Source: http://docplayer.cz/25701555-Metodika-pro-projektovani-povolovani-a-provadeni-zemnich-tepelnych-sond-pro-tepelna-cerpadla-systemu-zeme-x-voda.html
Timestamp: 2018-09-22 06:05:10+00:00
Document Index: 38393077

Matched Legal Cases: ['zákona č. 254', 'zákona č. 252', 'zákona č. 61', 'zákona č. 252', 'zákona č. 500', 'zákona č. 62', 'zákona č. 62', 'zákona č. 183', 'zákona č. 183', 'zákona č. 62', 'zákona č. 183', 'zákona č. 61', 'zákona č. 183', 'zákona č. 254', 'zákona č. 500', 'zákona č. 500', 'zákona č. 183', 'zákona č. 183', 'zákona č. 62', 'zákona č. 62', 'zákona č. 183', 'zákona č. 183', 'zákona č. 254', 'zákona č. 183', 'zákona č. 100']

METODIKA PRO PROJEKTOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND PRO TEPELNÁ ČERPADLA SYSTÉMU ZEMĚ X VODA - PDF
METODIKA PRO PROJEKTOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND PRO TEPELNÁ ČERPADLA SYSTÉMU ZEMĚ X VODA
Download "METODIKA PRO PROJEKTOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND PRO TEPELNÁ ČERPADLA SYSTÉMU ZEMĚ X VODA"
1 METODIKA PRO PROJEKTOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND PRO TEPELNÁ ČERPADLA SYSTÉMU ZEMĚ X VODA ČÁST 1. - TEPELNÁ ČERPADLA O TEPELNÉM VÝKONU DO 30 KW Verze 1.0 (prosinec 2010) Předmluva Česká republika je v evropském i celosvětovém měřítku z hlediska počtu vymezených útvarů podzemní vody zcela unikátní zemí, kdy na ploše cca km 2 je v současnosti v důsledku pestrosti geologického a hydrogeologického prostředí vymezeno 173 vodních útvarů podzemních vod. Využijeme-li však do důsledku terminologie ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách o změně některých zákonů (vodní zákon), kdy vodním útvarem podzemních vod je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo kolektorech, přičemž kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr, je s ohledem na existenci vícekolektorových zvodněných systémů především v pánevních strukturách počet vodních útvarů v ČR podstatně vyšší. Uvážíme-li přitom, že vodní útvar podzemních vod lze charakterizovat společnou formou výskytu vody nebo společnými vlastnostmi a znaky hydrologického režimu, je tato pestrost vodních útvarů podzemní vody nejenom neobyčejným bohatstvím naší republiky, ale také příležitostí a současně závazkem pro jejich racionální využívání v intencích udržitelného rozvoje. Zemní tepelné sondy, o kterých předkládaná metodika pojednává, do tohoto prostředí na tisících místech ročně zasahují a pro jejich projektování, povolování a provádění je nutno zachovávat postup s následující hierarchií: nenarušovat při provádění a provozování zemních tepelných sond přirozenou hydrogeologickou stratifikaci horninového souboru, časově-prostorový režim proudění podzemních vod a jejich jakost využívat přitom dle místních podmínek termální energii akumulovanou v podzemní vodě, neboť ta pro zemní tepelné sondy představuje trvale se obnovující a bilančně specifikovatelný zdroj tepla. S tímto úvodním zadáním které lze považovat za veřejný zájem bylo k tvorbě předkládané metodiky přistoupeno. Svatopluk Šeda zpracovatel metodiky
2 1. ZÁKLADNÍ POJMY Vrt = vertikální dílo vznikající zpravidla strojním vrtáním Vertikální kolektor = Zaplášťový prostor = uzavřené potrubí vkládané do vrtu a napojené na výměník tepelného čerpadla. Ve vertikálním kolektoru obíhá topné médium, přenášející zemské teplo do výměníku tepelného čerpadla prostor mezi stěnou vrtu a vertikálním kolektorem, vyplňovaný materiálem umožňujícím přenos tepla mezi horninou a vertikálním kolektorem Zemní tepelná sonda (vrt pro tepelné čerpadlo systému země x voda, vrt pro využití energetického potenciálu podzemní vod pokud nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod, tzv. suchý vrt, hloubkový vrt geotermální a jiná synonymická sousloví) = vrt + vertikální kolektor + zaplášťový prostor 2. ÚVOD Předkládaná metodika byla Asociací pro využití tepelných čerpadel zpracována na podkladu Příručky Hesenského zemského úřadu životního prostředí a geologie 1 v období září až prosinec 2010 s tím, že její obsahová náplň je přizpůsobena především geologickým, hydrogeologickým a právním podmínkám ČR. Cílem metodiky je orientovat stavebníky, projekční kanceláře, odborné firmy a orgány státní správy v problematice projektování, povolování a provádění zemních tepelných sond po tzv. velké novele vodního zákona č. 252/2001 Sb. zveřejněné pod číslem 150/2010 Sb., která m.j. nově formuluje některé činnosti představující riziko pro vodní režim. Mezi ně patří i zemní tepelné sondy (rozuměj vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda, vrty pro využití energetického potenciálu podzemní vod pokud nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod, tzv. suché vrty, hloubkové vrty geotermální a případná jiná synonymická označení). 3. ZEMSKÉ TEPLO Tepelná energie, vyzařovaná sluncem a tepelná energie, která je předávána do atmosféry zemským povrchem je rozhodující pro teploty do tzv. indiferentní hloubkové úrovně, tj. do hloubky cca 15 m pod povrchem terénu. Pod touto úrovní se již na teplotě neprojevuje vliv ročních období a rozhodující je zde přísun vnitřního tepla Země, přičemž platí, že minimálně pro kontinentální kůru je hlavním producentem tohoto tepla rozpad radioaktivních prvků. Zatímco v hloubce kolem 20 m pod terénem je teplota cca 10 C, směrem do hloubky teplota každých 30 m stoupá o cca 1 C. Mluvíme o tzv. geotermickém gradientu. Znamená to, že v hloubce kolem 100 m je teplota přibližně o 3 C vyšší než je střední roční teplota krajiny (viz následující obrázek). 1 Využívání zemského tepla v Hesensku. Příručka pro tepelná čerpadla a tepelném výkonu do 30 kw., 3. přepracované vydání, Wiesbaden 2007
3 Obr. č.1: Oblast vlivu slunečního záření a vnitřního tepla Země ve svrchní části horninového souboru 4. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZEMSKÉHO TEPLA Nejčastěji používané systémy tepelných čerpadel k získávání zemského tepla jsou zemní tepelné sondy (s vestavenými vertikální kolektory), méně se využívají zemní plošné kolektory. Zemní tepelné sondy mohou být používány k vytápění a chlazení budov, popř. k ukládání tepelné energie. Tyto sondy se instalují do vrtů o hloubkách převážně m, výjimečně mohou být ukládány i v hloubkách menších nebo větších. Obvyklý průměr vrtů ve svrchní části horninového souboru v oboru nezpevněných sedimentů je mm, v níže ležících skalních nebo podskalních horninách kolem 150 mm. Nejčastěji používaným typem sondy je dvojitá sonda U skládající se ze spojené dvojice umělohmotných potrubních smyček ve tvaru U (obr. č. 2). Běžně jsou používány i jednoduché sondy U, které se skládají pouze z jedné smyčky umělohmotné trubky. Podmínkou dobrého přenosu tepla na jedné straně a potřebou oddělit od sebe jednotlivé zvodnělé polohy horninového souboru a stabilizovat stěny vrtu je úprava zaplášťového prostoru, tj. výplň mezikruží mezi stěnou vrtu a vertikálním kolektorem vhodným materiálem. Obvykle se používá směs bentonitu a cementu, v závislosti na místních geologických podmínkách je na výplň mezikruží možné i použití jiných typů materiálů, zejména v kombinaci s případnou potřebou etážového vrstvení zaplášťových vrstev. Ojediněle jsou zatím používány a koaxiální sondy, které se skládají z vnitřní a vnější trubky či jiné typy kolektorů. Speciální případ tepelných sond aplikovaný dosud spíše v zahraničí představují tzv. energetické piloty. Jedná se o základové piloty, které jsou vystrojeny uvnitř uloženými umělohmotnými trubkami, které slouží jako tepelné výměníky. Energetické piloty se používají zpravidla pouze při stavbě budov, které vyžadují hlubší založení na pilotách.
4 Obr. č.2: Zemní tepelné sondy a pata zdvojeného vertikálního kolektoru Zemní plošné kolektory využívají teplo v hloubkové úrovni kolem 2 m pod terénem a jsou uloženy horizontálně. Fungují podle stejného principu jako zemní tepelné sondy, avšak s ohledem na potřebnou plochu která činí až dvojnásobek vytápěné plochy jsou používány méně. Zemní plošné kolektory získávají především tepelnou energii vyzařovanou Sluncem, k regeneraci odebraného tepla pomáhají roční cykly. Předkládaná metodika se kategorií TČ se systémem zemních plošných kolektorů nezabývá. V zahraničí se používají i jiné typy kolektorů jako jsou spirálové sondy, šnekové sondy nebo zemní tepelné koše. Jsou jakýmsi přechodným typem mezi zemními tepelnými sondami a zemními plošnými kolektory. Jejich hloubka se pohybuje kolem 5 6 m a proto nepotřebují tak velkou instalační plochu jako zemní plošné kolektory. Ani touto kategorií se předkládaná metodika nezabývá. Zmíněné typy kolektorů jsou po instalaci a propojení s tepelným čerpadlem pomocí horizontálních potrubních systémů naplněny nemrznoucí kapalinou většinou na bázi etylenglykolu, která přejímá z horninového prostředí zemské teplo a předává ho ve výměníku tepelného čerpadla k jeho účelovému využití pro výrobu tepla a teplé užitkové vody. Do kategorie systému využívajících zemské teplo patří i tepelná čerpadla systému voda x voda, kdy k přenosu zemského tepla mezi odběrovým objektem (vrtem, studnou, aj.) a výměníkem tepelného čerpadla slouží sama podzemní voda se svým tepelným potenciálem. Obecně se rozlišují typy koaxiální, kdy k odběru vody a jejímu vypouštění zpět do zvodněného prostředí je využit pouze jeden objekt a systémy duální, kdy z jednoho objektu se voda čerpá a do druhého objektu se zasakuje. Předkládaná metodika se kategorií TČ systému voda x voda nezabývá.
5 5. PRINCIP FUNGOVÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA Tepelné čerpadlo umožňuje zvyšovat teplo použitím mechanické nebo elektrické energie z nízké teplotní úrovně (v případě zemních tepelných sond v rozmezí od cca 0 C do cca 10 C) na vyšší teplotní úroveň (cca C), která je již použitelná pro topení a ohřev teplé vody. Pracovní (oběhové) medium pohybující se uvnitř vertikálních kolektorů zemních tepelných sond (primární okruh) je přiváděno do odparníku, kde cirkuluje jiné samostatné pracovní médium (sekundární okruh), které se odpařuje. Medium v parném skupenství je přiváděno do kompresoru, kde se ohřívá. V návazném zkapalňovači odevzdává oběhové médium tepelnou energii do topného systému a přeměňuje se opět v chladnou kapalinu. V dalším zařízení, expanzním ventilu, se kapalné pracovní médium rozpíná a jeho teplota dále klesá. V tomto teplotním stavu se vrací do odparníku a celý oběh pracovního média se v uzavřeném sekundárním okruhu opakuje (viz obr. č.3). Tepelné čerpadlo pracuje o to ekonomičtěji, čím menší je tepelný rozdíl mezi tepelným zdrojem, v našem případě zemní tepelná sonda nebo zemní plošný kolektor a zařízení využívající teplo, tj. vlastní topení. Zemní teplo se proto využije nejekonomičtěji ve spojení s nízkoteplotním topným systémem, například podlahovým topením. Ekonomičnost systému tepleného čerpadla se hodnotí tzv. tepelným faktorem. Tento odpovídá poměru otopného tepla a energie příkonu tepelného čerpadla, tj. kompresoru, oběhových čerpadel, apod. Moderní tepelná čerpadla dosahují při správném dimenzování zařízení tepelného faktoru až 4. Obr. č.3: Funkční schéma tepelného čerpadla
6 6. RIZIKA PŘI PROVÁDĚNÍ A PROVOZU ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND Rizika vyplývající z provádění a provozu zemních tepelných sond lze shrnout do třech skupin. Tou první je dimenze a situování zemních tepelných sond, neboť ty při svém provádění a provozu vyvolávají vždy určitý vliv na svoje okolí. Druhou skupinu představuje vliv na vodní režim, protože zemní tepelné sondy prakticky vždy zastihnou minimálně jeden, zpravidla však více útvarů podzemní vody, z nichž každý je charakteristický specifickou formou svého výskytu, vlastnostmi a znaky hydrologického režimu. Do třetí skupiny náleží vliv na okolní stavby či zařízení, ať již se jedná o vliv krátkodobý (při provádění zemních tepelných sond) nebo o vliv trvalý, projevující se především objemovými změnami základové půdy v důsledku měnícího se teplotního pole v okolí sond DIMENZE A SITUOVÁNÍ ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND Správná dimenze zemních tepelných sond je předpokladem pro jejich technický a ekonomický úspěch. Příliš těsné dimenzování může vést jak k velikým problémům v provozu tak jak k nadměrným provozním nákladům. Nadměrné dimenzování naopak vede ke zvýšeným investičním nákladům. Protože výkon tepelného čerpadla je v podstatně funkcí specifické spotřeby tepla objektu který má být vytápěn a výtěžnosti zemského tepla určované geologickou popř. hydrogeologickou situaci lokality, musí se již v projektovém v návrhu sladit dimenzování tepelného čerpadla s místními přírodními podmínkami. Pro návrhové parametry zemních tepelných sond pro tepelné čerpadlo systému země x voda je důležitou veličinou tzv. měrný výkon jímání. Ten udává délku vrtu nutnou pro získání jednoho W tepla. Je významně závislý na charakteru prostředí v němž je vrt vybudován a pohybuje se v širokém rozmezí od 30 do 100 W/m. S největším měrným výkonem jímání lze kalkulovat tam, kde zemské teplo je vertikálním kolektorům předáváno proudící podzemní vodou. Naopak s nejnižším měrným výkonem jímání je nutno kalkulovat v nesaturované zóně v klastických sedimentech. Pro jednoduché případy, tj. pro menší zařízení s topným výkonem do 30 kw je možné stanovit dimenzi systému zemních tepelných sond na základě následujících empirických hodnot. Tabulka 1. Orientační údaje měrného výkonu jímání jednotlivých litologických typů hornin v ČR, v závislosti na míře jejich zvodnění Hornina: Významně zvodnělé horninové systémy (především průlinově a puklinově propustné sedimenty české křídové pánve a jihočeských pánví, průlinově propustné pliopleistocénní sedimenty Kvartéru řeky Moravy, krasově propustné vápence, tektonicky porušená pásma krystalinických hornin, aj.) Měrný výkon jímání 100 W/m a více Pevné skalní horniny o vysoké tepelné vodivosti (např. kompaktní magmatické horniny bazické až ultrabazické Českého středohoří) v kombinaci s významným puklinovým zvodněním 80 W/m
7 Skalní až poloskalní horniny s nevýznamným zvodněním (především magmatické a metamorfované horniny moldanubika či okrajových horstev, izolátory české křídové pánve, sedimenty moravského flyše, aj.) 50 W/m Bezvodé horniny pásma aerace (např. nezpevněné či zpevněné psamitické a psefitické sedimenty, případně skalní a podskalní magmatické a metamorfované horniny situované vysoko nad erozní bází) 30 W/m a méně Do budoucna se však jeví jako zcela nezbytné nahradit výše uvedený zjednodušený empirický podklad exaktním materiálem sestaveným pro jednotlivé geologické formace ČR, v optimálním případě ztotožněnými s útvary podzemní vod, neboť právě podzemní voda má největší vliv na měrný výkon jímání, který lze navíc poměrně snadno kvantifikovat a bilancovat. Kromě dimenze celého systému je třeba dodržovat i základní pravidla pro situování zemních tepelných sond. Pomineme-li prozatím právního hledisko (je řešeno v kapitole 7.1), pro situování zemních tepelných sond je rozhodující volba optimální vzdálenosti jednotlivých sond od sebe. Výpočtové modely ze zahraničí (např. KÄLIN & HOPKIRK 1991, EUGSTER et al. 1992, aj.) 2 ukazují, že termální vliv zemních tepelných sond se projevuje do vzdálenosti několika metrů. Při vzdálenosti zemních tepelných sond 5 m je však již vzájemné snížení výkonu těžce rozlišitelné, uvážíme-li vliv přírodně podmíněných rozdílů dvou sousedních sond. Je-li však vzdálenost menší než 5 m, mohou teploty horninového prostředí v okolí zemních tepelných sond silně a trvale poklesnout, takže se výrazně sníží výkony obou sond (viz obr.č. 4). Pro podmínky ČR se dnes na základě empirie pro malá zařízení s topným výkonem do 30 kw běžně aplikuje vzájemná vzdálenost sond 10 m, pouze v silněji zvodněných horninových systémech s rychlým oběhem podzemní vody lze vzájemný odstup snížit až na 5 m. Obr. č.4: Příklady umístění zemní tepelné sondy v blízkosti sousedních pozemků umístění sondy > 5 m od hranice pozemku umístění sondy < 5 m od hranice pozemku 2 EUGSTER, W.J., RYBACH, L. & HOPKIRK, R.J. (1992): Zemní tepelné sondy jejich způsob fungování a vzájemné účinky půdy a spodní vody. Závěrečná zpráva z dubna 1992 projektu NEFFč. 324; Zürich. KÄLIN, B. & HOPKIRK, R.J. (1991): Kvantitativní doporučení o minimální vzdálenosti hranice
8 6.2. VLIV NA VODNÍ REŽIM V případě zemních tepelných sond může vrtná činnost, použití přísad do oběžného (teplovodního) média nebo spojení různých zvodněných poloh v horninovém souboru vést ke změně místa výskytu podzemní vody, nebo k ovlivnění jejich tlakových poměrů, množství, či jakosti. Rovněž při provozu tepelného čerpadla může vést odebírání a vracení tepla zemní tepelnou sondou nebo únik média přenášející teplo ke změně vlastností vody. Základní podmínkou hodnocení rizika ovlivnění vodního režimu nebo vodních poměrů je proto znalost vodních útvarů podzemní vody kterých se může vrtná sondáž dotknout. Jedná se především o soubor poznatků o jejich geometrii, místu a způsob jejich uložení v horninovém prostředí, o specifických vlastnostech jako je porózita, průtočnost, tlakové poměry, jakost vody, apod. Důležitý je rovněž vztah provrtávané zvodně k okolním vodním útvarům ať již podzemní nebo povrchové vody. Z návrhu na vybudování zemních tepelných sond tedy musí být zřejmé, jaké vodní útvary budou vrtnou sondáží zastiženy, jaké jsou vlastnosti těchto útvarů, jaké může být jejich primární ovlivnění v průběhu prací a jak budou muset být vrty upraveny, aby nemohlo po instalaci zemních tepelných sond dojít k sekundárnímu ovlivnění těchto vodních útvarů. Možností negativního ovlivnění vodního režimu je přitom mnoho, nejčastější riziko je však spojováno se změnou formy výskytu vodních útvarů, se změnou vlastností vod nebo se změnou znaků hydrologického režimu. Nejjednodušším, ale současně nejčastějším příkladem změny vodního režimu je propojení přírodně oddělených vodních útvarů podzemní vody nově prováděnými vrty. Protože tyto vodní útvary se obvykle liší svými tlakovými poměry, dochází na jedné straně k tlakovému odlehčení jedné zvodně a na druhé straně k tlakovému zatížení druhé zvodně (viz obrázek č. 5). V určitých lokalitách se tato změna tlakových poměrů může týkat i více zvodní umístěných v hydrogeologické struktuře pod sebou. V řadě případů přitom nejde pouze o změnu tlakových poměrů, ale i o změnu bilance zásob podzemní vody, případně i o změnu primární jakosti vody. Z návrhu na vybudování zemních tepelných sond musí být proto zřejmé, jaký vliv bude mít vrtná sondáž na vodní režim při vlastním provádění vrtů a jak budou vrty upraveny po instalaci vertikálních kolektorů v kontextu eliminace rizik změny vodních poměrů na dané lokalitě. Obr. č.5: Komunikace mezi jednotlivými zvodněmi při nedokonalém odtěsnění zaplášťového prostoru
9 Při hloubení vrtů se při převážně používané technologii příklepového vrtání se vzduchovým výplachem vhání na počvu vrtu vzduch a ten vše co se může dostat to vzduchového výplachu, tedy rozvrtaná hornina, podzemní voda a případně plyny vynáší na povrch při tlaku kolem barů. Tlakový ráz se projevuje nejenom ve vlastním vrtu ale i v přívrtové zóně, mnohdy do vzdálenosti desítek, v ojedinělých případech i stovek metrů. Obecně platí, že čím je prostředí propustnější a filtračně anizotropnější (tzn. že změna tlaku se šíří jen určitým směrem ve směru převládajících puklin), tím je změna výraznější. Do určité vzdálenosti od vrtu tak dochází ke vzniku turbulentního proudění ve zvodnělém horninovém prostředí, do vznosu se dostávají nejjemnější částečky a způsobují zákal vody. Je-li v blízkosti vrtu zdroj podzemní vody, může být voda v tomto zdroji krátkodobě zakalena, ve výjimečných případech zákal přetrvává až několik dnů po ukončení vrtání. Složitější je situace v případě, kdy v důsledku existence nějaké větší pukliny dojde k tzv. ztrátě výplachu, tzn. že vháněný vzduchový výplach nevystupuje vrtným stvolem směrem k ústí vrtu, ale šíří se do stran do trhliny či dutiny v horninovém souboru. Pak dochází k tomu, že se do okolí vrtu, někdy na vzdálenost až desítky metrů, dostává rozvrtaná hornina a ta pak může způsobit dlouhodobý zákal vody v některém z blízkých jímacích objektů podzemní vody, v krajním případě může dojít i k zanesení přítokové cesty a ke snížení vydatnosti jímacího objektu. Druhým možným typem ovlivnění je změna úrovně hladiny podzemní vody v okolí hloubeného vrtu, kdy vlivem vháněného vzduchového výplachu dojde v okolí vrtu k rozkolísání hladiny vody většinou v desítkách centimetrů až v jednotkách metrů. Jedná se však o změnu vratnou, která vymizí během několika dnů, kdy se tlakové podmínky v okolí vrtu vrátí do původního režimu. Podstatně významnější, dlouhodobější a často i trvalá je změna vodních poměrů v důsledku propojením zvodní, přetrvávající i po ukončení vrtání a instalací vertikálních kolektorů. Platí přitom základní pravidlo, že existuje-li ve vrtu několik zvodní pod sebou, může být ve vrtu otevřena maximálně jedna zvodeň, ostatní zvodně musejí být ve vrtu trvale odtěsněny. Případ max. jedné otevřené zvodně se přitom většinou vztahuje pouze na lokality, na kterých v důsledku kavernosního nebo pórovitého prostředí s rychlým oběhem podzemní vody není reálné provést řádnou tamponáž vrtného stvolu z důvodu nekontrolovatelnému odnosu těsnicí směsi mimo prostor vrtného stvolu a je přitom reálné odtěsnit tuto vysoce propustnou etáž od nadložního horninového souboru. Ve všech ostatních případech je třeba pro eliminaci propojení jednotlivých zvodní aplikovat úplnou tamponáž vrtného stvolu a to i v případě, že se do vyhloubeného vrtu nepodaří vertikální kolektor instalovat VLIV NA OKOLNÍ STAVBY ČI ZAŘÍZENÍ Případy ovlivnění staveb či zařízení jsou sice dosud poměrně řídké, ale zejména v posledním období, kdy především vrty pro tepelná čerpadla se situují do těsné blízkosti staveb nebo podzemních vedení, nejsou výjimečné. Podstata tohoto rizika spočívá v tom, že do vrtného otvoru se při vrtání pod vysokým tlakem vhání vzduchový výplach pod tlakem barů nebo po dokončení vrtu injektáží směs pod tlakem až 40 barů a je-li v připovrchové zóně nějaká nehomogenita, (trhlina, kaverna, staré sklepení, kanalizace, drenáž, apod.) vzduchový výplach nebo injektážní směs uniknou do těchto dutin, což může následně vést k poškození blízké stavby či zařízení. Jedná se např. o vydutí podlahy ve sklepních prostorech, o zanesení či destrukci kanalizačního potrubí, apod. Předcházet těmto jevům je nutné důkladnou projektovou přípravou se zmapováním všech těchto rizikových prvků a v případě potřeby volbou šetrnějších vrtných technologií (bezvýplachové vrtání, průběžné pažení, apod.). Specifickým rizikem při provádění vrtů pro tepelná čerpadla systému země x voda je stav, kde se teploty oběžného média dostávají do záporných hodnot. Je třeba si uvědomit, že
10 vertikální kolektor umístěný ve vrtech a naplněný nemrznoucí směsí odebírá teplo z horninového prostředí a průběžně ho ochlazuje až do vytvoření rovnováhy mezi přívodem a odvodem tepla. Odběrem tepla dojde v podzemí k ochlazení prostředí a případech nesprávného dimenzování topné soustavy může dojít k přeměně vody v led do vzdálenosti až několika desítek centimetrů od potrubí vertikálního kolektoru. Při obrovském objemu okolní horniny nebude hrát tato lokální změna objemu (voda vers. led) významnější roli, může však být velmi významná v připovrchové vrstvě. Proto bývá na rizikových lokalitách, tj. při průchodu vrtu silně namrzající zeminou nebo horninou, nutné jak horní část kolektorů do hloubky až několika metrů, tak propojovací potrubí ke strojovně tepelného čerpadla tepelně izolovat, zejména v případech křížení s inženýrskými sítěmi, v případě průchodu pod zpevněným povrchem, apod. 7. PROJEKTOVÁNÍ ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND A POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ Projektování a provádění zemních tepelných sond musí být prováděno tak, aby výše uvedená rizika spojená s touto činností byla snižována na akceptovatelnou úroveň, odpovídající pozici konkrétní lokality a jejímu významu z hlediska udržitelného rozvoje území. K eliminaci rizik je přitom třeba použít všech dostupných nástrojů, ať již právních, vědecko-odborných, či technických a do budoucna zcela jistě i nástrojů výzkumných, neboť cílem řádného projektování a provádění vrtů nemůže být pouze eliminace rizik ale současně i maximální efektivita při získávání zemského tepla. 7.1 SOUČASNÝ STAV PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND VARIANTA A (V DEFINITIVNÍM TEXTU BUDE JEN JEDNA SCHVÁLENÁ VARIANTA) Zemní tepelná sonda není v současném pojetí našeho stavebního práva stavbou, ale je to druh technického zařízení (dále jen zařízení) nacházející se výhradně pod zemským povrchem a vznikající převážně činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb. 3. Může ji realizovat pouze osoba s oprávněním k této činnosti dle vyhlášky č. 15/1995 Sb. 4. Riziko které je třeba z hlediska veřejného zájmu eliminovat se dotýká především vodních poměrů, a proto se problematika zemních tepelných sond dostala i do tzv. velké novely vodního zákona č. 252/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, zveřejněné pod číslem 150/2010 Sb. Nově se zde objevuje rozšíření odstavce (1) 17 Souhlas o písmeno g) v němž se uvádí, že souhlas vodoprávního úřadu je třeba k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Souhlas se vydává formou rozhodnutí ve smyslu 67 zákona č. 500/2004 Sb 5 a nenásleduje již žádný další akt řešící umístění zemních tepelných sond nebo jejich povolení. 3 zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů 4 vyhláška č. 15/1995 Sb. o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů 5 zákon č.500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů
11 Má-li zmíněné rozhodnutí při instalaci zemních tepelných sond chránit nejenom veřejný zájem, tj. ochranu vodních poměrů ale respektovat i ostatní oprávněné zájmy a potřeby, je nutno v tomto smyslu k žádosti o vydání souhlasu vodoprávního úřadu formou rozhodnutí předložit podklady vyplývající z 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb. 6 ve znění pozdějších předpisů v takovém rozsahu, aby byl jasně definován záměr a rizika z něj plynoucí a současně byl uveden způsob jejich eliminace či vypořádání. Důležitý dokument, tj. dokumentaci zamýšleného zařízení, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry je třeba doložit v tomto rozsahu: - projekt činnosti prováděné hornickým způsobem, který zpracovává ve smyslu 2 vyhlášky č. 298/2005 Sb 7. báňský projektant; - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, které ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb 8. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů vypracovává osoba s kvalifikací dle 3 zákona č. 62/1988 Sb.; Protože však již nenásledují další správní řízení ve věci umístění zemních tepelných sond, je nezbytné aby dva výše uvedené dokumenty plánovaného zařízení byly doplněny ještě o tyto podklady: - soubor dokumentů kterým se dokladuje nekolizní nebo vypořádaný vztah k předmětným nebo sousedním pozemkům a stavbám v intencích 76 a 90 zákona č. 183/2006 Sb 9. a současně v intencích 79 odstavec 5) stejného zákona (soubor informací o existenci podzemních vedení a staveb technické infrastruktury, včetně způsobu jejich ochrany); - vyjádření obecného stavební úřadu o souladu navrhovaného zařízení se záměry územního plánování dle 15 zákona č. 183/2006 Sb., neboť územní rozhodnutí ani územní souhlas se již nevydávají. Náležitosti všech výše zmíněných dokumentů a kvalifikace osob, které mohou tyto dokumenty zpracovávat jsou obsaženy v kapitole 7.3.1, a Jednou z variant budování zemních tepelných sond je i možnost jejich realizace v režimu geologických předpisů 8, kdy zemní tepelné sondy jsou prováděny jako průzkumné objekty. Tato varianta připadá v úvahu na lokalitách málo prozkoumaných nebo na lokalitách s nepříznivými hydrogeologickými nebo vodohospodářskými poměry. Pokud jsou výsledky průzkumu příznivé, je možno následně realizovat zpracování příslušných dokumentů pro povolovací řízení. V případě výsledků nepříznivých je nutno průzkumná díla likvidovat. Případy kdy je možné nebo dokonce nutné volit obdobný postup jsou uvedeny v kapitolách 7.2 a vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 7 vyhláška č. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů 8 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů 9 zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
12 7.1 SOUČASNÝ STAV PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND VARIANTA B (V DEFINITIVNÍM TEXTU BUDE JEN JEDNA SCHVÁLENÁ VARIANTA) Zemní tepelná sonda je považována dle 2, odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb. za stavbu, i když nevzniká stavební nebo montážní technologií ale převážně činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb 3 a může ji realizovat pouze osoba s oprávněním k této činnosti dle vyhlášky č. 15/1995 Sb 4. Dle 103 zákona č. 183/2006 Sb., odstavec 1, písmeno b), bod 6 (topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody) se jedná o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. S ohledem na riziko ovlivnění vodních poměrů je třeba ve smyslu odstavce (1), 17, písmeno g) zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů k zemním tepelným sondám, tj. k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda získat souhlas vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Souhlas se vydává ve smyslu 149 zákona č. 500/2004 Sb. formou závazného stanoviska, nebo ve smyslu 67 zákona č. 500/2004 Sb. formou rozhodnutí. Protože ochrana vodních poměrů patří mezi důležité zájmy v okolí zařízení, lze zemní tepelné sondy, ve smyslu 76, odstavec (1) zákona č. 183/2006 Sb., umisťovat pouze za předpokladu vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v 96 zákona č. 183/2006 Sb., lze k umístění zemních tepelných sond vydat pouze územní souhlas, pokud tomu tak není, musí být ve smyslu 79 vydáno rozhodnutí o umístění zařízení. K žádosti o vydání souhlasu vodoprávní úřadu je třeba předložit podklady vyplývající z 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Důležitý dokument, tj. dokumentaci zamýšleného zařízení, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry je třeba doložit v tomto rozsahu: - projekt činnosti prováděné hornickým způsobem, který zpracovává ve smyslu 2 vyhlášky č. 298/2005 Sb 7. báňský projektant; - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, které ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů vypracovává osoba s kvalifikací dle 3 zákona č. 62/1988 Sb.; K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu 86 zákona č. 183/2006 Sb. je třeba, kromě výše uvedeného souhlasu vodoprávního úřadu, doložit žádost, jejíž obsahové náležitosti jsou obsaženy v příloze č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 10 (viz 3, odstavec (1)). Dále je třeba předložit ve smyslu 3, odstavce (2) stejné vyhlášky dokumentaci v rozsahu daném přílohou č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Pokud jsou splněny náležitosti vydání územního souhlasu (viz 96, odstavec (1) a (2) zákona č. 183/2006 Sb.) oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a příslušná dokumentace musejí mít dle 15, odstavec (1) a (2) vyhlášky č. 503/2006 Sb. náležitosti dle přílohy č. 9 stejné vyhlášky. Podmínkou vydání územního souhlasu zůstává i 10 Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
13 v tomto případě souhlas vodoprávního úřadu dle 17 zákona č. 254/2001 Sb., musí však být vydán buď formou rozhodnutí, anebo formou závazného stanoviska neobsahující podmínky anebo nesouhlas. Územní souhlas však ve smyslu 96, odstavec (1) zákona č. 183/2006 Sb. nelze vydat ani v případě, že záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb 11. V zákoně č. 100/2001 Sb., v příloze č. 1, pod bodem 2.11 kategorie II je uvedeno, že záměrem vyžadující zjišťovací řízení jsou Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů pro veřejnou potřebu, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy. Metodický výklad k tomuto bodu dle dopisu OIP MŽP č.j /ENV/08 ze dne , zaslaný na Odbory výkonu státní správy MŽP a Krajské úřady odbory životního prostředí a zemědělství uvádí: Pojem hloubkový vrt není v českém právním řádu vymezen obecně se však má zato, že se jedná o vrty hlubší než 30 m. Hloubkové vrty pro tepelná čerpadla nejsou posuzovány pokud jejich realizací nemůže dojít k propojení hydrogeologických horizontů či výraznému ovlivnění hydrogeologických poměrů v území a tato skutečnost bude konstatována ve vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. V intencích tohoto metodického pokynu se vliv zemní tepelné sondy (nebo-li hloubkového vrtu geotermálního) na životní prostředí v podstatě může zúžit na posouzení vodním režimu, neboť jediným médiem, které je hloubením a provozem zemních tepelných sond potenciálně významněji ohroženo, je právě podzemní voda. Proto se k žádosti o vydání souhlasu vodoprávního úřadu vždy doloží vyjádření osoby s odbornou způsobilostí nebo alespoň odborné posouzení vlivu záměru na odtokové poměry. Tyto dokumenty buď provedení zemních tepelných sond nedoporučí, nebo stanoví takové parametry pro provádění a provoz sond, které negativní vliv na vodní poměry vyloučí. Vlastní vliv odběru zemského tepla z podzemní vody je přitom natolik nevýznamný, že se příslušný tepelný gradient žádným významnějším vlivem neprojeví na proudění podzemní vody či na změně její jakosti.. Z hlediska jiného vlivu zemních tepelných sond na horninové prostředí je třeba uvést, že vertikální kolektor umístěný ve vrtu a naplněný nemrznoucí směsí odebírá teplo z horninového prostředí a průběžně ho ochlazuje až do vytvoření rovnováhy mezi přívodem a odvodem tepla. Odběrem tepla dojde v podzemí k ochlazení prostředí a teoreticky i k sezónní přeměně vody v led do vzdálenosti až několika centimetrů, případně decimetrů od potrubí vertikálního kolektoru. Při obrovském objemu okolní horniny nebude hrát tato lokální změna objemu (voda vers. led) významnější roli, může však být významná v připovrchové vrstvě jak v blízkosti základů budov tak v blízkosti nebo při křížení inženýrských sítí. Proto je ochrana těchto objektů zajištěna technickou úpravou zemních tepelných sond specifikovanou v projektu činnosti prováděné hornickým způsobem (viz kapitola 7.2.2). Náležitosti všech výše uvedených dokumentů a kvalifikace osob, které mohou tyto dokumenty zpracovávat jsou obsaženy v kapitole 7.3.1, a Jednou z variant budování zemních tepelných sond je i možnost jejich realizace v režimu geologických předpisů, kdy zemní tepelné sondy jsou prováděny jako průzkumné objekty. Tato varianta připadá v úvahu na lokalitách málo prozkoumaných nebo na lokalitách s nepříznivými hydrogeologickými nebo vodohospodářskými poměry. Pokud jsou výsledky průzkumu příznivé, je možno následně realizovat zpracování příslušných dokumentů pro povolovací řízení. V případě výsledků nepříznivých je nutno průzkumná díla likvidovat. Případy kdy je možné nebo dokonce nutné volit obdobný postup jsou uvedeny v kapitolách a Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
14 7.2 PODKLADY A PRAVIDLA PRO PROJEKTOVÁNÍ ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND HYDROGEOLOGICKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ POSOUZENÍ LOKALITY S PLÁNOVANOU INSTALACÍ ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND Výskyt přírodních kolektorů, na které je vázán oběh podzemní vody závisí na geologické stavbě území, složení hornin a jejich stáří. Starší horniny jsou obvykle méně propustné než horniny mladší, vyvřelé a přeměněné horniny (krystalinikum) jsou zpravidla méně propustné než usazeniny (sedimenty). V České republice se nejstarší a zpravidla nejméně propustné horninové soubory nacházejí v povodí Vltavy, které je z větší části tvořené krystalinikem, naopak nejvýznamnější kolektory jsou vázány na sedimenty druhohorních a třetihorních pánví. Tomuto základnímu členění odpovídá i vodohospodářský význam jednotlivých geologických celků s tou výjimkou, že do skupiny vodohospodářsky významných celků náleží v důsledku vyšších srážkových úhrnů i oblast okrajových horstev tvořených převážně krystalinikem a na východě republiky i sedimentárními příkrovovými formacemi. Pro hydrogeologické a vodohospodářské posouzení lokalit s plánovanou instalací zemních tepelných sond je kromě jiného důležité horninové složení i míra zvodnění horninového souboru, a to jak z pohledu měrného výkonu jímání zemského tepla, tak z hlediska možných rizik pro vodní ekosystém. A právě toto druhé hledisko, které je podrobněji specifikováno v kapitole 6.2, je hlavním cílem hydrogeologického a vodohospodářského posouzení lokality a podružné, tedy s nutností přizpůsobit se, je hledisko efektivity zemních tepelných sond a jejich technické proveditelnosti. Pro zařízení o tepelným výkonu do 30 kw s pouze několikametrovým dosahem termálního vlivu zemních tepelných sond je možné považovat změnu teplot způsobenou jednotlivými zemními sondami z hydrochemického, fyzikálního a biologického pohledu za změnu nevýznamnou, podzemní vodu významněji neovlivňující. Rozhodující vliv tak pro vodní poměry (pomineme-li prozatím možnost úniku oběžného média z uzavřeného kolektoru) představuje krátkodobá změna tlakových poměrů při vrtných pracích a případná dlouhodobá či trvalá změna tlakových poměrů po instalaci zemní tepelné sondy. Zatímco krátkodobá změna při vrtných pracích je technicky nebo organizačně řešitelná, dlouhodobá změna je v podmínkách České republika z hlediska hydrogeologického i vodohospodářského zcela nepřípustná. Protože technické řešení má s ohledem na běžnou konstrukci vrtů do kterých se vkládají vertikální kolektory pouze omezené možnosti, je území České republiky z hlediska možnosti budovat zemní tepelné sondy primárně rozděleno na oblasti: - hydrogeologicky a vodohospodářsky příznivé, ve kterých lze zemní tepelné sondy instalovat za běžných podmínek; - hydrogeologicky a vodohospodářsky podmíněně příznivé, ve kterých lze zemní tepelné sondy instalovat za zvláštních podmínek; - hydrogeologicky a vodohospodářsky nepříznivé, ve kterých nelze zemní tepelné sondy instalovat buď vůbec, anebo v některých případech pouze v po předchozím vyhledávacím hydrogeologickém průzkumu, budou li však jeho výsledky z hlediska uvažovaného záměru příznivé.
15 Oblasti hydrogeologicky a vodohospodářsky příznivé - hledisko hydrogeologické Do této první skupiny jsou zařazeny hydrogeologické rajony 12 ve kterých převládají krystalinické horniny s připovrchovou zónou, jejíž zvodnění není souvislé a hydraulicky spojité na větší vzdálenosti. Sem patří kromě krystalinika i oblasti tvořené jinými horninami s nízkou propustností, např. izolátory české křídové pánve, sedimenty flyše na východní Moravě. Orientačně, s potřebou případného přehodnocení při zpracování podkladu pro účely vydání souhlasu vodoprávního úřadu k instalaci zemních tepelných sond, se tedy jedná o tyto skupiny rajónů, případě jednotlivé rajóny: 32 Flyšové sedimenty (hladina podzemní vody volná, propustnost průlinopuklinová, transmisivita střední a nízká 13 ) 4360 Labská křída (hladina podzemní vody volná, propustnost průlino-puklinová, transmisivita nízká) 61 Krystalinikum Krušnohorské soustavy, mimo 6133 Teplický ryolit (hladina podzemní vody volná, propustnost puklinová, transmisivita nízká) 62 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum západních Čech mimo 6240 Svrchní silur a devon Barrandienu (hladina podzemní vody volná, propustnost puklinová, transmisivita nízká) 63 Krystalinikum jižních a jihozápadních Čech (hladina podzemní vody volná, propustnost puklinová, transmisivita nízká) 64 Krystalinikum Sudetské soustavy (hladina podzemní vody volná, propustnost puklinová, transmisivita nízká) 65 Krystalinikum Českomoravské vrchoviny (hladina podzemní vody volná, propustnost puklinová, transmisivita nízká) 66 Sedimenty moravskoslezského devonu a spodního karbonu mimo 6630 Moravský kras a 6640 Mladečský kras (hladina podzemní vody volná, propustnost puklinová, transmisivita nízká). Mapa uvedených rajónu je patrná z obrázku č. 6. Z dalších faktorů dokumentující možnost zařazení lokality do hydrogeologicky příznivé oblasti je: - absence horninových systémů s krasovou propustností; - absence významných tektonických zón způsobujících vysokou puklinovou propustnost horninového souboru; - absence výskytu vod s vysokou koncentrací CO 2 nebo jiných minerálních vod. 12 Sborník geologických věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie.- Česká Geologická služba, Praha V intencích výše uvedeného sborníku je transmisivita střední až m 2 /s, transmisivita nízká < m 2 /s
16 Obr. č.6: Hydrogeologické rajóny s příznivými podmínkami pro budování zemních tepelných sond
17 Oblasti hydrogeologicky a vodohospodářsky příznivé - hledisko vodohospodářské Do této první skupiny náležejí oblasti bez vodohospodářského ochranného statutu a oblasti ve kterých se nenacházejí jiná chráněná území s možnou vazbou na vodní ekosystém. Jedná se tedy o oblasti ležící mimo: - Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) - Ochranná pásma vodních zdrojů - Ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů - Chráněné krajinné oblasti (CHKO) - Evropsky významné lokality (EVL) Dalších určujícím faktorem pro zařazení lokality do skupiny lokalit vodohospodářsky příznivých je: - absence jímacích objektů podzemní vody do vzdálenosti 200 m od místa instalace zemních tepelných sond; - absence starých ekologických zátěží, kde hrozí riziko migrace znečištění do okolí. Oblasti hydrogeologicky a vodohospodářsky podmíněně příznivé - hledisko hydrogeologické Do této druhé skupiny náležejí všechny ostatní hydrogeologické rajóny neobsažené v oblastech hydrogeologicky příznivých s výjimkou skupiny rajónů: 47 Bazální křídový kolektor a dále hydrogeologických rajónů: 6240 Svrchní silur a devon Barrandienu 6630 Moravský kras 6640 Mladečský kras Mapa rajónů náležející do této druhé skupiny je patrná z obrázku č. 7. Z dalších faktorů dokumentující nutnost zařazení lokality do hydrogeologicky podmíněně příznivé oblasti je: - předpokládaná existence hornin s krasovou propustností; - předpokládaná existence významných tektonických zón způsobujících vysokou puklinovou propustnost horninového souboru; - předpokládaný výskyt vod s vysokou koncentrací CO 2 nebo předpokládaný výskyt jiných minerálních vod.
18 Obr. č.7: Hydrogeologické rajóny s podmíněně příznivými podmínkami pro budování zemních tepelných sond
19 Oblasti hydrogeologicky a vodohospodářsky podmíněně příznivé - hledisko vodohospodářské Do této druhé skupiny náležejí oblasti s vodohospodářský ochranným statutem a oblasti ve kterých se nacházejí jiná chráněná území s možnou vazbou na vodní ekosystém. Jedná se tedy o lokality ležící v těchto oblastech : - Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) - Ochranná pásma vodních zdrojů s výjimkou ochranných pásem vodních zdrojů I. stupně a případů, kdy v ochranném pásmu II. stupně je provádění zemních tepelných sond zakázáno - Ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů s výjimkou ochranných pásem I. stupně a případů, kdy v ochranném pásmu II. stupně je provádění zemních tepelných sond zakázáno - Chráněné krajinné oblasti (CHKO) - Evropsky významné lokality (EVL) Dalších určujícím faktorem pro zařazení lokality do skupiny lokality vodohospodářsky podmíněně příznivých je: - existence jímacích objektů podzemní vody ve vzdálenosti menší než 200 m od místa instalace zemních tepelných sond, ale ve vzdálenosti větší než 30 m od jímacích objektů podzemní vody situovaných v dobře průtočném horninovém prostředí (koeficient transmisivity > m 2 /s) a ve vzdálenosti min. 12 m od jímacích objektů podzemní vody v málo průtočném prostředí (koeficient transmisivity < m 2 /s); - existence území starých ekologických zátěží, kde hrozí riziko migrace znečištění do okolního zvodněného prostředí. Oblasti hydrogeologicky a vodohospodářsky nepříznivé - hledisko hydrogeologické Do této třetí skupiny náleží skupina hydrogeologických rajónů s napjatou hladinou podzemní vody: 47 Bazální křídový kolektor (hladina podzemní vody napjatá, propustnost průlino-puklinová, transmisivita střední až vysoká) a dále hydrogeologické rajóny s krasovou propustností horninového souboru: 6240 Svrchní silur a devon Barrandienu (hladina podzemní vody volná, propustnost krasová, transmisivita nízká) 6630 Moravský kras (hladina podzemní vody volná, propustnost krasová, transmisivita střední) 6640 Mladečský kras (hladina podzemní vody volná, propustnost krasová, transmisivita vysoká) Mapa rajónů náležející do této třetí skupiny je patrná z obrázku č. 8. Dále sem náležejí všechny lokality: - kde lze v jednotlivém vrtu očekávat přítok vody větší než 20 l/s; - kde lze očekávat naražení tlakové zvodně s přetlakem v úrovni terénu větším než 30 kpa.
20 Obr. č.8: Hydrogeologické rajóny s nepříznivými podmínkami pro budování zemních tepelných sond
21 Oblasti hydrogeologicky a vodohospodářsky nepříznivé - hledisko vodohospodářské Do této třetí skupiny náležejí lokality ležící v těchto územích : - Ochranná pásma vodních zdrojů I. stupně a ochranná pásma II. stupně, pokud je zde provádění zemních tepelných sond zakázáno; - Ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů I. stupně a ochranná pásma II. stupně, pokud je zde provádění zemních tepelných sond zakázáno. Dalších určujícím faktorem pro zařazení lokality do skupiny lokality vodohospodářsky nepříznivých je: - existence jímacích objektů podzemní vody do vzdálenosti menší než 30 m, pokud jsou situovány v dobře průtočném horninovém prostředí (koeficient transmisivity > m 2 /s) a nebo ve vzdálenosti menší než 12 m, pokud jsou situovány v málo průtočném prostředí (koeficient transmisivity < m 2 /s); - existence území starých ekologických zátěží, kde hrozí významné riziko migrace znečištění do jímacích objektů podzemní vody TECHNICKÉ PARAMETRY ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND VYPLÝVAJÍCÍ Z HYDROGEOLOGICKÉHO A VODOHOSPODÁŘSKÉHO POSOUZENÍ LOKALITY Technické parametry sond na lokalitách hydrogeologicky a vodohospodářsky příznivých Do této skupiny nerizikových lokalit patří území, která v rámci výše uvedeného hodnocení byla oceněna jako příznivá. Základní parametry zemních tepelných sond musejí splňovat tyto požadavky: - zemní tepelné sondy se umísťují 5-10 m od sebe a ve vzdálenosti min. 5 m od hranice sousedního pozemku, pokud vlastník pozemku nedá písemný souhlas k možnosti umístění vrtů v menší vzdálenosti. Sondy se dále umisťují mimo ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení, staveb a zařízení, pokud vlastník těchto děl nedá písemný souhlas k umístění vrtů v ochranném pásmu; - pro vrtné práce musí být zpracován projekt a technologický postup ve smyslu 23, odstavce 1) až 3) vyhlášky č. 239/1998 Sb. 14 ; - zařízení pro vrtné práce musí odpovídat hlavě druhé (Zvláštní ustanovení) a hlavě třetí (Elektrická a strojní zařízení) vyhlášky č. 239/1998 Sb.; - při vrtných pracích musejí být stroje a zařízení zabezpečeny proti odkapávání a úniku pohonných hmot a olejů (záchytná fólie nebo vana) a pokud přesto k úniku dojde je třeba zabránit šíření znečištění, čerpatelné akumulace tekutých látek odčerpat do 14 vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
22 sudů, plošně rozlitou tekutinu posypat sorbentem (vapex, piliny, sorpční drť) a tento odpad pak shromáždit do nepropustných obalů. Dojde-li k úniku tekutiny mimo zpevněné plochy je potřeba odtěžit i kontaminovanou vrstvu zeminy s přesahem cca deset až dvacet centimetrů do zemin nekontaminovaných. Sebraný kontaminovaný materiál je třeba deponovat na vyhrazené ploše a následně provést odstranění na zařízení k tomu určeném. Havárii většího rozsahu je třeba hlásit místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, případně Hasičskému záchrannému sboru, správci povodí, apod.; - průměr vrtu musí být volen tak, aby volný zaplášťový prostor po instalaci vertikálního kolektoru byl minimálně 3 cm po obvodu kolektoru, pokud je ve skalním prostředí voleno menší mezikruží, je třeba v projektu tento faktor zdůvodnit. Snížení vrtného průměru nad limit daný vnějším okrajem vertikálního kolektoru + 60 mm není přípustné v etáži nezpevněných sedimentů zóny aerace; - při vlastním vrtání nelze použít přísady, které by mohly způsobit chemickou nebo mikrobiologickou kontaminaci horninového prostředí a podzemní vody. Výplachový okruh přitom musí být uzavřený; - dojde-li ke ztrátě výplachu větším než 1 l/s, je třeba vrtné práce přerušit a zvolit náhradní variantu prací (tamponáž ztrátového úseku, použití pažení, apod.), případně práce ukončit a vrt likvidovat tamponáží; - pata vertikálního kolektoru a napojení na potrubí musejí být provedeny certifikovanými postupy a opatřeny příslušným výrobním dokladem. K ověření funkčnosti spojení na lokalitě je třeba ihned po instalaci vertikálního kolektoru provést tlakovou zkoušku těsnosti; - pokud se instalace vertikálního kolektoru nepodaří nebo pokud tlaková zkouška těsnosti nevykáže vyhovující výsledky, je třeba kolektor ihned vytěžit, vrtný otvor upravit, kolektor opravit nebo vyměnit a teprve poté tento opět zabudovat a odzkoušet. Pokud se oprava nepodaří, je třeba vrtný otvor vodotěsně zainjektovat až k povrchu terénu; - ihned po tlakové zkoušce kolektoru je třeba provést úpravu mezikruží s tím, že těsnění musí být navázáno na okolní horninu. Provádí se tlakovou injektáží od paty vrtu až k povrchu terénu. Hustota běžně používané těsnicí cementové suspenze (ρ) musí činit 1,3 kg/l, podíl bentonitu by měl činit cca 10%. Proces injektáže musí trvat tak dlouho, až začne vytékat injektážní suspense v hustotě (ρ) 1,3 kg/l. Pro tento účel musí byt na lokalitě vhodné měřící zařízení; - po 24 hodinách od ukončení injektáže je třeba zkontrolovat horní okraj injektážní suspense. Pokud je pokles větší než 1,5 m pod úrovní terénu, je třeba mezikruží injektážní směsi doplnit, a to zálivkou z povrchu. Teprve poté je možné zahájit práce na další zemní tepelné sondě, pokud se tato nachází v dosahu možného vlivu na dokončovanou zemní tepelnou sondu, tj. ve vzdálenosti menší než 20 m; - pokud se v etáži zvodněného prostředí výjimečně použije zásyp mezikruží propustným materiálem (jemnozrnná horninová drť nebo písek), musí spodní okraj nadložní těsnicí vrstvy s uvedenou hustotou (ρ) zasahovat až k hornímu okraji zvodněného kolektoru; - hrozí-li nebezpečí ovlivnění blízkých staveb nebo zařízení objemovými změnami základové půdy v souvislosti s jejím možným promrzáním, je nezbytné vybavit
Primární okruh s vrty pro tepelná čerpadla. Ing. Arch. Pavel Cihelka. Představení systémů
Primární okruh s vrty pro tepelná čerpadla Ing. Arch. Pavel Cihelka Představení systémů Tepelná energie, vyzařovaná sluncem a tepelná energie, která je předávána do atmosféry zemským povrchem je rozhodující
Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana vodárensky využívaných vodních zdrojů. OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí,
Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana vodárensky využívaných vodních zdrojů OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 672 01 Ústí nad Orlicí, seda@ohgs.cz Úvod Vrty pro tepelná čerpadla systém země x voda i
Milan Trs, GEROtop TEPELNÁ ČERPADLA SYSTÉM ZEMĚ VODA TOPENÍ A CHLAZENÍ V JEDNÉ TECHNOLOGII
Milan Trs, GEROtop TEPELNÁ ČERPADLA SYSTÉM ZEMĚ VODA TOPENÍ A CHLAZENÍ V JEDNÉ TECHNOLOGII ZEMNÍ PLOŠNÉ KOLEKTORY OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO MOŽNOST VYUŽÍT ZEMNÍ PLOŠNÉ KOLEKTORY Hloubka uložení potrubí 1,2