Source: http://docplayer.cz/1182468-Rekonstrukce-a-oprava-objektu-noveho-muzea-v-usti-nad-labem-masarykova-c-3-usti-nad-labem-pozarne-bezpecnostni-reseni-vypoctova-cast.html
Timestamp: 2017-07-25 12:50:07+00:00
Document Index: 26811700

Matched Legal Cases: ['čl. 7', 'čl. 7', 'čl.9', 'čl.7', 'čl. 12', 'čl. 4', 'čl. 5', 'čl. 12', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl.9', 'čl.7', 'čl. 12', 'čl. 4', 'čl. 5', 'čl. 12', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl.9', 'čl.7', 'čl. 12', 'čl. 4', 'čl. 5', 'čl. 12', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl.9', 'čl.7', 'čl. 12', 'čl. 4', 'čl. 5', 'čl. 12', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl.9', 'čl.7', 'čl. 12', 'čl. 4', 'čl. 12', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl.9', 'čl.7', 'čl. 12', 'čl. 4', 'čl. 12', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl.9', 'čl.7', 'čl. 12', 'čl. 4', 'čl. 5', 'čl. 12', 'zákona č. 183']

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část - PDF
Download "REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část"
1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM Masarykova č.3 Ústí nad Labem Město Ústí nad Labem Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část Měsíc/rok 11 / 2001 Zpracoval : Ing.Zábojník... Počet listů : 502 Výpočet Stavební objekt : Rekonstrukce muzea Města Ústí nad Labem Poţární výška h [m] = 13,80 Konstrukční systém : smíšený Dispoziční uspořádání objektu Chybějící čísla místností příslušela místnostem vyřazených z výpočtu 1. podzemní podlaţí Číslo Účel místnosti S,pno[m2] S[m2] 001 Knihovna archiv 0,0 49,9 002 Knihovna 0,0 163,0 003 Knihovna 0,0 75,9 008 Depozitáře 0,0 63,1 009 Dílna+desinfekce 0,0 59,9 010 Depozitář galerie 0,0 32,0 011 Depozitář galerie 0,0 14,5 1. nadzemní podlaţí Číslo Účel místnosti S,pno[m2] S[m2] 004 Studovna 6,3 65,9 005 Kancelář 0,0 54,5 006 WC. úklid 0,0 8,7 007 Schodiště, pult studovny 0,0 24,0 012 Expozice Brněnská 0,0 141,8 013 Expozice Masarykova 0,0 72,9 014 Expozice Masarykova 0,0 120,4 015 Denní místnost M. 0,0 31,2 016 Chodba 0,0 106,8 017 Šatna 0,0 15,3 018 Sklad 0,0 10,8 019 Místnosti WC 0,0 13,1 020 Kavárna 0,0 70,3 021 Kavárna 0,0 71,7 022 Přednášková síň 0,0 70,1 023 Chodba 0,0 46,4 043 Šatna 0,0 14,4 078 Zabezpeční budovy 0,0 26,1 2. nadzemní podlaţí Číslo Účel místnosti S,pno[m2] S[m2] 024 Sklad 0,0 13,3 025 Expozice Brn. 0,0 140,7 026 Expozice Mas. 0,0 78,8 027 Chodba, WC 0,0 116,9 028 Expozice Mas. 0,0 12,5 029 Expozice Mas. 0,0 71,5 030 Expozice Mas 0,0 51,0 031 Expozice Mas. 0,0 33,9 032 Expozice Divadlo 0,0 63,9 033 Expozice Divadlo 0,0 226,4 034 Chodba 0,0 62,9 035 Sklady 0,0 36,4 039 Zázemí galerie 0,0 31,4 23 040 Galerie 0,0 68,8 041 Galerie 0,0 142,2 042 Chodba, WC 0,0 74,0 044 Expozice 0,0 118,6 3. nadzemní podlaţí Číslo Účel místnosti S,pno[m2] S[m2] 045 Expozice Brněnská 0,0 144,4 046 Expozice Masarykova 0,0 232,7 047 Chodba, úklid 0,0 116,6 048 Expozice divadlo 0,0 297,0 049 Chodba 0,0 62,9 050 Sklad 0,0 7,0 054 Velký sál 0,0 180,0 055 Malý sál 0,0 67,8 056 Ateliér muzejní pedagogiky 0,0 145,0 057 Chodba 0,0 57,4 4. nadzemní podlaţí Číslo Účel místnosti S,pno[m2] S[m2] 058 Fotograf 3x 0,0 110,9 059 Kanceláře 0,0 133,2 060 Laboratoř a sklad zoologie 0,0 53,7 061 Kuchyňka 0,0 7,5 062 Kanceláře 0,0 108,4 063 Laboratoř 0,0 51,4 064 Sklady konzervátoři 0,0 50,3 065 Desinfekční komora 0,0 29,2 066 Chodba, WC 0,0 184,7 067 Atelier konzervátoři 0,0 73,6 068 Příprava expozic a výstav 0,0 96,2 069 Depozitáře 0,0 158,2 070 Depozitář UŘ III 0,0 80,2 071 Kanceláře 0,0 66,8 072 Kuchyňka 0,0 10,7 073 Dep.foto 0,0 11,1 074 Chodba, WC 0,0 90,0 075 Kanceláře 0,0 253,3 076 Chodba 0,0 123,0 077 Spisovna, server 0,0 24,4 Řešení poţární bezpečnosti podle ČSN , prosinec 2000 npn = 4 npp = 1 np = 5 POŢÁRNÍ ÚSEK: P 1.1/N1 Knihovna a studovna Změna stavby skupiny II podle ČSN , červenec 2000 Poţární výška h [m] = 13,80 Výšková poloha hp [m] = 0,00 Konstrukční systém : smíšený 34 Umístění poţárního úseku : podzemní podlaţí Počet podlaţí úseku z = 2 Nejníţe umístěné podlaţí = 0 Nejvýše umístěné podlaţí = 1 Počet uţitných podlaţí = 2 Podlaţí ve vícepodlaţním poţárním úseku: č.p. S Spno Spno,max osoby NÚC uţitné podle [m2] [m2] [m2] ,8 0,0 0,0 3 Ne Ano a 1 153,1 6,3 6,3 23 Ne Ano a Parametry místností v poţárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] Knihovna archiv 49,9 120,0 0,70 2, Knihovna 163,0 120,0 0,70 2, Knihovna 75,9 120,0 0,70 10, Studovna 65,9 40,0 1,00 10, Kancelář 54,5 40,0 1,00 10, WC. úklid 8,7 5,0 0,70 5, Schodiště, pult stud 24,0 30,0 0,90 5, Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: So ho Počet Umístění [m2] [m] 0,7 0,5 3 Obvodová stěna divadlo 0,7 0,5 2 Obvodová stěna Vaníčkova 0,7 0,5 6 Obvodová stěna Vaníčkova 3,9 2,8 2 Obvodová stěna Vaníčkova 3,9 2,8 3 Obvodová stěna Vaníčkova 3,9 2,8 3 Obvodová stěna divadlo 3,9 2,8 2 Obvodová stěna Vaníčkova 1,0 1,0 1 Obvodová stěna dvůr 3,9 2,8 1 Obvodová stěna Vaníčkova POŢÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 435,64 So [m2] = 51,82 ho [m] = 2,42 hs [m] = 3,00 Sm [m2] = 163,00 p [kg.m-2] = 97,50 an = 0,738 a = 0,747 b = 1,022 c = 0,800 Pouţitý součinitel podle čl : a) elektrická poţární signalizace (součinitel c1); 45 Vyuţití součinitele c podle čl b) ke zvětšení mezních rozměrů poţárního úseku podle bod c) a ke zvětšení mezních délek nechráněných únikových cest úseku pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 74,45 Stupeň poţární bezpečnosti (čl. 7.2) = V. SPB (podle výpočtů pv) byl sníţen podle čl ČSN Součinitel an (čl b ČSN ) = 0,738 SPB (po sníţení) = III Velikost poţárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka poţárního úseku [m] = 72,85 Největší dovolená šířka poţárního úseku [m] = 47,60 Mezní půdorysná plocha poţárního úseku [m2] = 3467,99 Mezní rozměry byly zvětšeny násobením c(-1/2) podle čl c) Největší počet uţitných podlaţí z = 2 Obsazení poţárního úseku osobami podle ČSN , červenec 1997 Údaje z projektu Údaje z tabulky 1 Místn. Druh Plocha Počet Poloţka Plocha Sou- Počet čl. číslo místnosti v m2 osob na os. či- osob 6.2 proj. v m2 nitel 002 Knihovna 163,0 2 0,0 1,30 3 Ne 004 Studovna 89,9 18 0,0 1,30 23 Ne Únikové cesty Součinitel a = 0,747 Součinitel c = 0,800 Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl ) = 1,3 Započitatelný počet osob podle ČSN = 26 Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] = 16,8 Ohroţení osob (čl.9.1.2) te [min] = 2,9 e. č.p.typ tu l,max l u,min u E.s K Ev. Únik Vyhovuje [min] [m] [1=0.55 m] [osob] 1 0 NÚC ,5 20,0 1,0 1, S nah. Ano 1 1 NÚC ,0 20,0 1,0 1, S rov. Ano Odstupy pv [kg.m-2] = 84,5 hodnota pv zvýšena o 10 kg.m-2, čl :čl.7.2.8b) č. l hu Sp Spo po pv k2 k3 I d Pozn. [m] [m] [m2] [m2] [%] [kg.m-2] [kw.m-2] [m] 1 24,0 7, ,41 0,59 147,24 4, a 2 10,0 7, ,41 0,59 147,24 3, a 3 3,0 3, ,41 0,59 147,24 1, a 56 1 - Obvodová stěna Vaníčkova 2 - Obvodová stěna divadlo 3 - Obvodová stěna dvůr Zásobování vodou pro hašení (čl. 12.7) -- S [m2] = 435,64 1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN ) Typ odběrního Vzdálenosti[m] DN v Q Obsah místa od objektu mezi sebou mm m.s-1 l.s-1 nádrţe m3 Hydrant ,8 6,0 0 Součin p.s = 42474,8 2. Vnitřní odběrní místa (p.s > 9000), (čl. 5 ČSN ) Hydrantový Vzdálenost P K Q systém m MPa l.s-1 D 40 0,2 33 0,78 Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8) Počet přenosných hasicích přístrojů nr = 3,0 je stanoven pro přístroje s náplní hasebné látky: - 10,0 kg u vodních a pěnových přístrojů - 6,0 kg u práškových a sněhových přístrojů - 2,5 kg u halonových přístrojů nebo - stanovenou oprávněnou zkušebnou u jiných druhů haseb. látek Posouzení nutnosti vybavení poţárního úseku EPS (Podle ČSN , březen 1992) Součinitel charakteru prostoru j = 1,70 Součinitel ohroţení osob os = 1,00 Součinitel ohroţení hodnot oh = 2,00 Součinitel provozních vlivů ov = 1,10 Nutnost střeţení N = (j. an + os. oh). ov = 3,58 N >= 3,5, EPS musí být instalována POŢÁRNÍ ÚSEK: P 1.3 Depozitáře Změna stavby skupiny II podle ČSN , červenec 2000 Poţární výška h [m] = 13,80 Výšková poloha hp [m] = 0,00 Konstrukční systém : smíšený Umístění poţárního úseku : podzemní podlaţí Počet podlaţí úseku z = 1 Nejníţe umístěné podlaţí = 0 Nejvýše umístěné podlaţí = 0 Počet uţitných podlaţí = 1 67 Parametry místností v poţárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] Depozitáře 63,1 90,0 1,10 2, Dílna+desinfekce 59,9 40,0 1,00 2, Depozitář galerie 32,0 90,0 1,10 2, Depozitář galerie 14,5 90,0 1,10 2, Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: So ho Počet Umístění [m2] [m] 0,6 0,5 4 Obvodová stěna Bratisl. 0,6 0,5 4 Obvodová stěna Bratisl. 0,6 0,5 2 Obvodová stěna Vanickova 0,6 0,5 2 Obvodová stěna Vanickova 0,6 0,5 2 Obvodová stěna Vaníčkova POŢÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 169,51 So [m2] = 8,40 ho [m] = 0,50 hs [m] = 2,40 Sm [m2] = 63,10 p [kg.m-2] = 74,34 an = 1,080 a = 1,076 b = 1,454 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 116,26 Stupeň poţární bezpečnosti (čl. 7.2) = N2. Dle čl ČSN se uvaţuje V.SPB Dle čl ČSN se sniţuje na III.SPB Velikost poţárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka poţárního úseku [m] = 45,46 Největší dovolená šířka poţárního úseku [m] = 32,73 Mezní půdorysná plocha poţárního úseku [m2] = 1488,06 Největší počet uţitných podlaţí z = 1 Obsazení poţárního úseku osobami podle ČSN , červenec 1997 Údaje z projektu Údaje z tabulky 1 Místn. Druh Plocha Počet Poloţka Plocha Sou- Počet čl. číslo místnosti v m2 osob na os. či- osob 6.2 proj. v m2 nitel 009 Dílna+desinfekc 59,9 2 0,0 1,30 3 Ne 78 Únikové cesty Součinitel a = 1,076 Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl ) = 1,3 Započitatelný počet osob podle ČSN = 3 Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] = 56,5 Ohroţení osob (čl.9.1.2) te [min] = 1,8 e. č.p.typ tu l,max l u,min u E.s K Ev. Únik Vyhovuje [min] [m] [1=0.55 m] [osob] 1 0 NÚC ,1 28,0 1,0 1, S nah. Ano Odstupy pv [kg.m-2] = 126,3 hodnota pv zvýšena o 10 kg.m-2, čl :čl.7.2.8b) č. l hu Sp Spo po pv k2 k3 I d Pozn. [m] [m] [m2] [m2] [%] [kg.m-2] [kw.m-2] [m] 1 21,0 2, ,34 0,49 177,22 1, a 2 20,0 2, ,34 0,49 177,22 1, a 1 - Obvodová stěna Bratisl. 2 - Obvodová stěna Vanickova Zásobování vodou pro hašení (čl. 12.7) -- S [m2] = 169,51 1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN ) Typ odběrního Vzdálenosti[m] DN v Q Obsah místa od objektu mezi sebou mm m.s-1 l.s-1 nádrţe m3 Hydrant ,8 6,0 0 Součin p.s = 12601,9 2. Vnitřní odběrní místa (p.s > 9000), (čl. 5 ČSN ) Hydrantový Vzdálenost P K Q systém m MPa l.s-1 D 40 0,2 33 0,78 Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8) Počet přenosných hasicích přístrojů nr = 2,0 je stanoven pro přístroje s náplní hasebné látky: - 10,0 kg u vodních a pěnových přístrojů 89 - 6,0 kg u práškových a sněhových přístrojů - 2,5 kg u halonových přístrojů nebo - stanovenou oprávněnou zkušebnou u jiných druhů haseb. látek Posouzení nutnosti vybavení poţárního úseku EPS (Podle ČSN , březen 1992) Součinitel charakteru prostoru j = 1,20 Součinitel ohroţení osob os = 0,90 Součinitel ohroţení hodnot oh = 2,00 Součinitel provozních vlivů ov = 1,10 Nutnost střeţení N = (j. an + os. oh). ov = 3,41 3,5 > N >= 3, EPS se doporučuje POŢÁRNÍ ÚSEK: N 1.3 Expozice Masarykova Změna stavby skupiny II podle ČSN , červenec 2000 Poţární výška h [m] = 13,80 Výšková poloha hp [m] = 0,00 Konstrukční systém : smíšený Umístění poţárního úseku : nadzemní podlaţí Počet podlaţí úseku z = 1 Nejníţe umístěné podlaţí = 1 Nejvýše umístěné podlaţí = 1 Počet uţitných podlaţí = 1 Parametry místností v poţárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] Expozice Brněnská 141,8 60,0 1,15 10, Expozice Masarykova 72,9 60,0 1,15 10, Expozice Masarykova 120,4 60,0 1,15 10, Denní místnost M. 31,2 40,0 1,00 10, Chodba 106,8 25,0 1,10 10, Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: So ho Počet Umístění [m2] [m] 3,9 2,8 8 Obvodová stěna Brněnská 3,9 2,8 2 Obvodová stěna Masar. 3,9 2,8 4 Obvodová stěna Masar. 3,9 2,8 6 Obvodová stěna Masar. 3,9 2,8 2 Obvodová stěna Masar. 3,4 2,4 3 Obvodová stěna DVBrn. 3,4 2,4 5 Obvodová stěna DVMas. POŢÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 473,12 So [m2] = 113,12 910 ho [m] = 2,70 hs [m] = 4,25 Sm [m2] = 141,83 p [kg.m-2] = 60,78 an = 1,137 a = 1,098 b = 0,616 c = 0,750 Pouţitý součinitel podle čl : a) elektrická poţární signalizace (součinitel c1); Vyuţití součinitele c podle čl b) ke zvětšení mezních rozměrů poţárního úseku podle bod c) a ke zvětšení mezních délek nechráněných únikových cest úseku pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 41,11 Stupeň poţární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV. SPB (podle výpočtů pv) byl sníţen podle čl ČSN SPB (po sníţení) = III Velikost poţárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka poţárního úseku [m] = 50,96 Největší dovolená šířka poţárního úseku [m] = 37,03 Mezní půdorysná plocha poţárního úseku [m2] = 1887,20 Mezní rozměry byly zvětšeny násobením c(-1/2) podle čl c) Největší počet uţitných podlaţí z = 3 Obsazení poţárního úseku osobami podle ČSN , červenec 1997 Údaje z projektu Údaje z tabulky 1 Místn. Druh Plocha Počet Poloţka Plocha Sou- Počet čl. číslo místnosti v m2 osob na os. či- osob 6.2 proj. v m2 nitel 012 Expozice Brněns 141,8 47 0,0 1,00 47 Ne 013 Expozice Masary 72,9 25 0,0 1,00 25 Ne 014 Expozice Masary 120,4 25 0,0 1,00 25 Ne Únikové cesty Součinitel a = 1,098 Součinitel c = 0,750 Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl ) = 1,3 Započitatelný počet osob podle ČSN = 97 Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] = 4,9 Ohroţení osob (čl.9.1.2) te [min] = 2,3 e. č.p.typ tu l,max l u,min u E.s K Ev. Únik Vyhovuje [min] [m] [1=0.55 m] [osob] 1 1 NÚC ,8 25,0 1,0 1, S rov. Ano 1011 Odstupy pv [kg.m-2] = 51,1 hodnota pv zvýšena o 10 kg.m-2, čl :čl.7.2.8b) č. l hu Sp Spo po pv k2 k3 I d Pozn. [m] [m] [m2] [m2] [%] [kg.m-2] [kw.m-2] [m] 1 21,0 4, ,52 0,75 115,37 4, a 2 47,0 4, ,52 0,75 115,37 2, a 3 10,0 4, ,52 0,75 115,37 2, a 4 21,0 4, ,52 0,75 115,37 1, a 1 - Obvodová stěna Brněnská 2 - Obvodová stěna Masar. 3 - Obvodová stěna DVBrn. 4 - Obvodová stěna DVMas. Podmínky čl ČSN jsou splněny. Odstupové vzdálenosti se neposuzují, poţárně nebezpečný prostor se nevymezuje a tedy nezasahuje na sousední pozemky. Zásobování vodou pro hašení (čl. 12.7) -- S [m2] = 473,12 1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN ) Typ odběrního Vzdálenosti[m] DN v Q Obsah místa od objektu mezi sebou mm m.s-1 l.s-1 nádrţe m3 Hydrant ,8 6,0 0 Součin p.s = 28757,1 2. Vnitřní odběrní místa (p.s > 9000), (čl. 5 ČSN ) Hydrantový Vzdálenost P K Q systém m MPa l.s-1 D 40 0,2 33 0,78 Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8) Počet přenosných hasicích přístrojů nr = 4,0 je stanoven pro přístroje s náplní hasebné látky: - 10,0 kg u vodních a pěnových přístrojů - 6,0 kg u práškových a sněhových přístrojů - 2,5 kg u halonových přístrojů nebo - stanovenou oprávněnou zkušebnou u jiných druhů haseb. látek Posouzení nutnosti vybavení poţárního úseku EPS (Podle ČSN , březen 1992) Součinitel charakteru prostoru j = 1,40 1112 Součinitel ohroţení osob os = 1,00 Součinitel ohroţení hodnot oh = 2,00 Součinitel provozních vlivů ov = 0,90 Nutnost střeţení N = (j. an + os. oh). ov = 3,23 3,5 > N >= 3, EPS se doporučuje POŢÁRNÍ ÚSEK: N 1.4 Kavárna a přednášková síň Změna stavby skupiny II podle ČSN , červenec 2000 Poţární výška h [m] = 13,80 Výšková poloha hp [m] = 0,00 Konstrukční systém : smíšený Umístění poţárního úseku : nadzemní podlaţí Počet podlaţí úseku z = 1 Nejníţe umístěné podlaţí = 1 Nejvýše umístěné podlaţí = 1 Počet uţitných podlaţí = 1 Parametry místností v poţárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] Šatna 15,3 75,0 1,10 10, Sklad 10,8 40,0 1,00 7, Místnosti WC 13,1 5,0 0,70 2, Kavárna 70,3 30,0 1,15 10, Kavárna 71,7 30,0 1,15 10, Přednášková síň 70,1 20,0 0,90 10, Chodba 46,4 5,0 0,80 10, Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: So ho Počet Umístění [m2] [m] 3,9 2,8 1 Obvodová stěna Brn. 3,9 2,8 4 Obvodová stěna Brn. 3,9 2,8 4 Obvodová stěna Brn. 3,9 2,8 2 Obvodová stěna Van. 3,9 2,8 4 Obvodová stěna Van. 3,9 2,8 5 Obvodová stěna dvůr POŢÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 297,74 So [m2] = 78,40 ho [m] = 2,80 hs [m] = 4,25 Sm [m2] = 71,73 p [kg.m-2] = 34,86 an = 1,073 a = 1,025 b = 0,540 1213 c = 0,750 Pouţitý součinitel podle čl : a) elektrická poţární signalizace (součinitel c1); Vyuţití součinitele c podle čl b) ke zvětšení mezních rozměrů poţárního úseku podle bod c) a ke zvětšení mezních délek nechráněných únikových cest úseku pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 19,31 Stupeň poţární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV. SPB (podle výpočtů pv) byl sníţen podle čl ČSN SPB (po sníţení) = III Velikost poţárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka poţárního úseku [m] = 55,98 Největší dovolená šířka poţárního úseku [m] = 39,54 Mezní půdorysná plocha poţárního úseku [m2] = 2213,10 Mezní rozměry byly zvětšeny násobením c(-1/2) podle čl c) Největší počet uţitných podlaţí z = 7 Obsazení poţárního úseku osobami podle ČSN , červenec 1997 Údaje z projektu Údaje z tabulky 1 Místn. Druh Plocha Počet Poloţka Plocha Sou- Počet čl. číslo místnosti v m2 osob na os. či- osob 6.2 proj. v m2 nitel 020 Kavárna 70,3 20 0,0 1,30 26 Ne 021 Kavárna 71,7 30 0,0 1,30 39 Ne 022 Přednášková síň 70,1 50 0,0 1,30 65 Ne Únikové cesty Součinitel a = 1,025 Součinitel c = 0,750 Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl ) = 1,3 Započitatelný počet osob podle ČSN = 130 Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] = 2,3 Ohroţení osob (čl.9.1.2) te [min] = 2,5 e. č.p.typ tu l,max l u,min u E.s K Ev. Únik Vyhovuje [min] [m] [1=0.55 m] [osob] 1 1 NÚC ,6 25,0 1,0 1, S rov. Ano 1 1 NÚC ,6 25,0 1,0 1, S rov. Ano Odstupy pv [kg.m-2] = 29,3 hodnota pv zvýšena o 10 kg.m-2, čl :čl.7.2.8b) 1314 č. l hu Sp Spo po pv k2 k3 I d Pozn. [m] [m] [m2] [m2] [%] [kg.m-2] [kw.m-2] [m] 1 25,0 4, ,69 1,01 86,48 2, a 2 20,0 4, ,69 1,01 86,48 1, a 3 17,0 4, ,69 1,01 86,48 1, a 1 - Obvodová stěna Brn. 2 - Obvodová stěna Van. 3 - Obvodová stěna dvůr Podmínky čl ČSN jsou splněny. Odstupové vzdálenosti se neposuzují, poţárně nebezpečný prostor se nevymezuje a tedy nezasahuje na sousední pozemky. Zásobování vodou pro hašení (čl. 12.7) -- S [m2] = 297,74 1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN ) Typ odběrního Vzdálenosti[m] DN v Q Obsah místa od objektu mezi sebou mm m.s-1 l.s-1 nádrţe m3 Hydrant ,8 6,0 0 Součin p.s = 10378,7 2. Vnitřní odběrní místa (p.s > 9000), (čl. 5 ČSN ) Hydrantový Vzdálenost P K Q systém m MPa l.s-1 D 40 0,2 33 0,78 Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8) Počet přenosných hasicích přístrojů nr = 3,0 je stanoven pro přístroje s náplní hasebné látky: - 10,0 kg u vodních a pěnových přístrojů - 6,0 kg u práškových a sněhových přístrojů - 2,5 kg u halonových přístrojů nebo - stanovenou oprávněnou zkušebnou u jiných druhů haseb. látek Posouzení nutnosti vybavení poţárního úseku EPS (Podle ČSN , březen 1992) Součinitel charakteru prostoru j = 1,40 Součinitel ohroţení osob os = 1,00 Součinitel ohroţení hodnot oh = 1,00 Součinitel provozních vlivů ov = 0,90 Nutnost střeţení N = (j. an + os. oh). ov = 2,25 N < 3, EPS nemusí být instalována15 POŢÁRNÍ ÚSEK: N 1.5 Šatna Změna stavby skupiny II podle ČSN , červenec 2000 Poţární výška h [m] = 13,80 Výšková poloha hp [m] = 0,00 Konstrukční systém : smíšený Umístění poţárního úseku : nadzemní podlaţí Počet podlaţí úseku z = 1 Nejníţe umístěné podlaţí = 1 Nejvýše umístěné podlaţí = 1 Počet uţitných podlaţí = 1 Parametry místností v poţárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] Šatna 14,4 75,0 1,10 7, Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: So ho Počet Umístění [m2] [m] bez otvorů POŢÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 14,35 So [m2] = 0,00 ho [m] = 0,00 hs [m] = 4,25 Sm [m2] = 14,35 p [kg.m-2] = 82,00 an = 1,100 a = 1,083 b = 0,764 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 67,80 Stupeň poţární bezpečnosti (čl. 7.2) = V. SPB (podle výpočtů pv) byl sníţen podle čl ČSN Součinitel an (čl b ČSN ) = 1,100 SPB (po sníţení) = IV Velikost poţárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka poţárního úseku [m] = 45,02 Největší dovolená šířka poţárního úseku [m] = 32,51 Mezní půdorysná plocha poţárního úseku [m2] = 1463,84 Největší počet uţitných podlaţí z = 2 1516 Obsazení poţárního úseku osobami podle ČSN , červenec 1997 Údaje z projektu Údaje z tabulky 1 Místn. Druh Plocha Počet Poloţka Plocha Sou- Počet čl. číslo místnosti v m2 osob na os. či- osob 6.2 proj. v m2 nitel 043 Šatna 14,4 1 0,0 1,30 1 Ne Únikové cesty Součinitel a = 1,083 Započitatelný počet osob podle ČSN = 1 Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] = 14,4 Ohroţení osob (čl.9.1.2) te [min] = 2,4 e. č.p.typ tu l,max l u,min u E.s K Ev. Únik Vyhovuje [min] [m] [1=0.55 m] [osob] 1 1 NÚC ,9 10,0 1,0 1, S rov. Ano Odstupy pv [kg.m-2] = 77,8 hodnota pv zvýšena o 10 kg.m-2, čl :čl.7.2.8b) č. l hu Sp Spo po pv k2 k3 I d Pozn. [m] [m] [m2] [m2] [%] [kg.m-2] [kw.m-2] [m] bez poţárně otevřených ploch Zásobování vodou pro hašení (čl. 12.7) -- S [m2] = 14,35 1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN ) Typ odběrního Vzdálenosti[m] DN v Q Obsah místa od objektu mezi sebou mm m.s-1 l.s-1 nádrţe m3 Hydrant ,8 4,0 0 Součin p.s = 1176,7 Podle 3.4b 1) ČSN lze od vnitřních odběrních míst upustit (Za předpokladu, ţe není splněn ţádný z bodů 3.4.b 2) aţ 3.4.b 9)) Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8) Počet přenosných hasicích přístrojů nr = 1,0 je stanoven pro přístroje s náplní hasebné látky: - 10,0 kg u vodních a pěnových přístrojů - 6,0 kg u práškových a sněhových přístrojů - 2,5 kg u halonových přístrojů nebo - stanovenou oprávněnou zkušebnou u jiných druhů haseb. látek 1617 Posouzení nutnosti vybavení poţárního úseku EPS (Podle ČSN , březen 1992) Součinitel charakteru prostoru j = 1,20 Součinitel ohroţení osob os = 1,00 Součinitel ohroţení hodnot oh = 1,00 Součinitel provozních vlivů ov = 0,95 Nutnost střeţení N = (j. an + os. oh). ov = 2,20 N < 3, EPS nemusí být instalována POŢÁRNÍ ÚSEK: N 1.6 Zabezpečení budovy Poţární výška h [m] = 13,80 Výšková poloha hp [m] = 0,00 Konstrukční systém : smíšený Umístění poţárního úseku : nadzemní podlaţí Počet podlaţí úseku z = 1 Nejníţe umístěné podlaţí = 1 Nejvýše umístěné podlaţí = 1 Počet uţitných podlaţí = 1 Parametry místností v poţárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] Zabezpeční budovy 26,1 50,0 1,00 10, Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: So ho Počet Umístění [m2] [m] 3,9 2,8 1 Obvodová stěna Brněnská POŢÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 26,10 So [m2] = 3,92 ho [m] = 2,80 hs [m] = 4,25 Sm [m2] = 26,10 p [kg.m-2] = 60,00 an = 1,000 a = 0,983 b = 0,643 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 37,92 Stupeň poţární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV. Dle ČSN se sniţuje na III.SPB Velikost poţárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka poţárního úseku [m] = 51,00 Největší dovolená šířka poţárního úseku [m] = 35,50 Mezní půdorysná plocha poţárního úseku [m2] = 1810,50 Největší počet uţitných podlaţí z = 4 1718 Obsazení poţárního úseku osobami podle ČSN , červenec 1997 Údaje z projektu Údaje z tabulky 1 Místn. Druh Plocha Počet Poloţka Plocha Sou- Počet čl. číslo místnosti v m2 osob na os. či- osob 6.2 proj. v m2 nitel 078 Zabezpečení budo 26,1 2 0,0 1,30 3 Ne Únikové cesty Součinitel a = 0,983 Započitatelný počet osob podle ČSN = 3 Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] = 8,7 Ohroţení osob (čl.9.1.2) te [min] = 2,6 e. č.p.typ tu l,max l u,min u E.s K Ev. Únik Vyhovuje [min] [m] [1=0.55 m] [osob] 1 1 NÚC ,8 15,0 1,0 1, S rov. Ano Odstupy pv [kg.m-2] = 47,9 hodnota pv zvýšena o 10 kg.m-2, čl :čl.7.2.8b) č. l hu Sp Spo po pv k2 k3 I d Pozn. [m] [m] [m2] [m2] [%] [kg.m-2] [kw.m-2] [m] 1 5,0 4, ,54 0,78 111,69 1, a 1 - Obvodová stěna Brněnská Podmínky čl ČSN jsou splněny. Odstupové vzdálenosti se neposuzují, poţárně nebezpečný prostor se nevymezuje a tedy nezasahuje na sousední pozemky. Zásobování vodou pro hašení (čl. 12.7) -- S [m2] = 26,10 1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN ) Typ odběrního Vzdálenosti[m] DN v Q Obsah místa od objektu mezi sebou mm m.s-1 l.s-1 nádrţe m3 Hydrant ,8 4,0 0 Součin p.s = 1566,0 Podle 3.4b 1) ČSN lze od vnitřních odběrních míst upustit (Za předpokladu, ţe není splněn ţádný z bodů 3.4.b 2) aţ 3.4.b 9)) Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8) Počet přenosných hasicích přístrojů nr = 1,0 1819 je stanoven pro přístroje s náplní hasebné látky: - 10,0 kg u vodních a pěnových přístrojů - 6,0 kg u práškových a sněhových přístrojů - 2,5 kg u halonových přístrojů nebo - stanovenou oprávněnou zkušebnou u jiných druhů haseb. látek Posouzení nutnosti vybavení poţárního úseku EPS (Podle ČSN , březen 1992) Součinitel charakteru prostoru j = 1,20 Součinitel ohroţení osob os = 0,90 Součinitel ohroţení hodnot oh = 1,00 Součinitel provozních vlivů ov = 1,10 Nutnost střeţení N = (j. an + os. oh). ov = 2,31 N < 3, EPS nemusí být instalována POŢÁRNÍ ÚSEK: N 2.1 Expozice Brněnská a Masarykova Změna stavby skupiny II podle ČSN , červenec 2000 Poţární výška h [m] = 13,80 Výšková poloha hp [m] = 0,00 Konstrukční systém : smíšený Umístění poţárního úseku : nadzemní podlaţí Počet podlaţí úseku z = 1 Nejníţe umístěné podlaţí = 2 Nejvýše umístěné podlaţí = 2 Počet uţitných podlaţí = 1 Parametry místností v poţárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] Sklad 13,3 40,0 1,00 7, Expozice Brn. 140,7 60,0 1,15 10, Expozice Mas. 78,8 60,0 1,15 10, Chodba, WC 116,9 30,0 0,80 10, Expozice Mas. 12,5 60,0 1,15 10, Expozice Mas. 71,5 60,0 1,15 10, Expozice Mas 51,0 60,0 1,15 10, Expozice Mas. 33,9 60,0 1,15 10, Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: So ho Počet Umístění [m2] [m] 4,1 2,9 8 Obvodová stěna Brn. 4,1 2,9 4 Obvodová stěna Mas. 3,4 2,4 8 Obvodová stěna dvůr 4,1 2,9 2 Obvodová stěna Mas. 4,1 2,9 4 Obvodová stěna Mas. 4,1 2,9 2 Obvodová stěna Mas. 4,1 2,9 2 Obvodová stěna Mas. 1920 POŢÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 518,66 So [m2] = 116,20 ho [m] = 2,78 hs [m] = 3,80 Sm [m2] = 140,73 p [kg.m-2] = 62,65 an = 1,102 a = 1,070 b = 0,647 c = 0,800 Pouţitý součinitel podle čl : a) elektrická poţární signalizace (součinitel c1); Vyuţití součinitele c podle čl b) ke zvětšení mezních rozměrů poţárního úseku podle bod c) a ke zvětšení mezních délek nechráněných únikových cest úseku pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 43,37 Stupeň poţární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV. SPB (podle výpočtů pv) byl sníţen podle čl ČSN SPB (po sníţení) = III Velikost poţárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka poţárního úseku [m] = 51,19 Největší dovolená šířka poţárního úseku [m] = 36,78 Mezní půdorysná plocha poţárního úseku [m2] = 1882,84 Mezní rozměry byly zvětšeny násobením c(-1/2) podle čl c) Největší počet uţitných podlaţí z = 3 Obsazení poţárního úseku osobami podle ČSN , červenec 1997 Údaje z projektu Údaje z tabulky 1 Místn. Druh Plocha Počet Poloţka Plocha Sou- Počet čl. číslo místnosti v m2 osob na os. či- osob 6.2 proj. v m2 nitel 025 Expozice Brn. 140,7 48 0,0 1,00 48 Ne 026 Expozice Mas. 241,7 49 0,0 1,00 49 Ne Únikové cesty Součinitel a = 1,070 Součinitel c = 0,800 Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl ) = 1,3 Započitatelný počet osob podle ČSN = 97 Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] = 5,3 Ohroţení osob (čl.9.1.2) te [min] = 2,3 e. č.p.typ tu l,max l u,min u E.s K Ev. Únik Vyhovuje [min] [m] [1=0.55 m] [osob] 1 2 NÚC ,6 25,0 1,0 1, S rov. Ano 1 2 NÚC ,6 25,0 1,0 1, S rov. Ano 2021 Odstupy pv [kg.m-2] = 53,4 hodnota pv zvýšena o 10 kg.m-2, čl :čl.7.2.8b) č. l hu Sp Spo po pv k2 k3 I d Pozn. [m] [m] [m2] [m2] [%] [kg.m-2] [kw.m-2] [m] 1 20,0 3, ,51 0,74 117,89 4, a 2 47,0 3, ,51 0,74 117,89 3, a 3 30,0 3, ,51 0,74 117,89 2, a 1 - Obvodová stěna Brn. 2 - Obvodová stěna Mas. 3 - Obvodová stěna dvůr Podmínky čl ČSN jsou splněny. Odstupové vzdálenosti se neposuzují, poţárně nebezpečný prostor se nevymezuje a tedy nezasahuje na sousední pozemky. Zásobování vodou pro hašení (čl. 12.7) -- S [m2] = 518,66 1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN ) Typ odběrního Vzdálenosti[m] DN v Q Obsah místa od objektu mezi sebou mm m.s-1 l.s-1 nádrţe m3 Hydrant ,8 6,0 0 Součin p.s = 32492,6 2. Vnitřní odběrní místa (p.s > 9000), (čl. 5 ČSN ) Hydrantový Vzdálenost P K Q systém m MPa l.s-1 D 40 0,2 33 0,78 Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8) Počet přenosných hasicích přístrojů nr = 4 je stanoven pro přístroje s náplní hasebné látky: - 10,0 kg u vodních a pěnových přístrojů - 6,0 kg u práškových a sněhových přístrojů - 2,5 kg u halonových přístrojů nebo - stanovenou oprávněnou zkušebnou u jiných druhů haseb. látek Posouzení nutnosti vybavení poţárního úseku EPS (Podle ČSN , březen 1992) Součinitel charakteru prostoru j = 1,70 Součinitel ohroţení osob os = 1,00 Součinitel ohroţení hodnot oh = 2,00 Součinitel provozních vlivů ov = 0,90 Nutnost střeţení N = (j. an + os. oh). ov = 3,49 3,5 > N >= 3, EPS se doporučuje 21 Zobrazit více
Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební Více F1.3. : F1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Dolní náměstí 14 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OZNÁMENÍ ZMĚNY UŽÍVÁNÍ STAVBY
Projektant Ing. Iva MACOUNOVÁ PROJEKTOVÁNÍ STAVEB - INŽENÝRING Za Školou 660, 507 43 Sobotka Investor : MěÚ Odolena Voda Dolní náměstí 14 250 70 Odolena Voda PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OZNÁMENÍ ZMĚNY Více Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, květen 2009 ------------------------------------------------------------------- npn = 2 npp = 0 np = 2
Zakázka : Přístavba ZŠ Hrochův Týnec Číslo : 164 Žadatel : Obec Hrochův Týnec Zpracovatel : Jaroslav Bíža Účel stavby : učebny a družina Stavební objekt : 164-přístavba ZŠ Hrochův Týnec Požární výška h Více UBIQUIST VS, sdružení * IČ Jaromírova 67 ~ Praha 2 ~ ČR ~ ~
UBIQUIST VS, sdružení * IČ 67268463 Jaromírova 67 ~ 128 00 Praha 2 ~ ČR ~ 774 970 577 ~ sedlecky@ubiquist.cz Akce: Objednatel: Obec Slapy, Slapy 72, Zpracování projektu: BBD,s.r.o, Rokycanova 30, Praha Více NOVOSTAVBA TRIBUNY UL. NOVOMĚSTSKÁ, CHRUDIM
INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz MĚSTO CHRUDIM, RESSELOVO NÁM. Více Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy
Projektové řešení Požární bezpečnost stavby v rozsahu části F.1.3. PD F 1.3.1. technická zpráva Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Investor : Plzeňský kraj, Více "UKÁZKA PROGRAMU" BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Ukázkový příklad Projektant ing. Weisbrod Petr Stavba: Zakázka: Free RW Soft v.o.s. Investor: Stupeň: Místo: Zpracoval: Vytištěno 28.3.2014 v 1:54 str. 1 z 10 Obsah Požární riziko Více SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.
-1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U Více POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY Akce: stavební úpravy objektu Richterova dvora čp. 74, 2974 Místo: Stupeň projektu: Stavebník: Česká Lípa ke stavebnímu povolení Město Česká Lípa TGM čp. 1 Česká Lípa Zhotovitel: Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY INVESTOR: Obec Brťov - Jeneč STAVEBNÍ AKCE: Hasičská zbrojnice stavební úpravy, přístavba, nástavba k.ú. Brťov u Černé Hory p.č. 182, 183 ZPRACOVATEL PBŘS: Milan Švancara, Více P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í
-1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370 Více ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009
ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009 Více D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Více Stavební úpravy a přístavba fotbalových kabin Prostřední Lhota
Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. PODKLADY... 2 3. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU... 3 3.1 Předmět... 3 3.2 Základní údaje... 3 4. ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ... 3 5. POŽÁRNÍ RIZIKO... 3 6. STAVEBNÍ KONSTRUKCE... Více D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně Více č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-
-1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Více Works 6 CZ 16.2.2006 Regulační stanice RS 2,70x5,78-4000 1
Požárně bezpečnostní řešení Regulační stanice plynu RS 2,70x5,78-4000 =========================================== Projektant : Montgas, a.s., U Kyjovky 3953/3, Hodonín Autor PBŘ : Ing. Ivan Kučera, Scota Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985 Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Více A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady
A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je Více Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách, Česká Republika
vec!our i Investor: Město Rokytnice v Orlických horách Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách Česká Republika Dokumentace pro stavební povolení B.PBS - Požární bezpečnost stavby Květen 203 SEZ Více REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Poţárně bezpečnostní řešení
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM Masarykova č.3 Ústí nad Labem Město Ústí nad Labem Poţárně bezpečnostní řešení Měsíc/rok 11 / 2001 Zpracoval : Ing.Zábojník... Více P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na
-1- D 2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice 4. Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370 05 České Budějovice Více KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb
České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb Cvičení č. 2 Požární úseky (PÚ), požární riziko, stupeň požární Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly
Pavlovský projektování požární bezpečnosti staveb POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly Místo: k. ú. Tábor, parc.č. 1798/1, 1798/8, 1798/9, 1798/10, Více Požárně bezpečnostní řešení
1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván Více H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr Více TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: novostavba objektu rodinného domu a garáže Adresa: parc. č. 114/1, 115/1, 116/1, Babice nad Svitavou Zpracovatel: A.D.U. atelier Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985 Více STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU MŠ POD HORKOU, CHLUMEC Muchova č.223 Chlumec Okres Ústí nad Labem
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU MŠ POD HORKOU, CHLUMEC Muchova č.223 Chlumec Okres Ústí nad Labem Město Chlumec Krušnohorská 39 403 39 Chlumec Požárně bezpečnostní řešení 08/2016 Ing.Zábojník... Více 213/1, 213/4, 213/5 a 213/6, k. ú. Lázně Toušeň.
-1- Akce : Hala pro úpravu plochého skla, p. č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5 a 213/6, k. ú. Lázně Toušeň. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Více POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL Více Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2)
D 1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení požární zpráva Předmětem projektové dokumentace je projekt pro stavební řízení a provedení stavby na akci Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 93, Lipí u Náchoda, Více NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČNY. Základní škola, Komenského 280, Zbraslav. parc. č. 173/1 v k. ú.
NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČNY Základní škola, Komenského 280, 664 84 Zbraslav parc. č. 173/1 v k. ú. Zbraslav INVESTOR: Obec Zbraslav Komenského 105, 664 84 Zbraslav STUPEŇ: Projekt Více d.1.3 d.1.3 požárně bezpečnostní řešení d.1.3.1 technická zpráva OIP Ostrava rekonstrukce budov ul. Na Šibeníku úprava projektu místo:
Ing. Adam Thomitzek požární bezpečnost staveb číslo zakázky: 13-108-AT Školní 567, Kobeřice 747 27 počet stran: 13 tel: 603 774 556, e-mail: athom@seznam.cz datum: listopad 2013 stavba: místo: stavebník: Více SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.
-1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Zateplení půdních skladových prostor Choceňského zámku - Orlické muzeum Místo stavby: parc.č. 386, k.ú.choceň Investor: Město Choceň, Jungmannova č.p. 301 565 Více k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-
-1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice, Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová, Více F.2. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ VYMĚTAL VYPRACOVAL: ING. MILAN STRACHOŇ INVESTOR: MÍSTO: RADIM MARADA, ZLATÁ HORA 1335, 684 01 SLAVKOV U BRNA ING. EVA MARADOVÁ, HUSOVA 54, 684 01 SLAVKOV U BRNA SLAVKOV Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní Více Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. index E_1
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
Název akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OBEC MOŠNOV Místo stavby: Mošnov, parc.č.227/3,1190, st.80, k.ú.mošnov Investor: OBEC MOŠNOV, č.p.175, Mošnov, psč. 742 51, IČ: 00600792 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ Více 1) Situace s vyznačeným požárně nebezpečným prostorem v m 1:500
ě Šá Á ď á í Á É č éš ý á á í Ž á ě á á Í č éš ý ŽÁ Ě č Ří Š á á í ť ž 1 Novostavba zahradního altánu pro Správu Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě, ulice Pražská 457/52, pozemek č. 2385/21 Více Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,
-1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Více -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech
-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech haly na p. č. 724/6, 742/51 a 754/55. D.1.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Více STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32
STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Praha, srpen 2014 Vypracovala : Košťálová Jaroslava tel. 274 819 215 1 1. Úvod V rámci Více a. seznam použitých podkladů pro zpracování,
a. seznam použitých podkladů pro zpracování, Citované normy : ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. ČSN 73 0810 Požární bezpečnost Více Technická zpráva požární ochrany
Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum : Více 2x BJ 4 PB VB Velký Karlov parc.č. 256 k.ú. Velký Karlov
Zak.č. 001/15 Obec Velký Karlov Velký Karlov č.p. 68 2x BJ 4 PB VB Velký Karlov parc.č. 256 k.ú. Velký Karlov SO1 Etapa 1 Byty A, B, C, D SO2 Etapa 2 Byty E, F, G, H Část D 1.3 Požárně - bezpečnostní řešení Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Ev. č. PBR 2016/183
Ing. Michal Netušil, Ph.D., Družstevní ochoz 29, 140 00 Praha 4 Michle, IČ: 71653589, michalnetusil@seznam.cz, +420 724 685 264 Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, statiku a dynamiku staveb, Více POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ
POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad: Více : NOVÝ SVĚT, družstvo, Kollárova 1693, Veselí nad Moravou Projektant : Ing.František Dobiáš, Perunská 46, Hodonín Autor PBŘ
Investor D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení Koupelnové studio s prodejnou stavebnin služby výrobní a nevýrobní Změna stavby před dokončením ======================================= : NOVÝ SVĚT, družstvo, Více -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti
-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti části výrobní haly na p. č. 724/6. D.2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Více Stavební a interiérové úpravy v objektu KŘP ČR
Tel.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS e-mail: jtronicek@iol.cz 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 http: www.uni-tron.eu STAVBA: osvědčení ČKAIT č. 3915 galerie Více Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )
Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor Více Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení Novostavba rodinného domu s garáží Zpracoval Ing. Petr Ziegler Autorizovaný inženýr: Ing. Zdeněk Chromý Ing. David Ondra 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Místo Více Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele
KOPÁČKOVÁ PROJEKCE POŽÁRNÍ OCHRANY KRČÍNOVA 884 280 00 KOLÍN II Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele STAVBA SPOLKOVÝ DŮM STAVEBNÍK OBEC BÝCHORY, BÝCHORY 57, 280 02 KOLÍN OBJEDNATEL Více Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52
Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915 Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská Více Řešení požární bezpečnosti
Požárně bezpečnostní řešení V rámci předkládané dokumentace je navržena úprava stávajícího nevyužívaného prostoru půdy (pro využití jako kancelářské prostory (kabinety vyučujících). Do předmětného prostoru Více P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky
P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ)
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Název stavby: Místo stavby: Investor stavby: Projektant: Zpracovatel PBŘ: Mateřská škola pro 24 dětí č. parc. 251/4, k.ú. Zlosyň, okres Mělník Více Požárně bezpečnostní řešení stavby
Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální Více Požárně bezpečnostní řešení
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA Více ČSN PBS - Ochr. st. objektů proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
1. Úvod Posuzovaný objekt je řešen po stránce požární bezpečnosti v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických Více PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o."
PROPOS Slabyhoud Sokolská 3720, Chomutov PO ÁRNÍ ZPRÁVA K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o." Chomutov, kv ten 2005 Vypracoval: Ing. P. Slabyhoud Sokolská 3720 Chomutov Více Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817
- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, Více Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské Více b e z p e č n o s t n í
P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu č.p.181 na pozemku p.č. st.92/8, k.ú. Borovany Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Borovany Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 Radlice vybudování dvou tříd MŠ Místo : Na Pláni 59/3186, Praha 5 Radlice Investor : Městská část Praha 5, náměstí Více PBŘS Teplárna Zelená Louka Ekologizace tepelného zdroje
2 Zpráva byla zpracována podle požadavků 41 vyhl. 246/2001 Sb. a vyhl. 499/2007 Sb. a) seznam použitých podkladů pro zpracování Pro zpracování této části dokumentace byly použity zejména tyto podklady: Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Ing. Zdeněk Čejka IČ: 42685494 DIČ: CZ 5711221868 mobil: 602728316 E-mail: zdenek.cejka@volny.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Novostavba Přírodovědné stanice Kamenáčky Stavba: Přírodovědná stanice Více "DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek -Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."
"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek -Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ." OZN. ZMĚNA DATUM PROVEDL KONTROLA VYPRACOVAL PROJEKTANT SCHVÁLIL ING. ZDEŇKA ZHOŘOVÁ ING. Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zpracoval : Ing. Zdeněk Werner OOZ, č. oprávnění Z-709/98 ul. Lesní 726 379 01 Třeboň tel. 774033077 Email : zdenew@seznam.cz - 1 - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Restaurace Vrcov, Více 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího Více Popis prostoru pro úklid v objektu MF, Janovského 438/2, Praha 7
Příloha č. 3 Popis prostoru pro úklid v objektu MF, Janovského 438/2, Praha 7 označení místnosti charakter místnosti četnost úklidu výměra v m 2 k uživateli prostor oprávnění vstupu ve vztahu režim.prost. Více D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI. Stupeň. Dokumentace pro provedení stavby
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI Stupeň Dokumentace pro provedení stavby Adresa stavby ul. Mikulovská a Ronovská Praha 9 Vinoř č. parcely 1093/1, 1093/2, Více věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební
-1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz Více D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec Datum zpracování: Únor 2015 Vypracoval: Jaroslav Bíža v.r. Požárně bezpečnostní řešení akce : Přístavba Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
ING. JITKA NERUDOVÁ IČO: 479 55 660 Projektová činnost ve výstavbě Dykova 16, 636 00 Brno Požární bezpečnost staveb Kancelář: 602 00 Brno, Přízova 10 budova OSEVY, tel: 543 557 300, mobil: 606 545 189 Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva Více D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PÁTEŘNÍCH, SVĚTELNÍCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ V ADMINISTRATIVNÍM OBJEKTU ČR GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ CEL Stupeň Dokumentace pro ohlášení stavby Více D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
AKCE: REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE K.ú. Smiřice parcel. číslo 817 a k.ú. Holohlavy parcel. číslo 325 INVESTOR: BRUKOV spol. s r.o. Cukrovarská 168, 503 03 Smiřice STUPEŇ: Více Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany
1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Stavebník: Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany parc.č. 555, k.ú. Vysočany Sdružení Více Technická zpráva požární ochrany
1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738, Více Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení Rekonstrukce západního křídla 4.NP Albertov 2038/6, Praha 2 Nové Město Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Investor: Zpracovatel: Projektant PBŘ: Stupeň PD: Univerzita Více REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI
INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM Více D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í
D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Výstavba nového objektu ZPS na LKKV p.č. 508/2, 513/1, 513/3, 514, 515/1, 515/2, k.ú. Kolová Stupeň : Dokumentace pro stavební Více Prefabrikovaný technologický domek TEGA produkt závodu Doubí 21 - Třebeň, Skalná Datum: 06/2015 Stupeň: Požárně bezpečnostní řešení 8 A4 DSP
Marian Bokr POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Luční 264, 353 01, DRMOUL, TEL. 354 671 195, 775 245 763 e-mail: marianbokr@gmail.com Podpis: Razítko: Stavební úřad: Objednatel GLASIERT, s.r.o. Cukrovarská 34/41, Více 9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH
9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH Každý objekt musí mít zařízení umožňující protipožární zásah vedený vnějškem nebo vnitřkem objektu, popř. oběma cestami. 9.1 Přístupové komunikace Ve všech případech přístupovou Více SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Investor: Stupeň dokumentace: Projektant: SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, Obřanská 646/13, 614 00 Brno Více Požárně bezpečnostní řešení
- 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- 1 - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ zodp. projektant: vypracoval: paré: Ing. Jarmila Kubínová, č.aut.0003481 Ing.Jarmila Kubínová objednatel: Obecní úřad Dobrovíz, Pražská 13, Dobrovíz kraj: Středočeský Více Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10
č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy Více I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů
I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta, Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář