Source: http://docplayer.fi/139304001-Sahko-suunnittelijalle.html
Timestamp: 2020-01-19 13:57:41+00:00
Document Index: 16198138

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko\n', 'kko ', 'KKO ']

SÄHKÖ- SUUNNITTELIJALLE - PDF Ilmainen lataus
Download "SÄHKÖ- SUUNNITTELIJALLE"
1 SÄHKÖ- SUUNNITTELIJALLE
2 PILASTER-JÄRJESTELMÄN YHTEYDESSÄ SÄHKÖSUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA Pilaster AIR Pilaster taloautomaatioverkko Kaapelointi- ja kytkentäohjeita Pilaster -hormien potentiaalintasaus Nousukaapelit
3 PILASTER AIR Jokainen Pilaster-moduuli sisältää asuntokohtaisen Pilaster AIR ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenotolla. Ilmanvaihtokoneille tulee kaksi yksivaiheista syöttöä, toinen lämmitystä ja toinen viilennystä varten. Lämmitykseen käytettävä sähkö otetaan tyypillisesti kiinteistökeskukselta ja viilennykseen käytettävä sähkö asunnon ryhmäkeskukselta. Jokaisella IV-koneella on hormissa 4-napainen turvakytkin, joka katkaisee molemmat syötöt. IV-koneen ohjauslogiikka on ryhmäkeskukseen sijoitettavassa ohjausyksikössä (= ohjelmoitava logiikka, PLC). Ohjausyksikön ja IV-koneen välinen kommunikaatio tapahtuu Modbus RTU-väylän kautta (RS485). Samaan väylään liitetään myös asunnossa oleva ohjauspääte (pinta-asennettava kosketusnäyttö). Ryhmäkeskuksessa olevan ohjausyksikön kytkentäpisteisiin on mahdollista liittää myös muita asuntoon tulevia mittauksia ja ohjauksia, kuten esimerkiksi vesimittarit (pulssi) tai ilmanvaihdon liesituuletintehostus. Pilaster AIR sähköiset tiedot: Sähköiset arvot Pääsyöttö: Lämmitys + ilmanvaihto Viilennyssyöttö Suositeltu johdonsuojakatkaisijan tyyppi Vikavirtasuojaus 230VAC, 1-vaihe, Nimellisvirta 15A 230VAC, 1-vaihe, Nimellisvirta 10A C16A (molemmat syötöt) Ei suositella
4 TALOAUTOMAATIOVERKKO PILASTER TALOAUTOMAATIOVERKKO Huoneistojen ohjausyksiköt yhdistetään Modbus TCP/IP taloautomaatioverkkoon. Taloautomaatioverkon tähtipisteenä toimii ristikytkentään asennettava verkkokytkin, johon kaikki ryhmäkeskuksien Pilaster-ohjausyksiköistä tulevat CATkaapelit kytketään. Verkkokytkin ja etäyhteyttä varten tarvittava VPN-yhteyslaite sisältyvät Pilaster-toimitukseen. Huoneistojen ryhmäkeskuksiin asennettaviin ohjauskomponentteihin on merkitty huoneiston numero. Tätä numerointia on noudatettava asennuksissa, jotta laitteiden osoitteet taloautomaatioverkossa tulevat oikein. MUUT TALOAUTOMAATIOVERKKOON LIITETTÄVÄT LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT Kaukolämmönohjain: Kaukolämmönohjain päivitetään sellaiseksi, että se on liitettävissä taloautomaatioverkkoon ja ohjattavissa sen kautta. Kaapeloinneissa huomioidaan myös muut taloautomaatioverkkoon kytkettävät laitteet ja järjestelmät, kuten esim. VAK, aurinkosähkö, maalämp, yms.
5 KAAPELOINTI- JA KYTKENTÄOHJEET D TK 3krs IVkone 3krs -IV-KONEEN SYÖTTÖ VIILENNYSTÄ VARTEN -VALMIS 20m 3X2.5mm2 MMJ-KAAPELI PILASTERIN TURVAKYTKIMELTÄ ASUNNON RYHMÄKESKUKSELLE (JSK B16A, EI VVSK). - PILASTER-ASENNUSRYHMÄ TYÖNTÄÄ KAAPELIN SISÄLLE LÄPIVIENTIREIÄSTÄ. -SÄHKÖURAKOITSIJA TEKEE SISÄPUOLISET ASENNUKSET JA KYTKENNÄT -CAT 6-KAAPELI: JOKAISEN ASUNNON PLC:LLE TUODAAN RISTIKYTKENNÄSTÄ OMA CAT6-KAAPELI TALOAUTOMAATIOVERKKOA VARTEN (ETHERNET/MODBUS TCP-IP) JA SE KYTKETÄÄN PLC:N RJ45 LIITTIMEEN -PLC:N PÄÄLLE ON MERKITTY ASUNNON NUMERO, JOHON SE TULEE ASENTAA, JOTTA OSOITTEET MENEVÄT JÄRJETELMÄSSÄ OIKEIN -PILASTER TOIMITTAA RISTIKYTKENTÄÄN OMAN ETHERNET-KYTKIMEN JA YHTEYSLAITTEET TALOAUTOMAATION ETÄHALLINTAA VARTEN TK PILASTER PLC RYHMÄ- KESKUS VESIMITTARIT YMS. KYTKETÄÄN RYHMÄKESKUKSESSA OLEVAAN PILASTERIN PLC:HEN (ERILLINEN TARKEMPI KYTKENTÄOHJE.) 2krs IVkone - IV-KONEEN OHJAUSKAAPELI (MODBUS RTU): PILASTERIN TOIMITTAMA HARMAA RJ45-KAAPELI. -PILASTER-ASENNUSRYHMÄ KYTKEE KAAPELIN TOISEN PÄÄN IV-KONEEN LIITTIMEEN, JOSSA LUKEE MODBUS JA TYÖNTÄÄ TOISEN PÄÄN ASUNTOON Kosketusnäyttö 2krs -SÄHKÄRI KYTKEE JA ASENTAA KAAPELIN ASUNNOSSA RYHMÄKESKUKSELLE JA KYTKEE SEN PLC:HEN (KS. TARKEMPI KYTKENTÄOHJE) NÄYTÖN JA PLC:N VÄLINEN KAAPELI ESIM. 2X2X0.5 JAMAK, NOMAK TAI VASTAAVA. (ERILLINEN TARKEMPI KYTKENTÄOHJE) TK 1krs -KIINTEISTÖSÄHKÖ TUODAAN PILASTER HORMEISSA IV-KONEILLE VALMIILLA ENSTONET JAKORASIOILLA JA JATKOJOHDOILLA -PILASTER-ASENNUSRYHMÄ KYTKEE ENSTON JATKOJOHDOT PAIKALLEEN YLEMMISSÄ HORMEISSA -SÄHKÄRI JATKAA KAAPELOINNIT ALIMMISTA MODUULEISTA KIINTEISTÖKESKUKSELLE KAIKKIIN ASUNTOIHIN TULEE SAMANLAISET KAAPELOINNIT, VAIKKA KUVASSA KAAPELOINTI ON PIIRRETTY VAIN 2KRS. ASUNTOON. IVkone 1krs POTENTIAALINTASAUS: JOKAISEN PILASTER-NOUSUN ALIMMAN MODUULIN RUNKOON POTENTIAALINTASAUSJOHDIN TASAUSKISKOLTA CAT6 KAAPELIT RISTIKYTKENTÄÄN JATKO IV-KONEEN SÄHKÖ KIINSTEISTÖKESKUKSELTA
6 KAAPELOINTI- JA KYTKENTÄOHJEET TM172 TM172PBG07R 4MOD.LEV. C3 DO3- DO3 DIGITAL OUT DO2 DO1 C12 DIGITAL OUT V SUPPLY 24VDC 1MOD.LEV. CN6 CN9 CN10 MUUT KYTKENNÄT: L N CN18 CN19 CN1 CN3 CN5 CAN RS485-1 RS485-1 DIGITAL IN ANALOG IN L H GND + - GS + - GS COM DI1 DI2 AI1 AI2 GND 5VDC 24VDC COM TASO 24VDC JA 0VDC KOSKETUSNÄYTÖLLE IO-PISTEET DI 1: VM KYLMÄ DI 2: VM LÄMMIN AI 1: LIESITUULETIN LOPUT PISTEET VARALLA LIITTÄMINEN TALOAUTOMAATIOVERKKOON CAT6 PILASTERIN RISTIKYTKENTÄPANEELISTA PLC:N CN20 "ETHERNET CONTROL" LIITTIMEEN. MOLEMMISSA PÄISSÄ RJ45 MODBUS IV-KONEELTA IV-KONEELTA TULEVAN MB RTU KAAPELIN KYTKENTÄ PLC:HEN: LIITIN CN1 + : VALKO-ORANSSI - : ORANSSI GS: SININEN / / / -VM_KYLMA VDC VESIMITTAREILLE JÄRJESTYS JOHDON TULOSUUNNASTA KATSOTTUNA KUN LIITTIMEN RUUVINKANNAT YLÖSPÄIN -VM_LAMMIN 13 IV-KONEEN PÄÄSSÄ ON MODBUSILLE RJ45-LIITIN, JOTEN KAAPELINA KANNATTAA KÄYTTÄÄ VALMISTA SUORAAN KYTKETTYÄ ATK-KAAPELIA VESIMITTAREIDEN PARIKAAPELI ESIM. KLM 14 TARKISTA MITTARIN TIEDOISTA ONKO SYÖTTÖJÄNNITTEEN NAPAISUUDELLA MERKITYSTÄ NÄYTÖN KYTKENTÄ: 5: 24VDC / 6: 0VDC / 13: MODBUS + / 14: MODBUS - / MODBUS JA 24VDC NÄYTÖLLE
7 PILASTER -HORMIEN POTENTIAALINTASAUS Pilaster-hormien alimpiin moduuleihin tuodaan potentiaalintasausjohdin, joka kytketään moduulin runkoon tai IV-koneen jalustaan. Pilaster -moduulit ovat asennuksen jälkeen galvaanisesti kiinni toisissaan, joten moduulien välille ei tarvita potentiaalintasausjohtimia. Huom! Potentiaalintasausjohdinta ei saa kytkeä IV-koneeseen, vaan se tulee kytkeä suoraan Pilaster -moduulin runkoon tai IV-koneen jalustaan.
