Source: http://docplayer.fi/57898224-Asbesti-ja-haitta-ainetutkimus.html
Timestamp: 2018-10-18 12:32:05+00:00
Document Index: 20604871

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS - PDF
Download "ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS"
1 ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Sisätilojen kartoitus LUKKOILANTIE Jämsä Vahanen Jyväskylä Oy Ylistönmäentie 24, FI Jyväskylä, Finland y-tunnus
2 Haitta-aine- ja asbestikartoitus 2 (9) Sisällys 1 Yhteenveto Yleistiedot Kohde Toimeksiannon sisältö Rajaukset Kartoitusten ajankohta ja suorittaja Tutkimusmenetelmät Raportin tulkitseminen Raportin laadintaperusteet Asbestipitoiset materiaalit Mahdolliset asbestiesiintymät Bitumikermit ja sivelyt perustuksissa Sementtikuitulevyt piilossa ja tavoittamattomissa Asbestittomat materiaalit Kattotiili Savuhormin rappaus Piki (kellarin betoniulkoseinän päältä) Tervapaperi (kellarin ja 1. kerroksen välinen välipohja) Tervapaperi (2. kerroksen väliseinä) Muita haitta-aineita PAH Kyllästetty puutavara... 8
3 Haitta-aine- ja asbestikartoitus 3 (9) 1 Yhteenveto Tämä haitta-ainekartoitus on tehty koskemaan vanhan makasiinirakennuksen sisätiloja. Otetuissa näytteissä ei tunnistettu asbestiesiintymiä. Kellaritiloissa käytetystä pikisivelystä otettiin näyte PAH-analyysiä varten. Näyte ei ylittänyt vaarallisen jätteen raja-arvoa ja materiaali voidaan PAHpitoisuuden osalta käsitellä normaalisti. Kyllästetyn puutavaran raskasmetallipitoisuudet tulee huomioida ennen mahdollisia rakenteiden purkutöitä (kyllästysaineista tarkemmin luvussa 6). Tässä raportissa on käsitelty vain asbestin ja muiden haitallisten aineiden esiintymistä. Rakennuttajan tehtävänä on määritellä erikseen kussakin kohteessa tarvittavat asbesti- ja haitta-ainepurkutoimet.
4 Haitta-aine- ja asbestikartoitus 4 (9) 2 Yleistiedot 2.1 Kohde, vanha makasiinirakennus Jämsä Rakennuksen valmistumisajankohtasta eikä korjaustoimenpiteistä ei ollut tietoa. Rakennuksessa on osakellari ja kaksi maanpäällistä kerrosta. Rakennus on perustettu betoniperustuksien varaan. Runkorakenteet ovat puurakenteiset ja väliseinät ovat pääosin puurakenteisia. Kellaritilojen alapohjana on maanvarainen teräsbetonilaatta. Rakennuksen väli- ja yläpohjarakenteet ovat puurakenteisia. Julkisivuverhoiluna on lautaverhous. Rakennuksen ulkoseinät ja yläpohja ovat pääosin eristämättömiä. Toisen kerroksen vanhan asunnon kohdalla eristeet ovat todennäköisesti purua. Vesikattomuotona on harjakatto ja vesikatteena on tiilikate. Ilmanvaihtojärjestelmä on painovoimainen. Tilaaja Jämsän kaupunki Mika Maahi Keskuskatu Jämsä 2.2 Toimeksiannon sisältö 2.3 Rajaukset Kartoitusalueeseen kuuluu vanha makasiinirakennus sisätiloineen. Toimeksiantona oli kartoittaa asbestia tai muuta haitta-ainetta sisältävät materiaalit/rakenteet mahdollista rakennuksen purkutyötä varten. Kartoitus käsitti koko rakennuksen näkyvät pinnat. 2.4 Kartoitusten ajankohta ja suorittaja Kartoitus tehtiin Kartoituksen suoritti Jaakko Pöntiö ja Antti Lappinen Vahanen Jyväskylä Oy:stä
5 Haitta-aine- ja asbestikartoitus 5 (9) 2.5 Tutkimusmenetelmät Kartoitus perustuu havaintoihin ja kokemusperäiseen tietoon. Rakenteita avattiin materiaalikerrostumien löytämiseksi. Materiaaleista, joita epäiltiin haitallisia aineita sisältäväksi, otettiin näyte. Materiaalien tunnistaminen perustuu laboratoriotutkimusten lisäksi kirjallisiin lähteisiin. Näytteitä ei ole otettu materiaaleista, joissa kirjallisuuslähteiden mukaan ei ole käytetty asbestia. Kaikki näytteet tutkittiin Labroc Oy:n laboratoriossa Oulussa. Kohteesta ei ollut käytettävissä piirustuksia. 2.6 Raportin tulkitseminen Asbestipitoiset materiaalit Kokemuksen, aistinvaraisen arvioinnin sekä materiaalinäytteiden perusteella todetut, rakennuksessa esiintyvät asbestipitoiset materiaalit on esitetty tutkimusselostuksessa kuvin sekä tekstiselityksin. Tutkimusselostuksessa on mainittu myös materiaalit ja rakenteet, jotka mahdollisesti sisältävät asbestia. Asbestipitoisten materiaalien sijainti rakenteessa ja rakennuksessa, kunto, laatu, pölyävyys ja määrä on esitetty asbesti-inventointiraportin massalaskelmataulukossa ja pohjapiirustusliitteissä. Mikäli raportissa esitettyjä asbestipitoisia materiaaleja tullaan työstämään tai purkamaan, tulee työ suorittaa asbestityönä asbestinpurkuvaltuutuksen omaavan yrityksen tai yhteisön toimesta. Asbestipurkutyössä on noudatettava voimassa olevaa Ratu-korttia, Asbestirakenteiden purku. Asbestipitoinen jäte on käsiteltävä voimassa olevan jätelain mukaan. Lisäksi on noudatettava paikallisen Ympäristökeskuksen sekä aluehallintaviranomaisen (AVI) päätöksiä ja viranomaisohjeita. Asbestipurkajan tulee toimittaa tiedot rakenteisiin jätetyistä tai löydetyistä ennen kirjaamattomista asbestipitoisista materiaaleista purkutyön tilaajalle. Muut vaaralliset aineet Rakennuksessa esiintyvät muut vaaralliset aineet on esitetty selityksin. Muut materiaalit on esitetty riskiarviona niistä materiaaleista, joita rakenteista saattaa löytyä. Erilaisten vaarallisten ja haitallisten aineiden purku- ja jatkokäsittelystä on noudatettava ao. valtioneuvoston pätöstä, viranomaismäräyksiä, jätelakia sekä paikallisen ympäristökeskuksen antamia määräyksiä /ohjeita sekä voimassa olevia Ratu-korteja. PAH-yhdisteet (kivihiilipiki, kreosootti). Rakennusmateriaalien PAHpitoisuuden ylittäessä raja-arvon 200 mg/kg esimerkiksi pikipohjaisissa vedeneristeissä materiaali on vaarallista jätettä ja sen purku tulee tehdä suojattuna erikoistyönä. PAH- yhdisteitä sisältävien materiaalien purku- ja
6 Haitta-aine- ja asbestikartoitus 6 (9) jätteenkäsittelyohjeet on esitetty RATU-kortissa Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Painekyllästetty puu tulee erotella ja käsitellä vaarallisena jätteenä. Painekyllästettyä puuta on voitu käyttää kosteudelle alttiissa paikoissa. Jätelain mukaisesti SER-jätteeksi luokitellaan sellainen käytöstä poistettu sähkötoiminen laite, jota ei voida ottaa käyttöön vähäisin toimenpitein. Näitä tuotteita ovat tyypillisesti mm loisteputket ja niiden sytyttimet. 2.7 Raportin laadintaperusteet Asbestikartoitusraportin laadintaperusteet perustuvat lakiin asbestitöistä (684/2015) sekä valtioneuvoston asetukseen (798/2015) asbestityön turvallisuudesta. Raportti on laadittu RT ja RT Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet ohjeiden sekä RT Haitta-ainetutkimus, Rakennustuotteet ja rakenteet ohjeen mukaan. Lisäksi vaarallisten aineiden osalta on huomioitu eri lähteistä saatuja tietoja sekä kokemusperäistä tietoa. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa noudatetaan konsulttitoiminnan KSE 2013 ehtoja. Asbestikartoitus on dokumentoitava ja se on luovutettava asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön ja liitettävä turvallisuusasiakirjoihin. 3 Asbestipitoiset materiaalit Kohteessa otettiin laboratorion asbestianalysointia varten yhteensä viisi materiaalinäytettä, joista yksikään ei sisältänyt asbestia.
7 Haitta-aine- ja asbestikartoitus 7 (9) 4 Mahdolliset asbestiesiintymät Epäilyttäviä, piilossa olevia materiaaleja ei ole laitettu asbestipitoisten materiaalien massaluetteloon, ne on kuitenkin huomioitava purkutyövaiheessa siten, että niitä tavattaessa purkutyö on muutettava osastoiduksi tai paikallisen AVI- ohjeiden mukaiseksi purkutyöksi. 4.1 Bitumikermit ja sivelyt perustuksissa Rakennuksen kaikkia rakenteita, kuten esimerkiksi maanpinnan alapuolisien rakenteiden alkuperäisiä vedeneristemateriaaleja ei voitu tarkistaa, jos josain yhteydessä paljastuu bitumimateriaalia (siveltyt tai kemit), joita ei tässä kartoituksessa ole selvitetty, on niistä otettava näyte haitta-ainetukimuksiin ennen niihin kohdistuvia toimenpiteitä. 4.2 Sementtikuitulevyt piilossa ja tavoittamattomissa Rakennuksessa tehdyissä tarkistuksissa ei havaittu väliseinissä, tulensuojalevyinä tms. sementtikuitulevyjä. Kaikkia ko. rakenteita ei voitu kuitenkaan tarkistaa, joten jos ko. materiaalia jossain yhteydessä paljastuu, on niistä otettava näyte asbestitukimuksiin ennen niihin kohdistuvia toimenpiteitä. 5 Asbestittomat materiaalit 5.1 Kattotiili Suurin osa materiaaleista tunnistettiin asbestittomiksi kokemuksen perusteella, näitä ovat mm. rakennuksen ovet ja sisätilojen puuverhoukset. Yleisesti rakennuksen runkomateriaalit, väliseinät ja lämmöneristeet ovat asbestittomia. Kattotiilestä otettiin näyte 1 asbestitutkimuksiin. Näyte ei sisältänyt asbestia. 5.2 Savuhormin rappaus Savuhormin rappauksesta otettiin ensimmäisestä kerroksesta näyte 2 asbestitutkimuksiin. Näyte ei sisältänyt asbestia. 5.3 Piki (kellarin betoniulkoseinän päältä) Kellarin betoniulkoseinän päällä on pikisively, jotta yläpuoliset puurakenteet eivät ole suoraan betonirakennetta vasten. Pikisivelystä otettiin näyte 3 asbestitutkimuksiin. Näyte ei sisältänyt asbestia.
8 Haitta-aine- ja asbestikartoitus 8 (9) 5.4 Tervapaperi (kellarin ja 1. kerroksen välinen välipohja) Kellarin ja 1. kerroksen välisestä välipohjasta otettiin purueristeen alapuoleisesta tervapaperista näyte 4. Näyte ei sisältänyt asbestia. 5.5 Tervapaperi (2. kerroksen väliseinä) Yläkerran asunnon purueristeisessä väliseinässä oli purueristeen ympärillä tervapaperi, josta otettiin näyte 5. Näyte ei sisältänyt asbestia. 6 Muita haitta-aineita 6.1 PAH Kellarin betonirakenteisen ulkoseinän päällä olevasta pikisivelystä otettiin näyte PAH-analyysiä varten. Näyte ei ylittänyt vaarallisen jätteen raja-arvoa ja materiaali voidaan PAH-pitoisuuden osalta käsitellä normaalisti. 6.2 Kyllästetty puutavara Ennen vuotta 2004 käytetyt kyllästetyt puutavarat ovat saattaneet sisältää arseenia ja kromia (CCA), ko. raskasmetalleja sisältävä kyllästettypuu on esim. mahdollisessa saneraustyössä hävitettävä ongelmajäteenä.
9 Haitta-aine- ja asbestikartoitus 9 (9) Jyväskylässä VAHANEN Jyväskylä Oy Antti Lappinen, RI (AMK) Jaakko Pöntiö, RKM Liitteet Asbesti näytetulokset PAH-näytetulokset
10 ASBESTIANALYYSI 58840/ASB /1 Tilaaja: Vahanen Jyväskylä Oy Kohde: Lukkoilantie, Jämsän vanha makasiinirakennus Tilauspäivä: Projektinumero: JKL 867/78486 Toimituspäivä: Menetelmät: Tilaajan toimittamat näytteet on tutkittu soveltaen standardia ISO optisella analyysillä käyttäen stereomikroskooppia Nikon SMZ745 sekä polarisaatiomikroskooppia Nikon CiPOL ja/tai alkuaineanalyysillä käyttäen pyyhkäisyelektronimikroskooppia Jeol JSM6300/6400 tai läpäisyelektronimikroskooppia Leo 912. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. TULOKSET: Näytteenottaja: Jaakko Pöntiö, Antti Lappinen Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa Menetelmä VM/EM* Asbestipitoisuus 1 Kattotiili VM Ei sisällä asbestia. 2 Savuhormin rappaus VM Ei sisällä asbestia. 3 Piki (kellarin seinän päältä) VM Ei sisällä asbestia. 4 Lattian purueristeen alapuoleinen tervapaperi VM 5 Yläkerran asunnon väliseinän tervapaperi VM *VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi Ei sisällä asbestia. Ei sisällä asbestia. Jussi Myllykangas Tutkija, FM LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:
11 Naftaleeni Asenaftaleeni Asenafteeni Fluoreeni Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni Bentso(a)antraseeni Kryseeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(k)fluoranteeni Bentso(a)pyreeni Indeno(1,2,3-cd)pyreeni Dibentso(a,h)antraseeni Bentso(ghi)peryleeni PAH-yht.* 58840/PAH 1/1 PAH-ANALYYSI Tilaaja: Kohde: Projektinumero: Menetelmät: Vahanen Jyväskylä Oy Lukkoilantie, Jämsän vanha makasiinirakennus Tilauspäivä: JKL 867/78486 Toimituspäivä: Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä GC-MSD-menetelmällä. Analyysissä sovelletaan menetelmää ISO Menetelmän mittaepävarmuus on 24 % ja määritysraja on 2,0 mg/kg. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. TULOKSET: Näytteenottaja: Jaakko Pöntiö, Antti Lappinen [mg/kg] Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa 3 Piki (kellarin seinän päältä) < 2 < 2 < 2 2,4 41 4, ,9 12 2,2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 90 * Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu. Näytettä 3 vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta käsitellä normaalisti. Mikko Kivelä Tutkija, laboratorioanalyytikko LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:
Haitta ainepurku, miten välttyä ongelmilta. Rakentamisen ajankohtaiskiertue 2017
Haitta ainepurku, miten välttyä ongelmilta Rakentamisen ajankohtaiskiertue 2017 Rakennushankkeen suunnittelu ja valmistelu Rakennuttajan on huolehdittava, että suunnittelussa huomioidaan työturvallisuus
Sibelius-lukio. Halton Diagnose -Olosuhdekartoitus Liisankatu 13, Helsinki. HKR-Rakennuttaja
Halton Diagnose -Olosuhdekartoitus HKR-Rakennuttaja Sibelius-lukio Liisankatu 13, Helsinki 7.4.2011 Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki Puh. (0)2079 2200 Y-tunnus 1840434-5 Halton Diagnose Sisällysluettelo