Source: http://docplayer.fi/1760581-Kahden-sillan-kansilaattojen-rhseurantamittaukset.html
Timestamp: 2017-01-20 08:06:39+00:00
Document Index: 17238558

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

⭐Kahden sillan kansilaattojen RHseurantamittaukset
Kahden sillan kansilaattojen RHseurantamittaukset
Download "Kahden sillan kansilaattojen RHseurantamittaukset"
1 TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S (Oulu: Kasarmintien ylikulkusilta ) Kahden sillan kansilaattojen RHseurantamittaukset Tilaaja: Tiehallinto Valtion ydinjätehuoltorahasto Ratahallintokeskus Helsingin kaupungin rakennusvirasto Espoon kaupunki Tampereen kaupunki Turun kaupunki2 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) Tilaaja Tiehallinto, Siltatekniikka PL HELSINKI Valtion ydinjätehuoltorahasto Kauppa- ja teollisuusministeriö PL VALTIONEUVOSTO Ratahallintokeskus PL HELSINKI Helsingin kaupungin rakennusvirasto PL HELSINGIN KAUPUNKI Espoon kaupunki, Tekninen keskus PL ESPOO Tampereen kaupunki, katu- ja vihertuotanto Viinikankatu TAMPERE Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto / Suunnittelutoimisto Linnankatu TURKU Tilaus Sop.nro OT9500-4/178/2000/20/85, , TIEH Päätös ad 7/2004/SAF, / VYR Tilausnro , / RHK Tilausnumero / / Hki Dnro 998/241/2006, / Espoo Päätöspöytäkirja Ote Dno YPA: 1019/07/2006, / Tre Päätöspöytäkirja , (065) / Turku Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT Tutkija Liisa Salparanta Lämpömiehenkuja 2, Espoo PL 1000, VTT Puh , Faksi Sähköposti: Tehtävä Kahden sillan kansilaattojen RH-seurantamittaukset3 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) Tiivistelmä Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan seurantamittauksia varten rakenteilla oleviin siltoihin valettiin vuosina ruotsalaisvalmisteisia kosteusantureita. Antureita asennettiin yhteensä 7 siltaan ja niillä on suoritettu mittauksia vuosina Tavoitteena on tuolloin ollut selvittää betonisiltakansien suhteellisen kosteuden ja lämpötilan muutoksia käyttäen uusinta mittaustekniikkaa. Nyt tavoitteena oli selvittää vieläkö anturit toimivat ja onko kosteustasossa tapahtunut muutosta edellisestä seurantamittauksesta. Mittaukset tehtiin kahdelle sillalle: Oulussa Kasarmintien yli kulkevalle jalankulkusillalle ja Espoossa Gräsanojalla Kehä ІІ:n sillalle, jonka alittaa Merituulentie. Mittausten kesto oli noin puoli vuotta sisältäen vuoden kylmimmän ja lämpimimmän jakson. Mittausten perusteella kaikki kosteusanturit toimivat ja tulokset olivat johdonmukaisia. Ainoastaan yksi lämpötilamittauksissa käytetty termopari ei toiminut Espoossa, syy tähän ei selvinnyt. Espoossa olevalla sillalla ei ollut tapahtunut havaittavaa muutosta kosteustasossa seurantamittauksien välillä vuosina Sillassa on mastiksieristys. Oulusta oli käytettävissä kattavampi mittaushistoria ja sen perusteella oli havaittavissa kannen kuivuneen kermin alta vuoden 1998 mittausten jälkeen. Kannen alapinnan ja reunan havaittiin olevan tavanomaista kosteampi. Mittausjakson aikana oli myös selvästi havaittavissa kannen alapinnan kuivumista. Kannen alapinnan ja reunan tavallista korkeammat kosteustasot ovat selitettävissä poikkeuksellisen kosteilla edelliskesällä. Mittauskauden kesä oli puolestaan poikkeuksellisen lämmin ja kuiva.4 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) ABSTRACT Relative humidity and temperature monitoring equipment were installed from 1995 to 1998 on new concrete bridges using Swedish-made humidity sensors. Sensors were installed in a total of 7 bridges and had measurements done from 1995 to The aim of the original research was to monitor changes of relative humidity and temperature in concrete bridge deck using current technology. The aim of the current research was to find out if the humidity sensors are working properly and if the humidity rates have change. The measurements have been done on two bridges: the footbridge which straddles Kasarmintie in Oulu and the bridge which straddles Merituulentie in Grasanoja, Espoo. The running time of the measuring was about half a year and it included the year s coldest and warmest periods. On account of the measurements, all of the humidity sensors are working and the results were logical. Only one of the temperature measurements in Espoo using a thermocouple did not work, for an unknown reason. The humidity rate has not had appreciable changes from the year 2001 to 2006 in Espoo. The Espoo bridge had mastic and Oulu bridge had membrane as water proofing. The Oulu measuring history showed larger variations and therefore drying of the bridge deck s upper surface was noticed after the 1998 measurements. It was noticed that the deck s underside surface and deck s edge were wetter than normal. During the measuring season the deck s underside was also drying at some points. The unusually high humidity levels can be explained by the exceptionally wet summer last year, whereas this summer was exceptional warm and dry.5 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) Kahden sillan kansilaattojen RH-seurantamittaukset 1 JOHDANTO MITTAUSMENETELMÄT JA SEURANTAKOHTEET Rakenteiden kosteus- ja lämpötilaseuranta Yleistä Loggeri Anturin toiminta Anturin rakenne Ympäröivän ulkoilman kosteus- ja lämpötilaseuranta Gräsanojan risteyssilta, Espoo Sijainti Sillan rakennustyöt Rakenteissa olevat anturit Aiemmin tehtyjen kosteus- ja lämpötilamittausten tulokset Kasarmintien ylikulkusilta, Oulu Sijainti Sillan rakennustyöt Rakenteissa olevat anturit Aiemmin tehtyjen kosteus- ja lämpötilamittausten tulokset TULOKSET Gräsanojan risteyssilta, Espoo Kasarmintien ylikulkusilta, Oulu TULOSTEN TARKASTELU Gräsanojan risteyssillalla vioittunut termopari Oulun ja Espoon tulosten vertailu keskenään Tulosten vertailu aiempiin mittaustuloksiin Gräsanojan silta Kasarmintien silta YHTEENVETO LÄHTEET... 226 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) 1 Johdanto Tässä tutkimuksessa selvitettiin toimivatko vuosina betonisiltoihin asennetut MS-anturit ja jos toimivat, mikä on siltojen nykyinen kosteustilanne ja miten se on muuttunut edellisestä mittauksesta. Tutkimuksessa tehtiin seurantamittaus kahdelle betonisillalle, jotka sijaitsevat Oulussa ja Espoossa. Mittaukset tehtiin Espoossa Gräsanojan risteyssillalla S 40 (Silta 2, Kehä II) ja Oulussa Kasarmintien ylikulkusillalla. Silloilla tehtiin noin puolen vuoden mittainen jatkuva kosteus- ja lämpötilamittaus, käyttäen rakenteissa valmiina olevia antureita. Samanaikaisesti rakenteiden mittausten kanssa mitattiin ilman kosteus ja lämpötila ulkoilmasta rakenteen vierestä. Kummassakin kohteessa pyrittiin tekemään mittaukset vuoden lämpimimpänä ja kylmimpänä kautena. 2 Mittausmenetelmät ja seurantakohteet 2.1 Rakenteiden kosteus- ja lämpötilaseuranta Yleistä Rakenteisiin on ennen betonivalua asennettu ruotsalaisvalmisteiset MS-sensorit. Anturi mittaa kosteutta ja lämpötilaa. Sensoreita käytetään ja myydään Ruotsissa vielä tänäkin päivänä. FuktCom AB-niminen yritys myy ja valmistaa anturia. Anturin (Sahlen sensor, MS 102) hinta on nykyisin noin 93 (FuktCom AB). Kuva 1. Betonin sisään valettava MS-sensori metalliverkolla suojattuna (Väyrynen, R. 2000) Loggeri Anturien mittauksessa käytetty loggeri on Grantin valmistama (Kuva 2). Loggerilla voidaan mitata kerralla kahta MS-sensoria. Kussakin MS-sensorissa on kaksi johtoa lämpötila- ja kosteusmittausta varten, joten loggerissa tarvitaan kahdeksan kanavaa. Loggerilla voidaan mitata lämpötila välillä -40 ja +85 o C ja resistanssi välillä 0 ja 25MΩ, mikä vastaa noin RH %.7 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) Kuva 2. Kaksi mittauksissa käytettyä loggeria ja datakaapeli. Loggerin muistikapasiteetti on (BetongDatorn Handbok 1995), eli kun kaikki kanavat ovat käytössä, saadaan 8000 mittauskertaa jokaiselle mittaussuureelle. Mittaustaajuus on mahdollista ohjelmoida halutuksi välillä 1-99 min. Tässä selvityksessä tehdyissä mittauksissa käytetyllä 90 min mittaustaajuudella voidaan siis muistikapasiteetin puolesta mitata 500 päivää. Mittaustaajuus vaikuttaa virran kulutukseen, mikä haluttiin minimoida. Loggeri saa virran kuudesta 1,5 V paristosta (AA). BetongDatorn käsikirjan mukaan paristot riittävät noin neljän kuukauden mittaukseen normaalikäytössä. Kylmässä pattereiden toiminta heikkenee, mikä lisää toimintaepävarmuutta. Jos loggerin virransaanti keskeytyy, laitteen muisti nollautuu. Virran saannin varmistamiseksi loggereihin rakennettiin lisävirtalähteet ja käytettiin hyvin pakkasta kestävää paristotyyppiä (Duracell Ultra M3). Ladattavien akkujen käyttö olisi mielekästä, mutta niiden pakkasenkesto ei ole tiettävästi yhtä hyvä kuin paristojen Anturin toiminta Anturi mittaa lämpötilaa termoparilla (kupari-konstantaani) ja kosteus saadaan pienestä puupalasesta resistanssia mittaamalla. Puupalan resistanssi muuttuu lämpötilan ja puun kosteuspitoisuuden funktiona. Kun nämä riippuvuudet tunnetaan, saadaan puun resistanssin ja lämpötilan perusteella laskettua puun kosteuspitoisuus. Puun sorptiokäyrien avulla saadaan puun kosteuspitoisuus muutettua edelleen suhteelliseksi kosteudeksi. Valmistaja ilmoittaa anturin tarkkuudeksi RH ± 2 prosenttiyksikköä (Paroll, H. 2001). Laskenta tapahtuu tietokoneohjelmalla BetongDatorn. Samaa ohjelmaa käytetään myös mittauslogoerin ohjaamisessa; tietojen purussa ja loggerin käynnistämisessä. Ohjelmassa käytettyjä laskentakaavoja ei ole julkaistu Anturin rakenne Anturissa on pieni puupala, jonka resistanssia mitataan (Kuva 3). Puupalan ympärillä on vesihöyryä läpäisevä suojakuori (Kuva 3, valkoinen osa). Valmistajan antaman tiedon mukaan MS-sensorin reagointiaika on lyhyempi kuin materiaalin, jonka mittaukseen se on kehitetty.8 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) Kuva 3. Ylhäällä on MS-sensori valkoisessa vesihöyryä läpäisevässä suojassa. Alhaalla suoja on aukaistu ja puupala irrotettu elektrodeista. Nuoli osoittaa lämpötilamittauksissa käytetyn termoparin päätä, puun resistanssinmittauselektrodien tyvessä. 2.2 Ympäröivän ulkoilman kosteus- ja lämpötilaseuranta Ulkoilman olosuhteet (suhteellinen kosteus ja lämpötila) mitattiin samanaikaisesti rakenteista tehtävän mittauksen kanssa sillalla olevien mittauslaatikoiden läheisyydestä. Mittaukset tehtiin Tinytag Plusminidataloggereilla (Kuva 4, Liite 1: Loggerin tekniset tiedot). Mittausloggeri mittasi ja tallensi mittaustulokset 90 min välein. Loggerit oli suojattu metallisella suojalla, joka oli pohjasta avoin. Kuva 4. Ulkoilman olosuhteiden mittauksessa käytetty loggeri (Gemini Data Loggers, 2006). Loggerissa on kapasitiivinen suhteellisen kosteuden anturi. RH-anturin reagointiaika on noin 10 s ja tarkkuus ±3 % -yksikköä (25 o C, RH 90 %). Mittausalue on % RH. (Gemini Data Loggers, 2006) 2.3 Gräsanojan risteyssilta, Espoo Sijainti Gräsanojan risteyssilta S 40 (silta 2) on osa Kilonväylää 102 (Kehä ІІ) ja ylittää Kuitinmäentien (nimi vaihtuu Merituulentieksi sillan itäpuolella). Mittauslaatikko sijaitsee pääväylän (102) pohjoiseen päin menevällä tiellä, tien vasemman puoleisimmalla kaistalla. Mittauslaatikko sijaitsee siis erittäin liiken-9 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) nöidyllä väylällä hankalassa paikassa, jossa kaistan sulkeminen on välttämätöntä mittalaitteiden asennuksen ja mittaustiedon purun ajaksi (Liikenteenohjaussuunnitelma: Liite 2) Sillan rakennustyöt Kuva 5. Mittaussillan sijainti on merkitty karttaan mustalla ympyrällä. Siltakannen betonointi on tehty Kannen eristystyöt (lämpötilamittausten perusteella) noin Kumibitumimastiksi (55 kg/m 2 ), päälle suoja-asfaltti (AB 6/50) ja lopuksi asfaltti (AB 16/70) Rakenteissa olevat anturit Ennen valua ( ) raudoitukseen on asennettu neljä MS-sensoria. 1. Reunapalkista 7,23m (palkin sisäreunasta), kannen yläpinnasta 20mm syvyydelle 2. Reunapalkista 7,23m (palkin sisäreunasta), kannen yläpinnasta 500mm syvyydelle 3. Reunapalkista 7,34m (palkin sisäreunasta), kannen alapinnasta 20mm syvyydelle 4. Reunapalkki 0,27m (palkin ulkoreunasta), palkin yläpinnasta 20mm syvyydelle Kuva 6. Antureiden sijainti sillan poikkileikkauksessa.10 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) Aiemmin tehtyjen kosteus- ja lämpötilamittausten tulokset Osa aiemmin saatujen kosteus- ja lämpötilamuutosten tuloksista esitetään kuvissa 7-9. Kuva 7. Mittaustulokset Gräsanojan risteyssillalta ( ) (Paroll, H. 2001). Kuva 8. Mittaustulokset Gräsanojan risteyssillalta ( ) (Paroll, H. 2001).11 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) Kuva 9. Mittaustulokset Gräsanojan risteyssillalta ( ) (Paroll, H. 2001). 2.4 Kasarmintien ylikulkusilta, Oulu Sijainti Kevyenliikenteen silta Kasarmintien yli sijaitsee Oulussa kulkien 4-tien kyljessä heti Oulunjoen eteläpuolella. Sillan itäpuolella sijaitsee Oulun Vesi, jonka postiosoite on Kasarmintie Sillan rakennustyöt Kannen betonointi on tehty , jolloin on myös asennettu rakenteissa olevat mittausanturit. Kermien epäonnistunut asennus tapahtui Kupliva kermi poistettiin ja uusi kaksinkertainen epoksihartsipinnoite (Ergoflex Dur 500 S) asennettiin ennen varsinaista eristystä , jolloin asennettiin kaksinkertainen kermi. Silloisten MS-sensorilla tehtyjen mittaustulosten mukaan (Kuva 12) betonin suhteellinen kosteus on ollut huomattavan korkea eristystyön aikana Rakenteissa olevat anturit Siltakanteen on asennettu kuusi MS-sensoria. Kaksi anturia on asennettu reunapalkin viereen 20 mm:n syvyydelle ylä- ja alapinnoista. Loput neljä anturia sijaitsevat kannen keskiosassa molemmilla ylä- ja alapinnoilla kaksi anturia 20 ja 50mm etäisyydellä pinnasta (Kuva 10).12 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) Kuva 10. MS-sensoreiden sijainti Kasarmintien ylikulkusillan poikkileikkaus kuvassa (Paroll, H. & Nykänen, E, 1999) Sillalla on tehty kosteusmittauksia myös Vaisalan HMP 44-antureilla, AHEAD Hygrotemp ІІ-antureilla, sekä otettu materiaalinäytteitä kosteuspitoisuuden määrittämistä varten (Väyrynen, R. 2000). Nämä mittaukset on suoritettu välisenä aikana sillan kannen yläpinnasta, eivätkä anturit tai mittausreiät ole enää käytettävissä Aiemmin tehtyjen kosteus- ja lämpötilamittausten tulokset Osa aiemmin saatujen kosteus- ja lämpötilamuutosten tuloksista esitetään kuvissa Kuva 11. Mittaustulokset ( ) Kasarmintien sillan siltakannen keskiosan yläpinnasta (Paroll, H. 2001).13 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) Kuva 12. Osa edellisestä kuvasta, mittaustulokset kuplimisen aikana ( ) (Paroll, H. 2001). Kuvassa on viivalla merkitty kermin asentamisajankohta. Sen jälkeen kuvassa näkyy voimakas lämpötilan nousu ja vastaavasti betonin huokosilman RH:n nousu, mikä aiheutti kermin kuplimisen. Kuva 13. Kapasitiivisella AHEAD Hygrotemp ІІ-anturilla saadut virheelliset betonin huokosilman RHmittaustulokset ( ) (Paroll, H. 2001). Betonin RH ei seurannut lämpötilaa.14 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) Kuva 14. Vaisalan HMP 44-antureilla tehdyt kertamittaukset eri eristyksillä ja vastaavat MS-sensorien tulokset (Paroll, H. 2001). Kuva 15. Mittaustulokset keskeltä siltakantta kannen alapinnasta ( ) (Paroll, H. 2001).15 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) Kuva 16. Mittaustulokset siltakannen reunasta kannen ylä- ja alapinnasta ( ) (Paroll, H. 2001). 3 Tulokset 3.1 Gräsanojan risteyssilta, Espoo Sillalla suoritettiin mittaukset välisenä aikana. Ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus kyseisenä aikana (Kuva 17) ulkoilman RH% ulkoilman lämpötila [oc] 7d KA ulkoilman lämpötila 7d KA ulkoilman suhteellinen kosteus suhteellinen kosteus % lämpötila o C aika (p.k.vv) Kuva 17. Kehä 2 sillalta mitatut ulkoilman olosuhdetiedot. Kuvassa tummalla paksulla viivalla (7d KA) on kuvattu viikon trendiä, arvot ovat viikon keskiarvolukemia. Kuvasta (Kuva 17) nähdään, että mittauskauden alin mitattu lämpötila -19,6 o C oli ja korkein lämpötila +32,2 o C oli16 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) RH_20mm yläpinta reuna RH_rakenteen keskeltä RH % lämpötila ( o C) RH_20mm yläpinta keskeltä kantta RH_alapinta 20mm keskeltä kantta lämpötila_20mm yläpinnasta keskeltä kantta lämpötila_rakenteen keskeltä lämpötila_alapinnasta 20mm keskeltä kantta 1d KA lämpötila_20mm yläpinnasta keskeltä kantta d KA lämpötila_rakenteen keskeltä aika (p.k.vv) 1d KA lämpötila_alapinnasta 20mm keskeltä kantta Kuva 18. Sillasta MS- sensoreilla mitatut suhteellisen kosteuden ja lämpötilan arvot. Lämpötiloista on piirretty myös vuorokauden trendit (1d KA). Kuvaan (Kuva 18) on koottu kaikki rakenteesta tehdyt RH % -mittaukset, tämä mahdollistaa arvojen vertailun. Kuvasta nähdään, että kannen alapinnasta on saatu muita merkittävästi alhaisempia RH-arvoja. Kannen alapinnassa RH on kesällä heilahdellut 80 %:n molemmin puolin lämpötilan ollessa noin 20 o C, alimmillaan RH on ollut talvella ja keväällä alle 77 % (käytetty mittalaite ei pysty mittaamaan alhaisempia arvoja). Kannen keskeltä mastiksin alapuolelta 20 mm syvyydeltä ja 500 mm syvyydeltä on saatu hyvin lähellä toisiaan olevia mittaustuloksia, jotka poikkeavat toisistaan vain lähinnä siinä, että pinnan lämpötilavaihtelut ovat suuremmat ja reagoivat nopeammin ulkolämpötilan muutoksiin. Keskellä kantta suhteellinen kosteus oli talvella alhaisimmillaan noin 85 % lämpötilan ollessa tällöin noin -12 o C. Keväällä ( ), kun lämpötila nousi voimakkaasti, seurasivat RH-lukemat lämpötilaa. Toukokuun alussa RHarvot näyttivät jo kannen keskellä noin 100 RH % ja pysyivät korkealla mittausjakson loppuun saakka ( ). Kannen reunassa 20 mm yläpinnasta olevan anturin lämpötilamittaukset eivät onnistuneet. Syytä tähän ei ole tiedossa. Saman anturin suhteellisen kosteuden mittaustuloksia voidaan tästä syystä pitää korkeintaan suuntaa antavina. Suhteellisen kosteuden arvot seuraavat kesällä kuitenkin lämpötilaa, mikä viittaa anturin toimivan oikein. Anturin mukaan reunan yläpinnassa 20 mm syvyydellä suhteellinen kosteus on ollut noin 90 ja 100 % välissä.17 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) 3.2 Kasarmintien ylikulkusilta, Oulu Sillalla suoritettiin mittaukset välisenä aikana. Ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus kyseisenä aikana (Kuva 19). Ulkoilma RH% Ulkoilma [oc] 7d KA ulkoilman lämpötila 7d KA ulkoilman suhteellinen kosteus suhteellinen kosteus % lämpötila o C aika (p.k.vv) Kuva 19. Kasarmintien ylikulkusillan ulkoilman olosuhdetiedot. Kuvassa tummalla paksulla viivalla (7d KA) on kuvattu trendiä, arvot ovat viikon keskiarvolukemia. Kuvasta (Kuva 19) nähdään että mittauskauden alin mitattu lämpötila -28,3 o C oli ja korkein lämpötila +31,8 o C oli18 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) Kannen keskeltä 20mm alapinnasta [RH] Kannen keskeltä 50mm alapinnasta [RH] Kannen reuna 20mm yläpinnasta [RH] RH % lämpötila (oc) Kannen reuna 20mm alapinnasta [RH] Kannen keskeltä 20mm yläpinnasta [RH] Kannen keskeltä 50mm yläpinnasta [RH] Kannen keskeltä 20mm yläpinnasta [oc] Kannen keskeltä 20mm alapinnasta [oc] d KA lämpötila_kannen keskeltä 20mm yläpinnasta Aika (p.k.vv) 1d KA lämpötila_kannen keskeltä 20mm alapinnasta Kuva 20. Kasarmintien ylikulkusillasta MS- sensoreilla mitatut suhteellisen kosteuden ja lämpötilan arvot. Lämpötiloista on kuvassa esitetty vain minimi (kannen alapinta) ja maksimiarvot (kannen yläpinta) sekä piirretty vuorokauden trendit (1d KA). Kuvaan (Kuva 20) on koottu kaikki rakenteesta tehdyt RH % mittaukset, tämä mahdollistaa arvojen vertailun. Kuvasta nähdään, että kevättalvella ( ) RH % on alhaisin (noin RH % ja lämpötila noin o C) kannen keskellä kermin alapuolella. Samaan aikaan kannen reunasta on mitattu noin 5 RH prosenttiyksikköä korkeampia arvoja ja keskeltä kantta kannen alapinnasta noin 10 RH prosenttiyksikköä korkeampia arvoja. Keväällä ( ) kun lämpötila nousi voimakkaasti, seurasivat RH-lukemat lämpötilaa. Toukokuun alussa RH-arvot näyttivät jo kaikissa mittauspisteissä noin 100 RH % ja pysyivät korkealla mittausjakson loppuun saakka ( ), lukuun ottamatta kannen alapintaa. Kannen alapinnassa 20 mm syvyydellä RH-arvot kääntyivät laskuun kesäkuun alussa, kannen reunassa noin kaksi viikkoa kannen keskiosaa nopeammin. Mittausjakson lopussa kannen keskellä 20 mm syvyydellä suhteellinen kosteus oli noin 95 % ja lämpötila noin +23 o C ja kannen reunassa samalla syvyydellä suhteellinen kosteus oli noin kolme prosenttiyksikköä alhaisempi, kuin kannen keskellä ja lämpötila noin kaksi astetta reunaa alhaisempi. Kuvissa (Kuva 21 ja Kuva 22) on vielä piirretty kannen keskeltä ja kannen reunasta saadut kaikki mittaustulokset omiin kuviin.19 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) RH % Aika (p.k.vv) lämpötila (oc) Kannen keskeltä 20mm alapinnasta [RH] Kannen keskeltä 50mm alapinnasta [RH] Kannen keskeltä 20mm yläpinnasta [RH] Kannen keskeltä 50mm yläpinnasta [RH] Kannen keskeltä 20mm yläpinnasta [oc] Kannen keskeltä 20mm alapinnasta [oc] Kannen keskeltä 50mm yläpinnasta [oc] Kannen keskeltä 50mm alapinnasta [oc] Kuva 21. Kannen keskeltä tehdyt mittaukset. 100 Kannen reuna 20mm yläpinnasta [RH] Kannen reuna 20mm alapinnasta [RH] Kannen reuna 20mm yläpinnasta [oc] Kannen reuna 20mm alapinnasta [oc] 50 RH % Aika (p.k.vv) lämpötila o C Kuva 22. Kannen reunasta tehdyt mittaukset.20 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) 4 Tulosten tarkastelu 4.1 Gräsanojan risteyssillalla vioittunut termopari Mittaukset onnistuivat yhtä MS-sensorin lämpötilamittausta lukuun ottamatta, eikä vian syytä tiedetä. Puuttuvat lämpötilatiedot eivät sinänsä ole iso menetys, koska ne voitiin korvata lähes vastaavilla arvoilla 20 mm yläpinta keskeltä ja laskea näillä MS-sensorin vastusarvoista suhteellinen kosteus. Kannen reunassa 20 mm pinnassa olevan MS-sensorin suhteellisen kosteuden arvot ovat tämän johdosta riittävän tarkkoja ja käyttökelpoisia, mutta anturin RH-tuloksiin tulee suhtautua varauksella, koska termoparin pää ja RH-anturi sijaitsevat samassa kotelossa ja vaurio voi olla pelkää termoparia laajempi. Mainittakoon kuitenkin, että lämpötilalla ja suhteellisella kosteudella on omat kaapelinsa, joten vaurio voi olla vain toisessakin. 4.2 Oulun ja Espoon tulosten vertailu keskenään Siltakannen yläpinta keskellä kantta Molemmissa silloissa oli keskellä kantta vesieristyksen alla 20 mm syvyydellä anturit, joiden mittaustulokset ovat hyvin lähellä toisiaan (Kuva 23). Espoo_RH_kannen keskeltä 20mm yläpinnasta Espoo_lämpötila_keskeltä kantta 20 mm yläpinnasta Espoo_1d KA lämpötila_kannen keskeltä 20 mm yläpinnasta Oulu_RH_kannen keskeltä 20 mm yläpinnasta Oulu_lämpötila_kannen keskeltä 20 mm yläpinnasta Oulu_1d KA lämpötila_kannen keskeltä 20 mm yläpinnasta RH % lämpötila ( o C) aika (p.k.vv) Kuva 23. Keskeltä kantta vesieristyksen alapuolelta mitatut suhteelliset kosteudet ja lämpötilat Oulussa ja Espoossa. Kuvasta (Kuva 23) nähdään, että Oulun ja Espoon siltojen vesieristyksen alla oli hyvin samankaltaiset olosuhteet. Vaikka suhteellinen kosteus laskee vesieristyksen alla talvella, niin se ei johdu rakenteen kuivumisesta. Suhteellinen kosteus seuraa kuvassa lämpötilaa, koska betonin tasapainokosteuskäyrät ovat lämpötilariippuvia.21 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) Siltakannen alapinta Keskellä kantta kannen alapinnassa 20 mm syvyydellä tuloksissa Oulun ja Espoon välillä oli merkittävä ero. Espoossa alapinta oli merkittävästi kuivempi, suhteellinen kosteus oli noin 80 % ja vaihtelu ±3 prosenttiyksikköä +20 o C lämpötilassa. Oulussa samassa lämpötilassa suhteellinen kosteus oli 96,5 % ja vaihtelu ±3,5 prosenttiyksikköä. Kuvasta (Kuva 20) voidaan päätellä, että Oulussa oleva silta kuivuu alapinnastaan kannen reunasta ja keskeltä kantta 20 mm syvyydeltä. Kannen alapinnan voidaan päätellä kuivuvan, koska suhteellisessa kosteudessa on laskeva trendi, eikä vastaavaa trendiä voida havaita samalla lämpötilalla. Samanlaista selvää kuivumista ei voida havaita Espoon sillalla. 4.3 Tulosten vertailu aiempiin mittaustuloksiin Gräsanojan silta Siltakannen yläpinta keskellä kantta Aiemmat seurantamittaukset on tehty valun jälkeen ( ) ja sen kesto oli noin 6 vko (1.7.98) sekä lähtien mittauksen keston ollen noin 6,5 kk ( ). Vuosien 2001 ja 2006 alkuvuoden mittaustulokset ovat samankaltaisia (Kuva 9 ja Kuva 18). Molempina ajankohtina suhteellinen kosteus on ollut noin 90 % lämpötilan ollessa noin -5 o C ja lämpötilan noustessa suhteellinen kosteus on noussut 100 %:iin. Siltakannen puoliväli keskellä kantta Aiempi seurantamittaus on tehty valun jälkeen ( ) ja sen kesto oli noin 6 vko (1.7.98), vuosina 2000 ja 2001 tehdyissä mittauksissa kannen keskiosa ei ollut mukana. Valun jälkeen kannen keskiosassa on ollut koko 6 vko:n mittausjakson ajan suhteellinen kosteus lähes 100 % (Kuva 7). Nyt tehdyissä mittauksissa suhteellinen kosteus kannen keskellä oli keväällä (noin -5 o C) noin 90 % ja lämpötilan noustessa noin +13 o C:een suhteellinen kosteus saavuttaa 100 % ja pysyy siellä mittausjakson loppuun (Kuva 18). Siltakannen alapinta keskellä kantta Aiemmat seurantamittaukset on tehty valun jälkeen ( ) ja sen kesto oli noin 6 vko (1.7.98) sekä lähtien mittauksen keston ollen noin 6,5 kk ( ). Vuosien 2001 ja 2006 alkuvuoden mittaustulokset ovat samankaltaisia (Kuva 9 ja Kuva 18). Molempina ajankohtina suhteellinen kosteus on ollut alle mittauskapasiteetin alarajan 77 RH %. Lämpötilan noustessa noin +15 o C:een suhteellinen kosteus nousee noin 80 %:iin. Havaittavaa muutosta ei ole siis tapahtunut viiden vuoden aikana. Siltakannen reunan yläpinta Aiemmat seurantamittaukset on tehty valun jälkeen ( ) ja sen kesto oli noin 6 vko (1.7.98) sekä lähtien mittauksen keston ollen noin 6,5 kk ( ). Aikaisemmissa mittauksissa suhteellinen kosteus on ollut noin 100 % (Kuva 9). Nyt tehdyissä mittauksissa suhteellinen kosteus vaihteli enemmän, ollen kuitenkin korkea (keskimäärin noin 95 %) koko mittausjakson ajan (Kuva 18) Kasarmintien silta Siltakannen yläpinta keskellä kantta Aiempi seurantamittaus on tehty valun jälkeen ( ) ja sen kesto oli noin 11kk ( ). Seurantajakson aikana suhteellinen kosteus nousee pinnoittamisen jälkeen 100 %:iin ja pysyy siellä koko seurantajakson ajan (Kuva 11). Suhteellinen kosteus ei siis laske kermin alla vaikka lämpötila laskee. Noin kahdeksan vuoden jälkeen tehdyissä mittauksissa ( ) suhteellinen kosteus laski kermin alla noin 85 %:iin lämpötilan laskiessa ja suhteellinen kosteus vakiintui 100 %:iin vasta rakenteen22 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (22) keskilämpötilan vakiintuessa yli +20 o C. Tämän perusteella voidaan päätellä rakenteen kuivuneen (kosteuspitoisuuden laskeneen) kermin alla mittausjaksojen välissä. Siltakannen alapinta keskellä kantta Aiempi seurantamittaus on tehty valun jälkeen ( ) ja sen kesto oli noin 3 v 9 kk ( ). Seurantajakson aikana suhteellinen kosteus 50 mm syvyydellä kannen alapinnasta nousee valun jälkeen 100 %:iin ja pysyy siellä koko seurantajakson ajan (Kuva 15). Sen sijaan 20 mm syvyydellä suhteellinen kosteus vaihtelee talven 80 %:sta kesän 95 %:iin. Nyt tehdyissä mittauksissa ( ) suhteellinen kosteus oli 50 mm syvyydellä alimmillaan talvella noin 90 % ja lämpötilan kohotessa se nousi 100 %:iin pysyen siellä mittausjakson loppuun. Lähempänä pintaa, 20 mm syvyydellä, suhteellinen kosteus on talvella ja keväällä muutaman prosenttiyksikön korkeampi, seuraillen 50 mm syvyydellä olevan anturin arvoja. Kesällä pinnassa, 20 mm syvyydellä, oleva anturi näyttää alenevaa suhteellisen kosteuden trendiä, joten rakenne kuivuu. Syy pinnasta saatuihin korkeampiin suhteellisen kosteuden arvoihin, kuin aikaisempana mittausjaksona, voi olla poikkeuksellisen kosteassa edellisessä kesässä. Rakenne on päässyt kastumaan pinnasta ja nyt se kuivuu. Toinen syy on, että rakenne kuivuu alapinnan kautta, eli rakenteen sisältä kulkeutuu kosteutta rakenteen alapintaa kohden. Siltakannen reunan ala ja yläpinta Aiempi seurantamittaus on tehty valun jälkeen ( ) ja sen kesto oli noin 3 v 9 kk ( ). Seurantajakson aikana suhteellinen kosteus yläpinnassa on vaihdellut talven noin 85 %:sta kesän noin 100 %:iin. Alapinnassa suhteellinen kosteus on talvella ollut alle mittauskapasiteetin alarajan 77 %:n (noin 70 %) ja kesällä 85 % (Kuva 16). Nyt tehdyissä mittauksissa ( ) suhteellinen kosteus oli ala- ja yläpinnassa talvella noin 90 % ja ilman lämmetessä suhteellinen kosteus nousi noin 100 %:iin. Talvella 2006 yläpinnan suhteellinen kosteus oli siis noin viisi prosenttiyksikköä tavanomaista korkeampi. Yläpinnan suhteellinen kosteus pysyi noin 100 %:ssa toukokuusta mittausjakson loppuun. Alapinnassa suhteellinen kosteus oli talvella arviolta noin 20 prosenttiyksikköä aiempia mittauksia korkeammalla, mutta lähti laskemaan touko-kesäkuussa. Lämpötilan edelleen noustessa tai pysyessä korkealla, suhteellisen kosteuden lasku tarkoittaa rakenteen kuivumista. 5 Yhteenveto Silloilla toimivat MS-sensorit toimivat yhtä termoparia lukuun ottamatta. Syynä voi olla valussa tapahtunut varomattomuus, koska Gräsanojan sillalla ongelmia on esiintynyt aieminkin (Paroll, H. 2006). Anturit ovat toimineet rakenteessa jo lähes 10 vuotta. Oulussa kermin ja Espoossa mastiksin alla olosuhteet ovat mittausten perusteella hyvin samankaltaiset. Mastiksin alla oleva paineentasausverkko ei ole lisännyt kosteusvaihteluita eikä nopeuttanut kuivumista laatan yläpinnassa. Kermin alla kosteusvaihtelut ovat suuremmat ja kannen yläpinta on kuivunut nopeammin kuin mastiksin alla. Mittaustulosten perusteella kummankin sillan vedeneriste on ehjä. Luotettavammin eheyden voi selvittää kloridipitoisuusmittauksin. Espoo: Siltakannen ylä- tai alapinnassa ei ole tapahtunut huomattavaa muutosta vuosien 2001 ja 2006 välissä. Oulu: Kermin alla on tapahtunut selvää kuivumista mittausjaksojen välissä. Näytä lisää
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-12177-6 21.12.26 Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy TESTAUSSELOSTE Lisätiedot KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä
KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden Lisätiedot SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT
SIMO, Siltojen monitorointi Ilkka Hakola, VTT SIMO, Projektin yleiskatsaus SIMO projekti on TEKES rahotteinen projekti (ei mukana missään ohjelmassa), jossa on mukana 15 partneria. Projektin kokonaisbudjetti Lisätiedot TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET
Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013 Lisätiedot Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija Lisätiedot Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA080DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-9668-9 16.12.29 Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA8DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin laitteen lämmityskäyrän Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-01485-11 21.2.2011
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1485-11 21.2.211 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE35VA + MUZ-GE35VAH toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo Lisätiedot Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus
FLIR Systems AB 16.12.2010 Tutkimusselostus VTT-S-10235-10 Liite 2 Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus PVM 16.12.2010 Lämpökuvaaja: VTT Expert Services Oy Erkki Vähäsöyrinki Tilaaja: Binja Lisätiedot Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti
TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus) Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-08832-10 5.11.2010
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-8832-1 5.11.21 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-NE9JKE-1 + CU-NE9JKE-1 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo Lisätiedot MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015
Kosteusmittausraportti Betonivalun päällystettävyysmittaukset Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin Lisätiedot Kosteuden. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos
Kosteuden monitorointimenetelmät i ti t TkL Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos Esitelmän sisältö Kosteuden Lisätiedot Varausta poistavien lattioiden mittausohje. 1. Tarkoitus. 2. Soveltamisalue. 3. Mittausmenetelmät MITTAUSOHJE 1.6.2001 1 (5)
1.6.2001 1 (5) Varausta poistavien lattioiden mittausohje 1. Tarkoitus Tämän ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää varausta poistavien lattioiden mittaamista ja mittaustulosten dokumentointia Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS. Työ 2696-3 22.5.2014
Työ 2696-3 22.5.2014 TUTKIMUSSELOSTUS Tuloilmaikkunan virtaustekniset ominaisuudet: Savukokeet, lämpötilaseuranta ja tuloilman virtaus ikkunavälissä ilman venttiiliä, ilmanohjaimia ja suodattimia Insinööritoimisto Lisätiedot Ilmaääneneristävyyden määrittäminen
Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Suomen Terveysilma Oy Sänkitie 21 PL 89 00391 Helsinki Peter Schlau 19.02.01, tarjous 98//01/TE eijo Heinonen VTT akennus- ja yhdyskuntatekniikka Lämpömiehenkuja 3, Lisätiedot Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa
Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5 Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin Lisätiedot KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330
1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207 Lisätiedot Betonin suhteellisen kosteuden mittaus
Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5. Lisätiedot LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837
LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen Lisätiedot Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala
Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan Lisätiedot YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET
LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus Lisätiedot Betonikoulutus 28.11.2013
Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS. Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01176-14 28.2.2014. Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tuloilmaikkunaventtiili Air-Termico
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-1176-14 28.2.214 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tuloilmaikkunaventtiili Air-Termico Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-1176-14 1(3) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lisätiedot KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013
KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05847-14 18.12.2014
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-5847-14 18.12.214 Ilmalämpöpumpun Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo Lisätiedot DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012
Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212 Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02770-11 20.4.2011. Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon db-lattia
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02770-11 20.4.2011 Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon db-lattia Tilaaja: Fescon Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02770-11 1 (4) Tilaaja Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä, Lisätiedot TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti
TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä ( Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 1. Lattialämmityslevy Turbo-Cupe EPS-DES WPS 045, 30mm 2. Lattialämmityslevy Styrox 30 mm Tilaaja: Lisätiedot PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000 Lisätiedot Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta)
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02441-07 Korvaa selostuksen Nro VTT-S-00671-07 7.3.2007 n aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) Tilaaja: SIA Lisätiedot Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12 Lisätiedot TOIMET. Mittaus Rakenteista tehtävät mittaukset Rakenteiden pinnoitettavuusvaatimukset Kuivumisolosuhteiden mittaaminen
Mittaus Rakenteista tehtävät mittaukset Rakenteiden pinnoitettavuusvaatimukset Kuivumisolosuhteiden mittaaminen 2 2 4 4 1 MITTAUS Työmaalla mitattavia asioita ovat kuivumisolosuhteet sekä rakenteiden kosteuspitoisuudet. Lisätiedot Ikkunan tuuletusluukkuun liitetyn ulkoilmaventtiilin Velco VT 100
YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE1638/01 1 (6) Tilaaja Terveysilma Oy Peter Schlauf Sänkitie 21 00391 Helsinki Tilaus Tilaus maililla 19.02.2001/P. Schlauf Yhteyshenkilö VTT:ssä Keijo Kovanen Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA 31.7.
TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA Tutkimusselostus 2 (20) Ulkoseinärakenteen lämpö- ja kosteustekninen tarkastelu Lisätiedot Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S
LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05 Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008. Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008 Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin ja kosteustekninen toimivuus Tilaaja: Termex-Eriste Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-02869-08 1 (5) Tilaaja Lisätiedot Kosteusmittausten haasteet
Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen Lisätiedot Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197
Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat: Lisätiedot Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05397-10 23.6.2010 Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tilaaja: Termex-Eriste Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-05397-10 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lisätiedot Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013
Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 Pinnoituscaset Sami Niemi Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut Pinnoituksen onnistuminen Epäonnistumisia liian usein Välillä toimii aivan märälläkin Välillä irtoaa, Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08802-09 4.12 2009 Vedeneristysalustan kosteuden mittausmenetelmät ja kriteerit
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08802-09 4.12 2009 Vedeneristysalustan kosteuden mittausmenetelmät ja kriteerit Tilaaja: Tiehallinto Valtion ydinjätehuoltorahasto Ratahallintokeskus Helsingin kaupungin rakennusvirasto Lisätiedot Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet
1 (7) Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet Kehityspäällikkö Gunnar Laurén, Saint-Gobain Weber Oy Ab Johdanto Lattiapäällysteiden kosteusherkkyys on ollut jo pitkään tiedossa, mm Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki Lisätiedot Kosteuskartoitusraportti
Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite: Lisätiedot 192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä
1 (5) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö SIMONKYLÄN KOULU Koivukyläntie 52 Lisätiedot Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien
TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4 Lisätiedot KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI 16.05.2011
KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI 16.05.2011 KOHDE TILAAJA - Kaivohaka 3-5 b 66, 13210 Hämeenlinna / Matintalot - Kohteen vuokralainen KÄYTTÖTARKOITUS - Tarkoitus selvittää suihkuhuoneen lattiapäällysteen aluskosteus Lisätiedot Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy
Suodatinmateriaalien Testaus TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 1271 / 8.11.27 Suomen Terveysilma Oy TUTKIMUSSELOSTUS N:O AUT43 1271 2 (6) Tilaaja Tilaus Suomen Terveysilma Oy PL 89 391 Helsinki Tilauksenne 7.3.21 Lisätiedot NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto
Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija Lisätiedot MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1
MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2 Lisätiedot Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi
Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen Lisätiedot 5$32577, 1 (8) Kokeen aikana vaihteisto sijaitsi tasalämpöisessä hallissa.
5$32577, 1 (8) 5967(&12/2* Lisätiedot Kosteusmittausraportti
1(10) Kosteusmittausraportti Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin GANN RHT 37 kosteusanturi VAISALA Lisätiedot Eristysvastuksen mittaus
Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta Lisätiedot VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)
1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2. Lisätiedot Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT- S-04065-09 Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin ja kosteustekninen toimivuus Tilaaja: Termex-Eriste Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT- S-04065-09 1 (5) Tilaaja Tilaus Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5
KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo Lisätiedot YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI
Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu Lisätiedot 192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi
1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie Lisätiedot Pitäsköhä näitä suojata jotenki?
Pitäsköhä näitä suojata jotenki? Satuin kuulemaan otsikon mukaisen kysymyksen, jonka esitti pientalon rakentaja/rakennuttaja kuorma-autokuskille. Autokuski nosti villapaketit nättiin nippuun lähes tyhjälle Lisätiedot ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06584-09 15.9.2009 Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset Tilaaja: Suomen Pakkausmateriaalit TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-06584-09 1 (3) Tilaaja Suomen Pakkausmateriaalit Lisätiedot MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11
marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö: Lisätiedot CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus
CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista Lisätiedot Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita
Tarkastusraportti Sivu: 1 (20) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Leinonen Panu (Yhteyshenkilö) p. 00404872445 Panu.Leinonen@pelkosenniemi.fi Lisätiedot Ikkunan U-arvon määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S- 10586-10 29.10.2010 Ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen sisään-sisään aukeava alumiiniverhottu puuikkuna MSE Alu 1 (karmisyvyys 160 mm) Tilaaja: Hämeenkyrön Ikkunatehdas Lisätiedot RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS "#$%&'(!)*! +++,"#$%&'(,-#!
RIMATE OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS "#$%&'()* +++,"#$%&'(,-# "#$%&'()* +++,"#$%&'(,-# "#$%&'(&%)*(+++ +++ KARTOITUKSEN TILAAJA Nimi: Osoite: Kimmo Laipio Kruununtie 5 B 3, 02180 Espoo Puhelin: 0407798309 Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008 JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen Tilaaja: Kelosta Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 10713 08 Lisätiedot Hakkeen kosteuden on-line -mittaus
Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Julkaisu: Järvinen, T., Siikanen, S., Tiitta, M. ja Tomppo, L. 2008. Yhdistelmämittaus hakkeen kosteuden on-line -määritykseen. VTT-R-08121-08 Tavoite ja toteutus Hakkeen Lisätiedot UPM ProFi. Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies
UPM ProFi Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies THERMAL EXPANSION 0,004 % per 1 C e.g. 40 C change in board temperature = 6mm expansion / contraction Lisätiedot Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.
Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan Lisätiedot Ryömintätilaisten alapohjien toiminta
1 Ryömintätilaisten alapohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara
TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Vesihuolto 16.12.2014 Jukka Sandelin HSY Raportti Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki 1. TAUSTAA Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto Lisätiedot WintEVE Sähköauton talvitestit
2013 WintEVE Sähköauton talvitestit J.Heikkilä Centria 5/13/2013 1 Sisältö Reitti 1 (42.3km) -2 C -5 C lämpötilassa, 10.1.2013, 14:08:28 14:59:37... 2 Reitti 1 (42.3km) -14 C -17 C lämpötilassa, 11.1.2013, Lisätiedot 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4
Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI
VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1272940 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Pukuhuoneet ja märkätilat kuntosalin kosteusvaurioituneen seinän linjassa Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu Lisätiedot Puun kosteuskäyttäytyminen
1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä Lisätiedot Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.
Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat: Lisätiedot Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi
Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki, Lisätiedot Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011
Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS Lisätiedot VAHINKOKARTOITUS. As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 i 18, ESPOO. Kosteusmittaus
VAHINKOKARTOITUS As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 i 18, ESPOO Kosteusmittaus 1 Työnumero: 10405 kartoitus: 28.9 3.10.2001 Laatija: Marko Niilimäki 050 336 4891 Säkkiväline Oy Vahinkosaneeraus PL146, 04301 Lisätiedot KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40
KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua. Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA
TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005 Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. Tilaaja: Jeven Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE NRO RTE590/05 1(2) Tilaaja Tilaus Jeven Lisätiedot Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys
Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö Lisätiedot 466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS. Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto
1 466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat C ja D, Ympäristöministeriön Lisätiedot ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS
ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila Lisätiedot Vantaan kaupungintalo. Kellarikerroksen seinärakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisaikaselvitys 4.6.2008 TUTKIMUSRAPORTTI
Vantaan kaupungintalo Kellarikerroksen seinärakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisaikaselvitys 4.6.2008 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY/ HUMI-GROUP Halsuantie 4, 00420 Helsinki Puh. 0207 698 698, fax Lisätiedot ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen
ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman Lisätiedot APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01821-15 18.5.2015 APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: APAD Teknologiat Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-01821-15 1(2) Tilaaja APAD Teknologiat Oy Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute