Source: http://docplayer.fi/124184232-Westenergy-vuosiraportointi-2016.html
Timestamp: 2019-12-11 03:15:46+00:00
Document Index: 3051784

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Westenergy vuosiraportointi PDF Free Download
Download "Westenergy vuosiraportointi 2016"
1 1 / 30 Westenergy vuosiraportointi 2016 Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus Vuosikirje Dnro EPOELY/158/2017 Tähän vuosiraporttiin on koottu Westenergy Oy Ab:n ympäristöluvan määräyksen 45 mukaan vuosittain raportoitavat tiedot. Tämän vuosiraportin lisäksi Tyvi-järjestelmään on syötetty seuraavat tiedot: - laitoksessa käytetyt merkittävimmät kemikaalit kulutustietoineen - veteen ja viemäriin johdettavien jätevesien määrät sekä veteen johdettavat laskennalliset päästöt - Tyvi:n kohtaan Polttoaineiden käyttö on kuukausittain syötetty vuoden 2015 aikana laitoksella käytetty jätepolttoaineen määrä. Vuosiyhteenvedossa tähän kohtaan on lisätty laitoksella kulutetun kevyen polttoöljyn määrä - tuotantoyksikön tiedot - tiedot jätteistä - vedenottotiedot - sekä tiedot laitekatkoksista. Kuukausittain Tyvi-järjestelmään syötetään jatkuvatoimisesti mitattavat jätteenpolttolaitoksen päästöt (kg ja pitoisuus) ja mahdollisten ylityksien määrät (kpl) sekä polttoaineiden käyttö (käyttöaika ja energiantuotanto). Ympäristöluvan valvojamme kanssa on sovittu (Tarkastuskertomus , EPOELY/571/2015 ), että vuosittain laadittava yrityksemme vuosikertomus korvaa tähän asti vuosittain tehdyn ja vuosiraportoinnin yhteydessä lähetetyn yhteenvetoraportin. Vuosikertomus toimitetaan Etelä- Pohjanmaan Ely-keskukseen, Mustasaaren kuntaan ja Vaasan kaupungille sekä julkaistaan myös yrityksemme internetsivuilla kertomuksen valmistuttua. Vuoden 2016 aikana tehtiin kattilan muutostöiden yhteydessä ilmansuojeluun vaikuttava investointi LEA-järjestelmään ja primääri-ilmansyötön muutoksiin. Nämä investoinnit on selostettu TYVI-ilmoituksen lisäksi kappaleessa 8.
2 2 / 30 Westenergy vuosiraportointi Vuosikirje Dnro EPOELY/158/ YHTEEVETO JATKUVISTA SAVUKAASUMITTAUKSISTA JA MITTALAITTEIDEN TOIMINTA-AJOISTA PÄÄSTÖJEN VERTAILU LUPAMÄÄRÄYKSIIN Vuorokausikeskiarvot Puolen tunnin keskiarvot Raskasmetallit sekä dioksiinit ja furaanit Elohopea YHTEENVETO PÄÄSTÖIHIN VAIKUTTANEISTA HÄIRIÖISTÄ TIEDOT LAITOKSEN KÄYNTIAJASTA JA PUHDISTUSLAITTEEN KÄYTTÖASTEESTA LASKENNALLISET VUOSIPÄÄSTÖT JA NIIDEN LASKENTAPERUSTEET Päästöt ilmaan Savukaasujen epäpuhtauksien päästöjen laskentaperusteet ) 30 minuutin päästön laskeminen (kg) ) Vuorokausipäästön laskeminen (kg) ) Kuukausipäästön laskeminen (kg) Raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien päästöjen laskentaperusteet Päästöt veteen TIEDOT VASTAANOTETTUJEN JÄTEPOLTTOAINEIDEN LAADUSTA JA MÄÄRISTÄ JÄTELUOKITTAIN JAOTELTUNA JÄTTEEN TOIMITTAJIEN MUKAAN YHTEENVETO KERTALUONTEISISTA MITTAUKSISTA JA SELVITYKSISTÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUINVESTOINNIT LIITTEET LIITE 1 Bunkkerin salaojien kokoojakaivon vesinäytteiden tulokset LIITE 2 Pohjaveden tarkkailun tulokset
3 3 / 30 1 YHTEEVETO JATKUVISTA SAVUKAASUMITTAUKSISTA JA MITTALAITTEIDEN TOIMINTA-AJOISTA Ympäristöluvan LSU-2008-Y-586 (111) määräyksen 11 mukaan jätteenpolttolaitoksella jatkuvatoimisesti mitattavia savukaasujen epäpuhtauksia ovat hiukkaset, orgaanisen hiilen määrä (TOC), suolahappo (HCl), fluorivety (HF), rikkidioksidi (SO2), typenoksidit NO2:na sekä hiilimonoksidi (CO). Taulukossa 1 on lueteltu anturit, jotka on asennettu jätteenpolttolaitoksen savukaasukanavaan savukaasujen haittaaineiden ja apusuureiden mittausta varten; analysaattorit, näiden mittaamat suureet, yksiköt ja mittausalueet. Mittauslaitteistot ovat kaksinkertaiset ja yhtäläiset (ns. Master (pääjärjestelmä) ja Redundant ), paitsi elohopean mittauksia on vain yksi, koska ympäristölupa ei edellytä elohopean jatkuvatoimista mittausta. Taulukko 1. Savukaasun mittausjärjestelmät Sondi Analysaattorit Suure Yksikkö/tila Mittausalue MCS100 FG outstack mittaus MCS1000FT SO 2 CO NO X O 2 HCl H 2O NH 3 HF TOC mg/nm 3 kuiva mg/nm 3 kuiva mg/nm 3 kuiva % kuiva mg/nm 3 kuiva % mg/nm 3 kuiva mg/nm 3 kuiva mg/nm 3 kuiva MERCEM Hg MERCEM 300Z Hg μg/nm 3 kuiva 0-50 Combi probe instack Dusthunter SP 100 mittaus Flowsic 100 PT 100 Hiukkaset Virtaus Paine Lämpötila mg/nm 3 kuiva knm 3 /Nm 3 kuiva mbar abs C
4 4 / 30 Taulukossa 2 on esitetty mittalaitteiden toiminta-ajat sekä käytettävyys vuonna Laitoksen toimintaaika oli 7198 tuntia. Taulukko 2. Mittalaitteiden toiminta-ajat ja käytettävyys. Mittalaite Toiminta-aika (h) Käytettävyys (%) Dusthunter SP100 MCS100FT MERCEM 300Z ,0 100,0 95,2 MCS100FT:n mittauksessa oli viime vuonna mittauskatkoja kaksi kappaletta, joista toinen kesti 3 minuuttia ja toinen 23 minuuttia. Dusthunter SP 100-mittalaitteella ei vuoden 2016 aikana ollut mittauskatkoksia Mittalaitteiden katkokset on raportoitu Tyvi-järjestelmän kohtaan laitekatkokset ja siellä laiteyksiköiden mukaan Hiilimonoksidi (MCS100FT): 26 min -> 0 h 2 PÄÄSTÖJEN VERTAILU LUPAMÄÄRÄYKSIIN Vuoden 2016 päästöjen vertailu ympäristöluvan LSU-2008-Y-586 (111) määräyksiin. Määräyksen 11 mukaan savukaasujen epäpuhtauksien haitta-ainepitoisuudet ilmaan kuivissa savukaasuissa redusoituina 11 %:n happipitoisuuteen saavat olla enintään seuraavat (taulukko 3): Taulukko 3. Haitta-ainepitoisuuksien raja-arvot. Päästökomponentti Vuorokausikeskiarvo (mg/nm 3 ) Puolen tunnin keskiarvo (mg/nm 3 ) Hiukkaset Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) Suolahappo (HCl) Fluorivety (HF) 1 4 Rikkidioksidi (SO2) Typenoksidit NO2:na Hiilimonoksidi (ei käynnistyseikä pysäytysvaiheessa)
5 5 / Vuorokausikeskiarvot Taulukossa 4 on esitetty vuoden 2016 aikana tapahtuneet savukaasujen epäpuhtauksien vuorokausikeskiarvon ylitykset. Näitä ylityksiä oli vuonna 2016 yhteensä 6 kappaletta. Lukuun ottamatta 1. ja ylityksiä laitoksen vuorokautinen käyntiaika ei kuitenkaan ylityksen tapahtuessa ylittänyt 21 tunnin rajaa. Toukokuun vuorokausikeskiarvojen ylitykset liittyivät laitoksen ylösajoon kevään huoltoseisokin jälkeen ja joulukuun ylitykset taas johtuivat laitosautomaation palvelinkatkoksen aikana tapahtuneista kalkinsyötön ongelmista, josta raportointiin häiriöilmoituksen lisäksi vielä erillisellä selvityksellä ELYkeskukselle Taulukko 4. Vuoden 2016 vuorokausikeskiarvojen ylitykset. Kuukausi Hiukkaset vrk kpl TOC vrk kpl HCl vrk kpl SO2 vrk kpl NOX vrk kpl CO vrk kpl * 0 2* Yhteensä * laitoksen käyntiaika alle 21 tuntia HF vrk kpl
6 6 / Puolen tunnin keskiarvot Taulukossa 5 on esitetty vuoden 2016 aikana tapahtuneet savukaasujen epäpuhtauksien puolen tunnin keskiarvon ylitykset. Taulukosta nähdään vuorokausiylityksiä olleen yhteensä Taulukko 5. Vuoden 2016 puolen tunnin keskiarvon ylitykset. Kuukausi Hiukkaset 30 min kpl TOC 30 min kpl HCl 30 min kpl SO2 30 min kpl NOX 30 min kpl CO 30 min kpl HF 30 min kpl Yhteensä Näistä päästöraja-arvojen ylityksistä Tyvi-järjestelmään tehdyt häiriöilmoitukset on listattu kappaleessa 3. Ympäristöluvassa määritetään näiden yhteenlasketun keston enimmäismääräksi 60 tuntia vuodessa. Kun otetaan huomioon päällekkäiset ylitysajankohdat ja käyntiaikojen pituudet kunkin ylityksen osalta, saadaan yhteenlasketuksi summaksi 59 tuntia. Ympäristöluvan vaatimukset täyttyvät siis tältä osin.
7 7 / Raskasmetallit sekä dioksiinit ja furaanit Taulukossa 6 on esitetty Nablabs Oy:n vuonna 2016 suorittamien päästömittausten tulokset raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien pitoisuuksista. Näiden mittausten perusteella voidaan todeta haitta-aineiden pitoisuuksien alittaneen niille asetetut raja-arvot edellisvuosien tapaan. Taulukko 6. Raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien päästömittausten tulokset Raskasmetallit (μg/nm 3 ) PCDD/F (ng/nm 3 ) Cd+Ti SB+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V Luparaja , ,10 2,3 0, , , Elohopea Taulukossa 7 on esitetty jätteenpolttolaitoksella jatkuvatoimisesti mitattavan elohopean pitoisuus. Taulukko 7. Elohopeapitoisuus vuonna Haitta-aine Mitattu pitoisuus (μg/nm 3 ) Raja-arvo (μg/nm 3 ) Elohopea (Hg) 0,172 50
8 8 / 30 3 YHTEENVETO PÄÄSTÖIHIN VAIKUTTANEISTA HÄIRIÖISTÄ Häiriöilmoituksia kirjattiin Tyvi-järjestelmään vuoden 2016 aikana 22 kpl ja ne kaikki liittyivät ilmaan tapahtuneisiin päästöihin. Häiriöilmoitukset on kirjattu taulukkoon 8. Taulukko 8. Häiriöilmoitukset Tyvi-järjestelmään vuonna Ajankohta Syy Päästöt Toimenpiteet klo Päästöylityksen aiheutti kattilan yhtäkkinen alasajo (trippaus) kaukolämpöverkon vuoksi. Jätteen epätäydellinen palaminen aiheutti CO-pitoisuuden hetkellisen nousun klo Bunkkeria tyhjennettiin kevätseisokkia varten ja tällä hetkellä poltettiin bunkkerin alimpia jätekerroksia. Laitehäiriöitä ei ollut, joten keskiarvon ylitys johtui poltettavan jätteen sisällöstä/laadusta klo Huoltoseisokin jälkeen laitos ajettiin ylös. Polttoprosessin uusien polttoparametrien säätäminen aiheutti päästöylityksen. Ympäristöluvan mukaan hiilimonoksidin puolen tunnin keskiarvo saa olla 100 mg/nm3 redusoituna 11 % happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 252,46 mg/nm3 ajanjaksolla klo Ympäristöluvan mukaan rikkidioksidin puolen tunnin keskiarvo saa olla 200 mg/nm3 redusoituna 11 % happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 251,11 mg/nm3 ajanjaksolla Ympäristöluvan mukaan hiilimonoksidin puolen tunnin keskiarvo saa olla 100 mg/nm3 red. 11% happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 379,63 mg/nm3 ajanjaksolla klo Kuten edellä. Ympäristöluvan mukaan hiilimonoksidin puolen tunnin keskiarvo saa olla 100 mg/nm3 red. 11% happipitoisuuteen ja tämä arvo vaihteli välillä 268,02 337,08 mg/nm3 ajanjaksolla klo Kuten edellä. Ympäristöluvan mukaan hiilimonoksidin puolen tunnin keskiarvo saa olla 100 mg/nm3 redusoituna 11% happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 103,74 mg/nm3 ajanjaksolla klo Kuten edellä. Ympäristöluvan mukaan hiilimonoksidin vuorokauden keskiarvo saa olla 50 mg/nm3 redusoituna 11% happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 51,77 mg/nm3 ajanjaksolla Huoltoseisokin jälkeen Tilanne korjattiin polttoa muuttamalla Tilanne normalisoitui polttoa ja kalkinsyöttöä ohjaamalla. Tilanne korjattiin polttoparametreja muuttamalla. Kuten edellä. Kuten edellä. Kuten edellä.
9 9 / klo Huoltoseisokin jälkeen laitos ajettiin ylös. Kalkin syöttöjärjestelmässä oli toimintahäiriöitä, joka aiheutti rikkidioksidipitoisuuden korkeita lukemia. Ko. vuorokauden aikana klo Huoltoseisokin jälkeen laitos ajettiin ylös. Polttoprosessin uusien polttoparametrien säätäminen aiheutti päästöylityksen. laitos ajettiin ylös. Polttoprosessin uusien polttoparametrien säätäminen on aiheuttanut neljä hiilimonoksidin puolen tunnin päästöylitystä klo välisenä aikana. Myös vuorokauden keskiarvo ylittyi. Ko. vuorokauden aikana jätteenpolttoaika oli 7 tuntia (ajalla klo ). Ympäristöluvan mukaan rikkidioksidin vuorokauden keskiarvo saa olla 50 mg/nm3 redusoituna 11% happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 62,84 mg/nm3 ajanjaksolla jätteenpolttoaika oli 7 tuntia (klo välisenä aikana) ja yksikään rikkidioksidin puolen tunnin keskiarvo ei ylittänyt luvan raja-arvoa, joka on 200 mg/nm3. Ympäristöluvan mukaan hiilimonoksidin puolen tunnin keskiarvo saa olla 100 mg/nm3 red. 11% happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 112,10 mg/nm3 ajanjaksolla klo Kuten edellä. Ympäristöluvan mukaan hiilimonoksidin vuorokauden keskiarvo saa olla 50 mg/nm3 red. 11% happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 53,21 mg/nm3 ajanjaksolla Ko. vuorokauden aikana jätteenpolttoaika oli 9,5 tuntia klo Poltettavan jätteen seassa on ollut jotain hyvin rikkipitoista jätettä, joka aiheutti päästöraja-arvojen ylittymisen. Kalkin syöttö ja puhdistusjärjestelmä ovat toimineet ylityksen aikana normaalisti klo Hiukkaspäästöt ylittivät rajaarvon tilanteessa, jossa korjattiin pussisuotimen ohituskanavan sulkuläppää. Ympäristöluvan mukaan rikkidioksidin puolen tunnin keskiarvo saa olla 200 mg/nm3 red. 11 % happipitoisuuteen ja tämä arvo vaihteli 204,57-325,45 mg/nm3 ajanjaksolla Ympäristöluvan mukaan hiukkasten puolen tunnin keskiarvo saa olla 30 mg/nm3 redusoituna 11 % happipitoisuuteen ja tämä Kuten edellä. Kuten edellä. Tilanne on normalisoitunut pe jälkeen, eikä päästöylityksiä ole ollut viikonlopun aikana. Ongelmat ovat aiheutuneet kattilan muuttuneesta rakenteesta sekä uuden polttoprosessin ohjaussovelluksen käyttöönotosta sekä sen sisältämistä ohjelmistovirheistä. Tilanne normalisoitui rikkipitoisen jätteen loputtua. Korjauksen jälkeen päästöt normalisoituivat.
10 10 / 30 arvo oli 37,16 ajanjaksolla klo Laitoksessa oli primääriilmapuhaltimen pysähtymisestä johtuvia käyntihäiriöitä illan aikana, mistä syystä hiilimonoksidin arvot ylittyivät. Ympäristöluvan mukaan hiilimonoksidin puolen tunnin keskiarvo saa olla 100 mg/nm3 redusoituna 11 % happipitoisuuteen ja tämä arvo vaihteli välillä 141,57-325,45 ajanjaksolla klo Kuten edellä. Ympäristöluvan mukaan hiilimonoksidin puolen tunnin keskiarvo saa olla 100 mg/nm3 redusoituna 11 % happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 114,03 ajanjaksolla klo Ylityksen aiheutti ohjelmavirhe ilmasyötön testissä klo Häiriö johtui tilanteesta, jossa polttoon tulevan jätteen laatu poikkesi normaalista. Bunkkerista käsin ei kuitenkaan pystytty etukäteen erottamaan poikkeavaa jätettä klo Ylityksen aiheutti äkillinen höyryntuotannon piikki, josta aiheutui myös häiriötilanne mittalaitteessa klo Päästöylityksen aiheutti äkillinen lyhyt sähkökatkos, josta aiheutui kattilan yhtäkkinen alasajo (trippaus). Ympäristöluvan mukaan orgaanisen hiilen (TOC) puolen tunnin keskiarvo saa olla 20 mg/nm3 redusoituna 11% happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 26,01 mg/nm3 ajanjaksolla Ympäristöluvan mukaan rikkidioksidin puolen tunnin keskiarvo saa olla 200 mg/nm3 redusoituna 11 % happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 248,48 ajanjaksolla Ympäristöluvan mukaan orgaanisen hiilen (TOC) puolen tunnin keskiarvo saa olla 20 mg/nm3 redusoituna 11% happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 20,43 mg/nm3 ajanjaksolla Ympäristöluvan mukaan orgaanisen hiilen (TOC) puolen tunnin keskiarvo saa olla 20 mg/nm3 redu. 11 % happipit. ja tämä arvo oli 22,20 mg/nm3 ajanjaksolla klo Kuten edellä. Ympäristöluvan mukaan hiilimonoksidin (CO) puolen tunnin keskiarvo saa olla 100 mg/nm3 red. 11 % happipit. ja tämä arvo oli 124,04 mg/nm3 ajanjaksolla klo Päästöylityksen aiheutti kattilan alasajo huoltotöiden vuoksi. Jätteen epätäydellinen palaminen aiheutti CO-pitoisuuden hetkellisen nousun. Ympäristöluvan mukaan hiilimonoksidin puolen tunnin keskiarvo saa olla 100 mg/nm3 red. 11% happipit. ja tämä arvo vaihteli välillä Tilanne normalisoitui ilmapuhaltimen korjauksen jälkeen. Kuten edellä. Tilanne normalisoitui, kun virhe havaittiin ja korjattiin. Tilanne saatiin normalisoitua kalkin syöttöä maksimoimalla. Pistemäinen ylitys oli hyvin lyhytkestoinen ja tilanne saatiin päästöjen osalta normalisoitua alle neljässä minuutissa. Polttoprosessi normalisoitui, kun sähköt palautuivat. Kuten edellä. Tilanne normalisoitui polttoa ohjaamalla.
11 11 / klo Päästöylityksen aiheutti hetkellinen ongelmatilanne primääri-ilman syötössä, kun laitosta ajettiin ylös huoltoseisakin jälkeen klo Päästöylityksen aiheutti kattilan alasajo huoltotöiden vuoksi. Jätteen epätäydellinen palaminen aiheutti CO-pitoisuuden hetkellisen nousun klo klo Päästölaskennan ja laitosautomaation yhdistävä palvelin hajosi, minkä seurauksena päästöjä seurattiin manuaalisesti. Tällöin kalkinsyötön tekninen vika, joka havaittiin viiveellä johtuen kalkinsyötön laskennallisesta virtausmittauksesta, aiheutti rikkidioksidin ja suolahapon vuorokausirajojen ylittymisen 147,88-178,12 mg/nm3 ajanjaksolla klo Ympäristöluvan mukaan orgaanisen hiilen (TOC) puolen tunnin keskiarvo saa olla 20 mg/nm3 red. 11% happipit. ja tämä arvo oli ,69 mg/nm3 ajanjaksolla klo Ympäristöluvan mukaan hiilimonoksidin puolen tunnin keskiarvo saa olla 100 mg/nm3 redusoituna 11% happipitoisuuteen ja tämä arvo vaihteli välillä 9,20-321,53 mg/nm3 ajanjaksolla klo Suolahapon vuorokeskiarvon raja on 10 mg/nm3 redusoituna 11% happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 15,83; ,60. Rikkihapon vuorokausikeskiarvon raja on 50 mg/nm3 redusoituna 11% happipitoisuuteen ja tämä arvo oli 64,91. Tilanne normalisoitui ilmansyötön ongelman ratkaisemisen jälkeen. Tilanne normalisoitui polton ohjauksella. Tilanne korjattiin heti havaitsemisen jälkeen. Päästökeskiarvot laskettiin korjatuista minuuttiarvoista jälkikäteen manuaalisesti ja laskelmat sekä raportti tapahtumista toimitettiin ELY-keskukselle.
12 12 / 30 4 TIEDOT LAITOKSEN KÄYNTIAJASTA JA PUHDISTUSLAITTEEN KÄYTTÖASTEESTA Westenergyn jätteenpolttolaitoksen käyntiaika vuonna 2016 oli yhteensä 7198 tuntia. Laitoksessa käytettävän tekstiilisuodatinlaitteiston käyttöaste tänä aikana oli 100, 0 %. 5 LASKENNALLISET VUOSIPÄÄSTÖT JA NIIDEN LASKENTAPERUSTEET 5.1 Päästöt ilmaan Jätteenpolttolaitoksen päästöt ilmaan ajanjaksolla on esitetty taulukoissa 9 ja 10. Taulukossa 9 on esitetty jatkuvatoimisten mittausten perusteella lasketut jätteenpolttolaitoksen päästöt (kg) päästökomponenteittain. Taulukosta nähdään, että typenoksidit ylittivät PRTR-kynnysarvon. Taulukko 9. Laitoksen päästöt ilmaan vuonna Päästökomponentti Päästö (kg) PRTR-kynnys (kg) Hiukkaset Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) Suolahappo (HCl) Fluorivety (HF) Rikkidioksidi (SO2) Typenoksidit NO2:na Hiilimonoksidi (CO) Ammoniakki (NH3) Taulukossa 10 on esitetty raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien päästöt (g) vuonna Tiedot on laskettu kertaluontoisten mittausten tuloksista johtamalla muuten kuin elohopean osalta. Sen päästömäärä perustuu jatkuvatoimisten mittausten tuloksiin. Taulukko 10. Laitoksen raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien päästöt vuonna Haitta-aine Päästö (g) PRTR-kynnys (kg) Cd+Ti (Cd) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (As+Pb+Cr+Cu+Ni) Dioksiinit ja furaanit (mg) 0,1 - Elohopea 188,4 10
13 13 / Savukaasujen epäpuhtauksien päästöjen laskentaperusteet Hiukkasten, orgaanisen hiilen (TOC), suolahapon (HCl), fluorivedyn (HF), rikkidioksidin (SO2), typenoksidien (NO2:na), hiilimonoksidin (CO), elohopean (Hg) ja ammoniakin (NH3) päästöt lasketaan seuraavasti. 1) 30 minuutin päästön laskeminen (kg) Päästökomponentin 30 minuutin päästö (kg) = päästökomponentin 30 minuutin keskiarvo (mg/nm3 11 % O2 kuiva) * 30 min savukaasuvirtauksen keskiarvo (Nm3/h 11 % O2 kuiva) * (käyntiaika tämän 30 minuutin aikana/60) * 1/ ) Vuorokausipäästön laskeminen (kg) Vuorokausipäästö on summa puolen tunnin päästöistä. Vuorokausipäästö (kg) = 1/ * (Päästökomponentin 30 min keskiarvo (mg/nm3 O2 kuiva)* 30 min savukaasuvirtauksen keskiarvo (Nm3/h 11 % O2 kuiva) * (Käyntiaika tämän 30 minuutin aikana/60). 3) Kuukausipäästön laskeminen (kg) Kuukausipäästö on summa vuorokausipäästöistä. Kuukausipäästö (kg) = 1/ * (Päästökomponentin vuorokausi keskiarvo (mg/nm3 O2 kuiva)* Käyntiaika (h)*savukaasuvirtauksen vuorokausikeskiarvo (Nm3/h O2 kuiva)). Vuoden 2016 päästöjen osalta on vuorokausien tulokset laskettu palvelinkatkoksen takia manuaalisesti jälkikäteen korjatuista minuuttikeskiarvoista ja nämä tulokset on laitetoimittajan tarkastuksen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksynnän jälkeen liitetty osaksi vuosittaista dataa Raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien päästöjen laskentaperusteet Raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien päästöt on laskettu kertaluonteisten päästömittaustulosten avulla (taulukko 11) seuraavasti: Päästökomponentin päästö (g) vuorokaudessa = Päästökomponentin pitoisuus (mg/nm3 11 % O2 kuiva) * savukaasuvirtauksen keskiarvo (Nm3/h 11 % O2 kuiva) * 24 (h), jonka jälkeen on tehty tarvittavat yksikkömuunnokset. Taulukko 11. Kertaluonteisten päästömittauksien tulokset vuonna Ajanjakso Cd+Ti Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V PCDD/F (ng/nm 3 ) (μg/nm 3 ) (μg/nm 3 ) ,10 1,2 0, ,10 2,3 0, , ,0003
14 14 / Päästöt veteen Jätteenpolttolaitoksen päästöt veteen muodostuvat rakennusten katoilta sekä piha-alueilta sadeja sulamisvesien mukana kulkeutuvista päästöistä. Vedet johdetaan ojaan, josta edelleen Stormossenutfallettiin, jossa sijaitsee näytepiste ns. PV3. Päästöt (kg) vesiin lasketaan seuraavasti: Päästöt veteen (kg) = veden pitoisuus (g/m3) * virtaama (m3). Vuoden 2016 aikana Stormosseutfalletiin pumpattu vesimäärä oli kuutiota. Taulukossa 12 on lueteltu päästöt Stormossenutfallettiin. Nämä päästötiedot on syötetty Tyvijärjestelmään kohtaan Vesiensuojelu ja laskennassa käytettyjen näytteiden tiedot on syötetty järjestelmän kohtaan Näytetiedot. Taulukko 12. Päästöt Stormosseutfalletiin (PV3) vuonna Haitta-aine Päästö (kg) Kiintoaine 152,01 CODMn 901,2 Kokonaistyppi 285,6 Ammoniumtyppi 32,6 Nitraatti- ja nitriittityppi 185,3 Kokonaisfosfori 5,10 Kloridi 1465,8 Fosfaattifosfori 4,99 Elohopea 0,00 Arseeni 0,02 Kadmium 0,00 Kromi 0,15 Kupari 0,13 Lyijy 0,02 Nikkeli 1,00 Rauta 99,89 Sinkki 1,06 AOX 1,39 Öljyn hiilivetyindeksi välillä C10-C40 1,09 Kloorihiiilivedyt - alfa-hch 0,00 - heksaklooribentseeni 0,00 - lindaani 0,00 - heptaklori 0,00 - oksiklordaani 0,00 - gamma-klordaani 0,00
15 15 / 30 - alfa-klordaani 0,00 - trans-nonaklori 0,00 - DDE 0,00 - DDD 0,00 - DDT 0,00 PAH - naftaleeni 0,00 - fluoreeni 0,00 - asenafteeni 0,00 - asenaftyleeni 0,00 - fenantreeni 0,00 - antraseeni 0,00 - fluoranteeni 0,00 - pyreeni 0,00 - bentso(a)antraseeni 0,00 - kryseeni 0,00 - bentso(b)fluoranteeni 0,00 - bentso(k)fluoranteeni 0,00 - bentso(a)pyreeni 0,00 - dibentso(ah)antraseeni 0,00 - bentso(ghi)peryleeni 0,00 - indeno(1,2,3-cd)pyreeni 0,00 Kloorifenolit - 2,4+2,5-dikloorifenoli 0,00-2,6-dikloorifenoli 0,00-3,5-dikloorifenoli 0,00-2,3-dikloorifenoli 0,00-3,4-dikloorifenoli 0,00-2,4,6-trikloorifenoli 0,00-2,3,5-trikloorifenoli 0,00-2,4,5-trikloorifenoli 0,00-2,3,4-trikloorifenoli 0,00-3,4,5-trikloorifenoli 0,00-2,3,5,6-tetrakloorifenoli 0,00-2,3,4,6-tetrakloorifenoli 0,00-2,3,4,5-tetrakloorifenoli 0,00 - pentakloorifenoli 0,00 - bisfenoli A 0,00
16 16 / 30 6 TIEDOT VASTAANOTETTUJEN JÄTEPOLTTOAINEIDEN LAADUSTA JA MÄÄRISTÄ JÄTELUOKITTAIN JAOTELTUNA JÄTTEEN TOIMITTAJIEN MUKAAN Taulukossa 13 on lueteltu laitoksen vastaanottamien jätepolttoaineiden laatu ja määrä vuonna Taulukko 13. Jätteenpolttolaitoksen vastaanottamat jätepolttoaineet. Jätehuoltoyhtiö Jäteluokka Vastaanotettu jätemäärä (t) Oy Botniarosk Ab Lakeuden Etappi Oy Millespakka Oy Oy Stormossen Ab Vestia Oy YHTEENVETO KERTALUONTEISISTA MITTAUKSISTA JA SELVITYKSISTÄ Määräys 4 Polttoon Lakeuden Etappi Oy:n toimesta tuodusta paalatusta penkkajätteestä on toimitettu raportit Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle ja Määräys 8 Savukaasujen viipymäajasta ja poltto-olosuhteista kattilaan kevään huoltoseisokissa tehtyjen muutostöiden jälkeen tehdystä todennusmittauksesta on lähetetty Etelä-Pohjanmaan Elykeskukselle kattilatoimittaja HZI:n laatima raportti Määräys 21 Jätebunkkerille kevään huoltoseisokin yhteydessä tehdyn kuntotarkastuksen tarkastuspöytäkirja lähetettiin Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle Tarkastuspöytäkirjan perusteella bunkkeri oli erittäin hyväkuntoinen. Määräys 28 Nab Labs Oy:n suorittamista jätteenpolttolaitoksen AST-laadunvarmistusmittauksista ja savukaasupäästömittauksista on lähetetty raportti Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle Määräys 29 Nab Labs Oy:n ja Ambiotican sammalpallomenetelmällä vuonna 2015 suorittamasta bioindikaattoritutkimuksesta on toimitettu tutkimusraportti Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle
17 17 / 30 Määräys 30 Kesällä 2016 suoritetuista määräyksen 30 mukaisista silomunuaisjäkälän seurantamittauksista lähetettiin Ely-keskukselle FM Kimmo Jääskeläisen laatima raportti Määräys 34 Ekokemin laatima Vuosiraportti 2015 Westenergy Oy Ab Mustasaaren jätteenpolttolaitoksen kattilatuhkasta ja savukaasunpuhdistusjätteestä lähetettiin Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle ja Mustasaaren kunnalle Lisäksi Lakeuden Etappi Oy:n toteuttamista pohjakuonan perusmäärittelystä ja laadunvalvontakokeesta vuonna 2015 on toimitettu tutkimusseloste Etelä- Pohjanmaan Ely-keskukselle ja Mustasaaren kunnalle Määräys 35 Jätelaaduntarkastuksista lämpöarvomittauksineen toimitettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle vuoden 2016 aikana 75 raporttia. Puolivuotisraportti aikaväliltä heinä-joulukuu 2015 lähetettiin ELY-keskukselle ja vastaava raportti aikaväliltä tammi-kesäkuu Määräys 45 Vuoden 2015 vuosikertomus, joka sisältää määräyksen 45 julkisen tiedottamisvelvollisuuden piirissä olevat asiat, on lähetetty Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle, Mustasaaren kunnalle ja Vaasan kaupungille Vuosikertomus on asetettu julkisesti nähtäville yhtiön verkkosivuilla sähköisessä muodossa ja se on saatavilla myös painettuna versiona. Määräys 41 Joulukuun 1-2. päivä tapahtuneista päästörajaylityksistä on toimitettu erillinen selvitys manuaalisesti laskettuine päästöraportteineen Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle Ympäristölupahakemus Westenergy Oy Ab:n hakemus ympäristöluvan muutoksesta on lähetty liitteineen Länsi- ja Sisä- Suomen Aluehallintovirastolle ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle Perustilaselvitysraportti Ramboll Oy:n Westenergy Oy Ab:n Mustasaaren jätteenpolttolaitoksesta laatima perustilaselvitys on lähetetty Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle sekä Mustasaaren kunnalle ja Vaasan kaupungille Ilmanlaatuselvitys Ilmatieteen Laitoksen laatima Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen ilmanlaatuvaikutusten arviointi on lähetetty Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle, Mustasaaren kunnalle ja Vaasan kaupungille
18 18 / 30 8 YMPÄRISTÖNSUOJELUINVESTOINNIT Vuonna 2016 suoritettiin kaksi energiatehokkuuteen ja myös osittain ilmansuojeluun kohdistunutta investointia. Nämä olivat primääri-ilmansyötön muutos ja LEA- eli matalan ilmaylimäärän moodin käyttöönotto laitoksen ajossa. Näiden investointien kustannukset olivat seuraavat: LEA: Primääri-ilmansyöttö: LEA:n perusajatuksena on vähentää tulipesään syötettävän paloilman määrää ja optimoida sen syöttö tarkemmin kullakin hetkellä arinalla poltossa olevan jätteen mukaan. Tällä saavutetaan energiatehokkaampi palaminen, suhteellisesti pienempi typen oksidien muodostuminen poltossa ja sitä kautta vähäisempi ammoniakin kulutustarve. Laitetoimittaja HZI:n testien perusteella ja laitoksen käytössä vuoden 2016 aikana saadun kokemuksen tukemana voidaan sanoa näiden tavoitteiden onnistuneen. Osana polton tehostamista arinan ilmansyöttöä parannettiin siten, että primääri-ilma jaetaan nyt arinan pääosalla elementtikohtaisesti sektorijaon sijaan ja syöttö voidaan siis polttoa monitoroimalla kohdistaa juuri sinne, jossa paloilmaa tarvitaan jätepatjalla eniten. Näiden tekniikoiden yhdistelmällä pyritään tehokkaampaan ja täydellisempään polttoon pienemmillä päästöillä ja niiden tarkkoja asetusarvoja optimoidaan jatkossakin parhaan tehon saavuttamiseksi. Näiden lisäksi on vuoden 2016 aikana osana ympäristöluvan muutosprosessia käynnistetty esiselvitystyö savukaasupesurihankinnan vaatimuksista, teknisistä ratkaisuista ja toteuttamismahdollisuuksista.
19 19 / 30 9 LIITTEET Liite 1. Bunkkerin salaojien kokoojakaivon tulokset Liite 2. Pohjaveden tarkkailun tulokset
20 20 / 30 LIITE 1 Bunkkerin salaojien kokoojakaivon vesinäytteiden tulokset 2016 Pvm ph COD(Cr) mg/l Väri mg Pt/l Sähkönjohtavuus ms/m ,7 25 7, , , ,9 28 7, , ,8 27 7, , , , , , , , , , , , Kommentit ulkonäöstä ja hajusta
21 21 / 30 LIITE 2 Pohjaveden tarkkailun tulokset 2016 Pohjaveden pinnan korkeus, putken suulta (m) Kevät ,00 8,20 2,20 8,67 Syksy ,30 8,80 2,40 8,70 Veden lämpötila ( T) Happi O2 (mg/l) Hapen kylläisyysaste (%) Kiintoaine (mg/l) COD(Mn) (O2 mg/l) Kloridi (mg/l) 6,8 6,6 4,9 6,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <3 <3 <3 < ,3 17 9, ,4 6,8 6,6 7,6 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <3 <3 <3 < ,
22 22 / 30 Johtokyky (ms/m) ph Typpi (µg/l) Ammoniumtyppi (µg/l) Nitriitti- ja nitraattityppi (µg/l) Fosfori (µg/l) Fekaaliset koliformiset bakteerit (CFU/100ml) 3, ,9 6,9 6,8 6, < ,8 6,8 6,7 6, , <5
23 23 / 30 Sameus (FNU) Väri (Pt mg/l) Sulfaatti (mg/l), ei luvassa TOC (mg/l), ei luvassa Suolistoperäiset enterokokit (CFU/100 ml) Fosfaattifosfori (µg/l) Rauta (mg/l) <2 <2 <2 51 3, <2 <2 <2 < <5 <5 <
24 24 / 30 Alkaliniteetti (mmol/l) AOX (µg/l) Arseeni (µg/l) Elohopea (µg/l) Kadmium (µg/l) Kromi (µg/l) Kupari (µg/l) ,1 4,8 2,7 1, ,3 0,6 0,2 0,4 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,03 0,07 0,03 0,03 0,95 5,3 1,2 1,5 0,7 2,4
25 25 / 30 Lyijy (µg/l) Nikkeli (µg/l) Sinkki (µg/l) Öljyn hiilivetyindeksi välillä C10-C40 (mg/l) VOC (µg/l) 6,3 0,7 0,52 0,68 0,45 0,50 5,4 1,4 1,7 1,0 4,3 7,0 2,6 1,9 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,61 Kloorihiiilivedyt (µg/l) - alfa-hch - heksaklooribentseeni
26 26 / 30 - lindaani - heptaklori - oksiklordaani - gamma-klordaani - alfa-klordaani - trans-nonaklori - DDE - DDD
27 27 / 30 - DDT PAH (µg/l) - naftaleeni - fluoreeni - asenafteeni - asenaftyleeni - fenantreeni - antraseeni - fluoranteeni 0,03 0,02 0,03
28 28 / 30 - pyreeni - bentso(a)antraseeni - kryseeni - bentso(b)fluoranteeni - bentso(k)fluoranteeni - bentso(a)pyreeni (µg/l) - dibentso(ah)antraseeni - bentso(ghi)peryleeni - indeno(1,2,3-cd)pyreeni
29 29 / 30 Kloorifenolit (µg/l) - 2,4+2,5-dikloorifenoli - 2,6-dikloorifenoli - 3,5-dikloorifenoli - 2,3-dikloorifenoli - 3,4-dikloorifenoli - 2,4,6-trikloorifenoli - 2,3,5-trikloorifenoli - 2,4,5-trikloorifenoli
30 30 / 30-2,3,4-trikloorifenoli - 3,4,5-trikloorifenoli - 2,3,5,6-tetrakloorifenoli - 2,3,4,6-tetrakloorifenoli - 2,3,4,5-tetrakloorifenoli - pentakloorifenoli - bisfenoli A (µg/l) - o-kresoli (µg/l)
1 / 12 Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Vuosi 2018 2 / 12 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Jätteenkäsittelyä säätelevä normisto... 3 3 Tuotanto... 4 3.1 Jätteen vastaanotto... 5 3.2 Polttoprosessi...