Source: http://docplayer.fi/187806-Saatoopas-versio-2010-07-hajottimet-ilmavirtasaatimet-ilmastointijarjestelmat.html
Timestamp: 2017-01-20 20:49:27+00:00
Document Index: 11992734

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'kko ', 'kko\n']

⭐Säätöopas. Versio 2010:07. Hajottimet Ilmavirtasäätimet Ilmastointijärjestelmät
1 Säätöopas Versio 2010:07 Hajottimet Ilmavirtasäätimet Ilmastointijärjestelmät2 23 Sisältö Mittaus ja säätö 5-6 Kattohajotin ja 7-17 liitäntälaatikko ALSc ALCa 8 CBEa 8 CDDb 8 CDKa 9 CDRb 9 CKDa 10 CKPa 10 CVHb 11 DPGa 11 EAGLE Sa/Da 11 EIVa 11 LOCKZONE Ba 12 LPAa 12 ROCa 12 COLIBRI CCa 13 COLIBRI CRa 14 EAGLE Ca 15 HAWK Ca 16 LOCKZONE Ca 17 PELICAN CSa/CEa 18 Seinähajotin ja liitäntälaatikko ALVd COLIBRI Wa 19 EAGLE Wa 19 LOCKZONE Wa 20 PELICAN Wa 20 ROWb 20 Säleikkö ja liitäntälaatikko TRGc ALGc 21 GRLc 22 GTHc 22 Kattohajotin pyöreällä, maalatulla liitäntälaatikolla ACDa 23 EAGLE Fa 24 LOCKZONE Fa 24 Piennopeuslaitteet DBCa 25 DBRe 25 DCPe 26 DHCe 26 DVCe 26 ICPa 26 IHCa 26 IVCa 26 DIRc 27 DKCe 27 DRCe 27 DRIf 27 Ilmanjakolaitteet 28 DOMO b 28 Suutinkanava säädettävällä mittausyksiköllä 28 IBIS Ca 28 34 Sisältö Rakohajotin 29 SLAT 1 SLAa 29 STAT 2 SLAa 29 Neliömuotoiset suutinhajottimet 30 liitäntälaatikolla SRYT 1 SRYb 30 SRYT 2 SRYb 30 Poistoilmalaitteet EXCa 31 ROEa 32 Ilmavirtasäätimet VARd 33 CRMc 1 36 CRMc 5 36 Ilmastointijärjestelmät 37 Ilmastointipalkit ja ilmastointimoduulit BALTIC 38 BRC 38 BISCAY 39 BSA 40 PARASOL PARASOL PARASOL EX PARASOL EX ADRIATIC VF 46 BISCAY VF 50 PARAGON PARAGON WALL5 Mittaus ja säätö Näissä säätöohjeissa annetaan mittausohjeet Swegon Oy:n mitattaville ilmanvaihtolaitteille. Laitteet on varustettu säätöpellillä ja kiinteillä mittausyhteillä, joka sopivat vertailupaineen mittaukseen Ruotsin rakennustutkimusviraston (Byggforskningsrådet, BFR) raportin T22:1998 mukaisesti. Mittausohjeet Kiinteällä virtausmittarilla varustetuissa kanavissa käytetään menetelmää A2. Kiinteillä mittausyhteillä varustetuissa poistoilmalaitteissa käytetään menetelmää B22. Kiinteillä mittausyhteillä varustetuissa tuloilmalaitteissa käytetään menetelmää C1. Kun mittaus tehdään liitäntälaatikon tuloaukossa, käytetään menetelmää C11, ja liitäntälaatikon sisällä mitattaessa menetelmää C12. Tässä erotetaan menetelmä C121, kun mittausyhteitä on yksi, ja menetelmä C122, kun mitataan kahden mittausyhteen kautta. Mittausyhteisiin on asennettu helposti esille otettavat mittausletkut. Joissakin tapauksissa mittausletkut on liitetty kiinteisiin kannellisiin mittausyhteisiin. Kannen on oltava kiinni muulloin kuin mittauksen aikana. Huomautus: BFR:n raportti T22:1998 korvaa aiemman ilmanvaihtoasennusten ilmavirran mittausmenetelmiä koskevan raportin T32:1982. VVS AMA 1998:n mukaan kanavajärjestelmän tiiviysvalvontaan, suunnitellun ilmavirran säätöön ja ilmavirran tarkastukseen liittyvissä ilmavirtamittauksissa on käytettävä raportissa T22:1998 suositeltavia ilmanvaihtojärjestelmien ilmavirran mittaukseen tarkoitettuja mittausmenetelmiä. Mittaus- ja säätötoimet: 1. Määritä laitteen k-kerroin Säätöoppaan ohjeiden mukaisesti. 2. Kytke painemittari mittausletkuun (-letkuihin) tai kiinteään mittausyhteeseen. 3. Lue mittauspaine pi (säätöpaine) painemittarista. 4. Ilmavirta voidaan nyt laskea seuraavan sivun kaavoilla. 5. Ilmavirtaa muutetaan peltiä säätämällä. Joissakin laitteissa ilmavirtaa säädetään muovitulpilla tai rakoja säätämällä. Kun oikea ilmavirta ja paine on saavutettu, säätöpelti lukitaan seuraavasti: Tuloilmalaitteet: 1. Jos pellin säädin koostuu valkoisesta ja mustasta nailonnarusta, suoraksi vedettyihin naruihin pitää tehdä nk. säätösolmu. Näin voidaan aina osoittaa pellin säätöasento. 2. Narut kierretään kerran laitteen lukkoruuvin ympärille. Pellin asento lukitaan ruuvia kiristämällä. Poistoilmalaitteet: Samalla tavoin kuin tuloilmalaitteissa. Jos laite on nk. korkeapaineventtiili, sisäkartio lukitaan takaosassa olevalla siipimutterilla. Kanavalaitteet: Kanavalaitteissa, joissa mittaus/säätö tapahtuu menetelmällä A2, pellin kahva on varustettu lukituksella. 56 Mittaus ja säätö Ilmavirran laskeminen k-kertoimen (säätökertoimen) avulla: Jokaisella mitattavalla laitteella on säätökertoimensa (eli k-kerroin). K-kerroin on tavallisesti merkitty laitteeseen. Seuraavilla kaavoilla lasketaan ao. ilmavirta tai säätöpaine, joka pätee suunnitellulle ilmavirralle. q = k p i (l/s) q = mitattu ilmavirta p i = todellinen mittauspaine (Pa) k = säätökerroin p i = ( q k ) 2 (Pa) p i = mittauspaine suunnitellulla ilmavirralla (Pa) q = suunniteltu ilmavirta k = säätökerroin Jos lämpötila ja ilmanpaine poikkeavat mittauksen aikana vakiotilasta (20 C ja 1013 mbar), mittauspaine lasketaan seuraavasti: p i = p i, mittatu 1,2 r mittaustilanne (Pa) Ilmavirta voidaan vaihtoehtoisesti laskea vakiotilalle seuraavasti: q = q mittatu 1,2 (Pa) r mittaustilanne 67 Kattohajotin ja liitäntälaatikko ALSc Ilmanjakolaittet Kuva 1. Mittaus kahdella letkulla menetelmän C121 mukaisesti. FRÅNLUFT / EXTRACT AIR TILLUFT / SUPPLY AIR TILLUFT / SUPPLY AIR k Tomelilla Sweden CEILING COLLECTION ALSc / k-faktor=19,9/17,6 q Quick Access q = k p = ( ) 2 q k Kuva 2. Mittaus kahdella letkulla menetelmän C122 mukaisesti, Ceiling Collection. p q p k p 78 Kattohajotin ja liitäntälaatikko ALSc ALSc ALCa ALBATROSS ALCa Koko Koko Tuloilma Letkun väri ,1 Punainen ,6 Punainen ,4 Punainen ,2 Punainen ,0 Punainen Mittausletkuja: 1 ALSc CBEa CBEa Koko Koko Tuloilma Letkun väri ,6 Punainen ,3 Punainen ,9 Punainen Mittausletkuja: 1 CDDb ALSc CDDb Tuloilma 360 Koko Koko Rako 20 mm Rako 30 mm Rako 40 mm Letkun väri ,8 6,1 Punainen ,2 8,9 Punainen ,4 15,0 Punainen ,3 23,4 Punainen ,4 31,1 Punainen ,6 43,3 Punainen Mittausletkuja: 1 89 Kattohajotin ja liitäntälaatikko ALSc ALSc CDKa Tuloilma 360 Koko Koko Rako 20 mm Rako 30 mm Rako 40 mm Letkun väri ,8 6,9 Punainen ,8 10,1 Punainen ,3 Punainen ,9 27,6 Punainen ,5 42,1 Punainen ,6 69,9 Punainen Mittausletkuja: 1 CDKa ALSc CDRb Tuloilma 360 Koko Koko Rako 20 mm Rako 30 mm Rako 40 mm Letkun väri ,0 5,6 Punainen ,1 8,1 Punainen ,1 13,9 Punainen ,4 20,3 Punainen ,3 28,5 Punainen ,1 42,6 Punainen Mittausletkuja: 1 CDRb 910 Innehåll Kattohajotin ja liitäntälaatikko ALSc ALSc CKDa tuloilma Koko Koko Leveä Kapea Letkun väri ,9 12,6 Punainen ,8 21,1 Punainen ,7 32,3 Punainen ,8 52,9 Punainen Mittausletkuja: 1 CKDa ALSc CKPa tuloilma 360 Koko Koko Rako 20 mm Rako 30 mm Rako 40 mm Letkun väri ,8 6,8 Punainen ,9 10,1 Punainen ,2 16,5 Punainen ,3 27,9 Punainen ,8 42,2 Punainen ,6 68,7 Punainen Mittausletkuja: 1 CKPa 1011 Kattohajotin ja liitäntälaatikko ALSc ALSc CVHb tuloilma 360 Koko Koko Vaakasuora Pystysuora Letkun väri ,9 8,3 Punainen ,5 11,8 Punainen ,3 16,8 Punainen ,9 24,3 Punainen ,4 37,7 Punainen ,8 58,7 Punainen Mittausletkuja: 1 CVHb ALSc DPGa Koko Koko Tuloilma Letkun väri Punainen Punainen ,8 Punainen Punainen Mittausletkuja: 1 DPGa ALSc EAGLE Sa/Da tuloilma Koko EAGLE S EAGLE D Letkun väri ,5 8,1 Punainen ,1 13,5 Punainen ,1 22,2 Punainen ,8 33,5 Punainen ,3 50,4 Punainen ,8 79,6 Punainen Mittausletkuja: 1 EAGLE Sa/Da ALSc EIVa EIVa Koko Koko Tuloilma Letkun väri ,6 Punainen ,9 Punainen ,2 Punainen ,3 Punainen Mittausletkuja: 1 1112 Kattohajotin ja liitäntälaatikko ALSc ALSc LOCKZONE Ba Koko Koko Tuloilma Letkun väri ,7 Punainen ,7 Punainen ,6 Punainen Mittausletkuja: 1 LOCKZONE Ba LPAa ALSc LPAa Tuloilma Poistoilma Koko Koko Tuloilma Letkun väri Poistoilma Letkun väri ,0 Punainen 7,0 Läpinäkyvä ,1 Punainen 11,5 Läpinäkyvä ,5 Punainen 17,7 Läpinäkyvä ,0 Punainen 28,5 Läpinäkyvä ,7 Punainen 41,6 Läpinäkyvä Mittausletkuja: 1 Mittausletkuja: 1 ROCa ALSc ROCa Tuloilma Poistoilma Koko Koko Tuloilma Letkun väri Poistoilma Letkun väri ,1 Punainen 4,6 Läpinäkyvä ,2 Punainen 7,0 Läpinäkyvä Mittausletkuja: 1 Mittausletkuja: 1 1213 Kattohajotin ja liitäntälaatikko ALSc ALSc COLIBRI CCa tuloilma Koko Koko Vakio Matala versio Letkun väri ,3 7,0 Punainen ,3 7,0 Punainen ,3 8,9 Sininen ,3 8,9 Sininen ,8 9,3 Punainen ,8 9,3 Punainen ,6 14,5 Sininen ,6 14,5 Sininen ,8 15,2 Punainen ,8 15,0 Punainen ,4 21,7 Sininen ,9 22,8 Punainen ,4 25,4 Sininen ,4 25,6 Punainen ,5 Punainen Mittausletkuja: 1 ALSc COLIBRI CCa poistoilma Koko Koko Vakio Letkun väri ,4 Läpinäkyvä ,7 Läpinäkyvä ,5 Läpinäkyvä Mittausletkuja: 1 COLIBRI CCa 1314 Innehåll Kattohajotin ja liitäntälaatikko ALSc ALSc COLIBRI CRa tuloillma Koko Koko Vakio Matala versio Letkun väri ,4 7,2 Punainen ,4 7,2 Punainen ,5 9,2 Sininen ,5 9,2 Sininen ,0 9,6 Punainen ,0 9,6 Punainen ,7 15,5 Sininen ,7 15,5 Sininen ,7 16,5 Punainen ,7 16,5 Punainen ,4 24,7 Sininen ,9 26,4 Punainen ,3 28,6 Sininen ,1 29,5 Punainen ,7 Punainen Mittausletkuja: 1 COLIBRI CRa ALSc COLIBRI CRa poistoilma Koko Koko Vakio Letkun väri ,2 Läpinäkyvä ,2 Läpinäkyvä ,1 Läpinäkyvä Mittausletkuja: 1 1415 Kattohajotin ja liitäntälaatikko ALSc ALSc EAGLE Ca tuloilma Koko Koko Vakio Matala versio Letkun väri ,8 7,6 Punainen ,7 7,6 Punainen ,8 11,5 Sininen ,8 11,2 Sininen ,6 11,9 Punainen ,6 11,7 Punainen ,6 16,9 Sininen ,6 16,7 Sininen ,9 17,9 Punainen ,9 17,9 Punainen ,5 24,1 Sininen ,2 25,9 Punainen ,2 32,2 Sininen ,3 33,5 Punainen ,1 Punainen Mittausletkuja: 1 ALSc EAGLE Ca poistoilma Koko Koko Vakio Letkun väri ,6 Läpinäkyvä ,4 Läpinäkyvä ,6 Läpinäkyvä Mittausletkuja: 1 EAGLE Ca 1516 Kattohajotin ja liitäntälaatikko ALSc ALSc HAWK Ca tuloilma Koko Koko Vakio Matala versio Letkun väri ,4 8,0 Punainen ,7 10,9 Sininen ,3 11,9 Punainen ,1 17,0 Sininen ,9 18,2 Punainen ,1 25,7 Sininen ,5 28,5 Punainen ,0 34,2 Sininen ,4 35,3 Punainen ,9 - Punainen Mittausletkuja: 1 ALSc HAWK Ca poistoilma Koko Koko Vakio Letkun väri ,1 Läpinäkyvä ,4 Läpinäkyvä ,9 Läpinäkyvä Mittausletkuja: 1 HAWK Ca 1617 Kattohajotin ja liitäntälaatikko ALSc ALSc LOCKZONE Ca tuloilma Koko Koko Vakio Matala versio Letkun väri ,3 7,9 Punainen ,2 7,8 Punainen ,1 10,8 Sininen ,2 10,8 Sininen ,1 11,4 Punainen ,4 11,4 Punainen ,0 16,9 Sininen ,8 16,9 Sininen ,7 18,4 Punainen ,7 18,0 Punainen ,1 25,6 Sininen ,9 27,4 Punainen ,5 35,1 Sininen ,6 39,6 Punainen Punainen Mittausletkuja: 1 ALSc LOCKZONE Ca poistoilma Koko Koko Vakio Letkun väri ,4 Läpinäkyvä ,1 Läpinäkyvä ,5 Läpinäkyvä Mittausletkuja: 1 LOCKZONE Ca 1718 Kattohajotin ja liitäntälaatikko ALSc ALSc PELICAN CSa tuloilma Koko Koko Vakio Matala versio Letkun väri ,1 7,7 Punainen + Punainen ,6 10,1 Sininen + Punainen ,4 11,8 Punainen + Punainen ,0 16,5 Sininen + Punainen ,1 19,0 Punainen + Punainen ,7 27,1 Sininen + Punainen ,0 28,4 Punainen + Punainen ,6 36,1 Sininen + Punainen ,0 38,1 Punainen + Punainen ,2 Punainen Mittausletkuja: 2 PELICAN CSa PELICAN CEa ALSc PELICAN CEa poistoilma Koko Koko Vakio Matala versio Letkun väri ,9 4,6 Läpinäkyvä ,6 7,2 Läpinäkyvä ,2 12,6 Läpinäkyvä ,2 20,2 Läpinäkyvä ,9 27,7 Läpinäkyvä ,6 Läpinäkyvä Mittausletkuja: 1 1819 Seinähajotin ja liitäntälaatikko ALVd Kuva 1. Mittaus kahdella letkulla menetelmän C121 mukaisesti. Kuva 2. Mittaus kahdella letkulla menetelmän C121 mukaisesti. COLIBRI Wa ALVd COLIBRI Wa tuloilma Liitäntä takana Liitäntä lyhyellä sivulla Koko Koko Suljettu rako Avoin rako Suljettu rako Avoin rako ,4 7,1 5,1 6, ,8 9,9 7,6 9, ,2 12,7 10,1 12, ,9 20,5 16, ,8 23,7 19,6 23,5 EAGLE Wa ALVd EAGLE Wa tuloilma Liitäntä takana Liitäntä lyhyellä sivulla Koko Koko Suljettu rako Avoin rako Suljettu rako Avoin rako ,8 9,2 7,2 8, ,9 11,8 9,6 11, ,8 17, , ,5 27,8 24,4 26, ,1 33,9 30,5 33,4 1920 Seinähajotin ja liitäntälaatikko ALVd LOCKZONE Wa ALVd LOCKZONE Wa tuolilma Koko Liitäntä takana Liitäntä lyhyellä sivulla ,4 6, , , ,3 24, ,4 32 ALVd PELICAN Wa PELICAN Wa tuloilma Koko Koko Liitäntä takana Liitäntä lyhyellä sivulla ,8 8, ,9 11, ,3 17, ,6 25, ,2 32,6 ROWb ALVd ROWb tuloilma Koko Koko Liitäntä takana B , B ,0 2021 Säleikkö ja liitäntälaatikko TRGc Kuva 1. Mittaus kahdella letkulla menetelmän C122 mukaisesti. ALGc TRGc ALGc tuloilma ALGc poistoilma Koko Liit. B Liit. K Liit. L Liit. B Liit. K Liit. L ,2 7,1 7,4 7,6 7,7 7, ,9 12,2 12,3 13,4 13,0 12, ,9 16,2 15,5 19,3 18,2 17, ,4 21,4 22,2 23,2 23,0 21, ,6 19,4 20,2 20,9 21,4 19, ,9 26,3 27,3 28,9 28,2 26, ,0 34,5 32,4 36,3 35,7 33, ,8 38,5 42,0 45,6 44,3 41, ,4 50,8 48,5 56,3 56,1 51, ,9 60,7 57,6 70,7 69,6 61,0 Mittausletkuja: 2. Liitäntävaihtoehdot: B = takasivu, K = lyhyt sivu, L = pitkä sivu 2122 Säleikkö ja liitäntälaatikko TRGc TRGc GRLc GRLc poistoilma Koko Liit. B Liit. K Liit. L ,9 8,5 7, ,3 13,2 11, ,9 18,5 16, ,2 23,3 21, ,0 20,9 18, ,1 28,4 25, ,6 35,7 32, ,6 42,9 39, ,8 55,4 47, ,0 68,5 59, ,0 107,0 104,0 Mittausletkuja: 2. Liitäntävaihtoehdot: B = takasivu, K = lyhyt sivu, L = pitkä sivu TRGc GTHc GTH tuloilma suuntauslamellit suorassa GTHc suuntauslamellit 45 Koko Liit. B Liit. K Liit. L Liit. B Liit. K Liit. L ,5 7,2 7,3 7,2 7,0 7, ,1 12,1 12,3 11,3 11,9 12, ,2 16,6 15,4 15,0 16,1 15, ,1 20,7 22,1 20,1 20,4 21, ,3 19,2 19,7 19,4 18,8 19, ,5 26,1 27,9 25,4 25,8 26, ,8 33,5 32,9 33,8 33,4 30, ,1 39,2 41,2 37,4 38,1 41, ,5 48,4 48,3 48,0 48,2 46, ,3 58,7 56,6 57,6 57,8 54,4 Mittausletkuja: 2. Liitäntävaihtoehdot: B = takasivu, K = lyhyt sivu, L = pitkä sivu 2223 Kattohajotin pyöreällä, maalatulla liitäntälaatikolla Kuva 1. Mittaus kahdella letkulla menetelmän C122 mukaisesti. Kuva 2. Mittaus kahdella letkulla menetelmän C122 mukaisesti. Jotta menetelmävirhe olisi enintään 5 %, suojaetäisyyden on noudatettava taulukon mukaisia vähimmäisarvoja: 1 90 mutka 3 Ød 2 90 mutka 4 Ød T-kappale 4 Ød Pelti 45 6 Ød ACDa ACDa tuloilma Koko Rako 20 mm Rako 30 mm Rako 40 mm 100 5,5 5, ,9 8, ,5 15, ,8 25, ,6 39, ,4 67,4 Mittausletkuja: 2. Hajotuskuvio:24 Kattohajotin pyöreällä, maalatulla liitäntälaatikolla EAGLE Fb EAGLE Fb tuloilma EAGLE Fb postoilma Koko k-kerroin Letkun väri k-kerroin Letkun väri 100 5,2 Sininen + Läpinäkyvä 7,0 Läpinäkyvä 125 8,2 Sininen + Läpinäkyvä 11,4 Läpinäkyvä ,8 Sininen + Läpinäkyvä 16,6 Läpinäkyvä ,5 Sininen + Läpinäkyvä 26,0 Läpinäkyvä ,9 Sininen + Läpinäkyvä 36,0 Läpinäkyvä ,6 Sininen + Läpinäkyvä 46,0 Läpinäkyvä ,0 Sininen + Läpinäkyvä 74,0 Läpinäkyvä Mittausletkuja: 2 Mittausletkuja: 1 LOCKZONE Fa LOCKZONE Fa tuloilma Koko Rako 20 mm Rako 30 mm ,1 15, ,4 25, ,1 38, ,5 56, ,5 83,1 Mittausletkuja: 1 Hajotuskuvio: 360 Ei suojaetäisyysvaatimusta. 2425 Piennopeuslaitteet Kuva 1. DBC, DHC, DVC. Mittaus yhdellä letkulla menetelmän C121 mukaisesti. Kuva 2. DCP. Mittaus yhdellä letkulla menetelmän C121 mukaisesti. DBCa DBRe DBCa DBRe Koko Tuloilma Tuloilma ,0 36, ,0 41, ,5 46, , , ,0 Mittausletkuja: 1 Mittausletkuja: 1 2526 Piennopeuslaitteet DCPe DHCe DVCe DCPe DHCe DVCe Koko Tuloilma Tuloilma Tuloilma ,2 12,0 12, ,8 20,0 20, ,0 33,0 33, ,0 50,0 50, ,0 84,0 84, ,0 134,0 134, ,0 202, ,0 285, ,0 Mittausletkuja: 1 Mittausletkuja: 1 Mittausletkuja: 1 ICPa IHCa IVCa ICPa IHCa IVCa Koko Tuloilma Tuloilma Tuloilma ,9 22,9 22, ,9 35,9 35, ,4 54,4 54,4 Mittausletkuja: 1 Mittausletkuja: 1 Mittausletkuja: 1 2627 Piennopeuslaitteet Kuva 3. DIR. Mittaus yhdellä letkulla menetelmän C121 mukaisesti. Kuva 4. DRC ja DKC. Mittaus yhdellä letkulla menetelmän C121 mukaisesti. Kuva 5. DRI. Mittaus yhdellä letkulla menetelmän C121 mukaisesti. DIRc DKCe DRCe DRIf Koko Tuloilma Tuloilma Tuloilma Tuloilma , , , , ,0 32, ,0 53, ,0 85, ,0 130, ,0 120, ,0 176, , , ,0 Mittausletkuja: 1 Mittausletkuja: 1 Mittausletkuja: 1 Mittausletkuja: 1 DIRc DKCe DRCe DRIf 2728 Ilmanjakolaitteet/Suutinkanava säädettävällä mittausyksiköllä DOMO b DOMO b Säätö K-kerroin R 1 1,3 R 2 2,3 R 3 3,3 R 4 3,9 IBIS Ca Tarkastusosa IBIS Ca Koko K-kerroin , , , ,29 Rakohajotin SLAT1 Mittausletkuja: 1 SLAa SLAa tuloilma Koko ,1 7, ,8 17, ,0 27, ,6 12, ,2 25, ,4 35,4 SLAT2 Mittausletkuja: 1 SLAa SLAa tuloilma Koko ,5 9, ,0 18, ,5 27, ,0 13, ,0 27, ,0 41,4 2930 Neliömuotoiset suutinhajotin liitäntälaatikolla SRYT 1b SRYb SRYb Koko Koko Tuloilma Koko Tuloilma L , , L , , L , , L , ,4 Mittausletkuja: 1 HUOM! K-kerroin pätee tuloilmalaatikolle. Jos tuloilmalaitteeseen liittyy kaksi tai useampia tuloilmalaatikoita, ilmamäärä jaetaan tuloilmalaatikoiden lukumäärällä. SRYb SRYT 2b SRYb Koko Koko Tuloilma Koko Tuloilma L , , L , , L , , L , ,4 Mittausletkuja: 1 HUOM! K-kerroin pätee tuloilmalaatikolle. Jos tuloilmalaitteeseen liittyy kaksi tai useampia tuloilmalaatikoita, ilmamäärä jaetaan tuloilmalaatikoiden lukumäärällä. 3031 Poistoilmalaitteet Kuva 1. EXC ja ROE. Mittaus yhdellä letkulla menetelmän C121 mukaisesti. EXCa EXCa 100 EXCa 125 EXCa 160 EXCa 200 Kartion asento k-kerroin k-kerroin k-kerroin k-kerroin -15 0,6-12 0,8-10 1,0 1,3 2,0-5 1,4 1,9 2,8-3 1,8 0 1,8 2,6 3,6 2,6 +5 2,3 3,2 4,5 3, ,7 3,9 5,4 5, ,2 6, , ,6 Mitataan mittaussondilla 3132 Poistoilmalaitteet ROEa ROEa 100 ROEa 125 ROEa 160 ROEa 200 Kartion asento k-kerroin k-kerroin k-kerroin k-kerroin -15 0,6-12 0,8-10 1,0 1,3 2,0-5 1,4 1,9 2,8-3 1,8 0 1,8 2,6 3,6 2,6 +5 2,3 3,2 4,5 3, ,7 3,9 5,4 5, ,2 6, , ,6 Mitataan mittaussondilla 3233 Pellit ja mittalaitteet Ilmavirran säätö Jotta menetelmävirhe olisi enintään 5 %, suojaetäisyyden on noudatettava taulukon mukaisia vähimmäisarvoja: Kuva 1. Mittausletkuja: 2. Liitäntä mittausnippoihin. K-kerroin on voimassa myös, kun VAR on yhdistetty äänenvaimentimeen CLA. Pituus = 500 tai mutka 3 Ød 2 90 mutka 4 Ød 1 T-kappale 4 Ød Sekoituslaatikko 4 Ød Pyöreä VARd Koko VARd 1, 2, , , , , , ,34 Pellit ja mittalaitteet Nelikulmainen VARd Koko VARd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Koko VARd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 3435 Be Wise käytä ilmaa älykkäästi Tiedämme, että hyvä sisäilmasto on yksi hyvänvoinnin edellytyksistä. Mutta mikä on riittävä määrä ja voiko sitä olla liikaa? Swegon Wise on seuraavan sukupolven yksinkertainen ja älykäs järjestelmä tarveohjattuun ilmanvaihtoon ilmaa juuri oikea määrä oikeaan paikkaan! Käy kotisivuillamme tai ota yhteyttä lähimpään Swegon-konttoriin, niin näet miten voit käyttää ilmaa älykkäämmällä tavalla. 3536 Pellit ja mittalaitteet Kuva 2. Mittaus kahdella letkulla menetelmän C122 mukaisesti. Jotta menetelmävirhe olisi enintään 5 %, suojaetäisyyden on noudatettava taulukon mukaisia vähimmäisarvoja: 1 90 mutka 3 Ød 2 90 mutka 4 Ød T-kappale 4 Ød Pelti 45 6 Ød CRMc 1 CRMc 5 Koko CRMc 1 CRMc , ,2 9, ,6 9, ,8 15, ,5 23, ,6 35, ,2 59, ,6 95, , ,0 Mittausletkuja: 2 3637 Ilmastointijärjestelmät Ilmastointijärjestelmät Laskentakaava q = k p i (l/s) q = ilmavirta (l/s) p = säätöpaine (Pa) k = laitteen k-kerroin k-kerroin on voimassa arvoilla 20 C ja 1013 mbar Mittauspiste Kaikki ilmastointipalkit ja moduulit on varustettu mittausletkulla. Säädettäessä painemittari kytketään mittausletkuun, jonka sisähalkaisija on 4 mm. Mittausletkun paikka riippuu laityemallista. Palkeissa, joissa on vain yksi liitäntävaihtoehto, mittausletku on ilmaliitännän vastakkaisessa päädyssä. Muissa jäähdytyspalkeissa mittausletku on pitkän sivun keskellä. Ilmastointimoduuleissa mittausletku on sijoitettu näkyvästi laitteen yhteen kulmaan. Suutinkokoonpano 1 4 (sama etäisyys suuttimien välillä oikealla ja vasemmalla puolella) Suutinkokoonpanot E ja N, sekä 75/25% (eri etäisyydet suuttimien välillä oikealla ja vasemmalla puolella) C-C on suuttimien välinen etäisyys Suutinkokoonpano C C (mm) E 30/90 N 12/36 3738 Ilmastointijärjestelmät, ilmastointipalkit BALTIC/ BRC BALTIC / BRC Suutinkokoonpano Pituus E N 1,2 2,0 1,5 1,0 4,1 1,4 3,4 1,5 2,6 1,9 1,3 5,2 1,7 4,3 1,8 3,1 2,4 1,6 6,3 2,1 5,2 2,1 3,7 2,8 1,9 7,4 2,5 6,2 2,4 4,3 3,2 2,1 8,5 2,8 7,1 2,7 4,8 3,6 2,4 9,7 3,2 8,0 3,0 5,4 4,0 2,7 10,8 3,6 9,0 3,3 5,9 4,5 3,0 11,9 4,0 9,9 3,6 6,5 4,9 3,3 13,0 4,3 10,8 3,9 7,1 5,3 3,5 14,1 4,7 11,8 Lisäilmasuuttimet: Lisätään 0,15 jokaista lisäilmasuutinta kohti Esim.: BALTIC a 2,4-4-N4x5 k-kerroin = 8,5 + 20x0,15 = 11,5 3839 Ilmastointijärjestelmät, ilmastointipalkit Pituus BISCAY BISCAY Suutinkokoonpano 60/60 48/48 36/36 24/24 12/12 24/72, 72/24 12/36, 36/ ,92 1,16 1,54 2,31 4,62 1,54 3, ,02 1,27 1,70 2,54 5,09 1,70 3, ,06 1,33 1,77 2,66 5,32 1,77 3, ,16 1,45 1,93 2,89 5,79 1,93 3, ,20 1,51 2,01 3,01 6,02 2,01 4, ,30 1,62 2,16 3,24 6,49 2,16 4, ,48 1,86 2,47 3,71 7,42 2,47 4, ,58 1,97 2,63 3,94 7,89 2,63 5, ,65 2,06 2,75 4,12 8,24 2,75 5, ,79 2,23 2,98 4,49 8,94 2,98 5, ,86 2,32 3,10 4,64 9,29 3,10 6, ,14 2,67 3,56 5,34 10,69 3,54 7, ,23 2,79 3,72 5,58 11,15 3,72 7, ,42 3,02 4,03 6,04 12,09 4,03 8, ,70 3,37 4,50 6,74 13,49 4,50 8,99 3940 Ilmastointijärjestelmät, ilmastointipalkit Pituus BSAd BSAd Suutinkokoonpano E 1,2 2,0 1,5 1,0 1,4 1,5 2,6 1,9 1,3 1,7 1,8 3,1 2,4 1,6 2,1 2,1 3,7 2,8 1,9 2,5 2,4 4,3 3,2 2,1 2,8 2,7 4,8 3,6 2,4 3,2 3,0 5,4 4,0 2,7 3,6 3,3 5,9 4,5 3,0 4,0 3,6 6,5 4,9 3,3 4,3 3,9 7,1 5,3 3,5 4,7 4041 Ilmastointijärjestelmät, ilmastointipalkit PARASOL 592 PARASOL 592 MF Suutinasetus* LLLL 1,01 LLMM 1,39 MMMM 1,76 MMHH 2,27 HHHH 2,77 * Kaikki neljä sivua voidaan säätää yksilöllisesti. Suutinasetuksen nimitys kuvan 1 mukaan. Katso esimerkki kuvassa 2. k Suutinasetus per sivu PARASOL 592 MF Suutinkoko k per sivu L Pieni 0,253 M Suuri 0,440 H Pieni + suuri 0,693 C Suljettu 0 Kuva 1. Yksimoduuliyksikön suutinasetus ylhäältä katsottuna, sivut 1-4. Kuva 2. Esimerkki yksimoduuliyksikön suutinasetuksesta - LLMM. 4142 Ilmastointijärjestelmät, ilmastointipalkit PARASOL 1192 Suutinasetus* k Suutinasetus per sivu PARASOL 1192 LF Sivu Suutinkoko k per sivu LLLL 0,90 L Lyhyt sivu Pieni 0,124 LLMM 1,09 L Pitkä sivu Pieni 0,328 MMMM 1,28 M Lyhyt sivu Suuri 0,176 MMHH 1,73 M Pitkä sivu Suuri 0,464 HHHH 2,18 H Lyhyt sivu Pieni + suuri 0,300 H Pitkä sivu Pieni + suuri 0,792 C Lyhyt sivu Suljettu 0 C Pitkä sivu Suljettu 0 * Kaikki neljä sivua voidaan säätää yksilöllisesti. Suutinasetuksen nimitys kuvan 3 mukaan. Katso esimerkki kuvassa 4. Suutinasetus* k Suutinasetus per sivu PARASOL 1192 MF Sivu Suutinkoko k per sivu LLLL 1,28 L Lyhyt sivu Pieni 0,176 LLMM 1,56 L Långsida Pieni 0,464 MMMM 1,84 M Lyhyt sivu Suuri 0,253 MMHH 2,48 M Långsida Suuri 0,667 HHHH 3,12 H Lyhyt sivu Pieni + suuri 0,429 H Långsida Pieni + suuri 1,131 C Lyhyt sivu Suljettu 0 C Långsida Suljettu 0 * Kaikki neljä sivua voidaan säätää yksilöllisesti. Suutinasetuksen nimitys kuvan 3 mukaan. Katso esimerkki kuvassa 4. 4243 Ilmastointijärjestelmät, ilmastointipalkit PARASOL 1192 HF Suutinasetus* k Suutinasetus Sivu Suutinkoko k per sivu per sivu LLLL 1,84 L Lyhyt sivu Pieni 0,253 LLMM 2,52 L Pitkä sivu Pieni 0,667 MMMM 3,20 M Lyhyt sivu Suuri 0,440 MMHH 4,12 M Pitkä sivu Suuri 1,160 HHHH 5,04 H Lyhyt sivu Pieni + suuri 0,693 H Pitkä sivu Pieni + suuri 1,827 C Lyhyt sivu Suljettu 0 C Pitkä sivu Suljettu 0 * Kaikki neljä sivua voidaan säätää yksilöllisesti. Suutinasetuksen nimitys kuvan 3 mukaan. Katso esimerkki kuvassa 4. Kuva 3. Kaksimoduuliyksikön suutinasetus ylhäältä katsottuna, sivut 1-4 Kuva 4. Esimerkki kaksimoduuliyksikön suutinasetuksesta - MLHM 4344 Ilmastointijärjestelmät, ilmastointipalkit PARASOL EX 690 PARASOL EX 690 MF Suutinasetus* k LLLL 1,01 LLMM 1,39 MMMM 1,76 MMHH 2,27 HHHH 2,77 * Kaikki neljä sivua voidaan säätää yksilöllisesti. Suutinasetuksen nimitys kuvan 5 mukaan. Katso esimerkki kuvassa 6. PARASOL EX 690 MF Suutinasetus per sivu Suutinkoko k per sivu L Pieni 0,253 M Suuri 0,440 H Pieni + suuri 0,693 C Suljettu 0 Kuva 5. Parasol EX yksimoduuliyksikön suutinasetus ylhäältä katsottuna, sivut 1-4. Kuva 6. Esimerkki Parasol EX yksimoduuliyksikön suutinasetuksesta - LLMM. 4445 Ilmastointijärjestelmät, ilmastointipalkit PARASOL EX 1290 PARASOL EX 1290 MF Suutinasetus* k Suutinasetus Sivu Suutinkoko k per sivu per sivu LLLL 1,28 L Lyhyt sivu Pieni 0,176 LLMM 1,56 L Pitkä sivu Pieni 0,464 MMMM 1,84 M Lyhyt sivu Suuri 0,253 MMHH 2,48 M Pitkä sivu Suuri 0,667 HHHH 3,12 H Lyhyt sivu Pieni + suuri 0,429 H Pitkä sivu Pieni + suuri 1,131 C Lyhyt sivu Suljettu 0 C Pitkä sivu Suljettu 0 * Kaikki neljä sivua voidaan säätää yksilöllisesti. Suutinasetuksen nimitys kuvan 7 mukaan. Katso esimerkki kuvassa 8. PARASOL EX 1290 HF Suutinasetus* k Suutinasetus Sivu Suutinkoko k per sivu per sivu LLLL 1,84 L Lyhyt sivu Pieni 0,253 LLMM 2,52 L Pitkä sivu Pieni 0,667 MMMM 3,20 M Lyhyt sivu Suuri 0,440 MMHH 4,12 M Pitkä sivu Suuri 1,160 HHHH 5,04 H Lyhyt sivu Pieni + suuri 0,693 H Pitkä sivu Pieni + suuri 1,827 C Lyhyt sivu Suljettu 0 C Pitkä sivu Suljettu 0 * Kaikki neljä sivua voidaan säätää yksilöllisesti. Suutinasetuksen nimitys kuvan 7 mukaan. Katso esimerkki kuvassa 8. Kuva 7. Parasol EX kaksimoduuliyksikön suutinasetus ylhäältä katsottuna, sivut 1-4. Kuva 8. Esimerkki Parasol EX kaksimoduuliyksikön suutinasetuksesta - MLHM. 4546 Ilmastointijärjestelmät, ilmastointipalkit ADRIATIC VF Room 203 ADRIATIC 1,8 22 l/s ADRIATIC 1,8 q=17,5-26,5 (l/s) k=3,19 q50%=>2lh q50%=>2lh 3. L H L 4. 3,19 L H L 4647 Ilmastointijärjestelmät, ilmastointipalkit L L: k 600mm (1side) = 0,314 M H M: k 600mm (1side) = 0,694 H: k 600mm (1side) = 0,969 q = k p i [l/s] p i = (q/k) 2 [Pa] -I= OH =48 Ilmastointijärjestelmät, ilmastointipalkit ADRIATIC VF SYMMETRIC (q=50%/50%) pi (Pa) q (l/s) k q=50% q=50% ADRIATIC 1,2-OH ADRIATIC 1,5-I ADRIATIC 1,8-OH ADRIATIC 2,1-I ADRIATIC 2,4-OH ADRIATIC 2,7-I ADRIATIC 3,0-OH ADRIATIC 3,3-I ADRIATIC 3,6-OH ADRIATIC 3,9-I 30-70Pa 7,0-10,5 1,25 2L 2L 30-70Pa 11,0-17,0 2,01 LM LM 30-70Pa 14,0-21,5 2,57 LH LH 30-70Pa 15,5-23,5 2,77 2M 2M 30-70Pa 18,5-27,5 3,33 MH MH 30-70Pa 21,5-32,5 3,88 2H 2H 30-70Pa 10,5-15,5 1,88 3L 3L 30-70Pa 14,5-22,0 2,64 2LM 2LM 30-70Pa 17,5-26,5 3,19 2LH 2LH 30-70Pa 21,5-33,0 3,95 LMH LMH 30-70Pa 24,5-37,5 4,50 L2H L2H 30-70Pa 28,5-44,0 5,26 M2H M2H 30-70Pa 31,5-48,5 5,81 3H 3H 30-70Pa 13,5-21,0 2,51 4L 4L 30-70Pa 18,0-27,0 3,27 3LM 3LM 30-70Pa 22,0-33,5 4,03 2L2M 2L2M 30-70Pa 26,5-40,0 4,79 L3M L3M 30-70Pa 30,5-46,0 5,55 4M 4M 30-70Pa 36, ,65 2M2H 2M2H 30-70Pa 42, ,75 4H 4H 30-70Pa 17,5-26,0 3,14 5L 5L 30-70Pa 21,5-32,5 3,90 4LM 4LM 30-70Pa 25,5-38,5 4,66 3L2M 3L2M 30-70Pa 30,0-45,0 5,42 2L3M 2L3M 30-70Pa 34-51,5 6,18 L4M L4M 30-70Pa 41, ,49 4MH 4MH 30-70Pa 47, ,59 2M3H 2M3H 30-70Pa 20,5-31,5 3,76 6L 6L 30-70Pa 25,0-37,5 4,52 5LM 5LM 30-70Pa 29,0-44,0 5,28 4L2M 4L2M 30-70Pa 33-50,5 6,04 3L3M 3L3M 30-70Pa 39, ,14 3LM2H 3LM2H 30-70Pa 43,5-.. 7,90 2L2M2H 2L2M2H 30-70Pa 47, ,66 L3M2H L3M2H 48 Näytä lisää
Säätöopas Versio 2012:09 Hajottimet Ilmavirtasäätimet Ilmastointijärjestelmät Sisältö Mittaus ja säätö 5-6 Kattohajotin ja 7-20 liitäntälaatikko ALS ALC 8 CBE 8 CDD 8 CDK 9 CDR 9 CKD 10 CKP 10 COLIBRI Lisätiedot Säätöopas. Versio 2013:07. Hajottimet Ilmavirtasäätimet Ilmastointijärjestelmät
S aa to opas Hajottimet Ilmavirtasäätimet Ilmastointijärjestelmät Versio 2004-06 SISÄLTÖ-------------------------------------------------------------- Mittaus ja säätö 3-4 Kattohajotin ja 5-13 liitäntälaatikko Lisätiedot Säätöohjeet. Versio 03/2014. Ilmalaite VAV/CAV- & Säätöpelti Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät
Säätöohjeet Versio 02/2015 Ilmalaite VAV/CAV- & Säätöpelti Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät 2 Sisältö Mittaus ja säätö ilmalaitteet ja kanavatuotteet 5-6 Ilmalaitteet ja 7-20 ALS-liitäntälaatikko Lisätiedot Säätöopas. Hajottimet Ilmavirtasäätimet Ilmastointijärjestelmät. Versio 2010-01
ROBUST Seinälaite Lyhyesti Vankka rakenne LockZone rei'itys Helposti puhdistettava Helppo säätää Mitattava ja säädettävä ilmavirta Ei tukkeudu Käytetään yhdessä liitäntälaatikon ALV:n kanssa Eri värivaihtoehtoja Lisätiedot HINNASTO 2015 Ilmanjakolaitteet
HINNASTO 2015 Ilmanjakolaitteet www.swegon.fi SISÄLLYS TULOILMALAITTEET... 3 SWEGON CEILING COLLECTION -HAJOTTAJAT... 3 TULOILMAHAJOTTAJAT... 5 HAJOTTAJIEN ALSd-LIITÄNTÄLAATIKOT... 6 VAPAASTI ASENNETTAVAT Lisätiedot LPAa. Kattoon asennettava pyöreä tulo- tai poistoilmalaite LOCKZONE
a TM LOCKZONE Kattoon asennettava pyöreä tulo- tai poistoilmalaite Lyhyesti Pyörretoiminto Suuri induktioaste Voidaan asentaa kipsilevyyn Helppo asentaa Voidaan käyttää liitäntälaatikon ALS:n kanssa Eri Lisätiedot DFB - Kartiokattohajotin DFB. Kartiokattohajotin
DFB Kartiokattohajotin Vaakasuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Kevyt, alumiinirakenteinen laite, joka voidaan upottaa kattoon. Pyöreä kanavaliitäntä on varustettu kumitiivisteellä. Kaikkia Lisätiedot CRM. Säädettävä mittausyksikkö, tiiveysluokka 0 tai 4
Säädettävä mittausyksikkö, tiiveysluokka 0 tai 4 Lyhyesti Tyyppihyväksytty mittausmenetelmä Paineluokka A Pellin tiiviysluokka 0 tai 4 Kotelon vuotokerroin on tiiviysluokan C mukainen Yksi k-kerroin kokoa Lisätiedot PELICANTM. Ceiling HF. Nelikulmainen kattoon asennettava poistoilmalaite
PELICANTM Ceiling HF Nelikulmainen kattoon asennettava poistoilmalaite Lyhyesti Rei itetty etulevy Pystyy käsittelemään suuria poistoilmavirtoja Uppoasennettava malli Sovitettu kasettialakattoon Quick Lisätiedot SWAN WTW a. Asennus Säätö - Huolto 20131203
a Asennus Säätö - Huolto 20131203 Tuloilmaosat SWAN ACT: Liitäntälaatikkoon SWAN T asennettava aktiivinen hajotinosa 2-4 raolla. Pituus 1158 mm. SWAN PASS: Passiivinen hajotinosa 2-4 raolla (ulkonäöltään Lisätiedot PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit
PRA Mittaus- ja säätömoduuli Ilman tilavuusvirran mittaukseen ja säätöön tarkoitettu laite. Manuaalinen säätö ilman työkaluja Virtaussuuttimien käyttöön perustuva suuri mittaustarkkuus. Virtauksen säätökartion Lisätiedot GTH. Suorakaiteenmuotoinen, seinään sijoitettava tuloilmasäleikkö
Suorakaiteenmuotoinen, seinään sijoitettava tuloilmasäleikkö Lyhyesti Tuloilmasäleikkö Säädettävät säleet Helposti puhdistettava Asennetaan kiinnityskehykseen FHB tai FHA, tai liitäntälaatikkoon TRG Eri Lisätiedot DPG. Piennopeuslaite pienille ilmavirroille
DRV Pääteyksikkö Version: 16.02.2012 Monisuutinhajotin näkyville vapaaseen asennukseen. Vaakasuuntainen ilmasuihku, myös pystysuora suihku on mahdollinen. Kaksirakoiset, suunnattavat suuttimet mahdollistavat Lisätiedot CDH/CLH. CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin. Pikavalintataulukko
CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin.lyhyesti Vaaka- tai pystysuora kanavaliitäntä Geeli- tai kumitiivisteellä varustettu mikrosuodatin H14 Polttomaalattu sisäpuolelta Mittausyhde Lisätiedot KDY. Kanavaan sijoitettava suutinhajotin
Kanavaan sijoitettava suutinhajotin KDY Lyhyesti Helposti asennettava Oma malli pyöreälle ja suorakaidekanavalle Varustettu siepparilla Portaattomasti muunneltava hajotuskuvio Valmistetaan myös galvanoituna Lisätiedot WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite
SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne Lisätiedot SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin
SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä Lisätiedot CONDORTM. Suutinkatto. Lyhyesti 100 % joustava hajotuskuvio Suuri induktioaste Puhdistettava Suutinmoduulit 595 x 595 mm Vaihtoehtoisia värejä
TM Suutinkatto Lyhyesti 00 % joustava hajotuskuvio Suuri induktioaste Puhdistettava Suutinmoduulit 595 x 595 mm Vaihtoehtoisia värejä VariZon-ilmanjakojärjestelmä Pikavalintataulukko I L M A V I R T A Lisätiedot AGC - Poistoilmasäleikkö AGC. Poistoilmasäleikkö. Mallivaihtoehdot ja lisävarusteet
AGC Poistoilmasäleikkö Suuri vapaa aukko, suuri ilmavirta ja alhainen painehäviö Irrotettava säleikkö mahdollistaa säleikön ja kanavan helpon puhdistamisen Kiinnitys liuskajousilla Mallivaihtoehdot ja Lisätiedot ACLb ----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- e.r.i.c.-järjestelmän tuloilmalaite, kattoon sijoitettava yksikartiohajotin Lisätiedot Rakohajotin. Tuotekuvaus
Piennopeuslaite asennuslattiaan Lyhyesti Vahva alumiinirakenne Kestää suuriakin alilämpötiloja Erittäin suuri induktiotoiminto Puhdistettava Lisävarusteena säätöpellillä ja likaesteellä varustettu liitäntälaatikko Lisätiedot Mitat. Huolto Laitteen näkyvät osat voidaan pyyhkiä kostealla rievulla. Materiaalit ja pintakäsittely. Tilausesimerkki. comfort suuttimet.
GTI Mitat Asennus Ød Tuotekuvaus GTI on suurien tilojen ilmanvaihtoon sopiva monipuolinen tuloilmasuutin. ta voidaan käyttää sekä lämmitetylle että jäähdytetylle ilmalle, ja sen puhalluskuvion voi säätää Lisätiedot WISE Apartment TM. Asennus Säätö - Hoito. Swegon Home Solutions. www.swegon.com
Ilmanvaihtosäleikko B Mitat B+/A+ B-/A- Tuotekuvaus B on kiinteillä vaakasäleillä varustettu suorakaiteen muotoinen alumiinisäleikkö. B soveltuu käytettäväksi sekä tulo- että poistoilmalle, ja vakiotoimitukseen Lisätiedot Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät
YLEISKATSAUS Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät Swegonin vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät ovat joustava ja huoltovapaa ratkaisu www.swegon.com Swegonin ilmastointijärjestelmät ovat joustava ja Lisätiedot HHV Integroidulla äänenvaimentimella varustettu yksiosainen ilmavirtasäädin
HHV Integroidulla äänenvaimentimella varustettu yksiosainen ilmavirtasäädin Version: 11.06.2012 Soveltuu käytettäväksi joko tulo- tai poistoilmalaitteena. Integroidulla äänenvaimentimella varustettu pienikokoinen Lisätiedot I l m a k r u u n u J S I - U V WWW.JEVEN.FI
SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tuotekuvaus, Tuotemerkintä Toimintaperiaate, Tuoterakenne Mittatiedot Sijoitus, Suunnittelijapalvelu 6 Poistoilma Painehäviö ja äänitiedot Tuloilma Lisätiedot ULA - Venttiili ULA. Venttiili. Tuotemallit ja lisävarusteet
ULA Venttiili Kattoon tai seinään asennettava tulo- ja poistoilmaventtiili, jossa on painehäviön säätömahdollisuus. Asennus suoraan kanavaan tai käyttämällä erillistä asennuskehystä. Suunnattava virtauskuvio. Lisätiedot RIF SÄÄDETTÄVÄ PYÖRREHAJOTTAJA
.2 RIF SÄÄDETTÄVÄ PYÖRREHAJOTTAJA www.climecon.fi RIF soveltuu korkeiden tilojen ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja jäähdytykseen. Hajotuskuviota voidaan säätää muuttamalla siipien asentoa joko manuaalisesti Lisätiedot Mittaus- ja säätölaite IRIS
Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta Lisätiedot JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet
JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen 4 Valaisimen kytkentä ja vaihto Lisätiedot PARASOL c. Integroitu ilmastointimoduuli. PARASOLc
Integroitu ilmastointimoduuli www.eurovent-certification.com www.certiflash.com 4-suuntainen ilmanjako. Kaikkiin suuntiin säädettävä ilmavirta ja hajotuskuvio takaavat parhaan viihtyvyyden. Suuri teho, Lisätiedot PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin
PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen Lisätiedot Nelikulmainen tuloilmahajotin
GB0637 11,13 Orion-PTV LØV-R Nelikulmainen tuloilmahajotin Irrotettava etupaneeli Soveltuu monenlaisiin kattojärjestelmiin Tiedot Luna-paineentasauslaatikko asennettuna Paineentasauslaatikko äänieristetty Lisätiedot DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin
DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon Lisätiedot PARASOLTM. HF Static. Kompakti ilmastointimoduuli suurille ilmavirroille. Suuri ilmavirta pienellä paineella. Kompakti ja helppo asentaa
PARASOLTM HF Static Kompakti ilmastointimoduuli suurille ilmavirroille Suuri ilmavirta pienellä paineella Erinomainen viihtyvyys Kompakti ja helppo asentaa Ilmastointimoduuli jäähdytykseen, l ämmitykseen Lisätiedot DURALCO SÄÄTÖ- JA PALOPELLIT YHTEISTYÖSSÄ
DURALCO SÄÄTÖ- JA PALOPELLIT YHTEISTYÖSSÄ PALONTORJUNTA PALONTORJUNTA FDMA (TPM 018/01) PALOPELTI Kantikkaat pellit 180 180 mm 1 600 1 000 mm asti. Pyöreät pellit ø 180-1000mm Sertifioitu EN15650 mukaan Lisätiedot PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi
PARASOL Tekninen opas TM Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin PARASOL VAV PARASOL www.swegon.fi ADAPT Parasol Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä, Lisätiedot THD - Rei'itetty kattohajotin THD. Rei itetty kattohajotin. Lisävarusteet
TD Rei itetty kattohajotin Vaakasuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennus kanavaan joko suoraan tai liitäntälaatikon avulla. Avattava etulevy helpottaa hajottimen ja kanavan puhdistusta. Lisätiedot HotelSolutionTM. Friends Quality Hotel, Tukholma. www.swegon.fi
TM Friends Quality Hotel, Tukholma www.swegon.fi TM Sisäilmasto on tärkeä ILMAN LÄMPÖTILA ILMANKOSTEUS ILMANLAATU VETO ÄÄNITASO Onko viihtyvyydellä vaikutusta sinuun? Hotellihuoneen sisäilman on täytettävä Lisätiedot Pyöreä hajotin avoimeen asennukseen
LÖV-R Pyöreä hajotin avoimeen asennukseen Mallisuojattu LÖV-rei'itys Soveltuu erinomaisesti jäähdytetylle ilmalle Säädettävä aukon korkeus Laatikko tiivistetty Ecoson-vaimennusmateriaalilla Saatavana korkean Lisätiedot Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57
3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä Lisätiedot MFA/UFA/UFK. Lattiaan, seinälle tai ikkunapenkkiin sijoitettava yleissäleikkö. Pintavalintataulukko
Lattiaan, seinälle tai ikkunapenkkiin sijoitettava yleissäleikkö MFA/UFA/UFK Lyhyesti Sopii sekä tulo- että poistoilmalle Erittäin muuntelukykyinen, voidaan räätälöidä eri tarpeiden mukaan Rajoittamaton Lisätiedot PARASOL EX. Vapaasti asennettavat ilmastointimoduulit www.eurovent-certification.com www.certiflash.com
Vapaasti asennettavat ilmastointimoduulit www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Parasol EX -ilmastointimoduuli Parasol EX on yhteisnimitys vapaasti asennettavien ilmastointimoduulien tuotesarjalle. Lisätiedot JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet
JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen Lisätiedot EA Sähköiset ilmanlämmittimet
Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen, Lisätiedot ilmastointikatokset Kattojärjestelmät Ulospuhallushajottimet ja ilmanottokatokset Oikeus muutoksiin pidätetään
Kattojärjestelmät Ulospuhallushajottimet ja ilmanottokatokset 1 Sisällysluettelo Ilmastointikatos...5 Ilmastointikatos LPR...17 Ulospuhallushajoitin N...6 Ilmastointikatos RR...18 Ulospuhallushajoitin Lisätiedot FLE/FLU - Lattiasäleikkö FLE/FLU. Lattiasäleikkö. Tuotemallit ja lisävarusteet
FLE/FLU Lattiasäleikkö Pystysuuntainen ilmasuihku lattiasta, sopii myös poistoilmalle Kiinteät vaakasuuntaiset säleet muodostavat vakaan 15 virtauskuvion. Vankka alumiinirakenne Tuotemallit ja lisävarusteet Lisätiedot LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite
GB0653 11.13 LØV-R Aktiivinen tuloilmalaite Ainutlaatuinen säätöpeltitoiminto Laaja toiminta-alue Räätälöity VIP-X-ohjausjärjestelmä Belimon MP-väylä MOD-väylä LONWORKS TROX Trox Norge AS PO Box 100 NO-2712 Lisätiedot Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT
Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään Lisätiedot Facilis FCL Yksinkertaisesti nerokas
Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen, Lisätiedot Tarpeenmukainen ilmanvaihto
YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto WISETM Ilmastointijärjestelmät huone-, vyöhyke- ja järjestelmätasolla GOLDTM Ilmankäsittelykone järjestelmätasolla CONDUCTORTM Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät Lisätiedot Stravent-piennopeuslaitteet. Esimerkki. » Huuhdeltavia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja. laitteita elintarviketeollisuudelle
Stravent-piennopeuslaitteiden vakiomallisto valmistetaan neljänä eri versiona: tasapintaisena, neljännesympyrän muotoisena, puoliympyrän tai ympyrän muotoisena, kytkettäväksi 100 mm:n 800 mm:n kokoisena Lisätiedot PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla
PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu Lisätiedot ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO
OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO 2012-09-01 SISÄLTÖ Asennusohjeet 2-4 Käyttö ja huolto 5-7 TUKHOLMA Förrådsvägen 18 SE-141 46 Huddinge, SWEDEN Puh: +46-(0)8-689 90 10 Faksi: +46-(0)8-689 90 30 info@hagabindustri.se Lisätiedot CLA CLA-A CLA-B. Yleistä Nelikulmainen äänenvaimennin pyöreällä liitännällä. Ainutlaatuiset kuituvahvistus- ja äänenvaimennusominaisuudet.
Äänenvaimennin pyöreään kanavaan CLA CLA-A CLA-B Lyhyesti Erittäin pieni rakennekorkeus Erittäin hyvä äänenvaimennuskyky Erikoispolyesterikankaalla peitetty kivivilla. Tiiveysluokka D Pieni painehäviö Lisätiedot Comfort. - päätelaitteet
lindab comfort Comfort - päätelaitteet comfort tietoja Lindabista Sisällysluettelo Tietoja Lindabista Comfort ja muotoilu Tuotekatsaus / symbolit Ilmanvaihtotekniikkaa Kattolaitteet Kattolaitteet - Lisätiedot KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio Lisätiedot SwegonSolutionsTM. Energiatehokkaat, parhaan viihtyvyyden tarjoavat järjestelmäratkaisut. www.swegon.fi
TM Energiatehokkaat, parhaan viihtyvyyden tarjoavat järjestelmäratkaisut www.swegon.fi Sisäilmasto on tärkeä ILMAN LÄMPÖTILA ILMANKOSTEUS ILMANLAATU VETO ÄÄNITASO Onko viihtyvyydellä vaikutusta sinuun? Lisätiedot www.jeven.fi JPT- Poistoilmalaite
- Poistoilmalaite Sisällysluettelo Tuotekuvaus Mitat Toimintaperiaate ja Erotusaste 5 Tekniset tiedot 6 Tuote-esimerkki 7 Haluamme auttaa teitä ammattikeittiöiden ilmanvaihdon suunnittelussa tarjoamalla Lisätiedot TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet
TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus Lisätiedot FDV -Fire Valve FDV. Palonrajoitinventtiili
FDV Palonrajoitinventtiili Yhdistetty poistoilmaventtiili ja palonrajoitinventtiili pyöreisiin kanaviin. Tyyppihyväksytty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitinventtiili. Palonrajoitinventtiilin Lisätiedot Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite
Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet Lisätiedot DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin
DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi. Lisätiedot S-käyrä. kanavan heittosiirtymä. lindab ilmastointi. Ød1 R 45. Sisäkkäispituus (SIKKI) L = Kanavan pituus. E (Pituudensiirtymä)
lindab ilmastointi Ød1 L = Kanavan pituus 45 R Sisäkkäispituus (SIKKI) Sisäkkäispituus (SIKKI) E (Pituudensiirtymä) R 45 Ød1 CC (Keskiönsiirtymä) S-käyrä kanavan heittosiirtymä Tuotealueet Kanavajärjestelmät Lisätiedot ADAPT Parasol EX Energiaa säästävä, vapaasti asennettava ilmastointimoduuli Swegonin tarveohjattuun WISE-ilmanvaihtojärjestelmään
ADAPT Parasol EX Energiaa säästävä, vapaasti asennettava ilmastointimoduuli Swegonin tarveohjattuun WISE-ilmanvaihtojärjestelmään www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Vapaasti asennettava Lisätiedot LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite
GB0652 11.13 Orion-LØV-Sirius LØV-R Aktiivinen tuloilmalaite Ainutlaatuinen säätöpeltitoiminto Laaja toiminta-alue Räätälöity VIP-X-ohjausjärjestelmä Belimon MP-väylä MOD-väylä LONWORKS TROX Auranor Norge Lisätiedot Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite
Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen Lisätiedot Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet
Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä Lisätiedot Ohjeen aihe: Ilman jako huonetilassa, päätelaitteet ja niiden kunto, siirtoilmareitit
Päätelaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (7) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilman jako huonetilassa, päätelaitteet ja niiden kunto, siirtoilmareitit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee huonetilassa tai Lisätiedot KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619
KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö Lisätiedot ADAPT Parasol b. Energiaa säästävä ilmastointimoduuli Swegonin tarveohjattuun WISE-ilmanvaihtojärjestelmään. ADAPT Parasol b
Energiaa säästävä ilmastointimoduuli Swegonin tarveohjattuun WISE-ilmanvaihtojärjestelmään www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Ilmastointimoduuli tarveohjattuun ilmanvaihtoon ja Swegonin Lisätiedot ROL SUUTINKANAVA ROL-S SÄÄTÖ- JA VAIMENNUSOSA
. ROL SUUTINKANAVA ROL-S SÄÄTÖ- JA VAIMENNUSOSA www.climecon.fi Tyylikäs ja hiljainen ROL suutinkanava on suunniteltu tiloihin, joissa tarvitaan suuria ilmamääriä tasaisesti ja vedottomasti. Toimivan kokonaisuuden Lisätiedot Tulo- ja poistoilmaventtiili
T 1.2/1/FI/2 Tulo- ja poistoilmaventtiili Malli Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh 09 825 4600 Telefax 09 826 151 Sinikellonkuja 4 e-mail teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi Sisältö Tuotekuvaus Lisätiedot IGNIS EI120. Yleistä. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60. Lyhyesti. IGNIS Ei120
Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 Yleistä IGNIS on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai suorakaiteen muotoinen liitäntä. Lisätiedot SwemaMan 7 Käyttöohje
SwemaMan 7 Käyttöohje HUOM! Ennen mittausten aloittamista, lue kohta 6. Asetukset (SET). Vakiona k2-kompensointi on päällä. 1. Esittely SwemaMan 7 on mikro manometri paine-eron, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden Lisätiedot KSO, KSOS ja KSOV Poistoilmaventtiilit
KSO, KSOS ja KSOV Poistoilmaventtiilit KSO on tyyppihyväksytty pienehköjen ilmavirtojen poistoilmaventtiili, joka soveltuu mm. asuntoihin ja toimistoihin. Pikavalinta Käyttöalue Ilmavir ta q v KSO-100 Lisätiedot CCC - Muunneltava ilmastointipalkki CCC. Muunneltava ilmastointipalkki
CCC Muunneltava ilmastointipalkki Yhdistetty jäähdytys-, lämmitys- ja tuloilmalaite, joka voidaan upottaa alakattoon. Sopii erinomaisesti tiloihin, joissa on suuri jäähdytyskuorma, pieni kosteuskuorma Lisätiedot Like a Breath of Fresh Air. Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin
Like a Breath of Fresh Air Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin Uusi Pingvin Kotilämpö -laite Ja kotisi energiatehokkuus nousee ratkaisevasti Ilmalämmitysjärjestelmä uusiksi Lisätiedot CSW Pyörreilmavirtayksikkö
CSW Pyörreilmavirtayksikkö Version: 27.01.2012 Pyörreilmavirtayksikkö on kätevä ilmastointilaite, joka puhaltaa ilman huonetilaan pyörresuihkutoiminnon avulla. Yhdistetty jäähdytys-, lämmitys- ja tuloilmalaite Lisätiedot PARASOLTM VAV. Energiaasäästävä ilmastointimoduuli tarpeen mukaiseen ilmanvaihtoon PARASOL VAV
PARASOLTM VAV Energiaasäästävä ilmastointimoduuli tarpeen mukaiseen ilmanvaihtoon www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Lyhyesti Ilmastointimoduuli, joka yhdessä CONDUCTOR W4.2 ohjauslaitteiston Lisätiedot SWEGON HOME SOLUTIONS
ÄLYKÄSTÄ ILMANVAIHTOA IHMISILLE JA KODILLE TAKAA RAIKKKAAN JA TERVEELLISEN SISÄILMAN Ilmanlaadulla on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen ja terveyteemme. Huono Lisätiedot Tarpeenmukainen ilmanvaihto
YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon! www.wegon.com Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä, Lisätiedot Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM
Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa Lisätiedot HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti
HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus- Lisätiedot JTC - Pyörrehajotin JTC. Pyörrehajotin
JTC Pyörrehajotin Vaakasuuntainen radiaalisuihku. Hajotin asennetaan uppoasennuksena kattoon liitäntälaatikolla varustettuna. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee merkittävästi huoneilmassa suuren sekoitustehokkuuden Lisätiedot SLL - Lineaarinen rakohajotin. Halton SLL. Lineaarinen rakohajotin
Halton SLL Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute