Source: http://docplayer.pl/37836606-Zasuwy-nozowe-lechar-art-170th-172th-przeznaczenie-i-zastosowanie.html
Timestamp: 2018-06-24 08:10:14+00:00
Document Index: 74039498

Matched Legal Cases: ['Art.170', 'Art.170', 'art.170', 'art.170', 'art.172', 'Art. 170', 'Art. 172', 'art.170', 'art.172']

ZASUWY NOŻOWE. LECHAR Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie - PDF
Download "ZASUWY NOŻOWE. LECHAR Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie"
1 Przeznaczenie i zastosowanie Zasuwy nożowe służą do regulacji lub zamykania przepływu płynnych czynników roboczych o dużej gęstości, emulsji oraz czynników roboczych będących proszkami i granulatami. Stosowane są w sieciach kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków oraz do celów przemysłowych. Charakterystyka Wymiary: Przyłącza: Do przyłączy kołnierzowych PN10 gwintowane otwory w kołnierzach (art.170th i 172TH) Czynnik roboczy: Woda, woda do uzdatniania, pulpa celulozowa, proszki*, produkty przemysłu spożywczego, substancje chemiczne * w przypadku zastosowania proszków należy odwrócić kierunek przepływu Zakres pracy: Temperatura robocza: - 10 o C 90 o C (art.170th) - 15 o C 100 o C (art.172th) Maksymalne ciśnienie robocze: DN PN [MPa] , , , , , ,2 Strona 1 z 6
2 Wymiary i budowa Oznaczenie Opis Art. 170TH Art. 172TH 1 Korpus Żeliwo GG 25 Stal węglowa A351 CF8M 2 Nóż AISI 304 AISI Prowadnica DN50 DN200 Aluminium Stal węglowa A351 CF8M 3 Prowadnica DN250 DN700 Żeliwo GG 25 Stal węglowa A351 CF8M 4 Siedzisko NBR EPDM 5 Kolumna Stal lakierowana Stal lakierowana 6 Uchwyt AISI 304 AISI Uszczelka PTFE PTFE 8 O-ring NBR EPDM 9 Osłona Stal Stal 10 Otwór olejowy Stal Stal 11 Śruba mocująca Stal Stal 12 Kaptur Stal Stal 13 Osłona kaptura Plastik Plastik 14 Wrzeciono AISI 303 AISI Nakrętka trzpienia Brąz Brąz 16 Pokrętło Stal Stal 17 Podkładka Mosiądz Mosiądz Strona 2 z 6
3 DN E H H H L L ØV WAGA art.170th 6,53 7,1 8,53 9,8 12,7 16,16 26,8 43,5 57, WAGA art.172th 6,52 7,81 8,48 10,06 12,7 15,8 27,8 44,6 58, * waga [kg] Strona 3 z 6
4 Wymiary gwintowanych otworów montażowych DN ØK ØM M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M27 M27 Liczba otworów gwintowanych A Strona 4 z 6
5 Ogólne wytyczne Należy upewnić się, że zawory stosowane są zgodnie z warunkami wykorzystania danej instalacji (rodzaj płynu, ciśnienia i temperatury). Niezbędne jest posiadanie wystarczającej liczby zaworów odcinających, umożliwiających odłączenie danego fragmentu instalacji w razie awarii, w celu podjęcia niezbędnych napraw i konserwacji, bez konieczności wyłączania całej instalacji. Jak również wyposażenie się w niezbędny sprzęt do ewentualnych napraw. Należy upewnić się, że instalowane zasuwy zostały dobrane odpowiednio do natężenia przepływu czynnika roboczego, aby w pełni móc wykorzystać ich możliwości. Instrukcja montażu 1. Przed zainstalowaniem zasuwy, należy oczyścić i usunąć wszystkie obiekty znajdujące się w rurach, które mogłyby spowodować zablokowanie się zasuwy. 2. Należy upewnić się, że oba końce rur podłączone są do zasuw liniowo (w przeciwnym razie zasuwy mogą nie działać poprawnie ). 3. Należy upewnić się, że wszystkie odcinki rur są dopasowane do zasuw i sprawdzić czy nie dochodzi do przecieków na połączeniach. Wszelkie nieprawidłowości połączeń wpływają na pracę zasuw i mogą prowadzić do ich zniszczenia oraz uszkodzenia całej instalacji. 4. Powinno się pamiętać o prawidłowym podparciu rur, co pozwoli zniwelować nadmierne obciążenie zasuw, chroniąc tym samym całą instalację przed uszkodzeniami. 5. Podczas instalacji zasuw, nie należy przenosić ich przy pomocy pokrętła. 6. Zasuwy można instalować prawie w każdej pozycji, ale zalecane przedstawiono poniżej na rysunku. Strona 5 z 6
6 7. Jeżeli zasuwa instalowana jest na końcu rury, musi znajdować się pomiędzy 2 kołnierzami. 8. Zasuwy nożowe są zaworami o przepływie jednokierunkowym, wskazanym na korpusie zasuwy przy pomocy strzałki. Przy użyciu proszków, jako czynnika roboczego należy odwrócić kierunek przepływu. 9. Podczas montażu zasuwy śruby mocujące należy dokręcać po przekątnej. 10. Podczas czyszczenia instalacji zasuwy muszą być otwarte. 11. Test szczelności należy wykonać na czystej instalacji i częściowo otwartych zasuwach, pamiętając o tym aby nie przekroczyć maksymalnego ciśnienia zgodnie z normą EN Zasuwę należy otwierać ostrożnie. 13. Należy dokręcić dławicę przy pierwszym uruchomieniu instalacji, tak aby obsługa pokrętła była łatwa i aby nie dochodziło do wycieków. Należy upewnić się, że nie dochodzi do kontaktu między zasuwą i dławicą. 14. Wrzeciono zasuwy musi być zawsze nasmarowane. 15. Zaleca się raz w miesiącu otworzyć i zamknąć zasuwę. Uwagi dodatkowe Zastrzega się prawo do wprowadzania poprawek i zmian w opisanych produktach i w ich danych technicznych w każdym momencie i bez uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień. Wyrób użyty do instalacji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, mianowicie: - udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania, - naprężeniami spowodowanymi przez rurociągi lub wyposażenie (najlepiej instalować na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia instalacji przed naporem czynnika) - zbyt wysokimi temperaturami czynnika roboczego i otaczającego powietrza, - wywołanymi środowiskiem korozyjnym, - spowodowanymi niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (np. udar, kawitacja). Po zamontowaniu przepłukać rurociąg celem usunięcia zanieczyszczeń. Strona 6 z 6