Source: https://www.slideshare.net/luislas/expo-equipo-e
Timestamp: 2017-08-17 20:43:55
Document Index: 414342385

Matched Legal Cases: ['Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124']

Sistema de Distribucion by Luis 22265 views
Asiasisintantitapena by Luis 353 views
Jornada tecnica 2012 perfomance roc... by leandroeara 990 views
BOMBERO 1 ANORI Leccion 5 mangueras... by semaheza 2408 views
Ensayo de-bombas-de-incendio lea by leandroeara 12219 views
Bombas incendio by leandroeara 16124 views
1. SISTEMA CONTRA INCENDIOS Un sistema contra incendio es un sistema utilizado para controlar o extinguir elfuego en un edificio. Los elementos básicos de estos sistemas incluyen aspersores o salidas de mangueras y las tuberías de alimentación.Un sistema contra incendio está integrado por una fuente de abastecimiento, un sistema de tuberías de alimentación y tomas de mangueras o aspersores.La fuente de abastecimiento es, según lo establecido en reglamentos, un depósitode agua ubicado en el edificio, que debe estar siempre lleno, a fin de proveer agua en el momento necesario. Otras posibilidades, en lo referente a las fuentes deabastecimiento, pueden ser las tomas siamesas que se colocan en la parte frontalde los edificios, que permiten, en casos necesarios, el suministro de agua a partir de camiones cisterna o de la red municipal, a través de las mismas.
2. Un sistema de tuberías de alimentación, es un arreglo de tuberías, válvulas y salidas de agua, instaladas de tal manera, que el agua puede ser descargada a través de mangueras o aspersores, con objeto de extinguir el fuego. Las líneas de alimentación son tuberías, usualmente colocadas en forma vertical, que pueden estar ocultas o no dependiendo del tipo de edificio, que provienen de una o varias fuentes deabastecimiento, que van hacia las tomas contra incendio o los aspersores, y que se utilizan para conducir el agua que se destina al control o extinción de los incendios. Las tomas para mangueras, como su nombre lo indica, son dispositivos a los que se conectan mangueras, a fin de poder distribuir el agua en caso de incendio. Los aspersores son elementos que permiten distribuir el agua en forma regular a través de los mismos; éstos pueden ser automáticos o abiertos. Los automáticos están normalmente cerrados, pero tienen detectores de calor, de tal manera, que se abren sin necesidad de la presencia humana, en el momento en que se detectan elevaciones de calor fuera de lonormal; los aspersores de tipo abierto, como su nombre lo indica, están permanentementeabiertos y, al momento de operar el sistema contra incendios, distribuyen el agua en forma homogénea en su área de influencia.
3. TIPOS DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS Los sistemas contra incendios, usualmente utilizados, son los que cuentan con tomas de mangueras o redes de hidrantes y los que utilizan aspersores. A) SISTEMA DE TOMAS DE MANGUERAS O DE REDES DE HIDRANTES Este tipo de sistema consiste en una serie de tuberías que se extienden a partir de la bomba de incendios hasta el último piso, con tomas a la altura de cada piso para poder conectar a ellas las mangueras de los bomberos.Las tuberías que suministran el agua a toda la red, pueden estar siempre llenas o no, por lo que se conocen como sistema de tuberías mojadas o secas, respectivamente. El primer tipo, de tuberías mojadas, es el más común; el segundo, es poco usado y, en las ocasiones en que seutiliza, generalmente es en zonas en las que existe el riesgo de congelamiento del agua. Todas las tuberías de que constan estos sistemas contra incendio, deben ser independientes de la red de distribución de agua del edificio.
4. B) SISTEMAS CONTRA INCENDIOS CON ASPERSORES Estos sistemas consisten en una red horizontal de tuberías formando mallas, instaladas inmediatamente del cielo raso en los edificios. Los sistemascontra incendio de este tipo más utilizados son los siguientes: sistema húmedo de tuberías, sistema seco de tuberías, sistema de inundación y sistema deacción anticipada. Las características más importantes de cada uno de ellos son las siguientes.
5. I) Sistema húmedo de tuberíasEste sistema es el más común de los cuatro tipos usados en los sistemas contra incendio. Consiste en una red de tuberías con agua bajo presión; aspersoresautomáticos son conectados a la red, de tal manera, que cada aspersor protegeun área específica. Cuando se incremento el calor cerca de cualquier aspersor, éste opera de manera inmediata y en forma independiente a los demás. La siguiente figura muestra un sistema de este tipo.
6. II) Sistema seco de tuberíasEs el más utilizado después del sistema húmedo, y es similar al sistema húmedo, excepto que el agua es contenida en la red de tuberías por medio de una válvula especial, que impide el paso del agua hacia el sistema de tuberías. Bajo condiciones normales de operación, el aire presurizado dentro del sistema mantiene la válvula cerrada; la operación de uno o más de los aspersoresautomáticos, permite que el aire escape, originando que la válvula se abra, con lo cual el agua fluye hacia la tubería para suprimir el fuego. Este sistema es usado frecuentemente, en sitios donde existe peligro de congelación del agua en lastuberías y también, en edificios, donde es importante la reducción de ruidos. Un sistema de este tipo se muestra en la figura siguiente.
7. III) Sistema de inundación Este sistema, que se muestra en la siguiente figura, es un tipo de sistemacontra incendios que utiliza aspersores abiertos. Una válvula especial retiene el agua bajo condiciones normales, y un sistema de detección de fuego es utilizado en forma independiente, para activar el sistema en caso de incendio. El sistema de detección contra incendio abre la válvula de inundación, con lo cual el agua fluye hacia la red de tuberías, saliendo en los aspersores abiertos. Este tipo de sistema se utiliza en edificios que guardan material altamente inflamable.
8. IV) Sistema de acción anticipada: Este sistema es similar al de inundación, excepto que usa aspersores automáticos en lugar de aspersores abiertos (Véase la figura siguiente). No tiene agua en lastuberías bajo condiciones normales de operación; una presión constante de aire es mantenida en la red de tuberías a fin de verificar la hermeticidad de la misma;cualquier disminución de la presión es un indicador de escurrimientos en la red de tuberías. De la misma manera que en el sistema de inundación, un sistema separado de detección de incendios es utilizado para activar una válvula que admite agua en las tuberías. Debido a la utilización de aspersores automáticos, elflujo de agua en los aspersores no ocurre hasta que el calor del fuego active uno omás aspersores. Este tipo de sistema de control de incendios, se utiliza en sitios en donde descargas accidentales de agua, pueden causar daños importantes.
9. El caudal de agua necesario para los hidrantes será: C = Cm x Nº Siendo: C; Caudal de agua necesaria en l/min.Cm; Caudal mínimo por salida de 70 mm en l/min. Nº; Número de salidas de 70 mm. C CHE; 500 x 4 = 2000 l/min. Reserva de agua para los hidrantes (CHE): RCHET = C x Ta Siendo: RCHET; la reserva total de agua en litros. C; caudal de agua necesaria en l/min. Ta; Tiempo de autonomía en minutos. Así se tiene que: RCHE = 2000 x 60 = 120000 litros RCHE = 120 m3 de agua Presión necesaria para los hidrantes: 70 m.c.a. Presión en estación de bombeo aprox: 75 m.c.a.
10. ACCESORIOS PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS A continuación, describiremos algunos de los accesorios que son usados comúnmente en los sistemas contra incendios. Alarmas: Varios reglamentos establecen la necesidad de alarmas locales en los sistemas contraincendio que utilizan más de 20 aspersores. Dichas alarmas anuncian cuando un aspersor ha sido utilizado; esto nos indica que el agua fluye correctamente, que se ha iniciado el combate al fuego y nos permite tomar acciones complementarias adecuadas; algunos de estos tipos de alarmas están basadas en válvulas de no-retorno. Es recomendable la utilización de alarmas por cada uno de los niveles por los que el agua fluye, a fin de conocer que todo el sistema opera correctamente.
11. Conexiones de pruebas:Los sistemas contra incendios deben contar con conexiones de prueba, que permitan simular la apertura de los aspersores instalados para los casos deincendios. Una boquilla de un aspersor es generalmente controlada por una válvula en el punto más alto del edificio. Generalmente, los drenajes sonutilizados como conexiones de prueba, permitiendo de esta manera además desalojar el agua que fluye.
12. Diámetro de la alimentación Diámetro mínimo del drenaje 2” ¾” 2 ½” – 3 ½” 1 ¼” 4” o mayor 2” Drenajes: Para que los sistemas contra incendio puedan recibir mantenimiento y modificaciones, las líneas de alimentación deben contar con drenajes que permitan el desalojo del agua de las mismas. Los diámetros recomendados son los siguientes:
13. Tomas siamesas o de bomberos:Son dispositivos instalados en las paredes exteriores de los edificios, y tienen como función proporcionar posibilidades de conexión de mangueras exteriores, a fin de permitir abastecimiento adicional al sistema contra incendios de edificios. Los reglamentos establecen el número de tomas siamesas que deben instalarse en los edificios. Toma siamesa
14. Mangueras contra incendios y sus cajas:Se tienen varios tipos de conexiones y cajas, mismas que se ilustran en la figura siguiente Diversos tipos de conexiones de mangueras
15. SISTEMAS DE DETECCIÓNHumos Detectores iónicosDetectores ópticosAspiraciónTemperatura fija Tipo mecánicoDetectores térmicos Tipo eléctricoTermo velocímetrosLineales
16. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.El diseño arquitectónico de un edificio tiene una influencia muy significativa sobre la seguridad contra incendios. Tanto la distribución interior como losesquemas de circulación, materiales de acabado e instalación, afectan en granmedida al proceso de extinción manual, especialmente lo relacionado con las actuaciones de los bomberos, facilitando o dificultando la eficacia de sus actuaciones.
17. PROTECCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS El código da una pauta para el diseño y la gestión que apunta a reducir la incidencia de incendios. Algunas de estas pautas son: Planificación y ejecución inicial de los componentes y sistemas de incendios en los edificios, junto con las rutas de escape. Compromiso del contratista que será responsable de cumplir con el plan de seguridad de incendios.Instigación de un sistema de “permisos de trabajo” siempre que se produzcan trabajos en caliente. Adquisición de certificados de incendio. Colocación de las casetas que tienen que respetar la distancia de seguridad.
18. CONTROL DE HUMOS EN LAS RUTAS DE ESCAPE PROTEGIDAS UTILIZANDO PRESURIZACIÓN El humo como ya sabemos se moverá siempre hacia una región de baja presión, así si mantenemos las rutas de escape a una presión mayor que la de los espacios colindantes, las rutas de escape permanecerán libres de humo.La diferencia de presión necesaria es muy pequeña (50 Pa). Presiones mas altas aumentaran la fuerza necesaria para abrir las puertas. Puesto que la cubierta exterior de un edificio no proporciona un recinto hermético, el gradiente de presión interna lateral se verá afectado por la dirección y fuerza del viento. La presurización de una ruta de escape diseñada se puede proporcionarmediante la instalación de un sistema de conducto y ventilador, que introduce aire fresco al edificio, distribuido a través de parrillas y/o registros, situados fuera de las rutas de escape, y permitiéndolo abandonar el edificio.
19. IMPORTANCIA DE EXPULSAR EL AIRE DESDE EL EDIFICIOEl código de practica establece cuatro métodos por los que el aire se debería remover desde el edificio. Método 1 Uso de huecos inherentes en la construcción y ajuste de los marcos de ventanas. Estos huecos se conocen como rendijas y, para los tres tipos de ventanas, el código da valores para la mínima longitud recomendada, como una función del caudal neto de presurización del aire que será necesario. Método 2 Aberturas colocadas alrededor de la periferia del espacio. Con el fin de prevenir la succión, estaránnormalmente en la posición cerrada y cuando el sistema de presurización sea activado, las aberturas se abrirán, permitiendo al aire pasar al exterior del edificio. Método 3 Uso de pozos de ventilación que pasan verticalmente a través del edificio y solo se deberían utilizar cuando los métodos 1 y 2 no sean factibles. La construcción referida supone el uso de aberturas en cada piso, colocadas en la periferia de cada pozo vertical. Normalmente se mantienen en posición cerrada y cuando el sistema de presurización se activa, solo las aberturas situadas en el piso del incendio se abrirán. Método 4 Uso de un sistema de conducto vertical y un ventilador de extracción, construido en el modeloapropiado de resistencia al fuego. Como en los métodos 2 y 3, las aberturas de extracción de cada pisose mantienen normalmente cerradas. Cuando el sistema se activa, solo aquellas aberturas situadas en el piso incendiado se abrirán.
20. VENTAJAS DE UN SISTEMA DE PRESURIZACIONProporcionará una ruta de escape segura.escaleras y pasillos no necesitan situarse en los muros externos.no es necesaria la provisión de pozos de humo para ventilación alternativa.se pueden omitir algunas “puertas que paren el humo” de las rutas deescape.se puede reducir el numero de escaleras necesarias, basándose.en la densidad de población.se eliminan las perdidas de energía fortuita debida a los métodos “naturales”de ventilación.
21. CUATRO METODOS DE REALIZAR LA PRESURIZACION DE UN EDIFICIOMétodo 1: Presurización únicamente de escalerasMétodo 2: presurización de escaleras y toda, o parte, de la ruta horizontalMétodo 3: presurización de pasillos y/o corredores únicamente.Método 4: presurización del edificio completo
22. RESTRICCIONES EN LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PRESURIZACIONSe debería evitar la existencia de cajas de escalera presurizadas en el mismo edificio que cajas de escalera naturalmente ventiladas. En caso de incendio, se debe esperar que el área ventiladanaturalmente se llenará de humo y bajo ninguna circunstancia se debería conectar la caja de escalera por medio de un corredor o un pasillo.
23. SISTEMAS DE DETECCIÓN DEINCENDIOS, ATMÓSFERAS TOXICAS Y EXPLOSIVAS. Aun con el perfeccionamiento de los sistemas de extinción, los dispositivos detectores de incendios vieron su éxito paralelamente al desarrollo de laelectrónica de los semiconductores, avanzando en sus prestaciones, conforme lo hace la tecnología de los semiconductores.
24. CLASIFICACIÓN. Basándose en la hipótesis: llama=luz y humo=oscuridad, se puedeestablecer una división de los detectores opto electrónicos en positivos y negativos. Elementos de fotoelectricidad Se denomina efecto fotoeléctrico a la liberación de electrones de la materia, bajo la influencia de la luz. Los foto efectos en los semiconductores pueden subdividirse en dos tipos: Efecto foto conductivo. La conductividad eléctrica de una barra semiconductora depende de la intensidad de la luz. Foto efecto de unión. La corriente que circula por una unión p-n polarizada inversamente, está determinada por la intensidad de la iluminación.
25. Detectores fotoeléctricos positivos La corriente en función de la penetración de la radiación con el semiconductor, viene dada por la expresión: donde ð es una constante que depende de la longitud de onda. Puede decirse que la luz verde, por ejemplo, penetra el semiconductor una micra. Como consecuencia, si la fotorresistencia es muy espesa, una gran parte de ella no recibe luz y la sensibilidad de la variación se hace más notable. Este fenómeno disminuye la efectividad de lasfotorresistencias en la región de los violetas. Este tipo de dispositivos tiene buena respuesta en el rojo y en el infrarrojo próximo. Detectores fotoeléctricos negativosPara estos detectores, los dispositivos mas comúnmente usados son las células de Silicio LS 223 y LS 222.Estos detectores están permanentemente iluminados y en equilibrio. Cuando el humo corta el haz de radiación, se desactiva la célula, originando un desequilibrio que produce la alarma. Sistemas de aspiración Los sistemas de detección por aspiración basan su funcionamiento en la dispersión que, sobre una fuente luminosa de xenón, producen las partículas de humo. La denominación de sistema de aspiración se fundamenta en el propio funcionamiento del equipo, que aspira muestras de aire ambiente protegiendo a éste de una manera continua. Fundamentalmente, el objetivo es proporcionar una alarma de incendio en los momentos incipientes del fuego.
26. DETECCIÓN DE ATMÓSFERAS TOXICAS Determinados gases, presentes en el aire que respiramos, obliganal establecimiento de sistemas de detección de atmósferas toxicas a fin de salvaguardar a las personas. Los detectores de atmósferas toxicas se van a centra casi exclusivamente en la detección de monóxido de carbono. Ya queeste gas estará presente gran parte de las situaciones nocivas a que nos vemos expuestos.
27. Los diversos métodos de detección de gases están basados en los distintos procesos físico y químicos de los que se dispone en laactualidad. Cada uno de los sistemas de detección se fundamentan han principios totalmente distintos, lo que da lugar a que se puedan establecer los siguientes cinco sistemas: Detección tubular Detección espectro métrica Detección electro catalítica Detección catalítica Detección electrónica
28. REGLAMENTO DECONSTRUCCION DEL ESTADO DE B.C.S.
29. Articulo 103.- todos los edificios y construcciones deberán aplicar las normas establecidas en este capitulo. Articulo 104.- todas las edificaciones que cuenten con el equipo contra incendios necesario deberá llevarlo a realizar pruebas de mantenimiento cada seis meces registrando los resultados en una bitácora.Articulo 105.- todo edificio mayor a 250 m²de área y 15.00 m de altura deberán llevar un registro de cada seis meces del estado del equipo
30. Articulo 106.-I.- Los edificios con altura de 15.00 metros, o menos deberán contar con extinguidores y señalamientos que indiquen su ubicación. II.- Los edificios, o conjuntos de edificios en unpredio, con altura mayor de 15.00 metros y mayor a 2000 m²: a) Tanque o cisterna con una capacidad de 10 lts por cada m².b) b).- Dos bombas automáticas, una eléctrica y otra de combustión interna, exclusivamente para surtir con la presión necesaria al sistema contra incendios.c) Una red hidráulica con tubería de 100 milímetros (4”) de diámetro y 14.2 Kg/cm2 (200 p.s.i.), con reducciones a 64 mm (2 ½”) para las tomas, para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios, dotadas de toma siamesa de 64 milímetros de diámetro con válvulas de no retorno en ambas entradas, 7.5 cuerdas por cada 25 milímetros, cople movible y tapón macho. Se colocara una toma por cada 90 metros lineales y a 1.00 m de altura.d) Un gabinete por piso que abarcara 30 m de radio. Y en caso de aber 2 o mas no deben estar separados a mas de 60 m.
31. Art. 107 Art. 108 Los extinguidores deberán ser Las mangueras contra incendios deberán revisados cada seis meses. estar debidamente plegadas y conectadas permanentemente a las tomas.
32. Art. 109 Art. 110 Sistema hidráulico. Deberán Prueba del equipo de bombeo. vigilarse todos
33. ARTICULO 111 Presión del agua y prueba de mangueras. La presión del aguaen la red contra incendios, deberá mantenerse entre 2.5 y 4.2kg/cm2.
34. ARTICULO 112 Previsiones para instalaciones industriales. En edificios donde se manejan productos flamables, en los destinados a talleres eléctricos con proximidad a líneas de alta tensión quedara prohibido el uso de agua para prevenir incendios. Por su peligrosidad.
35. ARTICULO 113 Detectores de humo y sistemas de alarma contra incendios.Las edificaciones con altura superior a 15 metros deberán contar además, con sistemas de alarma visuales y sonoras, independientes entre sí.
36. ARTICULO 114 Precauciones durante la ejecución de las obras. El equipo de extinción deberá ubicarse en lugares de fácil acceso y se identificará mediante señales, letreros o símbolos claramente visibles.
37. Artículo 115.- Los elementos Artículo 116.- Las edificaciones deestructurales de acero en edificios de madera se protegerán por medio de más de cinco niveles deberán retardantes del fuego o de material protegerse por medio de aislante. recubrimientos a prueba de fuego.
38. Artículo 117.- Los muros exteriores de Artículo 118.- Los muros cubrirán una edificación se construirán con todo el espacio vertical comprendido materiales a prueba de fuego. entre los elementos estructurales de los Las fachadas de cortinas, deberán pisos contiguos sin interrumpirse enconstruirse en forma tal que cada piso los plafones en caso de existir estos.quede aislado totalmente por medio de elementos a prueba de fuego.
39. Artículo 122.- Las escaleras de cada nivel estarán ventiladas permanentemente afachadas o a cubos de luz, por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10 por ciento de la planta del cubo de la escalera. Artículo 123.- Cuando las escaleras se encuentren en cubos cerrados deberán construirse adosado a ellos un ducto de extracción de humos.Artículo 124.- Los cubos de elevadores y montacargas deberán ser construidos con materiales incombustibles.
40. Art. 125 Art. 126 Art. 127
41. GRACIASCOMPAÑERITOS!!