Source: https://es.scribd.com/doc/95091164/Decreto-Supremo-No-24721
Timestamp: 2016-09-30 18:53:33
Document Index: 37639725

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 22', 'Artículo 26', 'Artículo 36', 'Artículo 47', 'Artículo 21', 'artículo 20', 'Artículo 42', 'Artículo 48', 'Artículo 54', 'Artículo 53', 'Artículo 60', 'Artículo 18', 'Artículo 69', 'Artículo 67']

NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartiturasDECRETO SUPREMO NO. 24721 23 DE JULIO DE 1997 REGLAMENTOS DE LA LEY DE HIDROCARBUROS."CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de abril de 1996 se promulgó la Ley de hidrocarburos N° 1689. Que la citada ley dispone su reglamentación por el Poder Ejecutivo. EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: ARTICULO UNICO.- Apruébanse los siguientes Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos N° 1689 de 30 de abril de 1996, cuyos textos en anexos forman parte del presente Decreto Supremo. I) Reglamento para Construcción y Opeción de Estaciones de Servicio de Gas Natural Comprimido (GNC), que consta de 15 capítulos, 70 artículos y 10 anexos. II) Reglamento para Construcción y Operación de Plantas de Engarrafado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que consta de 15 capítulos, 73 artículos y 14 anexos. III) Reglamento para Construcción y Operación de Plantas de Almacenaje de Combustibles Líquidos, que consta de 15 capítulos y 71 artículos. IV) Reglamento para Construcción y Operación de Plantas de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Garrafas, que consta de 16 capítulos, 81 artículos y 8 anexos. V) Reglamento para Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos, que consta de 17 capítulos, 76 artículos y 13 anexos. VI) Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos, que consta de 10 títulos y 70 artículos. Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Hacienda y sin Cartera Responsable de Desarrollo Económico, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintitrés días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete años. FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Antonio Aranibar Quiroga, Victor Hugo Canelas Zannier, Alfonso Erwin Kreidler Guillaux, José Guillermo Justiniano Sandoval-MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE, René Oswaldo Blattmann Bauer, Fernando Candia Castillo, Franklin Anaya Vásquez, Alberto Vargas Covarrubias, Mauricio Antezana Villegas, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés." REGLAMENTO No. 24721/1997 La Paz, 23 de julio de 1997 REGLAMENTO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y ABANDONO DE DUCTOS EN BOLIVIA Capítulo I Principios Generales
"Solicitud" Es la solicitud de aprobación en cumplimiento al Reglamento de Transporte de Hidrocarburos. durante el cual la temperatura mínima ha sido de 41 °F (5 °C ) o mayor.8-1995. incluyendo el terreno y otros instalaciones que están en conexión con la misma. "Suceso" Cosa que sucede especialmente cuando es de alguna importancia. regulación de presión. "Compañía" Es aquella Compañía a la cual la Superintendencia de Hidrocarburos le ha otorgado una concesión para el transporte de hidrocarburos por ductos o se encuentra realizando el tramite para obtenerla.
Capitulo III. "Desactivar" se entiende por el retiro temporal del servicio de un ducto. "HVP" Vapor de alta presión (High Vapor Pressure). "ASME B31.Este Reglamento se aplicará al diseño. "AME B31 . "Periodo Estacional" Es el período de un año calendario o un tiempo menor. "SMYS" Es la resistencia mínima especificada. en cumplimiento al Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.. "Reglamento de Transporte" Es la Reglamentación del Transporte de Hidrocarburos por Ductos de fecha 31 de Octubre de 1996.Para la aplicación del presente reglamento. "Ingeniero de la Compañía" Es la persona designada por la Compañía para efectos de la aplicación del presente Reglamento. "MOP" Es la presión máxima de operación del ducto o de una parte del mismo. titulada "Sistema de Transporte para Hidrocarburos Líquidos. "Soldadura de Campo" Es la unión de la tubería y/o de sus accesorios después del proceso de fabricación. operación y abandono de ductos para el transporte de hidrocarburos. "ASME" Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (American Society of Mechanical Engineers). "Accesorios" Son los componentes diferentes a la tubería y que cumplen con las especificaciones de presión de acuerdo a las normas técnicas y de seguridad. Liquid Petroleum Gas. construcción. se establecen las siguientes definiciones y denominaciones: "Abandono" Es el abandono temporal o permanente del servicio de acuerdo a lo especificado en este Reglamento. "Tanque" Es la instalación construida para almacenar el petróleo u otros hidrocarburos líquidos.954 PSIA (110 kPa) a 100 °F (37. De la Aplicación Artículo 3. titulada "Sistemas de Transmisión y Distribución de Gas" editada en fecha 7 de diciembre de 1995 (Gas Transmission and Distribution Systems). Anhydrous Ammonia.
. Gas Licuado de Petróleo.4-92 de la American Society of Mechanical Engineers. "Licencia de Operación" Es la licencia otorgada por la Superintendencia de Hidrocarburos a la Compañía para que inicie sus operaciones. "Estación" Es la instalación utilizada por la Compañía en conexión con la operación del ducto y que esta referida a instalaciones para el bombeo.8 °C). & Alcohol's).8" Es la norma ASME B31. Amoniaco y Alcoholes". Hecho delictivo o accidente desgraciado. compresión.. "Superintendencia" Es la Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial. editada en fecha 1 de febrero de 1993 (Liquid Hydrocarbons. a partir de la fecha de su aprobación por Decreto Supremo.Articulo 2. "Ducto HVP" Es el ducto que transporta hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos en estado liquido o casi liquido con una Presión Absoluta de Vapor mayor a los 15. medición y almacenaje. 4" Es la Norma B31.
No son aplicables los requerimientos de aprobación de la Superintendencia para los reportes indicados en los Títulos II al VII del presente Reglamento. prevalecerán las del Reglamento en la extensión de la inconsistencia.De acuerdo al presente Reglamento.Los Títulos II al VII no se aplican a los ductos existentes que han obtenido una concesión administrativa con anterioridad a la fecha de aprobación del presente Reglamento por Decreto Supremo. deberán presentar para su aprobación los planos de detalle de cualquier sección del ducto. tales proyectos y reparaciones tendrán que efectuarse conforme a las estipulaciones del presente Reglamento. deberá asegurarse de que el ducto sea diseñado.
. los siguientes aspectos: a) Cuando la ruta propuesta para un ducto cruce carreteras nacionales.. construido.. especificación.
Capitulo IV. sin embargo. si el diseño garantiza un nivel de seguridad por lo menos equivalente al generalmente aceptado por las normas ASME. ferrovías u otros servicios. especificación.. ii) Planos típicos de los ensambles que se proponen utilizar en la ruta propuesta del ducto. manual de operaciones o planes para desactivar o reactivar un ducto.000 US$) . opere o abandone un ducto. no es necesaria la aprobación previa de la superintendencia. el contrato deberá estipular que la provisión de estos servicios este de acuerdo con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento. Diseño Articulo 8. operación o abandono de un ducto. programa de mantenimiento. no obstante.. c) Las disposiciones contenidas en la norma ASME B31.Articulo 4.8 que se aplican a los ductos que transportan hidrocarburos gaseosos. la Compañía deberá presentar para su aprobación por parte de la Superintendencia cualquier diseño. para proyectos cuyo costo es menor a Setenta y Cinco Mil Dólares Americanos (75. Articulo 6. deberán presentarse a la superintendencia los planos típicos que se proponen utilizar para tal efecto. programa de mantenimiento. b) Como parte del diseño de un ducto. La Compañía no deberá poner en ejecución ningún diseño.Cuando una Compañía diseñe.Cuando una Compañía realice un contrato para la provisión de servicios relacionados con el diseño. TITULO II SELECCIÓN DE LA RUTA Y DISEÑO Capítulo I. sendas. caminos secundarios.Deberán tomarse en cuenta para el diseño y selección de la ruta. construya.. d) La Superintendencia deberá aprobar los planos de detalle referidos en el inciso precedente. Disposiciones Generales Articulo 5. Para la ejecución de proyectos cuyo costo es menor a Setenta y Cinco Mil Dólares Americanos (75. b) Las disposiciones contenidas en la norma ASME B31. operado. excepto en el caso del inciso c) del Articulo 8 y en cumplimiento del inciso b) del Articulo 15 del Reglamento de Transporte. manual de operaciones y planes para desactivar ó reactivar un ducto.000 US$) o para reparaciones de emergencia. Articulo 7. c) A requerimiento de la Superintendencia. construcción. para el cual las normas no están establecidas en el presente Reglamento. la Compañía mantendrá los archivos pertinentes de tal modo que la Superintendencia podrá requerir los reportes caso por caso. Cuando exista cualquier inconsistencia entre el Reglamento y las normas referidas en los incisos b) y c). o abandonado de acuerdo a: a) Las disposiciones de este Reglamento. sin la previa aprobación de la Superintendencia. deberán presentarse a la superintendencia: i) Planos típicos de la estabilización de los declives propuestos a utilizarse en la ruta.4 que se aplican a los ductos que transportan hidrocarburos líquidos.
d) Accesorios limitantes de presión establecidos de acuerdo a la norma ASME B 31. usando las prácticas aceptables de la industria. deberán ser diseñados.
. Estaciones de Compresión. Articulo 12.
b) Estar equipados con sistemas tanto manuales como automáticos para detectar condiciones peligrosas de operación y activar alarmas u otra manera de responder a tales condiciones.Las estaciones deberán estar diseñadas para garantizar el acceso adecuado de personal durante todo el año.. Diseño de Control de Roturas Articulo 10. Articulo 15. 1333. construidos y operados de acuerdo con los requisitos establecidos en función a la Clase de Ubicación según la norma ASME B 31.. Ley de Medio Ambiente No. para detectar condiciones peligrosas de operación y activar alarmas..8. b) Instalaciones para la eliminación de desechos inherentes a la operación de la estación.954 PSI (110 kPa) a 100 °F (37. si el diseño garantiza un nivel de seguridad por lo menos equivalente al nivel requerido por las normas ASME. Bombeo y Medición Articulo 11.Las estaciones deberán estar diseñadas para que el nivel de ruido durante las operaciones esté de acuerdo con los límites del nivel de sonido establecido en el Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica. deberán tomarse en cuenta: a) El diseño de control de roturas deberá ser puesto a consideración de la Superintendencia para su aprobación antes de la construcción de un ducto.Las estaciones deberán estar equipadas con: a) Instalaciones Y servicios adecuados para el personal de operación. en los siguientes casos: i) Si el ducto esta destinado a llevar hidrocarburos en estado líquido ó gaseoso.
Capitulo III.. ii) Operar un sistema de iluminación de emergencia para la evacuación segura del personal de la estación y para la aplicación de los procedimientos de emergencia.Todos los sistemas de ductos que transportan hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos en estado liquido o casi liquido con una presión absoluta de vapor mayor a los 15. b) La Superintendencia deberá aprobar el diseño al que se hace referencia en el inciso a) anterior.. ii) Si el ducto será probado con un fluido líquido ó gaseoso.
Capitulo IV. c) Sistemas operativos de protección. Anexo 6.. de acuerdo a las no del medio ambiente.Las estaciones deberán estar diseñadas para minimizar el ingreso de personal no autorizado y ajeno a las a las instalaciones.Las estaciones de compresión o de bombeo deberán: a) Estar equipadas con una fuente de energía alterna capaz de: i) Operar el sistema de paro de emergencia de la estación cuando haya cortes de energía.Para el diseño de control de roturas. Articulo 13.8. Articulo 14.Capítulo II Tuberías HVP Articulo 9. . iii) Mantener cualquier otro servicio que sea esencial para la seguridad del personal.8 °C) (ductos HVP). tanto manual como automático.
b) El programa referido en el inciso a) puede incluir los requisitos establecidos en una norma reconocida por la industria. b) Las especificaciones detalladas referidas en el inciso a) deberán contener: i) Alcance de las especificaciones.Capitulo V. c) La Superintendencia aprobará las especificaciones referidas en el inciso a).. La descripción general del programa referido en el inciso a)..
Capitulo II. deslizamientos. Instalaciones de Almacenaje de Petróleo Articulo 16. si el diseño garantiza un nivel de seguridad por lo menos equivalente al generalmente aceptado por las normas ASME.Si durante la fabricación de la tubería y/o de los accesorios a ser utilizados en un ducto.. iv) El MOP. Programa de Control de Calidad Articulo 19. las temperaturas de diseño de operación otras condiciones de operación. Los tanques de almacenaje deberán: a) Estar ubicados en áreas libres de inundaciones.Para la aprobación de la Superintendencia y tomando en cuenta el Articulo 20 del presente Reglamento. b) Disponer de caminos de acceso en todo tiempo y que estén habilitados permanente para el uso del equipo contra incendios instalado y ubicado en el sitio o en las cercanías de dichas instalaciones.
Capitulo I. iii) Referencias a códigos que sean aplicables y normas con relación al material. caída de piedras o fallas geológicas. c) Incorporar las instalaciones y requisitos especificados en los Artículos 54 y 58 del Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos. deberá ser puesta en conocimiento de la Superintendencia. la Compañía identifica una desviación de las especificaciones detalladas en el Articulo 18 y propone aceptar esta desviación..
Capítulo III. para el diseño de un ducto se deberán establecer: a) Las especificaciones detalladas de la tubería y de los accesorios propuestos a ser utilizados en el ducto. Especificaciones Artículo 18.Cuando se construya un ducto deberá: a) Existir un programa de control de calidad que garantice que la tubería y los accesorios a ser utilizados cumplan las especificaciones establecidas en el Artículo 18. Desviaciones de las Especificaciones Articulo 20. ii) Restricciones y requisitos inherentes a la fabricación de la tubería y sus accesorios.Los tanques deberán estar equipados con alarmas que alerten cuando exista la posibilidad de rebalse por exceder su capacidad de almacenaje.
. Articulo 17. la Compañía deberá remitir a la Superintendencia para su aprobación un informe describiendo la desviación y las razones por las cuales propone que sea aceptada.
Incumplimiento de los Estándares de Aceptabilidad. procedimientos. procedimientos o estándares referidos en cualquiera de los párrafos (d) (i) al (v) y del (vii) al (ix).En caso de incumplimiento de los estándares de aceptabilidad se procederá como sigue:
a) Cuando una imperfección contenida en la soldadura no cumpla con los estándares de aceptabilidad de imperfecciones referidas a los estándares de la norma ASME.TITULO IV SOLDADURA DE CAMPO Capítulo 1. aprobado por la Superintendencia en cumplimiento al inciso (c).Cuando la Compañía realice soldadura de campo. deberán ser presentados para su aprobación para los propósitos señalados en el inciso (c) Artículo 22. procedimientos. requisitos o estándares del programa de soldadura de campo. debiendo la Superintendencia estar informada al respecto. cada una de las especificaciones. Articulo 23. tomando en cuenta el Articulo 23.
.El programa de soldadura de campo: a) Deberá hacerse de acuerdo a las especificaciones.. procedimientos. requisitos y normas fijadas en el programa de soldadura de campo referido en el inciso (b) si éstas garantizan un nivel de seguridad por lo menos equivalente al generalmente aceptado por las normas ASME.
Capitulo II. cuando se realice la soldadura de campo de la tubería. viii) Los estándares de aceptación de las imperfecciones ix) Los procedimientos para reparar o remover los defectos de la soldadura de campo. v) Requisitos para la calificación de los soldadores de campo. requerimientos o normas señaladas en la ASME B31. los exámenes de las pruebas no destructivas de las juntas de soldadura deberán efectuarse de acuerdo con los estándares de la norma ASME. procedimientos. Estas especificaciones. ii) Procedimientos de soldadura de campo. vi) Requisitos para la calificación de inspectores de la soldadura de campo. vii) Requisitos para la calificación del personal encargado de realizar los análisis de las pruebas no destructivas. así como también las especificaciones. d) El programa de soldadura de campo referido en el inciso (b) deberá establecer: i) Especificaciones de soldadura de campo. deberá: i) Adoptar las especificaciones. iv) Procedimientos para el examen de las pruebas no destructivas. la junta de soldadura de campo deberá rehacerse o remplazarse de acuerdo a dichos estándares.4 o ASME B31.8. según corresponda. procedimientos. b) Sujeto al inciso (e). requisitos o normas establecidos en el programa de soldadura en la construcción del ducto. e) Cuando una Compañía decida llevar a cabo la soldadura por gas o soldadura de arco.. iii) Requisitos para la calificación de los procedimientos de la soldadura de campo. deberán estar sujetos a la aprobación de la Superintendencia c) La Superintendencia deberá aprobar las especificaciones. requisitos y normas establecidos en el programa de soldadura de campo para la construcción del ducto. Programa de Soldadura de Campo Articulo 21.
SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION Articulo 24. deberá contener: i) Las prácticas y procedimientos generales de seguridad que deben seguirse en la construcción del ducto. o estuviera creando una situación de riesgo para cualquier persona en el sitio de la construcción. inciso (b) (iv) b) La Superintendencia aprobará el manual de seguridad de la construcción del ducto referido en el inciso anterior. v) La Compañía será responsable ante el contratista de identificar y localizar las instalaciones de servicio disponibles. debido a las condiciones o características especificas de la construcción. ii) Las prácticas y procedimientos especiales de seguridad necesarios para las condiciones o características específicas para la construcción del ducto. observando lo siguiente: a) El manual propuesto de seguridad de construcción del ducto remitido a la Superintendencia. iii) Tomará todos los pasos razonables para que las actividades se lleven a cabo de acuerdo al manual de seguridad de construcción referido en el Articulo 26.. ii) Informará al contratista sobre prácticas y procedimientos especiales de seguridad necesarios por las condiciones o características especificas de la construcción. ii) Las prácticas especiales de seguridad y los procedimientos requeridas..La construcción del ducto se hará de acuerdo al Manual de Seguridad de Construcción aprobado por la Superintendencia.
b) Las personas localizadas en el sitio de la construcción sean informadas de las prácticas y procedimientos que se tienen que seguir para su seguridad. Articulo 25. si el mismo garantiza por lo menos un nivel de seguridad equivalente al provisto por las normas ASME
.b) La Superintendencia aprobará el informe de ingeniería referido en el inciso a) dentro de los 10 días siguientes. Articulo 26. referido en el Artículo 26. la misma: i) Informará al contratista sobre la presencia de cualquier condición especial relacionada con la construcción del ducto.. si el informe muestra que a pesar de tal imperfección el diseño garantiza un nivel de seguridad por lo menos equivalente al generalmente aceptado por los estándares de la norma ASME.Cuando la Compañía contrate la prestación de servicios de terceros para la construcción de un ducto y aquellos son provistos: a) La Compañía informará a cada contratista sobre: i) La presencia de cualquier condición especial relacionada con la construcción del ducto. TITULO V CONSTRUCCIÓN Capitulo I. iv) El nombre o posición de la persona autorizada en cumplimiento al Articulo 24.Cuando la seguridad pública pueda ser afectada en forma adversa por la construcción del ducto1 deberán tomarse todos los pasos razonables para asegurar que: a) Las actividades de la construcción no estén creando situaciones de riesgo para la población. b) Cuando el contratista esta trabajando con empleados de la Compañía. la actividad de construcción no estuviese siendo realizada de acuerdo con el manual de seguridad de la construcción. iv) Autorizará a una persona para que pueda detener la construcción. iii) Una descripción del método o programa autorizado para cumplir con las responsabilidades de la Compañía señaladas en los Artículos 24 y 25. cuando a juicio de tal persona.
inspeccionará la construcción para asegurarse que esté de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento y con los compromisos hechos por la Compañía en su solicitud de concesión.c) Una copia del manual aprobado de seguridad de la construcción del ducto de la Compañía o de partes relevantes del mismo. una copia de la Declaratoria de Impacto Ambiental del ducto emitida por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en cumplimiento del Reglamento correspondiente. las áreas de derecho de vía y de trabajos temporales. deberá mantenerse en cada lugar de la construcción y al alcance de todas las personas involucradas en la misma d) En relación a lo estipulado en el inciso a). deberá presentar.Cuando sea construido un ducto. La inspección señalada deberá ser ejecutada por un inspector calificado. la misma o un agente independiente de cualquier empresa constructora contratada por la Compañía. Derechos de Vía y Áreas de Trabajo Temporal Articulo 27.. antes de la puesta en operación del ducto.Cuando un ducto cruce un servicio o carretera.
Capitulo IV. Este documento deberá presentarse juntamente con el Programa de Prevención y Mitigación y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental. Articulo 29. La superintendencia inspeccionará o decidirá auditajes técnicos de la construcción. Programa de Pruebas de Presión Articulo 32..
. Las líneas de distribución deberán contar con un cable. la Compañía deberá incorporar o referirse a las disposiciones relativas a la salud ocupacional y la seguridad de las personas para los proyectos de construcción. deberán ser restituidas conforme a las estipulaciones del Articulo 76 del Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos. Capitulo V. i).La Compañía deberá realizar las pruebas de presión del ducto principal y de las tuberías de sus estaciones de compresión o bombeo. como se establece en el Reglamento de Transporte. Requisitos de Medio Ambiente Articulo 28.Antes de que una Compañía inicie la construcción del ducto.. así como a otras disposiciones conexas.La Compañía deberá implementar los procedimientos del medio ambiente establecidos por la Secretaria Nacional de Energía y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. de acuerdo al programa de pruebas de presión referido en este Articulo y los Artículos 36 al 42. la Compañía deberá tomar las previsiones necesarias para que durante su construcción y mantenimiento no ocasione ninguna interferencia con el uso del servicio o carretera. que estará unido a la tubería de plástico. a fin de permitir localizarla en cualquier lugar.
Capitulo II..Cuando una Compañía decida construir un ducto. para verificar si la misma está siendo realizada de acuerdo a las normas y procedimientos que se establecen en el presente Reglamento.
Capitulo III. Cruce de Servicios y Carreteras Articulo 30... Inspección Articulo 31.
Requisitos Generales de la Prueba Hidrostática Articulo 35.8 Articulo 37. de presión especificada en ASME B31. c) El manual de pruebas de presión referido en el inciso a). la misma deberá: a) Ejecutarse bajo la directa supervisión de la Compañía o un agente autorizado por la misma. iv) Los procedimientos que se utilizarán durante el llenado del ducto. por lo menos 48 horas antes de que la nueva prueba esté programada para llevarse a cabo. la misma deberá notificar a la Superintendencia. iii) El fluido de prueba y aditivos empleados.Antes de que la tubería y sus acceso utilizados en la construcción de un ducto.4 o la ASME B31. b) La Superintendencia aprobará el manual de pruebas de presión al que se hace referencia en el inciso a).Los ductos que sean probados con un fluido liquido: a) Serán sometidos a una prueba combinada de resistencia y fuga con una duración de 24 horas.. deberá establecer los procedimientos de prueba y una descripción detallada de: i) Los instrumentos que se utilizarán y el grado de precisión y la calibración de los mismos. b) La fecha propuesta para hacer la prueba de presión. deberán ser sometidos a pruebas de presión.El programa de pruebas de presión se basará en la información presentada de conformidad al Articulo 33 y de acuerdo al manual de pruebas de presión señalado en el inciso b) del Articulo 34. b) El agente referido en el inciso a) deberá ser independiente de cualquier contratista que lleve a cabo el programa de pruebas de presión y de cualquier contratista que haya construido ductos.Los instrumentos de registro de presión y temperatura usados en una prueba de presión. ii) Los procedimientos de seguridad que se implementarán durante la prueba. la presurización y despresurización del mismo. c) Confirmación de que puede conseguirse el permiso requerido de otra autoridad que no sea la superintendencia con relación al uso y disposición del agua que será utilizada para la prueba hidrostática..Cuando una Compañía realice pruebas de presión en un ducto. de acuerdo a prueba. d) Ejecutarlo de acuerdo al manual de pruebas de presión aprobado por la Superintendencia
Capitulo II. diagramas de prueba y cualquier otro resultado referido en la norma ASME B31. la temperatura del suelo y la temperatura del aire. deberá especificar la fecha y firmar los registros. deberán situarse de tal manera que se obtengan medidas precisas de temperatura y presión para el valor medio de la prueba y donde sea aplicable. v) El criterio con el cual se evaluarán los resultados de las pruebas..Cuando la Compañía realice una prueba de presión. Articulo 33. las medidas de protección del medio ambiente y si alguna tuviera que ser implementada. la configuración y parámetros físicos de la tubería y accesorios que serán probados. si el manual por lo menos proporciona un nivel de seguridad equivalente al nivel de seguridad generalmente estipulado por las normas de la ASME.En caso de que la Compañía cambie la fecha de la prueba de presión.
Artículo 36.4. debiendo presentar a la superintendencia la siguiente información: a) Diagrama de la sección de la prueba de presión que indique la porción de la tubería que será probada y donde sea apropiado... Articulo 38.
. deberá: a) Presentar a la Superintendencia para su aprobación el manual de pruebas de presión. c) La Compañía o el agente referido en el inciso a)..
si se demuestra que la misma no seria un indicador confiable del rendimiento de la sección en prueba. d) La prueba de resistencia a la que hace referencia el inciso c) deberá consistir en: i) Por lo menos cuatro horas de duración a una presión mínima de 1.b) La prueba de resistencia y fuga (goteo) referida en el inciso (a) deberá iniciarse con una prueba de resistencia de por lo menos cuatro horas de duración. iii) Tubería probada con anterioridad. Articulo 44. Articulo 40. e) No obstante el inciso (c)..La prueba de resistencia no debe estar bajo el 97. b) No se requiere un curva de presión . a no ser que la Compañía demuestre a satisfacción de la Superintendencia. Articulo 45..Cuando los cálculos muestren que la presión resulta en un esfuerzo mayor al 90% del SMYS en cualquier lugar a. ii) Tubería completamente expuesta.4. iv) Cuando los ensambles o la tubería formen parte de un ducto de baja presión de vapor o estén situados en un ducto HVP Clase 1..8.5 MOP.4 o de la ASME B31. la prueba de presión no deberá exceder la presión que resulte de un esfuerzo mayor al 100% de SMYS en cualquier lugar a lo largo de la sección probada. el número de soldaduras en la instalación no sujetos a una prueba de presión deberán ser minimizados hasta un punto práctico.Cuando pre-ensambles de tubería probados con anterioridad o segmentos de los mismos hayan sido instalados en un ducto. adiciones y retiro de fluidos de prueba. deberán ser probadas de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente Articulo y en la ASME B31...Cuando los tanques de almacenaje sean probados a presión.volumen durante la prueba para detectar cualquier desviación en esta sección. Articulo 39. C) No obstante lo indicado en el inciso a). deberán ser registradas y conciliadas con los datos de prueba dentro del grado de precisión de los instrumentos. Articulo 41. el que sea aplicable.Cuando una tubería que será probada pasa por una inspección visual completa referida en el inciso 38 (c).4.25 MOP. donde se requiere una inspección visual completa para detectar fugas durante la prueba de resistencia. Articulo 42. las pruebas se harán de acuerdo con la norma aplicable especificada en la ASME B31. Articulo 43.
Capítulo I. Solicitudes para la Licencia para el Inicio de Operación
..Todas las pérdidas de presión.. no se requiere tal prueba de fuga para: i) Ensamblajes fabricados.volumen.La Superintendencia puede ordenar a la Compañía volver a probar un ducto o parte de una sección del mismo de acuerdo al presente Capitulo. las secciones de la tubería HVP en áreas de ubicación diferentes a las áreas de Clase 1. que las consideraciones de ingeniería para la prueba no son razonables. que se requieran para mantener la presión de prueba. ó ii) Por lo menos una hora y media de duración a una presión mínima de 1.5% de la prueba mínima de resistencia especificada en la ASME B31. lo largo del sector a probarse: a) Deberá trazarse una curva de presión .
dentro de los siete días desde que la Compañía ha instalado el ducto o una parte del mismo y lo ha puesto en servicio.. iniciar la operación de una sección del ducto que es parte de un nuevo ducto principal. .En cumplimiento del Reglamento de Transporte.. en cumplimiento de Articulo 32. inciso (a)
e) Cuando una Compañía solicite la licencia para habilitar e iniciar la operación de una parte del ducto reparada o reemplazada. .
Capitulo II. b) y c): i) El MOP solicitado en la cabecera del ducto de la parte probada en cumplimiento a del Articulo 32. un ducto o una sección del mismo que cuente con la licencia de operación ó que estuviera en operación con anterioridad a la fecha de aprobación del presente Reglamento y que requiere de una prueba de presión. además de la información señalada en los incisos a). como la medida entre las juntas soldadas. Exenciones de la Licencia de Operación Artículo 47. deberá informar a la superintendencia de:
. inciso (d) (viii). la longitud final de la tubería pre-probada e instalada. iv) Declarar que el ducto o una sección del mismo puede ser habilitado sin riesgo para transportar hidrocarburos d) Cuando una Compañía solicite la licencia para. c) Una declaración jurada por un Ingeniero de la Compañía. ii) La ubicación de la sección reparada o reemplazada.Aprobaron los exámenes no destructivos de acuerdo a los procedimientos presentados en cumplimiento al Artículo 21. además de la información indicada en los incisos a).Fueron hechas de acuerdo a las especificaciones de soldadura de campo y procedimientos establecidos en cumplimiento al Articulo 21. excepto donde un desvío ha sido aprobado en cumplimiento al artículo 20.Articulo 46. haciendo referencia al numero del poste de señalización del kilometraje del ducto.Cuando una Compañía solicite a la Superintendencia licencia para iniciar la operación de un ducto o una sección del mismo. la que deberá: i) Identificar las normas bajo las cuales el ducto o una sección del mismo ha sido diseñado y construido. c) y d): i) Certificado u orden de la Superintendencia bajo el cual el trabajo fue llevado a cabo. b) Una copia de la conciliación del registro de las pérdidas de presión con los cambios de temperatura registrados y las adiciones y retiros de los fluidos de prueba referidos en el Artículo 42. la Compañía deberá incluir en su solicitud: a) Una copia de los registros de la prueba referida en el Articulo 36 inciso (c). la Compañía deberá incluir en la solicitud. excepto donde la imperfección fuese aprobada por la Superintendencia en cumplimiento del Articulo 23.Cumplen las normas de aceptabilidad establecidas en el Articulo 21. está exento de los requisitos para la obtención de la licencia para iniciar sus operaciones. inciso (a) ii) La ubicación del poste de señalización del kilometraje y la elevación de la parte final aguas arriba del sector probado. La Compañía que opera el ducto o una sección del mismo. la Compañía deberá incluir en la solicitud. Una vez cumplidos los requisitos establecidos. iii) Cuando sea aplicable. inciso (d) (iv). inciso d) (i) y (ji). b). la Superintendencia otorgará la respectiva licencia de operación en conformidad al Articulo 21) del Reglamento de Transporte. ii) Declarar que la tubería y los accesorios usados en el ducto satisfacen las especificaciones detalladas y presentadas en cumplimiento al Articulo 18. iii) Declarar que las soldaduras de campo del ducto o de la sección del mismo: .
la siguiente información y procedimientos con relación a la operación y mantenimiento del ducto: i) Información sobre materiales y equipos. manuales de operación y mantenimiento. c) Fecha y la hora de la puesta en servicio. x) Programas de vigilancia para la protección ducto y del medio ambiente. deberá: i) Mantener copias actualizadas de los manuales de operación y mantenimiento que sean relevantes a la operación de cada estación. b) Fecha y ubicación de la prueba de presión. para la aprobación por parte de la Superintendencia
.4 y ASME B31. b) En el lugar donde una Compañía opera un ducto. ix) Procedimientos de mantenimiento del ducto y de los pasos de servidumbre (derecho de vía) del ducto. xii) Procedimientos en casos de emergencia xiii) Descripción de las características físicas del fluido a transportarse por el ducto.8.
Capitulo I. a requerimiento. ii) Llevar a cabo actividades de mantenimiento y operación del ducto de acuerdo a los manuales de mantenimiento y operación. ii) Procedimientos para la operación de las estaciones. deberá presentar. . vii) El equipo y procedimientos para prevención y protección contra accidentes.Las prácticas y procedimientos a seguirse. iii) Informar a todas las personas que estén asociadas con las actividades de operación y mantenimiento del ducto.Las partes relevantes de los manuales de operación y mantenimiento.
iii) Descripción de las características hidráulicas del ducto. donde sea aplicable. Manuales de Operación Y Mantenimiento Artículo 48. xi) Ubicación del ducto y una descripción de accesos al mismo.
c) La Compañía que opera un ducto deberá presentar. instrumentos y alarmas.. y precauciones de seguridad con relación a estas operaciones. o partes de estos manuales. vi) Descripción de las instalaciones de comunicación y su operación.a) El certificado u orden de la superintendencia bajo el cual el ducto o una parte del mismo ha sido construido o reparado. control y sistemas de obtención de datos. de: . viii) Descripción de los sistemas de monitoreo y prevención de corrosión interna y externa.La Compañía que opera un ducto deberá contar con los respectivos manuales de operación y mantenimiento: a) En adición a la información y los procedimientos referidos en las normas ASME B31. iv) Presión máxima de operación (MOP) del ducto v) Descripción del sistema de control de presión instalados en el ducto.
iii) Descripción de la presión. b) La Compañía que opera un ducto deberá actualizar el manual de operación y mantenimiento con relación a los planes y procedimientos referidos en el inciso a) viii). responsabilidades del personal o departamentos. . incluyendo . la información relativa a la identificación de situaciones de emergencia que involucren al ducto y procedimientos a seguirse en caso de producirse tales emergencias La información referida en el párrafo anterior deberá ser presentada a la superintendencia cuando así lo solicite. vi) Nombres y números telefónicos del personal o departamentos de la Compañía donde se los pueda localizar en casos de emergencia y las respectivas. . Procedimientos de emergencia Articulo 49. ii) Descripción detallada de las instalaciones a las cuales los procedimientos de emergencia se aplican. Tubería HVP Articulo 50.Los procedimientos de emergencia serán: a) Los referidos en el inciso a) (xii) del Articulo 48 y deberán incluir: i) Presentación de los alcances sobre la aplicación de los procedimientos de emergencia. incluyendo: .
Capitulo III. viii) Planes de cooperación con organismos públicos apropiados durante la emergencia.d) La Superintendencia aprobará los manuales de operación y mantenimiento referidos en el inciso c).Numero y magnitud de los ductos involucrados.
Capitulo II. xii) Procedimientos de evacuación. x) Procedimientos a seguirse en el lugar de la emergencia.Los métodos para monitorear el nivel de riesgo en el lugar.
..Ubicación y forma de acceso a las instalaciones. si estos manuales proveen un nivel de seguridad por los menos equivalente a los niveles de seguridad especificados por las normas de la ASME.El manejo del fluido transportado por el ducto. iv) Instrucciones y advertencias que se deben dar a las personas que reporten una emergencia. otras instituciones locales apropiadas y al público que reside en las cercanías del ducto. velocidad del flujo y otras condiciones normales de operación de la tubería. vii) Nombres y números telefónicos de servicios públicos y otros organismos que podrían ser contactados en caso de emergencia. bomberos.. . ix) Descripción del tipo y ubicación del equipo disponible para emergencias y en el caso de la tubería HVP. xi) Precauciones de seguridad que deberán seguirse en casos de emergencia. v) Acción inicial a ser tomada al descubrir una emergencia.La Compañía que opera un ducto HVP deberá distribuir a la policía. los procedimientos de seguridad que deben seguirse en emergencia. una descripción de los tipos y ubicaciones de los dispositivos de cierre (shut-off devices) para casos de emergencia.Los procedimientos para aislar y cerrar las estaciones del ducto. conjuntamente las autoridades apropiadas.
. para identificar las posiciones de abierto o cerrado y sus funciones. el nombre de la Compañía y el número de teléfono para llamar en casos de emergencias relacionados al ducto.Capitulo IV. (e) Marcar claramente las válvulas de aislación. se procederá de la siguiente manera: a) Solicitará a la Superintendencia la aprobación de dicha desactivación b) La Superintendencia aprobará la desactivación referida en el inciso a). se procederá de la siguiente manera: a) Dentro de los tres meses del cambio.. tal como ha sido determinada por la ASME B31. a fin de identificar cuando están en posición abierta o cerrada. Articulo 52. el plan propuesto para afrontar los cambios b) La Superintendencia aprobará el plan referido en el inciso (a) si el plan estipula un nivel de seguridad por lo menos equivalente al nivel de seguridad generalmente estipulado por las normas de la ASME. b) i) Probar periódicamente los instrumentos y equipo en las estaciones del ducto. Articulo 55. si la desactivación proporciona un nivel de seguridad por lo menos equivalente al nivel de seguridad generalmente estipulado por las normas de la ASME y además tal desactivación sea de interés público. f) Fijar a lo largo de los limites de la estación del ducto. a no ser que:
i) La Compañía haya solicitado y recibido la aprobación de la Superintendencia para la reconexión o reactivación. deberá: a) Tener instalaciones de comunicación para una segura y eficiente operación normal del ducto y en situaciones de emergencia.
Capítulo V. Artículo 54. si la reconexión o reactivación proporciona un nivel de seguridad por lo menos equivalente al nivel de seguridad generalmente estipulado por las normas de la ASME. que permitan una operación segura
c) Registrar en forma continua las presiones de succión y de descarga de las estaciones de bombeo o compresión del ducto.. d) Marcar claramente las válvulas que sectorializan el ducto principal.Donde la Ubicación de Clase (class location). para garantizar su adecuada y segura operación.Cuando un ducto ha sido desactivado por 12 meses o más: a) La Compañía no reconectará o reactivará el ducto. Abandono y Desactivación Artículo 53.Cuando la Compañía deja un ducto abandonado en el lugar deberá:
. la Compañía que opera el ducto deberá presentar a la Superintendencia para su aprobación. ii) Contar con instrumentos y equipos adecuados de inspección del sistema. con guías que describan como ubicar a la autoridad competente en caso de enfrentar este tipo de situaciones..8. ii) El ducto haya sido probado nuevamente de acuerdo al Titulo V b) La Superintendencia aprobará la reconexión o reactivación referida en el inciso (a). las válvulas de descarga (blowdown) y otras válvulas mayores dentro de la estación del ducto. señalando posibles perdidas y corrosión de los ductos.Donde una Compañía opere un ducto.Cuando la Compañía que opera un ducto considere la desactivación del mismo por doce meses o más.. de una sección del ducto de gas o ducto HVP. Requisitos Generales de Operaci6n Y Mantenimiento Articulo 51. cambia a una designación mayor.
b) En caso de ser requerido.8.a) Desconectar el ducto abandonado de cualquier otro ducto que continúe en operación.
Capitulo 1.. exigirá a sus empleados que asistan a los programas de capacitación sobre seguridad. Estos programas instruirán a los empleados sobre: a) Regulaciones sobre seguridad y procedimientos aplicables a operaciones diarias del ducto y sobre la correcta operación de los equipos..La Compañía deberá presentar informes sobre el medio ambiente tal cual se estipula en el Articulo 7 del Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos.. en cumplimiento a la solicitud de permiso para su abandono. seccionar la línea conforme a las normas ASME B 31. Informes de Cruces del Ducto Articulo 59. Programas de Capacitación en Seguridad Articulo 56.Cuando una Compañía construya un ducto que cruza una carretera o instalaciones de servicio público deberá: a) Informar inmediatamente a la Superintendencia sobre los detalles de cualquier cierre no planificado de la carretera o de la interrupción o cierre del servicio. operación. presentar a la Superintendencia un informe del cruce señalando: i) Descripción y la ubicación de la carretera o instalaciones del servicio. c) Sellar el ducto abandonado. que razonablemente podrían usar los empleados. que razonablemente podrían usar los empleados. b) Llenar el ducto abandonado con un fluido aprobado por la Superintendencia. Informe sobre el Medio Ambiente Articulo 58. como resultado de la construcción del cruce. si:
Capitulo III. Sucesos que deben ser Informados Articulo 60.La Compañía que opere un ducto. e) Mantener la protección catódica del ducto abandonado. mantenimiento o abandono del ducto.La Compañía que opera un ducto deberá tener programas de capacitación en seguridad para sus empleados que estén directamente involucrados en la operación y mantenimiento del ducto. b) Procedimientos de emergencia indicados en el y la operación de todos los equipos de emergencia.
Capitulo VI. indicados en el Articulo 56 y que tengan un buen conocimiento sobre el contenido de aquellos programas. d) Vaciar todos los tanques de almacenaje del ducto abandonado y purgarlo de cualquier tipo de vapor peligroso. Articulo 57..
Capitulo II. ii) Nombre del propietario o de la autoridad que tenga control sobre la carretera o del servicio. f) Para los sistemas de distribución de gas natural.La Compañía deberá informar a la Superintendencia de los siguientes sucesos: a) Todo suceso relacionado con la construcción.
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 60.
Capitulo V. d) Fluido que estuvo siendo transportado por el ducto en el momento y lugar del suceso. a pesar de que no cumple ninguno de los criterios señalados en los incisos (i) a (viii)..
. fecha y la hora del suceso. viii) Representa una situación de emergencia como señala la descripción de procedimientos de emergencia referidos en el Articulo 49 inciso (a) ix) Que a juicio de la Compañía es significativo. conforme lo establece el Articulo 75 del Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos. f) Naturaleza y extensión del daño al medio ambiente. la Compañía deberá elaborar un informe preliminar inmediatamente después de que ocurra el suceso y en la medida que la información se encuentre disponible. c) Causa. vi) Resultare en la descarga de substancias tóxicas en el suelo o en corrientes de agua. Informe Detallado del Suceso Articulo 62. situación. ii) Resultare en una explosión. naturaleza y análisis del suceso. d) Descripción de cualquier acción tomada por la Compañía para proteger al público y para reiniciar la operación normal del ducto.Tan pronto como la información detallada sobre el suceso esté disponible y en cumplimiento al Articulo 60. donde sea aplicable: a) Confirmación de la exactitud del informe preliminar presentado en cumplimiento al Articulo 61. e) Disponibilidad de las partes para el reemplazo de aquellas dañadas en el ducto.i) Resultare en la muerte de una persona o que alguna persona hospitalización. ó (iv) ó (vii).
Capitulo IV. b) Nombre y la ocupación de cada persona hospitalizada y/o muerta como resultado del suceso y la condición y ubicación de las personas hospitalizadas. b) Una Compañía no necesitará informar sobre un suceso que cumpla solamente con el criterio de los incisos a) (iii). c) Descripción de la interrupción o una reducción del servicio resultante del suceso. la naturaleza. b) Historia de la falla. iv) Resultare en el retiro del servicio de cualquier ducto mayor. el material descartado. Informe de Preliminar de Sucesos Articulo 61. Dicho informe establecerá: a) El área afectada.. si es que existe. vii) Resultare en la interrupción de la operación del ducto. v) Resultare en el derrame Y/O fuga de hidrocarburos. la Compañía presentará un informe escrito a la Superintendencia señalando. si tales sucesos ocurren solamente como resultado de mantenimiento planificado o de rutina.
iii) Resultare en la inflamación de gas o un hidrocarburo HVP. del tipo de tubería o componente involucrado en el suceso y una descripción de las reparaciones que se hicieron a esta tubería y/o accesorios como resultado de fallas en el pasado.
. p) Nombres de los organismos o autoridades a las que fue reportado el suceso. f) Descripción detallada de los eventos que causaron y siguieron al suceso. n) Descripción detallada de cualquier interrupción o reducción del servicio como resultado del suceso. requeridas como resultado del suceso y las medidas que la Compañía ha tomado o tomará para restaurar y monitorear el terreno donde ocurrió el suceso. o) Descripción de las condiciones climáticas en el momento y lugar del suceso.. k) Nombre y ocupación de las personas hospitalizadas o muertas como resultado del suceso y la condición de las hospitalizadas. q) Descripción y evaluación del impacto ambiental. boceto o fotografía del área afectada por cualquier hidrocarburo que hubiera escapado del ducto como resultado del suceso. En caso de que un ducto o parte del mismo estén exentos del requerimiento de la licencia de operación. ganado. los detalles relevantes a cualquier falla o mal funcionamiento de algún equipo que pueda haber contribuido a.La Compañía que opera un ducto mantendrá en archivo la información detallada con relación al programa referido en el inciso a) del Articulo 19. hasta un año después de la fecha en que le fue concedida la licencia de operación. la Compañía deberá mantener asimismo en archivo la información hasta un año después de la fecha en la cual el ducto o una parte del mismo sea puesto en servicio. Articulo 65.
. la Compañía deberá presentar un informe escrito describiendo las reparaciones permanentes propuestas del ducto. la información con relación a los procedimientos de fabricación de la tubería y otros accesorios del ducto.La Compañía que opera un ducto mantendrá en archivo: a) Por un año después del permiso otorgado para abandonar la operación del ducto. peces y el habitat de la vida piscícola y silvestre.A requerimiento de la Superintendencia. incluyendo hasta donde estén disponibles:
i) Los procedimientos de fabricación del acero para la tubería. r) Cuando el suceso involucre el derrame de petróleo o el fluido liquido de prueba. m) Descripción. i) Fecha estimada en la que el ducto volverá a operar. o fuese el causante de la rotura. incluyendo la fecha y hora de los informes. ii) Los procedimientos de fundición. como se establece en el Articulo 60. g) Donde el suceso involucre una rotura del ducto. l) Descripción detallada del impacto ambiental del suceso sobre el terreno. un esquema del programa que la Compañía propone seguir para rehabilitar el área afectada. operaciones de limpieza y los métodos de eliminación utilizados. . cuando un suceso ocurre en un ducto. h) Estimación de la pérdida de hidrocarburos como resultado del suceso.e) Presión del ducto en el momento y en el lugar del suceso. o de una substancia toxica. j) Descripción detallada de cualquier reparación Y restitución hecha al ducto. Articulo 63.
Capitulo Único Requisitos para el Archivo de Información Articulo 64. como resultado del suceso. s) Cualquier comentario relevante relacionado al suceso que sea necesario para completar su comprensión. propiedad.
v) Los niveles de presión de prueba. compresoras. las pruebas de los exámenes no destructivos requeridos en el Articulo 22 y preservará. donde sea aplicable. iv) Los procedimientos de tratamiento térmico. el grado de fusión. de las bombas.con instalaciones del ducto o de una parte del mismo. relacionados . retendrá la documentación o cualquier reporte de los sucesos que hayan ocurrido. ix) Los procedimientos de control de calidad de la fabricación. las causas del rechazo y la documentación que muestre los tipos de soldadura rechazada y los posibles defectos del metal que se hubieran encontrado durante la inspección y pruebas. b) Por un año después que el permiso ha sido otorgado para abandonar la operación del ducto. la evidencia de la calidad de las pruebas.
c) Registros exactos sobre la ubicación de las instalaciones enterradas del ducto hasta que estas sean retiradas. incluyendo: i) Número y medida de hornadas utilizadas. tanques de almacenaje y otros equipos mayores. catalogará y depositará durante cinco años después de la fecha en la cual el permiso para operar el ducto ha sido otorgado. las condiciones eléctricas y el cabezal de soldadura y la junta de alineamiento.La Compañía que opera un ducto o una parte del mismo. propiedades mecánicas y pruebas metalúrgicas desarrolladas de acuerdo a especificaciones a las que se hace referencia en el inciso a) del Artículo 18 incluyendo los resultados de prueba donde sea aplicable.. Articulo 68. v) La cantidad de calor producido y/o utilizado en la fabricación de las planchas metálicas. el tipo y medida de los materiales utilizados para soldar. los procedimientos para laminar. mantendrá por un año después de haber recibido el permiso para abandonar la operación del mismo: a) Las especificaciones y números de placa. durante un mes con posterioridad a la fecha a la que hayan sido realizados. Artículo 69. motores. iii) Resultados de la composición química. dentro de lo razonable. vii) Los procedimientos de soldadura en fábrica y. vi) El método de formación de las planchas y la soldadura en fábrica. cuando sea aplicable. c) Los informes de programas de monitoreo e inspección del ducto.
. ii) Número total de los diferentes tamaños de tubería obtenidos de cada hornada. Articulo 66.La Compañía que opera un ducto.. el programa y reducción de temperaturas. iv) Número de tuberías de diferentes tamaños rechazadas y de los accesorios principales.iii) Los procedimientos de forja en frío y caliente.La Compañía que opera un ducto..La Compañía que opere un ducto guardará los registros obtenidos en cumplimiento del Articulo 51(c). viii) El método de expansión en frío. incluyendo el mantenimiento. Artículo 67. por un año después de otorgado el permiso para abandonar la operación del ducto o una parte del mismo. si existieran. con relación al número total fabricado para atender el pedido de la Compañía. planos y cualquier otra información pertinente. . el número y causas de falla encontrados durante las pruebas hidrostáticas realizadas en fábrica. b) Las curvas de rendimiento de las bombas principales y compresoras del ducto. resaltando el grado de laminación cruzada (cross-rolling). la información de producción y certificados de las acerías para la tubería y los accesorios utilizados en el ducto. ó desde la puesta en servicio de un ducto que esté exento del permiso de operar. cualquier proceso de control térmico especial y las temperaturas de enrollamiento en caliente.
proporcionará una propuesta del procedimiento de soporte para el mantenimiento de las condiciones de operación.. para su aprobación.Articulo 70. 66.
. Cuando los registros no estén disponibles. los registros a los que se hace mención en los Artículos 65.Para los ductos que estuvieron operando con anterioridad a la fecha de promulgación del presente Reglamento. la Compañía deberá poner a consideración de la Superintendencia. 67 y 68 deberán ser acumulados con la anterioridad máxima posible. un informe de los registros que no están disponibles y cuando sea requerido.
Decreto Supremo No. 24721Uploaded by Jorge Cassab115 visitaDescargaInsertarSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
More from Jorge CassabejersisioDoc1 produccion certificadaPerro EncontradoZona Sur 070815a100815 Dptos AlquilerZona Sur 190715a240715 Dptos VentaSal Do Camiseta sPolimeros Trabajo iMONOGRAFÍA EOR - POLÍMEROS.docx131486845-2-Planta-Carrasco.docTEMA 6 FLUIDOS DE YACIMIENTO.pdfArreglo_de_pozos_y_eficiencia_de_barrido.pdfMONOGRAFÍA EOR - POLÍMEROS.docxTESIS_FINAL.pdfInter Gratis2-sistemas-petroleros.pdf2-sistemas-petroleros.pdfTerminacion de PozosDiagrama de SurubiObserva c i OnesObserva ciones2. MÚSICAUntitledPresentacion_ informes_parcialesyfinales1178119647_cvs_1glosario-hidrocarburos-boliviaTop Nonfiction on ScribdThe InnovatorsThe Emperor of All MaladiesHard ChoicesJohn AdamsThis Changes EverythingThe PrizeGrand PursuitTeam of RivalsRise of ISISA Heartbreaking Work Of Staggering GeniusSteve JobsAngela's AshesHow To Win Friends and Influence PeopleSapiensElon MuskYes PleaseDevil in the GroveTime to Get ToughThe World Is Flat 3.0The New Confessions of an Economic Hit ManA People's History of the United StatesThe Hard Thing About Hard ThingsSmart People Should Build ThingsBad FeministTop Fiction on ScribdThe Light Between OceansBrooklynThe Rosie ProjectThe First Bad ManThe FlamethrowersA Man Called OveThe MasterThe Blazing WorldWe Are Not OurselvesThe Perks of Being a WallflowerThe Kitchen HouseMy Sister's KeeperLittle BeeThe WifeOrdinary GraceGood in BedThe Constant GardenerExtremely Loud and Incredibly CloseThe Silver Linings PlaybookLife of PiThe Love Affairs of Nathaniel P.Bel CantoLovers at the Chameleon Club, Paris 1932The WallcreeperThe Bonfire of the VanitiesThe Cider House RulesWolf HallInterpreter of MaladiesA Prayer for Owen MeanyThe Art of Racing in the Rain