Source: http://docplayer.fi/4296697-Rakennusvaiheen-lvi-tarkastukset-ja-tarkastusten-asiakirjapohja-muistilistoineen-aleks-laitinen-metropolia-ammattikorkeakoulu.html
Timestamp: 2016-10-28 10:37:09+00:00
Document Index: 13459294

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Rakennusvaiheen LVI-tarkastukset ja tarkastusten asiakirjapohja muistilistoineen. Aleks Laitinen. Metropolia Ammattikorkeakoulu
Rakennusvaiheen LVI-tarkastukset ja tarkastusten asiakirjapohja muistilistoineen. Aleks Laitinen. Metropolia Ammattikorkeakoulu
Download "Rakennusvaiheen LVI-tarkastukset ja tarkastusten asiakirjapohja muistilistoineen. Aleks Laitinen. Metropolia Ammattikorkeakoulu"
1 Aleks Laitinen Rakennusvaiheen LVI-tarkastukset ja tarkastusten asiakirjapohja muistilistoineen Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari, LVI (AMK) Rakennusalan työnjohto, LVI Opinnäytetyö2 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Aleks Laitinen Rakennusvaiheen LVI-tarkastukset ja tarkastusten asiakirjapohja muistilistoineen 36 sivua + 5 liitettä Tutkinto rakennusmestari, LVI (AMK) Koulutusohjelma rakennusalan työnjohto Suuntautumisvaihtoehto LVI-tekniikan työnjohto Ohjaajat lehtori Jyrki Viranko talotekniikan projektipäällikkö Timo Kekkonen Opinnäytetyön aiheena on LVI-asennusten tarkastus ja asennusten tarkastusasiakirja muistilistoineen. Toimeksianto tuli SRV Rakennus Oy:n talotekniikkayksikön johtajalta Tapani Nousiaiselta. Opinnäytetyössäni käydään läpi LVI-asennusten tarkastus, muistilista tarkastajan tueksi ja tarkastusten dokumentointi. Työni esittelee eri asennusten tarkastustapoja ja asennuksissa huomioitavia asioita. Opinnäytetyössä esitellään lisäksi tarkastusasiakirjojen dokumentaatio ja arkistointi sekä asennuksissa käytettävät materiaalihyväksynnät. Opinnäytetyöni tavoitteena on esitellä LVI-asennusten eri osa-alueita sekä selvittää, mihin kiinnittää huomiota tarkastustilanteessa. Tarkoituksena on tuoda esiin LVI-asennusten laatuvaatimukset asennusten suhteen. Lähdeaineistona on käytetty LVI-ohjekortteja, eri rakentamismääräyskokoelmia, valmistajien asennusohjeita. Työtäni varten olen haastatellut asiaa tuntevia henkilöitä opinnäytetyöni ja työharjoittelun ohessa. Työni lopputuloksena syntyneitä tarkastusasiakirjoja ja muistilistaa hyödyntäen saadaan asennukset tarkastettua oikeaoppisesti ja virheet havaituksi ajoissa. Työssäni esiteltyä tarkastusasiakirjaa voidaan käyttää pienillä muokkauksilla myös laajemman kokonaisuuden, esimerkiksi itselleluovutuksen tarkastuksen dokumentointiin. Tarkistuslista ja muistilista on tarkoitus liittää osaksi SRV:n laatujärjestelmää. Avainsanat talotekniikka, ilmanvaihto, viemäröinti, vesijohdot, tarkastuslista3 Abstract Author Title Aleks Laitinen Checklist for HVAC inspections during the construction process Number of Pages Date 36 pages + 5 appendices 3 March 2014 Degree Bachelor of Construction Management Degree Programme Construction Site Management Specialisation option HVAC Engineering Instructor Jyrki Viranko, Principal lecturer Timo Kekkonen, Project manager The purpose of this Bachelor's thesis was to introduce ways to install and regulate HVAC system assemblies, and to create some basic guidelines for documenting installations. Furthermore, an objective was to standardise the inspection policies of inspectors. Information was gathered by researching legal documents, Finnish standards, and installation manuals. Also professionals in this line of work were interviewed, and my own experiences were included as examples. The product of this thesis was a group of inspection lists for the documentation of the installations. The documents were grouped to separately cover heating, ventilation and air conditioning systems. The thesis also includes short checklists to support inspectors during the process of HVAC inspections. In addition, HVAC material approval methods were introduced briefly. The inspection lists and checklists, the products of my thesis, can be used to improve the quality of installations and ways of inspection. Moreover, they help to detect faults in installations and installations techniques. The lists are suitable tools for inspecting both single installations as well as larger configurations such as complete HVAC systems in apartment buildings. The products of this thesis are meant to be integrated into the company s quality system. Keywords HVAC, checklists, inspection,4 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Tarkastuskansio Tarkastuskansio yleisesti Tarkastuskansion luominen Sähköinen kansio Tarkastusasiakirja 3 3 Materiaalit 3 4 Hyväksytys 3 5 Vesijohtojen ja viemärien asennus Kupariputket PEX-putket Teräsputket Kierreliitokset Laippaliitos Hitsausliitos Venttiilit Sulkuventtiili Linjasäätöventtiili Patteriventtiili ja -termostaatti Vesikalustus Suihkusekoittaja Pesuallas WC-istuin Tiskiallas Eristys Vuodonilmaisimet Kannakointi Viemärikannakointi Vesijohtojen kannakointi Viemärien asennus Tarkastuskaivot Läpiviennit 155 5.12 Puhdistusluukut Sadevesiviemäröinti Viemäreiden kuvaus Erottimet Öljyn- ja bensiininerotin Hiekanerotin Pumppaamo 19 6 Ilmanvaihto Kanavan asennus Puhdistusluukut Äänenvaimentimet Palopellit Päätelaitteet Säätöpellit Työnaikainen suojaus Kanaviston puhtaustarkastus Kanaviston tiiveys- ja koeponnistuspöytäkirja Äänimittaukset 25 7 Virtausmittaukset- ja säädöt Ilmavirtaus Vesivirtaus 26 8 Muistilista Viemärit Vesijohdot Ilmanvaihto Rakennuksen ulkopuoliset asennukset 31 9 Yhteenveto 32 Lähteet 34 Kuvat 366 Liitteet Liite 1. Ilmanvaihtoasennusten tarkastusasiakirjapohja Liite 2. Viemäriasennusten tarkastusasiakirjapohja Liite 3. Vesijohtoasennusten tarkastusasiakirjapohja Liite 4. Lämpöjohtoasennusten tarkastusasiakirjapohja Liite 5. Materiaalin hyväksyttämistaulukko7 1 1 Johdanto Rakentamisen määräykset ja vaatimukset tiukkenevat nykypäivänä yhä tihenevään tahtiin. Myös vaatimukset laadun, toimivuuden sekä käytettävyyden suhteen kasvavat samalla. Uudenlaiset talotekniikan järjestelmät tuovat nekin uusia haasteita rakentajille, jotka haluavat pysyä kehityksen tahdissa ja tarjota laadukasta rakennusjälkeä. Hyvään ja huolelliseen lopputulokseen pääseminen on kiinni monesta tekijästä, joista yksi on asennusten tarkastaminen. Huolellisella tarkastamisella, oikealla ajoittamisella sekä järkevällä arkistoinnilla saadaan toteutettua tarkastukset laadukkaasti ja helppolukuisesti. Nykypäivänä materiaalin kerääminen tarkastuskohteesta on aiempaa helpompaa ja nopeampaa. Suurella osalla ihmisistä on taskussaan älypuhelin, jolla saa otettua tarkastuskohteesta vähintäänkin siedettäviä valokuvia, puhelimissa on verkkoyhteys ja puhelimiin voi jopa tallentaa pohjakuvia tai rakentamismääräyksiä. Mestarityöni käsittelee rakentamisvaiheen LVI-tarkastuksia, tarkastusten muistilistaa, tarkastusasiakirjojen dokumentaatiota sekä materiaalien hyväksymisiä. Mestarityöni toteutetaan SRV Rakennus Oyj talotekniikkayksikön johtajan Tapani Nousiaisen toimeksiantona, ja työn ohjaajana toimii projektipäällikkö Timo Kekkonen. Tavoitteena on luoda tarkastusasiakirjapohja LVI-asennusten osalta. Mestarityöni tullaan liittämään osaksi SRV Rakennus Oy:n laatujärjestelmää yhtenäistämään SRV Rakennuksen talotekniikan työnjohtajien tarkastus- ja dokumentointikäytäntöjä. Tarkastuslistasta käy ilmi tarkastettava asia, sen valmiusaste sekä mahdolliset puutteet. Työssä käydään läpi rakennusvaiheen asennuksia jokaiselta osa-alueelta, ja työn loppuun on tarkoitus laatia muistilista. Muistilistasta on tarkoitus tehdä tarkastavalle osapuolelle hyödyllinen työkalu, jota tarkastuksissa tultaisiin tiiviisti käyttämään. Muistilistaan tullaan poimimaan nk. tärpit, joista on tarkastuksissa hyötyä.8 2 2 Tarkastuskansio 2.1 Tarkastuskansio yleisesti Tarkastuskansioon lisätään tarkastuksista tehdyt tarkastuspöytäkirjat. Tarkastuskansioon lisätään myös dokumentit materiaalihyväksynnöistä sekä vastaavat tarvittavat pöytäkirjat. Tarkastuskansio muokataan kullekin työmaalle erikseen sopivaksi, lisäten tai poistaen tarkastuskohtia. Tarkastuspöytäkirjat on hyvä täyttää kansioon heti kun tarkastus on tehty, jotta asia ei jää roikkumaan tai unohdu. Tarkastuskansiota tulee säilyttää työmaalla, jossa se on kaikkien tarkasteltavissa. Kansion huolellinen täyttö tuo oikeusturvaa urakoitsijalle ja tarkastavalle osapuolelle. Kansiosta pystyy jälkeenpäin tarkastelemaan tehdyn työn laatua katsomalla, mistä tarkastuksista on tehty tarkastusasiakirjat ja mistä on olemassa konkreettisia todisteita, esimerkiksi valokuvina. 2.2 Tarkastuskansion luominen Tarkastuskansion luominen on hyvä aloittaa hankkimalla projektin laajuudesta riippuen tarvittava määrä kansioita. Tarkastukset jaotellaan viemäri-, vesijohto- ja ilmanvaihtoasennuksiin. Jos kohteessa on suuri määrä erilaisia koneita tai laitteita, myös näille on hyvä varata oma paikkansa. Kansioon hankitaan tarvittava määrä välilehtiä jokaiselle tarkastuksen osa-alueelle. Lisäksi tarvitaan yksi ylimääräinen välilehti, tai vaihtoehtoisesti kokonaan erillinen kansio tarkastusten liitemateriaaleille. Liitemateriaalia ovat esimerkiksi valokuvat. 2.3 Sähköinen kansio Sähköinen kansio on tarkastuskansio, joka on sähköisessä muodossa. Tämä voidaan toteuttaa joko verkkolevylle, tietokoneen kiintolevylle, usb-muistitikulle tai erilaisille verkkopalvelimille. Sähköinen kansio ei ole välttämätön, mutta sähköinen kansio on siitä hyvä, että sinne voi arkistoida materiaalia paljon enemmän ilman, että helppolukuisuus kärsii. Kyseessä on myös ympäristöystävällisempi ja halvempi vaihtoehto, esimerkiksi tarkastuksissa otettujen valokuvien arkistointiin, sillä tällöin ei tarvitse tulostaa tarkastuksessa otettuja valokuvia. Sähköinen kansio ei kuitenkaan täysin korvaa9 3 paperikansiota, sillä esimerkiksi tarkastusten allekirjoitus on parempi tehdä perinteisesti paperille. Lisäksi verkkokansion siirto tarvitsisi joko verkkoyhteyden tai esimerkiksi USB-tikun tiedon siirtoa varten, eikä näitä välttämättä aina ole tarvittaessa saatavilla. 2.4 Tarkastusasiakirja Tarkastusasiakirja on dokumentti, josta ilmenee tarkastettava asia, tarkastuksen päivämäärä sekä mahdolliset puutteet. Helppolukuisuuden vuoksi on suositeltavaa pitää asiakirja mahdollisimman lyhyenä ja selkeänä. Tarkastusasiakirjaan on merkittävä suunnitelmarevisio, jota tarkastuksessa on käytetty. Liitteet 1, 2, 3 ja 4 ovat valmiita tarkastusasiakirjapohjia. Satunnaisesti asennuksista voidaan tehdä asennustapakatselmuksia, joissa on avattu asennusta ja sen jälkeä laajemmin. Katselmukseen on hyvä laittaa liitteeksi valokuvia asennuksista havainnollistamaan asennusjälkeä ja käytössä olevia asennustapoja. 3 Materiaalit Yksi laadunvalvonnan peruspilareista on valvoa oikeiden rakennusmateriaalien käyttämistä asennustöissä. Suunnittelija on useimmiten määrittänyt asennettavien tuotteiden materiaalit sekä muut tiedot, joita on syytä noudattaa. Oikeat materiaalit vaikuttavat lopputuloksen laatuun, kestävyyteen ja turvallisuuteen. Suunnittelija määrittää myös koneiden sekä laitteiden tekniset vaatimukset. Jos urakoitsija on halukas vaihtamaan työssä käytettäviä materiaaleja tai koneita, tämä on velvollinen hyväksyttämään nämä tilaajalla sekä suunnittelijalla. Urakoitsijan on tarkastettava, että vaihtoehtotuotteet toimivat sekä kestävät, kuten alkuperäiset tuotteet. Myös SRV:n työnjohtajan on hyvä tarkastella sekä urakoitsijan materiaaliehdotuksia että myös suunnittelijan määrittelemiä vaatimuksia materiaaleille. 4 Hyväksytys Urakoitsijan täytyy hyväksyttää kaikki käyttämänsä materiaalit SRV:llä, suunnittelijoilla sekä valvojilla. Urakoitsija lähettää SRV:lle materiaalien sertifikaatit sekä tekniset tie-10 4 dot, jotka SRV tarkastaa ja lähettää eteenpäin suunnittelijoille ja valvojille. Liitteenä on malli materiaalihyväksytystaulukosta. Taulukkoon merkitään suunniteltu osa sekä urakoitsijan ehdottama osa. Suunnittelija ja valvoja liittävät kommenttinsa sekä hyväksyntänsä urakoitsijan laatimaan materiaalitaulukkoon. Tarvittaessa hyväksyntää kysytään myös arkkitehdilta, jos vaihdettava tuote asennetaan näkyviin. On myös hyvä kysyä kommenttia sähkösuunnittelijalta, -urakoitsijalta, rakennesuunnittelijalta sekä automaatiourakoitsijalta, jos materiaalin muutos vaikuttaa heidän suunnitelmiinsa tai työhön. 5 Vesijohtojen ja viemärien asennus 5.1 Kupariputket Kupariputken liitostapoja on erilaisia: juottaminen, puristusliitos ja puserrusliitos. Juottotapoja ovat kovajuotos ja pehmeä juotos. Kovajuotos soveltuu pehmeää juotosta paremmin rakenteisiin, joissa esiintyy väsyttäviä kuormituksia. [14] Tarkastettavia asioita on liitosten tiiveys, kannakointi, putkireitit sekä esim. se, etteivät kylmä ja lämmin vesi ole menneet sekaisin. Huomiota kiinnitetään myös asennuksen huollettavuuteen, läpivienteihin ja mahdollisesti tarvittavaan eristystilaan. Kuvassa 1 on esitetty väärät liitostavat, jotka johtavat asennuksen hylkäykseen. Asennukset ovat virtausteknisesti vääriä ja voivat aiheuttaa putkivaurion.11 5 Kuva 1. Esimerkki vääristä liitostavoista [14]. 5.2 PEX-putket PEX-putki asennetaan rakenteen sisässä aina suojaputken sisään. Suojaputki helpottaa vuotojen havaitsemista ja putken vaihtoa. PEX-putken ja suojaputken asentamisessa otetaan huomioon mahdollinen putken vaihto. Suojaputken tulee olla yhtenäinen, ja kannakkeet eivät saa puristaa suojaputkea kasaan. PEX-putkea suojaputkineen ei saa asentaa liian tiukoille mutkille, sillä se vaikeuttaa putken vaihtoa. Jos vesiputki suojaputkineen asennetaan seinän tai lattian koolaustilaan tai kattoon, on putki kannakoitava metrin välein. Putken molempiin päihin asennetaan kiintopiste ohjaamaan lämpöliikettä putken mutkiin liitoksien sijaan. Suojaputkia on erivärisiä, niiden tarkoituksena on saada erotettua helposti kylmä ja lämmin vesi. Kuitenkaan eriväristen suojaputkien käyttö ei ole välttämätöntä, jos putket ovat muulla tavalla, esimerkiksi teipillä merkitty. Muoviputki itse ei ole soveltuvaa paloseinien läpivienteihin, mutta jos näin asennus toteutetaan, on asennuksessa käytettävä palosuojausmassaa. [4; 13; 15.]12 6 5.3 Teräsputket Teräsputket DN10-40 ovat saumallisia ja liitetään kierre-, hitsaus-, tai laippaliitoksin. Yli DN 50-koon putket ovat saumattomia ja liitetään joko hitsaamalla tai laippaliitoksin. [5] Kierreliitokset Kierreliitokset asennetaan siten, että liitos on tarvittaessa irrotettavissa. Liitokset tiivistetään joko hampulla tai PTFE-nauhalla. Verkostossa, jonka lämpötila on alle 120 C, voidaan käyttää hamppua, kun taas PTFE-nauhalla tiivistetään järjestelmät 185 C:seen asti. [5] Laippaliitos Laippaliitoksen laipan materiaalin on oltava samaa kuin putkistonkin. Poikkeuksena kupariputket, joiden laipat ovat joko kevytmetallia tai silumiinia. Laipat kiinnitetään sinkityillä pulteilla, jos olosuhteet ovat korroosiolle suotuisat. Laippaliitosasennuksissa on muistettava pulttien jälkikiristys, kun järjestelmä on käyttölämpötilassaan. [5] Hitsausliitos Hitsausliitoksia tarkistettaessa on huomioitava hitsaussauman laatu. Hitsaussauman on oltava tasa-aineinen, eikä sauma saa olla putken seinämäpaksuutta ohuempi. Hitsaustöissä on hyvä muistaa, ettei hitsaustöitä saa tehdä tilassa, jossa on yli 5 C. [5] 5.4 Venttiilit Venttiilien tehtävä on säätää putkistojen vesivirtoja tai estää veden virtaaminen kokonaan. Venttiileistä tarkastetaan venttiilin koko, tyyppi, oikea virtaussuunta. Jos venttiilin asennus jää piiloon, esimerkiksi kotelon tai alakaton alle, venttiilin yhteyteen tulee asentaa huoltoluukku. Huoltoluukkuun merkitään, mitä huoltoluukusta löytyy. Poikke-13 7 uksena ovat asuntojen sisällä olevat huoltoluukut, joihin ei merkitä mitään siistimmän ulkonäön takia Sulkuventtiili Sulkuventtiilistä tarkastetaan käsivivun oikeinasennus. Kun venttiili on auki, on vivun oltava putken suuntaisesti ja kiinni oltaessa 90 asteen kulmassa putkeen nähden. Venttiilissä on oltava ääriasentojen rajoitin, asennonosoitin sekä yli 200 mm:n putkissa nostokorvakkeet. Asennetun venttiilin on oltava helposti käytettävissä, huollettavissa ja vaihdettavissa. Jos venttiili asennetaan rakenteen alle, on venttiilin sijainti merkittävä selvällä merkinnällä. Asennettaessa venttiili tilaan, jossa siihen pääsevät asiattomat henkilöt käsiksi, on hyvä irrottaa kahva venttiilistä ja kiinnittää sivuun esimerkiksi nippusiteellä. [1] Linjasäätöventtiili Linjasäätöventtiilissä pitää olla säätöosa ja sululliset mittausyhteet. Nämä jätetään eristyksen ulkopuolelle, ellei eriste ole helposti irrotettavissa. Linjasäätöventtiili asennetaan veden virtaussuunnan mukaisesti. Asennetusta linjasäätöventtiilistä on voitava säätää virtaamia, lukea säätöarvot ja mitata paine-erot. Linjasäätöventtiili varustetaan muovikyltillä, johon on merkitty mittauksen ja säädön jälkeiset virtausarvot. Venttiili lukitaan säädön jälkeen sille säädettyyn asentoon. [1] Kuvassa 2 on malliesimerkki linjasäätöventtiilin asennuksesta ja säätöarvojen merkitsemisestä.14 8 Kuva 2. Kuvassa on linjasäätöventtiili. Venttiilin kahvaan on kiinnitetty nippusitein lappu, jossa on linjasäätöventtiilin säätöarvot Patteriventtiili ja -termostaatti Patteriventtiilit asetetaan suunnittelijan asettamaan esisäätöarvoon. Kun lämmitysverkosto on säädetty, asennetaan venttiilin päälle patteritermostaatti. On huomioitava, että ääneneristysliittimien äänenvaimennus heikkenee, jos niitä kiristetään liikaa. [1; 15.] 5.5 Vesikalustus Suihkusekoittaja Sekoittajissa tarkistetaan kylmän ja kuuman veden kytkennät., Kuumaa vettä tulee saada riittävän nopeasti. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D1 on annettu ohjeeksi noin kymmenen sekuntia. Suihkusekoittajan suihkupäästä ja letkusta tarkastetaan, etteivät liitokset vuoda. Arkkitehdin kylpyhuonekaavioissa on määritetty suihkusekoittajan asennuskorko. Tarkastaessa kiinnitetään huomiota asennuksen esteettisyyteen. Asennuksien tulee olla suoria ja siistejä. Jos samaan tilaan asennetaan use-15 9 ampi suihkusekoittaja, varmistetaan, että ne ovat samassa korossa. [2; 15.] Kuvassa 3 suihkusekoittaja on asennettu kaakeloinnin koristeraitaan. Kuva 3. Esimerkkiasennus suihkusekoittajasta Pesuallas Sekoittajasta tarkistetaan, että kylmä ja kuuma vesi on kytketty oikein, kuumaa vettä saa riittävän nopeasti sekä sekoittaja on altaassa tukevasti kiinni. Pesualtaan sekoittajan yhteydessä olevasta bidé-suihkusta tarkastetaan liitoksien vedenpitävyys. Pesualtaasta tarkastetaan viemärin toiminta. Ensin on hyvä tarkastaa silmämääräisesti, onko viemäri kytketty pesualtaaseen. Pesualtaan tulpalla tulpataan viemäri ja täytetään16 10 allas, jotta voidaan tarkastaa pesualtaan ylivuotoreiän toiminta. Tämän jälkeen poistetaan tulppa ja annetaan veden laskeutua viemäriin. Tällä saadaan hieman painetta pesualtaan viemäriin ja mahdolliset vuodot ilmenee helpommin. [15] WC-istuin WC-istuin asennetaan joko liimaamalla tai ruuveilla. Ruuvikiinnitystä ei suositella käytettävän märkätiloissa, eikä etenkään tiloissa, joissa on lattialämmitys. WC-istuinta liimatessa on käytettävä tähän tarkoitettua erityistä liimaa. WC-istuimen tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota istuimen kiinnittämiseen, asennusjälkeen ja toimivuuteen. Liimatun WC-istuimen liimaussauma tulee olla siistin näköinen, ja se ei saa olla liian massiivinen. Etäisyys seinästä tulee olla semmoinen, että takaa siivoaminen on mahdollista. WC-istuimen pitää olla sekä pysty- että vaakasuorassa. Kytkentävesijohto tulee olla siististi asennettu, suorassa, asiallisesti kannakoitu ja putket kolhiintumattomia. Toimivuutta tarkistettaessa vedetään vessa, tarkastetaan, että istuin ei vuoda viemäriliitoksesta, istuimen vetopainike palautuu asentoonsa ja istuin ei täytyttyään vuoda vettä. Huomiota kiinnitetään myös WC-istuimen ääneen, kun säiliö täyttyy. [12; 15.] Kuvassa 4 näkyy WC-istuimen asennus. Kuva 4. Kylpyhuoneen pesuallas ja WC-istuin.17 Tiskiallas Tiskialtaan sekoittajasta tarkastetaan kylmän ja kuuman veden oikeinkytkentä ja kuuman veden riittävän nopea saanti, ks. luku Suihkusekoittaja. Tiskialtaan pyörivästä sekoittajasta kuuluu tarkastaa sekoittajan lukitus. Sekoittaja ei saa pyöriä yli tiskialtaan allasosan kummastakaan suunnasta. Tiskialtaan pesualtaasta tarkastetaan viemäreiden tiiveys samoin kuin kylpyhuoneen pesualtaasta. Viemäreiden tiiveys tarkastetaan tiskialtaan molemmista altaista. Tiskialtaaseen kytkettävästä astianpesukoneesta tarkastetaan vesijohdon ja jäteveden poistoletkun kiinnitys tiskialtaan sekoittajaan ja tiskialtaan vesilukkoon. Poistoletku tulee liittää vesilukkoon vedenpinnan yläpuolelle. Vesilukossa on olemassa valmis liitospaikka astiapesukoneen putkelle. Astianpesukoneen poistoputki kiinnitetään pesualtaan yläpinnan tasolla, esimerkiksi tiskialtaan kansilevyn alapintaan. Astianpesukoneen syöttöjohdon venttiili avataan tarkistustilanteessa, jotta voidaan varmistua asennuksen vedenpitävyydestä. [2; 15.] 5.6 Eristys Viemäreitä, putkia ja kanavia varten on erilaisia eristystyyppejä. Erilaisia eristystyyppejä ovat kondenssi-, lämpö-, palo- ja ääneneristykset. Eristetty putki voidaan pellittää tai asentaa päälle muovieristys suojaamaan eristystä. Esimerkiksi parkkihalleissa tai rappukäytävissä eristys saattaisi altistua ulkoapäin suuntautuvalle iskulle. Eristämisen perusperiaatteita on, että eristettävä putki eristetään putken ympäri kauttaaltaan tiiviisti suunnitellulla eristyksellä. Eristysmateriaalit voi jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään: villaeristeisiin ja erilaisiin muovieristeisiin. Eristyksiä tarkistettaessa tarkastetaan eristyksen sarja, eristysjälki ja seinien läpimenot. 5.7 Vuodonilmaisimet Vuodonilmaisimen tehtävänä on paljastaa mahdolliset vuodot, ennen kuin se aiheuttaa vakavampia vahinkoja rakenteissa. Vuodonilmaisin pitää asentaa rakenteeseen aina, kun vesijohtolinja on asennettu rakenteen sisään. Vuodonilmaisin tehdään yleensä18 12 siten, että kuilu tiivistetään vesitiiviiksi ja siitä johdetaan joko letkulla tai rakenteella reitti seinän läpi. Vuodonilmaisin voidaan myös toteuttaa sähköisellä ilmaisimella. Pystyrungoissa vuodonilmaisin kuuluu laittaa jokaiseen kerrokseen, jotta mahdollinen vuoto on helpointa paikallistaa. [1; 15.] 5.8 Kannakointi Viemärikannakointi Viemäriputket kannakoidaan kannakkeilla, jotka ympäröivät viemärin täysin ja ovat tarkoitettu viemärien kannakoimiseen. Kannakkeiden tulee kestää viemärin paino nesteineen, sekä mahdollisen eristeen paino. Kannakkeet tulee kiinnittää riittävän kestävään rakenteeseen. Viemärin pystylinjan pohjakulma kannakoidaan siten, että se kestää viemärissä kulkevan jätteen aiheuttamat iskurasitteet. Muistilistaan (luku 8.1) on merkitty kannakointivälit viemäriputkille. Haarayhteiden jokainen haara kannakoidaan kiintokannakkeella, että putket eivät pääse liikkumaan. Pystyviemärit kannakoidaan jokaisen kerroksen kohdalta ja jos kerroskorkeus on yli kolme metriä, niin asennetaan lisäksi kerrosväleihin kannake estämään värähtelyä. Eristetyt putket kannakoidaan putkesta. Lisäksi valurautaviemäreissä kannakkeina käytetään äänieristettyjä kannakkakeita. Valurautaviemäriosissa kannakoidaan jokainen liitos ja putkenosa. Läpiviennit eristetään esimerkiksi mineraalivillalla rakenteista. Viemäreitä tarkastaessa tarkastetaan kannakkeiden materiaali, kannakointiväli, viemärien kaato sekä kannakointikohdat. Kannakkeiden tulee olla sinkittyä terästä, elleivät olosuhteet vaadi ruostumatonta tai haponkestävää terästä. Esimerkiksi alapohjassa käytetään aina haponkestävää terästä. Alle 50 mm:n viemäreille on myös olemassa muovisia kannakkeita, joiden käyttö on sallittua. Kannakoinnin sijoituksesta tarkastetaan, että kannakkeet on kiinnitetty rakenteeseen, joka ei tule pettämään, sekä että viemärijärjestelmä on kannakoitu kauttaaltaan siten, ettei ole paikkoja, joissa on viemärin notkahtamisriski. [1; 4; 15.]19 Vesijohtojen kannakointi Vesijohtojen kannakoinnin tulee kestää putkien ja sen varusteiden, veden, eristeen ja ulkoisten kuormitusten paino sekä vesivirran ja lämpöliikkeen aiheuttamat rasitukset. Kannakoinnissa otetaan huomioon äänivaikutukset ja painevaihtelut. Pystynousut kannakoidaan siten, että putkeen kohdistuvat rasitukset eivät vaikuta suoraan vaakaputkeen, vaan kannatuspisteeseen. Pystynousussa on oltava kannake joka kerroksessa. Pitkissä pystynousuissa asennetaan kiintopiste suunnilleen rakennuksen puoleenväliin tasaamaan lämpöliikettä tasaisesti ylä- ja alapuolelle. Materiaalivaihdoskohdassa kannakkeet laitetaan molemmin puolin materiaalivaihdosta mahdollisimman lähelle. Kannake asennetaan myös jokaisen haara- tai mutkakohdan läheisyyteen. Muoviputkissa asennetaan kannakkeet jakotukin liitokseen ja muihin liitoksiin. Vesikalusteen yhteydessä kiintopiste voidaan korvata hanakulmarasialla. Vesijohtojen kannakointi toteutetaan tehdasvalmisteisilla kannakkeilla, jotka ovat useimmiten sinkittyä terästä tai muovia. Vesijohtojenkin sijainnissa vaikuttaa ulkoiset olosuhteet kannakemateriaaliin, eli tarvittaessa kannakkeet voivat olla kuparista, alumiinista ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä. Jos putki ja kannake ovat eri metallia, on varmistettava, että kannakkeen ja putken väliin on asennettu muovi- tai kumieriste estämään epäjalomman metallin syöpyminen. Kannakkeen eristämisessä on huomioitava mahdollinen lämpölaajeneminen, joka saattaa työntää eristeen pois kannakkeesta. Muovisia kannakkeita käytetään pinta-asennuksissa, lähinnä kytkentäjohtojen kannakoinnissa. Muistilistaan (luku 8.2) on merkitty kannakointivälit vesijohdoille. [10; 4.] Vesijohtojen kannakointia tarkastaessa kiinnitetään huomiota kannakkeen materiaaliin, materiaalin vaihdoskohtiin, haarakohtiin ja suunnanvaihdoksiin. Kannakoinnin tulee kestää asennuksen paino, ja kannakointi ei saa antaa putkien notkahtaa mistään. Eristetyissä putkissa kannakointi asennetaan putkeen eikä eristykseen.20 Viemärien asennus Vaakaviemärin suunnanmuutokset toteuttamiseen riittää kaksi 45 asteen kulmaa, mutta joissakin kohteissa on saatettu määrittää tehtäväksi kolmella 30 asteen kulmalla. 32 mm:n putkissa on suositeltavaa käyttää 45 asteen tai loivempia yhteitä. 32 mm:n putkissa on oltava erityisen huolellisia kannakoinnissa, sillä putki ei ole kovin jäykkää materiaalia. Viemärit kuuluu olla asennettuna joko kokonaan valuun tai asennettava erilleen valusta. Viemäreissä on asennettava puhdistysyhde jokaiseen pystylinjan alaosaan sekä vaakakokoojaviemäriin 20 metrin välein. Puhdistusyhteen kansi on kiinnitettävä siten, ettei se irtoa padotuksessa. [5] Valurautaviemärien jokainen sauma tulee pannoittaa tehdasvalmisteisella pantaliittimellä. Vähintään 100 mm paksut putket ja vaakalinjat kannakoidaan äänieristetyillä kannakkeilla. Valurautaviemärin katkaisu on parasta toteuttaa siten, että joko putki tai katkaisulaite on tukevasti kiinnitetty. Katkaisu on parasta tehdä lastuavalla katkaisulaitteella tai moniteräleikkurilla. Katkaisua ei saa tehdä kulmahiomakoneella, ketjuleikkureilla tai hydraulisilla saksilla. Jos rakennukselle on asetettu äänivaatimuksia, ei äänieristämättömiä kannakkeita saa käyttää lainkaan. Pystylinjojen alapää kannakoidaan kiintokannakkeella. Kiintokannake asennetaan viiden kerroksen välein. Ääniongelmien ehkäisemiseksi, on vältettävä sivuttaissiirtojen tekoa pystykokoojaviemäreissä. Läpiviennit tulee eristää rakenteesta joko solukumilla tai villalla, riippuen palomääräyksistä. Jos läpivientiä ei eristetä rakenteesta, tämä saattaa aiheuttaa äänen resonointia. Valurautaviemärien puhdistusluukkuihin pätee muoviviemärien ohjeet. Valurautaviemäreitä katkaistaessa, on katkaisukohta käsiteltävä asiaankuuluvalla pinnoitteella korroosiovaikutuksen ehkäisemiseksi. [11; 15; 16.] Viemäreitä tarkastaessa tarkastetaan asennuksen kaadot, viemärireitit, putkikoot, kannakointi ja eristykset. Viemärivetojen oikeellisuus on oleellista etenkin lattiavaluihin tulevissa asennuksissa, sillä se pitkälti määrittää esimerkiksi WC-istuimen sijainnin valetussa kylpyhuoneessa. Kaadot on hyvä tarkistaa esimerkiksi vatupassilla, ettei asennukseen jää notkahtaneita kohtia.21 Tarkastuskaivot Tarkastuskaivot jaetaan kahteen eri ryhmään sekä käyttötarkoituksen että koon puolesta. Koon puolesta kaivot jaotellaan tarkastuskaivoihin ja tarkastusputkiin. Jäte- ja sadeveden kaivoissa ja putkissa on myös eroja. Jäteveden tarkastuskaivon pohjalla on ohjauskouru, joka ohjaa jätevettä oikeaan suuntaan, kun taas sadeveden tarkastuskaivoissa on pohjalla sakkapesä. Tämä on hyvä tarkastaa tarkastuskaivoasennuksissa. Tarkastuskaivot ovat halkaisijaltaan vähintään 400 mm. Alle 400 mm:n mutta vähintään 160 mm:n putket ovat tarkastusputkia. Tarkastuskaivon ja -putken osien tulee olla vesija ilmatiiviitä. Tarkastuskaivo asennetaan perusmuurin ulkopuolelle enintään 5 metrin päähän ja perusmuurin ulkopuolella 40 metrin välein. Tarkastusputkia asennetaan vaakakokoojaviemäreihin 20 metrin välein. [1; 2.] 5.11 Läpiviennit Läpivientejä tarkastettaessa on selvitettävä vaatimukset kyseiselle läpiviennille. Huomiota kiinnitetään palo-, kosteus-, tiiviys- ja äänivaatimuksiin. Märkätiloissa on pyrittävä välttämään läpivientejä vesieristeiden läpi. Eristykset yleensä viedään ehjänä läpiviennin läpi, elleivät palo- ja äänivaatimukset muuta vaadi. Esimerkiksi palorajaseinästä on läpiviennit eristettävä paloeristeellä. Läpivientejä varten on olemassa uudisrakentamiseen läpivientikappaleita, joissa on jo valmiiksi vaaditut eristykset, joten näissä ei tarvitse tarkastaa muuta, kuin että eristys on vedetty läpivientikappaleeseen asti. Sewatecit ovat elementeissä jo tehtaalla asennettuina. [1; 15.]22 Puhdistusluukut Viemärin puhdistusluukut asennetaan paikkaan, josta niihin on vapaa pääsy huolto- ja tarkastustoimiin. On myös otettava huomioon, ettei puhdistusluukun sijoituksella ole haitallisia vaikutuksia hygieenisyyteen tai terveyteen. Puhdistusluukku asennetaan jokaisen pystylinjan alapäähän ja vaakakokoojaviemärissä 20 metrin välein. Alapohjan alapuolella olevan putken puhdistusluukku tuodaan lattiapintaan ja varustetaan kaasutiiviillä kannella tai kaivolla. Padotuskorkeuden alapuolella olevan puhdistusluukun on oltava paineenkestävä. Pystyviemärin puhdistusluukun tulee olla kaasutiivis, ja sen avaamiselle on oltava riittävästi tilaa varattuna. [2; 10.] 5.13 Sadevesiviemäröinti Sadevesiviemäri kokoaa katon tai kannen sadevedet ja purkaa ne pois tontilta. Sadevesiviemärilinjat tulee olla aina eristettyinä, jotta putken pinnalle ei kondensoituisi vettä. Sadevesiviemäri on aiheellista varustaa sulanapitokaapelilla, jos on olemassa jäätymisvaara. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi parkkihallit tai muut lämmittämättömät tilat sekä parvekkeiden sadevesiviemärit. [15] 5.14 Viemäreiden kuvaus Viemärien tarkastuksen yhteydessä otetaan asennuksista valokuvat. Tämä on ensiarvoisen tärkeää viemäriasennuksissa, jotka jäävät piiloon, esimerkiksi valun alle jäävät viemärit. Valokuvat kannattaa ottaa siten, että kuvasta näkee kattavasti ja selvästi viemärien asennukset ja sijainnin. Tarvittaessa voi ottaa kuvia, jotka keskittyvät pienempään kokonaisuuteen, josta näkyy asennus.23 17 Rakennusvalvonnan vaatimuksista riippuen, kuvataan pohjaviemärit sekä mahdollisesti myös viemärien pystylinjat viemärikameralla, jotta voidaan varmistua asennuksen onnistumisesta. Viemärikuvaus suoritetaan kasteltuun järjestelmään. Järjestelmän täytyy olla puhdas ja painaumia ei saa olla. Viemärikuvausta suorittava taho tekee viemärikuvauksesta pöytäkirjan, josta tulee ilmetä viemärin täyttöaste tai muut virheet. Liitteenä on pitää olla ns. viemärikuvauskartta, joka on käytännössä viemärien pohjapiirustus, johon on merkitty viemärikuvauksen mittauspisteet. Pohjaviemärien kuvaus valettavalla alueella kannattaa ajoittaa mahdollisimman lähelle valuajankohtaa kuitenkin siten, että mahdollisten puutteiden ilmaantuessa puutteet voidaan korjata vaikuttamatta. Kuvassa 5 ilmenee uudisrakennuksen pohjaviemäreiden painauma. Putken täyttöaste on noin 5 %, mikä johtaa uudisrakennuksessa asennuksen korjaukseen. Kuva 5. Kuvakaappaus pohjaviemärin videokuvauksesta.24 Erottimet Erottimen tarkoituksena on poistaa jätevedestä yleiseen viemäriverkostoon kuulumaton aines. Tämmöisiä aineksia ovat öljy, hiekka sekä rasva. Erotin asennetaan paikkaan, josta se on helposti tyhjennettävissä sekä tarkistettavissa. Rakennuksen alapohjan alle asentamista kannattaa välttää, mutta jos erotin kuitenkin sinne sijoitetaan, on selvitettävä ko. kunnan viranomaisilta, tuleeko erottimelle tehdä erillinen tila vai voidaanko erotin asentaa maahan. Erotin tulee suojata routasuojalevyillä routarajan yläpuolelle asennettuna. Säiliö tulee kiinnittää kantavalle alustalle. Erottimen voi esimerkiksi ankkuroida betonilaattaan asianmukaisilla liinoilla. Jos erotin sijaitsee liikennöidyllä alueella, asennetaan erottimen päälle teräsbetoninen kuormantasauslaatta. Erottimen jälkeen olisi hyvä olla näytteenottokaivo viranomaisten laadunseurantaa varten. Lukumäärä sekä sijainti sovitaan tapauskohtaisesti. Öljynerotin vaatii erillisen tuuletuksen vesikatolle tai vähintään 2,5 metrin korkeuteen maan pinnasta. Tuuletusputken vähimmäiskoko on 100 mm. [6] Öljyn- ja bensiininerotin Öljyn- ja bensanerottimen sijoitus liittyy asuntopuolella lähinnä parkkihalliin. Tällöin parkkihallin vähimmäispinta-ala on 40 m². Aina öljynerotinta ei tarvita vähimmäispintaalan ylittävään parkkihalliin, vaan tarve määräytyy useimmiten hiekanerottimien/lattiakaivojen tarpeen mukaan. Hiekanerotin/lattiakaivo ei aina ole tarpeellinen, jos esimerkiksi autohallin pinta-ala ei ylitä 40 m²:ä. Erottimeen ei saa johtaa muita kuin erotettavia vesiä. Öljynerotin varustetaan täyttöhälytyksellä, jos virtaama on yli 1 dm³/s. Öljynerottimen voi asentaa rakennuksen sisälle, mutta tällöin on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Lisäksi kannen tulee olla kaasutiivis. Erottimen lähistöllä täytyy olla aina vesipiste erottimen pesua varten tyhjennyksen yhteydessä. [6] Hiekanerotin Hiekanerottimien käyttö liittyy asuntopuolella lähinnä parkkihalleihin, joiden vähimmäispinta-ala on 40 m². Hiekanerotin ei tarvitse erillistä tuuletusta, sillä se tuulettuu erotti-25 19 men ritiläkannen tai keruu-/lattiakaivojen kautta. Täyttymishälytin tarvitaan ainoastaan, jos erotin on asennettu umpikannella. [6] 5.16 Pumppaamo Pumppaamon tarpeen määrittää padotuskorkeus sekä yleisen viemärin liitoskorkeus. Jos viemärille ei saada tarvittavaa kaatoa tai jos viemäripiste asennetaan padotuskorkeuden alapuolelle, asennetaan pumppaamo. Pumppaamoon johdetaan ainoastaan padotuskorkeuden alapuoliset vedet. Jätevesipumppaamoon johdetaan vain jätevedet. Pumppaamot on yleensä varustettu kahdella vuorottelutoiminnolla varustetulla pumpulla siltä varalta, että toinen hajoaa. Tarvittaessa paineputken paineisku vaimennetaan. Paineisku voidaan vaimentaa varustamalla pumppu momenttia pienentävällä pehmokäynnistimellä tai asentamalla putkeen moottorisulkuventtiili. Kahden pumpun järjestelmissä vaimennus tehdään molemmille pumpuille. Pumppaamossa on oltava riittävän suuret huoltoluukut pumppujen nostamista varten. Pumppaamon kannen kuormituskestävyys määräytyy sen mukaan, missä pumppaamo sijaitsee. viheralueella kuormituskestävyys tulee olla 5 tn, tontilla yleisesti 25 tn sekä yleisillä liikenneväylillä tai muulla raskaan liikenteen väylällä 40 tn. Pumpun virtaaman tulee olla vähintään yhtä suuri kuin pumpulle tulevien vesipisteiden mitoitusvirtaaman. Kahden pumpun pumppaamoissa molempien pumppujen tulee pystyä pumppaamaan mitoitusvirtaama. Tehollinen tilavuus, eli käynnistysrajan ja pysäytysrajan välinen tila määrittää pumpun käynnistystiheyden. Pumppaamon voi sijoittaa sekä sisälle että ulos. Jos pumppaamo sijoitetaan ulos, niin siitä on eristettävä kansi sekä yläosasta vähintään 1,2 metriä. Sisälle sijoitettaessa on huomioitava tarvittava ilmanvaihto sekä huoneelle että pumppaamolle. Pumppaamon läheisyyteen asennetaan vesipiste pesua varten sekä pistorasia valaistusta ja työkaluja varten. Jäte- ja kuivatusvesipumppaamot vaativat erillisen tuuletuksen, joka viedään joko vesikatolle tai rakennuksen ulkopuolelle vähintään 1,5 metrin korkeuteen. Maan päälle jätettäessä on otettava huomioon hygieenisyys ja turvallisuus.26 20 Pumppaamo varustetaan automatiikalla, jota ohjataan ohjauskeskuksesta. Ohjauskeskus sijoitetaan pumppaamon läheisyyteen. Ohjauskeskuksen on ohjattava pumppaamon käynnistymistä ja pysäytystä sekä tarvittaessa lähetettävä pintahälytys. Lisäksi on muistettava, että jos rakennuksen väestönsuojan jätevedet ohjataan pumppaamon kautta, on pumppaamon mitoituksessa muistettava huomioida väestönsuojan vaatima varatilavuus. Tämä on hyvä varmistaa suunnittelijalta. [1; 15.] Pumppaamoista tarkastetaan putkikytkennät, säiliön kannakointi, kaivonkannen kantavuus, pumppaamon huollettavuus, mahdollinen pumppaamon eristys sekä pumppaamon tuuletus. Pumppujen toiminta tarkistetaan pumppaamon ohjauskeskuksesta kytkemällä pumppaamo käsikäytölle ja varmistetaan, että säiliö tyhjentyy. Ohjauskeskuksesta tarkastetaan, antaako se hälytystä, mikäli pumppaamoissa on vikaa. Pumppaamon virittäjä laatii asennuksesta virityspöytäkirjan. 6 Ilmanvaihto 6.1 Kanavan asennus Ilmanvaihtokanavat tulee asentaa siten, että liitokset ovat pitäviä. Kanavaliitokset pitää pysyä tiiviinä ja kestää mahdollisia fyysisiä rasituksia. Kanavia asennettaessa huolehditaan jatkoyhteen ja osan kumitiivisteen ehjänä pysyminen. Kanavien kiinnityksessä on käytettävä popniittejä. Ruuvien käyttö ei ole sallittua, koska ruuvin kärki jää kanavan sisäpuolelle pystyyn aiheuttaen ongelmia puhdistukseen ja saattaa aiheuttaa äänihaittoja, esimerkiksi viheltävää ääntä. Osat ja kanavat voidaan myös jättää niittaamatta. Yhteiden niittaamattajättämisen etuna on liitosten parempi tiiveys. Tätä vaihtoehtoa voi käyttää alle 250 mm:n kanaviin ja vain vaakasuuntaisiin asennuksiin. Jos liitokset jätetään niittaamatta, on kannakoinnilla varmistettava, etteivät saumat pääse liikkumaan pituussuunnassa. Tarkistettaessa kanava-asennuksia kiinnitetään huomiota kanavaosaliitoksiin, kanavareitteihin, kannakointiin ja asennusjälkeen. Jos liitos näyttää mahdolliselta vuotokohdalta, voidaan liitos teipata siihen soveltuvalla asennusteipillä. Jos kanavahaaroituksissa on käytetty lähtökauluksia, varmistetaan, että lähtökauluksen asennuksessa on käytet-27 21 ty asennusliimaa. Kanttikanavat kiinnitetään toisiinsa listaliitoksin, jotka lukitaan päistä kulmapaloilla. Kulmapalat varmistavat listojen pysymisen paikallaan sekä suojaavat terävien reunojen aiheuttamilta tapaturmilta. Kanavien katkaisu tai reikien teko suoritetaan siihen soveltuvilla työkaluilla. Kanavaa katkaistaessa on huolehdittava etteivät saumat aiheuta käytössä pyörteistä johtuvaa äänihaittaa tai vaikeuta puhdistusta. Asennettaessa on huolehdittava järjestelmän puhtaanapidosta tulppaamalla kanaviston päät. Ilmanvaihtokanavat kannakoidaan liitosten välittömään läheisyyteen, mutta poikkeustapauksessa korkeintaan metrin päähän liitoksesta. Jos järjestelmässä on käytetty osia, jotka eivät ole tyyppihyväksytettyjä, on kyseiset osat tiivistettävä samaan tiiviysluokkaan. Tämä käytännössä tarkoittaa esimerkiksi järjestelmässä käytettyjä kanttikanavia tai työmaalla tehtyjä patentteja, jotka pitää tiivistää vastaamaan vaadittua tiiviysluokkaa. Kanttikanavat ja patentit esimerkiksi teipataan tai liimataan saumoista tiiviiksi. [3; 9.] Kuvassa 6 esitetyssä asennuksessa on käytetty sivuliittimiä, jotka joko liimataan tai teipataan tiiviiksi. Kuva 6. Kuvan ilmanvaihtoasennuksissa on käytetty sivuliittimiä, näistä pitää tarkastaa tiiveys. Liitin pitää tiivistää liimalla tai teipillä. Asennetun kanaviston päät on suojattu.28 Puhdistusluukut Ilmanvaihtojärjestelmään pitää asentaa puhdistusluukkuja järjestelmän nuohousta sekä tarkastusta helpottamaan. Säätö- ja palopellit sekä muut toimilaitteet varustetaan puhdistusluukuilla, ellei ne ole helposti irrotettavissa puhdistusta varten. Puhdistusluukkujen tulee pääosin olla tehdasvalmisteisia osia. Puhdistusluukut varustetaan lukitus- ja aukaisulaitteilla. Puhdistusluukut on asennettava siten, että ne ovat helposti käytettävissä ja helppo paikallistaa. Alas laskettujen kattojen kohdalla tehdään kattoon huoltoluukku, jotta puhdistusluukkuihin päästään käsiksi. Huoltoluukut merkitään kuvaan ja huoltoluukkuun merkitään, mitä luukun alta löytyy. Poikkeuksena, huoltoluukkuihin ei laiteta merkintöjä huoneistoissa. [1; 3.] Puhdistusluukusta on esimerkki kuvassa Äänenvaimentimet Äänenvaimentimien on oltava testattuja vaimentimia, jotka täyttävät tyyppihyväksynnät ja voimassa olevat standardit. Vaimentimen vaimennusmateriaali kuuluu olla palamatonta ainetta, esimerkiksi mineraalivillaa. Vaimennusmateriaalista irtoavien kuitujen pääsy ilmavirtaan on estettävä esimerkiksi lasikuituhuovalla. Materiaalin on kestettävä kevyttä mekaanista puhdistusta. Mahdolliset rajoitukset puhdistuksessa on merkattava näkyvästi paikkaan, josta puhdistus suoritetaan tai äänenvaimentimeen. Äänenvaimentimen tiiveyden on oltava vähintään yhtä hyvä kuin järjestelmän, jonka yhteyteen vaimennin asennetaan. Jos äänenvaimenninta ei asenneta standardien esittämiin paikkoihin, on esitettävä äänenvaimennuksesta asennustavan mukaiset testitulokset. Äänenvaimentimen yhteyteen on asennettava puhdistusluukku, jos vaimennin ei ole muuten helposti puhdistettavissa. [1] 6.4 Palopellit Rakennukset on jaettu erillisiin paloalueisiin ja ne pitää eristää siten, ettei palo pääse leviämään alueelta toiselle. Ilmanvaihdon osalta tämä voidaan toteuttaa joko palopellillä tai eristämällä kanava paloeristeellä kauttaaltaan paloalueen läpi.29 23 Palopellin on oltava tyyppihyväksytty tai siitä on tehtävä vastaavat selvitykset. Palopeltejä on kahdenlaisia: käsitoimisia sekä moottorilla toimivia. Käsitoiminen sulkeutuu, kun palopellin lämpösulake sulaa ja luukku sulkeutuu jousiviritteisesti. Motorisoitu palopelti sulkeutuu palotilanteessa moottorilla, joka aktivoituu lämpö-, savu- tai kaasuilmaisimen avulla. Palopellin on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E7 ohjeet. Palopelti on asennettava osastoivaan rakennusosaan tiiviisti ja tukevasti. Palopellistä täytyy ilmetä helposti palopellin asento, taikka siitä pitää lähteä sähköinen signaali. Palopellit on asennettava siten, että ne on helppo virittää uudelleen. Palopeltien yhteyteen on aina asennettava puhdistusluukku. Palopelleistä tarkastetaan kiinnitys, palopellin asento, puhdistusluukun asennus sekä toimilaitteellisessa palopellissä toimilaitteen kytkennät tai mekaanisessa kahvan asento suhteessa palopeltiin. Auki-asennossa kahvan on oltava kanavan suuntaisesti. Palopellissä on yleensä neljä laippaa pellin reunoissa, joista palopelti kiinnitetään seinään. Jos palopeltiä ei voi kannakoida seinään, on palopelti kannakoitava katosta pantakannakkeella. Myös jos palopelti ei ole kiinni paloalueen rajan seinässä, on väli palopellin ja seinän välissä paloeristettävä. [1; 5.] Kuvassa 7 näkyy palopeltiasennus Elpoelementtiin. Kuva 7. Palopelti kiinnitetään seinään palopellissä olevista laipoista. Kuvan palopelti on auki asennossa ja sen yhteyteen on asennettu puhdistusluukku.30 Päätelaitteet Päätelaitteiden pitää olla tehdasvalmisteisia laitteita, jotka on testattu teknisten suoritusarvojen sekä ominaisuuksien osalta ja ovat tyyppihyväksyttyjä. Standardien ja tyyppihyväksynnän puuttuessa esitetään suoritusarvojen ja ominaisuuksien testaustapa. Erityistilojen päätelaitteiden tulee täyttää vaaditut vaatimukset. Esimerkiksi palon- ja savunrajoittimina toimivien päätelaitteiden tulee täyttää niille asetetut erityisvaatimukset. Päätelaitevalinnoissa on huomioitava päätelaitteen tyyppihyväksyntä kuristimeksi, jos asuinrakennus on suunniteltu kuristinjärjestelmänä. Päätelaitteiden asennuksessa on varmistettava, että ne pysyvät käytön aikana pysyvästi paikoillaan ja ovat helposti puhdistettavissa ja mitattavissa. Rakennusaikana päätelaitteet tulee suojata rakennuspölyltä. Päätelaitteista tarkastetaan päätelaitteen koko, malli, sijainti ja kiinnitys. Päätelaitteet tulee olla kiinnitettynä päätelaitteen kanavaan siten, ettei sitä saa vetämällä irti. Päätelaitteita on sekä tulo- että poistoilmalle, joten on tarkistettava, etteivät ne ole menneet sekaisin. Päätelaitteen koko ja malli tulee olla kuvassa ilmoitettu. [1; 3.] 6.6 Säätöpellit Säätöpellin tarkoitus on säätää kanavassa kulkevaa ilmamäärää. Säätöpeltejä pyöreälle kanavalle on kahdenlaisia: iiris- tai sälepeltejä. Kanttikanavissa käytetään sälepeltejä. Monisälepeltejä käytetään, kun kanavan poikkipinta-ala on yli 0,1 m². Säätöpeltiin asennetaan tarvittaessa ilmavirran mittausyhteet tai ne asennetaan kanavaan säätöpellin läheisyyteen. Kertasäätöpelleissä pitää olla asennonosoitin sekä auki/kiinni kilpi. Säätöpellin tulee säilyttää niille asetettu säätöasento. Säätöpelleistä tarkastetaan tyyppi, koko sekä ilman virtaussuunta. Säätöpelti asennetaan aina virtaussuunnan mukaisesti, jotta säätöpelti ei aiheuttaisi haitallisia ilmanvirtauksia. Säätöpellissä on merkittynä ilmanvirtaussuunta. Säätöpellin tyypin ja koon tulee olla pohjakuvan mukainen. [1]31 Työnaikainen suojaus Kanavat kuuluu suojata rakentamisen aikana, jotta järjestelmä pysyy puhtaana ja nuohouskustannuksilta vältyttäisiin. Kanavien päät pitää tulpata, esimerkiksi kanavien mukana tulevilla sinisillä tulpilla tai muovilla ja teipillä. Samalla on hyvä kiinnittää huomiota kanavien ja osien varastointiin työmaalla. Kanavat varastoidaan päät tulpattuina. Käyrät sekä muut osat on hyvä olla esimerkiksi pahvilaatikossa paikassa, jossa ne eivät altistu kosteudelle tai lialle. [7] 6.8 Kanaviston puhtaustarkastus Kanavien puhtaus tarkastetaan kanaviston puhtaustarkastuksella. Puhtaustarkastus tehdään ennen ilmanvaihdon säätötöitä, kun rakennuksen tilat on puhdistettu. Puhtaustarkastus tehdään pistetarkastuksena isoimpiin kanaviin silmämääräisesti. Sisäilmayhdistyksen julkaisusta ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastusohjeesta löytyy visuaalinen taulukko, jota voi käyttää kanaviston puhtauden tarkistuksessa. [3; 7.] 6.9 Kanaviston tiiveys- ja koeponnistuspöytäkirja Kanavistojen tiiveys tulee tarkistaa, jotta varmistutaan tiiviistä asennuksesta. Tiiveyskoe valmistellaan tiivistämällä kaikki ulostulot koeponnistettavasta kanavanosasta. Kanavistoon liitetään puhallin, joka tuottaa kanavaan paineen ja tästä lasketaan kanaviston vuotoilma. Tätä verrataan taulukkoon, joka on Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D , kuva 3. Tiiveyden pitää täyttää kanavistolle asetetun vaatimuksen. Tiiveyskokeen tekijän tulee tehdä tiiveyskokeesta tiiveyspöytäkirja. [2] Tiiveyskokeesta kannattaa tarkistaa, miten tiiveyskokeen suorittajat tämän tekevät Äänimittaukset Äänimittaukset suoritetaan, kun rakennus on valmis. Ennen äänimittausta ilmanvaihtojärjestelmän on oltava säädetty suunnitelmien mukaisiin ilmamääriin, ja se on mittauksen aikana jatkuvasti päällä. Äänimittauksessa taustamelun pitäisi olla alle 10 db mitat-32 26 tavaa ääntä matalampi. Jos tämän toteuttaminen on mahdotonta esim. vilkkaasti liikennöidyn väylän vuoksi, on mitattava taustamelu. Taustamelua mitattaessa on ilmanvaihtojärjestelmä pois päältä. Joskus on suoritettava yömittaus, jotta saadaan taustamelua pienemmäksi. Mittaus suoritetaan keskeltä huonetta 1,2 1,5 metrin korkeudelta. Mikrofonia siirrellään mittauspisteen ympärillä noin puolen metrin säteellä. Jos mittaustuloksissa on eroja, mitataan tulokset kolmesta eri pisteestä. [8; 15.] 7 Virtausmittaukset- ja säädöt Ilmavirtaus Virtausmittaukset ja säädöt tehdään siinä vaiheessa kun rakennuskohde on pölyltä puhdistettu. Ilmavirtauksien mittauksessa ja säädössä säädetään päätelaitteet tuottamaan suunnitellut ilmavirrat. Mittaus- ja säätötöistä tehdään pöytäkirja, joka liitetään tarkastuskansioon. [15] Vesivirtaus Vesivirtauksen mittaus- ja säätötyöt tehdään, kun lämpö ja vesijärjestelmä on tehty ja toimintakuntoinen. Mittaus- ja säätötöitä tehdessä tulee vesikiertojärjestelmän pumput olla käynnissä. Kun vesivirrat on mitattu ja säädetty, tekijä laatii tästä pöytäkirjan. [15] 8 Muistilista 8.1 Viemärit Viemäriasennusten lyhyt muistilista Asennukset tarkastetaan aina uusimmilla suunnitelmilla. Viemäreistä tarkastettavia asioita ovat viemärien kaadot, kannakointi, viemäröintireitit sekä viemärivarusteet.33 27 Pohjaviemäriasennusten yhteydessä on tarkastettava maapohjat, jos asennus toteutetaan maanvaraisena. Kaato rakennuksen sisällä on vähintään 1 cm/m. Kannakoinnissa käytetään sinkittyä terästä, ellei olosuhteet aseta korkeampia vaatimuksia. Alapohjassa käytetään aina haponkestäviä kannakkeita. Alapohjan viemärikannakoinnissa on syytä kiinnittää huomiota sivuttaiskannakointiin. Kannakointivälit määrittää kannakkeiden valmistaja, mutta LVI-kortin suosittamat kannakointivälit toimivat hyvänä yleisohjeena. [4] Kuvissa 8, 9 ja 10 on esitelty viemäreiden kannakointivälit. Kuva 8. Muoviviemäreiden kannakointivälit. LVI-kortti [4]34 28 Kuva 9. Valurautaputkien kannakointivälit alapohjan alla. LVI-kortti [4] Kuva 10. Valurautaviemäreiden kannakointivalit rakennuksessa. LVI-kortti [4] Pumppaamoiden asennuksesta on esitettävä virityspöytäkirja. Katon sadevesiviemäröinnistä tarkastetaan viemärin eristys, putkireitit, kaadot ja läpimenot. Erottimista tarkastetaan tulo- ja poistoyhteen korko, ankkurointi maahan, erottimen tuuletus sekä mahdolliset lisävarusteet, kuten täyttöhälyttimet. Viemäreiden kuvauksesta tarkistetaan valokuvat, pohjaviemäreistä lisäksi videokuvaus märkään järjestelmään. Lattiakaivoista tarkastetaan lattiakaivon kytkennät, ja hajulukko. Lattiakaivoon mahdollisesti liitettävän kuivakaivon ja pesukoneen poisto-35 29 vesiviemärin viemäriliitokset tulee olla avattuina. Hajulukko tulee olla asennettuna tiiviisti, muutoin lattiakaivo saattaa vuotaa viemärihajuja. Viemärikalusteet, kuten WC-istuin ja pesu- ja tiski altaat ovat tiiviisti asennettuina. Asennukset eivät vuoda ja haju- tai äänihaittoja ei esiinny. Eristyksistä tarkastetaan eristyksen malli, tiiviis ja ehjä asennus. Jos eristys suojataan pellityksellä tai muovilla, eristystä ei saa näkyä ulkokuoren alta. 8.2 Vesijohdot Lyhyt muistilista vesijohtoasennusten tarkastamiseen. Vesijohtoasennukset tarkastetaan uusimmilla kuvilla. Asennusten pitää vastata toteutukseltaan suunnitelmia putkikoon, putkireittien, materiaalien ja varusteluiden osalta. Sulku- ja säätöventtiiit ovat oikeaa tyyppiä ja kokoa. Venttiiliasennuksissa on huomioitava virtaussuunta. Kannakkeet ovat tehdasvalmisteisia ja täyttävät olosuhteiden edellyttävät vaatimukset. Kannakemateriaalina käytetään alumiinia, ruostumatonta tai haponkestävää terästä, jos olosuhteet ovat syövyttäviä, kosteita yms. Kannakointivälit selviävät kuvasta 11. [4] Kuva 11. Vesiputkien kannakointivälit LVI-kortti [4] Pumppujen virittämisestä on toimitettava virityspöytäkirjat. Vuodonilmaisimet asennetaan lopulliseen pintaan, vuodonilmaisimen letkut on asennettu. Näytä lisää
Rakennuksen luovutusvaiheen tarkastuslista: talotekniikka
Joonas Viitanen Rakennuksen luovutusvaiheen tarkastuslista: talotekniikka Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) -tutkinto Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 03.11.2011 Tiivistelmä Lisätiedot Tarkastuslista: Ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyöt
Joonas Anttila Tarkastuslista: Ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyöt Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) -tutkinto Rakennusalan työnjohto, LVI Opinnäytetyö 6.11.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Lisätiedot Tomi Kilponen. Ohjeet pientalon ilmanvaihtourakan toteutukseen
Tomi Kilponen Ohjeet pientalon ilmanvaihtourakan toteutukseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) -tutkinto Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 13.4.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Lisätiedot LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO
LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT Lisätiedot D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä Lisätiedot LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen
LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1 Lisätiedot LVI-luovutusaineiston laatiminen ja standardimalli
Henri Hietala LVI-luovutusaineiston laatiminen ja standardimalli Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari, LVI (AMK) Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 11.2.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Lisätiedot LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje
Pekka Peltonen LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 4.6.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Lisätiedot Vesivahinko linjasaneerauksessa
Markus Mahlanen Vesivahinko linjasaneerauksessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 8.2.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Markus Mahlanen Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistustöiden tarjouslaskentamalli
Otto Jäppinen Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistustöiden tarjouslaskentamalli Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari, LVI (AMK) Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 25.11.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Lisätiedot Omakotitalon ilmanvaihdon materiaalien vertailu
Matti Rantanen Omakotitalon ilmanvaihdon materiaalien vertailu Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.04.2011 Tekijä(t) Matti Rantanen Nimeke Koulutusohjelma Lisätiedot As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00
Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN Lisätiedot LVI-SUUNNITELMIEN SOVELTAMINEN KÄYTÄNNÖN ASENNUSTYÖSSÄ
LVI-SUUNNITELMIEN SOVELTAMINEN KÄYTÄNNÖN ASENNUSTYÖSSÄ Aleksi Salojärvi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Talotekniikan ko LVI-tekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Talotekniikan ko LVI-tekniikka Lisätiedot Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI
Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät... Lisätiedot Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos
REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS Lisätiedot Määräykset ja -ohjeet märkätila-asentajalle
Monika Hakanen Määräykset ja -ohjeet märkätila-asentajalle Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työjohto Mestarityö 1.4.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Monika Lisätiedot Ilmastoinnin runkokanavien asennusongelmat laivassa
Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Laiva- ja venetekniikka 2012 Tommi Kilkki 0603136 Ilmastoinnin runkokanavien asennusongelmat laivassa OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN Lisätiedot ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ
LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI Lisätiedot Shahpar Moradi. Esivalmistettujen elementtien tehokkuus linjasaneerauksessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Rakennustekniikka.
Shahpar Moradi Esivalmistettujen elementtien tehokkuus linjasaneerauksessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Rakennustekniikka Insinöörityö 13.04.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Lisätiedot Uudisrakennuskohteen kylpyhuone-elementin ja paikalla tehdyn kylpyhuoneen vertailu
Niko Jokivuori Uudisrakennuskohteen kylpyhuone-elementin ja paikalla tehdyn kylpyhuoneen vertailu Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 20.11.2014 Tiivistelmä Lisätiedot Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.
Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus Lisätiedot Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.
26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja Lisätiedot OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT
ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Imatra Lappeenranta Jukka Järveläinen OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ Lisätiedot TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto. Tutkintotyö. Tuomas Tenkanen ELPO-HORMIEN KÄYTTÖ ASUINRAKENNUKSESSA
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Tutkintotyö ELPO-HORMIEN KÄYTTÖ ASUINRAKENNUKSESSA Työn ohjaaja TkL Jouko Lähteenmäki Työn teettäjä YIT Rakennus Oy, valvojana Lisätiedot A R K I N S SUUNNITTELU OY
ARKINS SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220 Lisätiedot 70-LUVUN ASUINKERROSTALON LVI-SANEERAUSVAIHTOEHTOJEN TUTKIMUS As Oy Höytyyn- Salpa
Veli Maaranen 70-LUVUN ASUINKERROSTALON LVI-SANEERAUSVAIHTOEHTOJEN TUTKIMUS As Oy Höytyyn- Salpa Opinnäytetyö Talotekniikka Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Veli Maaranen Koulutusohjelma Lisätiedot Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä
P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3 Lisätiedot Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001
KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R Lisätiedot Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu
Jukka Heikkinen Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 2.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute