Source: https://www.scribd.com/doc/119795128/IS-020-Tanques-septicos
Timestamp: 2018-05-23 10:02:22
Document Index: 374569543

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 9', 'Artículo 13', 'Artículo 16', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 23']

Uploaded by Fernando Mori
NORMA TÉCNICA I.S.
020 TANQUES SÉPTICOS
la distancia vertical entre el máximo nivel de la superficie del liquido..CAPITULO I GENERALIDADES Artículo 1°.Sólidos suspendidos que se asientan en el agua. como una alternativa para el tratamiento de aguas residuales.ALCANCE Se utilizará el Tanque Séptico como una alternativa para el tratamiento de aguas residuales en zonas rurales o urbanas que no cuentan con redes de captación de aguas residuales. para el subsecuente tratamiento. jabones de calcio y de magnesio. Espacio libre. Así se origina una presión inferior a la atmosférica en esa porción y por esto requiere que sea creado un vacío para lograr el flujo. edificios comerciales instituciones y similares. mientras los sólidos orgánicos se descomponen por acción bacteriana anaerobia.El proceso de asentar y depositar la materia suspendida que arrastra el agua. u otro liquido en reposo. por unidad de distancia horizontal. aceites minerales y otros materiales no grasosos. con una armazón del tipo invernadero..Es una tanque de sedimentación de acción simple.. Estabilidad.. usualmente. en la proporción que sea necesaria. Tratamiento Primario. Esto se logra usualmente disminuyendo la velocidad del líquido por debajo del limite necesario para el transporte del material suspendido. Sifón.La inclinación o declive de una tubería o de la superficie natural del terreno. por gravedad. Grasa. aunque arbitrariamente. Aguas negras domesticas.DEFINICIONES Afluente.. Pendiente.la propiedad de cualquier sustancia.. usualmente expresada por la relación o porcentaje del número de unidades de elevación o caída vertical. o se encuentran tan alejadas como para justificar su instalación. que impide la putrefacción.Conducto cerrado.Aguas negras o parcialmente tratado. las aguas negras u otros líquidos. estanque.Un tanque al que se introducen aguas negras parcialmente tratadas. Tanque Séptico. Tanque Dosificador. Lodos. Descomposición del agua negra..proceso anaeróbico de la eliminación de sólidos. que no están mezcladas con aguas de lluvia o aguas superficiales. una porción del cual yace por debajo de la línea de nivel hidráulico. Efluente... Un lecho de secado de lodos puede quedar a la intemperie o cubierto.. igual a una hora. Artículo 2°.. en el que los lodos sedimentados están en contacto inmediato con las aguas negras que entran al tanque. El líquido puede o no llenar los poros del medio filtrante.Aguas negras derivadas principalmente de las casas...... en el periodo razonable. Tal periodo se considera.El tiempo teórico requerido para desalojar el contenido de un tanque o una unidad.INVESTIGACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Las investigaciones básicas para el diseño de los tanques sépticos y la presentación del proyecto serán: 4 . Tratamiento Secundario.. ceras ácidos grasos libres. el termino grasa incluye a las grasas propiamente dichas. Trampas de Grasa... acumulados por sedimentación en tanques y que contienen más o menos agua para formar una masa semilíquida. Percolación. en los cuales son secados los lodos digeridos de las aguas negras por escurrimiento y evaporación. Sedimentación. Es el antónimo de putrescibilidad.. contenida en las aguas negras.Agua que sale de un depósito o termina una etapa o el total de un proceso de tratamiento.tratamiento donde la descomposición de los sólidos restantes es hecha por organismos aeróbicos. en cantidad determinada y del cual son descargadas después. También se llama asentamiento.OBJETIVOS El objetivo de la presente norma. Artículo 3°.En aguas negras. por medio de procesos aeróbicos y anaerobios. aguas negras. Periodo de Retención. o desechos industriales.El flujo o goteo del líquido que desciende a través del medio filtrante. Sólidos Sedimentables.Los sólidos depositados por las aguas negras.El proceso de separa la grasa flotante o espuma.Una superficie natural confinada o lechos artificiales de material poroso. que entra a un depósito.. Lecho de secado de lodos. en un tanque.... construcción y operación de un tanque séptico.. este tratamiento se realiza mediante campos de precolación o pozos.la destrucción de la materia orgánica de las aguas negras. crudos o tratados. a una velocidad o régimen de descarga determinado (volumen dividido por el gasto). de la superficie de un tanque séptico. o en el efluente o en los lodos digeridos. es establecer los criterios generales de diseño. Artículo 4°.
. pozos de absorción o similares.. como requisito primordial y básico. sin crear problemas de salud pública. canales de agua de lluvia.3 ⋅ Log(P ⋅ q) .dia.. Los tanques sépticos solo se permitirán en las zonas rurales o urbanas en las que no existen redes de alcantarillado. o ésta se encuentren tan alejadas. No se permitirá la descarga directa de aguas residuales a un sistema de absorción El afluente de los tanques sépticos deberá sustentar el dimensionamiento del sistema de absorción de sus efluentes. en m3 se calcula mediante la fórmula: Vs = 10−3 ⋅ P ⋅ q ⋅ PR ( ) b) Se debe considerar un volumen de digestión y almacenamiento de lodos (Vd. Artículo 7°.a) Estudio del subsuelo Deberá realizarse un estudio del subsuelo que incluirá: Tipo. CAPITULO II DISEÑO DE TANQUES SÉPTICOS Artículo 5°. a juicio de las autoridades sanitarias correspondientes. en m³) basado en un requerimiento anual de 70 litros por persona que se calculará mediante la fórmula: Vd = 70 ⋅ 10 −3 ⋅ P ⋅ N Donde.. requerirán. entre operaciones sucesivas de remoción de lodos. Donde: PR P q = Tiempo promedio de retención hidráulica. y en general. Artículo 8°. en m) 5 . Artículo 5°. Lt/habitante. b) c) d) e) Artículo 6°.DIMENSIONES a) Profundidad máxima de espuma sumergida ( He. pozos de agua potable existentes. El tiempo mínimo de remoción de lodos es de 1 año. Nivel freático y capacidad de infiltración del subsuelo b) Esquema General de Localización El levantamiento topográfico se elaborara para indicar la localización del tanque séptico con respecto a cuerpos de agua tales como ríos. El tiempo mínimo de retención hidráulico será de 6 horas. en días = Población servida = Caudal de aporte unitario de aguas residuales.VOLUMEN DEL TANQUE SÉPTICO a) El volumen requerido para la sedimentación Vs. N : Es el intervalo deseado. lagos.-TUBERÍAS DE RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN AL TANQUE SÉPTICO Su función es de conducir las aguas servidas desde las viviendas al tanque séptico. debiendo tener cuidado en su construcción de no contaminar el suelo o el abastecimiento de agua y de impedir la entrada de aguas de infiltración que recargarían la capacidad del tanque. en años. en base a la presentación de los resultados del test de percolación. suficiente área para asegurar el normal funcionamiento de los tanques durante varios años. En las edificaciones en las que se proyectan tanques sépticos y sistemas de zanjas de percolación.TIEMPO DE RETENCIÓN El período de retención hidráulico en los tanques sépticos será estimado mediante la siguiente fórmula: PR = 15 − 0. todos aquellos datos necesarios para la correcta localización del tanque séptico y el tratamiento complementario del efluente. como para justificar su instalación.GENERALIDADES a) El tanque séptico es una estructura de separación de sólidos que acondiciona las aguas residuales para su buena infiltración y estabilización en los sistemas de percolación que necesariamente se instalan a continuación.
. de limpieza y registros de inspección. Cuando en la aplicación de las fórmulas de diseño se obtenga un volumen menor a 3m³.82 − 0. su valor (Ho. de ladrillo o bloques de concreto y deben enlucirse en el interior con mortero para impermeabilizarlas. se elige la mayor profundidad. está sujeto a un valor mínimo de 0. La profundidad libre de lodo es la distancia entre la parte superior de la capa de lodo y el nivel inferior de la Tee o cortina del dispositivo de salida. Para mejorar la calidad de los efluentes. y se calcula mediante la ecuación. la capacidad total mínima se considera en 3 m³. en m c) d) Debe existir una profundidad mínima aceptable de la zona de sedimentación que se denomina profundidad de espacio libre (Hs. en m) se relaciona al área superficial del tanque séptico y se calcula mediante la fórmula: Ho = 0. los tanques sépticos. Ho. puede ser necesario reforzar el fondo. Artículo 11°. Ningún tanque séptico se diseñará para un caudal superior a los 20 m³/día. Hs = f) Vs A g) h) i) j) k) l) La profundidad total efectiva es la suma de la profundidad de digestión y almacenamiento de lodos (Hd = Vd/A).7 A 2 área superficial del tanque séptico. en m) en el es una función del área superficial del tanque séptico (A. He = Donde. Cuando el tanque séptico tenga 2 o mas cámaras.Dispositivos de entrada y salida del agua a) El diámetro de las tuberías de entrada y salida de los tanques sépticos será de 100 mm (4”) 6 . La profundidad libre de espuma sumergida es la distancia entre la superficie inferior de la capa de espuma y el nivel inferior de la Tee o cortina del dispositivo de salida del tanque séptico (Hes) y debe tener un valor mínimo de 0. en m²).Materiales Para los tanques sépticos pequeños.. Artículo 10°. Las paredes son.1 + Ho) con la profundidad mínima requerida para la sedimentación (Hs). Si las condiciones del suelo son desfavorables o si el tanque es de gran tamaño. lo bastante grueso para soportar la presión ascendente cuando el tanque séptico esta vacío. en m) y comprende la superficie libre de espuma sumergida y la profundidad libre de lodos. el fondo se construye por lo general de concreto no reforzado. No se permitirá para estas condiciones el uso de tanques sépticos en paralelo. No obstante se podrán aceptar tanques de una sola cámara cuando la capacidad total del tanque séptico no sea superior a los 5 m³.Se debe considerar un volumen de almacenamiento de natas y espumas.26 ⋅ A Donde. Cuando el volumen de líquidos a tratar en un día sea superior a los 20 m³ se buscará otra solución. por lo común. Existirán tantos registros como cámaras tenga el tanque. La profundidad total efectiva: Hd + Hl + He En todo tanque séptico habrá una cámara de aire de por lo menos 0. la profundidad máxima de espuma sumergida (He.Accesos Todo tanque séptico tendrá losas removibles.1 m.3 m e) La profundidad de espacio libre (Hl) debe seleccionarse comparando la profundidad del espacio libre mínimo total calculado como (0. A : b) 0. la profundidad del espacio libre (Hl) y la profundidad máxima de las espumas sumergidas (He). podrán subdividirse en 2 o más cámaras.3 m de altura libre entre el nivel superior de las natas espumas y la parte inferior de la losa de techo. La relación entre el largo y el ancho del tanque séptico será como mínimo de 2:1 Artículo 9°. Las losas removibles deberán estar colocadas principalmente sobre los dispositivos de entrada y salida.. la primera tendrá una capacidad de por lo menos 50% de la capacidad útil total.
La tubería estará provista de válvula de limpieza. Por esta razón es necesario dar un tratamiento complementario al efluente.GENERALIDADES El efluente de un tanque séptico no posee las cualidades físico-químicos u organolépticas adecuadas para ser descargado directamente a un cuerpo receptor de agua. Cuando se extrae los lodos de un tanque séptico. es recomendable que la evacuación de lodos se realice hacia un lecho de secado. con relación al nivel de las natas y espumas y el nivel de fondo del dispositivo de salida.Muro o tabique divisorio Cuando el tanque tenga mas de una cámara.b) c) d) e) La cota de salida del tanque séptico estará a 0. estarán a –0. se recomienda no mezclar las aguas de lluvia con las aguas residuales. La limpieza se efectúa bombeando el contenido del tanque a un camión cisterna.05 m por debajo de la cota de entrada. la que estará ubicada en la sección mas profunda. a fin de mantener la distribución uniforme de la corriente en todo el tanque séptico Artículo 13°. Las zonas de enterramiento deben estar alejadas de las viviendas (por lo menos 500 metros de la vivienda mas cercana). que se colocara en la parte mas profunda del tanque (zona de ingreso). Los lodos se extraerán cuando los sólidos llegan a la mitad o a las dos terceras partes de la distancia total entre el nivel del liquido y el fondo. los lodos deben sacarse manualmente con cubos. por lo menos.. La parte superior de los dispositivos de entrada y salida estarán a por lo menos 0. los gases pueden salir del tanque séptico por este dispositivo. a continuación se presentan las alternativas de tratamientos del efluente: 7 . Dicha inspección deberá limitarse a medir la profundidad de los lodos y de la nata. Cuando la topografía del terreno lo permita se puede colocar una tubería de drenaje de lodos. se colocará tubería para el drenaje de lodos. el segundo debe tener la parte inferior horizontal y el primero puede tenerla inclinada hacia la entrada.. se deben prever aberturas o pases cortos sobre el nivel el lodo y por debajo de la espuma. En los casos en que el terreno lo permita. Si hay dos compartimientos. que pone en peligro la salud de los que lo realizan. Los tanques sépticos deben ser inspeccionados al menos una vez por año ya ue ésta es la única manera de determinar cuándo se requiere una operación de mantenimiento y limpieza. Los dispositivos de entrada y salida estarán constituidos por Tees o cortinas El nivel de fondo de cortinas o las bocas de entrada y salida de las Tees. En zonas donde no exista fácil acceso a las plantas de tratamiento o estas no existan en lugares cercanos. La tubería estará provista de una válvula. Es este un trabajo desagradable.. Si el sistema no ésta dotado de ventilación.. se evitara el uso de químicos para limpieza del tanque séptico y el vertimiento de aceites. con el proceso de disminuir los riesgos de contaminación y de salud publica. b) c) d) e) CAPITULO III TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS DEL EFLUENTE Artículo 16°. para el efecto. Artículo 12°. este no debe lavarse completamente ni desinfectarse.3 m y – 0.. se debe disponer de lodos en trincheras y una vez secos proceder a enterrarlos o usarlos como mejorador de suelo. Artículo 14°. Las ranuras o pases deben ser dos. Se debe dejar en el tanque séptico una pequeña cantidad de fango para asegurar que le proceso de digestión continúe con rapidez. Si no se dispone de un camión cisterna aspirador.20 m con relación al nivel de las natas y espumas. Los lodos retirados de los tanques sépticos se podrá transportar hacia las plantas de tratamiento de aguas residuales.Fondo del tanque séptico El fondo de los tanques sépticos tendrá pendiente de 2% orientada hacia el punto de ingreso de los líquidos. Artículo 15°.Ventilación del tanque Si el sistema de desagüe de la vivienda u otra edificación posee una tubería de ventilación en su extremo superior. protegida con una malla. así mismo. En este caso. se debe prever una tubería desde el tanque séptico mismo.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TANQUE SÉPTICO a) Para una adecuada operación del sistema. para evitar represamientos.4 m respectivamente.
Lentos según los valores de la presente tabla: CLASIFICACIÓN DE LOS TERRENOS SEGÚN RESULTADOS DE PRUEBA DE PRECOLACIÓN Tiempo de Infiltración para el descenso de 1 cm.60cm. pozos de abastecimiento y cursos de agua superficiales (ríos. Medios. el cual podrá variar entre un mínimo de 0. campo de percolación.9 m La longitud de las zanjas se determinará de acuerdo con la tasa de percolación y el ancho de las zanjas.) estará de acuerdo a la siguiente tabla: DISTANCIA MÍNIMA AL SISTEMA DE TRATAMIENTO TIPO DE SISTEMAS Pozo de agua 15 25 25 DISTANCIA MÍNIMA EN METROS Tubería de Curso Vivienda agua superficial --3 6 10 15 6 15 10 Tanque séptico Campo de percolación Pozo de absorción c) El tanque séptico y el campo de percolación estarán ubicados aguas abajo de la captación de agua. 8 . arroyos. cuando se trate de pozos cuyos niveles estáticos estén a menos de 15 m de profundidad. de 0 a 4 minutos de 4 a 8 minutos de 8 a 12 minutos Clase de Terreno Rápidos Medios Lentos Cuando el terreno presenta resultados de la prueba de percolación con tiempos mayores de 12 minutos no se considerarán aptos para la disposición de efluentes de los tanques sépticos debiéndose proyectar otros sistema de tratamiento y disposición final.9m La configuración de las zanjas podrá tener diferentes diseños dependiendo del tamaño y la forma de la zona de eliminación disponible.GUÍA DE DISEÑO a) El área útil del campo de percolación será el mayor valor entre las áreas del fondo y de las paredes laterales.CAMPOS DE PERCOLACIÓN a) Para efectos del diseño del sistema de percolación se deberá efectuar un “test de percolación”. pozos de absorción a las viviendas.45 m y un máximo de 0. tuberías de agua. efluente del tanque séptico (L/día) 2 Coeficiente de infiltración ( Lt/m /dia). En consecuencia. Artículo 18°. b) Las distancias de los tanques sépticos.Artículo 17°. Todas las líneas de drenaje serán de igual longitud. procurando mantener una separación mínima de 2 metros entre el fondo de la zanja y el nivel freático El ancho de las zanjas estará en función de la capacidad de percolación de los terrenos y podrá variar entre un mínimo de 0. La longitud máxima de cada línea de drenes.. será de 30 m. etc. contabilizándolas desde la tubería hacia abajo. Los terrenos se clasifican de acuerdo a los resultados de esta prueba en: Rápidos. 2 b) c) d) e) La profundidad de las zanjas se determinará de acuerdo con la elevación del nivel freático y la tasa de precolación.45 m y un máximo de 0. el área de absorción se estima por medio de la siguiente relación A=Q/R Donde: A Q R : : : área de absorción en (m ) caudal promedio.. en lo posible. La profundidad mínima de las zanjas será de 0. la capacidad requerida y la topografía del área.
Esto se podrá obtener ya sea por medias cañas vaciadas en la fosa de fondo. Artículo 19°.6 m de diámetro. El área efectiva de absorción del pozo lo constituye el área lateral del cilindro (excluyendo el fondo)..15 m constituida por material cuya granulometría variará entre 2. Rodeando los drenes se colocaran otra capa de grava de 1. la losa de techo tendrá una capa de inspección de 0.GUÍA DE DISEÑO a) Cuando no se cuente con área suficiente para la instalación del campo de perforación.50/00 (1.5 a 5 cm.. usándose el promedio ponderado de los resultados para definir la superficie de diseño. La pendiente mínima de los drenes será de 1. La capacidad del pozo de absorción se calculará en base a las pruebas de infiltración que se hagan en cada estrato. Cuando el efluente de un tanque séptico está conectado directamente a dos o mas pozos de absorción. por pantallas distribuidoras de flujo. El espacio entre el muro y el terreno natural se rellenará con grava de 2. se requerirá instalar caja de distribución de flujo. deberá haber cajas repartidoras de flujos hacia los respectivos drenes.ASPECTOS CONSTRUCTIVOS a) Los pozos de absorción tendrán sus paredes formadas por muros de mampostería con juntas laterales separadas. Se instalarán tantos pozos de absorción como sean necesarios en función de la capacidad de infiltración de los terrenos. siempre y cuando el fondo del pozo quede por lo menos a 2 m sobre el nivel máximo de la capa freática. El espaciamiento entre los ejes de cada zanja tendrá un valor mínimo de 2 metros. El diámetro mínimo del pozo de absorción será de 1m.5 y 5 cm. La función de esta caja será la permitir regular o inspeccionar el funcionamiento de cada uno de los drenes en conjunto. la que cubrirá hasta una altura de por lo menos 5cm el resto de las zanjas se rellenará con la tierra extraída de la excavación hasta alcanzar entre 10 a 15 cm de altura por encima de la superficie del suelo.f) g) Todo campo de absorción tendrá como mínimo dos líneas de drenes. se podrá usar pozos de absorción. En toda zanja de percolación habrá por lo menos dos capas de grava limpia la inferior tendrá un espesor mínimo de 0.. b) c) CAPITULO V ACCESORIOS QUE FUNCIONAN BAJO CIERTAS CONDICIONES 9 . No se permitirá en la caja de distribución que ninguna salida hacia los drenes esté ubicada exactamente frente a la tubería de ingreso.00 m entre sus circunferencias. existiendo estratos favorables a la infiltración. pero no será menor de 6. o por otros sistemas debidamente justificados.60 x 0. En las cajas distribuidoras se pondrá especial cuidado para lograr la distribución uniforme del flujo de cada dren. Para el cálculo se considerará el diámetro exterior del muro y la altura quedará fijada por la distancia entre el punto de ingreso de los líquidos y al fondo del pozo.ASPECTOS CONSTRUCTIVOS a) Para construir una zanja de precolación son necesarios los siguientes materiales: gravas o piedras trituradas de granulometría variable comprendida entre 1. o cuando el suelo sea impermeable dentro del primer metro de profundidad.5 a 5 cm. llevará en un punto inicial una caja de inspección es 0. tubería de PVC de 100 mm de diámetro con juntas abiertas o con perforaciones que permitan la distribución uniforme del liquido en el fondo de las zanjas. Cada dren o conjunto de drenes.60 m como mínimo.5 por mil) y un valor máximo de 50/00 (5 por mil). En los sistemas de disposición de efluentes de un tanque séptico mediante tanques de percolación. Las salidas hacia los drenes en las cajas distribuidoras estarán todas al mismo nivel salvo que se utilicen vertederos para el reparto de caudales. Todo pozo de absorción deberá introducirse por lo menos 2m en la capa filtrante.5 cm. sobre ella se acomodarán los drenes. la distancia entre ellos se regulará por su diámetro o por su profundidad según los casos. b) c) d) e) Artículo 21°. b) c) d) e) f) g) CAPITULO IV POZOS DE ABSORCIÓN Artículo 20°.
tales como sifones o equipos de bombeo en un tanque dosificador para obtener una distribución adecuada de los efluentes sobre la superficie de instalación y para dar al sistema de infiltración una oportunidad de descanso o secado entre aplicaciones.. En los hoteles y locales similares la trampa de grasa se calculará con dos cámaras cuando tenga una capacidad superior a los 600 litros.100 101 .Artículo 22°. 2. El procedimiento recomendado para realizar tales pruebas es el siguiente: 1. Del nivel líquido a la parte inferior de la losa de cubierta existirá una distancia mínima de 0. La capacidad mínima de la trampa de grasa debe ser de 120 L.TANQUE DOSIFICADOR Y SIFON a) Cuando la capacidad de un tanque séptico exceda de 7 m³. La trampa de grasa estará ubicada en lugar de fácil acceso y en la proximidad de los artefactos que descarguen desechos grasos. Para pequeñas instalaciones.40 41 .200 201 . Si la capacidad es mucho mayor. y no a un sistema separado de disposición. Tipo de Agujeros Excávense agujeros cuadrados de 0.3 x 0. campamentos y similares) No es obligatorio diseñar trampas de grasa para viviendas son las instalaciones pequeñas. Número y Ubicación de las Pruebas Se harán 6 o más pruebas en agujeros separados uniformemente en el área donde de construirá el campo de percolación. se recomienda que el tanque dosificador esté provisto de dos sifones que funcionaran alternativamente y cada uno alimentará la mitad del terreno de evacuación. cuando el volumen alcance un espesor equivalente al 50% de la altura del liquido en ella. El efluente de la trampa de grasa debe ser conectado directamente al tanque séptico.3 m cuyo fondo deberá queda a la profundidad a la que se construirán las zanjas de drenaje Preparación del Agujero de Prueba 10 . b) c) d) e) DIÁMETRO DEL SIFÓN No. La selección del sifón dosador será de acuerdo a los siguientes diámetros.15 16 . hoteles. de personas 5 . solo será obligatoria cuando se trate de establecimientos que preparen y expendan alimentos (como restaurantes. antes de descargarlo en el terreno de evacuación. es recomendable instalar sistemas intermitentes. b) c) d) e) f) g) h) i) Artículo 23°. La capacidad del tanque debe ser 1 /2 .TRAMPA DE GRASA a) La instalación de trampa de grasa en los sistemas que usen tanques sépticos.3 m La trampa de grasa tendrá una cobertura hermética. su capacidad debe ser de 8 L/persona. La capacidad para grandes instalaciones debe ser doble de la cantidad de liquido que entra durante la hora de máxima demanda. La grasa almacenada deberá ser eliminada. 3..1000 Diámetro del sifón 3” 4” 5” 6” 8” ANEXO1 PRUEBA DE PERCOLACIÓN – PROCEDIMIENTO La prueba de percolación se utiliza para obtener un estimativo de tipo cuantitativo de la capacidad de absorción de un determinado sitio.2/3 del volumen de las tuberías y el periodo de retención de 2 o 3 horas. El ancho será el mismo que el del tanque séptico.
añada 5 cm de grava fina o arena gruesa al fondo del agujero. El descenso que ocurra en los últimos 10 minutos se usa para calcular la tasa de infiltración. durante un periodo de 4 horas. 5. el intervalo de tiempo entre mediciones debe ser de 10 minutos y la duración de la prueba una hora. se añade agua hasta lograr una lamina de 15 cm por encima de la capa de grava. Luego utilizando un punto de referencia fijo. c. A = área necesaria de infiltración (m2) Q = Caudal promedio. Cuando se estime necesario se podrá añadir agua hasta obtener un nuevo nivel de 15 cm por encima de la capa de grava.30 m sobre la capa de grava y se mantendrá esta altura por un período mínimo de 4 horas. Si el agua permanece en el agujero después del periodo nocturno de expansión. Nota : En los terrenos arenosos no será necesario esperar 24 horas para realizar la prueba de percolación. b. Saturación y Expansión del Suelo Se llenará cuidadosamente con agua limpia el agujero hasta una altura de 0. con cuchillo se raparán paredes del agujero. se mide el descenso del nivel de agua durante un periodo de 30 min. a las 24 horas de haber llenado por primera vez el agujero. El descenso que ocurre durante el periodo final de 30 minutos se usa para calcular la tasa de absorción o infiltración. Cuidadosamente. utilizando un punto de referencia fijo. Determinación de la Tasa de Percolación: a. se ajusta la profundidad aproximadamente a 25 cm sobre la grava. de acuerdo con las condiciones locales. efluente del tanque (L/día) 2 R = Coeficiente de infiltración (L/m xdia) A= Q/R 11 .4. Este descenso se usa para calcular la tasa de percolación. Si no permanece agua en el agujero después del periodo nocturno de expansión. Luego. En suelos arenosos o en algunos otros donde los primeros 15 cm de agua se filtran en menos de 30 minutos después del periodo nocturno de expansión. se mide el descenso del nivel de agua a intervalos de 30 minutos aproximadamente. Los datos obtenidos en las primeras horas proporcionan información para posibles modificaciones del procedimiento. se determinara la tasa de percolación de acuerdo con el procedimiento que se describe a continuación. Esta operación debe realizarse en lo posible durante la noche.
ANEXO 2 FIGURAS 12 .
Documents Similar To Is.020 Norma de Tanque Septico
08 Tanques Plasticos Sistema Tratamiento Anaerobico