Source: http://docplayer.it/14725464-Decreta.html
Timestamp: 2018-10-15 18:10:11+00:00
Document Index: 158838161

Matched Legal Cases: ['art. 10', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 10', 'art. 8', 'art. 10', 'art. 3']

Decreta: - PDF
Download "Decreta: ------------------------"
Silvano Corradi
1 D.M. 10 marzo 2005 (1). Classi di razion al fuoco pr i prodotti da costruzion da impigarsi nll opr pr l quali è prscritto il rquisito dlla sicurzza in caso d'incndio. (1) Pubblicato nlla Gazz. Uff. 30 marzo 2005, n. 73. IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la lgg 27 dicmbr 1941, n. 1570, rcant nuov norm pr l'organizzazion di srvizi antincndi; Vista la lgg 13 maggio 1961, n. 469, concrnnt l'ordinamnto di srvizi antincndi dl Corpo nazional di vigili dl fuoco; Vista la lgg 26 luglio 1965, n. 966, concrnnt la disciplina dll tariff, dll modalità di pagamnto di compnsi al prsonal dl Corpo nazional di vigili dl fuoco pr i srvizi a pagamnto; Visto il dcrto dl Prsidnt dlla Rpubblica 29 luglio 1982, n. 577, rcant l'approvazion dl rgolamnto concrnnt l'spltamnto di srvizi di prvnzion di vigilanza antincndi; Vista la lgg 7 dicmbr 1984, n. 818, concrnnt, tra l'altro, il nulla osta provvisorio pr l attività soggtt ai controlli di prvnzion incndi; Visto il dcrto dl Prsidnt dlla Rpubblica 12 gnnaio 1998, n. 37, rcant l'approvazion dl rgolamnto concrnnt i procdimnti rlativi alla prvnzion incndi; Vista la dirttiva 89/106/CEE dl 21 dicmbr 1988 dl Consiglio; Visto il dcrto dl Prsidnt dlla Rpubblica 21 april 1993, n. 246, rcant l'approvazion dl rgolamnto concrnnt l'attuazion dlla dirttiva 89/106/CEE rlativa ai prodotti da costruzion; Visto il dcrto dl Prsidnt dlla Rpubblica 10 dicmbr 1997, n. 499, rcant l'approvazion dl rgolamnto concrnnt l norm di attuazion dlla dirttiva 93/68/CEE pr la part ch modifica la dirttiva 89/106/CEE in matria di prodotti da costruzion; Visto il D.M. 26 giugno 1984 dl Ministro dll'intrno, rcant la classificazion di razion al fuoco d omologazion di matriali ai fini dlla prvnzion incndi succssivamnt modificato d intgrato dal D.M. 3 sttmbr 2001 dl Ministro dll'intrno; Visto il D.M. 14 gnnaio 1985 dl Ministro dll'intrno, concrnnt la attribuzion dlla class di razion al fuoco zro; Visto il D.M. 26 marzo 1985 dl Ministro dll'intrno, rcant procdur rquisiti pr l'autorizzazion l'iscrizion di nti laboratori ngli lnchi dl Ministro dll'intrno; Visto il D.M. 5 agosto 1991 dl Ministro dll'intrno, concrnnt la commrcializzazion impigo in Italia di matriali dstinati all'dilizia lgalmnt riconosciuti in uno di Pasi CEE sulla bas dll norm di razion al fuoco; Vista la circolar n. 18 MI.SA. dl 3 agosto 1998 dl Ministro dll'intrno, concrnnt la procdura pr il rilascio dll'omologazion da part dl Ministro dll'intrno pr prodotti già
2 omologati in un Pas dll'union uropa in matria di razion al fuoco, in attuazion dl D.M. 5 agosto 1991 dl Ministro dll'intrno; Vista la dcision 2000/147/CE dll'8 fbbraio 2000 dlla Commission dll'union uropa, attuativa dlla dirttiva 89/106/CEE dl 21 dicmbr 1988, pr quanto riguarda la classificazion dlla razion all'azion dll'incndio di prodotti da costruzion, succssivamnt modificata dalla dcision 2003/632/CE dl 26 agosto 2003 dlla Commission dll'union uropa; Vista la dcision 96/603/CE dl 4 ottobr 1996 dlla Commission dll'union uropa rcant l'lnco di prodotti dll classi A «nssun contributo all'incndio», modificata dalla dcision 2000/605/CE dl 26 sttmbr 2000 dlla Commission dll'union uropa dalla dcision 2003/424/CE dl 6 giugno 2003 dlla Commission dll'union uropa; Vista la dcision 2003/43/CE dl 17 gnnaio 2003 dlla Commission dll'union uropa concrnnt la dtrminazion dll classi di razion all'azion dll'incndio pr taluni prodotti da costruzion, modificata d intgrata dalla dcision 2003/593/CE dl 7 agosto 2003 dlla Commission dll'union uropa; Vist l norm UNI ISO 1182 (dicmbr 1995), UNI 8456 (ottobr 1987), UNI 8457 (1987), UNI 8457/AI (maggio 1996), UNI 9174 (ottobr 1987), UNI 9174/AI (maggio 1996), UNI 9176 (sconda dizion gnnaio 1998), UNI 9177 (ottobr 1987) rcanti i mtodi di prova di classificazion pr la dtrminazion dlla class di razion al fuoco di matriali; Vist l norm EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823, EN ISO , EN ISO , EN , rcanti i mtodi di prova di classificazion pr la dtrminazion dlla class di razion al fuoco di prodotti da costruzion non ancora traspost nll corrispondnti norm UNI; Sntito il parr favorvol dl Comitato cntral tcnico scintifico pr la prvnzion incndi di cui all'art. 10 dl dcrto dl Prsidnt dlla Rpubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espltata la procdura di informazion di cui alla dirttiva 98/34/CE ch codifica la procdura istituita con la dirttiva 83/189/CEE; Considrata la ncssità di rcpir il sistma uropo di classificazion di razion al fuoco di prodotti da costruzion pr i casi in cui è prscritta tal classificazion al fin di conformar l opr, in cui vngono installati tali prodotti, al rquisito ssnzial «Sicurzza in caso d'incndio» dlla dirttiva 89/106/CEE; Dcrta: 1. Campo di applicazion dfinizioni. 1. Il prsnt dcrto si applica ai matriali da costruzion, così com dfiniti dall'art. 1 dlla dirttiva 89/106/CEE dall'art. 1 dl dcrto dl Prsidnt dlla Rpubblica 21 april 1993, n È considrato matrial da costruzion qualsiasi prodotto fabbricato al fin di ssr prmanntmnt incorporato in opr da costruzion, l quali comprndono gli difici l opr di inggnria civil. 3. I «matriali da costruzion» sono di sguito dnominati «prodotti» l opr da costruzion, l quali comprndono gli difici l opr di inggnria civil, sono dnominat «opr».
3 4. L «norm armonizzat», gli atti di «bnstar tcnico», l «norm nazionali ch rcpiscono norm armonizzat», l «norm nazionali riconosciut dalla Commission a bnficiar dlla prsunzion di conformità», di cui al dcrto dl Prsidnt dlla Rpubblica 21 april 1993, n. 246, sono di sguito dnominati «spcificazioni tcnich». 2. Classificazion di razion al fuoco. 1. I prodotti vngono classificati in bas all loro carattristich di razion al fuoco, stabilit nll rlativ spcificazioni tcnich ov sistnti, in conformità con quanto indicato nll tabll 1, 2 3 dll'allgato A) al prsnt dcrto, di cui alla dcision 2000/147/CE dll'8 fbbraio 2000 alla dcision 2003/632/CE dl 26 agosto 2003 dlla Commission dll'union uropa. 2. Con succssivi provvdimnti dl Ministro dll'intrno si aggiornano l tabll di cui al prcdnt comma 1, a sguito dll ultriori dcisioni dlla Commission dll'union uropa manat in matria. 3. Nll'lnco riportato nll'allgato B) dl prsnt dcrto sono indicat l combinazioni dll classi di razion al fuoco prvist nlla norma EN Nll mor dll'manazion dll spcificazioni tcnich di prodotto pr l'intro priodo di cosistnza con tali spcificazioni, è consntita la classificazion di razion al fuoco ai snsi dl D.M. 26 giugno 1984 dl Ministro dll'intrno succssiv modifich d intgrazioni. 3. Prodotti con classificazion alla razion al fuoco dfinita snza onri di prova. 1. Ai prodotti riportati ngli lnchi di cui all'allgato C) dl prsnt dcrto è attribuita la class di razion al fuoco ivi spcificata snza ch dbbano ssr sottoposti all'scuzion dll rlativ prov di razion al fuoco in ottmpranza all dcisioni dlla Commission dll'union uropa. 2. Con succssivi provvdimnti dl Ministro dll'intrno si aggiornano gli lnchi di cui al prcdnt comma 1, a sguito dll ultriori dcisioni dlla Commission dll'union uropa manat in matria. 4. Impigo di prodotti pr i quali è prscritta la class di razion al fuoco. 1. I prodotti lgalmnt commrcializzati in uno dgli Stati dlla UE, qulli provninti dagli Stati contranti l'accordo SEE Turchia, possono ssr impigati in Italia nll opr in cui è prscritta la loro class di razion al fuoco, scondo l'uso conform alla loro dstinazion, s muniti dlla marcatura CE prvista dall disposizioni comunitari o, in mancanza di qust in attsa dlla loro manazion, s conformi al D.M. 5 agosto 1991 dl Ministro dll'intrno, pubblicato nlla Gazztta Ufficial dlla Rpubblica italiana n. 198 dl 24 agosto Pr i prodotti muniti di marcatura CE la class di razion al fuoco è riportata nll informazioni ch accompagnano la marcatura CE nlla documntazion di cui all'art. 10 dl dcrto dl Prsidnt dlla Rpubblica 21 april 1993, n. 246, succssiv modifich.
4 3. Pr i prodotti pr i quali non è applicata la procdura ai fini dlla marcatura CE - in assnza di spcificazioni tcnich o in applicazion volontaria dll procdur nazionali durant il priodo di cosistnza - l'impigo nll attività soggtt ai controlli di prvnzion incndi è subordinato all'omologazion rilasciata ai snsi dll'art. 8 dl D.M. 26 giugno 1984 dl Ministro dll'intrno succssiv modifich, ovvro all crtificazioni mss ai snsi dll'art. 10 dl dcrto mdsimo. Il rilascio dll'atto di omologazion dgli atti connssi, così com pr gli altri prodotti rgolamntati dal dcrto dl Ministro dll'intrno, rintra tra i srvizi a pagamnto prvisti dalla lgg 26 luglio 1965, n. 966, succssiv modifich. Al trmin dl priodo di cosistnza dfinito dalla Commission dll'union uropa, dtta omologazion riman valida, solo pr i prodotti già immssi sul mrcato ntro tal trmin, ai fini dll'impigo, nll'attività soggtt ai controlli di prvnzion incndi, ntro la data di scadnza dll'omologazion stssa. 4. Pr i prodotti di cui al prcdnt art. 3, qualora non sia ancora applicabil la procdura ai fini dlla marcatura CE - in assnza dll spcificazioni tcnich - pr l'impigo nll attività soggtt ai controlli di prvnzion incndi prvisto dal prsnt articolo, non è richista la omologazion di cui al comma prcdnt fatto salvo l'obbligo dl produttor di rilasciar apposita dichiarazion di conformità dl prodotto all carattristich di cui agli lnchi dllo stsso art La documntazion di cui ai prcdnti commi 2, 3 4 dv ssr prodotta in lingua italiana ovvro accompagnata dalla traduzion in lingua italiana in conformità all norm vignti. Il prsnt dcrto ntra in vigor il giorno succssivo alla sua pubblicazion nlla Gazztta Ufficial dlla Rpubblica italiana. Classificazion di prodotti da costruzion Allgato A) Quando la condizion di uso final di un prodotto da costruzion è tal da contribuir alla gnrazion alla propagazion dl fuoco dl fumo all'intrno dl local d'origin (oppur in un'ara dfinita), il prodotto va classificato in bas alla sua razion al fuoco, scondo il sistma di classificazion di cui all sgunti tabll 1, 2 3. I prodotti sono considrati in rlazion all loro condizioni di applicazion final. S la classificazion basata sull mtodologi di prova sui critri lncati nll suddtt tabll si rivla inadguata, si possono dfinir uno o più scnari di rifrimnto (prov in scala rapprsntativ ch riproducano uno o più scnari di rischio) scondo una procdura di classificazion ch prvda prov altrnativ. Simboli (L carattristich sono dfinit con rifrimnto all'appropriato mtodo di prova) T m Aumnto di tmpratura Prdita di massa t~ Durata dll'incndio PCS FIGRA THR600s LFS SMOGRA Potnzial calorifico lordo Tasso di incrmnto dll'incndio Rilascio total di calor Propagazion latral dl fuoco Tasso di incrmnto dl fumo
5 TSP600s Produzion total di fumo Fs Dfinizioni Propagazion dl fuoco «Matrial»: una singola sostanza di bas o una miscla di sostanz uniformmnt distribuit, ad smpio mtallo, pitra, lgno, calcstruzzo, lana di roccia con lganti uniformmnt distribuiti, polimri. «Prodotto omogno»: un prodotto ch consist di un unico matrial ch prsnta a tutti i livlli dnsità composizion uniformi. «Prodotto non omogno»: un prodotto ch non possid i rquisiti di prodotti omogni. Esso si compon di uno o più componnti sostanziali /o non sostanziali. «Componnt sostanzial»: un matrial ch costituisc un lmnto significativo nlla composizion di un prodotto non omogno. Un rivstimnto con massa pr unità di ara 1,0 kg/m 2 spssor 1,0 mm è considrato un componnt sostanzial. «Componnt non sostanzial»: un matrial ch non costituisc una part significativa di un prodotto non omogno. Un rivstimnto con massa pr unità di ara < 1,0 kg/m 2 o spssor < 1,0 mm è considrato un componnt non sostanzial. Du o più rivstimnti non sostanziali adiacnti (ovvro non sparati da alcun componnt sostanzial) sono considrati com un componnt non sostanzial, prtanto, dvono soddisfar in toto i rquisiti prvisti pr i rivstimnti ch sono componnti non sostanziali. Tra i componnti non sostanziali si distingu tra componnti non sostanziali intrni componnti non sostanziali strni, dfiniti com sgu: «Componnt non sostanzial intrno»: un componnt non sostanzial ch è rivstito su ambdu i lati da almno un componnt sostanzial. «Componnt non sostanzial strno»: un componnt non sostanzial ch non è rivstito su un lato da un componnt sostanzial. CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE AD ECCEZIONE DEI PAVIMENTI (*) Tablla 1 CLASSE METODO(I) DI PROVA CRITERI DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA T 30 C; A1 EN ISO 1182 (1); m 50% - t~ = 0 (cioè incndio non prsistnt) PCS 2,0 MJ.kg -1 (1); EN ISO 1716 PCS 2,0 MJkg -1 (2)(2a); - PCS 1,4 MJ.m -2 (3); PCS 2,0 MJ.kg -1 (4)
6 A2 EN ISO 1182 (1); T 50 C; o m 50% - t~ 20s EN ISO 1716; PCS 3,0 MJ.kg -1 (1); PCS 4,0 MJ.m -2 (2); - PCS 4,0 MJ.m -2 (3) PCS 3,0 MJ.kg -1 (4) EN (SBI) FIGRA 120 W.s-1; Produzion di fumo (5); LFS margin dl campion; Gocc/particll ardnti (6) THR600s 7,5 MJ B EN (SBI); FIGRA 120 W.s-1; LFS margin dl campion; THR600s 7,5 MJ EN ISO (8): Fs 150 mm ntro 60s Esposizion = 30s Produzion di fumo (5); Gocc/particll ardnti (6) C EN (SBI); FIGRA 250 W.s-1; LFS margin dl campion; THR600s 15 MJ EN ISO (8) Fs 150 mm ntro 60s Esposizion = 30s Produzion di fumo (5); Gocc/particll ardnti (6) D EN (SBI); FIGRA 750 W.s-1 EN ISO (8) Esposizion = 30s Fs 150 mm ntro 60s Produzion di fumo (5); Gocc/particll ardnti (6) E EN ISO (8) Esposizion = 15s Fs 150 mm ntro 20s Gocc/particll ardnti (7) F Razion non dtrminata (*) L classi di cui alla prsnt tablla sono attribuit in conformità a quanto spcificato nlla norma EN (1) Pr i prodotti omogni componnti sostanziali di prodotti non omogni. (2) Pr qualsiasi componnt strno non sostanzial di prodotti non omogni. (2a) Altrnativamnt, qualsiasi componnt strno non sostanzial avnt un PCS 2,0 MJ.m -2 purchè il prodotto soddisfi i sgunti critri di EN (SBI): FIGRA 120 W.s-1; LFS margin dl campion; THR600s 4,0 MJ; s1; d0. (3) Pr qualsiasi componnt intrno non sostanzial di prodotti non omogni. (4) Pr il prodotto nl suo insim. (5) s1 = SMOGRA 30m2.s-2 TSP600s 50m2; s2 = SMOGRA 180m2.s-2 TSP600s 200m2; s3 = non s1 o s2. (6) (7) (8) d0 = assnza di gocc/particll ardnti in EN (SBI) ntro 600s; d1 = assnza di gocc/particll ardnti di durata suprior a 10s in EN (SBI) ntro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustion dlla carta in EN ISO dà luogo a una classificazion in d2. Supramnto dlla prova = assnza di combustion dlla carta (non classificato). Mancato supramnto dlla prova = combustion dlla carta (classificato in d2). Quando l fiamm invstono la suprfici, s adguato all condizioni finali di applicazion dl prodotto, la part latral (di un oggtto).
7 CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER I PAVIMENTI (*) Tablla 2 CLASSE METODO(I) DI PROVA CRITERI DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA T 30 C; A1FL EN ISO 1182 (1); m 50% - t~= 0 (cioè incndio non continuo) PCS 2,0 MJ.kg -1 (1); EN ISO 1716 PCS 2,0 MJkg -1 (2) - PCS 1,4 MJ.m -2 (3); PCS 2,0 MJ.kg -1 (4) A2FL EN ISO 1182 (1) T 50 C; o m 50%; - t~ 20s EN ISO 1716; PCS 3,0 MJ.kg -1 (1); PCS 4,0 MJ.m -2 (2) - PCS 4,0 MJ.m -2 (3) PCS 3,0 MJ.kg -1 (4) EN (5) Flusso critico (6) 8,0 kw.m-2 Produzion di fumo (7) BFL EN (5) Flusso critico (6) 8,0 kw.m-2 Fs 150 mm ntro 20 scondi Produzion di fumo (7) EN ISO (8): Esposizion = 15s Fs 150 mm ntro 20s CFL EN (5) Flusso critico (6) 4,5 kw.m-2 Produzion di fumo (7) EN ISO (8): Esposizion = 15s Fs 150 mm ntro 20 scondi DFL EN (5) Flusso critico (6) 3,0 kw.m-2 Produzion di fumo (7) EN ISO (8): Esposizion = 15s Fs 150 mm ntro 20 scondi EFL EN ISO (8) Esposizion = 15s Fs 150 mm ntro 20s FFL Razioni non dtrminat (*) L classi di cui alla prsnt tablla sono attribuit in conformità a quanto spcificato nlla norma EN
8 (1) Pr i prodotti omogni componnti sostanziali di prodotti non omogni. (2) Pr qualsiasi componnt strno non sostanzial di prodotti non omogni. (3) Pr qualsiasi componnt intrno non sostanzial di prodotti non omogni. (4) Pr il prodotto nl suo insim. (5) Durata dlla prova = 30 minuti. Pr flusso critico si intnd il flusso radiant ch dtrmina lo spgnimnto dlla fiamma o il flusso radiant dopo una (6) prova di 30 minuti, a sconda di qual sia il minor (cioè il flusso corrispondnt alla maggior ampizza di propagazion dl fuoco). (7) s1 = Fumo 750 %.min; s2 = non s1. (8) Quando l fiamm invstono la suprfici, s adguato all condizioni finali di applicazion dl prodotto, la part latral (di un oggtto). CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER PRODOTTI DI FORMA LINEARE DESTINATI ALL'ISOLAMENTO TERMICO DI CONDUTTURE (*) Tablla 3 CLASSE METODO(I) DI PROVA CRITERI DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA T 30 C; A1L EN ISO 1182 (1); m 50% - t~ = 0 (cioè incndio non prsistnt) PCS 2,0 MJ.kg -1 (1); EN ISO 1716 PCS 2,0 MJ.kg -1 (2); - PCS 1,4 MJ.m -2 (3); PCS 2,0 MJ.kg -1 (4) A2L EN ISO 1182 (1) T 50 C; o m 50%; - t~ 20s EN ISO 1716; PCS 3,0 MJ.kg -1 (1); PCS 4,0 MJ.m -2 (2); - PCS 4,0 MJ.m -2 (3); PCS 3,0 MJ.kg -1 (4) EN (SBI) FIGRA 270 W.s-1; Produzion di fumo (5); LFS margin dl campion; Gocc/particll ardnti (6) THR600s 7,5 MJ BL EN (SBI); FIGRA 270 W.s-1; LFS margin dl campion; THR600s 7,5 MJ EN ISO (8): Fs 150 mm ntro 60s Esposizion = 30s Produzion di fumo (5); Gocc/particll ardnti (6) CL EN (SBI); FIGRA 460 W.s-1;
9 LFS margin dl campion; THR600s 15 MJ EN ISO (8) Fs 150 mm ntro 60s Esposizion = 30s Produzion di fumo (5); Gocc/particll ardnti (6) DL EN (SBI); FIGRA 2100 W.s-1 THR600s 100 MJ Produzion di fumo (5); Gocc/particll ardnti (6) EN ISO (8) Esposizion = 30s Fs 150 mm ntro 60s EL EN ISO (8) Esposizion = 15s Fs 150 mm ntro 20s Gocc/particll ardnti (7) FL Razion non dtrminata (*) Allo stato attual non è ancora disponibil la rvision dlla norma EN ch prvd l modalità di attribuzion dlla class di razion al fuoco pr tali prodotti (1) Pr prodotti omogni componnti ssnziali di prodotti non omogni. (2) Pr qualsiasi componnt strna non sostanzial di prodotti non omogni. (3) Pr qualsiasi componnt intrna non sostanzial di prodotti non omogni. (4) Pr il prodotto nl suo insim. (5) s1 = SMOGRA 150m2.s-2 TSP600s 250m2; s2 = SMOGRA 580m2.s-2 TSP600s 1600m2; s3 = non s1 o s2. (6) (7) (8) d0 = assnza di gocc/particll ardnti in UNI EN (SBI) ntro 600s; d1 = assnza di gocc/particll ardnti di durata suprior a 10s in UNI EN (SBI) ntro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustion dlla carta in UNI EN ISO dà luogo a una classificazion in d2. Supramnto dlla prova = assnza di combustion dlla carta (non classificato). Mancato supramnto dlla prova = combustion dlla carta (classificato in d2). Quando l fiamm invstono la suprfici, s adguato all condizioni finali di applicazion dl prodotto, la part latral (di un oggtto). Allgato B Elnchi dll classi di razion al fuoco attribuibili in conformità alla norma EN PRODOTTI DA COSTRUZIONE ESCLUSI I PAVIMENTI A1 A2-s1, d0 A2-s1, d1 A2-s1, d2 A2-s2,d0 A2-s2,d1 A2-s2,d2 A2-s3,d0 A2-s3,d1 A2-s3,d2 B-s1, d0 B-s1, d1 B-s1, d2 B-s2, d0 B-s2, d1 B-s2, d2 B-s3, d0 B-s3, d1 B-s3, d2 C-s1, d0 C-s1, d1 C-s1, d2 C-s2, d0 C-s2, d1 C-s2, d2 C-s3, d0 C-s3, d1 C-s3, d2 D-s1, d0 D-s1, d1 D-s1, d2 D-s2, d0 D-s2, d1 D-s2, d2 D-s3, d0 D-s3, d1 D-s3, d2 E E-d2
10 F PAVIMENTI A1fl A2 fl -s1 A2 fl -s2 B fl -s1 B fl -s2 C fl -s1 C fl -s2 D fl -s1 D fl -s2 E fl F fl Allgato C Elnco di matriali da considrar com appartnnti all classi A1 A FL di razion al fuoco di cui alla dcision 2000/147/CE snza dovr ssr sottoposti a prov Nota gnral Pr ssr considrati dll classi A1 A1 FL snza ssr sottoposti a prov, i prodotti dvono ssr composti solo di uno o più di sgunti matriali. I prodotti composti mdiant incollatura di uno o più di sgunti matriali saranno considrati dll classi A1 AFL snza ssr sottoposti a prov a condizion ch la colla non supri lo 0,1% dl pso o dl volum (in bas a qullo ch produc l'fftto più rstrittivo). I pannlli (assmblaggio di matriali isolanti, pr smpio) ch comportano uno o più strati organici i prodotti ch contngono matriali organici ripartiti in manira non omogna (ad cczion dlla colla) sono sclusi dall'lnco. Anch i prodotti costituiti da uno di matriali sgunti ricoprto da uno strato non organico (prodotto mtallico rivstito, ad smpio) dvono ssr considrati com appartnnti all classi A1 A1 FL snza ssr sottoposti a prov. Nssuno di matriali ch figurano nlla tablla può contnr più dll'1% in pso o volum (in bas a qullo ch produc l'fftto più rstrittivo) di matrial organico ripartito in manira omogna. MATERIALE OSSERVAZIONI Argilla spansa Prlit spansa Vrmiculit spansa Lana di roccia Vtro multicllular Calcstruzzo Calcstruzzo in granuli (granulati minrali lggri a bassa dnsità ad cczion dll'isolamnto trmico intgral) Elmnti in cmnto cllular trattati in autoclav Fibrocmnto Includ il calcstruzzo pronto pr l'uso i prodotti prfabbricati in cmnto armato o in calcstruzzo comprsso Può contnr aggiunt additivi (com l cnri volanti), pigmnti altri matriali. Comprnd lmnti prfabbricati Elmnti costituiti di lganti idraulici, com il cmnto /o la calc mscolati a matriali fini (matriali silici, cnri volanti, loppa di altoforno) matriali cllulari. Comprnd lmnti prfabbricati
11 Cmnto Calc Loppa di altoforno/cnri volanti Aggrgato minral Frro, acciaio acciaio inossidabil Ram lgh di ram Zinco lgh di zinco Alluminio lgh di alluminio Piombo Gsso malt a bas di gsso Malta con agnti lganti inorganici Elmnti in argilla Elmnti in silicato di calcio Prodotti in pitra natural in ardsia Elmnti in gsso Mosaico alla palladiana Vtro Vtrocramica Cramica Non in form finmnt sminuzzat Non in form finmnt sminuzzat Non in form finmnt sminuzzat Non in form finmnt sminuzzat Non in form finmnt sminuzzat Può comprndr additivi (ritardanti, matriali di rimpimnto, fibr, pigmnti, calc idratata, agnti di ritnuta dll'aria dll'acqua, plastificanti), aggrgati compatti (pr smpio sabbia natural o fin) o aggrgati lggri (prlit o vrmiculit, pr smpio) Malt pr rinzaffo intonaco, malt pr masstti malt pr muratur contnnti uno o più agnti lganti inorganici, quali cmnto, calc, cmnto pr muratur gsso Elmnti in argilla o in altr matri argillos ch contngono o mno sabbia, combustibili o altri additivi. Comprnd mattoni, pavimnti in mattonll d lmnti in argilla rfrattaria (pr smpio rivstimnti intrni di camini) Elmnti fabbricati a partir da un miscuglio di calc di matriali naturalmnt silici (sabbia, ghiaia, rocc o miscuglio di qusti matriali). Possono includr pigmnti coloranti Elmnti in ardsia o in pitr naturali lavorat o non (rocc magmatich, sdimntari o mtamorfich) Comprnd blocchi altri lmnti a bas di solfato di calcio di acqua contnnti vntualmnt fibr, matriali di rimpimnto, aggrgati altri additivi, può ssr colorato con pigmnti Includ mattonll prfabbricat pavimntazion in sito Vtro tmprato, vtro tmprato chimicamnt, vtro stratificato vtro armato Vtrocramica ch comprnd una fas cristallina una rsidua Comprnd i prodotti in polvr di argilla prssata, i prodotti strusi, vtrificati o mno Sono di sguito riportati gli ultriori lnchi di prodotti /o matriali da costruzion ai quali è attribuita snza dovr ssr sottoposti a prov la class di «razion al fuoco» in rlazion all carattristich tcnich spcificat. PANNELLI A BASE DI LEGNO (1)- CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO Rifrimnto al Pannlli a bas di grado dl Dnsità Spssor Class (3) (ad Class (4) pr i lgno (2) prodotto nlla minima minimo cczion di pavimnti norma uropa (kg/m3) (mm) pavimnti) (NE) Pannlli agglomrati EN D-s2, d0 DFL-s1 Pannlli di fibr di lgno duro EN D-s2, d0 DFL-s1 Pannlli di fibr di lgno EN D-s2, d0 DFL-s1 mdio E, pass EFL Pannlli di fibr di lgno dolc EN E, pass EFL Pannlli di fibr MDF(5) EN D-s2, d0 DFL-s1 Pannlli agglomrati con cmnto (6) EN B-s1, d0 BFL-s1 OSB (7) EN D-s2, d0 DFL-s1
12 Compnsato EN D-s2, d0 DFL-s1 Pannlli di lgno massiccio EN D-s2, d0 DFL-s1 (1) EN Pannlli a bas di lgno montati snza intrcapdin dirttamnt su di un supporto costituito da un prodotto di class A1 o (2) A2-s1, d0 avnt una dnsità minima di 10 kg/m3 o al minimo da un prodotto di class D-s2, d0 avnt una dnsità minima di 400 kg/m3 (3) Classi di cui alla dcision dlla Commission 2000/147/CE, allgato, tablla 1. (4) Classi di cui alla dcision dlla Commission 2000/147/CE, allgato, tablla 2. (5) Pannlli di fibr di lgno lavorati a scco; MDF Mdium Dnsity Fibr: fibr a mdia dnsità. (6) Contnuto di cmnto pari almno al 75% dlla massa. (7) Pannlli a fibr orintat. PANNELLI DI CARTONGESSO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO Spssor Anima di gsso Grammatura Class (2) Pannlli di cartongsso nominal di Pso spcifico Class di razion dlla carta (sclusi i matriali Conformmnt alla EN 520 (sclusi i pannlli prforati) pannlli (mm) (kg/m3) al fuoco (g/m2) da pavimntazion) 9,5 600 A1 220 A2-s1, d0 12,5 800 > B-s1, d0 (1) Dtrminata conformmnt alla EN ISO 536 contnnti non più dl 5% di additivi organici. (2) Classi ch figurano nlla tablla 1 dll'allgato alla dcision 2000/147/CE. Nota: Impigo final I pannlli di cartongsso dvono ssr montati fissati impigando uno di du sgunti mtodi: a) fissati mccanicamnt ad una struttura di sostgno: I pannlli, o nl caso di pannlli multistrato almno il pannllo strno, sono fissati mccanicamnt ad una struttura di sostgno mtallica (costituita da componnti ch figurano nlla EN 14195) o ad una struttura di sostgno in lgno (conformmnt all EN 336 ENV ). S la struttura ha lmnti di sostgno in un'unica dirzion, la distanza massima tra gli lmnti di sostgno non dv ssr suprior a 50 volt lo spssor di pannlli. S la struttura ha lmnti di sostgno in du dirzioni, la distanza massima in ntramb l dirzioni non dv ssr suprior a 100 volt lo spssor di pannlli. Gli lmnti di fissaggio sono costituiti da viti o chiodi ch attravrsano i pannlli pntrando nlla struttura di sostgno ad una distanza non suprior a 300 mm misurati nl snso longitudinal di ogni lmnto di sostgno. Tutti i giunti tra pannlli adiacnti dvono ssr rimpiti compltamnt con matrial da stuccatura conformmnt alla norma EN La cavità formata ditro i pannlli dalla struttura di sostgno può ssr uno strato di aria o può ssr rimpita con matrial isolant con una razion al fuoco ch dv ssr almno dlla class A2-sl, do. b) Dirttamnt fissati o collgati ad un matrial di supporto compatto non cavo (con matrial di rivstimnto scco) I pannlli sono fissati dirttamnt ad un matrial di supporto appartnnt almno alla class A2-s1, d0. I pannlli possono ssr fissati ad un matrial di supporto con viti o chiodi o con matrial adsivo a bas di gsso. Sia l viti ch i chiodi o il matrial adsivo dvono ssr applicati, vrticalmnt orizzontalmnt, ad una distanza massima di 600 mm. Tutti i giunti tra pannlli adiacnti dvono ssr rimpiti con una sostanza conform alla norma EN
13 PANNELLI DECORATIVI LAMINATI AD ALTA PRESSIONE - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO Pannlli dcorativi laminati Dscrizion dttagliata dl Pso spcifico Spssor total minimo Class (2) ad alta prssion prodotto (kg/m3) (mm) (sclusi i matriali Pannlli compatti HPL HPL compatto conform a EN da pavimntazion) non-fr intrni (3) tipo CGS D-s2, d0 Pannlli HPL non-fr Pannlli HPL non-fr intrni Pso spcifico Anima di lgno di intrni con substrato di lgno (3) conformi alla norma EN 438-3, fissati con adsivo ad ntrambi i lati di un'anima di lgno non- FR dllo spssor minimo di minimo dll'anima 12 mm con HPL D-s2, d0 di lgno: 600 Pso spcifico 12 mm in conformità alla minimo HPL: 1350 norma EN 13986, utilizzando 0,5 mm collgata ad ntrambi i lati PVA o un adsivo trmoindurnt, applicazion di g/m2 Fissati dirttamnt (val a dir, snza intrcapdin) ad un matrial con una razion al fuoco A2-s1, d0 o suprior d un pso spcifico minimo di 600 kg/ m3 ; oppur montato su un supporto rinforzato con lgno o mtallo, con un'intrcapdin (1) non vntilata (val a dir, aprta solo sul lato suprior) di almno 30 mm, con la cavità formata in modo tal da avr una razion al fuoco dlla class A2-s1, d0 o suprior. (2) Classi ch figurano nlla tablla 1 dll'allgato dlla dcision 2000/147/CE. (3) Conformmnt alla norma uropa EN PRODOTTI DI LEGNO DA COSTRUZIONE (1) - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO Dscrizion dttagliata dl prodotto Lgno da costruzion spianato in Pso spcifico mdio Spssor total minimo Class (2) minimo (3) (mm) (sclusi i matriali da (kg/m3) pavimntazion) Lgno da costruzion modo visual o mccanico con D-s2, d0 szioni trasvrsali rttangolari foggiat sgando, piallando o con altri mtodi o con szioni trasvrsali rotond (1) Valido pr tutti i prodotti oggtto di norm armonizzat. (2) Classi ch figurano nlla tablla 1 dll'allgato alla dcision 2000/147/CE. (3) Conformmnt alla norma EN
Classificazion di razion al fuoco Ed. 1 Rv. 3 (april 2012) Classificazion di razion al fuoco Classificazion italiana Impigo: tndaggi (caso di tssuti di film vinilici con installazion sospsa suscttibil
Art. 1. - Campo di applicazione e definizioni Art. 2. - Classificazione di reazione al fuoco
DM 10 marzo 2005 Classi di razion al fuoco pr i prodotti da costruzion da impigarsi nll opr pr l quali ' prscritto il rquisito dlla sicurzza in caso d'incndio. (GU n. 73 dl 30-3-2005) IL MINISTRO DELL'INTERNO
(Pubblicato sulla G.U.S.G. n. 73 dl 30 marzo 2005) MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 10 MARZO 2005 Classi di razion al fuoco pr i prodotti da costruzion da impigarsi nll opr pr l quali è prscritto il rquisito
(GU n. 73 del ) IL MINISTRO DELL'INTERNO
Dcrto 10 marzo 2005 Ministro dll'intrno. Classi di razion al fuoco pr i prodotti da costruzion da impigarsi nll opr pr l quali ' prscritto il rquisito dlla sicurzza in caso d'incndio. (GU n. 73 dl 3032005)
(Pubblicato sulla GUSG n. 257 dl 5 novmbr 2007) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 25 Ottobr 2007 Modifich al dcrto 10 marzo 2005, concrnnt "Classi di razion al fuoco pr i prodotti da costruzion da impigarsi
ma è doveroso sottolineare ciò che viene fatto per facilitare l applicazione sta avendo nel mercato. In particolare,
L IMPATTO DELLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE PASSIVA Com incid la dirttiva prodotti da costruzion 89/106 C sull attività di prvnzion incndi in trmini di razion rsistnza al fuoco Dott. Giancarlo Borsini
Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da IL MINISTRO DELL INTERNO
D.M. 25-10-2007 Modifich al D.M. 10 marzo 2005, concrnnt «Classi di razion al fuoco pr i prodotti da costruzion da impigarsi nll opr pr l quali è prscritto il rquisito dlla sicurzza in caso d'incndio».
RI d N O R M AT I V E. D i rettiva Prodotti da Costruzione 89/106 CEE. p marcatura 25-02-2009 14:31 Pagina 2
p marcatura 25-02-2009 14:31 Pagina 2 RI d N O R M AT I V E M a rc a t u r CE: Dirttiv MED CPD M A R C ATURE PER IL SETTORE NAVALE E COSTRUZIONI IN ACCORDO ALLE DIRETTIVE EUROPEE CPD 89/106 CEE E MED 96/98
Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dal D.M. 25/10/2007 (G.U. n 257 del 05/11/2007).
Dcrto dl Ministro dll Intrno 10 marzo 2005 Classi di razion al fuoco pr i prodotti da costruzion da impigarsi nll opr pr l quali è prscritto il rquisito dlla sicurzza in caso d incndio. (pubblicato nlla
L 309/56 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 19.11.2013
L 309/56 Gazztta ufficial dll Union uropa 19.11.2013 Rttifica dl rgolamnto (UE) n. 10/2011 dlla Commission, dl 14 gnnaio 2011, riguardant i matriali gli oggtti di matria plastica dstinati a vnir a contatto
DATI DI COPERTINA E PREMESSA DEL PROGETTO Critri di sicurzza nlla zioni vtrari Safty critria for glazing tions ORGANO COMPETENTE Vtro CO-AUTORE SOMMARIO La norma si ai vtri pr dilizia d a qualsiasi altro
D.M. 10 marzo 2005 Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio (G.U.R.I. 30 marzo 2005,
Scheda di sicurezza a norme CEE 91/155
Socità: Nom commrcial: HERALAN Sostanz isolanti in lana minral (con agglomrant rsinoid), rivstito Rvisionato il 05.05.2008 1 Idntificazion dl prodotto/dlla prparazion dlla Socità 1.1 Nom dl prodotto: HERALAN