Source: http://docplayer.fr/16360649-Termix-vvx-compact-28-module-de-chauffage-urbain-indirect-et-production-instantanee-d-eau-chaude-sanitaire.html
Timestamp: 2018-09-24 18:09:32+00:00
Document Index: 193425945

Matched Legal Cases: ["l'article 3", 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Termix VVX Compact 28 Module de Chauffage urbain indirect et production instantanée d Eau Chaude Sanitaire - PDF
Download "Termix VVX Compact 28 Module de Chauffage urbain indirect et production instantanée d Eau Chaude Sanitaire"
1 Termix VVX Compact 28 Module de Chauffage urbain indirect et production instantanée d Eau Chaude Sanitaire Table des matières Déclaration de conformité... 2 Remarques de sécurité... 3 Stockage... 3 Mise au rebut... 3 Montage... 4 Raccords de tuyaux... 4 Branchement électrique... 5 Remplissage, démarrage... 5 Conception... 6 Schéma (exemple)... 6 Régulation... 7 Maintenance Dépannage du système d'eau chaude sanitaire (DHW) Dépannage du chauffage DEN-GT VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/2012 1
2 Déclaration de conformité Déclaration de conformité Nous, soussignés, Gemina Termix A/S Member of the Danfoss Group Navervej DK-7451 Sunds prenons la responsabilité de déclarer par la présente que les produits suivants : Sous-stations Termix couverts par la présente déclaration sont conformes aux directives et normes ci-après, ainsi qu'aux autres documents normatifs pour autant qu'ils sont utilisés dans le respect de nos instructions. Directives UE : Directives Machines 2006/42/CEE EN ISO Sécurité des machines - Appréciation du risque EN Sécurité des machines - Equipement électrique des machines Directive Compatibilité électromagnétique 2004/108/CEE EN Compatibilité électromagnétique - Norme générique : immunité pour les environnements industriels EN Compatibilité électromagnétique - Norme générique : émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère Directive Equipements sous pression 97/23/CEE Toutes les sous-stations correspondants à l'article l'article 3.3 et à la catégorie 1 ne portent pas la marque CE conformément à cette directive. Toutefois, toutes les exigences de sécurité primordiales de la directive 97/23/CEE sur les équipements sous pression sont respectées afin d'assurer une sécurité hydraulique maximale. La présente déclaration devient nulle dès lors que le produit n'est plus conforme aux normes et directives susmentionnées, et ce sans le consentement écrit de Gemina Termix A/S Sunds Date et lieu Lars Ginnerup Responsable qualité 2 VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/2012 DEN-GT
3 Remarques de sécurité Les instructions suivantes font référence à la conception du module. Des versions spéciales sont disponibles sur demande. Lire attentivement et observer scrupuleusement ces instructions afin d'éviter toute blessure corporelle ou dommage à l'installation. Le montage, la mise en marche et les opérations de maintenance doivent uniquement être effectués par des personnes habilitées et qualifiées. Suivre les instructions du fabricant du système ou de son service. Les raccords et vannes d'arrêt inutilisés doivent être obturés à l'aide d'un bouchon. En cas de nécessité, le retrait de ces bouchons doit être confié à un technicien de maintenance habilité. Avertissement lié à la haute pression et à la température élevée La température maximale du fluide dans un module est de 120 C*. La pression maximale de fonctionnement est de 16 bar. La pression de test des échangeurs de chaleur est de 30 bar. Respecter les pression et température permises de l installation. Le risque de blessure et d'endommagement de l équipement augmente considérablement si les paramètres de fonctionnement permis recommandés sont dépassés. L installation du module doit être équipée de valves de sécurité qui doivent toujours être montées conformément à la réglementation locale. Avertissement : surface chaude Le module dispose de surfaces chaudes qui peuvent provoquer des brûlures de la peau. Toujours faire preuve de vigilance à proximité du module. En cas de coupure de courant, les vannes motorisées peuvent rester bloquées en position ouverte. Les surfaces du module peuvent être très chaudes et provoquer des brûlures de la peau. Les vannes à boisseau sphérique au niveau de l alimentation et du retour du chauffage urbain doivent être fermées. Avertissement concernant les dégâts dus au transport Avant d installer le module, veiller à ce qu il n ait pas été endommagé pendant le transport. Niveau sonore 55 db Protection contre la corrosion Tous les tuyaux et composants sont en acier inoxydable et en laiton. La teneur du fluide en composés chlorés ne doit pas dépasser 150 mg/l. Au-delà de cette limite, le risque de corrosion matérielle augmente considérablement. Stockage Si le module doit être stocké avant son installation, veiller à l entreposer dans un endroit sec et chauffé. Mise au rebut Ce produit comprend des matériaux qui ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets domestiques. Démonter le produit et trier les composants en différents groupes avant leur mise au rebut. Respecter les règles de mise au rebut de la législation en vigueur. DEN-GT VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/2012 3
4 Montage La sous-station doit être installée et raccordée par un personnel d entretien agréé. L installation doit être conforme aux normes locales et réglementations en vigueur. Laisser un espace suffisant autour de la sous-station à des fins de montage et de mae maintenance. Le module doit être monté de façon à ce que les composants, serrures et étiquettes soient placés correctement. Si vous souhaitez le monter différemment, veuillez contacter votre fournisseur. Avant l installation, tous les tuyaux et raccords du module doivent être nettoyés et rincés. A cause des vibrations pendant le transport, tous les raccords du module doivent être vérifiés et resserrés avant installation. Pour faciliter la fixation murale du module, la plaque de montage arrière est perforée en différents endroits. Pour les unités posées au sol, un support est fourni. Tous les raccords du module sont étiquetés. Si la livraison comprend un filtre, celui-ci doit être monté conformément au schéma. A noter que le filtre peut être livré en pièce détachée. Raccords de tuyaux Pour l installation interne et les raccords des tuyaux du chauffage urbain, utiliser des raccords filetés, à bride ou soudés. Le positionnement du tuyau peut être différent de celui illustré. Noter les repères sur le module. Chauffage urbain (DH, District heating) - Dans les sections suivantes, DH fait référence à la source de chaleur qui alimente les sous-stations. Les modules Danfoss peuvent utiliser différents sources d énergie primaires:. Pour des raisons de simplicité, DH peut désigner la source d alimentation primaire. Raccords : 1. Alimentation du chauffage urbain (DH) 2. Retour du chauffage urbain (DH) 3. Alimentation du chauffage (HE) 4. Retour du chauffage (HE) 5. Eau chaude sanitaire (DHW) 6. Eau froide sanitaire (DCW) 7. Circulation de l'eau chaude (HWC) Taille des raccords : DH + HE : DCW + DHW : HWC : G 1" (filetage femelle) G 1" (filetage femelle) G ¾" (filetage femelle) Dimensions (mm) : Sans capot : H 940 x L 750 x P 440 Avec capot : H 940 x L 800 x P 522 Poids (approx.) : 75 kg 4 VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/2012 DEN-GT
5 Branchement électrique Les branchement électriques doivent être effectués par un électricien agréé. Ils doivent être effectués conformément aux réglementations actuelles et normes locales. Avant de procéder aux branchements électriques, il est important de noter ce qui suit : - Lire les sections pertinentes des consignes de sécurité. - Le module doit être connecté sur une alimentation secteur de 230 V reliée à la terre. - Le module doit être branché de manière à pouvoir être déconnecté pour les éventuelles réparations. Remplissage, démarrage Avant l installation, tous les tuyaux et raccords du module doivent être nettoyés et rincés. Avant le démarrage, vérifier que : - les tuyaux sont raccordés selon le schéma de circuit, - les raccords filetés sont correctement serrés. Lors du premier remplissage, remplir l échangeur de chaleur avec de l eau en procédant lentement jusqu à ce que la pression de service soit atteinte. Il faut ensuite ouvrir les vannes d arrêt et observer l unité pendant ses premières minutes de fonctionnement. Vérifier les températures, les pressions et la dilatation thermique et s assurer qu il n y a pas de fuites. Si l échangeur de chaleur fonctionne comme prévu, il peut être mis en service pour utilisation régulière. Tous les échangeurs de chaleur et tous les modules Danfoss sont soumis à des tests de pression avant leur livraison. DEN-GT VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/2012 5
6 Conception Purgeur manuel Manomètre, HE Régulateur électronique Pompe de circulation Moteur, DHW Moteur, HE Echangeur de chaleur, HE Echangeur de chaleur, DHW Régulateur de débit avec vanne de régulation intégrée Pompe d'eau chaude sanitaire Event de sûreté, HE Vanne de remplissage/vidange Votre module peut être différent de celui illustré. Schéma (exemple) Alimentation du chauffage urbain (DH) Retour du chauffage urbain (DH) Alimentation du chauffage (HE) Retour du chauffage (HE) Eau chaude sanitaire Eau froide sanitaire Circulation de l'eau chaude Les modules fournis peuvent être différents de ceux illustrés dans la documentation Danfoss. A Echangeur de chaleur à plaques, HE B Echangeur de chaleur à plaques, DHW F Régulateur électronique 1 Vanne à secteur 2 Clapet simple antiretour 4 Event de sûreté 9 Filtre 10 Pompe de circulation 11 Pompe d eau chaude sanitaire 16 Sonde extérieure 18 Thermomètre 19 Sonde d applique 20 Vanne de remplissage/vidange 24 Livré en vrac avec l unité 25 Manomètre avec vanne à secteur 26 Manomètre 27 Moteur 30 Régulateur de débit avec vanne de régulation intégrée 48 Purgeur manuel 6 VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/2012 DEN-GT
7 Régulation Régulateur de pression différentielle Le régulateur de pression différentielle régule les variations de pression provenant du réseau de chauffage urbain. Ainsi, la pression de fonctionnement dans le module demeure constante. Régulation de la température du chauffage (HE) La température du chauffage (HE) est contrôlée par le régulateur de température HE. Régulation thermostatique Pour régler la température de débit du chauffage, procéder comme suit : Pour augmenter la température, tourner la poignée du régulateur thermostatique vers une valeur supérieure. Pour baisser la température, tourner la poignée du régulateur thermostatique vers une valeur inférieure. Régulateur AVTB ( C) Réglages des températures : 1 = 35 C 4 = 95 C 2 = 55 C 5 = 100 C 3 = 75 C Les valeurs sont fournies à titre indicatif. Régulateur de débit avec vanne de régulation intégrée Le régulateur de débit est un dispositif auto-moteur muni d'une vanne de régulation intégrée. Il se ferme lorsque le débit maximal défini est dépassé et peut être utilisé conjointement avec les moteurs électriques Danfoss avec ou sans fonction de sûreté. Le moteur de rappel par ressort peut faire office de fonction de sûreté en cas de coupure d'électricité. DEN-GT VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/2012 7
8 Vanne électrique motorisée à 2 voies Les moteurs dotés ou non de la fonction de sûreté sont disponibles pour les contrôles trois points. Les moteurs de rappel par ressort peuvent être utilisés comme dispositifs d'arrêt en cas de coupure d'électricité. Régulation électronique Les modules dotés d un dispositif de régulation électronique doivent être réglées conformément aux instructions du fabricant. Lorsque la température des pièces est régulée par les thermostats des radiateurs, il est recommandé de régler ceux-ci sur la température minimale dans chaque pièce. Sonde de température extérieure (ESMT) Les sondes extérieures doivent être montées dans des endroits non exposés à la lumière directe du soleil. Elle ne doivent pas être placées à proximité des portes, fenêtres ou ventilations. 8 VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/2012 DEN-GT
