Source: http://docplayer.fi/109993-Asentajan-kasikirja-sam-40-tuloilmamoduuli-ihb-fi-1213-1-031936-lek.html
Timestamp: 2017-12-13 21:04:44+00:00
Document Index: 17428422

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK"
3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne 6 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 8 Yleiset putkiliitännät 8 Mitat ja putkiliitännät 9 Lämpöjohtopuoli 10 Periaatekaavio 13 Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä 15 Ilmanvaihtovirta 15 Ilmanvaihdon säätö 15 5 Sähköliitännät 16 Yleistä 16 Liitännät 16 6 Käynnistys ja säädöt 17 Valmistelut 17 Liitäntä lämmönjakojärjestelmään 17 Käynnistys ja tarkastus 18 7 Häiriöt 20 Info-valikko (F750) 20 Hälytysten käsittely 20 Vianetsintä 20 8 Lisätarvikkeet 22 9 Tekniset tiedot 23 Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 23 Tekniset tiedot 24 Sähkökytkentäkaavio 25 Asiahakemisto 26 Sisällys 1
4 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Merkintä on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. Sarjanumero Sarjanumero on etuluukun sisäpuolella vasemmassa alakulmassa. LEK MUISTA! Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. HUOM! Kun ulkona on kylmä ja F750:n poistoilmapuhallin käy, lisävarustetta ei saa deaktivoida eikä pysäyttää koskettimella. :n jäätymisvaara. 2 Luku 1 Tärkeää
5 Asennusten tarkastus Määräysten mukaan tuloilmamoduulille on suoritettava asennustarkastus ennen käyttöönottoa. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Kuvaus Huomautus Allekirjoitus Päiväys Ilmanvaihto (sivu 15) Poistoilmavirtauksen asettaminen Tuloilmavirtauksen asettaminen Lämmitysvesi (sivu 10) Järjestelmä huuhdeltu Lisävaruste ilmattu Tarkasta että vastaa teho- ja painehäviökäyrää Kytketty periaatekaavion mukaisesti Sähkö (sivulla 16) Kytketty syöttö 230 V Kytketty tiedonsiirto Luku 1 Tärkeää 3
10 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät Yleiset putkiliitännät Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Symboliavain Symboli Merkitys Ilmausventtiili Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Shuntti-/vaihtoventtiili Varoventtiili P Lämpötilan anturi Painemittari Kiertovesipumppu Mudanerotin 8 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät
11 Mitat ja putkiliitännät 40 Ø Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 9
12 Lämpöjohtopuoli :n voidaan asentaa vain vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin, joiden tilavuus on vähintään 20 litraa. SAM 40:n oikean toiminnan varmistamiseksi lämmitysjärjestelmän kokonaistilavuuden (ilman F750:n sisäistä tilavuutta) täytyy olla yli 40 litraa. Ellei lämmitysjärjestelmän tilavuus ole yli 40 litraa, täytyy asentaa paisuntasäiliö (NIBE UKV). Järjestelmän mitoitus 1. Määritä menoveden lämpötila mitoittavassa ulkolämpötilassa. 2. Määritä tuloilmavirta. 3. Laske millä teholla :n täytyy lämmittää tuloilmaa mitoittavassa ulkolämpötilassa. 4. Määritä vesivirta :n yli tehokäyrästöstä. HUOM! Jos menolämpötilaa ei ole käyrästössä, voit arvioida sen käyrien väliltä. 5. Määritä lämmitysjärjestelmän suunniteltu painehäviö, lämmitysjärjestelmä Tarkasta painehäviökäyrästöstä, että arvo on harmaalla alueella. Tuloilman lämmittämiseen tarvittava teho (W) =75 l/h, DUT = -30 ºC =75 l/h, DUT = -20 ºC =600 l/h, DUT = -30 ºC =200 l/h, DUT = -30 ºC =600 l/h, DUT = -20 ºC =200 l/h, DUT = -20 ºC =600 l/h, DUT = -10 ºC =200 l/h, DUT = -10 ºC =75 l/h, DUT = -10 ºC Luftflöde (m3/h) (l/s) 10 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät
13 (W) 5400 =600 l/h, DUT = -30 ºC =75 l/h, DUT = -30 ºC =200 l/h, DUT = -30 ºC =600 l/h, DUT = -20 ºC =200 l/h, DUT = -20 ºC =600 l/h, DUT = -10 ºC =200 l/h, DUT = -10 ºC =75 l/h, DUT = -20 ºC =75 l/h, DUT = -10 ºC Luftflöde (m3/h) (l/s) (W) =600 l/h, DUT = -30 ºC =200 l/h, DUT = -30 ºC =600 l/h, DUT = -20 ºC =200 l/h, DUT = -20 ºC =600 l/h, DUT = -10 ºC =75 l/h, DUT = -30 ºC =200 l/h, DUT = -10 ºC =75 l/h, DUT = -20 ºC =75 l/h, DUT = -10 ºC Luftflöde (m3/h) (l/s) Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 11
14 Painehäviökäyrä 35 y Flöde (l/h) Käyrässä näkyy painehäviö :n yli eri vesivirroilla. Huomaa, että painehäviö on sama kuin lämmitysjärjestelmän 1 painehäviö. Tarkasta, että arvo on harmaalla alueella. Jos arvo on tummanharmaalla alueella käyrästön vasemmassa reunassa, tuloilman lämpötila voi vaihdella. HUOM! Järjestelmä on ilmattava asennuksen yhteydessä ja kun järjestelmä on ollut jonkun aikaa toiminnassa. Järjestelmä ilmataan ilmausventtiilin (QM20) avulla. 12 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät
15 Periaatekaavio Selvitys EB100 F750 AZ2 BT22 Lämpötila-anturi, tuloilma BT23 Lämpötilan anturi, ulkoilma BT68 Menolämpötila-anturi BT69 Paluulämpötila-anturi CP1 Puskurivaraaja UKV GQ3 Tuloilmapuhallin QN40 Säätöventtiili, lämmitysvesi Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. -EB100 -AZ2 -BT22 -BT23 -GQ3 -QN40 -BT69 -BT68 -CP1 MUISTA! Jos lämmitysjärjestelmän tilavuus (ilman lämpöpumpun sisäistä tilavuutta) on alle 40 litraa, täytyy asentaa paisuntasäiliö UKV (CP1) yllä olevan periaatekaavion mukaan. HUOM! Jos on useita lämmitysjärjestelmiä (ECS 40/ECS 41), liitetään rinnakkain lämmitysjärjestelmän 1 kanssa. Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 13
16 Asennus kannattimille 1. Asenna kannattimille. 2. Liitä lämmönjako- ja ilmanvaihtoputket. Asennus VPB 200:n päälle 1. Irrota VPB 200:n etupelti. 2. Irrota VPB 200:n yläpelti (kiinnitetty 6 ruuvilla). 3. Asenna yläkautta ja työnnä paikalleen. 4. Kiinnitä mukana toimitetuilla ruuveilla ( 2 kpl). 5. Liitä lämmönjako- ja ilmanvaihtoputket. 6. Asenna VPB 200:n etupelti. LEK LEK LEK LEK 14 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät
17 Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä Ilmanvaihtoasennus on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Jotta puhallinääni ei kuuluisi poistoilmalaitteista, kanavaan kannattaa asentaa äänenvaimennin. Tämä on erityisen tärkeää, jos makuuhuoneissa on tuloilmalaitteita. Liitännät tehdään joustavilla letkuilla, jotka ovat helposti vaihdettavissa. Ulkoilmakanava eristetään koko pituudeltaan diffuusiotiiviisti. Kanavat on voitava tarkastaa ja puhdistaa. Varmista, että kanavissa ei ole taitoksia, ahtaita käyriä ym., koska ne pienentävät ilmanvaihtotehoa. Kanaviston tiiviysluokan on oltava vähintään B. Ilmanvaihtovirta Varmista, että tuuletusaukot eivät ole tukossa. Ilmanvaihtoteho asetetaan lämpöpumpun valikoissa (valikko 5.1.5). Ilmanvaihdon säätö Jotta talon kaikissa huoneissa on vaadittu ilmanvaihto, poisto- ja tuloilmalaitteet on sijoitettava ja säädettävä oikein ja lämpöpumpun ja tuloilmamoduulin puhaltimet on säädettävä oikein. Ilmanvaihdon tehdasasetus tuloilmamoduulissa on suuri. Ilmanvaihto tulee siksi säätää mahdollisimman pian asennuksen jälkeen talon suunnitteluarvoihin. Virheellinen ilmanvaihtoasetus voi heikentää asennuksesta saatavaa hyötyä ja heikentää käyttötaloutta ja aiheuttaa kosteusvahinkoja. (Pa) % 90/100% % 60% 50 0 Luftflöd 40% 50% (m3/h) (l/s) Effekt (W) % 50% 60% 70% 80% 90/100% 0 Luftflöde (m3/h) (l/s) Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 15
18 -X8 -X ON -X4 ON -X X X X10 -X1 N L PE PE X10 -X1 N L PE PE -X9 -X9 5 Sähköliitännät Yleistä Sähkölaitteet on valmiiksi kytketty tehtaalla. on irtikytkettävä ennen kiinteistön eristystestiä. Tuloilmamoduulin kytkentäkaavio, katso sivulla 25. Signaalikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asettaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi. A B GND AA3-X HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. AA5-X4 A 1 B 2 GND 3 A 4 B 5 GND Liitännät Kytkentä F750-lämpöpumppuun Luvussa selostetaan sähkökytkennät, kun :a ohjataan NIBE F750:stä AA5-X4 A 1 B 2 GND 3 A 4 B 5 GND Lämpöpumpun katkaisin pitää kääntää asentoon ja :n katkaisin asentoon 0 ennen töiden aloittamista. 1. Varmista, että laitteisto on jännitteetön. Irrota etuluukku ja tulokortin suojakansi asennusohjeen ohjeiden mukaan. 2. Kytke kaapeli W102 liittimeen X4 lämpöpumpun tulokortissa, katso kytkentäkaavio sivulla 25. Vedä kaapelit lämpöpumpun kaapeliläpivientien läpi. Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa oheista kytkentäkaaviota. Ensimmäinen lisävarustekortti asennetaan suoraan lämpöpumpun liittimeen AA3-X4. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa. 3. Jos kaapeli W102 pitää vaihtaa :n sijainnin vuoksi, täytyy käyttää kaapelia EKKX, LiYY tai vastaavaa. Huomaa, että kaapelin vaihtaminen saattaa vaikuttaa EMC-direktiivin vaatimustenmukaisuuteen. 4. Kiinnitä ulkoiset kaapelit. 5. Asenna suojakansi ja etuluukku lämpöpumpun asentajan käsikirjan mukaan. 6. Kytke pistotulppa W Luku 5 Sähköliitännät
19 6 Käynnistys ja säädöt Valmistelut 1. Varmista, että katkaisin (SF1) F750:ssa on asennossa " ". 2. Varmista, että lämpöpumpun täyttöventtiilit (QM10) ja (QM11) ovat kokonaan kiinni ja että lämpöpumpun lämpötilarajoitin (FD1) ei ole lauennut. MUISTA! Tarkasta lämpöpumpun lämpötilarajoitin (FD1) ja automaattivaroke (FA1). Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. Liitäntä lämmönjakojärjestelmään 1. Kytke periaatekaavion mukaan, katso sivulla Täytä vettä F750:n täyttöventtiilin (QM11) avulla. 3. Ilmaa lämmitysjärjestelmä :n yläpuolella olevien ilmausventtiilien (QM20) avulla ja F750:ssa olevien ilmausventtiilien avulla ja lisää tarvittaessa vettä F750:n täyttöventtiilin (QM11) avulla. Luku 6 Käynnistys ja säädöt 17
20 Käynnistys ja tarkastus Käynnistys HUOM! Lämmitysjärjestelmä on täytettävä vedellä ennen kuin F750:n katkaisin käännetään asentoon "". HUOM! Kun ulkolämpötila on alhainen, on huomioitava :n jäätymisvaara. 1. Käännä katkaisin (SF1) :ssa asentoon "1". 2. Aseta lämpöpumpun katkaisin (SF1) asentoon. 3. Noudata aloitusoppaan ohjeita lämpöpumpun näytössä. Ellei aloitusopas käynnisty, kun käynnistät lämpöpumpun, voit käynnistää sen käsin valikossa 5.7. Käynistys Aloitusopas käynnistyy, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan mitä tulee tehdä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä sekä käydään läpi lämpöpumpun perusasetukset. Aloitusopas varmistaa, että käynnistys suoritetaan oikein eikä sitä saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voidaan käynnistää myöhemmin valikossa 5.7. MUISTA! Kun aloitusopas on käynnissä, yksikään lämpöpumpun toiminnoista ei käynnisty automaattisesti. Opas ilmestyy jokaisen käynnistyksen yhteydessä, kunnes se estetään viimeisellä sivulla. Aloitusoppaassa liikkuminen A. Sivu Tästä näet miten pitkällä olet aloitusoppaassa. Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti: 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. B. Nimi ja valikkonumero Tästä näet mihin ohjausjärjestelmän valikkoon tämä aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot ovat valikon numero ohjausjärjestelmässä. Lisätietoa kyseisestä valikosta löydät sen ohjevalikosta tai asentajan käsikirjasta kohdasta "Ohjaus - Valikot". C. Vaihtoehto / asetus Näin teet järjestelmän asetukset. D. Ohjevalikko Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. Valikkojärjestelmä Ellet tee kaikkia asetuksia aloitusoppaan kautta tai haluat muuttaa jotain asetusta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä. Valikko 5.2 -järjestelmäasetukset Lisävarusteiden aktivointi/deaktivointi. Valitse: "ulk. ti-mod" A. B. C. D. 18 Luku 6 Käynnistys ja säädöt
21 Tuloilmalämpötilan asettaminen Aseta tuloilmalämpötila valikossa (ulk. ti-mod). Huomaa, että tuloilmalämpötilan muuttaminen voi aiheuttaa sen, että lämmitysjärjestelmän muiden osien asetuksia on muutettava ulkolämpötila Säätöalue: C Tehdasasetus: ulkolämpötila T1: -15 C ulkolämpötila T2: 0 C ulkolämpötila T3: 15 C tuloilman lämpötila kun Säätöalue: C Tehdasasetus: 22 C Alla olevassa käyrästössä annettujen pisteiden välillä olevissa ulkolämpötiloissa tuloilmalämpötila voidaan laskea lineaarisesti. Käyrä jatkuu samanlaisena pisteiden ulkopuolelle T1 52 T2 (ºC) T3 (ºC) Luku 6 Käynnistys ja säädöt 19
22 7 Häiriöt Useimmissa tapauksissa lämpöpumppu (F750) havaitsee toimintahäiriön (toimintahäiriö voi aiheuttaa mukavuuden heikkenemisen) ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä ja toimenpideohjeilla. Info-valikko (F750) Valikossa 3.1 lämpöpumpun valikkojärjestelmään on kerätty kaikki lämpöpumpun mittausarvot. Tutustuminen tämän valikon arvoihin auttaa usein löytämään vian aiheuttajan. Hälytysten käsittely Hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt jonkinlainen toimintahäiriö. Tämä osoitetaan sillä, että tilamerkkivalo ei enää pala vihreänä vaan punaisena ja näytössä näkyy hälytyskello. Hälytys Punainen hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt toimintahäiriö, jota lämpöpumppu ei pysty poistamaan itse. Voit nähdä hälytyksen tyypin ja kuitata hälytyksen kiertämällä valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit myös asettaa lämpöpumpun tilaksi vikatilakäyttö. info/toimenpide Tässä voit lukea mistä hälytys johtuu ja vinkkejä hälytyssyyn poistamiseksi. palauta hälytys Usein hälytyssyyn poistamiseksi riittää kun valitset palauta hälytys. Jos merkkivalo muuttuu vihreäksi kun olet valinnut palauta hälytys, hälytys on poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena ja hälytysvalikko näkyy näytössä, hälytyssyy on edelleen aktiivinen. Jos hälytys häviää ja ilmenee sitten uudelleen, ota yhteys asentajaan, katso vianetsintäluku (sivulla 20). vikatilakäyttö vikatilakäyttö on eräänlainen varatila. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämmitysja käyttövettä ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa, että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä. Siinä tapauksessa lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan sähkövastuksella. MUISTA! vikatilakäyttö valitseminen ei ole sama kuin hälytyksen aiheuttaneen ongelman korjaaminen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena. Vianetsintä Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä, noudata seuraavia ohjeita: Perustoimenpiteet Aloita tarkastamalla seuraavat mahdolliset vikalähteet: Että lämpöpumppu on käynnissä ja :n syöttökaapeli on kytketty. Talon ryhmä- tai päävarokkeet. Talon vikavirtakytkin. Lämpöpumpun automaattivaroke (FA1). Lämpöpumpun lämpötilanrajoitin (FD1). Oikein säädetty valvontakytkin (jos sellainen on asennettu). Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä Lämpöpumppu on tilapäisesti priorisoinut tuloilmanvaihdon, jotta tuloilmapatterin lämpötila ei laske liian alhaiseksi. Matala huonelämpötila Tuloilma-automatiikan asetusarvo virheellinen. Mene valikkoon (ulk. ti-mod) ja säädä tuloilman lämpötilan asetus. Ilmaa lämmitysjärjestelmässä. Ilmaa lämmitysjärjestelmä ilmausventtiilin (QM20) avulla. Korkea huonelämpötila Tuloilma-automatiikan asetusarvo virheellinen. Mene valikkoon (ulk. ti-mod) ja säädä tuloilman lämpötilan asetus. Ilmanvaihto riittämätön tai puuttuu Suodatin (HQ11) tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. Tuloilmaventtiili suljettu, liian pienelle asetettu tai tukkeutunut. Tarkasta ja puhdista tuloilmaventtiilit. Voimakas tai häiritsevä ilmanvaihto Ilmanvaihtoa ei ole säädetty. Tilaa/suorita ilmanvaihdon säätö. Suodatin (HQ11) tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. 20 Luku 7 Häiriöt
23 Alhainen tuloilman lämpötila Tuloilma-automatiikan asetusarvo virheellinen. Mene valikkoon (ulk. ti-mod) ja säädä tuloilman lämpötilan asetus. Ilmaa lämmitysjärjestelmässä. Ilmaa lämmitysjärjestelmä ilmausventtiilin (QM20) avulla. Korkea tuloilman lämpötila Tuloilma-automatiikan asetusarvo virheellinen. Mene valikkoon (ulk. ti-mod) ja säädä tuloilman lämpötilan asetus. Luku 7 Häiriöt 21
24 8 Lisätarvikkeet Kannattimet :n seinäripustusta varten. Art.nr Puskurisäiliö UKV UKV 40 Tuotenumero Yläkaappi Yläkaappi ilmanvaihtokanavien piilottamiseen. 245 mm Tuotenumero mm Tuotenumero mm Tuotenumero Luku 8 Lisätarvikkeet
25 9 Tekniset tiedot Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 40 Ø22 Ø Luku 9 Tekniset tiedot 23
26 Tekniset tiedot Mitat ja painot Korkeus Leveys Syvyys Nettopaino Sähkötiedot Syöttöjännite Suurin käyttöteho puhallin Käyttöteho, säätömoottori Kotelointiluokka Ilmanvaihto Maksimi-ilmavirta Äänitaso EN mukaan Äänentehotaso* Tuotenumero mm mm mm kg V W W m 3 /h db (A) , 50 Hz 175 1,5 IP * A-painotettu äänen tehotaso (LwA). Arvo vaihtelee puhallinkäyrän mukaan. 24 Luku 9 Tekniset tiedot
27 Sähkökytkentäkaavio Luku 9 Tekniset tiedot 25
28 10 Asiahakemisto Asiahakemisto A Asennus, 5 Asennusten tarkastus, 3 H Häiriöt, 20 Hälytysten käsittely, 20 Vianetsintä, 20 Hälytysten käsittely, 20 I Ilmanvaihdon säätö, 15 Ilmanvaihtovirta, 15 K Kuljetus Asennus, 5 Käynnistys ja säädöt, 17 Valmistelut, 17 Käynnistys ja tarkastukset, 18 Käyttöönotto ja säätö Käynnistys ja tarkastukset, 18 Liitäntä lämmönjakojärjestelmään, 17 L Liitäntä lämmönjakojärjestelmään, 17 Lisävarusteet, 22 Luukkujen irrotus, 5 Lämmitysvesipuoli, 10 Lämmönjakopuoli Tuloilman lämmittämiseen tarvittava teho, 10 M Merkintä, 2 Mitat ja putkiliitännät, 9 Mitat ja tilavaraukset, 23 O Ohjevalikko, 18 P Putki- ja ilmanvaihtoliitännät, 8 Ilmanvaihdon säätö, 15 Ilmanvaihtovirta, 15 Lämmitysvesipuoli, 10 Mitat ja putkiliitännät, 9 Yleiset putkiliitännät, 8 Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä, 15 Putkiliitännät Symbolien selitykset, 8 S Sarjanumero, 2 Symbolien selitykset, 8 Symbolit, 2 Sähkökytkennät Liitännät, 16 Yleistä, 16 Sähkökytkentäkaavio, 25 Sähköliitännät, 16 T Tekniset tiedot, 23, 24 Mitat ja tilavaraukset, 23 Sähkökytkentäkaavio, 25 Tekniset tiedot, 24 Toimitus ja käsittely, 5 Luukkujen irrotus, 5 Tuloilmamoduulin rakenne, 6 Komponenttiluettelo, 7 Tuloilman lämmittämiseen tarvittava teho, 10 Turvallisuusohjeita, 2 Asennusten tarkastus, 3 Sarjanumero, 2 Symbolit, 2 Yhteystiedot, 4 Turvallisuustiedot Merkintä, 2 Tärkeää, 2 Tärkeää tietoa Turvallisuusohjeita, 2 V Valikkojärjestelmä Ohjevalikko, 18 Valmistelut, 17 Vianetsintä, 20 Y Yhteystiedot, 4 26 Luku 10 Asiahakemisto