Source: http://docplayer.fi/3143883-Valkeakosken-vesihuollon-kehittaminen-ja-tavase.html
Timestamp: 2018-02-24 00:29:36+00:00
Document Index: 23393241

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE - PDF
VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE
Download "VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE"
1 Muistio DI Ari Nieminen Valkeakoski VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE 1. Taustaa Tähän muistioon on kerätty TAVASE-tekopohjavesilaitoshankkeeseen liittyviä tietoja ja tarkasteltu niitä erityisesti Valkeakosken vesihuollon kehittämisen, mutta myös Tampereen näkökulmasta. TAVASE-tekopohjavesilaitoksen osalta ongelmana on ollut siitä saatavilla olevien tietojen vanheneminen, harhaanjohtavuus, epätarkkuudet ja ristiriitaisuudet. Myös vertailuista muihin vaihtoehtoihin on ollut vaikea saada tietoa. Muistion tavoitteena on ollut, että tässä esitettyjen tietojen perusteella asiasta kiinnostuneet voivat itse arvioida TAVASEtekopohjavesilaitoksen tarvetta ja merkitystä vesihuollollemme. Muistion kirjoittaja on syntyperäinen valkeakoskelainen ja on valmistunut diplomi-insinööriksi v.1989 Tampereen Teknillisen Korkeakoulun rakennusosastolta. 2. Yleistietoa vesilaitoksista Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa v.2007 [11] Yhdyskuntien vedenhankinnan tulevaisuuden vaihtoehdot on kerrottu vesilaitostemme nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tässä muutamia otteita luvusta Yhdyskuntien vedenhankinnan kehittyminen vuosina o vuoteen 2030 mennessä veden käytön arvioidaan vähenevän 240 l/as/vrk arvoon 220 l/as/vrk o teknologian kehittymisen myötä vedenkäsittely tehostuu ja käsittelykustannukset laskevat joidenkin menetelmien osalta o erityisesti kalvotekniikat mahdollistavat nykyisin talousveden valmistamisen huonolaatuisestakin raakavedestä o laitosten automatiikka ja kaukokäyttö kehittyvät o vedenkäsittelykustannukset laskevat merkittävästi o uudet kalvotekniikkaan perustuvat pintaveden käsittelytekniikat saattavat kehittyä merkittäviksi keinoiksi turvata palvelujen saatavuus erityistilanteissa 1
2 Tekopohjavesilaitoksien toiminnasta on kerrottu erityisesti TEMUhankkeessa v.2003 [30, s.11]. Siinä kerrotaan mm. seuraavia asioita: o Suomessa tekopohjaveden muodostamisen tavoitteena on valmistaa hyvälaatuista tekopohjavettä mahdollisimman yksinkertaisesti ja edullisesti o Keski-Euroopassa tavoitteena on tasalämpöinen ja hygieenisesti laadukas juomavesi (imeytettävä vesi onkin jo käsitelty kemiallisesti monin eri tavoin ennen tekopohjavedeksi imeyttämistä) o yleisimpiä imeytysmenetelmiä ovat Suomessa allasimeytys ja viime aikoina yleistynyt sadetusimeytys o muualla maailmassa yleisimmät imeytysmenetelmät ovat allasimeytys ja kaivoimeytys Edellisen perusteella voidaan todeta, että Keski-Euroopan tekopohjavesilaitosten toimivuuden ja käyttökokemusten perusteella ei voi tehdä suuriakaan johtopäätöksiä Vehoniemenharjun-Isokankaan tekopohjavesilaitoksen toimivuudesta, koska niiden käyttötarkoitus ja toimintaperiaate ovat hyvin erilaiset. Samassa lähteessä [30, s.186, Risto Reijonen] on asiaa myös tekopohjavesilaitoksen mitoittamisesta. Tässä muutamia poimintoja,: o esikäsittelyn tarve on suurempi, kun tekopohjavettä valmistetaan karkearakeisissa, hyvin vettä johtavissa maaperämuodostumissa o suunniteltaessa tekopohjavesilaitosta, jonka maalajien vedenjohtavuudet ovat suuria, tulee laitos mitoittaa siten että viipymäajat ovat pitkiä o käytettäessä pohjaveden virtausmallinnusta viipymäajan laskennassa tulee malliin syötettävien akviferien ominaisuuksia kuvaavien muuttujien olla luotettavia o imeytysalueet tulisi sijoittaa alueille, jossa vedenjohtavuus on pienempi kuin harjun karkearakeisessa keskiosassa o imeytetyn pintaveden TOC-pitoisuuden väheneminen tekopohjavedessä edellyttää, että maaperän vedenjohtavuus on riittävän pieni Vehoniemenharju-Isokankaan alueelle suunnitellun tekopohjavesilaitoksen imeytys- ja kaivoalueet sijaitsevat hydrogeologisesti ja hydraulisesti katsoen samassa harjumuodostuman ydinosassa, joka koostuu erittäin hyvin vettä johtavasta materiaalista [4]. Em. asioita ei kuitenkaan ole otettu huomioon Tavasen suunnittelussa niiden vaatimalla tavalla. Seuraavaan taulukkoon 2.1 on kerätty yleistietoja toiminnassa olevista tekopohjavesilaitoksista. 2
3 Tietoja tekopohjavesilaitoksista Suunnitteilla/rakenteilla olevat Tavase Mitoitus: m 3 /vrk (Vehoniemenharju- Esikäsittelyä ei suunniteltu. Isokangas) Sadetusimeytys, allasimeytys ja/tai Tavase (Julkujärvi- Pinsiönkangas) Turun Seudun Vesi (Virttaankangas) Toimivat laitokset Jyväskylä (Vuonteenharju) kaivoimeytys. Mitoitus: m 3 /vrk Suunniteltu kemiallinen esikäsittely. Sadetusimeytys. Mitoitus: m 3 /vrk Kemiallinen esikäsittely (oikeuden päätöksellä) Allas- ja sadetusimeytys. Mitoitus: m 3 /vrk Toteutumia [15]: v m 3 /vrk (97% mitoituksesta) v m 3 /vrk (84% mitoituksesta) v m 3 /vrk (76% mitoituksesta) Ei esikäsittelyä. Sadetusimeytys. Kymenlaakso Kapasiteetti: m 3 /vrk (Kuivala) Tuotanto: m 3 /vrk Käyttöönotto: 1992 Kemiallinen esikäsittelylaitos rakennettu v.2006 (ainakin puolet vedestä esikäsitellään). Pääasiassa allasimeytys (sadetuksesta luovuttu kokonaan?). Tuusula Tuotto: m 3 /vrk (v.2007) (Jäniksenlinna) Ei esikäsittelyä. Siirrytty sadetusimeytyksestä pelkästään allasimeytykseen. Tuusula (Rusutjärvi) Tuotto: m 3 /vrk (v.2007) Ei esikäsittelyä. Sadetusimeytys v.1997, osittain allasimeytys v.2000, sadetuksen tilalle kaivoimeytys v.2007 Pori (Harjakangas) Tuotto: m 3 /vrk (v.2008) Kemiallinen esikäsittely. Allasimeytys. Hämeenlinna Vedenotto: m 3 /vrk (v ) (Ahvenisto) Ei esikäsittelyä. Allasimeytys ja sadetusimeytys. Taulukko 2.1, Tietoja tekopohjavesilaitoksista. Taulukon perusteella sadetusimeytyksestä ollaan yleisesti siirtymässä allasimeytykseen tukkeutumisien takia. Vuonteenharjun toteutuneet vesimäärät kertovat selkeästi, mikä on sadetusimeytyksen tulevaisuus. 3
4 Esikäsittelylaitoksen tarpeellisuudesta on kerrottu lähteessä [16] (WaterNet 2/2006, s. 6-7 Bio- ja ympäristötekniikan laitoksen professori Tuula Tuhkanen): o Järvien leväkukinnat, öljyvahingot ja teollisuuden ja yhdyskuntien jätevedet ovat jatkuvana uhkana tekopohjavesilaitoksille, joilla ei ole esikäsittelymahdollisuutta. o Maaperässä ei ole niitä poistomekanismeja, joita vesilaitoksella on. o Tekopohjavesilaitos tarvitsee tuekseen sekä esi- että jälkikäsittely mahdollisuuden. o Esikäsittely suojaa järjestelmää liikakuormitukselta ja yllättäviltä vahingoilta, jälkikäsittely taas suojaa kuluttajaa, jos maaperäkäsittely ei riitä laatuvaatimusten saavuttamiseen. 3. Yleistietoa TAVASE:sta Yleiskuvaus Tavase-hankkeesta on kerrottu lähteessä [7]. Tekopohjavesilaitoksen rakentaminen Vehoniemenharjun- Isokankaan alueelle tuli esiin vuonna1969. Vuonna 1993 valmistui Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhankinnan yleissuunnitelma, missä oli mukana Vehoniemenharjun- Isokankaan tekopohjavesilaitos.suunnittelu käynnistettiin vuonna 1994 pohjavesitutkimuksilla. Yleissuunnittelu käynnistettiin vuonna 2002 ja se valmistui Tavase Oy:n toiminta käynnistyi vuoden 2003 alkupuolella. Sen tarkoituksena on hankkia tarvittava raakavesi, valmistaa tekopohjavesi ja myydä se osakkaille. Tekopohjaveden siirtäminen laitosalueelta kuntiin sekä tekopohjaveden jälkikäsittely on osakassuuntien (niiden kuntien) vastuulla. Suunnitelmissa on rakentaa tekopohjavesilaitos Vehoniemenharjun-Isokankaan harjualueelle (Kangasala/Pälkäne) ja tarvittaessa laajentaa sitä Julkujärven- Pinsiönkankaan harjualueelle (Hämeenkyrö/Ylöjärvi). Eri suuntien prosenttiosuudet Tavase Oy:stä ovat seuraavat: o Valkeakosken suunta 23,1% (Valkeakoski 12,5%, Akaa 6,8%, Lempäälä 2,5%, Kylmäkoski 0,8%, Vesilahti 0,8%) o Tampereen suunta 69,5% o Kangasalan suunta 7,3%. Kuntien vesimäärävaraukset yhteensä ovat yhteensä m 3 /vrk [7]. 4
5 Tekopohjavesilaitoksen tuotoksi on arvioitu keskimäärin m 3 /vrk ja [23] eli Valkeakosken suunnalle m 3 /vrk, Tampereen suunnalle m 3 /vrk ja Kangasalan suunnalle 3700 m3/vrk. Tekopohjavesilaitos on mitoitettu tuottamaan vettä m3/vrk [23]. Hankkeen lähtökohdat olivat: o veden kokonaiskäyttö lisääntyy väestön kasvun johdosta o hanke mahdollistaisi pintaveden käytöstä luopumisen ja siirtymisen laadullisesti parempaan tekopohjaveteen, mikä lisää asuinviihtyvyyttä sekä vettä käyttävän teollisuuden kilpailukykyä o hanke lisää vedenhankinnan toimintavarmuutta kriisitilanteessa Nämä lähtökohdat ovat ajan myötä osoittautuneet vääriksi, mikä on osoitettu muistion seuraavissa luvuissa. 4. Veden kulutus Vesihuollon mitoitus perustuu ennusteisiin vedenkulutuksen kehityksestä. Pirkanmaan ympäristökeskus on julkaissut vuonna 2004 [9] arvion vedenkulutuksen kehittymisestä Pirkanmaalla, mistä on ote alla olevassa taulukossa 4.1. Taulukko 4.1, Ote Pirkanmaan ympäristökeskuksen julkaisemasta vedenkulutuksen kehityksen arviosta. 5
6 Taulukon 4.1 perusteella Etelä-Pirkanmaan alueella vedenkulutus tulisi lähes kaksinkertaistumaan (+82%) vuodesta 2003 vuoteen Vastaavasti Tampereen seutukunnassa kasvu olisi 7%. Saman julkaisun [9, s. 25] mukaan taulukon 4.1 arvot ovat kuntien omia ennusteita ja että ennuste vuodelle 2020 on 15% suurempi kuin Pirkanmaan liiton väestöennusteen perusteella tehty ennuste. Kun ennuste [9] vuodelle 2020 koko Pirkanmaalle on v m 3 /vrk ja v m 3 /vrk eli on ennustettu kasvua 13,8%, niin se tarkoittaa sitä, että Pirkanmaan liiton väestöennusteen perusteella tehty ennuste olisi ennustanut vedenkäytön vähenevän 1,2% (15%-13,8%). Seuraavassa taulukossa on ote Valkeakosken vesihuollon kehittämissuunnitelmasta [8]vuodelta 2003 Taulukko 4.2, Ote Valkeakosken vesihuollon kehittämissuunnitelman vedenkulutuksen kehitysennusteesta [8] Vedenkulutuksen kasvu vuoteen 2020 mennessä on paljon pienempi (+35%) kuin taulukossa 4.1 (+82%). Yllättävä muutos yhden vuoden aikana. Tyrynlahden vesilaitoksen (Valkeakoski, Akaa, osa Lempäälä) tuottamien vesimäärien osalta, on lähteestä [17] saatujen tilastotietojen perusteella, laadittu alla oleva kuva 4.1. Voidaan todeta, että kulutus on pudonnut yli 10 prosenttia vuoteen 2008 mennessä. 6
7 Kuva 4.1, Tyrynlahden vesilaitoksen tuottama vesimäärä [17] Tampereen Veden (toimittaa veden Tampereelle ja Pirkkalaan) tuottamista vesimääristä on kerätty tietoja lähteiden [18-21] tilastoista. Niiden perusteella on laadittu alla oleva kuva 4.2, missä on esitetty myydyn veden yhteismäärä sekä Tampereen osuus siitä. Tampereen Veden vesimäärät kuutiometriä vuorokaudessa myynti yhteensä myynti Tampere Kuva 4.2, Tampereen Veden tuottama vesimäärä [18-21] 7
8 Voidaan todeta, että Tampereella veden kulutus on pysynyt samana tai jopa hieman vähentynyt (-4%) vuodesta 2003 vuoteen 2008 mennessä. Johtopäätökset: Veden kulutus on viime vuosina vähentynyt Valkeakoskella ja pysynyt lähes samana Tampereella. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman vedenkulutusennusteet ovat Etelä-Pirkanmaan osalta jopa100% liian suuria. Pirkanmaan liiton väestöennusteen mukainen ennuste, mikä on sivuutettu Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa, vastaa huomattavasti paremmin todellista kehitystä eli vedenkäyttö jopa hieman vähenee tulevaisuudessa Pirkanmaalla. Valkeakosken osalta ennusteissa on tapahtunut 50% suuruinen muutos vuoden aikana ilman mainittavaa syytä. Kyseiset vedenkulutuksen virhearviot johtavat liian suuriksi mitoitettuihin rakenteisiin, mistä aiheutuu a) vääriä investointeja (pintavesilaitoksen saneeraus tekopohjavesilaitos) b) suuria kustannuksia c) veden laadun heikkenemistä (vesi seisoo putkistoissa). Oletettavasti muissakin Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman valmistelussa käytetyissä lähtötiedoissa (mm. kustannukset, vaihtoehtojen vertailut ja arvioinnit) on yhtä suuria virheitä kuin vesimäärissä. 8
9 5. TAVASE tekopohjavesilaitoksen kustannukset Tässä luvussa arvioidaan TAVASE-tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kustannuksilla tarkoitetaan sitä, että kuinka paljon rahaa kuluu ennen kuin tekopohjavesilaitos on valmis ja tuotantokäytössä. Siis mukana ovat investointien lisäksi mm. yhtiön toiminnasta, tutkimuksista, ympäristövaikutusten arvioinnista, maa-alueiden hankinnasta ja rakennusaikaisten lainojen rahoituksesta (korot) aiheutuvat kulut. Kustannusten arviointi perustuu pääosin Turun Seudun Veden tekopohjavesihankkeesta (Virttaankangas) saatuihin tietoihin [12, 13], missä ne on annettu vuoden 2006/2007 hintatasolla. Sen kustannukseksi oli arvioitu 163 milj.euroa ja erikseen tarkennettiin tämän arvion nousevan kokonaisuudessaan noin 170 milj.euroon. TAVASE:n kustannukset ovat toimitusjohtaja Jokelan esityksen [14] perusteella vuoden 2008 hintatasolla milj.euroa. Siirtolinjojen osuudeksi on arvioitu 70% [7] eli 28,3 milj.euroa ja muille investoinneille sekä toiminta- ja rahoituskuluille jää silloin 30% eli 12,2 milj.euroa. Taulukko 5.1, TAVASE:n ja Turun Seudun tekopohjavesihankkeiden vertailua. 9
10 Kun tarkastellaan Tavase:n siirtolinjojen osuutta myös lähteen [10] perusteella, niin saadaan (korjattuna vuoden 2009 hintatasolle); o Tampereen siirtolinja 13,6 milj.euroa o Valkeakosken siirtolinja 10,1 milj.euroa o Kangasalan siirtolinja 4,6 milj.euroa Yhteensä 28,3 miljoonaa euroa (sama kuin taulukossa 5.1) Näitä siirtolinjojen kustannuksia käytetään jatkossa myös kirjoittajan omissa kustannusarvioissa, mutta seuraavin tarkennuksin: o Tampereen siirtolinja 13,6 milj.euroa o Ruskon laitoksen saneeraus 1,2 milj.euroa varalaitokseksi [10] o Valkeakosken siirtolinja 7,1 milj.euroa o Tyrynlahden saneeraus 3 milj.euroa On kirjoittajan oma arvio, että Valkeakosken siirtolinjan kustannuksista 3 milj.euroa on suunniteltu Tyrynlahden saneeraukseen. Erityisesti Tyrynlahden vesilaitoksen rooli TAVASE:ssa on jäänyt hyvin epäselväksi. Sen jääminen myös varalaitokseksi tuntuisi välttämättömältä, mutta sitä ei ole mainittu asiakirjoissa. YVA-selostuksen mukaan [23, s.17] TAVASEhankkeen kustannusarvio 32 milj.euroa (taulukossa 5.1 esitetty indeksikorjattu milj.euroa) ei sisällä Ruskon ja Tyrynlahden vesilaitoksia koskevia kustannuksia. Tällä perusteella kirjoittajan oma arvio tekopohjavesilaitoksen kustannuksista on liian pieni (5-10 milj.euroa?) eli siitä puuttuvat vesilaitosten (Tyrynlahti ja Rusko) saneeraukset jälkikäsittelylaitoksiksi. Seuraavassa taulukossa 5.2 tarkennetaan kustannustarkastelua taulukon 5.1 rivin b) muut investoinnit, toiminta- ja rahoituskulut osalta. Siinä on esitetty myös kirjoittajan oma arvio todennäköisistä kustannuksista (alaraja ja realistinen). Tämän arvioinnin tekoa on vaikeuttanut se, että TAVASE:n suunnitelmista ei ole saatavissa ajantasaista yksityiskohtaista tietoa. Viimeinen yleisölle jaettu tieto on vuodelta 2003 [7] oleva yleisesite TAVASE:sta. Lisäksi toteutuksen lopulliset ratkaisut ovat vielä avoimia (mm. imeytystapa ja toimivuus). 10
11 Taulukko 5.2, TAVASE:n ja Turun Seudun tekopohjavesihankkeiden kustannusvertailu (ilman siirtolinjoja) sekä kirjoittajan oma arvio TAVASE:n kustannuksista. Kommentteja taulukon 5.1 sarakkeiden Arvioni TAVASE:sta arvoihin: Raakaveden ottamo ja esikäsittelylaitos: Alaraja-arviossa on mukana pumppaamo imuputkineen ja realistisessa arviossa myös esikäsittelylaitos. Todennäköisesti laitoksen rakentamiselle ei saada lupaa ilman esikäsittelylaitosta. Myös laitoksen pitkäaikaisen toimivuuden ja poikkeustilanteiden kannalta esikäsittelylaitos on välttämätön. Turun Seudun hanke sisältää sekä esikäsittelylaitoksen että myös sen lietteiden käsittelyn. Lietteiden ja huuhteluvesien käsittelyn ja viemäröinnin järjestäminen aiheuttaa lisäkustannuksia. Esikäsittelylaitoksen sijoittaminen Hiedanperän ympäristöön aiheuttanee myös ongelmia. Tekopohjavesilaitos: Pääosa laitoksen kustannuksista eli n. 10 miljoonaa euroa aiheutuu sen 500 mm mm raakavesi- sekä painelinjoista, joita on yhteensä noin 23 km. Linjojen yksikkökustannukset on arvioitu Turun Seudun hankkeen [12] sekä Kymenlaakson maakunnallisen vesihuollon kehittämissuunnitelman [22] perusteella. Linjojen kustannukset ovat paljon suuremmat kuin Turun seudun hankkeessa (Virttaankangas), koska TAVASE:n 11
12 laitos on yli 7 km pitkä, mutta Virttaankangas vain 4 km pitkä. Muutenkin Vehoniemenharjun-Isokankaan alueen suuret korkeuserot ja huono soveltuvuus suunniteltuun tekopohjavesilaitos toimintaan nostavat kustannuksia. Linjojen lisäksi loput kustannukset muodostuvat laitoksen rakenteista, imeytysjärjestelyistä, vedenottokaivoista jne.. Tavasessa ei ole mukana jälkikäsittelylaitosta, mikä sisältyy Turun Seudun laitokseen, koska jälkikäsittely tehtäisiin kuntien omilla (Rusko ja Tyrynlahti) laitoksilla. Siirtopumppaamo ja vesisäiliö: Kustannus riippuu hyvin paljon suunnitellun vesisäiliön kapasiteetista (1-24 tunnin veden kulutusta vastaava määrä) ja siten toiminnalle halutusta varmuudesta. Lainojen korot (ennen laitoksen käynnistystä): Arvio perustuu siihen, että lainojen korot ovat 9% kustannuksista eli 5% korkokannalla keskimääräinen laina-aika on 1,8 vuotta. Se on määritetty hieman pidemmäksi kuin puolet laitoksen ja siirtolinjojen arvioidusta rakentamisajasta eli 3 vuodesta, koska laitoksen toiminnan, tutkimuksen jne rahoitusajat ovat huomattavasti tuota 3 vuotta pidemmät. Vertailua vanhoihin TAVASE arvioihin: a) tekopohjavesilaitos TAVASE hallintomallityöryhmän loppuraportissa [2] tekopohjavesilaitoksen hinnan arvioitiin olevan 118 milj.markkaa (25,9 milj.euroa v hintatasolle korjattuna). TAVASE hallintomallityöryhmän esityksessä [3] tekopohjavesilaitoksen hinnan arvioitiin olevan 38,2 milj.markkaa (8,1 milj.euroa v hintatasolle korjattuna). Alle vuodessa tekopohjavesilaitoksen kustannusarvio putosi alle kolmasosaan. Syy tähän, ainakin osittain, on, että veden jälkikäsittely siirrettiin kuntien omien laitosten (Rusko, Tyrynlahti, Vehoniemenharju) vastuulle. b) siirtolinja Valkeakosken suunnan siirtolinjan kustannusarvio on noussut (v ) 5 milj.eurosta [2] 7,5 milj.euroon [3] ((6,6 ja 9,5 milj.euroa v hintatasolle korjattuna). Mahdollisesti (?) tuo 2,5 milj.euron lisä on tarkoitettu Tyrynlahden laitoksen muutostöihin tai saneeraukseen. Tämä on kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, että YVA-selostuksen mukaan [23, s.17] TAVASEhankkeen kustannusarvio 32 milj.euroa (taulukossa 5.1 esitetty 12
13 indeksikorjattu milj.euroa) ei sisällä Ruskon ja Tyrynlahden vesilaitoksia koskevia kustannuksia. c) Valkeakosken suunnan kustannukset Lähteiden [2] ja [3] perusteella investointien tarvearviot (korjattu v.2009 hintatasolle) Valkeakosken suunnalle ovat: o Vaihtoehto 1 (tekopohjavesilaitos ja siirtolinja): 11,4 milj.euroa. o Vaihtoehto 0+ (Tyrynlahden saneeraus): 7,0 milj.euroa Siis Tyrynlahden investointitarpeeksi on arvioitu v vain 61% tekopohjavesilaitoksen investointitarpeesta. d) TAVASE-hankkeen arvio 0+ vaihtoehdosta (jos vesilaitokset saneerataan ja ei rakenneta tekopohjavesilaitosta) TAVASE hallintomallityöryhmän loppuraportissa v.2000 [2] 0+ vaihtoehdon investointikustannusten arvioitu olevan 70 milj.markkaa (15,4 milj.euroa v hintatasolle korjattuna). TAVASE Oy:n Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitos ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa, [23] 0+ vaihtoehdon investointikustannusten on arvioitu olevan 27 milj.euroa (35,5 milj.euroa v hintatasolle korjattuna). Siis parissa vuodessa 0+ vaihtoehdon investointikustannusten arvio on noussut +230%! Miksi? Yhteenveto ja johtopäätökset: Investointien tarvearviot (korjattu v.2009 hintatasolle) Valkeakosken suunnalle ovat: o Vaihtoehto 1 (tekopohjavesilaitos ja siirtolinja): o 11,4 milj.euroa TAVASE:n arvio v [3] o 9,4 milj.euroa TAVASE:n arvio v [14] o 18,3-25,4 milj.euroa kirjoittajan oma arvio o Vaihtoehto 0+ (Tyrynlahden saneeraus): o 7,0 milj.euroa TAVASE:n arvio v [2] o 5,3 milj.euroa kirjoittajan oma arvio Tyrynlahden saneeraus on aina ollut selkeästi halvempi vaihtoehto. Tekopohjaveden valinnan perusteena ollut lähes yhtä suuret investoinnit ei ole ollut totta. 13
14 Tavasen investointitarpeet (39-42 milj.euroa) ovat aliarvioitu pahasti, kun niitä vertaa Turun Seudun hankkeen (170 milj. euroa) vastaaviin arvioihin. Kirjoittajan arvion mukaan Tavasen kustannukset ovat milj.euroa. Kustannukset voivat tästä nousta vielä huomattavasti, koska mahdollisesti osa kustannuksista (jälkikäsittelylaitokset, varalaitokset) on jäänyt huomioimatta ja koska tekopohjavesilaitokseen liittyy useita lisäkustannuksia aiheuttavia riskejä. Tavase-hankkeen edetessä tekopohjavesilaitoksen kustannusarviot ovat pienentyneet tai pysyneet samana. Vaihtoehtoisen pintavesilaitoksiin perustuvan ratkaisun kustannusarvio sen sijaan on parissa vuodessa lähes kaksinkertaistunut. 14
15 6. Arvio TAVASE-veden hinnasta 6.1 TAVASE-veden kustannuslaskennan perusteet Investoinnit ja kunnossapitokustannukset Tarvittavat investoinnit on annettu luvussa 5. Kustannusten laskennassa vuosikorkona on käytetty 5%. Veden investointi- ja kunnossapitokustannusten (euroa/m 3 ) laskemiseksi on käytetty seuraavan taulukon 6.1 arvoja: Investointien poistoajat ja kunnossapitokustannukset Poistoaika [vuosi] Kunnossapitokustannus [%/vuosi] Rakenteet 30 0,5% Siirtopumput 30 5% Muut laitteet 25 2,5% Suuret putkilinjat 50 0,25 % Tietoliikenne yms. 20 5% Muut (tutkimukset, jne) 30 - Taulukko 6.1 Taulukon arvot vastaavat lähinnä Turun Seudun hankkeessa käytettyjä arvoja. Käyttökustannukset Tekopohjavesilaitoksen käyttökustannuksina on käytetty seuraavan taulukon 6.2 arvoja. Tekopohjavesilaitoksen arvioidut käyttökustannukset alaraja [euroa/m3] realistinen [euroa/m3] Henkilöstö 0,01 0,015 Sähkö 0,05 0,06 Materiaalit 0,00 0,01 Kemikaalit ja työaineet 0,00 0,01 Huuhteluvesi ja jvpuhdistus 0,00 0,02 Palvelut 0,01 0,01 Muut 0,01 0,025 Liiketoiminnan tulos 0,00 0,04 YHTEENSÄ 0,08 0,19 Taulukko
16 Ne on arvioitu lähinnä Turun Seudun hankkeessa käytettyjen arvojen perusteella. Vertailun vuoksi Turun Seudun hankkeessa käyttökustannuksiksi on arvioitu vuonna 2008 [13] 0,18 euroa/m 3 ja vuonna 2002 [24] 0,12 euroa/m 3. Kirjoittajan arvio Tyrynlahden ja Ruskon laitosten tekopohjaveden jälkikäsittelyn aiheuttamista käyttökustannuksista on esitetty taulukoissa 6.3 ja 6.4 hieman edempänä. Niiden osalta voidaan vertailukohtana käyttää Reijo Heinon [29] arviota, että tekopohjavesilaitos pienentäisi Tyrynlahden kustannuksia vain noin 7-8 snt/m 3 nykyisestä. Käyttökustannukset energiakustannusten osalta Em. käyttökustannuksista käsitellään tässä yksityiskohtaisemmin tekopohjavesilaitoksen sähkön kulutusta. Sitä on arvioitu seuraavilla perusteilla: o Roineen vedenpinnan ja imeytysalueiden korkeuserot o pohjavesikaivojen ja siirtopumppaamon korkeuserot o oikean pohjaveden määrä 3000 m 3 /vrk eli n. 6% tekopohjavedestä (kirjoittajan oma arvio, peruste: koko harjualueen pohjaveden antoisuus on arvioitu olevan noin 5500 m 3 /vrk:ssa [23, s.35]) o painehäviöt metrin (pumppaus imeytysalueille) ja 5-15 metrin (pumppaus kaivoilta siirtopumppaamoon) korkeuseroa vastaavia o esimerkiksi näin saatu tarvittava pumppauskorkeus raakavedenottamolta imeytysalueille on keskimäärin sama (85m) kuin TAVASE:n omissa laskelmissa [27] o pumppujen hyötysuhde 70% (sama kuin [27]) o imeytetystä vedestä 20% ei mene kaivoille (kirjoittajan oma arvio) o siirtopumppaamolta Tyrynlahden/Ruskon laitoksille vettä ei tarvitse pumpata (painovoima tekee työn) Näin saadaan tekopohjavesilaitoksen energian kulutukseksi 0,62 kwh/m 3. Jos tekopohjavesilaitoksen vedestä arvioidaan menevän asiakkaille keskimäärin noin m 3 /vrk, niin laitoksen energian kulutus on kwh/vrk. Tyrynlahden sähkön kulutus pienenee Reijo Heinon [29] mukaan noin 15%, kun pintavesilaitos muuttuu tekopohjaveden jälkikäsittelylaitokseksi. Kun pintavesilaitoksen sähkön kulutus on nykyään noin 0,50 kwh/m 3 [21], niin se käyttää tuon m 3 /vrk vesimäärän tuottamiseen kwh/vrk..siten sähköä säästyisi pintavesilaitoksilla koko tekopohjavesilaitoksen osalta noin 3750 kwh/vrk (15%). 16
17 Siten tekopohjavesilaitos kasvattaisi sähkön kulutusta n kwh/vrk ( ). Siten sähkön kulutus tulisi kasvamaan lähes 110% nykyisestä tasosta. Se poikkeaa huomattavasti TAVASE Oy:n ilmoittamasta [23, s.92] arvosta tarve kwh/vrk ja nykytilanteeseen nähden kasvu 50%. Kyseinen arvo vastaakin vain raakaveden pumppauksesta imeytykseen tarvittavaa energiaa, kuten TAVASE:n oman lähteen [3] luvun 4 kohdassa Raakaveden pumppaus ja imeytys kerrottu kulutukseksi kwh. Siis kaivoilta siirtopumppaamolle pumppaukseen kuluva energia on jäänyt TAVASE:n laskelmista pois. Sähkön hinnalla 0,082 euroa/kwh (vert. lähde v.2005 [28] 0,08 euroa/kwh) energiakustannukseksi tekopohjavesilaitoksen osalta tulee 0,051 euroa/m 3. Veden kulutusarvio Tyrynlahden vesilaitoksen eli Valkeakosken suunnan (Valkeakoski, Akaa, Lempäälä) vedenkulutukseksi tulevaisuudessa on tässä laskelmassa (luvun 4 perusteella) arvioitu 7500 m 3 /vrk (myyty) ja 8600 m 3 /vrk (verkostoon pumpattu). Siis n. 15% verkostoon pumpatusta vedestä kuluu vuotoihin ja muihin häviöihin. Nykyisen kehityksen perusteella tämä määrä voi olla tulevaisuudessa huomattavasti pienempi (- 10%), mikä vastaavasti tarkoittaisi kalliimpaa veden kuutiohintaa. Vesimääristä verkostoon pumpattua määrää käytetään arvioitaessa veden tukkuhintaa. Kuluttajahintaa määritettäessä otetaan huomioon tuo 15% hävikki verkostossa kertomalla tukkuhinta 1,15:lla. Tampereen suunnan (Tampere, Pirkkala) osalta tekopohjaveden kulutukseksi tulevaisuudessa on arvioitu sen vesimäärävarausta vastaava osuus (69,5%) laitoksen keskimääräisestä tuotosta (50000 m 3 /vrk) eli m 3 /vrk (verkostoon pumpattu) Vertailun vuoksi kerrottakoon, että Pirkanmaan ympäristökeskuksen [10, s.34] laskelmissaan käyttämä vesimäärä oli Valkeakosken suunnalle m 3 /vrk eli huomattavasti suurempi kuin nykyinen kulutus. 17
18 6.2 TAVASE-veden tukkuhinta arvio ja sen vertailu Veden tukkuhinnalla tarkoitetaan veden valmistuksesta ja sen edelleen pumppauksesta jakeluverkkoon syntyviä kustannuksia. Valkeakoski Seuraavassa taulukossa 6.3 on esitetty arvioitu tukkuhinta Valkeakosken suunnan osalta eri osatekijöineen seuraavien tapausten osalta: o nykyään, peruste Valkeakosken kaupungin/tekla asiakirja [25] o alaraja, kirjoittajan oma arvio tekopohjavesilaitoksen vähimmäiskustannuksista (sisältää ylioptimistisen oletuksen tekopohjavesilaitoksen kyvystä toimittaa tarvittava määrä tosin heikkolaatuista tekopohjavettä ilman että toimintaan liittyvät riskit toteutuisivat) o realistinen, kirjoittajan oma arvio tekopohjavesilaitoksen todennäköisistä kustannuksista (sisältää optimistisen oletuksen tekopohjavesilaitoksen kyvystä toimittaa tarvittava määrä normaalilaatuista tekopohjavettä ilman että toimintaan liittyvät riskit toteutuisivat) o Tyryn saneeraus, kirjoittajan oma arvio Tyrynlahden vesilaitoksen saneerauksen (5,3 milj.euroa) vaikutuksesta veden hintaan Taulukko 6.3, Veden tukkuhinta Valkeakosken suunnalla 18
19 Muita arvioita TAVASE-tekopohjavesilaitoksen vedenhinnasta o TAVASE hallintomallityöryhmän loppuraportin [2] mukaan tekopohjaveden laskennallinen valmistushinta vapaasti laitoksella on noin 0,50 mk/m 3 ALV 0% ( 0,11 euroa/m 3 v hintatasolle korjattuna). Siihen sisältyy myös veden jälkikäsittely, koska silloin se vielä tapahtui tekopohjavesilaitoksessa. o TAVASE-hallintomallityöryhmän esityksen [3] mukaan, kun yhtiö vastaa raakavedenotosta, imeytyksestä ja tekopohjaveden otosta, niin veden kustannuksen on laskettu kehittyvän yhtiössä vuosina ,64-0,44 mk/m 3 ( 0,136-0,085 euroa/m 3 v hintatasolle korjattuna). Veden jälkikäsittely ei ollut enää mukana tässä tekopohjavesilaitoksen kustannuksessa, mutta silti hinta ei ole pudonnut. o Pirkanmaan ympäristökeskuksen v.2006 [10, s.48] laskelmien mukainen vertailukustannus oli Valkeakosken suunnalle 0,19 euroa/m 3 Tampere Seuraavassa taulukossa 6.4 on esitetty arvioitu tukkuhinta Tampereen suunnan osalta eri osatekijöineen seuraavien tapausten osalta: o nykyään, kirjoittajan oma arvio Ruskon tuottaman veden hinnasta Tyrynlahden kustannusten perusteella o alaraja, kirjoittajan oma arvio tekopohjavesilaitoksen vähimmäiskustannuksista (sisältää ylioptimistisen oletuksen tekopohjavesilaitoksen kyvystä toimittaa tarvittava määrä tosin heikkolaatuista tekopohjavettä ilman että toimintaan liittyvät riskit toteutuisivat) o realistinen, kirjoittajan oma arvio tekopohjavesilaitoksen todennäköisistä kustannuksista (sisältää optimistisen oletuksen tekopohjavesilaitoksen kyvystä toimittaa tarvittava määrä normaalilaatuista tekopohjavettä ilman että toimintaan liittyvät riskit toteutuisivat) 19
20 Taulukko 6.4, Veden tukkuhinta Tampereen suunnalla Muita arvioita TAVASE-tekopohjavesilaitoksen vedenhinnasta o Pirkanmaan ympäristökeskuksen v.2006 [10, s.47] laskelmien mukainen vertailukustannus oli Tampereen suunnalle 0,20 euroa/m TAVASE-veden kuluttajahinta ja sen vertailu Veden kuluttajahinta Veden kuluttaja hinta saadaan, kun tukkuhintaan lisätään 15% jakeluverkoston vuodoista ja häviöistä sekä jakelukustannus ja näin saatuun hintaan vielä lisätään arvonlisävero (ALV +22%). Jakelukustannus Valkeakosken osalta on laskettu nykyisen kuluttajahinnan ja tukkuhinnan perusteella ja Tampereen osalta se perustuu kirjoittajan omaan arvioon. Arvio veden kuluttajahinnasta on esitetty taulukoissa 6.5 ja
21 Taulukko 6.5, Tavase:n vaikutus veden kuluttajahintaan Valkeakoskella Taulukko 6.6, Tavase:n vaikutus veden kuluttajahintaan Tampereella 21
22 Veden kulutuksen muutosten vaikutus veden hintaan Jos tekopohjaveden kulutusta pienennetään 10% laskennassa käytetyistä (luku 6.1) arvoista, niin Valkeakoskella kuluttajahinta nousee 6,2-8,9 snt/m 3. Veden kulutuksen pieneneminen lähitulevaisuudessa on todennäköistä. 6.4 Johtopäätökset TAVASE-veden hinnasta Tavasesta teetetyt tekopohjaveden hinta-arviot on arvioitu pahasti ala-kanttiin. Hinta-arvioista puuttuu merkittävä osa käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. Mm. sähkönkulutus on arvioitu vain noin 50%:ksi tarvittavasta määrästä. Investointikustannuksista on huomioitu vain tekopohjavesilaitoksen rakentamiskulut. Nekin liian pieninä. Veden kulutus on järjestelmällisesti arvioitu liian suureksi, Valkeakosken suunnan osalta lähes kaksinkertaiseksi, millä on saatu laskennallisesti pienennettyä investointikulujen osuutta vertailuhinnassa. Vaihtoehdon 0+ (nykyisten laitosten saneeraus) osalta trendi on ollut päinvastainen. Jo ennestäänkin korkeat arviot ovat lyhyessä ajassa jopa kaksinkertaistuneet ilman pätevää syytä. Kirjoittajan arvion mukaan tekopohjavedestä tuotetun tukkuveden hinta tulisi Valkeakoskella olemaan vähintään 0,70-0,90 euro/m 3 eli noin kolme kertaa kalliimpaa kuin nykyinen hinta. Kuluttajahinta nousisi 0,59-0,87 euro/m 3. Tämä tietäisi Valkeakosken kuluttajille vähintään 0,8 1,2 milj.euron lisälaskua joka vuodelle (kulutuksella 3650 m 3 /vrk) eli euroa vuodessa per asukas. Vastaavasti tekopohjavedestä tuotetun tukkuveden hinta tulisi Tampereelle olemaan vähintään 0,44-0,66 euro/m 3 eli noin kaksikolme kertaa kalliimpi kuin nykyinen hinta. Kuluttajahinta nousisi 0,32-0,62 euro/m 3. Tämä tietäisi Tampereen kuluttajille vähintään 3,5 6,7 milj.euron lisälaskua joka vuodelle (tekopohjaveden kulutuksella m 3 /vrk). Hintojen nousu on vieläkin suurempi, jos ja kun tekopohjavesilaitokseen liittyvät riskit toteutuvat. Jos valitaan 0+ vaihtoehto ja vain saneerataan nykyiset vesilaitokset, niin veden hinta ei tule olennaisesti nousemaan nykyisestä. 22
23 7. TAVASE-veden laatu ja sen vertailu Kuluttajan käyttämän veden laatu riippuu o raakaveden laadusta o vedenkäsittelyprosessista o veden säilyvyydestä jakeluverkossa Valinnalla tekopohjavesilaitoksen ja pintavesilaitoksen välillä voimme vaikuttaa ainoastaan näistä yhteen tekijään eli vedenkäsittelyprosessiin. Sillä voimme korjata raakaveden laatu ongelmia, mikäli ne on laitoksen rakentamisessa huomioitu. Vaikka vesilaitoksen tuottama vesi olisi kuinka hyvää tahansa, niin se voi pilaantua, jos veden säilyvyys jakeluverkossa on huono. Suomessa tekopohjavesilaitoksen olennainen tehtävä on vähentää maaperässä imeytettävän pintaveden luonnontilaista orgaanista ainetta [30, s.15]. Lisäksi tekopohjavesilaitos tasaa veden lämpötilan vaihteluita. 7.1 Veden orgaanisen kokonaishiilen pitoisuus Tarkastellaan seuraavassa taulukossa orgaanisen hiilen määrää. Veden orgaanisen kokonaishiilen määrä (TOC mg/litra) keskiarvo minimi maksimi Raakavesi Roineen raakavesi, v , 5,9 5,2 6,8 Tampereen Vesi [18-21] Suunniteltu tekopohjavesilaitos TAVASE-tekopohjavesilaitos, 2,2 1,8 2,6 Suunnittelukeskus Oy v.2002 [26] TAVASE-tekopohjavesilaitos, Keski- 5 Suomen Ympäristökeskus [5] Toimiva pintavesilaitos Ruskon pintavesilaitos v.2005, 2,0 1,2 2,7 Tampereen Vesi [18] Ruskon pintavesilaitos v.2008, 2,2 1,4 2,7 Tampereen Vesi [21] Toimiva tekopohjavesilaitos [30, s.167] Ahvenisto 2,0 Vuonteenharju 1,1 Rusutjärvi 1,9 Jäniksenlinna 2,0 Pursiala 2,1 Taulukko 7.1 Orgaanisen kokonaishiilen määrä 23
24 Taulukon 7.1 arvojen perusteella suunniteltu tekopohjavesilaitos tuottaisi parhaassa tapauksessaan (TAVASE:n konsultin arvio) vastaavan laatuista tai hieman huonompaa vettä kuin jo toimiva Ruskon pintavesilaitos. YVA-viranomaisen (Keski-Suomen ympäristökeskus) arvion mukaan tehopohjavesilaitoksen tuottama vesi vastaisi lähinnä Roineesta saatavaa raakavettä. Ruskon pintavesilaitoksen osalta laatu oletettavasti vielä paranee, kun vedenottoputkea pidennetään ja raakaveden laatu etenkin kesäisin paranee. Koska TAVASE:n ja YVA-viranomaisen arvio tekopohjaveden laadusta on aivan erilaiset, niin tarkastellaan asiaa tarkemmin luvussa Tavase-tekopohjaveden TOC-arvon arviointi Orgaanisen aineksen (TOC-pitoisuus) vähenemiseen on ratkaiseva merkitys seuraavilla tekijöillä [30]: o maaperän rakenne o raekoostumus o pohjavesivyöhykkeen vedenjohtavuus (K-arvo) o veden viipymäaika maaperässä Mitä suurempi on pohjavesivyöhykkeen vedenjohtavuus, sitä pidempi viipymä ja virtausmatka tarvitaan, jotta tekopohjavesi puhdistuisi toivotulla tavalla [4]. Seuraavassa tarkastellaan tekopohjaveden viipymää maaperässä ja sen puhdistumiseen tarvittavaa viipymää. Tekopohjavesilaitoksen veden arvioitu viipymäaika Maaperän tehokkaalle huokoisuudelle on Vehoniemenharju- Isokangas alueen tekopohjavesilaitokselle arvioitu seuraavan taulukon mukaisia arvoja. Vehoniemenharjun-Isokangas tekopohjavesilaitoksen alueiden tehokas huokoisuus tehokas huokoisuus koepumppausten perusteella [4] YVA-viranom. v.2002 [5] Tavasen mallinnus - v.2002 [5] Alue 1 0,02-0,3 (ka. 0,12) 0,10 0,35 Alue 2 0,10 0,35 Alue 3 0,10 0,35 Huom. TEMU-tutkimuksen laitoksilla tehokkaan huokoisuuden arvot 0,10-0,15 [4] Taulukko
25 Siis Tavase on laskelmissaan käyttänyt noin kolme kertaa todellisia suurempia huokoisuuden arvoja mallinnuksessaan. Siksi myös sen arvio tekopohjaveden viipymästä maaperässä (taulukko 7.2.2) on noin kolme kertaa suurempi kuin todelliseen mittaukseen perustuva YVA-viranomaisen arvio. Vehoniemenharjun-Isokangas tekopohjavesilaitoksen alueiden arvioitu veden viipymäaika arvioitu viipymäaika [vrk] YVAviranomainen[5] Tavase [5] Tavase [23] Alue (min.40) Alue (min. 30) Alue (min. 60) Taulukko Edelliseen taulukkoon on lisätty myös Tavase:n laatiman YVAarviointiselostuksen [23] mukaiset arvot. Vaikka Tavase on siinä käyttänyt tehokkaan huokoisuuden arvona 0,25 eli pienempää kuin aiemmissa mallinnuksissaan, niin silti mallin antamat viipymät ovat jopa kasvaneet aiemmasta. Ristiriitaista. Muutenkin Tavasen mallinnukset ovat ristiriitaisia: o Hiedanperänlahden ja Vehoniemenkylän kohta, missä vedenjohtavuus on suuri, on mallinnettu inaktiivisiksi (=alue, missä laskentamallissa ei vesi voi virrata)[4,5] o YVA-arviointiselostuksen [23] liitteen 12 kuvassa 7 ja sen alaliitteessä 7 on inaktiiviset alueet ovat erilaiset Tavasen virtausmallinnuksia on vaikea sen enempää kommentoida, koska he eivät ole julkaisseet niistä kuin vähän pintapuolisia tietoja. Pohjavesivyöhykkeen vedenjohtavuus ja veden puhdistumiseen tarvittava viipymä Taulukkoon on kerätty TEMU-hankkeen tekopohjavesilaitosten [30, s ] vedenjohtavuuden sekä TOC-arvon pienenemiseen 65%:lla tarvittavia viipymäaikoja sekä myös niiden raakaveden TOC-pitoisuus [30, s.167]. 25
26 TEMU-hankkeen tekopohjavesilaitoksien vedenjohtavuus, tarvittava viipymä (TOC-pitoisuus pienenee 65%) ja raakaveden TOC-pitoisuus. vedenjohtavuus [m/s] tarvittava viipymäaika [vrk] raakaveden TOC-pitoisuus [mg/l] Jäniksenlinna 0, ,8 Ahvenisto 0, ,3 Rusutjärvi 0, ,7 Vuonteenharju NN 0, ,7 Pursiala 0, ,4 Taulukko Taulukon arvot ja niiden kautta piirretty trendiviiva on esitetty seuraavassa kuvassa Tarvittavan viipymän riippuvuus maaperän vedenjohtavuudesta (K-arvosta), TEMU-hanke Raakaveden TOC-pitoisuudesta poistuu 65% TEMU- tekopohjavesilaitoksilla Tarvittava viipymä [vrk] ,001 0,002 Vedenjohtavuus [m/s] TEMU tpvl:t trendiviiva TEMU tpvl:t Kuva Tekopohjaveden puhdistumiseen tarvittavan viipymäajan riippuvuus maaperän vedenjohtavuudesta TEMUhankkeessa. TEMU-hankkeen tulosten mukaisen trendin perusteella seuraavassa taulukossa ja kuvassa on esitetty kirjoittajan arvio Vehoniemenharju-Isokankaan eri alueilla tarvittavasta viipymästä niille määritettyjen vedenjohtavuuksien [4,5] perusteella. 26
27 Vehoniemenharju-Isokankaan tekopohjavesilaitoksen alueiden vedenjohtavuus ja arvioitu tarvittava viipymä (TOC-pitoisuus pienenee 65%) vedenjohtavuus [m/s] alue 1 0,010-0, alue 2 0,005-0, alue 3 0,005-0, keskimäärin 0, Taulukko Tarvittava viipymäaika [vrk] 600 Arvio tarvittavasta viipymästä Vehoniemenharjun-Isokankaan alueilla Raakaveden TOC-pitoisuudesta poistuu 65% (huom. Tavase:n oman arvion osalta TOC pienenee 50-65%) 500 Tarvittava viipymä [vrk] ,01 0,02 0,03 Vedenjohtavuus [m/s] TEMU tpvl:t Tavasen arvio omasta laitoksestaan alue 1 alue 2 alue 3 trendiviiva TEMU tpvl:t Kuva Arvio tekopohjaveden puhdistumiseen tarvittavasta viipymäajasta Vehoniemenharjun-Isokankaan eri alueilla. Kuvassa on esitetty myös Tavasen oma arvio tarvittavasta viipymästä (40 vrk) lähteen [5] mukaan. Se poikkeaa erittäin paljon TEMU-hankkeen laitosten arvoista sekä trendiviivasta. Vehoniemenharjun-Isokankaan alueen vedenjohtavuus on suuruusluokaltaan kertaa suurempi kuin TEMU-hankkeen tutkituissa tekopohjavesilaitoksissa. Siten tarvittavan viipymän tarkka arviointi TEMU-laitoksen mittausten perusteella on epävarmalla pohjalla, mutta arvioiden suuruusluokka on todennäköisesti oikea. 27
28 7.3 Veden lämpötila Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitos ympäristövaikutusten arviointiselostuksen [23, s.171] mukaan pintavesilaitoksen ja tekopohjavesilaitoksen tuottamien vesien merkittävin ero on veden lämpötilassa. Kuitenkin tämä ero on todella pieni (2 astetta), kuten taulukosta voidaan todeta. Veden lämpötila [ C] keskiarvo minimi maksimi TAVASE-tekopohjavesilaitos [23] Ruskon pintavesilaitos pidennetyllä vedenottoputkella [23] Ruskon pintavesilaitoksen käsitelty vesi v [21] 8,5 1,2 19,9 Taulukko 7.3.1, Veden lämpötilan arvoja. Em. lähteessä ei ole kuitenkaan kerrottu, miten tuo arviointi on tehty. Lähinnä herää kysymys, miten on huomioitu se, että imuputki ja siirtolinja kulkevat järven pohjassa pitkiäkin matkoja, jolloin teräsputkessa (imuputki ja Tampereen siirtolinja) tapahtuu merkittävää lämpötilojen tasoittumista (järvivesi tekopohjavesi). Lopputulos voi olla, että pintavesilaitoksen ja tekopohjavesilaitoksen veden lämpötilat ovat samoja. Tuo pieni lämpötilaero voisi säilyä, mikäli järven alitukset tehtäisiin muovisilla putkilla, kuten Valkeakosken suunnan osalta on suunniteltu. Muovin lämmönjohtavuus on paljon pienempi kuin teräksen ja muoviputken seinämän vahvuus paljon suurempi. YVA-viranomaisen mukaan [4] suunnitellun laitoksen tekopohjaveden lämpötila seuraa järviveden lämpötilaa. 28
29 7.4 Veden laatu YVA-selostuksen perusteella Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitos ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan [23, s.171] (Tavase Oy) otsikon Pintaveden ja tekopohjaveden laatuvertailu alla: o merkittävin ero on veden lämpötilassa o ero on kuitenkin kohtuullisen pieni (ehkä noin 2 astetta kumpaankin suuntaan) o hygieenisyyden suhteen vaihtoehdot ovat samanarvoiset o onnettomuusriskien osalta tekopohjavesi ei ole merkittävästi turvallisempi lukuun ottamatta ydinlaskeumatilannetta o pintavesilaitoksella on mahdollista päästä orgaanisen aineen määrässä samalle tasolle kuin tekopohjavedessä Ydinlaskeumatilanteesta Tavase [23, s.134] on maininnut seuraavaa: o tuoreen laskeuman radionuklidit rikastuvat nopeasti pintavesiin o pitkäikäiset radionuklidit eivät ongelma tekopohjavesilaitoksilla eikä pintavesilaitoksilla o koska lyhytikäisistä radionuklidit ehtivät hajota ennen tekopohjaveden hyödyntämistä, niin se on pintavesilaitosta (juomavedeksi alle 1 vrk) turvallisempi o radioaktiivinen jodi ei juurikaan poistu kemiallisessa pintaveden käsittelyssä Arvioidaan tuota ydinlaskeuma ongelmaa STM:n Ympäristöterveyden erityistilanteiden oppaan [32] perusteella: o Valuma- ja sulamisvesien mukana tulee radioaktiivisia aineita maalta vesistöihin, mutta määrät jäävät yleensä muutamaan prosenttiin valuma-alueelle tulleesta laskeumasta. (siis Tavasen väittämää rikastumista ei tapahdu) o talvella jääpeite estää ja hidastaa radioaktiivisten aineiden joutumista veteen (näin siis pintavesilaitoksessa, entä tekopohjavesilaitoksen imeytysalueilla?) o Vesilaitosten tuottama vesi on harvoin turvallisuusriski laskeumatilanteessa o Altistumisaika juomaveden radioaktiivisille aineille jäi Tshernobylin onnettomuuden yhteydessä lyhyeksi ja säteilyannokset näin ollen pieniksi. o myös lyhyen puoliintumisajan omaavia radioaktiivisia aineita, kuten 131 I, esiintyi pintavedessä, mutta vain lyhyen aikaa o juomaveden osuus laskeuman aiheuttamasta sisäisestä annoksesta on pieni verrattuna elintarvikkeista saatavaan annokseen 29
30 o sadeveden käyttöä ihmisten ja karjan juomavetenä tulee välttää ensi viikkoina laskeuman leviämisen jälkeen Kirjoittajan arvion mukaan o pintavesilaitosten saneerauksen yhteydessä imuputken pää on syvällä alusvedessä, ei pintavedessä, ja laskeuman jodi jää pääasiassa pintavesikerrokseen o normaalisti veden siirtymistä pintavesikerroksesta alusveteen ei tapahdu muuten kuin keväällä ja syksyllä täyskierron aikana o tekopohjaveden parempi turvallisuus ajatellen kriisitilannetta kuten ydinlaskeumatila on hyvinkin kyseenalainen, koska alusvettä käyttävän pintavesilaitoksen osalta ongelma on erittäin vähäinen jopa pienempi kuin tekopohjavesilaitoksella o ongelma myös kovin marginaalinen ja epäolennainen kokonaisuuden kannalta, koska ydinonnettomuuden sattuessa muut asiat kuin talousvesi ovat merkittäviä 7.5 Johtopäätökset veden laadusta Hyvin suunnitelluilla ja toimivilla tekopohjavesilaitoksilla veden orgaanisen hiilen pitoisuudet (TOC) ovat samalla tasolla kuin Ruskon pintavesilaitoksessa. Tavasen arvio, että Vehoniemenharjun-Isokankaan tekopohjaveden puhdistumiseen tarvittava viipymäaika olisi 40 vrk ja että laitoksessa viipymä olisi noin vrk, on harhaanjohtava. Syy siihen on, että laskelmissaan Tavase ei ole hyödyntänyt harjualueen todellisia mitattuja arvoja eikä muiden laitoksien tutkimustietoja. Kirjoittajan, TEMU-hankkeen tutkimustietoihin perustuva, arvio on, että tarvittava viipymä olisi suuruusluokkaa vrk, mutta laitoksessa viipymä olisi vain noin vrk eli reilusti alle kymmenesosa tarvittavasta. Siten vesi ei puhdistu suunnitellussa tekopohjavesilaitoksessa eli Vehoniemenharjun-Isokankaan alue ei sovellu suunnitellun tekopohjavesilaitoksen toteuttamiseen YVA-viranomainen, Keski-Suomen ympäristökeskus, tuo selkeästi esiin Tavasen käyttämien laskelmien harhaanjohtavuuden sekä karkeat puutteet ja virheet. Sen tekemä arvio tekopohjaveden laadusta oli, että tekopohjavesi vastaa laadultaan lähinnä raakavetenä käytettävää järvivettä, on täysin oikea. Tavase on nämä tiedot vain lakaissut maton alle vaatimalla ne poistettavaksi YVA-viranomaisen lausunnosta. Peruste tähän oli se, että laitoksen toimivuuden arviointi ei kuulu YVAviranomaiselle, vaan se on Tavasen vastuulla. 30
31 Tavase:n laatima laskentamalli tekopohjavesilaitoksen virtauksille on sovitettu toimimaan ylioptimististen toiveiden mukaisesti, vaikka sen pitäisi olla sovitettu vastaamaan todellisuutta. Siksi Tavasen käyttämien mallien virtauslaskennan tulokset eivät anna oikeaa kuvaa laitoksen tuotannon aikaisesta toiminnasta (toimimattomuudesta) ja ympäristövaikutuksista kuten esim. vuodoista ympäristöön. Tekopohjavesilaitoksen ja pintavesilaitoksien tuottaman veden lämpötilat vastaavat käytännössä toisiaan, jos niillä käytetään saman laatuista raakavettä. Onnettomuusriskien osalta tekopohjavesilaitos ei ole sen turvallisempi kuin pintavesilaitos. 31
32 8. Tekopohjavesilaitokseen liittyviä riskejä Riski 1 Harju tukkeutuu, koska esikäsittelylaitosta ei ole rakennettu. 2 Tekopohjaveden viipymä maaperässä jää liian pieneksi ja vesi ei puhdistu halutulla tavalla. 3 Laitos ei tuota suunniteltua vesimäärää. 4 Vesi ei kulje maaperässä suunnitellusti, vaan purkautuu ympäristöön aiheuttaen vahinkoa asukkaille, rakennuksille, teollisuudelle, Pälkäneen vesilaitokselle sekä ympäristölle. 5 Maaperästä veteen liukenevat haittatekijät. 6 Koko hankkeen toteutuneet kustannukset ovat suunniteltuja suuremmat. 7 Tekopohjavesilaitos käyttää monopoliasemaansa hyväkseen. Todennäköisyys ja merkitys Erittäin todennäköinen. Vahingon korjaaminen on käytännössä vaikeaa tai mahdotonta. Laitoksen toimintaa on vaikea jatkaa esim. imeytysalueita siirtämällä, koska harjun rakenne ja muoto eivät mahdollista sitä. Erittäin todennäköinen. YVAviranomaisen mukaan näin tulee käymään. Imeytysmääriä joudutaan pienentämään merkittävästi. Erittäin todennäköinen. Rakennettava toinen vastaava laitos Pinsiönharjulle. Erittäin todennäköinen. Laitoksen laskentamallit eivät vastaa todellisuutta ja niissä on sekä tunnettuja että vielä tuntemattomia puutteita ja virheitä. Virheellinen malli antaa väärän kuvan veden virtauksista. Tuotantokäytön yhteydessä nämä virheet ja puutteet tulevat esille. Todennäköistä. Veteen liukenee ainakin rautaa, mangaania sekä kasvinsuojelumyrkkyjen jäänteitä. Jälkikäsittelyä tehostettava. Erittäin todennäköistä. Hankkeen kaikkia kustannustekijöitä ei ole huomioitu eikä tehtyjä kustannusarvioita päivitetty. Tavase Oy:llä on oma vastuualueensa ja kunnilla omansa, jolloin kokonaisuus ja vastuualueiden rajapinnat (mm. tekopohjaveden laatu) eivät ole hallinnassa. Erittäin todennäköistä. Yhtiön kustannuksille tai katteelle ei ole asetettu rajoituksia. Yhtiön toimintaa ei pystytä valvomaan, koska yhtiö vetoaa yrityssalaisuuteen. Erityisen ongelmallinen, jos laitos tulevaisuudessa yksityistetään. 32
33 8 Epäonnistuneen hankkeen kustannukset kohdistuvat vain osaan osakkaista. 9 Vesihuollon toimivuus huononee. 10 Veden hinnan nousu rajoittaa teollisuutemme kehittymistä. Todennäköistä. Sopimusehtojen vesimäärien toteutumiseen liittyvät osakkaiden lunastuksen voivat kasata epäonnistuneen hankkeen kustannukset Valkeakoskelle tai jollekin muulle kunnalle. Epäonnistumisen aiheuttamat erimielisyydet lisäävät ongelmia kuntien välisessä yhteistyössä. Todennäköistä. Tekopohjavesilaitoksen toiminta/ympäristöongelmat saattavat keskeyttää veden valmistuksen ja estää veden toimituksen asiakkaille. Myös riski kymmenien kilometrien pituisten siirtolinjojen katkeamiselle ja siten veden toimituksen loppumiselle on suuri. Erittäin todennäköistä. Veden hinta on erityisen tärkeä tekijä elintarviketeollisuudelle ja se siirtyy edullisemmalle alueelle. 33
34 9. Tekopohjavesilaitoksen ympäristövaikutukset Keski-Suomen ympäristökeskuksen lausunnosta v.2003 [6] Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Vehoniemen Isokankaan tekopohjavesihanke löytyy perusteita vertailla tekopohjavesilaitoksen ympäristövaikutuksia pintavesilaitos vaihtoehdon vaikutuksiin. Tässä muutama ote lausunnon Lopuksi luvusta: o Hankkeen (Vehoniemen Isokankaan tekopohjavesilaitos) sijoittamista tiheästi asuttuun ympäristöön ei voi pitää suositeltavana ennen kuin tekopohjaveden virtausten ennustettavuus on nykyistä varmemmalla pohjalla. Luotettavasti todennetun tekopohjaveden virtausmallin kehittäminen on siten hankkeen avainkysymys ympäristövaikutusten kannalta. o Hankevaihtoehdon 2 (Julkujärven-Pinsiönkankaan tekopohjavesilaitos) edellyttämät selvitykset ovat puutteellisia ja pintapuolisia. o Hankevaihtoehdon 0+ (pintavesilaitosten saneeraus) kielteiset ympäristövaikutukset näyttävät arviointiselostuksen perusteella jäävän vähäisiksi. TEMU-hankkeen [30] johtopäätösten mukaan imeytysalueiksi ei tule valita arvokkaita elinympäristöjä tai mieluiten luonnontilaisina säilytettäviä alueita. Imeytysalueita onkin pidettävä lähinnä tekopohjaveden tuotantoalueina eikä osana luonnontilaista tai vain metsätalouskäytössä olevaa metsää. Johtopäätös Pintavesilaitosten saneeraaminen on ympäristövaikutuksiltaan selvästi parempi vaihtoehto. Se on siksi helppo hyväksyttää ja siten nopea toteuttaa. 34
35 10. Tyrynlahden pintavesilaitos tulevaisuudessa Valkeakoskella on kohta 20 vuotta laskettu kaikki Tavase:n toteutumisen varaan. Se on tarkoittanut sitä, että muiden vaihtoehtojen osalta tutkimukset ja selvitykset on suurelta osin tekemättä. Tämä asia tulee korjata viipymättä. Tyrynlahden käyttöteknikon Reijo Heinon mukaan [29] viimeinen isompi investointi Tyrynlahden vesiasemalle tehtiin vuonna 1990, jolloin tuli mm. uusi valvomo ja alavesisäiliö. Tyrynlahden vesiasema rakennuksena kaipaa ehostusta varsinkin sisäpuolisissa tiloissa ja riippumatta tulevista ratkaisuista. Tarkastellaan Tyrynlahden vesilaitoksen tulevaisuutta kahdessa vaihtoehtoisessa tapauksessa Valkeakosken suunnan o A) tekopohjavesilaitoksen jälkikäsittelylaitoksena o B) itsenäisenä pintavesilaitoksena A) Tekopohjavesilaitoksen jälkikäsittelylaitoksena Jälkikäsittelyn vaatimuksia [29] o tekopohjavedestä on alkaloinilla poistettava veden korroosiota aiheuttava happamuus. Tämä tapahtuu syöttämällä veteen sammutettua kalkkia. Jos pohjavesi on riittävän kovaa, on alkalointi tehtävä soodalla tai lipeällä. Pohjavesissä ja tekopohjavesissä hyvin yleisesti esiintyvä liika rauta on hapettamalla saostettava ja suodatettava pois. o veden desinfiointi tulee olemaan täsmälleen sama kuin se on tällä hetkellä. Vesi käsiteltäisiin Tyrynlahden vesiasemalla UV-valolla ja veteen syötettäisiin natriunhypokloriittia sekä ammoniumkloridia, joista muodostuu klooriamiinia ennen kuin vesi pumpataan putkiverkostoon. o jos tekopohjaveden rautapitoisuus osoittautuisi liian korkeaksi, täytyisi rauta saostaa ja suodattaa pois vesiasemalla Muutokset nykyiseen toimintaan [29] o siirryttäessä tekopohjaveteen, Tyrynlahden vesiaseman toiminta ei muutu kovin olennaisesti. o käytössä olevista kuudesta kemikaalista ja UV-laitteesta jäisi pois kolme kemikaalia, saostuskemikaalit alumiinisulfaatti ja ferrisulfaatti sekä hiilidioksidi o alumiinisulfaatti jäisi varalle o huomattava osa vesiaseman prosessilaitteistosta pysyisi toiminnassa edelleen. 35
Tavase - 100 miljoonan pyramidihuijaus. Ari Nieminen, Valkeakoski 9.3.2011
Tavase - 100 miljoonan pyramidihuijaus Ari Nieminen, Valkeakoski 9.3.2011 Pyramidihuijaus Ponzi-huijaus on pyramidipelin muoto, jossa: 1. joku keksii kuvitellun tai olemassa olevan sijoituskohteen, johon
Tavase kyllä vai ei? Valkeakoski-opiston luentosali, 30.5.2011 Ari Nieminen, Valkeakoski
Tavase kyllä vai ei? Valkeakoski-opiston luentosali, 30.5.2011 Ari Nieminen, Valkeakoski Sisältö 1. Tekopohjavesilaitoksen toimintaperiaate (erillinen esitys) 2. Hyvän vesihuollon kriteerit 3. Kokemuksia
Aluehallintoviraston päätös Nro 95/2012/2, Dnro LSSAVI/88/04.09/2010
1 Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto VALITUSKIRJELMÄ PL 200 8.12.2012 65101 Vaasa kirjaamo.lansi@avi.fi Vaasan hallinto-oikeudelle Osoite Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa, s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi
Päätös Nro 72/2015/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/73/04.09/2010
Päätös Nro 72/2015/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2015 ASIA HAKIJA Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen sekä töiden aloittaminen
SUUNNITELMASELOSTUS. 16WWE0815 24.10.2011 Revisio A - 7.3.2014 TAVASE OY. Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen yleissuunnitelma
SUUNNITELMASELOSTUS 24.10.2011 TAVASE OY Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen yleissuunnitelma Sisältö 1 1 YLEISTÄ 4 1.1 Vehoniemen Isokankaan harjualueen tekopohjavesihanke 4 2 LÄHTÖTIEDOT
TURUN SEUDUN TEKOPOHJAVESI- JÄRJESTELMÄ
TURUN SEUDUN TEKOPOHJAVESI- JÄRJESTELMÄ TURUN SEUDUN TEKOPOHJAJÄRJESTELMÄ Lyhyesti ratkaisu Turun seudulla olleisiin veden hankinnan ongelmiin hankkeessa ovat osakkaina Lieto, Parainen, Naantali, Raisio