Source: http://docplayer.fi/374120-19-sahkojohtojen-mitoittaminen.html
Timestamp: 2017-07-24 01:15:37+00:00
Document Index: 9148700

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'HD ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ']

19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN - PDF
Download "19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN"
Kimmo Toivo Nurminen
1 19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN Kaapelit ja avojohdot Luku19: Sähköjohtojen mitoittaminen Yleistä Johto on valittava siten, että hankintahetkellä arvioituna kaikkien johdon toiminta-aikana syntyvien kustannusten nykyarvo on mahdollisimman pieni. Kustannuksiin on laskettava mukaan hankinta- ja asennuskustannusten lisäksi vuotuiset kunnossapitokustannukset, häviökustannukset sekä avojohdoilla tarvittaessa myös johdonvaihtokustannukset. Johtoa valittaessa on taloudellisuuden ohella kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: - johdon tulee kuulua normaalisti valmistettaviin suosituimmuuslajeihin ja sen on oltava mahdollisesti käyttäjän varastotyypiksi vakioitu, - jännitteenaleneman tulee pysyä sallituissa rajoissa, - termisen ja dynaamisen oikosulkukestoisuuden tulee olla riittävä myös verkon todennäköinen laajentuminen huomioituna, - oikosulkusuojaus tulee voida järjestää ja nollausehdot tulee täyttää, - kuormitettavuutta tarkasteltaessa tulee huomioida kuor mituksen kasvu ja ympäristöolosuhteet sekä niissä mahdollisesti tapahtuvat muutokset ja - mekaanisen ja kemiallisen kestoisuuden riittävyys on tarkistettava Suosituimmuuskaapelit Suosituimmuuskaapeleilla tarkoitetaan muutamia poikkipinnaltaan yleisimpiä ja jatkuvasti saatavissa olevia kaapelityyppejä, jotka ovat kokonaisratkaisuna edullisimpia käytettäväksi. Suosituimmuuskaapelien käytöllä saavutettavia etuja ovat esimerkiksi: - kaapelien, tarvikkeiden ja työkalujen toimitusajat ovat lyhyet, - suunnittelu-, hallinto-, varastointi- ja materiaalien käsittelykustannukset voidaan minimoida, - asennustyökalujen määrä vähenee ja - asennustyöt voidaan vakioida ja niiden vaatima henkilöstön koulutustarve vähenee. Suosituimmuuskaapelit yksi- ja monijohdinkaapeleissa on esitetty taulukoissa 19.1a ja 19.1b Jännitteenalenema Siirtoetäisyyden ollessa lyhyehkö - avojohdoilla <0 km ja kaapeleilla <20 km - saadaan jännitteenaleneman pitkittäiskomponentti riittävällä tarkkuudella yhtälöstä U h = I ( R cos + X sin ), jossa U h vaihejännitteen alenema, I johtimen virta, R johtimen vaihtovirtaresistanssi, X johtimen reaktanssi ja vaihejännitteen ja -virran välinen vaihesiirtokulma. Siirtoetäisyyden kasvaessa on jännitteenalenemaa tarkasteltava luonnollisesti yleisen johtoteorian perusteella. ABB:n TTT-käsikirja2 Jännitteenalenemalle voidaan soveltaa seuraavia raja-arvoja: Siirtoverkon johdot 400 ja 1 kv % Maaseutuverkon jakelujohdot 20 ja kv 5... % Kaupunkien suurjännitejohdot 0,5...2 % pienjännitejakojohdot 400 / 230 V % Maaseutuverkon pienjännitejakojohdot 400 / 230 V5... % Luku19: Sähköjohtojen mitoittaminen 3- vaiheisiin kaapelilajeihin liittyviä selityksiä: MCMK PVC- eristeinen, kuparijohtiminen maakaapeli, konsentrinen PEN- johdin. AMCMK PVC- eristeinen, alumiinijohtiminen maakaapeli, konsentrinen kuparisuojajohdin. AMKA PE- eristeinen, alumiinijohtiminen riippukierrejohto, eristämätön nollajohdin. AXMK PEX- eristeinen, alumiinijohtiminen maakaapeli, PEN- johdin. AXCMK PEX- eristeinen, alumiinijohtiminen maakaapeli, konsentrinen PEN- johdin. AHXAMK- W PEX- eristeinen, alumiinijohtiminen / kv maa- / ilmakaapeli. AHXAMK- W PEX- eristeinen, alumiinijohtiminen 12 / 20 kv maa- / ilmakaapeli. ABB:n TTT-käsikirja3 Taulukko 19.1a. Suosituimmuuskaapelit yksijohdinkaapeleissa. U 0 / U Poikkipinta 0, / 1 kv / kv 12 / 20 kv mm 2 AXMK XMK AHXCMK AHXCMK HXCMK 1x 300 1x300 1x300 1x x800 1x800 1x800 Taulukko 19.1b. Suosituimmuuskaapelit monijohdinkaapeleissa. Poikkipinta 0, / 1 kv / kv 12 / 20 kv mm 2 MCMK MCMK AMCMK AMCMK AXMK AHXAMK-W AHXAMK-W 2,5 3x2,2+2,5 4x2,5+2,5S x+ 3x+ 3x1+1 3x+ 3x+ 3x120+ 3x+ 3x x+S 4x+S 4x1+1S 3x+1+1S 3x++S 3x120++S 3x++S 3x S 3x1Al+Cu 3xAl+Cu 3xAl+21Cu 3x120Al+41Cu 3xAl+57Cu 3x240Al+72Cu U 0 / U 3xAl+1Al+CuS 3xAl+Al+21CuS 3x120Al+Al+41CuS 3xAl+Al+57CuS 3x240Al+120Al+72CuS 4x1S 4xS 4xS 4xS 4x120S 4xS 4x240S 3xAl+Cu 300 4x300S 3x300Al+Cu 3xAl+Cu 3x120Al+Cu 3xAl+Cu 3x240Al+Cu ABB:n TTT-käsikirja4 Oikosulkukestoisuus Terminen oikosulkukestoisuus Johdon terminen oikosulkukestoisuus ilmoitetaan tavallisesti suurimpana sallittuna 1 sekunnin virta-arvona lähtien suurimmasta sallitusta käyttölämpötilan arvosta. Termistä oikosulkukestoisuutta tarkasteltaessa on aina otettava huomioon mahdolliset pika- ja aikajälleenkytkennät ja niiden vaikutus oikosulkuvirran vaikutusaikaan. Vastaavasti on aina huomioitava suojareleiden ja katkaisijan toiminta-ajat. Oikosulkuvirran vaikutusajan ollessa 0,2...5 s saadaan aikaa t vastaava oikosulkuvirta kertomalla yhden sekunnin oikosulkuvirta kertoimella 1 / t Kestoaika saadaan laskemalla