Source: http://docplayer.fi/8396812-Tekninen-ohje-hilti-cfs-cu-palokatkotyyny-eurooppalainen-tekninen-arviointi-eta-n-08-0213-julkaisu-04-2011-hilti-palokatkotyyny-cfs-cu.html
Timestamp: 2019-11-14 11:26:19+00:00
Document Index: 22030033

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / Hilti Palokatkotyyny CFS-CU - PDF
Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / Hilti Palokatkotyyny CFS-CU
Download "Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU"
1 Tekninen ohje Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Hilti CFS-CU Palokatkotyyny Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1
2 Hilti palokatkotyyny Kustannustehokas ratkaisu väliaikaisiin ja pysyviin palokatkoihin. Käyttökohteet Kaapeliläpiviennit seinissä ja lattioissa, joissa joudutaan vaihtamaan kaapeleita usein kohteen elinkaaren aikana Kaapelit, kaapeliniput sekä PVC putket 50mm asti seinissä ja lattioissa Väliaikaiset palokatkot työmaiden eri vaiheissa Edut Helppo ja nopea asentaa Asentamisessa ei tarvita erillisiä työkaluja Toimintavalmis välittömästi asennuksen jälkeen Uudelleen käytettävissä ja siten kustannustehokas ratkaisu Ekologinen Tekniset tiedot Laajeneva Kaapeleiden lisääminen jälkikäteen Väri Väliaikaisiin palokatkoihin Asennettavissa vain yhdeltä puolelta Uudelleen käytettävissä Paloluokitus EN mukaan CFS-CU Kyllä Kyllä Valkoinen Kyllä Kyllä Kyllä B-s1 d0 Eurooppalainen tekninen arviointi saatavilla paikallisen Hilti edustajasi kautta Tilaustiedot Pakkauskoko Art. nro Palokatkotyyny CFS-CU L Palokatkotyyny CFS-CU M Palokatkotyyny CFS-CU S sivu 2 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011
3 Asennusohjeet Puhdista läpivienti. Tyynyjen asentaminen läpivientiaukkoon, jossa ei läpivietävää tekniikka. Levyrakenteessa läpivientiaukon reunat kehystettävä. Tyynyjen asentaminen läpivientiaukkoon, jossa kaapeleita/kaapelihylly. Lattialäpivienneissä, asenna metalliverkko oheisen kuvan mukaisesti. Tyynyjen asentaminen lattialäpiviennissä. Mikäli tarvetta, tiivistä tyynyjen ja kaapleiden väliset raot Hilti CFS-S ACR akryylipohjaisella palokatkomassalla. Vaadittaessa suurempaa paloluokkaa, kääri kaapelin ympärille Hilti palokatkotyyny CFS-CU L ja kiinnitä se metallilangalla. Merkitse läpivienti palokatkotarralla. Kaapelien tai putkien lisääminen: Poista palokatkotyyny läpivientiaukosta ja asenna kaapeli tai putki paikoilleen. Ausführungsschild Ausführungsschild Ausführungsschild Tiivistä läpivienti palokatkotyynyllä hyväksynnän mukaisesti. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 3
4 Kaapelit, kaapelikanavat ja putkiläpiviennit Kevyet seinä massiiviseinät Hilti palokatkotyynyjen CFS-CU tarkoituksen on palauttaa rakenteen palonkestävyys: Kevyet seinät / väliseinät (E), minimipaksuus 100 (te), puu- tai teräsrangoilla, molemmilla puolilla vähintään 2 kappaleta 12,5 mm paksua levyä. Puurankaseinissä tiivisteen ja rangan välisen etäisyyden on oltava vähintään 100 mm ja aukko täytettävä vähintään 100 mm paksulla eristeellä, joka täyttää EN standardin luokan A1 tai A2. Massiiviseinät (E), minimipaksuus 100 mm (te), betoni, kevytbetoni, harkkoseinä tai muuratturakenne, vähimmäistiheys 650 kg/ m3. Max. Aukkokoko 1200x1500 kevyissä sekä massiiviseinissä. Tekniikka (C) Seinän tyyppi ja paksuus (t E ) Luokitus E = tiiviys I = eristys EI 120-C/U Muut vaatimukset, kuvaus Pinnoitetut kaapelit 80mm asti Sidotut kaapeliniput 80mm asti, yksittäisen kaapelin max halk. 21mm Teräksiset ja muoviset suojaputket max 16mm Kevyt seinä massiiviseinä >100 mm Hilti CFS-CU L palokatkotyyny käärittynä tekniikan ympärille Minimietäisyydet: Kaapeli/kaapelihylly läpiviennin reunaan (s 1 ) = 40 mm Yksittäisten kaapeleiden välinen etäisyys (s 2 ) = 0 mm Yksittäinen kaapeli ja kaapelinippu (s 2 Yksittäinen kaapeli ja kaapelihylly (s 2 Sidotut kaapeliniput 80mm asti, yksittäisen kaapelin max halk. 21mm Teräksiset ja muoviset suojaputket max 16mm EI 120-U/U EN ja DIN 8061/8062 mukaiset PVC-U putket 50mm. Seinämän paksuus 1,8-5,3mm Kevyt seinä Massiiviseinä >100 mm EI 45 (E 120) EI 45-U/U (E 120) EI 120 Ei lisäsuojausta Minimietäisyydet: Kaapeli/kaapelihylly läpiviennin reunaan (s 1 ) = 40 mm Yksittäisten kaapeleiden välinen etäisyys (s 2 ) = 0 mm Yksittäinen kaapeli ja kaapelinippu (s 2 Yksittäinen kaapeli ja kaapelihylly (s 2 Muoviputki ja läpiviennin reuna (s 1 ) = 100 mm Muoviputki ja muoviputki (s 2 ) = 100 mm Muoviputki ja kaapelihylly (s 2 ) = 175 mm sivu 4 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011
5 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Tekniikka (C) Seinän tyyppi ja paksuus (te) Luokitus E = tiiviys I = eristys Muut vaatimukset, kuvaus Pinnoitetut kaapelit 80mm asti Massiiviseinä >150 mm EI 120 (E 240) Additional cable wrapping with CFS-CU L Sidotut kaapeliniput 80mm asti, yksittäisen kaapelin max halk. 21mm Minimietäisyydet: Kts. Edellisen sivun taulukko Teräksiset ja muoviset suojaputket max 16mm Pinnoitetut kaapelit 80mm asti EI 120-U/U (E 240) Sidotut kaapeliniput 80mm asti, yksittäisen kaapelin max halk. 21mm Teräksiset ja muoviset suojaputket max 16mm EN ja DIN 8061/8062 mukaiset PVC-U putket 50mm. Seinämän paksuus 1,8-5,3mm Massiiviseinä >150 mm EI 60 (E 240) EI 45-U/U (E 240) EI 240-U/C Ei lisäsuojausta Minimietäisyydet: Kts. Edellisen sivun taulukko Cables Conduits Pipes Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 5
7 Kaapelit, kaapelikanavat ja putkiläpiviennit Lattiat Hilti palokatkotyynyjen CFS-CU tarkoituksen on palauttaa rakenteen palonkestävyys massiivilattioissa, minipaksuus 150mm (te), minimitiheys 2200kg/m3. Maksimi aukkokoko Leveys 700mm ja pituus rajoittamaton. Tekniikka (C) Seinän tyyppi ja paksuus (t E ) Luokitus E = tiiviys I = eristys Muut vaatimukset, kuvaus Pinnoitetut kaapelit 21mm asti Pinnoitetut kaapelit 21-90mm Kaapeliniput 80mm asti, yksittäisen kaapelin max halkaisija 21mm Teräksiset ja muoviset suojaputket 16mm asti EN ja DIN 8061/8062 mukaiset PVC-U putket 50mm, seinämän paksuus 1,8-5,3mm Massiivilattiat >150 mm EI 120 EI 60 (E 120) EI 60-U/U (E 120) EI 120-U/C Hilti CFS-CU L palokatkotyyny käärittynä tekniikan ympärille (kts. Kuva) (I A = 150 mm) Minimietäisyydet: Kaapeli/kaapelihylly läpiviennin reunaan (s 1 ) = 40 mm Yksittäisten kaapeleiden välinen etäisyys (s 2 ) = 40 mm Yksittäinen kaapeli ja kaapelinippu (s 2 Yksittäinen kaapeli ja kaapelihylly (s 2 Muoviputki ja läpiviennin reuna (s 1 ) = 40 mm Muoviputki ja muoviputki (s 2 ) = 100 mm Muoviputki ja kaapelihylly (s 2 ) = 50 mm Metalliverkko kiinnitettynä metallisilla ankkureilla vaaditaan palokatkotyynyjen alle (E 2 ). Pinnoitetut kaapelit 21mm asti Pinnoitetut kaapelit 21-90mm Kaapeliniput 80mm asti, yksittäisen kaapelin max halkaisija 21mm Massiivilattiat >150 mm EI 120 EI 90 EI 120 1) EI 90 (E 120) EI 120 (E 240) EI 120-U/U (E240) Hilti CFS-CU L palokatkotyyny käärittynä tekniikan ympärille (kts. Kuva) I A = 150 mm 1) I A = 300 mm + Lisäksi Hilti palokatkoakryyli CFS-S ACR (A 1 ) Minimietäisyydet: Kts. Yläpuolen taulukko Metalliverkko kiinnitettynä metallisilla ankkureilla vaaditaan palokatkotyynyjen alle (E 2 ). Teräksiset ja muoviset suojaputket 16mm asti Cables Conduits Pipes Additional cable wrapping Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 7
8 Hilti palokatkotyyny CFS-CU Lisämääreet Bauchemie Piktos_neu.ai Hiltin palokatkotuotteet on testattu perusteellisesti ja sovitettu yksilöllisesti vastaamaan rakennuksen mekaanisten ja sähköisten asennuksien teknisiä vaatimuksia. 45% 45% Erinomaisten passiivisten palonsuojaominaisuuksiensa lisäksi Hiltin palokatkotuotteet täyttävät yhä tärkeämmät rakennustekniikan asettamat vaatimukset ja auttavat myös suunnittelijoita ja asentajia täyttämään nämä lisävaatimukset. Käyttöön sopivuuden arviointi on suoritettu EOTA ETAG nro 026 osan 2 mukaisesti. 30 years 30 Jahre Rauch- Rauch- und Gasdichtigkeit und Schallschutz Schallschutz Wasserbeständigkeit Elektische Elektische Ominaisuudet Ominaisuuksien arviointi Normi, standardi, testi Dampfdichtigkeit Wärmedämmend Vaaralliset aineet Melunsuojaus (ilmaäänen eristävyys) Käyttöturvallisuus Mekaaninen kestävyys ja vakaus Iskunkestävyys/liikkeenkestävyys Kestävyys ja huollettavuus Alle sovellettavien ammatillisen altistuksen rajojen, sikäli kuin sellaisia rajoja on asetettu (vrt. Euroopan komission vaarallisten aineiden luettelo) R w (C; C tr ) = 50 db D n,e,w (C; C tr ) = 58 db Käyttöturvallisuus: Pehmeän kappaleen isku: Energia 300 Nm. Kovan kappaleen isku: energia 10 Nm Luokka Z 2 (soveltuu läpivientitiivisteisiin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa lämpötilassa. EI alle 0 C lämpötiloihin. Palonkestävyys Class B s 1, d 0 EN Käyttöturvallisuustiedote Air-seal/Luftdichtheit EN ISO EN ISO EN ISO EOTA tekninen FM FMraportti TR001 APPROVED APPROVEDFactory Factory Mutual Mutual C C US US British Standard British Standard BS 476BS 476 EOTA tekninen raportti TR 024 ETAG Palvelut Yli 20 vuoden maailmanlaajuisella kokemuksellaan Hilti kuuluu palokatkojärjestelmien johtaviin toimittajiin. Autamme aktiivisesti palokatkoprojektien paremmassa hallinnassa, ja tarjontaamme kuuluvat: Nopeat tekniset arviot Laaja tekninen kirjallisuus Koulutus ja esittely paikan päällä Kehittynyt rakennustyömaalogistiikka Erityisten käyttökohdevaatimusten mukaisuuden varmistaminen Hiltin palokatkoasiantuntijoiden kansainvälinen verkosto Kokeneiden myyntiedustajiemme, kenttäinsinööriemme, palokatkoasiantuntijoidemme ja asiakaspalveluedustajiemme verkosto on vain puhelinsoiton päässä: sivu 8 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011
9 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 9
10 Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan I W en I 2 Printed in Liechtenstein I 2010 I Right of technical and programme changes reserved S. E. & O. Hilti. Tehokkain. Luotettavin. Hilti sivu (Suomi) 10 Oy Pl Vantaa Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011