Source: http://docplayer.fi/53758303-Spcj-3c3-ylivirtarelemoduuli-kayttoohje-ja-tekninen-selostus-s-spcj-3c3-i-i-i-i-n-irf-k.html
Timestamp: 2018-04-22 05:53:09+00:00
Document Index: 4913800

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ']

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k - PDF
Download "SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k"
1 SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP STEP t [ s] > k I >> I n SG t >> [ s] RESET I > I >> 309 SPCJ 3C3
2 MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio C (korvaa 34 SPCJ 2 FI) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuuksia... 2 Toimintaselostus... 3 Lohkokaavio... 4 Etukilpi... 5 Toimintamerkit... 5 Asettelut... 6 Ohjelmointikytkimet... 7 Mittaustiedot... 9 Rekisteröidyt tiedot... 0 Asettelujen ja rekistereiden päävalikko ja alavalikot... 2 Käänteisaikaominaiskäyrät (päivitetty )... 3 Tekniset tiedot... 8 Tapahtumakoodit... 9 Kaukosiirrettävät tiedot Vikakoodit Ominaisuuksia Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikahidastettu ylivirtaporras I> Kolmivaiheinen hetkellinen tai vakioaikahidastettu pikalaukaisuporras I>>, jonka asettelualueeksi voidaan valita joko 2, x I n tai 0,5...4 x I n. Pikalaukaisuportaan toiminta on myös mahdollista estää kokonaan Molempien toimintaportaiden toiminta voidaan lukita ulkoisella ohjaussignaalilla Näyttö osoittaa mittaus- ja asetteluarvot sekä vikahetkellä rekisteröityjä tietoja Itsevalvonta tarkkailee jatkuvasti elektroniikan ja mikroprosessorin toimintaa ja todettuaan pysyvän vian antaa ohjauksen hälytysreleelle ja lukitsee muut ulostulot 2
3 Toimintaselostus Ylivirtarelemoduuli SPCJ 3C3 voi toimia yksi-, kaksi- tai kolmivaiheisena. Se sisältää kaksi toimintaporrasta, ylivirtaportaan I> ja pikalaukaisuportaan I>>. Ylivirta- tai pikalaukaisuporras havahtuu, jos virta yhdessäkin vaiheessa ylittää ko. portaan asetteluarvon. Havahtunut porras antaa havahtumissignaalin SS tai SS2 ja samalla syttyy ko. portaan toimintamerkki keltaisena. Jos ylivirta on riittävän pitkäaikainen, havahtunut porras suorittaa laukaisun ja antaa laukaisusignaalin TS tai TS2. Laukaisseen portaan toimintamerkki syttyy punaisena. Havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkeille voidaan ohjelmointikytkinryhmällä SG2 ohjelmoida itsepito, jolloin ne jäävät palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali laskee alle asetteluarvon. Toimintamerkit kuitataan releen etupaneelista painamalla RESET-painiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V0 tai V02. Ylivirtaportaan I> laukaisu voidaan estää tuomalla portaalle estosignaali BTS. Vastaavasti pikalaukaisuportaan I>> laukaisu estyy, jos portaalle tuodaan estosignaali BTS2. Ulkoisten lukitusten ohjelmointi tehdään releyhdistelmäkohtaisesti ylivirtamoduulin piirilevyllä olevassa kytkinryhmässä SGB. Kytkinryhmässä SGB ohjelmoidaan tulevien lukitusten lisäksi releyhdistelmässä mahdollisesti käytettävälle jälleenkytkentäyksikölle lähtevät käynnistyssignaalit. Kytkinryhmän SGB ohjelmointiohje on esitetty releyhdistelmän käyttöohjeen yleisessä osassa pistoyksiköiden keskinäisiä signaaleja esittävässä kaaviossa. Ylivirtaporras I> voi toimia joko vakio- tai käänteisaikaisena. Toimintatavan ohjelmointi tehdään kytkimellä SG/3. Vakioaikatoiminnassa laukaisuviive t> voidaan valita joltain portaan sisältämästä kolmesta asettelualueesta. Asettelualue määräytyy kytkinten SG/ ja SG/2 asennosta. Käänteisaikatoimintaa varten releyksikkö sisältää jyrkkyydeltään neljä erilaista ominaiskäyrästöä. Käytettävä jyrkkyysaste valitaan ohjelmointikytkimillä SG/ ja SG/2. Pikalaukaisuportaalla on oma aseteltava laukaisuviive t>>. Myös tällä viiveellä on kolme asettelualuetta. Käytettävä alue määrätään kytkimillä SG/7 ja SG/8. Molempien toimintaportaiden laukaisuille voidaan valita kytkimellä SG/4 ns. itsepito. Tällöin laukaisulähtö jää aktiiviseksi, vaikka laukaisun aiheuttanut signaali häviää. Laukaisut kuitataan releen etupaneelista painamalla samanaikaisesti STEP- ja RESET-painiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V0 tai V02. Katso myös kytkinryhmän SG3 taulukko sivulla 9 jaksossa "Ohjelmointikytkimet". Pikalaukaisuportaan asetteluarvo I>>/I n on mahdollista saada automaattisesti kaksinkertaistettua suojauskohdetta verkkoon kytkettäessä (ns. käynnistystilanne). Näin pikalaukaisuportaalle voidaan valita kytkentäsysäysvirtaa alempi asetteluarvo. Ohjelmointi tehdään kytkimellä SG/5. Käynnistystilanne määritellään tilanteena, jossa vaihevirrat nousevat 60 ms lyhyemmässä ajassa 0,2 x I> alittavasta arvosta 3,0 x I> ylittävään arvoon. Käynnistystilanne päättyy, kun virrat laskevat pienemmäksi kuin 2,0 x I>. Pikalaukaisuportaan asettelualueeksi voidaan kytkimellä SG/6 valita joko 2, x I n tai 0,5...4,0 x I n. Jos valitaan alempi alue, ylivirtamoduuli sisältää kaksi lähes identtistä toimintaporrasta. Tällöin ylivirtarelemoduulia SPCJ 3C3 voidaan käyttää esimerkiksi kaksiportaisena kuormanpudotusyksikkönä. I>>-portaan toiminta on myös mahdollista estää kokonaan valitsemalla asetteluarvoksi. 3
4 Lohkokaavio Kuva. Ylivirtarelemoduulin SPCJ 3C3 lohkokaavio I L, I L2, I L3 BS, BS2, BS3 BTS BTS2 SG SG2 SGB SS TS SS2 TS2 AR, AR2 Y R Mitattavat vaihevirrat Ulkoiset lukitussignaalit I>-portaan laukaisun lukitus I>>-portaan laukaisun lukitus Ohjelmointikytkinryhmä relemoduulin etukilvessä Toimintamerkkien ohjelmointikytkinryhmä (ei kuvassa) Lukitussignaalien ja jälleenkytkentöjen käynnistyssignaalien ohjelmointikytkinryhmä (piirilevyllä) I>-portaan havahtumissignaali I>-portaan laukaisusignaali I>>-portaan havahtumissignaali I>>-portaan laukaisusignaali Jälleenkytkentöjen käynnistyssignaalit Keltainen merkkilamppu, havahtuminen Punainen merkkilamppu, laukaisu Huom! Kaikkia ylivirtamoduulin tulo- ja lähtösignaaleja ei välttämättä ole johdotettu jokaisen tätä moduulia käyttävän releyhdistelmän liittimille. Se, mitkä signaalit on johdotettu liittimille ilmenee ko. releyhdistelmän pistoyksiköiden keskinäisiä signaaleja esittävästä kaaviosta. 4
5 Etukilpi B I > I >> Yksinkertaistettu kojesymboli Virran mittauksen merkkilamput vaiheille L, L2, L3 I L I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö I>-portaan havahtumisarvon asettelupotentiometri ja merkkilamppu I > I n STEP STEP Näytön askelluspainike I>-portaan toimintahidastuksen tai aikakertoimen k asettelupotentiometri ja merkkilamppu I>>-portaan havahtumisarvon asettelupotentiometri ja merkkilamppu I>>-portaan toimintahidastuksen asettelupotentiometri ja merkkilamppu t > [ s] k I >> I n 2.5 t >> [ s] 3 20 SG 0 RESET I > I >> Ohjelmointikytkinryhmä SG Kytkinryhmien SG, SG2 ja SG3 merkkilamppu Kuittauspainike Toimintamerkit 309 SPCJ 3C3 Relemoduulin lajimerkki Kuva 2. Ylivirtarelemoduulin SPCJ 3C3 etukilpi Toimintamerkit Molemmilla virtaportailla on oma kelta-punainen toimintamerkkinsä. Se syttyy keltaisena kun toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun toimintaporras antaa laukaisusignaalin. Näille neljälle toimintamerkille voidaan toisistaan riippumatta ohjelmoida itsepito, jolloin toimintamerkki jää palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali laskee alle asetteluarvon. Esimerkiksi, jos ylivirtaportaan I> havahtumisen toimintamerkille on ohjelmoitu itsepito, syttyy merkkivalo normaalisti keltaisena, kun ko. toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun porras antaa laukaisusignaalin. Toimintaportaan palautuessa jää keltainen merkkivalo edelleen palamaan. Palamaan jääneet toimintamerkit kuitataan releen etupaneelista painamalla RESETpainiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V0 tai V02. Kuittaamatta jätetty toimintamerkki ei vaikuta ylivirtamoduulin toimintaan. Katso myös kytkinryhmän SG3 taulukko sivulla 9 jaksossa "Ohjelmointikytkimet". Kun ylivirtamoduulin näyttö on pimeänä ja moduulin jompi kumpi suojausporras suorittaa laukaisun, moduulin mittausarvojen merkkilamput osoittavat, missä vaiheissa virta on ylittänyt laukaisseen portaan asetteluarvon (ns. vaihevikaindikointi). Jos esimerkiksi I>-portaan toimintamerkki palaa punaisena ja lamput I L sekä I L2 palavat, laukaisun aiheuttanut ylivirta on ollut vaiheissa L ja L2. Painettaessa STEPtai RESET-nappia vaihevikaindikointi häviää. Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu osoittaa, että relemoduulin itsevalvonta on huomannut pysyvän vian. Merkkilamppu syttyy punaisena pian vian löytymisen jälkeen. Samalla relemoduuli antaa ohjauksen releyhdistelmän itsevalvontakoskettimelle. Lisäksi useimmissa vikatapauksissa moduulin näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo, minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois moduulin näytöstä. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa valmistajalle huoltoyhteydenotossa. 5
6 Asettelut Asetteluarvot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuolimmaisella numerolla. Asettelupotentiometrin alapuolella palava merkkilamppu osoittaa, mikä asetteluarvo kulloinkin on näytössä. I>/I n I>-portaan havahtumisvirta releen nimellisvirran kerrannaisena, asettelualue 0,5...2,5 x I n t> Vakioaikatoiminnassa (SG/3=0) I>-portaan laukaisuaika sekunteina. Asettelualue riippuu kytkinten SG/ ja SG/2 asennosta ja sen vaihtoehdot ovat 0,05...,00 s, 0,5...0,0 s tai s. Käänteisaikatoiminnassa (SG/3=) aikakerroin k, asettelualue 0,05...,00 I>>/I n t>> I>>-portaan havahtumisvirta releen nimellisvirran kerrannaisena. Asettelualue riippuu kytkimen SG/6 asennosta ja sen vaihtoehdot ovat 2,5...20,0 x I n tai 0,5...4,0 x I n. Lisäksi voidaan asetella (näytössä - - -), jolloin tämä porras ei ole toiminnassa I>>-portaan laukaisuaika sekunteina. Asettelualue riippuu kytkinten SG/7 ja SG/8 asennosta ja sen vaihtoehdot ovat 0,04...,00 s, 0,4...0,0 s tai s. Lisäksi näytöltä voidaan lukea etukilven ohjelmointikytkinryhmän SG tarkistussumma, kun kytkinryhmän alapuolella oleva merkkilamppu palaa. Tämän avulla varmistutaan siitä, että kytkimet on aseteltu oikein ja ne ovat toimintakunnossa. Tarkistussumman laskeminen on esitetty käyttöohjeessa "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". 6
7 Ohjelmointikytkimet Sovellutuskohtaiset lisätoiminnot valitaan relemoduulin etulevyssä sijaitsevan ohjelmointikytkinryhmän SG avulla. Kytkinten numerot... 8 sekä asennot 0 ja on merkitty kilpeen. Kytkin Toiminta SG/ Kytkimellä SG/3 valitaan, toimiiko I>-porras vakio- vai käänteisaikatoiminnassa. SG/2 Vakioaikatoiminnassa kytkimillä SG/ ja SG/2 määritellään laukaisuajan t> SG/3 asettelualue. Käänteisaikatoiminnassa kytkimillä SG/ ja SG/2 valitaan käytettävä ominaiskäyrästö. SG/ SG/2 SG/3 Toimintatapa Laukaisuaika t> tai ominaiskäyrästö Vakioaika 0,05...,00 s 0 0 Vakioaika 0,5...0,0 s 0 0 Vakioaika 0,5...0,0 s 0 Vakioaika s 0 0 Käänteisaika Extremely inverse 0 Käänteisaika Very inverse 0 Käänteisaika Normal inverse Käänteisaika Long time inverse SG/4 Laukaisusignaalien TS ja TS2 itsepidon valinta. Kun SG/4=0, laukaisusignaalit palautuvat perustilaansa (=lähtörele päästää), kun toiminnan aiheuttanut mittaussignaali palautuu alle havahtumiskynnyksen. Kun SG/4=, laukaisusignaalit jäävät aktiivitilaansa (=lähtörele vetäneenä), vaikka mittaussignaali laskee alle havahtumiskynnyksen. Laukaisusignaalit palautetaan tällöin perustilaansa releen etupaneelista painamalla samanaikaisesti STEP- ja RESETpainiketta tai kaukokäytön kautta komennolla V0. Käytettäessä kuittaukseen STEP- ja RESET-painikkeita myös muistiin rekisteröityneet tiedot nollautuvat. *) SG/5 Pikalaukaisuportaan asetteluarvon automaattisen kaksinkertaistamisen valinta suojauskohdetta verkkoon kytkettäessä eli ns. käynnistystilanteessa. Kun SG/5=0, asetteluarvoa ei kaksinkertaisteta. Kun SG/5=, I>>-portaan asetteluarvo kaksinkertaistuu automaattisesti käynnistystilanteessa. Tämä mahdollistaa pikalaukaisuportaalle kytkentäsysäysvirtaa alemman asetteluarvon käytön SG/6 Pikalaukaisuportaan asettelualueen valinta. Kun SG/6=0, asettelualue on 2, x I n +, ääretön. Kun SG/6=, asettelualue on 0,5...4 x I n +, ääretön. Kun asettelualueeksi valitaan 0,5...4 x I n, ylivirtarelemoduuli sisältää kaksi lähes identtistä virtaporrasta, jolloin moduulia voidaan käyttää kuormanpudotukseen. Pikalaukaisuporras voidaan asetella pois käytöstä kääntämällä asettelupotentiometri asentoon, jolloin näytössä on kolme lyhyttä viivaa, *) Ohjelmaversioon 052 C tai uudempaan kytkinryhmä (SG3) on lisätty relemoduuliin. Kun itsepitotoimintoa käytetään, itsepitävä lähtö voidaan kuitata painamalla ainoastaan RESETpainiketta, jos SG3/3 on tai painamalla ainoastaan STEP-painiketta, jos SG3/2 on, jolloin moduulin tallennetut tiedot eivät häviä. 7
8 Kytkin SG/7 SG/8 Toiminta Pikalaukaisuportaan laukaisuajan t>> asettelualueen valinta SG/7 SG/8 Laukaisuaika t>> 0 0 0,04...,00 s 0 0,4...0,0 s 0 0,4...0,0 s s Kytkinryhmä SG2 sijaitsee kytkinryhmän SG tarkistussumman kolmannessa alavalikossa ja on ns. pehmokytkinryhmä. Kytkinryhmällä SG2 ohjelmoidaan havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkkien toimintatapa. Toimintamerkit voidaan vapaasti ohjelmoida joko pysymään (itsepito) tai palautumaan toiminnan aiheuttaneen signaalin laskettua alle asetteluarvon. Ohjelmoiminen tapahtuu määrittelemällä kytkinryhmälle tarkistussumma seuraavan taulukon mukaisesti. Oletusasetteluna havahtumissignaaleille on aseteltu palautuva toiminta ja laukaisusignaaleille itsepito. Itsepitotoimintaa vastaava luku Tehdasasettelu Keltainen toimintamerkki, I> hav. 0 Punainen toimintamerkki, I> lauk. 2 2 Keltainen toimintamerkki, I>> hav. 4 0 Punainen toimintamerkki, I>> lauk. 8 8 Tarkistussumma Σ 5 0 8
9 Kytkinryhmä SG3 sijaitsee kytkinryhmän SG alavalikossa 4. Etukilven STEP- ja RESETpainikkeet voidaan ohjelmoida kytkimillä SG3/ 3. Kytkimet SG3/4 8 eivät ole käytössä. Kytkimen SG3 oletusarvo on 0. SG3/ SG3/2 SG3/3 Painike Kuittaa Kuittaa Poistaa havahtumis- itsepitävät muistiinja laukaisu- releet tallennetut toimintamerkit arvot STEP RESET x STEP & RESET x x x STEP x 0 0 RESET x STEP & RESET x x x STEP x x 0 0 RESET x STEP & RESET x x x STEP 0 0 RESET x x STEP & RESET x x x STEP x 0 RESET x x STEP & RESET x x x Huom! Jos millekään toimintamerkille ei ole aseteltu itsepitoa (Σ = 0), niin myös viallisia vaiheita osoittavat merkkilamput (vaihevikaindikointi) palautuvat toiminnan aiheuttaneen signaalin laskettua alle asetteluarvon. Ylivirtamoduulin piirilevyllä on kytkinryhmä SGB, jonka kytkimillä ohjelmoidaan moduulille eri releyhdistelmissä mahdollisesti tulevat lukitussignaalit. Kytkimillä...3 ohjelmoidaan jälleenkytkentäreleyksikölle lähtevät käynnistyssignaalit. Kytkinryhmän SGB ohjelmointiohje on esitetty releyhdistelmän käyttöohjeen yleisessä osassa pistoyksiköiden välisiä signaaleja esittävässä kaaviossa. Mittaustiedot Mittaustiedot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuolimmaisella numerolla. Näytössä kulloinkin oleva mittaustieto osoitetaan merkkilampulla. Merkkilamppu I L I L2 I L3 Mittaustieto Yksikön mittaama vaiheen L virta releen nimellisvirran kerrannaisena Yksikön mittaama vaiheen L2 virta releen nimellisvirran kerrannaisena Yksikön mittaama vaiheen L3 virta releen nimellisvirran kerrannaisena 9
10 Rekisteröidyt tiedot Näytön vasemmanpuoleisin numero näyttää rekisterin osoitteen ja kolme muuta numeroa rekisteröidyn tiedon. Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto Suurin yksikön vaiheista L, L2, L3 mittaama virta releen nimellisvirran kerrannaisena. Jos yksikkö suorittaa laukaisun, laukaisuhetken virta jää muistiin. Uusi laukaisu kuittaa vanhan rekisteröidyn arvon ja päivittää rekisteriin uuden arvon. Samoin tapahtuu, jos jokin mitattu virta ylittää vanhan rekisteröidyn arvon Rekisterin apurekisteri tallentaa viimeksi suoritetun laukaisun yhteydessä mitatun virran. Uusi laukaisu kuittaa vanhan rekisteröidyn arvon ja päivittää rekisteriin uuden arvon. 2 Ylivirtaportaan I> havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärä, n(i>) = Pikalaukaisuportaan I>> havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärä, n(i>>) = Viimeisin I>-portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta laukaisuviiveestä t> tai käänteisaikatoiminnassa lasketusta laukaisuviiveestä. Uusi havahtuminen käynnistää laskurin nollasta. Jos porras suorittaa laukaisun, rekisterin arvo on 00 5 Viimeisin I>>-portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta laukaisuviiveestä t>>. Uusi havahtuminen käynnistää laskurin nollasta. Jos porras suorittaa laukaisun, rekisterin arvo on 00 0 Ulkoisten lukitus- ym. ohjaustietojen näyttö. Rekisterin oikeanpuoleisin numero näyttää, missä tilassa moduulin lukitustulot ovat. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 0 = ei lukituksia = ylivirtaportaan laukaisu lukittu 2 = pikalaukaisuportaan laukaisu lukittu 3 = molempien toimintaportaiden laukaisut lukittu Rekisterin keskimmäinen numero on nolla. Kolmas numero oikealta ilmaisee mahdollisen kaukokuittaustulon tilan. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 0 = kaukokuittaus ei aktiivinen = kaukokuittaus päällä Tästä rekisteristä siirrytään tarvittaessa Trip test-toimintamuotoon, jossa saadaan pakko-ohjattua ylivirtamoduulin havahtumis- ja laukaisusignaalit yksi kerrallaan aktiivisiksi. Katso tarkempi selvitys käyttöohjeesta "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet" 0
11 Rekisteri/ STEP A Rekisteröity tieto Ylivirtamoduulin osoitetunnus sarjaliikennejärjestelmää varten. Asetetaan nollaksi, ellei sarjaliikennettä käytetä. Tämän rekisterin alavalikoita ovat: ) Sarjaliikenteen tiedonsiirtonopeuden valinta. Valittavissa 300, 200, 2400, 4800 tai 9600 Bd. Oletusasetteluna 9600 Bd 2) Sarjaliikenteen toimintatilaa ilmaiseva yhteyskatkoslaskuri. Jos moduuli on liitetty järjestelmään, jossa on tiedonkeruu- ja raportointiyksikkö ja tietoliikenne toimii, yhteyskatkoslaskurin arvo on 0. Muutoin laskurissa pyörivät jatkuvasti numerot ) Asetteluiden kauko-ohjauksessa tarvittava salasana Näytön ollessa sammuneena päästään näyttövalikon alkuun painamalla kerran STEP-painiketta. Rekisterit...5 nollataan painamalla samanaikaisesti etupaneelin STEP- ja RESET- painikkeita tai SPA-väylän kautta komennolla V02. Rekisterit nollaantuvat myös, jos apusähkön syöttö katkeaa. Relemoduulin osoitetunnus, sarjaliikenteen nopeuden arvo ja salasana pysyvät muistissa jännitekatkoksen yli. Käyttöohjeessa "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet" on esitetty osoitteen ja sarjaliikenteen nopeuden asetteluohje.
12 Asettelujen ja rekistereiden päävalikko ja alavalikot Alavalikoihin ja asettelumuotoon siirtymiseen tarvittavat toimenpiteet sekä asetteluiden suorittaminen ja Trip test-asennossa toimiminen on selostettu käyttöohjeessa "C-tyypin SPCrelepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". PÄÄVALIKKO ALAVALIKOT STEP 0,5 s RESET s Normaali tila, näyttö pimeänä T A A K S E P Ä I N S T E P Vaiheen L virta Vaiheen L2 virta Vaiheen L3 virta Havahtumisarvon I> asettelu Aika t> / aikakerroin k portaalle I> ASKEL TAAKSE 0,5 s ASKEL ETEEN s ALAVALIKOT Kaukoasetteluprosentti p Kaukoasetteluprosentti p2 = asettelutilassa aseteltava arvo 2 2 Kaukoasetteluarvo I> x p Kaukoasetteluarvo t> x p2 / k x p2.5 s E T E E N P Ä I N S T E P s P Ä Ä V A L I K K O Havahtumisarvon I>> asettelu Laukaisuajan t>> asettelu Kaukoasetteluprosentti 2 p4 Tarkistussumma kytkinryhmälle SG Kaukoaseteltu tark. summa Muistiin tallennettu suurin virta-arvo Ylivirtaportaan I> havahtumisten lukumäärä Pikalaukaisuportaan I>> havahtumisten lukumäärä Viimeisin I>-portaan havahtuneenaoloaika Viimeisin I>>-portaan havahtuneenaoloaika Ulkoisen lukitus-/ohjaustulon tilatieto Kaukoasetteluprosentti p3 2 Kaukoaseteltu tark. summa 2 Kaukoasetteluarvo I>> x p3 Kaukoasetteluarvo t>> x p4 Tark. summa kytkinryhmälle SG2 3 4 Virta-arvo edellisen laukaisun yhteydessä SS TS SS2 TS2 IRF Tark. summa kytkinryhmälle SG3 A Relemoduulin osoite sarjaliikennettä varten Tiedonsiirtonopeus [Bd] Yhteyskatkoslaskuri s 2 Salasana 3 2
13 Käänteisaikaominaiskäyrät (päivitetty ) Ylivirtaporras I> voi toimia joko vakio- tai käänteisaikaviiveellä. Toimintatavan valinta tehdään kytkimellä SG/3 (ks. jakso "Ohjelmointikytkimet"). Käänteisaikatoiminnassa ylivirtaportaan I> toimintahidastus on luonteeltaan käänteinen; mitä suurempi on virta, sitä lyhyempi on laukaisuaika. Ajan ja virran välinen riippuvuus noudattaa standardeja BS ja IEC ja on yleisesti muotoa: k x β t = [s] I α ( I> ) jossa t = laukaisuaika k = aseteltava kerroin I = virran arvo I> = aseteltu virran arvo Ylivirtamoduuli sisältää jyrkkyydeltään neljä erilaista ominaiskäyrästöä. Käytettävä ominaiskäyrästö valitaan kytkimillä SG/ ja SG/2 (ks. jakso "Ohjelmointikytkimet"). Vakiot α ja β määräävät ominaiskäyrän jyrkkyyden ja niiden arvot ovat: Ominaiskäyrän α β jyrkkyysaste Normal inverse 0,02 0,4 Very inverse,0 3,5 Extremely inverse 2,0 80,0 Long time inverse,0 20,0 Standardi BS määrittelee normaaliksi virta-alueeksi kertaa aseteltu havahtumisarvo I>. Lisäksi releen tulee havahtua viimeistään virran noustessa yli,3 kertaa aseteltu arvo, kun ominaiskäyrä on muotoa normal inverse, very inverse tai extremely inverse. Kun ominaiskäyrästö on muotoa long time inverse, standardin mukainen normaali virta-alue on kertaa aseteltu arvo ja releen tulee havahtua virran ylittäessä, kertaa aseteltu arvo. Standardin mukaiset laukaisuajan toleranssivaatimukset ovat seuraavat (E = tarkkuus prosentteina, - = ei määritelty): I/I> Normal inverse Very inverse Extremely inverse Long-time inverse E 2.34 E 2.44 E 2.34 E 5.3 E.26 E.48 E.26 E E 0.0 E.0 E.02 E E.00 E.00 E - Yllä mainituilla normaaleilla virta-alueilla ylivirtarelemoduulin SPCJ 3C3 käänteisaikaporras täyttää kaikilla jyrkkyysasteilla luokan 5 toleranssit. Standardien mukaiset ominaiskäyrästöt on esitetty kuvissa 3, 4, 5 ja 6. Huom! Kuvissa 3 6 esitetty releen todellinen toiminta-aika sisältää lisäsuodatus- ja havaitsemisajan sekä laukaisulähtöreleen toiminta-ajan. Kun releen toiminta-aika lasketaan yllä olevan matemaattisen kaavan mukaan, tämä yhteensä noin 30 ms kestävä lisäaika on lisättävä laskettuun aikaan. 3
14 Ylivirtarelemoduulin SPCJ 3C3 käänteisaikaylivirtaportaan ominaiskäyrästöt. t/s k I/I> Kuva 3. Extremely inverse-ominaiskäyrä I = releen mittaama virta I> = ylivirtaportaan asetteluarvo t = releen toiminta-aika k = aseteltava kerroin 4
15 t/s k I/I> Kuva 4. Very inverse-ominaiskäyrä I = releen mittaama virta I> = ylivirtaportaan asetteluarvo t = releen toiminta-aika k = aseteltava kerroin 5
16 t/s k I/I> Kuva 5. Normal inverse-ominaiskäyrä I = releen mittaama virta I> = ylivirtaportaan asetteluarvo t = releen toiminta-aika k = aseteltava kerroin 6
17 t/s k I/I> Kuva 6. Long-time inverse-ominaiskäyrä I = releen mittaama virta I> = ylivirtaportaan asetteluarvo t = releen toiminta-aika k = aseteltava kerroin 7
18 Tekniset tiedot Ylivirtaporras I> Asettelualue Havahtumisviive, tyypillisesti 0,5... 2,5 x I n 55 ms Toimintahidastus vakioaikatoiminnassa 0,05...,00 s, 0,5...0,0 s tai s Laukaisuajan riippuvuusasteet käänteisaikatoiminnassa Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long time inverse Aikakerroin k 0,05...,00 Palautumisaika, tyypillisesti 60 ms Retardaatioaika <30 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 Toimintahidastuksen epätarkkuus vakioaikatoiminnassa ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms Toimintahidastuksen tarkkuusluokka E käänteisaikatoiminnassa 5 Toimintaepätarkkuus ±3% asetteluarvosta Pikalaukaisuporras I>> Asettelualue 2,5...20,0 x I n ja tai 0,5...4,0 x I n ja 40 ms Havahtumisviive, tyypillisesti Toimintahidastus 0,04...,00 s, 0,4...0,0 s tai s Palautumisaika, tyypillisesti 60 ms Retardaatioaika <30 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 Toimintahidastuksen epätarkkuus ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms Toimintaepätarkkuus ±3 % asetteluarvosta 8
19 Tapahtumakoodit Asematason tiedonsiirtolaite voi lukea ylivirtarelemoduulilta SPCJ 3C3 tapahtumatiedot (mm. havahtuminen ja laukaisu) SPA-sarjaväylän kautta. Kysyttäessä moduuli tulostaa tapahtumatietonsa muodossa; aika (ss.sss) ja tapahtumakoodi. Ylivirtamoduulin tapahtumakoodit ovat E E8 sekä E50 ja E5. Asematason tiedonsiirtolaite voi lisäksi muodostaa mm. tietoliikenneyhteyteen liittyviä tapahtumakoodeja. Koodit E...E8 ja niitä vastaavat tapahtumat voidaan ottaa mukaan tai jättää pois tapahtumien siirrosta. Tämä tapahtuu kirjoittamalla SPA-väylän kautta relemoduulille ns. tapahtumamaski (V55), joka on desimaaliluvuksi muutettu binääriluku. Jokaista tapahtumakoodia E E8 vastaa luku, 2, Tapahtumamaski muodostetaan kertomalla em. luvut joko 0:lla (tapahtumaa ei siirretä) tai :llä (tapahtuma siirretään) ja laskemalla näin saadut luvut yhteen (vrt. tarkistussumman laskeminen). Tapahtumamaskin arvo voi olla Sen oletusarvo ylivirtamoduulilla on 85 eli kaikki havahtumiset ja laukaisut siirretään kysyttäessä asematason tiedonsiirtolaitteelle, mutta palautumisia ei siirretä. Koodeja E50 E54 ja niitä vastaavia tapahtumia ei voi jättää pois tapahtumien siirrosta. Ylivirtarelemoduulin SPCJ 3C3 tapahtumakoodit ovat: Koodi Tapahtuma Tapahtumaa Kertoimen vastaava luku oletusarvo E I>-porras havahtunut E2 I>-portaan havahtuminen palautunut 2 0 E3 I>-porras laukaissut 4 E4 I>-portaan laukaisu palautunut 8 0 E5 I>>-porras havahtunut 6 E6 I>>-portaan havahtuminen palautunut 32 0 E7 I>>-porras laukaissut 64 E8 I>>-portaan laukaisu palautunut 28 0 E50 Uudelleenkäynnistys * - E5 Tapahtumarekisterin ylivuoto * - E52 Tietoliikenneyhteydessä tilapäinen häiriö * - E53 Yksikkö ei vastaa tietoliikenteen kautta * - E54 Yksikkö vastaa uudelleen tietoliikenteen kautta * - 0 ei mukana tapahtumaraportoinnissa mukana tapahtumaraportoinnissa * ei koodilukua - ei voi ohjelmoida Huom! SPACOM-järjestelmässä asematason tiedonsiirtolaite muodostaa tapahtumakoodit E52 E54. 9
20 Kaukosiirrettävät tiedot Tapahtumakoodien lisäksi asematason tiedonsiirtolaitteen on mahdollista lukea SPA-väylän kautta kaikki ylivirtamoduulin tulotiedot (Itiedot), asetteluarvot (S-tiedot), muistiin rekisteröidyt tiedot (V-tiedot) sekä eräitä muita tietoja. Osa tiedoista voidaan myös muuttaa SPA-väy- län kautta annettavilla komennoilla. Kaikki tiedot ovat 0-kanavalla, jota ei tarvitse kirjoittaa näkyviin tiedonsiirtokomennoissa. R = tieto voidaan lukea relemoduulilta W= tieto voidaan kirjoittaa relemoduulille Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta Vaiheen L virta nimellisvirran I R 0 63 x I n kerrannaisina Vaiheen L2 virta nimellisvirran I2 R 0 63 x I n kerrannaisina Vaiheen L3 virta nimellisvirran I3 R 0 63 x I n kerrannaisina I>-portaan laukaisun lukitus I4 R 0 = ei lukitusta = laukaisu lukittu I>>-portaan laukaisun lukitus I5 R 0 = ei lukitusta = laukaisu lukittu I>-portaan havahtuminen O R 0 = I>-porras ei havahtuneena = I>-porras havahtuneena I>-portaan laukaisu O2 R 0 = I>-porras ei laukaisseena = I>-porras laukaisseena I>>-portaan havahtuminen O3 R 0 = I>>-porras ei havahtuneena = I>>-porras havahtuneena I>>-portaan laukaisu O4 R 0 = I>>-porras ei laukaisseena = I>>-porras laukaisseena Voimassa oleva I>-portaan S R 0,5 2,5 x I n havahtumisarvo Voimassa oleva I>-portaan S2 R 0,05 00 s tai laukaisuviive tai aikakerroin k 0,05,00 Voimassa oleva I>>-portaan S3 R 0,5 20 x I n havahtumisarvo 999 = Voimassa oleva I>>-portaan S4 R 0,04 00 s laukaisuviive Voimassa oleva kytkinryhmän SG S5 R tarkistussumma Potentiometrillä aseteltu I>-portaan S R 0,5 2,5 x I n havahtumisarvo Potentiometrillä aseteltu I>-portaan S2 R 0,05 00 s tai laukaisuviive tai aikakerroin k 0,05,00 Potentiometrillä aseteltu I>>-portaan S3 R 0,5 20 x I n havahtumisarvo 999 = Potentiometrillä aseteltu I>>-portaan S4 R 0,04 00 s laukaisuviive Kytkinryhmän SG tarkistussumma S5 R (kytkimillä aseteltu) I>-portaan havahtumisarvon S2 R,W % kaukoasetteluprosentti I>-portaan laukaisuviiveen tai aika- S22 R,W % kertoimen k kaukoasetteluprosentti I>>-portaan havahtumisarvon S23 R,W % kaukoasetteluprosentti I>>-portaan laukaisuviiveen S24 R,W % kaukoasetteluprosentti Kytkinryhmän SG kaukoaseteltu S25 R,W tarkistussumma 20
21 Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta I>-portaan havahtumisarvo, S3 R 0,5 2,5 x I n toteutuva kaukoasettelu I>-portaan laukaisuviive tai aika- S32 R 0,05 00 s tai kerroin k, toteutuva kaukoasettelu 0,05,00 I>>-portaan havahtumisarvo, S33 R 0,5 20 x I n toteutuva kaukoasettelu 999 = I>>-portaan laukaisuviive, S34 R 0,04 00 s toteutuva kaukoasettelu Kytkinryhmän SG tarkistussumma, S35 R kaukoasettelu Suurin mitattu virta tai V R 0 63 x I n laukaisuhetken virta I>-portaan havahtumisten lukumäärä V2 R I>>-portaan havahtumisten lukumäärä V3 R Viimeisin I>-portaan V4 R 0 00 % havahtuneenaoloaika Viimeisin I>>-portaan V5 R 0 00 % havahtuneenaoloaika Edellisen laukaisun vaihetiedot V6 R ks. taulukko seur. sivulla koodattuina Virta-arvo edellisen laukaisun V7 R x I n yhteydessä Lähtöreleiden ja toimintamerkkien V0 W = kuitataan lähtöreleet kaukokuittaus ja toimintamerkit Lähtöreleiden, toimintamerkkien V02 W = kuitataan lähtöreleet, ja muistiin rekisteröityjen toimintamerkit ja tietojen kaukokuittaus rekisterit (koodit V...V7) Asetteluiden kauko-ohjaus V50 R,W 0 = potentiometriasettelut S S5 voimaan = kaukoasettelut S3 S35 voimaan Tapahtumamaski V55 R,W 0 255, ks. kohta "Tapahtumakoodit" Havahtumisten ja laukaisujen V56 R,W 0 5, toimintamerkkien itsepito (SG2) ks. kohta "Ohjelmointikytkimet" Ohjelmointikytkimet (SG3) V57 R, W 0 7, ks. kohta "Ohjelmointikytkimet" Kaukoasetteluiden salasanan avaus V60 W 999 Kaukoasetteluiden salasanan V6 W vaihto tai sulkeminen Itsevalvonnan aktivoiminen V65 W = itsevalvontaulostulo aktivoituu ja IRF-lamppu syttyy n. 5 s:n kuluttua, siitä n. 30 s:n kuluttua itsevalvonta palautuu Sisäinen vikakoodi V69 R Relemoduulin tietoliikenneosoite V200 W Ohjelman versiotunnus V205 R esimerkiksi 052 B 2
22 Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta Relemoduulin lajimerkki F R SPCJ 3C3 Tapahtumarekisterin luku L R aika, kanavanumero ja tapahtumakoodi Tapahtumarekisterin B R aika, kanavanumero ja uusintaluku tapahtumakoodi Relemoduulin tilatiedon luku C R 0 = normaalitila = yksikkö käynyt resetissä 2 = tapahtumarekisterin ylivuoto 3 = tapaukset ja 2 yhdessä Relemoduulin tilatiedon kuittaus C W 0 = kuittaus Kellonajan luku tai asettelu T R,W 00, ,999 s Tiedonsiirtokoodit L, B, C ja T on varattu relemoduulin ja asematason tiedonsiirtolaitteen väliseen tapahtumatietojen siirtoon. Tapahtumarekisteri voidaan lukea L-koodilla vain kerran. Jos esim. tiedonsiirrossa tapahtuu virhe, B- komennolla on mahdollista lukea uudelleen edellinen L-komennolla luettu tapahtumarekisterin sisältö. B-komento voidaan toistaa tarvittaessa. Asetteluarvot S S5 ovat joko potentiometreillä aseteltuja tai kaukoaseteltuja suojausohjelmien käyttämiä asetteluarvoja. Arvot S S5 ovat potentiometreillä tai kytkimillä tehtyjä asetteluita. S2 S25 ovat kaukoaseteltavia prosenttikertoimia potentiometriasetteluille. Asetteluita S2 S25 voi lukea tai niihin voi kirjoittaa. Jotta kirjoittamisen pystyy suorittamaan, täytyy kaukoasettelun salasana (V60) avata ja potentiometriasetteluiden täytyy olla voimassa (V50=0). Muuttujissa S3 S35 ovat varsinaiset toteutuvat kauko-asetteluarvot. Muutettaessa kaukoasetteluprosentteja S2 S24, näille muuttujille on mahdollista kirjoittaa prosenttikerroin Tällöin asetteluarvon voi muuttaa myös ohi yksikön teknisissä arvoissa määriteltyjen rajojen. Asetteluarvojen paikkansapitävyys taataan kuitenkin vain teknisissä arvoissa määritellyissä rajoissa. Kolmivaiheinen ylivirtamoduuli antaa laukaisuun johtaneen toiminnan jälkeen muuttujalla V6 arvon, jonka perusteella voidaan päätellä minkä vaiheen/vaiheiden virta on laukaisuhetkellä ylittänyt asetteluarvon. Samat tiedot voidaan lukea ylivirtamoduulin merkkilampuista, ks. jakso "Toimintamerkit". Kolmivaiheisen ylivirtamoduulin vaihevikatietojen koodaus: Vika Koodiluku Ylivirtaporras I>, vaihe L3 ylittäneenä Ylivirtaporras I>, vaihe L2 ylittäneenä 2 Ylivirtaporras I>, vaihe L ylittäneenä 4 Pikalaukaisuporras I>>, vaihe L3 ylittäneenä 6 Pikalaukaisuporras I>>, vaihe L2 ylittäneenä 32 Pikalaukaisuporras I>>, vaihe L ylittäneenä 64 Esimerkiksi kun V6=7 (+2+4), ylivirtaporras on suorittanut laukaisun ja kaikkien vaiheiden virta on ylittänyt asetteluarvon. Rekisteritieto V6 sisältää kaksi erillistä osaa, toisen ylivirtaporrasta varten ja toisen pikalaukaisuporrasta varten. Jos ylivirtaporras laukaisee, rekisterin V6 arvo päivittyy vain koodien, 2 ja 4 osalta vastaamaan laukaisuhetken tilannetta. Jos pikalaukaisuporras laukaisee päivittyy rekisteri V6 vain koodien 6, 32 ja 64 osalta. Uusi laukaisu kuittaa aina pois vanhan rekisteröidyn arvon. Muuttujan V6 arvon voi nollata painamalla yksikön etupaneelin painonappeja STEP ja RESET samanaikaisesti tai antamalla muuttujalle V02 SPA-väylän kautta arvo. Itsevalvonnan aktivoiminen (V65) estää suojauksen toimimisen siksi ajaksi kun itsevalvontaulostulo on aktiivinen ja IRF-merkkivalo palaa. 22
23 Vikakoodit Pian sen jälkeen, kun itsevalvontajärjestelmä on todennut releessä pysyvän vian syttyy releen etupaneelissa punainen IRF-merkkivalo. Samanaikaisesti relemoduuli antaa ohjauksen releyhdistelmän itsevalvontakoskettimelle. Useimmissa vikatapauksissa moduulin näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois moduulin näytöstä. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa valmistajalle huoltoyhteydenotossa. Alla olevaan taulukkoon on koottu joitakin vikakoodeja ja vikoja, joita voi esiintyä ylivirtamoduulissa SPCJ 3C3. Vikakoodi Vian kuvaus 4 Laukaisureleen ohjauspiiri poikki tai lähtörelekortti puuttuu 30 Ohjelmamuisti vaurioitunut (ROM) 50 Työmuisti vaurioitunut (RAM) 95 Liian matala arvo referenssikanavalla kertoimella 3 Liian matala arvo referenssikanavalla kertoimella 5 67 Liian matala arvo referenssikanavalla kertoimella Liian korkea arvo referenssikanavalla kertoimella 39 Liian korkea arvo referenssikanavalla kertoimella 5 75 Liian korkea arvo referenssikanavalla kertoimella Ei keskeytyksiä A/D-muuntimelta 23