9 Fonctionnement en été et en hiver, pompe de circulation, démarrage du module, maintenance Fonctionnement en été, pompe de circulation : En été, la pompe de circulation doit être éteinte et la vanne d arrêt d alimentation du chauffage fermée. Il est néanmoins recommandé de faire fonctionner la pompe pendant 2 minutes tous les mois durant cette période d arrêt. La vanne d arrêt d alimentation du chauffage doit, elle, rester fermée. La plupart des régulateurs électroniques démarrent la pompe automatiquement (se reporter aux instructions du fabricant). Fonctionnement en hiver, démarrage du module - Ouvrir les vannes d'arrêt - Définir la vitesse maximale de la pompe avant le démarrage - Démarrer la pompe et le chauffage dans le système - Eteindre la pompe et ventiler l'installation une fois que les radiateurs sont chauds - Définir la vitesse minimale de la pompe en tenant compte du niveau de confort et de la consommation électrique Le commutateur est généralement à mi-position (par défaut). Toutefois, pour les systèmes de chauffage au sol ou avec tube unique disposé en boucle, il peut s'avérer nécessaire de tourner le commutateur vers le haut. Il n'est pas utile d'augmenter la vitesse de la pompe si les besoins en chauffage ne le requièrent pas. Chauffage par le sol Si le module est utilisé conjointement avec un système de chauffage par le sol, la pompe de circulation doit être reliée à la fonction d arrêt de la pompe du régulateur du chauffage. Le pompe doit être arrêtée si tous les circuits du système de chauffage par le sol sont fermés. Si cela n est pas possible, le flux doit traverser le bypass. Dans le cas contraire, la pompe pourrait être endommagée et la garantie ne serait plus applicable. DEN-GT VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/2012 9
10 Manomètre chauffage (HE). Remplissage d eau dans le circuit de chauffage (HE) Manomètre chauffage (HE) Le manomètre chauffage (HE) indique la pression du système de chauffage. Afin d éviter les situations dangereuses, il est impératif de respecter cette instruction. Une vanne à secteuravec bouchon est installée sur la conduite de retour du chauffage. Pour remplir le système, la vanne à secteur doit d abord être fermée, son bouchon doit être retiré et un tuyau d alimentation doit être raccordé. Le remplissage commence lorsque la vanne est rouverte. Lors du remplissage du système avec de l eau, le manomètre chauffage doit être étroitement surveillé. Le vase d expansion est fourni pré-pressurisé à 0,5 bar. La pré-pression requise dans chaque module dépend de la tête du système (distance entre le point le plus bas et le point le plus haut du système), par exemple : Hauteur [m] Pression [bar] 0-5 0, , , ,0 Le remplissage doit s arrêter lorsque le manomètre indique une pression supérieure d environ 1-2 bars par rapport au réglage de pré-pression. La vanne à secteur est alors fermée, le tuyau est retiré et le bouchon replacé. La pompe doit être éteinte lors du remplissage du système. La pompe doit être éteindre lors du remplissage du système. Régulation de la température de l'eau chaude sanitaire (DHW) Les modules Danfoss utilisent différents types de systèmes de régulation de la température d eau chaude sanitaire. La température de l eau chaude sanitaire doit être réglée sur C, ce qui permet une utilisation optimale de l eau du chauffage urbain. Audelà de 55 C, le risque d entartrage augmente considérablement. Régulation thermostatique Pour régler la température de l'eau chaude sanitaire, procéder comme suit : Pour augmenter la température, tourner la poignée du régulateur thermostatique vers une valeur supérieure. Pour baisser la température, tourner la poignée du régulateur thermostatique vers une valeur inférieure. 10 VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/2012 DEN-GT
11 Régulateur AVTB (20-60 C) Réglages des températures : 1 = 20 C 4 = 60 C 2 = 35 C 5 = 70 C 3 = 50 C Le régulateur AVTB fonctionne de manière optimale tant que la température d'alimentation du chauffage urbain ne dépasse pas 90 C. Les valeurs sont fournies à titre indicatif. Régulateur de débit avec vanne de régulation intégrée Le régulateur de débit est un dispositif auto-moteur muni d'une vanne de régulation intégrée. Il se ferme lorsque le débit maximal défini est dépassé et peut être utilisé conjointement avec les moteurs électriques Danfoss avec ou sans fonction de sûreté. Le moteur de rappel par ressort peut faire office de fonction de sûreté en cas de coupure d'électricité. Vanne électrique motorisée à 2 voies Les moteurs dotés ou non de la fonction de sûreté sont disponibles pour les contrôles trois points. Les moteurs de rappel par ressort peuvent être utilisés comme dispositifs d'arrêt en cas de coupure d'électricité. Event de sûreté La fonction de l évent de sûreté est de protéger le module des excès de pression. Le tuyau d évacuation de l évent de sûreté ne doit pas être fermé. La sortie de l évent de sûreté doit être placée de façon à pouvoir être déchargée librement et à pouvoir détecter toute fuite éventuelle au niveau de l évent. Il est recommandé de vérifier le fonctionnement de l évent de sûreté tous les 6 mois. Pour cela, tourner la tête de l évent dans le sens indiqué. Filtre Le filtre doit être nettoyé régulièrement par du personnel agréé. La fréquence de nettoyage dépend des conditions de fonctionnement et des instructions du fabricant. DEN-GT VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/
