Source: http://docplayer.it/14022314-Serie-lit-ex-armature-fluorescenti-per-applicazioni-in-atmosfera-potenzialmente-esplosiva.html
Timestamp: 2018-05-26 22:37:37+00:00
Document Index: 124240751

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 15', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 7', 'arte 1', 'arte 1']

Serie LIT-EX Armature fluorescenti per applicazioni in atmosfera potenzialmente esplosiva - PDF
Download "Serie LIT-EX Armature fluorescenti per applicazioni in atmosfera potenzialmente esplosiva"
1 Serie LIT-EX Armature fluorescenti per applicazioni in atmosfera potenzialmente esplosiva
2 Serie LIT-EX > ARMATURE FLUORESCENTI IN ACCIAIO INOX - RMS 550 > NORME DI RIFERIMENTO IEC/EN IEC/EN Parte 1: protezione mediante custodie td. IEC/EN IEC/EN Parte 15: protezione mediante custodie n. > CARATTERISTICHE TECNICHE Codice ATEX: Tipo di protezione Ex: Certificati: Grado di protezione: Temperatura ambiente: II 3GD Ex na II T5 Tamb da -30 C a +50 C Ex na II T4 Tamb da -30 C a +55 C Ex td A22 IP66/67 T90 C Tamb da -30 C a +40 C Ex td A22 IP66/67 T100 Tamb da -30 C a +50 C Ex td A22 IP66/67 T105 Tamb da -30 C a +55 C INERIS 01 ATEX3002X GOST disponibile IP66/IP67-30 C +55 C Materiale: Acciaio AISI 304 (a richiesta AISI 316L) Vetro temperato Potenza disponibile: Tensione alimentazione: Frequenza: Guarnizione: 1x, 2x, 18W 1x, 2x, 36W 220/240V~ (a richiesta 110V~) 50 60Hz Silicone (cellule chiuse) Viti: Acciaio AISI 304 Entrata cavi: Fissaggio a parete/palo: Funzionamento in emergenza: 2 ØM21 (uno con tappo) Kit a richiesta -20 C Nota: per temperature <15 C è necessario l impiego di lampadine designate per basse temperature. > RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI Soluzione Salina Acidi Basi Solventi Concentrati Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool Olio Minerale Raggi UV nza Per sostanze specifiche contattare il servizio tecnico. 2
3 > ARMATURE FLUORESCENTI IN ACCIAIO INOX - RMS 560 > NORME DI RIFERIMENTO IEC/EN IEC/EN Parte 1: protezione mediante custodie td. IEC/EN Serie LIT-EX IEC/EN Parte 1: custodie a prova di esplosione d. IEC/EN Parte 7: metodo di protezione a sicurezza aumentata e. > CARATTERISTICHE TECNICHE Codice ATEX: II 2GD Tipo di protezione Ex: Ex de IIC T6 (da -20 C a +40 C) Ex de IIC T5 (da -20 C a +55 C) Ex de IIC T4 (da -20 C a +60 C) Ex td A21 IP66/IP67 T85 C/T 100 C/T135 C In accordo alla Direttiva Europea 94/9/CE (ATEX) Per Zona 1/Zona2, Zona 21/Zona 22 Certificati: INERIS 01 ATEX0060 GOST disponibile Grado di protezione: IP66/IP67 Temperatura ambiente: -20 C +60 C Materiale: Potenza disponibile: Tensione alimentazione: Frequenza: Guarnizione: Viti: Entrata cavi: Funzionamento in emergenza: Fissaggio a parete/palo: Acciaio / Vetro temperato 1x, 2x, 18W 1x, 2x, 36W 220/240V~ 50 60Hz Silicone Acciaio 2 ØM21 (uno con tappo) -20 C Kit a richiesta Nota: per temperature <15 C è necessario l impiego di lampadine designate per basse temperature. > RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI Soluzione Salina Acidi Basi Solventi Concentrati Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool Olio Minerale Raggi UV nza Per sostanze specifiche contattare il servizio tecnico. 3
4 Serie LIT-EX > ARMATURE FLUORESCENTI EVF-P > NORME DI RIFERIMENTO IEC/EN IEC/EN Parte 1: protezione mediante custodie td. IEC/EN IEC/EN Parte 1: custodie a prova di esplosione d. > CARATTERISTICHE TECNICHE Codice ATEX: Tipo di protezione Ex: Certificati: Grado di protezione: Temperatura ambiente: Materiale: Colore: Potenza disponibile: II 2GD / II 3GD Ex d IIC T6 Ex dem IIC T4/6 Ex td A21 IP66 T85 C Ex td A22 IP66 T85 C INERIS 02 ATEX0039 GOST R disponibile IP66-20 C +50 C Alluminio / Policarbonato RAL 6003 (coperchio) 1x, 2x, 18W 1x, 2x, 36W 1x, 2x, 58W Tensione alimentazione: Frequenza: Guarnizione: 220/240V~ (a richiesta 110V~) 50 60Hz O-ring gomma nitrica Viti: Acciaio AISI 304 Entrata cavi: Funzionamento in emergenza: Fissaggio a parete/palo: 2 ØM21 (uno con tappo) -20 C Kit a richiesta Nota: per temperature <15 C è necessario l impiego di lampadine designate per basse temperature. > RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI Soluzione Salina Acidi Basi Solventi Concentrati Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool Olio Minerale Raggi UV nza nza Non resiste Non resiste Non resiste nza Per sostanze specifiche contattare il servizio tecnico. 4
5 > ARMATURE RMS 550 Potenza 1x18W Emergenza x36W x18W x36W Confezione/Imballo. - Lampade non incluse. Serie LIT-EX > ARMATURE RMS 560 Potenza 1x18W (*) 1x36W x18W (*) 2x36W Confezione/Imballo. - Lampade non incluse. con microinterruttore Emergenza (*) > ARMATURE EVF-P Potenza 1x18W x36W x58W x18W x36W x58W Confezione/Imballo. - Lampade non incluse. Emergenza non permanente Disponibili su richiesta altri tipi di lampade 5
6 Serie LIT-EX > ACCESSORI Descrizione RMS RMS 560 EM.18W EVF-P RMS /EVF-P Confezione/Imballo. (*) Palo Ø 45-50mm Kit montaggio sospensione tipo G G1 Kit montaggio a parete tipo H H1 Kit attacco palo tipo P12 (*) P12 Kit montaggio sospensione tipo G G2 Kit montaggio a parete tipo H H3 Kit attacco palo tipo P13 (*) P13 Kit montaggio sospensione tipo G G3 Kit attacco palo tipo P14 (*) P14 Lampada fluorescenza Potenza 18W Trifosforo Lampada fluorescenza Potenza 36W Trifosforo Lampada fluorescenza Potenza 58W Trifosforo Kit adesivo (scritta EXIT - solo per 18W) > ESEMPI DI APPLICAZIONE 6
7 > DIMENSIONI RMS 550 Serie LIT-EX RMS 560 Potenza (W) 1x18 1x36 A B EVF-P Potenza (W) 1x18 1x36 1x58 A B (Dimensioni in mm) 7
8 Click&Go ZP00843-I-1 ScameOnLine SCAME PARRE S.p.A. VIA COSTA ERTA, PARRE (BG) ITALY TEL FAX