultaneidad de uso de los aparatos sanitarios que componen la instalación, enPROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 6 7.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES caso de edificaciones, y de la dotación poblacional y de las áreas de consumo, en caso de urbanizaciones.11) CISTERNA: Es un depósito cerrado, generalmente soterrado, donde se almacena en forma adecuada el agua potable que se utiliza en la instalación sanitaria de la vivienda o edificación.12) COLECTOR ÍNTER DOMICILIARIO: Es la tubería que, sin pertenecer a la red secundaria, recibe las aguas residuales de varias acometidas domiciliarias.13) COLUMNA DE ALIMENTACIÓN: Son las tuberías verticales que, partiendo de las tuberías de distribución, llevan el agua a los diferentes niveles de la edificación.14) COLUMNAS DE DESCARGA: Son las tuberías verticales que reciben las descargas de las tuberías de arrastre y las conducen a las tuberías colectoras, localizadas a nivel de planta baja.15) COLUMNA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL: Es la tubería que ventila directamente la tubería de descarga de un aparato o grupo de aparatos sanitarios.16) COLUMNA DE VENTILACIÓN SECUNDARIA: Es la tubería que complementa la columna principal de ventilación. Su uso se requiere cuando el número de aparatos sanitarios a ventilar exceda de tres (3) inodoros situados continuamente o cuatro (4) aparatos mixtos.17) CONTAMINACIÓN DEL AGUA: Es la alteración de las características físicas, químicas o biológicas de las aguas, que la hacen no apta para el consumo humano, ya que ocasiona trastornos de la salud a los usuarios.18) CUERPO RECEPTOR: Es todo ambiente natural o artificial (río, mar, océano, cuenca, embalse, cauce o depósito de agua, porción de terreno o formación subterránea) que sea susceptible de recibir directa o indirectamente la descarga de aguas residuales.19) DEPÓSITO REGULADOR: Es la obra destinada para almacenar un volumen de regulación y/o reserva; para compensar las variaciones horarias de consumo y regular presiones en el sistema; atender demandas de incendios y eventuales desperfectos de la línea de conducción.20) DERIVACIÓN PRINCIPAL: Son las tuberías que partiendo de las líneas de distribución y/o columnas de alimentación llevan el agua directamente a un aparato o un grupo de aparatos sanitarios de la edificación.21) DERIVACIÓN SECUNDARIA: Son las tuberías que partiendo de las derivaciones principales, columnas o líneas de distribución alimentan directamente cada uno de los aparatos sanitarios de la edificación.22) DESAGÜE DE PISO: Es una instalación fija con rejilla o colador plano para la recolección y disposición de aguas residuales.23) DISPOSICIÓN FINAL: Es el receptor final de las aguas residuales.24) DOTACIÓN: Es el volumen que satisface en forma adecuada la necesidad de agua de la unidad de consumo en un tiempo determinado.25) DRENAJE SANITARIO: Es el desagüe de una edificación que transporta agua residual.26) DRENAJE PLUVIAL: Es el desagüe de una edificación que transporta agua de las lluvias.27) EFLUENTE: Es el líquido descargado desde un séptico u otro tipo de instalación de tratamiento.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 7 8.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES28) EQUIPO DE BOMBEO: Conjunto de aparatos e instalaciones utilizados para elevar las aguas al nivel requerido.29) FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Es de donde se obtiene el agua para un sistema de abastecimiento.30) IMBORNAL: Estructura con entradas superiores para captar los escurrimientos superficiales de las áreas de drenaje consideradas.31) INSTALACIÓN SANITARIA: Es el sistema de tuberías, aparatos sanitarios, equipos, accesorios y obras complementarias que integran las redes de abastecimiento de agua potable, de evacuación de las aguas residuales y drenaje de las aguas pluviales en las edificaciones.32) LÍNEA DE CONDUCCIÓN: Es la tubería que conduce el agua desde la obra de captación hasta un depósito de regulación, una planta de tratamiento o a la red de distribución. Si la conducción es por bombeo, la línea recibe el nombre de línea de impulsión; si es por gravedad, la línea se llama de aducción.33) MEDIDORES O CONTADORES DE AGUA: Son los aparatos destinados a medir qué cantidad de agua está siendo o ha sido suministrada al usuario.34) NIVEL FREÁTICO: Es la línea superior del acuífero que conforma las zonas de saturación del suelo, incluyendo los planos suspendidos de agua, acuíferos, y las zonas que periódicamente o permanentemente se encuentran saturadas.35) PLANTA DE TRATAMIENTO: Es una infraestructura destinada a disminuir y/o eliminar las impurezas del agua a través de procesos físicos, químicos o bacteriológicos, tales como: aireación, sedimentación, floculación, coagulación, infiltración, cloración, etc.36) POZO FILTRANTE: Es una perforación realizada a mano o a máquina, que recibe el efluente de una unidad de tratamiento o las aguas pluviales, incorporándolo indirectamente al curso natural de las aguas subterráneas.37) RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EDIFICACIÓN: Es el conjunto completo de tuberías, piezas y accesorios, que a partir de la conexión domiciliaria (acometida) alimenta a los diferentes aparatos de la edificación.38) REGISTRO: Es la obra que facilita la inspección y la limpieza de las tuberías de la red del alcantarillado sanitario.39) TAPÓN DE REGISTRO: Es una pieza especial provista de tapa con rosca en uno de los ramales, colocada en lugares específicos de las tuberías, derivaciones y colectores, que permite la inspección y limpieza del sistema de desagüe interno.40) SIFONES: Son piezas especiales colocadas en la descarga de los aparatos sanitarios, con el objetivo de formar un sello hidráulico para evitar el paso de los malos olores de la red de desagüe hacia el interior de la edificación; pero permitiendo el paso de las materias sólidas en suspensión.41) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO INDIVIDUAL DE AGUA: Es un suministro de agua u otra forma de abastecimiento de agua aprobado, que sirve a una o más edificaciones; pero que es independiente del suministro público de agua potable.42) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EDIFICACIONES: Es el conjunto de tuberías, equipos, accesorios y obras complementarias necesarias para garantizar en forma adecuada el abastecimiento de agua potable a las mismas.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 8 9.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES43) SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES EN EDIFICACIONES: Es el conjunto de tuberías, aparatos sanitarios, equipos, accesorios y obras complementarias necesarios para realizar en forma adecuada la recolección, conducción y disposición de las aguas residuales de origen doméstico y/o industriales.44) SISTEMA DE DISPOSICIÓN INDIVIDUAL DE AGUAS RESIDUALES: Es el conjunto de tuberías, aparatos sanitarios, equipos, accesorios y obras complementarias que sirven para la disposición de las aguas residuales, aislada de un sistema de alcantarillado público.45) TANQUE O CÁMARA SÉPTICA: Es una unidad cerrada de tratamiento primario de aguas residuales de una edificación; diseñada y construida para facilitar la separación de sólidos, líquidos y material flotante en el agua residual, que permite la digestión anaeróbica de los lodos acumulados.46) TIEMPO DE CONDUCCIÓN: Es el tiempo transcurrido en escurrir el agua pluvial desde la entrada hasta el punto considerado más bajo dentro del conducto.47) TIEMPO DE CONCENTRACIÓN: Es la suma del tiempo de penetración y el tiempo de conducción del drenaje pluvial.48) TIEMPO DE PENETRACIÓN: Es el tiempo que tarda el agua en llegar a la entrada del conducto de drenaje, considerada desde el punto más remoto del área drenada.49) TRAMPA DE GRASA: Es una estructura que recoge directamente las descargas de fregaderos u otros aparatos sanitarios por los cuales circulan grasas, con el objetivo de retenerlas en la parte superior para evitar que interfieran con el tratamiento o que disminuya la vida útil del pozo filtrante, en caso de que exista en el sistema.50) TUBERÍAS DE ARRASTRE: Son aquéllas que enlazan los aparatos sanitarios o piezas sanitarias con las columnas de descarga o con las tuberías colectoras.51) TUBERÍAS COLECTORAS: Son las tuberías que recogen las descargas de las columnas y/o derivaciones y las conducen a la cámara séptica o al sistema de drenaje sanitario o a cualquier otra forma de disposición final.52) VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN: Es una válvula diseñada para regular la presión de forma automática a una presión deseada.53) VÁLVULA DE ALIVIO DE VACÍO: Es una válvula diseñada para regular la presión de forma automática a una presión deseada. Es un accesorio usado para prevenir el aumento excesivo de vacío en un compartimiento de presión.54) VÁLVULA DE CERRADO RÁPIDO: Es una válvula o grifo que se cierra automáticamente y que es liberada manualmente o controlada mecánicamente para un cerrado de mayor rapidez.55) VÁLVULA DE ELEVACIÓN: Es una válvula que se usa dentro de un tanque de agua tipo-gravedad para controlar el suministro de agua en el tanque. También se puede llamar válvula de control de agua.56) VÁLVULA DE LIMPIEZA: Es una abertura accesible en el sistema de desagüe usada para remover las posibles obstrucciones.57) VÁLVULA DE LIMPIEZA DE TANQUE: Dispositivo localizado en el extremo de la tubería de limpieza del tanque que se encuentra en el fondo, el cual facilita la labor de drenaje de los sedimentos que se acumulan con el tiempo.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 9 10.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES CAPÍTULO III PRESENTACIÓN DE PLANOSArtículo 6 .- Para la aprobación de la instalación sanitaria de una edificación, el interesado deberápresentar a la Autoridad de Administración del Reglamento, el conjunto de planos que se señala acontinuación:a) Ubicación de las instalaciones sanitarias de la edificación.b) Sistema de desagüe de aguas residuales y pluviales, confeccionado en planta para cada nivel diferente.c) Isométrica del sistema de desagüe de aguas residuales.d) Sistema de alimentación y distribución de agua potable (fría y caliente), confeccionado en planta para cada nivel diferente.e) Isométrica del sistema de agua potable (fría y caliente).f) Planta desagüe pluvial de techos, parqueos y sótanos.g) Isométrica del sistema de desagüe pluvial para techos planos, excepto para viviendas unifamiliares 2 de menos de 150.00 m de construcción.Artículo 7 .- Los planos indicados en los literales (b), (c), (d), (f) y (g) podrán ser presentados, en formaconjunta, en la planta de cada nivel diferente de la edificación y se incluirá la tabla de leyendas sanitarias,especificaciones técnicas y detalles.Artículo 8 .- PLANOS ADICIONALES. Además de los planos indicados en el Artículo 6, se requeriránplanos adicionales para las edificaciones que requieran alguno de los sistemas indicados a continuación,los cuales cumplirán con los requisitos establecidos en los reglamentos correspondientes para cadasistema:a) Sistema de protección contra incendios.b) Sistema de distribución de gas.c) Sistema de ventilación mecánica.Artículo 9 .- ESCALA: Los planos serán confeccionados a escala no menor de 1:100, indicando lostrazos, letras y números de manera clara y legible en cada uno de los sistemas sanitarios, a fin de que nose presten a confusión.Artículo 10 .- SISTEMA DE UNIDADES: Todos los documentos del proyecto deberán ser preparadosusando las unidades del Sistema Métrico Decimal (MKS) o del Sistema Internacional (SI). CAPÍTULO IV CONTENIDO DE LOS PLANOSArtículo 11 .- Los proyectos de edificaciones deberán contener al menos los planos de las instalacionessanitarias de cada uno de los sistemas detallados en las siguientes secciones de este capítulo, sin serlimitativos.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 10 11.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES SECCIÓN 1 PLANOS DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE AGUAS RESIDUALES (DRENAJE SANITARIO)Artículo 12 .- Los planos del sistema de desagüe de aguas residuales contendrán al menos lo siguiente:a) Ubicación de todas las tuberías que componen el sistema, tanto las exteriores como las interiores a la edificación, incluyendo el o los ramales de descarga del caudal de aguas residuales hasta su disposición final, así como también, pendiente, sentido del flujo, piezas especiales, cajas de inspección, trampas de grasa, cámaras sépticas, pozos filtrantes y campo de absorción o conexión a la red de alcantarillado sanitario, si los hubiere.b) Identificación de todas las áreas de la edificación, así como también la localización exacta en estas áreas de cada uno de los aparatos sanitarios que componen la instalación.c) Plano de detalles de las cajas de inspección, tapones de registro, trampa de grasa, cámaras sépticas, unidades de tratamiento, así como también detalles de campo de absorción o conexión a la red del alcantarillado sanitario, si los hubiere.d) Isométrica de la edificación, con representación simbólica de los aparatos sanitarios, tuberías de desagües y de ventilación con sus cambios de dirección, diámetros, pendientes y piezas; se indicará además, en forma esquemática, las cajas de inspección, trampas de grasa, registros, cámaras sépticas y pozos filtrantes, si los hubiere. SECCIÓN 2 PLANOS DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FRÍA Y CALIENTEArtículo 13 .- Los planos del sistema de abastecimiento de agua fría y caliente contendrán al menos losiguiente:a) Ubicación de todas las tuberías que componen el sistema, tanto las exteriores como las interiores a la edificación, indicando diámetro y material, así como también la localización de piezas especiales, válvulas, calentadores, depósitos de almacenaje y equipos de bombeo.b) Identificación de todas las áreas de la edificación, así como también la localización exacta en estas áreas de cada uno de los aparatos sanitarios que componen la instalación.c) Plano de detalles de los depósitos de almacenaje (cisternas, tanques elevados, superficiales, semienterrados y subterráneos) si los hubiere.d) Isométrica de la edificación con representación simbólica de las salidas de los aparatos sanitarios, tuberías y piezas especiales con sus diámetros, indicando, en forma esquemática, calentador, equipos de bombeo, llaves, medidores, válvulas y otros. SECCIÓN 3 PLANOS DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIALArtículo 14 .- Los planos del Sistema de Drenaje Pluvial contendrán al menos lo siguiente:a) Ubicación exterior e interior a la edificación de todas las tuberías que componen el sistema, indicando diámetro, material y pendiente. Cuando el sistema así lo requiera se deberán indicar, además, el oPROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 11 12.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES los ramales de descarga hasta su disposición final, incluyendo imbornales, registros, desarenadores y pozos filtrantes si los hubiere.b) Detalles de imbornales, registros, desarenadores o conexión a la red de alcantarillado pluvial, si los hubiere.c) Planta de techo que indique la ubicación de los elementos que componen el sistema de desagüe pluvial (tubos, gárgolas, canaletas u otros), así como también, la forma de recolección de las aguas, lima-tesa, lima-hoya, pendientes.d) Isométrica de la edificación señalando los cambios de dirección en los bajantes. CAPÍTULO V CÁLCULOS HIDRÁULICOSArtículo 15 .- PROYECTOS DE EDIFICACIONES. Se exigirán cálculos hidráulicos para lasedificaciones cuyo uso sea diferente al residencial, que cumplan con lo siguiente:a) Aquéllas que requieran de un sistema de supresión contra incendios, de acuerdo a lo establecido en la Unidad 3, del Reglamento General de Edificaciones: “Sistemas de Seguridad Contra Incendios.”b) Edificaciones cuya instalación cuente con más de veinte (20) aparatos sanitarios o aquéllas que excedan de dos pisos, aunque la cantidad de aparatos sea menor a 20.c) Edificaciones en general, incluyendo residenciales, donde se contemple la construcción de piscinas, o en aquellas cuya instalación contenga aparatos sanitarios especiales, tales como: los del tipo fluxómetro, jacuzzis u otros, en cuyo caso deberá ser especificado claramente en los planos y en las especificaciones.Artículo 16 .- PROYECTOS RESIDENCIALES. No se exigirán cálculos hidráulicos en los proyectosresidenciales de hasta 16 viviendas, cuyos esquemas de diseño se ajusten a los casos mostrados acontinuación, en cuyo caso se deberá seguir con los requerimientos indicados en la Tabla 1. Aquellosproyectos que no se ajusten a estos esquemas deberán presentar memoria de cálculo cuando el númerode aparatos excedan de 100. CAPÍTULO VI INSPECCIÓNArtículo 17 .- Las instalaciones sanitarias de toda edificación deberán ser inspeccionadas y certificadaspor la Dirección General de Edificaciones, del Ministerio de Obras Públicas y/o preinspeccionadas porcualquier otro organismo estatal, cuyas funciones estén relacionadas con el control y ejecución deproyectos especializados (turísticos, salud, ambientales, educacionales, entre otros), cumpliendo con losrequerimientos oficiales exigidos por la Ley No. 687, del 27 de julio del 1982, que establece el sistema dereglamentación técnica mediante la cual se rige la formulación, preparación, ejecución, inspección ysupervisión de proyectos y obras relativas a la ingeniería, la arquitectura y ramas afines.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 12 13.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES TABLA 1 VARIABLES MÍNIMAS DE DISEÑO, ABASTECIMIENTO DE AGUA A EDIFICACIONES PARA ALOJAR HASTA 16 VIVIENDAS. (Otros valores requerirán justificación mediante cálculos) Número estimado de Dotación asumida: 300 Lts/Hab/Día aparatos en cada Número de habitantes por unidad habitacional: 6 Personas Vivienda No incluye dotaciones para prevención de incendio 3 Inodoros 3 Lavamanos 1 Fregadero 1 Lavadero 2 Bañeras 1 Ducha ESQUEMAS DE DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS -AGUA POTABLE- Una vivienda, un piso. Una vivienda, dos pisos. Dos viviendas, un piso.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 13 14.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES Cuatro viviendas, un piso. Dos viviendas, dos pisos. Cuatro viviendas, dos pisos. Ocho viviendas, dos pisos. Tres viviendas, Seis viviendas, tres pisos. tres pisos.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 14 15.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES D o c e v iv ie n d a s , t r e s p is o s . C u a t r o v iv ie n d a s , c u a t r o p is o s . O cho viviendas, cuatro pisos. TÍTULO II ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EDIFICIOS CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALESArtículo 18 .- En este Título se establecen las disposiciones que rigen el diseño, calidad de losmateriales y la instalación de los sistemas de abastecimiento de agua, caliente y fría en las edificaciones,incluyendo las conexiones a la red de acueducto (acometidas). El abastecimiento de agua a la edificaciónse deberá hacer cumpliendo con las especificaciones de cantidad y presión previstas en esteReglamento. En aquellas instalaciones sanitarias destinadas a proporcionar el agua para beber, el baño,la cocina o el procesamiento de alimento, productos médicos o farmacéuticos, sólo se podrá utilizar aguapotable.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 15 16.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES Artículo 19 .- ABASTECIMIENTO INDIVIDUAL DE AGUA. Sólo se podrán utilizar fuentes individuales de abastecimiento de agua en aquellos lugares donde no exista una red pública de abastecimiento de agua potable. La Autoridad de Administración del Reglamento podrá eximir de este requerimiento a edificaciones que requieran cantidades superiores a la capacidad de la red de acueducto en un lugar dado. Cuando se utilizan fuentes individuales de abastecimiento se deberán considerar, las especificaciones establecidas en el Título VII. Artículo 20 .- TUBERÍA DE SUMINISTRO. La tubería que abastece de agua a la edificación debe ser de clase y material aprobado para su uso en conducción de agua potable, en la cantidad y presión correspondientes, según lo establecido en este Reglamento. Artículo 21 .- SEPARACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO Y TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO DE LA EDIFICACIÓN. La tubería de suministro de agua desde la red de acueducto hasta la edificación debe estar separada de la tubería de drenaje sanitario que sale desde la edificación hacia las redes públicas de alcantarillado, en una distancia horizontal de por lo menos 1 m. Se podrá colocar a una distancia horizontal menor, únicamente cuando la tubería de agua está por lo menos a 0.25 m por encima de la alcantarilla. Artículo 22 .- PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN. Las tuberías que abastecen de agua a la edificación no se deberán colocar, por debajo o por encima de cámaras sépticas, campos de infiltración de drenaje sanitario, pozos filtrantes u otras fuentes potenciales de contaminación cruzada por contacto con aguas residuales. Artículo 23 .- CAUDALES. Los caudales necesarios para el abastecimiento de la edificación se calcularán considerando las dotaciones establecidas, por tipo o uso de edificación, en la Tabla 2. Los caudales en cada tramo de la red de distribución dentro de la edificación se calcularán utilizando los criterios de diseño presentados más adelante. TABLA 2 CONSUMOS ESTIMADOS DE LAS FACILIDADES SANITARIAS POR TIPO O USO DE LA EDIFICACIÓN TIPO O USO CONSUMOViviendas 250 – 300 litros / hab. / díaIndustrias 80 litros/ día-empleado en cada turno de 8 horas, más la requerida para el proceso industrial, según análisis 2Comercio de mercancías secas, Casa de abasto, 500 litros/ día si el área es menor o igual a 50 m 2 2Pulperías, Carnicería y Pescadería 10 litros/ día-m si el área es de 51 a 100 m 2 2 8 litros/ día-m si el área es mayor de 100 mDepósitos de materiales, equipos y artículos 80 litros/ día-empleado en cada turno de 8 horasmanufacturados 2Oficinas comerciales y ventas de repuestos 6 litros/ día-mOficinas Públicas 40 litros/ día-empleado y 1 litro / día-visitanteCentros Educativos 40 litros/ día-estudiante si es externo 70 litros/ día-estudiante si es semi-interno 200 litros/ día-estudiante si es interno 50 litros/ día-personal no residente 200 litros/ día- personal residenteHoteles 250 litros/ día-camaMoteles 500 litros/ día-camaPensión 175 litros/ día-cama 2Restaurantes 2,000 litros/ día si el área es menor o igual a 40 m 2 2 50 litros/ día-m si el área es de 41 a 100 m 2 2 40 litros/ día-m si el área es mayor de 100 m 2Cafeterías, Bares y similares 1,500 litros/ día si el área es menor o igual a 30 m 2 2 60 litros/ día-m si el área de 31 a 60 m 2 2 50 litros/ día-m si el área es de 61 a 100 m 2 2 40 litros/ día-m si el área es mayor de 100 m PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 16 17.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES TIPO O USO CONSUMO 2Mercados 25 litros/ día-mHospitales y Clínicas 800 litros/ día- camaConsultorios Médicos 500 litros/ día-consultorio.Clínicas Dentales 1,000 litros/ día-unidad dental.Lavanderías 40 litros/ día- kg de ropa para lavanderías con agua 30 litros/ día-kg de ropa para lavanderías en secoLavaderos de autos 12,800 litros/ día-unidad de lavado para lavado automático. 8,000 litros/ día- unidad de lavado para lavado no automático.Estaciones de gasolina 300 litros / día-bomba 2Garajes y estacionamientos cubiertos 2 litros/ día-mCines, Teatros y Auditorios 3 litros/ día- asiento 2Discotecas, casinos y salas de baile 30 litros/ día- mCircos, hipódromos, parques de atracciones y similares 1 litro/ día-espectador más la dotación requerida para los animales en los casos que aplique.Estadios, Velódromos, Autódromos y similares 1 litro/ día-espectador 2Áreas verdes, Parques y Jardines 2 litros / día-m 2Piscinas 10 litros/ día-m de piscina, si tiene recirculación 2 25 litros/ día-m de piscina, si no tiene recirculación 2 30 litros/ día-m de piscina, para los vestidores y cuartos de aseo anexos. CAPÍTULO II ACOMETIDAS Y MEDIDORES SECCIÓN I ACOMETIDAS Artículo 24 .- Esta sección normará los aspectos técnicos de la construcción de acometidas del sistema de abastecimiento de agua potable a las edificaciones. En todos los casos, la autorización y verificación final del adecuado diseño e instalación de las acometidas debe ser dada por la empresa que administra la red pública de acueducto. Para los fines de este Reglamento, se entenderá por acometida el tramo de la tubería comprendido entre un conducto de la red de distribución y la edificación servida, que consta de los siguientes elementos: a) Unión de Empalme de la Acometida a la Red Principal. La unión puede ser con abrazadera, si se hace a tuberías de PVC o sin abrazadera si se efectúa a tuberías de hierro dúctil, hierro fundido o acero. En ambos casos, la unión deberá tener una llave de paso, pero en el segundo caso, la llave de incorporación quedará instalada directamente en la tubería, siempre y cuando ésta permita hacerle rosca. b) Tubería de la Acometida. La tubería de la acometida tendrá un diámetro mínimo de ¾” (19 mm) y será de Polietileno de alta densidad (ASTM D1785) o equivalente. Las piezas de conexión deberán ser las adecuadas para el tipo y clase de tubería a utilizar, de conformidad con las normas correspondientes. c) Llave de Paso (a la Entrada del Medidor). d) Medidor con sus Acoples. Para registrar el consumo de la instalación se instalará un medidor de un mínimo de 19mm (¾”) de diámetro, cuando sea requerido por la autoridad de acueductos. e) Válvula de Seccionamiento, (después del Medidor). f) Unión universal. g) Caja de medidor. Se colocará en la acera a 0.30 m del borde interior, salvo indicación contraria de la autoridad de acueducto. Siempre se debe colocar en sitio de fácil acceso, para operación, lectura y PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 17 18.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES mantenimiento. La posición de las cajas en las aceras se hará de tal manera que se conserve un alineamiento uniforme de las mismas.h) Válvula de retención (check). Si se requiere.Artículo 25 .- DIÁMETRO DE LA ACOMETIDA. Para determinar el diámetro de la acometida secalculará el volumen requerido de acuerdo al tipo o uso de la edificación. Cuando la edificación tenga untanque de almacenamiento o cisterna se deberá estimar el tiempo de llenado correspondiente, nuncasuperior a (8) horas.Artículo 26 .- INSTALACIÓN. La instalación de las acometidas se hará de acuerdo a lasconsideraciones siguientes:a) Serán realizadas por personas o entidades debidamente autorizadas por la empresa que administra la red pública de acueducto.b) No se admitirán dos o más acometidas para una vivienda, ni interconexión de tuberías interiores de propiedades diferentes.c) En general, las perforaciones de la tubería principal se efectuarán en un costado del tubo, con las máquinas apropiadas, de manera que formen un ángulo de 45° con la horizontal, y la tubería se tenderá de tal manera que llegue normal al perímetro de la edificación. La perforación se efectuará en la parte superior del tubo en los casos en que por razones especiales no se pueda efectuar de la manera indicada.d) Las tuberías de hierro fundido, hierro dúctil y acero mayores de ¼” de espesor se pueden perforar e instalarles la llave de incorporación sin necesidad de usar abrazaderas.e) Para tuberías de diámetros iguales o mayores de 12" en cualquier material, no se permitirá conectar acometidas directamente de la red de diámetros menores de 2”. Para tal caso se deberá construir una red paralela en otro diámetro menor (véase Tabla 3). Sólo se permitirán acometidas con diámetros mayores a los establecidos en la tabla cuando tengan la autorización de la autoridad competente, pero en ningún caso dicho diámetro podrá ser mayor que la mitad del diámetro de la tubería de la red de distribución.f) Las acometidas a tubería de PVC se harán mediante una abrazadera, la cual estará equipada con un empaque de caucho o similar que actúe como material sellante entre el cuerpo de la tubería y la abrazadera.g) La tubería se colocará sobre un asiento de arena, a una profundidad mínima de 0.60 m, con relación al pavimento terminado. El relleno será de material clasificado y compactado.h) Una vez instalada la tubería hasta la llave de paso se probará la misma asegurando que no haya escapes.Artículo 27 .- DIÁMETRO MÁXIMO DE ACOMETIDA. Dependiendo del diámetro de la red deacueducto, el diámetro de la acometida no deberá superar los valores señalados en la Tabla 3.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 18 19.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES TABLA 3 DIÁMETROS MÁXIMOS DE ACOMETIDAS DIÁMETRO DE LA DIÁMETRO MÁXIMO TUBERÍA PRINCIPAL DE LA ACOMETIDA (milímetros (pulgadas) (milímetros) (pulgadas) 80 3” 19 ¾" 100 4” 19 ¾" 150 6” 25 1" 200 8” 40 1 ½" 250 10” 40 1 ½" 300 12” 50 2" 350 14” 50 2” 400 16” 65 2 ½" 500 20” 80 3” 600 24” 100 4” Para otros diámetros se deberá consultar la autoridad de acueducto. Sólo se permitirán acometidas con diámetros mayores a los establecidos en la Tabla, cuando se tenga la autorización de la autoridad competente, aunque en ningún caso dicho diámetro podrá ser mayor que la mitad del diámetro de la tubería de distribución. SECCIÓN II MEDIDORESArtículo 28 .- SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Los medidores serán suministrados y autorizados por laempresa que administra la red pública de acueducto.Artículo 29 .- INDIVIDUALIDAD DEL SUMINISTRO. El diseño de las instalaciones sanitarias deberápermitir la medición de los volúmenes consumidos de agua, sea para la edificación completa o en formaindividual para cada usuario. El diseño de las instalaciones sanitarias de proyectos hasta cuatro nivelesdeberá permitir la individualización para fines de micro medición o para mantenimiento de lasinstalaciones, de cada apartamento o vivienda. CAPÍTULO III SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA EDIFICACIÓN SECCIÓN 1 CRITERIOS DE DISEÑOArtículo 30 .- El diseño del sistema de la distribución del agua se hará mediante métodos de cálculohidráulico generalmente aceptados. La velocidad máxima en la red de distribución y acometida será de2.5 m/seg y la mínima de 0.60 m/seg.Artículo 31 .- La presión máxima admisible en las redes interiores no deben superar la equivalente a 242.2 metros de columna de agua (m.c.a.), es decir, 60 libras/pulg . Si la presión de suministro normalsobrepasa el límite indicado en este acápite, se deberán instalar válvulas reductoras de presión u otrosistema apropiado, tanto en los sistemas de bombeo como en los sistemas de gravedad.Artículo 32 .- La presión mínima en la red interior deberá ser la suficiente para asegurar el correctofuncionamiento de los aparatos sanitarios conectados. Cuando en la instalación se usen aparatos con 2fluxómetros no será menor de 15 lbs/pulg en el aparato más desfavorable y cuando se usen aparatos de 2tanque no será menor de 10 lb/pulg .PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 19 20.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONESArtículo 33 .- La colocación de la tubería en la edificación se hará procurando la mayor facilidad deacceso para cambio, mantenimiento o reparación.Artículo 34 .- El recorrido de las tuberías deberá seguir el camino más corto, sin cruzar áreasinnecesarias de la edificación.Artículo 35 .- Las tuberías no deberán interferir con los elementos estructurales de la edificación.Artículo 36 .- Para el diseño del sistema de distribución se tomarán en cuenta la demanda y la presiónde los aparatos incluidos en la Tabla 4; se seleccionará el diámetro de la tubería de distribución según eluso de la edificación, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 5 y Tabla 6.Artículo 37 .- El sistema de distribución del agua deberá ser diseñado, y los diámetros de tubería seránseleccionados para garantizar que bajo las condiciones de máxima demanda, las conexiones a losaparatos sanitarios pueden suministrar los flujos mínimos indicados en la Tabla 4, a las presionesadecuadas. TABLA 4 GASTO, DIÁMETRO Y PRESIÓN MÍNIMOS REQUERIDOS EN LAS TUBERÍAS ALIMENTADORAS, POR APARATOS Y PIEZAS SANITARIAS DIÁMETRO MÍNIMO DE PRESIÓN MÍNIMA DEL GASTO LA TUBERÍA FLUJO APARATO SANITARIO (galones / (libras / (litros /seg) (milímetros) (pulgadas) (m.c.a) 2 min) pulg )Bañera 0.20 4 13 ½” 5.7 8Bebedero 0.05 0.75 13 ½” 5.7 8Calentador eléctrico 0.40 6 19 ¾” 5.7 8(ducha y fregadero)Ducha 0.20 3 13 ½” 5.7 8Fregadero residencial 0.20 3 13 ½” 5.7 8Fregadero de servicio 0.20 3 13 ½” 5.7 8Inodoro con fluxómetro 2.20 35 25 1” 17.6 25Inodoro con tanque 0.20 3 13 ½” 5.7 8Lavadero 0.15 4 13 ½” 5.7 8Lavadora 0.15 6 19 ¾” 5.7 8Lavamanos 0.10 2 13 ½” 5.7 8Lavaplatos residencial 0.17 2.75 13 ½” 5.7 8Urinal, de válvula 1.00 15 19 ¾” 10.6 15 Los diámetros en pulgadas han sido aproximados al diámetro comercial inmediatamente superior. Se Deben verificar siempre las recomendaciones del fabricante.Artículo 38 .- El caudal y la presión mínimos para los aparatos no incluidos en la Tabla 4 se tomarán deacuerdo con las especificaciones del fabricante. SECCIÓN 2 RED DE DISTRIBUCIÓNArtículo 39 .- Para el cálculo de instalaciones sanitarias en edificios de hasta 20 plantas, con unadistancia máxima de 100.00 m., desde la acometida a la conexión (o grifo) o fluxómetro más alejado, seutilizarán la Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7 de esta Sección.Artículo 40 .- DIÁMETRO. El diámetro (D) de una tubería, dependerá del número de grifos servidos enel tramo calculado, y estará en función del material de la tubería y el uso de la edificación, de acuerdoPROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 20 21.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONEScon lo indicado en la Tabla 5 y Tabla 6. Los diámetros requeridos para instalaciones de agua fría, segúnel número de fluxómetros servidos por un tramo, serán determinados de acuerdo con lo establecido en laTabla 7. TABLA 5 DIÁMETRO DE TUBERÍAS EN EDIFICIOS DE USO PRIVADO Número Total Instalación de Agua Fría, Diámetro Instalación de Agua Caliente, Diámetro de GrifosServidos por el Hierro Galvanizado Cobre , PVC Hierro Galvanizado Cobre ó CPVC Tramo (mm) (pulgs) (mm) (pulgs) (mm) (pulgs) (mm) (pulgs) 3 15 5/8” 10 ½” 15 5/8” 18 ¾” 9 20 1” 15 ¾” 20 1” 22 1” 18 25 1” 20 1” 25 1” 28 1½” 42 32 1½” 25 1” 32 1½” 36 1½” 67 40 2” 30 1½” 40 2” 42 2” 134 50 2” 40 2” 50 2” 50 2” 291 65 3” 60 2½” 65 3” 80 4” 409 80 4” 80 4” 80 4” 80 4” 1027 100 4” 100 4” 100 4” 100 4” 1929 125 6” 125 6” 125 6” 125 6” 3286 150 6” 150 6” 150 6” 150 6”Los diámetros en pulgadas han sido aproximados al diámetro comercial inmediatamente superior. TABLA 6 DIÁMETRO DE TUBERÍAS EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO Número Total de Instalación de Agua Fría, Diámetro Instalación de Agua Caliente, Diámetro Grifos Servidos por el Tramo Hierro Galvanizado Cobre ó PVC Hierro Galvanizado Cobre ó CPVC (mm) (pulgs) (mm) (pulgs) (mm) (pulgs) (mm) (pulgs) 3 15 5/8” 10 ½” 15 5/8” 18 ¾” 8 20 1” 15 ¾” 20 1” 22 1” 15 25 1” 20 1” 25 1” 28 1½” 33 32 1½” 25 1” 32 1½” 36 1½” 51 40 2” 30 1½” 40 2” 42 2” 99 50 2” 40 2” 50 2” 50 2” 206 65 3” 60 2½” 65 3” 80 4” 322 80 4” 80 4” 80 4” 80 4” 663 100 4” 100 4” 100 4” 100 4” 1217 125 6” 125 6” 125 6” 125 6” 2008 150 6” 150 6” 150 6” 150 6” TABLA 7 DIÁMETRO SEGÚN NÚMERO DE FLUXÓMETROS Edificios de Uso Privado Diámetro Edificios de Uso Público Número Total de Hierro Galvanizado Cobre, PVC ó CPCB Número Total deFluxómetros Servidos Fluxómetros Servidos (mm) (pulgs) (mm) (pulgs) por el Tramo por el Tramo 2 32 1½” 25 1” 1 4 40 2” 30 1½” 3 11 50 2” 40 2” 7 36 65 3” 60 2½” 20 74 80 4” 80 4” 37 233 100 4” 100 4” 101 603 125 6” 125 6” 222 1343 150 6” 150 6” 434Los diámetros en pulgadas han sido aproximados al diámetro comercial inmediatamente superior.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 21 22.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONESArtículo 41 .- LLAVES Y MEDIDORES. El diámetro de las llaves que serán usadas en la acometida; asícomo el calibre de los medidores serán seleccionados según el material y el diámetro del tramo detubería donde se instalarán, de acuerdo con lo establecido en la Tabla 8. TABLA 8 SELECCIÓN DE LLAVES Y MEDIDORES DIÁMETRO DEL TRAMO DIÁMETRO DE LLAVES CALIBRE DEL ACERO COBRE O PVC MEDIDOR (mm) (pulgs) (mm) (pulgs) (mm) (pulgs) (mm) (pulgs) 15 5/8” 10 ½” 15 5/8” 10 - 20 1” 15 ¾” 20 1” 13 ½” 25 1” 20 1” 25 1” 15 5/8” 32 1½” 25 1” 32 1½” 20 ¾” 40 2” 30 1½” 40 2” 30 1 ¼” 50 2” 40 2” 50 2” 40 1 ½” 65 3” 60 2½” 65 3” 50 2” 80 4” 80 4” 80 4” 65 2 ½” 100 4” 100 4” 100 4” 80 3” 125 6” 125 6” 125 6” 100 4” 150 6” 150 6” 150 6” 125 -Los diámetros en pulgadas han sido aproximados al diámetro comercial inmediatamente superior.Artículo 42 .- EQUIPO DE PRESIÓN. Cuando la presión en la red interior sea inferior a la indicada en elArtículo 32 será preciso instalar un equipo de presión (bomba, tanque y depósito acumulador) quecumpla con la presión mínima estipulada en dicho artículo. SECCIÓN 3 RED DE AGUA CALIENTEArtículo 43 .- Se deberá proveer de agua caliente a todo edificio destinado a hospitales, industrias,donde la naturaleza de procesos industriales así lo requiera, y en instalaciones para preparación yexpendio de alimentos. En las edificaciones para vivienda o uso comercial, donde se decida realizarinstalación de agua caliente, ésta deberá ser suministrada a los aparatos destinados para baño, lavadocorporal, propósitos culinarios, lavandería o mantenimiento del edificio. Para las edificaciones querequieran suministro de agua caliente, la red de agua caliente se diseñará a la izquierda de la red desuministro de agua fría.Artículo 44 .- DISEÑO. La red de distribución para agua caliente se diseñará y calculará de igual formaque la red de agua fría. Las instalaciones de agua caliente en los edificios, deberán satisfacer lasnecesidades de consumo y ofrecer seguridad contra accidentes.Artículo 45 .- Los equipos para la producción de agua caliente deberán ser construidos con materialesadecuados y en forma tal, que sean resistentes a las presiones máximas, temperatura y corrosión; yestarán provistos de los accesorios de seguridad y de limpieza requeridos.Artículo 46 .- Todo equipo de producción de agua caliente deberá estar provisto de válvulas de controlde temperatura, de los tipos de escape o de corte automático de la fuente de energía.Artículo 47 .- La distribución de agua caliente desde el equipo de producción a los aparatos sanitarios opuntos requeridos se puede realizar por los sistemas no circulado y circulado siguientes: a) El sistema no circulado se recomienda en instalaciones pequeñas, como en apartamentos de edificios o viviendas de hasta dos (2) pisos.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 22 23.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES b) El sistema circulado se deberá utilizar en aquellos edificios donde se requiera un abastecimiento de agua caliente constante e instantáneo, tales como hospitales, clínicas, hoteles y los edificios con grandes instalaciones.Artículo 48 .- MATERIALES. En el sistema de agua caliente, las tuberías de distribución deberán ser dehierro galvanizado, cobre, CPVC u otro material que cumpla con las especificaciones y se les colocaráaislamiento térmico cuando se requiera.Artículo 49 .- MANTENIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE. El sistema de suministrode agua caliente deberá estar provisto con un método capaz de mantener la temperatura del aguadurante el trayecto cuando la longitud de la tubería de agua caliente, desde el calentador hasta el grifomás cercano, sea de más de 30 m.Artículo 50 .- AISLAMIENTO DE LA TUBERÍA. Las tuberías para agua caliente en sistemas circulados,deberán ser provistas de un aislante que garantice una resistencia térmica R, calculada según la fórmulasiguiente: 2R = [(ti - to)] (0.0304)] K m / W Dondeti – t0 = es la diferencia de las temperaturas entre el agua en la tubería y el aire que la circunda en gradosK. oNo se requerirá aislamiento cuando la diferencia de temperaturas sea igual o menor a 14 C.Artículo 51 .- OPERACIÓN DE BOMBEO. En las edificaciones donde se requiera la instalación deequipo de bombeo para circular el agua caliente en un sistema circulado, la bomba deberá ser provistade un sistema de apagado automático o manual, cuando el sistema de agua caliente no esté enoperación.Artículo 52 .- CONTROL DE EXPANSIÓN TERMAL. En las instalaciones donde exista la posibilidad deexpansiones termales, se proveerán de controles donde sean requeridos.Artículo 53 .- CALENTADORES ELÉCTRICOS Y SOLARES. Los aparatos calentadores a serinstalados en edificaciones deberán cumplir con las normas nacionales e internacionalescorrespondientes, particularmente con lo especificado en la unidad sobre instalaciones eléctricas de esteReglamento y su instalación se hará siguiendo las instrucciones del fabricante. CAPÍTULO IV DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA O CISTERNAArtículo 54 .- GENERALIDADES. Se deberá proyectar y construir un depósito de almacenamiento(cisterna) cuando la edificación tenga más de dos (2) pisos o supere los 7.00 m de altura, medidos apartir del nivel más bajo de la vía pública sobre la cual penetre la acometida, o cuando el abastecimientoa través de la red pública no sea permanente o no tenga la presión suficiente que garantice la presiónmínima en el aparato más desfavorable.Artículo 55 .- VOLUMEN. El volumen de diseño debe ser por lo menos igual al consumo de dos (2) díasdel caudal medio diario. En caso de una edificación con más de 16 viviendas, o su equivalente, se podráreducir el volumen de la cisterna al consumo de un día y medio. Se deberá incluir además el volumen deincendio.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 23 24.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONESArtículo 56 .- ENTRADA DE AGUA. La abertura de la tubería de entrada de agua al tanque deberáestar a no menos de 0.10 m sobre la tubería de rebose, de tal forma que permita la caída completamentelibre.Artículo 57 .- CISTERNA. Los tanques subterráneos y semienterrados (cisternas) deberán serdiseñados estructuralmente para resistir las presiones del agua y del terreno a las que estarán sometidos.Si el terreno es rocoso se podrán construir de bloques de hormigón con espesor mínimo de 0.20 m contodas las cámaras llenas, con refuerzo de acuerdo a las especificaciones del Artículo 9, del Reglamentopara Diseño y Construcción de Edificios en Mampostería Estructural, en el resto de los casos sediseñarán en hormigón armado, de acuerdo a la capacidad soporte del suelo. Se prohíben las cisternashechas con paredes de bloques huecos.Artículo 58 .- A los muros de las cisternas se les dará una terminación interior mediante pañete pulido,de 1.5 cms mínimo de espesor y adicionalmente se colocará una zabaleta en la unión de estos muroscon la losa de piso, para evitar futuras filtraciones.Artículo 59 .- La abertura de la cisterna (boca de inspección) se levantará un mínimo de 0.10 m sobre elnivel del piso y estará dotado de tapa y cerradura.Artículo 60 .- PROTECCIÓN DE LA POTABILIDAD DEL AGUA. Los tanques de agua serán diseñadosy construidos en forma tal, que garanticen la potabilidad del agua y que no permitan la entrada de aguasde lluvias y el acceso de insectos o roedores.Artículo 61 .- Ningún tanque subterráneo (cisterna) se podrá instalar en sitio sujeto a inundación ofiltración de aguas de lluvias o residuales.Artículo 62 .- Los tanques de almacenamiento de agua potable deberán ser lavados, desinfectados yprobada su estanqueidad antes de entrar en servicio.Artículo 63 .- DESAGÜE. El agua proveniente de lavado, desagüe o rebose de los depósitos elevados,se deberá disponer al sistema de drenaje pluvial de la edificación en forma indirecta, mediante caída libreno menor a 0.15 m de altura sobre el piso, techo u otro sitio de descarga que sea aceptable.Artículo 64 .- SOPORTES. Se deberán proveer soportes adecuados para los tanques dealmacenamiento de agua, de acuerdo con la norma general de construcción.Artículo 65 .- CUBIERTAS. Todos los depósitos de almacenamiento o cisternas deberán ser provistosde cubiertas que impidan el acceso de personas no autorizadas, la introducción de basuras, insectos uotros materiales indeseables.Artículo 66 .- REBOSES PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO O CISTERNAS DE AGUA. Cadatanque de almacenamiento o cisterna para el abastecimiento de agua por gravedad o por impulsióndeberá ser provisto con un rebose de diámetro no menor que los mostrados en la Tabla 9. La salida delrebose deberá descargar sobre un techo o drenaje de techo, un piso o drenaje de piso o a través de unaconexión al sistema de drenaje pluvial de descarga abierta, colocándose a no más de 0.15 m decualesquiera de éstos. La salida del rebose deberá estar cubierta con una rejilla o tela metálicaresistente a la corrosión.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 24 25.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES TABLA 9 TAMAÑO TUBOS DE REBOSE TANQUES DE AGUA CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TUBERÍA DE DIÁMETRO DEL ABASTECIMIENTO AL TANQUE REBOSE (litros / seg.) (galones / min.) (pulgadas) 0a 3 0 a 50 2” 3 a 9.5 50 a 150 2 ½” 9.5 a 12.6 150 a 200 3” 12.6 a 25.2 200 a 400 4” 25.2 a 44.2 400 a 700 5” 44.2 a 63 700 a 1,000 6” Más de 63 Más de 1,000 8”Artículo 67 .- UBICACIÓN CISTERNAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Las cisternas otanques de agua no deben ser ubicados directamente debajo, ni a una distancia menor de 1 m, decualquier tubería de drenaje sanitario o pluvial o cualquier otra posible fuente de contaminación. De igualforma, se deberá mantener una distancia mínima de 5.00 m a cualquier cámara séptica, tal como seestablece en el Artículo 283.Artículo 68 .- Ubicación de los tanques y tinacos en el techo. Se considerará en el diseño estructural, lacarga generada por la colocación de tanques y tinacos en el techo con los soportes requeridos para sucolocación.Artículo 69 .- En edificios existentes, se permitirá la colocación de tinacos con una capacidad máximade hasta 600 galones, siempre y cuando sean ubicados en el cruce de vigas y columnas o sobre murosde carga, previo a una revisión estructural de los elementos que van a recibir esta carga.Artículo 70 .- ALMACENAMIENTO DE AGUA NO POTABLE. Cuando se propongan almacenamientospara aguas lluvias, subterráneas contaminadas o de otra fuente de agua no tratada y con exclusivo usono potable se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Su almacenamiento será independiente del previsto para el agua potable. b) No existirá interconexión entre los almacenamientos de uno y otro sistema. CAPÍTULO V INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA EDIFICACIÓNArtículo 71 .- LOCALIZACIÓN DE LLAVES DE PASO. Estos deberán ser instaladas en los siguienteslugares: a) En la tubería de servicio de agua al edificio desde la fuente de abastecimiento público, según se indica en la sección sobre acometidas. b) En la tubería de distribución de agua, en el punto de entrada a la estructura. c) Aguas arriba de cualquier medidor de agua. d) En la base de cada columna de agua, en todas las edificaciones, excepto en aquéllas de dos pisos o menos y en viviendas residenciales de una o dos familias.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 25 26.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONES e) Al inicio de tuberías alimentadoras, desde tanques elevados (tinacos u otros), excepto en las edificaciones residenciales de una o dos familias. f) A la entrada de cualquier tubo de abastecimiento de agua hacia una unidad de residencia. g) En la tubería de abastecimiento de agua a un tanque de almacenamiento por gravedad o a presión. h) En la tubería de abastecimiento de agua a cada calentador de agua.Artículo 72 .- LOCALIZACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE CIERRE. Las válvulas de cierre deberán serinstaladas en las siguientes localizaciones: a) En la conexión de abastecimiento a cada aparato o pieza sanitaria. b) En la tubería de abastecimiento de agua a cada aparato electrodoméstico o equipo mecánico.Artículo 73 .- ACCESO A LAS VÁLVULAS Y LLAVES. Se deberá proveer acceso a todas las llaves depaso y válvulas de cierre requeridas.Artículo 74 .- IDENTIFICACIÓN DE LAS VÁLVULAS Y LLAVES. Todas las válvulas y llaves que noestén ubicadas inmediatamente adyacentes al aparato o pieza sanitaria a los que corresponden deberánser adecuadamente identificadas. Las válvulas de conexión al servicio público de agua potable y las dehidrantes siempre deberán ser identificadas.Artículo 75 .- SISTEMAS DE SUMINISTRO DE PRESIÓN. En los lugares en que la presión de agua delsistema de abastecimiento público o individual es insuficiente para suplir las presiones mínimas ycantidades especificadas en este Reglamento, la presión debe ser suplida por un equipo de bombeo, elcual puede estar auxiliado por un tanque de agua elevado o por un sistema de presión hidroneumático.Artículo 76 .- TANQUES A PRESIÓN, ALIVIO DE VACÍO. Todos los tanques de agua a presión debenser provistos de una válvula de alivio de vacío; situada sobre el tanque, que operará hasta una presión 2máxima del agua de 140 m.c.a. (200 libras/pulg ) y hasta una temperatura máxima de 93 ºC (200 ºF). Eltamaño mínimo de esta válvula será de 1/4”Artículo 77 .- VÁLVULA ALIVIO DE PRESIÓN. Los tanques de presión de sistemas hidroneumáticosdeben ser provistos de una válvula de alivio de presión. Ésta debe estar calibrada para una presiónmáxima en función de la graduación del tanque, según la recomendación del fabricante. La válvula debeser colocada en la tubería de alimentación al tanque o en el tanque mismo y debe descargar porgravedad a un lugar adecuado.Artículo 78 .- PRUEBA DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA. Cuando se ha completado lainstalación de la totalidad o de una parte del sistema de abastecimiento de agua a la edificación, éstadeberá ser probada para determinar su estanqueidad, a una presión de agua por lo menos igual a lapresión de diseño del sistema; en tuberías que no sean de plástico, con una prueba de aire a no menos 2de 50 libras / pulg . El agua utilizada para las pruebas debe ser tomada de una fuente de agua potable.La prueba deberá ser llevada a cabo cumpliendo con los requisitos de supervisión establecidos por laautoridad competente. CAPÍTULO VI PROTECCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLEArtículo 79 .- GENERALIDADES. Un sistema de suministro de agua potable deberá ser diseñado,instalado y mantenido de manera que se prevenga la contaminación por líquidos, sólidos o gases nocivosPROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 26 27.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONESque se pueden introducir a través de conexiones cruzadas o de fallos en el diseño, instalación omantenimiento del sistema. Se deberán colocar dispositivos para prevenir flujos de retorno hacia la redde distribución de agua potable, producidos por presiones negativas, sifonamientos o cualquier otracausa.Artículo 80 .- DISPOSITIVOS, APARATOS SANITARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS. Todos losdispositivos y aparatos destinados a servir para alguna función especial, como esterilización, destilación,procesamiento, enfriamiento o almacenamiento de agua, hielo o alimentos, y que estén conectados alsistema de suministro de agua, deberán ser provistos con protección contra flujos de retorno ycontaminación del sistema de suministro de agua potable. Las bombas de agua, filtros, ablandadores,tanques y todo otro instrumento o depósitos que maneje o trate agua potable debe protegerse contracontaminación.Artículo 81 .- SUSTANCIAS QUÍMICAS Y OTRAS SUSTANCIAS. Cualquier sustancia química u otrassustancias que puedan producir condiciones de toxicidad, sabor, olor o decoloración en el agua potableno deben ser introducidas o utilizadas en dichos sistemas. Esto incluye solventes, pegamentos y pinturasutilizados en tanques, tuberías o accesorios.Artículo 82 .- CONTROL DE CONEXIÓN CRUZADA. Las conexiones cruzadas sólo se permitiráncuando se hayan instalado dispositivos de protección.Artículo 83 .- IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS. Todas las tuberías de los diferentes sistemas quecomponen las edificaciones deberán estar identificadas, ya sea por color o por medio de etiquetas, deacuerdo con las especificaciones dadas en la Tabla 10.Artículo 84 .- INFORMACIÓN. La identificación de las tuberías deberá incluir el contenido del sistemade entubado y una flecha indicando la dirección del flujo. Sistemas de tuberías con varios riesgosdeberán contener además información sobre la naturaleza del riesgo. La identificación del tubo deberáser repetida a intervalos máximos de 25 pies y en cada punto donde la tubería atraviesa una pared, pisoo techo. Los letreros deberán ser observables y legibles dentro de la cavidad o espacio en que secolocan los tubos.Artículo 85 .- COLOR. El color de identificación de la tubería deberá ser discernible y constante a travésdel edificio, según lo especificado en la Tabla 10. TABLA 10 CÓDIGO DE COLORES DE TUBERÍAS CONCEPTO COLOR TUBERÍA Agua potable Blanco Ventilación Verde Aguas residuales Negro crudas, lodo Vapor Naranja Amoníaco Amarillo Sistema contra incendio RojoArtículo 86 .- REUSO COMO AGUA POTABLE. El agua utilizada para el enfriamiento de equipos uotros procesos no consuntivos no debe ser retornada al sistema de agua potable. Dicha agua debe serdescargada dentro del sistema de drenaje pluvial o debe ser reutilizada para usos no potables.Artículo 87 .- REUSO DE TUBERÍA. La tubería que ha sido utilizada para cualquier otro propósitodistinto a la conducción de agua potable, no debe ser utilizada para conducir agua potable.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 27 28.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONESArtículo 88 .- PINTURA DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA. La superficie interior de un depósito de aguano debe ser recubierta, pintada o reparada con materiales que alteren el sabor, olor, color o potabilidaddel suministro de agua, cuando el tanque sea colocado o retornado al servicio.Artículo 89 .- PROTECCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE ABASTECIMIENTO. Los sistemasindividuales (captación privada) de abastecimiento de agua deben ser ubicados y construidos de maneratal que se garantice su protección frente a posibles fuentes de contaminación, de acuerdo a loestablecido en los próximos artículos:Artículo 90 .- LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE. Se deberán cumplir las distancias mínimasestablecidas en la Tabla 11, entre cualquier potencial foco de contaminación y una fuente de aguapotable subterránea y la línea de succión de la bomba. La autoridad administradora del Reglamentopodrá requerir los estudios necesarios para determinar la no contaminación. TABLA 11 DISTANCIA MÍNIMA DE FOCOS DE CONTAMINACIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO PRIVADO DISTANCIA A FUENTE DE FOCO DE CONTAMINACIÓN ABASTECIMIENTO * (metros) Red de alcantarillado 20 Campo de absorción de agua residual 30 tratada Disposición subterránea de aguas residuales 50 (siempre aguas abajo de la tratadas (pozo filtrante) fuente) Granjas, corrales, establos y pastizales 30 Séptico 20 * Estas distancias podrán variar si se realiza un estudio de la capacidad de infiltración del suelo, lo cual es recomendado en todos los casos.Artículo 91 .- ENCAMISADO. Los pozos para abastecimiento de agua potable en sistemas individualesdeben ser provistos de un encamisado impermeable hasta una profundidad mínima desde la superficiede 3 m (10 pies). El encamisado se debe proyectar al menos 0.15 m por encima de la plataforma delpozo.Artículo 92 .- SELLO SANITARIO. Cuando el material que conforma el subsuelo sea granular, ademásdel encamisado, se deberá colocar un sello sanitario.Artículo 93 .- CUBIERTA Y DRENAJE. Todo pozo de agua potable debe ser provisto de una cubiertaque lo proteja de la entrada de materiales potencialmente contaminantes. Esta cubierta debe permitir lamanipulación de la instalación de bombeo sin ser retirada. Las aguas de escorrentía deben ser drenadasalejándolas de la boca del pozo y de la cubierta. CAPÍTULO VII INSTALACIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CENTROS DE SALUDArtículo 94 .- GENERALES. En adición a los requerimientos para edificaciones de uso doméstico, loscentros de salud cumplirán con los requisitos establecidos en este capítulo para la instalación delsuministro de agua potable.Artículo 95 .- SERVICIO DE AGUA. Todos los hospitales o centros de salud deben de contar con dosinstalaciones de suministro desde la red de agua potable, de manera tal que se minimice el potencial decualquier interrupción del suministro del agua, en el caso de que fallara la tubería de abastecimiento a laedificación.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 28 29.
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACI ONESArtículo 96 .- AGUA CALIENTE. Se deberá suministrar agua caliente para suplir todos los enseres delhospital, incluyendo cocina y lavandería. Los equipos especiales deben estar suplidos de agua caliente ala temperatura especificada por el fabricante.Artículo 97 .- EQUIPOS CLÍNICOS, HIDROTERAPÉUTICOS Y RADIOLÓGICOS. Cualquier equipoconectado a la red de distribución de agua potable en la edificación o que descargue a la red de drenajesanitario, debe contar con mecanismos que garanticen la protección de la red potable, de cualquier tipode contaminación cruzada. Además, debe cumplir con las normas establecidas por las autoridades desalud y ambiente.Artículo 98 .- CONDUCTOR DE ESCAPES EN VÁLVULAS. Todo aparato esterilizador de aguaabastecido por conexión directa al sistema de distribución debe ser equipado con un mecanismo dedesviación de escapes o una línea de purga en la válvula de control del abastecimiento de agua potablepara alertar sobre los escapes y para conducir cualquier cantidad de agua no esterilizada fuera del áreaestéril. CAPÍTULO VIII DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEArtículo 99 .- GENERALES. Los sistemas de agua potable ya sean nuevos o reparados deben serpurgados de sustancias nocivas y desinfectados antes de su utilización. El método a emplear debe serdefinido por una autoridad en la salud o del proveedor de agua que tenga en su jurisdicción o en caso deque no tengan ninguno, el procedimiento se describe en las especificaciones AWWA C 651 en AWWA C652 o como se describe a continuación:a) El sistema de tubería debe ser descargado con agua limpia y potable hasta que deje de aparecer aguasucia en los puntos de salida.b) El sistema debe ser llenado con una solución clorificada conteniendo 50 partes por millón (ppm) decloro y el sistema debe estar lleno con esta solución por 24 horas o con 200 partes por millón, durante 3horas.c) Siguiendo el tiempo requerido, el sistema debe ser enjuagado con agua limpia hasta que el cloro seasacado del sistema.d) El procedimiento se debe repetir hasta que un examen bacteriológico muestre que no haycontaminación en el sistema. CAPÍTULO IX UNIDADES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLEArtículo 100 .- DISEÑO. Las unidades para el tratamiento de agua para beber deben seguir losrequerimientos de NSF 42, NSF 44, NSF 53 o NSF62, y satisfacer las normas dominicanas NORDOM1 yNORDOM64 o sus equivalentes.Artículo 101 .- SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA. La descarga desde un sistema de ósmosis inversadebe entrar al sistema de drenaje a través de una válvula de control de retornos, que siga losrequerimientos de NFS 58.Artículo 102 .- CONEXIÓN DE TUBERÍAS. El sistema de tuberías desde y hacia unidades detratamiento de agua de beber debe ser del tamaño y del material recomendado por el fabricante. Latubería debe obedecer a NSF 14, NSF 42, NSF 44, NSF 53, NSF 58 ó NSF 61.PROHIBIDA LA VENTA MOPC de la República Dominicana 29 Recommended