Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_41_BbgBO_Lueftungsanlagen-d7576235,42.html
Timestamp: 2016-10-21 19:09:48
Document Index: 162159021

Matched Legal Cases: ['§ 41', '§ 41', '§ 41', '§ 42', '§ 43', '§ 44', '§ 45', '§ 46', '§ 47', '§ 48', '§ 49', '§ 50', '§ 51', '§ 52', '§ 53', '§ 54', '§ 55', '§ 56', '§ 57', '§ 58', '§ 59', '§ 60', '§ 61', '§ 89', '§ 41', '§ 40', '§ 42']

§ 41 BbgBO, Lüftungsanlagen | Gesetze auf anwalt24.de
§ 41 BbgBO, Lüftungsanlagen Suche
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) Landesrecht Brandenburg…§ 41 BbgBO, Lüftungsanlagen§ 42 BbgBO, Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffver...§ 43 BbgBO, Sanitäre Anlagen§ 44 BbgBO, Kleinkläranlagen, Gruben§ 45 BbgBO, Aufbewahrung fester Abfallstoffe§ 46 BbgBO, Blitzschutzanlagen§ 47 BbgBO, Aufenthaltsräume§ 48 BbgBO, Wohnungen§ 49 BbgBO, Notwendige Stellplätze und notwendige Abstellplätze für Fahrräder§ 50 BbgBO, Barrierefreies Bauen§ 51 BbgBO, Sonderbauten§ 52 BbgBO, Grundpflichten§ 53 BbgBO, Bauherrin und Bauherr§ 54 BbgBO, Entwurfsverfasserin und Entwurfsverfasser§ 55 BbgBO, Unternehmerin und Unternehmer§ 56 BbgBO, Bauleiterin und Bauleiter§ 57 BbgBO, Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden§ 58 BbgBO, Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden sowie der amtsfreie...§ 59 BbgBO, Grundsatz§ 60 BbgBO, Vorrang anderer Gestattungsverfahren§ 61 BbgBO, Genehmigungsfreie Vorhaben…§ 89 BbgBO, Übergangsvorschriften
§ 41 BbgBOBrandenburgische Bauordnung (BbgBO) Landesrecht BrandenburgTeil 3 – Bauliche Anlagen → Abschnitt 6 – Technische GebäudeausrüstungTitel: Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) Normgeber: BrandenburgAmtliche Abkürzung: BbgBOGliederungs-Nr.: 925-1Normtyp: Gesetz(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein; sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen.(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn ein Beitrag der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist. Lüftungsleitungen dürfen raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur überbrücken, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume übertragen.(4) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanlagen eingeführt werden; die gemeinsame Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstätten ist zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur Lüftungsanlage gehörende Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig.(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht1.für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,2.innerhalb von Wohnungen,3.innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 Quadratmeter in nicht mehr als zwei Geschossen.(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.
§ 40 BbgBO, Leitungsanlagen, Installationsschächte und Installationskanäle§ 42 BbgBO, Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung,…