Source: http://docplayer.it/3320417-Direzione-regionale-per-l-umbria-ufficio-tecnico-edilizio-via-m-angeloni-90-perugia.html
Timestamp: 2018-09-20 23:31:37+00:00
Document Index: 163607788

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 1', 'arte 13', 'arte 14', 'arte 16', 'arte 17', 'arte 18', 'arte 20', 'arte 24', 'arte 25', 'arte 16', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 3', 'arte 3', 'arte 2', 'arte 4', 'arte 7', 'arte 5', 'arte 11', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3']

DIREZIONE REGIONALE PER L UMBRIA Ufficio Tecnico -Edilizio Via M. Angeloni, 90 - Perugia - PDF
Download "DIREZIONE REGIONALE PER L UMBRIA Ufficio Tecnico -Edilizio Via M. Angeloni, 90 - Perugia"
Gianpiero Leone Roberto
1 DIREZIONE REGIONALE PER L UMBRIA Ufficio Tecnico -Edilizio Via M. Angeloni, 90 - Perugia DIREZIONE PROVINCIALE I N P S di TERNI Viale Della Stazione, 5 PROGETTO ESECUTIVO Oggetto: IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI DAL PIANO TERRA AL PIANO SOTTOTETTO ED IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEROSOL NEGLI ARCHIVI, 1 E 2 SEMINTERRATO. RELAZIONE TECNICA Perugia, lì: 10 ottobre 2014 IL TECNICO (Per. Ind. Giovanni Battista Parriani)
2 Oggetto dell'appalto L'appalto ha per oggetto l esecuzione di lavori per il completamento dell impianto di rivelazione incendi dal piano terra al sottotetto e la realizzazione dell impianto di spegnimento ad aerosol negli archivi ai due piani seminterrati, presso lo stabile strumentale di Terni Viale della Stazione, 5. Descrizione dei lavori Premesso che nel primo piano seminterrato è installata una centrale di rivelazione incendi con sorveglianza dei due piani seminterrati. E necessario eseguire il completamento dell impianto di rivelazione incendi ai restanti piani ed eseguire l impianto di spegnimento per i locali archivio, situati nei 2 piani seminterrati, rispondenti alle vigenti normative in materia. Dette opere specificamente sono: Installazione di nuovi rilevatori di fumo nei corridoi e negli uffici dei piani, nei vani ascensori e nei locali tecnici. Installazione di ripetitori della rilevazione incendi in controsoffitto Installazione di targhe ottico / acustiche e di pulsanti di allarme Istallazione di parti e accessori per rendere funzionante il sistema Installazione di Unità di Gestione Aerosol Installazione di generatori di agente estinguente Installazione e collegamento di interfacce per l azionamento delle serrande tagliafuoco presenti nei canali di areazione Realizzazione di impianto elettrico e collegamenti degli elementi, compreso i cavi del tipo schermato e conforme alla CEI EN in apposita tubazione, con l eventuale possibilità dell uso di tubazioni esistenti; configurazione del sistema e mappatura opere edili per il passaggio dei cavi e delle tubazioni e per l installazione rivelatori, centraline, ecc. compreso anche il taglio e/o lo smontaggio dei controsoffitti e il successivo ripristino per l installazione dei ripetitori e di quanto altro necessario Smontaggio delle apparecchiature del vecchio impianto di rivelazione incendi non più a norma e trasporto a discarica pubblica del materiale di risulta 2di29
3 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI INDICE Parte 1 Prescrizioni generali 1.1 Requisiti e condizioni di sicurezza 1.2 Norme di riferimento Parte 2 Prescrizioni generali e consistenza dell impianto di rilevazione incendi 2.1 Caratteristiche generali dell impianto 2.2 Caratteristiche della struttura da proteggere 2.3 Composizione e prestazioni dell impianto 2.4 Aree sorvegliate 2.5 Possibilità di ampliamenti e modifiche 2.6 Criteri di installazione Rivelatori automatici Rivelatori manuali Centrale Dispositivi di attuazione Elementi di connessione (Tipologia Cavi e Tracciati) 2.7 Campi di corretto funzionamento 2.8 Consistenza impianti Parte 3 Caratteristiche dei componenti 3.1 Generalità 3.2 Caratteristiche generali della centrale di rivelazione incendi e gestione spegnimento Caratteristiche degli ingressi della centrale Uscite Segnalazioni Interfaccia utente Comandi Suddivisione in zone 3.3 Accessori per il potenziamento delle funzioni di centrale Modulo uscita a relè Pannello ripetitore (remoto) Scheda per interfaccia RS232/ Modulo master/slave Interfaccia MODEM PSTN/GSM Interfaccia per reti LAN, LAN/TCP Alimentatori supplementari 3.4 Rivelatori automatici di incendio Rivelatori di fumo digitali Rivelatori di calore digitali 3.5 Punti di segnalazione manuale Pulsante digitale a riarmo manuale 3.6 Dispositivi di attuazione Segnalatore ottico - acustico a led ad alta efficienza da interno Sirena autoalimentata da esterno Ripetitori ottici Fermi elettromagnetici ALLEGATI Elaborati grafici: 3di29
4 Parte 1 Prescrizioni generali 1.1 Requisiti e condizioni di sicurezza L impianto in oggetto dovrà essere realizzato a regola d arte in conformità con quanto previsto dalle vigenti leggi. Nel dettaglio: Leggi di carattere generale: - legge 1 marzo 1968 n 186, - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n 37 del 22 gennaio 2008, - legge 21 giugno 1986 n 317, - Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro Decreto Legislativo n 81 del 9 aprile 2008 (in attuazione della Legge 3 agosto 2007 n 123 articolo 1), - D.P.R. 01 agosto 2011 n 151, - D.M. 10 marzo 1998 n 551, - Eventuali regolamenti regionali o comunali. - Eventuali Leggi pertinenti a specifiche regole tecniche costruttive e/o di prevenzione antincendio Si ricorda che tutte le apparecchiature e le condutture dovranno essere realizzate in modo da risultare rispondenti al requisito di esecuzione a regola d arte previsto dal Decreto n 37 del 22 gennaio 2008 ed alle norme UNI e CEI in esso richiamate. In caso di difformità tra le specifiche di progetto e le succitate norme è fatto obbligo di avvisare la Direzione Lavori e comunque di seguire le norme tecniche (fatta salva diversa disposizione scritta da parte della stessa Direzione Lavori). 1.2 Norme di riferimento Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui al punto 1.1 si elencano di seguito le principali norme e guide che riguardano l impianto in oggetto direttamente o indirettamente, (in revisione corrente alla data di emissione del presente progetto). Norma UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio Progettazione, installazione ed esercizio (edizione gennaio 2010). Norma UNI-EN 54-1 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Introduzione. Norma UNI-EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Centrale di controllo e segnalazione. Norma UNI-EN 54-3 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Dispositivi sonori di allarme incendio. Norma UNI-EN 54-4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Apparecchiatura di alimentazione. Norma UNI-EN 54-5 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore. Rivelatori puntiformi. Norma UNI-EN 54-7 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fiamma - Rivelatori puntiformi. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Punti di allarme manuali. Norma UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della compatibilità dei componenti di un sistema. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 14: Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Parte 16: Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale. 4di29
5 Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 17: Isolatori di corto circuito. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 18: Dispositivi di ingresso/uscita. 1. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Parte 20: Rivelatori di fumo ad aspirazione Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Parte 24: Componenti di sistemi di allarme vocale Altoparlanti. - Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Parte 25: Componenti che utilizzano collegamenti radio. Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Parti da 1 a 7. - Norma CEI EN Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l uso in circuiti di emergenza. - Norma UNI Segni grafici per segnali di sicurezza - Parte 16: Pulsante di segnalazione incendio. - Norma UNI EN Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco. - Norme UNI EN :2004 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio (componenti di impianti di estinzione a gas). Si devono inoltre rispettare tutte le norme relative ai cavi di energia e a quelle di trasmissione dati. 5di29
6 Parte 2 Prescrizioni generali e consistenza dell impianto di rilevazione incendi 2.1 Caratteristiche generali dell impianto L impianto oggetto del presente progetto è destinato alla generazione e trasmissione di allarmi mediante dispositivi elettrici ed elettronici in risposta a principi di incendio. Gli scopi dell impianto sono i seguenti: - attivare piani di intervento e sistemi di protezione contro l incendio per favorire una rapida evacuazione delle persone presenti nei locali interessati dall incendio; - favorire l eventuale sgombero dei beni che possono essere messi in salvo senza pregiudicare la sicurezza delle persone. - attivare gli impianti di spegnimento automatico ad aerosol a protezione degli archivi. La rivelazione incendi sarà realizzata con un sistema fisso automatico e manuale indipendente, costituito da una serie di centrali di gestione che provvederanno al controllo del singolo sistema e, in caso di incendio, attiveranno i dispositivi attuatori dislocati in campo. I sistemi di attuazione segnaleranno lo stato di emergenza in modo acustico e/o luminoso (Targhe e Sirene) ed avviseranno eventuali centri di telesorveglianza. I componenti dovranno essere certificati e risultare conformi alle norme della serie UNI EN Caratteristiche della struttura da proteggere Le caratteristiche dell immobile ed i relativi dettagli sono rilevabili dagli elaborati grafici allegati, che costituiscono parte integrante alla presente Relazione. 2.3 Composizione e prestazioni dell impianto L impianto è composto dai seguenti sottosistemi - rivelatori automatici di incendio; - punti di segnalazione manuale; centrali di controllo, segnalazione e gestione spegnimento; - apparecchiature di alimentazione; - dispositivi di allarme (targhe sirene); - elementi di connessione. Le specifiche prestazioni sono descritte nella parte 3. La distribuzione dei succitati componenti nell immobile è riportata negli Elaborati Grafici allegati: 2.4 Aree sorvegliate Nel redigere il progetto si è verificato che: Le aree sorvegliate siano costantemente monitorare dal sistema di rivelazione; inoltre, all interno di un area sorvegliata, siano direttamente sorvegliate dai rivelatori anche le seguenti parti: - locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunicazione, nonché vani corsa degli elevatori, ascensori e montacarichi; - cortili interni coperti; - cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici; - condotti di condizionamento dell aria, e condotti di aerazione e di ventilazione; - spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati. Fanno eccezione le seguenti parti qualora non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici (ad eccezione di quelli indispensabili per l uso dei locali): - piccoli locali utilizzati per servizi igienici, - condotti e cunicoli con sezione minore di 1 m 2 ; - banchine di carico scoperte (senza tetto); - spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che: - abbiano altezza minore di 800 mm e - abbiano superficie non maggiore di 100 m 2 e - abbiano i lati con dimensioni inferiori a 25 m e - abbiano rivestimenti interni di materiale incombustibile di classe A1, secondo UNI EN ; 6di29
7 - non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo CEI EN ); - vani scale compartimentati; - vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un compartimento sorvegliato dal sistema di rivelazione. Ogni area sorvegliata sarà suddivisa in zone, in modo da facilitare l individuazione immediata del rivelatore che interviene. Le zone dovranno essere delimitate in modo che sia possibile localizzare velocemente e senza errori il principio d incendio. Per tale motivo ogni zona dovrà comprendere non più di un piano del fabbricato, con l eccezione dei seguenti casi: vani scala, vani di ascensori e montacarichi, edifici di piccole dimensioni anche se a più piani, ciascuno dei quali può costituire un unica zona distinta. La superficie a pavimento di ciascuna zona dovrà essere, al massimo, di 1600 m 2. Più locali non potranno appartenere alla stessa zona, salvo quando siano contigui e se: - il loro numero non è maggiore di 10, la loro superficie complessiva non è maggiore di 600 m 2 e gli accessi danno sul medesimo disimpegno; oppure: - il loro numero non è maggiore di 20, la loro superficie complessiva non è maggiore di 1000 m 2 ed in prossimità degli accessi sono presenti e ben visibili segnalatori ottici di allarme, che consentono l immediata individuazione del locale che ha in corso un allarme. I rivelatori installati in spazi nascosti (sopra i controsoffitti, sotto eventuali pavimenti sopraelevati, nei vani ascensore, nei cavedi, nei cunicoli per cavi elettrici, nelle condotte di condizionamento dell aria, ecc.) dovranno appartenere a zone distinte. Si dovrà prevedere localmente una segnalazione luminosa visibile per individuare in modo semplice e senza incertezze il rivelatore che è intervenuto. Ogni singola linea di rivelazione degli archivi è deputata ad attivare impianti di spegnimento automatico, o a servire più zone, per cui, per maggiori sicurezza, si prevede sia ad anello chiuso. Inoltre, essendo, i dispositivi in campo previsti, dotati di isolatore di corto circuito integrato, non sarà necessario prevedere ulteriori dispositivi di isolamento (come richiesto dalla UNI 9795) in grado di assicurare che un cortocircuito o una interruzione della linea medesima, non impedisca la segnalazione di allarme incendio per più di una zona. In una zona potranno essere compresi rivelatori sensibili a fenomeni differenti perché i rispettivi segnali sono univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione prevista. I punti di segnalazione manuale potranno essere collegati ai circuiti dei rivelatori automatici perché i rispettivi segnali sono univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione prevista. 2.5 Possibilità di ampliamenti e modifiche A prescindere dalla consistenza, dai servizi e dalle configurazioni iniziali di cui al titolo 2.5, l impianto dovrà avere le seguenti caratteristiche di flessibilità, meglio definite nelle caratteristiche prestazionali dei singoli componenti, riportate in dettaglio nella parte 3: - possibilità di gestione della centrale con programmazione anche da remoto della stessa e di trasmissione di tutte le informazioni inerenti al sistema installato; - possibilità di collegare la linea (per ogni linea fino ad un massimo di 128 dispositivi) in 3 diverse modalità: linea a loop chiuso linee aperte (collegamento entra/esci) linee aperte (collegamento in parallelo) - gestione fino ad un massimo di 128 dispositivi (rivelatori fumo, rivelatori termici, pulsanti, moduli di ingresso, moduli di uscita, ecc.); - autoapprendimento dell indirizzo di ogni singolo dispositivo connesso; - possibilità di suddividere l impianto fino a 480 zone; - possibilità di associare a ciascuna zona rivelatori e uscite anche non sequenziali e appartenenti a linee diverse; - gestione dei menù e dei codici di accesso mediante pannello di interfaccia direttamente dalla centrale oppure su tastiere remote; - possibilità di registrazione e classificazione cronologica degli eventi; - identificazione dei punti di rivelazione in modo automatico oppure con indirizzo logico; - possibilità di connettere, tramite modulo opzionale RS232/485, in modalità MASTER/SLAVE fino ad un massimo di 31 centrali (32 centrali in totale con la centrale MASTER) di rivelazione. 7di29
8 I comandi (gestione uso della centrale) sono possibili con 3 livelli di accesso diversi che ne limitano le funzioni a seconda delle persone che si devono interfacciare. 2.6 Criteri di installazione La posizione dei componenti dovrà essere tale da assicurare: - la massima funzionalità, - la massima protezione contro le manomissioni, - la massima protezione contro le sollecitazioni ambientali dannose (urti, polvere, corrosione, acqua, umidità, ecc.). In ciascun locale dell area sorvegliata è presente almeno un rivelatore (le eccezioni sono riportate al capitolo 2.4). L effettiva distribuzione dei rivelatori è riportata negli elaborati grafici allegati Rivelatori automatici I rivelatori automatici saranno installati in modo che possano individuare ogni tipo d incendio prevedibile nell area sorvegliata, fin dal suo stato iniziale ed in modo da evitare falsi allarmi. La determinazione del numero dei rivelatori necessari e della loro posizione è stata effettuata in funzione del tipo di rivelatore, della conformazione architettonica del locale e delle condizioni di aerazione e ventilazione, nonché in accordo con quanto riportato nella norma UNI Negli elaborati grafici di progetto allegati alla presente Relazione sono rilevabili distribuzione e numero specifico dei rivelatori per ogni locale della struttura Rivelatori manuali Nell impianto, oltre ai rivelatori automatici, sono stati previsti almeno 2 rivelatori manuali (pulsanti) per ogni zona. Eventuali guasti e/o esclusioni derivati da una tipologia di rivelatori non dovrà mettere fuori servizio l altra. L installazione dei rivelatori manuali dovrà avvenire ad un altezza da terra compresa tra 1,0 m e 1,6 m e in modo che questi siano raggiungibili da ogni parte della zona stessa con un percorso inferiore a 30 m, in accordo a quanto stabilito dalla norma UNI 9795:2010. Negli elaborati grafici di progetto allegati alla presente Relazione sono rilevabili distribuzione e numero specifico dei pulsanti manuali di allarme per ogni locale della struttura Centrale La centrale di controllo e segnalazione, a cui fanno capo tutte le linee di rivelazione incendio, sia manuale che automatico, è installata in un vano tecnico al primo piano seminterrato, con le seguenti caratteristiche: Facilmente e permanentemente accessibile; Protetto contro l incendio (in modo automatico in quanto non presidiato); Protetto contro danneggiamenti meccanici e manomissioni; In assenza di atmosfera corrosiva; Dotato di illuminazione d emergenza. Non essendo il succitato locale: Costantemente presidiato; Vicino all ingresso principale dell edificio; è stata dotata di un pannello remoto installato presso il bancone del front-office situato nell ingrasso principale dell edificio al piano terra Dispositivi di attuazione I dispositivi di attuazione dell immobile saranno installati in luoghi tali da garantire l immediata segnalazione delle condizioni di allarme senza che si vengano a creare situazioni di dubbio o di indebito panico. Negli elaborati grafici di progetto allegati sono riportate distribuzione e numero specifico delle Targhe e delle sirene all interno dell immobile Elementi di connessione (Tipologia Cavi e Tracciati) CAVI Le interconnessioni previste avverranno via cavo e potranno essere eseguite: 8di29
9 a) con cavi in tubo sotto strato di malta o sotto pavimento (valgono le prescrizioni della norma CEI 64-8 per quanto riguarda il tracciato); b) con cavi posati in tubi a vista [valgono le stesse prescrizioni di a)]; oppure: c) con cavi a vista; i cavi dovranno essere con guaina; la posa dovrà garantire i cavi contro i danneggiamenti accidentali. La sezione minima dei conduttori di alimentazione dei componenti (rivelatori, punti manuali, ecc.) non dovrà essere inferiore a 0,5 mm 2. Nel caso in oggetto, la sezione prevista è pari a 1,5 mm 2, in quanto per singolo loop, tale sezione garantisce il funzionamento delle apparecchiature utilizzate fino ad una lunghezza di m. I cavi utilizzati dovranno essere del tipo CEI ; Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio. Nel dettaglio, i cavi saranno resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e zero alogeni o comunque protetti per tale periodo. Siccome, per ogni zona viene utilizzato un sistema di connessione ad anello chiuso, il percorso dei cavi deve essere realizzato in modo tale che possa essere danneggiato un solo ramo dell anello. Pertanto, il percorso dei cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di ritorno, in modo tale che il danneggiamento (per esempio fuoco) di uno dei due rami non coinvolga anche l altro ramo. TUBI A VISTA Tubazioni Ø 16/20/25/32 mm. I tubi di protezione dei cavi di segnalazione ed alimentazione dell'impianto di rivelazione incendi dovranno essere del tipo rigido RK 15 in PVC, serie pesante, colore grigio RAL 7035, autoestinguente, resistente allo schiacciamento secondo norme CEI ad una forza di 750 N su 5cm. La fornitura e posa in opera dei succitati tubi dovrà prevedere la formazione di manicotti e curve, il taglio e l'imbocco entro cassette e/o apparecchiature, il fissaggio a parete o a soffitto, mediante apposite clips, ad intervalli non superiori ai 40 cm; compresa quota parte delle cassette di derivazione e/o transito in resina autoestinguente. con coperchio fissato con viti, in numero e dimensioni sufficienti a soddisfare gli schemi di progetto. L'intero sistema sarà dato in opera a vista, compresa la formazione di fori e tracce in murature di qualsiasi tipo, il ripristino dell'intonaco, lo scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, l'accatastamento, il sollevamento al piano d'impiego, eventuali ponteggi nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 2.7 Campi di corretto funzionamento I componenti dell impianto antincendio previsti sono predisposti per il funzionamento nelle condizioni climatiche specificate nella relativa parte della UNI EN Consistenza impianto Nei grafici allegati sono riportate alcune tabelle con il dettaglio di numero e tipologia di componenti, per ogni loop. La tipologia ed i codici di riferimento dei singoli componenti sono relativi al Sistema Digitale di Rivelazione Incendi ELKRON FAP500 esistente. 9di29
10 Parte 3 CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 3.1 Generalità I componenti da installare dovranno avere le caratteristiche prestazionali di seguito riportate, per consentire la maggiore flessibilità possibile in termini di individuazione fisica delle zone in cui suddividere le aree sorvegliate, di numero massimo di punti per singola zona e di possibilità di realizzare linee aperte o a loop chiuso, in conformità alla norma UNI Ogni rivelatore, pulsante e/o modulo del sistema installato dovrà disporre di proprio isolatore di corto circuito assemblato a bordo. 3.2 Caratteristiche generali della centrale di rivelazione incendi Elkron FAP548 (esistente) La centrale del sistema antincendio è realizzata all interno di un unico involucro con grado di protezione non inferiore a IP30, i circuiti di gestione dei segnali in ingresso e in uscita, le schede di interconnessione tra i dispositivi e le unità di alimentazione sia ordinaria che supplementare (costituita da batterie ricaricate automaticamente). E del tipo a microprocessore e permettere l analisi e la gestione locale e/o remota di tutti i dati provenienti da rivelatori e attuatori presenti nel sistema. E possibile monitorare il rapporto segnale/rumore di ogni singolo sensore per avere una chiara indicazione dello storico delle sue misure e capire se il singolo dispositivo sta funzionando correttamente o deve essere revisionato. La centrale è in grado di automonitorare memorizzare e visualizzare tutte le misure effettuate nelle 16 ore successive alla condizione di allarme (1 misura al minuto) di qualsiasi tipo di dispositivo per un massimo di 10 dispositivi contemporanei. Certificata secondo norme: EN54 parte 2 e Caratteristiche degli ingressi della centrale Alla centrale potranno essere connessi fino a dispositivi, 128 dispositivi per linea di rilevazione. Nella sua configurazione la centrale disporne di tanti moduli di linea quanti sono i loop da realizzare (massimo 8). Potrà essere garantito l automatismo dell autoapprendimento del punto (rivelatore, pulsante, dispositivo, ecc.) indipendentemente dalla modalità di collegamento della linea (linea loop, entra ed esci, parallelo puro, parallelo diramato, loop diramato). La lunghezza del loop potrà essere al massimo di m, con cavo schermato, da 2x1,5 mmq (carico massimo della linea ammesso 100 OHM, 2µF) Uscite La centrale dovrà disporre minimo di: - 5 uscite a relè (allarme 1, allarme 2, sirena, guasto e uno programmabile per mancanza rete o esclusione ) - 1 uscita controllata per sirene, avvisatori ottico/acustici e campane; - 1 uscita controllata per sirene autoalimentate; - 1 interfaccia RS232/RS485 per il collegamento ad altre Centrali in Master/Slave, al Pannello Remoto e/o dispositivi ausiliari (ad esempio stampanti). - 1 porta di comunicazione per rete LAN TCP/IP (opzionale); - 1 porta USB per connettere un PC locale in modo da potere effettuare la programmazione della centrale via software Segnalazioni La centrale è in grado di fornire le seguenti segnalazioni in modo inequivocabile con indicazioni visive (led o display alfanumerico) e, se necessario, con indicazioni acustiche (buzzer tacitabile manualmente): - stato di funzionamento normale (condizione di riposo) 10di29
11 - monitoraggio del rapporto segnale/rumore per ogni singolo rivelatore in modo da facilitare la manutenzione della centrale (10 rivelatori contemporaneamente in monitoraggio selezionabili dall utente). - monitoraggio automatico del rapporto segnale/rumore del rivelatore conseguentemente alla stato di allarme (10 rivelatori contemporaneamente in monitoraggio per 16 ore ) - presenza di dispositivi disabilitati - preallarme incendio (allarme 1, generale e specifico per ciascuna zona) - allarme incendio (allarme 2, generale e specifico per ciascuna zona) - attivazione del comando di spegnimento - Allarme generale - memorizzazione della condizione di guasto per 999 dispositivi - memorizzazione di 150 condizioni di guasto - memorizzazione di condizioni di allarme dispositivo - memorizzazione di condizioni di allarme gruppi dispositivi - memorizzazione di condizioni di allarme gruppi di zone - anomalia di funzionamento del software di centrale - stato di configurazione centrale o di test - stato di alimentazione di rete - stato delle batterie tampone - presenza di dispersioni a terra o delle condizioni di sovraccarico (campo e rivelazione) - stato di ciascuna zona dell impianto. Tutti gli eventi possono essere memorizzati in ordine cronologico dalla centrale e richiamabili sul display di visualizzazione. E inoltre possibile inviare segnalazioni d allarme e guasto a dei numeri telefonici preregistrati tramite combinatore telefonico integrato (scheda modem via PSTN MPSTN500 modem via GSM MGSM500 ) Interfaccia utente L interfaccia tra l utente e l impianto è semplice ed immediata tramite una tastiera dedicata e un display retroilluminato 4 x 40 caratteri, per la visualizzazione dei messaggi di allarme, della diagnostica e della programmazione. La centrale consente la personalizzazione dei punti di rivelazione e delle zone in cui sono suddivisi, permettendo così all utente finale di identificare in maniera chiara ed univoca il punto in cui si è sviluppato il focolaio d incendio. Dette fasi di programmazione e configurazione sono realizzabili tramite personal computer provvisto di apposito software. La centrale dovrà poter essere configurata in modalità Master/Slave con le centrali di spegnimento a servizio degli archivi ai piani interrati, grazie all ausilio del software di gestione, ottenendo una configurazione massimale di 32 siti gestiti da un unico punto Comandi Sul pannello frontale sono previsti i tasti di comando e gestione dei menù di configurazione della centrale ed in particolare dovrà essere possibile compiere in modo semplice le seguenti operazioni: - attivare e disattivare le uscite della centrale - programmare la soglia di allarme per zona e per singolo punto - tacitare il buzzer di segnalazione acustica - resettare le condizioni di allarme - navigare nei menù di configurazione e settaggio della centrale La programmazione della centrale potrà essere eseguita anche utilizzando un pacchetto software dedicato su di un PC di configurazione che potrà essere remoto o connesso localmente tramite porta USB. Quest ultima modalità può anche essere eseguita connettendo direttamente alla porta USB una tastiera di PC, sfruttando in tal modo direttamente il microprocessore della centrale. I comandi, la gestione e l uso della centrale dovranno essere resi possibili utilizzando fino a 10 password programmabili su 3 livelli di accesso diversi che limitano le funzioni a seconda delle persone che si devono interfacciare: Livello 1 utilizzabile dal pubblico e da personale di controllo (individuazione condizioni di allarme) 11di29
12 Livello 2 utilizzabile da personale preposto alla sicurezza (individuazione condizioni di allarme e gestione degli allarmi) Livello 3 utilizzabile da personale istruito e autorizzato (configurazione delle zone, delle condizioni di allarme e personalizzazioni della centrale) I livelli sono accessibili previo inserimento di password Suddivisione in zone Il sistema potrà permettere la suddivisione fino a 480 zone logiche diverse in modo da individuare facilmente il punto in cui si è generata la situazione di pericolo. Ciascuna zona dovrà corrispondere ad un area virtuale con le caratteristiche indicate nel capitolo 5.2 della norma UNI Ad ogni zona potranno essere associati, senza limiti fisici, i sensori presenti nell impianto mentre ad ogni sensore dovrà essere attribuita una sol zona di appartenenza. Alla zona è possibile associare fino a 50 attuatori che verranno attivati quando la zona passerà in condizione di allarme. Ogni zona può essere configurata, secondo l esigenza dell utente, in un specifico tipo di operatività: antincendio, tecnologico e spegnimento. Oltre a questa caratteristica la zona potrà passare in condizione di allarme o comunque ad una condizione diversa da quella di riposo secondo la modalità operativa prescelta. Come per ogni singolo dispositivo, la zona disporrà di un testo di almeno 32 caratteri libero per la personalizzazione utente. Le varie zone potranno essere a loro volta raggruppate in almeno 240 gruppi di zone in modo da consentire una gestione di livello superiore. 3.3 Accessori per il potenziamento delle funzioni di centrale La centrale è in grado di interfacciarsi ai seguenti accessori di ampliamento: Modulo uscita a relè IO500 Il modulo di attuazione con 1 uscita a relè a contatti liberi, 1 uscita relè controllata se alimentato esternamente o 1 uscita gemma controllata se alimentato dalla linea, 1 ingresso a contatti stabili e 1 ingresso impulsivo, consente di interfacciare sul sistema digitale rivelatori convenzionali stabili con contatti puliti (NC/NA), di collegare sonde o altri dispositivi dotati di comandi impulsivi. Inoltre la medesima interfaccia dovrà essere in grado di pilotare con linea controllata degli attuatori distribuiti in campo (targhe, sirene, elettrovalvole, serrande, relè ausiliari, elettromagneti ecc. ). Il modulo di attuazione dovrà essere collegato sulla linea di rivelazione ed essere in grado di dialogare con la centrale, controllando lo stato della linea. Il modulo dovrà essere completamente programmabile come LI (modulo d ingresso con contatti stabili), PI (modulo d ingresso con contatti impulsivi), MU (modulo d uscita per attuatori). Il dialogo con la centrale dovrà essere continuo e di tipo bidirezionale in modo che il dispositivo possa ricevere le informazioni di zona e contemporaneamente segnalare sue eventuali anomalie di funzionamento. Il Modulo dovrà essere dotato di led per la segnalazione di funzionamento normale o dello stato di guasto o manutenzione. Il modulo dovrà essere dotato di isolatore di corto circuito integrato. Caratteristiche tecniche di massima Alimentazione fissa: Consumo a riposo: Consumo in allarme: Scambio libero relè: Uscita relè controllata Uscite ripetizione di allarme: Range termico di funzionamento: 10 Vdc min-24 Vdc max Vdc 20 ma Vdc su carico resistivo. 0,5 30 Vdc su carico resistivo. 12 ma max. -5C / +50C Il modulo dovrà essere in grado di memorizzare, in maniera del tutto automatica, i valori delle misure a partire dal minuto precedente fino al minuto successivo della condizione di allarme (60 misure in totale per un finestra temporale complessiva di 2 minuti). Questi valori dovranno poi essere scaricati a richiesta dalla centrale o da un PC remoto per poter essere visualizzati in forma grafica o in formato testo sulla centrale e/o sul PC. 12di29
13 3.3.2 Pannello ripetitore (remoto) FKP500 (esistente) Il pannello ripetitore permette di effettuare un controllo attivo e costante di ogni evento che avviene nell impianto da una postazione remota, diversa da quella dove è ubicata la centrale. Pertanto dovrà essere dotato di display grafico LCD retroilluminato (240*64 punti per pollice), di led di segnalazione, di tastiera di comando apposita. Una serie di led visualizzerà la presenza di alimentazioni, ritardo di allarme attivato, esclusioni/ inclusioni, allarmi e anomalie. L'utente dovrà avere a disposizione una tastiera tattile dotata di tasti specifici per i comandi da e verso la centrale. Dalla tastiera dovrà essere possibile acquisire gli eventi provenienti dalla centrale, incrementare il tempo di ritardo per l'allarme se programmato in Centrale, effettuare inclusioni/esclusioni sirene, procedere a reset generale e a test funzionale su tutte le segnalazioni visive (LED). Le situazioni di allarme, anomalia ed esclusione verranno segnalate acusticamente da un cicalino locale che potrà essere disattivato da tastiera. La centrale di rivelazione dovrà essere in grado di gestire minimo fino a 16 pannelli remoti; la connessione con la centrale di controllo ed eventuali altri pannelli avviene tramite una porta optoisolata RS485 La tastiera potrà essere abilitata tramite apposita chiave dedicata. Caratteristiche tecniche Grado di protezione:... IP Scheda per interfaccia RS232/485 Il modulo dovrà convertire i segnali da RS232 a RS485 per la comunicazione seriale tra apparecchiature fino ad una distanza di 1200 m. Il modulo dovrà essere costituito da una sezione trasmittente e da una sezione ricevente consentendo così una comunicazione bidirezionale full-duplex su 2 fili. La linea di comunicazione dovrà essere composta da 1 coppia di fili da 1,5 mm 2 schermati per ottenere la massima distanza trasmissiva di 1200 m a 9600 bit/s. La terminazione di linea dovrà essere integrata nel modulo. Il modulo dovrà essere galvanicamente isolato fra la sezione RS232 e la sezione RS485, fornendo così maggiori sicurezze elettriche a fronte di diversi potenziali elettrici di riferimento presenti sulle apparecchiature collegate. Questa scheda abiliterà le due uscite RS485 in modo da poter collegare i pannelli remoti (eventuali) e le Centrali di Rivelazione Incendi in modalità master/slave. Sul modulo sono presenti due led per la segnalazione dei vari stati del dispositivo Modulo master/slave La scheda RS232/RS485 descritta sopra dovrà presentare 2 interfacce, la prima sarà utilizzata per Master/Slave, la seconda potrà essere utilizzata per i pannelli remoti/stampanti Interfaccia MODEM PSTN/GSM La scheda dovrà permettere di connettere un modem alla centrale di rilevazione: modem PSTN modem GSM Interfaccia per reti LAN, LAN/TCP Il modulo di interfaccia dovrà consentire il collegamento delle centrali ad una rete LAN (Local Area Network). Tramite questo modulo dovrà essere possibile il collegamento alla rete fino ad un massimo di 16 centrali (ciascuna dotata del modulo di interfaccia). Il protocollo di comunicazione dovrà essere di tipo TCP/IP con supporto DHCP. Tutti gli eventi dovranno essere gestiti da un PC anch esso collegato alla rete su cui potrà essere installato un programma di supervisione con mappe video grafiche. 13di29
14 3.3.7 Alimentatori supplementari Il singolo alimentatore supplementare dovrà essere inserito nell impianto qualora la corrente fornita dalla centrale non fosse sufficiente ad alimentare in maniera corretta tutte le periferiche del sistema, o quando le distanze tra centrale e dispositivi risultassero troppo elevate. L alimentatore dovrà risultare certificato alla normativa EN 54 parte 4. Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche: - contenitore metallico con chiave dedicata per apertura del pannello frontale; - controllo automatico dello stato del gruppo di alimentazione; - autoalimentazione in caso di assenza rete elettrica; - controllo interno dello stato di carica della batteria; - protezione da inversione polarità delle batterie; - led di segnalazione di colore rosso e verde - presenza rete di alimentazione (verde) - controllo carica batteria (verde) - controllo batteria scarica (rosso) - segnalazione guasto (rosso) Caratteristiche tecniche Grado di protezione:... IP30 Massima corrente erogata:... max. 5 A 3.4 Rivelatori automatici di incendio Rivelatori di fumo foto-ottici digitali Elkron FDO500 (esistenti nei piani cantinati) I rivelatori di fumo foto-ottici dovranno essere collegabili a 2 diverse tipologie di basi: 1. Base standard SD Base con uscita gemma per il collegamento di ripetitori remoti SD500R Il principio di funzionamento dei rivelatori di fumo foto-ottici si dovrà basare sull effetto Tyndall: analisi della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell aria. Il rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno: un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo, correggendo l eventuale aumento di livello causato dal depositarsi della polvere all interno della cella d analisi. Certificato secondo norme: EN54 parte 7. Questo rivelatore di fumo digitale a basso profilo dovrà permettere il dialogo bidirezionale con la centrale e disporrà al suo interno di circuito di autoapprendimento dell indirizzo per il suo interfacciamento con il sistema di rilevazione. Il rivelatore è dotato di isolatore di corto circuito integrato. Sul rivelatore dovrà essere presente un led bicolore per indicare il normale funzionamento (verde) e lo stato di allarme (rosso). Caratteristiche tecniche di massima Conforme alle EN54-7 : 2000 Grado di protezione... IP 43 Temperatura di funzionamento C Assorbimento medio a riposo Vdc Assorbimento in allarme Vdc Uscita ripetizione d allarme (qualora richiesto) Vdc Il rivelatore è in grado di memorizzare, in maniera del tutto automatica, i valori delle misure a partire dal minuto precedente fino al minuto successivo della condizione di allarme (60 misure in totale per un finestra temporale complessiva di 2 minuti). Questi valori dovranno poi essere scaricati a richiesta dalla centrale o da un PC remoto per poter essere visualizzati in forma grafica o in formato testo sulla centrale e/o sul PC. 14di29
15 3.4.2 Rivelatori di calore digitali FDT500 (esistenti nei piani cantinati) I rivelatori di calore dovranno essere collegabili a 2 tipologie di basi: 1. Base standard SD Base con uscita gemma per il collegamento di ripetitori remoti SD500R I rivelatori di calore controllano la temperatura all interno dell area in cui sono installati. Un microprocessore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione di tipo NTC, attivando l allarme se la temperatura supera i 58 C. Certificato secondo norme: EN54 parte 5. Questo rivelatore di calore digitale dovrà permettere il dialogo bidirezionale con la centrale e dovrà disporre al suo interno di circuito di autoapprendimento dell indirizzo per il suo interfacciamento con il sistema di rilevazione. Il rivelatore dovrà essere dotato di isolatore di corto circuito integrato. Sul rivelatore dovrà essere presente un led bicolore per indicare il normale funzionamento (verde) e lo stato di allarme (rosso). Caratteristiche tecniche di massima Conforme alle EN54-5 : 2000 Classe A1S Grado di protezione... IP 43 Temperatura di funzionamento C Soglia di allarme statico...58 C Assorbimento medio a riposo Vdc Assorbimento in allarme Vdc Uscita ripetizione d allarme (qualora richiesto) Vdc Il rivelatore dovrà essere in grado di memorizzare, in maniera del tutto automatica, i valori delle misure a partire dal minuto precedente fino al minuto successivo della condizione di allarme (60 misure in totale per un finestra temporale complessiva di 2 minuti). Questi valori dovranno poi essere scaricati a richiesta dalla centrale o da un PC remoto per poter essere visualizzati in forma grafica o in formato testo sulla centrale e/o sul PC. 3.5 Punti di segnalazione manuale Pulsante digitale a riarmo manuale FM500 (esistenti nei piani cantinati) Questo tipo di pulsante, adatto per il montaggio a parete, viene attivato in caso di allarme esercitando una leggera pressione sulla parte centrale del vetro fino a spostarlo verso l interno, azionando lo switch. L accensione di un LED rosso indica lo stato di funzionamento e/o allarme. Questo pulsante dovrà prevedere il dialogo bidirezionale con la centrale e dispone al suo interno di circuito di autoapprendimento dell indirizzo per il suo interfacciamento con il sistema di rilevazione. Il pulsante dovrà essere dotato di isolatore di corto circuito integrato. Certificato secondo norme: EN54 parte 11. Il pulsante dovrà essere in grado di memorizzare, in maniera del tutto automatica, i valori delle misure a partire dal minuto precedente fino al minuto successivo della condizione di allarme (60 misure in totale per un finestra temporale complessiva di 2 minuti). Questi valori dovranno poi essere scaricati a richiesta dalla centrale o da un PC remoto per poter essere visualizzati in forma grafica o in formato testo sulla centrale e/o sul PC Caratteristiche tecniche di massima - Tensione di funz. min-max... 20Vcc (-15% +10%) modulata - Assorbimento medio Vcc - Assorbimento medio in allarme Vcc - Temperatura di funzionamento C 55 C +/-2 C - Umidità relativa... 93% max +/-2 non condensante 15di29
16 - Peso g - Dimensioni (LxLxP) x 110 x 42 mm - Corpo... ABS V0 3.6 Dispositivi di attuazione Segnalatore ottico - acustico a led ad alta efficienza da internotm24 (esistenti nei piani cantinati) Le lampade dovrà essere del seguente tipo: monofacciale (per l installazione ad appoggio parete) bifacciale (per l installazione a bandiera). Il dispositivo dovrà essere costituito da un pannello ottico acustico con scritta luminosa che si illumina e suona quando alimentato dalla centrale in caso di allarme. Il funzionamento può poter essere selezionato tra continuo e intermittente. In dotazione con i dispositivi dovrà essere forniti i seguenti pittogrammi: ALLARME INCENDIO, EVACUARE I LOCALI, SPEGNIMENTO IN CORSO, ALLARME GAS, FIRE ALARM; e dovranno avere un livello di protezione non inferiore a IP40. Pressione acustica 85 db a 1 m Sirena autoalimentata da esterno Questo dispositivo in alluminio pressofuso dovrà essere dotato di lampeggiatore ed dovrà essere predisposto per l installazione all esterno degli edifici o in condizioni particolarmente gravose (grado di protezione richiesto non inferiore a IP43). Potenza sonora 104 db a 3 m. La segnalazione acustica dovrà essere a tono continuo modulato in frequenza e selezionabile tra due tipi di suono, in modo da poter distinguere due sirene dello stesso modello per mezzo di due diverse segnalazioni sonore. In condizioni di batteria a basso livello di carica dovrà essere escluso automaticamente il lampeggiatore in modo da aumentare l autonomia della sirena in assenza di alimentazione. Il contenitore dovrà essere in grado di alloggiare la batteria tampone; il circuito elettronico dovrà essere protetto contro le inversioni dei cavi di batteria e i cortocircuiti sul lampeggiatore Ripetitori ottici LR500SI (esistenti nei piani cantinati) Questi dispositivi dovrà essere utilizzati per segnalare l intervento di un rivelatore ubicato in un volume nascosto all esterno, oppure per indicare in punti remoti il segnale di allarme. La segnalazione sarà di tipo continuo e diventare, automaticamente, intermittente per tensioni inferiori a 17V o per un numero maggiore di 5 rivelatori in allarme. Il ripetitore dovrà essere dotato di lampeggio verde che ripete esattamente il lampeggio del LED verde del rivelatore al quale è collegato. Tale dispositivo servirà per verificare, quando il rivelatore non è visibile, la corretta comunicazione tra il rivelatore e la centrale (lampeggio ogni 2 secondi) L involucro del dispositivo dovrà avere grado di protezione non inferiore a IP Fermi elettromagnetici Per mantenere aperte le porte tagliafuoco e le porte delle zone di passaggio, dai corridoi alle scale ed ai filtri a prova di fumo, realizzati in corrispondenza delle scale di emergenza, e per rilasciarle automaticamente in caso di incendio, dovrà essere previsto un fermo elettromagnetico per ognuna di esse. I fermi dovranno essere in acciaio nichelato ed essere forniti completi di controplacche in materiale termoplastico. Se necessaria la chiusura delle porte anche manualmente, i fermi elettromagnetici dovranno essere corredati di pulsante di sgancio. I fermi elettromagnetici dovranno essere completi di piattello e dei seguenti tipi: Per montaggio a parete o pavimento - con forza di attrazione di 50kg con staffa da 15 cm. Per montaggio a parete - con forza di attrazione di 50kg e pulsante di sblocco Centrale di spegnimento modello Elkron CDS (esistenti) La centrale del sistema antincendio hanno grado di protezione non inferiore a IP30, e in unico involucro contengono i circuiti di gestione dei segnali in ingresso e in uscita, le schede di interconnessione tra i 16di29
17 dispositivi e le unità di alimentazione sia ordinaria che supplementare (costituita da batterie ricaricate automaticamente). Sono del tipo a microprocessore e permettere l analisi e la gestione locale e/o remota di tutti i dati provenienti da rivelatori e attuatori presenti nel sistema. Le centrali di spegnimento incendi previste per l azionamento e la gestione dei generatori Aerosol disposti a protezione degli archivi ai piani interrati del fabbricato sono certificate secondo la normativa EN (Componenti di impianti di estinzione a gas) ed alle norme CE ed hanno i requisiti minimi di seguito specificati. Le singole centrali di spegnimento, inoltre, gestiscono direttamente i rivelatori dell archivio nel quale sono installati i relativi generatori aerosol e delle zone adiacenti, pertanto sono certificate anche secondo le norme: EN54 parte 2 e 4. Detta centrale è dotata di una scheda di rivelazione del tipo monoloop, che condivide tutti i dispositivi del sistema, con in più al suo interno un modulo di spegnimento ad 1 canale, con possibilità di espansione a 2 mediante apposita scheda. La centrale di spegnimento integra le seguenti principali funzionalità: Configurazione dei dispositivi di rivelazione tramite centrale o autoindirizzamento sia per linea chiusa che per linea aperta. Linea di rivelazione indirizzata fino ad un massimo di 128 dispositivi digitali (rilevatori, pulsanti, moduli IN/OUT). Completamente programmabile da tastiera. Comunicazione con il sistema master o similare mediante linea RS485 in modalità MASTER/SLAVE. Uscita sirena evacuazione dedicata. Display 4 righe / 40 caratteri. Il modulo di spegnimento ha le seguenti caratteristiche: Ingresso Flussostato. Ingresso Presso stato. Ingresso Prolungamento Emergenza. Ingresso Attivazione Scarica Manuale. Ingresso Attivazione Scarica da Centrale Esterna. Relè Rilascio in Corso. Relè Prolungamento Emergenza. Uscita sirena Evacuazione. Uscita di Rilascio 1 (Pilotino) max 750 ma. Uscita di Rilascio 2 (Elettrovalvola) max 750 ma. La centrale di spegnimento ha, inoltre, le seguenti Caratteristiche Tecniche: - Collegamento Cavo linea rivelazione LOOP/APERTA 2 x 1,5 mm² - Lunghezza massima totale linea m - Resistenza totale cavo inferiore a 100 Ohm - Capacità totale cavo µf - Porta PS2 tramite questa la quale è possibile utilizzare una normale tastiera da PC per le operazioni di configurazione della centrale, 17di29
18 IMPIANTO ESTINGUENTE AD AEROSOL INDICE Parte 1 Premessa e prescrizioni generali 1.1 Descrizione dei locali Parte 2 Agente estinguente ad aerosol a base di carbonato di potassio 2.1 Norme di riferimento 2.2 Agente estinguente: tipo e caratteristiche essenziali 2.3 Generazione dell aerosol e sua immissione in ambiente 2.4 Azione estinguente 2.5 Requisiti di progettazione 2.6 Prescrizioni 2.7 Posizionamento dei generatori e loro fissaggio 2.8 Consistenza impianti Parte 3 Procedura di scarica 3.1 Premessa 3.2 Procedura automatica (caratteristiche del sistema di rivelazione incendi e gestione spegnimento) Stato di pre-allarme Stato di allarme confermato (attivazione scarica) Attivazione generatori aerosol Apparecchiature accessorie 3.3 Procedura manuale 3.4 Ripristino condizioni di sicurezza 18di29
19 PREMESSA Oggi il settore della protezione antincendio non può essere più in contrasto con le esigenze di tutela ambientale. La recente normativa sui sistemi di spegnimento automatico degli incendi impone l uso di agenti estinguenti non nocivi nei confronti dell ozonosfera. Il primo decreto in argomento è stato il D.M. 26 marzo 1996, che vietava, definitivamente, l utilizzo degli Halon. Le successive revisioni del citato D.M. hanno esteso tale divieto anche ad altri agenti estinguenti gassosi che appartengono alla famiglia degli idroclorofluorocarburi, come il NAFSIII. Il D.M. 20/12/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 14 del 18/01/2006, Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio, all articolo 2, infatti, recita: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti al comma 1, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri di cui al comma 3. Ciò vuol dire che, tutti gli impianti di spegnimento automatico esistenti, che utilizzano idroclorofluorocarburi, come il NAFSIII, devono essere convertiti, con utilizzo di agenti estinguenti consentiti, tra i quali si annoverano gli idrofluorocarburi come il NAF S125, tutta la famiglia di gas inerti come l Argon, l Inergen, l Azoto e gli estinguenti ad aerosol a base di carbonato di potassio. A tal proposito appare doveroso precisare che, comunque, gli idrofluorocarburi come il NAFS125 hanno un impatto sull ambiente, per il momento, ritenuto accettabile, ma che in futuro, considerando che le leggi a tutela dell ozonosfera diventano sempre più restrittive, potrebbero subire il medesimo trattamento degli idroclorofluorocarburi, per cui non c è alcuna certezza a garanzia della durata di tali sistemi. In alternativa, è possibile adottare una tipologia di impianto che negli ultimi anni sta avendo enormi riscontri nel campo della protezione antincendio di ambienti quali ad esempio, CED, Archivi, Depositi, Call Center, Cabine Elettriche, ecc.. Ci si riferisce agli Impianti Fissi di Spegnimento Automatico ad Aerosol. Tali sistemi agiscono mediante il medesimo principio degli impianti a gas, e cioè mediante l inertizzazione volumetrica degli ambienti da proteggere, senza però alcuna emissione di sostanze nocive all ozonosfera, per cui non possono subire limitazioni d uso per effetto di Leggi a tutela ambientale. I principali vantaggi legati all adozione di un agente estinguente ad aerosol sono di seguito elencati: Assenza di parchi bombole, tubazioni, collettori ed ugelli e quindi dei relativi ingombri, pesi e necessari collaudi periodici; Abbattimento dei costi e dei tempi di installazione, infatti, l impianto richiede solo il fissaggio dei generatori, il collegamento delle linee di segnalazione ed alimentazione elettrica con il comando di attuazione della centrale di rivelazione incendi; Assenza di contenitori ad alta o altissima pressione; Estinzione dell incendio in tempi molto rapidi, senza alcuna riduzione del tenore di 19di29
20 ossigeno; Assenza di sovrapressioni considerevoli nell ambiente di immissione e dei relativi dispositivi come serrande di sovrapressione e test quali il door fan test, in quanto eventuali perdite, causate da non perfetta ermeticità, di estinguente dal volume protetto, vengono calcolate e compensate in fase progettuale attraverso un incremento della concentrazione estinguente; Flessibilità dell impianto, legata alla capacità di adattamento alle mutate esigenze (variazione di compartimentazioni, di destinazione d uso dei locali e degli arredi interni); Tempi veloci di ripristino in caso di avvenuta scarica legati alla sola sostituzione dei generatori esauriti; Costi di manutenzione impianto fortemente ridotti e service life del prodotto compreso tra i anni. 1. OGGETTO Installazione impianto di spegnimento automatico degli incendi a saturazione abbinato al sistema di rivelazione incendi esistente di marca ELKRON, di cui sopra, presso gli archivi dello Stabile INPS di Terni Descrizione locali Gli ambienti in cui occorrerà realizzare gli impianti di spegnimento incendi sono caratterizzati dalle dimensioni geometriche riportate nella tabella sottostante: Descrizione locale Superficie m 2 Volume m 3 ARCHIVIO 2S1 70,00 209,00 ARCHIVIO 2S7 85,00 257,00 ARCHIVIO 2S6 103,00 310,00 ARCHIVIO 2S5 59,00 178,00 ARCHIVIO 1S ECONOMATO 53,00 164,00 ARCHIVIO 1S ASS. PENS 1 69,00 214,00 ARCHIVIO 1S ASS. PENS 2 90,00 280,00 2. AGENTE ESTINGUENTE AD AEROSOL A BASE DI CARBONATO DI POTASSIO 2.1. Normative di riferimento Il prodotto estinguente previsto è aerosol a base di Carbonato di Potassio in ordine alle indicazioni contenute nella lettera circolare del Ministero dell Interno, servizi Antincendi, prot. N. 018/4101 del 2 Gennaio 1997, (relativamente all uso di sostanze estinguenti a basso impatto ambientale ), in accordo con le seguenti normative: UNI/ISO 15779:2012 Installazioni fisse antincendio - Sistemi estinguenti ad aerosol condensato - Requisiti e metodi di prova per componenti e progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi - Requisiti generali 20di29