Source: http://docplayer.fi/2886948-Sisailmastoselvitys-suonenjoen-kaupungintalolla-31-10-2006.html
Timestamp: 2018-05-20 21:56:10+00:00
Document Index: 829288

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA - PDF
SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA
Download "SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA 31.10.2006"
1 LAUSUNTO (8) Työympäristön kehittäminen SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA Työterveyslaitos, Neulaniementie 4, PL 93, Kuopio puh , faksi , sähköposti:
2 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 Miihkinen/Rautiala Suonenjoen kaupunki Tekninen osasto Kiinteistöpäällikkö PL Suonenjoki SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA Yleistä Tutkimusten kohteena oli Suonenjoen kaupungintalo osoitteessa Herralantie 6, Suonenjoki. Tutkimukset olivat jatkoa arviointikatselmukselle, joka tehtiin kaupungintalolla Tutkimukset tilasi kiinteistöpäällikkö Kari Hiltunen. Näytteitä ottivat Arja Miihkinen ja Sirpa Rautiala Työterveyslaitokselta sekä Martti Pääkkönen Suonenjoen kaupungilta. Tutkimukset tehtiin Itä Suomen työsuojelupiirin aloitteesta. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää kaupungintalon ja ulkoseinärakenteiden mikrobivaurioiden laajuutta ja saada varmuus lattiamateriaalin mahdollisesta hajoamisesta. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää polykloorattujen bifenyyli yhdisteiden lähde sisäilmaan. 2. Tietoja tutkittavista tiloista 2.1 Perustiedot Tiedot rakennuksesta on saatu taustatietolomakkeesta ja haastattelemalla arviointikatselmuksessa paikalla olleita henkilöitä. Rakennuksen taustatiedot: Rakennusvuosi 1971 Kerrosala 1780 m 2 Kerroslukumäärä maanpäällistä kerrosta Tutkittavien tilojen sijainti koko rakennus Työntekijämäärä noin 40 Runkotyyppi pilari palkki runko Ulkoverhoustyyppi tiili ja puu Eristysmateriaali mineraalivilla Perustamistapa osittain maan alla Kattomuoto ja yläpohja tasakatto, tuulettumaton Vesikate bitumikermi ja singeli Ikkunatyyppi Ilmanvaihtotapa 2 lasinen koneellinen tulo ja poistoilmanvaihto, puhdistus ja säätö vuonna Tutkimuskohteessa aikaisemmin tehdyt selvitykset Työterveyslaitoksen sisäilmastoselvitys Suonenjoen kaupungintalon hallintotoimistossa (Työterveyslaitoksen lausunto 1806 "Sisäilmastoselvitys Suonenjoen kaupungintalolla 4. ja ") Työterveyslaitoksen arviointikatselmus Suonenjoen kaupungintalolla (Työterveyslaitoksen lausunto TY "Arviointikatselmus Suonenjoen kaupungintalolla )
3 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 3. Havainnot Rakennuksen ssa sekä ensimmäisen ja toisen kerroksen välisessä betonipintaisessa palkissa on jälkiä poikkeavasta kosteudesta (kuva 1). Muurattujen tiiliseinien saumoissa on kalkkikertymiä, jotka ovat osoitus ylimääräisestä kosteudesta rakenteessa. Lisäksi tiiliseinän muurausten jälkisaumaukset ovat rapautuneet. Rakennuksen ikkunat ovat huonokuntoiset. Kuva 1. Kaupungintalon ulkopuolelta havainnoituja merkkejä kosteudesta.
4 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 4. Näytteenottopaikat ja tutkimusmenetelmät Näytteenottopaikat ja otetut näytteet on esitetty taulukossa 1. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty liitteissä 1 4. Taulukko 1. Näytteenottopaikat ja niistä otetut näytteet. Näytteenottopaikka Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 1 (VOC) Polyklooratut bifenyylit 2 (PCB) Mikrobit 3 Kammionäyte Sisäilmanäyte Pyyhintänäyte Materiaalinäyte Kivivilla Kellarikerros nuorisotila x x kopiointitila x x 1. kerros Anu Helinin entinen x ulkoseinä, uretaani Arja Juntusen ulkoseinä, maalattu asbestisementtilevy Sosiaalitoimisto Marjatta Hassisen ulkoseinä, Entinen Mattilan ulkoseinä, sos.toimisto, 1. vasemmalla Päivähoito Hilkka Koposen ulkoseinä, Jaakko Roiton Ulla Merran ulkoseinä palkanlaskenta ATK keskus ulkoseinä, Puhelinvaihde Aula 2. kerros Tekninen johtaja Turkin ulkoseinä Suunniteluinsinööri Hälisen ulkoseinä Kartanpiirtäjä Rossin ulkoseinä Kiinteistörekisterin hoitaja ulkoseinä Jalkasen Rakennustarkastaja Pirisen ulkoseinä Valtuuston vaatetila ulkoseinä Lautakuntien kokous 213 ulkoseinä Kaupunginhallituksen istuntosali ulkoseinä 212 Valtuustosali 210 ulkoseinä 1 haihtuvat orgaaniset yhdisteet kerättiin Tenax TA adsorbenttia sisältäviin putkiin, näytteet analysoitiin termodesorptiolla ja kaasukromatografialla käyttäen yhdisteiden tunnistamiseen massaselektiivistä detektoria 2 PCB näytteet otettiin pyyhkimällä tutkittava pinta etanolilla kostutetulla pumpulilla, näytteet analysoitiin kaasukromatokrafisesti. 3 materiaalinäytteet kerättiin puhtailla välineillä muovipussiin ja mikrobit analysoitiin kasvatusmenetelmällä
5 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 5. Tavoite ja ohjearvot 5.1 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudelle (TVOC) on esitetty Sisäilmayhdistyksen Sisäilmastoluokitus 2000:ssa tavoitearvot, jotka eivät ole terveysperusteisia. On huomioitava, että sisäilmastoluokituksen pääasiallisena ja ensisijaisena tarkoituksena on olla apuvälineenä asetettaessa tavanomaisia työ ja asuintiloja koskevia sisäilmastotavoitteita uudisrakennuksille suunnitteluvaiheessa. Luokitus on kolmitasoinen. Laatuluokat ovat S1 (TVOC max. 200 µg/m³), S2 (TVOC max. 300 µg/m³), ja S3 (TVOC max. 600 µg/m³). S1 luokka vastaa noin 90 %:n tyytyväisten osuutta käyttäjistä eli tilan sisäilma on erittäin hyvä. Luokka S3 vastaa säännösten mukaista vähimmäistasoa. Materiaalinäytteestä vapautuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia ei kuitenkaan voi verrata näihin tavoitearvoihin eikä materiaalien päästöluokituksiin (M luokat). 5.2 Polyklooratut bifenyylit PCB toimikunnan mietinnön (Komiteamietintö 1983:47. Valtioneuvoston painatuskeskus, Helsinki, 188 s. ISBN ) mukaan työtilan pinnat ovat riittävän puhtaat, kun PCB pitoisuus pinnoilla on alle 100 µg/m Mikrobit Työympäristön bakteeri ja sieni itiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja arvoja, joten mikrobituloksia on tulkittava työpaikkakohtaisesti. 6. Olosuhteet mittausten aikana Näytteenoton aikana tiloissa tehtiin normaalia toimistotyötä. 7. Tulokset ja niiden tarkastelu Yhteenveto analyysituloksista on esitetty taulukossa 2. Tarkemmat analyysivastaukset löytyvät liitteistä 1 4.
6 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 Taulukko 2. Yhteenveto analyysituloksista. Näytteenottopaikka Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 1 Kellarikerros nuorisotila viittaa lattiamateriaalin hajoamiseen kopiointitila näyte sisälsi PCB:tä, viittaa kosteus ja mikrobivaurioon 1. kerros Anu Helinin entinen (VOC) Polyklooratut bifenyylit 2 (PCB) Mikrobit 3 Kammionäyte Sisäilmanäyte Pyyhintänäyte Ulkoseinä Sokkeli näyte sisälsi PCB:tä, viittaa kosteus ja mikrobivaurioon näyte sisälsi PCB:tä näyte sisälsi PCB:tä, viittaa kosteus ja mikrobivaurioon näyte sisälsi PCB:tä Arja Juntusen näyte sisälsi PCB:tä Sosiaalitoimisto Marjatta Hassisen Entinen Mattilan sos.toimisto, 1. vasemmalla Päivähoito Hilkka Koposen heikko viite heikko viite vahva viite heikko viite Jaakko Roiton Ulla Merran palkanlaskenta vahva viite ATK keskus Puhelinvaihde Aula 2. kerros Tekninen johtaja Turkin Suunniteluinsinööri Hälisen Kartanpiirtäjä Rossin Kiinteistörekisterin hoitaja Jalkasen Rakennustarkastaja Pirisen viittaa vaurioon Valtuuston vaatetila vahva viite Lautakuntien kokous 213 Kaupunginhallituksen istuntosali 212 Valtuustosali 210 takaseinä Valtuustosali 210 heikko viite
7 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 sivuseinä Valtuustosali 210 etuseinä 7.1 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Suunnattujen ilmanäytteiden (kammionäytteet) VOC pitoisuuksille ei ole olemassa virallisia viitearvoja, mutta Suonenjoen kaupungintalolta otettujen näytteiden VOC pitoisuudet olivat tavanomaista VOC pitoisuutta suurempia verrattuna Työterveyslaitoksella vastaavalla menetelmällä tutkittuihin näytteisiin. Kellarikerroksen nuorisotilan PVC lattiassa esiintyi pääkomponenttina 2 etyyli 1 heksanolia, jonka osuus TVOC pitoisuudesta oli 55 %. Muovimatoissa pehmittimenä käytetyt ftalaatit hajoavat alkalisen kosteuden vaikutuksesta muodostaen 1 butanolia ja 2 etyyli 1 heksanolia, mikä viittaa lattiamateriaalin hajoamisprosessiin ja siten vaurioitumiseen. Toisaalta pieninä pitoisuuksina näitä yhdisteitä voi esiintyä normaalistikin liimoissa ja tasoitteissa. Kellarikerroksen lattiarakenteesta löytyi myös monenlaisia MVOC yhdisteitä, jotka saattavat viitata lattian kosteus ja/tai mikrobivaurioon. Näistä MVOCyhdisteistä 2 heptanonia ja 2 pentanonia esiintyi myös kopiointitilan sisäilmassa. Sisäilmasta otetuista VOC näytteistä löytyi polykloorattuja bifenyylejä (PCB) kellarikerroksesta ja 1. kerroksessa Anu Helinin esta (suunnattu ilmanäyte). Näitä yhdisteitä ei tulisi esiintyä sisäilmassa, sillä ne ovat todennäköisesti syöpävaarallisia ja saattavat aiheuttaa haittaa lisääntymisterveydelle. Lisäksi kellarikerroksen kopiointitilan sisäilmassa esiintyi MVOC yhdisteitä, jotka voivat viitata rakenteiden kosteus ja/tai mikrobivaurioon. Muutoin sisäilmanäytteiden TVOCpitoisuudet olivat Sisäilmastoluokituksen tavoitearvoihin verrattuna erittäin pieniä. 7.2 Polyklooratut bifenyylit Helinin ja Juntusen iden ulkoseinistä otetuissa pyyhintänäytteissä esiintyi PCB:tä. 7.3 Mikrobit Ensimmäisestä kerroksesta otetuissa näytteissä esiintyi viitteitä mikrobi sosiaalitoimiston ja palkanlaskennan sokkeleista otetuissa materiaalinäytteissä. Lisäksi päivähoidon tiloista, Hilkka Koposen työen ulkoseinästä, otetussa kivivillanäytteessä esiintyi heikko viite mikrobi. Toisessa kerroksessa viitteitä mikrobi esiintyi rakennustarkastaja Pirisen työesta, valtuuston vaatetilasta ja valtuustosalin sivuseinästä otetuissa materiaalinäytteissä. 8. Johtopäätökset Kellarikerroksen nuorisotilan lattiapinnoitemateriaalit hajoavat kemiallisesti. Ulkoseinän sisäpuolinen maalattu asbestisementtilevy ja uretaani ovat PCB lähde sisäilmaan ensimmäisessä kerroksessa. VOC näytteiden perusteella rakennuksessa esiintyy myös muita PCBlähteitä. Lähteenä saattaa olla käytetty maali. Mikrobivaurioita esiintyy eri puolilla rakennusta ulkoseinissä ja ssa.
8 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 9. Suositukset Suositamme poistamaan kaikki PVC pinnoitteet liima ja tasoitekerroksineen puhtaalle betonille ja korvaamaan ne uusilla materiaaleilla. Lisäksi suositamme poistamaan koko rakennuksesta päätyseinien tiiliverhoukset ja eristemateriaalit, uusimaan ikkunat ja purkamaan ikkunan alla olevat PCB lähteenä toimivat rakenneosat. Mikrobivaurioituneet n eristeet suositamme vaihtamaan. Suositamme selvittämään myös kellarikerroksen PCB lähteet. Marjut Reiman Tiimipäällikkö Bioaerosolit ja sisäilma tiimi Arja Miihkinen Laboratorioinsinööri Bioaerosolit ja sisäilma tiimi Liitteet 1. VOC ja MVOC analyysit ilmanäytteistä, tilaus VOC ja MVOC analyysit suunnatuista ilmanäytteistä, tilaus PCB analyysivastaus Mikrobianalyysivastaus MS Jakelu työnantajan edustaja/työsuojelupäällikkö työntekijäin edustaja/työsuojeluvaltuutettu työterveyshuolto/ lääkäri, terveydenhoitaja