Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/163756
Timestamp: 2019-03-19 02:23:30+00:00
Document Index: 5253261

Matched Legal Cases: ['§ 7', '§ 10', '§ 8', '§ 7', '§ 11', '§ 11', '§ 7', '§ 11', '§ 10', '§ 14', '§ 10']

§ 7 Tehnoseadmete müra normtasemed hoonetes ja hoonete välisterritooriumil
§ 10 Mõõtmise meetodid
Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128) § 8 lõike 2 punkti 17 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 38 kinnitatud «Eluruumidele esitatavate nõuete» (RT I 1999, 9, 138) punktiga 10.
(1) Määrus kehtestab müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning mürataseme mõõtmise meetodid.
(2) Müratekitavate seadmete paigaldamisel ja haldamisel ei või müra ületada normtasemeid käesolevas määruses käsitletud hoonetes ja välisterritooriumil.
6) helirõhutaseme korrigeeritud väärtus – mõõdetud helirõhutase, kus on kasutatud müramõõturi sagedusfiltreid, mis vastavad standardite EVS-EN IEC 60651, EVS-EN 60844 ja IEC 1260 nõuetele. Käesolevas määruses kasutatakse helirõhutaseme A- ja C-korrigeeritud väärtusi ning tähistusi, vastavalt LpA ja LpC;
10) impulssheli – ühest või mitmest impulsist koosnev heli vastavalt standardi ISO 1996-1:1982 määratlusele; üksiku heliimpulsi kestus on tavaliselt alla 1 sekundi;
17) müra taotlustase – normtase uutel planeeritavatel ja rekonstrueeritavatel aladel ning ehitistes, samuti olemasoleva müraolukorra parandamisel;
18) müra piirtase – suurim lubatud normtase olemasolevatel aladel ja ehitistes;
19) müra kriitiline tase – normtase kriitilise müraolukorra hindamisel olemasolevatel aladel;
22) välisterritoorium – maa-ala hoone vahetus läheduses, mida kasutatakse puhkuseks;
24) segaala – väljakujunenud hoonestusega ala, kus elamute ja ühiskasutusega hoonete vahetus läheduses on müratekitavaid kaubandus-, teenindus- ja tootmisettevõtteid.
4) välismüra normimisel: hoonestatud või hoonestamata ala kategooriast.
Hoonestatud või hoonestamata alad jaotatakse üldplaneeringu alusel:
I kategooria looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja tervishoiuasutuste puhkealad;
II kategooria laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates;
III kategooria segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja tootmisettevõtted);
IV kategooria tööstusala.
(1) Taotlustase – käesoleva määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja iseloomustab häid akustilisi tingimusi. Kasutatakse uutes planeeringutes (ehitusprojektides) ja olemasoleva müraolukorra parandamisel. Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme piiridesse. Kui taotlustasemel on soovituslik iseloom, antakse taotlustaseme arvsuuruse juurde sellekohane märkus.
(2) Piirtase – käesoleva määruse tähenduses müra tase, mille ületamine võib põhjustada häirivust ja mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja uute hoonete projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra vähendamiseks.
(3) Kriitiline tase – käesoleva määruse tähenduses müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat häirivust ja iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni.
Kriitilised tasemed kehtestatakse liiklusmürale ja tööstusmürale. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel välismüraallikate vahetus läheduses. Uute müratundlike hoonete ehitamine kriitilise tasemega aladele on üldjuhul keelatud.
(1) Välismüra normtase hoonestatud või hoonestamata aladel on kehtestatud järgmistele välismüraallikatele: auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukite liiklus, tööstusettevõtted, müratekitavad kaubandus- ja teenindusettevõtted, spordiväljakud ja meelelahutuspaigad, ehitustööd. Siin ei käsitleta elamute ja üldkasutusega hoonete tehnoseadmete müra ja olmemüra.
(2) Välismüra normtase on kehtestatud vaba helivälja tingimustele, millega tuleb arvestada mõõtmiste läbiviimisel ja mõõtmistulemuste hindamisel. Kui vaba helivälja tingimused ei ole täidetud, rakendatakse parandusi vastavalt standardile ISO 1996-1:1982.
Regulaarsest liiklusest põhjustatud müra normtaseme kehtestamisel hoonestatud või hoonestamata aladel on arvestatud keskmise liiklussagedusega aastaringselt (auto-, raudtee- ja lennuliiklus) või regulaarse liiklusega perioodi vältel (nt veesõidukite liiklus).
(3) Välismüra normtase on A-korrigeeritud ekvivalentne helirõhutase LpA,eq,T. Taotlustaseme ja piirtaseme arvsuurused on esitatud lõigetes 4–6. Täiendavalt hinnatakse müra maksimaalset helirõhutaset LpA,max, mille arvsuurused on esitatud lõigetes 8–10. Müra ei tohi ületada ekvivalentset ega maksimaalset normtaset. Ühe või samaaegselt mitme heliallika tekitatud müra ei tohi ületada normtaset.
(4) Taotlustaseme arvsuurused uutel planeeritavatel aladel:
1) Liiklusmüra ekvivalenttase LpA,eq,T, dB
päeval öösel
I kategooria 50 40
II kategooria 55 45
III kategooria 60 50
IV kategooria 65 55
2) Tööstusettevõtete müra ekvivalenttase LpA,eq,T, dB
I kategooria 45 35
II kategooria 50 40
III kategooria 55 45
3) Kaubandus- ja teenindusettevõtete, spordiväljakute ja meelelahutuspaikade tegevusest põhjustatud müra taotlustase on samane tööstusmüra taotlustaseme arvsuurusega uutel planeeritavatel aladel.
(5) Taotlustaseme arvsuurus olemasolevatel aladel:
I kategooria 55 45
II kategooria 60 50
IV kategooria 70 60
1 lubatud müratundlike hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel.
II kategooria 55 40
III kategooria 60 45
3) Kaubandus- ja teenindusettevõtete, spordiväljakute ja meelelahutuspaikade tegevusest põhjustatud müra taotlustase on samane tööstusmüra taotlustaseme arvsuurusega olemasolevatel aladel.
(6) Piirtaseme arvsuurused olemasolevatel aladel:
I kategooria 55 50
II kategooria 60 55
III kategooria 65 55
IV kategooria 75 65
I kategooria 55 40
II kategooria 60 45
III kategooria 65 50
1 soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel.
3) Kaubandus- ja teenindusettevõtete, spordiväljakute ja meelelahutuspaikade tegevusest põhjustatud müra piirtase on samane tööstusmüra taotlustaseme arvsuurusega olemasolevatel aladel. Üksikute, kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud spordi- ja meelelahutusürituste korral võib müra piirtase olla 10 dB(A) võrra suurem kui tööstusmüra taotlustaseme arvsuurus olemasolevatel aladel.
4) Ehitustööde müra ekvivalenttase LpA,eq,T, dB
I kategooria 45
II kategooria 45
III kategooria 50
IV kategooria 65
5) Ehitustööde maksimaalne müratase öösel ei tohi ületada lubatud ekvivalenttaset enam kui 10 dB(A) võrra.
(7) Kriitilise taseme arvsuurus olemasolevatel aladel:
I kategooria 65 60
II kategooria 70 65
III kategooria 75 65
IV kategooria 80 70
2) Tööstusmüra ekvivalenttase LpA,eq,T, dB
I kategooria 60 50
II kategooria 65 55
III kategooria 70 55
(8) Liiklusega seotud üksikute mürasündmuste korral hinnatakse täiendavalt ekvivalentsele helirõhutasemele ka maksimaalset helirõhutaset. Maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel LpA,max ei või olla suurem kui 85 dB(A) päeval ja 75 dB(A) öösel.
(9) Meelelahutuspaikade maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonete välisterritooriumil normitakse nagu tehnokommunikatsioonide müra käesoleva määruse § 7 tabeli 2 alusel.
(10) Lennuliikluse müra ekvivalenttaseme LpA,eq,T hindamisel välisterritooriumil rakendatakse liiklusmüra ekvivalentseid normtasemeid. Lennuliikluse müra maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel LpA,max ei või olla suurem kui 85 dB(A) päeval ja 75 dB(A) öösel. Maksimaalse helirõhu kriitiline tase LpA,max müratundlike hoonetega aladel on 90 dB(A) päeval ja 80 dB(A) öösel.
(11) Müra normtaset võrreldakse müra hinnatud tasemega päevases ja öises ajavahemikus. Müra hinnatud taseme arvutusmetoodika on toodud käesoleva määruse § 11. Müra hinnatud tase ei tohi ületada normtaset.
(1) Liiklusest (auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukite liiklus) põhjustatud müra normtasemed elamute ja ühiskasutusega hoonete vaikust nõudvates ruumides on toodud tabelis 1. Müra piirtasemed on esitatud A-korrigeeritud ekvivalentsete või maksimaalsete helirõhutasemetena LpA,eq,T ja LpA,max, sulgudes on esitatud helirõhu taotlustasemed. Müra spektri ligikaudseks hindamiseks võib vajadusel kasutada C-korrigeeritud helirõhutasemeid või täpsemaid hinnangumeetodeid, nt mõõtmisi 1/3 või 1/1 oktaavribades.
1.1 Eluruumides päeval 40 (35)
1.2 Magamisruumides öösel 30
öösel 451
Hotellitubades päeval 45 (40)
öösel 35 (30)
3.1 Palatites ja operatsioonisaalides päeval 35
öösel 30
3.2 Arstikabinettides ja uuringuruumides2 LpA,eq,T (dB)
päeval 40 (35)
4.1 Klassides, õppekabinettides, lugemissaalides ja muudes õpperuumides päeval 40 (35)
4.2 Nägemis- ja kuulmispuuetega õpilaste klassiruumides, muusikaklassides päeval 35
4.3 Saalides, aulates päeval 40 (35)
5.1 Rühmaruumides päeval 40
5.2 Magamisruumides päeval 35
6.1 Nõupidamisruumides, töökabinettides, lugemissaalides, õppeklassides ja nendega võrdsustatud ruumides päeval 40 (35)
6.2 Avatud plaanilahendusega tööruumides, näituseruumides päeval 45 (40)
Spordisaalides, ujulates päeval 50
8.1 Müügisaalides, teenindusruumides päeval 50
8.2 Sööklates, baarides ja restoranides päeval 50 (45)
1 Nõue on esitatud magamisruumidele uutes hoonetes tingimusel, et öö jooksul leiab aset mitte vähem kui 5 liiklusjuhtumit, kus müra piirtase LpAmax on ületatud. Olemasolevate hoonete magamisruumides käsitatakse tabelis 1 esitatud müra piirtaset LpAmax soovitusliku taotlustasemena.
(4) Mõõtmisaeg (T) ja -tingimused on määratud mõõtemetoodikas ja sõltuvad müraallikast. Ruumis mõõdetud helirõhutasemetest arvutatakse keskmised väärtused mõõteperioodi ja ruumi suhtes vastavalt standardile ISO 1996-2. Helirõhu normtasemete arvsuurused on kehtestatud kinniste akende ja ustega möbleeritud ruumidele. Möbleerimata ruumides rakendatakse parandusi vastavalt mõõtmiste standarditele. Ruumides, kus on ventilatsiooni sissepuhke- ja väljatõmbeavad, peavad need olema avatud. Tonaalse müra korral rakendatakse mõõdetud helirõhutasemetele käesoleva määruse § 11 lõikes 1 toodud parandust.
§ 7. Tehnoseadmete müra normtasemed hoonetes ja hoonete välisterritooriumil
(2) Müra piirtasemed on esitatud A-korrigeeritud ja C-korrigeeritud ekvivalentsete või maksimaalsete helirõhutasemetena tabelis 2, sulgudes on esitatud müra soovituslikud taotlustasemed.
Hoone ja ruum Müraallikas Müra normtasemed
1.1 Elu- ja magamisruumides Hoone tehnokommunikatsioonid LpA,eq,T (dB) 30 (25)
LpC,eq,T (dB) 50 (45)
LpA,max (dB) 35 (32)
Tootmis- ja teenindusruumid, tööstusettevõtted LpA,eq,T (dB)
öösel 40 (35)
1.2 Elamu välisterritooriumil Sama hoone või läheduses olevate hoonete tehnoseadmed LpA,eq,T (dB)
päeval 50
öösel 45
2.1 Hotellitubades Hoone tehnokommunikatsioonid LpA, max (dB) 32
2.2 Koridorides Hoone tehnokommunikatsioonid LpA, max (dB) 40 (35)
2.3 Majutusasutuse
välisterritooriumil Sama hoone või läheduses olevate hoonete tehnoseadmed LpA,max (dB)
päeval 55
öösel 50 (45)
Märkus 1. Luksus- ja äriklassi hotelli tubades on soovitatav rakendada elamutes lubatud müra normtasemeid.
Märkus 2. Müra hindamisel on soovitatav kontrollida, et C-korrigeeritud helirõhutase hotellitubades ei ületaks A-korrigeeritud helirõhutaset enam kui 20 dB.
3.1 Palatites ja operatsioonisaalides, sanatooriumide magamisruumides Hoone tehnokommunikatsioonid LpAmax (dB) 30 (25)
3.2 Arstikabinettides ja uuringuruumides Hoone tehnokommunikatsioonid LpA,max (dB) 35 (32)
3.3 Haigla ja sanatooriumi välisterritooriumil Sama hoone või läheduses olevate hoonete tehnoseadmed LpA,max (dB)
päeval 50 (45)
3.4 Ambulatoorse tervishoiuasutuse välisterritooriumil Sama hoone või läheduses olevate hoonete tehnoseadmed LpA,max (dB)
Märkus: Nõue müra normtasemele arstikabinettides ja uuringuteruumides ei laiene audioloogiauuringu ruumidele.
4.1 Klassides, õppekabinettides, lugemissaalides ja muudes õpperuumides Hoone tehnokommunikatsioonid LpA,max (dB) 35 (32)
4.2 Nägemis- ja kuulmispuuetega õpilaste klassiruumides,
muusikaklassides Hoone tehnokommunikatsioonid LpA,max (dB)
4.3 Saalides 30
4.4 Õppeasutuse välisterritooriumil Sama hoone või läheduses olevate hoonete tehnoseadmed LpA,eq,T (dB) 50
5.1 Rühma- ja magamisruumides Hoone tehnokommunikatsioonid LpA,max (dB) 32
5.2 Hoone välisterritooriumil Sama hoone või läheduses asuvate hoonete tehnoseadmed LpA,eq,T (dB) 50 (45)
6.1 Nõupidamisruumides, töökabinettides, lugemissaalides, õppeklassides ja nendega võrdsustatud ruumides Hoone tehnokommunikatsioonid LpA,max (dB) 35
6.2 Avatud plaanilahendusega tööruumides, näituseruumides Hoone tehnokommunikatsioonid LpA,max (dB) 40
Spordisaalides, ujulates Hoone tehnokommunikatsioonid LpA,max (dB) 40
8.1 Müügisaalides Hoone tehnokommunikatsioonid LpA,max (dB) 45
8.2 Teenindusruumides Hoone tehnokommunikatsioonid LpA,max (dB) 40
8.3 Sööklates, baarides ja restoranides Hoone tehnokommunikatsioonid LpA,max (dB) 40
(9) Mõõtmisaeg (T) ja -tingimused on määratud mõõtemetoodikas ning sõltuvad müraallikast. Ruumis mõõdetud helirõhutasemetest arvutatakse keskmised väärtused mõõteperioodi ja ruumi suhtes vastavalt standardile ISO 1996-2. Helirõhu normtasemete arvsuurused on kehtestatud kinniste akende ja ustega möbleeritud ruumidele. Möbleerimata ruumides rakendatakse parandusi vastavalt mõõtmiste standarditele. Ruumides, kus on ventilatsiooni sissepuhke- ja väljatõmbeavad, peavad need välismüra mõõtmisel hoone sees olema avatud. Helirõhu normtasemed välisterritooriumil vastavad vaba helivälja tingimustele. Kui müra on tonaalne või sisaldab impulsse, liidetakse mõõdetud helirõhutasemetele § 11 lõikes 1 toodud parandused.
§ 10. Mõõtmise meetodid
(1) Helirõhutaseme mõõtmiseks kasutatakse seadmeid, mis vastavad standarditele: EVS-EN IEC 60651:2001, Electroacoustics – Sound level meters; EVS-EN IEC 60804:2001, Electroacoustics – Integrating-averaging sound level meters; IEC 60942, Electroacoustics – Sound calibrators; IEC 61260, Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave band filters.
(2) Mõõtmised, mille eesmärgiks on kontrollida helirõhutasemete vastavust käesolevas määruses kehtestatud normtasemetele, tehakse seadmetega, mis vastavad vähemalt klassi 1 nõuetele. Klassi 2 või 3 nõuetele vastavaid seadmeid võib kasutada müraolukorra ligikaudseks hindamiseks.
(3) Helirõhutaseme mõõtmiseks kasutatavad seadmed peavad olema kalibreeritud akrediteeritud kalibreerimislabori poolt vähemalt iga kahe aasta järgi. Akustilist kalibraatorit tuleb kalibreerida kord aasta jooksul.
Seadmeid tuleb enne ja pärast mõõtmisi kontrollida akustilise kalibraatori abil vastavuses standardile IEC 60942.
(4) Müra mõõdetakse ja hinnatakse asjassepuutuvate EVS-EN ISO standardite kohaselt. Nende puudumisel lähtutakse käesoleva paragrahvi lõigetes 5–12 sätestatust.
(5) Välismüra mõõdetakse ja hinnatakse vastavuses standarditele ISO1996-1:1982, Acoustics – Description, assessment and measurement of environmental noise – Part 1: Basic quantities and assessment procedures; ISO1996-2:1987, Acoustics – Description, assessment and measurement of environmental noise – Part 2: Determination of environmental noise levels.
Kui mõõtmise tingimused ei vasta vaba helivälja tingimustele, rakendatakse mõõdetud helirõhutasemetele parandusi vastavalt standardi ISO 1996-2:1987 nõuetele.
(6) Regulaarse liiklusega sõiduteede müra mõõdetakse minimaalselt ühe, kõige suurema liiklussagedusega tunni jooksul päevasel (7.00–19.00), õhtusel (19.00–23.00) ja öisel (23.00–7.00) ajal. Mõõtmiste ajal viiakse läbi ka liiklusloendus, kus loendatakse vähemalt kahe kategooria mootorsõidukid – «rasked» ja «kerged».
Sõiduteede müra mõõdetakse ja hinnatakse vastavuses Põhjamaade mõõtemeetodile: Proposal for Nordtest Method – Proposal 1514-00/1: Rev. NT ACOU 056 Road Traffic: Measurement of noise immission – Survey method, 2001.
(7) Üksikute mürasündmuste korral mõõdetakse üksikute mürasündmuste ekspositsioonitasemed või ekvivalenttasemed ja arvutatakse summaarne müratase kogu hindamise kestuse vältel vastavuses standardile ISO 1996-2.
(8) Rongiliikluse müra mõõtmisel ja hindamisel järgitakse standardite ISO1996-2 ja ISO 3095.2:1975, Railway applications – Acoustics – Measurement of noise emitted by railbound vehicles nõudeid. Kuni nimetatud standardite uute versioonide kehtestamiseni mõõdetakse rongiliikluse müra vastavuses Põhjamaade mõõtemeetodile: Nordtest Method – NT ACOU 098 Railway Traffic: Noise, 1997.
Regulaarse liiklusega raudtee müra mõõdetakse minimaalselt ühe, kõige suurema liiklussagedusega tunni jooksul päevasel (7.00–19.00), õhtusel (19.00–23.00) ja öisel (23.00–7.00) ajal. Mõõtmiste ajal viiakse läbi ka liiklusloendus, kus loendatakse erinevate raudteeveeremite liigid ja arv.
(9) Lennukite müra mõõtmisel järgitakse standardi ISO1996-2 nõudeid. Mõõtmiseks valitakse aeg, kus lennuliiklus on maksimaalne. Lennukite müra mõõdetakse vastavuses Põhjamaade mõõtemeetodile: Nordtest Method – NT ACOU 075 Air Traffic: Noise Imission, Residential Areas, 1989.
(10) Tööstusettevõtete tootmisprotsessist põhjustatud müra mõõdetakse vastavuses standardi ISO1996-2 nõuetele.
Tööstusettevõtete statsionaarsete müraallikate helirõhutaset mõõdetakse vastavuses Põhjamaade mõõtemeetodile: Nordtest method – NT ACOU 080 Industrial Plants: Noise Emission, 1991.
(11) Tehnoseadmete müra mõõdetakse vastavuses standardi eelnõule ISO/DIS 16032: Measurement of noise from technical installation in buildings. Engineering method.
(12) Madalsageduslikku müra mõõdetakse vastavuses standardi eelnõule ISO/DIS 16032: Measurement of noise from technical installation in buildings. Engineering method. Kasutada võib samuti Rootsi mõõtemeetodit vastavalt juhendmaterjalile SP-INFO 1996:17, National Testing and Research Institute.
(13) Müra mõõtmise kestus valitakse olenevalt müra iseloomust. Püsiva tasemega müra mõõtmise kestus peab olema vähemalt 3–5 minutit. Muutuva tasemega müra mõõtmise kestus valitakse selliselt, et see hõlmaks müra kõiki iseloomulikke muutusi etteantud ajavahemikus, minimaalne ajavahemik on 10 minutit. Katkendliku müra puhul tuleb valida mõõtmise kestus selliselt, et oleks hõlmatud kogu mürale iseloomulik tsükkel.
(14) Helivõimendussüsteemidest põhjustatud helirõhutaseme mõõtmisel meelelahutuspaikades (kinod, kontserdid saalides ja avatud aladel, tantsusaalid, diskoteegid) on ekvivalenttaseme minimaalne mõõtmisaeg 20 min. Helirõhutaseme hindamise kestus on 4 tundi.
(15) Meelelahutuspaikade helivõimendussüsteemidest põhjustatud helirõhutaseme mõõtmisel eluruumides ja eluruumidega võrdsustatud ruumides on ekvivalenttaseme mõõtmise kestus 1 tund.
Helirõhu maksimaaltase mõõdetakse ajaskaalal «F». Mõõtekohad valitakse saalide esimestes ridades (1.–5. rida), baarides – heliallikale lähimate laudade juures, diskoteekides – mitte lähemal kui 2 m kaugusel heliallikast.
(16) Mõõtmise protokollis tuleb ära näidata kasutatud mõõtemeetod, kusjuures mõõtetulemused esitatakse vastavuses mõõtemeetodis sätestatud nõuetele.
(2) Tonaalse ja impulssmüra parandused tehakse standardite ISO 1996-1: 1982(E) ja ISO 1996-2:1987(E) alusel. Korraga rakendatakse üht parandustegurit.
kus LAr,ti = LAeq.ti + K1i + K2i on i-mõõtmise müra hinnatudkeskmistatud tase, tehtud vastavuses standardi ISO 1996-2 nõuetega;
(1) Sotsiaalministri 14. juuli 2000. a määruse nr 47 «Kooli tervisekaitsenõuded» (RTL 2000, 86, 1286; 2002, 29, 413) § 14 tunnistatakse kehtetuks.
(2) Sotsiaalministri 7. juuni 2001. a määruse nr 57 «Tervisekaitsenõuded arvutiõppele ja arvuti avalikule kasutamisele» (RTL 2001, 73, 993) § 10 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.