Source: http://docplayer.fr/2741982-Antares-4-notice-d-aide-a-l-exploitation-centralisateur-de-mise-en-securite-incendie-antares-4.html
Timestamp: 2016-12-04 08:54:59+00:00
Document Index: 315965013

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐ANTARES 4 NOTICE D AIDE A L EXPLOITATION CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE ANTARES 4
Download "ANTARES 4 NOTICE D AIDE A L EXPLOITATION CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE ANTARES 4"
1 Page : 1 NOTICE D AIDE A L EXPLOITATION CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE ANTARES 4 Le présent document comporte 22 pages. SOMMAIRE A. PRESENTATION... 2 B. PRINCIPES GENERAUX D'EXPLOITATION... 3 B.1. LES NIVEAUX D'ACCES...3 B.2. GESTION DE L EQUIPEMENT D ALARME...4 B.2.1. UNITE DE GESTION D ALARME DE TYPE 1 «UGA.1»...4 B.2.2. UNITE DE GESTION D ALARME DE TYPE IGH «UGA.IGH»...4 B.3. GESTION DU SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE...4 C. CARACTERISTIQUES DETAILLEES DE LA PARTIE SIGNALISATION... 5 C.1. MODULE EGA4...5 C.1.1. DESCRIPTION...5 C.1.2. PARTIE USG...6 C.1.3. ETIQUETTES RELOGEABLES...7 C.1.4. BLOCAGE DES AUTOMATISMES...12 C.1.5. MODE ESSAI...12 C.1.6. MODE HORS SERVICE...13 C.1.7. MODE ETAT D ARRÊT...14 C.2. MODULE USCA C.3. MODULE CEA C.3.1. DESCRIPTION...15 C.3.2. AFFICHEUR ET BOUTONS ASSOCIÉS...15 C.3.3. ORGANES DE COMMANDE ET SIGNALISATIONS LUMINEUSES...15 C.3.4. BUZZER...16 C.3.5. AFFICHEUR...17 D. CARACTERISTIQUES DETAILLEES DES ÉLÉMENTS DÉPORTÉS D.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES...20 D.2. CARACTÉRISTIQUES DES LIGNES DE TÉLÉCOMMANDE, DE CONTRÔLE, ET SORTIES A CONTACTS SECS...21 E. GLOSSAIRE FICHE DE SUIVI DU DOCUMENT Indice Date Description Page(s) A 20/12/01 Création Toutes B 09/04/03 Ajout fonction réarmement DAS 7 C 24/01/05 Ajout EDAP 20 D 18/02/05 Ajout EDBD 1,20 E 27/07/05 Ajout EDBDA 1, 20 F 28/05/06 Correction nb de caractères libellés 182 Page : 2 A. PRESENTATION ANTARES 4 COMPACT Un système de sécurité incendie de catégorie A (SSI-A) associe : un système de détection incendie (SDI) composé d un équipement de contrôle et de signalisation (ECS), de détecteurs automatiques d'incendie (DI) et de déclencheurs manuels (DM) ; un équipement d alarme (EA) qui regroupe une unité de gestion d alarme de type 1 (UGA1) ou/et de type Immeuble de Grande Hauteur (UGA.igh) et des diffuseurs sonores d évacuation (DS) ; un système de mise en sécurité incendie (SMSI) qui intègre un centralisateur de mise en sécurité incendie de catégorie A (CMSI-A) et des dispositifs actionnés de sécurité (DAS). SDI SMSI matériels centraux du système de sécurité incendie de catégorie A DI DM équipement de contrôle et de signalisation "ECS" unité de gestion d'alarme "UGA" centralisateur de mise en sécurité incendie de catégorie A "CMSI" DS DAS3 Page : 3 B. PRINCIPES GENERAUX D'EXPLOITATION B.1. Niveau 0 LES NIVEAUX D'ACCES Ce niveau correspond à l'accès direct au public, en règle générale seuls les déclencheurs manuels d'alarme placés dans l'enceinte de l'établissement sont à ce niveau. Niveau 1 Ce niveau correspond à l'accès direct par des personnels de sécurité qualifiés ou non ; on notera toutefois qu'il s'agit ici de personnels de sécurité et non plus du public. De façon générale, toutes les signalisations sonores et lumineuses sont accessibles à ce niveau. module fonction particulière EGA4 EGA4 ou USCA4 Niveau 2 Arrêt du signal sonore Essai des signalisations Bilan Commande d'évacuation générale Commande manuelle de fonction de mise en sécurité Ce niveau correspond à un accès aux organes de commande par toute personne exploitante initiée, informée et autorisée qui apprécie les conséquences de ses interventions. L'accès à ce niveau est obtenu par l'intermédiaire d un code composé à partir des touches A et B du module EGA4. module EGA4 EGA4 ou USCA4 fonction particulière Réarmement Acquittement de processus Choix d'un état de veille Niveau 3 Ce niveau correspond à un accès aux organes du tableau par toute personne chargée d'effectuer des opérations de mise en service ou de maintenance. Ce niveau n'autorisant aucune tâche particulière d'exploitation, toute précision utile peut être fournie par la notice d installation, de raccordement et de mise en service du produit.4 Page : 4 B.2. GESTION DE L EQUIPEMENT D ALARME B.2.1. UNITE DE GESTION D ALARME DE TYPE 1 «UGA.1» Fonction évacuation Choix d'un état de veille Processus automatique Processus manuel Durée assignée de fonctionnement En présence du public, le système doit être à l'état de veille générale. En son absence, il est possible d'opter pour l'état de veille restreinte. Exclusivement à partir de l'état de veille générale et dans la mesure où un matriçage existe, le SDI en condition d'alarme commande automatiquement l'évacuation de l'établissement (signalisation «Alarme»). Cette commande automatique peut être assujettie à un retard programmable de 0 à 5min. Pendant ce retard, il est possible d'annuler la commande en actionnant la touche «Acquit. Processus». Quel que soit l'état de veille, il est toujours possible de commander sans retard l'évacuation d une zone de diffusion d'alarme en utilisant la touche «Commande Evacuation Générale» correspondante. Elle est fixée à un minimum de 5 minutes sans interruption possible (non réarmable). B.2.2. UNITE DE GESTION D ALARME DE TYPE IGH «UGA.IGH» Fonction évacuation Processus automatique Processus manuel Durée assignée de fonctionnement Dans la mesure où un matriçage existe, le SDI en condition d'alarme commande automatiquement et sans retard l'évacuation dans la zone de diffusion d alarme concernée. Il est toujours possible de commander sans retard l'évacuation d une zone de diffusion d'alarme en utilisant la touche «Commande Evacuation Générale» correspondante. Elle est fixée à un minimum de 5 minutes sans interruption possible (non réarmable). B.3. GESTION DU SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE Autres fonctions de mise en sécurité incendie Processus automatique Dans la mesure où un matriçage existe, le SDI en condition d'alarme commande automatiquement, la mise en sécurité de l'établissement (signalisation «Commande Manuelle»). Cette commande automatique peut être assujettie à un retard maximum de 30s. Pendant ce retard, il est possible d'annuler la commande en procédant à un réarmement du SDI puis du CMSI. Processus manuel Il est toujours possible de commander une fonction de mise en sécurité incendie en utilisant la touche «Commande manuelle». Afin que le processus manuel puisse être mis en œuvre aisément, les temporisations de retard à la commande sont identiques à celles utilisées lors du processus automatique.5 Page : 5 C. CARACTERISTIQUES DETAILLEES DE LA PARTIE SIGNALISATION C.1. C.1.1. MODULE EGA4 DESCRIPTION EGA4 est le module de signalisation obligatoire. Il est composé de : une carte électronique, une face avant collée sur un support en aluminium format 19" - 3U, un lot d étiquettes relogeables, insérables dans la face avant. La face avant est constituée de 2 parties : La partie figée : Unité de Signalisation Générale USG La partie adaptable : 16 emplacements pour étiquettes relogeables (2 emplacements par colonne)6 Page : 6 C.1.2. C PARTIE USG Organes de commande et signalisations lumineuses Voyant vert Sous tension Fixe Présence d au moins une des sources de tension Voyant rouge Synthèse Alarme feu Fixe Apparition d une alarme feu dans la zone de détection liée à la zone de sécurité couverte par le CMSI Extinction après réarmement du SDI puis du CMSI Voyant rouge Synthèse Commande Fixe Au moins une commande manuelle ou automatique est en cours d exécution. Voyant rouge Synthèse Sécurité Fixe Toutes les fonctions commandées avec contrôle de position sont en sécurité. Clignotant : au moins une fonction avec contrôle de position commandée est en défaut sécurité. Voyant jaune Synthèse Dérangement / Anomalie Fixe Au moins un dérangement, défaut ou anomalie est présent. Clignotant : au moins un DAS surveillé en position dans une fonction de mise en sécurité en veille n est pas en attente et aucune fonction n est en dérangement. Touche d accès niveau 1 Bilan Permet de s assurer de l état d attente des DAS de chaque fonction : le voyant vert Attente de chaque facette liée à des DAS à contrôle de position est allumé. Touche d accès niveau 2 Réarmement Après disparition de la cause de l alarme et réarmement général du SDI, permet la remise en condition de veille du CMSI. Il est possible ensuite de replacer les DAS en position d attente. Touche d accès niveau 1 Essai Signalisations Permet de tester l ensemble des signalisations visuelles et sonore de l EGA4 et des USCA4. Touche d accès niveau 1 Arrêt Signal sonore Permet d interrompre à tout moment le signal sonore qui reste alors disponible pour toute autre information. Voyant jaune Défaut Secteur Fixe La source normale est absente sur le CMSI et/ou sur l éventuelle alimentation externe. Voyant jaune Défaut Batterie Fixe La source de sécurité est absente ou défectueuse sur le CMSI et/ou sur l alimentation externe. Voyant jaune Défaut Energie Fixe Absence de l énergie de télécommande. Clignotant : énergie de télécommande disponible, mais sa redondance n est plus assurée. Voyant jaune Défaut Liaison SDI Fixe Défaut de liaison entre le CMSI et l ECS. Voyant jaune Défaut Dialogue Fixe Absence de communication d au moins un sous-ensemble du CMSI Clignotant : défaut de redondance de la communication d un seul sous-ensemble. Voyant jaune Défaut Système Fixe Dysfonctionnement du système de gestion central ou/et du module EGA4. Absence d un module. 2 voyants jaunes Accès niveau + 2 touches d accès niveau 1 A et B Gestion du code pour accéder au niveau 2 ou 3. appuyer simultanément sur les touches A et B : les 2 voyants clignotent pour 1 minute. composer le code (par défaut : niveau 2 = ABBA, ou niveau 3 = BABA, codes modifiables par téléchargement des données de site) presser simultanément A et B : si le code est correct, le voyant correspondant au niveau atteint s allume en fixe. Le niveau sélectionné est désactivé automatiquement au bout d un temps paramétrable par téléchargement. Voyant jaune + touche d accès niveau 3 Etat d arrêt Mise ou annulation de l état d arrêt d une UGA et signalisation de cet état éventuel. (*) Voyant jaune + touche d accès niveau 3 hors service Mise en ou hors service d une facette et signalisation de cet état. (*) Voyant jaune + touche d accès niveau 3 essai Mise ou annulation du mode essai d une facette et signalisation de cet état éventuel. (*) (*) voir explication de ces modes de fonctionnement chapitres suivants. C Buzzer MODE DE FONCTIONNEMENT Discontinu lent : Discontinu rapide : EXPLICATION Signalisation sonore de dérangement ou d anomalie Une fonction est commandée ou passe à l état de sécurité ou de défaut sécurité (commande automatique ou manuelle).7 Page : 7 C.1.3. ETIQUETTES RELOGEABLES Un lot de 106 étiquettes est fourni avec chaque module. Chaque module de face avant EGA4 est livré avec un lot de 106 étiquettes qui doit permettre de répondre à majorité d applications. Chaque lot comprend 9 types différents d étiquettes, chacun étant identifié par un numéro : N NOM DESCRIPTION NB PLACES QTE/ LOT 1 UGA1 Fonction évacuation : Unité de Gestion d Alarme de type US/UCMC ACP Fonction de mise en sécurité : 1 24 Unité de signalisation et de commande avec contrôle de position des DAS 3 US SCP Fonction de mise en sécurité : 1 10 Unité de signalisation sans contrôle de position des DAS 4 UGA IGH Fonction évacuation : 1 20 Unité de Gestion d Alarme pour Immeuble de Grande Hauteur 5 US/UCMC SCP Fonction de mise en sécurité : 1 12 Unité de signalisation et de commande sans contrôle de position des DAS 6 US ACP Fonction de mise en sécurité : 1 10 Unité de signalisation avec contrôle de position des DAS 7 Arrêt moteur Arrêt moteur Cache Emplacement non utilisé Cache 3U Emplacement non utilisé (colonne entière) Réarmement DAS Réarmement DAS 1 Option Toutes les étiquettes ont le même encombrement et occupent 1 emplacement (soit ½ colonne), excepté l UGA 1 et le cache 3U qui occupent 2 emplacements (soit 1 colonne entière). C Nota : lorsqu une même fonction met en œuvre des DAS contrôlés et des DAS non contrôlés, c est une facette avec contrôle qui doit être utilisée. Fonctions de mise en sécurité Zone de texte : identifie la fonction de mise en sécurité. Numéro de l étiquette : identifie le type d étiquette. Voyant rouge sécurité : tous les DAS associés à la fonction concernée ont rejoint leur position de sécurité Clignotant : au moins un DAS n a pas encore rejoint sa position de sécurité alors que la fonction est activée. Voyant jaune dérangement / anomalie : Dérangement : en veille ou en commande, défaut de liaison avec un élément surveillé associé à la fonction Ou fonction en essai (voyant essai* allumé fixe) ou hors service (voyant HS* allumé fixe) Clignotant : Anomalie : en veille, au moins un DAS a quitté sa position d attente (sauf si le DAS concerné est commun à une autre fonction actuellement commandée). Ou fonction sélectionnée pour essai (voyant essai* clignotant et voyant niveau 3* fixe), ou hors service (voyant HS* clignotant et voyant niveau 3* fixe) US/UCMC ACP (Avec Contrôle de Position) Voyant vert attente : Lors d une pression sur la touche Bilan de l EGA4 : en l absence de dérangement indique que tous les DAS associés à la fonction et contrôlés en position sont en attente. Touche accès niveau 1 + voyant rouge Commande manuelle : Commande manuelle de mise en sécurité de la fonction. Rien ne peut empêcher son exécution. Voyant allumé fixe : Une commande (manuelle ou automatique) a été émise sur tous les éléments associés à la fonction. Voyant clignotant : La facette est programmée en aide à la décision ou en essai : une commande automatique a été émise, à valider par appui sur la touche commande manuelle pour la rendre effective. Cas particulier : cette touche peut être de niveau 2 si configurée comme tel dans les données de site (pour le désenfumage de secours en IGH). * sur USG Cette touche permet aussi de sélectionner la facette pour essai (voyant essai* clignotant et voyant niveau 3* fixe), ou pour le hors service (voyant HS* clignotant et voyant niveau 3* fixe).8 Page : 8 Zone de texte : identifie la fonction de mise en sécurité. Numéro de l étiquette : identifie le type d étiquette. Voyant rouge sécurité : tous les DAS associés à la fonction concernée ont rejoint leur position de sécurité Clignotant : au moins un DAS n a pas encore rejoint sa position de sécurité alors que la fonction est activée. Voyant jaune dérangement / anomalie : Dérangement : en veille ou en commande, défaut de liaison avec un élément surveillé associé à la fonction Ou fonction hors service (voyant HS* allumé fixe) Clignotant : Anomalie : en veille, au moins un DAS a quitté sa position d attente (sauf si le DAS concerné est commun à une autre fonction actuellement commandée). Ou fonction sélectionnée pour hors service (voyant HS* clignotant et voyant niveau 3* fixe) Voyant vert attente : Lors d une pression sur la touche Bilan de l EGA4 : en l absence de dérangement indique que tous les DAS associés à la fonction et contrôlés en position sont en attente. US ACP (Avec Contrôle de Position) Zone de texte : identifie la fonction de mise en sécurité. Numéro de l étiquette : identifie le type d étiquette. Voyant jaune dérangement : Dérangement : en veille ou en commande, défaut de liaison avec un élément surveillé associé à la fonction Ou fonction en essai (voyant essai allumé fixe) ou hors service (voyant HS* allumé fixe) Clignotant : Fonction sélectionnée pour essai (voyant essai* clignotant et voyant niveau 3* fixe), ou hors service (voyant HS* clignotant et voyant niveau 3* fixe) US/UCMC SCP (Sans Contrôle de Position) Touche accès niveau 1 + voyant rouge Commande manuelle : Commande manuelle de mise en sécurité de la fonction. Rien ne peut empêcher son exécution. Voyant allumé fixe : Une commande (manuelle ou automatique) a été émise sur tous les éléments associés à la fonction. Voyant clignotant : La facette est programmée en aide à la décision ou en essai : une commande automatique a été émise, à valider par appui sur la touche commande manuelle pour la rendre effective. Cette touche permet aussi de sélectionner la facette pour essai (voyant essai* clignotant et voyant niveau 3* fixe), ou pour le hors service (voyant HS* clignotant et voyant niveau 3* fixe Zone de texte : identifie la fonction de mise en sécurité. Numéro de l étiquette : identifie le type d étiquette. Voyant jaune dérangement : Dérangement : en veille ou en commande, défaut de liaison avec un élément surveillé associé à la fonction Ou fonction hors service (voyant HS* allumé fixe) Clignotant : Fonction sélectionnée pour essai (voyant essai* clignotant et voyant niveau 3* fixe), ou hors service (voyant HS* clignotant et voyant niveau 3* fixe) * sur USG US SCP (Sans Contrôle de Position)9 Page : 9 C Fonction évacuation Zone de diffusion d alarme : zone géographique qui sera évacuée en cas de fonctionnement de l équipement d alarme. Numéro de l étiquette : identifie le type d étiquette. Voyant rouge alarme : Processus automatique de commande : l équipement d alarme a été commandé par le SDI. Après une phase de temporisation (de 0 à 5 minutes, définie dans les données de site), l évacuation sera déclenchée (diffuseurs sonores et contacts auxiliaires commandés). Nota : la temporisation laisse un laps de temps (limité à 5 minutes) aux agents de sécurité pour localiser et vérifier qu il s agit bien d une alarme incendie justifiée. Pas de temporisation en présence de public. Touche accès niveau 2 Acquit processus : Permet, à l apparition du signal visuel d alarme, et pendant la phase de temporisation si elle existe, d inhiber l ordre de commande de l équipement d alarme. Permet aussi à tout moment d éteindre le voyant rouge "Alarme". Permet le réarmement de l aide à la décision et du mode essai. Voyant jaune dérangement liaisons : signale un défaut (coupure, court-circuit) sur la ou les lignes de diffuseurs sonores associées. Ou fonction en essai (voyant essai* allumé fixe). Clignotant : Sélection en cours pour essai (voyant essai* clignotant et voyant niveau 3* fixe), ou pour l arrêt (voyant état d arrêt clignotant et voyant niveau *3 fixe). Voyant jaune Diffuseurs sonores HS : La ou les lignes de diffuseurs sonores associées ont été mises volontairement hors service (voyant HS* allumé fixe). Action de maintenance. Clignotant : Sélection en cours pour le hors service (voyant HS* clignotant et voyant niveau 3* fixe). Voyant jaune contacts auxiliaires HS : mise hors service volontaire de la commande de dispositifs spécifiques liés à l évacuation (voyant HS* également allumé fixe). Action de maintenance. Clignotant : Sélection en cours pour le hors service (voyant HS* clignotant et voyant niveau 3* fixe). UGA 1 Touche accès niveau 2 + voyant jaune Veille restreinte : Cette touche permet de passer de l état de veille générale (voyant veille restreinte éteint) à veille restreinte (voyant veille restreinte allumé fixe) et vice versa par simple pression. En veille restreinte : le processus automatique est interdit. L UGA ne commandera pas la mise en œuvre automatique des diffuseurs sonores d évacuation ni les contacts auxiliaires mais reste disponible pour tout processus manuel de diffusion. En présence de public, l état de veille général est requis. Touche accès niveau 1 + voyant rouge commande évacuation générale : Un pression maintenue pendant 3 secondes provoque la mise en œuvre immédiate du processus d évacuation générale (diffuseurs sonores et contacts auxiliaires), sans possibilité d acquittement. Ce processus s arrête automatiquement après une durée programmée d au moins 5 minutes (définie dans les données de site). Le déroulement du processus est indiqué par le voyant associé. De plus si le processus est automatique, il s accompagne du fonctionnement du voyant alarme. Voyant clignotant : La facette est programmée en aide à la décision ou en essai : une commande automatique a été émise, à valider par appui sur la touche commande manuelle pour la rendre effective. Cette touche permet aussi de sélectionner la facette pour essai (voyant essai* clignotant et voyant niveau 2* fixe), pour le hors service (voyant HS* clignotant et voyant niveau 3* fixe), ou pour l arrêt (voyant état d arrêt * clignotant et voyant niveau 3* fixe). * sur USG10 Page : 10 Zone de diffusion d alarme : zone géographique qui sera évacuée en cas de fonctionnement de l équipement d alarme. Numéro de l étiquette : identifie le type d étiquette. Voyant jaune Dérangement Liaisons / diffuseurs sonores HS : signale un défaut (coupure, court-circuit) sur la ou les lignes de diffuseurs sonores associées. Ou fonction en essai (voyant essai* allumé fixe) Ou la ou les lignes de diffuseurs sonores associées ont été mis volontairement hors service (voyant HS* allumé fixe). Action de maintenance. Clignotant : Sélection en cours pour essai (voyant essai* clignotant et voyant niveau 3* fixe), pour l arrêt (voyant état d arrêt clignotant et voyant niveau *3 fixe) ou pour hors service (voyant Hors service* clignotant et voyant niveau 3* fixe). Voyant vert veille générale : Lors d une pression sur la touche Bilan de l EGA4 : en l absence de dérangement indique que tous les diffuseurs sonores sont en veille générale. UGA IGH Touche accès niveau 1 + voyant rouge commande évacuation générale : Un pression maintenue pendant 3 secondes provoque la mise en œuvre immédiate du processus d évacuation générale (diffuseurs sonores et contacts auxiliaires), sans possibilité d acquittement. Ce processus s arrête automatiquement après une durée programmée d au moins 5 minutes (définie dans les données de site). Le déroulement du processus est indiqué par le voyant associé. De plus si le processus est automatique, il s accompagne du fonctionnement du voyant alarme. Voyant clignotant : La facette est programmée en aide à la décision ou en essai : une commande automatique a été émise, à valider par appui sur la touche commande manuelle pour la rendre effective. * sur USG Cette touche permet aussi de sélectionner la facette pour essai (voyant essai* clignotant et voyant niveau 2* fixe), pour le hors service (voyant HS* clignotant et voyant niveau 3* fixe), ou pour l arrêt (voyant état d arrêt * clignotant et voyant niveau 3* fixe). C Autres Zone de texte : identifie la fonction. Numéro de l étiquette : identifie le type d étiquette. Touche accès niveau 2 + voyant rouge arrêt moteur : Commande les éléments associés à la fonction. L'annulation s'effectue en appuyant de nouveau sur la touche (niveau 1). Voyant allumé fixe : Une commande a été émise sur tous les éléments associés à la fonction. Arrêt moteur Zone de texte : identifie la fonction. Numéro de l étiquette : identifie le type d étiquette. Touche accès niveau 2 + voyant rouge réarmement DAS : Réarme les éléments associés à la fonction (clapets motorisés, ). Le retour à l état de veille s effectue en appuyant de nouveau sur la touche (niveau 1). Voyant allumé fixe : Une commande a été émise sur tous les éléments associés à la fonction. Réarmement DAS11 Page : 11 Numéro de l étiquette : identifie le type d étiquette. Cache Cache 3U12 Page : 12 C.1.4. BLOCAGE DES AUTOMATISMES Cette fonction n a d action que sur le processus automatique et est plus particulièrement destinée à assurer une gestion d un système de désenfumage qui s organise autour de conduits collectifs (soufflage et extraction). C.1.5. Lorsque le règlement de sécurité l'impose, une seule fonction peut être activée automatiquement. Si le paramétrage de l ANTARES4 comporte cette information, seules les fonctions de la ou des premières ZS seront activées, les autres ne pourront l'être que par commande manuelle (tout en gardant la temporisation). La sélection du blocage des automatismes est accessible au niveau des données de site. MODE ESSAI La mise en essai est destinée à contrôler les scénarios de sécurité en sollicitant la chaîne automatique du SSI sans toutefois en commander les lignes de sortie (diffuseurs sonores, voies de transmission, etc.). Dans ce mode, l automatisme de la ou des facettes sélectionnées est inhibé. En cas de commande automatique, le voyant de prise en compte clignote, mais les éléments ne sont pas activés. La commande manuelle reste efficace. Niveau d accès : 3. Facettes concernées : Evacuation (UGA1, UGA IGH) Unité de signalisation et de commande avec ou sans contrôle de position (US/UCMC ACP ou US/UCMC SCP). Condition d accès : aucune commande en cours. Sélection et désélection des facettes : Il est possible de mettre simultanément plusieurs fonctions en essai dans la mesure où elles appartiennent à la même ZS et ce, en accord avec le FD S (réponse à la question 2 sur NF S ). ACTIONS EFFETS SUR LES SIGNALISATIONS Entrer le code d accès niveau 3 Le voyant niveau 3 s allume en fixe Entrer dans la sélection du mode essai : appuyer une première fois sur la touche essai de l EGA4 Sélectionner ou désélectionner individuellement les facettes par appuis successifs : pour les facettes UGA 1 ou UGA IGH : sur la touche commande évacuation générale correspondante pour les facettes US/UCMC : sur la touche commande manuelle correspondante Sortie normale de la sélection du mode essai : appuyer moins de 3 secondes sur la touche essai de l EGA4 Sortie anormale de la sélection du mode essai : Si une alarme survient durant la sélection du mode essai. Sortie du niveau 3 (volontaire ou due à une absence de manipulation prolongée) Le voyant associé à la touche essai clignote, indiquant que le mode de sélection est en cours Si une ou plusieurs facettes UGA 1 ou UGA IGH sont déjà sélectionnées, leur voyant dérangement liaisons clignote. Si une ou plusieurs facettes US/UCMC sont déjà sélectionnées, leur voyant dérangement clignote. Tous les autres voyants de toutes les facettes sont éteints. Le voyant dérangement liaisons des facettes UGA 1 ou UGA IGH sélectionnées clignote. Le voyant dérangement des facettes US/UCMC sélectionnées clignote. Tous les voyants des facettes non sélectionnées sont éteints. Le voyant associé à la touche essai s allume en fixe si au moins une facette est en essai, s éteint sinon. Le voyant dérangement liaisons des facettes UGA 1 ou UGA IGH sélectionnées est allumé en fixe Le voyant dérangement des facettes US/UCMC sélectionnées est allumé en fixe. Tous les voyants des facettes reviennent dans leur état courant. Liste sur imprimante des facettes en essai Toutes les sélections en cours sont ignorées et on revient au mode de fonctionnement précédent. Sortie du mode essai : sur réarmement général.13 Page : 13 C.1.6. MODE HORS SERVICE Le mode Hors Service est utilisé pour assurer la maintenance. Dans ce mode, la ou les facettes sélectionnées ne peuvent pas commander leurs dispositifs associés ni en automatique ni en manuel (les DAS communs peuvent ou non être encore commandables par les autres facettes, selon téléchargement). Niveau d accès : 3 Facettes concernées : Evacuation (UGA1, UGA IGH) Unité de signalisation et de commande avec ou sans contrôle de position (US/UCMC ACP ou US/UCMC SCP). Particularité de l UGA 1 : le hors service peut s appliquer aux diffuseurs sonores seuls, ou aux contacts auxiliaires seuls ou à l ensemble. En cas de commande, le processus d évacuation continue son cours, bien que les diffuseurs sonores et/ou les contacts auxiliaires ne soient pas activés (allumage des voyants ). Particularité de l UGA IGH : le hors service ne s applique qu aux diffuseurs sonores (les contacts auxiliaires ne sont jamais hors service). En cas de commande, le processus d évacuation continue son cours, bien que les diffuseurs sonores ne soient pas activés. Particularité de l US/UCMC : les commandes ne sont plus prises en compte, le voyant commande manuelle ne s allume pas. Condition d accès : aucune commande en cours sur la facette. Sélection et désélection des facettes : Il est possible de sélectionner plusieurs facettes. Mais pour respecter la norme (FDS question 4 relative à la norme NFS61-934) le mode Hors Service ne peut concerner qu une seule fonction et dans une seule Zone de mise en sécurité incendie à la fois. ACTIONS EFFETS SUR LES SIGNALISATIONS Entrer le code d accès niveau 3 Le voyant niveau 3 s allume en fixe Entrer dans la sélection du mode Hors Service : appuyer une première fois sur la touche Hors Service de l EGA4 Sélectionner ou désélectionner individuellement les facettes par appuis successifs : pour les facettes UGA 1 : sur la touche commande évacuation générale correspondante jusqu à ce que les éléments désirés soient sélectionnés (1 fois : les diffuseurs sonores, 2 fois : les contacts auxiliaires, 3 fois l ensemble, 4 fois : facette en service) pour les facettes UGA IGH : sur la touche commande évacuation générale correspondante pour les facettes US/UCMC : sur la touche commande manuelle correspondante Sortie normale de la sélection du mode HS : appuyer une deuxième fois sur la touche Hors Service de l EGA4 Sortie anormale de la sélection du mode HS : Si une alarme survient durant la sélection du mode. Sortie du niveau 3 (volontaire ou due à une absence de manipulation prolongée) Le voyant associé à la touche Hors Service clignote, indiquant que le mode de sélection est en cours Les facettes UGA 1 déjà sélectionnées clignotent (voyants diffuseurs sonores HS et/ou contacts auxiliaires HS). Le voyant dérangement liaisons des facettes UGA IGH déjà sélectionnées clignote. Le voyant dérangement des facettes US/UCMC déjà sélectionnées clignote. Tous les autres voyants de toutes les facettes sont éteints. Les facettes UGA 1 sélectionnées clignotent (voyants diffuseurs sonores HS et/ou contacts auxiliaires HS) Le voyant dérangement liaisons des facettes UGA IGH sélectionnées clignote Le voyant dérangement des facettes US/UCMC sélectionnées clignote. Tous les voyants des facettes non sélectionnées sont éteints. Le voyant associé à la touche HS s allume en fixe si au moins une facette est hors service, s éteint sinon. Les facettes UGA 1 sélectionnées sont allumées en fixe (voyants diffuseurs sonores HS ou contacts auxiliaires HS ou les 2) Le voyant dérangement liaisons des facettes UGA IGH sélectionnées sont allumé en fixe Le voyant dérangement des facettes US/UCMC sélectionnées sont allumé en fixe Tous les voyants des facettes reviennent dans leur état courant. liste sur l imprimante des facettes hors service Toutes les sélections en cours sont ignorées et on revient au mode de fonctionnement précédent.14 Page : 14 C.1.7. MODE ETAT D ARRET La mise en arrêt est utilisée dans certains types d établissement pour inhiber en totalité la fonction évacuation. Dans ce mode, la ou les facettes sélectionnées ne peuvent pas commander leurs dispositifs associés et tous leurs voyants sont éteints. Niveau d accès : 3 (NFS ). Facettes concernées : Evacuation (UGA1, UGA IGH) Condition d accès : aucune commande en cours sur la facette. Sélection et désélection des facettes : ACTIONS EFFETS SUR LES SIGNALISATIONS Entrer le code d accès niveau 3 Le voyant niveau 3 s allume en fixe Entrer dans le mode arrêt facette : appuyer une première fois sur la touche état d arrêt de l EGA4 Sélectionner ou désélectionner individuellement les facettes : par appuis successifs sur la touche commande évacuation générale correspondante Sortie normale de la sélection du mode état d arrêt : appuyer sur la touche état d arrêt de l EGA4 Sortie anormale de la sélection du mode état d arrêt : Si une alarme survient durant la sélection du mode. Sortie du niveau 3 (volontaire ou due à une absence de manipulation prolongée) Le voyant associé à la touche état d arrêt clignote, indiquant que les UGA sont sélectionnables Le voyant dérangement liaisons des facettes UGA 1 ou UGA IGH déjà sélectionnées clignote Tous les autres voyants de toutes les facettes sont éteints. Le voyant dérangement liaisons des facettes UGA 1 ou UGA IGH sélectionnées clignote Tous les voyants des facettes non sélectionnées sont éteints. Le voyant associé à la touche état d arrêt s allume en fixe si au moins une UGA est en arrêt, s éteint sinon. Les facettes UGA 1 ou UGA IGH sélectionnées ne sont pas signalées Tous les voyants des facettes non sélectionnées reviennent dans leur état courant. Liste sur imprimante des facettes en arrêt Toutes les sélections en cours sont ignorées et on revient au mode de fonctionnement précédent. C.2. MODULE USCA4 USCA4 est un module optionnel de signalisation. Il est composé de : une carte électronique, une face avant collée sur un support en aluminium format 19" - 3U, un lot d étiquettes relogeables, insérables dans la face avant. Il offre 24 emplacements pour étiquettes relogeables (2 par colonne). Le lot d étiquettes relogeables est identique à celui du module EGA4.15 Page : 15 C.3. C.3.1. C.3.2. MODULE CEA4 DESCRIPTION CEA4 est un module optionnel de l ANTARES 4, qui permet à l aide d une étiquette relogeable de choisir entre deux modes de fonctionnement : Unité d Aide à l Exploitation (UAE), locale ou déportée : Un menu mettant en jeu un clavier et un afficheur facilite l accès aux informations d ANTARES 4 lors de : la mise en service l exploitation le service après vente la maintenance. Tableau Répétiteur d Exploitation (TRE), déporté : Les fonctions disponibles sur l UAE sont complétées par des voyants supplémentaires, qui répètent différentes informations provenant du CMSI et du SDI. AFFICHEUR ET BOUTONS ASSOCIES Afficheur alphanumérique 16 lignes x 40 caractères avec rétro-éclairage Il est utilisé pour préciser la nature et la provenance des informations. 2 touches flèche d accès niveau 1 permet de naviguer dans les différentes pages, menus et sous-menus. 4 touches Fonctions F1, F2, F3, F4 d accès niveau 1 La fonction de chaque touche, variable selon le contexte, est affichée sur la dernière ligne de l afficheur. Clavier numérique 12 touches d accès niveau 1 Permet de saisir toute variable (code d accès, date, heure, numéro de point...) ou tout choix particulier dans un menu d exploitation. La touche validation permet de prendre en compte une variable. La touche annulation permet d annuler la saisie précédente ou de remonter d un rang dans les menus d exploitation. C.3.3. ORGANES DE COMMANDE ET SIGNALISATIONS LUMINEUSES C En Unité d Aide à l Exploitation UAE : Voyant vert Sous tension Fixe Présence d au moins une des sources de tension Voyant jaune Défaut terminal d exploitation Fixe défaut liaison EGA4 ou entrée Défaut secteur activée ou entrée Défaut batteries activée Clignotant carte en panne Touche d accès niveau 1 Arrêt signal sonore Permet d interrompre à tout moment le signal sonore qui reste alors disponible pour toute autre information. Nota : un appui sur la touche arrêt signal sonore de l EGA4 ou de la CEA4 éteint le signal sonore de ces deux modules (sauf si la CEA4 est déporté). Touche d accès niveau 1 Essai signalisation Permet de tester l ensemble des signalisations visuelles et sonore (y compris l afficheur) du CEA4.16 Page : 16 C En Tableau Répétiteur (TRE) : Voyant vert Sous tension Fixe Présence d au moins une des sources de tension Voyant vert Défaut liaison Fixe défaut liaison EGA4 ou défaut (coupure ou court-circuit) de l entrée alarme provenant du SDI ou défaut (coupure ou court-circuit) de l entrée dérangement provenant du SDI ou absence de l alimentation (si source auxiliaire présente) ou entrée Défaut secteur activée ou entrée Défaut batteries activée Clignotant (1 s) carte en panne Clignotant lent (7 s) Source auxiliaire absente ou avec un niveau trop bas Touche d accès niveau 1 Essai signalisation Permet de tester l ensemble des signalisations visuelles et sonore (y compris l afficheur) du CEA4. Touche d accès niveau 1 Arrêt signal sonore Permet d interrompre à tout moment le signal sonore qui reste alors disponible pour toute autre information. Voyant rouge Alarme Feu Fixe Recopie du voyant d alarme feu général de l ECS Extinction après réarmement du SDI puis du CMSI Voyant jaune Dérangement Général Fixe Recopie du voyant Dérangement général de l ECS Voyant rouge Alarme Fixe Synthèse des voyants Alarme des facettes UGA de l EGA4. Voyant rouge Evacuation Générale Fixe Synthèse des voyants Commande Evacuation Générale des facettes UGA de l EGA4. Voyant jaune Dérangement Liaison Fixe Synthèse des voyants Dérangement liaisons des facettes UGA de l EGA4. Voyant jaune Veille restreinte Fixe Synthèse des voyants Veille restreinte des facettes UGA de l EGA4. Voyant rouge Synthèse Sécurité Fixe Recopie du voyant Synthèse sécurité de l EGA4 Voyant jaune Synthèse Dérangement / Anomalie Fixe Recopie du voyant Synthèse Dérangement/anomalie de l EGA4 Touche d accès niveau 1 Essai source auxiliaire Permet de tester la source auxiliaire en activant le signal sonore et le voyant Défaut liaison. C.3.4. BUZZER MODE DE FONCTIONNEMENT EXPLICATION Continu En TRE : l entrée alarme reliée au relais alarme du SDI est activée Ou absence de l alimentation (si source auxiliaire présente) Ou carte en panne. L arrêt signal sonore peut ne pas fonctionner. Bref Sur appui d une touche Cadencé lent (7 s) : Source auxiliaire absente ou avec un niveau trop bas. Cadencé rapide : Recopie de l état du buzzer de l EGA4 Ou défaut liaison EGA4 Ou entrée Défaut secteur activée Ou entrée Défaut batteries activée Ou en TRE : l entrée dérangement reliée au relais dérangement du SDI est activée, ou en défaut Ou en TRE : l entrée alarme reliée au relais alarme du SDI est en défaut17 Page : 17 C.3.5. AFFICHEUR L afficheur est un afficheur 16 Lignes 40 Colonnes. Sur la première ligne figure le nom du site (22 caractères maximum définis par les données de site). Le premier et le dernier caractère «C» informent sur la connexion entre l EGA4 et BASANT4. Un défaut de connexion est indiqué par le clignotement de «C». La deuxième ligne est utilisée pour l horodatage (16 caractères). La troisième ligne indique le titre de l écran affiché. La dernière ligne est utilisée comme une barre de menu contextuel. Elle est divisée en 4 parties, chacune associée à une des touches de fonction F1 à F4. De manière générale : Les flèches verticales permettent de sélectionner les sous-menus ou les événements. La validation d une action ou l entrée dans un sous-menu se fait par la touche après sélection ou par une touche de fonction. Le retour au menu précédent ou l annulation d une action se fait par la touche après sélection ou par une touche de fonction. Un sous-menu peut être précédé d un numéro entre parenthèses, l appui sur le numéro correspondant permet de sélectionner et d entrer dans celui-ci directement. Il existe 4 écrans principaux ( FDL, USG, Résumé, Menu ), chacun accessible d un des 3 autres par les touches de fonction F1 à F4 : La touche F1 permet d accéder à l écran FDL (Fil De L eau). La touche F2 permet d accéder à l écran Menus. La touche F3 permet d accéder à l écran Résumé Système. La touche F4 permet d accéder à l écran USG (Unité de Signalisation Générale). D autres écrans sont accessibles à partir de chacun d eux. Journal F1 FDL F1 F4 F3 Détails F4 USG F4 F1 F2 F3 Résumé Système F4 F2 F2 F3 Menus 1 Etat des ZS 2 Etat des fonctions 3 Etat des facettes 4 Etat des éléments terminaux 5 Exploitation et maintenance 6 Exploitation fonctions CMSI 7 Les Impressions 8 Localisation facettes 2 = Numéro de menu L écran de veille par défaut est configurable dans les données de site (USG, FDL ou Résumé). Le retour à l écran de veille se fait sur un temps sans activité (appui touche) ou par une touche de fonction seulement.18 Page : 18 C Ecran FDL Ecran de fil de l eau : C HOTEL DE LA GARE C 01/01/02 LOGO 20:20 LOGO ALARME 01/01/02 11:45 Zd1000(1000) Libellé de la ZD 1000 DERANGEMENT (CC BOB) 01/01/02 11:53 DAS B1/MB2/A121 XLibellé de l élément logiciel COMMANDE MANUELLE 01/01/02 11:58 Facette 001 compartimentage ZC1 Libellé de l élément logiciel JOURNAL Menus Résumé USG Cet écran contient en entête un logo qui peut être défini dans les données de site. La fenêtre peut contenir 3 évènements. 20 événements sont mémorisés. Ils sont consultables, imprimables et effaçables dans l écran Journal accessible par les flèches et ou par la touche de fonction F1 ; mais tout événement nouveau qui se produit commande l affichage des 3 derniers évènements. L événement le plus récent est affiché en bas de l écran. Chaque événement est codé sur 3 lignes. Une icône contextuelle permet de visualiser immédiatement le type d événement. La première ligne définit le type d événement et son horodatage. La deuxième ligne identifie l élément qui provoque l événement. La troisième ligne contient les 35 caractères de libellé définis dans les données de site. Si l événement est un dérangement, une abréviation correspond à son type soit : INDET=indéterminé CP BOB=coupure bobine CC DC=court-circuit début de course CP=coupure CC BOB=court-circuit bobine CP FC=coupure fin de course CC=court-circuit CP DC=coupure début de course CC FC=court-circuit fin de course C Ecran Résumé système C HOTEL DE LA GARE C 01/01/02 20:20 * RESUME (5/6) * 2 défaut(s) général(aux) 11 facette(s) en dérangement 1 facette(s) en commande 3 élt. logiciel(s) en commande 2 élt. logiciel(s) en déf. attente 3 élt. logiciel(s) en sécurité Cet écran résume tous les événements système (défauts, commandes, ) en temps réel. On peut avoir 12 types d événements différents sur un écran. Par défaut le premier type d événement est sélectionné. Quand il y a plus de 12 types d événements des flèches apparaissent. La navigation se fait par les flèches verticales. permet de donner des précisions sur le défaut de la ligne en inverse vidéo. C FDL Menus USG Ecran USG C HOTEL DE LA GARE C 01/01/02 * USG * 20:20 Synthèse alarme feu Synthèse commande Synthèse sécurité Synthèse dérangement/anomalie Défaut secteur Défaut batterie Défaut énergie Défaut liaison SDI Défaut dialogue Défaut système Essai Etat d arrêt Hors service FDL Menus Résumé Détail Cet écran est la recopie en temps réel de l état des voyants de l unité de signalisation générale de l EGA4. Chaque ligne est accompagnée d un cercle représentant le voyant correspondant de l EGA4 : cercle vide = voyant éteint, cercle plein = voyant allumé fixe, cercle plein clignotant = voyant allumé clignotant. Le 1 er voyant actif (fixe ou clignotant) a son texte en inverse vidéo ; la raison de l état est alors consultable en sélectionnant «Détails» ou la touche. On sélectionne les voyants actifs à consulter par les flèches verticales.19 Page : 19 C Ecran Menus C HOTEL DE LA GARE C 01/01/02 20:20 * MENUS * (1) Etats des zones (2) Etats des fonctions (3) Etats des facettes (4) Etats des éléments terminaux (5) Exploitation et maintenance (6) Exploitation fonctions CMSI (7) Les impressions (8) Localisation facettes Cet écran permet d avoir accès aux sous-menus en appuyant sur la touche numérique correspondante. La navigation est possible grâce aux flèches verticales et aux touches et. Dans les fenêtres qui suivent, le nombre de «+» correspond au niveau d accès. FDL Résumé USG 1 en dérangement 2 en sécurité 1 Etats des zones 3 en défaut sécurité 4 en défaut d'attente 1 en dérangement 2 en sécurité 2 Etats des fonctions 3 en défaut sécurité 4 en défaut d'attente 5 en commande 2 = Numéro de menu (2) = Niveau d'accès Aide à l'exploitation * = Texte libre de 12 lignes de 40 caractères défini par téléchargement Autres ** = Informations de téléchargement, date, heure, clé,..., paramètres de communication avec les matériels externes. 1 en dérangement 2 en commande de mise en sécurité 3 en défaut de position d'attente 3 Etats des facettes 4 en défaut sécurité UGA en veille restreinte en essai en arrêt hors service 1 Détails des dérangements 2 Versions des logiciels(3) 3 Autres ** 5 4 Etats des éléments terminaux en dérangement en défaut d'attente en défaut sécurité Effacement complet Effacement alarmes Effacement El. terminaux 4 en sécurité 4 Effacement facettes 5 en commande 1 Acquittement processus (2) 5 Effacement divers 1 Mise à l'heure(2) 2 Mise en marche/arrêt(3) 5 Exploitation et maintenance 2 3 Informations système Effacement historique(3) veille générale/restreinte (2) Mise en/hors essai(3) 4 Aide à l'exploitation * 5 Diffuseurs sonores ES/HS(3) 5 Commutation en Anglais 6 Contacts auxiliaires ES/HS(3) 1 Complet 1 Evacuation 2 Alarmes 1 Mise en/hors essai(3) 3 Eléments terminaux 6 Exploitation fonctions CMSI 2 Autres fonctions 2 Mise en/hors service(2) 4 Facettes 3 Réarmement (2) 9 5 Divers 7 Les Impressions 1 Historique (2) 1 Configuration générale 6 2 Données de site (3) 2 ZD 3 ZS et ZA 8 5 Localisation facettes 4 Facettes Ce document est la propriété exclusive de DEF, il ne doit être ni communiqué, 5 Eléments terminaux ni reproduit sans l'accord écrit de DEF.20 Page : 20 D. CARACTERISTIQUES DETAILLEES DES ELEMENTS DEPORTES D.1. CARACTERISTIQUES GENERALES EDA EDAP EDL ED4L EDR2E ED4R Adresse à à 4 Isolateur de boucle oui oui oui oui oui oui Ligne de télécommande : Nombre : 1 par adresse - - Nombre de DAS par ligne Puissance de commande 24V / 48V 16W / 32W - 16W / 32W 16W / 32W - - Surveillance (coupure, court-circuit) non - oui oui - - Type paramétrable : rupture ou émission permanente - paramétrable : rupture ou émission permanente / impulsionnelle Distance max du DAS < 2 m < 2 m > 2 m (*) > 2 m (*) - - Sortie contact sec NO/NF 12W par adresse Entrées (contact sec) : Nombre : 2 par adresse 2 - Surveillance (coupure, court-circuit) non non oui oui oui - Type E1 : Entrée 1 ou Début de Course E2 : Entrée 2 ou Fin de Course Entrées AES 2 entrées AES redondantes - 2 entrées AES redondantes - (*) distance qui dépend de la puissance à fournir, du câble et de la tension d'entrée AES. EDBD EDBDA Adresse 1 à 4 1 à 64 Isolateur de boucle Oui Oui Nombre Ligne 4 BD 4 BDA Nombre de DAS par ligne Puissance de commande 48V 48W (1) 48W (1) Surveillance (coupure, court-circuit) Oui Oui Type Emission Impulsionnelle Distance max. entre BD ou BDA et DAS <2m <2m Entrées AES 2 entrées AES redondantes 2 entrées AES redondantes (1) Dans la limite de 144W pour l'ensemble des voies Suite à un court-circuit ou une mise sous tension, certains BDA peuvent rester bloqués en dérangement. Dans ce cas, une remise à zéro matérielle de la ligne de BDA est nécessaire à son redémarrage. Pour ce faire, débrancher la borne "+ ligne" en sortie du module EDBDA concerné pendant quelques secondes puis, rebrancher. - Montrer encore
N O T I C E CMSI 8 Réf. : 320 100 Notice exploitant Fonction Type Zone de sécurité 1 2 3 4 5 6 7 8 Signification des voyants et commandes en face avant Voyant SOUS TENSION Voyant vert. S'allume quand le Plus en détail Mise en sécurité. Choisissez votre système de mise en sécurité. Qu'est-ce qu'un système de mise en securité? Catégorie d'un SMSI
Mise en sécurité Choisissez votre système de mise en sécurité Qu'est-ce qu'un système de mise en securité? Les systèmes de mise en sécurité (SMSI) sont des automates qui ont pour finalité de protéger les Plus en détail Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
Sinteso TM, détection et mise en sécurité incendie Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie STT20 www.siemens.fr/buildingtechnologies Certifié NF - SSI La réglementation de sécurité incendie des Etablissements Plus en détail S.S.I. de catégorie A
S.S.I. de catégorie A Alarme incendie type a MANUEL DE MISE EN ŒUVRE Tableau d extension de mise en sécurité Réf. 0 Module deux lignes de mise en sécurité Réf. 0 90 A V 0 Sommaire Présentation Contenu Plus en détail MANUEL D'EXPLOITATION
N O T I C E ECS 2/4/8/16 Réf. : 310 100 / 310 110 / 310 120 / 310 130 Notice exploitant ATTENTION : CONTRAT D ENTRETIEN Toute installation de détection doit faire l objet d un contrat d entretien par un Plus en détail ANTARES 4 NOTICE TECHNIQUE PRODUIT CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE ANTARES 4
Page : 1 NOTICE TECHNIQUE PRODUIT CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE ANTARES 4 Le présent document comporte 25 pages. SOMMAIRE A. FICHE DE SUIVI DU DOCUMENT... 1 B. PRESENTATION... 2 B.1. GENERALITES... Plus en détail LILLE CENTRE LILLOIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE. Remplacement du centralisateur de mise en sécurité incendie
LILLE CENTRE LILLOIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE Remplacement du centralisateur de mise en sécurité incendie CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL SSI Maître d ouvrage UGECAM Maître d œuvre KHEOPS Ingénierie Plus en détail NOTICE DE MISE EN SERVICE CMSI ANTARES III
Page : 1 NOTICE DE MISE EN SERVICE CMSI ANTARES III Le présent document comporte 26 pages. Page : 2 SOMMAIRE FICHE DE SUIVI DU DOCUMENT... 3 A. LES MOYENS NECESSAIRES... 5 A.1. MOYENS MATERIELS... 5 A.2. Plus en détail MANUEL D'EXPLOITATION (4)
MANUEL D'EXPLOITATION (4) ME A300010 ÉDITION : 0004 Système de Sécurité Incendie TEN5 - NOTICE D'EXPLOITATION 2/24 4.1 PRESENTATION L'ensemble des commandes et signalisations du tableau de signalisation Plus en détail SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (NF-SSI) OBJET : SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE (S.M.S.I.)
Pôle européen de sécurité CNPP-Vernon Division Electronique de Sécurité Route de la Chapelle Réanville CD 64 - BP 2265 F 27950 SAINT MARCEL Téléphone 33 (0)2 32 53 64 49 Télécopie 33 (0)2 32 53 64 96 RAPPORT Plus en détail S5.3 Réglementation incendie DISPOSITIFS DE PROTECTION ET D EXTINCTION
1 - La sécurité dans les bâtiments La protection des personnes et des biens est primordiale dans les établissements accueillant du public et/ou des travailleurs. Les étapes de la sécurité : 1.1 - Détecter Plus en détail CMSI 8 Réf. : 320 100. Notice installateur. Certifié EN 54-4 - NF S 61-934 - NF S 61-935 - NF S 61-936 N4065479/03
CMSI 8 Réf. : 0 00 Notice installateur Certifié EN - - NF S 6-9 - NF S 6-9 - NF S 6-96 N0679/0 Sommaire Descriptif du système URA Généralités p. Composition du système et Association p. Choix du matériel Plus en détail NOTICE D AIDE A L EXPLOITATION et au DIAGNOSTIC de 1er ECHELON (NAE) ECS/CR/CMSI. POLARIS 2/6/10 Tous Types
Page : 1 NOTICE D AIDE A L EXPLOITATION et au DIAGNOSTIC de 1er ECHELON (NAE) ECS/CR/CMSI POLARIS 2/6/10 Tous Types Le présent document comporte 34 pages. Page : 2 SOMMAIRE A. FICHE DE SUIVI DU DOCUMENT... Plus en détail SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (NF-SSI) OBJET : SYSTEME DE DETECTION INCENDIE (S.D.I.) SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE (S.M.S.I.
Pôle européen de sécurité CNPP-Vernon DPMES Laboratoire Electronique Incendie Route de la Chapelle Réanville CD 64 - BP 2265 F 27950 SAINT MARCEL Téléphone 33 (0)2 32 53 64 49 Télécopie 33 (0)2 32 53 64 Plus en détail COMPTE RENDU DE VISITE DE MAINTENANCE SSI
DOC 86 V 5 COMPTE RENDU DE VISITE DE MAINTENANCE SSI 8 Z.A. de Manhity 97 232 LE LAMENTIN - MARTINIQUE - FWI S.A.R.L. Marine Services Sécurité au capital de 200 000 - R.C. 80 B 25 - SIRET 317 807 030 00034 Plus en détail RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA RESIDENCE JEAN VILAR 78200 MANTES LA JOLIE
Maître d ouvrage : GROUPE SOS ASSOCIATION JCLT Siège social et direction générale 102 c rue Amelot 75 011 Paris RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA RESIDENCE JEAN VILAR 78200 MANTES LA JOLIE Cahier des Plus en détail CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DU SSI BATIMENTS EXTERNAT AB ET REFECTOIRE C ETABLISSEMENT : MAITRE DE L OUVRAGE :
MAITRE DE L OUVRAGE : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE 35, Boulevard des Invalides 75007 Paris ETABLISSEMENT : LYCEE ANDRE BOULLOCHE 18, Boulevard Gutenberg 93190 Livry-Gargan REFECTION DE L EQUIPEMENT D Plus en détail Système de sécurité incendie SUJET
Système de sécurité incendie SUJET TABLE DES MATIERES I Description... 2 I.1 Présentation du rôle d un Système de Sécurité Incendie dans un ERP... 2 I.2 Présentation de l établissement... 2 II Recherche Plus en détail Communauté de Communes Vals et Plateaux des Monts de Lacaune 3, Place de la Mairie 81330 VABRE
MAITRE D OUVRAGE : Communauté de Communes Vals et Plateaux des Monts de Lacaune 3, Place de la Mairie 81330 VABRE CONSTRUCTION D UN FOYER POUR HANDICAPES ADULTES A CASTELNAU DE BRASSAC CAHIER DES CHARGES Plus en détail LES ALARMES INCENDIE
1 LES ALARMES INCENDIE 1. Généralités Les systèmes d'alarme sont destinés à équiper les établissements recevant du public des quatre premières catégories sont classés en quatre types appelés, par ordre Plus en détail Dispositif de Commande avec Signalisation (D.C.S.) Réf. : 337 001 Carte ligne D.A.S. Réf. : 337 002 Elément de surveillance de ligne Réf.
LES INCENDIES TYPE 2b Les alarmes incendie ont deux fonctions : UNE FONCTION DE DÉTECTION Par déclencheurs manuels (bris de glace) placés à chaque étage, à proximité de chaque escalier et au rez-de-chaussée Plus en détail L alarme incendie. 1. Définition d un SSI. 1. Les différents types de SSI RÉGLEMENTATION. ARTICLE MS 53 défini par l arrêté du 2 février 1993
L alarme incendie 1. Définition d un SSI ARTICLE MS 53 défini par l arrêté du 2 février 1993 Le système de sécurité incendie d un établissement est constitué de l ensemble des matériels servant à collecter Plus en détail VILLE de NICE 2 ème tranche FIMATEC CAHER DES CHARGES FONCTIONNELLES S.S.I. Université st jean d angely CAHIER DES CHARGES S.S.I
DETECTION INCENDIE CAHIER DES CHARGES S.S.I CAHIER DES CHARGES S.S.I DATE : MAI 2005 JEZ JLP JR sans N 135074-DCE CAHIER SSI MAI 2005 Page 1/25 SOMMAIRE 1 PREAMBULE / mission confiee au coordonnateur... Plus en détail KARA 8 UP type B. Centralisateur de mise en sécurité incendie. KARA 8 up. 01_CMSMC_NT001 rev A2
01_CMSMC_NT001 rev A2 KARA 8 UP type B Centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI NOTICE MISE EN SERVICE PARAMÉTRAGE UTILISATION Réf : ESCO003 52, rue Paul Lescop 92000 NANTERRE t. +33 (0)1 41 37 Plus en détail Combine ECS/CR «ALPHA E28" Notice de Mise en Service SOMMAIRE A. MOYENS MATERIELS... 2
Document : 01NMS316 Page : 1/15 SOMMAIRE A MOYENS MATERIELS 2 B VERIFICATIONS PRELIMINAIRES 3 1 RECOMMANDATIONS 3 2 CONTROLE 3 C CONFIGURATION 4 1 GENERALITES 4 2 CONFIGURATION MATERIELLE 4 3 CONNEXION Plus en détail NOTICE D'UTILISATION DU TABLEAU D ALARMES TECHNIQUES SAT
NOTICE D'UTILISATION DU TABLEAU D ALARMES TECHNIQUES SAT pages 1 introduction 1 encombrement fixation 3 installation 3 à 5 raccordement 4 descriptif des 6 touches et des voyants 5 fonctionnement 7 contrôle, Plus en détail Tableaux d alarme sonores
Tableaux d alarme sonores Type T4 CT 1 boucle NiMh Réf. : 320 020 Type T4 CT 2 boucles Réf. : 320 019 FEU BOUCLE 1 FEU TEST BOUCLE 2 DEFAUT BATTERIE SOUS TENSION SECTEUR ABSENT Contenu de l emballage - Plus en détail DETECTION ET ALARME INCENDIE DANS LES E.R.P
DETECTION ET ALARME INCENDIE DANS LES E.R.P Le système d'alarme incendie doit permettre de signaler un sinistre et de le localiser. Il fonctionne sur une source autonome en l'absence de courant. L'action Plus en détail Communication. Réception Emission. Défaut Puissance Défaut Carte Défaut Bus Défaut Technique Hors Service Essai Alarme Détecteurs.
A CONSERVER TABLEAU DE DESENFUMAGE POUR IMMEUBLES D HABITATION BOÎTIER D ÉTAGE ADRESSABLE QUADRIPOLE INTERMEDIAIRE DECLENCHEUR MANUEL DE DESENFUMAGE BOITIER DE NON-STOP ASCENSEUR BOITIER DE COMMANDE D Plus en détail ALARME ET DETECTION INCENDIE
ALARME ET DETECTION INCENDIE une gamme complete 162 160 NUGELEC NUGELEC de SYSTEMES DE SECURITE incendie >> GUIDE DE CHOIX Guide de choix des produits incendie 164 SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE SSI C, Plus en détail DÉTECTION ET PROTECTION CONTRE L INCENDIE DOSSIER PERFORMANCES UTI.PACK SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE INTERACTIF ADRESSÉ
DÉTECTION ET PROTECTION CONTRE L INCENDIE DOSSIER PERFORMANCES UTI.PACK UTI.PACK SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE INTERACTIF ADRESSÉ détection et protection contre l'incendie DOSSIER PERFORMANCES SOMMAIRE Plus en détail AVIS TECHNIQUE N DH 09 02 93. : AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint Denis Cédex
Pôle européen de sécurité CNPP-Vernon Division Electronique de Sécurité Route de la Chapelle Réanville CD 64 - BP 2265 F 27950 SAINT MARCEL Téléphone 33 (0)2 32 53 64 49 Télécopie 33 (0)2 32 53 64 96 AVIS Plus en détail REUNION AGREPI EST DU 17/04/15 PSA TREMERY
REUNION AGREPI EST DU 17/04/15 PSA TREMERY BUREAU PREVENSSION 1A, Avenue Gabriel Lippmann F- 57970 YUTZ SARL au Capital de 10 000 Tél : (+33) 03 87 37 07 82 E-mail : accueil@bureauprevenssion.fr SIRET Plus en détail Notice d'exploitation
Notice d'exploitation Equipement de Contrôle et de Signalisation incendie ECS 80-4 ECS 80-4 C ECS 80-8 ECS 80-8 C Sommaire Introduction...3 Maintenance...4 Commandes et signalisations utilisateur...6 Commandes...7 Plus en détail Notice technique BALTIC 512. 01_CMSMC_NT002 rév A2. CMSI BALTIC type B (adressable) Adressage automatique des déclencheurs manuels
Notice technique 01_CMSMC_NT002 BALTIC 512 CMSI BALTIC type B (adressable) Normes de références : CMSI : NFS61932 / NFS 61934 / NFS 61935 / NFS 61936 Alimentation : EN 54-4 N NF/SSI : SSI 102 A2 Adressage Plus en détail VILLE DE BERNES SUR OISE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES PLACE DE LA MAIRIE 95340 BERNES SUR OISE REMPLACEMENT DU S.S.I. DE LA SALLE DES FETES
Maître d Ouvrage : VILLE DE BERNES SUR OISE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES PLACE DE LA MAIRIE 95340 BERNES SUR OISE Opération : REMPLACEMENT DU S.S.I. DE LA SALLE DES FETES «Rue Verte Bernes Sur Oise Plus en détail Type 1 conventionnelle
Type 1 conventionnelle SSI de catégorie A Détection automatique et mise en oeuvre simplifiée Les + produits De 2 à 16 boucles de détection Avec CMSI intégré ou externe Jusqu à 10 tableaux répétiteurs Borniers Plus en détail ECA & ECB INNOVATION. Tableau d Alarme de Type 1, Type 2a et CMSI de Type B. L élégance d une nouvelle ligne de produits DETECTION INCENDIE 64 NUGELEC
Type 1 conventionnelle SSI de catégorie A Détection automatique et mise en oeuvre simplifiée Les + produits De 2 à 16 boucles de détection Avec CMSI intégré ou externe Jusqu à 10 tableaux répétiteurs Borniers Plus en détail Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles 405 61/62
Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles 405 61/62 R Présentation Tableau de type 4 secteur 1 boucle Réf. : 405 61 Tableau de type 4 secteur 2 boucles Réf. : 405 62 Contenu de Plus en détail DOSSIER PERFORMANCES UTC.PACK
DÉTECTION ET PROTECTION CONTRE L INCENDIE DOSSIER PERFORMANCES UTC.PACK UTC.PACK SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE COLLECTIF DE L EXCELLENCE NAÎT LA SÉCURITÉ DÉTECTION ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE DOSSIER Plus en détail Tableau d Alarme Principal (TA Pr) Type 2b 4 ou 8 entrées Références commerciales: TA21204/ TA21205
NOTICE D UTILISATION ET D EXPLOITATION Tableau d Alarme Principal (TA Pr) Type 2b 4 ou 8 entrées Références commerciales: TA21204/ TA21205 TA21204 (TA Pr 4 entrées) TA21205 (TA Pr 8 entrées) Sommaire Présentation Plus en détail Il est nécessaire de mettre en place un système de sécurité incendie (SSI) permettant de détecter le plus rapidement possible un début de sinistre.
PAGE : 1 Situation : Les établissements doivent être protégés contre les incendies. Suivant leur catégorie, les systèmes de sécurité incendie (SSI) à mettre en place sont plus ou moins complexes. A l issue Plus en détail LOT SECURITE INCENDIE
LOT SECURITE INCENDIE 1 LOT SECURITE INCENDIE 1-3 - BORDEREAU QUANTITATIF DETAILLE 1 ORIGINE DE L'INSTALLATION DE SECURITE - TABLEAU DE SECURITE - Tableau de sécurité existant (dépose et repose) Ens 1 Plus en détail TSM EVOLUTION > SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE ADRESSABLE ET CONVENTIONNEL ADR
SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE www.marque-nf.com ADR > SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE ADRESSABLE ET CONVENTIONNEL TSM EVOLUTION LA SOLUTION ÉVOLU > 3 versions pré-équipées d ECS (Equipement de Contrôle et Plus en détail Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles 405 61/62
Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles 405 61/62 R Présentation Tableau de type 4 secteur 1 boucle Réf. : 405 61 Tableau de type 4 secteur 2 boucles Réf. : 405 62 Contenu de Plus en détail NOTICE D'UTILISATION ET D'EXPLOITATION
Notice technique 01_BASPR_NT001 rév A3 CELTIC-BAAS-Pr Bloc autonome d alarme sonore principal CELTIC-BAAS-Pr8 BAAT2002 CELTIC-BAAS-Pr4 BAAT2001. 52, rue Paul Lescop 92000 NANTERRE t. +33 (0)1 41 37 91 Plus en détail GUIDE DE PROGRAMMATION COMPLÉMENTAIRE DU SYSTÈME D ALARME DIAGRAL
GUIDE DE PROGRAMMATION COMPLÉMENTAIRE DU SYSTÈME D ALARME DIAGRAL DIAG90AGF/DIAG90AGK DIAG20AVK ou DIAG21AVK DIAG30APK ou DIAG31APK DIAG41ACK ou DIAG42ACK DIAG45ACK Avant propos IMPORTANT La centrale dispose Plus en détail BAES + BAEH étanche pour ERP comportant des locaux à sommeil 625 62
Réf. 609 00 BAES + BAEH étanche pour ERP comportant des locaux à sommeil 65 6 Installation 40 mm maxi Coller une étiquette de maintenance réf. 609 00 et y inscrire la date de mise en service du bloc. 0 Plus en détail NUGELEC. NOTICE D UTILISATION du B.A.A.S. du type Pr - standard 2 8 boucles. pages. 1 introduction 2 à 3. 2 encombrement 3 fixation
NOTICE D UTILISATION du B.A.A.S. du type Pr - 2 8 boucles pages 1 introduction 2 à 3 2 encombrement 3 fixation 3 installation 4 à 6 raccordement 4 fonctionnement 7 à 10 contrôle, essai 5 caractéristiques Plus en détail Type 1 adressable. SSI de catégorie A. Les + produits. Jusqu à 512 points de détection adressables. Jusqu à 4 BUS rebouclés. 99 zones de détection
Type 1 adressable SSI de catégorie A Les + produits Jusqu à 512 points de détection adressables Jusqu à 4 BUS rebouclés 99 zones de détection De 2 à 4 lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux comprend Plus en détail Notice d installation et d utilisation. Equipement de Contrôle et de. signalisation. incendie "ECS" B5 B7 B1 B2 B4 B6 B8. TDI et TDI SSI 104, 106, 108
Notice d installation et d utilisation Equipement de Contrôle et de Signalisation incendie "ECS" réarmement 1 2 CODE FEU accès niveau 2? état boucles 1 2 3 4 mise en hors sevice boucles mise test boucles Plus en détail Notice utilisateur EKZ 0056 00A
Notice utilisateur EKZ 56 A Vous venez d acquérir le système de surveillance DOMONIAL et nous vous en remercions. Ce système est prévu pour fonctionner dans une bande de fréquence radio homologuée sans Plus en détail DEMARCHE GENERALE DE MAINTENANCE PREVENTIVE D UN SSI
DEMARCHE GENERALE DE MAINTENANCE PREVENTIVE D UN SSI Mise en situation Vous devez réaliser la maintenance de l'alarme incendie. Objectif Effectuer la maintenance de l'alarme incendie. Compléter le compte Plus en détail UNIVERSITE DE CAEN A l'attention de M Olivier HAMELIN ESPLANADE DE LA PAIX CS 14032 14032 CAEN CEDEX 5
UNIVERSITE DE CAEN A l'attention de M Olivier HAMELIN ESPLANADE DE LA PAIX CS 14032 14032 CAEN CEDEX 5 RAPPORT DE VERIFICATION Installations et équipements de sécurité incendie Code prestation : PI0001 Plus en détail Travaux en cours. Diaporama réalisé par Thierry MARBEHAN Avec la collaboration de la société SIEMENS CERBERUS
Travaux en cours Diaporama réalisé par Thierry MARBEHAN Avec la collaboration de la société SIEMENS CERBERUS Triangle du feu Que ce soit un feu controlé ou un incendie, la combustion est une réaction chimique Plus en détail SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (NF-SSI) OBJET : SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE (S.M.S.I.)
Pôle européen de sécurité CNPP - Vernon DPMES - Laboratoire Electronique Incendie Route de la Chapelle Réanville CD 64 CS22265 F 27950 SAINT MARCEL Téléphone 33 (0)2 32 53 64 49 Télécopie 33 (0)2 32 53 Plus en détail NOTICE D'INSTALLATION MISE EN SERVICE EXPLOITATION
TABLEAU DE SIGNALISATION A LOCALISATION D'ADRESSE DE ZONE BALTIC 256 (Version SPRINKLER) NOTICE D'INSTALLATION MISE EN SERVICE EXPLOITATION Page 1 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES 2 RACCORDEMENTS Plus en détail Guide Utilisateur. + Code (code client, codes secteur 1, codes. + Code client ou 3 codes «service» + 1 des 3 codes du secteur 1
Rappel des principales commandes Surveillance totale : + Code (code client, codes secteur, codes secteur, codes de service) F Guide Utilisateur Arrêt total : + Code client ou codes «service» Arrêt «secteur» Plus en détail Blocs Autonomes d Alarme Sonore
Blocs Autonomes d Alarme Sonore Type MA ISD Réf. 320 003 Type MA VIGIE ISD Réf. 320 004 Type MAME VIGIE ISD Réf. 320 005 Type MA VIGIE flash Réf. 320 014 Type MAME VIGIE ISD flash Réf. 320 015 LE03049/AA Plus en détail Notice d'installation et d'utilisation Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable CMSI 8000 - Version 3.10
Notice d'installation et d'utilisation Centralisateur de Mise en Incendie adressable CMSI 8000 - Version 3.10 Sommaire Présentation du CMSI... 5 Présentation du CMSI 8000... 5 Principe d'architecture Plus en détail DETECT PRO SECURITE GUIDE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
SOMMAIRE La réglementation de sécurité A. Généralités B. Le concept SSI C. Les principaux référentiels D. Glossaire La détection incendie A. Les points de détection et le découpage d un bâtiment en zones Plus en détail Blocs autonomes d alarme sonore manuels BAAS type Ma, MaMe, BAAS + DL type Ma + DL, MaME + DL 405 40/41/42/43
Blocs autonomes d alarme sonore manuels BAAS type Ma, MaMe, BAAS + DL type Ma + DL, MaME + DL 405 40/41/42/43 R Présentation BAAS Types Ma, MaMe Réf. : 405 40/42 BAAS + DL Types Ma + DL, MaMe + DL Réf. Plus en détail IZAR S2/6/10 & C2/6/10
Les «+» du produit la mise à disposition de trois déclinaisons à partir des 2 variantes (ECS et ECS/CMSI) d un même produit qui autorisent une excellente couverture des besoins du marché de la détection Plus en détail Maître de l ouvrage : Ville d Amiens place de l Hôtel de ville - BP 2720 80027 AMIENS
Maître de l ouvrage : Ville d Amiens place de l Hôtel de ville - BP 2720 80027 AMIENS Opération : Hôtel «Bullot» Travaux de mise en sécurité 6, boulevard Carnot 80000 AMIENS Mission : Coordination des Plus en détail Guide Utilisateur. Sommaire. page
Guide Utilisateur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sommaire Glossaire Présentation des éléments du système Les messages vocaux et les signaux sonores Mise sous surveillance Mise hors surveillance Appel de secours Plus en détail Ville de RICHEBOURG rue du bas Chemin CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE PHASE DCE NOTICE SSI
Ville de RICHEBOURG rue du bas Chemin CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE PHASE DCE NOTICE SSI MAITRE D OUVRAGE : Mairie de Richebourg 3, Place du Général de Gaulle 62136 RICHEBOURG A.M.O : 2L Ingénierie Plus en détail NUGELEC. NOTICE D'UTILISATION DU B.A.A.S. du type Ma - STI / MaME - STI. pages. 1 introduction 2. 2 encombrement 3 fixation
NOTICE D'UTILISATION DU du type Ma - / MaME - pages 1 introduction 2 2 encombrement 3 fixation 3 installation 3 à 5 raccordement 4 fonctionnement 5 à 6 contrôle, essai 5 caractéristiques 7 techniques 6 Plus en détail Guide utilisateur. Sommaire
Guide utilisateur Sommaire Glossaire 2 Présentation des éléments du système 4 Les messages vocaux et les signaux sonores 6 Mise sous surveillance 8 Mise hors surveillance 10 Appel de secours 11 Menu configuration Plus en détail GESTION DES ISSUES DE SECOURS CENTRALE CONTROL 1000
AUTOMATISMES ET GESTION GESTION DES ISSUES DE SECOURS CENTRALE CONTROL 1000 UNITÉ DE GESTION CENTRALISÉE DES ISSUES DE SECOURS EN ERP-IGH Gérer simplement les issues de secours : l UGCIS seule solution Plus en détail Série FP400. Centrales d alarme et de détection incendie conventionnelles contrôlées par microprocesseur. Manuel d utilisation
Série FP400 Centrales d alarme et de détection incendie conventionnelles contrôlées par microprocesseur Manuel d utilisation Version 2.3 / Juin 2004 Aritech est une marque de GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea Plus en détail Bloc Autonome d Alarme Sonore Pr 2, Pr 4, Pr 8 boucles Réf. 80170, 80171, 80172 (Tableau de synthèse-réf : 80179)
. Généralités : Les Blocs Autonomes d Alarme Sonore () du type Pr sont spécialement étudiés pour la protection des personnes dans des établissements nécessitant un système de sécurité incendie de catégorie Plus en détail NOTICE D'UTILISATION DU CMSI MT
NOTICE D'UTILISATION DU CMSI MT de Type B ECB 000 G G G G G G G G G pages 1 Introduction 2 à 4 2 Encombrement, 4 fixation Installation, 4 à 11 raccordement 4 Fonctionnement, 2 à 14 contrôle, essai 5 Programmation Plus en détail Cahier des charges Fonctionnel des systèmes de sécurité incendie De la médiathèque d ALBI
Cahier des charges Fonctionnel des systèmes de sécurité incendie De la médiathèque d ALBI Bureau d études : Coordinatrice SSI : Mme Line VILLENEUVE CAP MÀS ETUDES 2 avenue René Cassin 81 600 GAILLAC Tel Plus en détail S.S.I. de catégorie A Alarme incendie type 1
EN 54-2 EN 54-4 EN 54-2 EN 54-4 S.S.I. de catégorie A Alarme incendie type 1 SECURITE INCENDIE SECURITE INCENDIE DETECTION DETECTION UNITE DE GESTION D'ALARME UNITE DE GESTION D'ALARME ECS - CMSI ECS - Plus en détail S.S.I. de catégorie A Alarme incendie type 1
S.S.I. de catégorie A Alarme incendie type 1 MANUEL DE MISE EN ŒUVRE Tableaux de détection (E.C.S.) : Réf. 405 06/07 Carte option : Réf. 405 05 CNMIS Système de Sécurité Incendie NF 508 (SSI) LEXIQUE SOMMAIRE Plus en détail SYSTEME DE DESENFUMAGE 12 NIVEAUX
EGEE SYSTEME DE DESENFUMAGE 12 NIVEAUX POUR IMMEUBLES D'HABITATION 3eme FAMILLEB et 4eme FAMILLE NOTICE TECHNIQUE MISE EN SERVICE NOTICE D'UTILISATION (Indice I) Réf : NT008PT Date : 20/10/05 Ind : I Page Plus en détail CENTRE MEDICAL DE BLIGNY (BÂTIMENT FONTENAY A, B ET CENTRE) 91640 BRIIS-SOUS-FORGE
Coordination d un Système Sécurité Incendie CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL D UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE CENTRE MEDICAL DE BLIGNY (BÂTIMENT FONTENAY A, B ET CENTRE) 91640 BRIIS-SOUS-FORGE Date de la Plus en détail Tableau d alarme sonore
Tableau d alarme sonore Type T4 CT ISD Réf. 320 000 Généralités Le tableau d alarme sonore T4 CT ISD est conforme à la norme NF S 32-001. Il est conçu pour répondre aux exigences des SSI de catégorie E Plus en détail Tableau d alarme sonore
Tableau d alarme sonore Type T4 CT ISD Réf. 320 000 Type T4 CT ISD flash Réf. 320 010 LE03121/AA Généralités Les tableaux d alarme sonore T4 CT ISD et T4 CT ISD flash sont conformes à la norme NF S 32-001. Plus en détail GUIDE DE PROGRAMMATION COMPLÉMENTAIRE DU SYSTÈME D ALARME DIAGRAL
GUIDE DE PROGRAMMATION COMPLÉMENTAIRE DU SYSTÈME D ALARME DIAGRAL DIAG90AGF/DIAG90AGK DIAG20AVK ou DIAG21AVK DIAG30APK ou DIAG31APK DIAG41ACK ou DIAG42ACK DIAG45ACK Avant propos IMPORTANT La centrale dispose Plus en détail S.S.I. de catégorie A Alarme incendie type 1
S.S.I. de catégorie A Alarme incendie type 1 Equipement de contrôle et de signalisation adressable avec C.M.S.I. intégré (E.C.S./C.M.S.I.) : Réf. 406 22 Déclencheurs manuels adressables : Réf. 380 64/74 Plus en détail CENTRALE HABITATION HA2000
HS/ DGT FEU CENTRALE HA000 CENTRALE HABITATION HA000 S. D. I. Dérangements Boucles 0.. 08 ALARME FEU GENERAL 0 AL. ALIMENTATION 0 LIGNES DE SAUVEGARDE 0 NIV. BOUCLE(S) H.S. En/ Hors 0 NIV. 5 6 TERRE 05 Plus en détail Système d alarme Guide Utilisateur
Système d alarme Guide Utilisateur Sommaire 1. Introduction... 1 Affichages et commandes... 3 Affichages... 3 Commande:... 4 2. Utilisation courante... 5 Accès au système... 5 Evoluer dans un espace protégé... Plus en détail GE Security. KILSEN série NK700 Centrale de détection et d alarme Incendie conventionelle. Manuel d utilisation
GE Security KILSEN série NK700 Centrale de détection et d alarme Incendie conventionelle Manuel d utilisation g ination imag at work Kilsen is a brand name of GE Security. www.gesecurity.net COPYRIGHT Plus en détail Fabricant d alarmes incendie
Fabricant d alarmes incendie Présentation Implanté en région lyonnaise depuis 2001, AXENDIS est un fabricant français d alarmes et de périphériques de sécurité incendie qui s est engagé depuis plusieurs Plus en détail Agent de sécurité incendie module complémentaires REF : SSIAP 1 module
Agent de sécurité incendie module complémentaires REF : SSIAP 1 module Public 12 stagiaires maximum Durée totale indicative 43 heures 30 minutes horstemps de déplacement Pré requis Respect des dispositions Plus en détail CDLED NOT-044. Ref.: CDLED TABLEAU DE DESENFUMAGE POUR IMMEU- BLES D HABITATION AVEC AFFICHEUR LCD ET VOYANTS LUMINEUX
Ref.: CDLED TABLEAU DE DESENFUMAGE POUR IMMEU- BLES D HABITATION AVEC AFFICHEUR LCD ET VOYANTS LUMINEUX Conforme au texte règlementaire du Janvier 986 et notemment pour les bâtiments d habitation de la Plus en détail OPERATION DE REMPLACEMENT DU SSI FMSH MAISON SUGER
COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE OPERATION DE REMPLACEMENT DU SSI FMSH MAISON SUGER 75006 PARIS MAITRE D'OUVRAGE Maître d Ouvrage F.M.S.H. CS 71345 190 avenue de France 75648 PARIS CEDEX Plus en détail KARA 8 UP type A. Notice technique. kara 8 up type A. 01_ECMSI_NT001 rév B6. équipement de contrôle et de signalisation conventionnel FINSECUR
Notice technique 01_ECMSI_NT001 rév B6 KARA 8 UP type A équipement de contrôle et de signalisation conventionnel Le présent document est susceptible d être modifié sans préavis et n engage Finsécur qu Plus en détail HOTEL BRETAGNE MONTPARNASSE 33 Rue Raymond Losserand 2 Passage des Arts 75014 -PARIS SYSTEME DE DETECTION INCENDIE
HOTEL BRETAGNE MONTPARNASSE 33 Rue Raymond Losserand 2 Passage des Arts 75014 -PARIS SYSTEME DE DETECTION INCENDIE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL INDICE 2 SEPTEMBRE 2013-1 - SOMMAIRE I - GENERALITES.... Plus en détail ECS 2/4/8/16 Réf. : 310 100 / 310 110 / 310 120 / 310 130. Notice installateur
ECS 2/4/8/6 Réf. : 30 00 / 30 0 / 30 20 / 30 30 Notice installateur Certifié EN 54-2, EN 54-4, NF S 6-934, NF S 6-935, NF S 6-936, NF S 6-940 LE03766AA Sommaire Descriptif du système URA pour les ECS 2/4/8/6 Plus en détail 4. NOTICE D'EXPLOITATION ORWIN 100 NOTICE EXPLOITATION ORWIN 100
N EN 210005A 4. NOTICE D'EXPLOITATION O 100 NOTICE EXPLOITATION O 100 Page 1 SOMMAIRE 1. Présentation de la face avant du tableau : page 3 2. Etat normal du tableau : page 6 3. Etat d'alarme feu : page Plus en détail SAVE4-11 et SAVE4-11 MP
Notice d utilisation et MP et MP sont des boîtiers d alarme de type 4 au sens de la norme NF S 61-936. Ils sont destinés aux SSI de catégorie E et gèrent une seule zone de diffusion d alarme (ZA). Leur Plus en détail Informations sur la NFS 61-933
Les évolutions apportées par la nouvelle norme NFS 61-933 relative à l exploitation et la maintenance des systèmes de sécurité incendie. Intervention Olivier BUFFET Ingénieur sécurité CHU ANGERS Sommaire Plus en détail VOCALYS LITE. www.adetec.com
VOCALYS LITE www.adetec.com Sommaire GENERALITES 1 Présentation Caractéristiques techniques RACCORDEMENTS 2 Ligne téléphonique 2 Autoprotection 3 Entrées 3 Sorties 4 UTILISATION 5 Marche / Arrêt du transmetteur Plus en détail Alarme incendie Alarme technique. Neutronic
Alarme incendie Alarme technique Neutronic Détection incendie et accessoires Alarme technique et accessoires SOMMAIRE I. INTRODUCTION 1. REGLEMENTATION ii 2. ABREVIATIONS iii I. ALARME INCENDIE, DETECTEURS, Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back