Source: http://docplayer.it/7194056-Provincia-udine-cert-provincia-udine-it-area-ambiente-servizio-emissioni-in-atmosfera-determinazione-dirigenziale.html
Timestamp: 2018-11-18 17:43:36+00:00
Document Index: 104184251

Matched Legal Cases: ['art. 272', 'art. 272', 'art. 271', 'art. 271', 'art. 272', 'art. 37', 'art. 272', 'art. 269', 'art. 4', 'art. 6', 'art. 8', 'art. 278', 'art. 279']

1 AREA AMBIENTE SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE TECNOLOGICI ALIMENTATI A: BIOMASSE DI CUI ALL ALL. X ALLA PARTE V DI POTENZA TERMICA NOMINALE SUPERIORE A 1 MW E INFERIORE A 10 MW, A GASOLIO COME TALE O IN EMULSIONE E A BIODIESEL DI POTENZA TERMICA NOMINALE UGUALE O SUPERIORE A 1 MW E INFERIORE A 10 MW, A METANO, A GPL E A BIOGAS DI CUI ALL X ALLA PARTE V DI POTENZA TERMICA NOMINALE SUPERIORE A 3 MW E INFERIORE A 10 MW, AI SENSI DELL ART. 272 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale ed in particolare la parte V recante Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ; VISTO il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ; VISTO che all art. 272 comma 2 del predetto D. Lgs. 152/06 è prevista la possibilità, per l autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli; VISTO che nella parte I di All. IV alla PARTE V del D. Lgs. 152/06 sono riportati gli impianti le cui emissioni sono scarsamenti rilevanti agli effetti dell inquinamento atmosferico e, in particolare, sono riportati i seguenti impianti: - impianti di combustione alimentati a biomasse di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale pari o inferiore a 1MW, a gasolio come tale o in emulsione e a biodiesel di potenza termica nominale inferiore a 1 MW; - impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica inferiore a 3 MW; - impianti di combustione alimentati a biogas di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW; CONSIDERATO che gli impianti di combustione alimentati a biomasse di cui all allegato X alla parte V, a gasolio come tale o in emulsione, a biodiesel, a metano, a GPL e a biogas di cui Pagina 1 di 17
2 all allegato X alla parte V che superano le rispettive soglie di potenze termiche nominali della parte I di All. IV alla PARTE V del D. Lgs. 152/06 devono essere autorizzati per le emissioni in atmosfera; CONSIDERATO che per impianto di combustione tecnologico si intende impianto termico la cui produzione di calore è destinata ad uso produttivo; VISTA la Direttiva della Giunta Provinciale n di Reg. che ha rilasciato il nulla osta alla adozione delle autorizzazioni di carattere generale per: - impianti di combustione (sia per uso civile che tecnologico) alimentati a biomasse di cui all allegato X alla parte V, a gasolio come tale o in emulsione e a biodiesel di potenza termica nominale superiore a 1 MW; - impianti di combustione (sia per uso civile che tecnologico) alimentati a metano o a GPL, di potenza termica superiore a 3 MW; anche se tali impianti non sono inclusi nell elenco di impianti ed attività in deroga (punto ll) di cui alla PARTE II dell Allegato IV alla PARTE V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per i quali è prevista l adozione obbligatoria delle autorizzazioni di carattere generale; VISTO il comma 3 dell art. 272 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale prevede, fra l altro, che l autorizzazione generale stabilisca i requisiti generali della domanda di adesione e possa prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate; RITENUTO opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; RILEVATO che per gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e per gli stabilimenti nuovi si applicano almeno i valori limite e le prescrizioni degli allegati I, II, III, V della parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in attesa dell apposito decreto di cui al comma 2 dell art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., delle normative regionali e dei piani e programmi dell art. 271 comma 4; RITENUTO opportuno fare riferimento, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti esistenti e nuovi, per gli stabilimenti trasferiti e per le modifiche sostanziali, ai valori limite di emissione di cui all allegato I alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ai criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di All. VI alla parte V del D. Lgs. 152/06, alle migliori tecniche disponibili per le emissioni convogliate, alle disposizioni dell allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni diffuse; VISTO l Art. 19 della Legge Regionale n. 24 del 24 novembre 2006; VISTO l Art. 3 della Legge Regionale n. 16 del 18 Giugno 2007; VISTO che l Amministrazione Provinciale di Udine ha adottato il 27 Luglio 2009 con Determina Dirigenziale N. 2009/5068 l autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti termici tecnologici di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW e inferiore a 6 MW alimentati a biomasse di cui all all. X alla parte V e a gasolio come tale o in emulsione, da impianti termici tecnologici di potenza termica nominale uguale o superiore a 0.3 MW e inferiore a 6 MW alimentati a olio combustibile come tale o in emulsione e da impianti termici tecnologici di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e inferiore a 6 MW alimentati a metano e a gpl, ai sensi dell art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; RILEVATO che nel D. Lgs. 128/2010 che ha modificato la parte V del D. Lgs. 152/06 sono stati modificati: la potenza termica nominale minima richiesta per autorizzare gli impianti alimentati con biomasse, le caratteristiche delle biomasse combustibili e del biogas e le relative condizioni di utilizzo; RILEVATO che nel D. Lgs. 128/2010 che ha modificato la parte V del D.Lgs. 152/06 è stato inserito il nuovo comma 4 bis relativamente all Art. 272 in cui è indicato che con apposito decreto si permetterà l utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61 purchè presenti in ridotte percentuali nelle materie prime o nelle emissioni; RITENUTO di dover rinnovare l autorizzazione a carattere generale adottata con Determina Dirigenziale n. 2009/5068 estendendo il campo di applicazione a 10 MW, considerando anche come combustibili il biodiesel e il biogas ed escludendo come combustibile l olio combustibile come tale o in emulsione dato che, ad oggi, il decreto di cui sopra non è stato ancora emanato; Pagina 2 di 17
3 RITENUTO, quindi, di autorizzare a carattere generale i seguenti impianti di combustione tecnologici alimentati a : o biomasse di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW; o gasolio come tale o in emulsione e a biodiesel di potenza termica nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore a 10 MW; o o metano o a GPL, di potenza termica superiore o uguale a 3 MW e inferiore a 10 MW; biogas di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW; CONSIDERATO che i gestori degli impianti termici tecnologici alimentati a: o biomasse di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW; o o o gasolio come tale o in emulsione e a biodiesel di potenza termica nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore a 10 MW; metano o a GPL, di potenza termica superiore o uguale a 3 MW e inferiore a 10 MW; biogas di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW; già autorizzati in via ordinaria ai sensi del DPR 203/88 o ai sensi dell Art. 269 del D.Lgs. 152/06, possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale se conformi ai requisiti tecnici indicati nell autorizzazione stessa; CONSIDERATO che i gestori degli impianti termici tecnologici che avevano aderito alla Determina Dirigenziale 2009/5068 si considerano autorizzati ai sensi della presente autorizzazione di carattere generale se rispettano i requisiti tecnici richiesti per l adesione; VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l art. 37 dello Statuto della Provincia di Udine. DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili; DETERMINA ART. 1 La presente autorizzazione a carattere generale è adottata, ai sensi dell art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per autorizzare le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di combustione tecnologici di cui all Allegato 1 del presente provvedimento. I gestori delle attività interessati possono aderirvi secondo le modalità ed i tempi specificati negli articoli seguenti. L Allegato 1 (Allegato tecnico) costituisce parte integrante del presente provvedimento. ART. 2 L Amministrazione Provinciale può negare, con esplicito provvedimento, l adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale, i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all articolo 271 commi 3 e 4 o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. ART. 3 La presente autorizzazione generale non si applica - e dovrà pertanto essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in procedura ordinaria nei seguenti casi: nel caso in cui si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella PARTE II dell allegato I alla PARTE V del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.; nel caso in cui siano utilizzate negli impianti le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 3 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61; Pagina 3 di 17
4 nel caso in cui gli impianti di combustione tecnologici di cui all Allegato 1, presenti all interno dello stabilimento, superano la potenza termica nominale complessiva di 10 MW (per stabilire la potenza termica nominale complessiva si devono sommare le potenze termiche nominali degli impianti di combustione tecnologici sopra soglia presenti all interno dello stabilimento); qualora gli impianti di cui all Allegato 1 siano inclusi all interno di stabilimenti autorizzati o da autorizzare ai sensi dell Art. 269 o degli artt. 29-ter e 29-quater. ART. 4 I gestori degli impianti compresi in Allegato 1 del presente provvedimento, che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale (installazione di impianto, modifica sostanziale di impianto, trasferimento di impianto da un luogo ad un altro), devono presentare preventivamente richiesta di adesione all Amministrazione Provinciale (è disponibile il modulo Attività in deroga - Domanda di adesione, pubblicato sul sito Internet dell Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove hanno sede gli impianti. Trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale da parte della Amministrazione Provinciale di Udine e sempre che l Amministrazione stessa non neghi l adesione, può essere effettuata l installazione degli impianti, la realizzazione della modifica sostanziale o l avvio degli impianti. ART. 5 I gestori degli impianti di cui al precedente art. 4, che aderiscono alla presente autorizzazione a carattere generale per installazione degli impianti, modifica sostanziale di impianto esistente, trasferimento di impianto da un luogo ad un altro, devono comunicare alla Provincia e al Comune di competenza, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio degli impianti (è disponibile il modulo Attività in deroga - Comunicazione messa in esercizio, pubblicato sul sito Internet dell Amministrazione Provinciale). La messa a regime dell impianto deve realizzarsi entro 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio. Successivamente alla messa a regime e, comunque, entro il tempo massimo di 30 giorni dalla messa a regime, devono essere effettuate misure analitiche delle emissioni. Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalle date di campionamento, alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo Attività in deroga - Trasmissione dati analitici, pubblicato sul sito Internet dell Amministrazione Provinciale). Negli anni successivi a quello di adesione, i gestori degli impianti di combustione tecnologici alimentati a : gasolio come tale o in emulsione, a biodiesel, a metano e a GPL devono, poi, eseguire controlli analitici periodici biennali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale; biomasse e a biogas di cui all Allegato X alla parte V devono, poi, eseguire controlli analitici periodici annuali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale, ove non sia prevista la misurazione in continuo (vedasi il paragrafo 2.4 dell allegato 1). Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, l invio dei certificati analitici prodotti. In tal caso, i certificati analitici richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata. ART. 6 I gestori di impianti di combustione tecnologici alimentati a biomasse di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW, a gasolio come tale o in emulsione e a biodiesel di potenza termica nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore a 10 Pagina 4 di 17
5 MW, a metano e a GPL di potenza termica superiore o uguale a 3 MW e inferiore a 10 MW, a biogas di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 o ai sensi dell Art. 269 del D.Lgs. 152/06 possono presentare domanda di adesione all autorizzazione di carattere generale (è disponibile il modulo Attività in deroga - Domanda di adesione, pubblicato sul sito Internet dell Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove ha sede l impianto, allegando, se necessario, un progetto di adeguamento. L adesione alla presente autorizzazione generale consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l esercizio degli impianti nel rispetto del presente provvedimento, salvo l eventuale necessità di adeguamento e sempre che l Amministrazione Provinciale non neghi l adesione. Per tali soggetti, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dal relativo allegato è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell Amministrazione Provinciale. L autorizzazione alle emissioni di cui si era in possesso si considera decaduta allo scadere dei 90 giorni. ART. 7 I gestori degli impianti esistenti di cui al precedente art. 6, entro 30 giorni dalla data di adeguamento alle prescrizioni della presente autorizzazione di carattere generale, devono effettuare misure analitiche delle emissioni. Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalla data di campionamento alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo Attività in deroga - Trasmissione dati analitici, pubblicato sul sito Internet dell Amministrazione Provinciale). Negli anni successivi a quello di adesione, i gestori degli impianti di combustione tecnologici alimentati a : gasolio come tale o in emulsione, a biodiesel, a metano e a GPL devono, poi, eseguire controlli analitici periodici biennali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale; biomasse e a biogas di cui all Allegato X alla parte V devono, poi, eseguire controlli analitici periodici annuali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale, ove non sia prevista la misurazione in continuo (vedasi il paragrafo 2.4 dell allegato 1). Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, l invio dei certificati analitici prodotti. In tal caso, i certificati analitici richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata. ART. 8 I gestori di impianti di combustione tecnologici che avevano aderito alla Determina Dirigenziale della Provincia di Udine N. 2009/5068 si considerano autorizzati ai sensi del presente provvedimento purchè rispettino i requisiti tecnici e adempino alle prescrizioni dell allegato 1. I gestori di impianti di combustione tecnologici che avevano aderito alla Determina Dirigenziale della Provincia di Udine N. 2009/5068 e che non rispettano i requisiti richiesti per l adesione al presente provvedimento devono presentare istanza per l Art. 269 del D.Lgs. 152/06 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. ART. 9 I gestori degli impianti esistenti di cui al precedente art. 8 che rispettano i requisiti tecnici del presente provvedimento devono effettuare misure analitiche delle emissioni. Per la tempistica del primo autocontrollo si deve fare riferimento a quanto indicato nella Determina Dirigenziale della Provincia di Udine N. 2009/5068. Pagina 5 di 17
6 Se non ancora inviata, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, si deve inviare copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo, entro 60 giorni dalla data di campionamento alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo Attività in deroga - Trasmissione dati analitici, pubblicato sul sito Internet dell Amministrazione Provinciale). Negli anni successivi a quello di adesione, i gestori degli impianti di combustione tecnologici alimentati a : gasolio come tale o in emulsione, a biodiesel, a metano e a GPL devono, poi, eseguire controlli analitici periodici biennali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale; biomasse e a biogas di cui all Allegato X alla parte V devono, poi, eseguire controlli analitici periodici annuali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale, ove non sia prevista la misurazione in continuo (vedasi il paragrafo 2.4 dell allegato 1). Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, l invio dei certificati analitici prodotti. In tal caso, i certificati analitici richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata. ART. 10 Gli Enti e le Imprese che presentano domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale devono rispettare i requisiti tecnici ed adempiere alle prescrizioni di cui all Allegato 1. ART. 11 Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell impianto o dell attività intenda realizzare. Nel caso in cui l Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all esecuzione della modifica. E fatto salvo, in ogni caso, il potere dell Amministrazione di esprimere il proprio parere successivamente alla data di ricezione della comunicazione. ART. 12 Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ed al Comune territorialmente competente ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta interessata. Deve essere altresì comunicata, tempestivamente, alla Provincia di Udine ed al Comune di competenza l eventuale cessazione dell attività; dalla data di ricevimento di tale comunicazione, da parte dell Amministrazione Provinciale, l autorizzazione generale si considera decaduta per il soggetto interessato. In caso di subentro nella gestione degli impianti da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione (è disponibile il modulo Attività in deroga - Domanda di adesione per subentro, pubblicato sul sito Internet dell Amministrazione Provinciale), e la domanda deve essere inviata anche al Comune ove hanno sede gli impianti. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l esercizio degli impianti purché gli impianti restino invariati. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente. ART. 13 E facoltà dell Amministrazione Provinciale richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari. E, altresì, facoltà dell Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà Pagina 6 di 17
7 dell Amministrazione stessa negare l adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi. ART. 14 La presente autorizzazione generale ha validità di 10 anni dalla data della sua pubblicazione. I gestori degli impianti di combustione tecnologici alimentati a biomasse di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW, a gasolio come tale o in emulsione e a biodiesel di potenza termica nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore a 10 MW, a metano o a GPL di potenza termica superiore o uguale a 3 MW e inferiore a 10 MW, a biogas di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW sono autorizzati per 10 anni dalla data di prima adesione. La validità di adesione dei 10 anni è in vigore anche per i gestori di impianti di combustione tecnologici che avevano aderito alla Determina Dirigenziale della Provincia di Udine N. 2009/5068 purchè essi rispettino i requisiti richiesti per l adesione al presente provvedimento. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche degli stabilimenti e ai subentri. Quarantacinque giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di adesione il gestore presenta una domanda di adesione alla autorizzazione generale vigente. ART.15 Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera. ART.16 I contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato potranno essere modificati per motivazioni legate alla tutela dell ambiente e della salute. ART. 17 La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nel suo allegato comporta l adozione dei provvedimenti di cui all art. 278 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i. nonché l applicazione delle sanzioni di cui all art. 279 del Decreto stesso. ART. 18 Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. I gestori di impianti di combustione tecnologici alimentati a biomasse di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW, a gasolio come tale o in emulsione e a biodiesel di potenza termica nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore a 10 MW, a metano e a GPL di potenza termica superiore o uguale a 3 MW e inferiore a 10 MW, a biogas di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW possono svolgere le attività stesse solo nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, anche in relazione alle classi di insalubrità. ART. 19 La presente autorizzazione a carattere generale viene pubblicata all Albo e sul sito Internet della Amministrazione Provinciale di Udine. Copia della presente autorizzazione viene trasmessa all ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all Azienda per i Servizi Sanitari n. 3, all Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, all Azienda per i Servizi Sanitari n. 5, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, agli Sportelli Unici e alle Associazioni di Categoria operanti sul territorio provinciale. ART. 20 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione. Pagina 7 di 17
8 La modulistica citata nei precedenti Articoli è disponibile sul seguente sito Internet dell Amministrazione Provinciale Allegato 1 Impianti di combustione tecnologici alimentati a biomasse di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW, a gasolio come tale o in emulsione e a biodiesel di potenza termica nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore a 10 MW, a metano e a GPL di potenza termica superiore o uguale a 3 MW e inferiore a 10 MW, a biogas di cui all allegato X alla parte V di potenza termica nominale superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW 1 Indicazioni generali Sono autorizzate le emissioni in atmosfera degli impianti di combustione tecnologici caratterizzati dalle seguenti potenze termiche nominali (PTN) e combustibili: biomasse di cui all allegato X alla parte V con PTN superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW; a gasolio come tale o in emulsione con PTN superiore o uguale a 1 MW e inferiore a 10 MW; a biodiesel con PTN superiore o uguale a 1 MW e inferiore a 10 MW; a metano con PTN superiore o uguale a 3 MW e inferiore a 10 MW; a GPL con PTN superiore o uguale a 3 MW e inferiore a 10 MW; a biogas di cui all allegato X alla parte V con PTN superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW. Per impianto di combustione tecnologico si intende impianto termico la cui produzione di calore è destinata ad uso produttivo. Ai sensi dell Art. 268 comma hh) per potenza termica nominale dell impianto di combustione si intende il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione. Per stabilire se gli impianti di combustione tecnologici, presenti all interno dello stesso stabilimento, devono essere autorizzati per le emissioni in atmosfera si devono sommare le potenze termiche nominali degli impianti di combustione tecnologici alimentati con lo stesso combustibile. 2 Prescrizioni 2.1 Qualità dei combustibili utilizzati Caratteristiche qualitative biomasse Negli impianti di combustione tecnologici alimentati a biomasse è consentito l utilizzo delle biomasse rispondenti alle caratteristiche indicate nei paragrafi 1 e 1 - bis della PARTE II sezione 4 dell All. X alla PARTE V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Caratteristiche qualitative gasolio come tale o in emulsione Negli impianti di combustione tecnologici alimentati a gasolio è consentito l utilizzo del gasolio rispondente alle caratteristiche indicate nella PARTE II, sezione 1, paragrafo 1 dell All. X alla PARTE V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Negli impianti termici tecnologici alimentati con emulsioni acqua-gasolio è consentito l utilizzo dell emulsione acqua-gasolio rispondente alle caratteristiche indicate nella PARTE II, sezione 3, paragrafo 1 dell All. X alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pagina 8 di 17
9 Caratteristiche qualitative biodiesel Negli impianti di combustione tecnologici alimentati a biodiesel è consentito l utilizzo del biodiesel rispondente alle caratteristiche della PARTE II sezione 1, paragrafo 3 dell All. X alla PARTE V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Caratteristiche qualitative metano e GPL Negli impianti di combustione tecnologici alimentati a metano e a GPL è consentito l utilizzo di gas naturale e di gas di petrolio liquefatto. Caratteristiche qualitative biogas Negli impianti di combustione tecnologici alimentati a biogas è consentito l utilizzo del biogas rispondente alle caratteristiche della PARTE II sezione 6 dell All. X alla PARTE V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 2.2 Sistemi di abbattimento delle emissioni e sistemi di monitoraggio Sistemi di abbattimento delle emissioni Gli impianti di combustione alimentati con biomasse solide devono essere dotati di idoneo sistema di aspirazione e trattamento per le polveri. Negli altri casi, nel caso di non rispetto dei limiti di cui al punto 2.3 del presente Allegato, gli impianti termici devono essere dotati di idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti. Le caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento utilizzati nei diversi punti di emissione devono essere allegate alla adesione all autorizzazione generale. Sono disponibili per l invio dei dati tecnici i modelli delle Tabelle 1 e 2. IMPIANTO o ATTIVITA : PUNTO DI EMISSIONE n.: Sistema di abbattimento PARAMETRI Portata massima (Nm 3 /h) Temperatura di emissione ( C) Sezione del condotto di emissione (m 2 ) Scheda Tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri Altezza del condotto di emissione rispetto al colmo del tetto (m) Metodo di pulizia Perdita di carico (M Pa) Superficie filtrante totale (m 2 ) Efficienza captazione % DATI PROGETTUALI Tabella 1: scheda tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri Scheda Tecnica sistema di abbattimento a umido per polveri IMPIANTO o ATTIVITA : PUNTO DI EMISSIONE n.: Sistema di abbattimento PARAMETRI DATI PROGETTUALI Pagina 9 di 17
10 Portata massima (Nm 3 /h) Temperatura di emissione ( C) Sezione del condotto di emissione (m 2 ) Altezza del condotto di emissione rispetto al colmo del tetto (m) Portata di liquido (m 3 /s) Pressione del liquido (M Pa) Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s) Tabella 2: scheda tecnica sistema di abbattimento a umido per polveri Le aziende devono tenere e compilare un quaderno di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento nel quale le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento devono essere opportunamente registrate secondo il modello previsto in Appendice 2 dell Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riportato in tabella 3. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità preposte al controllo. Ragione sociale. Determina Dirigenziale n.del./ /... Sigla punti di emissione Tipologia impianto di abbattimento Motivo interruzione dell esercizio Data ed ora dell interruzione Data ed ora del ripristino Durata della fermata (ore) Tabella 3: registro manutenzione sistemi di abbattimento Note alla tabella: devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni dell impianto di abbattimento Sistemi di monitoraggio Gli impianti di combustione ad uso tecnologico di potenza termica nominale (al singolo focolare) uguale o superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW devono essere dotati di rilevatori della temperatura nell effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell effluente gassoso all uscita dell impianto. Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente possibile, di regolazione automatica del rapporto aria - combustibile. Nel caso in cui gli impianti di combustione tecnologici sono alimentati a biomasse si devono adottare le seguenti condizioni operative: 1. alimentazione automatica del combustibile; 2. controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (per ciascun focolare con potenza termica nominale superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW); 3. installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (per ciascun focolare con potenza termica nominale superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW); 4. misura e registrazione in continuo, nell effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (per impianti con potenza termica nominale complessiva superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell analisi; Pagina 10 di 17
11 Nel caso in cui si utilizzano biomasse non solide e motori a combustione interna la condizione operativa numero 2 può essere realizzata nell effluente gassoso. Nel caso in cui gli impianti di combustione tecnologici sono alimentati a biogas con potenza termica nominale complessiva superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW si devono adottare sistemi di misurazione e registrazione in continuo, nell effluente gassoso, del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell analisi. I sistemi di monitoraggio in continuo devono rispettare le prescrizioni funzionali riportate nell Allegato VI alla PARTE V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 2.3 Valori limite I valori limite devono essere rispettati al singolo punto di emissione. Nel caso in cui all interno dello stesso stabilimento sono presenti più impianti di combustione tecnologici con potenza termica nominale che supera le pertinenti soglie (riferite ai singoli combustibili) del paragrafo 1, tali impianti devono rispettare i valori limite della potenza termica complessiva dello stabilimento, da riferire ai rispettivi combustibili di alimentazione. Impianti termici alimentati a biomasse Gli impianti di combustione tecnologici alimentati a biomasse nuovi ed esistenti anteriori al 2006 devono rispettare i limiti di emissione di Tabella 4 riferiti ad un tenore di O 2 nell effluente gassoso dell 11%. Potenza termica nominale 1<MW 3 3<MW 6 6<MW<10 Polveri (mg/nm 3 ) Carbonio organico totale COT (mgc/nm 3 ) - 30 CO (mg/nm 3 ) Ossidi di azoto (come NO 2)(mg/Nm 3 ) Ossidi di Zolfo 200 (come SO 2) (mg/nm 3 ) Tabella 4: valori limite per impianti alimentati a biomasse nuovi ed esistenti anteriori al valori medi giornalieri Gli impianti di combustione tecnologici alimentati a biomasse esistenti anteriori al 1988 devono rispettare i limiti di emissione di Tabella 5 riferiti ad un tenore di O 2 nell effluente gassoso dell 11%: Potenza termica nominale 1<MW 5 5<MW<10 Polveri (mg/nm 3 ) Pagina 11 di 17
12 Composti Organici Volatili (mg/nm 3 ) Ossidi di azoto (mg/nm 3 ) Ossidi di Zolfo 600* (solo letto fluido) (mg/nm 3 ) 2000* Tabella 5: valori limite per impianti alimentati biomasse esistenti anteriori al *I valori di emissione si considerano rispettati se si utilizzano combustibili con tenore di zolfo 1% Impianti termici alimentati a biogas Gli impianti di combustione tecnologici alimentati a biogas di cui all allegato X alla parte V: Nel caso si tratti di motori a combustione interna si devono rispettare i limiti di emissione di Tabella 6 riferiti ad un tenore di O 2 nell effluente gassoso anidro del 5%: Carbonio organico totale COT (mgc/nm 3 ) Potenza termica nominale installata >3 MW 100 CO (mg/nm 3 ) 650 Ossidi di azoto (come NO 2)(mg/Nm 3 ) 450 Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori (come 10 HCl) (mg/nm 3 ) Tabella 6: valori limite per motori a combustione interna alimentati a biogas. Nel caso si tratti di turbine a gas fisse si devono rispettare i limiti di emissione di Tabella 7 riferiti ad un tenore di O 2 nell effluente gassoso anidro del 15%: Potenza termica nominale installata 3<MW 8 8<MW<10 CO (mg/nm 3 ) Ossidi di azoto (come NO 2)(mg/Nm 3 ) Pagina 12 di 17
13 Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori (come 5 HCl) (mg/nm 3 ) Tabella 7: valori limite per turbine a gas fisse alimentate a biogas. Nel caso si tratti di altre tipologie di impianti di combustione si devono rispettare i limiti di emissione di Tabella 8 riferiti ad un tenore di O 2 nell effluente gassoso anidro del 3%: Carbonio organico totale COT (mgc/nm 3 ) Potenza termica nominale installata >3 MW 20 CO (mg/nm 3 ) 100 Ossidi di azoto (come NO 2)(mg/Nm 3 ) 200 Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori (come 30 HCl) (mg/nm 3 ) Tabella 8: valori limite per altre tipologie di impianti di combustione alimentati a biogas. Impianti di combustione alimentati a gasolio come tale o in emulsione e a biodiesel Gli impianti di combustione tecnologici alimentati a: gasolio come tale o in emulsione; biodiesel; devono rispettare i limiti di emissione di Tabella 9 riferiti ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso del 3%: 3 MW<5 Potenza termica nominale 5 MW<10 Polveri (mg/nm 3 ) Polveri inorganiche (mg/nm 3 ) Valori limite Tabella B PARTE II All. I D.Lgs. 152/2006 Ossidi di azoto (mg/nm 3 ) 500 Ossidi di zolfo (mg/nm 3 ) Pagina 13 di * Tabella 9: valori limite per impianti alimentati a gasolio come tale o in emulsione e a biodiesel. i valori limite per le polveri inorganiche devono essere rispettati nel caso in cui il valore limite per le polveri sia rispettato mediante l utilizzo di sistemi di abbattimento.
14 * il valore limite si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all 1%. Impianti di combustione alimentati a metano e a GPL Gli impianti di combustione tecnologici alimentati a metano e a GPL devono rispettare il limite di emissione di Tabella 10 riferito ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso del 3%: Potenza termica nominale 3 MW<10 Ossidi di azoto 350 (mg/nm 3 ) Tabella 10: valore limite per impianti alimentati a metano e a GPL. Impianti multicombustibile Gli impianti multicombustibile con impiego alternato dei combustibili devono rispettare i valori limite degli inquinanti, riportati nelle tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, prodotti dalla combustione dei singoli combustibili utilizzati. Monitoraggio in continuo Nel caso in cui si devono monitorare gli inquinanti con il monitoraggio in continuo si devono rispettare: i valori limite orari riportati nelle tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (il 97% dei valori collezionati devono rispettare i valori limite); i valori limite giornalieri calcolati come il 90% dei valori limite riportati nelle tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9 e Periodicità dei controlli Le aziende devono eseguire una campagna di rilevamenti alle emissioni entro 30 giorni dalla messa a regime dell impianto (in caso di impianto nuovo, trasferito o soggetto a modifica sostanziale) e, se impianto esistente già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi del DPR 203/88 e dell Art. 269 del D.Lgs. 152/06, entro 30 giorni dalla data di adeguamento alla presente autorizzazione a carattere generale. Invece, le aziende già in possesso della adesione alla Determina Dirigenziale 2009/5068 devono fare riferimento per il primo autocontrollo alla tempistica indicata nella Determina Dirigenziale 2009/5068. Per messa a regime si intende la conduzione dell impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Anche gli impianti esistenti devono eseguire una campagna di rilevamenti nelle condizioni di esercizio più gravose. Negli anni successivi a quello di adesione, i gestori degli impianti di combustione alimentati a: gasolio come tale o in emulsione, a biodiesel, a metano e a GPL devono, poi, eseguire controlli analitici periodici biennali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale ; biomasse di cui all Allegato X alla parte V devono, poi, eseguire controlli analitici periodici annuali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale, ove non sia prevista la misurazione in continuo, ossia nei casi riportati in Tabella 11: Potenza termica nominale 3 MW 6 Pagina 14 di 17 Inquinanti Polveri CO
15 6<MW<10 NO 2 SO 2 COT/COV Polveri SO 2 COT/COV Tabella 11: inquinanti che devono essere controllati annualmente nel caso in cui gli impianti di combustione sono alimentati a biomasse. biogas di cui all Allegato X alla parte V devono, poi, eseguire controlli analitici periodici annuali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale, ove non sia prevista la misurazione in continuo, ossia nei casi riportati in Tabella 12: Potenza termica nominale Inquinanti COT CO 3 MW 6 NO 2 HCl COT 6<MW<10 HCl Tabella 12: inquinanti che devono essere controllati annualmente nel caso in cui gli impianti di combustione sono alimentati a biogas. 2.5 Metodi di analisi e di campionamento Per gli impianti esistenti e nuovi sono validi i metodi di misura precedentemente in uso elencati in Tabella 13. UNI 10169:2001 UNI EN :2000 UNI EN :2000 UNI EN :2000 UNI EN 14789:2006 UNI EN 12619:2002 UNI EN 13526:2002 UNI EN :2003 UNI EN 13649:2002 Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'hcl - Campionamento dei gas. Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'hcl - Assorbimento dei composti gassosi Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'hcl - Analisi delle soluzioni di assorbimento e calcoli Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in volume di ossigeno (O2) - Metodo di riferimento - Paramagnetismo Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa a basse concentrazioni in effluenti gassosi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma. Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma. Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico. Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente. UNI EN 14385:2004 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V. UNI EN 13211:2003 Rapporto Istisan 88/19 M.U. 723:86 Qualità dell'aria - Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di mercurio totale Campionamento e dosaggio di microinquinanti in flussi gassosi convogliati Misure alle emissioni. Flussi gassosi convogliati Solubilizzazione di materiale particellare per la determinazione dei metalli mediante tecniche di spettrometria Pagina 15 di 17
16 UNI :1993 UNI :1993 UNI EN 14791:2006 UNI 9967:1992 UNI 10878:2000 DM 25/08/00 Allegato 1 Misure alle emissioni. Determinazione degli ossidi di zolfo nei flussi gassosi convogliati. Metodo gravimetrico. Misure alle emissioni. Determinazione degli ossidi di zolfo nei flussi gassosi convogliati. Metodo turbidimetrico. Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di diossido di zolfo - Metodo di riferimento. Misure alle emissioni. Flussi gassosi convogliati. Determinazione del biossido di zolfo in flussi gassosi convogliati. Metodo spettrometrico alla pararosanilina. Misure alle emissioni - Determinazione degli ossidi di azoto (NO e NO 2) in flussi gassosi convogliati - Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR) e all'ultravioletto (NDUV) e chemiluminescenza Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO 2 e NO 2 (Metodo contenuto nel Rapporto ISTISAN 97/35) UNI EN 14792:2006 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NO x) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza UNI 9970:1992 UNI 9969:1992 UNI EN 14181:2005 Misure alle emissioni. Determinazione degli ossidi di azoto in flussi gassosi convogliati. Metodo all'acido fenoldisolfonico Misure alle emissioni. Determinazione del monossido di carbonio in flussi gassosi convogliati. Metodo spettrometrico all'infrarosso Emissioni da sorgente fissa - Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici Tabella 13: metodi di misura validi per impianti esistenti e nuovi. Si considerano validi gli eventuali aggiornamenti normativi dei metodi di misura riportati in tabella. I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all emanazione del decreto che aggiornerà l allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato 6 alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate del monitoraggio in discontinuo sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti al funzionamento dell impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Per gli impianti esistenti: la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione dovranno essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001; i camini (foro di prelievo, tronchetto) devono essere conformi alle norme tecniche, si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m; i tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN :2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI 10169:2001. L accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall ente di controllo alle emissioni. Per gli impianti nuovi: i condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; Pagina 16 di 17
17 la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001; i camini devono essere conformi (foro di prelievo e tronchetto) alle norme tecniche, in particolare si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m. I tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN :2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN :2003 (punto 5.3 e Allegato C). L accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall ente di controllo alle emissioni. 2.6 Guasto Se si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l azienda deve cessare immediatamente l attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento (tabella 5) se presente il relativo sistema di abbattimento o in altro registro predisposto dal gestore dell impianto. La Provincia deve essere informata entro le otto ore successive al guasto o alla anomalia (numeri di fax: 0432/ e 0432/279875, 0432/279857) e potrebbe disporre ulteriori prescrizioni. 2.7 Registrazioni Il gestore deve conservare nella sede in cui è localizzato l impianto, a disposizione dell autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all autorità competente per aderire alla presente autorizzazione, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste. La modulistica citata nei precedenti Par. è disponibile sul seguente sito Internet dell Amministrazione Provinciale IL DIRIGENTE dell Area Ambiente Dott. Marco Casasola Responsabile del procedimento Istruttore tecnico Dott. Marco Santarossa dott.sa Valeriana Mancinelli Pagina 17 di 17