Source: http://docplayer.fi/926886-Kuntoarvio-start-vantaankosken-paloasema-martinkylantie-3-01670-vantaa-tarkastuspaiva-18-4-2013.html
Timestamp: 2016-12-10 09:47:08+00:00
Document Index: 25438861

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ']

⭐Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie Vantaa. Tarkastuspäivä
Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie Vantaa. Tarkastuspäivä
Download "Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013"
1 Kuntoarvio Start Martinkyläntie Vantaa2 Kuntoarvio Start 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO YHTEENVETO KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA KOHTEEN TIEDOT ASIAKIRJATILANNE KORJAUSHISTORIA KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI ENERGIATALOUS SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖRISKIT KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO ULKOALUEET PERUSTUKSET JA RUNKO ULKOSEINÄT IKKUNAT JA OVET KATTORAKENTEET SISÄTILAT LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT... 213 Kuntoarvio Start 3/23 1. JOHDANTO Tämä kuntoarvioraportti on tehty Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössä tehdyn tarkastuksen perusteella. Kuntoarvio on laadittu asuinkiinteistön kuntoarvion suoritusohjetta (KH ) soveltaen. Tarkastuskäynti on tehty kolmen asiantuntijan toimesta, raportointi on suoritettu työryhmän toimesta yhteistyössä. Raportti ei sovelletusta ja normaalia kuntoarviota kevyemmästä raportointitavasta johtuen täytä esim. kaupunkien / kuntien korjausavustusvaatimuksia. Toimeksiantaja: Vantaan tilakeskus Hankepalvelut Rakennuttaminen Mikko Krohn gsm Tämän raportin on tehnyt Raksystems Anticimexissä seuraava työryhmä: Koordinaattori Santtu Suvanen Raksystems Anticimex Rakennustekniikka Santtu Suvanen Raksystems Anticimex LVI-järjestelmät Heikki Iivonen Raksystems Anticimex Sähköjärjestelmät Kimmo Kauko Raksystems Anticimex Asuinkiinteistöjen kuntoarvion tilaajaohjeen (KH ) mukaisesti kuntoarvion tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkittävimmät korjaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityiskohtainen määrittely. Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon PTS on ns. tekninen PTS eli se ei sisällä kiinteistön taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaan perustuu kiinteistön eri rakennusosien tekniseen käyttöikään. Tässä raportissa esitetyn PTS-ehdotus ja mahdolliset lisätutkimukset ovat lähtötietoina kunnossapitosuunnitelmalle. PTS-ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan määräarviointiin ja tarkastusvuoden alun kustannustasoon. PTS-ehdotuksessa ei ole esitetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä. Energiataloudellisen tarkastelun perustana on karkea arviointi kokonaisuuksien tasolla. Tarkemmat energiansäästömahdollisuudet tulee selvittää erillisen energiakatselmuksen avulla. Tässä raportissa käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena 3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina 4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi.4 Kuntoarvio Start 4/23 2. YHTEENVETO Kuntoarvioinnin kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa. Kiinteistössä toimii Vantaankosken paloasema. Kokonaisuutena kiinteistö on vielä tyydyttävässä kunnossa 1995 tehdyn laajennuksen ja peruskorjauksen jäljiltä. Kiinteistön ikääntyessä, ennakoivia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä on tärkeää toteuttaa myös jatkossa säännöllisesti, jotta korjaus- ja ylläpitokustannukset pysyisivät kohtuullisina. Tässä kuntoarviossa on esitetty korjaus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka on ehdotettu tehtäviksi suurempina kokonaisuuksina. Lisäksi tässä kuntoarviossa on esitetty pienempiä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä, joilla saadaan ylläpidettyä ja lisättyä nykyisten rakenne- ja talotekniikan järjestelmäosien pitkäaikaiskestävyyttä sekä parantaa energiataloudellisuutta. Tarkemmat toimenpiteiden ehdotetut ajankohdat ja kustannusarviot on esitetty PTStaulukoissa.5 Kuntoarvio Start 5/ KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS Vuosittaiset kustannukset [x 1000 e] Rakennetekniikka LVIA-tekniikka Sähkötekniikka Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeista Kustannustaso 2013, hintoihin sisältyy alv 24 % Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Rakennetekniikka LVIA-tekniikka Sähkötekniikka Yhteensä Yht. Keskimäärin vuodessa 56,64 / m² / vuosi Kerrosala m²6 Kuntoarvio Start 6/ RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokka 4.1. Ulkoalueet 2-3 Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Salaojatutkimus 3 3 Salaojituksien/perusmuurien vedeneristyksien korjaukset * Sadevesien ohjauksen parantaminen Vierussorastuksien teko Asfalttialueiden kunnostus/paikkakorjaus Aluevarusteiden kunnostustoimenpiteitä (portaat, aidat yms Perustukset ja runko 2 Vanhan osan sokkelipintojen kunnostus Ulkoseinät 1-2 Liikuntasaumakittauksien uusiminen 4 4 Rapattujen pintojen pesu ja huoltomaalaus Ikkunat ja ovet 2 Ikkunoiden ja ovien huolto / kunnostus Autohallin ovien uusiminen Kattorakenteet 2 Vanhan osan yp. Rakenteen toimivuuden lisätutkimus 2 Liittymäkittauksien uusiminen ja viemäreiden tuuletusputkien eristäminen 3 Kattojen uusiminen Sisätilat 2 Kosteusvauriokorjaukset * Kustannustaso 2013, hintoihin sisältyy alv 24 % Pintarakenteiden uusimisia *=kustannukset tarkentuvat lisäselvityksissä ja hankesuunnitelmassa Rakennustekniikka yhteensä Yht. Kuntoluokat 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena 3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina 4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi.7 Kuntoarvio Start 7/ LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokka Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Lämmitysjärjestelmä 2-3 Lämmön alajakokeskuksen uusiminen Lämmityksen tasapainotus ja termostaattien uusinta Vesi- ja viemärijärjestelmät 2 Viemärit tarkastetaan kuvauksella ja huuhdellaan 3 3 Vesikalusteiden uusimiset (tarpeen mukaan) Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät 2 Kustannustaso 2013, hintoihin sisältyy alv 24 % Ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus (karkea arvio) Nuohous LVI-tekniikka yhteensä Yht. Kuntoluokat 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena 3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina 4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi.8 Kuntoarvio Start 8/ SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokka 6.1. Sähköjärjestelmät 2 Sähköjärjestelmien määräaikaistarkastus 15 vuoden välein Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi x Kustannustaso 2013, hintoihin sisältyy alv 24 % Aluevalaistuksen uusiminen 5 5 Läpivientien tarkastus ja tiivistys 2 2 Valaistuksen osittaiset uusimistarpeet ohjauslaitteineen Turvavalaistusjärjestelmän uusiminen 6 6 Videovalvontajärjestelmän uusiminen 6 6 Kiukaan uusiminen 5 5 Automaattisen paloilmoitusjärjestelmän toteutus x Sähkötekniikka yhteensä Yht. Kuntoluokat 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena 3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina 4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET Toimimattomat turvavalaisimet tulee saattaa kuntoon LISÄTUTKIMUKSET Viemäreiden kuvaus ja painehuuhtelu Salaojien kuvaus Vanhan osan yläpohjarakenteen tuuletuksen toimivuuden ja yläpohjarakenteiden kunnon selvittäminen9 Kuntoarvio Start 9/23 3. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 3.1. KOHTEEN TIEDOT Kohde Lähiosoite Martinkyläntie 3 Postinumero- ja toimipaikka Vantaa Rakennustyyppi Paloasema Rakennuksia 1 kpl Kerrosala 2062 m² Tilavuus m 3 Rakennusvuosi 1966, laajennus ja peruskorjaus ASIAKIRJATILANNE Kohteesta oli käytettävissä arkkitehdin laatimat pääpiirustukset. Sähköpääkeskuksen seinällä on laminoitu pääkeskuskaavio. Tilassa on myös yksittäisiä sähköpiirustuksia sekaisin lattialla olevassa laatikossa. Mikäli sähköpiirustuskansio on olemassa, suositetaan yhdet kopiot toimittamaan pääkeskustilaan piirustusluettelon mukaiseen järjestykseen lajiteltuna KORJAUSHISTORIA Kohde on laajennettu ja peruskorjattu KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE Kohdekäynnin yhteydessä haastateltiin henkilökuntaa ja siinä yhteydessä selvisi mm. seuraavia asioita: pumppaamon kanssa ollut ongelmia (tulvinut) toimistot ovat kuumia kesäaikaan piha painuu viemäreiden hajuongelmat (vesilukot kuivuu) termostaateissa toimintaongelmia ilmanvaihto puutteellinen suihkun kaadot puutteelliset naisten wc:ssä tallin ovien tiivisteet lukuisia toimintaan liittyviä puutteita roskakatoksien ovet yläkerran parvekkeen ovesta tulee vettä sisään 3.5. HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI Huoltotoimista vastaa Vantaan kaupungin kiinteistöhoito. Huoltotoimenpiteet ovat tyydyttävällä tasolla, laiminlyöntejä ei kuntoarviokierroksen aikana havaittu.10 Kuntoarvio Start 10/ ENERGIATALOUS Lämpöenergian kulutus Kohteen omaa lämmön kulutusta ei mitata. Veden kulutus Veden kulutuksen vertaaminen ei ole paloasemalla järkevää. Sähkön kulutus Sähkönkulutus on vuonna 2009 ollut noin 305 MWh, mikä vastaa ominaiskulutusta 32,9 kwh/m 3. Motivan vertailuarvo (mediaani) palo- ja pelastustoimen rakennuksille on 11,1 kwh/m SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT Lämpötila Huonelämpötilat olivat eri tiloissa normaalilla tasolla. Ilman laatu ja vaihtuvuus, sisäilman epäpuhtaudet Tilojen ilmanlaatu ja vaihtuvuus olivat aistinvaraisesti arvioiden pääosin tyydyttävällä tasolla. Majoitustiloissa kaikki tuuletusikkunat olivat kuitenkin auki. Tarkastuskierroksen aikana ei havaittu sisäilman epäpuhtauksia. Tuhoeläimet ja linnut Tuhoeläinongelmia ei havaittu. Valaistus Sisätilojen valaistusvoimakkuudet ovat havaintojen mukaan käyttötarkoitusta vastaavalla tasolla. Melu Kiinteistökierroksella ei havaittu esim. talotekniikan aiheuttamaa meluhaittaa TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖRISKIT Merkittäviä turvallisuus- tai ympäristöriskejä ei havaittu.11 Kuntoarvio Start 11/ KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT Kohteen kellarikerroksessa havaittiin monin paikoin kohonneita kosteuspitoisuuksia pintakosteudentunnistimella tehdyssä tarkastelussa. Lisäksi yläkerroksen naisten käytössä olevan wc/pesutilan wc:n seinän alaosassa havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia pintakosteudentunnistimella tehdyssä tarkastelussa. Pesuhallin käyttökosteuden tulevat autohallin seinän alaosasta läpi.12 4. RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 4.1. ULKOALUEET Kuntoarvio Start 12/23 Rakennus sijaitsee luoteesta kaakkoon laskevassa rinteessä. Rakennuksen länsinurkan osalla pintavesien ohjaus on puutteellisella tasolla ja maaperään imeytyvät pintavedet aiheuttavat ylimääräistä kosteusrasitusta perustusrakenteille. Muilta osin vesien ohjaus on toimiva ja vedet ohjautuvat sadevesikaivoihin. Rakennuksen vierustalla on osin nurmi/kasvillisuusalueita ja humusmaat ovat kiinni sokkelissa. Rakennuksen piha-alueet ovat pääosin asfaltoituja. Martinkyläntien puolella asfaltoinnissa on paikallisia painumia ja vaurioita, mutta pääasiallisesti asfaltoinnit ovat vielä tyydyttävässä kunnossa. Samanaikaisesti kuntoarvion kanssa kohteessa tehtiin pintakallistusselvitys, jossa arvioitiin tarkemmin ulkoalueita. Pintakallistusselvityksestä on laadittu erillinen raportti. Kohde on salaojitettu. Salaojajärjestelmän toimivuudesta ei ollut mahdollista varmistua pelkästään tarkastuskaivoista käsin, joten suositellaan että salaojajärjestelmän kunto tutkitaan tarkemmin videokuvauksilla ja samassa yhteydessä putkien korkeusasemat vaaitaan. Salaojituksen tekninen käyttöikä huollettuna on noin 40 vuotta (KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Huoltamattomana käyttöikä on lyhempi. Salaojituksen toimivuus suositellaan tarkastettavaksi säännöllisesti, esim. kolmen vuoden välein ja salaojat suositellaan huuhdeltaviksi noin 10 vuoden välein putkiin kertyvästä irtoaineksesta. Isolla asfalttikentällä on paikallisia vaurioita Rakennuksen Länsinurkalla vedenohjaus on puutteellisella tasolla Toimenpide-ehdotukset: Asfaltointien paikkakorjaus rakennuksen edustalla Salaojituksien tutkiminen videokuvaamalla ( mahdolliset toimenpiteet havaintojen pohjalta) Vedenohjauksen parantaminen rakennuksen länsinurkalla Reunasorastuksien teko viheralueille Pihaportaiden kunnostamisia, aitojen huoltomaalaus yms. ikääntymisestä aiheutuvia huoltotoimenpiteitä13 Kuntoarvio Start 13/ PERUSTUKSET JA RUNKO Rakennukset ovat perustettu teräsbetonisien anturoiden ja sokkelien varaan. Sokkelit ovat betonipinnalla. Vanhan osan sokkeleissa havaittiin viitteitä mahdollisesta rapautumisesta. Laajennusosan sokkelit ovat siistissä kunnossa ja toimenpidetarpeita näillä osin ei ole. Sokkeleissa ei havaittu teräskorroosiovaurioita. Vierustan viheralueilla sokkelinvierustoilla on perusmuuria kosteana pitävää humusmaata. Rakennuksen kantavina pystyrakenteina toimivat pääasiallisesti teräsbetoniseinät ja pilarit. Välipohjat ovat teräsbetonirakenteisia. Yläpohjien kantavina rakenteina on käytetty autohallilinjan osalla TT- laattoja. Täydentävästi runkorakenteina on käytetty teräsrakenteita. Kantavissa rakenteissa ei havaittu viitteitä merkittävistä rakenteellisista liikkeistä. Rakennuksen alapohjat ovat maanvaraisia teräsbetonilaattoja. Maanvaraisissa lattioissa havaittiin arviolta kutistumista aiheutuneita halkeamia. Leikkaus B-B Kantavissa betonirakenteissa ei havaittu viitteitä vaurioista Vanhan osan sokkeli on tehty vaakalautamuotilla Laajennusosan sokkeleissa ei havaittu viitteitä vaurioista, sokkelin vierustalla haitallisesti humusmaata14 Kuntoarvio Start 14/23 Toimenpide-ehdotukset: Vanhan osan sokkelien kunnostaminen betonikorjaus työmenetelmin 4.3. ULKOSEINÄT Kohteen julkisivut ovat pääasiallisesti tiilimuurattuja. Osin julkisivut on pinnoitettu rappaamalla 1995 tehdyn korjauksen yhteydessä. Muuratuissa julkisivuissa ei havaittu korjaustarpeita. Rapatuissa julkisivuosissa on havaittavissa likaantumista. Vesikattotasolla ulkoverhouksena on käytetty myös profiilipeltiä. Pellityksissä ei havaittu merkittäviä puutteita. Julkisivut ovat yleisesti tyydyttävässä hyvässä kunnossa. Vanhan osan julkisivut on rapattu 1995 tehdyn korjauksen yhteydessä Muuratuissa julkisivuissa ei havaittu viitteitä vaurioista Muuratuissa julkisivuissa ei havaittu viitteitä vaurioista Liikuntasaumakitit tulevat uusimisikään jakson aikana Toimenpide-ehdotukset: Liikuntasaumakittauksien uusiminen noin jakson puolivälissä Rapattujen julkisivuosien pesu ja huoltomaalaus noin jakson puolivälissä15 Kuntoarvio Start 15/ IKKUNAT JA OVET Kohteen ikkunat ja ovet ovat vuodelta Ikkunat ovat pääasiallisesti kolmilasisia, lämpölasielementeillä varustettuja MSE- tyyppisiä puualumiini-ikkunoita, joissa ulkopuitteet ovat huoltovapaita alumiinipintoja. Kohteessa on kuitenkin paikoin käytetty MSE- tyyppisiä puuikkunoita ja osin umpilasielementti-ikkunoita. Puupinnalla olevien ikkunaulkopintojen maalit irtoilevat ja huoltomaalaus on ajankohtaista. Ikkunoiden toiminnallisessa kunnossa ei ole merkittäviä puutteita. Ikkunavesipeltien kaadot ovat tyydyttävällä tasolla ja peltien ulkoseinäliittymissä ei havaittu merkittäviä puutteita. Kohteen ulko-ovet ovat metalli ja puuovia. Puupinnalla olevien ovien ulkopintojen maalipinnoissa on havaittavissa hilseilyä. Teräsprofiilirunkoisissa ovissa on havaittavissa paikoin ruostejälkiä ja maalipinnat ovat haalistuneita. Autohallin ovissa on saatujen tietojen mukaan kovasta käyttörasituksesta aiheutuvaa kulumista. Kokonaisuutena ovien toiminnallinen kunto on kuitenkin vielä tyydyttävällä tasolla. Puuikkunoiden tekninen käyttöikä normaaliolosuhteissa on noin 50 vuotta (KH ). Huoltotoimenpiteitä ovat 3..8 vuoden välein ikkunoiden tiivistäminen, 5 15 vuoden välein ulkopuolien huoltomaalaus ja 8 15 vuoden sisäpuolisien osien huoltomaalaus. Ikkunoiden ulkopuolisen kunnon tarkastamista suositellaan tehtäväksi kahden vuoden välein ja sisäpuolisen kunnon tarkastamista viiden vuoden välein. Puuovien ja metallirakenteisten ulko-ovien tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on noin vuotta (KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Käyntisovitus ja puuovien huoltomaalaus tulee tehdä 5 10 vuoden välein. Kohteen ikkunat ovat pääasiallisesti puualumiini-ikkunoita Kuvaa ikkunasta sisäpuolelta16 Kuntoarvio Start 16/23 Yleiskuvaa ulko-ovesta Kuvaa autohallin ovesta Vesikattotasolla puupinnalla olevia ikkunoita Teräsosissa jo runsasta ruostumista paikoin Toimenpide-ehdotukset: Puu. ja teräspintaisien ikkunoiden ja ovien huoltomaalaus ja käyntisovitus tarkastelujakson alkupuolella Autohallin ovien uusiminen noin jakson puolivälissä17 Kuntoarvio Start 17/ KATTORAKENTEET Kohteen kattomuoto on osin pulpetti ja osin tasakatto ja katemateriaali on bitumikermi. Bitumikermikatteissa ei havaittu viitteitä merkittävästä ikääntymisestä eikä katteessa ole poimuja eikä pusseja. Kermien saumat ovat kiinni. Kattojen vedenpoisto tapahtuu osittain kattokaivojen ja osin räystäskourujen ja syöksytorvien kautta. Kattokaivoliittymissä ei havaittu merkittäviä puutteita ja räystäskourut ja syöksytorvet ovat vielä kunnossa. Yläpohjarakenteen tuuletus tapahtuu räystäsrakenteiden ja osin alipainetuulettimien kautta. Katon pellityksissä ei havaittu ruostejälkiä ja pellityksien kiinnityksissä ei havaittu puutteita. Paikoin peltien maalipinnoitteet irtoilevat Niiltä osin kun yläpohjarakenteita päästiin havainnoimaan, niissä ei havaittu merkittäviä viitteitä kosteusongelmista lukuun ottamatta vanhan osan kattoa, missä havaittiin viitteitä tuuletuksen puutteellisuudesta. Vanhan osan katolla puurakenteissa havaittiin tummentumia. Tälle osin suositellaan lisäselvitystä. Tehtyjen havaintojen mukaan yläpohjien eristevahvuus on noin 300mm, mikä on tyydyttävällä tasolla. Yläpohjissa kulkevia viemäreiden tuuletusputkia ei ole eristetty. Bitumihuopakatteen tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on noin 30 vuotta (KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Teknisen käyttöiän päättymisen takia kannattaa varautua vesikatteen uusimiseen jakson loppupuolella. Katekermeissä ei havaittu merkittäviä puutteita Vanhan osan yläpohjan puurakenteissa tummumista Toimenpide-ehdotukset: Vesikatolla olevien kittauksien uusiminen Viemärien tuuletusputkien eristäminen yp. tiloissa Vanhan osan yp. rakenteen toimivuuden ja tuulettuvuuden selvittäminen Katteen uusimiseen kannattaa varautua jakson loppupuolella18 Kuntoarvio Start 18/ SISÄTILAT Kohteen sisätilojen pintarakenteet ovat pääasiallisesti 1995 tehdyn laajennuksen aikaisia. Keittiö osalla on tehty myöhemmin korjaus/uusimistoimenpiteitä. Tehtyjen havaintojen mukaan rakennuksen pintarakenteet ovat pääasiallisesti vielä tyydyttävässä hyvässä kunnossa. Niillä osin, missä tilojen käyttörasitus on suurinta, pinnoissa on näkyvissä kulumista. Samassa yhteydessä kuntoarvion kanssa kohteessa tehtiin kosteusvaurioselvitys. Kosteusvaurioselvityksestä on laadittu erillinen raportti. Selvityksessä havaittiin yleisesti kohonneita kosteuspitoisuuksia pohjakerroksen tiloissa. Havainto liittyy todennäköisesti salaojituksien puutteelliseen toimivuuteen sekä kapillaarikatkokerroksen puuttumisesta aiheutuvaan kosteudennousuun rakenteissa. Osaltaan kohteessa on ollut ongelmia pumppaamojen kanssa, mikä on aiheuttanut paikoin veden tulvimista. Näiltä osin kosteusvauriokorjaukset on suositeltavaa tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Yleiskuvaa yläkerroksen käytävältä, pinnat ovat siistissä kunnossa Kuvaa luentosalista Kuvaa wc- tilasta Toimenpide-ehdotus: Kosteusvaurioalueiden korjaukset Pintarakenteiden uusiminen jakson aikana vaiheittain Kuvaa löylyhuoneesta, lauteissa on havaittavissa tummumia19 5. LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 5.1. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Kuntoarvio Start 19/23 Kohteessa on kaukolämpöön perustuva vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Kohteen lämmönsiirtimet on kytketty viereiseen kouluun ilman alamittausta, joten lämmön kulutus perustuu arvioon. Kohteen lämmönsiirrinpaketti on mallia Cetetherm ja laajennusvuodelta 1995, kuten koko lämmönjakolaitteistokin. Lämmönsiirtimien tekninen käyttöikä on noin vuotta. Patteriventtiilit ovat termostaattisia, mallia Oras. Termostaattien taloudellinen ja tekninen käyttöikä on noin 20 vuotta. Käyttäjäkyselyiden mukaan termostaatteja on runsaasti rikki. Lämpöjohtojen eristyksissä ei havaittu vaurioita. Tulevan saneerauksen yhteydessä uusitaan lämmönsiirrinpaketti (lisätään oma KL mittaus), tasapainotetaan verkosto ja uusitaan ainakin termostaatit. Termostaattinen patteriventtiili Lämmönsiirrinpaketti on vuodelta Toimenpide-ehdotus: Lämmönsiirrinpaketin uusiminen Lämmitysverkoston tasapainotus (= perussäätö) Patteritermostaattien uusiminen 5.2. VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT Vesijohtoverkosto putkivarusteineen on laajennusvuodelta Kohteen vesimittari on mitoitettu paloaseman tarpeisiin. Kellarissa on pohjavesipumppaamo. Vesikalusteet ovat vuodelta 1995 ja pääosin tyydyttävässä kunnossa, mutta osin olleet paloaseman tiloissa melko kovalla käytöllä. Vesijohtojen eristyksissä ei havaittu vaurioita. Kiinteistön vanhoissa tiloissa (1960 luku) viemärit ovat osin vielä alkuperäiset ja materiaaliltaan valurautaa. Uudemmat viemärit ovat laajennusvuodelta ja pääosin muovia. Viemäreiden kaadot ovat käyttäjien mukaan riittämättömät (tukoksia). Tulevan saneerauksen yhteydessä vesikalusteet uusitaan tarvittavin osin.20 Kuntoarvio Start 20/23 Uusi viemäriosuus yhdistyy vanhaan valurautaputkeen. Kohteen vesimittari Toimenpide-ehdotus: Vesikalusteiden ylläpito ja tarvittaessa uusinnat Viemärit painehuuhdellaan ja kuvataan 5.3. ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT Kohteessa on koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä joka on varustettu lämmöntalteenotolla. Järjestelmä on saneerausvuodelta Ilmanvaihtokoneessa 1TK1 (tsto, yleiset tilat) sekä 3TK1 (autohallit) on glykoli LTO. Koneessa 2TK1 (majoitustilat) on LTO kuutio ja kiertoilmamahdollisuus. Ilmanvaihdon suurimpana ongelmana koetaan liian suuret palvelualueet, jolloin esimerkiksi keittiö- ja VPK:n tilojen ilmanvaihtoa ei voida säätää erikseen. Myös puuttuva jäähdytys toimistotiloissa on ongelma. Majoitustiloissa lähes kaikki tuuletusikkunat olivat auki, heikonoloisen ilmanvaihtuvuuden takia. Koneellisessa ilmanvaihdossa ilmanvaihtokanavat tulee nuohota kymmenen vuoden välein, viimeisin nuohous on vuodelta Ilmanvaihtokoneiden käyttöikä riippuu ennen kaikkea varaosien saatavuudesta. Myös rakennusautomaatiolaitteisto (PC ohjelmisto Satchwell) on laajennusvuodelta ja teknisesti vanhentunut. Tulevan saneerauksen yhteydessä ilmanvaihtojärjestelmä joudutaan suunnittelemaan uudelleen nykymääräysten ja tarpeiden mukaiselle tasolle. Tämä tarkoittaa vanhojen ilmanvaihtokoneiden päivittämistä ja uusien asentamista tehtävien suunnitelmien mukaisesti. Samalla huomioidaan tilojen jäähdytys. Ilmanvaihtokoneet ovat vuodelta Tulo- ja poistoilmaventtiilejä majoitustilassa.21 Kuntoarvio Start 21/23 Toimenpide-ehdotus: Ilmanvaihdon (ja rakennusautomaation) saneeraus nykymääräysten ja tarpeiden mukaiselle tasolle Kanavat nuohotaan saneerauksen yhteydessä uudelleen 6. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 6.1. SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT Kuntoarvion kohteena on paloasema. Kiinteistöä on laajennettu vuonna 1995 ja samaan aikaan on saneerattu myös alkuperäisen osan sähköjärjestelmät. Sähköjärjestelmien määräaikaistarkastus tulee teettää 15 vuoden välein. Sähköpääkeskus on sijoitettu kellarikerrokseen. Muita pienempiä jakokeskuksia on noin 15 kappaletta. Kaikki keskukset ovat vuodelta 1995 ja ne ovat olleet toimivia. Keskusten tekninen elinkaari on noin 40 vuotta, joten keskuksille ei arvioida uusimistarpeita kuluvalle PTS-jaksolle. Läpiviennit vähintään paloalueiden väliltä suositetaan tarkastamaan ja tiivistämään. Aluevalaistuksena toimivat pylväsvalaisimet sekä rakenteisiin asennetut valaisimet, joiden uusimiselle on esitetty varaus ikääntymisestä johtuen. Kiinteistön sisätilojen valaisimina toimivat pienloiste- ja loisteputkivalaisimet. Valaisimet ovat edelleen tyydyttävässä kunnossa mutta ikääntymisestä johtuen niiden osittaiselle uusimiselle on esitetty varaus. Samalla suositetaan uusimaan valaistuksen ohjausjärjestelmät vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita (esim. liiketunnistimet). Pistorasiat ovat kokonaisuudessaan maadoitettuja 1 luokan rasioita. Kiinteistön turvavalaistusjärjestelmä suositetaan uusimaan. Sähkösaneerauksen yhteydessä kiinteistöön suositetaan myös toteuttamaan automaattinen paloilmoitusjärjestelmä. Myös kameravalvontajärjestelmän uusiminen on oletuksen mukaan ajankohtaista kuluvan PTS-jakson aikana. Saunaan kannattaa harkita käyttöön paremmin soveltuvaa hetivalmista kiuasta. Kiinteistössä on alkuperäinen antennijärjestelmä sekä yleiskaapelointijärjestelmä. Kyseiset järjestelmät ovat ilmeisesti olleet toimintakuntoisia ja niitä päivitetään tarpeiden mukaan. Kiinteistössä on runsaasti toiminnasta johtuvia erikoisjärjestelmiä, kuten esimerkiksi letkujen kuivausjärjestelmä ja erilaiset hälytysjärjestelmät. Kyseisenkaltaiset järjestelmät suositetaan tarkastamaan erikseen, minkä perusteella tehdään järjestelmien uusimis-/ parannussuunnitelmat. Merkittävimmät toimenpiteet kuluvalla PTS-jaksolla ovat: Sähköjärjestelmien määräaikaistarkastus (mikäli ei vielä tehty) Aluevalaistuksen uusiminen Läpivientien tarkastus ja tiivistys Sisävalaistuksen osittaiset uusimistarpeet Kiukaan uusiminen Turvavalaistusjärjestelmän uusiminen Videovalvontajärjestelmän uusiminen (Paloilmoitusjärjestelmän toteutus)22 Kuntoarvio Start 22/23 Sähköpääkeskus. Varavoimakone. Avonainen läpivienti kellaritiloissa. Toimiston sähkökalusteita. Hallin valaisimia. Kellaritilojen valaistusta.23 Kuntoarvio Start 23/23 Turvavalokeskus. Sauna. Kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmät ovat pääosin edelleen tyydyttävässä kunnossa mutta ikääntymisestä johtuen joidenkin osa-alueiden uusimiseen tulee varautua. KL 3 Samankaltaiset tiedostot
Kuntoarvio Start Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Kuntoarvio Start 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. Lisätiedot Kuntoarvio Start. Korson neuvola ja hammashoitola Maakotkantie 10 01450 Vantaa. Tarkastuspäivät 5.3.2013
Kuntoarvio Start Maakotkantie 1 145 Vantaa Tarkastuspäivät 5.3.213 Vetotie 3 A FI-161 Vantaa p. 27 495 5 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 9545- Kuntoarvio Start 2/22 Tarkastuspäivä 5.3.213 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011
Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1. Lisätiedot KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka
KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset Lisätiedot Kuntoarvio Start. Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.6.2011
Kuntoarvio Start Kukinkuja 14 01620 VANTAA Kuntoarvio Start 2/21 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN Lisätiedot Kuntoarvio Start. Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Tarkastuspäivä 6.3.2012
Kuntoarvio Start Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Kuntoarvio Start 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3. Lisätiedot KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere
KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3 Lisätiedot Kuntoarvio Start. Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01400 VANTAA. Tarkastuspäivä 16.5.2011
Kuntoarvio Start Hansinkatu 4 01400 VANTAA Kuntoarvio Start 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN Lisätiedot Kuntoarvio Start. Latupuiston päiväkoti Latukuja 2 01280 VANTAA. Tarkastuspäivä 18.5.2011
Kuntoarvio Start Latukuja 2 01280 VANTAA Kuntoarvio Start 2/21 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN Lisätiedot Kuntoarvio Start. Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Tarkastuspäivät 6.3.2012 ja 24.4.2012
Kuntoarvio Start Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Kuntoarvio Start 2/25 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3. Lisätiedot Kuntoarvio Start. Neilikkatien Pajatalo Neilikkatie 3 01300 VANTAA. Tarkastuspäivä 12.7.2011
Kuntoarvio Start Neilikkatie 3 01300 VANTAA Kuntoarvio Start 2/21 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN Lisätiedot Kuntoarvio Start. Kaivokselan koulu ja kirjasto Kaivosvoudintie 10 01610 Vantaa. Tarkastuspäivä 6.3.2012
Kuntoarvio Start Kaivosvoudintie 10 01610 Vantaa Kuntoarvio Start 2/22 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3. Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013
1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta Lisätiedot Kuntoarvio Start. Leppäkorven päiväkoti Korpikontiontie 3 01450 VANTAA. Tarkastuspäivä 18.5.2011
Kuntoarvio Start Korpikontiontie 3 01450 VANTAA Kuntoarvio Start 2/21 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. Lisätiedot Kuntoarvio Start. Tammiston entisen koetilan rakennukset Kaurapellonkatu 3 01980 VANTAA. Tarkastuspäivä 21.11.2011
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 13.08.2007 Raportin päiväys: 23.08.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan Kaupungin tilakeskus, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Lisätiedot Kuntoarvio Start. Koivumäen nuorisotila, entinen koulu Vanha Porvoontie 338 01490 VANTAA. Tarkastuspäivä 22.11.2011
Kuntoarvio Start Vanha Porvoontie 338 01490 VANTAA Kuntoarvio Start 2/21 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.10.2007 Raportin päiväys: 16.11.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Makkonen Kari Lisätiedot Kuntoarvio Start. Leppäkorven päiväkoti Korpikontiontie 3 01450 VANTAA. Tarkastuspäivä 18.5.2011 Päivitetty yläpohjatilan osalta 4.1.
Kuntoarvio Start Korpikontiontie 3 01450 VANTAA Päivitetty yläpohjatilan osalta 4.1.2012 Kuntoarvio Start 2/24 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013
1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot Kuntoarvio Start. Kirkkotie 17 Kirkkotie 17 01510 Vantaa. Tarkastuspäivä 17.8.2012
Kuntoarvio Start Kirkkotie 17 Kirkkotie 17 01510 Vantaa Tarkastuspäivä 17.8.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN Lisätiedot Kuntoarvio Start. Asunto Oy Espoon Kruununtie 5 Kruununtie 5 02180 ESPOO. Tarkastuspäivä 4.6.2013
Kuntoarvio Start Asunto Oy Espoon Kruununtie 5 Kruununtie 5 02180 ESPOO Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/19 Asunto Oy Espoon Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
KATRIINAN SAIRAALAN VANHA OSA (vanha sairaala) LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 11.01.2008 Raportin päiväys: 07.02.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 8392 Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018
RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat... Lisätiedot Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie Vantaa. Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus
Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Kosteusvauriokartoitus 2 Kohdekäyntipäivä 18.4.2013 Martinkyläntie 3, 01670 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen Lisätiedot Kuntoarvio Start. Asematie 3 Asematie 3 01300 Vantaa. Tarkastuspäivä 20.9.2012
Kuntoarvio Start Asematie 3 Asematie 3 01300 Vantaa Tarkastuspäivä 20.9.2012 Kuntoarvio Start 2/18 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN Lisätiedot KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.
KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN Lisätiedot Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2
Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista Lisätiedot Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013
Kuntoarvio Start Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/17 Latvan Koulu, yläkoulurakennus Lisätiedot Kuntoselvitys. Rakennustekniikka
LIITE C2 KUNTOSELVITYS Kuntoselvitys Rakennustekniikka Rasumovo Kauppatie 6 43 Raporttipäivä: 2.1.213 Tarkastuspäivä: 1.9.213 Rekisteröity osoite ja kotipaikka: Pihlajistonkuja 4, 71 HELSINKI / Y tunnus Lisätiedot TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA
TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1 Lisätiedot Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Pintakallistusselvitys
Pintakallistusselvitys Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Tilaaja Vantaan Lisätiedot KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä
KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön Lisätiedot Kaunialan sotavammasairaala
1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut Lisätiedot Selvitys korjauskustannuksista
Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen Lisätiedot VIERTOLAN VASTAANOTTOKOTI
VIERTOLAN VASTAANOTTOKOTI LILJATIE 24 01300 VANTAA Kuntoarvion päivitys Tarkastuspäiväys 26.2.2007 01300 Vantaa 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 0 JOHDANTO...3 1 YHTEENVETO...4 1.1 Kohteen kokonaiskunto...4 1.2 Rakennustekniikan Lisätiedot Kuntoarvio Start. Pienkerrostalo Ojarannantie 7 20210 Turku. Tarkastuspäivä 21.10.2013
Kuntoarvio Start Pienkerrostalo Ojarannantie 7 20210 Turku Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA
1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta. Lisätiedot UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN
UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS
KS-TARKASTUS 1/8 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA Haastattelulla kartoitetaan rakenteiden ja laitteiden toimivuus, huoltotoimenpiteet ja mahdolliset käytössä esiintyneet puutteet ja virheet/ongelmat. Kohteen Lisätiedot RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA. Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012
RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012 RS 15 Kuntoarvio 2/39 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... Lisätiedot korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013
Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.
Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä Lisätiedot Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys
Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus Lisätiedot RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011
RS Kuntoarvio Täktomin koulu Täktomintie 432 10900 HANKO Tarkastus pvm 6.5.2011 RS Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 6 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 Lisätiedot KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut
KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379 Lisätiedot Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille
Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut pitää katon käyttökuntoisena pidempään Lisätiedot Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012
Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien Lisätiedot Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ
Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana Lisätiedot RS15 Kuntoarvio. SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki. Tarkastuspäivä 27.10.2015
RS15 Kuntoarvio SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki Haarlankatu 1 E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS 15 Kuntoarvio 2/50 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... Lisätiedot RS 15 Kuntoarvio. Metsonkoti Metsotie 23 01610 Vantaa. Tarkastuspäivä 16.10.2013
RS Kuntoarvio Metsonkoti Metsotie 23 01610 Vantaa RS Kuntoarvio 2/48 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom
1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA Lisätiedot Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet
Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9
KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015
Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015 Lamminpään palvelutalo Valtimo Inspecta Oy Y-tunnus: 1787853-0 PL 1000 (Sörnäistenkatu 2) PL 7 (Sentnerikuja 3) Puh. 010 521 600 00581 Helsinki 00441 Helsinki Lisätiedot AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015
AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet Lisätiedot Liite kuntotarkastusraporttiin
Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo Lisätiedot Kuntoarvio RS 15. Lahden Linja-autoasema Jalkarannantie 1 15110 Lahti. Tarkastuspäivät 20. ja 23.3.2015 Raportointipäivä 7.4.2015
Kuntoarvio RS 15 Lahden Linja-autoasema Jalkarannantie 1 15110 Lahti Tarkastuspäivät 20. ja 23.3.2015 Raportointipäivä 7.4.2015 2(85) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... Lisätiedot Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä
Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus - Lisätiedot Lämmitysjärjestelmän termostaatti- ja linjasäätöventtiilien uusiminen
LÄMMITYJÄRJESTELMÄT Kaukolämpökeskusten uusiminen Asunto Oy Helsingin Metsäpurontie 23 - Kaukolämpökeskuksen ja lämpöjohtoverkoston korjaus, patteriasennukset 2003 Asunto Oy Henrikin-Salpa - Kaukolämpölaitteiden Lisätiedot Matinkylä. KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT
Matinkylä KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT 2 Matinkuja 1 3 Matinkuja 1 Rakennus on tyypillinen 70-luvun pesubetonipintainen betonisandwich ruutuelementtitalo Ulkoseinien lämmöneristyksen paksuus Lisätiedot Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5
D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5 Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1 Lisätiedot RS 15 Kuntoarvio. Kutomo Peltolantie 2a 20720 Turku. Tarkastuspäivä 16.10.2014
RS 15 Kuntoarvio Peltolantie 2a 20720 Turku RS 15 Kuntoarvio 2/45 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 6 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 7 2.4. Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 990-200 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y
DICKURSBY SKOLA Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 4.6.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4 95 555 01370 Lisätiedot Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri
Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön Lisätiedot YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS
YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua Lisätiedot RS 15 Kuntoarvio. Kirkkonummen perhekoti Impivaarantie 7 02880 Veikkola. Tarkastuspäivä 25.4.2016 Raportointipäivä 6.5.2016. luo
luo RS 15 Kuntoarvio Kirkkonummen perhekoti Impivaarantie 7 02880 Veikkola Raportointipäivä 6.5.2016 2(41) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... Lisätiedot Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.
Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot AS. Oy Moision Rypsipelto
AS. Oy Moision Rypsipelto Huolto- ja Korjaussuunnitelma 26.5.2011 Sivu 1 Yleistä Asunto-osakeyhtiöllä tulee olla 1.7.2011 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisesti suunnitelma taloyhtiössä Lisätiedot Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen
Nordea Pankki Asumisen ilta Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Mikko Juva Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK Onnistunut asuntokauppa Tunnista asunnon kunto Selvitä taloyhtiön kunto Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot 40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi
Työterveyslaitos, Rauno Holopainen Työskentelen Työterveyslaitoksella teknologiajohtajan tehtävässä. Koulutukseltani olen tekniikan tohtori (TKK/2004). Työkokemusta minulla on rakentamisen (Kostamus), Lisätiedot Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti
Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala Lisätiedot AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014
AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2). Lisätiedot Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA
Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737 Lisätiedot VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA
ASUNTO OY LAURINSATAMA 1(10) 17. marraskuuta 2004 VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA 1. JOHDANTO... 2 2. RAKENTEET... 2 3. OVET... 3 4. IKKUNAT... 4 5. KIINTEÄT KALUSTEET JA LAITTEET... 5 6. VESI-, Lisätiedot Tarkastettu omakotitalo
Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden Lisätiedot Vantaan kaupungintalo Vantaa
Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/ Lisätiedot 192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi
1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie Lisätiedot Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:
Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto Lisätiedot KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT
L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute