Source: http://docplayer.fi/684014-Asentajan-kasikirja-nibe-f1226-maalampopumppu-ihb-fi-1109-3-031468-lek.html
Timestamp: 2017-01-22 20:44:30+00:00
Document Index: 7666379

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI LEK
Download "Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK"
1 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI2 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34. Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 36. Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 (pisara) on korostettu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 40. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 54.3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 6 Luukkujen irrotus 6 Irrota osa eristeistä 7 3 Lämpöpumpun rakenne 8 Yleistä 8 Kytkentärasiat 9 Jäähdytysosa 11 4 Putkiliitännät 12 Yleistä 12 Mitat ja putkiliitännät 13 Lämmönkeruupuoli 13 Lämpöjohtopuoli 14 Lämminvesivaraaja 14 Liitäntävaihtoehdot 14 5 Sähköliitännät 17 Yleistä 17 Liitännät 19 Asetukset 20 Liitäntämahdollisuudet 21 Lisävarusteiden liitäntä 22 6 Käynnistys ja säädöt 23 Valmistelut 23 Täyttö ja ilmaus 23 Aloitusopas 24 Jälkisäätö ja ilmaus 29 7 Ohjaus - Johdanto 32 Näyttö 32 Valikkojärjestelmä 33 8 Ohjaus - valikot 36 Valikko 1 - SISÄILMASTO 36 Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 40 Valikko 3 - INFO 41 Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU 42 Valikko 5 - HUOLTO 44 9 Huolto 48 Huoltotoimenpiteet Häiriöt 54 Info-valikko 54 Hälytysten käsittely 54 Vianetsintä Lisätarvikkeet Tekniset tiedot 57 Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 57 Tekniset tiedot 58 Sähkökytkentäkaavio 61 Asiahakemisto 71 Sisällys 14 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. Sarjanumero Sarjanumero löytyy etuluukun oikeassa alakulmassa ja info-valikosta (valikko 3.1). MUISTA! Ilmoita aina tuotteen sarjanumero vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. 2 Luku 1 Tärkeää5 ... Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot. Kuvaus Lämmönkeruu (sivulla 13) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Pakkasneste Tasoastia/Paisuntasäiliö Mudanerotin Varoventtiili Sulkuventtiilit Kiertovesipumppu asetettu Lämmitysvesi (sivu 14) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Kalvopaisuntasäiliö Mudanerotin Varoventtiili Sulkuventtiilit Kiertovesipumppu asetettu Sähkö (sivulla 17) Muut Lämpöpumpun varokkeet Kiinteistön varokkeet Ulkolämpötilan anturi Turvakytkin Vikavirtasuoja Varatilatermostaatin asetus Varmuusvakuutus luovutettu Huomautus Allekirjoitus Päiväys Luku 1 Tärkeää 36 Yhteystiedot AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisätietoja osoitteesta 4 Luku 1 Tärkeää7 0 R 0 R 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus F1226 on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa ja kuivassa. Sisään tuontia varten F1226:a voidaan kuitenkin varoen kallistaa taaksepäin 45. HUOM! Voi olla takapainoinen. Asennustila Jätä lämpöpumpun eteen 800 mm vapaata tilaa. Sivuluukkujen avaamista varten tarvitaan n. 50 mm vapaata tilaa kummallakin puolella. Luukkuja ei kuitenkaan tarvitse avata huollon yhteydessä, vaan kaikki F1226:n huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa edestäpäin. Jätä vapaata tilaa lämpöpumpun ja seinän väliin (sekä mahdollisten syöttökaapelien ja putkien) mahdollisten värinöiden siirtymisen välttämiseksi. (50) (50) Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen Kuljetuksen ja huollon helpottamiseksi lämpöpumppu voidaan jakaa osiin vetämällä jäähdytysmoduuli ulos kaapista. Katso sivulla 50 jakamisohjeet. Asennus Aseta lämpöpumppu vakaalle alustalle, joka kestää sen painon, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Säädä lämpöpumppu vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon säätöjaloilla. * Normaaliasennuksessa vaaditaan mm (valittavalla puolella) liitäntävarusteille, esim. tasoastia, venttiilit ja sähkölaitteet mm Lämpöpumpun asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seiniä. Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä. Putket on vedettävä ilman sinkilöitä makuu-/olohuoneen puoleista sisäseinää vasten. Luku 2 Toimitus ja käsittely 58 Mukana toimitetut komponentit Luukkujen irrotus Etuluukku 2 Ulkolämpötilan anturi Tasopaisunta-astia LEK Mudanerotin 1 LEK Varoventtiili 0,3 MPa (3 bar) O-renkaat LEK LEK 1. Irrota ruuvit etuluukun alareunasta. 2. Nosta luukkua ulospäin alareunasta ja ylöspäin. Conex-liittimet Sivuluukut Sijoitus Varuste-erä on paketissa lämpöpumpun päällä. LEK LEK LEK Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. 1. Irrota ruuvit ylä- ja alareunasta. 2. Käännä luukkua hieman ulospäin. 3. Siirrä luukkua taaksepäin ja hieman sivulla. 4. Vedä luukku sivuun. 5. Vedä luukku eteen. 6 Luku 2 Toimitus ja käsittely9 LEK LEK LEK Irrota osa eristeistä Osa eristeestä voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. Eristys, huippu 1. Irrota kaapeli moottorista ja irrota moottori vaihtoventtiilistä kuvan mukaan. Eristys, sähkövastus HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. A LEK 1. Irrota sähkökaapin luukku, katso sivu Tartu kahvaan ja vedä eristettä varovasti itseesi päin kuvan mukaan. B LEK 2. Tartu kahvaan ja vedä suoraan ulos kuvan mukaan. Luku 2 Toimitus ja käsittely 710 3 Lämpöpumpun rakenne Yleistä Putkiliitännät XL 1 Liitäntä, lämpöjohto meno XL 2 Liitäntä, lämpöjohto paluu XL 3 Liitäntä, kylmävesi XL 4 Liitäntä, käyttövesi XL 5 Liitäntä, VVC* XL 6 Liitäntä, lämmönkeruu tulo XL 7 Liitäntä, lämmönkeruu meno * Koskee vain ruostumattomia lämminvesivaraajia. LVI-komponentit QM 22 Ilmaus, silmukka QM 32 Sulkuventtiili, lämpöjohto paluu QM 33 Sulkuventtiili, lämmönkeruuliuos meno QM 34 Sulkuventtiili, lämmönkeruuliuos paluu QN 10 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä/lämminvesivaraaja WP 4 Putkiliitäntä, lämmitysvesi meno Anturi jne. BT 1 Ulkolämpötilan anturi BT 2 Lämpötilan anturi, lämpöjohto meno BT 6 Lämpötilan anturi, käyttöveden tuotanto BT 7 Lämpötilan anturi, käyttövesi huippu Sähkökomponentit AA 4 Näyttö AA4-XJ3 USB-liitäntä (ei toimintoa) EB 1 SF 1 AA4-XJ4 Huoltoliitäntä (ei toimintoa) Sähkövastus Katkaisin Näkymä ylhäältä Muut PF 1 PF 2 PF 3 UB 1 UB 2 UB 3 Tyyppikilpi Tyyppikilpi, kylmäosa Laitekilpi Kaapeliläpivienti, syöttökaapelil Kaapeliläpivienti Kaapeliläpivienti, takapuoli, anturit Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. 8 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne11 Kytkentärasiat Sähkökomponentit AA 1 Sähkövastuskortti AA 2 Peruskortti FA 1 Automaattivaroke FB 1 Moottorisuojakatkaisin * FD 1 Lämpötilanrajoitin/varatilatermostaatti X1 Liitinrima Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. * 5 kw on apukosketin moottorisuojakoskettimelle. Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 912 3x400 V5kW Sähkökomponentit AA 10 Pehmokäynnistyskortti CA 1 Kondensaattori FB 1 Moottorisuojakatkaisin * QA 30 Pehmokäynnistys X 301 Liitinrima X 302 Liitinrima * 5 kw on apukosketin moottorisuojakoskettimelle. Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. 10 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne13 Jäähdytysosa Putkiliitännät XL 20 Huoltoliitäntä, ylipaine XL 21 Huoltoliitäntä, alipaine LVI-komponentit GP 1 Lämpöjohtopumppu GP 2 Lämmönkeruupumppu QM 1 Tyhjennys, lämmitysjärjestelmä QM 2 Tyhjennys, lämmönkeruupuoli Anturi jne. BP 1 Ylipaineensäädin BP 2 Alipaineensäädin BT 3 Lämpötilan anturi, lämpöjohto paluu BT 10 Lämpötilan anturi, lämmönkeruu paluu BT 11 Lämpötilan anturi, lämmönkeruu meno BT 12 Lämpötila-anturi, lauhduttimen menojohto BT 14 Lämpötila-anturi, kuumakaasu BT 15 Lämpötila-anturi, käyttövesi BT 17 Lämpötila-anturi, imukaasu Sähkökomponentit AA 100 Liitoskortti EB 10 Kompressorilämmitin Jäähdytyskomponentit EP 1 Höyrystin EP 2 Lauhdutin GQ 10 Kompressori HS 1 Kuivaussuodatin QN 1 Paisuntaventtiili Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 1114 4 Putkiliitännät Yleistä Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. F1226:n suurin sallittu paluulämpötila on n. 56 C ja suurin menolämpötila on 70 C (63 C pelkällä kompressorilla). F1226:a ei ole varustettu ulkoisilla sulkuventtiileillä, vaan ne on asennettava huollon helpottamiseksi. HUOM! Putkistot on huuhdeltava ennen lämpöpumpun liittämistä epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Symboliavain Järjestelmäperiaate F1226 koostuu lämpöpumpusta, lämminvesivaraajasta, sähkövastuksesta, kiertovesipumpuista sekä ohjausyksiköstä. F1226 liitetään lämmönkeruu- ja lämpöjohtopiiriin. Lämpöpumpun höyrystimessä lämmönkeruuneste (pakkasenkestävä neste, esim. veden ja etanolin seos) luovuttaa energiansa kylmäaineeseen, joka höyrystyy ja puristetaan sitten kompressorissa. Lämmennyt kylmäaine johdetaan lauhduttimeen, jossa sen energia siirtyy lämmityspiiriin sekä tarvittaessa lämminvesivaraajaan. Jos tarvitaan enemmän lämmitys-/käyttövettä kuin kompressori pystyy tuottamaan, laitteistossa on sisäänrakennettu sähkövastus. Symboli Merkitys Ilmausventtiili Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Shuntti-/vaihtoventtiili Varoventtiili Säätöventtiili P Lämpötilan anturi Tasopaisunta-astia Painemittari Kiertovesipumppu Mudanerotin Apurele Puhallin Kompressori Lämmönvaihdin XL 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 6 XL 7 Liitäntä, lämpöjohto meno Liitäntä, lämpöjohto paluu Liitäntä, kylmävesi Liitäntä, käyttövesi Liitäntä, lämmönkeruu tulo Liitäntä, lämmönkeruu meno 12 Luku 4 Putkiliitännät15 Mitat ja putkiliitännät Lämmönkeruupuoli Keruuputkisto 70 Tyyppi Maalämpö, suositeltu keruuputkiston pituus (m) Maalämpö, suositeltu aktiivinen poraussyvyys (m) kW 6kW 8kW 11 kw x250 2x250-2x * 650* Käytettäessä PEM-letkuja 40x2,4 PN 6,3. Nämä ovat karkeita esimerkkiarvoja. Asennukset yhteydessä pitää tehdä tarkat laskelmat paikallisten olosuhteiden mukaan Putkien mitat Liitäntä (XL6)/(XL7) Lämmönkeruu sisään/ulos Ø (XL1)/(XL2) Lämmitysvesi meno/paluu ulk. Ø (XL3)/(XL4) Kylmä-/käyttövesi Ø (mm) (mm) (mm) 5-8 kw kw 28 MUISTA! Keruuputkiston pituus vaihtelee kallion/maaperän olosuhteiden, ilmastoalueen ja lämmitysjärjestelmän (patteri- tai lattialämmitys) mukaan. Keruuputkiston yhden silmukan pituus saa olla korkeintaan 400 m. Jos tarvitaan useita keruuputkia, ne pitää kytkeä rinnan, niin että on mahdollista säätää kunkin putkisilmukan virtaus. Pintamaaputkiston asennussyvyys määritetään paikallisten olosuhteiden mukaan ja putkien välin on oltava vähintään 1,5 metriä. Jos lämpökaivoja on useita, aukkojen väli määritetään paikallisten olosuhteiden mukaan. Varmista, että keruuputkisto nousee jatkuvasti lämpöpumppua kohti ilmataskujen välttämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, korkeisiin kohtiin on järjestettävä ilmausmahdollisuus. Koska lämmönkeruujärjestelmän lämpötila voi laskea alle 0 C, siinä olevan nesteen jäätymispisteen on oltava alle -15 C. Tilavuuslaskelman ohjearvona voidaan käyttää 1 l valmiiksi sekoitettua lämmönkeruunestettä yhtä keruuputkimetriä kohti (PEM-putki 40 x 2,4 PN 6,3). Sivuliitäntä Lämmönkeruuliitäntöjä voidaan kääntää, kun halutaan liitäntä sivulle yläliitännän sijaan. Liitännän kääntäminen: 1. Irrota putki yläliitännästä. 2. Käännä putki haluttuun suuntaan. 3. Katkaise putki tarvittaessa halutun pituiseksi. * Voidaan kallistaa sivuliitäntää varten. Luku 4 Putkiliitännät 1316 Lämmönkeruupuolen kytkentä Eristä huoneiston kaikki lämmönkeruuputket veden tiivistymisen välttämiseksi. Sijoita tasoastia lämmönkeruujärjestelmän korkeimpaan kohtaan, sisääntulevaan putkeen ennen lämmönkeruupumppua (tai 1). Ellei tasoastiaa voi sijoittaa korkeimpaan kohtaan, pitää käyttää paisuntasäiliötä (tai 2). HUOM! Tasoastiasta saattaa tippua tiivistynyttä vettä. Sijoita se siksi niin, ettei muu laitteisto vahingoitu. paluuputkeen kuvan mukaisesti. Varoventtiilin poistovesiputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin (silmukoihin) asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti tarpeeksi tehokkaan virtauksen takaamiseksi. P Tasoastiaan on merkittävä käytetyn jäätymisenestoaineen nimi. Asenna mukana toimitettu varoventtiili tasoastian alle kuvan mukaan. Varoventtiilin jätevesiputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Asenna sulkuventtiilit mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Asenna mukana oleva, epäpuhtauksilta suojaava erotin tuloputkeen. Avoimeen pohjavesijärjestelmään liitettäessä höyrystimen likaantumis- ja jäätymisvaaran vuoksi väliin on asennettava pakkassuojattu piiri. Tämä vaatii ylimääräisen lämmönvaihtimen. P Lämpöjohtopuoli Lämminvesivaraaja Lämminvesivaraajan kytkentä Lämpöpumpun lämminvesivaraaja on varustettava tarvittavilla venttiileillä. Sekoitusventtiili tarvitaan, jos asennusta muutetaan niin, että lämpötila voi nousta yli 60 C. Säätö tehdään valikossa (sivulla 44) Varoventtiilin avautumispaineen on oltava maks. 1,0 MPa (10,0 bar) ja se asennetaan tulevaan vesijohtoon kuvan mukaisesti. Varoventtiilin poistovesiputken tulee laskea koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä sitä saa päästää jäätymään. Liitäntävaihtoehdot F1226 voidaan asentaa monella eri tavalla, joista alla annetaan muutama esimerkki. Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso sivulta 56 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää F1226:n yhteydessä. 14 Lämmitysjärjestelmän kytkeminen Lämmitysjärjestelmä, joka säätelee sisälämpötilaa F1226:n ohjausjärjestelmän ja esim. pattereiden, lattialämmityksen/jäähdytyksen, puhallinkonvektoreiden jne. avulla. Asenna vaadittavat suojalaitteet, sulkuventtiilit (asennetaan mahdollisimman lähelle lämpöpumppua) sekä suodatin. Varoventtiilin avautumispaineen on oltava maks. 0,25 MPa (2,5 bar) ja se asennetaan lämmitysjärjestelmän Luku 4 Putkiliitännät17 Ylimääräinen sähkökäyttöinen lämminvesivaraaja Jos on tarkoitus asentaa poreallas tai muu suurempi käyttöveden kuluttaja, lämpöpumppua on täydennettävä sähkölämmitteisellä lämminvesivaraajalla, esim NIBE COMPACT. Venttiiliryhmä COMPACT:ssa voidaan jakaa osiin. Sekoitusventtiili jää kiinni COMPACT:iin ja loput venttiiliryhmästä voidaan käyttää kylmäveden syöttöön F1226:iin. KV Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto Laitteistoa voidaan täydentää poistoilmamoduulilla FLM, jonka avulla voidaan ottaa talteen poistoilman lämpöenergiaa. Tiivistymisen välttämiseksi putket ja muut kylmät pinnat on eristettävä diffuusiotiiviillä materiaalilla. Lämmönkeruujärjestelmä on varustettava paisuntasäiliöllä (CM3). Se asennetaan mahdollisen tasoastian (CM2) tilalle. Avluft Ø 160 Frånluft Ø 160 P VV Varaajasäiliö Jos lämmitysjärjestelmän nestetilavuus on liian pieni lämpöpumpun tehoon nähden, patterijärjestelmää voidaan täydentää puskurivaraajalla, esim. NIBE UKV. UKV P Ilmaiskylmä Laitteistoa voidaan täydentää esimerkiksi puhallinkonvektoreilla, joiden avulla voidaan käyttää hyväksi ilmaiskylmää. Tiivistymisen välttämiseksi putket ja muut kylmät pinnat on eristettävä diffuusiotiiviillä materiaalilla. Kun jäähdytystä tarvitaan paljon, puhallinkonvektorissa tulee olla tippakouru ja vedenpoistoliitäntä. Lämmönkeruujärjestelmä on varustettava paisuntasäiliöllä (CM3). Se asennetaan mahdollisen tasoastian (CM2) tilalle. Fläktkonvektor P Luku 4 Putkiliitännät 1518 Lattialämmitysjärjestelmä Ulkoinen kiertovesipumppu mitoitetaan lattialämmitysjärjestelmän tarpeita vastaavaksi. Jos lämmitysjärjestelmän nestetilavuus on liian pieni lämpöpumpun tehoon nähden, lattialämmitysjärjestelmää voidaan täydentää puskurivaraajalla, esim. NIBE UKV. UKV P Pohjavesijärjestelmä Välilämmönvaihdinta käytetään lämpöpumpun lämmönvaihtimen suojaamiseksi lialta. Vesi johdetaan suotokaivoon tai porakaivoon. Tämä vaihtoehto vaatii lisävarusteen EXC Luku 4 Putkiliitännät19 5 Sähköliitännät Yleistä Kaikki sähkölaitteet ulkoanturia lukuunottamatta on valmiiksi kytketty tehtaalla. Lämpöpumppu on kytkettävä irti ennen kiinteistön eristystestiä. Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, F1226 pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. Jos käytetään automaattivaroketta, sen tulee olla C- tyyppinen. Katso varokekoko sivulla 58. Lämpöpumpun kytkentäkaavio, katso sivulla 61. Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY. F1226 kaapelit pitää asentaa läpivienteihin (esim. UB1-UB3, merkitty kuvaan). UB1-UB3:ssa kaapelit vedetään lämpöpumpun läpi takapuolelta etupuolelle. HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon tai ennen kattilaveden täyttöä. Lämpötilarajoitin, termostaatti, kompressori ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. Automaattivaroke Lämpöpumppu ja suuri osa sen sisäisistä komponenteista on suojattu sisäisesti automaattivarokkeella (FA1). Lämpötilarajoitin Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee välille C, ja palautetaan manuaalisesti. Palautus Lämpötilanrajoitin (FD1) on etuluukun takana. Palauta lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2) pienellä ruuvitaltalla. Moottorisuojakatkaisin Moottorinsuojakatkaisin (FB1) katkaisee sähkösyötön kompressorille, jos virta nousee liian korkeaksi. Palautus Moottorisuojakatkaisin (FB1) on etuluukun takana. Katkaisin palautetaan kiertämällä nuppi vaakasuoraan asentoon. MUISTA! Tarkasta automaattivaroke, lämpötilarajoitin ja moottorinsuojakatkaisin. Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Luku 5 Sähköliitännät 1720 LEK LEK Luoksepääsy, sähkökytkentä Sähkökaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla. HUOM! Tuloliitinriman suojakansi avataan ilman työkaluja. Luukun irrotus, liitinrima Luukun irrotus, peruskortti MUISTA! Peruskortin luukun irrotusta varten pitää tuloliitinriman luukku ensin irrottaa A B 1. Paina salpa alas. 2. Kallista luukkua ja ota se pois. Luukun irrotus, sähkövastuskortti LEK 2 A 1 B 1. Irrota pistokkeet ruuvitaltalla. 2. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 3. Kallista luukkua ja ota se pois. LEK 2 1. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 2. Kallista luukkua ja ota se pois. 18 Luku 5 Sähköliitännät21 Kaapelipidike Käytä sopivaa työkalua kaapeleiden irrottamiseen/kiinnittämiseen lämpöpumpun liittimiin. 3 Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä Jos F1226:n ohjausjärjestelmän ulkoinen ohjausjännite kytketään sähkövastuskorttiin (AA1), liittimen AA1:X2 pistoke pitää siirtää liittimeen AA1:X9 (kuvan mukaan) LEK Ohjausjännite (1x230V+N+PE) kytketään liittimeen AA1:X11 (kuvan mukaan). Liitännät HUOM! Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. ON Sähköliitäntä F1226 kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta. Syöttökaapeli kytketään liittimeen X1 sähkövastuskortissa (AA1). N 0 PE L1 1 L2 L3 3x400V kytkentä N 0 PE L1 1 L2 L3 L PE N HUOM! PE1 F :ssa on scroll-kompressori, jonka vuoksi on tärkeää, että vaihejärjestys on oikea. Jos vaihejärjestys ei ole oikea, kompressori ei käynnisty ja näytössä näkyy hälytys. Ulkolämpötilan anturi Ulkolämpötilan anturi (BT1) on sijoitettava varjoisaan paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim. aamuaurinko vaikuta siihen. Anturi kytketään liittimiin X1:1 ja X1:2. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka johdinala on vähintään 0,5 mm². Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin koteloon Jos halutaan erillinen syöttö kompressorille ja sähkövastukselle, katso luku "Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten" kohdassa sivulla Luku 5 Sähköliitännät 1922 Asetukset Varatila Kun lämpöpumppu asetetaan varatilaan (SF1 asetetaan asentoon ), vain tärkeimmät toiminnot ovat toiminnassa. Kompressori on pysäytetty ja sähkövastus lämmittää lämmitysveden. Käyttövettä ei tuoteta. Sähkövastus -enimmäisteho Sähkövastuksen teho on toimitettaessa rajoitettu 7 kw:iin (voidaan kytkeä 9 kw:iin). Sähkövastuksen teho on jaettu seitsemään portaaseen (neljä porrasta jos sähkövastus on kytketty enintään 9 kw teholle) alla olevan taulukon mukaan. Maksimitehon asettaminen Sähkövastuksen enimmäisteho asetetaan valikossa Taulukossa näkyy sähkövastuksen kokonaisvaihevirta. Enimmäistehon vaihtaminen Ellei toimitettaessa kytketty sähkövastuksen enimmäisteho riitä, sähkövastuksen tehoksi voidaan kytkeä 9 kw. Siirrä valkoinen kaapeli liittimestä X7:23 liittimeen X3:13 (liittimen sinetti pitää murtaa) sähkövastuskortissa (AA1). 3x400V (enimmäisteho, toimitettaessa 7 kw) Suurin sähkövastusteho (kw) Suurin vaihevirta L1 (A) ,7 8,7 8,7 Suurin vaihevirta L2 (A) 0 0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Suurin vaihevirta L3 (A) 0 4,3 0 4,3 8,7 4,3 8,7 13 HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " " tai ennen kuin F1226 on täytetty vedellä. Lämpötilarajoitin, termostaatti, kompressori ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. Teho varatilassa Sähkövastuksen teho varatilassa asetetaan sähkövastuskortissa (AA1) olevalla dip-kytkimellä (S2) alla olevan taulukon mukaan. Tehdasasetus on 6 kw. Voimassa olevien Ruotsin rakentamismääräysten (BBR) mukaan sähkövastuksen teho varatilassa pitää asettaa suurimmaksi sallituksi sähkötehoksi. 3x400V (enimmäisteho, toimitettaessa 7 kw) kW pois pois pois pois pois päällä 2kW pois pois päällä pois pois pois 3kW pois pois päällä pois pois päällä 4kW pois pois päällä pois päällä pois 5kW päällä pois päällä pois pois päällä 6kW päällä pois päällä pois päällä pois 7kW päällä pois päällä pois päällä päällä 3x400V (enimmäisteho, kytketty 9 kw:iin) 1 2kW pois 4kW pois 6kW päällä 9kW päällä 2 pois pois pois pois 3 pois päällä päällä päällä 4 pois pois pois päällä 5 päällä päällä päällä päällä 6 pois pois pois päällä 20 3x400V (enimmäisteho, kytketty 9 kw:iin) Suurin sähkövastusteho (kw) Suurin vaihevirta L1 (A) ,7 8,7 Luku 5 Sähköliitännät Suurin vaihevirta L2 (A) 0 8,7 8,7 8,7 16,2 Suurin vaihevirta L3 (A) 0 0 8,7 8,7 16,223 3x400V Liitäntämahdollisuudet ON Ulkoiset liitäntämahdollisuudet Liitinrimassa (X1) F1226:ssa on ohjelmallisesti ohjatut tulot ulkoisen kosketintoiminnon tai anturin kytkentää varten. Tämä tarkoittaa, että jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään toiseen kahdesta erikoisliitännästä, F1226:n ohjelmistossa pitää valita oikea toiminto kyseiselle liitännälle. Kuvassa dip-kytkin (AA1-SF2) on tehdasetuksessa, eli 6 kw. Varatilatermostaatti Varatilan menojohdon lämpötila asetetaan termostaatilla (FD1-BT30). Sen arvoksi voi asettaa joko 35 (esiasetus, esim. lattialämmitys) tai 45 C (esim.patterit). MUISTA! Jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään F1226-lämpöpumppuun, käytetyn tulon toiminto pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 46. Tulokortin valittavat tulot näille toiminnoille ovat AUX1 (X1:3-4) ja AUX2 (X1:5-6). LEK B 2 3 A Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X1:3-4) ja AUX2 (X1:5-6) liitinrimassa (X1). MUISTA! Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida valikkoasetuksilla. AUX-tulojen vaihtoehdot Huoneanturi (lisävaruste) F1226 voidaan varustaa lisävarusteella RTS 40 (huoneanturi). Luku 5 Sähköliitännät 2124 Huoneanturi kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 46) liitinrimassa X1 ja asennetaan asuntoon asennusohjeen mukaan. Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto Jos lämpötila-anturia, ulkoinen menolämpötila (BT25) pitää käyttää, se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 46) liitinrimassa X1. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka johdinala on vähintään 0,5 mm². Lisävarusteiden liitäntä Lisätarvikkeiden kytkentäohjeet ovat lisätarvikkeiden mukana toimitetuissa asennusohjeissa. Katso sivulla 56 luettelo lisätarvikkeista, joita voi käyttää F1226:n yhteydessä. Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten Kun lisäsähkön ja/tai kompressorin ulkoista estoa halutaan käyttää, se kytketään etuluukun takana olevaan liitinrimaan (X1). Lisäys ja/tai kompressori kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 46. Lisälämmön ja kompressorin esto voidaan yhdistää. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle Kun lämmityksen ulkoista estoa halutaan käyttää, se kytketään etuluukun takana olevaan liitinrimaan (X1). Lämmityskäyttö kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 46. Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön. Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F1226-yksikköön käyttövesitoiminnon aktivointia varten "tilapäinen luksus". Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4), katso. sivulla 46) liitinrimassa X1. "tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on suljettuna. Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F1226-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi. Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja aktivoitu, lämpötila muutetaan C-asteina. Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lämpötila" haluttu muutos (lämpökäyrän siirto) valitulla askelmäärällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10. lämmitysjärjestelmä 1 Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4), katso. sivulla 46) liitinrimassa X1. Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen säätö". 22 Luku 5 Sähköliitännät25 6 Käynnistys ja säädöt Valmistelut 1. Varmista, että katkaisin (SF1) on asennossa ( ). 2. Varmista, että lämpörajoitin (FD1) ei ole lauennut. 3. Tarkasta, että lämminvesivaraajassa ja lämmitysjärjestelmässä on vettä. MUISTA! Tarkasta lämpötilarajoitin, moottorinsuojakatkaisin ja automaattivaroke. Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. Täyttö ja ilmaus Lämmitysjärjestelmän täyttö ja ilmaus Täyttö 1. Avaa ilmausventtiili (QM22). 2. Sulje venttiili, kun ilmanpoistoventtiilistä (QM22) virtaavassa vedessä ei ole ilmaa. Paineen tulisi jonkun ajan kuluttua alkaa nousta. 3. Sulje täyttöventtiili, kun paine on oikealla tasolla. Ilmaus 1. Ilmaa lämpöpumppu ilmausventtiilin (QM22) avulla ja muu ilmastointijärjestelmä sen omien ilmausventtiileiden avulla. 2. Toista täyttö ja ilmaus, kunnes kaikki ilma on poistunut ja paine on oikea. VIHJE! Jos lämpöjohtopumppua (GP1) pitää käyttää ilmauksen aikana, sen voi käynnistää aloitusoppaan aikana. HUOM! Vesi tulee tyhjentää astiasta tulevasta putkesta ennen ilmanpoistoa. Tämä tarkoittaa, että järjestelmää ei välttämättä ole ilmattu, vaikka vettä valuu kun ilmanpoistoventtiili (QM22) avataan. Lämmönkeruujärjestelmän täyttö ja ilmaus Sekoita veteen jäätymisenestoainetta avoastiassa lämmönkeruujärjestelmää täytettäessä. Seoksen tulee kestää vähintään -15 C lämpötila. Käytä lämmönkeruunesteen täyttöön kytkettyä täyttöpumppua. 1. Tarkasta lämmönkeruujärjestelmän tiiviys. 2. Kytke täyttöpumppu ja paluujohto lämmönkeruujärjestelmän täyttöliitäntään kuvan mukaisesti. 3. Jos käytetään vaihtoehtoa 1 (tasoastia), sulje tasoastian (CM2) alla oleva venttiili. 4. Sulje täyttöliitännän kolmitieventtiili (lisävaruste). 5. Avaa täyttöliitännän venttiilit. 6. Käynnistä täyttöpumppu. 7. Täytä, kunnes nestettä tulee paluuputkesta. 8. Ilmaa lämmönkeruujärjestelmä F1226-lämpöpumpun ilmausventtiilillä. 9. Sulje täyttöliitännän venttiilit. 10. Avaa täyttöliitännän kolmitieventtiili. 11. Jos käytetään vaihtoehtoa 1 (tasoastia), avaa tasoastian (CM2) alla oleva venttiili. VIHJE! Jos lämmönkeruupumppua (GP2) pitää käyttää ilmauksen aikana, sen voi käynnistää aloitusoppaan aikana. P Stängs KBin VBf VVKV KBut VBr Lämminvesivaraajan täyttö 1. Avaa kuumavesihana. 2. Täytä lämminvesivaraaja kylmävesiliitännän kautta (XL3). 3. Kun lämminvesihanasta tulevassa vedessä ei ole enää ilmakuplia, lämminvesivaraaja on täynnä ja hanan voi sulkea. BK / JK Luku 6 Käynnistys ja säädöt 23 Näytä lisää
LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1018-2 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1127-2 031730 LEK
LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1127-2 031730 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34. Lisätiedot Asentajan käsikirja VPB/VPBS. Lämminvesivaraaja IHB FI 1036-4 031292 LEK
LEK Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB FI 1036-4 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus Lisätiedot NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500
POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370 Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SAM 40
Käyttöohjekirja Tuloilmamoduuli LEK UHB FI 1549-1 331753 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero Yhteystiedot Hyvä valinta 2 :n hoito Säännölliset tarkastukset Häiriöt Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1108-1 431032 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1108-1 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42. Lisätiedot Asentajan käsikirja AHP/AHPS
MOS FI 14- -HK: 10/00/300 031804 ASEUS- JA KÄYTTÖOHJEET HK 10, 00, 300 3 30* 83 Mitat ja komponenttien sijainti/komponenttiluettelo 30 3 Mitat ja komponenttien sijainti 3 Ställbar 0-0 0 3 40 H 00 70 41 Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1343-2 231619
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1343-2 231619 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 34. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 36. Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031329 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031329 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031327 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1255
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1335-1 231527 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 30. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 32. Lisätiedot Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031693 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031693 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 39. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 41. Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1155
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1335-1 231561 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 28. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 30. Lisätiedot Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1110-2 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42. Lisätiedot Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245
Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031629 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031629 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 42. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 44. Lisätiedot Asentajan käsikirja VPB 200/VPB 300. Lämminvesivaraaja IHB FI 1016-2 031292 LEK
LEK Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB FI 1016-2 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus Lisätiedot Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1
Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 1108-1 431030 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1108-1 431030 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 39. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 41. Lisätiedot ELK 26 231249 ELK 26 LEK
MOS FI 1435-4 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Asennus 6 Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate Komponentit Järjestelmäperiaate 3 3 3 Putkiasennus Kiertovesipumppu Painehäviökäyrä Lisätiedot Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK
EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Lisätiedot MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS
MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10 Lisätiedot ELK 42 231247 ELK 42 LEK
MOS FI 38-2 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 2347 LEK Sisällys Omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Komponentit 3 Järjestelmäperiaate 3 Käyttö ja huolto Yleistä 4 Käyttö 4 Varoventtiili Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SMO 20. Ohjausyksikkö UHB FI 1322-1 231751 LEK
Käyttöohjekirja Ohjausyksikkö LEK UHB FI 1322-1 231751 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset Lisätiedot MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK
MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Järjestelmäperiaate 3 Käyttö ja huolto Yleistä 4 Käyttö 4 Varoventtiili Lisätiedot MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK 15 ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE
MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET MJ FI ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MJ ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Mitat ja komponenttien sijainti 390 55 170 395 35 Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 320
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SMO 05
LEK Käyttöohjekirja Lisätarvikkeet LEK UHB FI 1147-1 031897 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 12. Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 500
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1338-4 431225 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 30. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 32. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö IHB FI 1219-3 431225 APH
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1219-3 431225 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 27. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 29. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 20
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1322-1 231750 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 25. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 20
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1325-2 231750 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 25. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 310. Sisäyksikkö IHB FI 1308-2 231171
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1308-2 231171 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F370
Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1202-2 031549 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-1 231240 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-1 231240 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 34. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK
EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.
Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE VVM 320. Sisäyksikkö UHB FI 1336-1 231329 APH
Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1336-1 231329 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK
LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne Lisätiedot Jäspi Tehowatti Air Asentajan käsikirja
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1338-3 231171 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081
Asentajan käsikirja MCU 0 Lisävarustekortti Lisätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Komponenttien sijainti Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SMO 40
Käyttöohjekirja Ohjausyksikkö LEK UHB FI 1624-4 231753 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1434-3 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK
MOS FI 13-3 -HK: 10/00/300 03180 ASEUS- JA KÄYTTÖOHJEET HK 10, 00, 300 Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1121-1 031947 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1155
Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK UHB FI 1431-3 231560 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1226
LEK Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu UHB FI 1109-3 031467 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 13. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 320
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1524-4 231341 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 40
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1546-3 231752 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1210-1 031833 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1210-1 031833 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 6 Kuljetus 6 Asennus 6 Mukana toimitetut komponentit 7 Luukkujen irrotus 7 Lisätiedot ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila
LEK Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu UHB FI 1127-2 031729 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 13. Pääset Lisätiedot ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.
ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1155. Maalämpöpumppu IHB FI LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1442-4 231561 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 33. Lisätiedot Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1231-2 031936 LEK
LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1231-2 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne Lisätiedot ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1536-2 331468 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 20. Ohjausyksikkö IHB FI 1436-4 231750 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1235-1 231278 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 6 Kuljetus 6 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 7 Luukkujen irrotus 7 Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F110
Käyttöohjekirja Käyttövesilämpöpumppu LEK UHB FI 1434-1 331148 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Ilma/vesi-lämpöpumppu UHB FI 1335-2 231841 LEK LEK LEK
LEK LEK LEK Käyttöohjekirja 8, 12, 16 kw Ilma/vesi-lämpöpumppu UHB FI 1335-2 231841 Sisällys 1 Tärkeää 2 Laitteiston tiedot 2 Turvallisuustiedot 3 Sarjanumero 4 Yhteystiedot 7 F2040 Hyvä valinta 9 2 Lämpöpumppu Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1210-1 031834 LEK
Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK OHB FI 1210-1 031834 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 8. Pääset Lisätiedot Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2 Lisätiedot Käyttöohjekirja MCU 20
LEK Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu UHB FI 1 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 13. Pääset sisälämpötilan Lisätiedot ComfortZone CE50/CE65
ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila... Lisätiedot Asentajan käsikirja MCU 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752
Asentajan käsikirja MCU 40 Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST
Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 1018-1 031692 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1513-3 031936 LEK
LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1513-3 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 5 Sähköliitännät 15 Turvallisuustiedot 2 Yleistä 15 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus 5 5 Liitännät 6 Käynnistys Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1145
Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 0934-1 031326 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR
Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 1018-1 031690 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset Lisätiedot KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 LEK
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 27. Pääset Lisätiedot KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65
KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1034-1 031548 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1535-2 331028 Sisällys 1 Tärkeää Symbolit Merkintä 2 2 2 Lämpöjohtopuoli Lämminvesivaraaja Liitäntävaihtoehdot 18 18 19 Turvallisuusohjeita Sarjanumero Maakohtaiset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F470
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1540-3 231490 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1245
Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 1018-1 031628 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F2026
Käyttöohjekirja Ilma/vesi-lämpöpumppu LEK UHB FI 1244-2 031868 Sisällys 1 Tärkeää 2 Laitteiston tiedot 2 Turvallisuustiedot 4 Sarjanumero 5 Yhteystiedot 6 F2026 Hyvä valinta 8 2 Lämpöpumppu talon sydän Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1202-2 031548 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1202-2 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE Uplink
Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F2040
LEK LEK LEK Käyttöohjekirja 8, 12, 16 kw Ilma/vesi-lämpöpumppu UHB FI 1512-3 231841 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero Yhteystiedot F2040 Hyvä valinta 2 Lämpöpumppu talon Lisätiedot Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu UHB FI 1335-1 231734 LEK
Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1212-1 431242 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 16. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE VVM 310
Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1308-2 231172 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 13. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 17. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1202-2 031573 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1202-2 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle