Source: http://docplayer.cz/2297185-Kanalizacni-rad-bilenice-kadesice-rozsedly.html
Timestamp: 2018-04-22 18:45:47+00:00
Document Index: 43564301

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 185', 'zákona č. 274', 'zákona č.274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č.274', 'zákona č.254', 'čl. 28', 'Zákona č.505']

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly - PDF
Download "Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly"
1 Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu sídel obce Žihobce Bílenice, Kadešice Rozsedly Vypracovaný podle ustanovení 14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení 24 a 25 prováděcí vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb. KŘ bude uložen: 1. Městský úřad Sušice, odbor ŽP 2. Obec Žihobce 1
2 Obsah Identifikační údaje obce a příslušné stokové sítě Všeobecně Vymezení pojmů Popis území Základní informace o zájmovém území Charakteristika obce Cíle kanalizačního řádu Popis kanalizační sítě Technické údaje kanalizace Důležité objekty na kanalizaci Přehled povolených množstevních, bilančních a koncentračních hodnot znečištění Základní hydrologické údaje Údaje o počtu obyvatel Údaje o recipientu Bílenický potok profil Bílenice Bezejmenná vodoteč profil Bílenice Bezejmenná vodoteč profil Kadešice Nezdický potok profil Rozsedly Podmínky pro vypouštění odpadních vod Seznam látek, které nejsou odpadními vodami Stanovení nejvyšší míry znečištění Způsoby a četnost měření OV Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele veřejné kanalizace Producent odpadních vod je povinen: Provozovatel veřejné kanalizace je povinen: Odpovědnost za provoz Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu Aktualizace a revize kanalizačního řádu Závěrečná ustanovení Závěr Přílohy kanalizačního řádu
3 Identifikační údaje obce a příslušné stokové sítě Vlastník kanalizace : Obec Žihobce Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Žihobce 20, Sušice Provozovatel kanalizace : Obec Žihobce Identifikační číslo (IČ) : Žihobce 20, Sušice Působnost kanalizačního řádu : vypouštění odpadních vod do kanalizační sítě v k.ú. Bílenice k.ú. Kadešice k.ú. Rozsedly Zpracovatel kanalizačního řádu : Ing. Iva Šrámková Milínov 36, Kolinec Identifikační číslo (IČ) : Datum zpracování : 10/2012 Kanalizační řád schválil dle 14 odst.3, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a dle 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. MěÚ Sušice, odbor životního prostředí, dne., pod č.j 3
4 1. Všeobecně Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodoprávními předpisy, především zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, zákona č. 274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vypouštění odpadních vod ze zařízení na předčištění odpadních vod podléhá ustanovením Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle KŘ vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu ( 18 zákona č. 274/2001 Sb.). Povolení k vypouštění odpadních vod z VKV1 VKV4 pro veřejnou potřebu obce Žihobce část Bílenice do Bílenického potoka a jeho pravostranného přítoku bylo vydané MěÚ Sušice OŽP, pod č.j. 2050/08/ZPR/Kal. Platnost tohoto povolení je stanovena na 10 let od nabytí právní moci. Povolení k vypouštění odpadních vod z VKV1 pro veřejnou potřebu obce Žihobce část Kadešice do levostranného bezejmenného přítoku Nezdického potoka bylo vydané MěÚ Sušice OŽP, dne pod č.j. 2047/08/ZPR/Kal. Platnost tohoto povolení je stanovena na 10 let od nabytí právní moci. Povolení k vypouštění odpadních vod z VKV1 VKV2 pro veřejnou potřebu obce Žihobce část Rozsedly do Nezdického potoka bylo vydané MěÚ Sušice OŽP, pod č.j. 2048/08/ZPR/Kal. Platnost tohoto povolení je stanovena na 10 let od nabytí právní moci. Vlastník kanalizace je povinen dle 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen a jeho aktualizaci předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu. 2. Vymezení pojmů Pro účely tohoto kanalizačního řádu se rozumí: a) odpadními vodami (OV) - vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadů. b) vodním dílem dle 55 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (dále jen vodní zákon) stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům (v pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhoduje místně příslušný vodoprávní úřad) c) jímkou (žumpou) stavba, nejedná se o vodní dílo, z jímek je zakázáno vypouštět odpadní vody do kanalizace, povoluje věcně a místně příslušný stavební úřad d) kalem dle 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen zákon o odpadech) se kalem rozumí: 1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, 2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení, 3. kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených 4
5 Kaly musí být předávány dle 12 odst. 3 zákona o odpadech oprávněné osobě. Další nebo jiné využívání kalů musí být dle platných právních předpisů. e) přímým vypouštěním odpadním vod do kanalizace obce - vypouštění odpadních vod bez řádného předčištění, tzn. přímé vypouštění všech odpadních vod vznikajících v domácnostech. 3. Popis území 3.1. Základní informace o zájmovém území Rozsah kanalizačního řádu se týká veřejných kanalizací obcí v působnosti obce Žihobce. Jedná se o místní části Bílenice, Kadešice a Rozsedly. Jde o obce venkovského charakteru. Recipientem je Bílenický potok a jeho pravostranný bezejmenný přítok, Nezdický potok a jeho levostranný bezejmenný přítok. Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí Charakteristika obce Správní území obce Žihobce tvoří 4 administrativní části (Źihobce, Bílenice, Kadešice a Rozsedly). V obci Žihobce je nová centrální čistírna odpadních vod, která je v době zpracování kanalizačního řádu ve zkušebním provozu a má samostatný kanalizační řád. Rozsah kanalizačního řádu se týká veřejných kanalizací obcí v působnosti obce Žihobce. Jedná se o místní části Bílenice, Kadešice a Rozsedly. V sídlech Bílenice, Kadešice a Rozsedly se nachází jednotné kanalizace zakončené volnými kanalizačními výustmi, zaústěnými do místních vodotečí Bílenického potoka, pravostranného bezejmenného přítoku Bílenického potoka, Nezdického potoka a jeho levostranného bezejmenného přítoku. Centrální čistírny odpadních vod zde nejsou vybudovány. V obcích jsou produkovány zejména splaškové odpadní vody z domácností a obecní vybavenosti. U některých nemovitostí jsou vybudovány domovní čistírny odpadních vod a septiky, zbývající objekty mají akumulační bezodtoké jímky. Nejsou zde produkovány žádné odpadní vody průmyslové, technologické, toxické, infekční ani s obsahem nebezpečných závadných látek, které by byly vypouštěny do veřejné jednotné kanalizace. V zájmových obcích vznikají odpadní vody vnikající do veřejné kanalizace: a) v bytovém fondu (obyvatelstvo) b) v zařízeních občansko-technické vybavenosti (obecní vybavenost) c) z podnikatelské činnosti pensiony, hotely, apod. d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací) a) Odpadní vody z bytového fondu (obyvatelstvo) Jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou produkovány od připojených obyvatel, bydlících trvale na území osad Bílenice, Kadešice a Rozsedly napojených přes předčistící zařízení na veřejnou kanalizační síť. Splaškové odpadní vody z obytných objektů jsou odváděny do septiků různé kvality, nebo domovních čistíren odpadních vod, kde jsou předčištěny a odtud jsou předčištěné odpadní vody dále odvedeny do veřejné kanalizace. Dále jsou splaškové odpadní vody zachycovány v bezodtokých akumulačních jímkách (žumpách). Odtud jsou pak odpadní vody odváženy k likvidaci na centrální ČOV v Žihobcích. V obcích Bílenice, Kadešice a Rozsedly je zakázáno přímé vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace bez jejich předčištění! b) Odpadní vody z obecní vybavenosti Jsou (kromě srážkových vod) vody z větší části splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem zejména producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb). Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti. Odpadní vody jsou po jejich přečištění v domovních ČOV nebo septicích vypouštěny do veřejné kanalizace. Tyto vody se v obcích neprodukují. c) Z podnikatelské činnosti Jedná se o odpadní vody z rekreačních objektů a restauračních zařízení v obci (pensiony, případně hotely, apod.) napojené přes předčistící zařízení (ČOV, septik) na veřejnou kanalizaci. Objekty hromadného stravování a pensiony vybavené vlastní kuchyní nebo jídelnou s ohřevem jídla, musí být vybaveny lapači tuků. Vody technologické z vlastního výrobního procesu se v obcích nevyskytují, nejsou zde žádné průmyslové podniky. 5
6 d) Dešťové vody Srážkové (dešťové) vody jsou sváděny ze zpevněných ploch a střech v obci do jednotné veřejné kanalizace Bílenice Místní část Bílenice ( m.n.m.) je administrativní částí obce Žihobce, nacházející se 2,5 km severně od obce Žihobce. Obec je situována v mírně svažité lokalitě. Zástavbu zde tvoří rodinné domy venkovského typu o jedné případně dvou bytových jednotkách a rekreační objekty. V obci je 89 trvale bydlících obyvatel. Na stokovou síť je napojeno 85 obyvatel, ostatní svádějí odpadní vody do akumulačních jímek. Recipientem je Bílenický potok a jeho pravostranný bezejmenný přítok. Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro veřejnou potřebu provozovanou obcí. Tato kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudována z betonových trub DN v celkové délce 1420 m. Na každých m je na kanalizaci umístěna dešťová vpust. Stav kanalizace je úměrný jejímu stářím, je funkční a dobře udržovaná, bez výrazného poškození. Na kanalizaci nejsou kromě dešťových vpustí žádné další objekty. Splaškové odpadní vody předčištěné v biologických septicích a jedné ČOV jsou odváděny 4 kanalizačními stokami A, B a C do Bílenického potoka, který protéká severně od obce. Stoka D odvádí odpadní vody do bezejmenného pravostranného přítoku Bílenického potoka. Stoky ústí na hranici obce do otevřených příkopů a jsou odváděny do vodoteče. Počet kanalizačních přípojek v obci je 61. V obci se nachází 4 volné kanalizační výusti, zaústěné do místní vodoteče Bílenického potoka a jeho pravostranného přítoku. V obci jsou produkovány pouze odpadní vody z domácností. Nejsou zde produkovány žádné odpadní vody technologické, toxické, infekční ani s obsahem nebezpečných závadných látek. Místní část Bílenice je zásobována pitnou vodou převážně z vodovodu pro veřejnou potřebu a z malé části z domovních studní. Jako zdroj vody jsou využívány tři místní zdroje Kadešice Místní část Kadešice ( m.n.m.) je administrativní částí obce Žihobce, nacházející se 2,3 km západně od obce Žihobce. Obec je situovaná v mírně svažitém území. Zástavbu zde tvoří rodinné domy venkovského typu a rekreační objekty. V obci je 69 trvale bydlících obyvatel. Na stokovou síť je napojeno 48 obyvatel, ostatní svádějí odpadní vody do akumulačních jímek. Recipientem je levostranný bezejmenný přítok Nezdického potoka. Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro veřejnou potřebu. Kanalizace je provozována obcí. Tato kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně dle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizace je tvořena jednou stokou, byla vybudována z betonových trub DN v celkové délce 1291 m. Na každých m je na kanalizaci umístěna dešťová vpust. Stav kanalizace je úměrný jejímu stářím, je funkční a dobře udržovaná, bez výrazného poškození. Na kanalizaci nejsou kromě šachet a dešťových vpustí žádné další objekty. Splaškové odpadní vody předčištěné v biologických septicích a ČOV jsou odváděny touto kanalizací a zaústěny volnou kanalizační výustí VKV1 do levostranného přítoku Nezdického potoka. Počet kanalizačních přípojek v obci je 45. Místní část Kadešice je zásobována pitnou vodou ze 4 soukromých skupinových vodovodů Rozsedly Místní část Rozsedly ( m.n.m.) je administrativní částí obce Žihobce, nacházející se 2 km jihozápadně od obce Žihobce. Obec je situovaná v mírně svažitém území. Zástavbu zde tvoří rodinné domy venkovského typu a rekreační objekty. V obci je 139 trvale bydlících obyvatel. Obyvatelé žiji v rodinných domech o jedné, případně dvou bytových jednotkách. Na stokovou síť je napojeno 92 obyvatel, ostatní svádějí odpadní vody do akumulačních jímek. 6
7 Recipientem je Nezdický potok. Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro veřejnou potřebu. Kanalizace je provozována obcí. Tato kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně dle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizace je tvořena jednou stokou, byla vybudována z betonových trub DN v celkové délce 615 m. Na každých m je na kanalizaci umístěna dešťová vpust. Stav kanalizace je úměrný jejímu stářím, je funkční a dobře udržovaná, bez výrazného poškození. Na kanalizaci nejsou kromě dešťových vpustí žádné další objekty. Splaškové odpadní vody předčištěné v biologických septicích a ČOV jsou odváděny dvěmi kanalizačními stokami A a B. VKV1 je zaústěna do otevřeného příkopu a následně do Nezdického potoka. VKV2 je zaústěna do Nezdického potoka na okraji obce. Počet kanalizačních přípojek v obci je 30. Místní část Rozsedly je zásobována pitnou vodou převážně z vodovodu pro veřejnou potřebu a z malé části z domovních studní. Jako zdroj vody je využíván jeden místní zdroj Cíle kanalizačního řádu a) Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání veřejné stokové sítě obcí ve správním území obce Žihobce sídel Bílenice, Kadešice a Rozsedly v k.ú. Bílenice, Kadešice a Rozsedly. Vypouštěním odpadních vod z objektů nebo nemovitostí v rozporu s platným kanalizačním řádem se příslušný provozovatel nebo vlastník vystavuje postihu ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. b) Provoz veřejné kanalizace se řídí platným kanalizačním řádem. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do veřejné kanalizace odpadní vody z určeného místa v určeném množství a v dané koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskou legislativou a stanovení odpovídajících podmínek pro řízení provozu této kanalizace. c) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu ( 18 zákona č.274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). d) Kanalizační řád je jedním z výchozích podkladů pro uzavírání smluv o odkanalizování odpadních vod od producentů do veřejné kanalizace. Kanalizační řád rovněž stanovuje látky, které nejsou odpadními vodami. e) Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace organizacemi nebo správci nebo vlastníky nemovitostí a zařízení, produkující odpadní vody, které jsou v rozporu s kanalizačním řádem, je zakázáno a bude postihováno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, který umožňuje v 9 a 10 provozovateli přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení. Neukázněným subjektům mohou být též vodoprávním úřadem uloženy sankce dle 33 zákona č. 274/2001 Sb. až do výše Kč. f) Kanalizační řád může být změněn nebo doplněn se souhlasem vodoprávního úřadu, změní-li se provozní nebo technologické podmínky. g) Za provoz veřejné kanalizace včetně objektů odpovídá její provozovatel. 7
8 4. Popis kanalizační sítě 4.1. Technické údaje kanalizace V sídlech Bílenice, Kadešice a Rozsedly je vybudována jednotná kanalizační síť pro veřejnou potřebu, provozovaná obcí Žihobce. Kanalizace v uvedených obcích jsou provedeny jako gravitační a jsou zakončeny volnými kanalizačními výustmi. Svým charakterem jde o kanalizace budované bezkoncepčně a postupně dle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Centrální čistírny odpadních vod zde nejsou vybudovány. Trasy jednotlivých kanalizačních řadů a volných kanalizačních výustí jsou zakresleny v situaci ve výkresové části kanalizačního řádu. Kanalizace jsou vedeny zejména ve veřejných plochách v místních komunikacích a z části v soukromých pozemcích. Vzhledem ke způsobu výstavby kanalizačních stok není na stokách zaručena vodotěsnost zkouškou vodotěsnosti stoky. Dle současných norem místy nevyhovuje ani hloubka krytí kanalizačních stok, tj. 1 m v nezpevněném terénu a 1,8 m v komunikaci (doporučeno ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Nebyl dále zkoumán podélný profil jednotlivých stok. Dle získaných údajů není nikde úsek kanalizace v minimálním sklonu. Všechny zkoumané kanalizační stoky jsou gravitační. Při výstavbě kanalizace byly použity zejména trouby betonové hrdlové DN Jako revizní místa pro vstup a čištění kanalizace jsou většinou zřízeny uliční vpusti s těžkou mříží přímo na potrubí. Na kanalizaci se nenacházejí odlehčovací komory, přečerpávací stanice, shybky, proplachovací komory, měrné šachty a jiné objekty. V zájmovém území nebylo zjištěno vypouštění odpadních vod do vod podzemních. V obci nejsou produkovány žádné odpadní vody technologické, toxické, infekční apod., které by byly vypouštěny do veřejné jednotné kanalizace Bílenice VKV1: VKV2: VKV3: VKV4: - materiál betonové trubky DN délka 220 m materiál: betonové trubky DN délka: 230 m materiál: betonové trubky DN délka: 375 m materiál: betonové trubky DN délka: 595 m celkem 1420 m Kadešice VKV1: - materiál betonové trubky DN délka 1291 m Rozsedly VKV1: VKV2: - materiál betonové trubky DN délka 364 m - materiál betonové trubky DN délka 251 m Celkem 615 m 8
9 4.2. Důležité objekty na kanalizaci V zájmových obcích se na kanalizaci nacházejí vstupní revizní šachty, dešťové vpusti, které slouží současně jako vstupní revizní šachty a kanalizace jsou zakončeny volnými kanalizačními výustmi do jednotlivých vodotečí. Vstupní šachty jsou kruhového nebo čtvercového půdorysu a umožňují přístup ke stokové síti, slouží k odvětrání, údržbě, čištění a kontrole kanalizace. Dále slouží pro svedení kanalizačních potrubí do jednoho směru nebo pro změnu směru, sklonu nebo průřezů potrubí Přehled povolených množstevních, bilančních a koncentračních hodnot znečištění Zde uvedené limity jsou převzaty z platného rozhodnutí povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výustí obcí Bílenice, Kadešice a Rozsedly (MěÚ Sušice, odbor životního prostředí, rozhodnutí: - pro obec Žihobce část Bílenice č.j. 2050/08/ZPR/Kal ze dne pro obec Žihobce část Rozsedly č.j. 2048/08/ZPR/Kal ze dne pro obec Žihobce část Kadešice č.j. 2047/08/ZPR/Kal ze dne Bílenice poč. EO 85 Bílenice - VKV1 15 EO Bílenice - VKV2-12 EO Parametry Jednotky Množství Parametry Jednotky Množství Qmax l/s 2,7 Qmax l/s 2,2 Qprům. l/s 0,03 Qprům. l/s 0,03 Qmax m 3 /měs 82 Qmax m 3 /měs 66 Qroční m 3 /rok 986 Qroční m 3 /rok 789 "p" "m" t/rok "p" "m" t/rok BSK 5 mg/l ,057 BSK 5 mg/l ,057 NL mg/l ,065 NL mg/l ,065 CHSK Cr mg/l ,168 CHSK Cr mg/l ,168 Bílenice - VKV3 18 EO Bílenice - VKV4 40 EO Parametry Jednotky Množství Parametry Jednotky Množství Qmax l/s 3,3 Qmax l/s 7,2 Qprům. l/s 0,04 Qprům. l/s 0,08 Qmax m 3 /měs 99 Qmax m 3 /měs 219 Qroční m 3 /rok 1183 Qroční m 3 /rok 2628 "p" "m" t/rok "p" "m" t/rok BSK 5 mg/l ,076 BSK 5 mg/l ,15 NL mg/l ,087 NL mg/l ,173 CHSK Cr mg/l ,224 CHSK Cr mg/l ,45 9
10 Rozsedly poč. EO 92 Rozsedly - VKV1 60 EO Rozsedly - VKV2-32 EO Parametry Jednotky Množství Parametry Jednotky Množství Qmax l/s 10,8 Qmax l/s 5,8 Qprům. l/s 0,13 Qprům. l/s 0,07 Qmax m 3 /měs 329 Qmax m 3 /měs 175 Qroční m 3 /rok 3942 Qroční m 3 /rok 2103 "p" "m" t/rok "p" "m" t/rok BSK 5 mg/l ,234 BSK 5 mg/l ,126 NL mg/l ,273 NL mg/l ,147 CHSK Cr mg/l ,709 CHSK Cr mg/l ,381 Kadešice -poč. EO 48 Kadešice - VKV1 Parametry Jednotky Množství Qmax l/s 8,64 Qprům. l/s 0,12 Qmax m3/měs 263 Qroční m3/rok 3000 "p" "m" t/rok BSK 5 mg/l ,19 NL mg/l ,57 CHSK Cr mg/l ,22 Závěr: Z hlediska nařízení vlády č. 61/2003Sb. ve znění pozdějších předpisů nepřekračuje vypouštění odpadních vod v sídle Bílenice, Kadešice, Rozsedly ukazatele pro BSK 5, NL, CHSK 5 stanovené pro vypouštěné odpadní vody. K překročení emisního limitu m ukazatele BSK5 a CHSKcr došlo pouze jednou v r v sídle Rozsedly. Provozovatel vykonává dohled nad dodržováním povolených limitů u jednotlivých producentů. V obci není uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě ani centrální ČOV Základní hydrologické údaje Pro obce ve správním území obce Źihobce se předpokládá směrodatná intenzita přívalového deště (t = 15 min., p = 1,0) 117 (l/s.ha). Průměrný srážkový úhrn je 730 mm/rok, průměrný celoplošný odtokový koeficient 0,3. Pro obec Bílenice: - profil 200 m pod hrází Podolského rybníka (Bílenický potok) - plocha povodí 3,19 km 2 - průměrná dlouhodobá roční výška srážek na povodí H a 628 mm - průměrný dlouhodobý průtok Q 14 l.s -1 10
11 Pro obec Kadešice: - profil cca 200 m SV od návsi (bezejmenná vodoteč) - plocha povodí 0,44 km 2 - průměrná dlouhodobá roční výška srážek na povodí H a 640 mm - průměrný dlouhodobý průtok Q 2 l.s -1 Pro obec Rozsedly: - profil ř.km 8,8 Nezdického potoka - plocha povodí 39,10 km 2 - průměrná dlouhodobá roční výška srážek na povodí H a 694mm - průměrný dlouhodobý průtok Q 237 l.s Údaje o počtu obyvatel Počet trvale bydlících obyvatel v obci: Bílenice 89 Kadešice 69 Rozsedly 92 Počet obyvatel napojených na kanalizaci: Bílenice VKV1 15 EO VKV2 12 EO VKV3 18 EO VKV4 40 EO celkem 85 EO Kadešice VKV1 48 EO Rozsedly VKV1 60 EO VKV2 32 EO celkem 92 EO 5. Údaje o recipientu 5.1. Bílenický potok profil Bílenice Recipient: Bílenický potok Hydrologické číslo povodí: Profil: 200 m pod hrází Podolského rybníka Q 355 (l.s -1 ): 2 Plocha povodí: 3,19 km 2 Kvalita vody: BSK 5 = 3,6 mg/l Správce toku: Povodí Vltavy s.p Bezejmenná vodoteč profil Bílenice Recipient: bezejmenný pravostranný přítok Bílenického potoka Hydrologické číslo povodí: Profil: 600 m pod rybníkem Litovec Q 355 (l.s -1 ): 2 Plocha povodí: 2,77 km 2 Kvalita vody: BSK 5 = 4,3 mg/l Správce toku: Povodí Vltavy s.p. 11
12 5.3. Bezejmenná vodoteč profil Kadešice Recipient: bezejmenný levostranný přítok Nezdického potoka Hydrologické číslo povodí: Profil: 200 Sv ov návsi Kadešice Q 355 (l.s -1 ): 0,3 Plocha povodí: 0,44 km 2 Kvalita vody: BSK 5 = 3,2 mg/l Správce toku: Povodí Vltavy s.p Nezdický potok profil Rozsedly Recipient: Nezdický potok Hydrologické číslo povodí: Profil: ř.km 8,8 Rozsedly Q 355 (l.s -1 ): 36 Plocha povodí: 39,10 km 2 Kvalita vody: BSK 5 = 7,2 mg/l Správce toku: Povodí Vltavy s.p. 6. Podmínky pro vypouštění odpadních vod 1) Do místních vodotečí Nezdický potok, Bílenický potok a jejich bezejmenných přítoků mohou být vypouštěny z kanalizace odpadní vody jen v množství a maximální míře znečištění. Tyto parametry kvality vypouštěných odpadních vod jsou uvedeny v příslušném rozhodnutí vodoprávního úřadu. Povolení k vypouštění odpadních vod z VKV1 VKV4 pro veřejnou potřebu obce Žihobce sídlo Bílenice do Bílenického potoka a jeho bezejmenného pravostranného přítoku bylo vydané MěÚ Sušice OŽP dne pod č.j. 2050/08/ZPR/Kal. Povolení k vypouštění odpadních vod z VKV1 pro veřejnou potřebu obce Žihobce sídlo Kadešice do levostranného bezejmenného přítoku Nezdického potoka bylo vydané MěÚ Sušice OŽP, dne pod č.j. 2047/08/ZPR/Kal. Povolení k vypouštění odpadních vod z VKV1 VKV2 pro veřejnou potřebu obce Žihobce sídlo Rozsedly do Nezdického potoka bylo vydané MěÚ Sušice OŽP, pod č.j. 2048/08/ZPR/Kal. 2) V sídlech Bílenice, Kadešice a Rozsedly je zakázáno přímé vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Produkované splaškové odpadní vody musí být předčištěny v předčisticích zařízení (septik, ČOV), ze kterých je pak možné předčištěné odpadní vody vypouštět do veřejné kanalizace. 3) Při provozu kanalizace v k.ú. Bílenice, k.ú. Kadešice a k.ú. Rozsedly je nepřípustné, aby do kanalizace vnikly následující látky: látky radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popř. obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach. látky narušující materiál stokové sítě látky způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě látky hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi. látky jinak závadné, které se smísením s jinými látkami mohou v kanalizaci vyskytnout nebo vyvíjet jedovaté látky. pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny. 12
13 trvale měnící barevný vzhled odpadní vody. ropné látky a ropa. silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou. 4) Objekty hromadného stravování a pensiony vybavené vlastní kuchyní nebo jídelnou s ohřevem jídla, musí být vybaveny lapači tuků a tyto řádně provozovány. Producent je povinen předčistit v lapači tuků vhodné velikosti a účinnosti produkované odpadní vody. 5) Instalaci drtiče odpadu nebo jiných podobných zařízení na vnitřní kanalizaci producenta je možné provést pouze výjimečně, s předchozím písemným souhlasem provozovatele veřejné kanalizace. Odpadní vody za drtičem odpadu nesplňují standardní limity kanalizačního řádu, v takovém případě je nutné zvláštní smlouvou sjednat limity vyšší. 6) Všichni producenti odpadních vod v k.ú. Bílenice, k.ú. Kadešice a k.ú. Rozsedly, kteří se budou chtít nově připojit na stávající veřejnou kanalizaci, musí zažádat o povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace Obecní úřad Žihobce a požádat příslušný odbor životního prostředí o stanovení max. limitů vypouštění odpadních vod. Toto povolení nenahrazuje povolení stavby od stavebního úřadu a vodoprávního úřadu. 7) Vypouštění odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s jejím provozovatelem. V případě zjištění, že odpadní vody jsou do kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny bez předchozí smlouvy, případně v rozporu s ní, je provozovatel oprávněn (pokud nedojde k dohodě) danou přípojku odpojit. 8) Odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je splněno okamžikem přechodu vypouštěných odpadních vod ze zařízení odběratele (producenta) do zařízení provozovatele. To jest v místě, kde domovní část přípojky přechází v její veřejnou část. 9) Do kanalizace a vodoteče, která je s veřejnou kanalizací vázána a rovněž kdekoli v k.ú. Bílenice, k.ú. Kadešice a k.ú. Rozsedly je zakázáno vypouštění (jímek, septiků, žump) kalovými čerpadly. 10) Odvádění odpadních vod z předčisticích zařízení do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky. Jakékoliv vypouštění odpadních vod přes uliční vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění srážkových vod, případně obsluze. Nerespektování tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení kanalizačního řádu. 11) Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí z těchto objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu. 12) Producent odpadních vod je povinen nahlásit veškeré změny skutečností písemně provozovateli do 14dnů od doby, kdy došlo ke změně těchto skutečností. 13) Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné ( 3 odst.8, zákona č.274/2001 Sb.) 14) Provozovatel je oprávněn omezit, nebo přerušit odvádění odpadních vod z nemovitosti, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 15) Producenti se specifickými limity musí být uvedeni v příloze č.1 kanalizačního řádu 13
14 7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č.1 zákona č.254/2001sb o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zařazení do skupiny zvlášť nebezpečné látky podléhá příloze č.1 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Vniknutí těchto látek do kanalizace musí být zabráněno: minerální oleje a uhlovodíky ropného původu ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné) jedy a žíraviny koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové a pod.) koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva kaly z filtrů úpraven pitné vody přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců pesticidy organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí organofosforové sloučeniny organocínové sloučeniny látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem rtuť a její sloučeniny kadmium a jeho sloučeniny syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod kyanidy látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě látky intenzivně barevné látky s nadměrným zápachem či dusivé pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.) Z látek spadajících do výše uvedených kategorií je možné vypouštět do veřejné kanalizace pouze jejich zbytky obsažené např. v mycích nebo oplachových vodách, zbytky zachycené v odváděných srážkových vodách a podobně. Nejvyšší přípustné koncentrace jsou uvedeny v kapitole 8. 14
15 8. Stanovení nejvyšší míry znečištění Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace Ukazatel limit v mg/l limit v g/d BSK 5 biochemická spotřeba kyslíku 60 CHSK Cr chemická spotřeba kyslíku 180 NL suš nerozpuštěné látky SO 4 sírany 400 F - fluoridy 25 RAS rozpuštěné anorganické soli N-NH 4 dusík amoniakální 45 N celk dusík celkový 60 P celk fosfor celkový 10 EL extrahovatelné látky (tuky) 80 PAL- A (tenzidy anionaktivní) 10 CN - celk kyanidy celkové 1,0 100 CN - tox kyanidy toxické 0,1 10 Hg rtuť 0,02 2 Cu měď 0,5 50 Ni nikl 0,3 30 Cr chrom celkový 0,3 30 Cr 6+ chrom šestimocný 0,05 5 Pb olovo 0,1 10 As arsen 0,1 10 Zn zinek 1,0 100 Cd kadmium 0,05 5 T teplota 40 C ph reakce vody 6,0 9,0 Monocyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované - suma ( fenoly, benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, styren ) 1,5 150 PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované - suma (anthracen, benzoanthracen, benzofluoranthen, benzoperylen, benzopyren, fluoranthen, fenanthren, chrysen, indenopyren, naftalen, pyren ) 0,05 5 AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny 0,2 20 Chlorované těkavé uhlovodíky alifatické - suma ( mono -, di -, tri - a tetrachlor methan, - ethan či - ethen ) Monocyklické aromatické uhlovodíky halogenované suma ( mono-, di-, tri-,tetra-, penta-, hexa chlorbenzen, chlorfenoly, trichlorfenol) PCB polychlorované bifenyly součet koncentrací šesti kongenerů Salmonella sp. - infekční mikroorganismy 0,05 5 0,03 3 0,001 0,1 negativní nález Výše uvedené hodnoty jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod napojené na veřejnou kanalizaci zakončenou VKV do vodoteče, pokud nemají s jejím provozovatelem uzavřeny smluvně limity specifické. Sjednání specifických limitů musí být řešeno doplněním a schválením přílohy kanalizačního řádu a dodatkem ke smlouvě o odvádění odpadních vod. 9. Způsoby a četnost měření OV Měření množství odpadních vod Požadavky na určení množství odpadních vod jsou stanoveny v povolení k vypouštění OV. Vzhledem k tomu, že u VKV není osazeno měrné zařízení, bude množství vody určeno dle vodoměru podle spotřeby pitné vody. 15
16 Není žádný sledovaný významný producent, u něhož bude sledován průtok odpadních vod. Objemová produkce splaškových odpadních vod u obyvatelstva bude zjišťována z údajů vodného. Měření kvality odpadních vod Kontrola odběratelem (producentem OV) Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin : A. Odběratelé pravidelně sledovaní se v lokalitě nenacházejí B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé. Kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace. Kontrola provozovatelem kanalizace Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 9 odst. 3) a 4 a 26 vyhlášky 428/2001 Sb., v platném znění. Kontrolní vzorky Provozovatel kanalizace provádí kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod v sídlech Bílenice, Kadešice a Rozsedly podle platného povolení k vypouštění odpadních vod minimálně 2x ročně v intervalu 6 měsíců z laboratorních rozborů dvouhodinových směsných (slévaných) vzorků odpadních vod odebíraných z volných kanalizačních výustí v ukazatelích BSK 5, NL, CHSK Cr. Čas odběru je doporučen v době maximálního vypouštěného množství odpadní vody (např. mezi 16. až 20 hodinou). Odběry vzorků budou prováděny ve dnech, kdy výsledky nebudou ovlivněny srážkami, popř. táním sněhu. Výsledky rozborů odpadních vod budou vždy do konce února následujícího roku zasílány vodoprávnímu úřadu. Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod: 1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. 4) Vzorky budou odebrány v bezdeštném období 5) Citované rozbory pro kontrolu odpadních vod budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ČR ve svém Věstníku. Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu Mze č.j / k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. Odběr vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování. Kvalitativní parametry odpadních vod jsou zjišťovány analýzou odebraných vzorků v akreditované laboratoři. 10. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele veřejné kanalizace Producent odpadních vod je povinen: - řídit se ustanoveními tohoto kanalizačního řádu a dodržovat povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí vodoprávního úřadu 16
17 10.2. Provozovatel veřejné kanalizace je povinen: - provozovat veřejnou kanalizaci v souladu s kanalizačním řádem, rozhodnutími vodoprávního úřadu a udržovat veřejnou kanalizaci v dobrém technickém stavu v souladu s provozním řádem a s příslušnými technickými normami 11. Odpovědnost za provoz - za provoz kanalizace pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů odpovídá jejich provozovatel 12. Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech Na stokové síti může dojít k následujícím mimořádným událostem: - ucpání kanalizace takového rozsahu, které způsobí neprůchodnost stoky - vlastními silami neopravitelné poškození vstupních šachet nebo stok (propadnutí klenby) nebo souvisejících objektů - vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami, a které jsou uvedeny v kapitole 7. Dojde-li k takovéto události, je nutné provést následující opatření: - situaci neprodleně nahlásit starostovi obce osobně tel nebo o vzniklé situaci informovat příslušné vodohospodářské instituce Městský úřad Sušice Odbor životního prostředí, Nám. Svobody 138, Sušice na tel: nebo ústředna Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, Klatovská tř.48, Plzeň na tel: , hlášení havárií Povodí Vltavy a.s. závod Horní Vltava, Litvínovická silnice, České Budějovice na tel: Hasičský záchranný sbor, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, Klatovy na tel: , tísňové volání 150 Krajská hygienická stanice, odloučené pracoviště Klatovy, Plzeňská 165, Klatovy na tel: Policie ČR 158 (tísňové volání), územní odbor Klatovy, Plzeňská 90, Klatovy, tel: přivolat pracovníky provozní organizace, která je k likvidaci obdobných stavů vybavena příslušnou technikou. - eliminovat vypouštění odpadních vod do poškozených částí stokové sítě, např. uzavřít dotčenou větev pomocí balónu v příslušné revizní šachtě, a to již v místě vzniku tak, aby se závadná látka nešířila dále do kanalizace. - není-li možné provést uvedené opatření, odčerpávat odpadní vodu, akumulující se ve stoce. - po ukončení prací, vedoucích k eliminaci příčin havárie a po úplném vyčerpání škodlivých látek z kanalizace, je nutné kanalizaci propláchnout tak, aby byly odstraněny ulpělé zbytky těchto látek, proplach by měl být zachycen a zlikvidován jiným způsobem (po dohodě s vodoprávním úřadem) než odpadní vody. 13. Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu a) Pro ty producenty, kteří jsou zásobováni pouze vodou z veřejného vodovodu, je pro stanovení množství odváděných odpadních vod směrodatná spotřeba vody z veřejného vodovodu. 17
18 b) Ve specifických případech, kdy množství odváděných odpadních vod je jiné než množství vody dodané z vodovodu, nebo obsahují-li odpadní vody nebezpečné látky, je provozovatel veřejné kanalizace oprávněn požadovat, aby producent na své náklady instaloval zařízení k měření množství odpadních vod, které splňuje požadavky Zákona č.505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. c) Producent odpadních vod, který vodu odebranou z veřejného vodovodu spotřebovává z části pro výrobu nebo jiné účely (např. bazén), má právo uplatnit dle zákonných předpisů odpočet u provozovatele veřejné kanalizace; v případě ověření a souhlasu provozovatele veřejné kanalizace se pak množství vypouštěné vody stanoví podle technických podkladů dodaných producentem. V případě neshody na stanovení odpočtu se postupuje dle bodu b). d) Pokud producent vypouští do veřejné kanalizace i vodu z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu (např. ze studny či povrchového odběru), stanoví se toto její množství dle postupu konkrétně dohodnutého s provozovatelem veřejné kanalizace, nebo podle měření. Pro studny zásobující jednotlivé nemovitosti (fyzické osoby) se stanoví množství v závislosti na počtu zásobovaných osob, dle Směrných čísel roční potřeby vody (příloha vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů). 14. Aktualizace a revize kanalizačního řádu Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. 15. Závěrečná ustanovení Tímto kanalizačním řádem se ruší všechny dříve vydané kanalizační řády na předmětné kanalizační řady v zájmových obcích. Producenti odpadních vod, kteří jsou napojeni na veřejnou kanalizaci obce a nesplní podmínky tohoto kanalizačního řádu, nebudou moci nadále vypouštět odpadní vody do kanalizace obce Žihobce v sídlech Bílenice, Kadešice a Rozsedly. S odpadními vodami vznikajícími od těchto producentů odpadních vod bude následně nakládáno jiným způsobem dle platných právních předpisů. 16. Závěr Kanalizační řád Žihobce pro sídla Bílenice, Kadešice a Rozsedly je závazný dokument pro producenty odpadních vod v k.ú. Bílenice, k.ú. Kadešice a k.ú. Rozsedly, kteří jsou napojeni na kanalizaci. Stanovení limitních hodnot znečišťujících látek v odpadních vodách by mělo být pro provozovatele veřejné kanalizace zárukou dodržování vodohospodářské kázně. Vypracovala 10/2012: Iva Šrámková Schváleno vlastníkem a provozovatelem kanalizace: Starosta obce 18
19 18. Přílohy kanalizačního řádu 1. Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity vypouštění do veřejné kanalizace 2. Doklady 1) Povolení k vypouštění OV z VKV obce Žihobce část Bílenice č.j. 2050/08/ZPR/Kal ze dne ) Povolení k vypouštění OV z VKV obce Žihobce část Kadešice č.j. 2047/08/ZPR/Kal ze dne ) Povolení k vypouštění OV z VKV obce Žihobce část Rozsedly č.j. 2048/08/ZPR/Kal ze dne Výkresová část 1) Přehledná mapa - 1 : ) Vodohospodářská mapa - 1 : ) Situace Bílenice 1 : ) Situace Kadešice 1 : ) Situace Rozsedly 1 :
20 Příloha č. 1 Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity vypouštění do veřejné kanalizace V době zpracování kanalizačního řádu není přihlášen žádný producent odpadních vod se zvláštními limity vypouštění do veřejné kanalizace. To znamená, že pro všechny producenty odpadních vod platí standardní limity. ZDROJ NAPOJENÍ V MÍSTĚ LIMIT PRO UKAZATEL TYP PŘEDČIŠTĚNÍ 20
KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Vacov a místních částí Vlkonice, Miřetice, Přečín, Javorník, Lhota nad Rohanovem, Rohanov červenec 2014 výtisk č. 4 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD VACOV Majitel
KANALIZAČNÍ ŘÁD MALŠICE A ČÁST ČENKOV. kanalizace pro veřejnou potřebu MĚSTYS. listopad 2013 výtisk č. 4
KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu MĚSTYS MALŠICE A ČÁST ČENKOV listopad 2013 výtisk č. 4 KANALIZAČNÍ ŘÁD Malšice Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: Městys Malšice Kanalizační stoky
KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Lipno nad Vltavou Červenec 2013 výtisk č. 4 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD LIPNO NAD VLTAVOU Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: obec Lipno nad Vltavou Kanalizační