Source: http://docplayer.fi/19510418-Harmonisten-yliaaltojen-vaikutus-johtojen-mitoitukseen.html
Timestamp: 2019-06-26 02:23:01+00:00
Document Index: 11315580

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n']

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen - PDF
Download "Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen"
1 Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana on, ettei eristettyjen johtimien ja kaapelien eristeaineiden lämpötilat nouse liian suuriksi normaali käyttötilanteessa ottaen huomioon myös erilaiset asennusympäristöt. Johtimen ja kaapelien lämpenemisen aiheuttaa kuormitusvirran synnyttämä häviöteho johdon resistansseissa (P häviö = *R j ). Lämmön siirtymiseen johdosta ympäristöön ja siis johdon jäähtymiseen vaikuttavat mm. asennustapa, ympäristön lämmönjohtavuus ja ympäristön lämpötila. Mitoituksessa tulee otetaan huomioon ne johtimet, joissa kulkee normaalitilanteessa virta. Yksivaiheissa asennuksessa on yleensä kaksi kuormitettua johdinta. Kolmivaiheisessa asennuksessa kuormitettujen johtimien määrä vaihtelee kuormituksen symmetrisyyden sekä kuorman mukaan. Kaikki vaihejohtimet on suojattava ylikuormitussuojalta joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Suojat on sijoitettava sellaiseen kohtaan, jossa muutos esim. johdinpoikkipinnassa, johtolajissa tai asennustavassa pienentää johtimen kuormitettavuutta. Nollajohtimen mitoitus (SFS ) Nollajohtimen poikkipinta tulee olla yksivaiheisissa virtapiireissä vähintään sama kuin vaihejohtimen poikkipinta. Monivaihepiirien nollajohtimen poikkipinnan tulee olla vähintään sama kuin vaihejohtimen, kun vaihejohtimien poikkipinta-ala on enintään 16 mm kuparia tai 5 mm alumiinia. Suuremmilla poikkipinnoilla voidaan käyttää vaihejohtimia pienempiä nollajohtimen poikkipinta-aloja, mikäli nollajohtimen virta normaali tilanteessa ei ole suurempi kuin valitun johdinpoikkipinnan kuormitettavuus. Tällöinkin nollajohtimen poikkipinta-alan tulee olla vähintään 16 mm kuparia tai 5 mm alumiinia. Lisäksi edellytetään, että nollajohdin on ylikuormitussuojattu. Nollajohtimen ylikuormitussuojaa ei kuitenkaan edellytetä (SFS ), mikäli nollajohdin on oikosulkusuojattu vaihejohtimen suojalaitteen avulla ja suurin todennäköinen virta normaalissa käytössä on selvästi pienempi kuin nollajohtimen kuormitettavuus. Kaapelien mitoitus Johtimien ja kaapelien mitoituksessa kolmivaihejärjestelmissä on peruslähtökohtana vaiheiden tasainen kuormitus. Seuraavassa on tarkasteltu erilaisten 1
2 kuormitustyyppien vaikutusta vaihe- ja nollajohtimien virtoihin sekä johdinpoikkipintojen valintaan kuormitettavuuden perusteella. 1. Lineaarinen kolmivaihekuorma 1.1. Symmetrinen, lineaarinen kolmivaihekuorma Vaiheiden symmetrinen kuormitus syntyy silloin, kun vaiheiden kuormien tehot ja tehokertoimet ovat lähes samat (P 1 P P 3, cosφ 1 cosφ cosφ 3 ). Lineaarisen kuorman impedanssi pysyy vakiona. Mikäli jännite on sinimuotoista, ovat vaihevirratkin sinimuotoisia, samansuuruisia ja niillä on sama vaihesiirto ko. vaiheen vaihejännitteeseen nähden. Nollajohtimen virta muodostuu vaihevirtojen summana, jolloin vaihesiirrossa keskenään olevat samansuuruisten vaihevirtojen summa on nolla. Kuva 1 Symmetrinen, lineaarinen kuorma Kolmivaiheissa kaapelissa tai johtimien muodostamassa johdotuksessa on kuormituksen ollessa symmetrinen siis kolme kuormitettua johdinta. Tällöin johdinpoikkipinnat voidaan valita standardin liitteen 5B kuormitustaulukoiden ja korjauskertoimien perusteella.
3 Taulukko 1 Esimerkki (osa) taulukosta B Ei-symmetrinen, lineaarinen kolmivaihekuormitus Kun kolmivaiheiseen virtapiiriin kytketään yksivaiheisia laitteita, muodostuu tilalle, jossa vaihevirrat eivät ole samanlaisia. Kuormat voivat olla joko teholtaan erisuuruisia tai niillä on erilainen tehokerroin (P 1 P P 3 ja/tai cosφ 1 cosφ cosφ 3 ). Kuva Epäsymmetrinen, lineaarinen kuorma Eri tehoisten vaihekuormien aiheuttamat virrat ovat siis erisuuruisten, jolloin myös nollajohtimeen syntyy näiden virtojen summavirta. Mikäli vaiheiden tehokertoimet ovat lähellä toisiaan, on nollajohtimen virta enintään suurimman vaihevirran suuruinen. Kaapelinkoko valitaan suurimman vaihevirran perusteella (SFS
4 53.6.) ja käyttäen mitoitustaulukoiden kolme kuormitettua johdinta -sarakkeita. Nollajohtimen virran aiheuttama lisälämpeneminen kompensoituu vajaasti kuormitettujen vaiheiden virtojen aiheuttamalla sallittua pienemmällä lämpenemisellä. Esimerkki: Kuvassa 3 on esitetty vaihe- ja nollajohtimien virtojen hetkellisarvot seuraavilla esimerkkitehoilla: Vaihe 1: - valaisinteho P 1 =1500 W, cosφ 1 =1 Vaihe : - valaisinteho P =500 W, cosφ = 0,9 vaihe valaisinteho P 3 =1500 W, cosφ =0,5 Virtojen tehollisarvoiksi esimerkissä tulee 1 = 6,5 A =,4 A 3 = 13 A N = 14,9 A i1 i i3 in Kuva 3 Esimerkin tehoja vastaavien virtojen hetkellisarvot Kun kaapelin mitoitus tehdään suurimman vaihevirran (13 A ) perusteella, on vaiheja nollajohtimien aiheuttama lämpövaikutus kaapelissa on pienempi kuin, jos kaikissa vaiheissa olisi sama 13 A:n virta. (P häviö,1 /s=3 * (13 A) *r j = 507 A *r j P häviö, /s= [(6,5 A) +(,4 A) +(13 A) (14,9 A) ]*r j )= 441 A *r j ) Vaihevirrat samansuuruiset, eri tehokertoimet Pelkkä vaiheiden tehojen tasaaminen ei riitä estämään nollajohtimen virran muodostumista. Mikäli vaihekuormitusten tehokertoimet eroavat merkittävästi toisistaan, muodostuu nollajohtimeen virta, jonka suuruus voi olla jopa suurempi kuin suurin vaihevirta. 4
5 Esimerkki Kolmivaihekuormituksena on tehot: Vaihe Pätöteho P [W] Tehokerroin Virta [A] cosφ L ,7 13 L L ,9 13 N 7,8 Vaikka vaihevirrat ovat samansuuruiset, aiheuttaa eri tehokertoimet (erilaiset vaihekuormat) nollajohtimeen merkittävän virran i1 i i3 in Kuva 4 Esimerkkiä vastaavat virtojen hetkellisarvot Esimerkkitilanteessa johtoa lämmittävä teho on n. 10 % suurempi verrattuna tilanteeseen, jossa on vain kolme kuormitettua johdinta. SFS ei anna tähän suoraan mitoitusperiaatetta. Nollajohtimen poikkipinta-ala tulee olla näissäkin tapauksissa riittävä, ettei sen tai kaapelin muiden johtimien lämpötilat nouse liian suureksi. Mitoituksessa voidaan käyttää korjauskertoimia, joilla otettaan huomioon kuormitettujen johtimien määrä ( taulukko B.5.17). Lisäksi on huomattava, ettei esimerkiksi vain mittaamalla vaihevirtojen tehollisarvot voida päätellä nollajohtimen virtaa. Ts. vaikka kaikkien vaihevirtojen tehollisarvot ovat samat voi nollajohtimessa olla merkittävän suuruinen virta. 5
6 . Epälineaarinen kolmivaihekuormitus Epälineaarinen kuorman virta ei ole sinimuotoinen, vaan koostuu 50 Hz:n perusaallon lisäksi parittomista yliaalloista (150 Hz, 50 Hz, jne). Harmonisten yliaaltojen kolmella jaolliset yliaallot ovat samanvaiheisia, jolloin ne summautuvat yhteen nollajohtimen virraksi. Kuva 5 Kolmannen yliaallon summautuminen nollajohtimeen Johdossa aiheuttaa häviöitä ja kaapelin lämpenemistä vaihejohtimien virtojen tehollisarvot sekä nollajohtimen virran tehollisarvo. Nollajohtimen virta siis saattaa muodostua suureksi ilman, että osa vaiheista olisi vajaakuormitettuna. Mikäli harmonisten yliaaltojen osuus on yli 15 %, nollajohdin ei saa olla vaihejohdinta pienempi (SFS ) Standardin SFS liitteessä 5E esitetään menetelmä, jonka perusteella johtimien mitoitus voidaan tehdä. Mitoitusmenetelmässä on otettu huomioon vain kolmas yliaalto. 6
7 Kuva 6 Taulukko SFS 6000/01 E.5.1 Taulukossa E5-1 annetaan korjauskertoimet sen perusteella, mikä on kolmannen yliaallon osuus vaihevirrasta. Prosenttiosuus saadaan kolmannen yliaallon tehollisarvon suhteesta vaihevirran kokonaistehollisarvoon. 7
8 Esimerkki eri mitoitusvaihtoehdoista, kuormitus symmetrinen: Vaihevirran mitoitus L, rms = 13 A (= B ) 1) Kolmannen yliaallon osuus vaihevirrasta 0 % => 150 =0 A Kaapelin mitoitus tehdään vaihevirran mukaan Kolme kuormitettua johdinta Esim. asennustapa C (taulukko B.5-) => Johdinpoikkipinta 1,5 mm B < n < z => B = 13 A => n =16 A => z > 16 A => johdinpoikkipinta 1,5 mm ) Kolmannen yliaallon osuus vaihevirrasta 15 % => 150 =0,15 * 13 A = A Kaapelin mitoitus tehdään vaihevirran mukaan, käytettään korjauskerrointa 0,86 Kolme kuormitettua johdinta Esim. asennustapa C (taulukko B.5-) => Johdinpoikkipinta,5 mm B < n < z => B = 13 A => n =16 A => z > 16 A => johtoa mitoittava virta t = z /0,86 =18,6 A => johdinpoikkipinta,5 mm 3) Kolmannen yliaallon osuus vaihevirrasta 33 % => 150 =0,33 * 13 A = 4,3 A Kaapelin mitoitus tehdään nollajohtimen virran mukaan, käytetään korjauskerrointa 0,86 Nolla = 3*0,33*13 A = 13 A Korjauskerroin ottaa huomioon kaikki neljä johdinta (kolme vaihejohtimen ja nollajohtimen virrat) Esim. asennustapa C (taulukko B.5-) => Johdinpoikkipinta,5 mm [ B < n < z => B = 13 A 1 => n =16 A => z > 16 A => johtoa mitoittava virta t = 3*0,33*16/0,86 =18,6 A => johdinpoikkipinta,5 mm ] 4) Kolmannen yliaallon osuus vaihevirrasta 45 % => 150 =0,45 * 13 A = 5,9 A Kaapelin mitoitus tehdään nollajohtimen virran mukaan, käytettään korjauskerrointa 1 Nolla = 3*0,45*13 A = 17,6 A Korjauskerroin ottaa huomioon kaikki neljä johdinta (kolme vaihejohtimen ja nollajohtimen virrat) Esim. asennustapa C (taulukko B.5-) => Johdinpoikkipinta 4 mm [ B < n < z => B = 13 A => n =16 A => z > 16 A => johtoa mitoittava virta t = 3*0,45*16/0,86 =5,1A => johdinpoikkipinta 4 mm ] 1 Huomaa. SFS HUOM 1: B on äärijohtimen suunniteltu virta tai nollajohtimen virta, jos se kolmansien yliaaltojen takia on suurempi kuin äärijohtimen virta. 8
9 Yhteenveto mitoituksesta Kuormitettujen Kuorma johtimien määrä kolmivaihejärjestelmässä 3 Symmetrinen, lineaarinen kolmivaihekuorma Kaikissa vaiheissa (lähes)sama teho (P 1 P P 3, cosφ 1 cosφ cosφ 3 ) Virta sinimuotoinen Nollajohtimen virta Epäsymmetrinen kuormitus Vaiheissa erilainen kuormateho (P 1 P P 3 ja/tai cosφ 1 cosφ cosφ 3 ) Virta sinimuotoinen Nollajohtimessa kulkee epäsymmetrian aiheuttama jäännösvirta 4 Epälineaarinen kuorma Kaikissa vaiheissa voi olla sama teho (P 1 P P 3, cosφ 1 cosφ cosφ 3 ) Virta epäsinimuotoinen Nollajohtimen virta 0 Kaapelia mitoittava virta Vaihevirta Suurin vaihevirta Vaihe- tai nollajohtimen virta 9
10 Harmonisten virtojen tehollisarvojen määrittely Yliaallot esitetään yliaaltospektrinä, jossa eri taajuisten sinikomponenttien suuruutta verrataan suhteessa perusaallon suuruuteen. 100 % 100 % 90 % 80 % 77 % 70 % 60 % 53 % 50 % 40 % 30 % 30 % 0 % 10 % 0 % 14 % 10 % 8 % 6 % % 3 % 3 % Taajuus [Hz] Analysaattorin antama prosenttimäärä kertoo siis yliaaltokomponentin suuruuden 50 Hz:n perusaaltoon nähden. Virran tehollisarvo saadaan yliaaltokomponenteista neliösumman avulla. RMS = i = Esimerkkispektrin suhteellisten arvojen avulla voidaan laskea eri komponenttien ja kokonaisvirran suhde. RMS RMS = = (0,77 * * 1,4 50 ) + (0,53 * 50 ) +... => Osuus 50 Hz:n perusaallosta [%] 100 % 77 % 53 % 30 % 14 % 10 % 8 % 6 % % 3 % 3 % Tehollisarvon suhde kokonaisvirran tehollisarvoon [%] RMS,n / RMS 71 % 54 % 38 % 1 % 10 % 7 % 6 % 4 % 1 % % % 10
11 Nollajohtimeen summautuu kaikista vaiheita 150 Hz, 450 Wz, 750 Hz:n jne virran komponentit. Esimerkkitapauksessa nollajohtimen virraksi, jos kaikissa vaiheissa on samanlainen kuormitus, tulee nollajohtimen virraksi yli 1,6 kertainen virta vaihejohtimen virran tehollisarvoon verrattuna. N N N N = 3 * 150 = 3 * 0,78 * = 1,66 * RMS => + RMS = 3 * 0,78 * => 1, => Mittaustuloksia Seuraavassa on esitetty mittaustuloksia tilanteesta, jossa kolmivaiheiseen verkkoon on kytketty joka vaiheeseen kuormaksi tietokoneiden sama määrä hakkuriteholähteitä. Mittauksessa saatu vaiheen 1 virran yliaaltospektri on kuvassa xx. Mittauksessa on virran komponentit tehollisarvoina. Vaiheen 1 kokonaisvirta saadaan siis näiden arvojen neliösumman neliöjuurena RMS = i = = 7,1A 11
12 Vastaavasti nollajohtimen virta saadaan kunkin laskettua 150 Hz, 450 Hz, jne komponenteista. Taulukko xx. Virtojen mitat komponentit ja niistä laskettu kokonaisvirran tehollisarvo. L1 L L3 N 50 5,0 4,6 4, ,9 3,9 3,7 11,5 50,7,6, ,5 1,4 1, ,6 0,6 0,6 1, ,5 0,5 0, ,4 0,5 0, ,3 0,3 0,3 0,9 RMS 7,1 6,8 6,6 11,7 Laskenta vastaa mittaamassa saatuja virtojen tehollisarvoja. Taulukko xx. Vaihe- ja nollajohtimista mitatut virtojen tehollisarvot. L1 L L3 N rms [A] 7,1 6,8 6,5 11,8 Johtopäätelmät Sähköverkossa on yhä enemmän elektronisia laitteita, jotka aiheuttavat harmonisia yliaaltoja ryhmä- ja nousujohtoihin. Kolmivaiheisissa virtapiireissä ei siis mitoituksen perustana voi käyttää vain vaihevirtoja, vaan myös nollajohtimen virta tulee arvioida. Tarvittaessa virtapiirin mitoitus tehdäänkin nollajohtimen virran perusteella, jolloin - nollajohdin ei ylikuormitu - koko kaapelin lämpötila ei nousu liian korkeaksi. Lisäksi ryhmäjohdossa tulee pääsääntöisesti käyttää yksivaiheisia ryhmiä erityisesti ATKpistorasiaryhmissä ja vastaavissa asennuksissa. 1
Sähkönlaadun mittaukset Juho Lehtonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Sähkötekniikan ko. Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka LEHTONEN,
SÄHKÖAUTOJEN LATAAMINEN AUTO- LÄMMITYSPISTORASIOISTA
SÄHKÖAUTOJEN LATAAMINEN AUTO- LÄMMITYSPISTORASIOISTA Atte Syrjä Opinnäytetyö Kesäkuu 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
8. Asiakastuki ja ylläpitopalvelut luotettavuuden lisääjänä 8.1 Yleistä 8.2 Pikavaihto 8.3 Ylläpito 9. UPS laitetietoja
1 UPS-LAITTEEN VALINTA JA ASENNUS SISÄLTÖ 1. Laitteen valinta 1.1 UPS-laitteen ratkaisut eli topologiat 1.2 UPS-laitteiden rinnankäynti 1.3 Teho ja varakäyntiaika 2. Tilavaatimukset 2.1 Yleiset vaatimukset
Teho ja tehon mittaus
Teho ja tehon mittaus Energiavarojen rajallisuus on viime aikoina johtanut siihen, että energiaa koskevat kysymykset ovat alkaneet kiinnostamaan yhä useampia. Taloudellisuus ja tehokkuus ovat tänä päivänä
VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet
Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Sähkö- ja magnetismiopin laboratoriotyöt AHTOTAP Työn tavoitteet aihtovirran ja jännitteen suunta vaihtelee ajan funktiona. Esimerkiksi Suomessa käytettävä verkkovirta
ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPUJEN VAIKUTUKSET PIENJÄNNITTEISEN SÄHKÖNJAKELUVERKON KUORMITUKSEEN JA HÄVIÖIHIN
ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPUJEN VAIKUTUKSET PIENJÄNNITTEISEN SÄHKÖNJAKELUVERKON KUORMITUKSEEN JA HÄVIÖIHIN The effect of energy saving light bulbs on the load and losses in a low voltage distribution network Mikko
OHJE 1 (5) Loistehon kompensointi Yleistä Monet kulutuslaitteet tarvitsevat pätötehon lisäksi loistehoa. Moottoreissa ja muuntajissa työn tekee pätöteho. Loistehoa tarvitaan näissä toiminnalle välttämättömän
IMPEDANSSIMITTAUKSIA. 1 Työn tavoitteet
1 IMPEDANSSIMITTAUKSIA 1 Työn tavoitteet Tässä työssä tutustut vaihtojännitteiden ja virtojen sekä vaihtovirtapiirissä olevien komponenttien impedanssien suuruuksien eli vaihtovirtavastusten mittaamiseen.
110 kv verkon sähkönlaatu
Raportti 1 (10) 110 kv verkon sähkönlaatu Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Jännitteen laatu 110 kv verkossa... 2 2.1 Verkkojännitteen taajuus... 3 2.2 Jännitteen taso... 3 2.3 Jännitteen vaihtelut...
6. Sähkön laadun mittaukset
Wind Power in Power Systems -kurssi Janne Strandén 6.1. Johdanto 6. Sähkön laadun mittaukset Sähkön laadulla (power quality) tarkoitetaan tuuliturbiinin yhteydessä puhuttaessa turbiinin suorituskykyä tuottaa
19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN
19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN 19.1. Kaapelit ja avojohdot Luku19: Sähköjohtojen mitoittaminen 19.1.1. Yleistä Johto on valittava siten, että hankintahetkellä arvioituna kaikkien johdon toiminta-aikana
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Marko Kontturi Jouni Ålander ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPUJEN VERKKOVAIKUTUKSET Opinnäytetyö Toukokuu 2008 2 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2008 Tietotekniikan