Source: http://forum.edilclima.it/search.php?author_id=15099&sr=posts
Timestamp: 2019-09-15 06:18:36+00:00
Document Index: 99422787

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art.4', 'art. 3', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 2']

da Andrea83
lun set 09, 2019 14:18
Argomento: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
No il corridoio è in classe A2 per quello non rientro in tutti i punti elencati nel caso 1) ma volevo rientrare nel caso 2).... Dal file in allegato (stralcio normativa) non mi sembra di capire che debba rispettare entrambe le casistiche, infatti nel caso 1) trovo la dicitura "e" dove capisco che de...
lun set 09, 2019 12:01
quindi: se in una scuola, ho un controsoffitto nel corridoio in classe A2, dove al suo interno passano cavi FG17 per l'impianto FM e luce e cavi destinati a sistemi di emergenza tutti resistenti la fuoco almeno 30 min., posso omettere i rilevatori i rilevatori nel controsoffitto? Se tengo buono il p...
NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI Buongiorno, la norma in oggetto, all'art. 5.1.3 dice "Possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti, qualora non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici, ad eccezione, per questi ultimi...
mar giu 11, 2019 10:29
Argomento: schede di sicurezza prodotti
vi è mai capitato di non avare il valore di LEL nella scheda di sicurezza di una polvere e di non trovarlo in giro?
ven mag 24, 2019 17:28
No utilizzo il software di TNE...
ven mag 24, 2019 17:27
Argomento: VANO CONSEGNA METANO
VANO CONSEGNA METANO
VANO CONSEGNA METANO Buongiorno, dai miei calcoli effettuati negli anni il vano di consegna del gas metano in media pressione 0,5 Bar, mi è sempre risultato essere zona 1. E' possibile che ancora oggi io trovi un contatore atex per zona 2....??? A voi è mai capitato? Speriamo non sia una rogna fargl...
mer mag 15, 2019 10:52
Tieni conto che per i contenitori-distributori mobili di gasolio (che prenderà fuoco meglio dell'olio lubrificante), il DM prevede un carrellato B3 solo oltre i 6000 litri, altrimenti bastano un paio di portatili da 6kg. All'interno dell'officina però ho 2 estintori da 6 kg cad con potere estinguen...
mer mag 15, 2019 10:50
mar mag 14, 2019 15:50
ven mag 10, 2019 12:50
SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI Buongiorno, ho un officina dove vengono detenuti 1600 lt di olio lubrificante. Nella valutazione progetto il tecnico ha messo 2 estintori a polvere ed uno a schiuma da 200 lt. Il cliente non vuole prendere l'estintore a schiuma e ha preso 250 kg di sabbia? Va bene lo s...
mar apr 16, 2019 10:39
Argomento: SEGNALETICA DIVIETO
SEGNALETICA DIVIETO
sono a norma i cartelli di divieto a forma quadrata?
In pratica il cartello è di forma quadrata ma all'interno riporta il solito cerchio rosso di divieto.
Ho visto che alcuni produttori li vendono..
mer mar 20, 2019 10:54
Argomento: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I
Re: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I
Perfetto, quindi in fase di SCIA non presenterò il modello CERT REI !!!
mar mar 19, 2019 18:07
che potrebbe essere stato un mio errore o una loro svista ed in fase di SCIA volevo correggere il tiro se possibile.
ma allora perchè il DM 9 Marzo 2007 dice che non è applicabile per le attività soggette al controllo VVF...???
Anche se per me non ha senso visto che l'hanno previsto.....
mar mar 19, 2019 16:07
S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I
S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I Buongiorno, ho un magazzino (punto 70.1.B) con un rischio d'incendio basso. Posso associare a tale attività, il livello di prestazione I (capitolo S.2 - Resistenza al fuoco del DM 3/08/2015) se rispetta tutti i criteri di attribuzione???? Vi chiedo q...
gio feb 07, 2019 17:28
Argomento: DPCE - Documento di Protezione Contro le Esplosioni
Re: DPCE - Documento di Protezione Contro le Esplosioni
Qualcuno di voi ha già sviluppato un DPCE dove si è occupato anche dei problemi meccanici... cerchiamo qualcuno con cui collaborare e/o colloquiare su questo punto....
lun feb 04, 2019 09:31
DPCE - Documento di Protezione Contro le Esplosioni
DPCE - Documento di Protezione Contro le Esplosioni Buongiorno a tutti, Ringrazio intanto l'amministratore che ha aperto il forum su mia richiesta :D :D :D :D A chi si occupa di Atex chiedo: Io nasco come progettista elettrico e quindi quando sviluppo il DPCE mi interesso solamente dei pericoli dovu...
ven gen 18, 2019 09:27
Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Re: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Mah, l'autorità competente nella prevenzione incendi sono gli stessi VVF, quindi l'attività dovrebbe essere provvista di un atto autorizzativo rilasciato dagli stessi VVF (di che tipo se non il vecchio CPI oppure il NOP) oppure un atto rilasciato da commissioni a cui partecipano anche i VVF (come q...
gio gen 17, 2019 16:12
Non si parla di omologazione.
Atti autorizzativi che riguardino anche l'antincendio, non meglio specificati.
Ma nel tuo caso non credo ci possa essere nulla del genere.
Si ma quali sono questi atti.... riesci a farmi degli esempi?
gio gen 17, 2019 15:03
Ultima cosa che non mi è chiara è... nell' art.4 comma 2 del DM 27-11-2017 2. Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica di cui all’art. 3 i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui: a) siano in possesso di atti abilita...
gio gen 17, 2019 14:44
gio gen 17, 2019 12:17
Leggi la Circ. 11468 del 29/08/18
gio gen 17, 2019 10:45
Sto avendo una discussione con il mio titolare che persiste nel dire che le cisterne non posso adeguarle ma passati 9 mesi dall'entrata in vigore del DM 10 Maggio 2018, devo praticamente buttale come specificato dall'art. 1 del DM. DM 10 Maggio 2018 - art. 1: La commercializzazione e l’installazione...
mer gen 16, 2019 10:22
Si si sono indipendenti perciò niente SCIA!! Ma soprattutto ho il fornitore di cisterne che ha detto al cliente che se la cisterna è esistente e da 5000 lt non deve adeguarla alle prescrizioni del nuovo D.M..... Allora mi sono messo a cercare In internet e ho trovato: A seguito di un quesito posto d...
mer gen 16, 2019 09:10
Se io dovessi avere 2 cisterne da 6000 lt.... devo adeguarle secondo il DM ma non realizzare la SCIA per i VVF giusto?
Argomento: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
ven gen 11, 2019 10:14
Ma tu, albergatore, che hai la responsabilità di un immobile soggetto a prevenzione incendi, non hai un tecnico antincendio che ti ha seguito e ti ha detto quali materiali sono idonei e quali no, che caratteristiche devono avere e quali certificazioni a corredo? oppure pensavi di comprarli dal cine...
ven gen 11, 2019 09:26
Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO Buongiorno, chiedo a voi colleghi in quanto è la prima volta che affronto questo problema. Premessa Attività 66.2.B - Residenze turistico - alberghiera oltre 50 posti-letto (fino a 100 posti-letto) D.M. 9 Agosto 2016 "Approvazione di norme tecniche di ...
ven gen 11, 2019 09:02
Argomento: CAMBIO DI ATTIVITA'
Re: CAMBIO DI ATTIVITA'
Si si il discorso però era più complicato. allora il cliente mi dice: Alla notte arrivano circa 300 q.li che verranno scaricati a partire dalle 24,00 e dovranno essere spediti entro le 7,00. Ho chiamato il comando VVF e questo è quanto mi hanno riferito: CASISTICA 1 Stessa attività 70.1.B Sempre Dep...
mer gen 09, 2019 14:29
CAMBIO DI ATTIVITA'
CAMBIO DI ATTIVITA' Buongiorno, ho un magazzino esistente (deposito pannolini) con proprio CPI - identificata al punto 74.1.B dell'allegato A del DPR 151. Ora il cliente vuole realizzare un logistica smistamento pneumatici (attività sarebbe la 43.1.B). Cosa bisogna fare? serve una nuova pratica solo...
lun gen 07, 2019 08:50
Argomento: SBLOCCO CANCELLO AUTOMATICO
gio dic 20, 2018 09:22
mer dic 19, 2018 17:26
mer ott 17, 2018 16:03
Il nuovo D.M. 22 novembre 2017, all'art. 2.3 che Nell’ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a) , per una capacità complessiva non superiore a 45 mc. Se ho una cisterna d...
mer ott 17, 2018 15:50
CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Buongiorno, volevo capire se è ancora in vigore il discorso che la cisterna di gasolio con capienza inferiore a 6000 lt è esente dalle prescrizioni di prevenzione incendi secondo la legge 11 Agosto 2014, n° 116. legge 11 Agosto 2014, n° 116 Art. 1-bis. (Disposizioni urgenti in materia di semplificaz...
ven ott 05, 2018 15:32
Qualcuno sa dirmi se c'è qualcosa di scritto che identifichi quando il carico d'incendio è elevato?
ven ott 05, 2018 12:40
Sinceramente non ho avuto il tempo di fare varie prove anche perchè ho già tenuto basso il carico d'incendio più del dovuto.. :roll: cmq di sicuro se abbasso di un bel po' il carico d'incendio mi manda al livello di prestazione III, ma ciò significa anche che basta un carico d'incendio elevato per a...
ven ott 05, 2018 10:00
NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO Buongiorno, premetto che utilizzo il programma antincendio della Namirial ed il mio problema è capire come il programma mi imponga il lv. di prestazione IV quando la norma dice che il livello IV lo assegno "In relazione alle risultanze della valuta...