Source: http://docplayer.it/446410-2-2-sezione-spine-e-prese-per-uso-industriale-il-sistema-qualita-serie-libera-serie-eureka-serie-eureka-hd-serie-iec309-accessori-per-spine-e-prese.html
Timestamp: 2017-07-26 12:53:05+00:00
Document Index: 2680579

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'art. 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'art. 13']

2.2 Sezione SPINE E PRESE PER USO INDUSTRIALE. Il sistema qualità. Serie LIBERA Serie EUREKA Serie EUREKA-HD Serie IEC309 Accessori per spine e prese - PDF
2.2 Sezione SPINE E PRESE PER USO INDUSTRIALE. Il sistema qualità. Serie LIBERA Serie EUREKA Serie EUREKA-HD Serie IEC309 Accessori per spine e prese
Download "2.2 Sezione SPINE E PRESE PER USO INDUSTRIALE. Il sistema qualità. Serie LIBERA Serie EUREKA Serie EUREKA-HD Serie IEC309 Accessori per spine e prese"
1 SPINE E PRESE PER USO INDUSTRIALE Il sistema qualità Conforme alle ISO 9000 assicura l affidabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo! Serie LIBERA Serie EUREKA Serie EUREKA-HD Serie IEC309 per spine e2 SPINE E PRESE PER USO INDUSTRIALE NORME DI RIFERIMENTO Norma Europea EN CEI 23-12/1 equivalente alla IEC per uso industriale Parte 1: Prescrizioni generali Norma Europea EN CEI 23-12/2 equivalente alla IEC per uso industriale Parte 2: Prescrizioni di intercambiabilità dimensionale per spine e con spinotti ed alveoli cilindrici TERMINOLOGIA Presa e spina fissa dispositivo che permette il collegamento, per un numero qualsiasi di volte, tra un cavo flessibile ed un impianto fisso; comprende la presa fissa e la spina. Presa e spina mobile dispositivo che permette il collegamento, per un numero qualsiasi di volte, tra due cavi flessibili; comprende la presa mobile e la spina. Presa fissa è la parte destinata ad essere collegata con l impianto fisso. Presa mobile è la parte indissolubilmente collegata, o destinata ad essere collegata al cavo flessibile di alimentazione. Spina è la parte indissolubilmente collegata, o destinata ad essere collegata, a un cavo flessibile a sua volta collegato ad un apparecchio utilizzatore o ad una presa mobile. PRESA MOBILE SPINA CAVO FLESSIBILE APPARECCHIO UTILIZZATORE ALIMENTAZIONE PRESA FISSA SPINA GENERALITÀ Da anni SCAME è nte con una vasta gaa di spine e di elevata qualità, costruite in conformità alle norme Europee EN ed EN 309-2, che le hanno consentito di acquisire una posizione di rilievo sia sul mercato nazionale che su quelli esteri. Affidabilità, robustezza, durata, facilità di cablaggio ed ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici costituiscono le caratteristiche salienti delle spine e SCAME che ne garantiscono un impiego sicuro anche nelle più avverse condizioni ambientali. TIPI DISPONIBILI La gaa prevede mumerosi tipi di spine e mobili e fisse suddivise in quattro serie tra loro complementari: Serie LIBERA che comprende connettori per veicoli elettrici da 16A e 32A congruenti con l evoluzione degli standard normativi promossi dal CIVES. Spina fissa è la parte incorporata o fissata all apparecchio utilizzatore, o destinata ad essere ad esso fissata. Cordone prolungatore cavo flessibile terminante da un lato con una presa mobile e dall altro con una spina. SPINA FISSA (per apparecchi) PRESA MOBILE (per apparecchi) 170 Alle spine e per uso industriale si applicano congiuntamente le norme Europee EN (parte 1: prescrizioni generali) e EN (parte 2: prescrizioni d intercambiabilità dimensionale per spine e con spinotti ed alveoli cilindrici aventi configurazioni armonizzate) previste per apparecchi con tensione nominale d impiego non superiore a 690V, 500Hz e corrente nominale non superiore a 125A destinate principalmente ad usi, nei cantieri per costruzioni, nel terziario, ed impieghi similari. Scopo principale delle norme è di impedire accoppiamenti erronei o intenzionali di spine e non compatibili per tensione, corrente, frequenza, polarità e tipologia di impiego, che possono causare il ferimento di persone e danni alle apparecchiature elettriche collegate. Serie EUREKA che comprende spine e da 16A a 32A con e, caratterizzata da soluzioni tecnico-innovative che riducono i tempi di cablaggio. Serie EUREKA-HD che comprende spine e Heavy Duty da 16A fino a 125A con, IP66 e per il mercato americano ed europeo. Serie IEC309 che comprende spine e da 16A fino a 125A con e prevede un gran numero di versioni atte a soddisfare le più diverse esigenze installative. Spinotto: elemento che realizza il contatto elettrico nelle spine; ricavato da un tondino pieno di ottone e nichelato per garantire la perfetta resistenza alla corrosione e all abrasione. Alveolo: elemento che realizza il contatto elettrico nelle ; una speciale molla elastica garantisce un perfetto contatto anche dopo parecchie manovre di inserzione. AVVERTENZE DI IMPIEGO Leggere e seguire scrupolosamente le istruzioni fornite. Effettuare l installazione in conformità alle norme CEI vigenti per gli impianti elettrici: Curare in modo particolare la preparazione dei terminali dei cavi da inserire nei morsetti dell apparecchio per evitare la riduzione delle distanze di isolamento. Serrare le viti dei morsetti con particolare cura per evitare surriscaldamenti che potrebbero provocare un incendio o il danneggiamento dei cavi. Rivolgersi a personale qualificato per il controllo e la sostituzione delle o spine. Far sostituire le o le spine che ntino segni di danneggiamento (ad es. in nza di segni di bruciature) facendo controllare se o spine ntano anomalie specie nei punti di collegamento del conduttore. Far controllare le o le spine che hanno subito degli urti o dei colpi di vario tipo anche se non ntano danni visibili. 1713 PRINCIPALI PRESCRIZIONI NORMATIVE Le norme prevedono l impiego di spine e sia in corrente alternata (con frequenza fino a 500Hz) che in corrente continua, distinguendole in due categorie in base alla tensione d impiego: - spine e per Bassissima tensione per valori di tensione d impiego fino a 50V - spine e per Bassa tensione per valori di tensione d impiego oltre 50V fino a 690V Sono contemplate esecuzioni a poli e portate nominali di A. Per ogni impiego è prevista una specifica esecuzione, diversa dalle altre, con impedimenti di sicurezza tali, da rendere impossibili l inserimento di una spina qualsiasi in una che non sia la propria corrispondente per portata, tensione, frequenza, numero di poli e tipologia d impiego. Bassa tensione >50V Nelle versioni per Bassa tensione >50V l impedimento di sicurezza viene realizzato mediante due elementi: - una scanalatura di guida (sulla presa) cui fa riscontro un corrispettivo nasello (sulla spina) - un contatto di terra maggiorato rispetto agli altri contatti, che si colloca in diverse posizioni orarie a seconda delle caratteristiche d impiego. La posizione oraria (h) del contatto di terra si verifica con la presa vista di fronte osservando la posizione del contatto di terra rispetto al punto di riferimento principale (scanalatura di guida) posizionato sempre sulle ore 6. Bassissima tensione <50V Nelle versioni per Bassissima tensione <50V prive di contatto di terra, l impedimento di sicurezza viene invece realizzato da un doppio riferimento: - un riferimento principale costituito da una scanalatura di guida (sulla spina) su cui fa riscontro un corrispettivo nasello (sulla presa) sempre fisso sull ora 6. - un riferimento ausiliario costituito pure da una scanalatura (spina) più nasello (presa) che si posiziona nelle diverse ore, a seconda delle caratteristiche d impiego. La posizione oraria (h) del punto di riferimento ausiliario si verifica con la presa vista di fronte osservando la posizione del punto di riferimento ausiliario rispetto al principale posizionato sempre sulle ore 6. CODICE COLORI Le varie tensioni d impiego sono distinte da colori convenzionali indicati nella tabella: Tensione nominale di esercizio V da 20 a 25 da 40 a 50 da 100 a 130 da 200 a 250 da 380 a 480 da 500 a 690 Colore 1) Viola Bianco Giallo Blu Rosso Nero 1) Per frequenza da Hz a 500Hz incluso, si può usare, se necessario, il colore verde in combinazione con il colore della tensione nominale di esercizio. Colore giallo: tensione nominale di esercizio da 100 a 130V~. LA DIFFUSIONE DELL UNIFICAZIONE EUROPEA Le Norme EN e EN (equivalenti alle IEC e IEC 309-2) sono state adottate da tutti i paesi Europei membri del CENELEC Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. Queste norme costituiscono il documento di Unificazione Europea delle spine e per uso industriale. Anche molti altri paesi, non membri del CENELEC, hanno adottato l unificazione Europea delle spine e riconoscendo la validità del sistema sia sotto l aspetto della sicurezza che prestazionale. Le spine e costruite in conformità a queste norme sono oggi utilizzate in tutta l Europa, in Africa, nel Medioriente, nell Estremo Oriente, nell America Latina ed anche nell America del Nord. L ulteriore estensione dell unificazione Europea delle spine e a livello internazionale contribuirà certamente a semplificare gli scambi dei beni e dei servizi, se si tiene nte che ad es. le macchine operatrici saranno dotate di spine accoppiabili alle di qualsiasi paese; i container refrigeranti troveranno ovunque porti attrezzati per il collegamento dei compressori senza problemi; i camper, le roulotte, i battelli da diporto, auto elettriche non avranno problemi di allacciamento alle colonnine di alimentazione dell energia elettrica negli spostamenti nei diversi paesi. GRADO DI PROTEZIONE Le norme prevedono una classificazione basata sul grado di protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e liquidi: - - protette contro gli spruzzi d acqua, le sono provviste di coperchio a molla. - - stagne all iersione, dotate di ghiera con chiusura a baionetta. Il grado di protezione viene verificato: - per le quando i coperchi sono chiusi o con spina completamente inserita. - per le spine quando sono completamente inserite nelle. TABELLE SINOTTICHE Le tabelle sinottiche (riportate alle pagine successive) di unificazione delle spine e per uso industriale secondo la Norma EN sono previste sia per tensioni nominali d impiego >50V che <50V. Le tabelle consentono di stabilire per le spine e la posizione oraria (h) del contatto di terra o del punto di riferimento ausiliario rispetto al punto di riferimento principale nonchè il colore codificato essendo noti: numero dei poli, frequenza, tensione d impiego, corrente nominale (in c.a. o in c.c.) e la tipologia d impiego (ad es. a bordo navi). I diagrai circolari orari sono una sintesi delle tabelle sinottiche con il vantaggio di una lettura iediata. Spina e presa con coperchio a molla: grado di protezione. Le da 63A e 125A devono essere provviste di un contatto pilota per l eventuale azionamento di un blocco elettrico. Tutte le serie di spine e SCAME per uso industriale sono state progettate e realizzate in conformità alle Norme EN e EN Colore blu: tensione nominale di esercizio da 200 a 250V~. 172 Asolatura: facilita l apertura del coperchio ed impedisce alla guarnizione di essere spostata dalla sua sede in fase di chiusura. Spina e presa con ghiera e chiusura a baionetta: grado di protezione. 1734 PRESE E SPINE PER USO INDUSTRIALE IEC 309 TENSIONE DI IMPIEGO NOMINALE >50V Posizione oraria La posizione oraria h si determina con la presa vista di fronte osservando la posizione del contatto di terra rispetto al punto di riferimento principale posizionato sempre a ore 6. Le diverse tensioni nominali inoltre si distinguono tramite diversi colori convenzionali codificati. Riferimenti orari: Sono disponibili tutte le versioni previste dalla normativa IEC 309, anche le più specifiche. Esempi: - uso comune ore 6 - container refrigerati ore 3 - installazioni marine, portuali, navali ore 11 - per corrente continua (2P+T) ore 3 e 8 - per aliment. da trasfor. di isolamento (TST) ore 12 - alta frequenza da 100 a 300 Hz ore 10 - alta frequenza da 300 a 500 Hz ore 2 - tensioni particolari V ore V ore V ore V~ >50V Hz 440V, Hz bordo navi V~ >250V 11h 10h 8h 7h Serie I 12h 1h 2h 4h 5h DIAGRAMMA CIRCOLARE ORARIO Posizione oraria (h) del polo di terra delle e spine di bassa tensione (>50V) secondo le EN per le differenti tipologie d'impiego (polarità, tensione, frequenza, corrente). 9h V~ V~ 3h 277V~ V~ 3P+N+T 3P+T 2P+T >50-250V 0-6V~ >50V Hz V~ V~ containers x = Alimentazione da trasformatore di isolamento 3Ø 120/208 PRESA (vista frontale) 250/440V- 265/4V, Hz >50V Hz 3Ø 250V 440-4V Hz V~ >250V DC 3Ø 480V~ 3Ø 277/480V~ L1 L1 (*) L/+ L2 11h 10h 9h 8h 7h 480V~ (*) L2 (*) Serie II 125/250V 12h 250V~ V~ 200/346V~ - 240/415V~ L3 L3 N 3 Wire 2P+G 1h 2h 3h 4h 5h 277V~ Hz 2P+T 2P3W 3P+T 3P4W 3P+N+T 4P5W (*) Punto di riferimento principale 5 Wire 3P+N+G 4 Wire 3P+G 125V~ 3Ø 0V~ >50-250V DC >50V Hz V~ 3ØY 347/0V~ Hz Hz 220/ Hz - 250/440 Hz 57/100-74/130V~ TABELLA SINOTTICA DI UNIFICAZIONE SPINE E PRESE PER USO INDUSTRIALE SECONDO NORMA IEC Tensione nominale di impiego >50V Numero di contatti 3 Contatti 2P3W 4 Contatti 3P4W 5 Contatti 4P5W TUTTI I TIPI Numero dei poli Frequenza Hz Tensione di impiego V 1P+N+T 50 e Serie II e Posizione oraria (h) contatto di terra (1) Colore 16/20A 63/A 32/30A 125/100A codificato 2P+T (6) Serie I e II alim. da trasf. di isol (6) 2P+N+T Serie II > (5) > > (5) corrente > (6) continua > (6) 50 e 125/250 monofase e P+T (4) Serie I e II (6) 50 e (2) (3) > (5) > > (5) 57/100 75/ / / e 200/ / / / (6) 3P+N+T 347/0 400/ (2) Serie I e II 250/ /4 (4) / /440 (3) > (5) > > (5) Tutti i tipi di tensione e/o frequenza non standardizzate con le nti configurazioni (1) le posizioni indicate con un trattino non sono unificate (2) secondo la legislazione italiana le tensioni d'impiego superiori a 400V c.a. (o superiori a 500V per i casi contemplati dall'art. 2 della Legge , n 518) e a 0V c.c. sono considerate alta tensione (3) per container refrigerati (standard ISO) (4) principalmente per installazioni a bordo di navi (5) per le frequenze > 500Hz, può essere utilizzato, se necessario, il colore verde in combinazione con il colore della tensione d'impiego (6) per le spine e le per le quali la norma EN fissa solo la posizione oraria (h) del contatto di terra, ma non il colore, SCAME prevede il colore grigio RAL7035 SERIE I e SERIE II I prodotti della Serie I e Serie II sono dimensionalmente pressochè uguali, ma classificati con diverse correnti nominali. Per la Serie I le correnti sono 16A, 32A, 63A e 125A mentre per la Serie II le corrente nominali 20A, 30A, A e 100A. I prodotti di Serie I sono utilizzati in tutti i paesi Europei ed in alcuni paesi sud America, in Asia, Australia e Africa, mentre i prodotti di Serie II sono utilizzati principalmente nel nord America (USA, Messico e Canada) ed in alcuni paesi del sud America. USI SPECIFICI Le e spine SCAME per usi specifici diversi da h sono prodotte solo su richiesta e non sono quindi normalmente disponibili a magazzino. Per ogni ordine è richiesto un quantitativo minimo di almeno 50 pezzi5 TABELLA SINOTTICA DI UNIFICAZIONE SPINE E PRESE PER USO INDUSTRIALE SECONDO NORMA EN PRESA (vista frontale) GUIDA ALL IMPIEGO DELLE SPINE E PRESE PER USO INDUSTRIALE Tensione nominale di impiego <50V CAMPO DI IMPIEGO Numero dei poli Frequenza Hz Tensione di impiego V Posiz. oraria (h) del punto di riferimento ausiliario (1) 16A e 32A 50 e senza P.R.A 50 e Colore codificato (2) 2P (2) 3P 400 e 3 (2) > (2) c.c e senza P.R.A 50 e (2) (2) 400 e 3 (2) > (2) (1) le posizioni in ore sono riservate per future standarizzazioni; per ragioni costruttive non è possibile impiegare le posizioni in ore 5, 6 e 7. (2) per le frequenze > 500Hz è possibile impiegare, se ritenuto necessario, il colore verde con il colore della tensione di impiego. punto di riferimento ausiliario L1 L/+ punto di riferimento ausiliario riferimento principale L2 L3 2P riferimento principale 3P Posizione oraria La posizione oraria h si determina con la presa vista di fronte osservando la posizione del punto di riferimento ausiliario rispetto al punto di riferimento principale posizionato sempre a ore 6. Le diverse tensioni nominali inoltre si distinguono tramite diversi colori convenzionali codificati. Agricoltura Industria chimica Cantieri edili e navali Impianti sportivi, di pubblico spettacolo, studi TV e cinematografici Industria alimentare Industria pesante Attrezzature e apparecchi mobili o portatili utilizzati o iagazzinati in locali riparati. In ambienti interni adibiti a magazzinaggio e manutenzione senza rischi per le connessioni di iersione o esposizione ad agenti chimici. In cantieri coperti e protetti dagli agenti atmosferici anche se soggetti a possibili spruzzi d acqua. In ambienti coperti e protetti dagli agenti atmosferici anche se soggetti a possibili spruzzi d acqua, con carichi allacciati non elevati. In zone coperte, in ambienti all interno adibiti a magazzinaggio e manutenzione. In magazzini coperti, in officine per manutenzione e per piccole operazioni di montaggio e stampaggio Installazione all aperto di impianti di pompaggio, ventilazione, essicazione. In zona senza pericoli di esplosione, ove però le connessioni sono esposte agli agenti chimici e soggette ad eventuale iersione. In cantieri all aperto dove le connessioni sono lasciate sul terreno umido, esposte al gelo, alla polvere ed alle intemperie. Connessioni all aperto soggette alla pioggia, neve, fango, gelo e ad altre condizioni atmosferiche critiche. Dove si richiedono accoppiamenti del tutto sicuri. Dove sono previsti carichi elevati per impianti di illuminazione, TV, audio. In ambienti soggetti a lavaggi con getti d acqua e dove le connessioni sono sottoposte ad un impiego gravoso. Nei laminatoi, fonderie, altoforni etc. ove le connessioni sono in nza di polvere, trucioli metallici, liquidi refrigeranti o soggette a vibrazioni ed urti. 11h 12h 1h Industria leggera Zone senza elevata umidità o atmosfera inquinata adibite ad assemblaggio, stampaggio, manutenzione e iagazzinaggio. In ambienti soggetti a pulizia mediante solventi chimici. Inoltre dove carichi elevati richiedono accoppiamenti del tutto sicuri. 10h > Hz c.c V~ 50-Hz 2P 3P 300 Hz 2h Impianti per centri elaborazione dati Connessioni elettriche realizzate sopra il livello del pavimento Connessioni elettriche realizzate sotto pavimenti rialzati con pericolo di iersione. Quando con carichi elevati sono richiesti accoppiamenti del tutto sicuri. 9h Nessun punto di riferimento ausiliario 24V~ 400 Hz 3h Aree portuali In ambienti coperti quali docks. officine di riparazione, uffici etc. Banchine, darsene, moli etc. dove c e il pericolo di mareggiate e parziali allagamenti. 8h Hz 4h Aeroporti In ambienti coperti, hangar, officine di manutenzione, magazzini. All esterno per il collegamento di apparecchiature mobili o portatili con aeromobili h 5h DIAGRAMMA CIRCOLARE ORARIO Posizione oraria (h) del punto di riferimento ausiliario delle e spine di bassissima tensione (<50V) secondo le EN309-2 per le differenti tipologie d'impiego (polarità, tensione, frequenza, corrente). Impianti per il trattamento delle acque Impiego all interno delle officine di manutenzione, etc. In tutte le zone con pericolo di allagamento, e per l impiego all esterno con pompe, impianti di aereazione e ventilazione. 1776 CARATTERISTICHE ELETTRICHE E MECCANICHE Tensione di isolamento: 690V, 50-Hz - minima distanza di isolamento superficiale : 10 - minima distanza di isolamento in aria: 8 (per tensioni nominali superiori a 500V) Tensione di impiego: fino a 690V, 50-Hz Potere di interruzione: 1,25 volte il valore della corrente nominale (prova eseguita alla tensione di 1,1 volte la tensione nominale di impiego) Durata elettrica e meccanica: - numero di cicli di manovra previsti alla tensione e corrente nominale (durata elettrica) o senza carico (durata meccanica) Corrente nominale n cicli Serie I Serie II con carico senza carico 16A 20A A 30A A A A 100A Resistenza urto: Secondo paragrafo 24 IEC Grado di protezione: Temperatura di funzionamento:, -25 C +80 C Certificazioni: la maggior parte delle spine e della Serie EUREKA e della Serie IEC309 sono certificate dall Istituto Italiano del marchio di Qualità IMQ i e per molti articoli è stata ottenuta anche la certificazione VDE, SEMKO, FI, NEMKO come indicato nell indice progressivo in fondo al catalogo. Molte e spine della Serie EUREKA-HD sono certificate UL CLASSIFIED (USA) e LISTED cul come indicato nelle tabelle. Entrata cavi sfondabile MATERIALI - Custodia e portacontatti in tecnopolimero con elevate caratteristiche termiche e meccaniche. - Autoestinguenza secondo IEC : custodia 650 C (glow-wire) e portacontatti 850 C (glow-wire). - Guarnizione in elastomero EPDM antinvecchiamento o goa. - Spinotti in ottone nichelato ricavati da tondo per ottenere un perfetto e durevole contatto elettrico. - Alveoli autocentranti in ottone nichelato con molla elastica per garantire una pressione di contatto costante ed uniforme. - Viti dei morsetti in acciaio nichelato - Viti di chiusura esterne e molle alveoli in acciaio con trattamento galvanico antiruggine. - Molla impugnatura in acciaio inossidabili. - Resistenza alla ruggine: 10 soluzione acquosa 10% cloruro d aonio Trattamento galvanico antiruggine secondo: UNI Norme generali relative alle prove di corrosione sui materiali metallici. UNI Corrosione dei materiali metallici. Prove di comportamento. Corrosione in nebbia salina. Grado di protezione: prestare particolare cura, nella fase di installazione al corretto montaggio dei singoli componenti, specialmente guarnizioni, cavi e pressacavi; per le fisse aprire gli eventuali fori di drenaggio(sfondabili) posizionandoli nella parte più bassa della custodia. Il grado di protezione delle è garantito o con la corrispondente spina inserita o con i coperchi chiusi, mentre, per le spine, viene garantito solo quando inserite nelle corrispondenti. OPERAZIONI DI CABLAGGIO Capacità di connessione dei morsetti: conduttori collegabili ( 2 /AWG) Corrente mobili Tensione fisse nominale (A) Spine fisse nominale Serie I Serie II min max min max Superiore a 50V Non superiore a 50V 16A 20A 1/16 2,5/12 1,5/16 4/12 32A 30A 2,5/14 6/10 2,5/14 10/8 63A A 6/10 16/6 6/10 25/4 125A 100A 16/6 50/2 25/4 70/0 16A A I morsetti per gli eventuali contatti pilota permettono la connessione di conduttori aventi la stessa sezione nominale dei morsetti interni delle spine e da 16A con tensione nominale di impiego superiore a 50V. Diametro max dei cavi serrabili dal fermacavo: Corrente nominale ø esterno Serie I Serie II min max 16A 20A A 30A 11, A A A 100A SERIE IEC309 E SERIE EUREKA: FACILE E RAPIDO CABLAGGIO Sono peculiarità delle spine e Scame i morsetti facilmente accessibili, già aperti ed allineati, il fermacavo basculante con vite già svitata, le custodie semiavvitate e i pressacavi non chiusi completamente; tutto per farvi risparmiare tempo in fase di cablaggio. Prestare particolare attenzione, durante il cablaggio, alla corretta connessione dei conduttori. Il contatto pilota (dove richiesto) è identificato con la dicitura pilota. Ogni morsetto è identificato con i relativi simboli L1, L2, L3, N, terra oppure, nel caso monofase viene indicata la polarizzazione L/+ e la terra. Osservando dal davanti gli spinotti delle spine sono posizionati in ordine inverso rispetto agli alveoli delle. Guarnizione in elastomero (%) 100 Custodia uscita diritta Flangia normalizzata SCAME Viti di chiusura I vantaggi della Serie EUREKA Le soluzioni tecniche adottate sulla Serie EUREKA permettono una notevole riduzione del tempo di cablaggio con conseguente risparmio economico da parte dell installatore. Il grafico riportato illustra le riduzioni di tempo ottenibile confrontando la Serie IEC309 e la Serie EUREKA. 178 da parete Custodia diritta 0 2P+T 3P+T 3P+N+T Serie IEC309 Serie EUREKA Tempo di cablaggio in valori relativi Il tempo di cablaggio della spina o presa 3P+N+T della serie IEC309 è pari a 100% nel grafico. 1797 Serie LIBERA CONNETTORI PER VEICOLI ELETTRICI GENERALITA' Trasporto elettrico: fine dell inquinamento dell aria, miglioramento della qualità della vita. Se oggi i veicoli del futuro - auto, moto e biciclette a pedalata assistita elettriche - sono una realtà sempre più concreta, è grazie anche a Scame, che ha sempre creduto nella possibilità di trasformare i sogni in realtà. Raccogliendo la sfida, Scame ha progettato nuovi connettori per i veicoli e le stazioni di ricarica, che consentono il rifornimento da apposite colonnine di alimentazione o dal garage di casa. Risultato: gli adattatori, le spine, le mobili e da incasso Serie LIBERA, sono congruenti con l evoluzione degli standard normativi promossi dal CIVES - Coissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali - creando di fatto lo standard di riferimento. NORME DI RIFERIMENTO Norma Italiana CEI ENV CEI 69-2 identica alla Norma Europea ENV Ricarica conduttiva dei veicoli elettrici Parte 1: Aspetti generali novembre 1999 Norma Italiana CEI ENV CEI 69-3 identica a Norma Europea ENV Ricarica conduttiva dei veicoli elettrici Parte 2-1: Collegamento dei veicoli elettrici all'alimentazione in c.a. o in c.c. novembre 1999 Norma Italiana CEI ENV CEI 69-4 identica alla Norma Europea ENV Ricarica conduttiva dei veicoli elettrici Parte 2-2: Stazioni di ricarica in c.a. novembre 1999 Norma Italiana CEI ENV CEI 69-5 identica alla Norma Europea ENV Ricarica conduttiva dei veicoli elettrici Parte 2-3: Stazioni di ricarica in c.c. novembre 1999 CIVES - Coissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali Italiana dell'avere - European Electric Road Vehicle Association - promossa dalla CEE RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI STRADALI Negli anni novanta abbiamo assistito ad uno sviluppo dei veicoli elettrici a livello sperimentale, ma il continuo aumento dell inquinamento ambientale ed i finanziamenti rivolti alla riduzione di emissioni nocive nell ambiente da parte della comunità europea e dei singoli governi porterà ad una diffusione sempre maggiore di questo mezzo di trasporto. Con l introduzione dei veicoli elettrici si rende necessario predisporre luoghi e risorse destinati al rifornimento di energia dove il veicolo possa essere collegato all impianto di distribuzione dell energia elettrica. In funzione del luogo dove le colonne di ricarica saranno installate, ambienti privati dove solo personale autorizzato può accedere o ambienti pubblici dove chiunque può accedere, il prelievo di energia elettrica può essere condizionato o no al pagamento, per esempio con addebito su carta di credito, dell energia elettrica prelevata come avviene per i normali autoveicoli presso i distributori di carburante. La ricarica del veicolo elettrico, secondo le norme europee sperimentali ENV 50275, può avvenire secondo quattro modi diversi in funzione del tipo di collegamento scelto: Modo di ricarica 1: Il collegamento del veicolo elettrico alla rete elettrica in c.a. utilizzando, lato rete, standardizzate, monofasi o trifasi, e utilizzando la fase (o le fasi), il neutro e il conduttore di protezione. Per standardizzate lato rete si intendono quelle conformi ai requisiti delle Norme nazionali o internazionali. Modo di ricarica 2: Il collegamento di un veicolo elettrico alla rete elettrica in c.a. usando, lato rete, standardizzate, monofasi o trifasi, e utilizzando la fase (o le fasi), il neutro, il conduttore di protezione e con l aggiunta di funzioni di controllo interposte tra il veicolo elettrico e la spina o la scatola di controllo come specificato al punto 6.4. La scatola di controllo deve essere inserita sul cavo a non oltre 0,3 m dalla spina o dall EAVE. Modo di ricarica 3: Il collegamento diretto del veicolo elettrico alla rete elettrica in c.a. utilizzando apparecchiature di alimentazione dedicate nei quali le funzioni di controllo specificate al punto 6.4 si estendono alla parte di apparecchiatura permanentemente collegata alla rete in c.a. Modo di ricarica 4: Il collegamento indiretto del veicolo elettrico alla rete elettrica in c.a., utilizzando un caricabatteria fuori bordo e in cui le funzioni di controllo specificate al punto 6.4 si estendono alla parte di apparecchiatura permanentemente collegata alla rete in c.a. Per ogni modo di ricarica nella norma su citata vengono riportati requisiti particolari da rispettare od opzionali. In Italia i costruttori di autoveicoli elettrici hanno deciso di non utilizzare il modo di ricarica 1 perché in questo caso non si effettua la verifica dell integrità del circuito di protezione prima di fornire tensione al veicolo con possibili problemi di sicurezza per l utilizzatore. Questa preoccupazione ha spinto inoltre il CEI a richiedere una condizione di applicazione speciale per cui nella norma ENV è stato riportato che per l Italia il modo di ricarica 1 non va utilizzato. Adattatore per uso domestico. Presa mobile. Spina mobile. da incasso8 Serie LIBERA CARATTERISTICHE TECNICHE Seguendo queste indicazioni SCAME in collaborazione con i costruttori di veicoli elettrici ha realizzato un sistema di connessione composto da presa fissa, spina mobile e presa mobile con le seguenti caratteristiche: - corrente nominale 16A e 32A - tensione nominale 230V - numero poli 2+terra + 1 contatto ausiliario - grado di protezione - elevata resistenza meccanica - protezione contro i contatti diretti mediante l uso di schermi di protezione (come per a spina per uso domestico) La scelta di realizzare un connettore non compatibile con serie di a spina esistenti è stata basata sulle seguenti considerazioni di sicurezza: a) generalmente i veicoli elettrici hanno installato il caricabatterie a bordo del veicolo per consentire la ricarica da diversi punti senza necessità di apparecchiature dedicate. I caricabatterie contengono dispositivi a semiconduttore per il raddrizzamento della corrente elettrica che in caso di guasto possono generare correnti di guasto con forme d onda influenzate da componenti di corrente continua le quali vengono rilevate in modo diverso dai vari tipi di dispositivi differenziali utilizzati negli impianti elettrici e precisamente: - i differenziali di tipo AC, che sono quelli maggiormente utilizzati nelle installazioni domestiche, non sono in grado di rilevare correnti unidirezionali e correnti influenzate da componenti continue della corrente di guasto; - i differenziali di tipo A sono in grado di rilevare correnti di guasto sinusoidali, correnti di guasto unidirezionali e correnti di guasto influenzate da componenti continue fino ad un limite di 6mA. - i differenziali di tipo B sono in grado di rilevare correnti di guasto sinusoidali, correnti di guasto unidirezionali e correnti di guasto influenzate da componenti continue senza limite in valore. L utilizzo di un connettore non compatibile con nessun sistema esistente richiede l installazione del nuovo componente e quindi si presuppone che chi installa questa nuova presa fissa si preoccupi anche della corretta protezione contro i contatti indiretti. b) la protezione degli alveoli attivi della presa con schermi in grado di soddisfare il grado di protezione IPxxD è di fondamentale importanza specialmente quando queste sono installate in ambienti, in quanto in questo caso, la verifica della continuità del circuito di terra può essere omessa e quindi gli alveoli potrebbero essere sempre attivi. La protezione degli alveoli attivi con schermi di protezione garantisce anche dove è previsto il controllo della continuità del circuito di terra l impossibilità di introdurre corpi estranei solidi nella sede degli alveoli attivi. Le prime installazioni dove verranno impiegati questi nuovi connettori saranno alcune aree pubbliche di ricarica per motocicli predisposte a Roma per l occasione del Giubileo. I produttori di veicoli elettrici, gli installatori ed il pubblico dei consumatori potranno approvvigionarsi del nuovo prodotto presso i grossisti di materiale elettrico distributori del prodotto SCAME. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - Impugnatura colore grigio RAL Passacavo adatto a diversi diametri di cavo (senza dover tagliare o adattare i passacavi). - con coperchio a molla e dispositivo di ritenuta a spina inserita. - Accoppiamento e disaccoppiamento rapido tra impugnatura e frutto (mediante dispositivo a scatto brevettato SNAP-ON). - Viti dei morsetti e del fermacavo orientati tutti in un unica direzione. - Fermacavo basculante dotato di fermo. - Impugnatura ergonomica per facilitare la presa e l uso. - Elevata protezione contro i contatti indiretti in quanto il contatto di terra è il primo a stabilirsi e l ultimo a separarsi - Colore normalizzato secondo la tensione d impiego. IL DISPOSITIVO SNAP-ON Apertura e chiusura rapida a scatto Un apposito dispositivo brevettato SNAP-ON garantisce l apertura e la chiusura rapida a scatto delle e delle spine Serie EUREKA. Lo SNAP-ON riduce notevolmente i tempi di cablaggio in quanto per l apertura è sufficiente fare scattare la molla con un utensile, mentre per la chiusura basta una semplice rotazione dell impugnatura o del frutto. APERTURA Il prodotto viene fornito in posizione di aperto; per l apertura basta una semplice rotazione del frutto. CHIUSURA La molla posizionata sul fianco dell impugnatura permette il bloccaggio della stessa sul frutto portacontatti. Con una semplice rotazione si realizza il bloccaggio dell assieme ottenuto tramite l innesto della molla nell apposita sede. ISPEZIONE Per l apertura è necessario un attrezzo (cacciavite) utilizzato secondo quanto indicato dagli ideograi riportati sull impugnatura stessa. Installazione domestica. Area pubblica di ricarica. Il dispositivo, oltre a ridurre notevolmente i tempi di cablaggio, permette una rapida ispezione dei morsetti e dei relativi cavi durante le verifiche periodiche effettuate sull impianto elettrico. 1 Premere a fondo. 2 3 Ruotare il frutto. 4 Estrarre9 Serie LIBERA CONNETTORI PER VEICOLI ELETTRICI - Norme di riferimento CEI ENV , CEI ENV , CEI ENV CEI ENV QUADRO SERIE DOMINO PER ALIMENTAZIONE VEICOLI ELETTRICI Norme di riferimento CEI EN , CEI EN , CEI ENV CONFEZ. CODICE DESCRIZIONE TIPO FLANGIA IMBALLO ARTICOLO Adattatore per uso domestico 16A-230V~ 2P+T - IP20 10/ Spina mobile 16A-230V~ 2P+T+pilota - 10/ A-230V~ 2P+T+pilota - 10/ Presa mobile 16A-230V~ 2P+T+pilota - 10/ A-230V~ 2P+T+pilota - 10/ Caratteristiche tecniche -Versione con scheda per controllo conduttore di terra per di ricarica veicoli elettrici semoventi (secondo quanto adottato in Italia - modo di carica 3 - e come specificato nella norma CEI 69-6 in merito a ricarica in ambiente aperto a terzi). -N 2 2P+T+ pilota serie Libera secondo CEI Protezione tramite interruttore MT bipolare in curva D e differenziale tipo "A" su ciascuna presa. -Arresto di emergenza del sistema di ricarica (e di alimentazione alle ). - Tensione di alimentazione quadro: 230 Vac. - Corrente nominale: 32A. Presa incasso 16A-230V~ 2P+T+pilota - 70x87 10/ A-230V~ 2P+T+pilota - 70x87 10/ Spina fissa 16A-230V~ 2P+T+pilota - 70x87 10/ A-230V~ 2P+T+pilota - 70x87 10/ CONFEZ. CODICE DESCRIZIONE IMBALLO ARTICOLO Con 2 Serie Libera da incasso 16A e pulsante di emergenza ACCESSORI CONFEZ. CODICE DESCRIZIONE IMBALLO ARTICOLO Completano l offerta: Supporto tubolare in acciaio zincato Piastra di fissaggio QUADRI SERIE BLOCK 1, 3, 4 QUADRI SERIE DOMINO IP66 ADATTATORI E TORRETTE SCATOLE DA PARETE Vista frontale Vista laterale10 Serie LIBERA ADATTATORE PER USO DOMESTICO PRESA DA INCASSO 16A 16A-32A Ø 44.4 Ø SPINA MOBILE 32A SPINA MOBILE 16A SPINA FISSA 16A-32A Ø Ø 44 Ø 44 Ø 53 PRESA MOBILE 16A PRESA MOBILE 32A Ø 7 Ø Ø 44 Ø 53 Ø 44 Ø (dimensioni in ) 18711 Serie EUREKA SPINE E PRESE PER USO INDUSTRIALE VERSIONI Tensioni nominali d impiego superiori a 50V Corrente Grado di Versioni nominale protezione 16A - 32A - mobili diritte mobili a squadra da incasso a squadra 16A - 32A 16A - 32A - - IL DISPOSITIVO SNAP-ON Apertura e chiusura rapida a scatto Un apposito dispositivo brevettato SNAP-ON garantisce l apertura e la chiusura rapida a scatto delle e delle spine Serie EUREKA. Lo SNAP-ON riduce notevolmente i tempi di cablaggio in quanto per l apertura è sufficiente fare scattare la molla con un utensile, mentre per la chiusura basta una semplice rotazione dell impugnatura o del frutto. APERTURA da incasso inclinate 16A - 32A - (flangia normale) da incasso diritte 16A - 32A - (flangia ridotta) Il prodotto viene fornito in posizione di aperto; per l apertura basta una semplice rotazione del frutto. GENERALITÀ Quest ultima generazione di spine e realizzate da SCAME amplia e completa la vasta gaa di spine e della Serie IEC309. Sulla Serie EUREKA sono state introdotte soluzioni tecnico-costruttive del tutto innovative coperte da brevetti internazionali ed illustrate in queste pagine che la collocano ad un alto livello qualitativo in fatto di funzionalità, affidabilità, sicurezza e resistenza anche nelle più difficili condizioni d impiego. Caratteristica saliente delle spine e della Serie EUREKA è la eccezionale facilità e rapidità di cablaggio e d ispezione dei contatti, che la contraddistingue da tutte le altre spine e mobili costruite fino ad oggi. L impiego delle spine e della Serie EUREKA è pertanto particolarmente indicata laddove la facilità e rapidità di cablaggio e la necessità di frequenti ispezioni dei contatti vengono considerate dall installatore come elementi particolarmente importanti nell economia del lavoro d installazione. da parete con custodia 16A - 32A - diritta da parete con custodia 16A - 32A - inclinata Sono disponibili spine e ad uso industriale per il mercato nordamericano: vedi Serie EUREKA-HD (pag. 182). CHIUSURA La molla posizionata sul fianco dell impugnatura permette il bloccaggio della stessa sul frutto portacontatti. Con una semplice rotazione si realizza il bloccaggio dell assieme ottenuto tramite l innesto della molla nell apposita sede. ISPEZIONE SNAP-ON. Nella figura in alto è illustrato il dispositivo di apertura e chiusura rapida a scatto: una peculiarità della Serie EUREKA. Per l apertura è necessario un attrezzo (cacciavite) utilizzato secondo quanto indicato dagli ideograi riportati sull impugnatura stessa. Il dispositivo, oltre a ridurre notevolmente i tempi di cablaggio, permette una rapida ispezione dei morsetti e dei relativi cavi durante le verifiche periodiche effettuate sull impianto elettrico. 1 Premere a fondo 2 3 Ruotare il frutto 4 Estrarre 18912 Serie EUREKA COPERCHIO MORSETTI FERMACAVO Una apposita aletta posta sul coperchio ne facilita l apertura anche con una sola mano. La perfetta tenuta all acqua () è garantita dai due piani inclinati posti sul coperchio e sul portacontatti. Tali piani realizzano inoltre l autocentraggio del coperchio. La forma dell impugnatura è stata studiata per assegnare al prodotto le massime caratteristiche ergonomiche in modo da evitare "scivolamenti" della mano durante le operazioni di inserzione o estrazione. Una opportuna asola realizzata sul portacontatti permette di controllare agevolmente l innesto del cacciavite nell intaglio della vite. Il fermacavo è posizionato all interno della custodia in modo da essere protetto contro i danneggiamenti. Il serraggio del cavo viene realizzato con una sola vite utilizzando un cacciavite sia a lama sia a croce. Per facilitare le operazioni di cablaggio il fermacavo è dotato di un fermo che lo mantiene nella posizione di aperto evitando l interferenza con le mani dell installatore. ENTRATA DEI CAVI Tutte le viti dei morsetti e del fermacavo sono orientate nella stessa direzione in modo da non dover ruotare il frutto durante le operazioni di cablaggio. Il serraggio di tutte le viti può essere eseguito sia con cacciavite a lama che a croce. Tutte le viti sono fornite completamente svitate in modo da velocizzare le operazioni di cablaggio. Il cavo deve essere infilato nel passacavo per le versioni e nel pressacavo per le versioni. Non è richiesto nessun adattamento del passacavo o della guarnizione al cavo. Il collare di rinforzo irrobustisce le parti più esposte agli urti. Anello Impugnatura Impugnatura Nasello di ritenuta Pressacavo Fermacavo Pressacavo Guarnizione Fermacavo Alveoli Ghiera Anello Guarnizione Guarnizione Coperchio Portacontatti Custodia SNAP Collare di rinforzo Custodia SNAP Guarnizione Spinotti Molla alveoli 190 Serie EUREKA Spina mobile 3P+N+T - 16A - -. Guarnizione Guarnizione Serie EUREKA Presa mobile 3P+N+T - 16A - -. Portacontatti 19113 Serie EUREKA CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - Dimensioni normalizzate dei contatti e delle custodie - Impugnatura colore grigio RAL Passacavo per i tipi adatto a diversi diametri di cavo (senza dover tagliare o adattare i passacavi). - Pressacavo per i tipi - Spina con nasello e presa con guida per assicurare il perfetto accoppiamento. - con coperchio a molla e dispositivo di ritenuta a spina inserita per i tipi e. - con coperchio a ghiera e spine con piano inclinato per innesto a baionetta per i tipi. - Accoppiamento e disaccoppiamento rapido tra impugnatura e frutto (mediante dispositivo a scatto brevettato SNAP-ON. - Viti dei morsetti e del fermacavo orientati tutti in un unica direzione. - Fermacavo basculante dotato di fermo. - Impugnatura ergonomica per facilitare la presa e l uso. - Posizionamento del contatto di terra secondo l impiego prefissato possibile solo in fabbrica. - Elevata protezione contro i contatti indiretti in quanto il contatto di terra è il primo a stabilirsi e l ultimo a separarsi - Colori normalizzati secondo le diverse tensioni d impiego. - Perfetta intercambiabilità con le spine e della Serie IEC309 e di altri costruttori. IL PASSACAVO La caratteristica forma del passacavo () permette l introduzione di cavi di diametri tra loro molto diversi senza bisogno di adattamento o tagli. IL PRESSACAVO Garantisce la perfetta tenuta all acqua grazie ad un apposita guarnizione che sigilla il cavo quando il pressacavo viene serrato. Spina mobile a squadra Serie EUREKA: l installazione di spine e mobili a squadra nta il vantaggio di una sporgenza ridotta. Spina e presa da incasso uscita 90 Serie EUREKA: La flangia per il fissaggio è unica sia per 16A che per 32A (70x87 ) ed è standardizzata SCAME. Spina da incasso uscita 90 Serie EUREKA: particolarmente adatta per l alimentazione di macchine mobili o trasportabili14 Serie EUREKA SPINE Tensione nominale >50V Norme di riferimento IEC e IEC MOBILE - USCITA DIRITTA MOBILE - USCITA A SQUADRA FISSA DA PARETE/INCASSO USCITA 90 - FLANGIA NORMALE 70X87 ( ) Approvazioni : da pag. 579 Dimensioni : da pag. 202 Tappo per spine : pag A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A Conf./Imballo: passacavo passacavo pressacavo pressacavo 10/100 10/50 10/ /40 passacavo passacavo pressacavo pressacavo 10/100 10/ 1 10/ /40 10/ / 10/100 1/3 10/40 Poli Hz. Volt Colore h. 50/ / / P+T 50/ / trasf c.c. > c.c. > / / / P+T / / / trasf > / / P+N+T 50/ / / P+N+T=Conf./Imballo 10/40 1 3P+N+T=Conf./Imballo 10/50, 2 3P+N+T=Conf./Imballo 10/, 3 3P+T=Conf./Imballo 10/. ( ) La guarnizione in goa funge anche da dima di foratura. Adatte per quadri Serie DOMINO (pag. 120). 19515 Serie EUREKA PRESE MOBILI Tensione nominale >50V Norme di riferimento IEC e IEC USCITA DIRITTA USCITA A SQUADRA Approvazioni : da pag. 579 Dimensioni : da pag A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A Conf./Imballo: passacavo passacavo pressacavo pressacavo 10/100 10/50 10/ /40 passacavo passacavo pressacavo pressacavo 10/100 10/50 10/ /40 Poli Hz. Volt Colore h. 50/ / GIUNTO PER RACCORDO EUREKA - GUAINA IP65 50/ P+T 50/ / trasf c.c. > c.c. > / / / Vedi pag. 515 Un accessorio particolarmente utile per raccordare guaine a spirale con spine e Serie EUREKA. 3P+T / / OPERAZIONI DI CABLAGGIO 50/ trasf > / / P+N+T 50/ / / P+N+T=Conf./Imballo 10/ P+N+T=Conf./Imballo 10/50 Le soluzioni tecniche adottate sulla Serie EUREKA permettono una notevole riduzione del tempo di cablaggio con conseguente risparmio economico da parte dell installatore16 Serie EUREKA PRESE DA INCASSO Tensione nominale >50V Norme di riferimento IEC e IEC INCLINATA - FLANGIA NORMALE DIRITTA - FLANGIA RIDOTTA 75X75 FISSA DA PARETE/INCASSO USCITA 90 - FLANGIA NORMALE 70X87 Approvazioni : da pag. 579 Dimensioni : da pag La guarnizione in goa funge anche da dima di foratura 16 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A Flangia: Conf./Imballo: 70x87 84x106 70x87 84x106 10/100 10/50 10/100 10/50 75x75 75x75 75x75 75x75 10/100 10/50 10/100 10/50 70x87 70x87 70x87 70x87 10/ 1 10/40 10/ /40 Poli Hz. Volt Colore h. 50/ / / /R* /R* /R* P+T 50/ / trasf c.c. > c.c. > / / / P+T / / / trasf > / / P+N+T 50/ / / * Flangia 62x62 1 2P+T=Conf./Imballo 10/ P+T=Conf./Imballo 10/ 1 19917 Serie EUREKA PRESE DA PARETE Tensione nominale >50V Norme di riferimento IEC e IEC Approvazioni : da pag. 579 Dimensioni : da pag. 202 CUSTODIA INCLINATA CUSTODIA DIRITTA ( ) ( ) ( ) ( ) GLI INGRESSI SFONDABILI DEL NUOVO INVOLUCRO Versioni metriche DIRITTA INCLINATA 16A superiore 1xM20/M25 1xM20 inferiore 2xM20 - ( ) Le da parete Serie EUREKA illustrate in queste due pagine sono disponibili anche con entrata cavi METRICA. Aggiungere M dopo il punto (es. 512.M1650). 32A superiore 1xM25/M32 1xM25 inferiore 2xM25 - Versioni PG DIRITTA INCLINATA 16 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A 16A superiore 1xPG16/PG21 1xPG16 inferiore 2xPG13,5 - Entrata cavi: Conf./Imballo: PG16/M20 PG21/M25 PG16/M20 PG21/M25 10/50 10/40 10/ /40 PG16/M20 PG21/M25 PG16/M20 PG21/M25 10/50 10/40 10/50 10/40 32A superiore 1xPG21 1xPG21 inferiore 2xPG16/PG21 - Poli Hz. Volt Colore h. 50/ / La versione ha in dotazione un passacavo. 50/ NUOVO INVOLUCRO P+T 50/ / trasf c.c. > c.c. > / P+T 50/ / / / M M M M / trasf > : Scatole da parete vuote (pag. 235) Asse di inserzione della spina 50/ Custodia diritta Custodia inclinata Custodia 90 50/ P+N+T 50/ / / P+N+T=Conf./Imballo 10/40 Involucro con entrata cavi filettata, con guarnizione, 4 viti e tappo. 20118 Serie EUREKA SPINE MOBILI SPINE DA INCASSO/PARETE - USCITA 90 A B C D L Ø Min. 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T ØG B L Ø Min. 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T COD COD SPINE A SQUADRA MOBILI A L Ø Min. 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T A L ØG Ø Min. 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T COD COD PRESE MOBILI PRESE DA INCASSO/PARETE - USCITA 90 A B C D L Ø Min. 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T COD ØG B L Ø Min. 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T COD PRESE A SQUADRA MOBILI COD A L Ø Min. 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T A L ØG Ø Min. 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T COD (dimensioni in ) (dimensioni in ) 20319 Serie EUREKA PRESE DA INCASSO - INCLINATA FLANGIA NORMALE PRESE DA PARETE - CUSTODIA INCLINATA A B C D F G H I 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T A B C D E F G H I 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T A B C D F H L 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T A B C F G H I L 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T PRESE DA INCASSO - DIRITTA FLANGIA RIDOTTA PRESE DA PARETE - CUSTODIA DIRITTA I H 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T G H I 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T A B C D F G H I L 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T A B C D E F G H I L 2P+T A 3P+T P+N+T P+T A 3P+T P+N+T (dimensioni in ) (dimensioni in ) 20520 Serie EUREKA-HD HEAVY DUTY PER IL MERCATO AMERICANO ED EUROPEO NORME DI RIFERIMENTO Norma Europea EN CEI 23-12/1 equivalente alla IEC per uso industriale Parte 1: Prescrizioni generali VERSIONI: Tensione nominale > 50V GRADO DI PROTEZIONE VERSIONI CORRENTE NOMINALE pagina pagina IP66/67 Spine mobili 16A-32A 20A-30A Serie I Serie II GENERALITÀ EUREKA-HD è la rivoluzionaria serie di spine e per uso industriale che Scame ha brillantemente realizzato anticipando quelle che sono le esigenze del mercato del nuovo millennio. Le nuove e spine per uso industriale rapntano lo stato dell'arte a livello mondiale per quanto riguarda facilità e rapidità di cablaggio. Tali caratteristiche rispondono a precise richieste degli utilizzatori di questi prodotti e si sposano egregiamente con una grande robustezza, una buona ergonomicità ed un design gradevole tanto da rendere la Serie EUREKA-HD il nuovo punto di riferimento per questo mercato. Gli speciali tecnopolimeri adottati nella realizzazione delle custodie rendono Heavy Duty la Serie EUREKA-HD elevando la resistenza agli urti anche alle basse temperature e rendendola in pratica indistruttibile. Le spine e Serie EUREKA-HD sono prodotti di elevata qualità, costruite in conformità alle recentissime norme europee EN ed EN SERIE I e SERIE II Norma Europea EN CEI 23-12/2 equivalente alla IEC per uso industriale Parte 2: Prescrizioni di intercambiabilità dimensionale per spine e con spinotti ed alveoli cilindrici UL 1682 Plugs, receptacles and cable connectors of the pin and sleeve type. UL 1686 Standard for pin and sleeve configuration I prodotti della Serie I e Serie II sono dimensionalmente pressochè uguali, ma classificati con diverse correnti nominali. Per la Serie I le correnti sono 16A, 32A, 63A e 125A mentre per la Serie II le corrente nominali sono 20A, 30A, A e 100A. I prodotti di Serie I sono utilizzati in tutti i paesi Europei ed in alcuni paesi sud America, in Asia, Australia e Africa, mentre i prodotti di Serie II sono utilizzati principalmente nel nord America (USA, Messico e Canada) ed in alcuni paesi del sud America. Spine fisse mobili 63A-125A A-100A 16A-32A 20A-30A 63A-125A A-100A 16A-32A 20A-30A 63A-125A Serie I Serie II Serie I Serie II Serie I Serie II Serie I Serie II Serie I A-100A Serie II da incasso 16A-32A Serie I A-30A Serie II A-125A Serie I 195 A-100A Serie II Vedere altro
Serie LIBERA Connettori e quadri di distribuzione per veicoli elettrici Serie LIBERA > CONNETTORI PER VEICOLI ELETTRICI > NORME DI RIFERIMENTO CEI 69-6 Fogli di unificazione di prese a spina per la connessione Dettagli PRESE A SPINA A NORME IEC 309
SERIE PRESE A SPINA A NORME LA GAMMA PIÙ AMPIA E COMPLETA SUL MERCATO DI PRESE E SPINE INDUSTRIALI INCLUDE LA NUOVA SERIE A CABLAGGIO RAPIDO SL: L'UNICO SISTEMA DI CONNESSIONE INDUSTRIALE CON CABLAGGIO Dettagli Sezione 1.1. 1.1 Sezione. Spine e prese per uso domestico. Serie AZZURRA Serie BLUELINE Serie GLENO e accessori Serie UNEL
per uso domestico Serie AZZURRA Serie BLUELINE Serie GLENO e accessori Serie UNEL 24 25 SPINE E PRESE PER USO DOMESTICO GENERALITÀ Nella vasta gamma di spine e ed accessori per uso domestico proposta, Dettagli SPINE - PRESE CEE CARATTERISTICHE GENERALI CODICE PREZZO DESCRIZIONE COLORE CONF./IMB CONFEZIONE CERTIF
95001 95501 95301 95002 95503 95302 CARATTERISTICHE GENERALI Spine e prese realizzate in materiale termoplastico autoestinguente secondo le norme UL 94 (V2) e resistente alla prova del filo incandescente Dettagli NUOVA SERIE 74 PS. Pulsanti, selettori e segnalatori ø 22 mm
NUOVA SERIE 74 PS Pulsanti, selettori e segnalatori ø 22 mm SERIE 74 PS Pulsanti, selettori e segnalatori ø 22mm La serie 74 PS è il sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado Dettagli Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura
Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura Diagramma di selezione VF KEYF VF KEYF1 VF KEYF2 VF KEYF3 VF KEYF7 VF KEYF AZIONATORI UNITA DI CONTATTO 1 2 21 22 2NO+1NC FD FP Dettagli Spine e prese. Energia su misura
9 Spine e prese Energia su misura L ö s u n g e n n a c h M a s s Indice 2 Spine e prese Schuko pagina 3 Spine e prese CEE in gomma pagine 4-5 Spine e prese CEE in materiale termoplastico pagine 6-8 Adattatori Dettagli CICLO IDRICO INTEGRATO
CICLO IDRICO INTEGRATO PRESE ELETTRICHE INDUSTRIALI CONNESSIONI ELETTRICHE SICURE ED AFFIDABILI PER IL SETTORE DELLE ACQUE. MARECHAL ELECTRIC offre un ampia gamma di prodotti adatta a tutte le vostre applicazioni. Dettagli caratteristiche generali
caratteristiche generali Serie CG/MG La nuova serie CG/MG di custodie fisse e mobili per connettori abbina la tenuta stagna IP68 e l elevata robustezza meccanica ai requisiti di protezione da disturbi Dettagli Interruttori di sicurezza ad azionatore separato
Interruttori di sicurezza ad azionatore separato Diagramma di selezione VF KEYF VF KEYF1 VF KEYF2 VF KEYF3 VF KEYF VF KEYF AZIONATORI UNITA DI CONTATTO 5 6 9 scatto rapido sovrapposti FD FP FL FC 21 22 Dettagli Interruttore magnetotermico 2216-S...
Interruttore magnetotermico 226-S... Descrizione Interruttore magnetotermico a uno e due poli in un design compatto con attuatore con guida, meccanismo con scatto libero, diverse caratteristiche di scatto Dettagli Spine, prese e adattatori
Spine, prese e adattatori Serie Supernova Mezzaluna ergonomica e superfici lucide antisporco Spinotti nichelati e viti con trattamento anticorrosione Fruttino monoblocco estraibile per il cablaggio e riposizionabile Dettagli 3.2 Adattatori per uso industriale. Serie ADAPTO Adattatori semplici Serie ADAPTO Adattatori multipli
Adattatori per uso industriale Adattatori semplici Adattatori multipli 68 69 Adattatori semplici INVERTITORI DI FASE PER TENSIONI >50V - 50HZ - IP Spina Presa Tensione P+T - 6A - 9h P+T - 6A - 9h 00/50 Dettagli Istruzioni per l'uso. Presa da muro / presa volante > 8575/13 > 8575/14
Istruzioni per l'uso Presa da muro / presa volante > 8575/13 > 8575/14 Indice 1 Indice 1 Indice...2 2 Dati generali...2 3 Avvertenze per la sicurezza...3 4 Conformità alle norme...3 5 Funzione...4 6 Dati Dettagli 4.3 Sezione ACCESSORI PER TUBO PORTACAVO. Ecologia. Elementi di fissaggio Elementi di raccordo
ACCESSORI PER TUBO PORTACAVO Ecologia Utilizziamo solo termoplastici esenti da alogeni, senza additivi nocivi e completamente riciclabili. Anche i coloranti impiegati sono esenti da cadmio e amianto. Tutto Dettagli Contatti porta ad apertura positiva serie DS A
Contatti porta ad apertura positiva serie DS A Caratteristiche tecniche Interruttore di sicurezza a doppia interruzione ad apertura positiva. Adatto per il controllo di porte automatiche di ascensori. Dettagli 39.39364 Presa di corrente tipo accendisigari, montaggio esterno, completa di spina. Dim. mm. 76 x 74 www.nautipoint.com - info@nautipoint.
Passacavo in ottone cromato e gomma 39.39136 Foro Ø mm. 6, base Ø mm. 32 39.39138 Foro Ø mm. 8, base Ø mm. 32 39.39139 Foro Ø mm. 10, base Ø mm. 38 39.39142 Foro Ø mm. 12, base Ø mm. 38 Passacavo in acciaio Dettagli Serie EASYBOX. Quadri di distribuzione stagni
Serie EASYBOX Quadri di distribuzione stagni Serie EASYBOX QUADRI DI DISTRIBUZIONE STAGNI IP65 NORME DI RIFERIMENTO CEI 2348 (prima edizione 995) conforme alla IEC 60 670 (989) più la Modifica (994) Involucri Dettagli ILLUMINAZIONE ZONA TECNICA RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 1. PREMESSA
ILLUMINAZIONE ZONA TECNICA RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 1. PREMESSA Oggetto della presente relazione è la progettazione relativa all illuminazione di servizio e di emergenza della zona tecnica della piscina Dettagli I E D C E R T. Net MA N A G E ME N T S Y S T E M ISO 9001: 2000 RAVI 9105. Gruppi di Comando Serie COMPACT
C E R T I F MA N A G E ME N T I E D Net ISO 9001: 2000 RAVI 9105 I S Y S T E M Gruppi di Comando Serie COMPACT 6 Gruppi di Comando a Combinatori Serie COMPACT - tipo GMC Caratteristiche principali I combinatori Dettagli Interruttori di posizione precablati serie FA
Interruttori di posizione precablati serie FA Diagramma di selezione 01 08 10 11 1 15 1 0 guarnizione guarnizione esterna in esterna in gomma gomma AZIONATORI 1 51 5 54 55 56 5 leva leva regolabile di Dettagli Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura
Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura Diagramma di selezione VF KEYF VF KEYF1 VF KEYF2 VF KEYF3 VF KEYF7 VF KEYF AZIONATORI UNITA DI CONTATTO 1 2 21 22 2NO+1NC FD FP Dettagli Sezione 2.1. Spine e prese per uso industriale. > Serie OPTIMA > Serie EUREKA > Serie IEC309 > Serie EUREKA-HD > Serie LIBERA > Serie DOMO
Sezione 2 Spine e prese per uso industriale > Serie OPTIMA > Serie EUREKA > Serie IEC309 > Serie EUREKA-HD > Serie LIBERA > Serie DOMO 108 109 Spine e prese per uso industriale 2 > SPINE E PRESE PER USO Dettagli Pedaliera. Automazione industriale
6200 Pedaliera La pedaliera 6200 è un apparecchio economico utilizzato per il comando di qualsiasi macchina operatrice industriale. Essendo un comando ausiliario, interviene sul motore della macchina attraverso Dettagli Impianti sportivi (Norme di Installazione)
Norme di installazione (le disposizioni indicate si riferiscono ad un impianto sportivo classificato come locale di pubblico spettacolo; se così non fosse, seguire le indicazioni per un impianto ordinario) Dettagli 2.3.1 Condizioni ambientali
2.3 impianti elettrici delle macchine CEI EN 60204-1 /06 L impianto elettrico delle macchine riveste, ai fini della sicurezza, un importanza rilevante. Al momento dell acquisto della macchina o in caso Dettagli La sicurezza elettrica nelle location di eventi. La sicurezza elettrica I requisiti delle location, la fase di cantiere e la fase di evento.
La sicurezza elettrica I requisiti delle location, la fase di cantiere e la fase di evento. Requisiti location Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 Sicurezza nel Montaggio/Smontaggio Palchi Requisiti Dettagli Serie Europa 80-160-320 A
Connettori serie Europa TM Connettori Bipolari Serie Europa 0--0 A Questi connettori in c.c. prodotti da Ravioli sin dal sono adatti per collegare tra loro motori, batterie e impianti di carica batterie Dettagli Impianti di carica per i veicoli elettrici (Seconda parte) Sistemi di carica
Impianti di carica per i veicoli elettrici (Seconda parte) Sistemi di carica Il sistema di carica dei veicoli elettrici è attualmente oggetto di acceso dibattito internazionale per la definizione o meglio Dettagli Connettori preisolati
9 3M progetta connettori facili e veloci da usare: multisezione e colorati per la codifica. 40 anni fa 3M ha inventato la tecnologia IDC a U che permette di connettere dei cavi di bassa tensione di piccola Dettagli RAFIX 22 FSR. Quando è necessario, sa resistere di più! www.rafi.de
RAFIX 22 FSR Quando è necessario, sa resistere di più! www.rafi.de QUANDO È VERAMENTE NECESSARIO Condizioni atmosferiche severe. Sporco e polvere dappertutto, il sole spacca le pietre. Bisogna andare avanti, Dettagli AVVOLGICAVO AUTOMATICO MT.10 3X1,5 AUTOMATIC BOX ELECTRIC EF
CAVI-AVVOLGICAVI CAVO VINILG. ANTIFIAMMA MMQ 5892064 Metri mm.3x1,5 5892067 Metri mm.4x1,5 5892068 Metri mm.4x2,5 5892069 Metri mm.4x4 CVFROR 3G1,5 CVFROR 4G1,5 CVFROR 4G2,5 CVFROR 4G4 CAVO ELETTRICO NEOPRENE Dettagli Serie PROTECTA Interruttori e prese IP66 per la sicurezza della casa e della famiglia
Serie PROTECTA Interruttori e prese IP66 per la sicurezza della casa e della famiglia Serie PROTECTA > DISPOSITIVI DI COMANDO > NORME DI RIFERIMENTO EN 60669-1 Apparecchi di comando non automatici per Dettagli Luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento (Norme di installazione)
Norme di installazione Protezione contro i contatti diretti: o Isolamento delle parti attive; o Involucri o barriere con grado di protezione minimo IP2X o IPXXB. Per le superfici orizzontali superiori Dettagli ATTUATORE ELETTRICO ROTATIVO SERIE SEF (AR2 )
ATTUATORE ELETTRICO ROTATIVO SERIE SEF (AR2 ) ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE Leggere le istruzioni prima dell'uso. Questo dispositivo di controllo deve essere installato secondo i regolamenti Dettagli Morsetti a perforazione di isolante 8WH3
87 Introduzione 90 Morsetti passanti 8WH 94 Morsetti doppi 8WH 9 Morsetti con sezionatore a coltello 8WH Introduzione Caratteristiche generali Tecnica di connessione Pagina Caratteristiche Morsetti passanti Dettagli Sistemi di ricarica per l'elettromobilità
PLUSCON power offre una gamma di prodotti e tecnologie con le quali è possibile realizzare diversi progetti dell'infrastruttura di ricarica in modo flessibile, modulare ed efficiente per diversi tipi di Dettagli Articolo CVFROR 3G1,5 MMQ CVFROR 4G1,5 MMQ CVFROR 4G2,5 MMQ CVFROR 4G4 MMQ. Articolo CV6H07RNF 3G1,5 CV6H07RNF 3G1,6. Articolo
CAVI-AVVOLGICAVI CAVO VINILGOMMA ANTIFIAMMA 5892064 Metri mm.3x1,5 5892067 Metri mm.4x1,5 5892068 Metri mm.4x2,5 5892069 Metri mm.4x4 CVFROR 3G1,5 MMQ CVFROR 4G1,5 MMQ CVFROR 4G2,5 MMQ CVFROR 4G4 MMQ CAVO Dettagli Schede tecniche Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici
Schede tecniche Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici Indice Stazioni di ricarica pubbliche 3 Caratteristiche generali 4 Stazioni di ricarica quick recharge Dimensioni 5 Caratteristiche elettriche Dettagli QUADERNO TECNICO Gennaio 2011
1/12 QUADERNO TECNICO Gennaio 2011 Autore: Dott. Mauro Baldissin - Tecnico della Prevenzione CANTIERI EDILI CONTROLLI FONDAMENTALI PER RIDURRE IL RISCHIO ELETTRICO Premessa Nei cantieri edili i rischi Dettagli NPA-CP. Pulsantiera pensile per comando diretto. Sollevamento edile. Sollevamento industriale. Tecnologie per lo spettacolo. Automazione industriale
NPA-CP Pulsantiera pensile per comando diretto La pulsantiera NPA-CP è un apparecchio utilizzato per il comando diretto di qualsiasi macchina industriale. È un comando industriale, non civile, in quanto Dettagli Serie LIBERA. Connettori per veicoli elettrici
Serie LIBERA Connettori per veicoli elettrici Serie LIBERA CONNETTORI PER VEICOLI ELETTRICI NORME DI RIFERIMENTO Norma Italiana CEI ENV 50275-1 CEI 69-2 identica alla Norma Europea ENV 50275-1 Ricarica Dettagli CONNETTIVITÀ INDUSTRIAL MAX
CONNETTIVITÀ INDUSTRIAL MAX Un cablaggio innovativo offerto da Siemon: la nuova linea di prodotti Industrial MAX. Questi prodotti offrono connessioni di rete affidabili anche negli ambienti meno idonei Dettagli Installazione del quadro di distribuzione
10 Installazione del quadro di distribuzione Dopo aver realizzato l intero impianto, si conosce il numero di circuiti e dei punti di utilizzo. Questo permette di determinare il numero dei dispositivi di Dettagli 2.6 Sezione CONNETTORI DI POTENZA. Il collaudo. Serie HAN A Serie HAN E Serie HAN E AV Serie HAN HsB Serie HAN K Serie HAN HvE Serie HAN Snap
CONNETTORI DI POTENZA Il collaudo I nostri prodotti vengono quotidianamente sottoposti a severi collaudi; questo ci permette di verificare la loro attitudine e la loro risposta all uso ordinario. Serie Dettagli DERIVATORI ADATTATORI Alimentazione di utenze in numero superiore alle prese disponibili, con la necessità di collegare contemporaneamente
VANTAGGI S INERGIA NELL INSTALLAZIONE Su quadri per installazioni fisse Serie 8 Q-Din Su quadretti da parete Serie 2 TV Su quadretto combinato da incasso Serie 8 PTC Su basi modulari con o senza pannello Dettagli Scheda tecnica. Pressostato tipo CS 520B1237
Agosto 2002 DKACT.PD.P10.A2.06 520B1237 Introduzione I pressostati della serie CS fanno parte della gamma dei prodotti Danfoss destinati al controllo della pressione. Tutti i pressostati CS sono dotati Dettagli PowerTOP la nuova generazione
PowerTOP la nuova generazione PowerTOP la nuova generazione di MENNEKES. Spine e connettori per le condizioni più critiche. "Ogni operazione deve essere effettuata con precisione, specialmente in condizioni Dettagli Criteri di progettazione elettrica di impianti gridconnected
Criteri di progettazione elettrica di impianti gridconnected Per quanto attiene gli impianti connessi alla rete elettrica, vengono qui presentati i criteri di progettazione elettrica dei principali componenti, Dettagli Dispositivi di arresto di emergenza
Dispositivi di arresto di emergenza Sistema tensionatore fune Lifeline (LRTS)................... 6-2 Lifeline 3............................................. 6-4 Lifeline 4............................................. Dettagli Viega Megapress. Il sistema a pressare per tubi di acciaio a parete normale.
Viega Megapress Il sistema a pressare per tubi di acciaio a parete normale. Descrizione sistema Impiego previsto Il sistema Megapress è adatto all impiego per impianti di riscaldamento, raffreddamento Dettagli Serie ADVANCE GRP 125A Prese da parete con dispositivo di blocco
Serie DVNCE GRP 125 Prese da parete con dispositivo di blocco Serie DVNCE GRP 125 > PRESE D PRETE CON DISPOSITIVO DI BLOCCO > NORME DI RIFERIMENTO EN 60309-1 Spine e prese per uso industriale. Parte 1: Dettagli Studio Tecnico Dott. Ing. Paolo Caruana La Spezia
1. PREMESSA Nella presente relazione sono illustrati i criteri di scelta delle soluzioni progettuali adottate, in relazione alla classificazione dei luoghi ed in ottemperanza alle norme tecniche di riferimento. Dettagli Si compongono di : Lato DC
Centralini di Campo precablati per DC e AC Monofase e Trifase Quadro di campo comprensivo di cablaggio lato DC e lato AC verso inverter e contatore ENEL. CENTRALINO ISL - CABUR DC Inverter Monofase / Trifase Dettagli M-0. Ex e. Settori di impiego: DATI DI CERTIFICAZIONE OPERATORI DI COMANDO M-0603, M-0604 e M-0605. Classificazione: 94/9/EC Gruppo II Categoria 2GD
M-0 La nuova serie Cortem di operatori di comando, controllo e segnalazione M-0 vengono installati quali accessori esterni di custodie e di quadri utilizzati in tutti gli ambienti industriali dove può Dettagli COLLEGAMENTO DEI MOTORI
COLLEGAMENTO DEI MOTORI DECONTACTOR -MOTORE & PRESE DI CORRENTE INDUSTRIALI CONNESSIONI ELETTRICHE SICURE ED AFFIDABILI PER IL COLLEGAMENTO DEI MOTORI. MARECHAL ELECTRIC offre un ampia gamma di prodotti Dettagli NORME EN81.20 e EN81.50. www.giovenzana.com
NORME EN81.20 e EN81.50 www.giovenzana.com La nuova EN 81-20 sostituisce EN 81-2 & EN 81-1. Contiene i requisiti per completare l installazione di ascensori per passeggeri e montacarichi indipendenti Dettagli Contenitori da parete
Contenitori da parete Contenitori da parete IP40 per serie Idea - CARATTERISTICHE TECNICHE Campo d applicazione I contenitori da parete della serie protetta IP40 ampliano il campo d applicazione degli Dettagli SENSORE DI TEMPERATURA Tipo ETEX
SENSORE DI TEMPERATURA Tipo ETEX Manuale delle istruzioni di sicurezza La riproduzione parziale o totale di questo documento è proibita. Per ottenere copia di tale documento si prega di contattare ETEA Dettagli RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA IMPIANTI ELETTRICI
REGIONE CALABRIA COMUNE DI SANT ANDREA SULLO IONIO PROVINCIA DI CATANZARO COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO DI BENI STORICO- ARTISTICI DELLA CHIESA DI SANT ANDREA APOSTOLO (POR CALABRIA 2007/2013 Dettagli Presa da muro SolConeX, 16 A
Presa da muro SolConeX, 16 A Istruzioni per l uso Altre lingue www.stahl-ex.com Dati generali Indice 1 Dati generali...2 1.1 Costruttore...2 1.2 Informazioni relative alle istruzioni per l uso...3 1.3 Dettagli Le verifiche negli impianti elettrici: tra teoria e pratica. Guida all esecuzione delle verifiche negli impianti elettrici utilizzatori a Norme CEI
Le verifiche negli impianti elettrici: tra teoria e pratica (Seconda parte) Guida all esecuzione delle verifiche negli impianti elettrici utilizzatori a Norme CEI Concluso l esame a vista, secondo quanto Dettagli CENTRALINI IP40 INCASSO
9 dimensioni Guide DIN regolabili in altezza Predisposizione per morsettiere Sistema di regolazione del coperchio del fondo rapide e nette Design di elevato livello estetico Numerosi brevetti depositati Dettagli PAD-267. Pinza amperometrica digitale. Manuale d uso
INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 Attuazione delle Direttive 2002/95/ CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell uso di sostanze Dettagli Unità di contatto singole
singole Diagramma di selezione UNITA DI CONTATTO 10G 01G 10L 01K 1NO 1NO anticipato ritardato TIPO DI CONTATTI CONNESSIONI contatti in argento (standard) G contatti in argento dorati TIPO DI AGGANCIO V Dettagli Gli impianti elettrici. nei cantieri edili
Gli impianti elettrici nei cantieri edili Agli impianti elettrici nei cantieri si applicano la Sezione 704 della norma CEI 64-8 (VI Ediz.) (cantieri di costruzione e di demolizione) e la guida CEI 64-17 Dettagli ISTRUZIONI DI SICUREZZA. euromotori. Manuale istruzioni di sicurezza per motori serie LEN
Pag. 1/6 Motori asincroni SERIE LEN 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 In esecuzione adatta al funzionamento in presenza di polveri combustibili anche elettricamente conduttrici. Dettagli Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale Sommario PREMESSA... 1 OGGETTO DELL APPALTO... 1 REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI... 1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA, QUADRI E LINEE ELETTRICHE... Dettagli Introduzione. 2.1.1 Obblighi di legge generali
2.1 SICUREZZA ELETTRICA Introduzione In questo capitolo sono illustrati gli obblighi di legge e le principali caratteristiche legate agli impianti elettrici dei locali che ospitano le lavorazioni oggetto Dettagli Nuova Serie 27 COMBI. Versatilità, modularità e flessibilità al gran completo. EuroDomo Cat. Gewiss 2000. 1 a ed. italiana1998.
Nuova Serie 27 COMBI EuroDomo Cat. Gewiss 2000 Versatilità, modularità e flessibilità al gran completo. 1 a ed. italiana1998 elettricità amica Serie 27 COMBI - Il sistema di contenitori più completo e Dettagli Sicurezza impianti elettrici
Dott. Sergio Biagini Tecnico della Prevenzione Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature Dettagli IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DI CANTIERE
IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DI CANTIERE Relatore : Ing. Antonio Scalzi NAPOLI 1 FEBBRAIO 2010 Impianto elettrico di cantiere L'insieme dei componenti elettrici, elettricamente dipendenti, installati Dettagli L equipaggiamento elettrico delle macchine
L equipaggiamento elettrico delle macchine Convegno La normativa macchine: obblighi e responsabilità 4 giugno 05 Ing. Emilio Giovannini Per. Ind. Franco Ricci U.F. Prevenzione e Sicurezza Verifiche Periodiche Dettagli Descrizione. Caratteristiche tecniche
brevettato Descrizione La CMO è un dispositivo atto a garantire la protezione di persone/cose da urti provocati da organi meccanici in movimento quali cancelli o porte a chiusura automatica. L ostacolo Dettagli BLISTER. ScameOnLine http://www.scame.com e-mail: scame@scame.com ZP00661-I-1
ZP00661-I-1 M ATERIALE ScameOnLine http://www.scame.com e-mail: scame@scame.com SCAME PARRE S.p.A. - VIA COSTA ERTA, 15-24020 PARRE (BG) ITALY - TEL. +39 035 705000 - TELEFAX +39 035 703122 ELETTRICO IN Dettagli L installazione delle insegne luminose e delle lampade a scarica con tensione superiore a 1 kv
1 L installazione delle insegne luminose e delle lampade a scarica con tensione superiore a 1 kv La Norma CEI EN 50107 ( entrata in vigore nel settembre del 1999 e classificata come 34-86) fornisce i criteri Dettagli 3.3 Sezione AVVOLGICAVO PER USO INDUSTRIALE. Serie AUTOROLLER Serie ROLLER 330 Serie ROLLER-BLOCK 330 Serie ROLLER 450 Serie ROLLER-BLOCK 450
AVVOLGI PER USO INDUSTRIALE CIT Centro di Informazioni Tecniche Una linea diretta con il nostro cliente! Serie AUTOROLLER Serie ROLLER 330 Serie ROLLER-BLOCK 330 Serie ROLLER 50 Serie ROLLER-BLOCK 50 50 Dettagli Serrature. Introduzione 5-2 AV 15 5-6 AV 20 5-10 AV 18 5-12 AV 21 5-14 AV 25 5-16 AV 28 5-18 AV 415 5-20. Accessori 5-21
5 Introduzione 5-2 AV 15 5-6 AV 5-10 AV 18 5- AV 21 5-14 AV 5-16 AV 28 5-18 AV 415 5- Accessori 5-21 Tabella di confronto dei dati tecnici 5-24 ➂ ➄ ➆ ➃ ➅ ➀ ➁ Serrature con e senza protezione da chiusura Dettagli Wallbox. Il sistema di ricarica per auto elettriche. Sistemi di Ricarica per Veicoli Elettrici - Bike & Car sharing
Wallbox Il sistema di ricarica per auto elettriche Sistemi di Ricarica per Veicoli Elettrici - Bike & Car sharing STANDARD NORMATIVI DI RIFERIMENTO Nella stazione di ricarica: presa dell infrastruttura Dettagli 706292 / 00 11 / 2012
Istruzioni per l uso (parte rilevante per la protezione antideflagrante) per sensori di temperatura ai sensi della direttiva europea 94/9/CE Appendice VIII (ATEX) gruppo II, categoria di apparecchi 3D/3G Dettagli PowerMust 400/600/1000 di tipo Offline Gruppo di continuità
MANUALE DELL UTENTE IT PowerMust 400/600/1000 di tipo Offline Gruppo di continuità 1 IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI Questo manuale contiene importanti istruzioni per Dettagli IMPIANTI ELETTRICI ENERGIA ELETTRICA
IMPIANTI ELETTRICI ENERGIA ELETTRICA forma di energia più conosciuta ed utilizzata facilmente trasportabile facilmente trasformabile in energia meccanica, termica, chimica, luce pericolosa in caso di guasti, Dettagli QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE
-VI/1- CAPITOLO VI QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENONE 1. Generalità Un quadro elettrico è da considerare un componente dell'impianto, come ad esempio un cavo, che basa la sua qualità sulla prova sperimentale Dettagli E-TECH W Mobile Caldaia elettrica 09 Mono 15 Tri 22 Tri. Istruzioni d installazione, uso e manutenzione
E-TECH W Mobile Caldaia elettrica 09 Mono 15 Tri 22 Tri Istruzioni d installazione, uso e manutenzione ATTENZIONE! Eseguire accuratamente lo SFIATO DELL ARIA dell impianto secondo quanto riportato nel Dettagli a m o r i x a m i d mi a r r te
terra midi maxi roma terra DESCRIZIONE CARATTERISTICHE RIFLETTORI Grado d ermeticità: IP 67 (*) Resistenza agli urti (vetro): Terra Midi: IK 10 (**) Terra Maxi: IK 10 (**) Terra Roma: IK 07 (**) Resistenza Dettagli Tubi, guaine e accessori
Tubi, guaine e accessori Tubo rigido e accessori 157 Guaina Tubaflex e accessori 162 Collari e fascette 164 Tubo rigido e accessori CEI EN 50086-1, CEI EN50086-2-1 Funzioni I tubi rigidi vi permettono Dettagli SLFE. Vano parti elettriche Ex de. - Adatto alle basse -50 C e alle alte temperature +55 C - Facile accesso laterale per. sostituzione lampada
Vano parti elettriche SLFE - Adatto alle basse -50 C e alle alte temperature +55 C - Facile accesso laterale per sostituzione lampada - Ottima resa alle basse temperature -50 C - Zona 1, 2, 21, 22 Vetro Dettagli Prese e spine industriali a bassissima tensione
Prese e spine industriali a bassissima tensione Spine mobili PratiKa 268 Spine fisse PratiKa 269 Prese mobili PratiKa 270 Prese fisse da parete PratiKa 271 Prese fisse da incasso PratiKa 272 Prese e spine Dettagli Contenitori. Involucri per apparecchiature elettriche
Contenitori Involucri per apparecchiature elettriche Contenitori Involucri per apparecchiature elettriche La nostra gamma: Serie SCABOX pag. 4 Scatole di derivazione da parete IP44 IP55 IP56 Realizzate Dettagli 84 Quadri elettrici di automazione
84 Quadri elettrici di automazione 1. Costituzione dei quadri elettrici La norma EN 60439-1 (CEI 17-13/1) definisce il quadro elettrico come la combinazione, in un unico complesso, di apparecchiature elettriche Dettagli Sensore di velocità MiniCoder GEL 247
Sensore di velocità MiniCoder GEL 47 Montaggio a flangia Informazioni tecniche 1.06 La famiglia di prodotti MiniCoder della Lenord + Bauer offre soluzioni di minimo ingombro per la misurazione senza contatto Dettagli 1. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
1. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 1.1 ELENCO DEGLI IMPIANTI Saranno realizzati i seguenti impianti elettrici e speciali: - modifica al quadro generale di distribuzione esistente (QOO1) esistente - alimentazione Dettagli Accessori elettrici 47
47 Cod. A08791 Spina a 2 vie attacco femmina Cod. A08792 Presa a 2 vie attacco maschio Cod. A08772 Spina a 3 vie - attacco femmina Cod. A08773 Presa a 3 vie - attacco maschio Con staffa di fissaggio a Dettagli SISTEMA ELETTRICO, NORMATIVA E LEGISLAZIONE
SISTEMA ELETTRICO, NORMATIVA E LEGISLAZIONE INDICE Generalità sulla produzione, il trasporto e la distribuzione dell energia elettrica. Normativa, unificazione, certificazione e controllo sugli impianti Dettagli QUADRI ELETTRICI PER INSTALLAZIONE SU ELEMENTO TRAPEZOIDALE PORTA QUADRI
QUADRI ELETTRICI Gli elementi trapezoidali porta quadri possono essere equipaggiati con quadri elettrici di diversa tipologia. Il numero massimo di quadri elettrici installabili è subordinato alla lunghezza Dettagli Le informazioni per la stampa
Elettromobilità: Sistemi di ricarica di tipo 2 e shutter per l'italia 1. Soluzione completa per l'europa In tutto il mondo, esistono tre diversi sistemi di connettori per la ricarica di veicoli elettrici Dettagli Manuale Tecnico. KIT per Portoni Sezionali Industriali SENZA MOLLE
KIT per Portoni Sezionali Industriali SENZA MOLLE Tecnica di costruzione e montaggio di Portoni Sezionali Industriali motorizzati, con scorrimento SL, HL, VL, senza molle di torsione di bilanciamento. Dettagli GUIDA PROGETTUALE DELL IMPIANTO CIVILE
GUIDA PROGETTUALE DELL IMPIANTO CIVILE 1) CONFORMITA ALLE NORME Tutti i componenti elettrici utilizzati devono essere a regola d arte ed idonei all ambiente di installazione. Il materiale elettrico soggetto Dettagli ATTUATORE ELETTRICO ROTATIVO SERIE SBD (AB1 E )
ATTUATORE ELETTRICO ROTATIVO SERIE SBD (AB1 E ) ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE 1) CARATTERISTICHE GENERALI pag. 1 2) ATTENZIONE pag. 1 3) DATI TECNICI pag. 1 4) INSTALLAZIONE pag. 2 5) COLLEGAMENTI Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back