ensimmäisenä likiarvona kaikki oikosulkuvirran vaikutusajat yhteen. Dynaaminen oikosulkukestoisuus Oikosulkuvirrat rasittavat mekaanisesti sekä kaapeleita että varusteita. Kantaverkon ja suurten voima-asemien läheisyydessä dynaaminen oikosulkurasitus on oleellisesti suurempi kuin kauenpana verkossa. Tällöin varusteiden lisäksi on tarkistettava myös itse kaapelin kiinnityksen dynaaminen kestoisuus. Erityisesti tämä koskee suurvirtajärjestelmiä ja ilmaasennuksessa olevia useampia kaapeleita rinnakkaisreitillä. Oikosulkuhetkellä suurimmat vaikuttavat voimat määrää sysäysoikosulkuvirta, jonka suuruus on n. 2,5 kertaa alkuoikosulkuvirta. Dynaamisten rasitusten minimointi edellyttää oikeiden varusteiden lisäksi oikeaa asennustekniikkaa. Oikosulkusuojaus Jokainen virtapiiri on varustettava oikosulkusuojalla, joka katkaisee piirin oikosulkuvirran, ennen kuin se aiheuttaa johtimissa ja liitoksissa lämpö- ja mekaanisista vaikutuksista johtuvaa vaaraa. Taulukko 19.1c. 3- vaiheisten PVC- ja PEX eristeisten kaapelien 1 sekunnin oikosulkuvirta kiloampeereina. Johtimen Kuparijohtimet Alumiinijohtimet Johtimen Poikkipinta PVC-eriste / 1 kv PEX-eriste / 1 kv PVC-eriste / 1 kv PEX-eriste / 1 kv poikkipinta MMJ, MCMK AMCMK AXMK, AXCMK, AHXAMK-W Johtimen lämpötila oikosulun alussa mm 2 o c 90 o c o c 90 o c mm 2 2,5 0,30 0,40 0,2 2,5 0, 0,92 0,0 1,15 1,51 0,98 1 1,85 2,39 1,19 1,5 1 2,81 3,9 1,85 2,42 3,92 5,15 2,58 3,37 7,7,20 5,, ,20 17,40 8,8 11, ,30 2, 13,30 17, 240 2,30 34,0 17,30 22, ,80 43, 21,0 28, ,30 114,00 5,80 74, Johtimen lämpötila oikosulun lopussa 1 o c 0 o c 1 o c 0 o c ABB:n TTT-käsikirja5 Kuormitettavuus 1. Suurin sallittu johtimen käyttölämpötila PVC- ja PEX eristeiset 1 kv kaapelit C PEX eristeiset kaapelit yli 1 kv ja PEX eristeiset 1 kv kaapelit erityisolosuhteissa 90 C 2. Yksijohdin kaapelien vapaa välimatka tasossa: kaapelin ulkohalkaisija kolmiossa: kaapelit koskettavat toisiaan 3. Kosketussuojauspiiri avoin: kaapelien kosketussuojat yhdistetty toisiinsa ja maadoitettu vain yhteyden toisessa päässä suljettu: kosketussuojat yhdistetty toisiinsa yhteyden molemmissa päissä ja maadoitettu ainakin kaapeliyhteyden toisessa päässä 4. Ilma-asennuksessa ympäröivän ilman lämpötila + C 5. Maa-asennuksessa maaperän lämpötila +15 C asennussyvyys: 0.7 m ( alle 1 kv kaapelit ) 1.0 m ( 1 kv kaapelit ) maaperän lämpöresistiivisyys 1,0 K m / W PEX- kaapeleiden maa-asennuksessa on huomattava, että jatkuva johdinlämpötila +90 C maassa saattaa kuivattaa ympäröivää maaperää ja sitä kautta aiheuttaa kaapelin ylikuormittumisen. Tästä syystä emme suosittele PEX-eristeisille kaapeleille maassa yli +5 C jatkuvia johdinlämpötiloja. Kun olosuhteet poikkeavat edellä mainituista oletusarvoista, on sallitut maksimikuormitettavuudet kerrottava korjauskertoimilla. Esimerkki Kolme AXMK 4 x mm 2 0, / 1,0 k V kaapelia on asennettu vierekkäin mm vapaalle etäisyydelle toisistaan kuivaan soramaahan 80 cm syvyiseen kaapeliojaan. Maan lämpötila on +5 C. Taulukon 19.1g mukainen kuormitusvirta 35 A pätee yhdelle kaapelille normaaliolosuhteissa. Korjauskertoimet: kaapelien etäisyys toisistaan mm taulukko 19.1k k 1 = 0,75 maalaji kuiva sora taulukko 19.1m k 2 = 0,85 asennussyvyys 80 cm taulukko 19.1l k 3 = 0,97 maan lämpötila + 5 C taulukko 19.1n k 4 = 1,09 Yhden kaapeli sallittu kuormitusvirta = 0,75 x 0,85 x 0,97 x 1,09 x 35 A = 24 A Jos kaapeli suojataan liiallista lämpenemistä vastaan ainoastaan sulakkeella, on taulukon 19.1t mukaan sulakkeen suurin sallittu nimellisvirta 200 A. Tämä on samalla kaapelin suurin sallitu liitäntätehon perusteella laskettu kuormitusvirta. Kuormitusvirtaa 24 A saa käyttää, jos kaapeli suojataan releohjatulla suojalaitteella. ABB:n TTT-käsikirja6 Taulukko 19.1d. Luku19: Sähköjohtojen mitoittaminen PVC-eristeisten 1 kv voimakaapelien ja alle 1 kv johtimien ja asennuskaapelien suurin sallittu jatkuva kuormitusvirta asennustavat A E, kolme kuor mitettua johdinta. Korjauskertoimet taulukoissa 19.1o, q ja s. Johtimen Kaapelien suurin sallittu jatkuva kuormitusvirta / A Poikkipinta Asennustavat mm 2 A ja A2 B ja B2 C D E alumiini kupari 1,5 13,5 1 18,5 2 19,5 2, Oletetut normaaliolosuhteet ympäristön lämpötila C johdinlämpötila: PVC-eristeisissä johdoissa C kumieristeisissä johdoissa 0 C ABB:n TTT-käsikirja7 Asennustavat A ja A2 A Eristetyt johtimet eristetyssä seinässä olevassa asennusputkessa. Monijohtiminen kaapeli eristetyssä seinässä. Eristetyt johtimet asennusputkessa asennuslistassa. A2 Monijohtiminen kaapeli eristetyssä seinässä olevassa asennusputkessa. Asennustavat B ja B2 B Eristetyt johtimet puisen seinän pinnalla olevassa asennusputkessa. Eristetyt johtimet puisen seinän pinnalla olevassa kanavassa. Eristetyt johtimet tuulettuvassa lattiakanavassa olevassa asennusputkessa. B2 Monijohdinkaapeli puisen seinän pinnalla olevassa asennusputkessa. Asennustapa C Seinän pinnalla oleva monijohdinkaapeli. Seinän pinnalla olevat yksijohdinkaapelit. Monijohdinkaapeli kivirakenteessa. Yksi- tai monijohdinkaapelit avoimessa tai tuulettuvassa kourussa. Monijohdinkaapelit kanavassa tai asennusputkessa avoimessa ilmatilassa tai tiiliseinän kanssa kosketuksissa ( kerro arvot kertoimella 0.8 ( huomautus )). Lattian tai katon pinnalla oleva kaapeli. Asennustapa D Monijohtimiset kaapelit maassa olevissa kanavissa. Yksijohdinkaapelit maassa olevissa kanavissa. Yksi- ja monijohdinkaapelit suoraan maassa. Asennustavat E, F ja G E Monijohdinkaapeli ilma-asennuksessa. - Vapaa välimatka seinästä vähintään 0,3 kertaa kaapelin halkaisija. F Yksijohtimiset kaapelit koskettavat toisiaan ilma- asennuksessa. - Vapaa välimatka seinästä vähintään kaapelin halkaisija. G Yksijohtimiset kaapelit ilma- asennuksessa. - Vapaa välimatka kaapeleiden välillä vähintään kaapelin halkaisija. ABB:n TTT-käsikirja8 Taulukko 19.1e. PVC-eristys. PVC-eristeisten johtimien kuormitettavuudet eri asennustavoilla A/mm 2 A B C D E F G johdinta 3 johdinta 3 johdinta 3 johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta kolmiossa tasossa vaakatasossa pystystasossa kupari 1, ,5 18, , , , alumiini ABB:n TTT-käsikirja9 Taulukko 19.1f. PEX / EPR- eristys. PEX/EPR-eristeisten johtimien kuormitettavuudet eri asennustavoilla A/mm 2 A B C D E F G johdinta 3 johdinta 3 johdinta 3 johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta johdinta kolmiossa tasossa vaakatasossa pystytasossa Kupari 1,5 19,5 17, , Alumiini ABB:n TTT-käsikirja10 Taulukko 19.1g. 3- johtimisien kaapeleiden sallittu jatkuva kuormitusvirta ampeereina. Korjauskertoimet taulukoissa 19.1k,,o ja r. Johtimen / (12) kv >/ (12) 18/30 (3) kv poikkipinta Kupari Alumiini Kupari Alumiini mm2 PVC XLPE tai EPR PVC XLPE tai EPR XLPE tai EPR Ilmassa Maassa Ilmassa Maassa Ilmassa Maassa Ilmassa Maassa Ilmassa Maassa Ilmassa Maassa Taulukko 19.1h. Suurvirtakaapelijärjestelmien sähköisiä arvoja. Kaapelien lukumäärä Asennus R X Kaapelit ja poikkipinta kaavio vaakasuun- pystysuunnassa nassa AMMK 0, /1 kv 9 /km 9 /km A A 3 x 1 x x 1 1 0,242 0, x 1 x x ,118 0, x 2 x x ,059 0, x 3 x x ,040 0, x 4 x x ,030 0, x 1 x x ,012 0, R on vaihejohtimen resistanssi C lämpötilassa X on vaihejohtimen Hz reaktanssien keskiarvo Asennuskaavio: 1 R 1 S 1 T 1 N 1 2 R 1 S 1 T 1 N 1 T 2 S 2 R 2 3 R 1 S 1 T 1 N 1 R 2 S 2 T 2 N 2 R 3 S 3 T 3 4 R 1 S 1 T 1 N 1 T 2 S 2 R 2 R 3 S 3 T 3 N 2 T 4 S 4 R 4 ABB:n TTT-käsikirja11 Taulukko 19.1j. Kolmen PEX-eristeisen yksijohdinkaapelin sallitut jatkuvat kuormitusvirrat ampeereina kolmivahejärjestelmässä, kun kaapelien vaipat on yhdistetty toisiinsa johdon molemmissa päissä. Kaapelin vapaa välimatka tasoasennuksessa sama kuin kaapelin ulkoha lkaisija ja kolmioasennuksessa nolla. Johdinlämpötilat ovat 5 C maassa ja 90 C ilmassa. Johtimen poikkipinta mm 2 Kuormitusvirta A Kaapelit ilmassa Kaapelit maassa tasossa kolmiossa tasossa kolmiossa Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Taulukko 19.1k. Maassa olevien vierekkäisten kaapelien läheisyyden vaikutus. Kertoimet pätevät kolmijohdinkaapeleille, sekä yksijohdinkaapeliryhmille. Kaapelin tai 1 johdinkaapeliryhmien vapaa välimatka mm Vierekkäisten kaapelien tai yksijohdinkaapeleiden lukumäärä Korjauskerroin 0 0,79 0,9 0,3 0,58 0,55 0,5 0,4 0,85 0,75 0,8 0,4 0,0 0,5 0,53 0 0,87 0,79 0,75 0,72 0,9 0, 0,4 Taulukko 19.1l. Asennussyvyyden vaikutus maassa. Asennus-syvyys Kaapelin nimellisjännite m 0, / 1 kv /...12 / 20 kv 4 / 1 kv 0,...0, 1,00 1,00 1,05 0,71...0,90 0,97 0,99 1,02 0,91...1, 0, 0,98 1,00 1,11...1,30 0,93 0,9 0,97 1,31...1, 0,92 0, 0, ABB:n TTT-käsikirja12 Taulukko 19.1m. Maan lämpöresistiivisyyden vaikutus. Maan lämpöresistiivisyys 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 K m/w 0, / 1 kv mm 2 saakka 1,11 1 0,94 0,87 0,78 0,72 0,7 mm2 1,13 1 0,93 0,8 0,7 0, 0, mm2 1,14 1 0,92 0,85 0,75 0,9 0,3 / kv mm 2 saakka 1,09 1 0, 0,88 0,80 0,74 0,9 mm2 1,11 1 0,94 0,87 0,78 0,72 0, mm2 1,12 1 0,93 0,8 0,77 0, 0,5 12 / 20 kv mm 2 saakka 1,08 1 0,9 0,90 0,81 0,75 0, mm2 1, 1 0, 0,89 0,79 0,73 0, mm2 1,11 1 0,94 0,88 0,78 0,72 0, 18 / 30-34,/0 kv mm 2 saakka 1,08 1 0, 0,90 0,82 0,7 0, mm2 1,09 1 0, 0,89 0,80 0,74 0,9 Esimerkkejä maalajien lämpöresistiivisyyksistä: Kuiva hiekka ( kosteus 0% ) Kuiva sora ja savi Puolikuiva sora, suomuta ja hiekka ( kosteus % ) Puolikuiva savi ja kostea sora Kostea savi ja hiekka 3,0 K m / W 1,5 K m / W 1,2 K m / W 1,0 K m / W 0,7 K m / W Taulukko 19.1n. Maan lämpötilan vaikutus. Johtimen lämpötila o C Maan lämpötila o C Korjauskerroin 80 1,07 1,04 1,00 0,9 0,92 0,88 1,09 1,04 1,00 0, 0,90 0,85 0 1, 1,05 1,00 0, 0,89 0,84 ABB:n TTT-käsikirja13 Taulukko 19.1o. Ilman lämpötilan vaikutus eristettyjen johtimien kuormitettavuuteen. Johtimen- Ilman lämpötila o C lämpötila o C Korjauskerroin 90 1,12 1,08 1,04 1,00 0, 0,90 0,85 0, ,14 1,09 1,05 1,00 0, 0,89 0,84 0,77 1,18 1,12 1,0 1,00 0,93 0,8 0,79 0,71 5 1,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,85 0,77 0,8 0 1,22 1,1 1,07 1,00 0,92 0,85 0,75 0,5 Taulukko 19.1p. Ilman lämpötilan vaikutus alumiini- ja teräsalumiiniköysien kuormitettavuuteen. Ilman lämpötila o C Korjauskerroin 1,30 1,23 1,1 1,08 1,04 1,00 0, 0,90 0,85 0,80 Taulukko 19.1q. Johtojen vierekkäisyydestä aiheutuva korjauskerroin. Taulukon 19.1d. mukaisiin kuormitusvirtoihin. ABB:n TTT-käsikirja14 Taulukko 19.1r. Monijohdikaapeleiden muodostamien ryhmien korjauskertoimet ( huomautus 2 ) koskee vapaasti ilmassa olevien monijohdinkaapeleiden referenssiarvoja ( asennustapa E ). Huomautus: 1) Annetut arvot ovat keskiarvoja. Arvojen hajonta on yleensä pienempi kuin 7,5 %. 2) Kor jauskertoimet kos kevat yhdessä kerroksessa olevia kaapeliryhmiä, eivätkä ole voimassa silloin, kun kaapelit on asennettu useampaan toisiaan koskettavaan kerrokseen. Tällaisia asennuksia varten arvot voivat olla merkittävästi pienempiä ja ne on määritettävä tapaukseen soveltuvaa menetelmää käyttäen 3) Arvot on annettu olettaen hyllyjen välisiksi pystysuoraksi etäisyyksiksi 300 mm. Jos tämä etäisyys on pienempi, on kertoimia pienennettävä. 4) Hyllyjen ollessa asennettuja takaseinä toisiaan kohti, niiden vaakasuoraksi etäisyydeksi on oletettu 2 mm. Jos etäisyys on pienempi, kertoimia on pienennettävä. ABB:n TTT-käsikirja15 Taulukko 19.1s. Yksijohtimisten kaapeleiden muodostamien ryhmien korjauskertoimet ( huomautus 2 ). Koskee vapaasti ilmassa olevia yhden virtapiirin yksijohdinkaapeleita. Huomautus: 1) Annetut arvot ovat keskiarvoja. Arvojen hajonta on yleensä pienempi kuin 7,5 %. 2) Kor jauskertoimet koskevat yhdessä kerroksessa olevia kaapeliryhmiä, eivätkä ole voimassa silloin, kun kaapeli on asennettu useampaa toisiaan koskettavaan kerrokseen. Tällaisia asennuksia varten arvot voivat olla merkittävästi pienempiä ja ne on määritettävä tapaukseen soveltuvaa menetelmää käyttäen 3) Arvot on annettu olettaen hyllyjen välisiksi pystysuoraksi etäisyyksiksi 300 mm. Jos tämä etäisyys on pienempi, on kertoimia pienennettävä. 4) Hyllyjen ollessa asennettuja takaseinä toisiaan kohti, niiden vaakasuoraksi etäisyydeksi on oletettu 2 mm. Jos etäisyys on pienempi, kertoimia on pienennettävä. 5) Virtapiireillä, joilla on useanpi kuin yksi rinnakkain kytketty kaapeli vaihetta kohti, kukin kolmen johtimen ryhmä on katsottava tämän taulukon kannalta virtapiiriksi. ABB:n TTT-käsikirja16 Ylivirtasuoja Kun kaapelia suojaa vain sulake, on sulakkeen valinta sidottu taulukon 19.1t mukaisesti kaapelin kuormitusvirtaan, sillä sulakkeen on suojeltava kaapeli liialliselta lämpenemiseltä ylikuorman esiintyessä. Jos sitävastoin sulakkeen kanssa sarjassa on erityinen ylikuormitussuoja ( esi m. moottorinsuojakytkin ), jää sulakkeen ainoaksi tehtäväksi toimia oikosulkusuojana. Tällöin sulakekoon määritys voidaan sitoa johtimen poikkipintaan taulukon 19.1u mukaisesti ottaen kuitenkin huomioon ylikuormitussuojan valmistajan esittämät vaatimukset etusulakkeelle. Alle 1 kv kaapeleiden vähimmäispoikkipinnan valinnan helpottamiseksi on muutamilla korjauskertoimen arvoilla taulukkoja 19.1d ja 19.1t soveltaen laadittu taulukko 19.1v. Taulukko 19.1t. Johdon ylikuor masuojana toimivan sulakkeen suurin sallittu nimellisvirta. Johdon sallittu kuormitusvirta vähintään / A Suojaavan sulakkeen tai L- tyyppisen johdosuojakytkimen suurin sallittu nimellisvirta / A ABB:n TTT-käsikirja17 Taulukko 19.1u. Ainoastaan kaapelin oikosulkusuojana toimivan sulakkeen suurin sallittu nimellisvirta. Johdinpoikkipinta Cu mm 2 Johdinpoikkipinta Al mm 2 Suojaavan sulakkeen suurin sallittu nimellisvirta A 1,5 2,5 2, () Kun johtimen poikkipinta on suuri ( vähintäân 120 mm 2 Cu tai 1 mm 2 Al ), saa kolme tai useampia eristepäällysteisiä johtimia kytkeä rinnan. Tällöin jokainen johdin on varustettava omalla ylivirtasuojallaan johtimen molemmissa päissä, ellei Sähkötarkastuskeskuksen kanssa sovita muista ehdoista. Eräänä tällaisena sovittuna tapauksena sallitaan tehokatkaisijan käyttö johdon alkupäässä rinnankytkettyjen johtojen suojana seuraavilla edellytyksillä. Oikosulkusuojan (momenttilaukaisun) on toimittava nopeasti virran arvolla, joka on 0,8 kertaa virtapiirin pienin mahdollinen oikosulkuvirta. Kunkin osajohtimen on erikseen kestettävä termisesti piirin suurin mahdollinen oikosulkuvirta. Ylikuormitussuojien on toimittava osajohtimien yhteenlaskettua suurita sallittua jatkuvaa kuormitusvirtaa vastaavalla arvolla. Osajohtimien välisestä riittävän tasaisesta virran jakautumisesta on varmistauduttava mittauksin tai laskelmin. Eri osajohtimien virta ei saa poiketa enempää, kuin % vaiheen osajohtimien virtojen keskiarvosta. Ottaen huomioon johtimien liittimien tms. impedanssit on kaikissa rinnankytkentätapauksissa huolehdittava siitä, että oikosulun laukaisuaika on enintään 5 s. ABB:n TTT-käsikirja18 Taulukko 19.1v. Asennustapa Sulakkeen nimellisvirta I N /A Alle 1 kv nimel l isjännitteisten kaapeleiden vähimmäispoikkipinnan riippuvuus sulakkeen nimellisvirrasta. Suurin sallittu kuor mitusvirta enintään sulakkeen nimellisvirran suuruinen. Johdinpoikkipinnan vähimmäissuuruus mm 2 Cu korjauskertoimen ollessa Korjauskerroin 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0, - 1,5-1,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1, ,5 2, A 1) B 2) ) Johto on asennettu siten, että sen pinnan ja sitä peittävän seinän tai aineen ulkopinnan välinen lämmön siirtymiskerroin K = 11 W / Cm 2. 2) Johto on asennettu pinnalle tai siten, että sen pinnan ja sitä peittävän seinän tai aineen ulkopinnan välinen lämmön siirtymiskerroin K > W / Cm 2. ABB:n TTT-käsikirja19 Tasavirralla kuormittaminen Tasavirtakäytöissäkin käytetään yksi-, kaksi-, kolme- tai nelijohtimisia kaapeleita rinnan tai yksinään. Nykyisin pyritään plus ja miinus viemään eri kaapeleissa ja tämän lisäksi pyritään käyttämään samoja kaapelilajeja kuin vaihtovirtakäytöissä. Taulukkoon 19.1w on lasketttu valmiiksi sallitut kuormitusvirrat eri tapauksissa 0, / 1 kv PVC-eristeisille kaapeleille. Taulukko 19.1w. PVC-eristeisten kaapeleiden kuormitettavuus tasavirralla. Jäähdytysolosuhteet samat kuin, jos kaapeli olisi vapaasti ilmassa ja ympäristön lämpötila max. + C. Johtimen poikkipinta mm 2 Yksijohdin kaaapeli (as.väli kaap. halk.) Johtimen kuormitusvirta / A Kolmijohdinkaapeli, jonka kaksi johdinta on kuormitettu Kaksi tai useampi johtiminen kaapeli Nelijohdinkaapeli, jonka kaikki johtimet ovat kuormitetut 2,5 Cu Al Al ABB:n TTT-käsikirja20 Johdinköydet Taulukko 19.1x. Johdinköysien ominaisarvoja. Nimitys Alumiini poikkipinta mm 2 Tasavirta resistanssi C 9 /km Ohjekuormitettavuus A 1 sekunnin oikosulkuvirta ka Murtolujuus kn Massa kg/km Teräsalumiiniköysiä (FeAl) SPARROW 34 0, ,4 12,5 137 RAVEN 54 0, ,9 18,9 21 PIGEON 85 0,337 30,1 29, 344 DOTTEREL 89 0, , 54 SUURSAVO 0, , 49,7 485 OSTRICH 152 0, WOLF 158 0, ,8 728 LYNX 184 0, ,5 84 FINCH 55 0, , Alumiiniköydet Al , , 23,0 32 Al , ,7 34,2 552 Al , ,5 58,8 3 Al , ,1 9,0 1 Alumiiniseosjohtimet AAAC , ,4 41,5 32 AAAC ,18 1,7 55,9 488 AAAC , ,5 9,0 3 Teräsköydet Teräs St ,3 3 St ,8 4 St ,2 530 St , 540 ABB:n TTT-käsikirja21 AMKA-riippukierrekaapeli AMKA-riippukierrekaapelia käytetään pienjänniteilmajohtona. Nimellisjännite 0, / 1 kv Eristys säänkestävästä PE-muovista Kannatinköysi tiivistetty 7- lankainen alumiiniköysi, joka toimii myös PEN- johtimena. Viisijohtimisessa kaapelissa kannatinköysi on PE- johdin. Alin asennuslämpötila 20 C Taulukko 19.1y. 1 kv AMKA- riippukierrekaapelien sähköisiä arvoja. Tasavirtaresistanssit + 20 o C 9 /km Induktiivinen reaktanssi Hz Ohjekuormitettavuus 1 sekunnin oikosulkuvirta Massa Johtimien lukumäärä ja nimellispoikkipinta Murtolujuus mm 2 Vaihejohdin Nollajohdin 9 /km A ka kn kg/km 1 x 1 + 1,9 1,380 0, ,0 7, x 1 + 1,9 1,380 0,11 1,0 7,4 2 3 x + 1,200 0,98 0, ,, x + 0,88 0,720 0, 115 2,2 14, x + 0,41 0,493 0, 140 3,2 20, 0 3 x + 0,443 0,33 0, 180 4,5 27, x ,3 0,33 0,09 0 5,9* 27,9 15 * Kannatusköysi määrittää oikosulkuvirran SAXKA-riippukierrekaapelit SAXKA kaapelin rakenne ja kaapelin vaatima pieni tilantarve on käytettävissä hyödyksi siellä, missä johtokatujen saanti on vaikeaa tai kallista tai muuten vallitsee tilanahtaus. Myös turvallisuus, luonnonsuojelulliset yms. syyt puoltavat SAXKA-kaapelin käyttöä. Kaavoittamattomilla alueilla voidaan maakaapeliyhteyden rakentaminen siirtää sopivampaan ajankohtaan SAXKA-kaapelin avulla. Muovirakenteinen keskijännitekaapeli, joka koostuu kolmesta teräksisen kannatinköyden ympärille kerratusta yksijohdinkaapelista Nimellisjännite 12 / 20 kv, sekä lisäksi / kv ja 18 / 30 kv Mahtuu ahtaisiin paikkoihin Voidaan asentaa samaan pylvääseen pienjänniteriippu- ja heikkovirtajohtojen kanssa. Kannatinköysi maadoitettava molemmista päistä ja pitkillä yhteyksillä 1 km välein. Taulukko 19.1z. 12 / 20 kv SAXKA- riippukierrekaapelien sähköisiä arvoja. Johtimien Tasavirta- Induktiivinen Suurin sal- 1 sekunnin nimellispoik- resistanssi reaktanssi littu jatkuva oikosulkukipinta +20 o C Hz kuormitusvirta virta mm 2 9 /km 9 /km A ka 3x 0,443 0,14 2,7 3x 120 0,3 0, ,4 3x 0,14 0, , SAX-johdot SAX-johdot ovat päällystettyjä suurjännite avojohtoja. Asennustekniikka on samankaltainen tavallisten avojohtojen kanssa ja eristystaso perustuu eristimiin. Päällysteenä ABB:n TTT-käsikirja22 on säänkestoinen PEX-muovikerros, joka kestää hyvin johtimien yhteenlyöntien aiheuttamat jänniterasitukset ja jonkin aikaa myös puun kosketusta. Päällystetyt johtimet mahdollistavat vaihevälien pienennyksen ja johtokatujen kavennuksen. PEX- muovilla päällystetty johdin sallii + 80 C jatkuvan johdinlämpötilan ja C oikosulun loppulämpötilan. Asennus nopeaa ja helppoa. Mahtuu ahtaisiin paikkoihin. Parantaa sähkönjakelun varmuutta. Vähentää sähkökatkoksia ja toimittamatta jääneen sähkön määrää. Taulukko 19.1å. SAXKA- riippukierrekaapelien sähköisiä arvoja. Johdin asavirtaresistanssi +20 C 9 /km Ohjekuormitettavuus 20 C/80 C A 1-s oikosulkuvirta 40 C 200 C ka Johtimen paino kg/km SAX 0, ,3 2 SAX 0,493 3,4 2 SAX 0,33 3 8, 35 SAX 120 0, ,0 4 SAX 1 0, , Ukkosköydet valokuidulla Ukkosköysi valokuidulla on perinteinen ukkosköysi, jonka sisälle on laitettu valokuituyksikkö. Kuidun avulla tarjoutuu suurikapasiteettinen ja luotettava tiedonsiirtotie voimajohtojen yhteyteen palvelemaan voimayhtiöiden ja sähkölaitosten tiedonsiirtotarpeita. Taulukko 19.1ä. Valokuitu-ukkosköyden sähköisiä arvoja. Tyyppi Tasavirtaresistanssi +20 C AACSR/AW SS-nF /49 AACSR/AW SS-nF 121/34 9 /km 1- s oikosulkuvirta ka Johtimen paino kg/km 0,27, 720 0,249 11,4 1 ABB:n TTT-käsikirja Näytä lisää
