Source: http://docplayer.fr/1242543-C-c-t-p-construction-de-sanitaires-pour-le-camping-des-berges-du-gers.html
Timestamp: 2018-03-25 04:30:23+00:00
Document Index: 238130932

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

C.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS - PDF
Download "C.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS"
1 COMMUNE DE MASSEUBE C.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS LOT N 08 PLOMBERIE / SANITAIRE LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 1
2 09 PLOMBERIE / SANITAIRE Sommaire 09 PLOMBERIE / SANITAIRE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Objet du marché normes et règlements Limites de lot Bases de calculs EXTRACTION D AIR MECANIQUE INSTALLATIONS ELECTRIQUES APPAREILS SANITAIRES Lavabo Vasque Eviers Bacs à laver Vidoir eaux ménagères Urinoirs Cuvette WC PRODUCTION D EAU CHAUDE Production d eau chaude sanitaire Distribution d eau chaude sanitaire EVACUATIONS EAUX USEES EAUX VANNES LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 2
3 09.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Objet du marché normes et règlements Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) - Phase PRO - a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires à la réalisation des installations : VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES pour la construction : La construction de sanitaires pour le camping des Berges du Gers Il sera notamment prévu : - La ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux des sanitaires et locaux divers. - La production d'eau chaude sanitaire par cumulus électriques - La fourniture et mise en place des appareils sanitaires - La réalisation des réseaux d'alimentation eau froide et eau chaude sanitaire - La réalisation des réseaux d'évacuation eaux usées et eaux vannes - Les essais, réglages et mise en service complète des installations avec levée des observations éventuelles formulées par le bureau de contrôle. Les travaux à effectuer comprennent la fourniture, le transport à pied d'oeuvre, le montage, le réglage équilibrage et les essais de tout le matériel nécessaire au fonctionnement correct des installations, même si ce matériel n'est pas explicitement décrit dans le présent document. Avant de remettre sa proposition, l'entrepreneur devra prendre connaissance des devis descriptifs des travaux de tous les autres corps d'état afin d'intégrer dans son offre, toutes les dispositions de mise en oeuvre ou incidences éventuelles liées aux travaux à réaliser par tous les autres corps d'état. Il est à noter, que le bâtiment étant classé "Etablissement Recevant du Public - type 5 ème catégorie les installations devront être conçues et réalisées de manière à respecter la réglementation et les règles de l'art applicables à ce type d'établissement. Par ailleurs, il est nécessaire de respecter les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental Type et le DTU Plomberie relatif aux installations de plomberie sanitaire. La nature des travaux nécessite que l'entreprise soit titulaire d'une qualification QUALIBAT 5112, 5312 et Les sections des canalisations, calibres d'appareils etc figurant dans le présent devis sont donnés à titre indicatif et devront, dans tous les cas, être vérifiés par l'entreprise du présent lot, avant remise de sa proposition. Le matériel devra être choisi en fonction des types et marques indiqués au CCTP, toutes propositions de modifications (changements de marques, ou types de matériels) devront recevoir l'accord de la maîtrise d'oeuvre, et du bureau de contrôle. En cas de désaccord, il sera placé le matériel référence dans le CCTP. Avant la remise de sa proposition, l'entrepreneur devra effectuer une visite des locaux existants. Lors de la remise de sa proposition, il est supposé avoir une parfaite connaissance de l'état des lieux et ne pourra se prémunir d'oublis ou omissions pour l'achèvement complet des travaux. Les installations seront réalisées conformément aux prescriptions des règlements et Normes françaises en vigueur le jour de la soumission. Obligations de l'entreprise relatives aux études d'exécution La mission d'études confiée par le Maître d'ouvrage aux concepteurs, comporte l'établissement du dossier d'appel d'offres sans l'option mission d'études d'exécution telle que définie dans la loi MOP du 12/7/85. Il appartient donc aux entrepreneurs, d'effectuer tous les calculs et métrés nécessaires pour présenter une proposition de prix ne pouvant donner lieu à aucun supplément de prix ultérieur après remise de l'acte d'engagement. Par ailleurs, les calculs, études, plans d'exécution devront être réalisés, par un personnel qualifié, de l'entreprise retenue. Ces documents seront transmis, pour visas, aux concepteurs avant commande des matériels et début des travaux. LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 3
4 Limites de lot Les travaux et fournitures suivants ne sont pas à la charge du présent lot : Réservations - Percements - Trémies - Trous de diamètres supérieurs ou égaux à 100 mm : Réalisation des socles, réservations et trémies indiquées sur plans de réservations à fournir par le présent lot à l'entreprise de gros oeuvre dans un délai de moins de 15 jours après signature de son marché, et sous réserve de fourniture de gabarits de pose éventuellement nécessaires; si les plans de réservations ne sont pas remis dans le délai ci-dessus, les percements nécessaires à la réalisation des travaux de chauffage ventilation seront à la charge du présent lot y compris calfeutrements et rebouchages Rebouchages en béton ou plâtre toute épaisseur des réservations ou percements demandés de manière à rétablir le degré CF du plancher: à la charge du présent lot Plomberie - Trous de diamètres inférieurs à 100 mm : Percements, calfeutrement et rebouchages entièrement à la charge du présent lot Chauffage après acceptation par le BET Structures et l'entreprise de Gros Œuvre. Travaux en local technique - Socle maçonné sous cumulus de hauteur 10 cm : à la charge du présent lot. - Siphon de sol en local technique + robinet de puisage: au présent lot. - Bloc éclairage de sécurité: au lot électricité. - Chevêtre autour de la sortie en toiture au lot charpente couverture. - Amenée du courant électrique 400V+N+ T à l'intérieur du local technique chaufferie et éclairage de ce local sont à prévoir par l'entrepreneur d'électricité, les puissances étant à confirmer par le présent lot. Ventilation - Installation Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux et double-flux: au présent lot VMC, les protections et câbles électriques en attente près des extracteurs étant au lot Electricité. - Découpage des faux plafonds pour mise en place des bouches d'extraction d'air: au lot faux plafonds - Réservations pour bouches d'amenée d'air 30 m3/h auto-réglables sur menuiseries en façade et pose : au lot menuiseries - fourniture au présent lot - Socles maçonnés sous extracteurs VMC : au présent lot. - Relevés d'étanchéité pour passages conduits VMC hors terrasse ou combles: au lot étanchéité - Souches maçonnées avec relevés d'étanchéité pour sortie hors toiture des rejet d air VMC avec chapeaux grilles pare pluie et grillages anti insectes: au présent lot (2 sorties pour la VMC simple flux). - Détalonnage éventuel sous portes intérieures pour la transfert des amenées d'air hygiéniques vers les pièces de service: au lot menuiseries, le présent lot devront communiquer les dimensions de passage à prévoir: 2 cm pour débits de transfert supérieurs à 60 m3/h - 1 cm pour débits de transfert inférieurs à 60 m3 / h. - L'entreprise titulaire du présent lot devra la mise en place des pièges à sons, et toutes protections acoustiques nécessaires pour être conforme à la réglementation acoustique relative aux bruits de voisinage et à celle relative aux bruits des équipements dans les bâtiments. Trappes de visite et d'accessibilité - Trappes ou portes de visite pour accès au tuyauteries en gaines techniques - vides sanitaires de hauteur supérieure à 60cm -combles de dimensions minimales 60x120 cm environ et degré coupe feu ou pare flammes selon exigences réglementaires: au lot menuiserie Peinture - Peinture de finition des canalisations apparentes dans les locaux: au lot peinture. Menuiseries - plâtrerie - Habillages des tuyauteries et des gaines de ventilation apparentes en plafond ou colonnes verticales dans locaux: au présent lot. Réseaux EU - EV: - Tranchées, grillages et rebouchages pour réseaux extérieurs EU - EV enterrés: à la charge du lot Gros Oeuvre depuis limite de propriété. - Réseaux d'évacuations extérieurs EU - EV enterrés + regards situés à environ 1 ml à chaque sortie extérieure du bâtiment jusqu'aux égouts publics: ces réseaux seront à la charge du lot Gros Œuvre. LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 4
5 - Réseaux intérieurs EU - EV sous dallage en terre plein jusqu'à 1 ml à l'extérieur du bâtiment: au lot Gros Oeuvre y compris tranchées en terre plein hérisson et rebouchages. L'entreprise de plomberie devant raccorder les évacuations EU - EV laissées par le lot gros oeuvre à 30 cm au dessus du sol fini du RDC. - Etanchéité autour des sorties "de ventilation de chutes: à prévoir par le lot gros oeuvre -couverture - étanchéité. Par contre les ventilations de chutes hors toiture sont à la charge du présent lot Plomberie. Eau de ville - Raccordement + amenée d'eau froide depuis le collecteur ville : à la charge de l'entreprise de Gros Oeuvre depuis le collecteur ville jusqu'au bâtiment y compris tranchée, grillage avertisseur et sable en tranchée. - Tranchées, grillages avertisseur et rebouchages avec sable de rivière pour alimentation générale eau de ville du bâtiment: à la charge de l'entreprise de VRD - Gros Oeuvre depuis le réseau eau de ville en limite de propriété. Le raccordement sur le réseau eau de ville et la tuyauterie d'amenée d'eau jusqu'au bâtiment est par contre au lot plomberie ainsi que toute la distribution intérieure. - Disconnecteur + détendeur régulateur à 3 bars: au lot plomberie avec emplacement dans regard compteur extérieur au lot gros oeuvre ou dans local technique à l'intérieur du bâtiment. Siphons de sol Avec sols carrelage, fourniture et pose des siphons et caniveaux de douches au présent lot ainsi que les tuyauteries d évacuation. (En accord avec le lot carrelage). Eaux pluviales - Hors lot plomberie - Chéneaux de collectes d'eaux pluviales : au lot couverture ainsi que grilles moignons et descentes - Tuyauteries évacuations, d eaux pluviales à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment jusqu'aux égouts: à la charge de l'entreprise de couverture et du gros œuvre. Divers - Amenée électrique 230 ou 380V+N+T pour les besoins du lot plomberie : à laisser par l'électricien en local technique. Les puissances électriques étant à communiquer à l'électricien par le présent lot avant le début des travaux. Peinture - Peinture des canalisations apparentes dans locaux: au lot peinture Extincteurs - Fourniture et pose des extincteurs dans les locaux et dégagements: hors présent marché, à la charge d'une entreprise spécialisée choisie par le Maître de l'ouvrage avec contrat d'entretien. Habillage du receveur de douche - Sans objet Plans stratifiés massifs pour évier - A la charge du lot menuiseries ou présent lot y compris les fixations mécaniques solides sur parois murales et mastic d'étanchéité plan/parois - Découpes sous évier selon gabarits: au lot plomberie Accessoires appareils sanitaires - A la charge du présent lot Il résulte de ce qui précède, que les autres travaux nécessaires au parfait achèvement des installations de plomberie sanitaire sont à la charge du présent lot, et notamment: Rebouchage des passages, trémies et orifices réservés Tous colliers, guides, fourreaux etc. nécessaires pour assurer sans bruit, la libre dilatation des installations Essais d'étanchéité des réseaux avant leur calorifuge et peintures des locaux aux pressions d'épreuves selon DTU Réglages et équilibrages des installations durant la première saison d'utilisation par personnel qualifié avec appareils de mesures adaptés nécessaires Formalités administratives auprès des différents services de l'administration Publique (Services des Eaux - EU EV...) Rinçage des réseaux avant utilisation selon règlement Sanitaire Départemental type du 9 Août 1978 Raccordements électriques et protections des appareils selon Norme NFC au présent lot depuis attentes électriques laissées par l'électricien Vannes d'équilibrage sur réseaux avec prises de mesures de débit et équilibrage des débits lors des essais par mesures avec manomètre différentiel à microprocesseur marque TA CONTROL ou similaire Repérage des canalisations aux couleurs conventionnelles selon Norme NF.X LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 5
6 Plans de chantier et coordination de synthèse entre entreprises L'entrepreneur du présent lot devra intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés par les travaux sans nuire au programme d'avancement des travaux de ces autres corps d'état, il doit, en particulier vérifier la synthèse de ses travaux avec les autres corps d'état et notamment: Avec l'entrepreneur de gros oeuvre pour poser ses conduits après ferraillage et s'assurer que le coulage du béton n'inflige aucun dommage à ceux-ci. Avec l'entrepreneur de menuiserie, plâtrerie et faux plafonds pour les impératifs d'encastrement de ses conduits ou la mise en place de ses appareillages à l'intérieur des gaines et faux plafonds pour les impératifs d'encastrement de ses conduits ou la mise en place de ses appareillages à l'intérieur des gaines et faux plafonds Avec l'entrepreneur d'électricité pour les limites de lot, coordination de passages des réseaux et implantation d'appareillages. Les entrepreneurs des différents lots qui devront se coordonner entre eux pour le passage de tous les équipements concernant chacun de leur lot, ceci en respectant les règlementations en vigueur et les plans établis par les divers concepteurs et exécutants Bases de calculs Calcul des déperditions L'entrepreneur du présent lot devra calculer et vérifier, conformément à la Norme NF EN (NF P ), les calculs de déperditions. Les puissances des corps de chauffe de chaque local seront établies à partir des débits de renouvellement d'air neuf mentionnés dans les divers réglementations et notamment le Règlement Sanitaire Départemental et en fonction des caractéristiques de construction et d'isolation des parois dans les divers CCTP et plans du projet. Lors de la remise de son offre, il est supposé avoir effectué ces vérifications, si des modifications intervenaient en cours de chantier (modifications de composition des parois, ou changements d'affectations et dimensions des locaux etc.. ) elles devraient être prises en compte par l'entreprise et rectifiées sur les plans d'atelier et de chantier à la charge de l'entreprise. Composition des principales parois - Suivant plans architecte et devis descriptif CCTP des divers corps d'état 09.2 EXTRACTION D AIR MECANIQUE Il sera prévu, une installation de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux sans recyclage pour extraction d'air vicié dans les locaux à pollution spécifique, conformément au DTU 68-1 et 68-2, au Règlement de Sécurité ERP - Art. PE et au Règlement Sanitaire Départemental. L'installation d'extraction d'air sera prévue dans tous les locaux à pollution spécifique: WC - sanitaires soit pour tous les locaux où des dégagements d'odeurs ou d'humidité sont à évacuer avec débits d'air extraits inférieurs à 200 m3/h par local. Ventilateurs d'extraction - Emplacement: Faux plafonds (voir plans) - Type: MINIVEC de ALDES ou FRANCE AIR ou ventilateurs de gaines - Nombre: a définir sur offre. - Débit d'air disponible en fonction des pertes de charge du réseau (voir plan) - Hauteur manométrique: (à vérifier par l'entrepreneur en fonction des appareils définitivement retenus). - Moteur 1 vitesse inférieure à 900 tr/mn - Raccordements sur attente électrique laissée par l'électricien à proximité de l'extracteur et amenée depuis le TGBT. - Fixation sur plots anti vibratiles et raccordements au réseau de gaines par manchettes souples ignifugées. - Télécommande marche arrêt depuis bureau accessible à l'usager. - Commande marche arrêt avec voyant depuis l'armoire de protection. - Asservissements électriques pour intermittence avec horloge à programme journalier et hebdomadaire à réserve de marche de 48h mini. Conduits d'extraction d'air - Matériaux: Conduits en matériaux de classe MO Conduits circulaires spiralés rigides en tôle galvanisée avec agrafage en spirale - MO de ALDES - France VMC ou équivalent - épaisseur minimum 6/10e mm conformes aux normes NF.P et Conduits rectangulaires ou carrés en tôle galvanisée avec supports, raidisseurs et fixations - épaisseur minimum 10/10 ème. LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 6
7 Conduits circulaires souples alu 12/10 ème calorifugés MO type ALGAINE de ALDES ou équivalent pour le raccordement des bouches ou diffuseurs sur les conduits secondaires. - Raccordements aux ventilateurs avec, minimum 3 ml de conduit acoustique ALUGAINE INSONORISE de ALDES ou FRANCE AIR ou équivalent ou correction acoustique au départ du réseau de conduits par panneaux fibre de verre FIBAIR MO ou piège à sons circulaire passif de manière à respecter les niveaux sonores figurant dans les bases de calculs. - Divergents et convergents de raccordements conduits/ventilateur. - Fixation par supports aux parois murales ou plafonnières (hors structure faux plafonds). - Plénum de raccordements conduit /grille prise air neuf. - Passage suivant plans - Réseaux avec tous accessoires nécessaires normalisés: tés de dérivation - réduction coudes etc... - Tés de visites amovibles facilement accessibles et démontables pour faciliter les opérations d'entretien et de nettoyage (notamment à chaque extrémité des conduits principaux verticaux ou horizontaux) - Etanchéité soignée par mastic et bandes adhésives - Dimensions suivant plans - Vitesse de passage d'air en gaines collectives: colonnes verticales: V<4m/s traînasses horizontales: V < 4,5 m/s - Pertes de charge linéaire maximum 0,07 mm CE/m selon DTU Fourreaux aux traversées des parois. - Supports de fixation assurant une libre dilatation sans bruit. - Modules de régulation du débit à placer sur les dérivations principales - marque ALDES type MR ou équivalent. - Rejets d'air hors toiture par sortie de toit type STS de ALDES ou équivalent (4 unités). Bouches d'extraction d'air auto réglables - Emplacement : en partie haute des locaux à pollution spécifique. - Conformes à la Norme NF-E Nature: auto réglable facilement accessibles et démontables. - Marque: ALDES - France AIR ou équivalent. - Type: auto réglables BAP COLOR de ALDES ou équivalent. - Nombre et débits suivant plans. - Collerette d'étanchéité plastique débordant de 5cm autour des bouches d'extraction de manière à cacher les percements. - Débits unitaires selon Règlement Sanitaire Départemental. Bouches d'amenée d'air auto réglables - Emplacement et nombre : selon plans en partie haute des locaux à pollution non spécifique sur les menuiseries des locaux ou sur coffrets des volets roulants (selon plans). - Conformes à la Norme NF-E Fourniture de grilles auto réglables en façades - marque ALDES ou similaire type EMMA 33 dba avec déflecteurs intérieurs et extérieurs. - Couleur au choix de l'architecte. - Débit unitaire: selon Règlement Sanitaire Départemental. - Pose à la charge du lot Menuiseries. - Manchons traversées de maçonnerie pour les bouches ne pouvant être placées dans les menuiseries INSTALLATIONS ELECTRIQUES Le présent lot aura à sa charge, la réalisation des armoires électriques intégrant les protections et commandes des appareils de chauffage ventilation ainsi que le câblage pour raccordements de tous les appareils placés par le présent lot depuis les attentes générales laissées par l'électricien. Les installations électriques seront conçues et dimensionnées en fonction des prescriptions de la norme NF. C Règles UTE et DTU. Armoire - Armoire métallique regroupant l'ensemble de l'appareillage de protection (disjoncteurs, différentiels, etc... ) et de commande de tous les appareils électriques placés par l'entreprise du présent lot avec réserve de 20% minimum - Emplacement: en local technique - Nombre: 1 - Raccordement depuis attente électrique 380V+N+ T laissée par l'électricien ~ - Voyant présence tension en face avant - Mise en place d'un interrupteur d'isolement de l'armoire avec coupure extérieure à l'armoire LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 7
8 - Mise en place, pour la protection de chacun des moteurs, de disjoncteurs modulaires et de disconnecteurs à réenclenchement automatique en cas de coupure fortuite du courant - Mise en place pour chaque appareil (pompes, générateurs, etc...) d'un voyant néon de marche, d'une étiquette de repérage et de commutateurs rotatifs à positions: arrêt marche automatique - marche forcée en face avant de l'armoire. - bornes sans tension sur l'armoire et raccordement d'une alarme sonore signalant les mises en sécurité en chaufferie. - Renvois d'alarme des sécurités de chaque armoire au présent lot jusque sur le boîtier de signalisation lumineuse et sonore avec possibilité d'effacement du signal sonore à placer dans le local. Raccordements de tous les appareils de chauffage ventilation - Par câbles U1000R02V fixés sur colliers ou chemins de câbles protections et raccordements selon Norme NF-C depuis l'armoire électrique. Tous les travaux de raccordements électriques, protections, asservissements et signalisations sont à la charge du présent lot depuis l'attente laissée par l'électricien (sur l'interrupteur tétra polaire + terre) près de la porte d'entrée du local technique APPAREILS SANITAIRES Les appareils sanitaires seront fournis, posés et raccordés sur les réseaux d'alimentation EF-ECS et d'évacuation EU-EV. Le mode de fixation des appareils sanitaires sera adapté aux différents supports de manière à assurer toutes garanties de solidité à l'arrachement. Tous les appareils sanitaires seront de couleur blanche et de 1er choix, ils seront placés aux emplacements figurant sur les plans architectes. Un échantillon de chaque appareil sanitaire et robinetterie sera présenté, en début de chantier, à la Maîtrise d'oeuvre pour approbation. La robinetterie sera conforme aux Normes NF.D ,18-202, 204 et 206, et de bonne qualité acoustique (Os> 25 db (A) pour les classes de débits considérées dans les normes d'essais. Elle sera équipée d'un régulateur de jet du type aérateur. Les fixations des appareils sanitaires, accessoires et robinetteries devront présenter toutes garanties de solidité et durabilité. Les robinetteries proposées devront posséder un certificat de qualification conforme à la marque NF robinetterie sanitaire avec classification EAU (E : caractéristique d'écoulement - A : caractéristique acoustique - U : caractéristique endurance usure). Le classement minimal devra être selon les appareils: - Lavabos - éviers : E2 - A2 - U3 Les accessoires sanitaires seront robustes en acier époxy blanc série TRIOLO de PELLET ou équivalent. Les barres d'appui et sièges de douches pour handicapés seront, conformes aux recommandations des commissions pour handicapés, en aluminium + époxy blanc série CONFORT de PELLET ou équivalent avec fixation mécanique solide sur parois murales. Les cuvettes du WC seront marqués CE et conforme à la NFEN997. LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 8
9 Lavabo Vasque Lavabo pour personne à mobilité réduite Fourniture et pose d'un lavabo en porcelaine vitrifiée pour personne à mobilité réduite de la série ODEON UP de chez JACOB DELAFON ou équivalent, réf E4494. Compris tous accessoires pour fixation murale. Siphon déporté contre mur type SAS, réf L268+L211 ou Geberit, réf Compris toutes sujétions de raccordement et mise en place de vidage. Localisation : Pour lavabos PMR 1 en cabine PMR 1 sur batterie de lavabos individualisés Lavabos vasque - Emplacement: sanitaires - Marque: ROCA ou équivalent - Type: DIVERTA à encastrer réf ou équivalent - Dimensions: 55 x 42,5 x 17 cm - Type : en porcelaine vitrifiée à encastrer par dessus percée 1 trou - Robinetterie: Type robinet EF simple mono trou temporisé PRESTO 605S ou équivalent pour les salles de classe mitigeur EF + EC mono trou à poussoir temporisé réf. PRESTO 4000 S - BC de PRESTO ou équivalent - Bonde vidage siphon - bec fixe - Fixation sur plan stratifié massif (ép. 10 mm) type France Equipement ou équivalent. - Couleur au choix de l'architecte - Alimentation cuivre 12112/14 - Evacuations PVC 12133,6/40 - Equipement par lavabo: Miroir au dessus des lavabos avec joints polis et agrafes invisibles - hauteur: 80 cm - largeur : selon plan de toilettes. Localisation : Pour l ensemble des lavabos Dont 2 surbaissés sur batterie de lavabos individualisés Eviers - Emplacement: sanitaires - Marque: ROCA ou équivalent - Type: BEVERLY à encastrer réf ou équivalent - Dimensions: 86 x 50 x 20,5 cm - Type : en grès à encastrer par dessus percée 1 trou - Robinetterie: Robinet temporisé mural à déclenchement souple. Fermeture automatique temporisée à 15 sec. Débit ECO préréglé à 3l./min à 3 bar ajustable selon la pression du réseau. Corps en laiton massif chromé avec brise-jet antitartre inviolable. Rosace ø 48 mm. Garantie 10 ans, type TEMPOSOFT 2 mural, Réf ou équivalent. Vidage : ensemble complet bonde à grille inox à bouchon et siphon en laiton, Alimentation : eau mitigée, cuivre diamètre 12/14, compris rebouchage et vanne d arrêt dans local technique - Bonde vidage siphon - bec fixe - Fixation murale. - Couleur au choix de l'architecte - Alimentation cuivre 12112/14 - Evacuations PVC 12133,6/40 Localisation : Pour l ensemble des éviers intérieurs et extérieurs (voir plan) LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 9
10 Douches - Emplacement: sanitaires - Marque: PRESTO ou équivalent - Type: PRESTOTEM Série 2 réf alimentation arrière, douchette fixe ou équivalent - Robinetterie: Mitigeur EF + EC mono trou à poussoir temporisé réf. ALPA NF IB de PRESTO ou équivalent - Fixation murale - Couleur au choix de l'architecte - Alimentation cuivre 12112/14 - dimensions : 1440 x 210 mm Localisation : Pour l ensemble des douches Bacs à laver - Emplacement: sanitaires - Marque: JACOB DELAFON ou équivalent - Type: COLLECTIVITE à encastrer réf. CN 176 ou équivalent - Dimensions: 64,5 x 60 cm - Type : en porcelaine vitrifiée à encastrer par dessus percée 1 trou - Robinetterie: Mitigeur EF + EC mono trou à poussoir temporisé réf. PRESTO 4000 S - BC de PRESTO ou équivalent - Vidage : ensemble complet bonde à grille inox à bouchon et siphon en laiton, - Fixation murale - Couleur au choix de l'architecte - Alimentation cuivre 12112/14 - Evacuations PVC 12133,6/40 Localisation : Pour l ensemble des bacs à laver intérieurs et extérieurs (voir plan) Vidoir eaux ménagères - Emplacement: sanitaires (extérieur) - Marque: JACOB DELAFON ou équivalent - Type: NORMA MURAL réf. E1899 ou équivalent - Dimensions: 45 X 35 cm - Type : Céramique - Robinetterie: EF mono trou à poussoir temporisé réf. PRESTO 4000 S - BC de PRESTO ou équivalent - Vidage : ensemble complet bonde à grille inox à bouchon et siphon en laiton, - Fixation murale - Couleur au choix de l'architecte - Alimentation cuivre 12112/14 - Evacuations PVC 12133,6/40 Localisation : Pour l ensemble des bacs à laver intérieurs et extérieurs (voir plan) Urinoirs - Emplacement: sanitaires - Marque: ROCA ou équivalent LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 10
11 - Type: EURET réf F..0 ou équivalent - Dimensions: 42,5 x 36,5 x 79,7 cm - Type : en porcelaine vitrifiée à encastrer par dessus percée 1 trou - Robinetterie: - Robinet temporisé réf Fermeture automatique temporisée à 7 sec. et débit pré -réglé à 0.15/s. Corps en laiton massif chromé. Fixation renforcée. Réf Tubulure Réf ou équivalent - avec siphon en laiton chromé, évacuation horizontale. - Fixation murale - Couleur au choix de l'architecte - Alimentation cuivre 12112/14 - Evacuations PVC 12133,6/40 Localisation : Pour l ensemble des urinoirs (voir plan) Cuvette WC Cuvette de WC surélevée - Emplacement : Sanitaires handicapés - Type : WC handicapé 49 cm sans abattant - Marque: HOSPITALIERE WE1751 de JACOB DELAFON ou équivalent - Nature: en grès porcelaine à sortie horizontale - Hauteur cuvette: 49 cm mini - Robinet d'arrêt laiton - Réservoir double chasse attenant avec mécanisme plastique silencieux et commande à bouton poussoir à économie d'eau 3/6 litres - Fixation au sol par 4 vis cache tête - Alimentation cuivre 012/14 - Evacuations PVC Equipement complémentaire pour chaque WC handicapé: Distributeur de papier en acier époxy blanc réf de PELLET ou équivalent Barre d'appui handicapé angle couleur au choix de l'architecte - réf de PELLET ou équivalent. Localisation : Pour le sanitaire PMR Cuvette WC - Emplacement: Sanitaires personnels - Marque: JACOB DELAFON ou équivalent - Type: en grès porcelaine à sortie horizontale - hauteur: 39 cm - cuvette sans abattant - Référence : COLLECTIVE ND E1752 de JACOB DELAFON ou équivalent - Robinet d'arrêt laiton - Réservoir porcelaine double chasse attenant avec mécanisme plastique silencieux et commande à bouton poussoir avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 l - Fixation au sol par 4 vis cache tête - Alimentation cuivre 12112/ Evacuations PVC Equipement complémentaire: Distributeur de papier hygiénique en acier époxy blanc réf de PELLET ou équivalent Localisation : Pour l ensemble des WC sauf PMR 09.5 PRODUCTION D EAU CHAUDE LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 11
12 Production d eau chaude sanitaire Par chauffe-eau électrique à accumulation (cumulus) - Emplacement: dans local technique - Disposition : verticale - Appareil estampillé "NF électricité Performance" - catégorie B - Marquage CE - Capacité: voir plans - Nombre : suivant plan - Marque: ATLANTIC type ACI VISIO ou équivalent - Chauffe eau électrique à accumulation avec jaquette calorifugée polyuréthane 25 mm protégé intérieurement contre la corrosion des eaux agressives par revêtement émail et anode de protection au magnésium ou autre procédé assurant des qualités optimales de résistance à la corrosion conformément à la Norme NF.C garanti 10 ans contre la corrosion - Chauffage par résistance protégé ACI stéatite - Résistance électrique en stéatite procurant une continuité du revêtement émail - Réchauffage en 8 heures maximum pour une température de stockage de 60 C pour appareils à simple puissance - Fixation sur trépieds ou sol ou murale à la charge du présent lot - Thermostat de régulation batterie électrique et groupe de sécurité NF conformes à la Norme NF.C (le groupe de sécurité 020 est à la charge du présent lot) - Raccordement électrique en câbles U 1 OOOR02V depuis attente électrique laissée par l'électricien près du chauffe-eau - Commande chauffe eau par relais commandé par ligne pilote EDF pour réchauffage en heures creuses avec contacteur de commande jour/nuit et commande manuelle pour marche forcée jour - 3 fonctions : marche forcée - marche automatique - arrêt par ligne pilote - Purgeur automatique en partie haute - Aquastat de sécurité surchauffe limité à 60 C Localisation : Dans local technique Distribution d eau chaude sanitaire La conception et la réalisation des réseaux ECS seront prévues pour permettre la lutte contre la légionellose selon des derniers textes réglementaires avec notamment: Possibilité de choc thermique Distances de bras morts non bouclés réduites au minimum Possibilité de vidanges aisées des installations Disconnecteurs sur alimentations des postes à usage peu fréquent Dimensions des réseaux et débits suffisants de bouclage pour éviter les chutes de température importantes Limiteurs de surchauffe thermostatiques sur les robinetteries sanitaires - Nombre de réseaux: 1 réseau par bloc sanitaires collectifs - Température de distribution: 60 C - Nature : Réseaux principaux et secondaires apparents : en tubes cuivre écroui pour les raccordements aux appareils sanitaires par tubes cuivre dégraissés pour éviter les phénomènes de corrosion Pitting 1 ou tubes garantis 30 ans par le fournisseur (SAMCO ou similaire). Raccordements par brasures capillaires à l'argent ou par raccords à sertir agréés CSTB réf. MAPRESS ou équivalent. - Implantation et diamètres: suivant plans - Pose: suivant DTU et y compris additifs applicables - mise en oeuvre selon Règles de l'art de manière à absorber sans bruit ni contrainte les variantes dimensionnables liées à la dilatation - repérage aux couleurs conventionnelles - Origine de réseaux : appareils de production d'eau chaude - Pose: Suspentes et supports isophoniques (MUPRO ou équivalent) Fourreaux aux traversées des parois Colliers anti vibratiles Réseaux généraux : passages suivant plans en enterré par canalisation - PEHD isolée pour l'office - Réseaux secondaires : dans locaux suivant plans - passages en apparent en plinthe LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 12
13 Remontées vers appareils sanitaires par tuyauteries enrobées sans assemblage avec passages sous fourreaux dans parois et doublages ou cloisons d'épaisseur suffisante - Accessoires robinetterie : Anti- bélier en point haut de l'entrée de la tuyauterie et en point haut de chaque colonne Vanne d'isolement Y<I de tour à boisseaux sphériques et vidange générale au départ des réseaux Vanne d'isolement et vidange en pied de chaque colonne montante et sur dérivations principales de type Y<I de tour à boisseaux sphériques Vanne d'isolement sur dérivations vers chaque groupe de sanitaires Disconnecteurs sur postes d'utilisation à usages fréquents Vannes d'isolement en attente près des appareils de l'office - laverie - et tous appareils à alimenter Dérivations individuelles: diamètres intérieurs selon tableaux DTU Réseaux généraux: vitesse de circulation d'eau inférieure à 2 mis pour les canalisations en sous sol et vide sanitaire ef de 1,-5 m/s pour les colonnes montantes et autres réseaux. Débits et coefficients de simultanéité suivant abaques de Flamant. - Règles de calculs (selon DTU 60-11) - Calorifuge des tuyauteries par coquilles de mousse ARMAFLEX anti condensation ou équivalent épaisseur 19 mm - classe M1 dans locaux non chauffés - gaines techniques - vide sanitaire et faux plafonds. - Mitigeur thermostatique sous les lavabos duos pour l'eau mitigée ou équivalent. - Réglage eau mitigée 35 C ± 1 C. - Diamètre : 26/ EVACUATIONS EAUX USEES EAUX VANNES Réseau appareils sanitaires - Nature: tubes en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC) - classe M1 série évacuations de qualité PF ainsi que raccords normalisés conformes aux Normes NF.T et Marque: NICOLL ou équivalent - classe M1 - Pose conforme aux DTU et mise en oeuvre de manière à absorber sans bruit ni contraintes les variations dimensionnelles liées à la dilatation - Diamètres : à calculer conformément au DTU avec hauteur - section de remplissage égale aux 5/10 du diamètre - Passage des évacuations individuelles en apparent en plinthe pente 1 cm/m mini - Passage des ventilations de chutes en gaines techniques accessibles suivant plans en diamètres constants sur toute la hauteur - Passage des collecteurs horizontaux généraux en vide sanitaire pente 1 cm/m jusqu'à 1 ml à l'extérieur du bâtiment - Fixation sur ossature bâtiment par colliers tous les 90 cm - Pose : en apparent avec support selon DTU et Norme NFP pose avec colliers de fixation assurant une libre dilatation sans bruit ni contrainte - repérage aux couleurs conventionnelles - Raccordements d'évacuation EU EV de tous les appareils sanitaires, siphons de sol, etc. jusqu'aux réseaux en attente selon indications mentionnées au chapitre 2 «Limites de lot» - Culottes avec tampons hermétiques de dégorgement et de visite à chaque changement de direction pour les parcours horizontaux à prévoir par le présent lot - Evacuations individuelles des appareils sanitaires diamètres mentionnés pour chaque appareil dans le DTU et rappelés ci-après: Lavabo 1333,6/40 Siphon de sol 1393,6/100 W.C 1393,6/100 Evier 1343,6/50 Douche 1343,6/50 Groupe de sécurité 1320/22 (L = 1 m) ou 1326/28 (L > 1 m) - Siphons pour chaque appareil conforme à la Norme NF.D Ventilations primaires de chutes EU-EV La ventilation des réseaux d'évacuation sera en général naturelle. Les ventilations des chutes seront réalisées en PVC y compris dévoiements. Pour cela, les réseaux seront prolongés jusqu'à l'extérieur hors parties hautes des bâtiments au moyen de tuyaux en PVC conformément au DTU et Les chutes, ne pouvant être ventilées directement sur l'extérieur, seront équipées de clapets aérateurs à membrane de marque' NICOLL - COLENA ou équivalent LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 13
14 - Les ventilations de chutes seront prolongées dans le diamètre des chutes avec chapeaux pare pluie et grillages anti-insectes à amener hors toiture ou par collecteur horizontal de raccordement de plusieurs chutes ramené hors toiture ou en terrasse à l'extérieur des bâtiments - Clapet anti-vide pour les ventilations de chutes ne pouvant être prolongé LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 14
15 CLAUSES SPECIALES Dossier technique à remettre par ('entrepreneur à l'appui de sa soumission Chaque concurrent devra étudier sa proposition conformément aux données du présent C.C.T.P. Toutefois, les soumissionnaires sont tenus de vérifier toutes les parties du CCTP et d'indiquer en complément tout le matériel qui leur paraitrait nécessaire de manière à réaliser une installation complète, livrée en parfait état de fonctionnement. Un dossier technique remis par chaque concurrent comprendra : Un CCTP détaillé Un bordereau de prix (fourniture et pose) Variantes Les soumissionnaires pourront, s'ils le désirent, présenter des variantes aux solutions proposées même dans ce cas, ils devront néanmoins étudier et chiffrer obligatoirement la présente solution, considérée comme solution de base. La ou les variantes devront venir en plus ou moins value par rapport à cette solution. Pour chaque variante, il sera fourni un dossier technique spécial comprenant: Un CCTP détaillé Un bordereau de prix (fourniture et pose) Des plans d'installation des appareils indiquant toutes les incidences sur les autres corps d'état Une documentation technique des appareils et matériels proposés. PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS A OBSERVER Sauf dérogations explicitement indiquées dans le présent programme, l'ensemble des fournitures et des travaux sera conforme aux documents suivants, qui s'appliquent à la date de l'appel d'offres, au bâtiment considéré. Ces documents figurent dans le REEF publié par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) à la date de demande de permis de construire du projet avec notamment: Textes législatifs réglementaires (tomes l,ibis, 1 ter) Documents techniques unifiés, règles de calculs, et autres documents (tomes III, III bis, III ter) Normes applicables au bâtiment (tomes IV, V, VI, VII, VIII, IX, X) et normes publiées par l'u.t.e - classe C "Electricité" et notamment la nouvelle norme NF.C Décret relatif à la protection des travailleurs du 14 Novembre 1962 Règlement de sécurité incendie applicable au moment de la date de demande du permis de construire établi par la maître de l'oeuvre. CHOIX ET MISE EN OEUVRE DU MATERIEL Certaines marques de matériel ont été précisées à titre indicatif dans le présent CCTP ; l'entreprise soumissionnaire pourra donc prévoir ce matériel, ou proposer des marques différentes au Maître de l'ouvrage ou Maître de l'oeuvre, sous réserve que le nouveau matériel présente les mêmes caractéristiques que celles indiquées dans le présent devis. La mise en oeuvre devra être faite après approbation des divers plans et schémas par le bureau de contrôle, avec le plus grand soins tant pour assurer une réalisation correcte, que pour éviter toute détérioration des ouvrages des autres corps de métier (les raccords éventuels seront à la charge du présent lot). Tout matériel devra être neuf et de première qualité. Les appareils ou dispositifs brevetés qui seront employés par l'entrepreneur n'engageront que sa seule responsabilité, tans vis à vis du Maître de l'ouvrage que vis à vis des tiers, pour tout préjudice qui pourrait être causé dans l'exécution ou la jouissance des installations, par les poursuites dont l'entreprise pourrait être l'objet du fait de l'emploi abusif d'appareils ou dispositifs brevetés. Toutes dispositions devront être prévues par l'entrepreneur pendant la mise en oeuvre du matériel et au cours des essais pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Il appartiendra à l'entrepreneur d'attirer, avant passation des marchés, l'attention du Maître de l'ouvrage, sur les répercussions que peuvent avoir certains de ses travaux ou installations sur la marche générale du chantier, et signaler le cas échéant, les modifications de détail qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions adoptées par les autres corps d'état. LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 15
16 OBLIGATIONS DE L ENTREPRISE Pièces à fournir par l'entreprise titulaire du présent lot Avant le commencement des travaux: L'entreprise remettra en 3 exemplaires, à l'approbation de la maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle, les documents suivants, conformément au planning d'exécution: Les plans de cheminement des canalisations et gaines Les plans de réservations Les plans détaillés de l'installation électrique (éclairage, éclairage de sécurité, appareillage, coffrets électriques, arrêts urgence ) Les schémas électriques détaillés des coffrets et armoires Les notes de calcul des sections de canalisations, des chutes de tension et des intensités de courant de court circuit Le synoptique complet de l'installation de désenfumage (schéma alimentation électrique, coffret relayage, coffret pompiers,... ) La documentation technique du matériel électrique installé. Durant cette phase de l'exécution, l'entreprise présentera les échantillons des matériels. Avant la réception des travaux L'entreprise devra fournir, en 3 exemplaires, un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) comprenant : 3 séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées pendant le chantier Un jeu de contre calques des documents ci-dessus Un schéma de chaque tableau électrique avec notes de calcul des sections de câbles et des calibres de protection Le certificat d'essai COPREC Le certificat du bureau de contrôle Les certificats éventuels de réception des travaux des Services Techniques des Administrations concernées. Réception des installations Une période de mises au point sera prévue pour les réglages et essais avant réception. Durant cette phase, tous les frais de main d'oeuvre seront à la charge de l'entreprise, ainsi que les frais de contrôles électriques et CONSUEL, à l'exception de ceux concernant la fourniture de l'électricité. Le Maître de l'ouvrage entrera en possession des ouvrages dés notification favorable du procès-verbal de réception. Garantie de l'entreprise La période de garantie de bon fonctionnement portera sur 2 années à compter de la date de réception, conformément à la loi N" du 4 Janvier 1978, la période de garantie décennale devant être assurée conformément à la loi, avec certificat d'assurances de l'année en cours à fournir par l'entreprise avant la passation des marchés. Essais COPREC Lorsque les installations seront terminées et que les divers réglages auront été effectués par l'entrepreneur, celuici devra procéder aux essais et vérifications de conformité avec les prestations de son marché. Les essais seront exécutés à la diligence du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur sera tenu de s'y faire représenter, de fournir tous les appareils et de prévoir tous les accessoires nécessaires à ces essais. Les procès-verbaux d'essais établis par l'entrepreneur seront transmis : Au maître d'ouvrage Au maître de l'oeuvre Au bureau de contrôle Dans la mesure, où les essais ne seraient pas conformes aux résultats à obtenir, des nouveaux réglages devraient être effectués par l'entrepreneur sous le contrôle du bureau de contrôle jusqu'à l'obtention des prestations contractuelles du marché. Les essais et vérifications de fonctionnement seront effectués conformément aux précisions mentionnées dans document COPREC N 1 (publié dans le Moniteur du Bâtiment et des travaux Publics, n du 06 Novembre 1998). Les procès-verbaux devront être rédigés sous la forme définie dans le document COPREC 2 (publié dans le Moniteur du Bâtiment et des travaux Publics n 4954 du 06 Novembre 1998). Ils seront envoyés en 3 exemplaires. LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE 16