Source: http://docplayer.fi/1404176-Kemionsaaren-tuulivoimaselvitys.html
Timestamp: 2016-12-11 08:21:34+00:00
Document Index: 7454032

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS
KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS
Download "KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS"
1 KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS Kuva: Högsåran tuulipuisto Hafmex Wind Oy2 Merja Paakkari (24) Sisällysluettelo: 1. Johdanto Alueiden kuvaus lähtötiedot ja reunaehdot Nordanå Påvalsby Svartnäs Sundvik Tuulisuusanalyysi ja tuotannon arviointi Tuulivoimalan valinta Tuulipuiston kokoluokka Tuotantoarviot Taloudellisuusanalyysi Yhteenveto Copyright Hafmex Wind Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Hafmex Wind Oy:n antamaa kirjallista lupaa.3 Merja Paakkari (24) 1. Johdanto Kemiönsaaren kunnassa toteutetaan Energiaomavarainen Kemiönsaari-hanke, jonka tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä Kemiönsaarella. Hanketta rahoittavat kunta sekä EU:n aluekehitysrahasto Varsinais-Suomen liiton kautta. Energiaomavarainen Kemiönsaari hankkeeseen kuuluu yhtenä osana tuulivoimapotentiaalin kartoittaminen Kemiönsaaren pääsaaren alueella. Varsinais- Suomen liitto on teettänyt selvityksen saariston tuulivoimapotentiaalista i, mutta rannikolta sisämaahan päin ei tarkasteluja ole aiemmin tehty. Tässä työssä keskityttiin kunnan osoittamien alueiden teknistaloudelliseen tarkasteluun. Tarkastelussa arvioitiin koko elinkaaren aikaiset kustannukset sekä vuosituotanto perustuen Suomen Tuuliatlaksen ii lib-tiedostoihin. Tärkeä osa analyysia oli verkkoyhteyksien kuvaus ja hinnoittelu. Tämän työosuuden pohjaksi käytiin keskustelua sekä kantaverkon omistajan Fingrid Oy:n että paikallisen jakeluja alueverkon omistajan Fortum Sähkönsiirto Oy:n kanssa. Työn toteuttamisesta vastasi DI Merja Paakkari Hafmex Wind Oy:sta. Yhteystiedot: Merja Paakkari Hafmex Wind Oy Luoteisrinne 5, Espoo puh sposti.4 Merja Paakkari (24) 2. Alueiden kuvaus lähtötiedot ja reunaehdot Lähempään tarkasteluun valitut alueet etsittiin kunnan toimesta tuulisuuden (Suomen Tuuliatlas) sekä asutuksen perusteella. Pysyvälle ja loma-asutukselle määriteltiin 500 metrin suojavyöhyke. Tavoitteena oli saada mahdollisimman kattava kuva Kemiönsaaren mahdollisuuksista tuulivoiman hyödyntämisessä. Kuvaan 1 on merkitty valitut alueet. Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 867/MML/10 Kuva 1. Tarkasteltavat tuulipuistoalueet Alueet ovat maastoltaan hyvin samankaltaista ja pitkälti metsäpeitteisiä. Laskelmissa oletettiin metsän korkeuden olevan 20 metriä. Alueen maaperä on kallioista ja alavammilta osiltaan suopeitteisiä tai peltoaluetta. Tuulivoimalat voidaan sijoitella mäkien päälle, jolloin useimmissa tapauksissa voidaan perustukset tehdä peruskallion päälle. Laskelmissa on oletettu että kaikki voimalat rakennetaan kallioperustuksella.5 Merja Paakkari (24) Alueille pääsee maitse kahta pääväylää pitkin, joko Perniön tai Paimion kautta. Lisäksi alueella on useampia teollisuussatamia joita voitaneen hyödyntää tuulivoimaloiden kuljetuksissa. Puiston koosta riippuen liitytään joko 20kV jakeluverkkoon tai 110kV kanta- tai alueverkkoon. Paikallinen verkko-operaattori on Fortum Sähkönsiirto Oy, mutta alueelle tulee myös Fingridin 110kV kantaverkko. Fingridin mukaan verkon vastaanottokyky on noin 100 MW, jolloin isot tuulipuistokokonaisuudet ovat alueella mahdollisia. 2.1 Nordanå Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 867/MML/10 Kuva 2. Nordanå Lövböle alueen tuuliresurssikartta 100x100m hilaruudulla Nordanå sijaitsee niemellä Kemiönsaaren länsiosassa. Tuulivoimalle soveltuva alue on laaja, lähes 20 km 2 asutuksen sijoittuessa aivan rannan tuntumaan. Alueelle mahtuisi siten yli 50 MW tuulipuisto. Niemen länsiosa kuuluu Puolustusvoimille.6 Merja Paakkari (24) Tuulisuuden kannalta parhaat olosuhteet sijaitsevat mahdollisimman lännessä tuulisuuden heikentyessä itään päin mentäessä. Kaivos- ja metsätoiminnan myötä alueella on melko kattava ja vahva tieverkko, jota joudutaan kuitenkin laajentamaan sekä vahvistamaan tuulipuiston rakentamis- ja huoltotöitä varten. Laskelmissa oletuksena on, että tuulipuistolle yhteistä tietä joudutaan vahvistamaan ja rakentamaan yhteensä 10 km. Lisäksi kullekin tuulivoimalalle tehdään keskimäärin 0,5 km verran tietä sekä nostoalue. Alue on metsäpeitteistä ja lisäksi alueella on yksi isompi järvi sekä muutamia suoalueita. Mäkien huiput ovat parhaimmillaan 70 metriä merenpinnasta laskettuna. Mäet sijaitsevat alueella siten, että useamman tuulivoimalan kokonaisuudetkin voidaan sijoittaa mäkien päälle, jolloin tavoitetaan paremmat tuuliolosuhteet. Alue sijaitsee noin 5-10 km päässä 110 kv linjasta. Laskelmat tehtiin oletuksella, että 110 kv linjaa joudutaan tarkentamaan 6 km, jonka jälkeen alkaa puiston sisäinen 20 kv verkko.7 Merja Paakkari (24) 2.2 Påvalsby Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 867/MML/10 Kuva 3. Påvalsbyn tuuliresurssikartta 50x50 metrin hilaruudulla Påvalsby sijaitsee lähes keskellä Kemiönsaarta. Påvalsbyn alue on myös hyvin laaja ja sinne mahtuu MW tuulivoimaa. Etelämpänä on vielä lisää asumatonta metsäaluetta, jonne mahtuu toinen yhtä suuri kokonaisuus. Alue on metsäpeitteistä eikä sisällä selkeästi ympäristöään korkeampia kohtia. Korkeimmat mäen huiput ovat hieman yli 40 metriä merenpinnasta. Lisäksi alue sijaitsee suhteellisen kaukana rannikosta mikä vaikuttaa heikentävästi tuulisuuteen. Infrastruktuurin puolesta alue on erittäin hyvä. Dragsfjärdintie kulkee aivan alueen vieressä. Tuulipuiston kokoluokan vuoksi tehtiin kuitenkin teiden osalta samat oletukset kuin Nordanåssa. Lisäksi sekä Fingridin että Fortumin 110 kv sähköasemat sijaitsevat kumpikin noin kilometrin päässä alueelta. Tällöin tuulipuiston sisäinen 20 kv verkko voidaan viedä suoraan sähköasemalle eikä ylimääräistä 110 kv tai 45 kv linjaa tarvitse rakentaa. Tämä alentaa huomattavasti puiston verkkokustannuksia.8 Merja Paakkari (24) 2.3 Svartnäs Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 867/MML/10 Kuva 4. Svartnäsin tuuliresurssikartta 50x50 metrin hilaruudulla Svartnäs sijaitsee lounaaseen Kemiönsaaren pääsaaresta. Alueelle on tällä hetkellä lossiyhteys Lövössä, mutta siltayhteyden on tarkoitus valmistua vuoden 2011 aikana. Tuulipuistoalueen vieressä kulkee Kasnäsin tie. Alue on metsäpeitteinen ja maanpinnan korkeus kasvaa saaren sisäosissa noin 40 metriin. Niemi on tarkasteltavalta kohdalta alle 2 km leveä, jolloin vesistöä on useampaan suuntaan ja siten tuulisolosuhteet erinomaiset. Alueelle mahtuisi maksimissaan kuusi 2-3 MW:n tuulivoimalaa. Sähköverkko muodostaa pullonkaulan alueella. Nykyiseen 20 kv verkkoon on jo liitetty 6 MW tuulivoimaa läheisellä Högsåran saarella. Paikallisen verkkoyhtiön mukaan siirtolinjan koko kapasiteetti on käytetty eikä uutta kapasiteettia voida enää lisätä. Taalintehtaalla sijaitsee lähin kytkinasema, jonne voidaan rakentaa suoraan oma 20 kv merikaapeli. Tämä mahdollistaa kahden 2,5 MW tai kolmen 2 MW tuulivoimalan rakentamisen Svartnäsiin riippuen voimalatyypistä ja sen verkon9 Merja Paakkari (24) kompensointikyvystä. Mahdollista olisi kytkeytyä myös 110 kv verkkoon, mutta tuulipuiston koko ei ole tarpeeksi iso näiden kustannusten kattamiseksi. Laskelmassa oletettiin merikaapeliyhteyden pituudeksi 13 km Taalintehtaalle. Lisäksi Taalintehtaan 20 kv asemalle tarvitaan uusi lähtökenno ja Svartnäsiin vielä kytkinasema, jolloin merikaapeliyhteyden katketessa voitaisiin syöttää rajoitetulla teholla olemassa olevaan verkkoon. 2.4 Sundvik Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 867/MML/10 Kuva 5. Sundvikin tuuliresurssikartta 50x50 metrin hilaruudulla Sundvikin alue on kapea ja pitkä kaistale länsi-itä suunnassa, jonne mahtuisi noin neljä 2-3 MW:n voimalaa. Alueelta löytyy korkeuseroja ja se sijaitsee rannikon tuntumassa. Tosin vallitsevaan tuulensuuntaan nähden ranta on verrattain kaukana. Tuuliolosuhteet ovat kuitenkin alueella kohtuulliset. Tieyhteydet löytyvät perille asti, mutta vaativat vahvistamista sekä voimalakohtaisten huoltoteiden rakentamista. Paikallisen verkkoyhtiön mukaan alueen nykyiseen sähköverkkoon ei todennäköisesti mahdu yhtään tuulivoimaa. Vahvistuksia tekemällä voitaneen saada kytkettyä noin 5 MW nimellistehoa, mutta tämä lisää tuulipuiston kustannuksia.10 Merja Paakkari (24) Toinen vaihtoehto on liittyä 110 kv alue- tai kantaverkkoon Påvalsbyssä, mutta tämä vaatii jo isomman tuulipuiston korkeampien kustannusten kattamiseksi. Laskelmissa oletettiin että nykyiseen verkkoon voidaan liittyä. 3. Tuulisuusanalyysi ja tuotannon arviointi Tuotannon arvioimisessa käytettiin tanskalaisen Risön tutkimuskeskuksen kehittämää WAsP-ohjelmaa iii. Tämä on yleisesti käytössä oleva malli tuulivoimatuotannon arvioimiseksi ja esimerkiksi Suomen Tuuliatlaksen 250x250 m hilaruudun tulokset on laskettu WAsP-ohjelmalla. Lähtöarvoina käytettiin Suomen Tuuliatlaksen internetsivuilta saatavia lib-tiedostoja, joihin on laskettu kahdelletoista eri tuulensuuntasektorille niin sanottu weibull-käyrä, joka kuvaa miten usein tietty tuulennopeus esiintyy kyseisessä hilapisteessä. Tuulennopeusjakauman lisäksi WasP- ohjelmaan syötetään korkeuskäyrät ja tiedot maanpinnan rosoisuudesta sekä käytettävän tuulivoimalan tiedot. Näiden tietojen perusteella WAsP-ohjelma laskee tuotantoarviot määritellylle tuulipuistolle. 3.1 Tuulivoimalan valinta Tuotantoarvioissa käytettiin esimerkkivoimaloina Enerconin E82 tyyppistä nimellisteholtaan 2.3 MW tuulivoimalaa sekä Nordexin N100 tyyppistä 2.5 MW voimalaa. Voimalat poikkeavat teknisesti toisistaan Nordexin edustaessa perinteistä vaihdelaatikollista ratkaisua ja Enercon vaihteetonta tuulivoimalamallia. Lisäksi Nordexin N100 voimala on suunniteltu erityisesti heikkoihin IEC III - luokan tuuliolosuhteisiin (50 vuoden maksimituuli enintään 37,5 m/s), kun Enerconin E82 soveltuu IEC II luokan tuuliolosuhteisiin (50 vuoden maksimi 42,5 m/s). Huomioitava seikka on että Svartnäsin alueella tuulisuus on niin hyvä ettei N100 - malli tule siellä kyseeseen liian suurten kuormitusten takia. Svartnäs onkin laskettu N90 voimalalla ja 80 metrin tornin korkeudella ja E82 tapauksessa 85 metrin tornin korkeudella. Taulukkoon 1 on listattu käytetyt tuulivoimalamallit sekä niiden dimensiot ja tuulisuusluokat. Taulukko 1. Tiedot laskelmissa käytetyistä tuulivoimalamalleista Valmistaja Malli Nimellisteho Roottorin halkaisija Tornin korkeus Tuuliluokka Nordex N MW 99.8 m 100 m IEC IIIA Nordex N MW 90 m 80 m IEC IIA Enercon E MW 82 m 85 tai m IEC IIA11 Merja Paakkari (24) 3.2 Tuulipuiston kokoluokka Laskelmat tehtiin Svartnäsin ja Sundvikin tapauksessa kahdelle tuulivoimalalle kun taas Påvalsbyn ja Nordanån alueille sijoitettiin 12 voimalaa kuhunkin. Jälkimmäisille alueille mahtuu suuremmatkin kokonaisuudet, mutta edellä mainitun kokoluokan oletettiin kuvaavan alueiden potentiaalia tämän työn tarkoituksiin nähden riittävällä tasolla. Suuremmat kokonaisuudet tuovat kustannusetua esimerkiksi sähköverkkoon liitynnän osalta. Tuulivoimaloiden sijoittelu eri alueilla on esitetty kuvissa 2-5. Kuviin on laitettu vuosituotannon jakautuminen sektoreittain. Sektoreita on 12 ja yksi sektori on 30 o. Sektorit kuvaavat siten tuotannon painottumista eri tuulensuunnille. Kuvista nähdään, että tärkein tuulensuunta on lounaasta, mutta myös luoteistuulet erottuvat useimmilla paikoilla. Tämä tulee huomioida tuulivoimaloiden sijoittelussa siten että tuulivoimaloiden etäisyys toisistaan vallitsevaan tuulensuuntaan tulee olla riittävä. Yleisesti käytetään vähintään viisi kertaa roottorin halkaisijan pituista välimatkaa, mutta vallitsevaan tuulensuuntaan välimatka olisi hyvä olla tätäkin enemmän. Liian lähekkäin sijoitetut voimalat varjostavat huomattavasti toisiaan, mikä vaikuttaa vähentyneenä tuotantona sekä lisääntyvänä kuormituksena. Jonkin asteista häviötä kuitenkin aina syntyy tuulipuistossa. Kuviin tämä ns. varjostushäviö on merkitty kullekin sektorille punaisella eli sillä kuvataan minkä verran kullakin tuulensuuntaa kuvaavalla sektorilla menetetään tuotantoa.12 Merja Paakkari (24) Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 867/MML/10 Kuva 6. Tuulivoimaloiden sijoittelu Nordanån alueella13 Merja Paakkari (24) Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 867/MML/10 Kuva 7. Tuulivoimaloiden sijoittelu Påvalsbyn alueella14 Merja Paakkari (24) Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 867/MML/10 Kuva 8. Tuulivoimaloiden sijoittelu Svartnäsin alueella Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 867/MML/10 Kuva 9. Tuulivoimaloiden sijoittelu Sundvikin alueella15 Merja Paakkari (24) 3.3 Tuotantoarviot Taulukossa 2. on esitetty tuotantoarviot molemmille esimerkkivoimaloille ja Svartnäsin tapauksessa olosuhteisiin paremmin soveltuville voimalatyypeille. Tulokset on annettu sekä brutto- että nettomääräisenä, joista jälkimmäisessä on huomioitu tuulivoimaloiden aiheuttama varjostus toisiinsa nähden, mikä johtaa tuotannon pienenemiseen. Tämän varjostuksen vaikutusta kuvaa myös puistohäviö (%), mikä on isommissa tuulipuistoissa luonnollisesti suurempi kuin kahden voimalan tapauksessa. Taulukossa sarake yhteensä kuvaa koko tuulipuiston tuotantoa, keskiarvo on tuulipuiston tuulivoimaloiden keskimääräinen tuotanto. Minimi ja maksimi puolestaan heikoimman ja parhaimman tuulivoimalan tuotanto. Taulukko 2. Tuulipuistojen tuotantoarviot laskettuna Nordexin N100/N90 mallille ja Enerconin E82 mallille NORDANÅ 12 x N m 12 x E m Yhteensä Keskiarvo Minimi Maksimi Yhteensä Keskiarvo Minimi Maksimi Brutto tuotanto [MWh] Netto tuotanto [MWh] Puistohäviö [%] PÅVALSBY 12 x N m 12 x E m Yhteensä Keskiarvo Minimi Maksimi Yhteensä Keskiarvo Minimi Maksimi Brutto tuotanto [MWh] Netto tuotanto [MWh] Puistohäviö [%] SVARTNÄS 2 x N90-80m 2 x E82-85m Yhteensä Keskiarvo Minimi Maksimi Yhteensä Keskiarvo Minimi Maksimi Brutto tuotanto [MWh] Netto tuotanto [MWh] Puistohäviö [%] SUNDVIK 2 x N m 2 x E m Yhteensä Keskiarvo Minimi Maksimi Yhteensä Keskiarvo Minimi Maksimi Brutto tuotanto [MWh] Netto tuotanto [MWh] Puistohäviö [%] WAsP-ohjelmalla päästään parhaimmillaan tarkkuuteen +/-10% käyttämällä hyvälaatuista ja edustavaa mittausdataa tarkasteltavalta alueelta. Tässä tapauksessa mittausdataa ei ollut käytettävissä ja tuotantoarviot perustuivat puhtaasti Suomen Tuuliatlaksesta saatuihin 2,5x2,5 km hilaruudun lib-tiedostoihin, joita käytetään WasP-ohjelmassa. Tarkkuuden oletetaan siten olevan pikemminkin luokkaa +/-15%. Tällä epävarmuudella laskettuna saadaan taulukossa 3. annetut arvot vuosituotannolle eri todennäköisyyksillä. P50-lukema on WAsP ohjelmalla16 Merja Paakkari (24) saatu arvio nettotuotannosta eli tämä vuosituotanto saavutetaan 50% todennäköisyydellä. P75 luku saavutetaan vastaavasti 75% ja P90 90% todennäköisyydellä. P90 lukua käytetään yleisesti rahoitusneuvotteluissa, joissa pyritään mahdollisimman varmoihin lukuihin. Siten P90 luku valittiin myös kustannuslaskelmien pohjaksi. Taulukkoon on laskettu lisäksi huipunkäyttöaika P90 luvulle eli tuulipuiston vuosituotanto jaettuna puiston nimellisteholla. Taulukko 3. Tuotantolukujen P50, P75 ja P90 arvot sekä huipunkäyttöaika Nordanå Sundvik Påvalsby Svartnäs 12xN100 12xE82 2 x N100 2xE82 12 x N100 12xE82 2xN90 2xE82 P P P Huipunkäyttöaika Kuva 10. Huipunkäyttöaika (tuntia) esimerkkinä käytetyille tuulivoimalamalleille vuosituotantoarvoilla P50 ja P90 Kuvassa 6 on huipunkäyttöajat annettu kullekin alueelle ja kullekin voimalamallille sekä WAsP laskennan pohjalta (P50 arvo) että P90 arvona. 90% todennäköisyydellä saavutettu tuotanto on siis huomattavasti vähemmän kuin WasP-ohjelmalla laskettu keskimääräinen arvo. Esimerkiksi käytettäessä N100 tuulivoimalamallia Nordanåssa WasP-laskennalla saatu huipunkäyttöaika on 3000 h kun P90 arvoa käyttäen ollaan lukemassa 2418 h.17 Merja Paakkari (24) Kuvasta nähdään lisäksi että Svartnäsin alueella E82 tuulivoimala tuottaa paremmin kuin N90, kun muissa tapauksissa N100 on E82 tuottavampi. Tämä johtuu siitä että Nordanån, Påvalsbyn ja Sundvikin alueilla voidaan käyttää isompaa 100 metrin roottoria ja siten tuotantokin on huomattavasti pienempiroottorista Enerconia parempi. Myös N90 tuulivoimalan roottori on hieman E82 roottoria isompi, mutta tässä tapauksessa Enerconin tehokäyrä sopii paremmin Svartnäsissä vallitseviin tuuliolosuhteisiin ja antaa siten paremman tuotannon. Syöttötariffin pohjana käytetyissä laskelmissa käytettiin huipunkäyttöaikaa 2400 h/a ja tämä arvo ylittyy laskelman perusteella vain Svartnäsissä kummallakin voimalalla ja Nordanåssa N100-voimalalla. Högsåran mittausten perusteella Tuuliatlas hieman yliarvioi tuulisuusarvoja saaristossa. Högsåran masto on 70 metriä korkea ja sijaitsee noin 26 metriä merenpinnan yläpuolella. Hösgårassa mitattu keskituulennopeus on noin 0,4 m/s vähemmän kuin Tuuliatlaksen antama lukema mittauspisteessä. Tämä tulee huomioida varsinkin Svartnäsin alueella. Muilla alueilla tilanne saattaa olla parempi sillä Suomen Tuuliatlaksen taustatietojen mukaan lähellä rannikkoa sijaitsevien mastojen kohdalla malli näyttäisi yliarvioivan tuulen nopeutta enemmän kuin kauempana sisämaassa tai avoimella merialueella sijaitsevien mastojen kohdalla. ii 4. Taloudellisuusanalyysi Tuulivoimahankkeet ovat investointivaltaisia. Suurin osa kustannuksista toteutuu jo rakentamisvaiheessa. Taloudellisuusanalyysissa investointikustannukset jaettiin seuraaviin kokonaisuuksiin, missä prosenttiosuudet kuvaavat miten osuudet vaihtelevat neljällä tutkitulla alueella: o Suunnittelu ja esiselvitykset 1-3% o Tuulivoimala sis. nostot ja kuljetuksen 70-82% o Perustukset ja maanrakennus 11-12% o Sähkökytkennät ja -verkkokustannukset 4-16% o Muut n.1% Näistä osioista Suunnittelu ja esiselvitykset sisältävät mm. tuulimittaukset, lupaprosessit sekä tarvittavan infran suunnittelun. Nämä kustannukset riippuvat jonkin verran tuulipuiston koosta ja alueesta, esimerkiksi YVA prosessia ei18 Merja Paakkari (24) välttämättä tarvita kahden tuulivoimalan kokonaisuudelle. Toisaalta osa kustannuksista, esimerkiksi tuulimittaukset, ovat lähes samanhintaiset riippumatta tuulipuiston koosta. Isomman tuulipuiston osalta voidaan kuitenkin nähdä tarpeen tehdä täydentäviä mittauksia laajemmalta alueelta useammilla mittausmastoilla tai hyödyntäen esimerkiksi sodaria (kaikuluotaukseen perustuva tuulen nopeuden ja suunnan mittaus). Nostot ja kuljetukset sisältyvät usein tuulivoimalan hintaan. Kustannukset vaihtelevat tuulipuiston koon ja sijainnin mukaan ja siten myös yksittäisen tuulivoimalan hinnassa on puistokohtaisia eroja. Tässä laskelmassa eroa ei kuitenkaan huomioitu. Perustukset ja maanrakennus osio sisältää myös tiestön rakentamisen. Nämä kustannukset riippuvat hyvin paljon siitä miten hyvin olemassa olevia teitä voidaan hyödyntää ja minkälaiselle maapohjalle uudet tiet tullaan perustamaan. Suolle rakentaminen on huomattavasti kalliimpaa kuin kovalle maalle. Metsäautotiet jotka on mitoitettu tukkirekkoja varten soveltuvat myös tuulivoimaloiden kuljettamiseen kunhan mutkien kääntösäteet ovat riittävät pitkien osien kuljettamiseen. Perustuksia on useita tyyppejä joista maalle käytetään gravitaatioperustaa ja kallioperustusta. Gravitaatioperustassa koko tarvittava vastavoima tulee laajasta betonijalustasta kun taas kallioperustuksessa vastavoima otetaan peruskalliosta ankkureiden avulla. Laskelmissa oletettiin käytettävän kallioperustusta. Suurin muuttuva tekijä eri alueiden välillä on verkkoliityntä. Kustannukset eroavat paljon riippuen siitä miten kaukana verkko on ja mihin jännitetasoon liitytään. Siten sähkökytkennät- ja verkkokustannukset -osio on ratkaiseva kannattavuuden osalta. Vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset jaettiin puolestaan seuraaviin osioihin: o Huolto ja ylläpito voidaan laskea kiinteänä hintana tai tuotantoon sidottuna o Maanvuokra - kiinteä tai tuottoihin sidottu o Sähkönsiirto vaihtelee riippuen liitytäänkö jakelu- vai kantaverkkoon o Kiinteistövero 1% tornin ja konehuoneen hinnasta, josta huomioidaan 70% o Vakuutusmaksut - vaihtelee kattavuuden mukaan o Tasekustannukset - 2 /MWh syöttötariffityöryhmän mukaan o Hallinnointikulut - riippuvat puiston koosta Käyttö- ja ylläpitokustannuksille käytettiin vuotuisena inflaatiokertoimena 2%.19 Merja Paakkari (24) Tuotot jakautuvat sähköstä saatuun maksuun sekä syöttötariffiin, jotka tekevät yhteensä 83,5 /MWh. Jos hankkeet etenevät nopeasti on vuoteen 2015 asti aikaa saada korotettua tariffia 105,3 /MWh kolmelle ensimmäiselle vuodelle. Syöttötariffille ei tule inflaatiokerrointa. Sähkönhinta syöttötariffiajan (12v) päätyttyä oletettiin olevan 50 /MWh lisättynä 2% inflaatiokertoimella. Tuulivoimaloiden käytettävyydeksi oletettiin 95% eli tämän ajan ne ovat toimintakuntoisia. Käytettävyyden oletettiin pysyvän samana koko eliniän ajan. Tämä riippuu kuitenkin tuulivoimalamallista ja huoltosopimuksista. Taloudellisten laskelmien pohjana on käytetty syöttötariffityöryhmän arvioita taloudellisista parametreista, jotka löytyvät taulukosta 4. iv Taulukko 4. Taloudelliset parametrit syöttötariffityöryhmän mukaan Taloudelliset parametrit Oman pääoman osuus 30 % Oman pääoman tuottovaatimus 10 % Lainapääoman korko 5 % Kirjanpidollinen poistoaika 15 Laina-aika 12 Tuen maksatusaika 12 Taulukossa 5 löytyy yhteenveto kustannuksista. Kullekin tuulipuistolle on laskettu sisäinen korkokanta (IRR) sekä nettonykyarvo (NPV) 10% oman pääoman tuottovaatimukselle koko elinkaaren aikaiset kustannukset huomioiden. Taulukko 5 sisältää myös käyttö- ja ylläpitokustannukset verrattuna investointikustannuksiin sekä asennettua kilowattia kohden. Käyttö- ja ylläpitokustannuksiin vaikuttavat tuulipuiston koko ja vuotuinen sähköntuotanto, sillä osa vuotuisista kustannuksista on sidottu vuosituotantoon.20 Merja Paakkari (24) Taulukko 5. Tulokset taloudellisuusanalyysista eri tuulipuistoille käyttäen N100/N90 tuulivoimalaa. Projektin kustannukset (k ) Nordanå Påvalsby Svartnäs Sundvik Esiselvitykset + suunnittelu Tuulivoimalat sis. kuljetus ja asennus Perustukset ja maanrakennus Verkko- ja kytkentäkustannukset Muut kulut Yhteensä Kustannukset /kw IRR 7 % 1 % 8 % 1 % NPV 10% tuottovaatimuksella Vuotuiset käyttö-ja ylläpitokustannukset % investointikuluista 2,2 % 2,1 % 2,8 % 2,8 % /kw Annetuilla lähtöarvoilla kaikki pääsevät positiiviseen sisäiseen korkokantaan, mutta yksikään ei yllä omalle pääomalle annettuun 10% tuottovaatimukseen. Siten nettonykyarvo jää kaikilla negatiiviseksi. Laskelman tulokset luonnollisesti vaihtelevat riippuen siitä minkälaisia lähtöarvoja käytetään. Näiden vaikutusta lopputulokseen tarkastellaan niin sanotulla herkkyysanalyysilla. Kuvassa 7 on herkkyysanalyysin tulokset eli lähtöarvojen muuttamisen vaikutukset sisäiseen korkokantaan laskettiin käyttäen perustapauksena taulukon 5 laskelmaa.21 Merja Paakkari (24) Kuva 11. Herkkyysanalyysin tulokset sisäiseen korkokantaan muuttamalla eri lähtöarvoja Syöttötariffia tullaan maksamaan korotetusti kolmen ensimmäisen vuoden ajalta aina vuoteen 2015 asti eli maksimimäärän korotettua tukea voi saada kun tuulipuisto pääsee tariffin piiriin mennessä. Korotetulla tariffilla on luonnollisesti positiivinen vaikutus projektin kannattavuuteen ja kaikki alueet yltävät positiiviseen tulokseen. 10%:in tuottovaatimukseen yltää kuitenkin vain Svartnäs. Mikäli tuotantolaskelmien epävarmuus saadaan laskettua tarkempien mittausten myötä 10%:iin käytetyn 15% sijaan ja tuuliolosuhteet osoittautuvat arvioidun suuruiseksi eli laskelmissa käytetty P90 tuotantomäärä on korkeampi, on tälläkin merkittävä positiivinen vaikutus projektin kannattavuuteen. Samalla tämä antaa myös viitettä siitä, että mikäli mittauksissa todetaankin paremmat tuuliolosuhteet, nousee kannattavuuskin huomattavasti. Tämä puolustaa tarkkojen mittausten tekemistä projektialueella. Kustannusarvio ja sen oikea suuruusluokka on luonnollisesti hyvin tärkeä osa kannattavuuslaskelmaa. 10% heitto kustannuksissa merkitsee useiden prosenttiyksiköiden eroa sisäisessä korkokannassa. Siten laskelmia on syytä päivittää projektin edetessä pyytämällä tuulivoimalavalmistajilta ja muilta tarvittavilta22 Merja Paakkari (24) alihankkijoilta tarkentavia budjettitarjouksia. Myös laina- ja poistoajan pituuksilla sekä lainan korkokannalla on vaikutusta lopputulokseen. Laskelmassa käytettiin periaatteena yrityksen omistajalle kuuluvaa rahoituskulujen ja verojen jälkeistä vuosittaista nettotuottoa, joista sisäinen korko on laskettu omistajan sijoitukselle. Mikäli investoinnin kannattavuutta tarkastellaan tuulivoimainvestoinnin tekevälle yhtiölle tulevan vapaan kassavirran kautta, arvioidaan vuosittaisten tuottojen, kulujen ja mahdollisten investointien nettovaikutus yhtiön kassavarojen kasvuun. Verot huomioidaan poistoilla vähennetystä käyttökatteesta yhteisöverokannan mukaisesti. Investoinnin tuottovaatimus määritellään oman ja vieraan pääoman painotetun keskikoron mukaisesti. Jos korkokulujen verovähennysvaikutusta ei huomioida kassavirtalaskelmassa, se otetaan huomioon tuottovaatimuksessa. Kun oman pääoman tuottovaatimuksena on 10 % ja lainan korko tässäkin 5 %, on oman ja vieraan pääoman suhteessa 30/70 lasketun pääoman keskimääräinen kulu ja tuottovaatimus 6,5 %. Odotetun kassavirran nettonykyarvoarvo saadaan diskonttokoron avulla. Mikäli diskonttokorko ylittää tuottovaatimuksen, on hanke kannattava. Tässä raportissa esitetyillä parametreilla laskettu kullekin tuulipaikalle perustetun yhtiön saavuttama diskonttokorko on seuraava: Svartnäs 8,2%, Lövböle 8%, Sundvik 5,2% ja Påvalsby 5%. Tuloksen mukaan Svartnäs ja Lövböle täyttävät asetetun tuottovaatimuksen, Sundvik ja Påvalsby jäävät sen alle. Molemmilla menetelmillä päädytään siis yhteneväiseen tulokseen. 5. Yhteenveto Laskelmien perusteella voidaan sanoa että Påvalsby ja Sundvik eivät saavuta kannattavuutta käytetyillä lähtöarvoilla, nykyisillä investointikustannuksilla ja sähköstä saatavalla hinnalla. Mikäli tuotantolaskelmien epävarmuutta saadaan pienennettyä ja kustannuksia laskettua päästään parempaan tulokseen näilläkin alueilla. Myös kolmen vuoden korotettu syöttötariffi antaa merkittävän positiivisen lisän. Lisäksi pääoman tuottovaatimukset ja rahoitusmahdollisuudet ovat eri tuulivoimayhtiöillä erilaiset, mikä vaikuttaa hankkeiden toteutusmahdollisuuksiin. Tuulivoimatekniikka kehittyy jatkuvasti, jolloin laitteiden tehokkuus paranee, uudet tornimallit voivat olla edullisempia, voimaloiden hinnat voivat alentua jne. joten laskelmat kuvaavat tilannetta tällä hetkellä. Sundvikissa on mahdollista yhdistää alueeseen etelämpänä sijaitseva asumaton metsävyöhyke, jolloin päästään MW tuulipuistokokoluokkaan. Tällöin voidaan sähkö siirtää 110 kv alue- tai kantaverkkoon esimerkiksi 45 kv linjalla, jonka23 Merja Paakkari (24) lupaprosessi on hieman 110 kv ilmajohtoa kevyempi. Matkaa on kuitenkin yli 10 km Påvalsbyn sähköasemalle, joten kannattavuus voi silti olla riittämätön. Samaan 110 kv sähköaseman katkaisijakenttään voidaan liittää useampi tuulipuisto, jolloin kustannukset tältä osin voitaisiin jakaa useamman puiston kesken. Tällöin heikommatkin alueet voivat ylittää kannattavuuden rajan. Påvalsbyn osalta voidaan tarkastelut tehdä vielä muilla heikkoihin tuuliolosuhteisiin soveltuvilla tuulivoimaloilla ja suuremmalla nimellisteholla. Myös isompi tuulipuistokoko tai kytkentäkustannusten jakaminen toisen tuulipuiston kanssa voivat edesauttaa kannattavuuden saavuttamisessa. Svartnäs puolestaan on tuuliolosuhteiltaan hyvä paikka. Ratkaiseva tekijä siellä on sähkön siirto, jonka osalta kustannukset ovat korkeat johtuen merikaapelin rakentamisesta Taalintehtaalle. Laskelmien perusteella jopa merikaapelin kustannukset olisi mahdollista kattaa mikäli tuotantoluvut pitävät paikkansa. Kustannukset ovat kuitenkin niin suuret, että tuotantomäärä tulisi varmentaa mittauksin. Svartnäsin alueen tuulisuuden varmistamiseksi voisi kuitenkin riittää esimerkiksi puolen vuoden sodar mittaukset ja vertailu Högsåran mittauksiin. Suuren tuulipuiston kannalta mielenkiintoisin paikka on Nordanån-Lövbölen alue. Siellä on laajat asumattomat alueet sijoittaa tuulivoimaa sekä alue on on riittävän lähellä 110 kv sähköasemaa. Nordanån tuuliolosuhteet ovat tuuliatlaksen perusteella riittävät kannattavuuden saavuttamiseksi. Ison tuulipuiston toteuttaminen vaatii kuitenkin tuulimittaukset tuuliolosuhteiden varmentamiseksi ja siten tarkemman taloudellisuusanalyysin tekemiseksi. Muiden kuin tässä työssä läpikäytyjen alueiden osalta voidaan karkeasti sanoa, että kannattavuuden rajaksi tulee noin 7 m/s keskituulennopeus ja alle 10 km etäisyys sähköverkkoon. Jälkimmäinen tarkoittaa 110 kv rengasverkon tapauksessa etäisyyttä kytkinasemalle Påvalsbyhyn (Fortum tai Fingrid) tai säteittäisen verkon tapauksessa (esim Fortumin alueverkko Paraisille) lyhintä etäisyyttä kyseiseen johtolinjaan. Kytkennät tulee kuitenkin aina varmistaa sähköverkon omistajalta tuulipuistoa suunniteltaessa. Suomen tuuliatlaksen 250x250 m hilaruudulla pienempikin, noin 6,5 m/s, keskituulennopeus on riittävä, jos alueelta löytyy suuria korkeuseroja, jolloin mäkien päällä päästään annettua keskiarvoa parempiin tuulisuuksiin. Tarkastelun perusteella Kemiönsaarelta löytyy useita tuulipuistolle soveltuvia alueita. Tämä työ on tehty puhtaasti teknistaloudelliseksi selvitykseksi eikä esimerkiksi ympäristö- tai tutkavaikutuksia ole otettu huomioon. Näytä lisää
Tuulivoiman mahdollisuudet sisämaassa Tuulivoimahankkeen vaiheet Pieksämäen kaupungintalo 18.11.2010 Miksi tuulivoimaa? Ilmainen ja uusiutuva kotimainen polttoaine Tuotannossa ei aiheudu päästöjä maahan, Lisätiedot Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet
Merja Paakkari 16.11.2011 1(19) Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus 100m/ WAsP [m/s] Vuosituotanto 100m / WAsP [GWh] Tuulipuiston maksimikoko [MW] Lisätiedot Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2
Merja Paakkari 20.11.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M / MW] Etäisyys 110kV Lisätiedot Erkki Haapanen Tuulitaito
SISÄ-SUOMEN POTENTIAALISET TUULIVOIMA-ALUEET Varkaus Erkki Haapanen Laskettu 1 MW voimalalle tuotot, kun voimalat on sijoitettu 21 km pitkälle linjalle, joka alkaa avomereltä ja päättyy 10 km rannasta Lisätiedot Tuulivoimaa sisämaasta
Tuulivoimaa sisämaasta SISÄ-SUOMEN SUOMEN POTENTIAALISET TUULIVOIMA-ALUEET ALUEET Saarijärvi 25.1.2011 Erkki Haapanen www.tuulitaito.fi Tekijänoikeuksista Huom. Mikäli tässä esityksessä olevia karttoja Lisätiedot BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta
BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta Tuulipuiston investointi ja rahoitus Tuulipuistoinvestoinnin tavoitteet ja perusteet Pitoajalta lasketun kassavirran pitää antaa sijoittajalle Lisätiedot Tuulivoiman teknistaloudelliset edellytykset
Tuulivoiman teknistaloudelliset edellytykset Erkki Haapanen, DI erkki.haapanen@tuulitaito.fi +358505170731 puh. www.tuulitaito.fi 25.2.2011 Tuulitaito Karttojen, kuvien ja tekstien tekijänoikeuksista Pohjakartta-aineisto: Lisätiedot Joensuu 25.2.2011 Merja Paakkari, Hafmex Wind Oy
Joensuu 25.2.2011 Merja Paakkari, Hafmex Wind Oy Esityksen sisältö Hafmex Wind Oy Tuulivoiman tilanne Tuulivoima hankkeet Högsåran projekti Hafmex Wind Oy Tuulivoima-alalla vuodesta 2000 Tuulivoimalavalmistajan Lisätiedot Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet
Merja Paakkari 28.07.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M /MW] Etäisyys 110kV Lisätiedot Tuulesta temmattua rahaa. Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 25.2.2011 Joensuu
Tuulesta temmattua rahaa Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 25.2.2011 Joensuu Oma tuulivoimala Tuotantokustannus korkea markkinahintaan verrattuna Alle 500 kw Lisätiedot Tuulesta temmattua rahaa. Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 30.3.2011 MTK- Häme
Tuulesta temmattua rahaa Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 30.3.2011 MTK- Häme Oma tuulivoimala Tuotantokustannus korkea markkinahintaan verrattuna www.tuuliatlas.fi, Lisätiedot Saarijärvi i 25.1.2011 Merja Paakkari, Hafmex Wind Oy
Saarijärvi i 25.1.2011 Merja Paakkari, Hafmex Wind Oy Esityksen sisältö Hafmex Wind Oy Sli Selvityksen sisältö iälö Alueiden läpikäynti Verkkokysymykset Ehdotetut alueet jatkotarkasteluihin Hafmex Wind Lisätiedot Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen
Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg Lisätiedot Aluekuvaukset teknistaloudelliseen analyysin otetut alueet
Aluekuvaukset teknistaloudelliseen analyysin otetut alueet Savonlinna, Pihlajaniemi Kriteeri Tieto Tuulisuus Tuuliatlaksen mukaan 100 m:n korkeudessa 6,2-6,9 m/s Etäisyys 110 kv:n voimajohtoon 2 km Tiestö Lisätiedot Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012
SMG-4500 Tuulivoima Kuudennen luennon aihepiirit Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset Aiheeseen liittyvä termistö Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä Suomen tuulivoimatuotanto 1 AIHEESEEN LIITTYVÄ Lisätiedot Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010
Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010 Perustettu 1988 Suomen Tuulivoimayhdistys ry Jäsenistö: 100 yritystä Lähes 200 yksityishenkilöä Foorumi tuulivoimayrityksille Lisätiedot TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA
TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA 1.10.2015 LOPPURAPORTTI Pöyry Finland Oy pidättää kaikki oikeudet tähän raporttiin. Tämä raportti on luottamuksellinen Lisätiedot Keski-Suomen tuulivoima-alueet Pihlajakoski - Kärpänkylä
Keski-Suomen tuulivoima-alueet Pihlajakoski - Kärpänkylä Teknis-taloudellinen tarkastelu Pihlajakoski - kaava Pihlajakoski kahtena alueena Iso-Pihlajajärven pohjoispuolella 19 voimalan puisto Kärpänkylä Lisätiedot Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke
n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa Lisätiedot POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI
POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Lisätiedot Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon
Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon 27.7.2015 Raportin laatinut: Tapio Pitkäranta Diplomi-insinööri, Tekniikan lisensiaatti Tapio Pitkäranta, tapio.pitkaranta@hifian.fi Puh: Lisätiedot TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013
1 TUULIVOIMAA KAJAANIIN Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 UPM Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista Lisätiedot Tuulivoima ja maanomistaja
Tuulivoima ja maanomistaja Ympäristöasiamiespäivät Marraskuu 2012 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Miksi tuulivoimaa? Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite 20-20-20 Tuulivoima Lisätiedot TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011
TUULIVOIMATUET Urpo Hassinen 10.6.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN VELVOITEPAKETTI EU edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus Lisätiedot Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi.
TIETOA TUULIVOIMASTA: Maailman tuulipäivä 15.6. Maailman tuulipäivää vietetään vuosittain 15.kesäkuuta. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta tuulivoimasta ja sen mahdollisuuksista energiantuotannossa Lisätiedot Bioenergia on maaseudun mahdollisuus Paikalliset ratkaisut -seminaari 11.9.2012 Esittely: Ilpo Mattila MTK
Bioenergia on maaseudun mahdollisuus Paikalliset ratkaisut -seminaari 11.9.2012 Esittely: Ilpo Mattila MTK 1.1.2007 Osasto / Yksikkö / Etunimi Sukunimi 2 1.1.2007 Osasto / Yksikkö / Etunimi Sukunimi 3 Lisätiedot Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013
Tuulivoimapuisto, Savonlinna Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoima maailmalla Tuulivoimalla tuotettiin n. 2,26 % (282 482 MW) koko maailman sähköstä v. 2012 Eniten tuulivoimaa on maailmassa Lisätiedot ESISELVITYS MERENKURKUN KIINTEÄN YHTEYDEN JA TUULIVOIMAN SYNERGIAEDUISTA. Merenkurkun neuvosto 2009
ESISELVITYS MERENKURKUN KIINTEÄN YHTEYDEN JA TUULIVOIMAN SYNERGIAEDUISTA Merenkurkun neuvosto 2009 Merenkurkun tuulivoimavisio 2 Esiselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Tavoitteet Selvittää tuulivoimatuotannon Lisätiedot 5.11.2010 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1
5.11.2010 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulihanke Satakuntaliitto Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää tuulivoimalle parhaiten soveltuvat alueet. Lisätiedot Primäärienergian kulutus 2010
Primäärienergian kulutus 2010 Valtakunnallinen kulutus yhteensä 405 TWh Uusiutuvilla tuotetaan 27 prosenttia Omavaraisuusaste 32 prosenttia Itä-Suomen* kulutus yhteensä 69,5 TWh Uusiutuvilla tuotetaan Lisätiedot PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen
BIOENERGIA-ALAN TOIMIALAPÄIVÄT, 31.3.- 1.4.2011 - Suomen Hyötytuuli Oy - Tuulivoimatuotannon edellytykset Suomen Hyötytuuli Oy Ralf Granholm www.hyotytuuli.fi SUOMEN HYÖTYTUULI OY Vuonna 1998 perustettu Lisätiedot Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1
Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Hanke-esittely Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää Lisätiedot Maatilan Energiahuolto TUULIVOIMA HEINOLA OY. Martti Pöytäniemi, RUOVESI
Ita, kic SSNÄj0KI 3-6.7.2OI3.. TUULIVOIMA HEINOLA OY Martti Pöytäniemi, RUOVESI Talvella 203 käynnistynyt kw:n Bonus voimala sijaitsee Ruoveden Kytövuorella ( m). Maston mitta m ja siiven pituus 22 m. Lisätiedot Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto. Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012
Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012 Suomen tavoitteet vuoteen 2020 mennessä Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian käytön osuuden noin 20 %:iin Tämän Lisätiedot Maatuulihankkeet mahdollistavat teknologiat. Pasi Valasjärvi
Maatuulihankkeet mahdollistavat teknologiat Pasi Valasjärvi Sisältö Yritys ja historia Mikä mahdollistaa maatuulihankkeet? Tuotetarjonta Asioita, joilla tuulivoimainvestointi onnistuu Verkkovaatimukset Lisätiedot HANKEPALVELUT. Tuulivoimapalvelut 1 (5) 1 Esiselvitys
Tuulivoimapalvelut 1 (5) HANKEPALVELUT 1 Esiselvityksessä tavoitteena on tarkastella ja arvioida alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon tuulisuuden, infrastruktuurin, maankäytöllisten, ympäristöllisten Lisätiedot Tuulimittausten merkitys ja mahdollisuudet tuulipuiston suunnittelussa ja käytössä
Tuulimittausten merkitys ja mahdollisuudet tuulipuiston suunnittelussa ja käytössä Energiamessut 2010 Tampere Erkki Haapanen, DI erkki.haapanen(at)tuulitaito.fi Miksi tämä esitys Suomessa yleisin tuulivoimalan Lisätiedot Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu
Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli Lisätiedot Tuulivoima tilannekatsaus kantaverkon näkökulmasta. Verkkotoimikunta 3.12.2012 Parviainen
Tuulivoima tilannekatsaus kantaverkon näkökulmasta Verkkotoimikunta 3.12.2012 Parviainen Tuulivoima Suomessa Elokuussa 2012 Suomessa oli toiminnassa 145 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti oli 234 Lisätiedot TuuliWatti rakentaa puhdasta tuulivoimaa 19.10.2011
TuuliWatti rakentaa puhdasta tuulivoimaa 19.10.2011 Päivän ohjelma 19.10.2011 Jari Suominen,Toimitusjohtaja, TuuliWatti Oy Antti Heikkinen, Toimitusjohtaja, S-Voima Oy Antti Kettunen, Tuulivoimapäällikkö, Lisätiedot Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti
Tornio 24.5.2012 Tuulivoimala on vaativa hanke Esim. viljelijän on visioitava oman tilansa kehitysnäkymät ja sähkötehon tarpeet Voimalan rakentaminen, perustuksen valu ja lujuuslaskelmat ovat osaavien Lisätiedot Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw
PORI YLIOPISTOKESKUS 21.9.2010 Esa Salokorpi Cell +358 50 1241 esa@nac.fi Oy Nordic AC Ltd Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw Modulaarinen rakenne Lisätiedot Tuulisuuden kartoitus Suomessa
Tuulisuuden kartoitus Suomessa Tuuliatlas on tärkeä tietolähde Tuuliatlas-hanke Nykyinen tuuliatlas on vuodelta 1991 Kuvaa tuulioloja 30 40 metrin korkeudelta Puutteellinen ja epätarkka Vanhasen II hallituksen Lisätiedot Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso 20.11.2013
Tuulivoimaa Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso 20.11.2013 Tuulivoiman kilpajuoksu Kymmenet erilaiset yhtiöt lähteneet kisaan tuulivoiman rakentamisesta Osa energiayhtiöitä, osa kehittäjiä Valtion syöttötariffi Lisätiedot ENERGIAKOLMIO OY. Tuulivoiman rooli Suomen energiatuotannossa. Jyväskylän Rotary klubi 13.1.2014. Energiakolmio Oy / 13.1.2014 / Marko Lirkki
ENERGIAKOLMIO OY Tuulivoiman rooli Suomen energiatuotannossa Jyväskylän Rotary klubi 13.1.2014 Energiakolmio Oy / 13.1.2014 / Marko Lirkki ENERGIAKOLMIO OY Energiakolmio on Suomen johtava riippumaton energiamarkkinoiden Lisätiedot Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto
Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Merikaarrontie N Torkkola Vähäkyrö 7 Torkkolan tuulivoimapuisto sijaitsee Vaasassa, Merikaarrontien varrella, Kyrönjoen eteläpuolella. Pinta-ala: noin 1 000 Lisätiedot Suomen Tuuliatlaksen karttaliittymän hyödyntäminen E-farm Pro ja Basic ohjelmien tuulienergialaskennassa
Suomen Tuuliatlaksen karttaliittymän hyödyntäminen E-farm Pro ja Basic ohjelmien tuulienergialaskennassa 12.12.2013 Copyright E-farm E-farm Asiakkuudenhallinta Tuotekehitys Myynti ja tuotekehitys www.e-farm.fi Lisätiedot Tuulivoimatuotanto Suomessa Kehityskulku, tavoitteet, taloudellinen tuki ja kehitysnäkymät
Tuulivoimatuotanto Suomessa Kehityskulku, tavoitteet, taloudellinen tuki ja kehitysnäkymät Anni Mikkonen Suomen Tuulivoimayhdistys Loimaa, 23.3.2010 Suomen Tuulivoimayhdistys ry Perustettu 1988 20 -vuotisjuhlat Lisätiedot Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto
Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana, Lisätiedot LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy
LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy Paikkatietoanalyysit Analyysit tehty rasterimuodossa 50 Lisätiedot Nordana -Lo vbo len tuulivoimahanke: Kuvasovitteet
Nordana -Lo vbo len tuulivoimahanke: Kuvasovitteet 1. Yleistä: Kaikissa kuvasovitteissa on käytetty tuulivoimalatyyppiä Nordex N117 2,4 MW ja/tai Enercon E101 3,0 MW Napakorkeus: 141m / 135,4 m Lavan pituus: Lisätiedot TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011
TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA Urpo Hassinen 25.2.2011 www.biomas.fi UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ KOKO ENERGIANTUOTANNOSTA 2005 JA TAVOITTEET 2020 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Eurooppa Suomi Pohjois- Lisätiedot Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi?
Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 18.-19.8.2015 Esa Peltola VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy Sisältö Mitä tarkoittaa tuulivoiman suurtuottajamaa? Tuotantonäkökulma Lisätiedot TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa
TUULIVOIMA KOTKASSA Tuulivoima Suomessa Heidi Lettojärvi 1 Tuulivoimatilanne EU:ssa ja Suomessa Kansalliset tavoitteet ja suunnitteilla oleva tuulivoima Yleiset tuulivoima-asenteet Tuulivoimahankkeen kehitys Lisätiedot DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet
DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Seitsemännen luennon aihepiirit Aurinkosähkön energiantuotanto-odotukset Etelä-Suomessa Mittaustuloksia Sähkömagnetiikan mittauspaneelista ja Kiilto Oy:n 66 kw:n aurinkosähkövoimalasta Lisätiedot EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS
EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren Lisätiedot Projektikuvaus. Verhonkulman tuulivoimahanke
n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa Lisätiedot Tuulivoimarakentamisen merkitys ja vaikutukset
Tuulivoimarakentamisen merkitys ja vaikutukset Suomessa tällä hetkellä 192 tuulivoimalaitosta kokonaisteho 366 MW Tuulivoimalaitoksia Teho Vuosituotanto Suomi Ruotsi Tanska Viro 192 kpl 2 754 kpl 5 126 Lisätiedot STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050
STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Maatuulivoima kannattaa Euroopassa vuonna 2020 Valtiot maksoivat tukea uusiutuvalle energialle v. 2010 66 miljardia dollaria Lisätiedot Tuulivoimarakentamisen mahdollisuudet Vaasan seudulla Vindkraftsbyggandets möjligheter i Vasaregionen
Tuulivoimarakentamisen mahdollisuudet Vaasan seudulla Vindkraftsbyggandets möjligheter i Vasaregionen EPV Energia Oy 5.3.2010 1 Tausta EPV Energia Oy on 60-vuotias monipuolisen kotimaisen energiantuotannon Lisätiedot 05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi
05/2013 Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä K Tahkoniemi 1 Hanketiedot 2 Kehittäjä TM Voima OY / TM Voima Kytölä Oy Tavoitteena rakentaa Alavieskan Kytölän alueelle 4-9 tuulivoimalaa. Tavoitteena on, että Lisätiedot Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät
Keski-Suomi 87 Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät Tuulisuus ja korkeusolosuhteet Keski-Suomen vuoden keskituulennopeus 100 metrin korkeudessa vaihtelee tuuliatlaksen Lisätiedot SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU
RISTO TARJANNE SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN KAPASITEETTISEMINAARI 14.2.2008 HELSINKI RISTO TARJANNE, LTY 1 KAPASITEETTISEMI- NAARI 14.2.2008 VERTAILTAVAT VOIMALAITOKSET Lisätiedot Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.
Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014 Lisätiedot Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava
Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet Lisätiedot Korvennevan tuulivoimapuisto
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan Lisätiedot Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%)
Sisäisen korkokannan menetelmä Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäinen korkokanta määritellään Lisätiedot TuuliWatin tuulivoimastrategia
TuuliWatin tuulivoimastrategia Tuotamme sähköä tuulesta mahdollisimman kustannustehokkaasti - Hyvätuulinen paikka - Korkea torni - Suuri roottorin halkaisija - Liittyminen sähköverkkoon mahdollista kohtuullisin Lisätiedot Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto
SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m Lisätiedot TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä
Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015 Lisätiedot Tuulivoimaa kiinteistöjen ja teollisuuden tarpeisiin
Tuulivoimaa kiinteistöjen ja teollisuuden tarpeisiin Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Rovaniemi, 12.11.2010 Perustettu 1988 Suomen Tuulivoimayhdistys ry Jäsenistö: 100 yritystä Lähes 200 yksityishenkilöä Lisätiedot MERELLISEN TUULIVOIMAN TUOMAT HAASTEET. VELMU-seminaari 11.2.2009 Michael Haldin Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA Lisätiedot Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi
SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Lisätiedot Tuulivoiman ympäristövaikutukset
Tuulivoiman ympäristövaikutukset 1. Päästöt Tuulivoimalat eivät tarvitse polttoainetta, joten niistä ei synny suoria päästöjä Valmistus vaatii energiaa, mikä puolestaan voi aiheuttaa päästöjä Mahdollisesti Lisätiedot EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:
EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön Lisätiedot Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara
Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara Kunta Hyrynsalmi Kunnan osa alue Kytömäki, Väisälä Alueen sijainti Alue sijaitsee noin 15 km:n etäisyydellä kuntakeskuksesta luoteeseen Ukkohallan matkailukeskuksen pohjoispuolella. Lisätiedot PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi
PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset Lisätiedot Biokaasulaitosten tukijärjestelmät Suomessa. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy
Biokaasulaitosten tukijärjestelmät Suomessa TUKIRATKAISUJEN ESITTELY Tämän aineiston tarkoitus On auttaa biokaasulaitosta harkitsevaa yrittäjää tai toimijaa hahmottamaan saatavilla olevat tukiratkaisut Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Talouslaskelmat Jarmo Partanen Taloudellisuuslaskelmat Jakeluverkon kustannuksista osa on luonteeltaan kiinteitä ja kertaluonteisia ja osa puolestaan jaksollisia ja mahdollisesti Lisätiedot Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet
Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet 1. Yleistä: Kaikissa kuvasovitteissa on käytetty tuulivoimalatyyppiä Nordex N117 2.4 MW. Napakorkeus: 141 m Lavan pituus: 58,5 m Roottorin halkaisija: 117 m Menetelmä: Lisätiedot Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki
CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi... Lisätiedot Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki Valokuvasovitteet Päivitys 9.2.2015, kuva 6 lisätty FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21293 FCG SUUNNITTELU Lisätiedot Lestijärven tuulivoimapuisto
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG Lisätiedot 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4
Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet Lisätiedot POHJOIS-SATAKUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KAAVOITUSHANKKEET
POHJOIS-SATAKUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KAAVOITUSHANKKEET Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen Kankaanpään kaupunginarkkitehti/ Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtivastaava Ilmari Mattila Lisätiedot Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008
Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Historia, nykypäivä ja mahdollisuudet Erkki Haapanen Tuulitaito Tuulivoimayhdistys 20 vuotta 1970-luvulla energiakriisi herätti tuulivoiman eloon Lisätiedot 10 Liiketaloudellisia algoritmeja
218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden Lisätiedot Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa
1 Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa, Seminaaripäivä, Pori 2 Tuulivoiman kehitysnäkymät Tuuliturbiinien koot kasvavat. Vuoden 2005 puolivälissä suurin turbiinihalkaisija oli 126 m ja voimalan teho Lisätiedot Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.
Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr Lisätiedot Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG Lisätiedot Louen tuulivoimapuisto
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat Lisätiedot TuuliWatti Oy Pohjois-Suomen tuulivoimahanke
TuuliWatti Oy Pohjois-Suomen tuulivoimahanke Oulu 7.6.2011 Tilaisuuden ohjelma 10.00 Esitykset ja haastattelut/paneeli 11.00 Lounas Jari Suominen Antti Heikkinen Antti Kettunen Veli-Matti Puutio Esko Tavia Lisätiedot Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy
Uutta tuulivoimaa Suomeen TuuliWatti Oy Päivän agenda Tervetuloa viestintäpäällikkö Liisa Joenpolvi, TuuliWatti TuuliWatin investointiuutiset toimitusjohtaja Jari Suominen, TuuliWatti Simo uusiutuvan energian Lisätiedot BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi
BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute