Source: http://docplayer.fi/2938153-Asentajan-kasikirja-nibe-vvm-310.html
Timestamp: 2017-06-26 05:56:49+00:00
Document Index: 169843

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "Asentajan käsikirja NIBE VVM 310"
1 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI2 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 37. Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 (pisara) on korostettu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 41. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 57.3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 6 Luukkujen irrotus 7 3 Sisäyksikön rakenne 8 4 Putkiliitännät 10 Yleiset putkiliitännät 10 Mitat ja putkiliitännät 12 Asennusvaihtoehto 13 5 Sähköliitännät 19 Yleistä 19 Liitännät 22 Asetukset 24 Liitäntämahdollisuudet 26 Lisävarusteiden liitäntä 28 6 Käynnistys ja säädöt 29 Valmistelut 29 Täyttö ja ilmaus 29 Kiertovesipumppujen kytkentä 30 Käynnistys ja tarkastus 31 7 Ohjaus - Johdanto 33 Näyttö 33 Valikkojärjestelmä 34 8 Ohjaus - valikot 37 Valikko 1 - SISÄILMASTO 37 Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 41 Valikko 3 - INFO 43 Valikko 4 - MIN LAITTEISTO 44 Valikko 5 - HUOLTO 49 9 Huolto 54 Huoltotoimenpiteet Häiriöt 57 Info-valikko 57 Hälytysten käsittely 57 Vianetsintä Lisätarvikkeet Tekniset tiedot 60 Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 60 Käyttövesikapasiteetti 61 Tekniset tiedot 62 Kytkentäkaavio, 3 x 400V 64 Asiahakemisto 69 Sisällys 14 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. Sarjanumero Sarjanumero löytyy etuluukun oikeassa alakulmassa ja info-valikosta (valikko 3.1). MUISTA! Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Merkintä VVM 310 on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. 2 Luku 1 Tärkeää5 Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot. Kuvaus Huomautus Allekirjoitus Päiväys Lämmitysvesi (sivu 15) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Kalvopaisuntasäiliö Mudanerotin Varoventtiili Sulkuventtiilit Kattilan paine Kytketty periaatekaavion mukaisesti Käyttövesi (sivu 15) Sulkuventtiilit Sekoitusventtiili Varoventtiili Sähkö (sivulla 19) Kytketty tiedonsiirto Ryhmävarokkeet Sisäyksikön varokkeet Kiinteistön varokkeet Ulkolämpötilan anturi Huoneanturi Virrantunnistin Turvakytkin Vikavirtasuoja Varatilatermostaatin asetus Muut Liitetty Luku 1 Tärkeää 36 Yhteystiedot AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisätietoja osoitteesta 4 Luku 1 Tärkeää7 0 R 0 R 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus VVM 310 on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa ja kuivassa. Sisäänkuljetusta varten VVM 310 voidaan kuitenkin kallistaa varovasti selälleen. Asennustila Jätä laitteen eteen 500 mm vapaata tilaa. Kaikki VVM 310:n huoltotyöt voidaan suorittaa etupuolelta. 500 Asennus Aseta VVM 310 vakaalle alustalle, joka kestää sen painon, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Säädä laite vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon säätöjaloilla. HUOM! Jätä mm vapaata tilaa sisäyksikön ja takana olevan seinän väliin kaapeleiden ja putkien asennusta varten mm VVM 310:n asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Luku 2 Toimitus ja käsittely 58 LEK LEK LEK Mukana toimitetut komponentit Ulkolämpötilan anturi Huoneanturi Virrantunnistin Sijoitus Varustesarja on tuotteen päällä. 6 Luku 2 Toimitus ja käsittely9 Luukkujen irrotus Etuluukku 2 1 LEK LEK 1. Irrota ruuvit etuluukun alareunasta. 2. Nosta luukkua ulospäin alareunasta ja ylöspäin. Sivuluukut LEK LEK LEK Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. 1. Irrota ruuvit ylä- ja alareunasta. 2. Käännä luukkua hieman ulospäin. 3. Siirrä luukkua taaksepäin ja hieman sivulla. 4. Vedä luukku sivuun. 5. Vedä luukku eteen. Luku 2 Toimitus ja käsittely 710 3 Sisäyksikön rakenne VVM 310 QN10 GP1 QM20 BT63 QN11 AA4 W130 SF1 BT7 VVM 310 AA4-XJ3 AA4-XJ4 EB1 BF1* UB1 UB2 AA3-X4 AA3 FD1 BT30 AA1 AA1-X3 AA1-SF1 AA1-X7 BT6 BT54 AA2 FA1 AA1-X1 PF1 PF3 AA7 K1 BP5 QN35 QM1 GP12 BT3 XL2 XL30 XL4 XL3 XL9 UB1 UB2 PF3 XL18 BT2 XL1 XL19 XL8 PF1 PF3 *Koskee Saksaa, Sveitsiä ja Itävaltaa. Saatavana lisävarusteena EMK 310 muilla markkinoilla. 8 Luku 3 Sisäyksikön rakenne11 Putkiliitännät XL1 Liitäntä, lämmitysveden menojohto G20 sisäp. XL2 Liitäntä, lämmitysveden paluujohto G20 sisäp. XL3 Liitäntä, kylmävesi G20 sisäp. XL4 Liitäntä, lämminvesi G20 sisäp. XL8 Liitäntä, lämmitysvesi sisään G20 sisäp. XL9 Liitäntä, lämmitysvesi ulos G20 sisäp. XL18 Liitäntä, kuumakaasu sisään Ø22 mm XL19 Liitäntä, kuumakaasu ulos Ø22 mm XL30 Liitäntä, paisuntasäiliö G20 sisäp. Muut PF1 PF3 UB1 UB2 Tyyppikilpi Laitekilpi Kaapeliläpivienti Kaapeliläpivienti Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. LVI-komponentit GP1 Kiertovesipumppu GP12 Latauspumppu QM1 Tyhjennysventtiili, lämmitysjärjestelmä QN11 Shunttiventtiili, lisälämpö QM20 Ilmanpoisto, lämmitysjärjestelmä QN10 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä/lämminvesivaraaja, menojohto QN35 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä/lämminvesivaraaja, paluujohto Anturi jne. BP5 Painemittari, lämmitysjärjestelmä BT2 Lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno (ei kuvassa) BT3 Lämpötila-anturi, lämmitysvesi paluu (ei kuvassa) BT6 Lämpötila-anturi, käyttövesi, lataus BT7 Lämpötila-anturi, käyttövesi yläosa BT30 Termostaatti, varatila BT54 Lämpötila-anturi, ulkoinen liitäntä BT63 Lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno sähkövastuksen jälkeen Sähkökomponentit AA1 Sähkövastuskortti AA1-SF1 Dip-kytkin AA1-X3 Liitinrima, sähkövastus AA1-X7 Liitinrima, sähkövastus AA2 Peruskortti AA3 Tulokortti AA3-X4 Liitinrima, virrantunnistin AA4 Näyttö AA4-XJ3 USB-liitäntä AA4-XJ4 Huoltoliitäntä AA7 Lisärelekortti BF1* Energiankulutusmittari EB1 Sähkövastus FA1 Automaattivaroke FD1 Lämpötilarajoitin K1 Apurele, varatila SF1 Katkaisin W130 Verkkokaapeli NIBE Uplink TM *Koskee Saksaa, Sveitsiä ja Itävaltaa. Saatavana lisävarusteena EMK 310 muilla markkinoilla. Luku 3 Sisäyksikön rakenne 912 4 Putkiliitännät Yleiset putkiliitännät Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Järjestelmä edellyttää, että patteripiiri on mitoitettava alhaiselle lämpötilalle. Alimmassa mitoittavassa ulkolämpötilassa (DUT) korkein suositeltu menolämpötila on 55 C ja paluulämpötila 45 C, mutta VVM 310 kestää jopa 65 C. HUOM! Asenna varoventtiilit sekä kattilapuolelle että käyttäjäpuolelle. Varoventtiilin poistovesi pitää johtaa lattiakaivoon niin, että kuumavesiroiskeet eivät voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Vedenpoistoputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. NIBE suosittelee, että VVM 310 asennetaan mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Lisätietoa komponenttien sijainnista on luvussa Asennusvaihtoehdot. HUOM! Lämmitysjärjestelmän korkeimpiin kohtiin on asennettava ilmausventtiilit. HUOM! Putkisto on huuhdeltava ennen sisäyksikön asennusta epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " " tai ennen kuin VVM 310 on täytetty vedellä. Lämpötilarajoitin, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. Suurin kattila- ja lämpöpatteritilavuus VVM 310:n sisätilavuus paisuntasäiliön laskentaa varten on 250 l. Paisuntasäiliön tilavuuden pitää olla vähintään 5 % kokonaistilavuudesta. Esimerkkitaulukko Tilavuus (l) paisuntasäiliö Kokonaistilavuus (l) (sisäyksikkö ja lämmitysjärjestelmä) H HUOM! Paisuntasäiliötä ei toimiteta tuotteen mukana. Varusta tuote paisuntasäiliöllä! Paisuntasäiliön esipaine pitää mitoittaa säiliön ja ylimmäksi asennetun lämpöpatterin välisen suurimman korkeuseron mukaan. 0,5 baarin (5 mvp) esipaineella suurin sallittu korkeusero on 5 m. Jos esipaine ei riitä, sitä voidaan nostaa lisäämällä paisuntasäiliöön ilmaa venttiilin kautta. Paisuntasäiliön esipaine on kirjattava tarkastuslistaan sivulla sivulla 3. Esipaineen muutos vaikuttaa säiliön kykyyn mukautua veden tilavuuden muutoksiin. Järjestelmäperiaate VVM 310 koostuu käyttövesikierukasta, sähkövastuksesta, kiertovesipumpuista, paisuntasäiliöstä ja ohjausyksiköstä. VVM 310 liitetään lämmitysjärjestelmään. VVM 310 on sovitettu liitettäväksi F2025/F2026/F2030/F2040/F2300:een. F2025/F2026/F2030/F2040/F2300 ja VVM 310 muodostavat yhdessä täydellisen lämmityslaitteiston. VVM 310 kattaa suurimman osan talon lämmitys- ja käyttövesitarpeesta lämpöpumpun pysäytyslämpötilaan saakka. Kun ulkona on kylmä, F2025/F2026/F2030/F2040/F2300 työskentelee yhdessä VVM 310:n kanssa. Jos ulkolämpötila laskee alle lämpöpumpun pysäytyslämpötilan, kaikki lämmitys tapahtuu VVM 310:lla. -EB101 -EB101 HUOM! Koskee mallia NIBE F2025 ja uudempia malleja tai ohjelmaversioon 51 tai uudempiin. -FL10 -RN10 -QM40 XL1 XL2 -QM1 -HQ1-QM41 -EB15 -FL2 -CM1 -FL1 -RM1 -QM Luku 4 Putkiliitännät13 Symboliavain Symboli Merkitys Sulkuventtiili Tyhjennysventtiili Takaiskuventtiili Shuntti-/vaihtoventtiili Varoventtiili T Lämpömittari Säätöventtiili Lämpötilan anturi Kalvopaisuntasäiliö P Painemittari Kiertovesipumppu Mudanerotin Virtausmittari EMK 310 Lämmönvaihdin Luku 4 Putkiliitännät 1114 Mitat ja putkiliitännät XL2 XL30 XL4 XL3 XL9 XL18 XL1 PF1 PF3 XL19 XL Putkiliitännät XL1 Liitäntä, lämmitysveden menojohto G20 sisäp. XL2 Liitäntä, lämmitysveden paluujohto G20 sisäp. XL3 Liitäntä, kylmävesi G20 sisäp. XL4 Liitäntä, lämminvesi G20 sisäp. XL8 Liitäntä, lämmitysvesi sisään G20 sisäp. XL9 Liitäntä, lämmitysvesi ulos G20 sisäp. XL18 Liitäntä, kuumakaasu sisään Ø22 mm XL19 Liitäntä, kuumakaasu ulos Ø22 mm XL30 Liitäntä, paisuntasäiliö G20 sisäp. 12 Luku 4 Putkiliitännät15 Asennusvaihtoehto Yhteensopivat NIBE-ilmalämpöpumput Yhteensopivan NIBE-ilma/vesilämpöpumpun täytyy olla varustettu näytöllisellä ohjauskortilla, jonka ohjelmistoversio on vähintään seuraavan listan mukainen. Ohjauskortin versio näkyy lämpöpumpun näytössä käynnistyksen aikana. Tuote F2015 F2016 F2025 F2026 F2030 F2040 F2300 Ohjelmistoversio kaikki versiot kaikki versiot 55 VVM 310 voidaan liittää ulkoiseen lämminvesivaraajaan, katso alla. Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso sivulta 59 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää VVM 310:n yhteydessä. Lisälämminvesivaraaja Lämminvesivaraaja sähkövastuksella Jos on mahdollista käyttää sähkövastuksella varustettua lämminvesivaraajaa, voidaan käyttää NIBE COMPACT tai EMINENT-varaajia. Jos varaaja on varustettu 15 mm venttiililiitännällä, se tulisi korvata vastaavalla 22 mm liitännällä. Vv från värmepump Kv Backventil Blandningsventil Luku 4 Putkiliitännät 1316 Selvitys CL11 Allassarja AA25 Kojerasia BT51 Lämpötila-anturi, allas EP5 Lämmönsiirrin, allas GP9 Pumppu, allas HQ4 Mudanerotin QN19 Vaihtoventtiili, allas EB15 BF1* XL1 XL2 XL3 XL4 XL8 XL9 XL13 XL14 XL39 VVM 310 Energiankulutusmittari Liitäntä, lämmitysvesi meno 1 Liitäntä, lämmitysvesi paluu 1 Liitäntä, kylmävesi Liitäntä, käyttövesi Liitäntä, lämmitysvesi sisään Liitäntä, lämmitysvesi ulos Liitäntä, aurinkokeräimen meno Liitäntä, aurinkokeräimen paluu Liitäntä, lisävaruste meno QM44 Sulkuventtiili QM45 Sulkuventtiili RM3 Takaiskuventtiili RM4 Takaiskuventtiili Muuta BF1 Virtausanturi EMK 310 BF2 Virtausanturi EMK 300 CM1 Suljettu paisuntasäiliö, lämpöjohtopuoli EB1 Sähkövastus ELK FL1 Varoventtiili, käyttövesi FL2 Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä GP14 Kiertovesipumppu allasjäähdytys QM40 Sulkuventtiili RM1 Takaiskuventtiili *Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa sisältyy energiamittari (BF1). EB101 FL10 HQ1 RN10 QM1 QM40 QM41 Lämpöpumppu Varoventtiili Mudanerotin Säätöventtiili Tyhjennysventtiili Sulkuventtiili Sulkuventtiili EM1 AA25 BT52 GP15 Ulkoinen lämmönlähde (shuntattu öljy-, kaasu-, pelletti- tai puukattila) Kojerasia Lämpötilan anturi, kattila Latauspumppu, ulkoinen lämmönlähde EP21 AA25 BT2 BT3 GP20 QN11 Lämmitysjärjestelmä 2 Kojerasia Lämpötilan anturi, lämmitysvesi, meno Lämpötilan anturi, lämmitysvesi, paluu Kiertovesipumppu, lämmitysvesi, alishuntti Shunttiventtiili, lisälämpö EP30 AA25 BT53 CM5 EP8 GP30 Aurinkosarja Kojerasia Lämpötilan anturi, aurinkokeräin Kalvopaisuntasäiliö Aurinkopaneeli Pumppuasema SPS 10, SPS20 GP30 FL4 GP4 QM43 PumppuasemaSPS 10, SPS 20 Varoventtiili, aurinko Pumppu, aurinko Sulkuventtiili 14 Luku 4 Putkiliitännät17 Liitäntä lämpöpumppuun Kaikki ulkona olevat putket pitää lämpöeristää vähintään 20 mm paksuisella putkieristeellä. VVM 310:a ei ole varustettu sulkuventtiileillä, vaan ne on asennettava sisäyksikön ulkopuolelle huollon helpottamiseksi. HUOM! Latauspiiri pitää varustaa säätöventtiilillä latauspiirin perussäätöä varten. Kylmäveden ja käyttöveden liittäminen Järjestelmässä pitää olla sekoitusventtiili, jos asetuksia muutetaan niin, että lämpötila voi ylittää 60 C. Noudata kansallisia määräyksiä asetuksia muuttaessasi. Asetus tehdään valikossa (Katso sivu 50). -FL2 -CM1 -XL4 -XL3 -FL1 -RM1 -QM40 -FL2 -CM1 -XL8 -XL9 -EB15 -EB15 -EB101 -EB101 -FL10 -RN10 -QM40 XL1 XL2 -QM1 -HQ1-QM41 Liitäntä sähkökattilana Liitä lämpöpumpusta tuleva liitäntäputki ((XL8)) lämpöpumppuun menevään putkeen (XL9). -FL2 -CM1 Lämmitysjärjestelmän kytkeminen Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin/silmukoihin asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti riittävän virtauksen takaamiseksi. -FL2 -CM1 -XL1 -XL2 -XL8 -XL9 -EB15 -EB15 Luku 4 Putkiliitännät 1518 Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä Kun rakennuksessa on eri lämpötiloja käyttäviä lämmitysjärjestelmiä, voidaan käyttää seuraavia kytkentöjä. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste ECS 40/ECS 41. -FL2 -CM1 -EP21 -AA25 -XL1 -XL2 -BT2 -GP20 -QN25 -BT3 Lisäsähkölämmönlähteen kytkentä Lisäsähkölämmönlähteen kytkentään yhdessä portaassa, kun lämpöpumppu pysähtyy alhaisen ulkolämpötilan vuoksi. EB1 -XL8 -XL9 -EB15 -FL2 -CM1 -EB15 -EB101 -EB101 -FL10 -RN10 -QM40 XL1 -HQ1-QM41 XL2 -QM1 EMK 310:n kytkentä Energiankulutusmittarisarjan EMK 310* (BF1) liittäminen VVM 310:een. Ulkoisen lämmönlähteen kytkentä Kaasu-/öljy-/sähkökattilan kytkentään tarvitaan lisävaruste DEH 310, katso Lisävarusteet sivulla 59. -FL2 -CM1 -XL18 -EM1 -AA25 -EM1 -BT52 -EB101 -FL2 -CM1 -XL8 -XL9 -EB15 BF1 -EB15 -XL19 -GP15 -EB101 -FL10 -RN10 -QM40 XL1 -HQ1-QM41 XL2 -QM1 *EMK 310 sisältyy VVM 310:een Saksassa, Sveitsissä ja Itavallassa. Saatavana lisävarusteena muilla markkinoilla. 16 Luku 4 Putkiliitännät19 EMK 300:n kytkentä Energiankulutusmittarisarjan EMK 300 (BF2) liittäminen VVM 310:een. -FL2 -CM1 -XL8 -XL9 -EB15 -EB101 -BF2 -EB101 -FL10 -RN10 -QM40 XL1 -HQ1-QM41 XL2 -QM1 Käyttövesikierron kytkentä Käyttövesikierrolla varustettujen järjestelmien bakteerikasvun riskin minimoimiseksi kiertoveden lämpötila ei saa laskea alle 50 C. Järjestelmässä ei myöskään saisi olla käyttövesiputkia, joissa ei kierrä vettä. Säädä käyttövesijärjestelmä niin, että lämpötila ei missään kohdassa järjestelmää ole alle 50 C. XL4 XL3 -FL1 -RM1 -QM40 -GP9 -FL2 -CM1 -EB15 Luku 4 Putkiliitännät 1720 Liitäntä aurinkokeräimeen Aurinkokeräimen kytkentään tarvitaan lisävaruste SCA 35, katso Lisävarusteet sivulla 59. -FL2 -CM1 -XL18 -XL19 -EP30 -EB15 -BT53 -EP8 -EB101 -EB101 -FL10 -RN10 -QM40 XL1 -HQ1-QM41 XL2 -QM1 -GP4 -EP5 -AA25 -GP30 -RM4 -CM5 T -RM3 T P -FL4 -GP4 -QM44 -QM45 -QM43 Allaslämmittimen kytkentä Altaan lämmitystä ohjaa allasanturi. Kun altaan lämpötila on alhainen, vaihtoventtiili vaihtaa suuntaa ja ohjaa lämmitysveden altaan lämmönvaihtimeen. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste POOL CL11 -EP5 -GP9 -BT51 -HQ4 -AA25 -CL11 -GP12 -FL2 -CM1 -CL11-QN19 -EB15 -EB101 -EB101 -FL10 -RN10 -QM40 XL1 -HQ1-QM41 XL2 -QM1 18 Luku 4 Putkiliitännät21 5 Sähköliitännät Yleistä Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi, huoneanturi ja virtamuuntajat on valmiiksi kytketty tehtaalla. Sisäyksikkö on kytkettävä irti ennen kiinteistön mahdollista eristystestiä. Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, VVM 310 pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. Sisäyksikön kytkentäkaavio, katso sivulla 64. Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY. Kun kaapelit vedetään VVM 310:ssa, täytyy käyttää läpivientejä UB1 ja UB2 (merkitty kuvaan). Läpivienneissä UB1 ja UB2 kaapelit vedetään lämpöpumpun läpi takapuolelta etupuolelle. MUISTA! Kun VVM 310:a käytetään yhdessä vanhemman ulkoyksikön kanssa, ulkoyksikön ohjelmaversion pitää olla vähintään V51. UB1 UB2 VVM 310 FD1-SF2 FD1 SF1 VVM 310 AA1 UB1 UB2 FA1 HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "" tai " " ennen kuin kattilavesi on täytetty ja patterit on ilmattu. Lämpötilarajoitin, kiertovesipumppu, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. HUOM! Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi. HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Automaattivaroke Sisäyksikkö ja suuri osa sen sisäisistä komponenteista on suojattu sisäisesti automaattivarokkeella (FA1). Lämpötilarajoitin Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee välille C, ja palautetaan manuaalisesti. Luku 5 Sähköliitännät 1922 VVM 310 VVM 310 Palautus Lämpötilanrajoitin (FD1) on etuluukun takana. Palauta lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2) pienellä ruuvitaltalla. Paina painiketta kevyesti, maks. 15 N (n. 1,5 kg). Luukun irrotus, sähkövastuskortti VVM A B FD1 LEK 2 FD1-SF2 Luoksepääsy, sähkökytkentä Sähkökaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla. HUOM! Tulokortin kansi avataan ilman työkaluja. Luukun irrotus, tulokortti 1. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 2. Kallista luukkua ja ota se pois. Luukun irrotus, peruskortti MUISTA! Peruskortin luukun irrotusta varten pitää tulokortin luukku ensin irrottaa. A 1 B Paina salpa alas. 2. Kallista luukkua ja ota se pois. 1. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 2. Kallista luukkua ja ota se pois. 20 Luku 5 Sähköliitännät23 Kaapelipidike Käytä sopivaa työkalua kaapeleiden irrottamiseen/kiinnittämiseen sisäyksikön liittimistä LEK 1 3 Luku 5 Sähköliitännät 2124 VVM 310 VVM 310 VVM 310 Liitännät HUOM! Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. Sähköliitäntä VVM 310 kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta. Mukana toimitettu syöttökaapeli (pituus n. 2 m) on kytketty liittimeen X1 sähkövastuskortissa (AA1). Liitäntäkaapeli on VVM 310n takapuolella. Liitäntä AA1-X1 Tariffiohjaus PE1 N 0 PE L1 1 L2 L3 Jos sähkövastuksen jännitteensyöttö katkeaa tietyksi ajaksi, täytyy samanaikaisesti tapahtua esto AUX-tulon kautta, katso "Liitäntämahdollisuudet - Mahdolliset valinnat AUX-tuloille". Ulkolämpötilan anturi Ulkolämpötila-anturi (BT1) on sijoitettava varjoisaan paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim. aamuaurinko vaikuta siihen. Anturi kytketään liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa (AA3). Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin koteloon. Huoneanturi VVM 310:n mukana toimitetaan huoneanturi (BT50). Huoneanturilla on kolme toimintoa: 1. Näytä todellinen huonelämpötila VVM 310:n näytössä. 2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlämpötilaa, C. 3. Mahdollistaa huonelämpötilan parantamisen/vakauttamisen. Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lämpötila halutaan tietää. Sopiva paikka on esim. vapaa käytävän seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että anturi voi mitata huonelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verhon taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Myös suljetut patteritermostaatit voivat aiheuttaa ongelmia. Sisäyksikkö toimii ilman antureita, mutta jos halutaan lukea talon sisälämpötila VVM 310:n näytössä, anturi pitää asentaa. Huoneanturi kytketään liittimiin X6:3 ja X6:4 tulokortissa (AA3). Jos anturia käytetään huonelämpötilan muuttamiseen ( C) ja/tai huonelämpötilan vakauttamiseen, anturi pitää aktivoida valikossa Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huonelämpötilan ohjausta. MUISTA! AA3-X6 RG 05 F Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. AA3-X Luku 5 Sähköliitännät25 VVM 310 VVM 310 Tiedonsiirto Jos VVM 310 liitetään lämpöpumppuun, se kytketään liittimiin X4:13, X4:14 ja X4:15 tulokortissa (AA3). F20XX VVM500 AA3-X4 A+ B- GND F2026 VVM Luku 5 Sähköliitännät 2326 VVM 310 Asetukset BT30 AA1-X3 AA1-SF1 AA1-X7 AA1-X1 Varatila Kun sisäyksikkö asetetaan varatilaan (SF1 arvoksi asetetaan ), vain tärkeimmät toiminnot ovat toiminnassa. Käyttövesikapasiteetti on rajoitettu. Valvontakytkintä ei ole kytketty. Kiinteä menolämpötila, katso luku Varatilatermostaatti sivulla 24. Teho varatilassa Sähkövastuksen teho varatilassa asetetaan sähkövastuskortissa (AA1) olevalla dip-kytkimellä (SF1) alla olevan taulukon mukaan. Tehdasasetus on 8 kw. Sähkövastus -enimmäisteho Maksimiteho on 8 kw. Tehdasasetus on 8 kw. Sähkövastuksen teho on jaettu 9 portaaseen alla olevan taulukon mukaisesti. Sähkövastuksen maksimiteho asetetaan valikossa Sähkövastuksen tehoportaat Sähkövastus (kw) 0 1,33 2,67 4 5,33 6,66 8 9,33 10,66 12 Maks. (A) L1 0,0 5,8 11,16 5,8 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 17,4 Maks. (A) L2 0,0 0,0 0,0 11,6 11,6 11,6 11,6 17,4 17,4 17,4 Maks. (A) L3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 11,6 11,6 17,4 17,4 Taulukossa näkyy suurin vaihevirta eri sähköportailla. Jos virrantunnistimet on kytketty, sisäyksikkö valvoo vaihevirtoja. Jos jokin vaihe ylikuormittuu, teho jaetaan toiselle/muille vaiheille. kw 1,33 2,67 4 5,33 6,66 8 9,33 10,66 12 ON 1 päällä pois päällä pois päällä pois päällä päällä päällä pois päällä pois päällä pois päällä päällä päällä päällä 3 pois pois pois pois pois pois pois päällä päällä 4 pois pois päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä 5 pois pois pois pois pois pois pois pois päällä Kuvassa dip-kytkin ((AA1-SF1)) tehdasetuksessa, eli 8 kw. 6 pois pois pois pois päällä päällä päällä päällä päällä Varatilatermostaatti Varatilan menojohdon lämpötila asetetaan termostaatilla (FD1-BT30). Sen arvoksi voi asettaa joko 35 (esiasetus, esim. lattialämmitys) tai 45 C (esim.patterit). LEK 24 Luku 5 Sähköliitännät27 Tehon lukitseminen VVM 310 noudattaa voimassa olevia Ruotsin rakentamismääräyksiä (BBR). Tämä tarkoittaa, että suurin tehonkulutus (suurin lämmitykseen käytettävä sähköteho) voidaan lukita valikossa Enimmäissähkötehoa ei sen jälkeen voi muuttaa ilman, että osia vaihdetaan. Luku 5 Sähköliitännät 2528 VVM320 Liitäntämahdollisuudet Valvontakytkin Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta sähkönkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara, että kiinteistön päävarokkeet laukeavat. Sähkökattila on varustettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä, joka ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamalla kulutuksen eri vaiheille tai kytkemällä ne pois, jos jokin vaihe ylikuormittuu. Vastukset kytketään päälle, kun muu virrankulutus laskee. MUISTA! Jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään VVM 310-lämpöpumppuun, käytetyn tulon tai lähdön toiminto pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 52. Tulokortin valittavat tulot näille toiminnoille ovat AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) ja AUX5 (X6:17-18). Lähtö on AA3:X7. Virtamuuntajan kytkentä Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin kuhunkin kiinteistön sähkökeskukseen tulevaan vaihejohtoon. Tämä on suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa. Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sähkökeskuksen vieressä olevassa kotelossa. Käytä kotelon ja sisäyksikön välillä moninapaista kaapelia, jonka ala on vähintään 0,5 mm². Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa X4:1 on yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle. Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa Sähkönsyöttö Inkommande el PEN L1 L 2 L 3 B A AA3-X6 Sähkökeskus Elcentral VVM Värmepump 310 -T1 -T2 -T3 Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X6:9-10) ja AUX2 (X6:11-12) tulokortissa (AA3). MUISTA! Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida ja ohjelmoida valikkoasetuksilla. AUX-tulojen vaihtoehdot AA3-X AA3-X4 Ulkoiset liitäntämahdollisuudet Tulokortissa (AA3) on VVM 310 ohjelmallisesti ohjatut tulot ja lähdöt ulkoisen kosketintoiminnon tai anturien kytkentään. Tämä tarkoittaa, että kun ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään johonkin kuudesta erikoisliittimestä, oikea toiminto pitää valita VVM 310:n ohjelmistossa. Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten Kun lisäyksen ja/tai kompressorin ulkoista estoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Lisäys ja/tai kompressori kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 52. Lisälämmön ja kompressorin esto voidaan yhdistää. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Kosketin ulkoiselle tariffiestolle Kun lämmityksen ulkoista estoa käytetään, se voidaan kytkeä liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokortissa (AA3). Lämmityskäyttö kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla Luku 5 Sähköliitännät29 VVM 500 APH Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön. Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä VVM 310-lämpöpumppuun käyttövesitoiminnon aktivointia varten "tilapäinen luksus". Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 52) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). "tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on suljettuna. Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä VVM 310-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi. Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja aktivoitu, lämpötila muutetaan C-asteina. Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lämpötila" haluttu muutos (lämpökäyrän siirto) valitulla askelmäärällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10. lämmitysjärjestelmä 1 Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 52) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen säätö". lämmitysjärjestelmät 2-4 Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmille 2-4 vaatii litätarvikkeen (ECS 40). Katso asennusohjeet lisätarvikkeen asentajan käsikirjasta. Liitin "SG ready":lle Jos tätä toimintoa halutaan käyttää, se pitää kytkeä liittimeen X6 tulokortissa (AA3). "SG Ready" on nerokas tariffiohjaustapa, jossa sähköntoimittajasi voi vaikuttaa sisäilman, käyttöveden ja/tai allasveden lämpötilaan (jos sellainen on) tai estää lisälämmön ja/tai lämpöpumpun kompressorin tiettyinä vuorokaudenaikoina (voidaan valita valikossa 4.1.5, kun toiminto on aktivoitu). Aktivoi toiminto kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto kahteen tuloon, jotka valitaan valikossa 5.4 (SG Ready A ja SG Ready B), katso sivulla 52. Suljettu tai avoin kosketin aiheuttaa jonkin seuraavista (A = SG Ready A jab=sgready B ): Esto (A: Suljettu, B: Avoin) "SG Ready" on aktiivinen. Lämpöpumpun kompressori ja lisälämpö estetään päivän tariffiestona. Normaalitila (A: Avoin, B: Avoin) "SG Ready" ei ole aktiivinen. Ei vaikuta järjestelmään. Matalahintatila (A: Avoin, B: Suljettu) "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmä keskittyy kustannussäästöihin ja voi esim. hyödyntää matalaa tariffia sähkötoimittajalta tai mahdollista ylikapasiteettia omasta virtalähteestä (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). Ylikapasiteettitila (A: Suljettu, B: Suljettu) "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmän annetaan käydä täydellä kapasiteetilla kun sähköntoimittajalla on ylikapasiteettia (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). AUX-lähdön vaihtoehdot (potentiaalivapaa vaihtava rele) Ulkoiset liitännät voidaan tehdä potentiaalivapaalla vaihtavalla releellä (maks. 2 A) tulokortin (AA3) liittimessä X7. Valittavat toiminnot ulkoiselle liitännälle: Summahälytyksen ilmaisu. Jäähdytystilan ilmaisu (vain jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto). Käyttövesikierron kiertovesipumpun ohjaus. Ulkoinen kiertovesipumppu (lämmitysvesi). Lisälämpö sarjassa latauspiirissä. Jos jokin edellä mainituista kytketään liittimeen X7, se pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 52. Summahälytys on aktivoitu tehtaalla. HUOM! Lisätarvikekortti vaaditaan, jos useita toimintoja kytketään liittimeen X7 ja summahälytyksen ilmaisu on aktivoitu (katso sivulla 59). HUOM! Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia (Saksa). "SG Ready" vaatii kaksi AUX-tuloa. AA3-X7 Kuvassa rele hälytystilassa. Jos katkaisin (SF1) on asennossa " " tai " ", rele on hälytystilassa. Ulkoinen kiertovesipumppu tai käyttöveden kierrätyspumppu kytketään summahälytysreleeseen alla olevan kuvan mukaan. HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Luku 5 Sähköliitännät 27 Näytä lisää
Käyttöohjekirja Tuloilmamoduuli LEK UHB FI 1549-1 331753 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero Yhteystiedot Hyvä valinta 2 :n hoito Säännölliset tarkastukset Häiriöt Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 500
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1336-1 231341 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34. Pääset Lisätiedot Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245
MOS FI 14- -HK: 10/00/300 031804 ASEUS- JA KÄYTTÖOHJEET HK 10, 00, 300 3 30* 83 Mitat ja komponenttien sijainti/komponenttiluettelo 30 3 Mitat ja komponenttien sijainti 3 Ställbar 0-0 0 3 40 H 00 70 41 Lisätiedot Jäspi Tehowatti Air Asentajan käsikirja
TEHOWATTI AIR SISÄYKSIKKÖ ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Pikaopas Navigointi Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE VVM 320. Sisäyksikkö UHB FI 1336-1 231329 APH
Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1336-1 231329 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SAM 41
Käyttöohjekirja Tuloilmamoduuli LEK UHB FI 1623-1 331772 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Hyvä valinta 2 :n hoito Säännölliset tarkastukset Häiriöt 3 Tekniset tiedot 4 Sanasto Lisätiedot PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje
Käyttöohjekirja Ohjausyksikkö LEK UHB FI 1624-4 231753 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus Lisätiedot ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1
ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-1 231240 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-1 231240 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 34. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1127-4 031468 LEK
LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1127-4 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F370
Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1202-2 031549 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 310
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1428-4 231171 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-2 031468 LEK
Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK UHB FI 1431-3 231560 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset Lisätiedot ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2 Lisätiedot NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40
NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö IHB FI APH
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1212-1 431225 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 27. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 29. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 320. Sisäyksikkö IHB FI
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1452-3 231341 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset Lisätiedot MOS FI HK: ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK 15 ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE
MOS FI 1547-7 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FI ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MJ ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Mitat ja komponenttien sijainti HUOM! 395 35 22 21 23 Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1108-1 431032 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1108-1 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42. Lisätiedot Asentajan käsikirja AXC 40
EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 310
Asentajan käsikirja EMK Sisäyksikkö APH IHB FI 1613-6 231171 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F470
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1540-3 231490 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 20. Ohjausyksikkö IHB FI LEK
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1344-3 231750 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 25. Pääset Lisätiedot Käyttöohjekirja AG-DW10
Käyttöohjekirja Lisätarvikkeet LEK UHB FI 1637-2 M11962 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Turvaohjeet Kierrätys Sarjanumero - hyvä valinta 2 Rakenne Näyttö 3 Asetukset PÄÄLLE/POIS Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu
Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1235-1 231278
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1235-1 231278 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 6 Kuljetus 6 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 7 Luukkujen irrotus 7 Lisätiedot F2015/F2016/F2025/F2026/F2030/F2300
SIT SE/GB/DE/FI 1407-4 BYTE AV STYRKORT 031786 F2015/F2016/F2025/F2026/F2030/F2300 SE GB DE FI SERVICEINSTRUKTION STYRKORTSBYTE SERVICE INSTRUCTION REPLACEMENT OF CONTROL BOARD WARTUNGSINSTRUKTIONEN AUSTAUSCH Lisätiedot NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu
NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31. Pääset sisälämpötilan Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 28. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 30. Pääset sisälämpötilan Lisätiedot CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI
kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin Lisätiedot G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt
G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 20
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 546-5 23750 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI LEK
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1436-2 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31. Pääset Lisätiedot Asennusopas. Twin Kit 086L1370.
086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1155. Maalämpöpumppu IHB FI LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1442-4 231561 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 33. Lisätiedot Käyttö- ja asennusohje HM 150, 230, 300
Käyttö- ja asennusohje Lämminvesivaraaja LEK CHB FI 1621-3 331676 Sisällys 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Yleistä 2 Käyttöohjekirja Huolto Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä 3 Asentajan käsikirja Komponenttien Lisätiedot TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002
TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa Lisätiedot Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1343-2 231735 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31. Lisätiedot JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1255. Maalämpöpumppu IHB FI
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1442-4 231527 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Lisätiedot ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet
ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 05. Lisätarvikkeet IHB FI LEK
LEK LEK Asentajan käsikirja Lisätarvikkeet IHB FI - 09 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 9. Pääset Lisätiedot Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25
SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10 Lisätiedot 6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi
6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset..................... Lisätiedot LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin
LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu Lisätiedot Asentajan käsikirja VPB 200. Varaajasäiliö IHB FI 0934-1 031292 LEK
LEK Asentajan käsikirja Varaajasäiliö IHB FI 0934-1 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 Yhteystiedot 4 2 Toimitus ja käsittely 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE VVM 310. Sisäyksikkö UHB FI APH
Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1338-3 231172 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 16. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F750
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1540-3 331468 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SMO 20
Käyttöohjekirja Ohjausyksikkö LEK UHB FI 1345-2 231751 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 9. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 12. Pääset Lisätiedot SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja
086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden Lisätiedot Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT
FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei Lisätiedot Roth Termostaatti 230V näytöllä
Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö, Lisätiedot Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje
Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F2120 8, 12, 16, 20
Käyttöohjekirja 8, 12, 16, 20 Ilma/vesi-lämpöpumppu LEK UHB FI 1648-3 331400 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot F2120 Hyvä valinta 2 Lämpöpumppu talon sydän Lämpöpumpun toiminta Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1255
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1546-5 231527 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1245
Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK UHB FI 1108-1 431031 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset Lisätiedot MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon Lisätiedot Käyttöohje CONDUCTOR
CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä Lisätiedot Jäspi Tehowatti Air Käyttäjän ohje
Jäspi Tehowatti Air Käyttäjän ohje Kaukora Oy D104305 r.2 Pikaopas Navigointi Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 9. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu Lisätiedot ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.
230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä.
Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Valitse haluttu konfiguraatio merkitsemällä alla olevat ruudut. HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM
YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................ Lisätiedot Säätökeskus RVA36.531
Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus Lisätiedot MOS FI 1149-1 VEDEX 3300 431277 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET VEDEX 3300 LEK
MOS FI 1149-1 VEDEX 3300 431277 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET VEDEX 3300 LEK Sisältö Omistajalle Järjestelmäperiaate 3 Käyttökohteet 3 Tuotteen kuvaus 3 Käyttöveden lämmitys 3 Lyhenteet 3 Lämmitys 3 Asetukset, Lisätiedot MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon Lisätiedot Huonelämpötilan säädin
336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne. Lisätiedot Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje
Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila Lisätiedot LK Minisekoitusryhmä M60
LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään. Lisätiedot BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6
BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa Lisätiedot KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F
KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Sisällys 1. IQnavigator-käsipääte...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Käyttö... 4 1.3 Painikkeet... 5 1.4 Näytön symbolit... 5 1.5 Näppäimistö... 6 2. Lisätiedot BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje
0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001 Lisätiedot LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje
LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja. Lisätiedot Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). Lisätiedot TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje
TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1345
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 15443 331028 Sisällys 1 Tärkeää Symbolit Merkintä 3 3 3 Lämpöjohtopuoli Lämminvesivaraaja Liitäntävaihtoehdot 18 18 19 Turvallisuusohjeita Sarjanumero Kierrätys Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1345
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 16064 331028 Sisällys 1 Tärkeää Symbolit Merkintä 3 3 3 Lämpöjohtopuoli Lämminvesivaraaja Liitäntävaihtoehdot 18 18 19 Turvallisuusohjeita Sarjanumero Kierrätys Lisätiedot Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588
Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö Lisätiedot Asentajan käsikirja SAM 40
Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli LEK IHB FI 1549-4 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 4 Liitännät 17 Turvallisuustiedot 4 6 Käynnistys ja säädöt 18 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus Asennus 7 7 7 Valmistelut Lisätiedot TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen Lisätiedot Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje
Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä. Lisätiedot Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com
Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet............. Lisätiedot Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje
EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE VVM 310
Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1613-6 231172 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F750
Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1536-2 331473 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE