Source: http://docplayer.fi/3223560-Sisailmaongelmien-selvitysraportti-raikukujan-palvelutalo-talo-a-raikukuja-14-01620-vantaa.html
Timestamp: 2016-12-08 16:31:40+00:00
Document Index: 22978767

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja VANTAA
SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja VANTAA
Download "SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja 14 01620 VANTAA"
1 SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja VANTAA Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh2 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 2 (16) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ PERUSTIEDOT KOHTEESTA Lähtötietoja Aikaisemmat tutkimukset / käytettävissä olleet asiakirjat YHTEENVETO JATKOTOIMENPIDE EHDOTUKSET RISKIARVIO ASIAPAPEREIDEN/RAKENNEPIIRUSTUSTEN POHJALTA ILMANVAIHTO Tutkimusmenetelmät Mittaustulokset Painesuhteet Hiilidioksidipitoisuus Tuloilman kuitupitoisuus RAKENNETEKNISET TUTKIMUKSET Tutkimusmenetelmät Rakennustekniset havainnot Tuulettuva alapohja Pintakosteushavainnot Lattiapinnoitteiden VOC määritykset SISÄILMAMITTAUKSET Mittauspaikat ja tutkimusmenetelmät Pintapölyn koostumus Sisäilman VOC näytteet Lämpöolot MUITA HAVAINTOJA Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh3 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 3 (16) 1 YLEISTÄ Kohde Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja VANTAA Tilaaja/ t ja osoitetiedot Tilaajan yhdyshenkilö Vantaan kaupunki / Tilakeskuksen toimiala Hannu Mäkelä Kielotie VANTAA puh Toimeksisaaja /tutkijat Suomen Sisäilmakeskus Oy, Espoon toimipiste Eila Hämäläinen, rakennusterveysasiantuntija, tutkimuspäällikkö Keijo Kovanen, talotekniikan tutkimuspäällikkö, FM Eija Reetta Kanerva, tutkimusinsinööri, DI Tuomo Pitsinki, tutkimusinsinööri, RI Tutkimusajankohta ja tutkijat , tutustumiskäynti kohteessa Keijo Kovanen , tutkimukset kohteessa Keijo Kovanen ja Eija Reetta Kanerva läsnä paikalla osan ajasta Tiina Kiuru ja , tutkimukset kohteessa Keijo Kovanen , tutkimukset kohteessa Eija Reetta Kanerva , tutkimukset kohteessa Keijo Kovanen ja Tuomo Pitsinki , tutkimukset kohteessa Keijo Kovanen ja Eila Hämäläinen Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tarjouspyynnön mukaiset tarkastelut ja mittaukset Rajaukset kohteessa Tutkimukset kohdistuivat A talon luoteisnurkassa sijaitseviin 1. kerroksen keittiötilaan ja sen takana oleviin toimisto ja sosiaalitiloihin. Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh4 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 4 (16) Yleiset sopimusehdot Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE PERUSTIEDOT KOHTEESTA 2.1 Lähtötietoja Vuonna 1994 valmistunut Raikukujan palvelutalo sijaitsee Martinlaaksossa. Palvelutalossa on yhteensä 27 asuntoa. Talo A:ssa sijaitsevat mm. ruokala ja toimistotilat. Henkilökuntaa haastateltaessa saatiin seuraavia tietoja: Keittiötiloissa on ollut putkivuoto noin 5 vuotta sitten, jonka jälkeen tilat on kuivatettu ja inva WC:n ja ruokasalin lattiat sekä osa keittiötä on uusittu. Työntekijöitä rakennuksessa on 9 ja asukkaita 29. Työntekijöillä on ollut oireita, lähinnä äänen käheyttä ja hengitystietulehduksia. Asukkailla on ollut silmien kuivumista ja hengitystietulehduksia. 2.2 Aikaisemmat tutkimukset / käytettävissä olleet asiakirjat 3 YHTEENVETO Leimattu iv piirustus IV (leimattu ), Erikois Suunnittelu Oy, Vantaa Lupaan A 93 liittyvät leimatut rakennepiirustukset , , ja , (leimattu ), Suunnitteluarena Oy, Helsinki, suunnittelija Kimmo Auvinen Edelliseen liittyvät leimatut muutospiirustukset ja (leimattu ), Suunnitteluarena Oy, Helsinki, suunnittelija Kimmo Auvinen Mittauspöytäkirja Raikukuja 14A + B , Porvoon Nuohouspalvelu Oy, Porvoo. Tutkittujen tilojen kohdalle jää osittain yläpuolisten huoneistojen parvekeosa, joka näin ollen toimii tutkittujen tilojen kattorakenteena (yläpohja). Yläpohjarakenteesta on ohjattu ulos putkia. Putket toimivat parvekkeen vesien poistoputkina. Rakenteesta ei ollut käytettävissä tarkempia rakennepiirustuksia. Ylempien kerrosten parvekkeiden vedet ohjautuvat tälle parvekkeelle. Tehtyjen tutkimusten perusteella todettiin, että rakennuksen riskirakenteita tai niiden kaltaisia rakenneosia ovat: tutkittujen tilojen yläpuolinen yläpohja/parvekkeen lattiarakenne ryömintätila, johon jää huonosti tuulettuvia katvealueita julkisivuelementtien saumakohdat, jotka sijoittuvat lähelle maanpintaa sokkelielementtiliitokset, joiden nurkat ovat maanpinnan tasossa auki Edellä mainituilla rakenteilla on merkitystä tilojen sisäilman laatuun ja ne voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille heidän kokemiaan terveysoireita. Sisäilmamittausten ja materiaalinäytteiden perusteella todettiin seuraavaa: Hiilidioksidipitoisuudet mitatuissa tiloissa olivat alhaiset. Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh5 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 5 (16) Sisäilman lämpötilat vaihtelivat voimakkaasti vuorokauden ja eri päivien aikana. Kahvihuoneessa lämpötila oli seurantajakson aikana ( ) jatkuvasti yli 23 C, välillä jopa 28 C. Lämmin sisäilma lisää väsymistä, keskittymiskyvyn alenemista, hengitystieoireilua sekä aiheuttaa kuivuuden ja tunkkaisuuden tunnetta. Liian korkea lämpötila voi myös kiihdyttää kaasumaisten epäpuhtauksien vapautumista lähteistään. Sisäilman kosteus oli vuodenaikaan nähden normaalilla tasolla. Pintapöly ei sisältänyt muuta kuin tavanomaista huonepölyä. Sisäilman TVOC pitoisuudet olivat tutkituissa näytteissä 70 µg/m 3 ja 100 µg/m 3, jotka ovat alle Työterveyslaitoksen viitearvon 250 µg/m 3, mutta useita yksittäisiä yhdisteitä oli koholla. Yhdisteiden lähteinä voivat olla esim. vaurioituneet muovimatot ja liimat, mutta myös kastunut mineraalivilla sekä kopiokoneet. Tutkittujen muovimattojen VOC päästöt olivat suuremmat kuin Työterveyslaitoksen viitearvo. Tuuletetusta alapohjasta ei mittaushetkellä todettu tulevan vuotoilmaa huonetiloihin. Lisäksi todettiin, että käyttövalmiustilassa ollessaan (kone oli lämmin) kopiokoneesta tuli voimakas maakellarimainen haju. Ilmanvaihdon osalta todettiin seuraavaa: Ilmanvaihto oli riittävää hiilidioksidipitoisuuden kannalta. Tilat olivat vuoroin alipaineisia, vuoroin ylipaineisia ulkoilmaan nähden. Ylipaineisuus mahdollistaa sisäilman kosteuden kulkeutumisen rakenteisiin mahdollisten vuotoilmareittien kautta. Pitkäaikainen ylipaineisuus aiheuttaa kosteuden tiivistymistä rakenteiden kylmiin osiin ja siten mahdollistaa kosteus ja homevauriot rakenteissa. Jos rakenteissa on mikrobivaurioita, alipaineisuus mahdollistaa epäpuhtauksien kulkeutumisen mahdollisten vuotoilmareittien kautta sisäilmaan. Tuloilmassa ei ollut mineraalivillakuituja haitallisessa määrin. 4 JATKOTOIMENPIDE EHDOTUKSET Tehdään laskennallinen selvitys alapohjan tuuletusputkien tarvittavasta määrästä RakMK C2:n mukaisesti sekä riittävästä tuulettumisesta. Avataan ja selvitetään rakennuksen ulkonurkka/elementtisauman toimivuus ja kunto kohdassa, jossa sokkelin korkeus on matalimmillaan. (Selvitetään elementtien saumausajankohta). Selvitetään tutkittujen tilojen yläpuolella olevan parvekkeen lattian/yläpohjan rakenne, tuulettuvuus ja vedenpoisto. Siirretään kopiokone tilaan, jota ei käytetä, ja selvitetään koneen aiheuttaman hajun lähde (värikasetit, koneen aiempi sijoituspaikka tai papereiden ym. tarvikkeiden välivarastointi, jotka ovat voineet aiheuttaa koneen kontaminoitumisen) ja puhdistetaan tai vaihdetaan kone. Tämä raportti ei ole korjaussuunnitelma, joten korjaustoimenpiteisiin ryhdyttäessä on suositeltavaa, että sisäilma asioihin perehtynyt rakennusterveys tai sisäilma asiantuntija käyvät yhdessä korjaussuunnittelijan kanssa läpi ongelmakohdat ennen korjaussuunnittelun aloittamista. Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh6 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 6 (16) 5 RISKIARVIO ASIAPAPEREIDEN/RAKENNEPIIRUSTUSTEN POHJALTA Kosteustekninen riskirakenne on rakenneosa, joka vaurioituu helposti joko veden vuotamisen, kapillaarisen veden kulkeutumisen, vesihöyryn liikkeen tai muun kosteuden vaikutuksesta (Tkt Juhani Pirinen, 2010 YM). Piirustusten perusteella arvioidaan kohteessa olevia riskirakenteita, joiden toiminnalla voi olla merkitystä rakenteita heikentävinä tekijöinä, mikäli rakenteet toimivat puutteellisesti tai ovat vaurioituneet. Lisäksi näillä seikoilla on / voi olla merkitystä sisäilman laatua heikentävinä tekijöinä. Riskirakenteiksi tai niiden kaltaisiksi rakenneosiksi arvioitiin: alapohjarakenne kokonaisuudessaan (matala ryömintätila, tuuletusaukkoja ei ole esitetty käytettävissä olleissa piirustuksissa) ryömintätilan huono tuulettuvuus osassa tutkittuja tiloja julkisivuelementtien ja jälkivalun rakenneliitoskohdat, joihin piirustuksissa (DET 109) on suunniteltu työmaalla asennettavaksi mineraalivillaeristekaistat sokkelielementtiliitokset, joihin (ulkonurkkiin) piirustuksissa (DET 101) on suunniteltu työmaalla asennettavaksi pehmeä eristekaista alapohjan ontelolaattojen alapintojen eristys ja erityisesti levyjen saumojen tiiviys. 6 ILMANVAIHTO 6.1 Tutkimusmenetelmät Ilmanvaihdon toimivuutta tarkasteltiin mittaamalla toimistohuoneen 1 ja kahvihuoneen painesuhde ulkoilmaan nähden sekä hetkellisenä että useamman päivän seurantamittauksena. Lisäksi samoissa huoneissa mitattiin useamman päivän ajan hiilidioksidipitoisuutta, joka kertoo ilmanvaihdon riittävyydestä. Ilmanvaihtojärjestelmän mineraalivillakuitupäästöä tarkasteltiin määrittämällä kuitupitoisuus tuloilmassa. Tällöin mitattiin kuitukertymää polypropyleenisuodatinkankaille, jotka kiinnitettiin tuloilma aukkoon. Suodatinkankaat keräsivät kuituja usean vuorokauden ajan. Kankaat lähetettiin Työterveyslaitokselle analysoitavaksi. Kuva 1. Tuloilman kuitupitoisuus mitattiin ruokasalin tuloilmaventtiilistä. Kuva 2. Tuloilman kuitupitoisuuden mittausjärjestely. Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh7 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 7 (16) 6.2 Mittaustulokset Painesuhteet Taulukkoon 1 on koottu paine eromittausten tulokset. Taulukko 1. Paine eromittausten tulokset eri tiloissa. Negatiivinen arvo merkitseee mitattavan tilan alipaineisuutta ulkoilmaan nähden. Huoneiden numerointi on liitteenä olevan paikan nuspiirustuksen mukainen. Tila dp( sisä ulko) (Pa) Keittiö/ ruokasali 6,5 Toimistoo 1 4,4 Toimistoo 2 5,2 Toimistoo 3 5,5 Kahvihuone 5,0 Taulukon 1 mukaan hetkelliset paine erot sisä ja ulkoilman välillä olivat noin 5 Pa, jolloin si säilma oli oikeaoppisesti hieman alipaineinenn ulkoilmaan nähden. Kuvissa 3 ja 4 on esitetty toimisto 1:ssä ja kahvihuoneessa tehty painesuhteen seurantamit s taus. Kuva 3. Toimisto 1 sisäilman painesuhde ulkoilmaan nähden seurantamittauksen aikana. Po sitiivinen arvo merkitsee huoneilman ylipaineisuutta ulkoilmaan nähden. Kuvan 3 mukaan paine ero sisä ja ulkoilman välillä oli Pa. Hetkellisessä mittaukses oimisto 1 oli pääsääntöisesti alipaineinen ja päivisin ylipaineinen. Poikkeuksena oli keskipäivän aika, jol loin huone oli voimakkaasti alipaineinen. Syynä tähän onn luultavasti liesikuvun käyttö keitti össä ruoanvalmistuksen yhteydessä. sa havaittu oikeaoppinen alipaineisuus ei siis ollut voimassa jatkuvasti. Öisin Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espooo Puh8 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 8 (16) Kuva 4. Kahvihuoneen sisäilman painesuhde ulkoilmaan nähden seurantamittauksen aikana. Positiivinen arvo merkitsee huoneilman ylipaineisuutta ulkoilmaan nähden. Kuvan 4 mukaan paine ero sisä ja ulkoilman välillä oli Pa. Painesuhde käyttäytyi samankaltaisesti kuin toimisto 1:nn painesuhde kuvassa Hiilidioksidipitoisuus Kuvassa 5 on esitetty toimisto 1: :ssä ja kahvihuoneessa tehty hiilidioksidipitoisuuden seuran tamittaus. Kuva 5. Eri huoneidenn hiilidioksidipitoisuus seurantamittauksen aikana. Asumisterveysoppaan, jota voidaan soveltaaa myös palvelutaloissa, mukaan tyydyttävänä pi ei ole toisuutena voidaan pitää 1200 ppm. Jos pitoisuus ylittää arvon 1500 ppm, ilmanvaihto Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espooo Puh9 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 9 (16) terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla. Kuvan 5 mukaan hiilidioksidipitoisuus on pääosin ollut ppm suurimman arvon ollessa 840 ppm. 6.4 Tuloilman kuitupitoisuus Tuloilman mineraalivillakuitupitoisuus määritettiin ruokasalissa olevasta tuloilmaventtiilistä. Tällöin mitattiin kuitukertymää suodatinkankaalle, joka oli asetettu tuloilmavirtaan. Kuitupitoisuus voidaan laskea seuraavasti: 1000, jossa C V on kuitupitoisuus tuloilmassa [kuitua/m 3 ] C A kuitukertymä suodattimelle [kuitua/cm 2 ] A suodattimen otsapinta ala [cm 2 ] q i tuloilmavirta suodattimen läpi mittausaikana T i [dm 3 /s] mittausaika [s]. T i Taulukkoon 2 on koottu kuitunäytteiden tulokset. Työterveyslaitoksen analyysivastaus TY 03/sh/ kuitukertymistä suodatinkankaalle on liitteenä. Sen mukaan kuitukertymä suodatinkankaalle oli 1,02 kuitua/cm 2, josta laskemalla saadaan tuloilman kuitupitoisuudeksi 0,04 kuitua/m 3. Työterveyslaitoksen ohjearvo on 1 kuitu/m 3. On huomattava, että tarkastelussa ovat mukana vain kuidut, joiden pituus on yli 20 µm. 7 RAKENNETEKNISET TUTKIMUKSET 7.1 Tutkimusmenetelmät Rakenteita tutkittiin sekä rakenneteknisin havainnoin että pintakosteusosoittimen avulla. Lisäksi 1. kerroksen keittiötilan ja sen takana olevien toimisto ja sosiaalitilojen lattiapinnoitteista otettiin näytepalat VOC analyysia varten. 7.2 Rakennustekniset havainnot Tuulettuva alapohja Siivouskomerossa olevan lattialuukun kautta päästiin tarkasteltavan alueen alapuolella sijaitsevaan ryömintätilaan. Alapohjaa ja sen alapuolista ryömintätilaa tutkittiin sekä silmämääräisesti että merkkiainekaasun avulla. Ryömintätilasta tehtiin seuraavia havaintoja: Tilassa on koneellinen poistoilmanvaihto siten, että huippuimuri sijaitsee rakennuksen vesikatolla ja korvausilmaventtiilit (4 kpl) rakennuksen kulmissa, joista vain yksi venttiili sijaitsi tarkasteltavan tilan kohdalle rajoittuvassa osiossa. Maanpinta oli kosteaa. Alapohjan ryömintätilassa kulkee kantavien seinien kohdalla välisokkeleita, joissa on 0,7 x 0,7 m 2 kokoisia kulkuaukkoja eri osioiden välillä. Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh10 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 10 (16) Kuva 6. Yleiskuvaa ryömintätilasta. Kuva 7. Tuuletusaukon kohta. Mahdollisia vuotoilmareittejä kartoitettiin merkkiainekaasun (5 % vety ja 95 % typpi) avulla. Merkkiainekaasua syötettiin ryömintätilaan rakennuksen länsinurkassa sijaitsevan tuuletusputken kautta eli tutkittavien huonetilojen alapuolelle. Merkkiainekaasua syötettiin noin 5 minuutin ajan yhteensä noin 100 litraa. Merkkiainekaasun pitoisuutta mitattiin tarkasteltavien huonetilojen lattialistojen alta ja lattialäpivientien kohdilta. Missään tutkituissa tiloissa ei todettu merkkiainekaasua. Tarkastelun aikana ryömintätilan ja huonetilojen ilmanvaihto toimi normaalisti. Hetkellisen paineeromittauksen mukaan ryömintätila ja huonetilat olivat suunnilleen samassa ilmanpaineessa. 7.3 Pintakosteushavainnot Pintakosteuden osoittimen avulla havainnoitiin pintamateriaaleja kosteusteknisesti riskialttiilta pinnoilta. Poikkeavaa kosteutta ei todettu ulkoseinissä eikä pesutilojen pintarakenteissa. Ruokasalin lattiassa oli halkaisijaltaan noin 20 x 30 cm 2 :n alue, jossa kosteudenosoitin näytti kohonnutta kosteutta. Syytä tähän ei saatu selville edes ryömintätilasta päin tarkasteltuna. 7.4 Lattiapinnoitteiden VOC määritykset Lattiapinnoitteista (muovimatot) otettiin materiaalinäytteet VOC analyysia varten puhtailla näytteenottovälineillä ja näytteet pakattiin alumiinikääreeseen. Näytteet sisälsivät muovimaton lisäksi vaihtelevan määrän maton kiinnitykseen käytettyä liimaa. Materiaalinäytteiden VOC analyysit (bulk emissio mikrokammiolla) on tehty Työterveyslaitoksella Helsingissä, ja analyysivastaus on liitteenä. Taulukossa 2 on esitetty analyysin tulokset yhteenvetona. Taulukko 2. Lattiapinnoitteiden (muovimatto + liima) VOC emissiot. Näytenumero, näytteenottokohta TVOC ja näytemateriaali (µg/m 3 g) MVOC 1: 150 Keittiö, ulkoseinän edestä, linoleum MVOC 2: 210 Toimisto 2, ulkonurkasta, muovimatto MVOC 3: 150 Toimisto 1, ulkoseinän edestä, muovimatto Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh11 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 11 (16) Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan käytetyllä menetelmällä (mikrokammiolaite, µcte) analysoitujen vanhojen, vaurioitumattomien materiaalien kokonaisvoc päästöt (TVOC) ovat olleet alle 70 µg/m 3 g. Rajaa ei voi sellaisenaan käyttää linoleumille, sillä vaurioitumattomienkin linoleumipinnoitteiden päästöt ovat olleet tätä suurempia. Taulukon 2 mukaan toimisto 1:n ja toimisto 2:n lattiapinnoitteiden päästöt olivat suurempia kuin Työterveyslaitoksen viitearvo. 8 SISÄILMAMITTAUKSET 8.1 Mittauspaikat ja tutkimusmenetelmät Pintapölynäytteen koostumus Näytteet otettiin pyyhkimällä säännöllisesti siivottuja pintoja minigrip pussilla. Pussien sisältö analysoitiin elektronimikroskoopin avulla Työterveyslaitoksella Helsingissä. Tarkoituksena oli selvittää mahdollisten mineraalivillakuitujen esiintyvyys. Sisäilmaan haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOC analyysi ilmanäytteestä Sisäilmaa kerättiin pumpulla Tenax adsorptioputkiin (2 kpl) 90 minuutin ajan. Näytteet analysoitiin kaasukromatografisesti Työterveyslaitoksella Helsingissä. TVOC on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä näytteessä. 8.2 Pintapölyn koostumus otettujen pintapölynäytteiden tulokset on esitetty taulukossa 3. Työterveyslaitoksen analyysivastaus TY 03/rk/ on liitteenä. Taulukko 3. Pintapölynäytteiden koostumus. Näytteenottokohdan koodi viittaa liitteenä olevaan paikannuspiirustukseen. Tila Pölyn koostumus PPK 1: Keittiö PPK 2: Toimisto 2 PPK 3: Kahvihuone Tavanomaista huonepölyä Tavanomaista huonepölyä Tavanomaista huonepölyä Analyysivastauksen mukaan kaikki kolme näytettä sisälsivät tavanomaista, pääasiassa paperija tekstiilikuiduista sekä hilsehiukkasista koostuvaa huonepölyä. 8.3 Sisäilman VOC näytteet Sisäilman VOC pitoisuudet mitattiin toimisto 1:stä ja kahvihuoneesta. Työterveyslaitoksen analyysivastaus on liitteenä. Tulokset on esitetty taulukossa 4. Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh12 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 12 (16) Taulukko 4. Toimiston 1 ja kahvihuoneen sisäilman VOC pitoisuudet. TVOC on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä näytteessä. Yhdiste Kokonaispitoisuus ( g/m 3 ) Toimisto 1 Kahvihuone Alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt 5 Aromaattiset hiilivedyt 0,8 5 Terpeenit ja niiden johdannaiset 2 2 Yksiarvoiset alkoholit Moniarvoiset alkoholit 4 5 Fenolit 1 1 Alkoholi ja fenolieetterit 4 4 Aldehydit Ketonit 4 8 Hapot Esterit ja laktonit 0,8 Piiyhdisteet 2 5 TVOC Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanisten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. Työterveyslaitoksen käyttämänä viitearvona sisäympäristön tunnistamisessa puhtaissa työympäristöissä (TTL ) voidaan pitää ilmanäytteen TVOC pitoisuutta < 250 µg/m³. Taulukosta 4 havaitaan, että TVOC pitoisuus toimisto 1:ssä oli 70 µg/m 3 ja kahvihuoneessa 100 µg/m 3. Molemmat pitoisuudet ovat alle kyseisen viitearvon 250 µg/m³. Yksittäiset yhdisteet ovat koholla, jos niiden arvot ylittävät 5 µg/m³, lukuun ottamatta glykoleita/glykolieettereitä, piiyhdisteitä ja orgaanisia happoja, joiden pitoisuuksia pidetään kohonneina niiden ylittäessä arvon 10 µg/m³. Toimistossa 1 analyysituloksen mukaan yksiarvoisten alkoholien pitoisuus oli selvästi kohonnut, joista 1 butanolin (9 µg/m 3 ), 2 etyyli 1 heksanolin (2 EH) (5 µg/m 3 ), etanolin (12 µg/m 3 ) ja 2 metyyli 1 propanolin (17 µg/m 3 ) pitoisuus oli koholla. 2 EH:n lähteenä ovat yleisimmin vaurioituneet muovimatot ja liimat, mutta myös kastunut mineraalivilla sekä kopiokoneet. Työterveyslaitoksen tutkimuksissa on todettu, että 2 EH ja 1 butanoli voivat toimia merkkiaineina oireita aiheuttavista olosuhteista. Tutkimusten mukaan kosteus muovimaton alla aiheuttaa ilmiön, josta seuraa henkilökunnalle oireita jopa astmaoireita. (Työterveyslaitos, Lisäksi koholla olivat hapoista etikkahapon (77 µg/m 3 ) ja heksaanihapon (10 µg/m 3 ) pitoisuudet. Etikkahappoa käytetään muun muassa elintarvikkeiden lisäaineena (E260), monien lääkeaineiden (kuten aspiriinin), hajuaineiden, painovärien, muovien ja silikonin valmistukseen. Kahvihuoneessa analyysituloksen mukaan yksiarvoisten alkoholien pitoisuus oli kohonnut, joista 1 butanolin (8 µg/m 3 ), 2 EH:n (7 µg/m³), etanolin (5 µg/m 3 ) ja 2 metyyli 1 propanolin (5 µg/m 3 ) pitoisuus oli koholla. Aldehydeistä nonanaalin (8 µg/m 3 ) pitoisuus oli koholla. Lisäksi koholla olivat hapoista etikkahapon (15 µg/m 3 ) ja heksaanihapon (8 µg/m 3 ) pitoisuudet. Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh13 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 13 (16) 8.4 Lämpöolot Eri huoneiden lämpöoloja (ilman lämpötila ja kosteus) mitattiin hetkellisesti psense päi vän ajan. Taulukossaa 5 on esitetty hetkellisten mittausten tulokset. Ulkoilman lämpötila oli 21,3 C ja suhteellinen kosteus 499 monitoimimittarilla sekä s kahdessa huoneessa Testo 435 monitoimimittarilla useamman %. Taulukko 5. Hetkelliset lämpöolot eri tiloissa Huoneiden olevan paikannuspiirustuksen mukainen. Tila Ilman lämpötila ( C) Keittiö/ ruokasali 23,5 Toimistoo 1 23,4 Toimistoo 2 23,4 Toimistoo 3 23,3 Kahvihuone 23,3 numerointi on liitteenä Ilman suhteellinen kosteuss (%) Kuva 8. Eri huoneidenn sisäilman lämpötila seurantamittauksen aikana. Kuvan 8 28 C. Taulukon 5 mukaan hetkellinen sisäilman lämpötila on päivisin ollut noin 23,5 C. Asumister lämpötilan välttävä taso on 20 C ja hyvä taso 21 C. Oppaan mukaann huoneilman lämpötila ei saa koho ta yli 26 C:n, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Taulukon 5 mukaan ilman suhteelliset kosteudet olivat vuodenaikaann nähden normaalilla ta solla ja samaa tasoa kuin ulkoilman kosteus. veysoppaan, jota voidaan soveltaa myös palvelutaloiss sa, mukaan huoneilmann Kuvassa 8 on esitetty eri huoneissa tehty sisäilman lämpötilan seurantamittaus. mukaan sisäilman lämpötila on toimisto 1:ssä ollut CC ja kahvihuoneessa 23 Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espooo Puh14 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 14 (16) Kuvassa 9 on esitetty eri huoneissa tehty sisäilman kosteuden seurantamittaus. Kuva 9. Eri huoneidenn sisäilman lämpötila seurantamittauksen aikana. Kuvan 9 mukaan sisäilman suhteellinen kosteus on pääosin ollut %. Toimistohuoneiden 1 ja 2 sekä osittain keittiö/ruokasalin yläpuolella on pitkä parveke, joka muodostaa tutkittujen t tilojen yläpohjarakenteen. Maanpinta viettää jätekatos/ /varaston suunnasta (pohjoisesta) kohti tutkittuja tiloja. Pensaita ja nurmikkoa kasvaaa aivan sokkelin vieressä, jolloin maa aines sokkelin vieressä pysyyy märkänä. Ulkoseinäelementtien vaakasauma on alimmillaan noin 100 mm maanpinnasta. Ulkoseinäelementtien elementtisaumat ovat pehmeät ja niissä onn rakoja. Ikkunoiden ja ulkoseinien välisten liitoskohtien saumat ovat pehmeät ja niissä on rakoja. Kopiokonehuonee haisi maakellarille ja varsinkin kopiokoneen sisällä haju oli hyvin voima kas. Saunatilojen ulkoilmaventtiilit olivat kiinni. 9 MUITA HAVAINTOJA Käyntien aikana tehtiin myös muita havaintoja, joilla voi olla vaikutusta sisäilman laatuun ja koettuihin oireiluihin. Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espooo Puh15 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 15 (16) Kuva 10. Kasvillisuus on kiinni sokkelissa. Kuva 11. Ulkoseinäelementin vaakasauma on lähes maanpinnan tasolla. Kuva 12. Toisen kerroksen parveke ja vedenpoistoputket. Espoossa Suomen Sisäilmakeskus Oy Eila Hämäläinen tutkimuspäällikkö rakennusterveysasiantuntija VTT:n henkilösertifikaatti puh Keijo Kovanen talotekniikan tutkimuspäällikkö FM puh Eija Reetta Kanerva tutkimusinsinööri DI puh Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh16 Raikukujan palvelutalo, Raikukuja 14, VANTAA 16 (16) Liitteet Lähteet Materiaali VOC analyysivastaus , , Työterveyslaitos VOC analyysi ilmanäytteestä, analyysivastaus , , Työterveyslaitos Pölyn koostumus, analyysivastaus TY 03/rk/ , , Työterveyslaitos Tuloilman kuitupitoisuuden analyysivastaus TY 03/sh/ , , Työterveyslaitos Asumisterveysohje Sosiaali ja terveysministeriön oppaita 1:2003. Asumisterveysopas 2009, 3. korjattu painos. STM:n asumisterveysohjeen soveltamisopas. Ympäristö ja Terveys lehti Terveydensuojelulaki N:o 763/1994, , Helsinki. Suomen rakentamismääräyskokoelman osa C2: Kosteus. Määräykset ja ohjeet. Ympäristöministeriö Jakelu Tilaaja (sähköpostina ja kirjeenä) Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh17 18 19 20 21 ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (4) Suomen Sisäilmakeskus Oy Pääkaupunkiseutu Eija-Reetta Kanerva Harakantie 18 A ESPOO VOC-analyysi ilmanäytteistä Asiakasviite: ERK/1857 Näytteen kerääjät: Eija-Reeta Kanerva Analyysin kuvaus: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet; ATD-GC-MS, Tulopvm.: Käsittelijä(t): Merja Kiviniemi, Kim Kuusisto, Hanna Hovi Analysointimenetelmä Näytteet on kerätty Tenax-adsorptioputkeen ja analysoitu kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TD-GC-MS). Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley- tai NIST-massaspektritietokannan avulla. Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) tolueeniekvivalenttina. TVOC on määritetty kromatogrammista n-heksaanin ja n-heksadekaanin väliseltä alueelta kyseiset aineet mukaan lukien. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. Yksittäisiä yhdisteitä on kvantitoitu 1-40 kpl tai niin monta, että vähintään 2/3 TVOC-alueen piikkien yhteispinta-alasta on selvitetty. Näytteistä on määritetty myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden kokonaispitoisuus tolueeniekvivalenttina ja TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä pitoisuuksia, mikäli pitoisuudet ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä. Tulokset (µg/m³) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään/keräysaikaan. Analyysimenetelmän mittausepävarmuus ilman näytteenottoa (luottamusväli 95 %) on aktiivinäytteille 9-59 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 19 %. Passiivinäytteille mittausepävarmuus on vastaavasti % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 24 %. Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yksittäisten yhdisteiden, samoin usein myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat edellä mainittuja suurempia, ja niiden pitoisuusmääritys on semikvantitatiivinen. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen, ollen keskimäärin 4 ng/näyte eli 0,4 µg/m³ 10 dm³:n aktiiviselle tai 15 vrk:n passiiviselle näytteelle. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , Y-tunnus ,22 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (4) CK Näyte/keräin: U422 Mittauspaikka: 1857 Mittauskohde: tsto 1 Analysointipvm.: /KKU Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 9,26 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö AROMAATTISET HIILIVEDYT Tolueeni 0,8 µg/m³ TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET a-pineeni 2 µg/m³ YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-Butanoli 9 µg/m³ 2-Etyyli-1-heksanoli 5 µg/m³ Etanoli 1) 12 µg/m³ 2-Metyyli-1-propanoli 17 µg/m³ 1-Pentanoli 1 µg/m³ MONIARVOISET ALKOHOLIT 1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 4 µg/m³ FENOLIT Fenoli 1 µg/m³ ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 2-(2-Butoksietoksi)etanoli 3 µg/m³ 2-Fenoksietanoli 1 µg/m³ ALDEHYDIT Bentsaldehydi 3 µg/m³ Dekanaali 2 µg/m³ Heksanaali 3 µg/m³ Nonanaali 4 µg/m³ Pentanaali 1 µg/m³ KETONIT Asetofenoni 1 µg/m³ Asetoni 2) 3 µg/m³ HAPOT Etikkahappo 3) 77 µg/m³ Heksaanihappo, kapronihappo 10 µg/m³ ESTERIT JA LAKTONIT 2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti 0,8 µg/m³ PIIYHDISTEET Dekametyylisyklopentasiloksaani 2 µg/m³ HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 70 µg/m³ 1) Aine ei kuulu VOC-alueeseen ja adsorboituu heikosti Tenaxkeräimeen. Tulos on semikvantitatiivinen. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , Y-tunnus ,23 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (4) 2) Aine ei kuulu VOC-alueeseen ja adsorboituu heikosti Tenaxkeräimeen. Tulos on semikvantitatiivinen. 3) TVOC-alueen ulkopuolella Pitoisuus suuntaa-antava, yhdiste läpäisee keräimen helposti CK Näyte/keräin: U387 Mittauspaikka: 1857 Mittauskohde: lepohuone Analysointipvm.: /KKU Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 8,98 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Heptaani 1 µg/m³ 2-Metyylipentaani 4 µg/m³ AROMAATTISET HIILIVEDYT Ksyleenit (p,m) 1 µg/m³ Tolueeni 4 µg/m³ TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET a-pineeni 2 µg/m³ YKSIARVOISET ALKOHOLIT Bentsyylialkoholi 2 µg/m³ 1-Butanoli 8 µg/m³ 2-Etyyli-1-heksanoli 7 µg/m³ Etanoli 1) 5 µg/m³ 2-Metyyli-1-propanoli 5 µg/m³ 1-Pentanoli 1 µg/m³ MONIARVOISET ALKOHOLIT 1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 5 µg/m³ FENOLIT Fenoli 1 µg/m³ ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 2-(2-Butoksietoksi)etanoli 1 µg/m³ 2-Butoksietanoli 2 µg/m³ 2-Fenoksietanoli 1 µg/m³ ALDEHYDIT Bentsaldehydi 4 µg/m³ Dekanaali 4 µg/m³ Heksanaali 3 µg/m³ Heptanaali 1 µg/m³ Nonanaali 8 µg/m³ Oktanaali 2 µg/m³ Pentanaali 1 µg/m³ KETONIT Asetofenoni 1 µg/m³ Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , Y-tunnus ,24 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (4) Yhdiste Tulos Yksikkö Asetoni 2) 4 µg/m³ 4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni** 3 µg/m³ HAPOT Etikkahappo 3) 15 µg/m³ Heksaanihappo, kapronihappo 8 µg/m³ PIIYHDISTEET Oktametyylisyklotetrasiloksaani** 3 µg/m³ Dekametyylisyklopentasiloksaani 2 µg/m³ HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 100 µg/m³ 1) Aine ei kuulu VOC-alueeseen ja adsorboituu heikosti Tenaxkeräimeen. Tulos on semikvantitatiivinen. 2) Aine ei kuulu VOC-alueeseen ja adsorboituu heikosti Tenaxkeräimeen. Tulos on semikvantitatiivinen. 3) TVOC-alueen ulkopuolella Pitoisuus suuntaa-antava, yhdiste läpäisee keräimen helposti Tulosten tarkastelu Kahdella tähdellä (**) merkityt aineet on määritetty tolueeniekvivalenttina ja tunnistettu käyttäen Wileyn tai NISTin massaspektritietokantaa. Näiden aineiden pitoisuudet ovat semikvantitatiivisia. Yksittäisten aineiden summa on suurempi kuin TVOC, koska ISO standardin mukaan TVOC-pitoisuus määritetään tolueeniekvivalentteina (tolueenivasteina). Suuri osa tämän näytteen yksittäisistä yhdisteistä on määritetty niiden omilla vasteilla, jotka saattavat poiketa huomattavasti tolueenin vasteesta. Työterveyslaitoksen Asiakasratkaisut on akkreditoitu testauslaboratorio T013 (FINASakkreditointipalvelut, EN ISO/IEC 17025). Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristön kehittämispalvelut Hanna Hovi asiantuntija Helsinki Jaakko Heikkilä kemisti Helsinki Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , Y-tunnus ,25 26 Samankaltaiset tiedostot
Tutkimusselostus 1 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 21.9.2009 Betton Oy / Vantaa Juha Tamminen Vapaalantie 2 B 01650 VANTAA Uzin PE460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1 Lisätiedot Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki
20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie Lisätiedot ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 246518 20.02.2014 1 (4) Vahanen Tampere Oy Pasi Wahlfors Tampellan Esplanadi 2 33100 TAMPERE VOC-analyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KPS3180/1 Näytteen kerääjät: Pasi Wahlfors Lisätiedot SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7
RAPORTTI SISÄLLYS: Sivu 1 / 7 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Havaintoja kohteessa... 3 4. Luokan 27 pintakosteusmittaukset ja havaintoja... 3 5. TVOC mittaukset Lisätiedot vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin
Tytyrin koulu, Kirkkokatu 8, 08100 Lohja 51 (52) vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin äänenvaimentimesta. 8.3 Kuitukertymät Lisätiedot ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu
Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43: Lisätiedot Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus
Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n Lisätiedot SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI
SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI LAPIN YLIOPISTO F osa Yliopistonkatu 8 96300 ROVANIEMI ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus 15.6.2011 OSITTAINEN JULKAISEMINEN KIELLETTY! Sisäilman tutkimusraportti 2(11) Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA
SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA Sivu 1 / 12 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN ALA-ASTE 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Päähavainnot Lisätiedot 13.4.2011 SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS RIIHIPELLON PÄIVÄKODIN LEPOTILOISSA ILVEKSET JA KARHUT
RAPORTTI 1 (11) 13.4.2011 Jouni Räsänen Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS RIIHIPELLON PÄIVÄKODIN LEPOTILOISSA ILVEKSET JA KARHUT Kohde Tutkimuksen syy Toimeksisaaja/Tutkijat Lisätiedot SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa
SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE Lisätiedot Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa
TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu Lisätiedot Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa
HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun Lisätiedot KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS
KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1238511 5.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu, Lisätiedot Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)
Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS
Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu Lisätiedot HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS
HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS 13.6.2013 HIIDENKIVEN PERUSKOULU KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT Lisätiedot SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset tekijät 2
SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset LAPIN YLIOPISTO F osa Yliopistonkatu 8 96300 ROVANIEMI ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus 22.2.2011 Sisäilman tutkimusraportti, kemialliset LAPIN YLIOPISTO / Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN
1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka. Lisätiedot Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa
HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven Lisätiedot Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014
Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen Lisätiedot Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151
Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut Lisätiedot TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET
Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013 Lisätiedot KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS
S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko Lisätiedot SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Lisätiedot Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.
TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011
TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS Tutkimusselostus 2 (9) Sisällys 1 Alapohjaranteen sisäkuoren iliviys... 3 2 Ulkoseinäranteen sisäkuoren iliviys... 3 3 Ranteet... Lisätiedot PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI
PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3 Lisätiedot PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ
PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1787715 22.1.2015 Tilastovertailu 1787715 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 22.1.2015 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1. Lisätiedot SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN Lisätiedot Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594
VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri Lisätiedot LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI
LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI SISÄLLYS: Sivu 1 / 13 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Tutkimuksessa käytetyt Lisätiedot LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO
Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN Lisätiedot Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen
Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711 Lisätiedot KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI 9.9.2014 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 TULOSTEN ARVIOINTI 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 JATKOTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 6 6 LIITTEET Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti Lisätiedot Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo?
Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo? Ylitarkastaja Pertti Metiäinen Valvira 15.10.2010 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveystutkimukset Akateemiset tutkimukset perustutkimukset Lisätiedot SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A
SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset. Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA
16.11.2013 SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. Lisätiedot SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
539.07.7.03 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Pähkinärinteen koulu, SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SISÄILMAN LAATU, Lisätiedot YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS
3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot Lisätiedot TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010
TIIVISTELMÄ Yrttitien päiväkodin laajennuksen sisäilmatutkimus. Tutkimuksen tilaajana oli rakennesuunnitteluinsinööri Jouni Räsänen Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Sisäilmatutkimukset suoritettiin lokakuussa Lisätiedot KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ
KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1494513 13.2.2013 Tilastovertailu 1494513 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.2.2013 Sivu 1:15 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 Lisätiedot TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)
TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute Lisätiedot SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi Lisätiedot Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen.
Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Jukka-Pekka Kärki Rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilmaongelmiin liittyvissä korjaushankkeissa Lisätiedot MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI
1(6) MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI Analyysiraportti 1916416 11.2.2016 2(6) 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA... 4 2.1 Tutkimusmenetelmä... 4 2.2 Tulos... Lisätiedot SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA 31.10.2006
LAUSUNTO 102006 1(8) 3.1.2007 Työympäristön kehittäminen SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA 31.10.2006 Työterveyslaitos, Neulaniementie 4, PL 93, 70701 Kuopio puh. 030 4741, faksi 030 474 Lisätiedot Henkilöstöinfo Helsingin Rudolf Steiner -koulu Paraistentie 3 20.8.2014
Henkilöstöinfo Helsingin Rudolf Steiner -koulu Paraistentie 3 20.8.2014 Suomen Sisäilmakeskus Oy Eila Hämäläinen, tutkimuspäällikkö, RTA, rkm Keijo Kovanen, talotekniikan tutkimuspäällikkö, FM 1 Toimeksisaaja Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS
16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon Lisätiedot KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT
KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT Tutkimusraportti 959510 8.11.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet, Lisätiedot Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.
Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto Lisätiedot Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset
Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Infotilaisuudet 6.5.2015 Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmatutkimukset 28.11.2014. Lisätiedot Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08510-13 15.07.2014 Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun Tilaaja: Halax Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-08510-13 1 (7) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lisätiedot Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus
1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin Lisätiedot Henkilöstöinfo Helsingin Rudolf Steiner -koulu Lehtikuusentie 6 19.8.2014
Henkilöstöinfo Helsingin Rudolf Steiner -koulu Lehtikuusentie 6 19.8.2014 Suomen Sisäilmakeskus Oy Eila Hämäläinen, tutkimuspäällikkö, RTA, rkm Keijo Kovanen, talotekniikan tutkimuspäällikkö, FM 1 Toimeksisaaja Lisätiedot VOC NÄYTTEENOTTO FLEC LAITTEELLA (sovellettu NT BUILD 484 STANDARDISTA)
Sivu 1 (5) VOC NÄYTTEENOTTO FLEC LAITTEELLA (sovellettu NT BUILD 484 STANDARDISTA) HUOMIOT Laitteen tiiveyttä voi parantaa asettamalla FLEC:n päälle painoja. Jos epäilet, että mitatun pinnan emissio on Lisätiedot Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi
Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi Kastumisen vaikutus materiaaliin ja sisäilmaan Kuivaketju 10 Työmaatoteutus seminaari Oulun rakennusvalvonta Solistinkatu 2, Oulu 14.10.2015 Lisätiedot SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy
SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista Lisätiedot Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA
17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/ Lisätiedot Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella
S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA: Lisätiedot ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06584-09 15.9.2009 Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset Tilaaja: Suomen Pakkausmateriaalit TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-06584-09 1 (3) Tilaaja Suomen Pakkausmateriaalit Lisätiedot LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS
LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Sivu 1:18 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... Lisätiedot YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS
YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 975010 10.12.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet, ilma... Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU
SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8) Lisätiedot ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.
539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa
RAPORTTI 1 (6) ISS Proko Oy 20.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN Lisätiedot Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012
Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset Lisätiedot Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA
Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737 Lisätiedot Hiilidioksidimittausraportti
Hiilidioksidimittausraportti 60 m2 kerrostalohuoneisto koneellinen poistoilmanvaihto Korvausilmaventtiileinä 2 kpl Biobe Thermoplus 60 (kuvassa) Ongelmat: Ilman tunkkaisuus, epäily korkeista hiilidioksidipitoisuuksista Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Lisätiedot Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU
Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2 Lisätiedot Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012
Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja: Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa
RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy 22.11.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN Lisätiedot Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu
HB Sisäilmatutkimus Oy 9.2.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 www.lifa.fi LAUSUNTO Vantaan Kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu Jouni Räsänen Kielotie Lisätiedot - Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy
TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA Lisätiedot MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI
MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Lisätiedot Uusi Asumisterveysasetusluonnos Pertti Metiäinen
Uusi Asumisterveysasetusluonnos Pertti Metiäinen 29.4.2014 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveysohje asetukseksi Soveltamisalue asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan Asetus on Lisätiedot SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa
SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET MITTAUSPÄIVÄ 13.2.2012 Lisätiedot Kartanonkosken koulun tekniset
Kartanonkosken koulun tekniset selvitykset Infotilaisuudet koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Osittainen kuntotutkimus Tekijä: Sisäilmatalo Kärki Oy Ajankohta: Lisätiedot MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?
MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN Lisätiedot KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN
KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN Koneellinen poistoilmanvaihto mitoitetaan poistoilmavirtojen avulla. Poistoilmavirrat mitoitetaan niin, että: poistopisteiden, kuten Lisätiedot MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015
MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan Lisätiedot HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA
HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ, Lisätiedot Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun
Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä Lisätiedot 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti
21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar Lisätiedot AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA
31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... Lisätiedot Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti
Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna Lisätiedot Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia
Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä Lisätiedot SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
19.3.2013 Vantaan tilakeskus Hankepalvelut, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 3, Vantaa 01300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hiekkaharjun koulu, Talkootie 33, Vantaa SISÄILMASTO- Lisätiedot 13.3.2015 SISÄILMATUTKIMUS RAPORTTI
RAPORTTI JOKELAN PÄIVÄKOTI 05400 JOKELA JOKELA 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimusselosteen laatija... 3 1.3 Toimeksiannon yleistiedot... 3 1.4 Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa
01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: Lisätiedot Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti
TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus) Lisätiedot Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus
Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Martinlaakson koulu, nuorisotila Martinlaaksonpolku 4, Vantaa 11.4.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute