Source: http://docplayer.it/13460464-Valutazione-del-rischio-scariche-atmosferiche.html
Timestamp: 2018-11-19 20:23:12+00:00
Document Index: 95911757

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 84', 'art. 17', 'art. 84', 'art. 29', 'art. 2']

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE - PDF
Download "VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE"
1 Istituto Comprensivo Via Merope - Via Merope Roma Via Merope Roma (Rm) Tel.: 06/ Fax: 06/ Internet: VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE relazione sulla valutazione del rischio scariche atmosferiche (Art. 84, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) LUOGO e DATA: Roma, 08/09/2015 REVISIONE: MOTIVAZIONE: IL DATORE DI LAVORO (Salvatore Sasso) in collaborazione con IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Gianni Di Filippo) per consultazione IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (Maria Elisa De Pace) CerTus-LdL by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A. Pag. 1
2 ANALISI E VALUTAZIONE La valutazione del rischio di fulminazione è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente: - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Testo coordinato con: - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129; - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14; - L. 18 giugno 2009, n. 69; - L. 7 luglio 2009, n. 88; - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; - L. 4 giugno 2010, n. 96; - L. 13 agosto 2010, n. 136; - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310; - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10; - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101; - L. 1 ottobre 2012, n. 177; - L. 24 dicembre 2012, n. 228; - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32; - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44; - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. e conformemente alla normativa tecnica applicabile: - CEI EN :2013, "Protezione dei fulmini. Valutazione del rischio". Premessa L'obbligo di valutazione del "Rischio di fulminazione" si può evincere da una lettura congiunta dei disposti normativi di cui agli artt. 17, 28, 29 e 84 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Dall'analisi degli artt. 17, comma 1, lettera a), 28, comma 1 e 29, comma 1, del succitato decreto si evince come principio generale che la "Valutazione del rischio di fulminazione" potendosi configurare come un rischio per la sicurezza dei lavoratori [Art. 28, comma 1] è un obbligo non delegabile in capo al Datore di Lavoro [Art. 17, comma 1, lettera a)] che si avvale della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [Art. 29, comma 1]. L'art. 84 del succitato decreto, inoltre, specifica sia il campo di applicazione sia la normativa tecnica di riferimento, infatti: "Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche", ovvero, secondo la normativa applicabile della serie CEI EN "Protezione dai fulmini". Metodo di valutazione del rischio fulminazione (CEI EN :2013) La normativa CEI EN "Protezione dai fulmini. Valutazione del rischio" specifica una procedura per la valutazione del rischio dovuto a fulmini a terra in una struttura. Una volta stabilito il limite superiore per il "Rischio tollerabile" la procedura permette la scelta delle appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il "Rischio" al minimo tollerabile o a valori inferiori. Sorgente di rischio, S La corrente di fulmine è la principale sorgente di. Le sorgenti sono distinte in base al punto d'impatto del fulmine. - S1 Fulmine sulla struttura; - S2 Fulmine in prossimità della struttura; - S3 Fulmine su una linea; - S4 Fulmine in prossimità di una linea. Tipo di, D Un fulmine può causare danni in funzione delle caratteristiche dell'oggetto da proteggere. Nelle pratiche applicazioni della determinazione del rischio è utile distinguere tra i tre tipi principali di che possono manifestarsi come conseguenza di una fulminazione. Essi sono le seguenti: - D1 Danno ad esseri viventi per elettrocuzione; - D2 Danno materiale; Pag. 2
3 - D3 Guasto di impianti elettrici ed elettronici. Tipo di perdita, L Ciascun tipo di, solo o in combinazione con altri, può produrre diverse perdite conseguenti nell'oggetto da proteggere. Il tipo di perdita che può verificarsi dipende dalle caratteristiche dell'oggetto stesso ed al suo contenuto. - L1 Perdita di vite umane (compreso permanente); - L2 Perdita di servizio pubblico - L3 Perdita di patrimonio culturale insostituibile - L4 Perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività). Rischio, R Il rischio R è la misura della probabile perdita media annua. Per ciascun tipo di perdita che può verificarsi in una struttura può essere valutato il relativo rischio. - R1 Rischio di perdita di vite umane (inclusi danni permanenti); - R2 Rischio di perdita di servizio pubblico - R3 Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile - R4 Rischio di perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività). Rischio tollerabile, RT La definizione dei valori di rischio tollerabili RT riguardanti le perdite di valore sociale sono stabiliti dalla norma CEI EN e di seguito riportati. - Rischio tollerabile per perdita di vite umane o danni permanenti (RT = 10-5 anni -1 ); - Rischio tollerabile per perdita di servizio pubblico (RT = 10-3 anni -1 ); - Rischio tollerabile per perdita di patrimonio culturale insostituibile (RT = 10-4 anni -1 ). Valutazione del rischio del rischio fulminazione Nella valutazione della necessità della protezione contro il fulmine di un oggetto devono essere considerati i seguenti rischi: - rischi R1, R2 e R3 per una struttura; Per ciascun rischio considerato devono essere effettuati i seguenti passi: - identificazione delle componenti RX che contribuiscono al rischio; - calcolo della componente di rischio identificata RX; - calcolo del rischio totale R; - identificazione del rischio tollerabile RT; - confronto del rischio R con quello tollerabile RT. Se R RT la protezione contro il fulmine non è necessaria. Se R > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto. Oltre alla necessità della protezione contro il fulmine di una struttura, può essere utile valutare i benefici economici conseguenti alla messa in opera di misure di protezione atte a ridurre la perdita economica L4. La valutazione della componente di rischio R4 per una struttura permette di comparare i costi della perdita economica con e senza le misure di protezione. Pag. 3
4 Figura 1 - Procedura per la valutazione della necessità o meno della protezione Metodo di valutazione del rischio di perdita di vite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) L'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inquadrando la "Valutazione del rischio di fulminazione" nell'ambito della sicurezza dei lavoratori, obbliga di fatto il datore di lavoro alla sola valutazione della rischio "R1" - "Rischio di perdita di vite umane" causati dalle tipologie di possibili: "D1" - "Danno ad esseri viventi", "D2" - "Danno materiale" e "D3" - "Guasto di impianti elettrici ed elettronici" come si evince nella tabella successiva. Sorgente Tabella 1 - Valutazione del rischio di perdita di vite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) Danno Comp. di rischio Perdite L1 L2 L3 L4 D1 RA SI NO NO NO S1 D2 RB SI NO NO NO D3 RC SI (1) NO NO NO S2 D3 RM SI (1) NO NO NO D1 RU SI NO NO NO S3 D2 RV SI NO NO NO D3 RW SI (1) NO NO NO S4 D3 RZ SI (1) NO NO NO (1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato pericolo per la vita umana. R1 R2 R3 R4 Rischio Pertanto, ai fini della valutazione del rischio di perdita di vite umane si deve provvedere a: - determinare le componenti RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ ; - determinare il corrispondente valore del rischio di perdita di vite umane, R1; Pag. 4
5 - confrontare il rischio R1 con quello tollerabile RT = 10-5 anni -1. Se R1 RT la protezione contro il fulmine non è necessaria. Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R1 RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto. Nei successivi paragrafi è riportato il dettaglio del metodo di valutazione sopra descritto. Determinazione delle componenti di rischio per le struttura (RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ) Ciascuna delle componenti di rischio succitate (RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ) può essere calcolata mediante la seguente equazione generale: (1) dove - NX è il numero di eventi pericolosi [Allegato A, CEI EN ]; - PX è la probabilità di alla struttura [Allegato B, CEI EN ]; - LX è la perdita conseguente [Allegato C, CEI EN ]. Componente di rischio ( ad esseri viventi - fulmine sulla struttura), RA Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto e di passo in zone fino a 3 m all'esterno della struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con possibile perdita di animali. (2) - RA Componente di rischio ( ad esseri viventi - fulmine sulla struttura); - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [ A.2 della CEI EN ]; - PA Probabilità di ad esseri viventi (fulmine sulla struttura) [ B.2 della CEI EN ]; - LA Perdita per ad esseri viventi [ C.3 della CEI EN ]. Componente di rischio ( materiale alla struttura - fulmine sulla struttura), RB Componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all'interno della struttura che innescano l'incendio e l'esplosione e che possono essere pericolose per l'ambiente. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio pubblico), L3 (perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica). (3) - RB Componente di rischio ( materiale alla struttura - fulmine sulla struttura); - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [ A.2 della CEI EN ]; - PB Probabilità di materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [ B.3 della CEI EN ]; - LB Perdita per materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [ C.3 della CEI EN ]. Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura), RC Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita umana. (4) - RC Componente di rischio (guasto di apparati del servizio - fulmine sulla struttura); - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [ A.2 della CEI EN ]; - PC Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [ B43 della CEI EN ]; - LC Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [ C.3 della CEI EN ]. Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura), RM Pag. 5
6 Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita umana. (5) - RM Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura); - NM Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità della struttura) [ A.3 della CEI EN ]; - PM Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [ B.5 della CEI EN ]; - LM Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [ C.3 della CEI EN ]. Componente di rischio ( ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso), RU Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto all'interno della struttura dovute alla corrente di fulmine iniettata nella linea entrante nella struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con possibile perdita di animali. (6) - RU Componente di rischio ( ad esseri viventi - fulmine sul servizio); - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [ A.4 della CEI EN ]; - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [ A.2 della CEI EN ]; - PU Probabilità di ad esseri viventi (fulmine sul servizio connesso) [ B.6 della CEI EN ]; - LU Perdita per danni ad esseri viventi (fulmine sul servizio) [ C.3 della CEI EN ]. Componente di rischio ( materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso), RV Componente relativa ai danni materiali (incendio o esplosione innescati da scariche pericolose fra installazioni esterne e parti metalliche, generalmente nel punto d'ingresso della linea nella struttura) dovuti alla corrente di fulmine trasmessa attraverso il servizio entrante. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio pubblico), L3 (perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica). (7) - RV Componente di rischio ( materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso); - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [ A.4 della CEI EN ]; - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [ A.2 della CEI EN ]; - PV Probabilità di materiale nella struttura (fulmine sul servizio connesso) [ B.7 della CEI EN ]; - LV Perdita per materiale in una struttura (fulmine sul servizio) [ C.3 della CEI EN ]. Componente di rischio ( agli impianti - fulmine sul servizio connesso), RW Componente relativa al guasto di impianti interni causati da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita umana. (8) - RW Componente di rischio ( agli apparati - fulmine sul servizio connesso); - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [ A.4 della CEI EN ]; - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [ A.2 della CEI EN ]; - PW Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio connesso) [ B.8 della CEI EN ]; - LW Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio) [ C.3 della CEI EN ]. Pag. 6
7 Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso), RZ Componente relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita umana. (9) - RZ Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità del servizio); - NI Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità del servizio [ A.4 della CEI EN ]; - PZ Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [ B.9 della CEI EN ]; - LZ Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [ C.3 della CEI EN ]. Determinazione del rischio di perdita di vite umane (R1) Il rischio di perdita di vite umane è determinato come somma delle componenti di rischio precedentemente definite. 1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato pericolo per la vita umana. - RA Componente di rischio ( ad esseri viventi - fulmine sulla struttura) - RB Componente di rischio ( materiale alla struttura - fulmine sulla struttura) - RC Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura) - RM Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura) - RU Componente di rischio ( ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso) - RV Componente di rischio ( materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso) - RW Componente di rischio ( agli impianti - fulmine sul servizio connesso) - RZ Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso) Esito della valutazione Una volta noto il valore di rischio R1 corrispondente al "Rischio di perdite di vite umane" al fine di garantire la tutela della sicurezza dei lavoratori bisogna verificare che lo stesso sia inferiore al rischio tollerabile RT = 10-5 anni -1. Caso 1 - Struttura autoprotetta Se R1 RT e non sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Autoprotetta". Caso 2 - Struttura protetta Se R1 RT e sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Protetta". Caso 3 - Struttura NON protetta Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R1 RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto poiché la struttura risulta NON protetta e rappresenta un rischio non accettabile per la sicurezza dei lavoratori (rischio di perdita di vite umane). (10) ESITO DELLA VALUTAZIONE Di seguito è riportato l'elenco degli edifici, impianti, strutture e attrezzature sottoposte a valutazione del rischio di fulminazione conformemente all'art. 84 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Elenco delle schede di valutazione con esito Scheda Struttura Esito della valutazione Pag. 7
8 Alloggio custode - Cucina mensa (m² ) Refettorio - Mensa (m² ) Palestra (m² ) Segreteria (m² ) Atrio e spazi comuni (m² ) Aule didattica (m² ) Ascensore (m² 4) Aula multimediale (m² 65.52) Servizi (m² 63.64) Servizi (m² 18.04) Servizi (m² 8.8) Aule didattica (m² ) Elenco delle schede di valutazione con esito Scheda Struttura Esito della valutazione 1 Scuola Basile Struttura autoprotetta. SCHEDE DI VALUTAZIONE Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita con l'indicazione delle eventuali misure di protezione adottate per minimizzare il rischio di fulminazione. SCHEDA 1: Scuola Basile Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche. Dati fulminazione Comune Densità di fulmini al suolo Fonte dei dati Caratteristiche Ubicazione relativa della struttura, cd Roma (RM) 4.00 [fulmini/km 2 anno] Guida CEI Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato. Oggetto isolato, nessun altro oggetto nelle vicinanze Disegno della struttura (planovolumetrico) Area di raccolta fulmini della struttura, Ad [m 2 ] Area di raccolta fulmini in prossimità della struttura, Am [m 2 ] Pag. 8
9 Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,interno 1.00 E-2 Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,esterno 1.00 E-2 Perdita per materiale, Lf 5.00 E-3 Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo 1.00 E-2 Numero atteso di persone nella struttura 965 Zona 1 - DATI e CARATTERISTICHE Aule didattiche Cemento Rischio d'incendio ridotto Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 3.83 E-3 Perdita per materiale, Lf,zona 1.92 E-3 Numero atteso di persone nella zona, np 370 Zona 2 - DATI e CARATTERISTICHE Aule didattiche Cemento Rischio d'incendio ridotto Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 3.11 E-3 Perdita per materiale, Lf,zona 1.55 E-3 Numero atteso di persone nella zona, np 300 Zona 3 - DATI e CARATTERISTICHE Atrio Cemento Rischio d'incendio ridotto Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 1.04 E-4 Perdita per materiale, Lf,zona 5.18 E-5 Numero atteso di persone nella zona, np 10 Zona 4 - DATI e CARATTERISTICHE Segreteria Direzione Cemento Rischio d'incendio ridotto Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 1.04 E-4 Perdita per materiale, Lf,zona 5.18 E-5 Pag. 9
10 Numero atteso di persone nella zona, np 10 Zona 5 - DATI e CARATTERISTICHE Mensa Linoleum Rischio d'incendio ridotto Livello ridotto di panico Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 2.07 E-3 Perdita per materiale, Lf,zona 1.04 E-3 Numero atteso di persone nella zona, np 200 Zona 6 - DATI e CARATTERISTICHE Palestra Linoleum Rischio d'incendio assente Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 3.11 E-4 Perdita per materiale, Lf,zona 1.55 E-4 Numero atteso di persone nella zona, np 30 Zona 7 - DATI e CARATTERISTICHE Aula multimediale Cemento Rischio d'incendio ridotto Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 3.11 E-4 Perdita per materiale, Lf,zona 1.55 E-4 Numero atteso di persone nella zona, np 30 Zona 8 - DATI e CARATTERISTICHE Servizi Ceramica Rischio d'incendio assente Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 5.18 E-5 Perdita per materiale, Lf,zona 2.59 E-5 Numero atteso di persone nella zona, np 5 Pag. 10
11 Zona 9 - DATI e CARATTERISTICHE Cucina - Custode Ceramica Rischio d'incendio ordinario Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 1.04 E-4 Perdita per materiale, Lf,zona 5.18 E-5 Numero atteso di persone nella zona, np 10 Linea 1 - DATI e CARATTERISTICHE Linea elettrica Tipo di linea Ambiente circostante la linea, ce/linea Linea di energia Urbano Composizione della linea struttura sezione 1 Sezione 1 Tipo di posa della sezione Tratto interrato Lunghezza della sezione 1000 [m] Area di raccolta fulmini sulla sezione, Al [m 2 ] Area di raccolta fulmini in prossimità della sezione, Ai [m 2 ] Presenza di trasformatore AT/BT Soltanto il servizio Presenza di schermatura Cavi non schermati Linea 2 - DATI e CARATTERISTICHE Linea telefonica Tipo di linea Ambiente circostante la linea, ce/linea Linea di comunicazione Urbano Composizione della linea struttura sezione 1 Sezione 1 Tipo di posa della sezione Tratto interrato Lunghezza della sezione 1000 [m] Area di raccolta fulmini sulla sezione, Al [m 2 ] Area di raccolta fulmini in prossimità della sezione, Ai [m 2 ] Pag. 11
12 Presenza di trasformatore AT/BT Presenza di schermatura Soltanto il servizio Cavi non schermati Impianto 1 - DATI e CARATTERISTICHE Linea elettrica di servizio Linea di appartenenza dell'impianto Tensione di tenuta ad impulso Elenco delle zone servite dall'impianto Zona 1 Aule didattiche Zona 2 Aule didattiche Zona 3 Atrio Zona 4 Segreteria Direzione Zona 5 Mensa Zona 6 Palestra Zona 7 Aula multimediale Zona 8 Servizi Zona 9 Cucina - Custode Dati della schermatura Presenza di schermatura Tipo di cablaggio Linea 1 Linea elettrica 1500 V Cavi schermati Precauzione nella scelta del percorso al fine di evitare spire Impianto 2 - DATI e CARATTERISTICHE Linea di servizio Linea di appartenenza dell'impianto Tensione di tenuta ad impulso Elenco delle zone servite dall'impianto Zona 3 Atrio Zona 4 Segreteria Direzione Zona 7 Aula multimediale Zona 9 Cucina - Custode Dati della schermatura Presenza di schermatura Tipo di cablaggio Linea 2 Linea telefonica 1000 V Cavi schermati Nessuna precauzione nella scelta del percorso Numero annuo atteso di eventi pericolosi, Nx Sorgente di S1 S2 S3 S4 Tipo di D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 Eventi ND NM NL+ NDa NI Zona E E Zona E E Zona E E Zona E E Zona E E Zona E E Zona E E Zona E E Zona E E Eventi ND NM NL+ NDa NI Linea E E-01 Pag. 12
13 Sorgente di S1 S2 S3 S4 Tipo di D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 Eventi ND NM NL+ NDa NI Linea E E-01 Valori di probabilità di perdita di vite umane, Px Sorgente di S1 S2 S3 S4 Tipo di D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 Probabilità PA PB PC PM PU PV PW PZ Zona E E E E E E E E-01 Zona E E E E E E E E-01 Zona E E E E E E E E+00 - Impianto E E Linea E E E E+00 Zona E E E E E E E E+00 - Impianto E E Linea E E E E+00 Zona E E E E E E E E-01 Zona E E E E E E E E-01 Zona E E E E E E E E+00 - Impianto E E Linea E E E E+00 Zona E E E E E E E E-01 Zona E E E E E E E E+00 - Impianto E E Linea E E E E+00 Pag. 13
14 Sorgente di S1 S2 S3 S4 Tipo di D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 Probabilità PA PB PC PM PU PV PW PZ Linea E E E E-01 - Impianto E E E E-01 Linea E E E E+00 - Impianto E E E E+00 Ammontare delle perdite di vite umane, Lx Sorgente di S1 S2 S3 S4 Tipo di D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 Perdite LA LB LC LM LU LV LW LZ Zona E E E E E E E E+00 Zona E E E E E E E E+00 Zona E E E E E E E E+00 Zona E E E E E E E E+00 Zona E E E E E E E E+00 Zona E E E E E E E E+00 Zona E E E E E E E E+00 Zona E E E E E E E E+00 Zona E E E E E E E E+00 Componenti di rischio di perdita di vite umane, Rx Sorgente di S1 S2 S3 S4 Tipo di D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 Rischio RA RB RC RM RU RV RW RZ Zona E E E E Linea E E E E+00 Zona E E E E Linea E E E E+00 Zona E E E E Linea E E E E+00 - Linea E E E E+00 Zona E E E E Linea E E E E+00 - Linea E E E E+00 Zona E E E E Pag. 14
15 Sorgente di S1 S2 S3 S4 Tipo di D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 Rischio RA RB RC RM RU RV RW RZ - Linea E E E E+00 Zona E E E E Linea E E E E+00 Zona E E E E Linea E E E E+00 - Linea E E E E+00 Zona E E E E Linea E E E E+00 Zona E E E E Linea E E E E+00 - Linea E E E E+00 Struttura 2.59E E E E E E E E+00 Rischio di perdita di vita umana, R1,Struttura (R1,Struttura = RA,Struttura + RB,Struttura + RC,Struttura + RM,Struttura + RU,Struttura + RV,Struttura + RW,Struttura + RZ,Struttura) 3.51E-06 Esito della valutazione: Struttura autoprotetta. (R1 <= RT) Misure di protezione: Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. Roma, 08/09/2015 Firma Pag. 15
PROGETTO ESECUTIVO ROMA MUNICIPIO XIV - MONTE MARIO LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA "RANALDI" ALLEGATO
ROMA MUNICIPIO XIV - MONTE MARIO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA "RANALDI" SITA IN VIA TORRE VECCHIA N 675 RELAZIONE SPECIALISTICA: PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
STRUTTURA: Ponteggio metallico a telai prefabbricati. SINTESI DELLA VALUTAZIONE: Struttura AUTOPROTETTA
FULMINAZIONE RELAZIONE TECNICA SULLA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI DELLE STRUTTURE METALLICHE ai sensi del D.Lgs. 81/08, artt. 29, 84 - DPR 462/01, art. 2 - norme CEI EN 62305 STRUTTURA: Ponteggio metallico