Source: http://sehaz.cz/akt_stanoviska.php
Timestamp: 2018-08-22 04:28:26+00:00
Document Index: 22222265

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', 'zákona č.133']

Proč hasicí přístroje v obytných domech
Zákon č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně v § 5, odst. 1, písm. a)  povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob uvádí:
Vzhledem k tomu, že každý dům má svého majitele (město Příbram, sdružení vlastníků, podnikající fyzická osoba, bytové družstvo), který poskytuje ubytovací a jiné služby, vztahuje se na něj výše uvedená citace zákona.
Vyhláška č. 246/01 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o prevenci) v § 2 odst. 5 uvádí:
(5) V prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob (každý dům má svého majitele, který pronajímá nebo spravuje), u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními podle odstavce 1 nebo 2, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují alespoň
V otázkách a odpovědích GŘ HZS ČR Praha je tato otázka řešena - viz citace z internetových stránek ministerstva vnitra ČR:
"Jak postupovat v případě, kdy není možné prokázat potřebné množství a druh hasicích přístrojů (dále jen "HP") u obytných domů, vzhledem k tomu, že není k dispozici schválená projektová dokumentace nebo v této dokumentaci HP nebyly vůbec řešeny? Platí pro bytové domy další množství HP uvedené v § 2 odst. 5 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), tj. na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu jeden HP s požadovanou hasicí schopností?"
V případě, kdy nelze prokázat stanovení počtu HP podle § 2 odst. 1 nebo 2 vyhlášky o požární prevenci, uplatní se ustanovení § 2 odst. 5 této vyhlášky. Při určení druhu HP, hasiva a umístění přístrojů se postupuje podle uvedeného § 2 odst. 5 a 6 vyhlášky o požární prevenci. Pro stanovení počtu HP se půdorysné plochy podlaží sčítají a počet HP se získá prostým vydělením celkové plochy v m2 hodnotou 200. Do plochy podlaží se u bytových domů nezapočítává plocha bytů [užívání bytu fyzickou osobou není provozování činnosti právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.)]. V daném případě je nutno instalovat minimálně hasicí přístroje s požadovanou celkovou hasicí schopností (lze použít jeden hasicí přístroj, pokud splňuje podmínku celkové hasicí schopnosti), vždy na každých započatých 200 m2. Druh hasiva musí být zvolen podle předpokládané třídy požáru, popřípadě prostředí (např. hašení el. zařízení pod napětím).
Výše uvedeným nejsou dotčeny požadavky na vybavení HP, které vyplývají ze zvláštních předpisů (např. hasicí přístroje uvedené v dokumentaci ke změně části stavby podléhající stavebnímu řízení podle stavebního zákona; hasicí přístroje uvedené v průvodní dokumentaci výrobce zařízení nebo jeho části).
Hydranty na půdách obytných domů
Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby (dříve technická zpráva požární ochrany) nebo obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace a byla ověřena stavebním úřadem podle zvláštního nebo jiného právního předpisu
Pokud tato dokumentace je k dispozici, doporučuji vzhledem k možnosti vymrzání a následného popraskání přívodního potrubí v půdních prostorech domů toto na vhodném místě přerušit ventilem se zařízením na vypouštění vody a část potrubí s koncovým zařízením (hydrantový ventil, hadice, proudnice) nechat nezavodněné, ale zavodnitelné v případě potřeby.
Pokud tato dokumentace není vzhledem k časové prodlevě od vzniku stavby k dispozici, současná normativní úprava nevyžaduje umístnění hydrantového systému přímo v půdním prostoru obytného domu. Vzdálenost funkčního a normově odpovídajícího hydrantového systému musí být od nejodlehlejšího místa požárního úseku (i půdního prostoru) 30 m u hydr. systému nebo hydrantu typu 52 C, resp. 40 m u hydr. systému typu nebo hydrantu 25 D, přičemž se počítá s požární hadicí o délce 20 m resp. 30 m a s účinným dostřikem 10 m u obou systémů.
Jedná se například o obytné domy Příbram VII/111,112,113,167,168,169,139,140,141 a podobné. Není rozhodující, zda se jedná o obytné nájemní domy v majetku města Příbram nebo v majetku společenství vlastníků nebo jiné podnikající fyzické nebo právnické osoby.