12 Pompe d'eau chaude sanitaire Important! Il est nécessaire de monter une pompe de circulation d eau chaude sanitaire afin d éviter tout problème de régulation. La pompe de circulation ne doit pas être éteinte, car cela risquerait de provoquer des problèmes de régulation. (aucun débit au niveau du capteur). Maintenance Chaque module ne nécessite que peu de contrôle, si ce n est les vérifications de routine et le nettoyage des filtres. Il est recommandé d inspecter régulièrement les sous-stations conformément à cette instruction (vérification des paramètres de fonctionnement, comme le compteur). Les pièces détachées peuvent être commandées auprès de Danfoss Lors de toute commande, préciser le numéro de série du module. 12 VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/2012 DEN-GT
13 Dépannage du système d'eau chaude sanitaire (DHW) Il est recommandé de faire appel à un personnel agréé pour toute réparation du système d'eau chaude sanitaire. En cas de dysfonctionnement, d'abord vérifier les points suivants avant de procéder à toute réparation : - le module est raccordé au réseau électrique, - le filtre du tuyau d'alimentation du chauffage urbain est propre, - la température d'alimentation du chauffage urbain est normale (été, au moins 60 C ; hiver, au moins 70 C), - la pression différentielle est supérieure ou égale à la pression différentielle (locale) normale du réseau du chauffage urbain, - pression du système (vérifiez le manomètre du chauffage). Problème Cause possible Solution Peu ou pas d'eau chaude Eau chaude dans certains robinets uniquement. Température au robinet trop élevée La température de l'eau baisse au fur et à mesure qu'elle est tirée. Filtre de la conduite d'alimentation/de retour encrassé. Pompe de circulation de l'eau chaude sanitaire en panne ou trop faible. Clapet antiretour défectueux ou encrassé. Pas d'électricité. Mauvais réglage des régulateurs automatiques, le cas échéant. Entartrage de l'échangeur de chaleur à plaques. Vanne motorisée défectueuse. Sondes de température défectueuses. Régulateur défectueux. L'eau froide sanitaire se mélange à l'eau chaude, par ex. dans le cas d'une vanne de mélange thermostatique défectueuse. Vanne de circulation ou clapet antiretour défectueux ou encrassé. Le réglage de la vanne thermostatique est trop fort. Entartrage de l'échangeur de chaleur à plaques. Débit d eau chaude sanitaire trop important par rapport à la capacité du module. Nettoyer le(s) filtre(s). Vérifier la pompe de circulation. Remplacer ou nettoyer. Vérifier l alimentation. Pour régler un régulateur électronique d'eau chaude sanitaire, se référer aux instructions fournies. Remplacer ou nettoyer. Vérifier (utiliser la fonction manuelle) ; remplacer. Vérifier ; remplacer. Vérifier ; remplacer. Vérifier ; remplacer. Remplacer ou nettoyer. Vérifier et régler Remplacer ou nettoyer. Réduire le débit d'eau chaude. DEN-GT VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/
14 Dépannage du chauffage Problème Cause possible Solution Peu ou pas de chauffage. Répartition inégale de la chaleur. Température d'alimentation du chauffage urbain trop élevée. Température d'alimentation du chauffage urbain trop basse. Filtre du circuit de chauffage urbain ou de chauffage (circuit du radiateur) encrassé. Filtre du compteur de chaleur du circuit de chauffage urbain encrassé. Régulateur de pression différentielle défectueux ou mal réglé. Sonde défectueuse ou présence d'impuretés dans le corps de la vanne. Régulateurs automatiques mal réglés ou défectueux ; alimentation défectueuse. Pompe en panne. La vitesse de rotation de la pompe est trop faible. Baisse de pression. La pression du circuit du radiateur est inférieure à la pression de fonctionnement recommandée. Bulles d'air dans le système. La limitation de la température de retour est trop basse. Vannes de radiateur défectueuses. Répartition inégale de la chaleur dans le bâtiment en raison du mauvais réglage des vannes d'équilibrage ou de l'absence de vannes d'équilibrage. Diamètre du tuyau d arrivée au module trop étroit ou conduite secondaire trop longue. Bulles d'air dans le système. Mauvais réglage du thermostat ou des régulateurs automatiques, le cas échéant. Régulateur défectueux. Le régulateur ne réagit pas conformément aux instructions. Sonde du thermostat automatique défectueuse. Mauvais réglage des régulateurs automatiques, le cas échéant. Régulateur défectueux. Le régulateur ne réagit pas conformément aux instructions. Sonde du thermostat automatique défectueuse. Sonde de température extérieure mal placée. Filtre encrassé. Nettoyer l'opercule/le filtre. Nettoyer le filtre (après avoir consulté l'opérateur du système de chauffage urbain). Vérifier le fonctionnement du régulateur de pression différentielle ; nettoyer le siège de la vanne si nécessaire. Vérifier le fonctionnement su thermostat et nettoyer le siège de la vanne si nécessaire. Vérifier le réglage du régulateur ; voir les instructions. Vérifier l alimentation Réglage temporaire du moteur sur régulation manuelle ; voir les instructions relatives aux régulateurs automatiques. Vérifier si la pompe est alimentée et qu elle fonctionne. Vérifier qu il n y a pas d air dans le corps de pompe ; voir le manuel de la pompe. Régler la pompe sur une vitesse de rotation plus élevée. Rajouter de l'eau au système et vérifier le fonctionnement du vase d'expansion, si nécessaire. Bien ventiler l'installation. Régler la limitation conformément aux instructions. Vérifier ; remplacer. Régler les vannes d'équilibrage ou en installer. Vérifier les dimensions du tuyau. Bien ventiler l'installation. Régler les régulateurs automatiques ; voir les instructions relatives au régulateurs automatiques. Contacter le fabricant du régulateur automatique ou remplacer ce dernier. Remplacer le thermostat ou la sonde uniquement. Régler les régulateurs automatiques ; voir les instructions relatives au régulateurs automatiques. Contacter le fabricant du régulateur automatique ou remplacer ce dernier. Remplacer le thermostat ou la sonde uniquement. Revoir l'emplacement de la sonde de température extérieure. Nettoyer l'opercule/le filtre. 14 VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/2012 DEN-GT
15 Problème Cause possible Solution Température du retour du chauffage urbain trop élevée Surface de chauffage trop petite/ radiateurs trop petits par rapport aux besoins en chauffage du bâtiment. Utilisation insuffisante de la surface de chauffage existante. Sonde du thermostat automatique défectueuse. Le système consiste en un tube unique disposé en boucle. Pression de la pompe trop élevée. Air dans le système. Vanne(s) de radiateur défectueuse ou mal réglée. Les systèmes à tube unique disposé en boucle nécessitent des vannes de radiateur spéciales à un tuyau. Impuretés dans la vanne motorisée ou dans le régulateur de pression. Vanne motorisée, sonde ou régulateur automatique défectueux Augmenter la surface de chauffage totale. Vérifier que la chaleur est répartie équitablement sur toute la surface de chauffage ; ouvrir tous les radiateurs et éviter qu'ils ne chauffent trop dans leur partie inférieure. Il est extrêmement important de maintenir la température d'alimentation des radiateurs le plus bas possible tout en conservant un niveau de chauffage confortable. Le système doit être doté de régulateurs électroniques et de sondes de retour. Baisser la pression de la pompe. Ventiler le système. Vérifier ; régler/remplacer. Vérifier ; nettoyer. Vérifier ; remplacer. Régulateur électronique mal réglé. Régler la limitation conformément aux instructions. Bruit dans le système. Pression de la pompe trop élevée. Baisser la pression de la pompe. Charge calorifique trop élevée. Vanne motorisée, sonde ou régulateur électronique défectueux Vérifier ; remplacer. DEN-GT VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Danfoss 10/
16 16 VI.CW.S1.04 / LFR42460 / 140B8776 Produced by Danfoss A/S 10/2012