1 SÄHKÖTAULUKOITA Johtojen kuormitettavuus 2 Korjauskertoimet 5 Oikosulkuvirrat 7 Kaapelien ominaisarvoja..9 Lähde: D1-2012 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista taulukoiden numerointi noudattaa lähteessä Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo, Lisätiedot Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon
Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon Kapeli-järjestelmäkuvaus: Kevyt 20 kv maakaapelijärjestelmä on suunniteltu erityisesti haja-asutusalueiden säävarmojen sähkönjakeluverkkojen haarajohtojen Lisätiedot Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana Lisätiedot Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely
BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden Lisätiedot MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI
MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI 10.2014 Copyright Ols-Consult Oy 1 Yleistä Sähkön turvallinen käyttö edellyttää aina mitoitusta joka voidaan suorittaa vain laskemalla. Tietenkin huolellinen ja osaava suunnittelu Lisätiedot Pienjännitejakeluverkko
Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty Lisätiedot Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä
Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon Lisätiedot Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja:
Helsinki 1.9.16 AKKU (versio 1.1.9) ohjelman esittely AKKU-ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 7 XML-pohjaisessa, makroja sisältävässä Lisätiedot Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta
Johdon mitoitus Pekka Rantala 18.12.2013 Suunnittelun lähtökohta Kiinteistön sähköverkon suunnittelun lähtökohtana ovat tyypillisesti: Syötön ominaisuudet: Syöttöjännite, 1- vai 3-vaiheliittymä Pääsulakkeiden Lisätiedot 19.2. Kiskostot Tekniset vaihtoehdot Kuormitettavuus
19.2. Kiskostot Luku 19: Sähköjohtojen mitoittaminen 19.2.1. Tekniset vaihtoehdot Suurten virtojen ( I n 1000 A ) siirto edellyttää virtapiireiltä muista johdoista oleellisesti poikkeavia ratkaisuja. Vaatimukset Lisätiedot Tehtävä Pienteollisuuskiinteistö Johtojen mitoitus
Tehtävä Pienteollisuuskiinteistö Johtojen mitoitus Kohteeseen on määritetty taulukon mukaiset huipputehot PK JK1 Keskus P h pituus Johdon kw m Asennustapa PK 125 JK1 35,0 20 Tikashylly JK2 30,0 40 Tikashylly Lisätiedot MCMK. Kuparijohtiminen kosketussuojattu 1 kv voimakaapeli. NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/1 kv, Um = 1,2 kv. VAIHETUNNISTUS Sisäjohtimet
Kuparijohtiminen kosketussuojattu voimakaapeli NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/, Um = 1,2 kv KÄYTTÖ Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Myös rakenteisiin kuten esim. suoraan betonivaluun. Häiriönalttiiseen Lisätiedot Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy
Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot 20 kv Keskijänniteavojohdon kapasiteetti määräytyy pitkien etäisyyksien takia tavallisimmin jännitteenaleneman mukaan:
SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA Harjoitus - Luento 2 H1 Kolmivaiheteho Kuinka suuri teho voidaan siirtää kolmivaihejärjestelmässä eri jännitetasoilla, kun tehokerroin on 0,9 ja virta 100 A. Tarkasteltavat jännitetasot Lisätiedot Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje
Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan Lisätiedot Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli
KÄYTTÖ Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli Liitäntäkaapeli joka soveltuu käytettäväksi esimerkiksi: - vaativissa lämpötiloissa - kuivissa ja märissä tiloissa - sisä- ja ulkotiloissa - raskaissa käyttöolosuhteissa Lisätiedot Sähkönjakelutekniikka, osa 4 keskijännitejohdot. Pekka Rantala 1.11.2015
Sähkönjakelutekniikka, osa 4 keskijännitejohdot Pekka Rantala 1.11.2015 Sähkönjakeluverkon yleiskuva lähde: LUT, opetusmateriaali substation = sähköasema Keskijänniteverkko Se alkaa sähköasemalta, tyypillisesti Lisätiedot Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423. Johtokulma
Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423 40 50 60 70 80 90 100 110 03 Sisällysluettelo Orsien käytönrajat perusteet...04 20 kv paljaan avojohdon orret SH66 (seuraava Lisätiedot Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit
Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit PL 74 Ratastie 12 FIN-03101 NUMMELA Puh. (09) 225 2260 Fax (09) 2252 2610 -ohjauskaapelit Ö-JB/OB sivu 4 Ö-JB/OB-YCY sivu 6 Ö-JB/OB-YSY sivu 8 Ö-JZ/OZ sivu 10 Ö-JZ/OZ-YCY Lisätiedot Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä Lisätiedot Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.
Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet yksinkertaistavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä energiaverkon rakentamiseen. www.prysmiangroup.fi Lisätiedot Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita. Lisätiedot Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys
Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu Lisätiedot MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE
MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet: Lisätiedot Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). Lisätiedot KOSKETUSSUOJATUT PISTOKEPÄÄTTEET. Ensto Underground
KOSKETUSSUOJATUT PISTOKEPÄÄTTEET Ensto Underground Enston maakaapeliratkaisut täydentyvät pistokepäätteillä Turvalliset ja luotettavat, kosketussuojatut pistokepäätteet täydentävät Ensto maakaapeliratkaisuja. Lisätiedot PEM1267FIN 2010-06 SUOMI
ASENNUSOHJE PEM1267FIN 2010-06 LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN 3-VAIHEINEN KUPARILANGALLISELLA KOSKETUSSUOJALLA VARUSTETTU PEX-ERISTEINEN KAAPELI 02, 02C, 03, 03C SUOMI CPEEPL CPEEPL 2/16 PEM1267FIN Lisätiedot ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE
ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: Lisätiedot Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki Lisätiedot Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3
Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Kysymykset ja vastaukset, syksy 2012 Tiedoston rakenne ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. Jälkikäteen tullut muutos arvosteluun Lisätiedot Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa
Kuivan tilan keskusjärjestelmä NorLine 800 NorLine 800 KUIVAN TILAN KESKUSJÄRJESTELMÄ 2 NorLine 800 Kuivan tilan keskusjärjestelmä Sisällysluettelo Aihe Sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 NorLine Lisätiedot Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely.
Mitat B+0 A+0 A B Tuotekuvaus on suorakaiteen muotoinen, pystysuorilla, säädettävillä säleillä varustettu ilmanvaihtosäleikkö asennettavaksi suoraan pyöreisiin kanaviin. Säleikköä voidaan käyttää sekä Lisätiedot Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member
Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja Lisätiedot KAAPELIN ULKOPUOLINEN PE-JOHDIN
Helsinki 29.11 21 KAAPELN LKOPOLNEN PE-JOHDN SSÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Esimerkki. Symmetristen komponenttien kaaat 1. Johdanto PE-johdin on yleensä puolet aihejohtimien poikkipinnasta. Määriteltäessä poiskytkentäehtojen Lisätiedot Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje
EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. Lisätiedot Samuli Köykkä SÄHKÖKESKUSTEN STANDARDIN MUKAINEN VALMISTUS
Samuli Köykkä SÄHKÖKESKUSTEN STANDARDIN MUKAINEN VALMISTUS Sähkötekniikan koulutusohjelma Automaatio ja kunnossapidon suuntautumisvaihtoehto 2008 SÄHKÖKESKUSTEN STANDARDIN MUKAINEN VALMISTUS Köykkä, Samuli Lisätiedot Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. Lisätiedot KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3
KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja Lisätiedot Siirtokapasiteetin määrittäminen
1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden Lisätiedot Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm.
Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A Pitkä etäisyys parantaa suojausta ja tunnistuskykyä Kolminkertaisen etäisyyden lähestymiskytkimet uppoasennuskäyttöön. Pitkä käyttöikä varmistettu Lisätiedot ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.
ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. X.X.2015 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus Lisätiedot SolarMagic asennus ja sijoitusopas
TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
FI SENNUS- J KÄYTTÖOHJE ELECTRON 450, ELECTRON 600, ELECTRON 800, ELECTRON 900 1. SÄHKÖKIUSPKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit 3. Tuntoelin 4. Ohjausyksikkö + Lisätiedot d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?
-08.300 Elektroniikan häiriökysymykset Kevät 006 askari 3. Kierrettyyn pariin kytkeytyvä häiriöjännite uojaamaton yksivaihejohdin, virta I, kulkee yhdensuuntaisesti etäisyydellä r instrumentointikaapelin Lisätiedot TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi
TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa, Lisätiedot ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W HJTW11.24 SBO CPEEPL CPEEL CPEEPL CPEEPL
ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI SBO LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W 2/16 PEM1092FIN 2015-11 YLEIST Ä - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle Lisätiedot Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit
Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle Lisätiedot Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy
Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 22.4.2013 2 Johtojärjestelmät Alumiinijohtimet vähintään 16 mm 2 Kaapelit on suojattava ympäristövaikutuksilta Lisätiedot ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje
Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman Lisätiedot Maaseutumuuntamot NPM 400. Laatua kaikissa vaiheissa
Maaseutumuuntamot MAASEUTUMUUNTAMOT 2 Maaseutumuuntamot Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 Muuntamon tekniset tiedot 3 Muuntamon paino ja jalustan tekniset tiedot 3 Tilaratkaisut, Lisätiedot Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin
OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen Lisätiedot Matti Tapani Kupias VESIVOIMALAITOKSEN KAAPELOIN- NIN MASSALISTAT JA KAAPELIN MI- TOITUS. Tekniikka ja liikenne
Matti Tapani Kupias VESIVOIMALAITOKSEN KAAPELOIN- NIN MASSALISTAT JA KAAPELIN MI- TOITUS Tekniikka ja liikenne 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Matti Tapani Lisätiedot 06. Kaapelit Kumikaapeli H05RR-F 3x1,5 mm, 50 m
06. Kaapelit Kumikaapeli H05RR-F 3x1,5 mm, 50 m 06.1 Kumikaapeli H05RR-F 3x1,5 mm, 50 m Käytetään pienkoneiden johdotukseen (esim. työkalut, kodinkoneet), missä ei tarvita kovaa mekaanista kestävyyttä. Lisätiedot mm porausrasteri 2 napaa 8 A. 1 napa 16 A. Piirilevylle tai piirilevykantaan A = Näkymä juotospuolelta
.3 =.7.3 =.7.3 =.7 4-sarja - Matalat piirilevyreleet 8 - - 6 A Ominaisuudet - ja -napaiset - matalat, korkeus 5,7 mm 4.3 - napa A, rasteri 3,5 mm 4.5 - napaa 8 A, rasteri 5 mm 4.6 - napa 6 A, rasteri 5 Lisätiedot Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet
Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana Lisätiedot HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3
HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän. Lisätiedot Lasketaan siirretty teho. Asetetaan loppupään vaihejännitteelle kulmaksi nolla astetta. Virran aiheuttama jännitehäviö johdolla on
ELEC-E849. Tarkastellaan viittä rinnakkaista siirtojohtoa. Jännite johdon loppupäässä on 400, pituus on 00 km, reaktanssi on 0, ohm/km ( ohmia/johto). Kunkin johdon virta on 000. Jätä rinnakkaiskapasitanssit Lisätiedot WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI
1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on Lisätiedot PLIOTEX-V plus johdinmerkit
johdinmerkit esikatkaistut Materiaali: Käyttölämpötila: Kovuus Shore A: 80 ± Murtolujuus (veto): pehmeä PVC -15... +90 C 20 MPa Suurin venymä: 00 % Tiheys: 1260 kg/m Paloluokitus: V0 UL94 Sovelluskohteet: Lisätiedot Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan
35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN Lisätiedot Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje
110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic Lisätiedot Kuormanerotuskytkimet Sarja HA
uormanerotuskytkimet Sarja H uormakytkimet H HC HD HE H304 H306 HC306 HC308 HC310 HD310 HD312 HE310 HE312 HE316 H404 H406 HC406 HC408 HC410 HD410 HD412 HE410 HE412 HE416 Nimellisvirta (n) 40 63 63 80 100 Lisätiedot Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.
TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella Lisätiedot Maaseutumuuntamot NPM 400
Maaseutumuuntamot MAASEUTUMUUNTAMOT 2 Maaseutumuuntamot Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 Muuntamon tekniset tiedot 3 Muuntamon paino ja jalustan tekniset tiedot 3 Tilaratkaisut, Lisätiedot SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka Lisätiedot System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja
Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact Lisätiedot HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja
HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle. Lisätiedot Hierova poreallas Bamberg
1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus Lisätiedot ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI
ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE ALUMIINILAMINAATILLA Uo/U = 12.7/22 kv Um = 24 kv ULKOPÄÄTE AHXAMK-W (WISKI) KAAPELILLE. 2/12 PEM1277FIN 2015-08 YLEISTÄ Lisätiedot Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus
Pylväserottimet Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus Ominaista Uudet rinnakkaiset erotinmallit täydentävät onnistuneesti jo entisestään monipuolista erotintarjontaae: - reilu säästö Lisätiedot l s, c p T = l v = l l s c p. Z L + Z 0
1.1 i k l s, c p Tasajännite kytketään hetkellä t 0 johtoon, jonka pituus on l ja jonka kapasitanssi ja induktanssi pituusyksikköä kohti ovat c p ja l s. Mieti, kuinka virta i käyttäytyy ajan t funktiona Lisätiedot KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40
KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua. Lisätiedot CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin.
Muotoilluilla vaimennuselementeillä varustettu äänenvaimennin suorakaidekanaviin Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Hyvät aerodynaamiset ominaisuudet. Yleistä on kehitetty Lisätiedot PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä. Lisätiedot Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA
Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Sälepeltiä käytetään ilmastointilaitoksissa ja -koneissa säätö-, sulku- ja sekoituspeltinä. Sälepellit liitetään suorakaidekanavistoon ja koneisiin työntölistaliitoksella Lisätiedot KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST
KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan Lisätiedot Pienjännitemittaroinnit
Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon Lisätiedot Asennusopas. Maa-alueiden sulanapito. Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.
Asennusopas Maa-alueiden sulanapito Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 3 1.1 Turvaohjeet....................3 Lisätiedot LUENTO 9, SÄHKÖTURVALLISUUS - HARJOITUKSET
LUENTO 9, SÄHKÖTURVALLISUUS - HARJOITUKSET Tehtävä 1 Iso mies tarttuu pienjänniteverkon johtimeen jonka jännite on 230 V. Kuinka suuri virta miehen läpi kulkee, kun kehon resistanssi on 1000 Ω ja maaperän Lisätiedot Jännite, virran voimakkuus ja teho
Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin Lisätiedot KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje MIT 5 1 (5) KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT 5 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot ASENNUSOHJE Lighting Systems
Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet Lisätiedot Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012
Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321 Lisätiedot SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013
SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 1. RESISTANSSI Resistanssi kuvaa komponentin tms. kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Johtimen tai komponentin jännite on verrannollinen Lisätiedot EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka"; Lisätiedot Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje
Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon Lisätiedot Enston kaapeliasennustuotteet. pienjännitteelle
Enston kaapeliasennustuotteet pienjännitteelle Enston ratkaisut laadukkaaseen sähkönjakeluun Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen Lisätiedot 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<6
1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7 Lisätiedot Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi Lisätiedot Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä
Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa Lisätiedot AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
FI AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE AITO VERKKO 6kW 907228 AITO VERKKO 9kW 907229 1. SÄHKÖKIUASPAKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit Lisätiedot ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin
KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja Lisätiedot CAVEL CAVEL DKTCOMEGA:n tehtävä
koaksiaalikaapelit Italiana Conduttori Srl on valmistanut koaksiaalikaapeleita CAVEL tuotemerkillä vuodesta 1968 alkaen. Näiden vuosien aikana yritys on jatkuvasti kasvanut. CAVEL on tunnettu ja saanut Lisätiedot Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija
Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute