Source: https://www.ensi.ch/fr/2020/01/30/centrale-nucleaire-de-gosgen-arret-automatique-des-turbines-apres-un-court-circuit-dans-lalimentation-electrique-pour-les-besoins-internes/
Timestamp: 2020-04-04 22:16:18+00:00
Document Index: 39544026

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Centrale nucléaire de Gösgen : Arrêt automatique des turbines après un court-circuit dans l’alimentation électrique pour les besoins internes » IFSN
Aéroradiométrie
Désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg
Autorisations de transport
Echelle de classement des événements nucléaires
Rejets de substances radioactives
Page d'accueil » Evènement » Centrale nucléaire de Gösgen : Arrêt automatique des turbines après un court-circuit dans l’alimentation électrique pour les besoins internes
Une page en avant	Une page en arrière
Centrale nucléaire de Gösgen : Arrêt automatique des turbines après un court-circuit dans l’alimentation électrique pour les besoins internes
30 janvier 2020 Evènement, Evènements Gösgen, Evènements, Centrale nucléaire de Gösgen
Centrale concernée / titre
26 juillet 2019 / 10 h 25
Le 26 juillet 2019, un toron de fils métalliques a provoqué un court-circuit dans un interrupteur de 10 kV de l’alimentation électrique pour les besoins internes de la centrale nucléaire de Gösgen. La barre de 10 kV concernée a été déconnectée du réseau conformément à sa conception. En conséquence, la barre d’alimentation de secours alimentée par cette barre a été mise hors tension. Le générateur diesel de secours a ensuite démarré comme prévu. Les barres de 10 kV de la centrale nucléaire de Gösgen sont normalement alimentées par des transformateurs de puissance pour les besoins internes à partir du niveau 27 kV. Bien que ces transformateurs soient conçus pour résister aux courts-circuits, le court-circuit du 26 juillet 2019 a entraîné l’arrêt et l’endommagement du transformateur d’alimentation concerné pour les besoins internes. L’installation a réagi conformément à sa conception en se déconnectant du réseau externe de 400 kV, en procédant à un arrêt automatique des turbines et en réduisant la puissance du réacteur. La centrale a dû être arrêtée pour remplacer le transformateur d’alimentation électrique pour les besoins internes. La centrale nucléaire de Gösgen n’a pu être remise en service que le 11 août 2019 après des inspections approfondies.
Classement (selon la directive IFSN-B03)
INES : en dessous de l’échelle
Mesures de l’exploitant
La centrale nucléaire de Gösgen a pris des mesures pour éviter que des matières étrangères ne pénètrent dans les composants techniques.
Mesures décidées par l’IFSN
L’IFSN a demandé à la centrale nucléaire de Gösgen d’analyser la cause du dommage causé au transformateur d’alimentation électrique pour les besoins internes.
Évaluation par l’IFSN
L’évènement a eu une signification mineure pour la sécurité nucléaire.
Critères pour la mise en ligne sur le site Internet de l’IFSN
Déclenchement de systèmes de sécurité
Dans son rapport de surveillance annuel, l’IFSN informe le public de l’ensemble des évènements devant obligatoirement être notifiés dans le domaine de la sécurité nucléaire. Sur son site Internet, l’IFSN fournit en permanence des informations sur les évènements qui répondent à l’un des critères suivants :
Niveau INES 1 ou supérieur,
Déclenchement de systèmes de sécurité,
Evènement associé à une probabilité de l’endommagement du cœur de plus de 1 sur 100 millions,
Incorporation de substances radioactives avec une dose effective de plus de 1 mSv.
Institut Paul Scherrer : découverte d’une barre de combustible nourricière défectueuse dans le réacteur de recherche désaffecté PROTEUS
Le 16 octobre 2019, une barre de combustible nourricière défectueuse a été découverte dans le réacteur de recherche PROTEUS à l’Institut Paul Scherrer.
Centrale nucléaire de Beznau 1 : arrêt automatique du réacteur du 6 août 2019
Le 6 août 2019, une panne dans la sous-station de Beznau, qui ne fait pas partie de la centrale nucléaire de Beznau, a entraîné une réduction de la puissance dans les deux tranches de la centrale nucléaire de Beznau.
Bilan 2019 : une exploitation sûre des centrales nucléaires suisses a été garantie
En 2019, les installations nucléaires suisses ont été exploitées de manière sûre. Le nombre d’évènements devant obligatoirement être notifiés se situe également dans la fourchette des années précédentes.
Centrale nucléaire de Gösgen : convertisseurs de mesure de pression non testés pour leur aptitude aux conditions de défaillance
Le 13 mai 2019, la centrale nucléaire de Gösgen a constaté que 101 convertisseurs de mesure de pression au total étaient utilisés dans l’espace annulaire et qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’essais pour déterminer leur aptitude à des conditions de défaillance. Lors de l’arrêt de révision annuel de 2019, la centrale nuclaire de Gösgen a échangé les convertisseurs contre des convertisseurs testés.
Centrale nucléaire de Leibstadt : deux arrêts automatiques avec la même cause
Un comportement défectueux d’un convertisseur de mesure de niveau a entraîné des valeurs de mesure incorrectes dans un canal de la mesure de pression de vapeur vive, et ainsi à un arrêt automatique du réacteur le 24 avril et le 12 mai 2019. Les évènements ont eu une signification mineure pour la sécurité nucléaire.
Centrale nucléaire de Gösgen : Indisponibilité d’une soupape de régulation du 15 mars 2019
Le 15 mars 2019, une soupape de régulation n’a pas pu être ouverte lors d’un test. Ceci a été dû à la défaillance d’un module de commande du moteur de soupape. L’évènement a eu peu de signification au niveau de la sécurité technique.
Mise à l’arrêt automatique à la centrale nucléaire de Beznau
Une défaillance électrique avec perte du raccordement au réseau 220 kV a conduit aujourd’hui 6 août 2019, à 1h33 du matin, à la mise à l’arrêt automatique du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Beznau et à une réduction de puissance pour autoconsommation dans le réacteur 2 de la même centrale. La protection de l’homme et de l’environnement a été continuellement garantie.
Arrêt à la centrale nucléaire de Leibstadt suite à une fuite d’huile
Un événement a eu lieu aujourd’hui, le 4 juillet 2019, à la centrale nucléaire de Leibstadt. De l’huile d’un circuit hydraulique a fuit. La centrale nucléaire a été mise à l’arrêt et se trouve dans un état sûr.
La sécurité des installations nucléaires assurée aussi en 2018
L’année dernière, les installations nucléaires suisses ont été exploitées de manière sûre. Telle est la conclusion à laquelle est parvenue l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) dans son Rapport de surveillance. L’année 2018 a été marquée par deux étapes au niveau de la procédure juridique.
L'IFSN
© 2020 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN