Source: http://docplayer.pl/26985127-Male-elektrownie-wodne.html
Timestamp: 2019-10-17 15:53:31+00:00
Document Index: 123499514

Matched Legal Cases: ['art. 71', 'art. 72', 'art.75', 'art.82', 'art.85', 'art. 71', 'art. 75']

Małe Elektrownie Wodne - PDF
Download "Małe Elektrownie Wodne"
1 Małe Elektrownie Wodne Małe elektrownie wodne odgrywają znaczącą rolę w środowisku przyrodniczym, naturalnym i gospodarczym kraju. Polityka ekologiczna Państwa nakłada obowiązek wykorzystywania paliw odnawialnych do produkcji energii, skutkujące ograniczaniem wydobycia paliw kopanych. Działania te podejmowane są w trosce o stan środowiska naturalnego. Jednym z odnawialnych źródeł energii są elektrownie wodne. Pobór wody dla potrzeb energetycznych jest bardzo korzystny zarówno ze względu na ekologiczny, jak i ekonomiczny charakter, gdyż do krajowego systemu przesyłu energii, trafia czysta tzw. "biała" energia. Na skutek spiętrzenia wody, w obrębie jazów, cofki jak również na znacznie większym obszarze otaczającym siłownie wodne, powstają zróżnicowane ekosystemy, zwiększa się retencja wód powierzchniowych i gruntowych, co w konsekwencji polepsza stosunki gruntowo - wodne. Nie bez znaczenia jest również fakt, że utrzymanie jazu, czyszczenie kraty, wywóz odpadów zatrzymujących się na kracie czy konserwacja koryta rzek, należy do właścicieli MEW. Zapewnia to, szczególnie w warunkach zimowych i powodziowych, właściwą eksploatację jazu (nie dopuszczanie do powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego przepływu wód przez jaz) jak również ogranicza występowanie wody z koryta i łagodzi skutki powodziowe. W Polsce 2 pierwsze małe elektrownie wodne uruchomiono w 1898 r.: Struga na rzece Słupi i Kamienna na Drawie. W okresie międzywojennym na terenach, które leżą obecnie w Polsce istniało ok obiektów hydroenergetycznych. W 1953 r. Centralny Zarząd Elektryfikacji Rolnictwa przeprowadził inwentaryzację i zarejestrował 6330 czynnych siłowni wodnych i 800 zdewastowanych. W latach stwierdzono istnienie tylko 2131 elektrowni wodnych, które były w bardzo złym stanie technicznym, ich łączna moc wynosiła ok. 100 MW. Ustalono również 863 lokalizacje, które byłyby korzystne do rozbudowy nowych siłowni wodnych. Obecnie pracuje ponad 550 MEW, z czego najwięcej w województwach północnych. MEW mogą wykorzystywać potencjał niewielkich rzek, rolniczych zbiorników retencyjnych, systemów nawadniających, wodociągowych, kanalizacyjnych, kanałów przerzutowych. Konstrukcja urządzeń hydrotechnicznych w MEW jest zawsze nieskomplikowana. Również budynki małych elektrowni mają niewielkie gabaryty. Całość wyglądem niczym nie różni się od zwykłych budynków gospodarczych. Wady małych elektrowni wodnych: zły stan techniczny obiektów hydrotechnicznych, zamulanie i zarastanie zbiorników i kanałów dopływowych lub odpływowych,
2 uszkadzanie zapór powodują podmywanie budynków Zalety małych elektrowni wodnych: nie zanieczyszczają środowiska i mogą być instalowane w licznych miejscach na małych ciekach wodnych; mogą powstawać przy użyciu miejscowych materiałów i siły roboczej, prostota techniczna powoduje wysoką niezawodność i długą żywotność, nie wymagają licznego personelu i mogą być sterowanie zdalnie, rozwój gospodarki wodnej, korzystny wpływ małej retencji na środowisko naturalne tańsza energii Klasyfikacja według mocy: Ze względu na kryterium mocy MEW dzielimy na: mikroenergetykę o mocy >70 kw makroenergetykę o mocy >100 kw małą energetykę o mocy <5 Klasyfikacja według wysokości spadu: Ze względu na wysokość spadu wody MEW dzielimy na: niskospadowe o wysokości 2-20 m średniospadowe o wysokości <150 m wysokospadowe o wysokości >150 m pływające po rzece derywacyjne Derywacyjne - wykorzystują kanał derywacyjny, który naturalne zakole rzeki przecina w poprzek. Dzięki temu zwiększona zostaje wysokość spadu. Kanał derywacyjny jest wyposażony w turbinę.
3 Na terenie powiatu kieleckiego pracuje kilka elektrowni wodnych w miejscowościach: Mała Elektrownia Wodna w Morawicy Morawica na rzece Czarnej Nidzie - zespół trzech turbin wodnych. Jedna turbina zlokalizowana została na jazie piętrzącym w km rzeki Czarnej Nidy, a pozostałe turbiny w km kanału ulgi ww. rzeki. Na użytkowanie jazu i kanału ulgi właściciel MEW zawarł w roku 1993, z ówczesnym administratorem rzeki tj. Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach umowę dzierżawy. Zgodnie z tą umową, pozwolenia wodnoprawne na piętrzenie wody dla potrzeb MEW, obowiązują do końca 2018 roku. Maksymalna, możliwa do uzyskania moc turbin przy korzystnych warunkach hydrologicznych wynosi ca 50 kw, natomiast minimalna moc uzyskiwana przez pracujący zespól turbin to 10 kw.
4 Mała Elektrownia Wodna w Cedzynie Cedzyna gm. Górno, rzeka Lubrzanka km dwie turbiny zainstalowane zostały na jazie piętrzącym zbiornika wodnego Cedzyna. Jeden generator posiada moc 55 kw, drugi 18,5 kw. Właściciel posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody dla potrzeb energetycznych, ważne do dnia 31 grudnia 2018 roku, Mała Elektrownia Wodna w Daleszycach Daleszyce, rzeka Czarna Nida - elektrownia wodna pracuje dla potrzeb młyna wodnego. Moc - 10 kw. Stan prawny uregulowany - decyzja Wojewody Kieleckiego ważna do końca 2021 roku.
5 Mała Elektrownia Wodna w Sukowie Suków, gmina Daleszyce na rzece Lubrzance - dwie turbiny o mocy 18 kw każda, zainstalowane są na jazie w km w/w rzeki. Zakład wodny w postaci młyna napędzanego energią wody powstał około 1903 roku. Właściciele MEW posiadają uregulowany stan prawny na piętrzenie i pobór wody (termin ważności decyzji r.). Mała Elektrownia Wodna w Wolicy W gminie Chęciny na rzece Czarnej Nidzie w km zainstalowane są dwie turbiny: - turbina Francis'a o średnicy wirnika 1100 mm (spad niwelacyjny Hn 1,78 m, spad użyteczny Hu 1,67 m), - turbina śmigłowa lewarowa o średnicy wirnika 825 (spad niwelacyjny Hn 1,78 m, spad użyteczny Hu 1,67 m). Przy przepływie wody Q1 moc MEW typu Francis'a wyniesie 27,1 kw, a przy przepływie Q2 47,5 kw. Średnia moc turbiny wyniesie 37,3 kw.
6 Przy przepływach wody w granicach Q1 moc MEW turbiny lewarowej wyniesie ca 25,0 kw. Mikro Elektrownia Wodna w Bobrzy Mikro Elektrownia Wodna zlokalizowana jest na rzece Bobrza w miejscowości Bobrza gmina Miedziana Góra. Moc elektryczna wynosi 5 kw przy spadzie 2,6 m i przepływie wody 0,4 m3/s. Właściciel, Pan Łukasz Bartos produkowaną energię elektryczną zużywa głównie na własne potrzeby do oświetlenia posesji i wspomagania ogrzewania. Mała Elektrownia Wodna w Marzyszu Turbina pionowa typu Francis a o średnicy wirnika 1100 mm zainstalowana jest na jazie piętrzącym w km rzeki Czarnej Nidy w miejscowości Marzysz gmina
7 Daleszyce. Światło jazu wynosi 17,50 m i składa się z 9 przęseł (3,00 + 2,10 + 2,00 + 1,50 + 1,65 + 1,65 + 2,10) w tym światło wlotu na turbinę 3,00 m. Spad niwelacyjny Hn = 1,47 m, a spad użyteczny Hu = 1,36 m. Średnia moc turbiny wynosi 16,9 kw/h (Q1 = 12,3 kw/h - Q2 = 21,5 kw/h). Mała Elektrownia Wodna w Bieleckich Młynach Bieleckie Młyny to wieś położona w województwie świętokrzyskim w gminie Morawica. To tutaj w drugiej połowie września 2011 roku zostały zakończone prace budowlano - montażowe małej elektrowni wodnej na rzece Czarna Nida. MEW zlokalizowana jest na rzece Czarna Nida kanał MEW w km , a na jej potrzebę spiętrzono wodę do rzędnej 229,20 m n.p.m. za pomocą jazu. To co wyróżnia tą elektrownię, to fakt przetwarzania energii spadku wody na energię mechaniczną za pomocą turbiny Archimedesa. Cechuje się ona dużo wyższą sprawnością przy bardzo małych przepływach, w porównaniu do turbin innych typów. Przy przepływie równym 25% przełyku instalowanego, jej sprawność wynosi aż 74%. Jest to trzecia elektrownia wodna na terenie Polski, w której zastosowano tego typu rozwiązanie. Dwie pozostałe turbiny zainstalowano w MEW na rzece Radomce (miejscowość Goryń) oraz w Luboszycach na rzece Mała Panew. Warto podkreślić, że jest to pierwsza turbina ślimakowa całkowicie zaprojektowana i wykonana w Polsce. W ramach przedsięwzięcia została wykonana renowacja jazu betonowego z szandorami drewnianymi i współpracującego z nim przewału kamiennego. Dodatkowo została wyburzona część jazu zastawiającego wlot wody do kanału roboczego projektowanej elektrowni oraz częściowe rozebranie istniejącej starej klatki turbinowej. Dzięki temu światło jazu zwiększyło się o 3,6 m, co spowodowało poprawę stosunków wodnych i wzrost przepustowości o 30%. Łączna powierzchnia zabudowy, która obejmuje budynek MEW oraz komorę turbiny ślimakowej wynosi 40,67 m2. W budynku maszynowni są umieszczone: generator, przekładnia zębata i pasowa, łączące wał turbiny z wałem generatora, automatyka i szafy sterownicze. Podsumowując inwestycja generuje wiele pozytywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze jak i społeczne. Poza produkcją czystej energii i ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery, mała elektrownia wodna w Bieleckich Młynach
8 reguluje lokalne warunki wodne, zmniejszając zagrożenie powodziowe podczas wezbrań i zapewniając przepływ nienaruszalny w okresach niżówek. Ponadto, obiekt jest przyjazny dla ryb dzięki zastosowaniu turbiny Archimedesa. Urządzenia związane z pracą elektrowni wodnej: klatka turbinowa, zlokalizowana na lewym brzegu rzeki Czarna Nida, turbina ślimakowa (śruba Archimedesa), wolnoobrotowa: średnica d = 2800 mm, spad niwelacyjny - 1,45 m, przepływ miarodajny 3,19 m 3 /s, średnia moc turbiny 25,98 kw, krata stalowa zainstalowana na wlocie do turbiny o prześwicie min.10 cm, zastawka elektrowni, jaz betonowy z szandorami drewnianymi w km rzeki Czarna Nida kanał MEW: światło - 8,5 m: 1,70 m (zastawka nr 1) + 3,00 m (zastawka nr 2) + 3,80 m (zastawka nr 3 po zlikwidowanej starej klatce turbinowej), rzędna progu jazu 228,36 m n.p.m., wysokość progu 0,70, wydatek jazu dla zastawki nr 1 4,99 m 3 /s, dla zastawki nr 2 8,8 m 3 /s, dla zastawki nr 3 11,15 m 3 /s, kładka posadowiona na rzędnej - 229,95 m n.p.m., kanał napływowy, płyta ponurowa o rzędnej 228,36 m n.p.m., płyta wypadowa o rzędnej 227,65 m n.p.m., Pobór wody dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (moc do 34 kw), z rzeki Czarna Nida - kanał MEW wynosi do 3,19 m 3 /s w ciągu całego roku.
9 Korzystano ze stron internetowych, w tym
Agnieszka Lato, Monika Zalewska Kol. Łucka 81A, Lubartów jako wspólnicy Spółki Cywilnej MEWA s.c. DECYZJA
Borki. 21 marca 2012 RIGRiOŚ.6220.02.2012. Agnieszka Lato, Monika Zalewska Kol. Łucka 81A, 21-100 Lubartów jako wspólnicy Spółki Cywilnej MEWA s.c. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
D E C Y Z J A. orzekam
Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie, 24.05.2012r. Nr Rś 6220.DŚ.8-11.2011.2012 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4, art.82 i art.85 ustawy z
Wielkość energii (E) wód płynących lub zgromadzonych w zbiornikach (V) zależy od wielkości przepływu (Q) i spadu lub różnicy wysokości (H): E = V H
Niekonwencjonalne źródła energii MAŁE ELEKTROWNIE WODNE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII GRUPA 5 Wykonali : Kuczkowski Kamil Mackiewicz Beata Tretkowski Bartłomiej Zakrzewska Krystyna ELEKTROWNIE WODNE WSTĘP
Grębów, dn WÓJT GMINY GRĘBÓW Grębów 394 PLP
WÓJT GMINY GRĘBÓW 39-410 Grębów 394 Grębów, dn. 8.08.2011 DEC YZ J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizac ję przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz