Source: http://docplayer.cz/6283717-K-a-n-a-l-i-z-a-c-n-i-r-a-d-h-r-a-n-i-c-e-u-a-s-e.html
Timestamp: 2018-06-22 09:58:53+00:00
Document Index: 20255161

Matched Legal Cases: ['zákona č. 254', 'ZÁKONA Č. 254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č.185', 'ZÁKONA Č. 254', 'zákona č. 274', 'čl. 28']

K a n a l i z a č n í ř á d H r a n i c e u A š e - PDF
Download "K a n a l i z a č n í ř á d H r a n i c e u A š e"
1 K a n a l i z a č n í ř á d H r a n i c e u A š e pro veřejnou kanalizaci Hranice, Studánka Počet výtisků: 5 Číslo výtisku: 5
2 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do kanalizace ve správě CHEVAK Cheb, a.s.: veřejná kanalizace Hranice veřejná kanalizace Studánka na území obce Hranice ; v k.ú.: Hranice u Aše na území obce Studánka ; v k.ú.: Studánka u Aše; v k.ú. Pastviny u Studánky Zpracovatel kanalizačního řádu: CHEVAK Cheb, a.s., odd. vodorozvoje, Hana Mlsová Zpracováno: v říjnu 2007 Z á z n a m y o p l a t n o s t i : Schváleno podle 115 odst. 17 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění o vodách, rozhodnutím odboru životního prostředí Městského úřadu v Aši: dne... č.j.... s platností:... Kanalizační řád Hranice, Studánka 2
3 Případné poruchy a ohrožení provozu veřejné kanalizace se hlásí provozu Aš, společnosti CHEVAK Cheb a.s. na telefonní čísla: v pracovní době: , po pracovní době: Únik látek závadných vodám - viz. kapitola 8 KŘ, které mohou způsobit havárii ve smyslu "Vodního zákona", mohou vniknout nebo unikly do kanalizace a ohrožují tak provoz a obsluhu kanalizace a čistírny odpadních vod, ohrozit zdraví a život obsluhy kanalizace a následně ohrozit vodní toky je povinen hlásit každý subjekt nebo osoba neprodleně provozovateli kanalizace a také Polici ČR a Hasičskému záchrannému sboru ČR Kanalizační řád Hranice, Studánka 3
4 O B S A H T E X T O V Á Č Á S T 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2.1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY URČUJÍCÍ EXISTENCI, PŘEDMĚT A VZTAHY PLYNOUCÍ Z KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2.2. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2.3. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2.4. VODOHOSPODÁŘSKÉ ZÁSADY PŘÍSTUPU K ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 2.5. ODPADNÍ VODY 2.6. TYPY KANALIZACE 3. POPIS ÚZEMÍ 3.1. CHARAKTER LOKALITY HRAMNICE U AŠE 3.2. CHARAKTER LOKALITY STUDÁNKA U AŠE 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1. POPIS KANALIZACE HRANICE U AŠE A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE ODLEHČENÍ NA STOKOVÉ SÍTI KANALIZACE HRANICE U AŠE ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD II. (sídliště)hranice U AŠE 4.2. POPIS KANALIZACE STUDÁNKA U AŠE A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE ODLEHČENÍ NA STOKOVÉ SÍTI KANALIZACE STUDÁNKA U AŠE ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD I. STUDÁNKA U AŠE 5. ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD, POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ 5.1. MĚSTSKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD HRANICE U AŠE 5.2. LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Z ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD HRANICE 5.3. PROJEKTOVANÉ PARAMETRY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 5.4. DOSAHOVANÉ HODNOTY NA ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD V ROCE ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU 7. PODMÍNKY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE 7.1. POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD 8. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI 8.1. DLE ZÁKONA Č. 254/2002 Sb. O VODÁCH; LÁTKY, KTERÉ VE SMYSLU TOHOTO ZÁKONA NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI: 8.2. DÁLE LÁTKY 9. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE. Kanalizační řád Hranice, Studánka 4
5 9.1. ZÁKLADNÍ LIMITY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE tabulka č INDIVIDUÁLNÍ LIMITY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE 10. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 11. KONTROLA KVALITY ODPADNÍCH VOD ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD KONTROLA PROVÁDĚNÁ ODBĚRATELEM - PRODUCENTEM ODPADNÍCH VOD KONTROLA PROVÁDĚNÁ PROVOZOVATELEM VÝČET A INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ODBĚRŮ A ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD 12. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVARIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU T E X T O V Á P Ř Í L O H A příloha č.1 - Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod příloha č.2 - Informativní výpis z platných zákonů a předpisů, které se dotýkají problematiky kanalizačních řádů. G R A F I C K É P Ř Í L O H Y příloha č. 1 - PŘEHLEDNÁ SITUACE měř. 1 : příloha č. 2 - SCHEMA KANALIZACE HRANICE U AŠE, STUDÁNKA U AŠE měř. 1 : Kanalizační řád Hranice, Studánka 5
6 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě VEŘEJNÉ KANALIZACE HRANICE, STUDÁNKA; tyto veřejné kanalizace jsou zakončeny čistírnou odpadních vod Hranice. Nachází se na území obcí: HRANICE, STUDÁNKA KANALIZACE HRANICE Vlastník CHEVAK Cheb, a.s Město Hranice Identifikační číslo (IČ) Sídlo Tršnická 11, Cheb U pošty 182, Hranice Provozovatel CHEVAK Cheb, a.s IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ HRANICE /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ HRANICE (obec Hranice) /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD HRANICE (obec Hranice) /1 KANALIZACE STUDÁNKA U AŠE Vlastník CHEVAK Cheb, a.s Město Hranice Identifikační číslo (IČ) Sídlo Tršnická 11, Cheb U pošty 182, Hranice Provozovatel CHEVAK Cheb, a.s IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ STUDÁNKA (obec Hranice) /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ STUDÁNKA /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU STUDÁNKA-HRANICE (obec Hranice) /1 Kanalizační řád Hranice, Studánka 6
7 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do veřejné kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění, v souladu s vodohospodářskými právními normami, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod z městské ČOV Hranice do vod povrchových ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY URČUJÍCÍ EXISTENCI, PŘEDMĚT A VZTAHY PLYNOUCÍ Z KANALIZAČNÍHO ŘÁDU zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění vyhláška č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zák. č. 274/2001 Sb VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem (resp. provozovatelem) kanalizace a odběratelem producentem odpadních vod. Kanalizační řád stanovuje druhy vod, které mohou být do veřejné stokové sítě vypouštěny a jejich množství a míru znečištění. Kanalizační řád stanovuje druhy vod, které nesmí být do veřejné stokové sítě vypouštěny a seznam látek závadných vodám, které nesmí do kanalizace vniknout. Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratelem) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno dle 10 a podléhá sankcím podle 33 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Vlastník pozemku nebo stavby, připojených na kanalizaci, nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení; tyto vody mohou být likvidovány pouze na městské ČOV Aš, případně další určené ČOV Cheb a to na základě platné smlouvy uzavřené mezi odběratelem (producentem odpadních vod) a provozovatelem kanalizace. Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění stanovenou tímto kanalizačním řádem - základní limity znečištění odpadních vod. V případě přesahujícím určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci. Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách. Kanalizační řád Hranice, Studánka 7
8 2.3. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání veřejné stokové sítě Hranice a Studánka tak, aby zejména : bylo plněna příslušná ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., "o vodách" v platném znění a souvisejících předpisů byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosaženo vhodné kvality kalu byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě 2.4. VODOHOSPODÁŘSKÉ ZÁSADY PŘÍSTUPU K ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Současné směry a trendy v městském odvodnění je možno shrnout do těchto základních bodů: redukce množství neznečištěných vod přiváděných na ČOV; stokovou síť je třeba chránit před balastními vodami, cizími vodami a částí dešťových vod relativně čistých neznečištěné vody se mají především zasakovat; pokud to není možné, mají se tyto vody odvádět přímo do vodních toků, přičemž se má pokud možno využít možnosti jejich přirozeného zadržení v lokalitě (retence) na kanalizační síti jsou navrhována taková opatření (ať už charakteru retence nebo řízení odtoku), aby stoková síť byla zatěžována pokud možno rovnoměrně a tím i bezpečně a nedocházelo k lokálním přetížením systému u existující zástavby s již vybudovaným systémem je nutno postupovat velmi citlivě a vycházet z realizovatelnosti doporučovaných opatření u nové zástavby je nutno dbát na to, aby systém odvodnění byl v souladu s celkovou koncepcí odvodnění lokality zásadou je, k městskému odvodnění využít takové prostředky, aby byl umožněn návrat k přirozeným odtokovým poměrům v povodí pro realizaci a posuzování způsobu odkanalizování objektů je nutno respektovat typ kanalizační sítě v daném území 2.5. ODPADNÍ VODY Veřejné kanalizace Hranice, Studánka a čistírna odpadních vod Hranice jsou určeny pro odvádění a čištění splaškových odpadních vod. Ostatní vody mohou být do veřejné kanalizace vypouštěny a přiváděny na ČOV jen pokud je toto vypouštění v souladu s ustanoveními tohoto kanalizačního řádu. V odkanalizovaných lokalitách se mohou vyskytovat nebo vznikat tyto vody: v bytovém fondu obyvatelstvo v zařízeních občansko-technické vybavenosti městská vybavenost dešťové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací), jiné (podzemní, drenážní a balastní vody vznikající v zastaveném území) cizí vody (minerálky, vody z domovních studní) vody znečištěné při výrobní činnosti (technologické, průmyslové vody) výroba, provozovny, podniky průmysl Kanalizační řád Hranice, Studánka 8
9 Odpadní vody z bytového fondu (obyvatelstvo) Jedná se o splaškové odpadní vody z domácností; z nemovitostí napojených přímo na kanalizační síť. Do kanalizace není dovoleno vypouštět kanalizační přípojkou splaškové odpadní vody přes septiky. Odpadní vody městské vybavenosti Jedná se o splaškové odpadní vody a odpadní vody znečištěné ze sféry služeb, např. restaurace (vody z kuchyní), kotelny (technologické vody, kondenzáty), bazény (prací vody), ČS PHM (vody s obsahem ropných látek, vody z myček automobilů) apod.; z nemovitostí, které jsou napojeny přímo na kanalizační síť. Dešťové a povrchové vody Jedná se o dešťové vody z objektů, které jsou napojeny na jednotnou stokovou síť a vody z ploch, které jsou odváděny přes dešťové vpusti do jednotné stokové sítě. Dále se jedná o dešťové vody z ploch určených k parkování aut, které jsou znečištěné a jsou odváděny do kanalizační sítě. Jiné vody Podzemní, drenážní, balastní vody vznikající v zastaveném území. Výskyt těchto vod je možný u všech objektů, které jsou napojeny na kanalizaci. Odpadní vody z výrobní činnosti průmyslové odpadní vody Jedná se o odpadní vody z výrobních areálů podniků a provozoven, znečištěné z výrobního procesu. Cizí vody Vody užívané jako pitné nebo užitkové z jiných zdrojů než je veřejný vodovod, které jsou po užití vypouštěné do kanalizační sítě. Nebo vody podzemní, balastní případně drenážní, které jsou do kanalizace odváděny přímo přípojkami resp. vnitřní kanalizací napojených odběratelů nebo do kanalizace vnikají dešťovými vpusti. Do sféry městské vybavenosti se pro účely tohoto kanalizačního řádu zahrnují zejména: školní jídelny, restaurace, podnikové kuchyně a vývařovny jídel čerpací stanice pohonných hmot a myčky autoservisy, autobazary, parkoviště kotelny, bazény případně další zařízení s technologickou úpravou vody Průmyslové vody v lokalitě Hranice a Studánka v současnosti nevznikají 2.6. TYPY KANALIZACE Typ kanalizace je nutno vždy respektovat, do kanalizace lze odvádět pouze takový druh vod, pro které je v konkrétním místě vypouštění kanalizace tímto kanalizačním řádem určena. Stoková síť v lokalitě Hranice je vybudována převážně jako oddílná. Pouze části stokové sítě Hranice, vybudované v dřívějších letech jako jednotná splašková kanalizace slouží jako jednotná. Stoková síť Studánka je vybudována jako jednotná, avšak bez možnosti dalšího napojování dešťových vod. (V současnosti je již veškerá odpadní voda z lokality Studánka přečerpávána do Hranic. Kanalizační řád Hranice, Studánka 9
10 3. POPIS ÚZEMÍ 3.1. CHARAKTER LOKALITY HRANICE Město Hranice mělo podle posledních oficiálních statistických údajů celkem 2266 trvale bydlících obyvatel. Zástavbu v obci tvoří bytové domy, rodinné domy a objekty občanské vybavenosti. V Hranicích působí několik průmyslových firem, které však nevyžadují individuální sledování. Město Hranice leží v severozápadní části Ašského výběžku, cca 2,5 km na sever od obce Studánka, na území o rozloze cca 3180 ha. Průměrný srážkový úhrn je v této lokalitě 700,0 mm/rok. Odpadní vody z města jsou odváděny gravitační oddílnou splaškovou stokovou sítí na městskou ČOV. Odpadní vody z lokality sídliště jsou svedeny gravitačně do ČS II a odtud jsou čerpány výtlačným řadem V2 do gravitační stokové sítě města Hranice a odváděny na ČOV Hranice. Na veřejnou kanalizaci je napojeno 1460 obyvatel města,prostřednictvím 199 kanalizačních přípojek. Město Hranice je zásobováno vodou z veřejného vodovodu CHEVAK Cheb,a.s. Rozvodná vodovodní síť je součástí skupinového vodovodu Nebanice Aš - Podhradí Studánka - Hranice. Na vodovod je napojeno 1820 obyvatel obce,prostřednictvím 211 vodovodních přípojek. Na veřejnou kanalizaci ve správě CHEVAK Cheb, a.s. nejsou napojeny všechny objekty v okrajových částech města. Některé objekty mají vlastní septiky nebo žumpy na vyvážení CHARAKTER LOKALITY STUDÁNKA V obci Studánka bylo podle posledních oficiálních statistických údajů z roku 2002 celkem 339 trvale bydlících obyvatel. Zástavbu v obci tvoří bytové domy, rodinné domy a objekty občanské vybavenosti. Na východním okraji obce je výrobní areál bývalé firmy Textilana. Areál není v současné době využíván k výrobní činnosti. Obec Studánka leží cca 2,5 km na jih od města Hranice, na území o rozloze cca 0,42 km 2. Průměrný srážkový úhrn je v této lokalitě 700,0 mm/rok. Odpadní vody z obce jsou odváděny gravitační oddílnou splaškovou stokovou sítí do čerpací stanice odpadních vod (ČS I.). Odtud jsou čerpány výtlačným řadem do veřejné stokové sítě města Hranice a odváděny na ČOV Hranice. Na veřejnou kanalizaci je napojeno 330 obyvatel obce,prostřednictvím 24 kanalizačních přípojek. Obec Studánka je zásobována vodou z veřejného vodovodu CHEVAK Cheb,a.s. Rozvodná vodovodní síť je součástí skupinového vodovodu Nebanice Aš - Podhradí - Studánka a je napojena ve VDJ Studánka u Aše. Na vodovod je napojeno 333 obyvatel obce, prostřednictvím 35 vodovodních přípojek. 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1. POPIS KANALIZACE HRANICE A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE Stoková síť veřejné kanalizace Hranice je z více než 75 % v majetku Města Hranice a ve správě společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Stoková síť v lokalitě Hranice je vybudována převážně jako oddílná. Pouze části stokové sítě Hranice, vybudované v dřívějších letech jako jednotná splašková kanalizace, slouží jako jednotná. Vzhledem ke stávajícímu trendu ve výstavbě, tj. v důsledku trendu budování zpevněných ploch a jejich odvodňování do kanalizace, dochází ke zvyšování maximálních průtoků ve stokové síti a k rychlému vyčerpání jejích kapacitních možností. Proto, aby nedocházelo k nevhodnému naředěných odpadních vod a Kanalizační řád Hranice, Studánka 10
11 jejich odlehčování do recipientu, aby nedošlo k vyčerpání kapacity stokové sítě napojené na čerpací stanice, která byla vybudována především pro odkanalizování splaškových vod, posuzuje správce kanalizace při vydávání souhlasu k napojení dešťových vod ze stávajících a nově budovaných zpevněných ploch a střech v lokalitě individuálně každou stavbu a preferuje odvádění dešťových vod mimo veřejnou kanalizaci v souladu se stávajícími trendy odvodnění urbanizovaných území. Vzhledem ke skutečnosti, že odpadní vody v některých lokalitách jsou čerpány, je dalším důvodem také ekonomický aspekt odvádění odpadních vod (náklady na el.energii pro ČS). Stoková síť odvádí odpadní vody splaškové a dešťové z 310,9 ha plochy intravilánu města systémem stok o celkové délce 13,83 km na městskou mechanickou-biologickou čistírnu odpadních vod Hranice. Konfigurace terénu je v Hranicích, z hlediska odvádění odpadních vod na jednu centrální čistírnu, příznivá. Pouze jednu část intravilánu ve východní části města (tzv.sídliště) není možno do povodí kmenové stoky odvodnit gravitačně. Proto je v této části města vybudována čerpací stanice odpadních vod ČS II, která přečerpává splaškové vody do povodí Hranického potoka. Stoková síť je různorodá jak z hlediska stáří, tak materiálového provedení a hloubek uložení. Hloubka uložení stok nepřesahuje 4,5 m. S výjimkou stok budovaných v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí městské ČOV a kromě stok budovaných pro novou bytovou zástavbu po roce 2000 je kanalizace starší 50-ti let. V roce 2002 byla dokončena společně s rekonstrukcí městské ČOV rozsáhlá dostavba stokového systému v Hranicích a stavba byla uvedena do trvalého provozu. Hlavní objekty na veřejné kanalizaci Hranice : kmenové stoky A,C, BB,CA1,CA2/B,CA3/B,CD,CD1,CF,CG čerpací stanice odpadních vod ČS II výtlak V2 z čerpací stanice ČS II mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Hydrovit 500 S Kmenové stoky A a BB jsou určeny jako dešťové oddílné, stoka A je vyústěna v Hranickém potoce. Ostatní kmenové stoky jsou určeny jako splaškové oddílné, pouze některé úseky starších stok jsou určeny jako jednotné (viz schéma kanalizace). Veškeré stoky končí v kmenové stoce C, která vede v profilu DN 300 až na městskou ČOV. Výtlačný řad V2 z ČS II je veden do upravené revizní šachty v ulici Na Vyhlídce. Výtlak je z materiálu PVC a profilu DN 65, hloubka uložení se pohybuje od 1,2 do 2,0 m. údaje o kanalizační síti Hranice u Aše délka kanalizační sítě celkem ,5 m z toho k.ú. Hranice ,5 m z toho Kanalizace Chevak 2 052,7 m Kanalizace provozovaná ,8 m Kanalizace neprovozovaná 1 337,99 m z toho režim proudění Gravitační ,2 m Výtlačný 291,3 m z toho typ kanalizace Jednotná 1 099,37m Kanalizační řád Hranice, Studánka 11
12 Oddílná splašková Oddílná Dešťová 9 825,7 m 2 904,4 m z toho profily stok Kruhové ,5 m Ostatní 590,02 m z toho DN stok méně než ,05 m ,9 m více než ,52 m z toho materiál stok Kamenina 4 066,81 m Plast 8 859,36 m Ostatní 903,3 m ODLEHČENÍ NA STOKOVÉ SÍTI KANALIZACE HRANICE Na stokové síti Hranice je vybudováno pouze jedno odlehčení a to přímo v areálu ČOV Hranice. Je součástí ČOV Hranice ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD II HRANICE (sídliště) Čerpací stanice ČS II Hranice (sídliště) je podzemní objekt. Typová plastová ČS BMTO má vnitřní průměr 2,2 m a je ve spodní části obetonována. Je vybavena dvěma stejnými čerpadly JUNG UAK 25/2M o příkonu 2,7 kw fixovanými na spouštěcích zařízeních.v chodu může být pouze jedno čerpadlo; provoz čerpadel se střídá. Provoz ČS II je plně automatický, chod čerpadel ovládá ultrazvuková sonda ELA SU Přenos dat na dispečink je rádiový. Min.jednou týdně se na ČS musí provádět odtěžení shrabků.. projektové kapacitní parametry ČS II Hranice (Sídliště) Q max.d. 25,5 m 3 /d Q max.h. 5,8 m 3 /h Podrobnější údaje o stokové síti veřejné kanalizace Hranice a o ČS II jsou uvedeny v technické a provozní dokumentaci společnosti CHEVAK Cheb, a.s. množství fakturované pitné a odpadní vody v roce 2006 Hranice vodné celkem m 3 z toho domácnosti m 3 stočné celkem m 3 z toho domácnosti m 3 z toho srážkové vody m 3 Kanalizační řád Hranice, Studánka 12
13 4.2. POPIS KANALIZACE STUDÁNKA A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE Původní veřejná kanalizace CHEVAK Cheb,a.s. byla vybudována pro odkanalizování bytové zástavby v obci Studánka a odváděla odpadní vody na ČOV Studánka. Tuto původní ČOV provozovala firma Textilana. Výstavba oddílné stokové sítě v obci byla dokončena po roce Byla vybudována kmenová stoka z PVC DN 300, která byla napojena na stávající stoku KT DN 300 firmy Textilana. Tato stoka odvádí odpadní vody na novou čerpací stanici odpadních vod ČS I Studánka, odkud jsou odpadní vody odváděny výtlačným kanalizačním řadem V1 z PVC DN 150 do veřejné stokové sítě města Hranice. Na stoku KT DN 300 je napojena i stoková síť,kterou byly dříve odpadní vody odváděny na ČOV Studánka. Část této stokové sítě byla ve správě CHEVAK Cheb,a.s. a zbytek byl provozován firmou Textilana. Tato stoková síť byla vybudována jako jednotná. Stoková síť Studánka je vybudována jako jednotná, avšak bez možnosti dalšího napojování dešťových vod. (V současnosti je již veškerá odpadní voda z lokality Studánka přečerpávána do Hranic ). Objekty veřejné kanalizace Studánka : a) gravitační stoky b) čerpací stanice odpadních vod ČS I Studánka s bezpečnostním přepadem c) výtlak z čerpací stanice Gravitační stoky jsou vybudovány z kameniny DN 300,DN 200 a PVC DN 300, na stokách jsou typové prefabrikované betonové revizní šachty. Na nejnižším místě stokového systému je osazena čerpací stanice odpadních vod ČS I. Z čerpací stanice jsou odpadní vody přečerpávány a odváděny výtlačným potrubím PVC DN 150 do stoky veřejné kanalizace Hranice v Žižkově ulici, místem napojení je revizní šachta. údaje o kanalizační síti STUDÁNKA délka kanalizační sítě celkem 3 543,2 m z toho k.ú. Studánka u Aše, Hranice, Pastviny 3 543,2 m z toho Kanalizace provozovaná 3 543,2 m z toho režim proudění Gravitační 1 909,6 m Výtlačný 1 633,6 m z toho profily stok Kruhové 3 543,2 m z toho DN stok ,6 m ,0 m ,60 m z toho materiál stok Kamenina 1 130,30 m PVC 2 412,90 m bezpečnostní přepad z ČS I 1 ks Kanalizační řád Hranice, Studánka 13
14 ODLEHČENÍ NA STOKOVÉ SÍTI KANALIZACE STUDÁNKA Na stokové síti Studánka je vybudováno jedno odlehčení a to v ČS I (bezpečnostní přepad). Odlehčené odpadní vody nejsou odváděny přímo do recipientu, ale jsou přivedeny odlehčovací stokou v délce cca 10,0m do původní kanalizace firmy Textilana. Tato kanalizace sloužila dříve pro odkanalizování průmyslových vod z barevny a odvádí odlehčené odpadní vody na usazovací laguny a následně do recipientu Rokytnice ČHP Původní kanalizace firmy Textilana není ve správě CHEVAK Cheb, a.s ČERPACÍ STANICE ČS I STUDÁNKA Čerpací stanice odpadních vod I Studánka je zděný nadzemní objekt, vybavený dvěma kalovými čerpadly CGTW 7,4 kw (15A) a CGTW 4,4 kw (8,8A), s hladinovou sondou TCEKFL, zařízením pro automatický přenos údajů o provozu do dispečinku CMSM 3Cx0,75 a rozvaděčem RM2+SRV2. Při výpadku proudu odvede čelní odlehčovač odpadní vodu do usazovací laguny viz popis projektové kapacitní parametry ČS I Studánka Q max.d. 388 m 3 /d Q max.h. 42 m 3 /h Podrobnější údaje o stokové síti a ČS I Studánka jsou uvedeny v technické a provozní dokumentaci CHEVAK Cheb, a.s. množství fakturované pitné a odpadní vody v roce 2006 Studánka vodné celkem m 3 z toho domácnosti m 3 stočné celkem m 3 z toho domácnosti m 3 z toho srážkové vody 185 m 3 5. ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD, POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ Městská čistírna odpadních vod Hranice zajišťuje čistění odpadních vod přiváděných veřejnou kanalizací Hranice a Studánka MĚSTSKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD HRANICE Výstavba městské ČOV byla povolena rozhodnutím odboru vodního hospodářství Okresního národního výboru v Chebu č.j. 1821/VLHZ/ ze dne Do zkušebního provozu byla ČOV uvedena rozhodnutím referátu ŽP Okresního úřadu v Chebu č.j. 2533/ŽP/92 ze dne a do trvalého provozu rozhodnutím referátu ŽP Okresního úřadu v Chebu č.j. ŽP/4074/93 ze dne ,změněného č.j.žp/2898/95 ze dne V roce 1997 byla rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Chebu č.j. ŽP/2846/97 ze dne , povolena rekonstrukce městské ČOV Hranice. Do zkušebního provozu byla rekonstruovaná ČOV uvedena rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Chebu č.j. ŽP/4358/00 ze dne V roce 2001 byl rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu Cheb č.j.žp/5558/01 Kanalizační řád Hranice, Studánka 14
15 ze dne prodloužen zkušební provoz. Do trvalého provozu byla ČOV Hranice uvedena rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu Cheb č.j.žp/1864/02 ze dne Městská ČOV Hranice je mechanicko- biologická ČOV. Čistírnu tvoří tyto objekty: uzavírací šachta lapák písku mechanické předčištění samočisticí česle Fontána lis shrabků ruční česle na obtoku čerpací stanice pro čerpání OV do nádrží ČOV typu Hydrovit 500 S měrný objekt na odtoku štěrbinová nádrž 100m 3 pro anaerobní stabilizaci zachycených kalů a NL denitrifikační nádrž 80 m 3 nitrifikační nádrž 200 m 3 dosazovací nádrž uskladňovací nádrž kalové hospodářství ( plynojem, strojní odvodnění kalů) chemické hospodářství odlehčení 5.2. LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Z ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD HRANICE Vypouštění odpadních vod z městské čistírny odpadních vod Hranice do Hranického potoka bylo povoleno rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Chebu vydaného dne pod č.j. ŽP/1864/02 s platností do Rozhodnutí nabylo právní moci dne množství vypouštěných odpadních vod maximálně 94 m 3.h -1 maximálně 956 m 3..den -1 maximálně m 3.r -1 emisní limity znečištění vypouštěných vod ukazatel p mg/l m mg/l t/rok CHSK Cr ,4 BSK ,6 NL s ,8 + N-NH , PROJEKTOVANÉ PARAMETRY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD HRANICE ukazatel přítok m 3 /d přítok kg/d přítok mg/l Q prům.d Q max.d Q max.h 94,3 - - Kanalizační řád Hranice, Studánka 15
16 BSK 5-123,4 160 NL - 103,5 134 N celk - 14,5 18,8 P celk - 3,7 4, DOSAHOVANÉ HODNOTY NA ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD HRANICE V ROCE 2006 ukazatel Přítok (prům.koncentrace) Odtok (prům.koncentrace) Účinnost (ČOV) EO EO Q 24 7,75l/s CHSK Cr ,9 90,9 % BSK 5 161,97 7,22 95,5 % NL 136 9,7 92,9 % N anorg 34,95 17,1 51,1 % N celk 41,035 18,122 55,8 % P celk 5,51 3,25 41,0 % Podrobnější údaje o čistírně odpadních vod Hranice jsou uvedeny v technické a provozní dokumentaci společnosti CHEVAK Cheb, a.s. 6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Uvedené údaje byly, pro účely zpracování projektové dokumentace jednotlivých objektů na veřejných kanalizacích a ČOV, poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočkou Plzeň a Povodím Ohře s.p. Hranický potok ve správě Povodí Ohře a.s. číslo hydrologického pořadí identifikátor toku je dotčen odtokem: OK ČOV HRANICE odtok ČOV HRANICE údaje o toku nad ČOV Hranice r BSK 5 3,4091 mg/l r CHSK Cr 18,3 mg/l údaje o toku pod ČOV Hranice r BSK 5 4,8415 mg/l r CHSK Cr 17,864 mg/l Rokytnice ve správě Povodí Ohře a.s. číslo hydrologického pořadí identifikátor toku je dotčen odtokem: Bezp.přepad ČS I přes lagunu Kanalizační řád Hranice, Studánka 16
17 7. PODMÍNKY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE Do kanalizace nesmí být vypouštěny odpadní vody znečištěné nad rámec limitů uvedených v kapitole 9 kanalizačního řádu a látky, které nejsou odpadními vodami a jsou uvedené v kapitole 8 kanalizačního řádu. Látky uvedené v kapitole 8 jsou vždy zdrojem ohrožení provozu stokové sítě a čistírny odpadních vod a zdrojem havarijního znečištění odpadních vod a následně i vodního toku. Stoková síť v lokalitě Hranice je vybudována převážně jako oddílná. Pouze části stokové sítě Hranice, vybudované v dřívějších letech jako jednotná splašková kanalizace, slouží jako jednotná. Stoková síť Studánka je vybudována jako jednotná, avšak bez možnosti dalšího napojování dešťových vod. (V současnosti je již veškerá odpadní voda z lokality Studánka přečerpávána do Hranic). Typ kanalizace je nutno vždy respektovat. Při napojování nových producentů na stokovou síť je možno povolit do kanalizace odvádět pouze takový druh vod, pro které je v konkrétním místě vypouštění určena. Do kanalizace zakončené ČOV nesmí být vypouštěny odpadní vody, z pozemku nebo stavby připojené kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci, přes septiky ani přes žumpy. Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci, producent odpadních vod, nesmí z tohoto objektu vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení. Vývoz odpadních vod ze žump nebo kalů ze septiků fekálními vozy a jejich následné vypouštění do kanalizace je zvláštní druh likvidace odpadních vod, která je povolena pouze na místech k tomu vyhrazených, technicky upravených. Pro veřejnou kanalizaci Hranice a Studánka je takovým místem pouze ČOV Aš. V době zpracování kanalizačního řádu probíhá na ČOV Aš rekonstrukce kalového hospodářství. Po dobu rekonstrukce kalového hospodářství a následného zkušebního provozu ČOV je na přechodnou dobu vyvážení kalů a odpadních vod na ČOV Aš zakázáno. Další nejblíže určenou ČOV pro vyvážení kalů a odpadních vod je ČOV Cheb. Majitel objektu, z něhož jsou vody vyváženy, musí mít uzavřenou s provozovatelem kanalizace smlouvu na likvidaci dovážených odpadních vod resp. kalů. Vývoz se netýká látek, které nejsou odpadními vodami. Osazování kuchyňských drtičů na vnitřní kanalizaci je zakázáno. Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č , jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a odvádění odpadů (ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění) do kanalizace je nepřípustné. Podmínkou pro vypouštění vod do veřejné kanalizace je uzavření smlouvy na dodávku vody a odkanalizování odpadních vod mezi dodavatelem t.j. CHEVAK Cheb, a.s. a odběratelem producentem odpadních vod POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD Kanalizační řád Hranice, Studánka 17
18 Producenti odpadních vod jsou povinni svoji činnost organizovat tak, aby byl dodržován tento kanalizační řád, zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, platná vodoprávní rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod. Pokud na pozemku nebo stavbě připojené na kanalizaci vznikají vody přesahující míru znečištění stanovenou kanalizačním řádem t.j. ZÁKLADNÍ LIMITY znečištění odpadních vod uvedené v tabulce č. 1, je producent povinen tyto vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. Každá změna ve výrobě, změna technologie nebo provozu nebo změna užívání objektu vedoucí ke změně kvality vypouštěných odpadních vod musí být nejdříve projednána s provozovatelem kanalizace. Povinnost osadit na vnitřní kanalizaci lapač tuků, jako ochrany kanalizační sítě, pro odvádění odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků živočišného původu, stanoví rozhodnutím vodoprávní úřad na návrh provozovatele kanalizace po posouzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod. Povinnost osadit na vnitřní kanalizaci odlučovač ropných látek, pro odvádění odpadních vod z ploch určených k parkování automobilů nebo z objektů na nichž se provádí manipulace s ropnými látkami apod. stanoví rozhodnutím vodoprávní úřad na návrh provozovatele kanalizace po posouzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod. Povinnost osadit na vnitřní kanalizaci separátory amalgámu s účinností min. 95 % mají všechna zdravotnická zařízení, v nichž se nachází zubní ordinace. Producent, který vypouští do veřejné kanalizace kanalizační přípojkou cizí vody t.j. použité vody z vlastního zdroje pitné nebo užitkové vody nebo použité vody minerální - je povinen množství těchto vod před vypuštěním do veřejné kanalizace měřit. Producent, který vypouští do kanalizace méně vod než odebírá z veřejného vodovodu (technologická spotřeba), je povinen množství odpadních vod před vypuštěním do veřejné kanalizace měřit. Producent, který má stanoveno povolením vodoprávního úřadu nebo smlouvou maximální množství vod vypouštěných do kanalizace, je povinen množství odpadních vod před vypuštěním do veřejné kanalizace měřit. Producenti jsou zejména povinni řádně provozovat svá předčisticí zařízení včetně lapačů tuků, odlučovačů ropných látek apod., kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a výsledky sledování předávat provozovateli kanalizace VYPOUŠTĚNÍ VOD DO JEDNOTNÉ STOKOVÉ SÍTĚ Do jednotné stokové sítě mohou být vypouštěny: Splaškové odpadní vody produkované vlastníky pozemku nebo stavby připojené kanalizační přípojkou na jednotnou stokovou síť. Dešťové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací) - tyto vody mohou být do kanalizace vypouštěny pouze se souhlasem provozovatele kanalizace a pokud připojení dovolují technické možnosti kanalizace. Kanalizační řád Hranice, Studánka 18
19 Jiné vody (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území) - tyto vody mohou být do kanalizace vypouštěny pouze se souhlasem provozovatele kanalizace a pokud připojení dovolují technické možnosti kanalizace, množství vypouštěných vod musí být měřeno. Cizí vody (vody pitné, minerální nebo technologické z jiných zdrojů než je veřejný vodovod) - tyto vody mohou být do kanalizace vypouštěny pouze se souhlasem provozovatele kanalizace a pokud připojení dovolují technické možnosti kanalizace, množství vypouštěných vod musí být měřeno VYPOUŠTĚNÍ VOD DO ODDÍLNÉ SPLAŠKOVÉ STOKOVÉ SÍTĚ Do oddílné splaškové stokové sítě mohou být vypouštěny: Splaškové odpadní vody produkované vlastníky pozemku nebo stavby připojené kanalizační přípojkou na stokovou síť Do oddílné splaškové stokové sítě nesmí být vypouštěny: Dešťové a povrchové vody Jiné vody Cizí vody 8. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí být vypouštěny nebo do ní vnikat tyto látky: 8.1. DLE ZÁKONA Č. 254/2002 Sb. O VODÁCH: LÁTKY, KTERÉ VE SMYSLU TOHOTO ZÁKONA NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI: A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné : 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 9. Kyanidy. B. Nebezpečné látky : 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: Zinek Selen Cín Vanad Měď Arzen Baryum Kobalt Nikl Antimon Berylium Thalium Chrom Molybden Bor Telur Olovo Titan Uran Stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. Kanalizační řád Hranice, Studánka 19
20 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty DÁLE LÁTKY: 1. látky radioaktivní 2. látky infekční a karcinogenní 3. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy 4. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi 5. biologicky nerozložitelné tenzidy, zejména kationtové a neionogenní 6. zeminy 7. neutralizační kaly 8. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod 9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních vod na ČOV 10. látky, které by mohly způsobit ucpávání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky 11. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě 12. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné (v kuchyňských drtičích odpadů), které se dají likvidovat tzv. suchou cestou 13. vody, které nejsou odpadními vodami dle 38, zák. č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění 14. vody, které nejsou odpadními vodami dle ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky 15. použité oleje z fritovacích lázní z kuchyní, kuchyňských a restauračních provozů Výše uvedené látky jsou zdrojem ohrožení provozu stokové sítě a čistírny odpadních vod, případně havarijního znečištění odpadních vod stokové sítě. Pro účely tohoto kanalizačního řádu se mezi zdroje možného znečištění těmito látkami zahrnují všechny objekty v nichž se skladují látky závadné vodám, zejména: čerpací stanice pohonných hmot objekty, v nichž jsou užívána chladící zařízení objekty, v nichž jsou užívány technologie na úpravu vody např. bazény, kotelny výrobní a skladové areály v nichž jsou užívány případně skladovány látky závadné vodám, které mohou vniknout do kanalizace vypuštěním nebo látky sypké, které se do kanalizace mohou dostat naředěním deštěm nebo jiným podobným způsobem nemocnice a zdravotnická zařízení velkokapacitní kuchyně a restaurace 9. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE. Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody v míře znečištění stanovené v tabulce č. 1 ZÁKLADNÍ LIMITY kanalizačního řádu. Vypouštění odpadních vod znečištěných nad rámec uvedených ZÁKLADNÍCH LIMITŮ bez souhlasu provozovatele kanalizace je zakázáno. Kanalizační řád Hranice, Studánka 20
21 V případě vzniku (produkce) odpadních vod s vyššími koncentracemi znečištění musí mít producent s provozovatelem kanalizace smluvně sjednáno vypouštění odpadních vod odchylně od koncentračních limitů uvedených v tabulce č. 1. Určení producenti odpadních vod mají ve vybraných ukazatelích znečištění odpadních vod stanoveny INDIVIDUÁLNÍ LIMITY Seznam určených producentů s INDIVIUÁLNÍMI LIMITY je uveden v tabulce č. 2 a v kapitole 9.2. Provozovatel kanalizace, po posouzení ovlivnění provozu kanalizace a ČOV zvýšenými koncentracemi znečištění, může povolit vypouštění odpadních vod z vyššími maximálními limity znečištění, než jsou limity uvedené v tabulce č. 1. Provozovatel kanalizace je též oprávněn odmítnout vypouštění odpadních vod se zvýšenými nebo výrazně nízkými koncentracemi znečištění, pokud tyto vody mohou ohrozit provoz kanalizace nebo proces čistění vod na ČOV. V případě zjištění vypouštění odpadních vod na rámec ZÁKLADNÍCH resp. INDIVIDUÁLNÍCH LIMITŮ, je toto považováno za "neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace" ve smyslu 10 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Zjistí-li provozovatel kanalizace překročení stanovených limitů ve vypouštěných odpadních vodách, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem. Bude-li zjištěno překročení maximálních hodnot znečištění u vypouštěných odpadních vod závažné nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku je provozovatel kanalizace oprávněn omezit odvádění vod (případně jiných látek) do kanalizace do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení ve smyslu 9 zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění ZÁKLADNÍ LIMITY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE tabulka č. 1 základní limity symbol maximální koncentrační limit (mg/l) v dvouhodinovém (směsném) vzorku základní ukazatele reakce vody ph 6 9,0 teplota T 40 ( o C) biochemická spotřeba kyslíku BSK chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr 800 dusík amoniakální + N-NH 4 30 dusík celkový N cel 45 Fosfor celkový P cel 7 nerozpuštěné látky NL rozpuštěné anorganické soli RAS aniony Sírany 2- SO chloridy Cl 250 fluoridy F - 1,0 kyanidy veškeré CN - 0,2 nepolární extrahovatelné látky NEL 5 Kanalizační řád Hranice, Studánka 21
22 extrahovatelné látky EL 40 Fenoly jednosytné FN 1 1,0 celkový chlor pod mezí detekce sirovodík H 2 S 0,015 tenzidy aniontové tenzidy PAL - A 10 kationtové a neionogenní tenzidy 0 tenzidy kationtové a neionogenní vzhledem k toxickým projevům a jejich relativní biologické stabilitě není možné vypouštět na ČOV halogeny absorbovatelné organicky vázané halogeny AOX 0,03 Kovy Arzen As 0,1 Hliník Al 1,5 Chrom celkový Cr celk 0,3 Chrom šestimocný Cr 0,1 kadmium Cd 0,01 kobalt Co 0,01 Měď Cu 0,2 molybden Mo 0,01 Nikl Ni 0,1 Olovo Pb 0,1 Rtuť Hg 0,005 Selen Se 0,01 stříbro Ag 0,05 Vanad V 0,05 Zinek Zn 0,5 Železo Fe 2,0 ostatní salmonella sp. negativní nález ukazatel salmonella sp. platí pro vody z infekčních zdravotnických s obdobných zařízení 9.2. INDIVIDUÁLNÍ LIMITY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE Vybraní odběratelé mají stanoveny rozhodnutím vodoprávního úřadu nebo smluvně ve vybraných ukazatelích individuální limity maximálního znečištění vypouštěných odpadních vod. Pro ostatní ukazatele znečištění - neuvedené v rozhodnutí vodoprávního úřadu nebo smlouvě na dodávku vody a odkanalizování - platí pro tyto odběratele základní maximální hodnoty znečištění, uvedené v tabulce č. 1 kanalizačního řádu. Seznam odběratelů, kteří mají stanoveny individuální limity znečištění ve vybraných ukazatelích je uveden v tabulce č. 2 kanalizačního řádu. Kanalizační řád Hranice, Studánka 22
23 Kanalizační řád Hranice, Studánka 23
24 10. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v zák. č. 274/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 428/2001 Sb. Odběratel, který vypouští do veřejné kanalizace kanalizační přípojkou cizí vody t.j. použité vody z vlastního zdroje pitné nebo užitkové vody nebo použité vody minerální případně podzemní vody je povinen množství těchto vod před vypuštěním do veřejné kanalizace měřit. Odběratel, který vypouští do kanalizace méně vod než odebírá z veřejného vodovodu (technologická spotřeba), je povinen množství odpadních vod před vypouštěním do veřejné kanalizace měřit. Odběratel, který má stanoveno povolením vodoprávního úřadu nebo smlouvou maximální množství vod vypouštěných do kanalizace, je povinen množství odpadních vod před vypuštěním do veřejné kanalizace měřit. Průmysl a městská vybavenost - objemová produkce odpadních vod je zjišťována u vybraných odběratelů z měřících zařízení odběratelů. U ostatních je stanovován z údajů o množství fakturované vody a počítán v souladu s platnou legislativou s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o velikosti odkanalizovaných ploch. Obyvatelstvo - objemová produkce odpadních vod je zjišťována z údajů o množství fakturované vody. Čistírna odpadních vod - množství odpadních vod přitékajících na městskou ČOV je zjišťováno z přímého kontinuálního měření osazeného na ČOV. Měřící zařízení ke zjišťování okamžitého a kumulativního průtoku odpadních vod neužívali ani neměli nařízeno užívat rozhodnutím vodoprávního úřadu resp. smlouvou v době zpracování kanalizačního řádu žádní producenti odpadních vod z oblasti průmyslu a městské vybavenosti. 