Source: http://docplayer.fr/1510509-Pro-dce-cctp-construction-de-4-ateliers-relais-lot-n-7-plomberie-chauffage-climatisation-vmc-maitrise-d-ouvrage.html
Timestamp: 2017-02-27 08:58:47+00:00
Document Index: 18238933

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

PRO-DCE CCTP. Construction de 4 ateliers relais. Lot N 7 Plomberie / Chauffage-Climatisation / VMC. Maîtrise d ouvrage. - PDF
Download "PRO-DCE CCTP. Construction de 4 ateliers relais. Lot N 7 Plomberie / Chauffage-Climatisation / VMC. Maîtrise d ouvrage."
1 Maîtrise d ouvrage Communauté de communes du pays de Forcalquier - Montagne de Lure Le Grand Carré13, Bd des Martyrs / BP cedex Tel : / Fax : Lieu du projet : ZAC des Chalus II Construction de 4 ateliers relais Maîtrise d œuvre PRO-DCE CCTP Lot N 7 Plomberie / Chauffage- Climatisation / VMC MARS 2014 Dossier 6102 Réf : C14/03012 S O M M A I R E 7.1. GENERALITES Présentation de l opération Relations avec les autres lots Contenu de l'offre Conditions d'exécution Documents à fournir Relations durant le chantier Essais Garantie Obligation de résultats Qualité environnementale REGLEMENTS LIMITES DE LA PRESTATION PLOMBERIE-SANITAIRE Eau froide / Eau chaude Réseaux particuliers Traitement d eau Production eau chaude sanitaire Appareils et robinetterie Vidages Eaux pluviales Précautions et précisions VENTILATION MECANIQUE CONTRÔLEE Principe de ventilation Air neuf Bouches d extraction Réseaux Extracteur Raccordements électriques Précautions CHAUFFAGE Corps de chauffe Distribution Chaufferie bois Chaufferie gaz naturel Autres éléments à prévoir sur le bâti Réseaux en chaufferie ELECTRICITE / REGULATION Electricité Régulation Raccordements électriques ESSAIS REGLAGES - DOE Tuyauteries VMC Chaufferie - chauffage Régulation DOE CCTP ADRET ~ Page 23 7.1. GENERALITES Présentation de l opération Plomberie Sanitaire Il s'agit de réaliser les installations de ventilation mécanique contrôlée, de plomberie sanitaire et de chauffage de 3 bâtiments répondant aux caractéristiques suivantes : Lieu : Forcalquier (04) Maître d Ouvrage : Type : Classement : L'opération comprend : Communauté de communes du Pays de Forcalquier et de la Montagne de Lure Locaux de travail * Plomberie sanitaire : - appareils sanitaires - production ECS électrique - vidages (EU/EV) Etablissement recevant des Travailleurs. * Ventilation mécanique contrôlée : - création de réseaux de ventilation mécanique contrôlée simple flux * Chauffage : - création d une chaufferie bois et de chaufferie gaz naturel - chauffage par radiateurs, panneaux rayonnants et plancher chauffant * Electricité / régulation Les équipements de régulation d électricité et les raccordements électriques des équipements de chauffage et ventilation sont à la charge du présent lot. Les Ateliers relais sont nommés de la façon suivante : Atelier 1 : ATELIER 1 Atelier 2 : futurs occupants non désignés Ateliers 3 & 4 (1 bâtiment) : futurs occupants non désignés. Le projet comprend plusieurs bâtiments. Les prestations du présent lot suivant ces bâtiments sont : Atelier 1 Atelier 2 Ateliers 3 & 4 Bureaux Vestiaires Atelier Bureaux Bureaux Ateliers Vestiaires Vestiaires Ateliers EF/ECS Attente EF/ECS S.O. EF/ECS S.O. Appareils sanitaires EF/ECS/EU Appareils Appareils EU/EV sanitaires sanitaires Production ECS EU/EV EU/EV Production ECS Production ECS Ventilation VMC simple flux S.O. VMC simple flux S.O. VMC simple flux S.O. Chauffage Chaufferie bois Radiateurs Plancher chauffant Chaufferie gaz Panneaux rayonnants Chaufferie gaz naturel Radiateurs naturel Radiateurs Panneaux rayonnants L aménagement des zones ateliers reste à la charge des futurs occupants (hors chauffage). Cela comprend : - Ventilation - Aspiration - Distribution air comprimé - Distribution autres fluides - Production ECS, distribution EF.ECS - Autres CCTP ADRET ~ Page 34 Le présent lot N 7 comprend les pièces suivantes : - 1 cahier des Charges Techniques et Particulières (CCTP) - 4 cadres de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) :. Atelier 1. Atelier 2. Atelier 3. Atelier 4 - plans techniques :. Atelier 1 : * AT1-FL01 : plan des réseaux sous dallage * AT1-FL02 : plan du rez de chaussée * AT1-FL03 : plan de l étage * AT1-FL04 : plan du zoning plancher chauffant. Atelier 2 : * AT2-FL05 : plan des réseaux sous dallage * AT2-FL06 : plan du rez de chaussée * AT2-FL07 : plan de l étage. Atelier 3 et 4 : * AT3/4-FL08 : plan des réseaux sous dallage * AT3/4-FL09 : plan du rez de chaussée * AT3/4-FL10 : plan de l étage Relations avec les autres lots Les armoires électriques, les protections électriques et les liaisons en général sont à charge de l'électricien, sauf en chaufferie. Les raccordements sont au présent lot. Une bonne coordination est nécessaire avec l'électricien, le maçon, le plâtrier et le carreleur pour le raccordement des appareils et pour les plannings d exécution. Les attentes VMC et production ECS sont à la charge de l électricien. Les raccordements au présent lot Contenu de l'offre Le prix forfaitaire donné par l'entreprise comprendra : - les frais afférents à l'organisation du chantier (outillage, véhicules, échafaudages, raccordement chantier en eau, baraque de chantier, transport à pied d'œuvre) ; - les frais d'études de détails d'exécution (réservations, coordination, dimensionnement, etc...); - les frais de compte prorata Conditions d'exécution Vérification des calculs : avant d'établir leurs offres, les entreprises sont tenues de vérifier les éléments de calculs découlant des éléments mentionnés dans le CCTP et le CDPGF. Toute anomalie décelée dans les pièces ci-dessus mentionnées devra être signalée avant la remise de l'offre pour justifier de travaux supplémentaires sur les prestations contenues dans l'offre de base. Qualité du matériel : les marques et types de certains matériels sont imposés à l'entrepreneur qui devra s'y conformer scrupuleusement. En cas de variante, les équivalences devront être de la même qualité et choisi avec l'approbation du maître d'ouvrage et du BE. Lorsque la marque n'est pas indiquée, elle est laissée au libre choix de l'entrepreneur. L'approbation d'un matériel ne pourra avoir pour effet de dégager l'entrepreneur de sa responsabilité. En cas de fonctionnement défectueux de tout ou partie de l'installation, de réalisation non conforme, l'entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais et dans le délai imparti par le maître d'ouvrage les réparations, remises en état et transformations nécessaires au bon achèvement et bon fonctionnement des ouvrages. CCTP ADRET ~ Page 45 Documents à fournir - liste des matériels utilisés avec avis techniques ; - détails d exécution; les plans seront obligatoirement fournis sur fichiers informatiques au format DXF ou DWG - 15 jours après la notification du marché : un projet détaillé de l'exécution prévue par l'entrepreneur, contenant un descriptif mentionnant les indications du CCTP complété par celles des dispositions d'exécution prévues par l'entrepreneur et comportant l'indication des marques et types des appareils prévus Le maître d'œuvre se réserve un délai de 15 jours, à partir de la réception de ces documents, pour faire connaître son approbation ou éventuellement les modifications à apporter. Aucune installation ne pourra être entreprise avant que les plans n'aient été visés par le maître d'œuvre. L'entrepreneur conserve néanmoins la responsabilité complète des installations. - en cours des travaux, l'entrepreneur devra signaler au maître d'œuvre toute modification qu'il aura jugé bon d'apporter au projet initial, pour accord préalable ; - avant la réception des travaux ; un dossier complet de l'installation réalisée comprenant un descriptif, tous les schémas et les plans d'exécution mis à jour sur fichiers informatiques au format DXF ou DWG, ainsi qu'un carnet d'entretien indiquant pour chaque partie de l'installation le mode d'entretien et les précautions à prendre. Les schémas des différentes parties de l'installation seront affichés en un exemplaire dans les locaux techniques et protégés par un film plastique. Les entreprises fourniront un dossier comprenant toutes les documentations des matériels mis en place, notamment : - circulateurs - extracteurs VMC - bouches VMC - calorifuge, flocage - robinetterie et accessoires chauffage - radiateurs - plancher chauffant - panneaux rayonnants - ballons ECS - appareils sanitaires et robinetteries. - chaudières (bois, gaz naturel) - compteurs volumétriques - compteurs calorimétriques - régulation (analyse fonctionnelle et matériel). Une notice d'entretien de chacun de ces matériels sera fournie. Un planning d'entretien, avec intervention sur chacun des organes sur la base d'une année de fonctionnement, sera aussi fourni. Ces documents seront élaborés suivant les exigences du coordinateur hygiène/sécurité/santé Relations durant le chantier Durant le chantier, il sera procédé à des réunions régulières. La présence des responsables de chaque entreprise y est obligatoire. A l'issue de cette réunion, sera établi un compte-rendu dont les conclusions seront applicables immédiatement. CCTP ADRET ~ Page 56 Essais Les essais seront réalisés conformément aux préconisations du dossier COPREC. L'entrepreneur préviendra le maître d'ouvrage au moins 8 jours avant la date des essais. Il devra fournir tous les éléments nécessaires à la réalisation de ces essais, notamment les appareils de mesure (anémomètre, sonomètre, thermomètre ) Garantie Selon CCAP Obligation de résultats Les températures contractuelles devant être atteintes dans les locaux sont les suivantes : 19 C dans les vestiaires et sanitaires 21 C dans les bureaux 14 C dans les ateliers Qualité environnementale Le projet a été élaboré dans une perspective de développement durable. Le présent lot devra donc respecter les prescriptions du CCTP ayant un impact sur la performance environnementale et notamment : Isolation renforcée des réseaux Restitution de l étanchéité à l air aux traversées de réseaux Maîtrise des consommations électriques. CCTP ADRET ~ Page 67 7.2. REGLEMENTS Les entreprises se conformeront aux règles de l'art, aux règlements et normes en vigueur notamment : PLOMBERIE SANITAIRE Circulaire du 9 août 1978 modifiée relative à la révision du règlement sanitaire départemental type DTU règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'évacuation des eaux pluviales DTU 60.2 canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes DTU 60.31, 60.32, canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié DTU 60.5 canalisations en cuivre DTU canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments Fascicule 71 fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements Règlement sanitaire départemental Règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP (arrêté du 25/06/80 complété et modifié) Exemples de solutions et solutions techniques du CSTB (REEF) sur les réseaux de distribution d'eau (avril 1987) NF C : raccordements électriques NF A 48-, NF A 49- : Tubes en fonte et en acier NF D 10-, NF D 11-, NF D 12-, NF D 13- et NF D 18- : Equipements sanitaires NF EN- : Equipements sanitaires NF E 17- : Compteurs eau froide NFE 29- : Robinetterie NF P 41- : Distribution d'eau NF P 43- : Robinetterie de bâtiment Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin VENTILATION Circulaire du 9 août 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type Arrêté du 25 juin 1980 complété et modifié portant sur le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public Circulaire du 9 mai 1985 concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail DTU Exécution des installations de ventilation mécanique Le règlement sanitaire départemental Le règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP Exemples de solutions et des solutions techniques du CSTB (REEF) : - ventilation dans les bâtiments autres que d'habitation (octobre 1988) Les avis techniques en vigueur Le chapitre III des arrêtés relatifs aux équipements et aux caractéristiques des bâtiments : - sanitaires et sociaux ( ) - autres que les bâtiments d'habitation ( ) Norme NF C : Installations électriques Normes NF E 51- : Machines aérauliques et composants de VMC Normes NF P 50- : Distribution d'air Normes NF X 43- : Qualité de l'air CCTP ADRET ~ Page 78 CHAUFFAGE Arrêté du 23 juin 1978 relatif au chauffage et à l'eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public Circulaire du 9 août 1978 relative au règlement sanitaire départemental type DTU 65 Installation de chauffage central DTU Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central DTU 67.1 Isolation thermique des circuits frigorifiques Règles professionnelles UCH 24/79 Avis techniques à jour des appareils utilisés Le règlement sanitaire départemental Le règlement de sécurité contre l'incendie Norme NF C : Installations électriques DTU 60.5 : Canalisations cuivre DTU 65.3 : Installations de sous-stations d'échange à eau chaude sous pression DTU 65.9 : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments DTU : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments DTU 65 : Exécution de plancher chauffant NF A 48-, NF A 49- : Tubes en fonte et en acier NF D 30-, NF D 35- : Chauffage NF E 17- : Compteur eau froide NF E 29- : Robinetterie NF E 51- : Machines hydrauliques NF P 50- : Chauffage - ventilation NF P 52- : Chauffage central NF P 75- : Isolation thermique NF S 31- : Acoustique NF X 43- : Qualité de l'air NF X 02-, NFX 08- : Normes fondamentales RT 2012 DIVERS Accessibilité et adaptabilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation recevant du public ACOUSTIQUE Décret n du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage Arrêté du 30 août 1990 relatif à la correction acoustique des locaux de travail Normes NF S 31- : Acoustique CCTP ADRET ~ Page 89 7.3. LIMITES DE LA PRESTATION Sont à la charge du présent lot : En général - les détails d exécution sur supports informatiques au format DXF ou DWG - le plan des réservations à communiquer au maçon et au charpentier, dans le cas contraire, l'entreprise réalisera ses percements à ses frais - le rebouchage des percements réservés ou non - la coordination avec les autres lots et les concepteurs - la protection du matériel et des appareils jusqu'à la réception - les installations de chantier - le nettoyage du chantier et des appareils, la désinfection des tuyaux - les essais de l'installation selon la procédure COPREC (pression, bruit, solidité, fixations, températures, débits...) à remplir avant la réception pour prétendre au paiement définitif - la fourniture en 4 exemplaires des notices techniques des appareils mis en œuvre - les plans des ouvrages exécutés mis à jour sur fichiers informatiques au format DXF ou DWG + 4 tirages papier - la régulation et tous les raccordements électriques à partir des attentes laissées par l électricien - l analyse d eau conformément à la norme : analyse de l'eau distribuée après désinfection de l'installation - la restitution de l étanchéité à l air à chaque pénétration de réseau En particulier, plomberie - le raccordement sur les AEP amenée par le VRD dans les chaufferies - la production ECS (zone bureaux / vestiaires uniquement) - la fixation des appareils par joints mastic souples au sol ou au mur - la protection anti-condensation sur tout le réseau eau froide cheminant en faux-plafond et en locaux non chauffés - les appareils sanitaires, robinetteries et leurs fixations - les réseaux d évacuation EU/EV, EP, y compris les réseaux sous dallage jusqu'aux regards extérieurs - les chutes, leurs ventilations - le raccordement des rejets VP sur les souches de sortie en toiture - les vannes d arrêt sur chaque groupe de sanitaires, sur chaque appareil quand il est isolé - repérage par étiquettes gravées de toutes les vannes - le compteur eau froide et la protection anti-pollution - la relation avec le concessionnaire - la désinfection du réseau sanitaire - la fourniture analyse d eau potabilité - les raccordements des siphons de sol En particulier, ventilation - la mise en œuvre de joints comprimés à chaque liaison entre les grilles, les gaines et l étanchéité à l air - la protection anti-condensation des gaines circulant en locaux non chauffés - l étanchéité des conduits (gaines avec accessoires à joints) - la pose des extracteurs sur plots ou suspentes antivibratiles - les réseaux - l'équilibrage en fin de chantier avec mesure de débit à chaque bouche d'extraction En particulier, chauffage - la chaufferie bois Atelier ATELIER 1 - les chaufferies gaz naturel Atelier 2 et Ateliers 3&4 - le réseau gaz naturel depuis chaque coffret Grdf «limite de propriété» - les émetteurs de chauffage dans les bureaux et stockage/atelier - les attentes chauffage au droit des futurs aménagements laissés à charge des occupants - le calorifuge des canalisations - les conduits de fumées - les compteurs calorimétriques - les grilles VB et VH des locaux chaufferies. CCTP ADRET ~ Page 910 En particulier, électricité, régulation - la régulation, les thermostats (fourniture et pose) - les armoires électriques et les raccordements (chaufferies) - le raccordement des VMC - le Consuel pour les installations réalisées par le présent lot (y compris frais du vérificateur) Nota : Les plans fournis avec le dossier d'appel d'offres n'ont qu'une valeur indicative pour aider à la compréhension du CCTP. Ils ne peuvent être assimilés à des plans d'exécution et ne pourront pas être utilisés en tant que tels. Ne sont pas à la charge du présent lot : - les AEP à amener en chaufferies, ateliers 1, 2 et 4 et local technique atelier 3, - les plans de travail menuisés, - les jambages maçonnés, - les tranchées sous dallage pour passage des réseaux d évacuation (EU-EV-EP), - les regards extérieurs en attente (EU / EV et EP), - les descentes EP extérieures, - les naissances EP, - les souches en toiture pour rejets VP, - les souches en toiture pour rejets VMC, - les renforts de cloisons pour pose des appareils sanitaires et accessoires PMR, - les tranchées, - l arrosage extérieur, - la peinture des canalisations apparentes, - les trappes d accès aux organes de réglage et de commande, - la mise à la terre des canalisations métalliques, - les siphons de sol (douche PMR), - les siphons de sol dans ateliers y compris réseaux d évacuation sous dallage - socle béton pour coffrets GrdF «limite de propriété», - tranchées entre coffret GrdF et coffrets de coupure chaufferie (Atelier 2 et Ateliers 3 & 4), - pose des entrées d air, - l étanchéité à l air entre zone bureaux/vestiaires et ateliers, - l étanchéité à l air entre atelier 3 et atelier 4, - test d infiltrométrie pour chaque atelier, - démarches auprès des concessionnaires pour demandes de raccordement aux réseaux, - équipements sanitaires des zones ateliers - équipements ventilation des zones ateliers - équipement chauffage des extensions possibles des ateliers, stockages ou bureaux, - le désilage estival du silo copeaux / sciures (ATELIER 1), - le remplissage du silo tampon d alimentation chaudière (ATELIER 1). CCTP ADRET ~ Page 1011 7.4. PLOMBERIE-SANITAIRE Eau froide / Eau chaude Eau froide Le présent lot démarre sa prestation sur les attentes laissées par le VRD dans les chaufferies ou local technique (atelier 3). Les prestations par bâtiment sont : Atelier 1 : ATELIER 1 : Sont à prévoir en chaufferie : Raccordement sur AEP PE 24,8 x 32 avec raccord PE / cuivre, Vanne d arrêt DN25, Vanne de vidange, Filtre à tamis 300 µm DN25, Clapet anti-pollution type EA DN25, Détendeur (P aval = 3 bars) avec manomètres amont/aval, Collecteur Cu 26 x 28 avec : - Départ distribution vestiaire Cu 20 x 22 avec vanne, - Départ robinet de puisage extérieur Cu 14 x 16 avec vanne à purge et clapet EA, - Départ remplissage chauffage avec vanne (détail selon chapitre 7.6.). Atelier 2 : Sont à prévoir en chaufferie : Raccordement sur AEP PE 24,8 x 32 avec raccord PE/cuivre, Vanne d arrêt DN32, Vanne de vidange, Filtre à tamis 300 µm DN32, Clapet anti-pollution type EA DN32, Détendeur (P aval = 3 bars) avec manomètres amont/aval, Collecteur Cu 30 x 32 avec : - Départ distribution bureaux / vestiaires Cu 20 x 22 avec vanne, - Départ robinet de puisage extérieur Cu 14 x 16 avec vanne à purge et clapet EA, - Départ remplissage chauffage avec vanne (détail selon chapitre 7.6.) Atelier 3 : Sont à prévoir en local technique : Raccordement sur AEP PE 24,8 x 32, Vanne d arrêt DN25, Vanne de vidange, Filtre à tamis 300 µm DN25, Clapet anti-pollution type EA DN25, Détendeur (P aval = 3 bars) avec manomètres amont/aval, Collecteur Cu 26 x 28 avec : - Départ distribution sanitaires / vestiaires Cu 20 x 22 avec vanne, - Départ robinet de puisage extérieur Cu 14 x 16 avec vanne à purge et clapet EA. Atelier 4 : Sont à prévoir en chaufferie : Raccordement sur AEP PE 24,8 x 32, Vanne d arrêt DN25, Vanne de vidange, Filtre à tamis 300 µm DN25, Clapet anti-pollution type EA DN25, Détendeur (P aval = 3 bars) avec manomètres amont/aval, Collecteur Cu 26 x 28 avec : - Départ distribution sanitaires / vestiaires Cu 20 x 22 avec vanne, - Départ robinet de puisage extérieur CU 14 x 16 avec vanne à purge et clapet EA, - Départ remplissage chauffage avec vanne (détail selon chapitre 7.6.). CCTP ADRET ~ Page 1112 Toutes les canalisations d eau froide cheminant hors ou dans volume chauffé seront en cuivre écroui revêtues d un calorifuge anti-condensation, Armaflex ou équivalent AC (ep= 13 mm - =0.036 W/m.k). Chaque antenne EF sera munie d une vanne d isolement et d une vanne d injection et de vidange. Un anti-bélier sera prévu en tête de chaque colonne et une vanne d isolement en pied de chaque colonne et en amont de chaque clarinette ou appareil sanitaire. ATELIER 1 : La liaison chaufferie / vestiaire s effectue en tube PE 20 x 25 sous dallage (liaison sous fourreau). Le débouché s effectue sous l escalier d accès à l étage. Prévoir raccord PE / cuivre + vanne d isolement DN20. L alimentation des équipements sanitaires s effectue en faux-plafond. ATELIER 2 : La liaison chaufferie / vestiaire s effectue en tube PE 20 x 25 sous fourreau sous dallage. Le débouché s effectue face à la porte d accès aux ateliers, sous le chauffe-eau (voir plans) dans le placard technique du vestiaire 3. Prévoir raccord PE / cuivre + vanne d isolement DN20. L alimentation des équipements sanitaires s effectue en faux-plafond. ATELIER 3 / ATELIER 4 : Depuis la chaufferie en local technique, alimentation des équipements sanitaires en faux-plafond. La liaison EF vers sanitaire étage s effectue en apparent dans l atelier ou le stockage Eau chaude Bouclage La distribution eau chaude se fera, depuis chaque production, en tube cuivre écroui calorifugé par coquilles de mousse type ARMAFLEX ou équivalent AC (ep=32mm - = 0,036 W/ C), cheminement parallèle à l eau froide. Classe d isolation conformément à la RT 2012 : classe 5. Chaque antenne ECS sera munie d une vanne d isolement et d une vanne d injection et de vidange. Un anti-bélier sera prévu en tête de chaque colonne et une vanne d isolement en amont de chaque clarinette ou appareil sanitaire. Sans objet : chaque production est réalisée au plus près des puisages Réseaux particuliers L'alimentation des appareils se fera obligatoirement en encastré en tube cuivre recuit sous fourreau selon les diamètres suivants - lave-mains, lavabo, vasque, WC à réservoir : 12 x 14 - évier, douche, vidoir, robinet : 14 x 16 Prévoir fourreaux pour passage cloisons, murs et plancher. Chaque clarinette sera équipée d une vanne d isolement générale étiquetée et d'une vanne par départ Nota : l'utilisation de PE pour les parties encastrées uniquement est admise Traitement d eau Sans objet. Il n est pas prévu de traitement d eau. Des piquages et pots d injection permettront de réaliser un traitement de l eau du réseau de chauffage suivant les besoins qui seront évalués par l exploitant. CCTP ADRET ~ Page 1213 Production eau chaude sanitaire Préambule : les productions décrites ci-après sont uniquement dédiées aux zones bureaux et vestiaires. La production ECS sera réalisée par des chauffe-eaux électriques (position selon plan). - Marque : THERMOR ou équivalent - Modèle : Stéatite ACI + Visualis ou petite capacité Localisation Volume Puissance Cr Dimensions Commande Locaux desservis Litres kw kwh/24h/l/ C Ø (mm) ht (mm) ARBATS Atelier (voir plan) 100 vestiaires + point d'eau atelier 1,2 0, H.C. ATELIER 2 Sas (voir plan) 150 vestiaires + bureaux 1,8 0, H.C. ATELIER 3 Local technique 150 vestiaires 1,8 0, H.C. ATELIER 3 WC étage 10 WC étage 1,6 1, permanent ATELIER 4 Chaufferie 150 vestiaires 1,8 0, H.C. ATELIER 4 WC étage 10 WC étage 1,6 1, permanent Prescriptions communes : - Accessoires : Groupe de sécurité avec garde d eau 50 mm raccordé aux EU, Manchette alimentation eau froide en PE, Vannes d isolement en amont (alimentation EF) et en aval (distribution ECS), Thermostat réglé à 58 C. - Mitigeur thermostatique en sortie de chaque chauffe-eau réglé à 50 C. - Electricité : raccordement électrique sur attente protégée laissée à proximité par le lot électricité ou depuis armoire chaufferie (Atelier 4). - Commande : Fonctionnement permanent (chauffe-eau petite capacité), Fonctionnement heures creuses (chauffe-eau à accumulation). Calorifuge : Toutes les canalisations ECS seront calorifugées par de la coquille Armaflex AC ep = 32 mm (d = 0,036 W/m.k) Appareils et robinetterie Préambule : les équipements décrits ci-après sont uniquement pour les zones bureaux / vestiaires. Appareils sanitaire en céramique de couleur blanche ALLIA, ou équivalent Prima. Robinetterie mitigeuse chromée à disques céramiques GROHE ou équivalent. Accessoires pour accessibilité de marque SOGEPROVE ou équivalent inox Ø 32 mm. Les joints silicone autour des différents appareils sanitaires, ainsi qu autour des raccords derrière les collerettes des douches, sont à la charge du présent lot. Robinetterie temporisée DELABIE ou équivalent. Robinetteries équipées de flexibles de raccordement inox et robinets d'arrêts Chaque appareil sanitaire sera équipé d'un siphon PVC Valentin ou équivalent. WC Réf wc-1 : wc au sol - Ensemble cuvette au sol + réservoir céramique Prima, - Mécanisme de chasse 3/6 litres, - Robinet d arrêt NF acoustique, - Abattant + lunette thermoplastique massif à charnières inox et fixations métalliques SIAMP ou équivalent Menton 2. Réf wc-2 : wc PMR au sol - Ensemble cuvette au sol surélevée adaptée PMR + réservoir céramique Prima, - Mécanisme de chasse 3/6 litres, - Robinet d arrêt NF acoustique, - Abattant + lunette thermoplastique massif à charnières inox et fixations métalliques SIAMP ou équivalent Menton 2. CCTP ADRET ~ Page 1314 Lavabo, vasque Réf L-1 : lavabo PMR - Lavabo PMR accessible PMR de 60 x 55 cm, Latitude, - Robinetterie mitigeuse temporisée à déclenchement souple Tempomix 3, - Bonde à grille inox, - Siphon PVC déporté, évacuation encastrée en cloison - Fixations lavabo murales avec boulons (renforts de cloison au présent lot à intégrer en cloison), - Hauteur de pose selon règlementation en vigueur. Réf L-2 : lavabo - Lavabo de 50 x 38 cm, Prima, à fixations murales via boulons (renforts de cloison au présent lot à intégrer en cloison). - Robinetterie mitigeuse temporisée à déclenchement souple Tempomix 3, - Bonde à grille inox, - Siphon PVC déporté, évacuation encastrée en cloison Réf L-3 : lave-mains d angle - Lave-mains de 32 cm de côté, Prima, à fixations murales via boulons (renforts de cloison au présent lot à intégrer en cloison). - Robinetterie mitigeuse temporisée à déclenchement souple Tempomix 3, - Bonde à grille inox, - Siphon PVC déporté, évacuation encastrée en cloison Douche Réf D-1 : douche PMR - Siphon de sol : fourniture et pose hors lot ; raccordement aux EU au présent lot, - Robinetterie mitigeuse mono-commande à disque céramique, - Flexible métallo-plastique L = 2m, - Douchette. Autres Réf ATT-1 : attente - Attente EF/ECS avec vanne d isolement bouchonnée, - Attente EU siphonnée (Ø à valider en EXE avec les futurs occupants). Réf ROB-1 : robinet - Robinet de puisage mural à raccord au nez à visser. Accessoires PMR Réf PMR-1 : barre wc - Barre de relevage wc PMR coudée à 135 (2 longueurs droites de 40 cm minimum), - Fixation murale (renforts de cloison au présent lot à intégrer en cloison), - Hauteur de pose selon réglementation en vigueur. Réf PMR-2 : barre amovible wc - Barre de relevage amovible pour wc PMR, longueur 850 mm, avec béquille, - Fixation murale avec platine (renforts de cloison au présent lot à intégrer en cloison), - Hauteur de pose selon réglementation en vigueur. Réf PMR-3 : barre de douche - Poignée équerre de 75 x 45 cm avec support douchette amovible, - Fixation murale avec platine (renforts de cloison au présent lot à intégrer en cloison), - Hauteur de pose selon réglementation en vigueur. CCTP ADRET ~ Page 1415 WC-1 : WC au sol TABLEAU DES APPAREILS SANITAIRES WC lavabo douche autres accessoires PMR L-1 : D-1 : ROB-1 : PMR-2 : WC-2 : WC L-2 : L-3 : lavemains attente barre WC ATT-1 : PMR-1 : lavabo douche robinet de barre WC PMR au sol lavabo PMR PMR puisage amovible ATELIER 1 : ARBATS ATELIER ATELIER ATELIER TOTAL PMR-3 : barre douche Vidages Les diamètres de raccordement des appareils sont les suivants : WC : 100 mm Douche, siphon de sol : 50 mm Evier, vidoir ménage, urinoir : 50 mm Lave-mains, lavabo : 40mm Le réseau EU/EV est réalisé en PVC NF EM1 avec pente minimale à 2cm/m. Les réseaux sous dallage sont à la charge du présent lot. La fin de prestation se situe au raccordement du réseau EU/EV sur regard laissé en attente par le lot VRD. Un soin particulier sera apporté à la réalisation des traversées de dalle basse afin qu'elles soient parfaitement étanches. Une manchette thermo rétractable sera positionnée autour des traversées d'eu. Ventilations primaires Réseau EU/EV Le présent lot prévoira de remonter des ventilations primaires en PVC NF EM1 et de sortir celle-ci sur souche en toiture (diamètres et position conformément aux plans). En cas d'impossibilité de sortir à l'air libre, le présent lot prévoira la mise en place de clapets anti-vide conforme au DTU 60-11, COLENNA ou équivalent modèle Durgo. Nota : une attention particulière sera apportée à la réalisation des ventilations primaires et notamment à éviter les contre-pentes. Remarque générale A chaque changement de direction et raccordement, prévoir un té + tampon hermétique accessible pour nettoyage Eaux pluviales Atelier 1 : ATELIER 1 : Sans objet, eaux pluviales extérieures au bâtiment. Atelier 2 : Sans objet, eaux pluviales extérieures au bâtiment. Atelier 3 et 4 : Sont à prévoir : Raccordement sur naissance laissée par l étancheur au niveau de la noue. Canalisation EP PVC NF EM1 (Ø à valider en EXE avec l étancheur suivant Ø naissance mise en place) verticale à raccorder sur regard en attente au sol (regard hors lot). Protection mécanique (arceaux de protection) pour canalisation inférieure à 1 m. Réseaux sous dallage au présent lot jusqu aux regards extérieurs (laissés en attente par le VRD) Précautions et précisions Acoustique On prendra soin d être en accord avec les règlements concernant les bruits des équipements grâce à : - anti-bélier, CCTP ADRET ~ Page 1516 - colliers isophoniques sur les colonnes, - dilatations possibles sur les conduites d eau chaude, - pression réglée aux environs de 3 bars, - diamètres des tubes respectés, - pose souple des appareils : plots insonorisants sous les pieds et sur les consoles, - trémies bouchées à tous les niveaux (maçon), - raccords souples des appareils. Température L arrêté du 23 juin 1978 modifié le 25 novembre 2008 interdisant la distribution d eau à plus de 50 C, il est prévu de régler les thermostats à 58 C (stockage) et de distribuer de l eau mitigée 37 C. Purge - Vidage Le titulaire du présent lot fera en sorte que: - les colonnes ou les réseaux particuliers soient vidangeables sans gêne pour les autres réseaux, - les éventuelles accumulations d air dans les conduits soient évacuées par des purgeurs manuels accessibles. Traversée du joint de dilatation On apportera un soin attentif aux traversées du joint de dilatation. Ces traversées seront prévues sous fourreau et réalisées selon les règles de l art. CCTP ADRET ~ Page 1617 7.5. VENTILATION MECANIQUE CONTRÔLEE Principe de ventilation Préambule : Seules les zones bureaux / vestiaires sont concernées par le présent descriptif. Les ventilations des zone ateliers, stockage au PROCESS sont laissés à la charge du futur occupant. Les zones bureaux / vestiaires sont équipées d une ventilation mécanique contrôlée simple flux avec entrées d air menuisées dans les bureaux et extractions dans les pièces humides. Air neuf Extraction 30m³/h 45m³/h 15m³/h 30m³/h 45m³/h 90m³/h ATELIER 1 : ARBATS Bureau / accueil 1 1 Vestiaire 1 1 Vestiaire 2 1 WC 1 Bureau 1 1 Bureau 2 1 TOTAL ATELIER 2 : Accueil 1 Vestiaire 1 1 Vestiaire possible 1 Sanitaires 1 Bureau 1 1 Bureau 2 1 Détente 1 1 WC TOTAL ATELIER 3 Bureau / accueil 1 Vestiaire 1 1 Vestiaires possibles 1 WC 1 Bureau 1 1 Bureau 2 1 Bureau 3 1 Bureau 4 1 TOTAL ATELIER 4 Bureau / accueil 1 Vestiaire 1 1 Vestiaires possibles 1 WC 1 Bureau 1 1 Bureau 2 1 Bureau 3 1 TOTAL CCTP ADRET ~ Page 1718 Air neuf Entrées d air L air neuf pénètrera dans les locaux par des entrées d air autoréglables repérées sur les plans VMC. La fourniture ainsi que tous les accessoires de restitution de l étanchéité à l air, sont à la charge du présent lot. La pose est à la charge du menuisier. Les entrées d air auront les caractéristiques suivantes : Marque : VIM ou équivalent Modèle : 30/45 m 3 /h auto-réglables Accessoires : auvent extérieur capuchon acoustique grillage pare-insecte Position : en partie haute des menuiseries Bouches d extraction Les bouches d extraction sont à la charge du présent lot (fourniture et pose). Elles auront les caractéristiques suivantes : Marque : VIM ou équivalent Modèle : Autoréglables 15/30/45/60/90 m 3 /h Débit : suivant plans Accessoires : cadre de fixation anneau acoustique flexible ETANCHE de raccordement au réseau Réseaux Tous les réseaux (simple flux) seront réalisés en gaine galvanisée rigide MO avec accessoires à joints permettant de justifier une classe d étanchéité de niveau A selon RT. Tous les réseaux cheminant hors volume chauffé sont calorifugé 25 mm laine minérale. Chaque changement de direction sera équipé d'un té + tampon acoustique. Les gaines seront suspendues par des colliers antivibratiles MUPRO ou équivalent (aucune gaine ne sera fixée directement au bâtiment). Elles auront la pente nécessaire à l'évacuation des condensats éventuels. Prévoir : - 1 bouchon acoustique en pied de chaque colonne - 1 té de souche en tête de chaque colonne. Les réseaux VMC chemineront en faux-plafond ou en apparent dans les ateliers ou stockage. En pied de chaque colonne sera mis en place un raccordement pour évacuation des condensats, qui sera raccordé aux EP les plus proches par le présent lot Extracteur Prescriptions communes : - Manchettes souples à l aspiration et au refoulement, - Inter de sécurité des travailleurs, - Fixation par suspentes anti-vibratiles. CCTP ADRET ~ Page 1819 ATELIER 1 : ARBATS Puissance Pression absorbée selon Caractéristiques disponible Modèle Localisation Rejet Commande RT2012 m³/h Pa W longueur largeur hauteur poids électricité KMDT 05 Ø125 en NU vitesse Mono 230V F.P. sas sur horloge (lot électricité) toiture 2 Débit extraction ATELIER ATELIER ATELIER KMDT 05 NU vitesse 2 KMDT 05 NU vitesse 2 KMDT 05 NU vitesse Mono 230V plafond sanit étage Mono 230V plafond stockage Mono 230V plafond atelier Ø160 en toiture Ø160 en toiture Ø160 en toiture sur horloge (lot électricité) sur horloge (lot électricité) sur horloge (lot électricité) CCTP ADRET ~ Page 1920 Raccordements électriques A prévoir par le présent lot : - Raccordement électrique de chaque caisson VMC depuis le coffret plexo laissé en attente à proximité, par l'électricien - Fourniture et pose du coffret sécurité des travailleurs pour chaque extracteur Précautions Préconisations maçonnerie (hors lot) Les gaines VMC seront réalisées conformément aux normes acoustiques et incendie et rebouchées à chaque niveau par du béton. Les faux-plafonds seront visitables. Rappels acoustiques Afin de limiter les nuisances sonores, le plus grand soin sera apporté au traitement acoustique de cette ventilation dont les grands principes sont rappelés ci-dessous : - bouches d extraction acoustiques, - colonnes de diamètre constant, - rebouchage des gaines techniques à tous les niveaux, - vitesses maxima :. 3 m/s en local. 4 m/s en colonnes. 4 à 5 m/s en rejet et collecteur Rappels incendie Les précautions suivantes seront respectées : - gaines techniques et trappes CF 1 h rebouchées à chaque niveau - conduit en tôle acier galvanisé (MO) - cartouches pare-flamme 2 h sur les bouches extrayant dans des locaux à risques moyens Précautions diverses Les préconisations de marques ne sont qu indicatives d une qualité de matériel et de certaines contraintes. Des marques équivalentes sont possibles avec l accord du maître d ouvrage et du BET sous réserves de concordance sur les débits, les pressions, l acoustique, l accessibilité, les consommations électriques, etc. Traversée de joints de dilatation Les traversées de joints de dilatation seront réalisées conformément aux règles de l art. CCTP ADRET ~ Page 20 Montrer encore
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Création d'un espace périscolaire Et d'une nouvelle mairie A CUSE et ADRISANS Rue PATARD 25 680 CUSE et ADRISANS Lot n 3 Ventilation - Plomberie sanitaire Maître Plus en détail Travaux d Aménagement de la Mairie
Maître d'ouvrage COMMNE DE FRESNAY L EVÊQE 3, Rue de la Mairie 28 310 FRESNAY L EVÊQE Travaux d Aménagement de la Mairie 3, Rue de la Mairie 28 310 Fresnay l Evêque Phase PRO - DCE Lot n 5 : CHAFFAGE VENTILATION Plus en détail LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE
Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F. Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. SALLE COMMUNALE ''DES HUTTES'' 18 Route de Chaillé Les Marais 85370 NALLIERS
BP 112-85000 LA ROCHE SR YON Bureau d Etudes Techniques tous fluides F i l i a l e d u g r o u p e A R E A Tél. 02 51 37 48 88 - Fax 02 51 62 22 07 areaelr.bet@orange.fr / www.areaetudes.net MAITRE D OVRAGE Plus en détail 30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS. Sous total 30.1. 30.2. PRODUCTION DE CHALEUR
30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS 30.1.1. Bloc-porte métallique coupe-feu 1 heure à un vantail Dépose de l ancienne porte inutilisée Bâti métallique en tôle d acier pliée de Plus en détail Construction d'un bâtiment de 4 logements collectifs à Joucas (84) DPGF lot 11 - Plomberie CCTP Description Type Qt Unitaire H.T. Total HT 1 OBJET PM
CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29 03.02 BASE DE CHOIX ET CALCUL...29 03.03 QUALITE DES INSTALLATIONS...29 03.03.01 Matériels...29 03.03.02 Installations électriques...30 Plus en détail LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION
AMENAGEMENT D UNE SALLE DE REUNION ASSOCIATIVE PLACE DU 1 ER MAI 63200 MENETROL LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION Dossier Projet CM/FP N 12-10-6681 Maître d ouvrage MAIRIE Maître d œuvre Xavier Plus en détail PARTIE A - CHAUFFAGE / VENTILATION
LOT N 8 : CHAFFAGE / VENTI LATION / PLOMBERIE SANITAIRE N ART DESIGNATION DES OVRAGES QTE P.. P.. x Q PARTIE A - CHAFFAGE / VENTILATION 1 GENERALITES 1.1à 1.9.2 Pour mémoire PM 2 DONNEES TECHNIQES 2.1 Plus en détail LOT N 8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
Monneren le 03/12/2014 Mutualité Sociale Agricole 17, avenue André Malraux 57000 METZ REAMENAGEMENT DES LOCAUX RDC ET R+4 METZ LOT N 8 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU Plus en détail DOSSIER RESSOURCES. Dossier RESSOURCES. Session 2013. Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14
DOSSIER Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14 Maison de retraite Les Hortensias Générateur d air chaud, type SOMAT puissance estimée 400 kw et équipé d un brûleur fioul SIGMA. Cuve fioul acier de 3000 Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. Maître de l Ouvrage : MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD) Objet du marché : RENOVATION D UN Plus en détail CHAPITRE 1 - GENERALITES - Mission exécution Ens 1 CHAPITRE 2 - BASES DES CALCULS. ens 2 0 - Tube PEHD en tranchée 0 DN50 ml 10 0
629 Logements ROBERTY DECAUVILLE 8413 LE PONTET Références au descriptif U Quantités Prix Produits Les quantités sont obligatoirement à vérifier sous la responsabilité de l'entreprise. CHAPITRE 1 GENERALITES Plus en détail Prestations Plomberie Sanitaires
ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES BEG ROHU 56510 SAINT PIERRE QUIBERON RENOVATION DES VESTIAIRES-SANITAIRES CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE C.D.P.G.F. LOT N 7 PLOMBERIE Plus en détail LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC
LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot n 06 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, Plus en détail Construction d un bâtiment industriel de type atelier relais 01500 CHATEAU GAILLARD. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.
Communauté de Communes de la Plaine de l Ain 143 rue du Château 01150 CHAZEY SUR AIN Construction d un bâtiment industriel de type atelier relais 01500 CHATEAU GAILLARD Décomposition du Prix Global et Plus en détail D.P.G.F. DECOMPOSITION PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
Monneren le 04 avril 2014 Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY Agrandissement et réhabilitation de la mairie COLLIGNY LOT N 08 VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU PRIX Plus en détail SOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS 15 PERCEMENTS 16 SAIGNÉES SCELLEMENTS FRAIS DIVERS D'INTERVENTION DE DÉPANNAGE RECONNAISSANCE DES TRAVAUX Plus en détail DEFINITION DES TRAVAUX...2
SOMMAIRE Page 1 1 DEFINITION DES TRAVAUX...2 1.1 LES LIMITES DE CES PRESTATIONS SONT :...2 1.1.1 Pour la distribution d'eau froide...2 1.1.2 Pour la distribution d'eau chaude sanitaire...2 1.1.3 Pour les Plus en détail LOT N 14 - PLOMBERIE
PLOMBERIE - SANITAIRE 1 GENERALITES 11 PRESCRIPTIONS GENERALES 11 1 TEXTES GENERAUX Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents aux corps d état concernés par la Réfection Plus en détail C.C.T.P. PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE L Entrepreneur : Le Maître Plus en détail RESTRUCTURATION DE LOCAUX 48-50, Boulevard Edgar Quinet 79200 PARTHENAY
SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EXPANSION DE LA GATINE RESTRUCTURATION DE LOCAUX 48-50, Boulevard Edgar Quinet 79200 PARTHENAY CADRE DE DECOMPOSITION FORFAITAIRE Octobre 2006 22.06.070/FG/CP Suivant Plus en détail 4.2 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 : PLOMBERIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIGNY CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE A PROVENCHERES SUR MEUSE DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT N 9 : «PLOMBERIE SANITAIRE» MAITRE D ŒUVRE S.I.C.A.H.R DE L AUBE BUREAU Plus en détail LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES
LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles Plus en détail Procédure adaptée article 28 et suivants du Code des Marchés Publics.
REALISATION DE BUREAUX, REFECTION DE VESTIAIRES DE LA SALLE N 2. MISE EN SECURITE ET ACCESSIBILITE DE LA SALLE N 2, DE LA SALLE D EXPRESSION CORPORELLE ET DE LA SALLE DE COMBAT. Maître d ouvrage MAIRIE Plus en détail COMMUNE DE MILLANÇAY «EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE ET BUREAUX» Rue des hauts châteaux 41200 MILLANÇAY SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE
COMMUNE DE MILLANÇAY «EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE ET BUREAUX» Rue des hauts châteaux 41200 MILLANÇAY Lot n 07 - Chauffage MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail DESSIN D1 Séquence 17
Consignes Après lecture du descriptif plomberie (pages 2 et 3), étude du plan (page 4), et des règles d implantation des appareils sanitaires (page 5): 1 : sur la page 7 (vue en plan de la cuisine à l Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière Plus en détail AMÉNAGEMENT DE BUREAUX AU 1 ETAGE, AMENAGEMENT D'ARCHIVES AU SS ET REFECTION DES FACADES DU SIEGE SOCIAL CCAF
1408 AMÉNAGEMENT DE BUREAUX AU 1 ETAGE, AMENAGEMENT D'ARCHIVES AU SS ET REFECTION DES FACADES DU SIEGE SOCIAL CCAF 14 rue de Lesquerde 66 220 SAINT PAUL DE FENOUILLET Maître d'ouvrage Architecte COMMUNAUTÉ Plus en détail APPARTEMENT COMMUNAL FRONT DE NEIGE MARCHE DE TRAVAUX CCTP - DPGF 16/03/2015
Appartement communal front de neige CCTP / DPGF - Mars 2015 - LOT 4 : PLOMBERIE CHAFFAGE VMC MAÎTRE D OVRAGE : MAIRIE D MONÊTIER LES BAINS PLACE NOVALESE - 05 220 LE MONETIER LES BAINS Téléphone : 04 92 Plus en détail Quantité proposée TOTAL.
CCTP Mars 2015 - Page 2/12 1 - DESCRIPTION D PROJET Pour mémoire PM 0,00 TOTAL DESCRIPTION D PROJET 0,00 Euros HT 2 - INTERVENTIONS PREALABLES 21 - Principe général Pour mémoire PM 0,00 PRINCIPE GENERAL Plus en détail DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Lot n 6 - ZINGUERIE - PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE GAZ - V.M.C.
HABITAT DAUPHINOIS 20, rue Balzac 26000 VALENCE Construction de 6 villas locatives Lotissement "Le joli clos II" Rue des vignes 38150 SAINT ROMAIN-DE-SURIEU DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Plus en détail CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DE L ARDECHE 5 Rue de l Isle 07302 TOURNON SUR RHONE
1 CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DE L ARDECHE 5 Rue de l Isle 07302 TOURNON SUR RHONE PROJET DE CONSTRUCTION D UN BATIMENT ADMINISTRATIF Avenue Sadi Carnot 07500 GUILHERAND GRANGES DECOMPOSITION Plus en détail Lot n 5 PLOMBERIE - SANITAIRE. Appel d'offre. Commune Mirabel & Blacons. Immeuble "les Cascades" 26400 MIRABEL ET BLACONS
Commune Mirabel & Blacons Immeuble "les Cascades" 26400 MIRABEL ET BLACONS MAITRE D'OUVRAGE Commune de Mirabel et Blacons 26400 MIRABEL ET BLACONS Tél : 04 75 40 00 66 Lot n 5 PLOMBERIE - SANITAIRE Appel Plus en détail LOT N 7 CHAUFFAGE GAZ - VMC PREAMBULE
EXTENSION DE 2 CLASSES + PREAU - ÉCOLE THIMERT-GATELLES DCE janv 2011 Lot 7/1 LOT N 7 CHAUFFAGE GAZ - VMC PREAMBULE : L'entreprise établira son offre en 2 parties distinctes : 1 Tranche ferme : Préau : Plus en détail SCI SAPHIR. Extension et restructuration de l EHPAD «Résidence du Pyla sur Mer»
Rue de la Mouillère - 25 000 Besançon MAITRE D OUVRAGE Reynaud Immobilier Services 22 Bis Rue de Dole 25 000 BESANCON Tél. :03.81.61.94.84 Fax : 03.81.61.95.80 E-Mail : contact@reynaud-immobilier.com RELEVE Plus en détail LOT N 10 : CHAUFFAGE VENTILATION
Maître d'ouvrage Février 2011 Ville du CODRAY 32, rue du Gord 28630 LE CODRAY - o O o - Construction d un restaurant scolaire Groupe scolaire «Léonard de Vinci» Rue des Chaises 28630 LE CODRAY LOT N 10 Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Phase : DCE
N Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT 08 LOT CHAUFFAGE GAZ VENTILATION 08.1 OBJET 08.2 GENERALITE 08.2.5 Renseignements et documents à fournir : DOSSIER D'EXECUTION et DES OUVRAGES EXECUTES 08.2.5.2 Plus en détail Lot n 8 Plomberie, sanitaire et chauffage.
1 Lot n 8 Plomberie, sanitaire et chauffage. Documents de référence. 1 D.T.U applicables au présent lot. D.T.U n 60.1 Pour les travaux de plomberie et sanitaire. D.T.U n 60.2 pour les évacuations des E.U Plus en détail JCS DCE. Construction de 26 logements individuels & intermédiaires. JCS architectes
JCS ARCHITECTES Commune de Jarville - Meurthe & Moselle Construction de 26 logements individuels & intermédiaires Rue Joseph Piroux date : 04/03/2011 format : éch : Lot 10 Chauffage gaz - VMC Maîtrise Plus en détail RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. CCTP Août 2008 LOT 6 PLOMBERIE
RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. ROSIERES EN SANTERRE CCTP Août 2008 LOT 6 PLOMBERIE SOMMAIRE CHAPITRE I GENERALITES... 3 ARTICLE 1 - OBJET DES TRAVAUX... 3 ARTICLE 2 - DEFINITION DES Plus en détail Construction d un pôle intergénérationnel CABANNES. Commune de CABANNES Hôtel de Ville 13440 CABANNES Tél. : 04.90.90.40.40 / Fax : 04.90.95.33.
Construction d un pôle intergénérationnel CABANNES Commune de CABANNES Hôtel de Ville 13440 CABANNES Tél. : 04.90.90.40.40 / Fax : 04.90.95.33.41 Phase DCE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF Plus en détail VILLE D AMIENS 1/1 CREATION D UNE CRECHE MUNICIPALE SQUARE FRIANT LES 4 CHENES 80000 AMIENS C.C.T.P. LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE
VILLE D AMIENS 1/1 SOMMAIRE CHAPITRE 1 GENERALITES... 3 4 1.1 OBJET 1.2 PRESTATIONS INCLUSES AU PRESENT LOT 1.3 PRESTATIONS NON COMPRISES 1.4 DESINFECTION DU RESEAU CHAPITRE 2 BASES DE CALCULS... 5 6 2.1 Plus en détail LOT N 9 Plomberie Sanitaires
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CCTP & devis estimatif LOT N 9 Plomberie Sanitaires COMMUNE DE NEUCHATEL URTIERE CONSTRUCTION D UNE MAIRIE Objet du marché : Construction d une Mairie 2eme Appel d offres 05.2013 Plus en détail 3.31 BDPGF Lot 13 Chauffage Ventilation Plomberie
Référence: 1047 REI Maître d'ouvrage: Communauté de Haute Provence Mairie de Mane, Hôtel de ville 04300 MANE Site: Bd de la Tuillerie 04110 REILLANNE : POLE ENFANCE DE REILLANNE Phase: 3. PRO / DCE 3.31 Plus en détail Devis Estimatif - Projet de maisons en bois - Estimatif des trvaux de maçonnerie et de second oeuvre
L'estimation ci-après est établie suivant les plans du modèle "ANCA". Les prix sont donnés à titre indicatif et représentent le marché moyen en Ile de France à ce jour. Ils ne peuvent représenter une valeur Plus en détail LOT n 08 - PLOMBERIE. Vestiaires football DREUIL 08/ 1
LOT n 08 - PLOMBERIE Vestiaires football DREUIL 08/ 1 SOMMAIRE 08. 00 - GENERALITES - 08. 01 - Références aux normes - 08. 02 - Echantillons et modèles - 08. 03 - Diamètre des canalisations et réseaux Plus en détail C.C.T.P. Cahier des Charges Techniques Particulières Partie 1/2: GENERALITES
I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON LOCAUX VESTIAIRES- SANITAIRES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES LOT N 2 : STRUCTURE MODULAIRE Le 28 août 2014 GÉNÉRALITÉS Le présent Cahier des Clauses Plus en détail DEVIS DESCRIPTIF / ESTIMATIF
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'AMBERT 63600 Restructuration de la Salle d'activité de CHAMPETIERES 63600 DEVIS DESCRIPTIF / ESTIMATIF LOT N 09 CHAUFFAGE / SANITAIRE A R C H I T E C T E D.P.L.G. Hervé Plus en détail Commune d ORGELET Construction d une Maison de Santé pluridisciplinaire 39270 ORGELET. Lot n 13 FORAGES SONDES GEOTHERMIQUES. C.C.T.P et D.Q.
Commune d ORGELET Construction d une Maison de Santé pluridisciplinaire 39270 ORGELET Maître d'oeuvre : D. BEURET & V. RATEL 2, Rue des Rochettes 39000 LONS LE SAUNIER Lot n 13 FORAGES SONDES GEOTHERMIQUES Plus en détail NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL
1 NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL NOM DE L ETABLISSEMENT : Atelier 1 menuiserie, Ateliers 2, 3 et 4 non connu à ce jour NATURE DE L EXPLOITATION : Ateliers Plus en détail MAITRES D OUVRAGE. Projet d Extension d un Accueil de Loisirs et Création d une Maison de Quartier. Rue du Cézallier - 15100 SAINT-FLOUR
MAITRES D OUVRAGE COMMUNAUTE de COMMUNES du PAYS de SAINT-FLOUR Village d Entreprises - ZA du Rozier-Coren 15100 SAINT-FLOUR COMMUNE de SAINT-FLOUR Mairie 1, Place d Armes 15100 SAINT-FLOUR Projet d Extension Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
Vesoul, le 04 juillet 2012 OPH DE HAUTE SAONE 26 RUE FLEURIER 70000 VESOUL --------------------------------------------------- OPERATION --------------------------------------------------- RENOVATION DE Plus en détail Travaux permettant de réaliser des économies d'énergie
Travaux permettant de réaliser des économies d'énergie Espace Info Energie de la CoVe eie.carpentras@aere-asso.com 0490362509 Avec le soutien de : Isolation par l'intérieur des murs extérieurs Isolation Plus en détail 4 PLOMBERIE/SANITAIRE CHAUFFAGE
Réhabilitation du préau des Capucins Salle des associations / Commune de Cazères 31220 Page 1 sur 7 Préau des Capucins - Mairie de Cazères Mai 2012 LOT N 4 : PLOMBERIE/SANITAIRE - CHAUFFAGE C A B I N E Plus en détail DESCRIPTIF BUREAUX (BATIMENTS D ET E) NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE
DESCRIPTIF BUREAUX (BATIMENTS D ET E) NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE Notice descriptive sommaire 1 1. CONCEPTION DU BATIMENT Locaux à usage de bureaux assujettis au code du Travail et ERP 5 ème catégorie Plus en détail Table des matières générale 1
Table des matières générale page 1 Table des matières générale 1 0 - Clauses communes Chap. 1 - Clauses générales pour opérations à lot unique 1/1 Définition de l opération Réglementations Lots 1/2 Spécifications Plus en détail Thierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie
Thierry Gallauziaux David Fedullo La plomberie Deuxième édition 2010 Sommaire Sommaire Les bases de la plomberie Les matières synthétiques...16 Les dangers du gaz et de l eau...16 La plomberie...9 L eau...10 Plus en détail Ventilation SYSTEME D avec récupération de chaleur
Ventilation SYSTEME D avec récupération de chaleur 1. GENERALITES L'ensemble doit satisfaire aux normes suivantes: NBN D 50.001 NBN EN 308 Exigences PEB NBN S 01-400-1 (confort acoustique) Réglementation Plus en détail DOSSIER RESSOURCES EP1 PREPARATION D ACTIVITES PROFESSIONNELLES BEP INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES
BEP INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES EP1 PREPARATION D ACTIVITES PROFESSIONNELLES DOSSIER RESSOURCES Ce dossier comporte 10 pages format A3 numérotées de 1/10 à 10/10 Session EP1 2012 Plus en détail PLOMBERIE CHAUFFAGE - VMC
62 Grenay - Place Daniel Breton 1.10 Lot N 8 PLOMBERIE CHAUFFAGE - VMC 62 Grenay - Place Daniel Breton 2.10 1 GENERALITES Le présent document a pour objet de définir les prestations de toutes natures incombant Plus en détail Le présent document a pour objet la définition des ouvrages à réaliser et les fournitures à mettre en oeuvre pour l'exécution du lot
CCTP DPGF LOT 08 CHAUFFAGE / PLOMBERIE / VMC..1 / 15 I - GENERALITES Le présent document a pour objet la définition des ouvrages à réaliser et les fournitures à mettre en oeuvre pour l'exécution du lot Plus en détail JCS DCE. Construction de 26 logements individuels & intermédiaires. JCS architectes
JCS ARCHITECTES Commune de Jarville - Meurthe & Moselle Construction de 26 logements individuels & intermédiaires Rue Joseph Piroux date : 04/03/2011 format : éch : Lot 09 Plomberie sanitaire Maîtrise Plus en détail REHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ----------- BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ---------- REHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY DESCRIPTIF LOT 07 : PLOMBERIE SANITAIRE MODE D'EXECUTION Plus en détail On retrouve généralement les réseaux séparatifs dans les petites et moyennes agglomérations ou dans les extension des villes.
Préambule et domaine d'application Le présent document a été créé dans le but pour permettre le dimensionnement des installations de plomberie sanitaire. C'est un document de synthèse, Il reprend partiellement Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Désignation Unit. Qté Prix unitaire en 1 - TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT THERMODYNAMIQUE 1.1 - TRAVAUX A REALISER DANS LA PHASE N 1 : 1.1.1 - TRAVAUX DE DEPOSE : Dépose et l évacuation hors Plus en détail CONSULTATION DES ENTREPRISES RENOVATION ENERGETIQUE. Foyer communal
CONSULTATION DES ENTREPRISES RENOVATION ENERGETIQUE Foyer communal Maitre d Ouvrage Mairie de Selommes Bureau d études Adresse BSE 10 Rue Henry Dunant 45140 INGRE Tel 02.38.70.87.00 Préambule Dans le cadre Plus en détail Arcoa 2. Pompe à chaleur monobloc inverter. Chauffage / ECS. tarifs p. 132. Chauffage / ECS en logement > pompes à chaleur
en logement > pompes à chaleur 113 Fonctionnement air/eau réversible Puissance De 6 à 24 kw Technologie Inverter Modulation de 30 à 140 % Gaz frigorifique R410 a Arcoa 2 Pompe à chaleur monobloc inverter Plus en détail LOT N 05 - PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE
Commune de La Chapelle de Guinchay (71570) - Mise aux normes accessibilité PMR de la Mairie -06-1 -6 LOT N 05 - PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE 6.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX - Dépose des existants - Alimentations, Plus en détail DOSSIER RESSOURCES. Dossier RESSOURCES. Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 12. 1406-TIS T Session 2014
DOSSIER Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 12 1 Synoptique de principe Chaufferie 8 7 5 2 6 3 4 Durée : 4h Coefficient : 3 Page 2 / 12 Plan d implantation Conduits de ventilation et de chauffage. Durée Plus en détail TRAITEMENT D AIRD VENTILATION
TRAITEMENT D AIRD ET VENTILATION D1 Sommaire Section 7 Traitement d air d et ventilation Articles CH 28 à CH 43 - CH 28 - Définitions - CH 29 à CH 40 Sous-section section 1 : Ventilation de confort - CH Plus en détail réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6
réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6 LOT N 4 CLOISONS - PLAFONDS Sommaire Chapitre I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES...2 Chapitre II - Plus en détail Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.
Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 Plus en détail INRA. RÉFECTION CHAUFFERIE Site de ST MARTIN DU TOUCH. Chauffage C.D.P.G.F. PRO
Département de LA HAUTE GARONNE Commune de SAINTMARTIN DU TOUCH Site de St MARTIN DU TOUCH Maître d ouvrage INRA Opération RÉFECTION CHAUFFERIE Site de ST MARTIN DU TOUCH Chauffage C.D.P.G.F. Cadre de Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière Plus en détail CHAUFFAGE URBAIN CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR SCDC. VERSION C du 03/07/2013 Rédaction : A.
CHAUFFAGE URBAIN SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR SCDC CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR VERSION C du 03/07/2013 Rédaction : A. SIEBENBOUR SOMMAIRE Plus en détail LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU
LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs Plus en détail DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE FEYZIN MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Objet de la consultation AMENAGEMENT D UN TERRAIN FAMILIAL POUR LES GENS DU VOYAGE
DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE FEYZIN MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Objet de la consultation AMENAGEMENT D UN TERRAIN FAMILIAL POUR LES GENS DU VOYAGE Lot n 1 : Construction de blocs sanitaires (gros œuvre Plus en détail Aménagement d'un point Multi-services
1 MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Aménagement d'un point Multi-services (marché n 10.054 T) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) LOT N 2 SERRURERIE 2 SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE... 3 1.1 Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back