Source: http://bekrservis.cz/cistirny-odpadnich-vod/index.php
Timestamp: 2019-05-25 17:52:20+00:00
Document Index: 6414658

Matched Legal Cases: ['zákona č. 22', 'zákona č. 71', 'zákona č. 102', 'zákona č. 205', 'zákona č. 226', 'zákona č. 277']

Čistírny odpadních vod | Bekr Servis - plastové výrobky, dřevěné ploty
Čistírny AT6 - 30
Základní popis čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod tvoří celoplastový reaktor s vnitřní technologickou vestavbou. Čistící efekt je založený na využití technologie nízkozátěžové aktivace s aerobní stabilizací kalu. ČOV AT je zakrytá odnímatelným PP krytem. V ČOV AT je použitý léty prověřený systém čištění odpadních vod chráněný užitkovým vzorem č. 2750 doplněným unikátním řešením akumulace nárazově přitékajících vod (patentem podaným pod číslem přihlášky PP 5071-2005), čímž je zajištěna velmi vysoká kvalita vyčištěné vody. Dodávka ČOV typu AT se uskutečňuje na základě závazné objednávky, přičemž platební a dodací podmínky jsou předmětem vzájemné dohody mezi objednavatelem a dodavatelem.
Čistící proces se skládá s celé řady technologických postupů. Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru, kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořené podmínky na částečné biologické odbourávání fosforu. V této části dochází i k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a k rozkladu tuhého znečištění.
Dále odpadová voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru s nízkozátěžovou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránový kompresor nebo dmychadlo s bočním kanálkem (vysokotlaký ventilátor), které jsou umístěné mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinkové aerační elementy.
Další stupeň čištění je separace, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do toku, do vsaku anebo se recykluje, a odstředěný aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna dosazovacího prostoru do neprovzdušňovaného resp. provzdušňovaného prostoru.
Čistírny odpadních vod AT 6 až AT 250
Biologické čistírny odpadních vod typu AT jsou určené na čištění odpadních vod ze zdrojů znečištění do 250 ekvivalentních obyvatel. Ve smyslu zákona č. 22/1998 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb., paragraf 13 b, vznikl oprávněný návrh uvést na trh ČR náš stavební výrobek, čistírny odpadních vod typu AT, protože byl vyrobený a uvedený na trh v členském státě Evropské unie.
ČOV - samonosné čistírny odpadních vod AT 6 až AT 30
Navštivte fotogalerii ČOV »