Source: http://docplayer.org/2759961-Steeldoc-02-06-tec-02-brandschutz-im-stahlbau-bauen-in-stahl-technische-dokumentation-des-stahlbau-zentrums-schweiz.html
Timestamp: 2017-06-28 20:14:27
Document Index: 301329968

Matched Legal Cases: ['Art. 11', 'Art. 3', 'Art. 6', 'Art. 7', 'Art. 18', 'Art. 19']

steeldoc 02/06 tec 02 Brandschutz im Stahlbau Bauen in Stahl Technische Dokumentation des Stahlbau Zentrums Schweiz - PDF
steeldoc 02/06 tec 02 Brandschutz im Stahlbau Bauen in Stahl Technische Dokumentation des Stahlbau Zentrums Schweiz
Download "steeldoc 02/06 tec 02 Brandschutz im Stahlbau Bauen in Stahl Technische Dokumentation des Stahlbau Zentrums Schweiz"
1 Bauen in Stahl Technische Dokumentation des Stahlbau Zentrums Schweiz 02/06 steeldoc Brandschutz im Stahlbau Grundlagen Brandschutzplanung Bemessung tec 022 Inhalt I Brandschutz im Stahlbau II Bemessung 1 Einführung Die Schweizerischen Brandschutzvorschriften Brandschutz für Stahltragwerke 4 2 Grundlagen des Brandschutzes Brandverlauf Schutzziele Brandschutzanforderungen Brandschutzmassnahmen 6 3 Brandschutzkonzepte Standardkonzepte Objektbezogene Konzepte Technischer und organisatorischer Brandschutz Brandabschnitte und Fluchtwege 7 1 Nachweis des Feuerwiderstandes 23 2 Euronomogramm 24 3 Euronomogramm-Anwendung 28 4 Besondere Verfahren 31 5 Nachweisformular 33 6 Bezeichnungen und Einheiten 34 Anhang 1 Übersicht von Bauformen und Abmessungen 35 2 Dämmschichtbildende Brandschutzanstriche 36 3 Profilfaktoren für Walzprofile 37 4 Literaturverzeichnis, Quellenangaben 38 4 Feuerwiderstand Feuerwiderstandsklassen Brandverhalten von Stahl Anforderungen an den Feuerwiderstand Feuerwiderstand von Stahlbauteilen Nachweis des Feuerwiderstandes 9 5 Baulicher Brandschutz Ungeschützter Stahl Brandschutzanstriche Verkleidungen Spritzputze Stahl-Beton-Verbundkonstruktionen Stahl-Holz-Verbundkonstruktionen Blech-Verbunddecken Slim-Floors Wasserdurchflossene Profile 15 6 Besondere Konstruktionskonzepte Tragende und nicht tragenden Elemente Redundante Systeme Dilatationsfugen und Sollbruchstellen Membranwirkung Tragstruktur im Aussenraum 17 7 Technische Brandschutzmassnahmen Einsatz von Sprinkleranlagen Weitere technische Brandschutzmassnahmen 18 8 Brandschutzplanung in der Praxis Wahl von Brandschutzlösungen Auswahlkriterien für Konzeptentscheide Kostenvergleich von Brandschutzlösungen Grobkosten von Brandschutzmassnahmen 19 9 Objektbeispiele 20 Kompetenz im Stahlbau Das Stahlbau Zentrum Schweiz ist das Schweizer Kompetenz-Forum für den Stahlbau. Als Fachorganisation vereint das SZS die wichtigsten stahlverarbeitenden Betriebe, Zulieferfirmen und Planungsbüros der Schweiz und erreicht mit seinen Aktionen mehr als 8'000 Architektinnen, Bauplaner, Entscheidungsträger und Institutionen. Das SZS informiert das Fachpublikum, fördert die Forschung, Entwicklung und Zusammenarbeit im Stahlbau, pflegt internationale Verbindungen und unterstützt die Aus- und Weiterbildung von Fachleuten. Seine Mitglieder profitieren von einem breiten Leistungsangebot zu günstigen Konditionen. Steeldoc ist die Bautendokumentation des Stahlbau Zentrums Schweiz und erscheint periodisch mindestens viermal pro Jahr. Sonderhefte mit einem technischen Schwerpunkt können auch einzeln oder als separate Reihe bezogen werden. Stahlbau Zentrum Schweiz Centre suisse de la construction métallique Centrale svizzera per le costruzioni in acciaio3 Editorial Für Bauwerke, in denen Menschen leben und arbeiten, müssen Planer brandsichere Konzepte entwickeln. Lange schien die Verkleidung von Stahlbauten die einfachste Methode zum konstruktiven Brandschutz zu sein mit dem Nachteil allerdings, dass der Stahlbau selbst unter der Verkleidung verschwand. Heute erlaubt eine Vielzahl technisch und wirtschaftlich interessanter Brandschutzmassnahmen und Berechnungsverfahren das brandsichere Bauen mit sichtbarem Stahl. Per 2005 sind die revidierten, einheitlichen Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF in Kraft getreten, die für den Stahlbau einige Erleichterungen, mehr Planungssicherheit und neue Gestaltungsmöglichkeiten bringen. Interessant sind namentlich Kombinationen von baulichem Brandschutz mit technischen Massnahmen wie Sprinkleranlagen. So können Stahlkonstruktionen auch in Innenräumen sichtbar bleiben, und die Kosten für den Brandschutz lassen sich markant reduzieren. Mit der vorliegenden Ausgabe von Steeltec steht nun eine zusammenfassende Publikation zum Thema Brandschutz im Stahlbau zur Verfügung, die von der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen als Stand der Technik anerkannt wird. Sie zeigt einfache, übersichtliche Konzepte für den Bauwerks-Entwurf und leicht verständliche Verfahren für die Berechnung des Feuerwiderstandes. Für die detaillierte Brandschutzplanung sind zusätzlich die Brandschutzrichtlinien mit den ergänzenden Anhängen anzuwenden. Das Stahlbau Zentrum Schweiz hat jahrelang intensive Forschungs- und Ent-wicklungsarbeit zum Thema Brandschutz geleistet auch auf europäischer Ebene. So sind anwenderfreundliche Nachweisverfahren für den Feuerwiderstand von Stahlbauteilen entwickelt worden, die auf wissenschaftlichen Versuchsergebnissen und geprüften Rechenmodellen beruhen. Im vorliegenden Heft sind diese Nachweisverfahren an die Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF und die SIA-Normen angepasst worden. Eine Projektgruppe des Stahlbau Zentrums Schweiz hat sich mit der Konzipierung und kritischen Begleitung der vorliegenden Publikation befasst. Substantielle Beiträge stammen vom Institut für Baustatik und Konstruktion (IBK) der ETH Zürich. Diese Publikation wurde durch die im Anhang aufgeführten Firmen und Institutionen unterstützt. Wir danken allen beteiligten Fachpersonen und Firmen für ihren Beitrag. Evelyn C. Frisch Der Inhalt dieser Publikation wurde durch die Technische Kommission Brandschutz der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen auf materielle Übereinstimmung mit der VKF-Brandschutznorm und den VKF-Brandschutzrichtlinien, Ausgabe 2003 geprüft und als Stand der Technik verabschiedet. 34 I Brandschutz im Stahlbau 1 Einführung Lit.: Alle Ziffern in eckigen Klammern [1] beziehen sich auf das Literaturverzeichnis im Anhang Die Schweizerischen Brandschutzvorschriften Die hoheitlichen Aufgaben im Brandschutz der Schweiz liegen in der Kompetenz der Kantone. Eine wesentliche Vereinheitlichung erfolgte in der Schweiz erstmals 1993 durch die von der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) herausgegebenen, harmonisierten Brandschutzvorschriften. Diese wurden jedoch nicht durch alle Kantone vollständig übernommen, und es blieben einige regionale Besonderheiten. Revision der Brandschutzvorschriften Per 2005 sind in der Schweiz revidierte, einheitliche Brandschutzvorschriften in Kraft getreten. Vom interkantonalen Konkordat IVTH (Interkantonale Vereinbarung zum Abbau technischer Handelshemmnisse) verabschiedet, gelten sie mit geringfügigen Ausnahmen für alle Kantone einheitlich. Ihre Vorteile sind effiziente Planung, Rechtsgleichheit und einfacher Vollzug. In der Hand der kantonalen Brandschutzbehörden liegen der Vollzug der Vorschriften, die Auflagen im Bewilligungsverfahren, die Beratung und fachliche Unterstützung der Planenden und die Überprüfung der Sicherheitsstandards. Die Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF bestehen aus den Gesetzestexten 1 : Brandschutznorm (Sicherheitsstandards) Brandschutzrichtlinien (Ergänzungen) Prüfbestimmungen für die Zulassung von Brandschutzprodukten Sie werden ergänzt durch 1 : Brandschutzerläuterungen Brandschutzarbeitshilfen Dokumente zum Stand der Technik Die neuen Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF bieten mehr Spielraum für optimierte Lösungen, die Bezug nehmen auf den Schutz der Personen und Sachen. Wesentliche Neuerungen sind: Vereinheitlichung der Standardanforderungen Berücksichtigung von Sprinklern ohne rechnerischen Nachweis mit einer Reduktion des geforderten Feuerwiderstandes um 30 Minuten 2. Grössere Akzeptanz von objektbezogene Lösungen mit entsprechenden Nachweisverfahren Die Technische Kommission der VKF legt fest, was im Brandschutz Stand der Technik ist. Vorliegendes Steeltec Brandschutz wurde von der VKF als Stand der Technik für den Nachweis des Feuerwiderstandes von Stahltragwerken anerkannt und zur Anwendung freigegeben. 1.2 Brandschutz für Stahltragwerke Stahl ist nicht brennbar und trägt auch nicht zur Brandbelastung und Brandentwicklung bei. Allerdings sind die mechanischen Materialeigenschaften von Stahl temperaturabhängig. Brandschutzmassnahmen für Stahltragwerke zielen deshalb vor allem auf den Schutz des Stahls vor Hitzeeinwirkung. Dieser Schutz kann durch bauliche und technische Massnahmen wie beispielsweise Sprinkleranlagen gewährleistet werden. Für den Stahlbau bringen die Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF [1] einige Erleichterungen, mehr Planungssicherheit und neue Gestaltungsfreiheit für Architekten, insbesondere durch bauliche Konzepte mit Brandschutzanstrichen oder technische Konzepte mit Sprinkleranlagen, sowie durch Kombination dieser Konzepte. Massgebende Neuerungen für den Stahlbau sind zudem: Vergrösserung der Brandabschnittsflächen von Büro- und Gewerbebauten. Für die meisten zweigeschossigen Bauten mit geringer und mittlerer Brandlast (bis 1000 MJ/m 2, bezogen auf die Grundfläche) bestehen keine Anforderungen an den Feuerwiderstand 2. Keine Anforderungen an den Feuerwiderstand bei Parkhäusern mit mindestens 25% Öffnungsgrad der Fassaden (dank Wärmeabfuhr) 2. Weiterhin zugelassen sind Nachweisverfahren für die Planung von objektbezogenen Brandschutzkonzepten, insbesondere unter Naturbrand. Vermehrt zum Einsatz gelangen dämmschichtbildende Brandschutzanstriche bis zur Feuerwiderstandsklasse R 60. In diesem Steeltec Brandschutz werden die für den Stahlbau gängigen Nachweisverfahren vorgestellt. 1 2 Die Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF [1] und die ergänzenden Dokumente sind auf der Internetseite der VKF oder abrufbar. siehe Tabelle der erforderlichen Feuerwiderstände (Abb. 5) 4 steeltec 025 2 Grundlagen des Brandschutzes 2.1 Brandverlauf Ein typischer Brandverlauf unterteilt sich in eine Brandentwicklungsphase (bestehend aus Zünd- und Schwelbrandphase), eine Vollbrand- und eine Abkühlungsphase. In der Brandentwicklungsphase erwärmt sich das Material, an dessen Oberfläche treten Gase aus und entflammen sich, ein offener Brand mit Rauch und toxischen Gasen entsteht und breitet sich zunehmend rasch aus. Wenn die Temperatur der Brandgase ca. 500 bis 600 C überschreitet, kommt es zum Feuersprung (Flash over), bei dem sich alle brennbaren Oberflächen im Raum schlagartig entzünden. In der anschliessenden Vollbrandphase steigen die Temperaturen weiter an und erreichen ihren Maximalwert. Danach beginnt wegen des Brennstoffmangels die Abkühlungsphase, und der Brand erlischt. Abb. 2: Normbrandkurve ISO 834 / EN (gemäss [9]) Die Dauer der Vollbrandphase und die dabei erreichte Maximaltemperatur hängen ab von der Art und Menge des brennbaren Materials (Brandlast), von der Grösse des Raumes und der Sauerstoffzufuhr. Wichtig ist auch die Wärmeabfuhr in Decken und Wände sowie durch Öffnungen. Nicht jeder Brand führt zu einem Flash over. Insbesondere in grossen Räumen mit geringer bis mittlerer Brandbelastung bleiben Brände häufig lokal und führen zu geringeren Temperaturen, die für das Tragwerk ungefährlich sind. Normbrand Um das Brandverhalten einzelner Bauteile vergleichen zu können, wurde die Normbrandkurve ISO 834 eingeführt und später als Einheits-Temperaturkurve unverändert in EN übernommen (vgl. Abb. 2). Brandschutz-Zulassungen für Verkleidungen und dämmschichtbildende Brandschutzanstriche beispielsweise beruhen auf dieser Normbrandkurve. 2.2 Schutzziele Brandschutzmassnahmen haben zwei Ziele: das Entstehen eines Brandes zu verhindern und bei einem dennoch entstandenen Brand die Folgen zu minimalisieren. Bauten und Anlagen sind gemäss Brandschutznorm so zu erstellen, zu betreiben und instand zu halten, dass die Sicherheit von Personen und Tieren gewährleistet ist der Entstehung von Bränden und Explosionen vorgebeugt und die Ausbreitung von Flammen, Hitze und Rauch begrenzt wird die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauten und Anlagen begrenzt wird die Tragfähigkeit während eines bestimmten Zeitraums erhalten bleibt eine wirksame Brandbekämpfung vorgenommen werden kann und die Sicherheit der Rettungskräfte gewährleistet wird. 2.3 Brandschutzanforderungen Abb. 1: Phasen eines Brandverlaufes [18] Die Brandgefährdung (Schadenerwartung) ergibt sich aus dem Verhältnis der möglichen Gefahren zu den dagegen getroffenen Schutzmassnahmen. Das Brandrisiko ist das Produkt aus Brandgefährdung und Aktivierungsgefahr (Eintretenswahrscheinlichkeit) des Brandes. Die Anforderungen an den Brandschutz in Bauten und Anlagen werden insbesondere bestimmt nach Massgabe von Bauart, Lage, Nachbarschaftsgefährdung, Ausdehnung und Nutzung Geschosszahl Personenbelegung Brandbelastung und Brandverhalten der Materialien sowie Verqualmungsgefahr Aktivierungsgefahr (Zündquellen) Brandbekämpfungsmöglichkeit durch die Feuerwehr. 56 I Brandschutz im Stahlbau 2.4 Brandschutzmassnahmen Die Brandschutzmassnahmen sind so zu planen, dass sie den Schutzzielen gemäss Kapitel 2.2 sowie den Unternehmenszielen gerecht werden. Die Brandschutznorm [1] unterscheidet zwischen baulichen und technischen Brandschutzmassnahmen. Für den baulichen Brandschutz sind massgebend: Baustoffe Feuerwiderstand von Tragwerken und Bauteilen Schutzabstände Brandabschnitte und Fluchtwege Zum technischen Brandschutz zählen insbesondere: Automatische Löscheinrichtungen (Sprinkler-, Sprühflut- und Gaslöschanlagen) Brand- und Gasmeldeanlagen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen Sie werden ergänzt durch baustoffunabhängige organisatorische Brandschutzmassnahmen. Die Kombination dieser Massnahmen führt zum Begriff des Brandschutzkonzeptes. Lit.: Alle Ziffern in eckigen Klammern [1] beziehen sich auf das Literaturverzeichnis im Anhang 4. 3 Brandschutzkonzepte Der Brandschutz muss frühzeitig in die Gesamtplanung des Gebäudes einbezogen werden. Im Normalfall richten sich Brandschutzkonzepte nach den Standardmassnahmen gemäss Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF [1]. Diese unterscheiden zwischen rein baulichem Konzept und Sprinklerkonzept. Im Normalfall wird das Schutzziel mit den vorgeschriebenen Standardmassnahmen erreicht. Die Anforderungen an den Feuerwiderstand der Bauteile sind für Standardkonzepte detailliert vorgeschrieben 3. Alternativen zu den Standardmassnahmen sind bei objektbezogenen Konzepten möglich, erfordern jedoch einen entsprechenden Brandsicherheitsnachweis und die Einwilligung der Brandschutzbehörde. Objektbezogene Konzeptlösungen umfassen je nach Gebäude neben dem baulichen Brandschutz auch technische und organisatorische Massnahmen. Erst das Zusammenspiel aller Brandschutzmassnahmen ermöglicht das Erreichen der Schutzziele. 3.1 Standardkonzepte Bauliche Standardkonzepte Der bauliche Brandschutz der gesamten Konstruktion oder einzelner Bauteile wird durch Massnahmen wie Überdimensionierung, Verkleidung, Beschichtung oder Verbundbauweise erreicht. Sprinkler-Standardkonzepte Sprinkleranlagen können im Rahmen von Standardkonzepten bei bestimmten Gebäudenutzungen ohne weiteren rechnerischen Nachweis bei der Festlegung des Feuerwiderstandes von Tragwerken bis zur Hochhausgrenze angemessen berücksichtigt werden, soweit sie nicht bereits nutzungsbedingt oder aus anderen Gründen vorgeschrieben sind (vgl. Abb. 5). 3.2 Objektbezogene Konzepte Objektbezogene Brandschutzkonzepte enthalten aufeinander abgestimmte Massnahmen für ein Einzelobjekt, welche anstelle von Standardanforderungen treten können, soweit das Schutzziel gleichwertig erreicht wird. Sie benötigen die Einwilligung der zuständigen Brandschutzbehörde und müssen anhand einer Brandrisikobewertung oder einer anderen VKF-anerkannten Berechnungsmethode beurteilt werden 4. Das Schutzziel lässt sich durch die Kombination von baulichen, technischen und organisatorischen Massnahmen erreichen. Wichtige Elemente eines objektbezogenen Brandschutzkonzeptes sind Nutzung, Brandlast, Fluchtwege, Brandabschnittsgrössen und Feuerwiderstand der Bauelemente. Berücksichtigt werden z.b.: Globale Tragwerkskonzepte zur Sicherstellung der Tragfähigkeit (z.b. redundante Systeme oder Membranwirkung) Geringe Brandgefährdung (Nutzung, Brandlast) durch Nachweis mit Naturbrand Geringe Brandabschnittsgrössen Technische und organisatorische Brandschutzmassnahmen 6 steeltec 027 3.3 Technischer und organisatorischer Brandschutz Weil Personen schon vor der Vollbrandphase durch Wärme und vor allem durch Rauch gefährdet sind, kommt technischen Brandschutzmassnahmen eine grosse Bedeutung zu: Brandmelder erlauben ein frühzeitiges Erkennen des Brandes und eine rasche Alarmierung der Nutzer und der Feuerwehr, Sprinkler wirken schon in der Brandentwicklungsphase, verhindern den Temperaturanstieg und die Brandausbreitung oder löschen sogar das Feuer. Neben den Brandschutzbehörden sind auch die Sachversicherer sehr an technischen Brandschutzmassnahmen interessiert, weil sie das Schadenrisiko auf einen Bruchteil verringern. Auch der organisatorische Brandschutz (z.b. betriebliche Brandschutzorganisation, Ausbildung, Ordnung und Unterhalt) spielt bei Brandschutzkonzepten eine wichtige Rolle. 3.4 Brandabschnitte und Fluchtwege Zu einem Brandschutzkonzept gehört die Festlegung von Brandabschnitten und Fluchtwegen. Brandabschnitte verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch auf andere Gebäudeteile. Sprinkleranlagen dürfen auch bei der Festlegung der zulässigen Ausdehnung von Brandabschnitten berücksichtigt werden. Brandabschnittsbildend sind entsprechend konstruierte raumabschliessende Bauteile wie Wände und Decken, inkl. Brandschutzabschlüsse und Abschottungen. In Brandabschnitte abzutrennen sind insbesondere aneinandergebaute und ausgedehnte Bauten und Anlagen einzelne Geschosse Korridore und Treppenanlagen, die als Flucht- und Rettungswege dienen Vertikalverbindungen wie Aufzugs-, Lüftungs-, Installationsschächte Technische Räume Räume unterschiedlicher Nutzung, insbesondere bei unterschiedlicher Brandgefahr. Flucht- und Rettungswege sind in der entsprechenden Brandschutzrichtlinie 5 geregelt. Sie enthält detaillierte Angaben zur Planung von Fluchtwegen. Treppenhäuser, die als Fluchtwege dienen, sind als Brandabschnitte mit dem für das Tragwerk erforderlichen Feuerwiderstand, mindestens aber REI 60 (nbb) zu erstellen und von den einzelnen Geschossen durch Brandschutzabschlüsse abzutrennen. Für Korridore, die als Fluchtweg dienen, gelten dieselben Anforderungen, mindestens aber der Feuerwiderstand EI 30 (nbb) Brandschutzrichtlinie «Tragwerke» [1] siehe Kapitel 4.5, Abschnitt «Brandrisikobewertung» Brandschutzrichtlinie «Flucht- und Rettungswege» [1] 4 Feuerwiderstand 4.1 Feuerwiderstandsklassen Entsprechend der VKF-Brandschutzrichtlinie 6 werden zum einen die Baustoffe und zum anderen die Bauteile brandschutztechnisch klassiert. Klassierung von Baustoffen Bei der Klassierung der Baustoffe nach EN sind das Brandverhalten, die Rauchentwicklung und das brennende Abtropfen/Abfallen massgebend. Man unterscheidet zwischen brennbaren und nichtbrennbaren Baustoffen. Vorläufig gelten in der Schweiz aber immer noch die alten Bezeichnungen der Brennbarkeits- und Qualmgrade. Klassierung von Bauteilen Nach europäischem Muster wird der Feuerwiderstand von tragenden und/oder brandabschnittsbildenden Bauteilen nach drei Kriterien beurteilt: R E I Tragfähigkeit (Standsicherheit, R = résistance) Raumabschluss (Dichtigkeit, E = étanchéité) Wärmedämmung (Isolationsfähigkeit, I = isolation) Das gesamte Tragwerk bzw. alle tragenden Bauteile werden nach dem Kriterium R und die Brandabschnitte zudem nach den Kriterien E I beurteilt. Stahltragwerke sind in der Regel tragend und nicht brandabschnittsbildend. 78 I Brandschutz im Stahlbau Zu den Angaben R E I kommt die Angabe der Feuerwiderstandsdauer in Minuten hinzu (30, 60, 90, 120, 180 oder 240), während der ein Bauteil die Anforderungen unter ISO-Normbrand erfüllen muss. Ausserdem stehen für weitere Kriterien zusätzliche Kennbuchstaben zur Verfügung. In diesem Zusammenhang von Bedeutung ist das Kriterium «nichtbrennbar» (Kennbuchstaben nbb), das von allen Stahltragwerken naturgemäss erfüllt wird. Bauteil Anforderung Feuerwiderstandsklassen Tragende Stütze R R 30, R 60,... Tragende brandab- REI REI 30, REI 60,... schnittbildende Decke Abb. 3: Klassierungsbeispiele 4.2 Brandverhalten von Stahl Nichtrostende und spezielle brandsichere Stähle weisen dank Legierungselementen ein günstigeres Brandverhalten auf als normaler Baustahl, was bei der Bemessung des Feuerwiderstandes eine Bedeutung haben kann 8. Die Erwärmung von Stahlquerschnitten ist abhängig von den Verhältnissen im Brandraum und vom Profilfaktor A/V (Oberfläche A / Volumen V). Als kritische Temperatur bezeichnet man die Stahltemperatur, bei der die Streck- grenze unter die vorhandene Spannung im Querschnitt absinkt (in der Regel C). Bauliche Massnahmen zur Verlängerung der Feuerwiderstandsdauer von Stahltragwerken sind dort bedeutungsvoll, wo sich in einem Brandabschnitt ein Vollbrand bilden kann, der die Stahlteile über die kritische Temperatur erwärmt. Bauteile aus Stahl sind nicht brennbar und tragen nicht zur Brandbelastung und Brandentwicklung bei. Die mechanischen Materialeigenschaften von Stahl sind jedoch temperaturabhängig. Die rechnerische Streckgrenze (oberhalb 400 C) und der Elastizitätsmodul (oberhalb 200 C) reduzieren sich mit steigender Temperatur 7. Dies muss bei der Bemessung von Stahlkonstruktionen im Brandfall berücksichtigt werden. Nach dem Erlöschen des Brandes gewinnt Baustahl seine ursprüngliche Festigkeit und seine übrigen Eigenschaften wieder zurück. Hochfeste und thermomechanisch gewalzte Stähle können jedoch dauerhaft geschädigt bleiben und erfordern Materialuntersuchungen nach dem Brand. / / 4.3 Anforderungen an den Feuerwiderstand Tragwerke sind so zu bemessen und zu erstellen 9, dass ihre Standsicherheit unter Brandbeanspruchung ausreichend erhalten bleibt weder das vorzeitige Versagen eines einzelnen Bauteils noch die Auswirkung von Wärmedehnungen auf gleicher Ebene oder in anderen Geschossen zum Einsturz führen keine unverhältnismässigen Schäden in angrenzenden Brandabschnitten entstehen. Die Brandschutzrichtlinie «Tragwerke» 10 gibt für Standardkonzepte den erforderlichen Feuerwiderstand von Bauteilen vor. Massgebend sind insbesondere: Geschosszahl Brandbelastung (immobile und mobile) Bauart, Lage, Ausdehnung und Nutzung von Bauten, Anlagen oder Brandabschnitten. Sprinkleranlagen können bei der Festlegung des Feuerwiderstands von Tragwerken in der in Abbildung 5 angegebenen Weise berücksichtigt werden (Sprinklerkonzept als Standardlösung weitere Reduktionen des Feuerwiderstandes sind nur gestützt auf Art. 11 der Brandschutznorm und mit entsprechendem Nachweis möglich). Abb. 4: Materialeigenschaften von Baustahl im Brandfall, Abminderungsfaktoren k y,θ und k E,Θ Brandschutzrichtlinie «Baustoffe und Bauteile» [1] vgl. Abb. 4 siehe Teil II Bemessung, Abb. 57 und 58 gemäss Brandschutzrichtlinie «Tragwerke» [1] Brandschutzrichtlinie «Tragwerke» [1], Anforderungen für Stahlbauteile siehe Abb. 5 auf Seite 10 dieses Hefts 8 steeltec 029 Keine Anforderungen an den Feuerwiderstand werden gestellt bei eingeschossigen Bauten und Anlagen über Terrain, beim obersten Geschoss von mehrgeschossigen Bauten und Anlagen 11, sowie bei Parkierungsanlagen mit mindestens 25% Öffnungsgrad der Fassaden (Wärmeabfuhr). 4.4 Feuerwiderstand von Stahlbauteilen Im wesentlichen dienen im Stahlbau Wärmedämmung, Wärmeabfuhr in kühle Betonteile oder besondere Konstruktionskonzepte (z.b. Kühlung mittels Wasser), um den geforderten Feuerwiderstand zu erreichen. Normalerweise erreichbare Feuerwiderstände für tragende Bauteile in Stahl: ungeschützt: bis R 30 mit Verkleidungen (z. B. Platten, Verputze): R 30, R 60, R 90 und mehr mit dämmschichtbildenden Anstrichen: R 30 und R 60 Stahl-Verbundbau (z.b. Verbunddecken): R 30, R 60, R 90 und mehr 4.5 Nachweis des Feuerwiderstandes Auf Verlangen der Brandschutzbehörde ist der Feuerwiderstand von Tragwerken oder Einzelbauteilen durch genormte Prüfungen (Klassierung gemäss Brandschutzregister) oder rechnerisch nach VKF-anerkannten Berechnungsmethoden nachzuweisen. Die Nachweise sind der Brandschutzbehörde vor Baubeginn mit den notwendigen Unterlagen zur Genehmigung einzureichen 12. Bei Standardkonzepten wird der Feuerwiderstand für Normbrandeinwirkung nach ISO 834 / EN nachgewiesen. Werden Nachweise mit Naturbränden oder objektbezogene Brandschutzkonzepte angewendet, so erfordern diese den Nachweis der Gleichwertigkeit und die Zustimmung der Brandschutzbehörde. Solche Nachweise können vor allem bei grösseren Objekten erhebliche Einsparungen bei den Brandschutzkosten bringen. Berechnung mit Euronomogramm Ein praktisches Hilfsmittel für die Bestimmung der Feuerwiderstandsdauer eines unverkleideten oder verkleideten Stahlprofils stellt das Euronomogramm dar. Auch für verkleidete oder beschichtete Stahlprofile lohnt es sich, die Schichtdicke rechnerisch zu bemessen. Das Euronomogramm liefert zugleich ein einheitliches, übersichtliches Nachweisformat für die Prüfung durch die Brandschutzbehörden. Es beruht auf der Normbrandkurve 13. Das Nachweisverfahren wird im Teil II Bemessung ausführlich beschrieben. Berechnung mit Naturbrandkurven Bei geringer Brandlast, hohen Räumen oder ausreichendem Wärmeabzug bleiben die Temperaturen im Brandraum gering und die kritische Temperatur wird im ungeschützten Tragwerk auch beim Vollbrand oftmals gar nicht erreicht, so dass keine Massnahmen erforderlich sind. Die Normbrandkurve 13 beschreibt in solchen Fällen den wirklichen Brand nur unzureichend, da sie beispielsweise keine Abkühlungsphase berücksichtigt. Deshalb lässt die Brandschutzrichtlinie «Tragwerke» die Anwendung von Naturbrandkurven für rechnerische Nachweise ausdrücklich zu 14. Die erforderlichen Parameter sind vorgängig mit der Brandschutzbehörde festzulegen. Ein Bemessungsbeispiel zu Naturbrand findet sich im Teil II Bemessung. Brandrisikobewertung Insbesondere bei geringer Brandlast oder dem Einsatz von technischen Massnahmen kann eine zum Standardkonzept gleichwertige Brandsicherheit auch mit reduziertem Feuerwiderstand erreicht werden. Entsprechende Nachweise sind detailliert zu erbringen. Zur Beurteilung von Brandgefahr, Brandrisiko und Brandsicherheit kann die Brandrisikobewertung [11] oder eine andere VKF-anerkannte Berechnungsmethode beigezogen werden. Analytische Nachweisverfahren, beispielsweise die wirklichkeitsnahe numerische Brandsimulation, sind effiziente Wege für den Brandsicherheitsnachweis. Die Akzeptanz der Brandrisikobewertung und anderer analytischer Verfahren hängt von der zuständigen Brandschutzbehörde ab vgl. VKF-Brandschutzrichtlinie «Tragwerke» Art. 3.3 [1] siehe Teil II Bemessung Normbrandkurve nach ISO 834 / EN , vgl. Abb. 2 Brandschutzrichtlinie «Tragwerke» Art. 6.2 [1] 910 I Brandschutz im Stahlbau Abb. 5: Erforderliche Feuerwiderstände von tragenden Stahlbauteilen gemäss Standardkonzept Feuerwiderstand Feuerwiderstand Nutzung/Stockwerkzahl/Fläche 1) ohne Sprinkler mit Sprinkler Untergeschosse allgemein min. R 60 (nbb) min. R 60 (nbb) Einfamilienhäuser (samt UG) kein kein Eingeschossige Gebäude kein kein Oberstes Geschoss (bei allen Gebäuden) kein kein Einbauten (z.b. Galerie, Treppentragwerk) kein kein Hochhäuser 2) R 90 (nbb) R 90 (nbb) Wohn-, Büro-, Schulbauten: - 2-geschossig 1200 m 2 nbb nbb - 2-geschossig > 1200 m 2 (im EG) R 30 (nbb) nbb - 3-geschossig R 30 (nbb) nbb - 4-geschossig R 60 (nbb) R 30 (nbb) - 5- und mehrgeschossig 3) R 60 (nbb) R 60 (nbb) Industrie-/Gewerbebauten bis 1000 MJ/m 2-2-geschossig 1200 m 2 nbb nbb - 2-geschossig > 1200 m 2 (im EG) R 30 (nbb) nbb - 3-geschossig R 30 (nbb) nbb - 4-geschossig R 60 (nbb) R 30 (nbb) - 5- und mehrgeschossig 3) R 60 (nbb) R 60 (nbb) Industrie-/Gewerbebauten über 1000 MJ/m 2-2-geschossig 1200 m 2 (im EG) R 30 (nbb) nbb - 2-geschossig > 1200 m 2 (im EG) R 60 (nbb) R 30 (nbb) - 3-geschossig R 60 (nbb) R 30 (nbb) - 4- und mehrgeschossig 3) R 90 (nbb) R 60 (nbb) Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime R 60 (nbb) R 60 (nbb) Hotels, Pensionen, Ferienheime: - bis 3-geschossig R 60 (nbb) R 30 (nbb) - 4- und mehrgeschossig 3) R 60 (nbb) R 60 (nbb) Bauten mit grosser Personenbelegung und Verkaufsgeschäfte: - 2-geschossig 1200 m 2 (im EG) R 30 (nbb) nbb - 2-geschossig > 1200 m 2 (im EG) R 30 (nbb) R 30 (nbb) - 3- und mehrgeschossig 3) R 60 (nbb) R 60 (nbb) Einstellräume für Motorfahrzeuge: - offen gebaut (unverschliessbare Öffn. > 25%) nbb 4) nbb 4) - 1-geschossiges UG, nicht überbaut R 30 (nbb) R 30 (nbb) - 2-geschossig 1200 m 2 (geschl. gebaut) nbb nbb - 2-geschossig > 1200 m 2 (geschl. gebaut) R 30 (nbb) nbb - 3-geschossig (geschlossen gebaut) R 30 (nbb) nbb - 4-geschossig (geschlossen gebaut) R 60 (nbb) R 30 (nbb) - 5- und mehrgeschossig (geschl. gebaut) 3) R 60 (nbb) R 60 (nbb) Legende zu Abb. 5: nbb nicht brennbar 1) Als Geschosse zählen alle oberirdischen Voll-, Dach und Attikageschosse. Die Flächenangabe gilt pro Geschoss. 2) Bauten, die nach der Baugesetzgebung als Hochhaus gelten oder deren oberstes Geschoss mehr als 22 m über dem der Feuerwehr dienenden angrenzenden Terrain liegt bzw. mehr als 25 m Traufhöhe aufweist 3) ohne Hochhäuser 4) Tragwerk R 30 (nbb) in Bereichen mit 35 m Abstand zur nächsten unverschliessbaren Öffnung 10 steeltec 0211 5 Baulicher Brandschutz Für den baulichen Brandschutz von Stahlbauten werden hier verschiedene Arten oder Kombinationen von feuerwiderstandsfähigen Bauteilen gezeigt. Sie sollen frühzeitig in das Gesamtkonzept des Bauvorhabens einbezogen werden. 5.1 Ungeschützter Stahl Ungeschützte Stahltragwerke sind üblicherweise in Aussenräumen sowie bei Gebäuden oder Geschossen ohne erforderlichen Feuerwiderstand anzutreffen. Durch statische Überdimensionierung der Konstruktion kann in manchen Fällen ein Feuerwiderstand von 30 Minuten erreicht werden, insbesondere bei kompakten Profilen oder bei nur dreiseitig beflammten Trägern (z.b. Verbund- Träger). Zudem können auch höherfeste Stahlprofile oder eventuell eine warmfeste Stahlsorte eingesetzt werden. Hinweise auf mögliche Querschnittsabmessungen enthält der Anhang 1. Abb. 6: Ungeschütztes Stahltragwerk, Administrative Office Building Arcelor Long Commercial, Differdingen, Luxemburg Die erforderliche Feuerwiderstandsdauer muss rechnerisch nachgewiesen werden 15. Dieser Nachweis kann mit Hilfe des Euronomogramms auf einfache Art geführt werden 16. Dabei werden die temperaturabhängigen Materialeigenschaften und die statische Ausnutzung des Tragwerks berücksichtigt. Eine geringe statische Ausnutzung ist günstig und im Brandfall häufig gegeben, beispielsweise infolge Umnutzung, hoher Erdbeben- oder Windbeanspruchung und wenn Durchbiegungen oder Schwingungen massgebend werden. Im weiteren dürfen Nutzlasten für den Lastfall Brand reduziert werden 17. Korrosionsschutz (Grundierung) Brandschutzanstrich (Dämmschichtbildner) Deckanstrich 5.2 Brandschutzanstriche Brandschutzanstriche sind in der Schweiz nur für Feuerwiderstände R 30 und R 60 zugelassen 18. Sie erlauben das sichtbare Konstruieren mit Stahlprofilen. Brandschutzanstriche unterscheiden sich dank glatter Oberfläche optisch kaum von konventionellen Korrosionsschutzbeschichtungen. Die relativ weichen Beschichtungen unterliegen jedoch gewissen Anwendungsbeschränkungen. Exponierte Teile sind gegen mechanische Beschädigung zu schützen, und in Wohnbauten sind unter Umständen zusätzliche feuerpolizeiliche Massnahmen zu ergreifen 19. Funktionsweise Brandschutzanstriche sind ein Beschichtungssystem, bestehend in der Regel aus einer systemgeprüften Grundbeschichtung als Korrosionsschutz, dem eigentlichen dämmschichtbildenden Anstrich und einer systemgeprüf- Abb. 7: Dämmschichtbildende Brandschutzanstriche bestehen aus der Korrosionsschutz-Grundbeschichtung (meistens Zinkphosphat), dem dämmschichtbildenden Anstrich mit einer Dicke entsprechend dem geforderten Feuerwiderstand (ca. 0.3 bis 3.5 mm) und der Deckbeschichtung auf der Basis von SIA 263 Ziffer 4.8, SIA 260 Ziffer und SIA 261 Ziffer 15 [4,5,6]. Dabei sind die temperaturabhängigen Materialeigenschaften zu berücksichtigen. Bei diesem rechnerischen Nachweis darf mit reduzierten Nutzlasten gemäss SIA 260 Ziffer und [4] und bei Stützen mit reduzierten Knicklängen gerechnet werden, vgl. Teil II Bemessung. siehe Teil II Bemessung mit dem Beiwert 2 gemäss SIA 260 [4], Ziffer und Tabelle 2 in Deutschland bis R 90, in Grossbritannien bis R 120 vgl. VKF-Brandschutzerläuterung «Dämmschichtbildende Brandschutzanstriche» [2] 1112 I Brandschutz im Stahlbau Abb. 8: Im Brandfall schäumt der Brandschutzanstrich auf das rund 50-fache seiner ursprünglichen Dicke auf und bildet eine isolierende Schicht. ten, farblich frei wählbaren Deckbeschichtung. Für zweischichtige Systeme ist das Aufbringen eines Decklackes nicht zulässig. Ab einer Oberflächentemperatur von C schäumen Brandschutzanstriche auf und bilden einen isolierenden Schaum, dessen Dicke das vierzig- bis fünfzigfache der aufgebrachten Trockenschichtdicke erreicht. Anwendung Dämmschichtbildende Brandschutzanstriche erfordern eine Zulassung der VKF. Zugelassene Produkte sowie die erforderlichen Dicken sind im Schweizerischen Brandschutzregister publiziert 20. Die dort vorgegebenen Standardwerte der Schichtdicken können mit einem rechnerischen Nachweis 21 unter Berücksichtigung des Ausnutzungsgrades optimiert werden. Abb. 9: Spritzapplikation an einer Hohlprofil-Fassadenstütze (Max Schweizer AG) Die Anwendung von dämmschichtbildenden Brandschutzanstrichen ist in der entsprechenden Brandschutzerläuterung geregelt 22 und erfordert eine Bewilligung der zuständigen Brandschutzbehörde. Gesuche sind mittels Formular des Stahlbau Zentrums Schweiz (SZS) einzureichen 23. Abb. 10: Brandschutzanstrich bei einer historischen Gussstütze im Zürcher Löwenbräuareal: Feuerwiderstand 60 Minuten Die Grundbeschichtung wird im Werk aufgetragen, die Brandschutz- und die Deckbeschichtung idealerweise vor Ort, d.h. auf der Baustelle. Das Aufbringen dämmschichtbildender Brandschutzanstriche setzt voraus, dass der Untergrund bei Neukonstruktionen gestrahlt ist bei Altbauten und Sanierungen der bestehende Anstrich gut haftend und systemverträglich ist. Exponierte, mit dämmschichtbildenden Brandschutzanstrichen geschützte Stahlbauteile sind gegen mechanische Beschädigung dauerhaft zu schützen. Der mechanische Schutz muss genügend Abstand zum Anstrich aufweisen, damit dieser ungehindert aufquellen kann 24. Abb. 11: Messeturm Basel: Brandschutzanstrich R 60 bei der zweigeschossigen, weiten Auskragung; im Hochhausbereich konventionelle Plattenverkleidungen R 90 sowie Verbundstützen. Die Anwendung muss unter Aufsicht von Personen erfolgen, die vom Stahlbau Zentrum Schweiz (SZS) ausgebildet wurden und die Verantwortung für die fachgerechte Applikation tragen. Das SZS führt ein Verzeichnis der zugelassenen Applikateure (www.szs.ch). Abb. 12: Kuppeldach der Universität Zürich: Hohlkastenprofile mit Brandschutzanstrich R 30 (Stucortec AG) Brandschutzregister [3], siehe oder gemäss Teil II Bemessung VKF-Brandschutzerläuterung «Dämmschichtbildende Brandschutzanstriche» [2] Ein entsprechendes Formular kann beim SZS bezogen werden (www.szs.ch) siehe Checkliste für Brandschutzanstriche im Anhang 2 12 steeldoc 02/0613 5.3 Verkleidungen Die Verkleidung von tragenden Stahlteilen ist eine gängige Brandschutzmassnahme. Nachteilig ist jedoch, dass dabei der Baustoff Stahl nicht sichtbar bleibt. Mit Hilfe von Verkleidungen lassen sich alle erforderlichen Feuerwiderstandsdauern erzielen. Für die Verkleidung zugelassene Produkte finden sich im Schweizerischen Brandschutzregister 25. kastenförmige für alle Profile geeignet Brandschutzplatten- Verkleidung typische Verkleidungsdicken: ca. 18 mm für R 30 ca. 30 mm für R 60 (z.b. für Stützen) ca. 40 mm für R 90 Abb. 13: Brandschutzverkleidungen Bei Tragwerken mit integriertem Raumabschluss können Fassadenelemente, Wandpaneele und Unterdecken gleichzeitig als Brandschutzverkleidung oder Abschirmung ausgebildet werden. Für die im Brandfall übliche unvollständige statische Ausnutzung und bei geometrischen oder anderen Besonderheiten empfiehlt es sich, die erforderlichen Verkleidungsdicken mit einem rechnerischen Nachweis der Feuerwiderstandsdauer mit Hilfe des Euronomogramms zu bestimmen 26. Dadurch lassen sich geringere als die im Schweizerischen Brandschutzregister angegebenen Verkleidungsdicken erzielen. Abb. 14: Fabrikhalle in Dietikon mit Brandschutzverkleidung (Rigips AG) Abb. 15: Fachwerkkonstruktion eines Messegebäudes mit Brandschutzverkleidung (Promat AG) aussen Abb. 16: Integrierte Stützen in Fassadenelementen oder Wandpaneelen, die gleichzeitig als Brandschutzverkleidung oder Abschirmung dienen. Abb. 17: Unterdecke wirkt als Brandschutz oder Abschirmung für die Deckenträger 5.4 Spritzputze Spritzputze sind kostengünstig und werden im Ausland sehr häufig eingesetzt. Das Stahlprofil wird mit Hilfe von Spritzputz profilfolgend isoliert 27. Spritzputze stellen immer dann eine wirtschaftliche Lösung dar, wenn die Stahlkonstruktion keinen ästhetischen Anforderungen genügen muss oder anschliessend verkleidet wird. profilfolgende für alle Profile geeignet Spritzputz-Ummantelung typische Spritzputzdicken: ca. 20 mm für R 30 ca. 30 mm für R 60 (z.b. für Träger) ca. 45 mm für R 90 Abb. 18: Spritzputze Auch hier kann die erforderliche Schichtdicke entweder mit dem Schweizerischen Brandschutzregister oder rechnerisch gemäss Teil II Bemessung bestimmt werden. Die zugelassenen Verputze finden sich im Schweizerischen Brandschutzregister [3], siehe siehe Teil II Bemessung siehe Abb. 18 [3], siehe Abb. 19: Spritzputzapplikation an T-Fassadenstützen, Postgebäude Freiburg 1314 I Brandschutz im Stahlbau 5.5 Stahl-Beton-Verbundkonstruktionen Abb. 21: Freigestellte Profilkanten, Sonderquerschnitte für Stützen Stahl-Beton-Verbundkonstruktionen erlauben Feuerwiderstandsdauern von über R 90. Dabei werden Stützen und Träger aus H-Profilen mit Kammerbeton gefüllt oder Stützen aus Stahlhohlprofilen ausbetoniert, wo nötig bewehrt oder mit einem Vollstahlkern verstärkt. Der hohe Feuerwiderstand gelingt dank dem statisch und bauphysikalisch günstigen Zusammenwirken von Stahl und Beton. Die Bemessung dieser auch im Kaltzustand äusserst leistungsfähigen und damit schlanken Bauteile ist in den SIA-Normen geregelt 29. Abb. 20: Kammerbetonierter Träger auf betongefüllter Hohlprofilstütze Bei Stahl-Beton-Verbundkonstruktionen bieten sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, beispielsweise auch durch das Freistellen der Profilkanten oder mit Sonderquerschnitten. Stahlpilze in Betonflachdecken erreichen R 60 auch ohne Schutz der Pilz-Unterflansche (vergleiche Abb. 22 und 23). Abb. 22: Brandschutzstützen (Tuchschmid-Atlant) in einer Tiefgarage Abb. 23: Brandsichere Geilinger- Stütze mit Stahlpilz (Spannverbund Bausysteme GmbH) 5.6 Stahl-Holz-Verbundkonstruktionen Holz als brennbarer Baustoff ist bis zur Feuerwiderstandsdauer R 60 anwendbar. Stahltragwerke lassen sich mit flächigen, brandabschnittsbildenden Holzbauelementen kombinieren und z.b. in Slim-Floor-Verbunddecken einsetzen. Stahl als Tragwerk und Holz als Flächenelement führen zu schlanken, wirtschaftlichen und ökologisch interessanten Verbundkonstruktionen. Auch für den Feuerwiderstand von Stahl-Holz-Verbundkonstruktionen sind rechnerische Nachweise möglich. Die Stahl-Holz-Verbundbauweise bietet noch ungenutzte Entwicklungsmöglichkeiten. Umfangreiche Informationen enthalten die Brandschutz-Dokumentationen der Lignum 30. Abb. 24: Stahl-Holz-Verbundkonstruktion im Verwaltungsgebäude der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen, Berlin Norm SIA 264 Ziffer 4.4 und SIA 264/1 [7,8]. Die Norm SIA 264/1 enthält ausführliche Bemessungstabellen für Brand in Ziffer 3. Hinweise auf mögliche Querschnittsabmessungen liefert der Anhang 1 dieses Hefts. Lignum: Lignatec 17/2005 «Brandschutz-Anforderungen» und Lignatec 18/2005 «Bauteile in Holz Feuerwiderstandsdauer 30 und 60 Minuten» 14 steeltec 0215 5.7 Blech-Verbunddecken Blech-Verbunddecken erreichen in der Regel einen Feuerwiderstand von 30 Minuten ohne weitere Massnahmen. Bereits die für die Rissesicherung erforderliche Minimalbewehrung genügt, um in der Regel R 60 zu erreichen. Die minimalen Querschnittsabmessungen für REI 30 bis REI 180 finden sich in Abbildung 25. Feuer- Erforderliche widerstand Dicke h eff [mm] R R R Wirksame Deckendicke h eff [mm] und Anwendungsbereich für h 2/h 1 1.5: für h 2/h 1 1.5: Anwendungsbereich: h 1 40 mm h 3 ist mit 20 mm einzusetzen h eff = h h 2 L1 + L2 + h3 L1 + L3 L1 + L2 h eff = h 1 [ ] + h3 L1 + L3 R R Unterlagsboden Beton Profilblech 5.8 Slim-Floors Abb. 25: Wärmedämmungskriterium: Erforderliche wirksame Dicke h eff von Blechverbunddecken, gemäss [12] Decken mit integrierten Trägern (Slim-Floors) zeichnen sich durch ihre schlanke Bauweise aus. Da in der Regel nur der Untergurt der Stahlprofile der Brandeinwirkung ausgesetzt ist, kann durch Einlegen einer «Kammerbewehrung» ein Feuerwiderstand von R 60 bis R 90 erreicht werden. Slim- Floor-Konstruktionen können in Kombination mit Blechverbunddecken, Spannbetonfertigteilen oder vorgefertigten Holzelementen ausgeführt werden. Wie bei konventionellen Flachdecken ist eine freie Installationsführung gewährleistet. Der Anhang 1 zeigt empfohlene Stützweiten von Slim-Floor-Decken aus Spannbetonfertigteilen. Abb. 26: Swisscom Tower in Winterthur, das zweithöchste Gebäude in der Schweiz: Flachdecken mit integrierten Stahlträgern (Slim-Floors) und Verbundstützen. Abb. 27: Konstruktionsprinzip von Slim-Floor-Decken 5.9 Wasserdurchflossene Profile Eine eher selten angewandte Massnahme zur Erzielung eines hohen Feuerwiderstandes ist die Kühlung von Stützen und Trägern aus Hohlprofilen mittels Wasser. Bei dieser Lösung führt das im Tragsystem zirkulierende Wasser im Brandfall die Wärme ab. Abb. 28: Dieses Gebäude in Hannover besitzt eine wasserdurchflossene Tragstruktur. Im Brandfall zirkuliert das Wasser und kühlt den Stahl. 1516 I Brandschutz im Stahlbau 6 Besondere Konstruktionskonzepte Mit geeigneten konstruktiven Massnahmen lassen sich weitgehend ungeschützte Stahltragwerke brandsicher erstellen. Redundante Systeme und Lastumlagerungen bewirken, dass das Gesamttragwerk unter Brandeinwirkung nicht einstürzt, auch wenn dabei grössere Verformungen einzelner Bauteile auftreten. 6.1 Differenzierung von tragenden und nicht tragenden Elementen Tragelemente, die für die Lastaufnahme und Lastabtragung sowie die Stabilisierung notwendig sind, müssen samt ihrer Verbindungen einen geforderten Feuerwiderstand aufweisen. Sekundäre Elemente (z.b. Geländer, Gitterroste, Wandriegel, Tragelemente von Galerien und Treppen) ohne Einfluss auf das Gesamttragverhalten des Bauwerks und ohne brandabschnittsbildende Funktion dürfen ungeschützt bleiben. Abb. 29: Geschäftshaus in Lausanne mit aufgehängten Fassadenstützen. 6.2 Redundante Systeme Redundante Systeme, beispielsweise doppelt geführte Stabilisierungsverbände, erlauben den Ausfall einzelner Elemente im Brandfall, ohne dass es zum Einsturz des gesamten Tragwerks kommt. Der Einbau zusätzlicher Tragsysteme und eine detaillierte Betrachtung der Bemessungssituation Brand erlauben, auf weitere Brandschutzmassnahmen zu verzichten, beispielsweise wenn sich Stahlstützen im ausgesteiften Dachgeschoss aufhängen lassen. 6.3 Dilatationsfugen und Sollbruchstellen Im Brandfall erlauben Dilatationsfugen und Sollbruchstellen eine zwängungsfreie Temperaturausdehnung und vermeiden bei einem allfälligen Versagen einzelner Träger das Mitreissen der anschliessenden, noch tragfähigen Bauteile. Abb. 30: Redundantes Tragwerk mit schlanken, ungeschützten Fassadenstützen, druck- und zugfest ausgeführt. Fallen im Brandfall die Stützen eines Geschosses aus, so übernehmen die darunter und darüber liegenden Stützen die Kräfte [17]. Abb. 31: Trägerauflager mit Dilatationsfuge und Sollbruchstelle an brandabschnittsbildender Wand 16 steeltec 0217 6.4 Membranwirkung Durch Ausnutzung der Membranwirkung von Beton- und Blechverbunddecken können Stahlsekundärträger dieser Deckensysteme ungeschützt gelassen werden. Nur die Randträger solcher Membranfelder sind zu schützen, beispielsweise mit Kammerbeton oder mit Brandschutzanstrichen. Dadurch sind beträchtliche Einsparungen bei den Brandschutzkosten möglich Die Membranwirkung von Verbunddecken wurde in den Neunziger Jahren mit Brandversuchen an einem achtstöckigen Gebäude nachgewiesen (Testgebäude in Cardington, GB). Die ungeschützten Stahlträger bildeten mit der Verbunddecke ein Membranfeld aus, das die vorhandenen Lasten aufnehmen konnte. Dieser Effekt führte zu einem Bemessungsverfahren, welches die Traglastreserve der Membranwirkung von Verbunddecke und Verbundträger im Brandfall nutzt Tragstruktur im Aussenraum Abb. 32: Globopharm Stäfa, Zwischenboden R 60, Verbunddecke mit Membranfeldern (Grundriss), nur Stützen und rote Träger sind brandgeschützt. Stahltragwerke im Aussenraum sind der Brandwärme grossenteils entzogen, so dass sie in der Regel ungeschützt bleiben können 32. Gegen Fenster und andere Öffnungen müssen sie allerdings einen genügenden Abstand aufweisen oder feuerwiderstandsfähig abgeschirmt werden. Im Kaltzustand sind zudem die Wärmebrücken zu beachten. Abb. 33: Membranwirkung von Verbunddecke und Verbundträger bei einem der Cardington-Tests Abb. 34: Im Aussenbereich stehende Stützen bei der Gewerblich- Industriellen Berufsschule Bern (GIBB) Abb. 35: La Ferriera, fünfgeschossiges Bürohaus in Locarno mit aussenliegender Tragstruktur (Prix Acier 2005) Details siehe SZS-Brandschutzkurs-Dokumentation 2005 [13] sowie Publikation SCI-P288 «Fire safe design» [14] zur Bemessung siehe Teil II, Kapitel18 I Brandschutz im Stahlbau 7 Technische Brandschutzmassnahmen Abb. 36: Sprinklerköpfe 7.1 Einsatz von Sprinkleranlagen Sprinkleranlagen sind im technischen Brandschutz nicht mehr wegzudenken. Was früher eher für die Industrie und das Gewerbe vorbehalten war, erweist sich auch in vielen anderen Nutzungen als sehr vorteilhaft. Die Sicherheit von Personen sowie der Sachwertschutz können dank dieser technischen Massnahme auf hohem Niveau gehalten werden. Der Einsatz von Sprinkleranlagen verhindert die Brandentwicklung zum Vollbrand, so dass eigentlich keine Anforderungen an den Feuerwiderstand des Tragwerks nötig wären. Zudem verhindert er die Brandausbreitung und erlaubt somit grössere Brandabschnitte. In Absprache mit den Behörden und bei entsprechender Nachweisführung kann der Sprinklerschutz im Rahmen von objektbezogenen Konzepten auch zu einer weiteren Reduktion des geforderten Feuerwiderstands führen. Kostenoptimierung Die Kosten für den Einbau einer Sprinkleranlage sind mit ca CHF/m 2 relativ bescheiden. Sprinkler reduzieren auch die Folgekosten des Brandes, da Personen und Güter wirkungsvoll geschützt werden und die weitere Objektnutzung kaum behindert wird. Die meisten Versicherer belohnen Sprinkleranlagen zudem mit wesentlich günstigeren Prämien und sogar mit Beiträgen an die Investitionskosten. Auswirkungen auf das Tragwerk Mit Sprinklern wird der Einsturz eines Stahlbaus wirksam verhindert, weil die Temperaturen nie so hoch ansteigen, dass der Stahl seine Festigkeit verliert. Sprinkleranlagen dürfen deshalb bei der Festlegung des Feuerwiderstands von Tragwerken und brandabschnittsbildenden Wänden und Decken berücksichtigt werden. In den Standardkonzepten wird ohne rechnerischen Nachweis gegenüber dem baulichen Brandschutzkonzept eine Reduktion des geforderten Feuerwiderstands für die meisten Nutzungen von 30 Minuten gewährt (siehe Abb. 5). 7.2 Weitere technische Brandschutzmassnahmen Dass auch andere technische Brandschutzmassnahmen möglich sind, sei hier nur am Rande erwähnt: Durch Sauerstoffreduktion oder durch Freisetzen von Löschgasen kann der Feuersprung ebenfalls verhindert werden. Brandmeldeanlagen entdecken einen Brand frühzeitig, alarmieren Nutzer und Feuerwehr, verkürzen die Interventionszeit und verhelfen so zu einem rascheren Löschen des Feuers. Technische Brandschutzmassnahmen sind Teil eines globalen Brandschutzkonzeptes und können die Brandsicherheit wesentlich verbessern. 8 Brandschutzplanung in der Praxis 8.1 Wahl von Brandschutzlösungen Bei der Wahl von Brandschutzlösungen hat sich in der Praxis folgende Vorgehensweise bewährt: 1. Bauvorhaben definieren, Nutzungsvereinbarung festlegen 2. Gefährdungsbilder erkennen, Schutzziele festlegen 3. Standardkonzepte nach VKF-Vorschriften [1] bauliches Konzept definieren Sprinklerkonzept definieren 4. Standardkonzepte (SK) beurteilen: Schutzziele erfüllt? Nutzungswünsche mit den SK vereinbar? Gestaltungswünsche mit den SK erfüllbar? Brandschutzkosten der SK vertretbar? Terminplan mit den SK einzuhalten? 5. Eventuell objektbezogene Konzepte prüfen: Varianten optimieren Kontakt mit Brandschutzbehörde 6. Brandschutzpläne erstellen 7. Baubewilligung Genehmigung von Abweichungen 8. Ausführung und Qualitätssicherung 9. Abnahme und Schlusskontrollen 10. Überwachung und Unterhalt 8.2 Auswahlkriterien für Konzeptentscheide Flexibilität und Nutzungsfreiheit Termine (Planung, Bewilligung, Ausführung) Robustheit und Unterhalt Kostenvergleich 18 steeltec 0219 8.3 Kostenvergleich von Brandschutzlösungen Planungskosten Investitionskosten für Brandschutzmassnahmen (I): Feuerwiderstand für Brandabschnitte und Tragwerke, Türen, Klappen, Brandmelder, Sprinkler, Löschposten, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, etc. Investitionskosten für Konzeptanpassungen (I): Gebäudeabstände, Materialwahl, Treppenanlagen, Korridore, Brandabschnitte, etc. Betriebskosten für Personal (B): Sicherheitsbeauftragter, Betriebsfeuerwehr, Ausbildung, Kontrollen, Übungen, etc. Betriebskosten für Unterhalt (B): Brandmeldeanlage, Sprinkleranlage, Brandschutzanstriche, Klappen, Abschottungen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, etc. Betriebskosten durch Erschwernisse (B): Kleine Brandabschnitte, Türen, Brandlastbegrenzungen Betriebskosten für Alarmübermittlung (B): Mietleitungen, Alarmzentralen, etc. Versicherungskosten (Prämien) (V): Versicherungen decken im Idealfall die gesamten Schadenserwartungen durch Brand (materielle Schäden am Gebäude, am Inhalt und durch Betriebsausfall, Imageschaden, Marktzugangsschaden) Amortisationskosten (A): Investitionskosten / Lebensdauer Einsparungen (E): Prämienrabatte (Gebäude, Mobiliar, Haftpflicht, Betriebsunterbruch, etc.) Fehlervermeidung beim Bau (strenge Qualitätssicherung und Kontrollen beim Brandschutz wirken positiv auf übrige Bauqualität) Ein üblicher Entscheidungsansatz besteht in der Minimalisierung der jährlich wiederkehrenden Kosten: Kosten = (I) x Zinssatz + (B) + (V) + (A) - (E) Bei Brandschadenserwartungen, die nicht durch Versicherungen abgedeckt sind, werden die Risiken als Zusatzkosten erfasst, gemäss der Beziehung: Risiko = Schaden x Eintretenswahrscheinlichkeit Als Auftretenshäufigkeit ist pro Million m 2 Nutzfläche nach statistischem Zahlenmaterial in der Schweiz mit 1 Brandfall pro Jahr [20] zu rechnen. 8.4 Grobkosten von Brandschutzmassnahmen Massnahmen Investitions- Lebensdauer Betriebskosten Prämienkosten CHF/m 2 Jahre und Unterhalt rabatte Abb. 37: Approximative Mehrkosten von Brandschutzmassnahmen gegenüber einer ungeschützten Ausführung Verkleidung R 30 Verkleidung R 60 Brandschutz % Investitionskosten anstrich R 30 Brandschutz % Investitionskosten anstrich R 60 Brandmelde % Investitionskosten, 5-35% anlage Neubau Mietleitung ca. CHF 1 500/Jahr Brandmelde % Investitionskosten, 5-35% anlage Sanierung Mietleitung ca. CHF 1 500/Jahr Sprinkleranlage % Investitionskosten, 40-80% Neubau Mietleitung ca. CHF 1 500/Jahr Sprinkleranlage % Investitionskosten, 40-80% Sanierung Mietleitung ca. CHF 1 500/Jahr 1920 I Brandschutz im Stahlbau 9 Objektbeispiele 9.1 Bürogebäude, Basel Als Beispiel für ein objektbezogenes Brandschutzkonzept dient das im Jahr 2005 fertiggestellte Bürohaus der Architekten Diener & Diener in Basel. Das fünfgeschossige Gebäude in Stahl-Beton-Verbundbauweise ist rund 85 m lang, 25 m breit und 22 m hoch. Die Geschosse mit einer Fläche von je m 2 sind miteinander über einen Pflanzenraum und eine imposante Wendeltreppe atriumartig verbunden und weisen zusammenhängende Grossraumbüros und einzelne verglaste Büroräume auf. Brandschutzkonzept Das Brandschutzkonzept baut auf der VKF-Brandschutzerläuterung «Atriumbauten» auf. Es handelt sich um ein Atrium Typ A mit offenen Verbindungen ohne feuerwiderstandsfähige Brandabschnitte. An technischen Massnahmen verfügt das Gebäude über eine schnellansprechende Sprinkleranlage, eine Brandmeldeanlage mit Vollüberwachung sowie eine Alarmierungsanlage mit Sprachmeldung. Der Feuerwiderstand des Tragwerkes beträgt R 60. Nachweis des Feuerwiderstandes Der Nachweis des Feuerwiderstandes erfolgte in verschiedenen Schritten: 1. In der ersten Planungsphase wurde für den Konstruktionsentscheid ein Brandschutzanstrich R 60 festgelegt. Damit konnte Planungssicherheit erreicht werden, denn die Anforderung einer sichtbaren Stahlkonstruktion mit Feuerwiderstand R 60 wird erfüllt. 2. Während der weiteren Planungsphase erfolgte eine Optimierung auf der Basis der globalen Tragwirkung. Unter Berücksichtigung der Membranwirkung und einer gewissen Zusatzbewehrung in den Decken war es möglich, die Sekundärträger ungeschützt zu belassen. Auch die Stützen, welche infolge der Erdbebenbeanspruchung und Rahmenwirkung eine geringe Ausnutzung unter vertikalen Lasten aufweisen, konnten bis auf wenige Ausnahmen ungeschützt belassen werden. 3. Auf eine weitere Reduktion der baulichen Brandschutzmassnahmen unter Einbezug von Naturbrand wurde wegen enger Terminvorgaben verzichtet. Hingegen konnten bereits mit den oben erwähnten Optimierungen erhebliche Brandschutzkosten gespart werden, ohne die Sicherheit zu reduzieren. Ort St. Johann, Basel Architekten Diener & Diener, Basel Bauingenieure Ernst Basler + Partner, Zürich Brandschutzplaner Prof. Mario Fontana, Neuhausen Stahlbauunternehmer Josef Meyer Stahl+Metall AG, Emmen Baujahr 2004 Stahltragwerk 1'600 t Abb. 38: Das Atrium ist grosszügig begrünt Abb. 39: Die bunte Glasfassade vor der eigentlichen Klimagrenze dient als Abschirmung vor Einblicken Abb. 40: Deckentragwerk Stahl-Beton-Verbundbau, teils mit Brandschutzanstrich R 60, ungeschützte Sekundärträger dank Membranwirkung 20 steeltec 02 Mehr anzeigen
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (Stand 20.10.2008) 26.03.2003 Mehr BRANDSCHUTZNORM. 01.01.2015 / 1-15de
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio BRANDSCHUTZNORM 01.01.2015 / Mehr 1.0 Brandschutz, Begriffe, Umsetzung in die Praxis, Bauteile. Tips für Planung, Praxis, Energie.
1.0 Brandschutz, Begriffe, Umsetzung in die Praxis, Bauteile. Tips für Planung, Praxis, Energie. Ist Brandschutz wichtig? Erinnern Sie sich noch? Hotel "International", Zürich, Tela, Niederbipp, Schweiz Mehr Brandschutz in der Renovation Konzepte, Möglichkeiten und Handlungsspielraum bei Holzbauten
Reinhard Wiederkehr Dipl. Holzbau-Ing. HTL/SISH Makiol + Wiederkehr Beinwil am See, Schweiz Brandschutz in der Renovation Konzepte, Möglichkeiten und Handlungsspielraum bei Holzbauten 1 2 Brandschutz in Mehr Sicherheitsbeauftragte des Brandschutzes (SIBE)
Kantonale Feuerpolizei GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich Sicherheitsbeauftragte des Brandschutzes (SIBE) Weisung vom 15. Dezember 2005 20.5 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Geltungsbereich 3 2 Grundsatz Mehr Kinderkrippen und -horte
Kantonale Feuerpolizei GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich Kinderkrippen und -horte Auszug der wichtigsten im Normalfall geltenden feuerpolizeilichen Anforderungen für den Ausbau von Kinderkrippen und Mehr BRANDSCHUTZRICHTLINIE
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Rauch- und Wärmeabzugsanlagen Mehr Wohnbauten Vollzugshilfe für den kommunalen Brandschutz in Wohnbauten und Einstellräumen für Motorfahrzeuge
Abteilung Brandschutz Januar 2015 Wohnbauten Vollzugshilfe für den kommunalen Brandschutz in Wohnbauten und Einstellräumen für Motorfahrzeuge AGV Aargauische Gebäudeversicherung Bleichemattstrasse 12/14 Mehr Fugen im Zusammenhang mit Brandschutz
Empfehlung PAV-F 01:2012 Fugen im Zusammenhang mit Brandschutz Ausgangslage Der bauliche Brandschutz hat zum Ziel, die Ausbreitung von Feuer, Hitze und Rauch im Gebäude zu begrenzen oder zu verzögern. Mehr Umsetzung Brandschutz in Luzern Brandschutz in Schreinereien
Umsetzung Brandschutz in Luzern Brandschutz in Schreinereien Boris Camenzind, Abteilungsleiter Prävention, 29. Oktober 2015 Inhalt Rechtsgrundlagen Zuständigkeiten Bewilligungsverfahren BSV 2015: Änderungen Mehr die schweizerische Koordinationsund Fachstelle für den Brandschutz
Fachveranstaltung Brandsicherheit und Holz Bauten in Holz Brandschutz Anforderungen Lignum, Holzwirtschaft Schweiz Inhalt Flucht- und Rettungswege Tragwerke und Brandabschnitte Schutzabstände Brandmauern Mehr Neue Entwicklungen und Normen im Bereich Brandschutzbeschichtungen
Neue Entwicklungen und Normen im Bereich Brandschutzbeschichtungen Prof. Dr. M. Fontana, Dr. E. Raveglia Institut für Baustatik und Konstruktion, ETH Zürich Fürst Laffranchi, Bauingenieure, Wolfwil SZS Mehr Anbringen von brennbaren Geweben an Gebäuden
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Anbringen von brennbaren Geweben Mehr Sichere Unterkünfte für Asylsuchende
Sichere Unterkünfte für Asylsuchende Brandschutzmerkblatt Ausgabe 01/2015 Asylunterkünfte sind mit vielen Personen belegt dies stellt besondere Anforderungen an den Brandschutz. Welche Massnahmen zu treffen Mehr s+v Planungssoftware für Verbundbau jetzt mit Bemessungsprogramm für Verbundträger
s+v Planungssoftware für Verbundbau jetzt mit Bemessungsprogramm für Verbundträger Mit der jetzt vorliegenden Version 2.0 der s+v Planungssoftware für Verbundbau werden Sie bei Ihrer Planung und Ausführung Mehr Ausbau von Kombi- und Grossraumbüros
Kantonale Feuerpolizei GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich usbau von Kombi- und Grossraumbüros uszug der wichtigsten, im Normalfall geltenden feuerpolizeilichen nforderungen für den usbau von Kombi- Mehr Büro- und Gewerbebauten
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Büro- und Gewerbebauten 06.08.2003 Mehr RF1 RF2 cr RF3 cr. RF4 cr. 305 mögliche Klassifizierunge n. 4 Brandverhaltensgruppen. BSR 13-15de: Baustoffe und Bauteile
BSR 13-15de: Baustoffe und Bauteile BKZ (18 Kl.) SN EN 13501-1 Baustoffe (40 Kl.) Bodenbeläge (11 Kl.) Rohrisolierungen (40 Kl.) SN EN 13501-5 Bedachungen (13 Kl.) pren 13501-6 Elektrische Kabel (183 Kl.) Mehr AUS FORSCHUNG UND TECHNIK
Der Hochleistungs-Dämmstoff AUS FORSCHUNG UND TECHNIK 2005 NR. 5 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für feuerhemmende Steildachkonstruktionen mit einer Aufsparrendämmung aus Polyurethan-Hartschaum Mehr BSR 16-15 Flucht- und Rettungswege. Georg Kenel Leiter Abteilung Brandschutz Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz Kt. Schwyz
BSR 16-15 Flucht- und Rettungswege Georg Kenel Leiter Abteilung Brandschutz Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz Kt. Schwyz 06.03.2015 Schulung Planer 2015 1 Inhalt Inhalt: Wesentliche Änderungen Begriffe Mehr Auslegung der Fluchtwege im Rahmen eines Brandschutzkonzeptes
fgst.ch Fachgruppe Sicherheitstechnik FGST von swiss engineering Auslegung der Fluchtwege im Rahmen eines Brandschutzkonzeptes Sirko Radicke Senior Projektleiter Gruner AG 1 FGST - Fachtagung vom 19.05.2015 Mehr Brandsicherheit im Holzbau. Qualitätssicherung
Brandsicherheit im Holzbau Qualitätssicherung Urs Christian Luginbühl Schweizerischer Verband für geprüfte Qualitätshäuser VGQ Teilprojekt Qualitätssicherung im Auftrag der LIGNUM QS für den Holzbau (bisher) Mehr Allgemeiner Brandschutz
Abteilung Brandschutz Januar 2008 Allgemeiner Brandschutz Vollzugshilfe für den allgemeinen kommunalen Brandschutz AGV Aargauische Gebäudeversicherung Bleichemattstrasse 12/14 Postfach 5001 Aarau Tel. Mehr für Brandabschnitt- und Fluchtweg-Türen
Türschliesser und weitere Beschläge für Brandabschnitt- und Fluchtweg-Türen 1 Joachim Barghorn Produktemanager Baubeschlagstechnik 2 vergriffen 1 3 In Gebäuden mit öffentlichem Publikumsverkehr: EN 1125 Mehr Brandschutzvorschriften Brandvoraussetzungen Feuerdreieck. Brandschutzvorschriften Brandschutznorm 2003 07.06.2011. Brandschutznorm 2003
Brandschutzvorschriften Brandvoraussetzungen Feuerdreieck MindMap: 0) Brandschutzvorschriften Brandschutznorm 2003 Brandschutznorm 2003 Für den baulichen Brandschutz ist die Kantonale Brandschutzbehörde Mehr Subventionen an Verbesserungen des Brand schut zes
GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich Subventionen an Verbesserungen des Brand schut zes Reglement der Gebäudeversicherung Kanton Zürich vom 1. Juni 2007 10.1 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Subventionsberechtigung Mehr LEITFADEN ABWEICHUNGEN IM BRANDSCHUTZ UND BRANDSCHUTZKONZEPTE
Seite 1 Leitfaden Abweichungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte Ausgabe: Leitfaden RL2 Ausgabe Seite 2 INHALTSÜBERSICHT 0 Vorbemerkungen... 3 1 Anwendungsbereich des Leitfadens... 3 2 Schutzziele... Mehr Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand
Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter Nause MFPA Leipzig GmbH Themenschwerpunkte Brandrisiken u. szenarien, Problemstellung Brandparameter Beton, Holz, Stahl - Geschichtliche Mehr Baulicher Brandschutz im Industriebau. Kommentar zu DIN 18230
DIN Beuth-Kommentare Baulicher Brandschutz im Industriebau Kommentar zu DIN 18230 2. erweiterte Auflage 1999 Herausgeber: DIN Deutsches Institut für Normung e.v. und AGB Arbeitsgemeinschaft Brandsicherheit, Mehr Planungselement Brandschutz
AGV Aargauische Gebäudeversicherung Planungselement Brandschutz Brandschutz im Schulbau Vorabendveranstaltung Netzwerk Bildung & Architektur Fritz Lörtscher Abteilungsleiter-Stv. Brandschutz AGV AGV Aargauische Mehr Schutzabstände Brandabschnitte
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Schutzabstände Brandabschnitte Mehr steeldoc 02/06 tec 02 Brandschutz im Stahlbau Bauen in Stahl Technische Dokumentation des Stahlbau Zentrums Schweiz
Bauen in Stahl Technische Dokumentation des Stahlbau Zentrums Schweiz 02/06 steeldoc Brandschutz im Stahlbau Grundlagen Brandschutzplanung Bemessung tec 02 Inhalt I Brandschutz im Stahlbau II Bemessung Mehr Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR NRW) *)
1 Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR NRW) *) - Fassung März 2000 - RdErl. v. 20.8.2001 (MBl. NRW. S. 1253) Inhalt 1 Geltungsbereich Mehr Brandsichere Tragwerke Konstruktionsgrundsätze und Bauformen, Bemessung und Nachweise, Hilfsmittel, Anwendungsbeispiele
Weiterbildungskurse steelevent «Brandschutz im Stahlbau», Mai August 2005 Kursdokumentation Referat 3 Brandsichere Tragwerke Konstruktionsgrundsätze und Bauformen, Bemessung und Nachweise, Hilfsmittel, Mehr Lagerung von Reifen und ihren Folgeprodukten
Kantonale Feuerpolizei GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich Lagerung von Reifen und ihren Folgeprodukten Auszug der wichtigsten im Normalfall geltenden feuerpolizeilichen Anforderungen für die Lagerung Mehr Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) in Industrie-, Gewerbe und Lagerräumen
Sicherheitsdepartement Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz Brandschutz und Störfallvorsorge Schlagstrasse 87 Postfach 4215 6431 Schwyz Telefon 041 819 22 35 Telefax 041 811 74 06 www.sz.ch/brandschutz Mehr BSV2015: NEUERUNGEN, CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN. Lars Mülli, Leiter Brandschutz Zürich, 5. März 2015
BSV2015: NEUERUNGEN, CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN Lars Mülli, Leiter Brandschutz Zürich, 5. März 2015 INHALT Rechtslandschaft Brandschutz BSV 2015 Wesentliche Änderungen Brandschutzrichtlinie Qualitätssicherung Mehr Informationen zur Einführung des europäischen Klassifizierungssystems für den Brandschutz (im nichtamtlichen Teil der Bauregelliste)
Informationen zur Einführung des europäischen Klassifizierungssystems für den Brandschutz (im nichtamtlichen Teil der Bauregelliste) Dipl.-Ing. Irene Herzog, DIBt 1. Allgemeines Zur Harmonisierung technischer Mehr BSV 2015 Was ist neu?
Fachanlass 2015 BSV 2015 Was ist neu? László Koller Leiter Brandschutzbehörde Kanton Basel-Landschaft, Mitglied Technische Kommission Brandschutz der VKF Horw, 20. Oktober 2015 Themen Wie ist der Brandschutz Mehr Lignum-Dokumentation Brandschutz
Lignum-Dokumentation Brandschutz Reinhard Wiederkehr, Leitender Autor der LignumDokumentation Brandschutz Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See Publikation 4.1, Bauteile in Holz (2015) Generelle Überarbeitung Mehr Garagen und Unterstände für Motorfahrzeuge mit einer Grundrissfläche bis 150 m 2
Spannerstrasse 8 8510 Frauenfeld T 052 724 90 70 F 052 724 90 01 info@gvtg.ch www.gvtg.ch n und Unterstände für Motorfahrzeuge mit einer fläche bis 150 m 2 (Merkblatt Nr. 6, Ausgabe 3.2012) Erläuterungen Mehr 0.2 Gesamtinhaltsverzeichnis
Gesamtinhaltsverzeichnis 0. Seite 1 0. Gesamtinhaltsverzeichnis Die Kapitel sind bei Bedarf in folgende Teile gegliedert: A B C E G P S V W Anforderungen an das Brandverhalten (Bauaufsicht, Schadenversicherer, Mehr BEISPIEL EINER AUFGABENSTELLUNG
Kandidat/in ID-No: BEISPIEL EINER AUFGABENSTELLUNG Prüfung Brandschutzfachfrau / -mann mit eidg. Fachausweis Planung und Ausführung Verwaltungsgebäude mit Busparkplätzen Teil Mögliche Pkt. Erreichte Pkt. Mehr Brandschutztagung 16./17.09.2009
Brandschutztagung 16./17.09.2009 Anlagentechnischer Brandschutz am Beispiel Krankenhaus Referent: Jan Witte 2 / 32 Inhaltsübersicht 1. Einleitung 2. Gesetzliche Regelungen in Deutschland 3. Länderspezifische Mehr Brandschutz allgemein
Vorbeugend im Brandschutz Schmelzpunkt > 1000 C Flumroc-Lösungen für den Brandschutz. Die Naturkraft aus Schweizer Stein Brandschutz Einleitung 101 lassifizierung der Baustoffe nach VF 103 lassifizierung Mehr BSR 16-15 Flucht- und Rettungswege
BSR 16-15 Flucht- und Rettungswege 1 Grundlagen für Überarbeitung VKF-Todesfallstatistik 2000-2007 (8-Jahres-Durchschnitt) für die Schweiz Schutzziel Personensicherheit das heutige Sicherheitsniveau bezüglich Mehr Europa kommt! auch beim Brandschutz Lutz Battran
Europa kommt! auch beim Brandschutz Lutz Battran Grlage über die Verwendbarkeit von Bauprodukten Bauarten, die aufgr baurechtlicher Vorgaben Anforderungen erfüllen müssen, war bisher hauptsächlich die Mehr Brandschutz in Deutschland
Gliederung I. die Säulen der Brandschutzorganisation II. III. IV. das föderale Prinzip Mustervorschriften/ Sonderbauverordnungen Schutzziele V. materielle Anforderungen, beispielhaft VI. Genehmigungsverfahren, Mehr Brandschutz im Baudenkmal
Brandschutz im Baudenkmal Wie viel Feuerwehr braucht die Feuerwehr? Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwabe Inhalt Schutzziele des Brandschutzes Grundprinzipien des baulichen Brandschutzes Standsicherheit der Mehr DER RAUCH MUSS RAUS! Aber sicher! Der Ratgeber zum Thema: Funktionserhalt von RWA- Anlagen. Beratung Projektierung Lieferung Montage Service
DER RAUCH MUSS RAUS! Beratung Projektierung Lieferung Montage Service Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH Langbehnstraße 13 22761 Hamburg Telefon (040) 89 71 200 Telefax (040) 89 02 373 Internet www.btr-hamburg.de Mehr Ausbildungskonzept. - Fachpersonen Brandschutz VKF - Fachpersonen Gebäudeschutz gegen Naturgefahren VKF. für
Ausbildungskonzept für - Fachpersonen Brandschutz VKF - Fachpersonen Gebäudeschutz gegen Naturgefahren VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF Ausbildung - Personenzertifizierung Bundesgasse Mehr Brände brechen nur da aus, wo es an ihrer Verhütung mangelt!
Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 1 () - Fassung November 2006 - Inhalt: 1 Geltungsbereich 2 Begriffe 2.1 Leitungsanlagen 2.2 Elektrische Leitungen mit verbessertem Mehr Personalausbildung. Konzept
Personalausbildung Konzept Firma AG Musterstrasse 50 8005 Zürich Inhaltsverzeichnis 1. Gesetzliche Grundlagen 2. Zielsetzung 3. Ausbildungsplan 3.1 Brandverhütung 3.2 Verhalten im Brandfall 4. Organisation Mehr Die Ytong-Mauertafel im Industriebau
Die Ytong-Mauertafel im Industriebau Montagefertige Mauertafeln für den Industriebau reduzieren die Rohbaukosten bei gleichbleibender hoher Ausführungsqualität Zeit ist Geld. Die Baukosten müssen deutlich Mehr Brandschutz in Gründerzeithäusern - Probleme und Lösungen aus der Praxis
Brandschutz in Gründerzeithäusern - Probleme und Lösungen aus der Praxis Datum: 27.05.2009 Vortrag von: Brandrat Thorsten Ante, Stadt Leipzig, Branddirektion 1 Gliederung des Vortrages Charakteristika Mehr Neue Brandschutzvorschriften Was ist neu?
Neue Was ist neu? VSSM Fachanlass 2015 Roland Lüthi Leiter Baulicher Brandschutz Eidg. Dipl. Zimmermeister Brandschutzexperte VKF Seite 1 Themen Allgemeine Informationen Rechtsgrundlagen 2015 Brandschutz Mehr Österreichisches Institut für Bautechnik OIB-300.2-009/07 OIB-Richtlinie 2.2. - Richtlinie 2.2
- Richtlinie 2.2 Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks Ausgabe: April 2007 0 Vorbemerkungen... 2 1 Begriffsbestimmungen... 2 2 Überdachte Stellplätze... 2 3 Garagen mit einer Mehr Bauten mit Doppelfassaden
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Bauten mit Doppelfassaden Brandschutz-Erläuterung Mehr Brandschutznachweise Brandschutzkonzepte für Sonderbauten
Brandschutznachweise Brandschutzkonzepte für Sonderbauten Qualitätsanforderungen an die Prüfgrundlagen des PrüfSV Dr. Bernhard Ziemann bziemann@tuev-nor.de 1 Inhalt 1. Allgemeine Schutzziele des Brandschutzes Mehr Brandschutzforum Zum Thema: Neue Brandschutzvorschriften
Zum Thema: Neue Brandschutzvorschriften Herzlich Willkommen Bewährtes Klima. Für Mensch und Maschine. 60 Jahre Wie passt das mit uns (Otto Keller AG) zusammen? Bewährtes Klima. Für Mensch und Maschine. Mehr Praktische Lösungsansätze
Objektive Bewertung des brandschutztechnischen Zustands einer Immobilie Praktische Lösungsansätze Marijana Poburski, Dipl.-Ing. Bureau Veritas Construction Services GmbH 1 Schutzziele der Bauordnung Bauliche Mehr Brandschutz Januar 2011. für die Festsetzung der Beiträge an freiwillige Massnahmen für die Verbesserung der Brandsicherheit aus dem Feuerfonds
Brandschutz Januar 011 Richtlinie für die Festsetzung der Beiträge an freiwillige Massnahmen für die Verbesserung der Brandsicherheit aus dem Feuerfonds vom 6. Dezember 010 (Stand 1. Januar 011) Bleichemattstrasse Mehr Erläuternder Bericht. Revision der Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz (ArGV 4) Verkehrswege (Art. 7, 8 und 10 ArGV 4)
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Arbeitsbedingungen Eidgenössische Arbeitsinspektion Erläuternder Bericht Revision der Verordnung Mehr Anwendung von Bauprodukten im Brandschutz. Michael Binz, Geschäftsbereichsleiter Brandschutz Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF, Bern
Anwendung von Bauprodukten im Brandschutz Michael Binz, Geschäftsbereichsleiter Brandschutz Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF, Bern Inhalt Inverkehrbringen / Anwenden von Bauprodukten im Brandschutz Mehr VSSM-Fachveranstaltung Neue Brandschutzvorschriften - Was ist neu? 27. August 2015, Holzwerkstoffe Gfeller, Landquart
VSSM-Fachveranstaltung Neue Brandschutzvorschriften - Was ist neu? 27. August 2015, Holzwerkstoffe Gfeller, Landquart Marco Sgier, Dipl. Architekt FH Brandschutzexperte VKF Bei der GVG seit 1.7.1994 Leiter Mehr Brandschutz im Industrie- und Gewerbebau
1 Brandschutz im Industrie- und Gewerbebau 1. Allgemein Gebäude mit gewerblich-industrieller Nutzung sind entsprechend der Musterbauordnung (MBO) und nach allen Landesbauordnungen bauordnungsrechtlich Mehr Gebäudebeurteilung / Baukunde
Gebäudebeurteilung / Baukunde Inhaltsverzeichnis 1. Zweck 3 1.1 Einsatz 3 1.2 Übungsvorbereitung 3 1.3 Einsatzplanung 4 2. Grundsätzliches 4 2.1 Orts- und Gebäudekenntnisse 4 2.2 Grundsätze bei Gebäudebränden Mehr Die neuen Brandschutzvorschriften, Auswirkungen auf die Sachversicherungen
Bild z.b. von Feuer oder so Die neuen Brandschutzvorschriften, Auswirkungen auf die Sachversicherungen Olten, 9. September 2015 Peter Bruder Leiter Underwriting Sach & Transport Unternehmen Agenda 1. Kurze Mehr Container- oder barackenähnliche
Kantonale Feuerpolizei GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich Container- oder barackenähnliche Bauten Ein- und zweigeschossige Gebäude als Notunterkünfte Der Erlass dieses Merkblattes erfolgt gestützt auf Mehr BRANDSCHUTZARBEITSHILFE
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Bauten mit Räumen mit grosser Mehr Aktenzahl Sachbearbeiter/in: Durchwahl Datum MA 37/01516/2013 DI in Eder 01/4000-37201 Wien, 15. Jän 2013 Senatsrätin
Alle Dezernate Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 37 Baupolizei Kompetenzstelle Brandschutz (KSB) Dresdner Straße 73-75, 2. Stock A - 1200 Wien Telefon: (+43 1) 4000-37200 Telefax: (+43 1) 4000-99-37200 Mehr K33. Allgemeine Informationen zum Brandschutz Rechtsgrundlagen. Bayerische Bauordnung (BayBO)
Allgemeine Informationen zum Brandschutz Rechtsgrundlagen Bayerische Bauordnung (BayBO) Am 1. Januar 2008 trat die neue Bayerische Bauordnung (BayBO) in Kraft. Die bisherige Systematik im vereinfachten Mehr Bauen in lärmbelasteten Gebieten Zusammenstellung von Lärmschutzmassnahmen
Anhang 1 Bauen in lärmbelasteten Gebieten Zusammenstellung von Lärmschutzmassnahmen In diesem Anhang finden Sie im ersten Teil eine Zusammenstellung von Lärmschutzmassnahmen, welche am Gebäude vorgenommen Mehr 10. Aufzugstag des TÜV AUSTRIA Brandschutz und Barrierefreiheit Wesentliche systematische Änderungen der OIB-Richtlinien
Brandschutz und Barrierefreiheit Wesentliche systematische Änderungen der OIB-Richtlinien OStBR in Dipl.-Ing. in Irmgard Eder Magistratsabteilung 37 - Gruppe B OIB-Richtlinien, Ausgabe 2007 RL 1... Mechanische Mehr Rauch- und Brandschutzvorhänge
vorhänge UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK Textile vorhänge Rauch- und Wärmeabzugsanlagen für Neubauten und bestehende Objekte Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten Antriebs- und Steuerungskomponenten Mehr Projekt: Leuphana Universität Lüneburg, Statische Vorprüfung für die Installation von PV-Anlagen
Statische Vorprüfung für die Installation von PV-Anlagen auf Gebäuden der Leuphana Universität Lüneburg Auftraggeber: Erstellt von: Leuphana Universität Lüneburg, FB IV Institut für Ökologie und Umweltchemie Mehr SICHERHEITSINSTITUT. 1251-00.d vormals BVD-Blatt GE 9. Brandschutztüren und -tore. 1 Allgemeines. 2 Planung und Ausführung. 3 Hinweise.
SICHERHEITSINSTITUT Brandschutztüren und -tore Sicherheitsdokument 1251-00.d vormals BVD-Blatt GE 9 Seite 1 Allgemeines 1.1 Geltungsbereich 2 1.2 Begriffe 2 1.3 Brandschutztechnische Bedeutung 2 1.4 Wahl Mehr BauR 6.5 Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 1 (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR)
Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 1 (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR) Vom 29. November 2006 (GABl. 2006, Nr. 13, S. 859) Inhalt: 1 Geltungsbereich 2 Begriffe 2.1 Leitungsanlagen Mehr Stahlbau Brandschutz Handbuch
Rüdiger Hass, Claus Meyer-Ottens, Ekkehard Richter Stahlbau Brandschutz Handbuch "...{Ernst Mehr Hilfsmittel für die Arbeit mit Normen des Bauwesens. Bautechnischer Brandschutz
Vorwort Mit der Einführung der nationalen Bemessungsnormen auf Grundlage des Sicherheitskonzepts mit Teilsicherheitsbeiwerten wurde es notwendig, die DIN 4102 Teil 4 um den Anwendungsteil 22 zu erweitern, Mehr -> Baustellen so einrichten, dass errichtet, geändert oder abgebrochen werden kann, ohne, dass Gefahren oder vermeidbare Belästigungen entstehen.
14: Baustellen (1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des 1 Abs. 1 Satz 2 ordnungsgemäß errichtet, geändert oder abgebrochen werden können Mehr Möglichkeiten des Brandschutzes in intelligenten Gebäuden
Möglichkeiten des Brandschutzes in intelligenten Gebäuden Prof. Dr. Mario Fontana Institut für Baustatik und Konstruktion - ETH Zürich Kolloquium sensitive und reaktionsfähige Gebäude 24. und 25. Juni Mehr Qualitätssicherung für dämmschichtbildende Brandschutzsysteme auf Stahl Rev. 5
Qualitätssicherung für dämmschichtbildende Brandschutzsysteme auf Stahl Rev. 5 Objekt Genaue Objektbezeichnung Bauteile Bauherr / Auftraggeber Planer / Architekt Brandschutzbehörde Verarbeitende Firma Mehr Anforderungen des Brandschutzes an landwirtschaftliche Gebäude
Anforderungen des Brandschutzes an landwirtschaftliche Gebäude Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang h kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Mehr Brandschutz im Holzbau
Brandschutz im Holzbau Grundlagen Praktische Lösungen Bauteilkatalog Planungshandbuch Die Naturkraft aus Schweizer Stein Inhalt Sicherheit ins Haus hineinplanen 3 Holzbau und Brandschutz 4 Begriffe des Mehr WELCHE ERLEICHTERUNGEN BRINGEN DIE VERÄNDERTEN BAUVORSCHRIFTEN HINSICHTLICH DES BRANDSCHUTZES FÜR DAS BAUVERFAHREN?
Ingenieure für Brandschutz DIE UE BERLIR BAUORDNUNG WELCHE ERLEICHTERUNGEN BRINGEN DIE VERÄNDERTEN BAUVORSCHRIFTEN HINSICHTLICH DES BRANDSCHUTZES FÜR DAS BAUVERFAHREN? Von Dipl.-Ing. Margot Ehrlicher, Mehr Karsten Kathage Deutscher Stahlbautag 2012 in Aachen 18.10.2012 1. Seite
Karsten Kathage Deutscher Stahlbautag 2012 in Aachen 18.10.2012 1 Seite Einführung der Eurocodes und der DIN EN 1090 Deutscher Stahlbautag 2012 Aachen, 18. Oktober 2012 Dr.-Ing. Karsten Kathage Deutsches Mehr Brandschutzspezifische Antragsunterlagen Gutachtliche Stellungnahme im Bereich Brandschutz
Merkblatt ZiE Nr. 2A Hinweise zur Erlangung einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) gemäß Art. 18 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 1 Bayerische Bauordnung (BayBO) Bereich Brandschutz (Fassung Januar 2014) Brandprüfung Mehr Kabelanlagen mit Funktionserhalt im Brandfall. Heiniger Kabel AG, 3098 Köniz
Kabelanlagen mit Funktionserhalt im Brandfall Heiniger Kabel AG, 3098 Köniz Themen und Ablauf Situation Schweiz: Vorschriften und Empfehlungen NIN, VKF, KBOB, DIN NIN Niederspannungs-Installations-Normen, Mehr Streitfrage: Wie brennbar dürfen Fenster und Fassaden sein?
Seite 1 von 5 Schwer entflammbar oder nicht brennbar? Hinweise zu Anforderungen, Nachweisen und Baurechtsfragen Der bauliche Brandschutz ist eine der wichtigsten Anforderungen und steht in Deutschland Mehr Richtlinie «Gebäudeintegrierte Photovoltaikanlagen» zur Anwendung von Ziffer 2.3 des Anhangs 1.2 der Energieverordnung (EnV)
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Richtlinie «Gebäudeintegrierte Photovoltaikanlagen» zur Anwendung von Ziffer 2.3 des Anhangs 1.2 Mehr Begründung und Erläuterung zur. Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungsstättenverordnung - BeVO)
1 Begründung und Erläuterung zur Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungsstättenverordnung - BeVO) I. Allgemeines Die Überarbeitung der bisherigen Gaststättenbauverordnung Mehr Referent. / Harald Vogt / Staatlich geprüfter Techniker / Key-Account Manager ZAPP-ZIMMERMANN GmbH / Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz
Referent / Harald Vogt / Staatlich geprüfter Techniker / Key-Account Manager ZAPP-ZIMMERMANN GmbH / Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz Agenda: Neue Abstandsregeln bei Abschottungen / Begriffsdefinitionen Mehr Inhalt. Autoren. Die Autoren sind Mitglieder der KTBL-Arbeitsgruppe Brandschutz :
Autoren Inhalt Die Autoren sind Mitglieder der KTBL-Arbeitsgruppe Brandschutz : Aribert Herrmann, Landkreis Fulda Kreisbauamt Fulda Fred Koch, Landwirtschaftskammer Niedersachsen Hannover Arnd Mettin, Mehr Fachfirmen für Sprinkleranlagen
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Fachfirmen für Sprinkleranlagen Mehr DIN EN 1090 Aktuelle Anforderungen an den Korrosionsschutz kennen RA Lars Walther Geschäftsführer QIB e.v.