Source: https://revizekontroly.cz/odborne-clanky/technicka-zarizeni-budov/kontrola-tesnosti-klimatizaci-tepelnych-cerpadel-a-system-pozarni-ochrany
Timestamp: 2018-03-20 17:37:50+00:00
Document Index: 23846047

Matched Legal Cases: ['čl. 23', '§ 4', 'čl. 2', 'zákona č. 73', 'zákona č. 73', '§ 16']

Kontrola těsnosti klimatizací, tepelných čerpadel a systémů požární ochrany - Revize Kontroly.cz
Provoz a povinnost provádět kontroly klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel nebo systémů požární ochrany, obsahující alespoň 3kg fluorovaných skleníkových plynů upravuje zákon č. 73/2012 Sb., kde jsou zahrnuty i případné sankce. Zákon stanovuje provádět kontroly těsnosti podle lhůt, které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.
Lhůty kontrol těsnosti
Hlavní parametrem pro určení četnosti kontrol je množství náplně fluorovaných skleníkových plynů. Dle znění čl. 23 nařízení EP a Rady (ES) č. 1005/2009 stacionární zařízení nebo systémy:
s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 3 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně 1x za 12 měsíců; to se nevztahuje na zařízení obsahující hermeticky uzavřené systémy, které jsou jako takové označené a obsahují méně než 6 kg regulovaných látek,
s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 30 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně 1x za 6 měsíců;
s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 300 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně 1x za 3 měsíce.
Četnosti kontrol těsnosti jsou shrnuty pro přehlednost v následující tabulce:
Zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny
Množství F-plynů Lhůty
méně než 3 kg neprovádí se
3 kg až 30 kg 1x za 12 měsíců
30 kg až 300 kg 1x za 6 měsíců
300 kg a více 1x za 3 měsíce
Podle § 4 čl. 2 zákona č. 73/2012 Sb. je osoba provozující zařízení s obsahem nejméně 3 kg regulovaných látek povinna vést evidenční knihu zařízení, uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení a předložit ji ke kontrole na výzvu kontrolního orgánu.
Vyhláška č. 279/2009 Sb. upravuje a stanovuje vzor evidenční knihy zařízení a způsob označení regulované látky a výrobku, který ji obsahuje.
Pro účely tohoto odstavce se „kontrolou těsnosti“ rozumí, že se u zařízení nebo systému zjišťují úniky pomocí metod přímého nebo nepřímého měření a zvláštní pozornost se věnuje těm částem zařízení nebo systému, kde je největší pravděpodobnost vzniku úniku. Metody přímého nebo nepřímého měření kontroly těsnosti jsou specifikovány ve standardních požadavcích na kontroly těsnosti. V případě zjištěné netěsnosti je potřeba sjednat nápravu co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Poté je potřeba do 1 měsíce po opravě úniku provést kontrolu, kvůli ověření účinnosti opravy.
Provozovatelé systémů o obsahu fluorovaných skleníkových plynů nejméně 300 kg musí instalovat systémy detekce úniků. Systémy detekce úniků se kontrolují minimálně 1x za 12 měsíců, aby bylo zajištěno jejich řádné fungování. V případě protipožárních systémů instalovaných před 4. červencem 2007 se musí systémy detekce úniků doinstalovat.
Je-li instalován řádně fungující vhodný systém detekce úniků, sníží se četnost kontrol v bodech B. a C. na polovinu.
V případě systémů požární ochrany, u kterých již existuje režim kontrol pro splnění normy ISO 14520, mohou být těmito kontrolami rovněž splněny povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, jsou-li kontroly přinejmenším stejně četné.
Kontrolou dodržování ustanovení zákona č. 73/2012 Sb. je pověřena Česká inspekce životního prostředí, která může uložit pokutu až do výše 1 500 000 Kč podle § 16.
tepelná čerpadla klimatizace kontroly provozní kniha systémy požární ochrany
73/2012 Sb. - zákon o látkách, které poškozují ozo...