Source: http://docplayer.fi/5250187-Energiaselvitys-kohdetiedot-1-5.html
Timestamp: 2017-09-24 03:57:57+00:00
Document Index: 6416475

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5) - PDF
Download "ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)"
1 ENERGISELVITYS 1(5) KOHDETIEDOT Kohteen nimi Honkanen Janne Osoite Pahnatie 7 Rakennustunnus Hailuoto 153 Valmistumisvuosi 2010 Selvityksen laatija Mikko Laitala RI Pvm Säävyöhyke 1 HelsinkiVantaa (1 4) Kerrosala 153 m 2 Bruttoala 153 m 2 Huoneistoala 134 m 2 Tilavuus,rak 534 m 3 Tilavuus, ilma 359 m 3 Henkilömäärä 5 Säävyöhyke III, Jyväskylä Kohteen tiedot Vertailutaso ΔTmaa,v 7 5 Tu,keskim 2 5 Tmaa,v 9 10 Ts Tu,mit Lämmitysjärjestelmä Vuosihyötysuhde Poistoilmalämpöpumppu ηlämmitys 1 Kyllä Sisältää käyttöveden lämmityksen Lämmönjako: Vesikiertoinen lattialämmitys Lämpimän käyttöveden kiertojohto Kiertojohtoon liitetty lämmityslaitteita ILMNVIHTOJÄRJESTELMÄ Ilmanvaihtokerroin 0,5 1/h Koneellinen tulo ja poistoilmanvaihto. LTO:n vuosihyötysuhde 60 % Ilmanvuotoluku η50 0,70 1/h POISTOILMLÄMPÖPUMPPU Ei Kyllä Vuotuinen lämpökerroin εlp 2,00 Tämä laskentataulukko on suojattu tekijänoikeuslailla ja sen käyttö on sallittu vain Pohjolan DesignTalo Oy:n kohteissa. 2(5)
2 RKENTEET Rakenteet m2 uarvo Yht. Vertailutaso lapohja 1 0,0 0,16 Huom! Maanvaraisen alapohjan uarvossa lapohja 2 0,0 ei huomioida maan lämmönvastusta lapohja 3 137,4 0,15 0,17 Ryömintätilaan rajoittuva alapohja, tuuletus lapohja 4 137,4 aukkoja max. 8 promillea P:sta Yläpohja 1 138,2 0,08 0,09 HUOM! Soluihin P1 ja P2 maanvarai Yläpohja 2 0,0 0,08 138,2 sen alapohjan arvot! US 1 99,8 0,163 0,17 US 2 99,8 lapohjat m2 uarvo m2 uarvo reunaalue sisäalue lapohja 1 0 0,15 0 0,11 lapohja 2 yht. 0 0 Ikkunat 1 % Vertailutaso Ovet 1 Vertailutaso uarvo 1 1 uarvo 1 1 P 7,79 41,7 O1 7,65 I 0,90 4,8 O2 0 E 8,51 45,5 L 1,48 7,9 Yht, 18,68 100,0 23,0 Yht. 7,65 Ikkunat 2 % Vertailutaso Ovet 2 Vertailutaso uarvo 1 uarvo 1 P 0,0 O1 0,00 I 0,0 O2 0 E 0,0 L 0,0 Yht, 0 0,0 Yht. 0,00 Ikk, yht. 18,68 100,0 23,01 Ovet yht. 7,65 Tämä laskentataulukko on suojattu tekijänoikeuslailla ja sen käyttö on sallittu vain Pohjolan DesignTalo Oy:n kohteissa.
3 3(5) ENERGISELVITYS RKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖN MÄÄRÄYSTENMUKISUUS kwh kwh/brm² Suunnitteluratkaisun lämpöhäviöenergia Qlämmitys,suun = Vertailutason lämpöhäviöenergia Qlämmitys,vert = KOHDE TÄYTTÄÄ RK.Mk C3 VTIMUKSET VIPN LÄMPÖHÄVIÖN MÄÄRÄYSTENMUKISUUS kwh Max.120% Suunnitteluratkaisun vaipan lämpöhäviöenergia Vertailutason vaipan lämpöhäviöenergia KOHDE TÄYTTÄÄ RakMk C3 VTIMUKSET MTLENERGITSON VTIMUKSET kwh Suunnitteluratkaisun lämpöhäviöenergia Matalaenergiatason lämpöhäviöenergia (85% Vertailuarvosta) KOHDE TÄYTTÄÄ MTLENERGITSON VTIMUKSET PINT_L VTIMUKSET Ikkunat 18,7 Kerrosala 153,4 max. Ikkunapintaala kerrosalasta, % 12,2 15 % Ikkunapintaala ulkoseinien bruttoalasta, % 14,8 50 % KOHDE TÄYTTÄÄ VTIMUKSET IVKONEEN OMINISSÄHKÖTEHO HUOM! rvon varmentaa LVI suunnittelija 2,2 kw/(m³/s) max.2.5 RKENNUKSEN LÄMMITYSTEHONTRVE Φlämmitys (kw) Φlämmitys HUOM! rvon varmentaa LVI suunnittelija 10,4 kw RVIO KESÄIKISEST HUONELÄPÖTILST J JÄÄHDYTYSTEHO Ts,lask,keskim 24,6 C Qjäähdytys,tilat 947 kwh RKENNUKSEN ENERGINKULUTUS, E rakennus/vuosi Erakennus kwh RKENNUKSEEN OSTETTV LÄMMITYSERGI, Qlämmitys,osto/vuosi Qlämmitys,osto kwh Tämä laskentataulukko on suojattu tekijänoikeuslailla ja sen käyttö on sallittu vain Pohjolan DesignTalo Oy:n kohteissa.
4 ENERGITODISTUS 4(5) Rakennus Rakennustyyppi: Pientalo Valmistumisvuosi: 2010 Osoite: Pahnatie 7 Rakennustunnus: Hailuoto 153 suntojen lukumäärä: Energiatodistus perustuu laskennalliseen energiankulutukseen ja on annettu. rakennuslupamenettelyn yhteydessä erillisen tarkastuksen yhteydessä ETluku vähän kuluttava B C D E F G paljon kuluttava Rakennuksen ETluokka Rakennuksen energiatehokkuusluku (ETluku, kwh/brm²/v): 146 Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Pienet asuinrakennukset Energiatehokkuusluku perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen. Todellinen kulutus riippuu rakennuksen sijannista, asukkaiden lukumäärästä ja asumistottumuksista. Laskelmat on tehty säävyöhykkeen III (Jyväskylä) mukaisesti. Energiankulutuksessa on huomioitu lämmitysjärjestelmien häviöt. Ostoenergiankulutuksen laskenta on suoritettu sijaintipaikkakunnan sääolojen mukaisesti. Laskenta suoritettu RakMk D5 Ohjeet 2007 mukaisesti. Todistuksen laatija: Mikko Laitala RI Todistuksen antaja (Pääsuunnittelija) llekirjoitus: Todistuksen antamispäivä: Todistuksen tilaaja: Honkanen Janne Osoite: Pahnatie 7 Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja annettuun ympäristöministeriön
5 ENERGITODISTUKSEN LSKENNN LÄHTÖTIEDOT 5(5) Rakennuksen laajuustiedot Bruttoala: 153,4 brm² Rakennustilavuus: 534 rakm³ Ilmatilavuus: 359 rakm³ Huoneistoala: 134,4 hum² Henkilömäärä: 5 Rakenteet Rakennusosat Pintaala Uarvo (m²) (W/m²K) Ulkoseinät US1 99,8 0,163 US2 0 0 Yläpohja YP1 138,2 0,08 YP2 0 0,08 lapohja P1 137,4 0,15 P2 0 0 Ovet O1 7,65 1 O2 0,00 0 Ikkunat 1 gkohtis. Fkehä Pohjoiseen 7,79 0,55 0,75 Itään 0,90 Etelään 8,51 Länteen 1,48 Tehollinen lämpökapasiteetti Crak omin. 70 Wh/(brm²K) Ilmanvaihto Rakennuksen ilmanvuotoluku n50 0,70 1/h Ilmanvaihdon poistoilmavirta 0,050 m³/s Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 60 % Vedenkulutus Lämpimän käyttöveden kulutus 91,3 m³/vuosi kyllä ei Huoneistokohtainen vedenmittaus ja laskutus X Lämmitysjärjestelmät kyllä Lämmönkehitys Poistoilmalämpöpumppu Sisältää käyttöveden lämmityksen X ei Lämmönjakotapa Lämmönvaraajat Vesikiertoinen lattialämmitys Lämpimän käyttöveden kiertojohto X Kiertojohtoon on liitetty märkätilojen lämmityslaitteita X Energiatehokkuusluvun laskenta Lämmitysenergiankulutus kwh/vuosi Laitesähköenergian kulutus 7670 kwh/vuosi Jäähdytysenergian kulutus kwh/vuosi Rakennuksen energiankulutus yhteensä kwh/vuosi Rakennuksen energiatehokkuusluku 146 kwh/brm²/vuosi Tämä laskentataulukko on suojattu tekijänoikeuslailla ja sen käyttö on sallittu vain Pohjolan DesignTalo Oy:n kohteissa.
Nollaenergiatalo Villa Isover Hyvinkään asuntomessut 2013
Nollaenergiatalo Villa Isover Hyvinkään asuntomessut 2013 Ne#onollaenergiatalo, on rakennus, joka tuo
Energiaselvityksen ja todistuksen luominen DOF-Energialla Case: uudispientalo
Energiaselvityksen ja todistuksen luominen DOF-Energialla Case: uudispientalo 24.04.2008 Päivän agenda... Mitä energiaselvitys sisältää? Kuinka luodaan energiaselvitys DOF-Energialla? Kuinka luodaan energiatodistus
KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla
KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla 2000-luvun asuinkerrostalon laskentaesimerkki (Energiatodistus isännöitsijätodistuksessa) SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys
ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI
ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys ja energiatodistus, yleistä...2 1.1 Energiaselvityksen sisältö...2