Source: http://docplayer.fi/400033-Sahkokattila-pikkuwatti-pw-13-asennus-ja-kayttoohjeet.html
Timestamp: 2018-04-26 11:29:13+00:00
Document Index: 16416025

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko\n', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

SÄHKÖKATTILA PIKKUWATTI PW-13 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET - PDF
Download "SÄHKÖKATTILA PIKKUWATTI PW-13 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET"
1 SÄHKÖKATTILA PIKKUWATTI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Valmistaja: KAUKORA OY Tuotekatu 11, PL 21, RAISIO Puh. (02) JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN
2 2 Sisällys Sisällys... 2 EY - vaatimuksenmukaisuusvakuutus... 2 Toimintakuvaus... 3 Tekniset tiedot... 3 Varustelu... 3 Putkiasennus... 4 Sähköasennus... 5 Huomioitava asennusvaiheessa... 6 Ulkopuoliset kytkennät laitteen liittimille... 6 Sähkökattilan tehotaulukko... 6 Liittimet piirikortilla vakiovaruste... 6 Liittimet piirikortilla lisävarusteilla... 6 Sähkökaavio... 7 Sähkökattilan käyttö ja kunnossapito... 8 Lämmityssäädöt... 9 Häiriötilanteet lämmityksessä Lämpö ei riitä Näyttöruutu on tyhjä Antureiden vastusarvot sähkökattilan piirikortille nro Virtamuuntajien tarkistus Asennuskaavake Takuu EY - vaatimuksenmukaisuusvakuutus EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS KAUKORA OY Tuotekatu RAISIO Vakuutus koskee sähkökattilaa pikkuwatti Valmistuksessa on noudatettu hyvää konepajatekniikkaa ja se täyttää seuraavat direktiivit sekä standardit soveltuvin osin: 89/336/EEC 92/31/EEC 73/23/EEC 93/68/EEC Raisio Raimo Aaltonen Toimitusjohtaja
3 3 Toimintakuvaus Pikkuwatti on ulkomitoiltaan pienikokoinen ulkoilmaohjattu sähkökattila, joka on suunniteltu pientalojen lämmitysjärjestelmiin. Pikkuwatti soveltuu asennettavaksi JÄSPI- VLM vedenlämmittimien päälle. Pieni 4 litran vesitila ja tarkka säätöautomatiikka mahdollistavat hyvän energiatalouden. Pikkuwatin kiertovesipumppu, paisuntasäiliön ilmausventtiili, varoventtiili ja täyttöventtiili sijaitsevat painamalla aukeavan huoltoluukun takana. Tekniset tiedot Korkeus: 270 mm Leveys: 600 mm Syvyys: 530 mm Massa: 30 kg Tilavuus: 4 L Max. lämpötila: 100 ºC Min. lämpötila: 0 ºC Max. paine: 1,5 Bar Lattialämmitystaloissa ei veden lämpötila saa ylittää sallittua arvoa ja siksi pikkuwatti on varustettu rajoitintermostaatilla joka katkaisee lämmityksen asetusarvossaan (tehdasasetus 55 ºC). Lämpötilan laskettua alle asetusarvon lämmitys kytkeytyy uudestaan päälle. Patterilämmitys taloissa on termostaatin asetusarvoa nostettava esim. 75 ºC:een. Lisäsuojana toimii rajoitintermostaatin kiehuntasuoja (105 ºC) joka kuitataan painamalla rajoittimen painiketta. Koepaine: 2,0 Bar Varoventtiilin asetuspaine: 1,5 Bar Teho: max.13 kw Jännite: 400 V / 3~ Taajuus: 50 Hz Kotelointiluokka: IP 2X
4 4 Varustelu 1. Sähkövastus 13 kw 2. Max. lämpötilatermostaatti 3. Lämpötilanrajoitin 4. Ohjaus/pumppusulake 5. Pääkytkin 6. Sähköliitäntä 7. Sähköliitäntä 8. Kiertovesipumppu 9. Automaattisulakkeet 3x10A käyttövesivaraajalle 10. Lämpö- ja painemittari 11. Piirikortti 12. Tyhjennysventtiili Putkiasennus Pikkuwatti asennetaan sisätiloihin VLM vedenlämmittimen tai tukevan tason päälle vaakasuoraan asentoon alareunastaan vähintään 500 mm korkeudelle lattiasta ja yläreunan ja katon etäisyys vähintään 260 mm. Asentamisessa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä. Jotta järjestelmä olisi helppo täyttää ja tyhjentää vedestä on sähkökattilan ja lämmitysverkoston liitännät varusteltava sulkuventtiileillä. Varoventtiilin avauspaine on 1,5 Bar ja ylivirtausputki johdetaan lattiakaivoon niin, että ylivuodon pystyy havaitsemaan. Varolaitteen toiminta tulee tarkastaa toiminnan varmistamiseksi kaksi kertaa vuodessa. Paisuntasäiliön tilavuus on 12 litraa ja tehtaalla asetettu esipaine 0,5 Bar mikä vastaa 5 m vesipatsasta. Lämmitysjärjestelmää täytettäessä on varoventtiili oltava auki, kunnes vesi valuu ulos ylivirtausputkesta. Sulje varoventtiili ja jatka täyttämistä kunnes ilmausventtiilistä ei enää tule ilmaa ja lopeta täyttäminen kun painemittari näyttää 1 Bar. Pikkuwatin mukana tulee automaattinen ilmausventtiili, joka asennetaan kattilan lähtöputkeen niin, että siitä voi tehdä kattilan ilmauksen. Lämmitysjärjestelmässä voi olla ilmaa jonkin aikaa asennuksen jälkeen ja siksi ilmaus on uusittava muutaman kerran. 13. Varoventtiili 1,5 Bar 14. Täyttöventtiili 15. Varalämmityskytkin 16. Sähköläpivienti 17. Paluu kattilaan R20 SK 18. Lähtö kattilasta 22 mm 19. Varoventtiilin ulostulo 22 mm 20. Täyttöventtiililiitäntä 15 mm 21. Kalvopaisunta-astia 12 L - Automaattinen ilmanpoistin - Ulkoanturi - 3 kpl virtamuuntajia - Sisätermostaatti (lisävaruste) Pumpun ilmaus tehdään löysentämällä pumpun ilmausruuvia. Lämmityspiirin kiertoa pumpun ja kattilan välillä ei saa sulkea. Tarvittaessa lämmitysverkosto on varustettava venttiilillä (suhteellinen ylivirtausventtiili, BY-BASS venttiili), joka varmistaa lämmityspiirin kierron pumpun ja kattilan välillä.
5 5 5(16) Sähköasennus Asennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköliike. Asennuspaikalla laite liitetään sähköverkkoon voimassa olevien määräysten ja kytkentäkaavion mukaisesti. Syöttöjohto ja sulakkeet määräytyvät laitteen valitun nimellistehon mukaan. Pikkuwatin max. teho on valittavissa. Kiinteistön lämmitys tehontarve ilmenee LVI-suunnitelmasta. Asennettaessa sulakeautomaatit vedenlämmitintä varten Pikkuwatin max. teho riippuu liitettävän vedenlämmittimen tehosta (esim. vedenlämmitin 3 kw / 400 V Pikkuwatin max. teho säädettävä 9,25 kw:iin). Pääsulakkeiden maksimikäytön saavuttamiseksi on elektroniikka varustettu virranrajoitusautomatiikalla. Oikea toiminta edellyttää vaiheiden mahdollisimman tasaista kuormitusta, koska se vaihe, jolla on suurin kuormitus ohjaa rajoitusta. Tämä voi merkitä sitä, että järjestelmä ei saavuta haluttua lämpöä tehorajoituksen vuoksi, jos jollekin vaiheelle on kytketty suuri yksivaihekuorma. Virtamuuntajat on asennettava talon pää- / ryhmäkeskukselle mittaamaan kiinteistön kokonaisvirran kulutusta.
6 6 6(16) Huomioitava asennusvaiheessa Verkkoon liitetyt virtamuuntajat on oikosuljettava, jollei niitä ole kytketty laitteeseen. Tarkistakaa kiinteistön pääsulakkeisiin kohdistuvan kuormituksen tasaisuus huomioiden: - ilmastointi (sähköinen tuloilman lämmitys) - autotalli / varastojen sähkölämmittimet - autopistorasioiden ryhmät - kylmälaiteryhmät - astia / pyykinpesukoneiden ryhmät - ym. Ulkopuoliset kytkennät laitteen liittimille L1 L2 L3 N PE syöttöjohto 3 x 230 V 50 Hz sulakkeet ja syöttöjohto määräytyvät laitteen valitun nimellistehon mukaan Sähkökattilan max. teho on valittavissa Sähkökattilan tehotaulukko Porras Teho [kw] Syöttö sulakkeet Syöttökaapeli 1 1,85 3x10A 5 x 1,5 S 2 3,75 3x10A 5 x 1,5 S 3 5,6 3x10A 5 x 1,5 S 4 7,4 3x16A 5 x 2,5 S 5 9,25 3x16A 5 x 2,5 S 6 11,5 3x20A 5 x 6 S 7 13* 3x25A 5 x 6 S * = tehdasasetus Heikkovirtaliittimet piirikortilla vakiovarusteille 3-4 Ulkoanturi typ johdotus esim. 2 x 1 asennetaan pohjoinen / koillinen ilmansuuntaan talon ulkoseinälle varjoisaan paikkaan, etäälle ilmanvaihtoventtiileistä. varmista ettei räystäsvedet ja jään muodostus vahingoita anturia Virtamuuntajien kytkentä, johdotus erilleen vahvavirtakaapeleista esim. 4 x = yhteinen Heikkovirtaliittimet piirikortilla lisävarusteilla 5 6 Ulkopuolinen potentiaalivapaa lisäohjaus esim. kellolla tai kotoa poissa kytkimeltä lämpötilanpudotusta varten = normaalisti auki Huoneanturi typ = lisävaruste
7 7 7(16) Sähkökaavio
8 8 8(16) Sähkökattilan käyttö ja kunnossapito Ennen käyttöönottoa varmista, että: - Kattilassa ja lämmitysjärjestelmässä on vettä ja kierto toimi - Ilmausventtiili on auki, jotta ilma pääsee ulos - Putkiliitännät ovat tiiviitä. Tarkista myös kattilan sisäiset tehtaalla asennetut putkiliitokset. - Varoventtiili toimii, eli vettä tulee juoksuputkesta, kun venttiiliä koekäytetään Käynnistä kattila kääntämällä pääkytkintä asentoon 1 ja aseta piirikortille halutut lämpötilat ks. lämmityssäädöt, jonka jälkeen laite on lämmityskunnossa. Tarkista säännöllisesti, että järjestelmässä on vettä. Järjestelmän paineen tulee olla 1,0 1,5 Bar. Vesi muuttaa tilavuutta lämpötilan mukaan, mikä vaikuttaa järjestelmän paineeseen. Mitä korkeampi lämpötila sitä suurempi tilavuus ja paine. Paisuntasäiliö tasaa osittain tilavuuden muutoksen. Jos vettä pitää jatkuvasti lisätä on järjestelmässä vuoto. Jatkuva uuden veden lisääminen syövyttää lämmitysjärjestelmää. Paisuntasäiliön esipaine on tarkastettava muutaman vuoden välein. Varoventtiilit on koekäytettävä vähintään 2 kertaa vuodessa siten, että niiden karaa liikutetaan kiinnileikkautumisen estämiseksi. Ulos virtaavaa vettä ei kannata juoksuttaa kuin vähän kerrallaan esim. 1/2 litraa tarkastuskertaa kohti. Lisää järjestelmään vettä tarkastuksen jälkeen. Lämmitysjärjestelmässä voi olla ilmaa jonkin aikaa asennuksen jälkeen ja siksi ilmaus on uusittava muutaman kerran. Ilmauksen jälkeen paine on tarkistettava ja tarvittaessa lisättävä vettä. Ilmausventtiilin suojakuvun on oltava auki. Kiertovesipumpun normaalinopeus on III. Pumpun ilmaus tehdään pumpun ilmaruuvin kautta löysentämällä sitä ja pitämällä riepua aukon päällä, koska siitä voi tulla vettä. Pumpun ollessa pitkiä aikoja käyttämättä voi pumpun käynnistämisessä olla ongelmia ja tällöin täytyy suorittaa apukäynnistys pyörittämällä ilmausruuvin takana olevaa pumpun akselia ruuvimeisselillä. Yli 2 minuutin sähkökatkon sattuessa laitteen uudelleen käynnistyessä on aina 2 tunnin viive ennen kuin saavutetaan täysi teho. Lyhyemmän sähkökatkon jälkeen laite kytkeytyy portaittain koko teholle. Tehovahti on rakennettu siten, että laite ottaa täyden tehon 2 tunnin kuluttua. Tämä viive voidaan ohittaa asentajan toimesta pikakäynnistys toiminnalla ks. lämmityssäädöt. Kesäaikana jollei lämmitystarvetta ole, voidaan sähkökattila kytkeä pois päältä laitteen pääkytkimestä.
9 9 9(16) Lämmityssäädöt Etupaneli Sähkökattilan LÄMMITYSKÄYRÄ jossa pystyasteikossa on lämmitysverkoston lähtevän veden lämpötila ja vaaka-asteikossa ulkolämpötila Jäspi-PikkuWatti-kattilan NÄYTTÖRUUTU Näytöltä pystyy seuraamaan kaikkia kattilan tärkeimpiä toimintoja. TOIMINTANAPPI (-) jolla määrätään asetusarvoja vähentävästi. TOIMINTANAPPI (+) jolla määrätään asetusarvoja lisäävästi. VALIKKONAPPI (MENU) jolla asetetaan kaikki kattilan lämpötila-asetukset PUNAINEN MERKKIVALO VILKKUU = kattilan lämpö yli mekaanisen rajoitintermostaatin raja-arvojen. SÄHKÖTEHOJEN MERKKIVALOT näyttää päällä olevan vastuksen: 1= 1850 W, 2= 3750 W, 3= 7400 W. LÄMPÖTILAN PUDOTUKSEN VALIKKONAPPI (KELLO) jolla määritellään lämpötilapudotuksen asetusarvot. Lämpötilan pudotuksen toiminta MERKKIVALO -EI PALA = lämpötilan pudotus EI AJASTETTU -VIHREÄ = lämpötilan pudotus AJASTETTU -PUNAINEN = lämpötilan pudotus AKTIIVINEN -PUNAINEN VILKKUU = Sähkökatkos, lämpötilan pudotusaika TARKISTETTAVA.
10 10 10(16) Näyttötilat VIRTA PÄÄLLE Teho V kw Kattilan maksimi nimellisteho Ohjelman versionumero PERUSNÄYTTÖTILA Kattila 25(25) C Ulkolämpö 0 C Kattilan LÄMMITYSVERKOSTON MENOVEDEN lämpötila: Todellinen C (SULKEIDEN SISÄLLÄ: haluttu C) Ulkolämpötila C LISÄNÄYTTÖTILAT Kattila 25(25) C Kello 12:00 (KTS. Perusnäyttötila) KELLO (näytössä jos lämpötilan pudotus on ajastettu) Sisälämpö 21.0(21.0) C Kattila 25(25) C Virtarajoitus Err ei kytketty Ulkolämpö HUONETERMOSTAATIN mittaama lämpötila C (näytössä jos huonetermostaatti on asennettu). Todellinen huonelämpötila C, (SULKEIDEN SISÄLLÄ: haluttu C) (KTS. Perusnäyttötila) VIRTARAJOITUS ilmoitus (näytössä jos päävarokkeiden virta ylittyy tai tehonnousuhidastus on aktiivisena = 2h laitteen päällekytkemisestä tai > 2min. sähkökatkoksesta) VIKAILMOITUS Säätöautomatiikan ULKO-anturiipiirissä häiriö Err Kattila ei kytketty VIKAILMOITUS Säätöautomatiikan KATTILA-anturipiirissä häiriö
11 11 11(16) Asetukset PERUSNÄYTTÖTILA (Huoneanturi asennettu. Huom! lisävaruste) Hienosäätö Sisälämpö 21.0 C SISÄLÄMPÖ asetus (jos huonetermostaatti on asennettu) SÄÄTÖ: Huonetermostaatista (vastapäivään) vähennä C (myötäpäivään) lisää C Hienosäätö Piiri 0 C LÄMMITYSKÄYRÄN SUUNTAIS-SIIRTO asetus SÄÄTÖ: (+) ylöspäin, (-) alaspäin säätöalue ± 20 C Käyrän asetus paina + Paina (+) LÄMMITYSKÄYRÄN asetukset Pääsy valikkoon paina (+) Käyrä 25 C Max 40 C Min 18 C LÄMMITYSKÄYRÄN KALTEVUUDEN asetus C (asetusarvo vastaa 0 C ulkolämpötilaa, kts. ohjauspanelin lämmityskäyrä kuvaa). Lämmitysverkoston MENOVEDEN MAKSIMIlämpötila C, MINIMI-lämpötila 0-40 C. ASETUS: (+) ylöspäin, (-) alaspäin, (menu) seuraava valinta. Huoltotila paina + - HUOLTOTILA valikko
12 12 12(16) Lämpötilan pudotus PERUSNÄYTTÖTILA Paina (KELLO) Pudotus ei Paina (-) Paina (+) LÄMPÖTILAPUDOTUKSEN AKTIVOINTI: ei = EI lämpötilan pudotusta ajast = AJASTETTU lämpötilan pudotus. VALINTA: (+) ajastus päällä, (-) ei ajastusta. Pudotus Lämpötila 0 C Paina (KELLO) Sähkökattilan lämmitysverkoston menoveden Lämpötilapudotuksen ASETUSLÄMPÖTILA C. Asetus alue: 0-40 C. ASETUS: (+) ylöspäin, (-) alaspäin. Pudotus päälle 22:00 Paina (KELLO) Lämpötilapudotuksen KYTKEYTYMIS-AIKA ASETUS: (+) ylöspäin, (-) alaspäin, (kello) seuraava valinta Pudotus pois 05:00 Paina (KELLO) Lämpötilanpudotuksen POISTUMIS-AIKA ASETUS: (+) ylöspäin, (-) alaspäin, (kello) seuraava valinta Kello 12:00 Paina (KELLO) Säätöautomatiikan KELLON asetus ASETUS: (+) ylöspäin, (-) alaspäin, (kello) seuraava valinta
13 13 13(16) Huoltotila-valikko PERUSNÄYTTÖTILA Huoltotila paina + - Paina 3x(MENU) Paina (+ -) HUOLTOVALIKKO paina (+ -) n.10s. HUOM! Meno ainoastaan asentajan toimesta asennus/häiriö tilanteessa. TEHONNOUSUHIDASTUKSEN poisto, PIKAkäynnistys, ASENNUS-asetukset, TESTIajo KIELIvalikko ja LÄMPÖTILOJEN kalibrointi. Virta 0(35) A Tehonrajoitus 0(7) Virtamuuntaja-antureilla MITATTU VIRTA A (SULKEIDEN SISÄLLÄ: Virtamuuntajilla mitattavien kiinteistön PÄÄSULAKKEIDEN KOKO asetettaissa 16-35A). ASETUS: (+) ylöspäin, (-)alaspäin Säätöautomatiikan TEHOPORRASNÄYTTÖ, (SULKEIDEN SISÄLLÄ: Sähkökattilan TEHONRAJOITUS valinta porrasta). ASETUS: (+) ylöspäin, (-) alaspäin Testit paina + Paina (+) Sähkökattilan VASTUSTEN (3kpl.) TESTIAJO Pääsy valikkoon paina (+) Suomi Kalib. Ulkolämpö 0 C Kalib. Sisälämpö 0 C Testi vastus 1 päälle + Testi vastus 2 päälle + Testi vastus 3 päälle W VASTUSTESTI AJO: (+) päälle, (-) pois päältä 3750 W VASTUSTESTi AJO: (+) päälle, (-) pois päältä 7400 W VASTUSTESTI AJO: (+) päälle, (-) pois päältä Säätöautomatiikan KIELEN valinta: Suomi, English, Svenska ASETUS: (+) ylöspäin, (-) alaspäin ULKOanturin kalibrointi C ASETUS: (+) ylöspäin, (-) alaspäin HUONEanturin kalibrointi C ASETUS: (+) ylöspäin, (-) alaspäin
14 14 14(16) Häiriötilanteet lämmityksessä Lämpö ei riitä Varmista että järjestelmässä on riittävästi vettä ja että lämmitysverkoston paine on 1-1,5 Bar. Tarkasta kiertovesipumpun toiminta ja tunnustele virtausta pumpussa ja putkistossa. Järjestelmässä oleva ilma voi estää veden virtauksen. Tarkasta ettei tehonrajoitusta ilmoittava teksti lue laitteen näyttöruudussa jatkuvasti, aiheuttaja on liian suuri kuormitus talon pääsulakkeille yhdellä kertaa (sauna, pyykinpesukone, kuivain, jne.). Tarvittaessa pyytäkää sähköurakoitsijaanne mittaamaan mikä sähkölaite rajoittaa kattilan tehoa ja mikä on pääsulakkeisiin kohdistuva kokonaiskuormitus. Tarkista näytöstä että vastaako lämpötila järjestelmässä haluttua (lukema sulkeissa). Jos kaikki toimii, niin nosta menoveden lämpötilaa maltillisesti n. 4 ºC ks. lämmityssäädöt. Tarkkaile muutoksia 12 tuntia ennen seuraavaa säätöä. Näyttöruutu on tyhjä Tarkasta laitteen syöttösulakkeet keskukselta ja automaatti ohjaussulake kattilasta. Jos vikaa ei löydy niin kytke järjestelmän varalämmitys päälle seuraavasti: - Varmista että järjestelmässä on riittävästi vettä ja kiertovesipumppu pyörii. - Säädä järjestelmän varalämmitys lämpötila halutuksi rajoitintermostaatilta esim. lattialämmitystalot ºC patterilämmitystalot ºC (asteikko 0-80 ºC). Ulko- / kattila-anturi häiriöistä tulee näyttötauluun ilmoitus ERROR EI KYTKETTY. Ulkoanturi häiriössä automatiikka olettaa ulkolämmöksi 0 ºC. Kattila-anturi häiriössä lämmitys kytkeytyy pois päältä. Ota yhteys asentajaan / huoltoon. Jos näyttötaulussa vilkkuu max. lämpötilatermostaatin toiminnasta kertova punainen valo niin tarkista asetusarvo (termostaatin tehdasasetus 55 ºC). Varmista sähköurakoitsijalta onko laitteen enimmäisteho rajattu asennuksen yhteydessä. Varmista onko kysymyksessä sähkökatkos, sillä yli 2 minuutin sähkökatkos aiheuttaa 2 tunnin tehonnousuhidastuksen. Tarkista pää- / ryhmäsulakkeiden kunto. Jos ylikuumenemissuojan laukeamisesta kertova valo vilkkuu näyttötaulussa niin viritä se uudelleen lämpötilan laskettua painamalla kuittauspainiketta tylpällä esineellä voimakkaasti sisään. Vian toistuessa ota yhteys asentajaan / huoltoon. - Tämän jälkeen painetaan varalämmityskytkin asentoon varalämmitys, tällöin kytkimen merkkivalo syttyy ja laite lämmittää osatehollaan (3,8kW) ohittaen automaattisen ulkoilmaohjauksen. - Ota yhteys asentajaan / huoltoon. - Käytä aina alkuperäisiä varaosia
15 15 15(16) Antureiden vastusarvot sähkökattilan piirikortille nro anturin johdin irrotetaan mittauksen ajaksi Kattila-anturi typ. 22K NTC Ulkoanturi typ. 150R NTC Ulkolämpö [ºC] Ulkoanturi vastusarvot [Ω] Kattilalämpö [ºC] Kattila-anturi vastusarvot [kω] , , , , , , , , Ulkoanturin ollessa irti säädin olettaa ulkolämmöksi 0 ºC. Kattila-anturin ollessa irti säädin olettaa lämmöksi 100 ºC Virtamuuntajien tarkistus Kiinteistön pääsulakkeihin (= virtamuuntajien mittaus- / sijoituspiste) kohdistuva virta-arvo voidaan mitata mittaamalla vaihtojännite (AC) piirikortin virtamuuntajien yhteisen kytkentäpisteen / jokaisen virtamuuntajan Virtamuuntajien läpi 5-35A 5 A 0,5 V 10 A 0,9 V 15 A min. säätöalue 1,4 V 20 A 1,8 V 25 A 2,3 V 30 A 2,7 V 35 A max. säätöalue 3,2 V väliltä. Mittaustulosta vertaamalla alla olevaan taulukkoon nähdään jännitettä vastaava virta joka menee virtamuuntajien läpi. Vakio piirikortin säätö-alue A. Mitattu jännite piirikortilta AC
16 16 Asennuskaavake Loppukäyttäjän on varmistuttava että alla oleva kaavake tulee täytettyä laitteen asennuksen yhteydessä Laitteen valmistenumero / vuosimalli Laitteen tyyppi Lvi-asentaja / yritys Pvm. Sähköasentaja / yritys Pvm. Järjestelmän säätö / käyttöopastus Asentaja / yritys Pvm. Asentaja Tehdasasetus Lämmitysverkoston menoveden Min. ºC 18 ºC max. / min. lämpötilojen asetukset piirikortilta Max. ºC 40 ºC Sähkökattilan max. lämpötilatermostaatin max. lämpötila Max. ºC 55 ºC Sähkökattilan max. teho (porrasrajoitus 1 7) kw 7 por. = 13 kw Kiinteistö pääsulaketta vastaava asetusarvo A A 25 A Lämpötilan pudotus 0-20 ºC ºC 0 ºC Menoveden lämpötila ulkolämmön ollessa 0 ºC ºC 25 ºC Takuu Säiliöiden takuu 2 vuotta komponenttien 1 vuosi.