Source: http://docplayer.hu/36962159-Atb-alkalmazastechnikai-bizonyitvany.html
Timestamp: 2019-12-08 09:58:19
Document Index: 16897913

Matched Legal Cases: ['Pf: 69', 'Pf: 69', 'Pf: 69', 'Pf: 69', 'Pf: 69', 'Pf: 69', 'Pf: 69', 'Pf: 180', 'Pf: 69', 'Pf: 69', 'Pf: 180', 'Pf. 69', 'Pf: 180']

ATB ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY - PDF Ingyenes letöltés
Download "ATB ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY"
1 ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) Honlap: ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING ÉMI SOCIÉTÉ Á BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG ATB-19/2006 ATB ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY A termék megnevezése: I.G.C. STROJAL égéstermék-elvezető rendszerek A termék tervezett felhasználási területe: A termékek felhasználási területe a 3-4. lapokon található. Kérelmező: I.G.C. STROJAL s.r.o. Priemyselná 12/939, Ziar nad Hronom, Szlovákia A termék gyártója: I.G.C. STROJAL s.r.o. Priemyselná 12/939, Ziar nad Hronom, Szlovákia HAFLEX Maschinenbau GmbH Eurener Straße 51-53, D Trier Németország Budapest, március 6. Érvényes változatlan termékjellemzők mellett: március 31-ig P. H. (Dr. Matolcsy Károly) tudományos igazgató Az Alkalmazástechnikai Bizonyítvány 6 oldalt tartalmaz. Az ÉMI Nonprofit Kft. az MSZT és az IQNET által az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanúsított szervezet.
2 ATB-19/2006 2/6 I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Ezt az alkalmazástechnikai bizonyítványt (ATB) az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította ki. 2. Az ATB jogosultja - az a természetes vagy jogi személy, aki közvetlenül vagy képviselője útján kérte, és aki részére az ATB-t az ÉMI Nonprofit Kft. kiállította - felelős azért, hogy a termék megfeleljen az ATB előírásainak, továbbá, hogy a felhasználó minden információt megkapjon, amely a tervezett célra való felhasználáshoz szükséges. 3. Az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellenőrzésére, hogy az ATB előírásait betartják-e. Az utóellenőrzést az ÉMI Nonprofit Kft. - a kérelmező költségére - laboratóriumban, gyártási helyen, a kérelmező telephelyén és a termék beépítés referencia helyén végezheti. 4. Az ATB-t kizárólag annak jogosultja használhatja fel, azt nem ruházhatja át másra. Az ATB csak a feltüntetett gyártási helyeken előállított termékre vonatkozik. 5. Az ÉMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozó ATB-t, ha az utóellenőrzés nem végezhető el, vagy az ellenőrzés eredménye nem megfelelő, vagy a termékről kiderül, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB jogosultja köteles bejelenteni, ha a termék jellemzői vagy a gyártási körülmények megváltoznak. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy az ATB továbbra is érvényben maradhat-e, vagy új eljárást kell kezdeményezni az ATB visszavonása mellett. Ha ennek eldöntéséhez vizsgálatokra van szükség, az ÉMI Nonprofit Kft. erre az időre felfüggesztheti az ATB érvényességét. 6. Az ATB-t csak teljes terjedelmében szabad másolni, vagy más adathordozón közreadni. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. írásos hozzájárulása szükséges. Kivonatos közlés esetén ezt a tényt fel kell tüntetni. A reklám-ismertetők szövege és ábrái nem lehetnek ellentétben az Alkalmazástechnikai Bizonyítvány tartalmával, és nem adhatnak okot félreértésre. 7. Az ATB nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. egészségügyi, építési hatósági), tanúsítványokat (pl. tűzvédelmi megfelelőség tanúsítvány), illetve javasol igazolásokat (pl.: tűzvédelmi megfelelőség igazolás).
