Source: http://docplayer.it/445622-Regole-tecniche-per-l-attuazione-delle-disposizioni-relative-all-integrazione-di-sistemi-di-accumulo-di-energia-elettrica-nel-sistema-elettrico.html
Timestamp: 2017-10-20 16:19:44+00:00
Document Index: 143071166

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 11', 'art.1', 'art. 42', 'art. 10', 'art. 25']

REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO - PDF
Download "REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO"
1 REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE ai sensi della deliberazione 574/2014/R/EEL Roma, 08 aprile 2015
2 Indice 1. Premessa Contesto regolatorio di riferimento Ambito di applicazione Definizioni Configurazioni per l installazione dei sistemi di accumulo Condizioni per l installazione di sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE Impianti solari fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti Impianti di produzione che accedono al conto energia solare termodinamico Impianti a fonte rinnovabile diversi da fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi Impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore costituiti da unità per le quali viene richiesto il riconoscimento del funzionamento come cogenerazione ad alto rendimento e/o il riconoscimento dei certificati bianchi Impianti a fonte rinnovabile che accedono, nell ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti Impianti a fonte rinnovabile che accedono allo scambio sul posto Impianti a fonte rinnovabile per i quali è richiesta l emissione di garanzie d origine Modalità di comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo Dati e documentazione da allegare alla comunicazione di fine installazione di sistemi d accumulo Richiesta di valutazione preventiva del progetto Processo di valutazione Contributo a copertura dei costi di istruttoria Modalità di erogazione degli incentivi a seguito dell installazione del sistema d accumulo Erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili Configurazione 1: sistema di accumulo integrato lato produzione monodirezionale Configurazione 2: sistema di accumulo integrato lato produzione bidirezionale Configurazione 3: sistema di accumulo integrato post produzione Attuazione delle disposizioni nel periodo transitorio Obblighi informativi post installazione di sistemi di accumulo per unità di produzione sul contratto di dispacciamento del GSE
3 11. Verifiche e controlli Allegato 1 Modello di comunicazione di richiesta di valutazione preventiva del progetto Allegato 2 Modello di comunicazione di inizio installazione di sistemi di accumulo sull impianto Allegato 3 - Modello di comunicazione di fine installazione di sistemi di accumulo sull impianto Allegato 4 Possibili configurazioni Allegato 5 Descrizione dei nuovi flussi informativi di acquisizione dei dati di misura
4 1. Premessa Il presente documento, redatto ai sensi dell articolo 10, comma 1, della deliberazione 574/2014/R/eel, aggiorna le regole tecniche del GSE relative all erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili, le modalità di riconoscimento dei prezzi minimi garantiti e di emissione delle garanzie di origine, nel caso di sistemi di accumulo integrati con gli impianti di produzione di energia elettrica. Come noto, il GSE, in attuazione dei Decreti Ministeriali di riferimento, come integrati e modificati, e delle delibere dell Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), ha pubblicato le Procedure Applicative contenenti i regolamenti operativi per l accesso ai regimi di incentivazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per il rilascio delle garanzie di origine e per l accesso al ritiro dedicato. Tali Procedure sono in parte sostituite e aggiornate dal presente documento che ha l obiettivo, tra l altro, di strutturare in maniera organica le modalità di gestione dei sistemi di accumulo integrati con gli impianti di produzione di energia elettrica gestiti dal GSE. Nel dettaglio, il presente documento illustra per gli impianti che beneficiano di incentivi o hanno diritto alle garanzie di origine o ai prezzi minimi garantiti nell ambito del ritiro dedicato: il contesto normativo e regolatorio di riferimento; gli schemi di connessione alla rete dei sistemi di accumulo come definiti dal Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI); le modalità di comunicazione al GSE da parte del Soggetto Responsabile dell installazione di sistemi di accumulo in impianti di produzione; i requisiti per il mantenimento dei benefici riconosciuti agli impianti di produzione; gli algoritmi utilizzati per la quantificazione dell energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti di produzione; le modalità di erogazione, sia in acconto sia a conguaglio, dei benefici riconosciuti agli impianti di produzione. In allegato al presente documento si fornisce inoltre evidenza dei flussi informativi per l acquisizione dei dati di misura di energia elettrica necessari all attuazione delle disposizioni relative all integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica presso impianti di produzione, approvati dalla Direzione Mercati dell Autorità, ai sensi dell articolo 10, comma 3 della deliberazione 574/2014/R/eel. Si rappresenta infine che l implementazione operativa della presente Procedura è subordinata al progetto relativo all'aggiornamento dei portali informatici che il GSE, ai sensi del medesimo articolo 10 della delibera 574/2014/R/eel, è tenuto a presentare entro il 31 maggio In tale contesto, il GSE procederà ad aggiornare, ove necessario, dandone opportuna evidenza sul proprio sito istituzionale, la presente Procedura anche con riferimento alle informazioni richieste per i singoli processi inerenti la gestione degli impianti, a seguito dell'avvio dell interoperabilità con il sistema GAUDI' gestito da Terna. 4
5 2. Contesto regolatorio di riferimento L Autorità, con il provvedimento 574/2014/R/eel, ha definito opportune disposizioni finalizzate a consentire l integrazione dei sistemi di accumulo nel sistema elettrico, intesi come un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con un impianto di produzione (se presente). Nell ambito del provvedimento sono, in particolare, specificate: le disposizioni per la connessione alla rete dei sistemi di accumulo; le condizioni per l erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo; le condizioni per l erogazione del servizio di dispacciamento in presenza di sistemi di accumulo; le disposizioni inerenti l erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo; le condizioni per l utilizzo dei predetti sistemi di accumulo per la corretta erogazione di strumenti incentivanti o dei regimi commerciali speciali (ritiro dedicato e scambio sul posto). Con successivo provvedimento 642/2014/R/eel, l Autorità ha completato, a seguito dell aggiornamento, da parte del CEI, della Norma CEI 0-16 (di seguito: Variante 1) e della Norma CEI 0-21 (di seguito: Variante 2), il quadro regolatorio relativo all installazione e all utilizzo dei sistemi di accumulo introdotto con la deliberazione 574/2014/R/eel, definendo i servizi di rete che dovranno essere prestati dai sistemi di accumulo. In particolare, la deliberazione 642/2014/R/eel modifica la precedente deliberazione 574/2014/R/eel e, conseguentemente, il Testo Integrato Connessioni Attive, al fine di meglio precisare la definizione di sistemi di accumulo, specificando che i sistemi di accumulo, per i quali trova applicazione la regolazione dell Autorità, sono anche i sistemi in grado di alterare i profili di scambio (prelievo e immissione) con la rete elettrica. Non rientrano in tale definizione solo i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell interruzione dell alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità. E inoltre previsto che: i requisiti tecnici, indicati per i sistemi di accumulo dalla Variante 1 e dalla Variante 2, devono essere obbligatoriamente rispettati da tutti i sistemi di accumulo per i quali viene presentata richiesta di connessione dal 21 novembre 2014 (data di entrata in vigore della deliberazione 574/2014/R/eel); le modalità di prova dei predetti requisiti tecnici e le conseguenti certificazioni, già previste per i sistemi di accumulo dalla Variante 1, sono obbligatorie per i sistemi di accumulo per i quali viene presentata richiesta di connessione dall 1 settembre 2015; e che, nelle more dell obbligatorietà delle nuove modalità di prova e delle nuove 5
6 certificazioni, il richiedente è tenuto ad allegare al regolamento di esercizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore del sistema di accumulo, attestante che il medesimo sistema è conforme a quanto previsto dalla Variante 1; nelle more dell inclusione, nella Norma CEI 0-21, delle modalità di prova dei requisiti tecnici e delle conseguenti certificazioni, il richiedente è tenuto ad allegare al regolamento di esercizio anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore del sistema di accumulo, attestante che il medesimo sistema è conforme a quanto previsto dalla Variante Ambito di applicazione Tutti i produttori che beneficiano o beneficeranno di incentivi e/o dei regimi commerciali speciali (ivi inclusi i prezzi minimi garantiti) e/o di garanzie d origine per impianti nella loro titolarità possono installare sui medesimi impianti uno o più sistemi di accumulo, dandone preventiva informazione al GSE. Le disposizioni del presente documento si applicano, nei casi di integrazione con sistemi di accumulo, alle seguenti fattispecie: impianti solari fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti; impianti di produzione che accedono al conto energia solare termodinamico; impianti a fonte rinnovabile diversi da fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi; Impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore costituiti da unità per le quali viene richiesto il riconoscimento del funzionamento come cogenerazione ad alto rendimento e/o il riconoscimento dei certificati bianchi; impianti a fonte rinnovabile che accedono, nell ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti; impianti a fonte rinnovabile che accedono allo scambio sul posto; impianti a fonte rinnovabile per i quali è richiesta l emissione di garanzie d origine. In particolare, la presente Procedura aggiorna e integra i seguenti documenti del GSE: per gli impianti solari fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti, Regole Applicative per l iscrizione al Registro e per il riconoscimento delle tariffe incentivanti (V Conto Energia); Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 (IV Conto Energia); Regole Tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 6 Agosto 2010 (III Conto Energia); Ulteriori Guide e Regole redatte per il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, 19 febbraio
7 Ulteriori Guide e Regole redatte per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste per gli impianti integrati architettonicamente con caratteristiche innovative di cui ai decreti interministeriali 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio per gli impianti a fonte rinnovabile diversi da fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi, Procedure Applicative del DM 6/7/2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d asta e per le procedure di iscrizione ai registri; Procedura Applicativa di emissione, gestione e ritiro CV; Disposizioni Tecniche di Funzionamento Ritiro dedicato dell energia elettrica e conguaglio a prezzi minimi garantiti ; per gli impianti a fonte rinnovabile che accedono, nell ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti, Disposizioni Tecniche di Funzionamento Ritiro dedicato dell energia elettrica e conguaglio a prezzi minimi garantiti ; per gli impianti a fonte rinnovabile che accedono allo scambio sul posto, Regole Tecniche Determinazione del contributo in conto scambio a decorrere dall anno 2013 ai sensi dell articolo 12 dell Allegato A alla delibera 570/2012/R/efr ; Disposizioni Tecniche di Funzionamento Modalità e condizioni tecnico-operative utilizzate per il Servizio di Scambio sul Posto e per il Servizio di Scambio senza l obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo ; per gli impianti a fonte rinnovabile per i quali è richiesta l emissione di garanzie d origine, Procedura per l identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine. La presente Procedura aggiorna infine, per le parti in ambito, tutte le comunicazioni, news e FAQ pubblicate sul sito istituzionale del GSE. 4. Definizioni Ai fini del presente documento, valgono le definizioni di cui all art. 1, comma 1 della deliberazione 574/2014/R/eel. In particolare: energia elettrica assorbita da un sistema di accumulo: è l energia elettrica che il sistema di accumulo ha assorbito ; energia elettrica prelevata da un sistema di accumulo: è la parte dell energia elettrica prelevata dalla rete elettrica destinata ad essere assorbita dal sistema di accumulo ; energia elettrica immessa da un sistema di accumulo: è la parte dell energia elettrica immessa nella rete elettrica rilasciata dal sistema di accumulo ; energia elettrica rilasciata da un sistema di accumulo: è l energia elettrica che il sistema di accumulo ha rilasciato ; potenza nominale del sistema di accumulo: è il valore nominale della potenza che il sistema di accumulo è in grado di assorbire e di rilasciare ; 7
8 sistema di accumulo bidirezionale: un sistema di accumulo che può assorbire energia elettrica sia dall impianto di produzione che dalla rete con obbligo di connessione di terzi ; sistema di accumulo monodirezionale: un sistema di accumulo che può assorbire energia elettrica solo dall impianto di produzione ; sistema di accumulo lato produzione: un sistema di accumulo installato, o nel circuito elettrico in corrente continua (eventualmente anche integrato nell inverter) o nel circuito elettrico in corrente alternata, nella parte di impianto compresa tra l impianto di produzione e il misuratore dell energia elettrica prodotta ; sistema di accumulo post produzione: un sistema di accumulo installato nella parte di impianto compresa tra il misuratore dell energia elettrica prodotta e il misuratore dell energia elettrica prelevata e immessa. Sono altresì utilizzate le seguenti abbreviazioni. Abbreviazione Descrizione E AA Energia elettrica prelevata da un sistema di accumulo E AI Energia elettrica immessa da un sistema di accumulo E P Energia misurata dal contatore di produzione dell impianto E U Energia immessa in rete dall impianto E lorda Energia elettrica lorda prodotta dall impianto E INC Energia incentivata E NI Energia non incentivata W t Perdite per servizi ausiliari, trasformatori principali e linee RID Ritiro Dedicato, ai sensi della deliberazione 280/07 e s.m.i. PMG Prezzi Minimi Garantiti, riconosciuti ai sensi della deliberazione 280/07 e s.m.i., nel caso in cui l energia elettrica sia ritirata dal GSE, ML Prezzi Minimi Garantiti, riconosciuti ai sensi della deliberazione 280/07 e s.m.i., nel caso in cui l energia elettrica sia commercializzata sul libero mercato CIP6 Provvedimento CIP6/92 CV Certificati Verdi, istituto incentivante previsto dall art. 11 del decreto legislativo n. 79/99 nonché dall art.1, comma 71, della Legge 239/04 I CE Istituto incentivante previsto dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 II CE Istituto incentivante previsto dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 III CE Istituto incentivante previsto dal decreto interministeriale 6 agosto 2010 IV CE Istituto incentivante previsto dal decreto interministeriale 5 maggio 2011, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 V CE Istituto incentivante previsto dal decreto interministeriale 5 luglio 2012 TO Tariffa Onnicomprensiva rilasciata per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare entrati in esercizio dall 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, dalle leggi 244/07 e 222/07 e dal decreto interministeriale 18 dicembre 2008, fatte salve le deroghe consentite TFO FER Tariffa Onnicomprensiva rilasciata per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare entrati in esercizio dall 1 gennaio 8
9 TP FER TFO FTV TPA GO 2013, dal decreto interministeriale 6 luglio 2012 Tariffa premio rilasciata per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare entrati in esercizio dall 1 gennaio 2013, dal decreto interministeriale 6 luglio 2012 Tariffa Onnicomprensiva rilasciata per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio: - dall 1 gennaio 2013 che accedono agli incentivi previsti dal decreto interministeriale 5 maggio 2011 (IV CE); - dal 27 agosto 2012 che accedono agli incentivi previsti dal decreto interministeriale 5 luglio 2012 (V CE). Tariffa per l autoconsumo riconosciuta agli impianti fotovoltaici entrati in esercizio: - dall 1 gennaio 2013 che accedono agli incentivi previsti dal decreto interministeriale 5 maggio 2011 (IV CE); - dal 27 agosto 2012 che accedono agli incentivi previsti dal decreto interministeriale 5 luglio 2012 (V CE). Garanzia d Origine prevista dall articolo 15 della direttiva 2009/28/CE 5. Configurazioni per l installazione dei sistemi di accumulo Il CEI ha evidenziato nelle Varianti alla Norma CEI 0-21 e alla Norma CEI 0-16 le diverse modalità e configurazioni secondo cui possono essere installati i sistemi di accumulo: Configurazione 1: sistema di accumulo lato produzione monodirezionale; Configurazione 2: Sistema di accumulo lato produzione bidirezionale; Configurazione 3: Sistema di accumulo post produzione bidirezionale. Gli schemi delle tre configurazioni sono disponibili in allegato al presente documento. 6. Condizioni per l installazione di sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE I sistemi di accumulo dovranno essere integrati nel sistema elettrico nel rispetto delle disposizioni inerenti l erogazione del servizio di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell energia elettrica previste nella delibera 574/2014/R/eel, nonché nel rispetto delle norme CEI di riferimento, ai sensi della deliberazione 642/2014/R/eel. Ai fini dell installazione di sistemi di accumulo trova applicazione quanto già previsto dal Testo Integrato Connessioni Attive, ivi inclusa la registrazione sul sistema GAUDÌ. In particolare, il richiedente la connessione registra i sistemi di accumulo nel sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna. Qualora i sistemi di accumulo siano installati in un impianto di produzione già connesso e attivato, il richiedente aggiorna l anagrafica dell impianto di produzione inserendo tutte 9
10 le informazioni previste da GAUDÌ per i medesimi sistemi di accumulo, previa presentazione di una richiesta di adeguamento di una connessione esistente ai sensi del TICA. Nelle more del completamento della revisione del servizio di dispacciamento: i sistemi di accumulo sono trattati come gruppi di generazione e, a seconda della tipologia dell impianto e dell interdipendenza tra i vari gruppi, possono costituire o meno una sezione di produzione; è lasciata la facoltà agli utenti del dispacciamento, o ai produttori, di definire un unità di produzione specifica per i sistemi di accumulo installati; un unità di produzione caratterizzata da diversi gruppi di generazione, tra cui almeno un sistema di accumulo, è considerata un unità programmabile o non programmabile a seconda della tipologia degli altri gruppi di generazione. Ai fini dell ammissibilità agli strumenti incentivanti ovvero ai regimi commerciali speciali e/o alle garanzie d origine si considera esclusivamente la potenza della parte dell impianto di produzione di energia elettrica al netto dei sistemi di accumulo, anche nei casi in cui tali sistemi siano parte integrante della medesima unità di produzione. L accesso ovvero il mantenimento degli incentivi nonché dei benefici previsti dai decreti e delibere di riferimento è inoltre consentito solo a seguito della corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata da sistemi di accumulo, come certificato dai gestori di rete. Si specifica che il servizio di misura è erogato secondo quanto previsto dalla regolazione vigente in materia di energia elettrica prodotta. A tal riguardo si precisa che: nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, qualora le apparecchiature di misura dell energia elettrica prodotta siano caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell installazione e manutenzione delle predette apparecchiature deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all articolo 6 dell Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.; nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata da un sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all installazione di apparecchiature di misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionali e, qualora non fossero presenti, all installazione di apparecchiature di misura dell energia prodotta, conformi all articolo 6 dell Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i. 10
11 Si rammenta infine che l attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure necessarie per la gestione degli impianti integrati ai sistemi di accumulo, sarà in tutti i casi posta in capo al gestore di rete. A tal proposito gli eventuali impianti che intendono installare sistemi di accumulo, per cui ad oggi l attività della raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell energia elettrica prodotta non sia ancora in capo al Gestore di rete, dovranno adeguarsi preventivamente ai sensi della 595/2014/R/eel, prevedendo in ogni caso l installazione anche della apparecchiatura di misura dell energia prodotta e la relativa attribuzione di responsabilità della stessa in capo al gestore di rete Impianti solari fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti Nel caso di impianti di produzione che accedono al conto energia fotovoltaico, ai fini della corretta erogazione degli incentivi, la misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, aggiuntiva alla misura dell energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione n. 88/07, è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione. Per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kw in scambio sul posto che accedono agli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 l installazione di sistemi di accumulo, non è operativamente compatibile con l erogazione degli incentivi di cui ai medesimi decreti interministeriali Impianti di produzione che accedono al conto energia solare termodinamico Nel caso di impianti di produzione che accedono al conto energia solare termodinamico, ai fini della corretta erogazione degli incentivi, la misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, aggiuntiva alla misura dell energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione n. 88/07, è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione Impianti a fonte rinnovabile diversi da fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi Ai fini della corretta erogazione degli incentivi, la misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, aggiuntiva alla misura dell energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione n. 88/07: nel caso di impianti di produzione che accedono ai certificati verdi, è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione; nel caso di impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive, è sempre necessaria. 11
12 6.4. Impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore costituiti da unità per le quali viene richiesto il riconoscimento del funzionamento come cogenerazione ad alto rendimento e/o il riconoscimento dei certificati bianchi Nei casi di sistemi di accumulo installati in unità di impianto di cogenerazione per le quali viene richiesto il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e/o l accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011, si rimanda a quanto disposto dai succitati decreti e dalle Linee guida per l applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR). In particolare, la strumentazione di misura deve consentire la corretta determinazione dell energia elettrica prodotta dall unità di cogenerazione e della sua ripartizione in energia elettrica esportata verso la rete ed energia elettrica consumata in loco Impianti a fonte rinnovabile che accedono, nell ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti Nel caso di impianti di produzione che accedono al ritiro dedicato non è necessario disporre dei dati di misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, fatto salvo il caso in cui beneficiano dei prezzi minimi garantiti. Ai fini della corretta applicazione dei predetti prezzi minimi garantiti, la misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, aggiuntiva alla misura dell energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione n. 88/07, è sempre necessaria Impianti a fonte rinnovabile che accedono allo scambio sul posto Nel caso di impianti di produzione che accedono allo scambio sul posto non è necessario disporre dei dati di misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo. Per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kw in scambio sul posto che accedono agli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 l installazione di sistemi di accumulo, non è operativamente compatibile con l erogazione degli incentivi di cui ai medesimi decreti interministeriali Impianti a fonte rinnovabile per i quali è richiesta l emissione di garanzie d origine Ai fini della corretta emissione delle garanzie d origine, la misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, aggiuntiva alla misura dell energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione n. 88/07, è sempre necessaria. 12
13 7. Modalità di comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo Il Soggetto Responsabile che installa un sistema di accumulo è tenuto, a pena di inammissibilità dell intervento, ad inviare al GSE un apposita comunicazione d inizio installazione, redatta utilizzando il modello disponibile all Allegato 2 alla presente Procedura, all indirizzo di posta elettronica Nell oggetto della dovranno essere riportati i seguenti elementi: a. il prefisso: "FTV (per impianti fotovoltaici incentivati); IAFR o FER (per impianti incentivati diversi dai fotovoltaici); CAR (per le unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento); "PMG (per impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti); b. il numero identificativo (numero pratica) e/o il numero di convenzione RID (per gli impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti) dell'impianto; c. la dicitura INIZIO INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO. Esempio: per un impianto fotovoltaico incentivato che benefici anche dei prezzi minimi garantiti l oggetto della sarà FTVXXXX - PMGXXXX INIZIO INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO Si precisa che laddove il Soggetto Responsabile intenda installare un sistema di accumulo lato produzione bidirezionale (Configurazione 2) il GSE, a seguito della ricezione della comunicazione di inizio installazione, sospende l efficacia delle convenzioni in essere sino alla data di conclusione del procedimento nell ambito del quale è valutata la conformità dell intervento alle presenti Regole Tecniche e la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dei benefici riconosciuti all impianto presso il quale il sistema è stato installato. Entro 30 giorni dalla data di attivazione delle apparecchiature di misura installate/ sostituite a seguito dell intervento ovvero dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo (qualora non sia prevista l installazione di nuove apparecchiature di misura), il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare la comunicazione di fine installazione di sistemi di accumulo, redatta utilizzando il modello di cui all Allegato 3 e richiesta trasmettendo la documentazione indicata, all indirizzo di posta elettronica Nell oggetto della dovranno essere riportati i seguenti elementi: a. il prefisso: " FTV (per impianti fotovoltaici incentivati); IAFR o FER (per impianti incentivati diversi dai fotovoltaici); 13
14 CAR (per le unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento); "PMG (per impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti); b. il numero identificativo (numero pratica) e/o il numero di convenzione RID (per gli impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti) dell'impianto; c. la dicitura FINE INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO. Esempio: per un impianto fotovoltaico incentivato che benefici anche dei prezzi minimi garantiti l oggetto della sarà FTVXXXX - PMGXXXX FINE INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO Il GSE si riserva di indicare ulteriori canali nell ambito di prossime Disposizioni Tecniche di Funzionamento. I Soggetti Responsabili di impianti di produzione per i quali sia richiesto l accesso ai meccanismi incentivanti ovvero ai regimi commerciali speciali gestiti dal GSE, presso i quali siano stati installati sistemi di accumulo, sono tenuti ad inviare al GSE, unitamente alla richiesta di accesso ai suddetti benefici, la comunicazione di fine installazione completa della documentazione di cui all Allegato 3. Come chiarito nell ambito del comunicato del 20 settembre 2013, il GSE ha precisato che, nelle more della definizione del relativo contesto normativo, non sarebbe stato possibile installare su impianti incentivati sistemi di accumulo tali da modificare i flussi dell energia prodotta e immessa in rete. Il Soggetto Responsabile che, in data antecedente al 1 gennaio 2015, abbia installato presso un impianto incentivato un sistema di accumulo che non modifichi i flussi dell energia prodotta e immessa in rete è tenuto ad inviare al GSE, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti Regole Tecniche, una comunicazione attestante la fine installazione completa della documentazione di cui all Allegato 3. Si precisa che nel caso in cui il GSE dovesse accertare, nell ambito delle verifiche effettuate ai sensi dell art. 42 del Decreto Legislativo n. 28/11, la non conformità dell intervento, applicherà le sanzioni previste dal medesimo decreto, ivi inclusa la decadenza dal diritto agli incentivi e il recupero delle somme già erogate. Si precisa che, a seguito del ricevimento della comunicazione di fine installazione, il GSE avvia un procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, per accertare l ammissibilità della modifica, anche allo scopo di valutarne le conseguenze in termini di decadenza dal diritto ai benefici riconosciuti. 14
15 Il mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate determinerà la sospensione dell erogazione delle tariffe incentivanti e/o degli altri benefici e riconoscimenti previsti per l impianto a partire dalla data di attivazione delle apparecchiature di misura ovvero di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo (se più recente). In particolare, non saranno accettate richieste pervenute solo a seguito dell avvenuta installazione del sistema di accumulo, senza alcuna comunicazione preliminare. Si rammenta infine che il Soggetto Responsabile è tenuto a dare comunicazione al GSE di tutte le altre eventuali modifiche apportate all impianto nel corso del periodo di incentivazione. Si rimanda al capitolo 8 per approfondimenti in merito al processo di valutazione Dati e documentazione da allegare alla comunicazione di fine installazione di sistemi d accumulo Il Soggetto Responsabile è tenuto, nell ambito della comunicazione di fine installazione di sistemi d accumulo, a dichiarare le seguenti caratteristiche tecnologiche ed economiche del sistema d accumulo: tipo di installazione (lato produzione/ post produzione), con l indicazione dell eventuale integrazione con l inverter; mono/bidirezionalità; tipo di tecnologia (elettrochimica, altro) e relativa sotto-tipologia di accumulo; marca, modello e matricola; dati tecnici (capacità di accumulo nominale, potenza nominale attiva, apparente e in ingresso, tensione nominale, efficienza nominale); costo. Il Soggetto Responsabile dovrà inoltre indicare le seguenti caratteristiche tecniche relative alle apparecchiature di misura: marca, modello, matricola; costante moltiplicativa (k); classe di precisione; data di attivazione. Infine, il Soggetto Responsabile è tenuto ad allegare alla comunicazione di fine installazione del sistema di accumulo sull impianto, la seguente documentazione: copia del documento d identità in corso di validità del Soggetto Responsabile; attestazione GAUDÌ riportante il codice CENSIMP; copia del progetto definitivo del sistema di accumulo firmata da tecnico abilitato, corredata da: - relazione tecnica; 15
16 - schema elettrico unifilare as-built dell impianto, redatto ai sensi delle norme tecniche CEI, recante, in particolare, le caratteristiche e l esatta inserzione/posizione dei sistemi di accumulo installati e delle apparecchiature di misura eventualmente installate e l indicazione del codice sezione GAUDÌ a cui il sistema di accumulo è connesso. certificati di taratura/verbali di attivazione delle apparecchiature di misura eventualmente installate; attestazione dell avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria, ai sensi del DM 24 dicembre Si precisa che il GSE renderà note sul proprio sito istituzionale le modalità operativa per poter proceder procedere al versamento del suddetto contributo a copertura dei costi di istruttoria Richiesta di valutazione preventiva del progetto I Soggetti Responsabili che intendano installare dei sistemi di accumulo possono richiedere al GSE una valutazione preliminare circa l ammissibilità dell intervento, nei casi in cui gli interventi di installazione di sistemi d accumulo da eseguire presentino specificità tecniche tali da necessitare di una apposita verifica di conformità. La richiesta di valutazione preliminare dovrà essere inviata secondo le modalità di seguito indicate. Il Soggetto Responsabile a tal fine deve inviare al GSE un apposita comunicazione di richiesta di valutazione preventiva, redatta utilizzando il modello disponibile in allegato alla presente Procedura, all indirizzo di posta elettronica Nell oggetto della dovranno essere riportati i seguenti elementi, in analogia alle comunicazioni di inizio/ fine installazione: a. il prefisso: " FTV (per impianti fotovoltaici incentivati); IAFR o FER (per impianti incentivati diversi dai fotovoltaici); CAR (per le unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento); "PMG (per impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti); b. il numero identificativo (numero pratica) e/o il numero di convenzione RID (per gli impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti) dell'impianto. c. la dicitura VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL PROGETTO DI SISTEMA DI ACCUMULO ; Il GSE si riserva di indicare ulteriori canali nell ambito di prossime Disposizioni Tecniche di Funzionamento. 16
17 Alla richiesta di valutazione preventiva, completa di data e firma del Soggetto Responsabile dell impianto e indicazione della data presunta di primo parallelo del sistema di accumulo, dovranno essere allegati: 1) copia del documento d identità in corso di validità del Soggetto Responsabile; 2) copia del progetto preliminare del sistema di accumulo firmata da tecnico abilitato, corredata da: - relazione tecnica; - schema elettrico unifilare di connessione alla rete elettrica con indicazione dei servizi ausiliari di centrale e delle modalità di collegamento del sistema di accumulo; 3) attestazione dell avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria, ai sensi del DM 24 dicembre Si precisa che il GSE renderà note sul proprio sito istituzionale le modalità operativa per poter proceder procedere al versamento del suddetto contributo a copertura dei costi di istruttoria. Il GSE si esprime entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta in ordine all ammissibilità dell intervento, riservandosi di chiedere chiarimenti, laddove necessari. 8. Processo di valutazione Il GSE, entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta installazione di sistemi di accumulo, valuta la documentazione pervenuta nonché la permanenza dei requisiti in ragione dei quali l impianto è stato ammesso ai meccanismi di incentivazione ovvero alle garanzie d origine e/o, nell ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti. Il GSE, a valle dell istruttoria adotta un provvedimento espresso, motivato, di accoglimento o di diniego dell intervento. In particolare il GSE verifica: la conformità dell intervento alle presenti Regole Tecniche; la conformità dell intervento ai requisiti indicati dal Decreto ai sensi del quale l impianto ha beneficiato di incentivi ovvero delle garanzie d origine e/o dei prezzi minimi garantiti; la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dei benefici riconosciuti agli impianti. L esito della valutazione è comunicato dal GSE al Soggetto Responsabile entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione relativa all avvenuta installazione del/dei sistema/i d accumulo presso l impianto. Il termine di 90 giorni può essere sospeso in caso di carenze documentali che non consentano la corretta valutazione dell intervento realizzato o nel caso sia necessario interloquire con altre Amministrazioni o altri soggetti. In questo caso il GSE invia una comunicazione recante la sospensione del procedimento di valutazione e la richiesta di integrazione documentale, ove 17
18 necessaria, nell ambito della quale saranno concessi, in tal caso, al Soggetto Responsabile 30 giorni per l invio della documentazione richiesta. In caso di esito positivo, il GSE informa il Soggetto Responsabile specificando, nel caso di installazione di sistemi di accumulo presso impianti incentivati, i nuovi algoritmi che verranno utilizzati per la quantificazione dell energia elettrica che ha diritto agli incentivi, garanzie d origine e/o ai prezzi minimi garantiti a decorrere dalla data di attivazione delle apparecchiature di misura ovvero dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo (se più recente). Il provvedimento adottato dal GSE integra la convenzione originariamente sottoscritta dalle parti. In caso di esito negativo saranno comunicati al Soggetto Responsabile i motivi per i quali il GSE intende far decadere l impianto dal diritto a percepire gli incentivi e/o le garanzie d origine e/o i prezzi minimi garantiti concedendo al Soggetto Responsabile un termine di dieci giorni per l invio di eventuali osservazioni, ai sensi dell art. 10 bis della Legge 241/1990 (c.d. preavviso di rigetto). Il GSE sospende contestualmente l efficacia della convenzione, ove esistente, e l erogazione degli incentivi fino alla definizione del procedimento di valutazione. Decorso il termine suindicato, il GSE valuta la documentazione e le osservazioni eventualmente inviate dal Soggetto Responsabile e comunica entro 90 giorni, l esito del procedimento che può essere: a. Positivo il GSE informa il Soggetto Responsabile specificando, nel caso di installazione del sistema di accumulo presso impianti incentivati, i nuovi algoritmi che verranno utilizzati per la quantificazione dell energia elettrica che ha diritto agli incentivi, garanzie d origine e/o ai prezzi minimi garantiti a decorrere dalla data di attivazione delle apparecchiature di misura ovvero dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo (se più recente). Il provvedimento adottato dal GSE integra la convenzione originariamente sottoscritta dalle parti. b. Negativo l intervento di modifica realizzato non può essere accolto in quanto non conforme ai requisiti e alle condizioni di cui alle presenti Regole Tecniche. Il GSE comunica al Soggetto Responsabile i motivi di decadenza dal diritto a percepire gli incentivi e/o le garanzie d origine e/o i prezzi minimi garantiti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla realizzazione dell intervento, procedendo al recupero degli importi non dovuti, laddove necessario. 18
19 9. Contributo a copertura dei costi di istruttoria Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, attuativo dell art. 25 del Decreto Legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, ha approvato le tariffe a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno. A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere al GSE, antecedentemente alla presentazione della richiesta di valutazione preventiva del progetto e/o della comunicazione di fine installazione di sistemi di accumulo, un contributo per le spese di istruttoria relativo alle modifiche impiantistiche apportate, dipendente dalla tipologie di fonte (impianti fotovoltaici o impianti FER non fotovoltaici) e dalla potenza dell impianto interessata, secondo il seguente schema: modifiche in esercizio relative ad impianti fotovoltaici e richieste preventive a progetto di modifica di impianto (sostituzione di componenti dell impianto e spostamento dello stesso e variazioni: i) della tipologia installativa, ii) della configurazione elettrica, iii) del punto di connessione alla rete): i soggetti che effettuano una modifica impiantistica devono corrispondere al GSE un corrispettivo fisso pari a 50 euro a pratica, oltre ad un corrispettivo variabile di 2 euro a kw per i primi 20 kw e 1 euro a kw per i successivi. In caso di richiesta di sostituzione di moduli, il corrispettivo sarà applicato solo al numero dei kw sostituiti. Inoltre, gli stessi corrispettivi sono applicati alle richieste preventive a progetto di modifica di impianto che non rientrano in una delle categorie di modifica in esercizio sopra riportate; modifiche in esercizio relative ad impianti FER non fotovoltaici (modifica/ aggiornamento dei parametri caratteristici dell impianto, tra cui la sostituzione di componenti quali motori/alternatori/gruppi; ricalcolo della percentuale dei consumi degli ausiliari e delle perdite di linea e del trasformatore; richiesta di modifica/ricalcolo dei coefficienti g e W, rispettivamente, per rifacimenti parziali di impianti idroelettrici o termoelettrici a biomasse solide; pareri in merito al cambio di combustibile; richieste preventive a progetto di modifica di impianto non rientranti nelle categorie sopra riportate): per la copertura degli oneri in capo al GSE, i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e che effettuano una modifica impiantistica devono corrispondere al GSE stesso, anche mediante una compensazione degli incentivi spettanti, un contributo proporzionale ai kw soggetti a modifica, secondo quanto riportato nella tabella seguente. 19
20 10. Modalità di erogazione degli incentivi a seguito dell installazione del sistema d accumulo Erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili Il presente paragrafo illustra, di seguito, gli algoritmi che verranno utilizzati per la quantificazione dell energia elettrica con riferimento ai regimi incentivanti/ commerciale ricadenti nell ambito di applicazione delle presenti Regole. E fatta eccezione per gli algoritmi relativi al conto energia solare termodinamico, che verranno forniti in una successiva revisione del documento. Gli algoritmi contemplano, inoltre, la possibilità di avere, su base mensile, dei saldi negativi derivanti dalla maggiore energia assorbita dal sistema d accumulo rispetto all energia prodotta dall impianto di produzione che verranno registrati mediante una specifica grandezza energetica, indicata di seguito E Δ, e portati a computo delle competenze del mese successivo. Tali algoritmi si applicano, infine, a partire dalla data di attivazione delle apparecchiature di misura eventualmente installate/ sostituite a seguito dell installazione dei sistemi d accumulo ovvero dalla data di primo parallelo con la rete elettrica/ entrata in esercizio del sistema di accumulo (se più recente), e verranno comunicati al Soggetto Responsabile nell ambito del provvedimento espresso, motivato, di accoglimento o di diniego dell intervento di installazione di sistemi di accumulo Configurazione 1: sistema di accumulo integrato lato produzione monodirezionale Gli algoritmi per la determinazione dell energia elettrica che ha diritto agli incentivi o alle garanzie d origine e dell energia elettrica che ha diritto, nell ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti non subiscono modifiche rispetto alla situazione vigente. In tali casi non è infatti necessario 20