8 NOUSUKAAPELIT Pilaster -hormeissa on tila- ja kannakointivaraukset asuntojen nousukaapeleita varten. Hormeissa on kaksi pystysuuntaista kaapelointireittiä, mikä mahdollistaa yleiskaapeloinnin erottamisen syöttökaapeleista. Tyypilliset asuntoihin tulevat nousukaapelit Pilastersaneerauksessa ovat: Ryhmäkeskuksen syöttökaapeli Antennikaapeli Valokuitu 2 x CAT6 (Asunnon ATK + Pilaster taloautomaatioverkko) Kylpyhuoneen lattialämmitys kiinteistösähköstä
9 ESIMERKKIKUVIA
APARTMENT TEKNINEN OPAS Riots Global Oy All Rights Reserved
APARTMENT TEKNINEN OPAS 2018 Riots Global Oy All Rights Reserved Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 1.1. Riots-infra... 3 1.2. Huoneistoon sijoitettava laitekokonaisuus... 4 2. Laitteet... 5 2.1. Asuntoon
ECONET PREMIUM SÄHKÖ JA SÄÄTÖKYTKENNÄT ASENNUSPAIKALLA ASENNUSPAIKALLA SUORITETAAN:
EOET PREIU ASEUSPAIKALLA SUORITETAA: 1. EOET-PUPPUYKSIKKÖ KYTKETÄÄ VAROKKEILLA VARUSTETTUU SYÖTTÖLIITÄTÄÄ. 2. EOETII KYTKETTÄVÄT ILAPUOLE ATURIT Lämmön talteenoton optimointi Tuloilma-anturi Kehittynyt
edamper Kytkentäpistetaulukko
Kytkentäpistetaulukko edamper Alakeskustyyppi TM72PD28/42R Keskus VAK0 M0 Piste Positio Laite Säädin liitin Laite DO PP0 Palopellin ohjaus C/DO DO2 PP02 Palopellin ohjaus C2/DO2 DO3 PP03 Palopellin ohjaus
EC-KASETTIPATTERI PMFC
EC-KASETTIPATTERI PMFC Laadukkaat, vesikiertoiset kasettipatterit jäähdytykseen ja / tai lämmitykseen. PMFC-kasettipatterit ovat saatavissa nykyaikaisilla energiatehokkailla ECpuhaltimilla. Kasettipattereiden
KX6-SARJAN OHJEELLINEN SÄHKÖKYTKENTÄ 400V/3~/50Hz
KX6-SARJAN OHJEELLINEN SÄHKÖKYTKENTÄ 400V/3~/50Hz 8.8.2012 Sakari Siiki FDC112KXES6 FDC140KXES6 FDC155KXES6 FDC224KXES6 FDC280KXES6 FDC335KXES6 ETUSULAKE 10A ETUSULAKE 16A SYÖTTÖ 3~/400v/50Hz L1 L2 L3
Talomat järjestelmän ASENNUSOHJE TALOMAT 1 Ohjauskeskus 2 Kaavio 3 Komponentit 4 KAAPELOINTI 7 12V valaistus 8 230V valaistus 10 Kytkimet 10 Laitteet 11 Havainnekuvat 12 KYTKENTÄ 13 Kytkentäkaaviot 17
CLIMATIX STEQ, STCM TIETOSIVU SÄÄTÖÖN, OHJAUKSEEN JA MITTAUKSIIN VIRRANSYÖTTÖ RELELÄHDÖT. 0 V, AC/DC 24 V Käyttöjännite AC 24 V ±20 % DC 24 V ±10 %
CLIMATIX STEQ, STCM TIETOSIVU SÄÄTÖÖN, OHJAUKSEEN JA MITTAUKSIIN 4. Relelähdöt Syöttöjännite 2. Relelähdöt 8. Yleiset tulot/ lähdöt Prosessiväylä (KNX) RS485 (Modbus) Työkalu (USB) Ethernet Työkalu (USB)/
PRIMÄÄRIPIHI KERROSTALO HELSINKI, KIVIKKO KEHITTYVÄ KERROSTALO -SEMINAARI 21.11.2017 TA-Rakennuttaja Oy, Mikael Lönnroth ETELÄ-KIVIKON PRIMÄÄRIPIHI - HANKE 4. 3. 1. 2. 5. Etelä-Kivikko, kehä 1:n uuden
25 Keskipakopuhaltimet molemminpuolin imevät
25 Keskipakopuhaltimet molemminpuolin imevät 455 Tyyppimerkintä KRZ 25R-4EE.4N.1L KRZ 25R-4DE.4N.1L EWRE 222-4 DWRE 222-4 Sähköiset arvot Jännite V 1~ 23 3~ Nimellisteho kw,95 1,3 Nimellisvirta A 4,6 2,6