3 3/6 ATB-19/2006 A termékek meghatározása: I.G.C. STROJAL égéstermék-elvezető rendszerek 1. I.G.C. STROJAL s.r.o. gyártmányú alumínium égéstermék-elvezető rendszerek Azonossági bizonylat száma: 1301-CPD-0742 Megnevezés Megjelölés (A, B,C ) Egyfalú 0 6 0, 80, 100 m m T200 P1 D V1 L 10200/L O70 (E,T) K oaxiális /1 0 0, 80/125 m m T200 P1 D V1 L 10200/L 13150/L O50 (AI, BI, CI) K ettősfalú szigetelt 0 6 0, 80, 100 m m T200 P1 D V1 L 10200/L 13150/L O00 (D, M ) G ravitációs , 130, 150 m m T200 N1 D V1 L11090 O100 (B, C) Egyfalú 0 8 0, 100 m m T300 P1 D V1 L 10200/L O 100 (F, M ) K oaxiális /1 2 5, 100/150 m m T300 P1 D V1 L 10200/L 13150/L O70 (N) K oaxiális /2 0 0 m m T300 P1 D V1 L /L O70 (BI, CI) K ettősfalú szigetelt 0 8 0, 100 m m T300 P1 D V1 L 10200/L 13150/L O00 2. HAFLEX Maschinenbau GmbH gyártmányú korrózióálló acél rendszerek Azonossági bizonylat száma: 0036-CPD-9198 Megnevezés Megjelölés (BV, CV ) Flexibilis 0 8 0, 100 m m EN T 200 P1 D V1 L50010 O70 (N BF, N C F) Flexibilis 0 8 0, 100, 130 m m EN T 300 P1 D V1 L50010 O70 3. I.G.C. STROJAL s.r.o. gyártmányú PPs égéstermék-elvezető rendszerek Azonossági bizonylat száma: 1301-CPD-0747 Megnevezés (P) Egyfalú 0 60, 80 mm (PA) Koaxiális 0 60/100, 80/125 mm (PI) Kettősfalú szigetelt 0 60, 80 mm (P) Kaszkád rendszer 0 125, 160, 200 mm (P) Egyfalú 0 100, 110 mm (P) Egyfalú 0 125, 160, 200 mm (PI) Kettősfalú szigetelt 0 125, 160, 200 mm (PF) Flexibilis 0 60, 80, 100, 125 mm Megjelölés EN T120 P1 O W 1 O00 E F L0 EN T120 P1 O W 1 O00 E F L0 EN T120 P1 O W 1 O00 E F L 0
4 ATB-19/2006 4/6 E A termékek felhasználási területe: Az EN T120 P1 O W 1 égéstermék-elvezető berendezések gázüzemű tüzelőberendezések legfeljebb 120 C hőmérsékletű égéstermékeinek túlnyomásos üzemben történő elvezetésére alkalmazhatók. Üzemszerű kondenzáció megengedett. Az EN 1856 T200 N1 D V1 égéstermék-elvezető berendezések gázüzemű tüzelőberendezések legfeljebb 200 C hőmérsékletű égéstermékeinek depressziós üzemben történő elvezetésére alkalmazhatók. Az EN 1856 T200 P1 D V1 égéstermék-elvezető berendezések gázüzemű tüzelőberendezések legfeljebb 200 C hőmérsékletű égéstermékeinek túlnyomásos üzemben történő elvezetésére alkalmazhatók. Az EN 1856 T300 P1 D V1 égéstermék-elvezető berendezések gázüzemű tüzelőberendezések legfeljebb 300 C hőmérsékletű égéstermékeinek túlnyomásos üzemben történő elvezetésére alkalmazhatók. A termék megfelelőség-igazolás alapját képező dokumentumok: Az azonossági bizonylat száma: 1301-CPD-0742, 1301-CPD-0747 Tanúsító, vagy kijelölt szervezet neve: Technicky a skúsobny ústav stavebny, n. o. Címe: Studená 3, Bratislava, Szlovákia Azonosító száma: 1301 Az azonossági bizonylat száma: 0036-CPD-9198 Tanúsító, vagy kijelölt szervezet neve: TÜV SÜD Industrie Service GmbH Címe: Ridlerstrasse München, Németország Azonosító száma: 0036 A termékek forgalmazásának feltételei: 1. Az égéstermék-elvezető rendszer építőelemeit az MSZ EN 14471:2006, MSZ EN :2009, MSZ EN :2009 számú szabványok ZA melléklete szerinti tartós jelöléssel kell ellátni. 2. A csőelemek és idomdarabok csomagolásának a szabályszerű szállítás, rakodás során keletkező mechanikai igénybevételekkel szemben ellenállónak kell lennie. 3. A termékekhez magyar nyelvű termékismertetőt, szerelési és üzemeltetési utasítást kell mellékelni. 4. Valamennyi termékhez legalább szállítási tételenként gyártmányismertetőt és a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklet szerinti: ii) első lehetőség szerinti szállítói megfelelőségi nyilatkozatot (2+) kell mellékelni.
5 5/6 ATB-19/2006 A termékek alkalmazástechnikai feltételei: 1. Az ATB-ben nem szabályozott kérdésekben az Országos Településrendezési és Építési Követelmények, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, az MSZ 845:2010, MSZ EN 1443:2003, MSZ EN :2007+A1:2011, MSZ EN :2008 számú szabványok és a gyártó előírásai érvényesek. 2. A kémények keresztmetszetét úgy kell megválasztani, hogy az égéstermék minden rendeltetésszerű üzemállapotban a szabadba távozzon. A hő- és áramlástechnikai méretezést egy tüzelőberendezés esetén az MSZ EN :2002+A2:2008; több tüzelőberendezés esetén az MSZ EN :2003+A1:2009 számú szabvány előírásai szerint kell elvégezni. A zárt égésterű tüzelőberendezések biztonságos üzemét méretezéssel kell igazolni az MSZ EN :2003+A1:2009 számú szabvány előírásai szerint. 3. A kéményrendszer gáztömörségének meg kell felelnie az MSZ EN 1443:2003 számú szabvány által előírt követelményeknek. A kémény használatba vétele előtt gáztömörség ellenőrzést kell végezni. A szivárgás mértéke nem haladhatja meg: - N1 nyomásosztály (depressziós elvezetés, épületen belüli kémény) esetén 40 Pa vizsgálati nyomáson a 2 l/sm2 ; -N 2 nyomásosztály (depressziós elvezetés, épületen kívüli kémény) esetén 20 Pa vizsgálati nyomáson a 3 l/sm2 ; -P 1 nyomásosztály (túlnyomásos elvezetés, épületen belüli kémény) esetén 200 Pa vizsgálati nyomáson a 0,006 l/sm2 ; -P 2 nyomásosztály (túlnyomásos elvezetés, épületen kívüli kémény) esetén 200 Pa vizsgálati nyomáson a 0,12 l/sm2 értéket. 4. Az épületek külső falán elhelyezett szerelt kémények kivitelezése során a fali tartók maximális távolságait az oldalirányú szélterhelést is figyelembe véve kell megállapítani. A szerelt kémény fali konzolra terhelve vagy padozatra állítva, aknában vagy aknán kívül egyaránt elhelyezhető. A legfelső rögzítési pont feletti magasság a gyártó által - az átmérő és a megfogás módját figyelembe véve - megadott lehet. 5. A kéményrendszerek hosszirányú mozgását - a szilárd alátámasztástól eltekintve - a figyelembe vehető hőtágulás mértékének megfelelő mértékben biztosítani kell. 6. Ha üzemszerűen kondenzátum képződése várható, a kondenzátum elvezetéséről szabályszerűen gondoskodni kell. Ha a kondenzvíz elvezetése nem a tüzelőberendezésen belül történik, akkor a kondenzvíz elvezetést szifonnal kell ellátni, melyben a vízzár magasságát a legnagyobb tervezett nyomásnak megfelelően kell méretezni 50% biztonsággal, hogy az égéstermék ne juthasson ki. A vízzárat úgy kell kialakítani, hogy a vízzár magassága bármikor ellenőrizhető legyen. A kondenzvíz elvezető csövet nem éghető, korrózióálló anyagból kell készíteni és a kondenzvíz mennyiségének megfelelően kell méretezni. Épületen kívül vagy fagyveszélyes helyen lévő kémények esetén ügyelni kell a kondenzvíz vezeték és szifon fagymentes elhelyezésére. A kondenzvíz csatorna-hálózatba történő vezetésénél az érvényben lévő vízügyi előírásokat kell betartani.
6 ATB-19/2006 6/6 7. Túlnyomásos égéstermék-elvezetés esetén az égéstermék-elvezető berendezésbe csak egy darab tüzelőberendezés csatlakoztatható. A gáztüzelő berendezést és a függőleges égéstermék-elvezető berendezést összekötő füstcsőszakaszon legalább egy tisztítást, ellenőrzést lehetővé tevő idomnak (nyílásnak) kell lennie. A kitorkollás módosító szerkezetet bontható kötéssel kell az égéstermék-elvezető rendszerhez csatlakoztatni. 8. A túlnyomásos égéstermék-elvezető berendezést az épületen belül aknában kell elhelyezni. A felállítási helyiségen belül nem szükséges akna, ha a helyiség rendelkezik legalább egy 150 cm vagy két legalább 75 cm szabad keresztmetszetű szabadba vezető nyílással, illetve szellőző vezetékkel. A bélelendő aknának legalább 90 perc tűzállósági határértékűnek kell lennie. 9. Ha üzemszerűen kondenzátum képződése várható, a kondenzátum elvezetéséről szabályszerűen gondoskodni kell. Ha a kondenzvíz elvezetése nem a tüzelőberendezésen belül történik, akkor a kondenzvíz elvezetést szifonnal kell ellátni, melyben a vízzár magasságát a legnagyobb tervezett nyomásnak megfelelően kell méretezni 50% biztonsággal, hogy az égéstermék ne juthasson ki. A vízzárat úgy kell kialakítani, hogy a vízzár magassága bármikor ellenőrizhető legyen. A kondenzvíz elvezető csövet nem éghető, korrózióálló anyagból kell készíteni és a kondenzvíz mennyiségének megfelelően kell méretezni. Épületen kívül vagy fagyveszélyes helyen lévő kémények esetén ügyelni kell a kondenzvíz vezeték és szifon fagymentes elhelyezésére. A kondenzvíz csatorna-hálózatba történő vezetésénél az érvényben lévő vízügyi előírásokat kell betartani. Az ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY felhasználható az első oldalon meghatározott határidőig, illetve ezen határidőn belül mindaddig, amíg a gyártott termék műszaki specifikációja, termékjellemzői, követelményei, gyártástechnológiája valamint a gyártási helye változatlanok maradnak. A változásokat az ATB jogosultja köteles az ÉMI Nonprofit Kft.-nek 30 napon belül bejelenteni, mellyel az ATB megújítását kezdeményezheti. Az ATB-t összeállította: Ellenőrizte: Oskó József vizsgáló mérnök Haszmann Iván tudományos osztályvezető Jóváhagyta: Sólyomi Péter divízióvezető
ATB ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY. H-Flue System Kft Gödöllő, Veres Péter u. 33. Magyarország
INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT. ÉMI INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, P f: 180. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
ÉME ÉPÍTŐIPARI MÜSZAKI ENGEDÉLY
ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOV ÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-15l8 Budapest, Pf: 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
ÉME ÉPÍTŐIP ARI MŰSZAKI ENGEDÉLY
ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOV ÁCIÓS NONPROFIT KORLÁ TOL T FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-II13 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
ÉME ÉPÍTŐIP ARI MŰSZAKI ENGEDÉL Y
ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOV ÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-l113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
ÉME ÉPÍTŐIPARI MÜSZAKI ENGEDÉLY. Kőbalzsam bevonati anyag. KEMIKÁL Építőanyagipari ZRt Budapest, Tagló u Budapest, Tagló II
Kemikál Építőanyagipari Zrt Budapest, Tagló u
Epitésügyi Minöségellenörzö Innovációs Nonprofrt Kft ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT. KÖZPONTILABORATÓRDmM VEGYÉSZETI ÉS ALKALMAZÁS TECHNIKAI SZAKÁGILABORATÓ~ A NAT által NAT-I-111012010
ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOV ÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-ll13 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
Kéményjobbítók Országos Szövetsége Jubileumi X. Országos Kéménykonferencia. Kecskemét, március
Korszerű égéstermék-elvezető berendezések forgalomba hozatalának, tervezésének, beépítésének szabályai. Szakértői tapasztalatok. Haszmann Iván ÉMI Nonprofit Kft. Kéményjobbítók Országos Szövetsége Építési
ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOV ÁCIÓS i,' NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-ll13 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOV ÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-ll13 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69. Telefon: +3"6(1) 372-6100 Fax; +36 (1) 386-8794
montel HOME K É M É N Y R E N D S Z E R E K
montel HOME K É M É N Y R E N D S Z E R E K Felhasználási terület: EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50 A Montel gyártmányú kéményrendszer előre gyártott könnyűbeton és samott kerámia elemekből épül fel. Ezek az
ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY. TETOLKFT Budapest, Tagló u Építési Műgyantagyár 4254 Nyíradony Széchenyi u. 105.
ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOV ÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
Égéstermék-elvezető berendezések vizsgálati- és szakértői tapasztalatai
Égéstermék-elvezető berendezések vizsgálati- és szakértői tapasztalatai Molnár Benjamin ÉMI Nonprofit Kft. Kéményjobbítók Országos Szövetsége IX. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, Égéstermék-elvezető
A-4/2017 ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax:
ÉME. ÉpÍrŐIP ARI MŰSZAKI ENGEDÉLY. Vliesin homjokzatbevonat. KEMIKÁL Építőanyagipari ZRt Budapest, Tagló u
ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOV ÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Hll13 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H1518 Budapest, Pf: 69. Telefon: +36 (1) 3726100 Fax: +36 (1) 3868794 ÉMI
Korszerű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései, rendszer jellegű szerkezetek és tanúsításuk Haszmann Iván
Korszerű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései, rendszer jellegű szerkezetek és tanúsításuk Haszmann Iván ÉMI Nonprofit Kft. Égéstermék-elvezető berendezések forgalmazásának, betervezésének,
ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ BERENDEZÉSEK MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA, KIVITELEZÉSE, GYAKORI HIBÁK!
1 2016.02.24 Haszmann Iván Kiemelt szakértő mérnök ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ BERENDEZÉSEK MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA, KIVITELEZÉSE, GYAKORI HIBÁK! Égéstermék-elvezető berendezések megfelelőség igazolása, minőségi
ÉME ÉPÍTŐIP ARI MÜSZAKI ENGEDÉLY. Akropolbevonóanyag. Lábazat, beton és pala bevonása. KEMIKÁL Építőanyagipari ZRt Budapest, Tagló u
ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOV ÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Hll13 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H1518 Budapest., Pf: 69. Telefon: +36 (1) 3726100 Fax: +36 (1) 3868794 EM!
ll'em1 ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36
a (1. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletének iii(4) módozata szerinti szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiadásához
- E--- =. _- Épitésügyi Minőségellenőrzö Innovációs Nonprofit Klt. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi laboratórium Cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Telefon: +36-1-372-6504
Műanyag (PPH) rendszerű égéstermékelvezetés. kazánok esetén
Műanyag (PPH) rendszerű égéstermékelvezetés szerelési megoldási és hibalehetőségei túlnyomásos kondenzációs kazánok esetén Előadó: Fehér Gábor Műszaki vezető, ALMEVA HUNGARY Kft. Hibák és a helyes kialakítási
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Kiadva a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet alapján 2016/011 sz. GENERAL FITTINGS gyártmányú - prés és szorítógyűrűs idomok, - osztó-gyűjtők
TANÚSÍTVÁNY. Wilhelm Layher GmbH & Co.KG Ochsenbacher Straße Güglingen Németország ISO 9001:2008
TANÚSÍTVÁNY A TÜV SÜD Management Service GmbH tanúsító helye ezúton igazolja, hogy a / az Wilhelm Layher GmbH & Co.KG Ochsenbacher Straße 56 74363 Güglingen Németország az alábbi érvényességi területen
AZ IMPORT CEMENTEK TANÚSÍTÁSA
ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT. Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím : 1518 Budapest Pf. 69. AZ IMPORT CEMENTEK TANÚSÍTÁSA Laczó Józsefné tud.
1097 Budapest Tagló u
-~ c ~ Mínőségellenőrző Innovációs Kht. Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Központi laboratérium Vegyészeti és AIkalmazástechnikai Szakági laboratórium Cím:1113 Budapest Diószegi út 37 Telefon:372-6100
E... Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
~~ -_. E... Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kbt. Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Központi laboratórium Vegyészeti és Alkalmazástechnikai Szakágil Területi laboratórium Cím: 1113 Budapest,
Az NMÉ 1.3. pontja szerint. EJOT Hungaria Kft Budapest, Ócsai út 1-3.
ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
MINDEN ATEC I MINDEN KÖNNYŰ
MINDEN ATEC I MINDEN KÖNNYŰ UNIVERZÁLIS ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ- ÉS AKNARENDSZEREK gáz- és olajtüzelésű kondenzációs kazánhoz fűtőerőműhöz (BHKW) üzemanyagcellákhoz égéstermék-elvezető- és aknarendszerek füstgáz-hőcserélő