11. KONTROLA KVALITY ODPADNÍCH VOD Při kontrole kvality vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními zák. č. 274/2001 Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel veřejné kanalizace v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod na čistírně odpadních vod Hranice. Pokud při pravidelných kontrolách zjistí provozovatel významný nárůst znečištění v přitékajících odpadních vodách nebo dojde k jiné významné změně v množství a kvalitě odpadních vod ve veřejné kanalizaci, podnikne šetření k nalezení zdroje znečištění. O výsledcích šetření (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené producenty odpadních vod a vodoprávní úřad. Pravidelná kontrola a sledování kvality odpadních vod nejsou nutné, pokud jsou do kanalizace vypouštěny pouze splaškové vody ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD Kanalizační řád Hranice, Studánka 24
25 Pro potřebu šetření mimořádných událostí, v případě havárií, při šetření na kanalizační sítí sloužící k určení místa vtoku určitého znečištění do stokové sítě, použije provozovatel kanalizace odběry a rozbory prostých (bodových) vzorků. Vzorky mohou být odebírány ve stokové sítí, na kanalizačních přípojkách případně na vnitřní kanalizaci odběratelů. Pro pravidelnou kontrolu kvality odpadních vod prováděnou provozovatelem kanalizace nebo producentem odpadních vod jsou užívány odběry a rozbory směsných slévaných vzorků KONTROLA PROVÁDĚNÁ ODBĚRATELEM - PRODUCENTEM ODPADNÍCH VOD Odběratelé, producenti odpadních vod, provádí na určených místech odběry odpadních vod a následně rozbory vzorků odpadních vod a to v ukazatelích a s četností určenou rozhodnutím vodoprávního úřadu a smlouvou uzavřenou mezi provozovatelem a producentem. Výsledky rozborů předávají producenti průběžně, nejdéle do jednoho měsíce po odběru vzorku, provozovateli kanalizace. Výsledky rozborů zasílají provozovateli i v tom případě, že rozbory jsou prováděny laboratoří CHEVAK Cheb, a.s KONTROLA PROVÁDĚNÁ PROVOZOVATELEM Provozovatel kanalizace ve smyslu vyhl. č. 428/2001 Sb., kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod vypouštěných do kanalizace u odběratelů uvedených v kapitole 9.2. kanalizačního řádu. Z hlediska kontroly vypouštěných odpadních vod prováděné provozovatelem kanalizace se producenti rozdělují do dvou skupin: producenti pravidelně sledovaní ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní producenti Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných producentů se provádí 2 x až 4 x v běžném roce, kontrola nepravidelně sledovaných producentů se provádí namátkově, podle potřeby a uvážení provozovatele kanalizace. Provozovatel je povinen vyzvat zástupce producenta k účasti na odběru kontrolního vzorku odpadních vod, nabídnout mu část vzorku a sepsat s ním protokol o odběru. Pokud se producent, ač vyzván, k odběru vzorku nedostaví, provozovatel odebere vzorek bez jeho účasti. Kontrola množství a kvality vypouštěných vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - t.j. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou dvouhodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním dílčích vzorků stejných objemů v pravidelných intervalech. Provozovatel provádí také kontrolu provozu a funkčnosti předčisticích zařízení producenta. Na vyžádání předloží producent oprávněným zaměstnancům provozovatele platnou smlouvu na likvidaci a doklady o likvidaci použitých olejů a kalů z lapačů olejů resp. odlučovačů ropných látek případně jiných zařízení a látek. Také likvidace jiného odpadu může být předmětem kontroly např. chemikálie, pevné předměty, ropné látky VÝČET A INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH Kanalizační řád Hranice, Studánka 25
26 Pro účely tohoto kanalizačního řádu není stanoven žádný vybraný producent, u něhož by byla prováděna pravidelná kontrola kvality vypouštěných odpadních vod laboratoří CHEVAK Cheb, a.s PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ODBĚRŮ A ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD Pro uvedené limity znečištění a odběry vzorků prováděné pro jejich kontrolu provozovatelem nebo producentem platí následující podmínky: Dvouhodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 4 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech minut. V určených případech je odběr prováděn vzorkovačem odpadních vod a objem odebraných vod je vztažen k průtoku odpadních vod. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech vzorkování. Čas odběru vzorků se volí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž užití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu Mze č.j / k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). 12. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVARIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí provozu Aš, akciové společnosti CHEVAK Cheb,a.s. na telefon: , nebo na telefonní číslo správy společnosti: Únik látek závadných vodám, které mohou následně vniknout do kanalizace a ohrozit tak provoz a obsluhu kanalizační sítě a čistírny odpadních vod, ohrozit zdraví a život obsluhy kanalizační sítě a následně ohrozit vodní toky (uvedené v kapitole 8) je povinnen hlásit každý subjekt nebo osoba neprodleně provozovateli kanalizace a také Polici ČR a Hasičskému záchrannému sboru ČR. CHEVAK Cheb, a.s , nebo na telefonní číslo správy společnosti: Policie ČR 158 Hasičský záchranný sbor 150 Obecné tísňové volání 112 Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace možné nebezpečí překročení předepsaného limitu znečištění v odpadních vodách (i potencionální). Kanalizační řád Hranice, Studánka 26