Source: http://docplayer.it/1318828-Regione-abruzzo-direzione-lavori-pubblici-servizio-idrico-integrato-gestione-integrata-dei-bacini-idrografici-difesa-del-suolo-e-della-costa.html
Timestamp: 2017-07-20 14:52:56+00:00
Document Index: 176895801

Matched Legal Cases: ['art. 86', 'art. 123', 'sentenza ', 'art. 27', 'art. 31', 'art. 18', 'art. 28', 'art. 44', 'art. 74', 'art. 2']

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA - PDF
REGIONE ABRUZZO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
Download "REGIONE ABRUZZO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA"
1 REGIONE ABRUZZO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ELABORATO N. TITOLO R 1.4-App.02 SCALA PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE APPENDICE 2 ALL ELABORATO R 1.4 QUADRO PROGRAMMATICO CODICE DOCUMENTO FILE STUDIO FINALIZZATO ALL INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI DEPURATIVE OTTIMALI DELLE ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON CARICO GENERATO INFERIORE A 2000 ABITANTI EQUIVALENTI PER LA REGIONE ABRUZZO Servizio Acque e Demanio Idrico Ufficio Qualità delle Acque dott.sa Sabrina DI GIUSEPPE Responsabile Ufficio Qualità Acque dott.sa Tiziana DI LORENZO Collaboratore dott.sa Patrizia VIGNINI Collaboratore Ing. Pierluigi CAPUTI Direttore Regionale Ing. Bruno FABIOCCHI Dirigente del Servizio EMISSIONE DEFINITIVA A. Ortolina G. Grancini REV DATA MOTIVO REDATTO APPROVATO2 1 I Emissione A. Ortolina F. Taglioretti G. Grancini Rev. Oggetto Redatto Verificato Approvato Data I3 PREMESSA Molti degli insediamenti urbani di piccole dimensioni inferiori a AE, presenti nel territorio rurale collinare e pedemontano dell Abruzzo, sono privi di impianto di depurazione delle acque centralizzato oppure dotati di impianti vetusti ed inadeguati. Il largo utilizzo di fosse settiche quale prevalente sistema di depurazione, non solo a servizio delle piccolissime potenzialità, comporta un impatto diffuso sul territorio e sulla risorsa idrica sotterranea ed un gap qualitativo non trascurabile delle acque superficiali rispetto agli obiettivi comunitari proiettati al E interesse dell Amministrazione trovare una politica di tutela delle acque ed una strategia depurativa per gli insediamenti minori, attraverso soluzioni affidabili, di costo relativamente limitato e di contenuto impegno manutentivo, che soddisfino le richieste di qualità del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 per il recapito delle acque reflue trattate nei corpo idrici superficiali. La soluzione o le soluzioni devono soddisfare alcuni criteri multiobiettivo: massimizzare i rendimenti depurativi previsti; minimizzare i costi di manutenzione e gestione; garantire la compatibilità ambientale e minimizzare l impatto; rispettare la naturalità del territorio e delle fasce fluviali/aree golenali. La ricerca di soluzioni, differenziate a seconda delle situazioni reali degli insediamenti, che abbiano un carattere di validità a scala regionale e che possano consentire di avviare una procedura di finanziamento da parte dei Comuni interessati, passa attraverso: una fase di pre-analisi, oggetto del presente studio; un successivo studio di fattibilità tecnico economica su alcuni insediamenti campione significativi e rappresentativi della situazione abruzzese, ancora oggetto del presente studio; una ulteriore fase prototipale di progettazione di alcuni interventi pilota selezionati e di sperimentazione ed una fase di analisi complessiva di un programma di intervento a scala regionale, da attivare alla fine del presente studio di fattibilità. Al momento della redazione del presente documento era in vigore la L.R n.17, concernente Norme regionali contenenti l attuazione della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i e disposizioni in materia di personale. che disciplinava, al Capo III, i limiti e gli indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane con un numero di abitanti equivalenti inferiori a La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 68 del 2010, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L.R. 17/2008 per violazione dell'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo in relazione all'art. 123 Cost.. La sentenza della Corte Costituzionale non è entrata nel merito dei contenuti della norma e considerata l importanza e l urgenza di riempire il vuoto normativo che si è venuto a creare con la Sentenza Costituzionale n. 68/2010, 14 è in corso l approvazione di un progetto di legge con i medesimi contenuti della L.R. 17/08; pertanto gli specifici riferimenti alla L.R. 17/08 ed ai suoi contenuti riportati nel presente documento sono da ritenersi tecnicamente validi. FINALITÀ DEL DOCUMENTO L obiettivo che la Regione Abruzzo intende conseguire con il presente studio è di disporre degli strumenti necessari ad indirizzare, a livello di pianificazione regionale, la scelta tra le diverse possibili soluzioni tipologiche di impianti di depurazione delle acque reflue provenienti dai piccoli centri abitati dell Abruzzo (agglomerati con meno di A.E.), tenuto conto della nuova normativa regionale approvata con L.R n.17, concernente Norme regionali contenenti l attuazione della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale. Le configurazioni impiantistiche (tecnologiche e naturalistiche) che sono state analizzate nel corso dello studio sono state diversificate in funzione sia degli obiettivi di qualità che si vogliono conseguire sul corpo idrico ricettore rispetto alla classificazione attuale dello stesso (analisi del gap qualitativo), che della compatibilità dei limiti proposti agli scarichi, per le diverse tipologie di agglomerati, con le tecnologie depurative disponibili ed applicabili con criteri di economicità, affidabilità e semplicità gestionale. Nella panoramica delle tecnologie depurative disponibili ed applicabili si è anche tenuto conto della dimensione e configurazione insediativa, delle condizioni morfologiche, geografiche e climatiche, come pure delle condizioni infrastrutturali degli insediamenti, oltre che di particolari esigenze di tutela dell area (area vulnerabile ai nitrati, area sensibile, ecc.). Per conseguire l obiettivo di qualità sopra richiamato in funzione delle caratteristiche dell area, lo studio è stato articolato. su tre momenti operativi fondamentali: a. individuazione di un set di tipologie insediative rappresentative e significative della realtà abruzzese, su cui avviare un attività prototipale di indagine ed approfondimento in merito al tema della depurazione delle acque reflue; b. proposta e scelta di soluzioni tecnologiche depurative delle acque reflue per un campione ristretto di realtà insediative, nell ambito del set di cui al punto a, rappresentative della realtà Abruzzese; c. indicazione di indirizzi generali per una politica regionale di tutela delle acque finalizzata alla soluzione dei problemi di depurazione degli agglomerati con meno di A.E., mediante l individuazione di criteri e di soluzioni più idonee a soddisfare le esigenze dei singoli centri abitati, nel pieno rispetto delle direttive del D.Lgs. 152/06 e in relazione alla legge regionale recentemente approvata e precedentemente indicata. 25 Il presente documento recepisce pertanto le indicazioni normative approvate sui limiti richiesti per gli interventi a valle dei piccoli agglomerati e fornisce una serie di elementi di carattere tecnico e funzionale che sono giustificativi, sulla base di un bilancio del carico potenziale ed effettivo, delle proposte normative adottate. Il quadro complessivo che viene presentato deve consentire anche di guidare l ente locale proponente nelle procedure autorizzative e nella predisposizione di progettualità di interventi di depurazione delle acque. A tale scopo, nella parte conclusiva, il documento di indirizzo descrive i contenuti di un protocollo operativo per la presentazione di proposte progettuali. 36 1 AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1.1 NORMATIVA GENERALE SUI PICCOLI IMPIANTI Sulla base della Legge 319/1976, della Legge 690/1976 e della Delibera Interministeriale del 20 dicembre 1980 le Regioni hanno elaborato, sia pure con tempistiche molto diverse, i Piani Regionali di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.); essi tuttavia non sono i soli provvedimenti a tutela delle acque: spesso la disciplina degli scarichi è contenuta in apposite Leggi regionali, Delibere dei Consigli e delle Giunte regionali, più volte aggiornate e modificate nel corso degli anni. L'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999 ha comportato la necessità di riadeguare le discipline regionali degli scarichi; esso infatti ha portato alcune importanti novità rispetto alla Legge 319/1976, tra cui: scadenze per la realizzazione delle reti fognarie negli agglomerati (art. 27); scadenze per l adeguamento degli scarichi esistenti ai nuovi limiti (art. 31); definizione delle aree sensibili, che le Regioni devono individuare e ridefinire entro il proprio territorio ogni 4 anni (art. 18 e Allegato 6); ora le Regioni non possono fissare limiti più tolleranti di quelli previsti dal D.Lgs. 152/1999 (art. 28) non solo per le sostanze pericolose (tab. 5 All. 5) ma anche per COD, BOD5, SST per depuratori di acque reflue urbane da almeno AE (tab. 1 AH. 5), per azoto totale e fosforo totale per depuratori di acque reflue urbane che recapitano in aree sensibili (tab. 2 All. 5), per alcuni composti pericolosi in termini di mg/kg prodotto nei cicli produttivi di cui alla tab. 3/A All. 5; entro il 31 dicembre 2004 le Regioni devono approvare i propri Piani di Tutela delle Acque sulla base degli obiettivi fissati dalle Autorità di bacino (art. 44). Il D.Lgs. 152/2006 posticipa al 31 dicembre 2008 l'approvazione dei Piani di Tutela delle Acque da parte delle Regioni. Al momento della stesura di questa relazione tutte le Regioni hanno una propria disciplina degli scarichi, ma non tutte l hanno aggiornata al D.Lgs. 152/1999: in alcune sono ancora in vigore i P.R.R.A. elaborati sulla base della Legge 319/1976, che quindi coesistono con il D.Lgs. l52/1999 (e ovviamente in caso di limiti allo scarico diversi, gli effluenti dei depuratori devono rispettare i valori più restrittivi). I criteri su cui le Regioni basano la propria disciplina degli scarichi sono differenti da una all'altra, e in particolare: 47 la maggior parte delle Regioni ha stabilito limiti allo scarico differenti secondo la potenzialità trattata, generalmente in termini di A.E. ma in qualche caso anche in termini di portata (m 3 /d); molte Regioni prescrivono limiti allo scarico differenti secondo i corpi ricettori, e in qualche caso indicano "trattamenti appropriati" per gli impianti sotto AE; alcune Regioni hanno individuato nel proprio territorio zone a differente sensibilità ambientale (ancor prima delle aree sensibili di cui al D.Lgs. 152/1999) e quindi hanno stabilito limiti allo scarico differenti da zona a zona; quasi tutte le Regioni richiamano la D.I. del 4 febbraio 1977 per il trattamento degli scarichi di insediamenti isolati che non recapitano in fognatura; la Lombardia e l Emilia Romagna, come altre Regioni, hanno stabilito norme tecniche per la progettazione di impianti di trattamento dei reflui di insediamenti con meno di A.E. In Tabella 1.1 è raffrontata la disciplina degli scarichi di alcune Regioni italiane sotto gli aspetti più salienti: provvedimento/i in cui è contenuta la disciplina degli scarichi; criteri per ammettere uno scarico e per stabilire i limiti di emissione; prescrizioni o indicazioni di alcuni trattamenti "appropriati" per il trattamento degli scarichi dei piccoli impianti di depurazione. Regione o prov. autonoma Disciplina degli scarichi PRRA e agg. PTA e agg. Tabella 1.1: criteri generali di disciplina degli scarichi di alcune Regioni italiane. DCR DGR Zona o bacino idrografico Criteri per ammettere e disciplinare gli scarichi Recapito dello scarico Potenzialità (AE) Altro Tipo di trattamenti degli scarichi Norma tecnica Trattamenti appropriati Richiama la DI 4/2/77 Emilia Romagna X X X X X X Friuli Venezia- Giulia X X X X X X Liguria X X X X Lombardia X X X X X X Piemonte X X X X X Sardegna X X X X X X Sicilia X X X X X Toscana X X X X X Provincia Bolzano X X X X Provincia Trento X X X X Valle d'aosta X X X X X X Veneto X (non attivo) X X X X X 58 1.2 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI A LIVELLO REGIONALE Si riportano nel seguito alcuni esempi di disciplina degli scarichi e valori limite adottati da alcune Regioni italiane, nell ambito dei relativi PTA EMILIA ROMAGNA La disciplina degli scarichi è contenuta nel P.T.A. che richiama la Delibera della Giunta Regionale n del In particolare sono distinti gli scarichi delle pubbliche fognature (recapito in acque dolci superficiali o marino-costiere) da quelli degli insediamenti isolati non allacciati alla rete fognaria. Gli scarichi di potenzialità superiore a A.E. devono rispettare i limiti della tab. 1 All. 5 del D.Lgs. 152/1999 (ora D.Lgs. 152/2006); per gli scarichi di fognature al servizio di meno di A.E. e di insediamenti isolati le prescrizioni (trattamenti appropriati e limiti di emissione) sono riassunte in Tabella 1.2. Fra i sistemi previsti dalla D.I. del 412/1977 la Delibera non ammette più il pozzo assorbente, fatte rare eccezioni limitate a scarichi già esistenti. Inoltre la Delibera comprende anche una parte tecnica che stabilisce le principali caratteristiche costruttive dei sistemi di trattamento per scarichi da meno di A.E. e criteri per il loro dimensionamento. Tabella 1.2: disciplina degli scarichi e valori limite in Emilia Romagna. AE Tipo di trattamento Valori limite < 50 Trattamenti indicati nella DI 4/2/1977 se scarico in acque superficiali si adottano i limiti della classe successiva. Scarichi fognari Insediamenti isolati < 50 Scarichi esistenti: vasca Imhoff; Nuovi scarichi: trattamenti previsti nella classe successiva. Filtri percolatori, biodischi, fanghi attivi ad ossidazione prolungata, lagunaggio, fitodepurazione. Degrassatore, vasca Imhoff, disco biologico, filtro percolatore, fanghi attivi ad ossidazione prolungata, fitodepurazione, subirrigazione Degrassatore, vasca Imhoff, disco biologico, filtro percolatore, fanghi attivi ad ossidazione prolungata, fitodepurazione, subirrigazione SST: max 50% del valore a monte e comunque <200 mg/l BOD: max 70% del valore a monte e comunque <250mg/l COD: max 70% del valore a monte e comunque <500 mg/l SST < 80 mg/l BOD < 40 mg/l COD < 160 mg/l azoto ammoniacale < 25 mg/l grassi ed oli < 20 mg/l Nessun limite. SST < 80 mg/l BOD < 40 mg/l COD < 160 mg/l azoto ammoniacale < 25 mg/l grassi ed oli < 20 mg/l 69 1.2.2 LOMBARDIA La disciplina degli scarichi è stabilita dal Regolamento Regionale n. 3/2006 e prevede regimi diversi per gli scarichi delle pubbliche fognature secondo la potenzialità dello scarico e il recapito. La Regione ha individuato aree sensibili (corpi lacuali) e aree vulnerabili, in cui i limiti sono più severi. I trattamenti appropriati per gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 2.000AE sono riportati nella Delibera Regionale n. 8/2006, che stabilisce anche le norme per la realizzazione dei sistemi di trattamento appropriati per gli scarichi degli insediamenti isolati (Tab. 1.3). Scarichi fognari Insediamenti isolati Tabella 1.3: disciplina degli scarichi e valori limite in Lombardia. Numero AE Tipo trattamento Valori limite 50< AE< 100 Fosse Imhoff Materiali sedimentabili < 0,5 ml/l 100< AE< < AE< in acque superficiali 400< AE< nel suolo (vietato in aree vulnerabili) < 50 >50 Fossa settica o fossa SST < 80 mg/l Imhoff seguita da BOD < 60 mg/l fitodepurazione o lagunaggio; oppure COD < 160 mg/l trattamento biologico grassi ed oli < 20 mg/l Trattamento secondario SST < 60 mg/l BOD < 40 mg/l COD < 160 mg/l azoto ammoniacale < 25 mg/l azoto totale < 40 mg/l grassi ed oli < 20 mg SST < 35 mg/l Trattamento secondario BOD < 25 mg/l che assicuri il rispetto COD < 125 mg/l della Tabella 3 Legge Regionale azoto totale < 30 mg/l Fosse settiche o Imhoff con subirrigazione fosforo totale < 4 mg/l SST < 80 mg/l BOD < 40 mg/l COD < 160 mg/l azoto ammoniacale < 25 mg/l grassi ed oli < 20 mg/l SST < 80 mg/l Come disciplina BOD < 40 mg/l degli scarichi fognari della COD < 160 mg/l medesima potenzialità azoto ammoniacale < 25 mg/l grassi ed oli < 20 mg/l 710 1.3 REGIONE ABRUZZO: QUADRO NORMATIVO VIGENTE E PROPOSTE IN ESSERE La normativa regionale abruzzese in materia di scarichi era originariamente costituita dalla L.R. 43/81 Disciplina degli scarichi della pubblica fognatura. Tale L.R. 43/81 - Disciplina degli scarichi della pubblica fognatura - suddivide gli impianti in 6 classi, in funzione della capacità di trattamento, espressa in termini di AE: Classe I: con meno di 250 AE; Classe II: tra 250 e AE; Classe III: tra e AE; Classe IV: tra e AE; Classe V: tra e AE; Classe VI: superiore a AE. Pertanto, gran parte degli insediamenti minori e delle frazioni degli insediamenti maggiori ricadono nelle classi I, II e III. Per ciascuna classe la L.R. indica trattamenti appropriati (riportati nell Annesso A) e limiti allo scarico (riportati nell Annesso B). In termini di trattamenti appropriati, il testo di legge suggerisce: Classe I: adozione di fosse Imhoff in tutti i casi in cui il ricettore non è destinato all'uso idropotabile, alla molluschi-coltura o alla balneazione; in questi casi sarà adottato un sistema ad ossidazione prolungata con clorazione finale dell'effluente. Classe II: adozione di fosse Imhoff, eventualmente ampliabili con percolatori e sedimentazione secondaria; il progetto dell'impianto deve prevedere il trattamento completo. La fase di filtrazione biologica verrà realizzata solamente se le caratteristiche del corpo ricettore ne evidenziano la necessità; se il ricettore è destinato ad uso idropotabile, alla molluschicoltura od alla balneazione si applicherà quanto previsto nel medesimo caso per la classe I. Classe III: impianti percolatori a basso carico, preceduti e seguiti da sedimentazione; quando gli impianti siano realizzati in zone soggette a lunghi periodi di gelo si può ricorrere ad impianti a rotori biologici o similari, eventualmente al coperto. Per impianti realizzati a meno di 10 km da invasi naturali o artificiali, si deve ricorrere ad impianti a fanghi attivi con precipitazione simultanea del fosforo. Classe IV: impianti percolatori ad alto carico con sedimentazione primaria e secondaria e ricircolo del fango, tutte le volte che le condizioni climatiche e le prevalenze geodetiche lo consentono. In alternativa a ciò sono adottabili impianti a fanghi attivi con digestione aerobica del fango e letti di 811 essiccamento. Per impianti realizzati a meno di 10 km. da invasi naturali ed artificiali si deve prevedere la precipitazione simultanea del fosforo. Classe V: impianti a fanghi attivi con digestione aerobica del fango e letti di essiccamento o altre soluzioni per le quali sia possibile dimostrare che consentirebbero elevate economie di gestione. L'impianto deve essere custodito e, pertanto, il progetto deve prevedere un edificio per il laboratorio, sala controllo, magazzino ed eventualmente abitazione del custode. Per impianti realizzati a meno di 10 km. da invasi naturali ed artificiali si deve prevedere la partecipazione simultanea del fosforo. Classe VI: impianto a fanghi attivi che prevedano il trattamento terziario; le fasi di defosfatazione e di nitrificazione - denitrificazione saranno realizzate solo in caso di necessità, in riferimento alle caratteristiche del ricettore. Il progetto deve contenere una valutazione economica del costo di gestione anaerobica e di disidratazione dei fanghi. L'impianto deve essere custodito e pertanto si deve prevedere la realizzazione di un edificio per il laboratorio, sala controllo, magazzino ed eventualmente abitazione del custode. Viene inoltre segnalato che tutti gli impianti di depurazione da realizzare per scarichi con popolazione fluttuante per valori superiori al 40% degli AE normalmente allacciati devono prevedere un'ampia flessibilità di gestione, quale, ad esempio, l'utilizzazione di linee di trattamento in parallelo. In sintesi, i limiti ammessi allo scarico sono i seguenti: Classi I e II Materiali sedimentabili Materiali in sospensione Classi III e IV Materiali sedimentabili Materiali in sospensione 2 ml/l 150 mg /l 1 ml/l 100 mg /l Classi V e VI D.Lgs. 319/1976, con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 650/1979. In seguito, come recepimento del D.Lgs. 152/99, è stata promulgata la L.R. 60/01, che imponeva, a partire dal giorno , anche a tutti gli impianti inferiori a AE, di adottare agli scarichi i valori indicati per impianti superiori a tale potenzialità dalla Tab. 1 del suddetto D.Lgs. Il 24 Novembre 2008 è stata approvata la Legge Regionale n. 17 Norme regionali contenenti l attuazione dellla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Per le finalità del presente studio, particolare interesse riveste il Capo III (Limiti ed indirizzi tecnici per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di AE e per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili) della suddetta legge. In particolare, la Tabella B richiamata all Articolo 5 riporta indicazioni circa i trattamenti appropriati per lo scarico su suolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili, in funzione della dimensione dell agglomerato: 912 Agglomerato, insediamento, installazione o edificio isolato fino a 50 AE Agglomerato, insediamento, installazione o edificio isolato da 50 a 100 AE Agglomerato, insediamento, installazione o edificio isolato superiori a 100 AE Vasca Imhoff seguita da subirrigazione o da fitodepurazione a flusso subsuperficiale Vasca Imhoff seguita da filtro batterico percolatore o fitodepurazione. In caso di presenza di mensa/ristorazione o simili, deve essere installato un degrassatore/disoleatore. Sistemi appropriati in grado di rispettare i limiti da Tabella 4 dell Allegato 5 al D.Lgs 152/06. Le indicazioni relative ai limiti allo scarico in corpi idrici superficiali sono riportate nell Articolo 6 della L.R.17/08 Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane,domestiche ed assimilabili, provenienti da agglomerati < AE e da insediamenti e edifici isolati. I limiti sono riportati nell allegata Tabella C per il primo anno di applicazione della Legge, all allegata Tabella Cbis per gli anni successivi. Tabella C Dimensione agglomerato Limiti Agglomerati fino a 250 a.e. SST 150 mg/l (50% riduzione ingresso/uscita) Agglomerati da 251 a.e. a 1000 a.e. Agglomerati da 1001 a 2000 a.e. SST 100 mg/l BOD 60 mg/l COD 160 mg/l SST 80 mg/l BOD 40 mg/l COD 160 mg/l Tabella Cbis Dimensione agglomerato Agglomerati fino a 250 a.e. Limiti SST: non più del 50% del valore a monte dell impianto e comunque 200 mg/l BOD5: non più del 70% del valore a monte 1013 Agglomerati da 251 a.e. a 2000 a.e. dell impianto e comunque 250 mg/l COD: non più del 70% del valore a monte dell impianto e comunque 500 mg/l SST 80 mg/l BOD 40 mg/l COD 160 mg/l Azoto Ammoniacale: 25 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: 20mg/l Il completamento del Piano di Tutela e lo studio particolare sulle tematiche depurative degli agglomerati minori di AE è ora in condizione di rimuovere le incertezze attuali e modulare una disciplina degli scarichi che sia in linea con le tecnologie attuali e con criteri di rispetto degli obiettivi comunitari di recupero al 2015 della qualità delle acque. 1114 2 INDIRIZZI GENERALI PER LE SCELTE FUNZIONALI DEI TRATTAMENTI DEPURATIVI PER POTENZIALITÀ < AE Con riferimento alle linee guida inerenti le principali tipologie impiantistiche applicabili alle potenzialità inferiori a AE, vengono di seguito riportati alcuni dei principali indirizzi operativi che si ritiene di suggerire per pervenire alle più adeguate scelte funzionali in rapporto alle esigenze emerse nell ambito del Piano di Tutela della Acque (PTA) in materia di trattamento delle acque reflue. Gli indirizzi di seguito evidenziati risultano articolati come proposte di tipo generale.. Essi sono stati articolati, limitatamente al trattamento delle acque reflue, in alcuni punti principali di cui si ritiene comunque indispensabile un successivo sviluppo di approfondimento in sede di pianificazione e redazione di specifica normativa tecnica regionale. Al fine di pervenire ad un unico standard regionale di riferimento per gli impianti di piccola potenzialità, inferiore a AE, i principali indirizzi suggeriti riguardano: la necessità di corretta individuazione della potenzialità di riferimento impiantistico ferme restando le definizioni tecniche di cui all art. 74 del D.Lgs. 152/2006 risulta di grande rilevanza, ai sensi della direttiva 91/271/CEE e del D.Lgs. 152/2006 stesso (Parte terza), la definizione dei cosiddetti agglomerati nonché degli insediamenti, installazioni ed edifici isolati, per tutti i fini inerenti la materia scarichi e trattamento dei reflui, in modo da uniformare e rendere chiara l applicabilità dei criteri impiantistici e dei relativi limiti allo scarico richiesti per le potenzialità in questione. Nel caso degli agglomerati si suggerisce di legare la definizione alle caratteristiche territoriali e morfologiche dei siti, nonché, ove disponibili i dati, allo sviluppo delle reti fognarie esistenti e/o di progetto. In particolare il concetto di agglomerato dovrebbe essere collegato al principio di frazionabilità di un insediamento, che deve impedire l adozione di limiti agli scarichi meno restrittivi, qualora dal frazionamento risultassero degli insediamenti inferiori a 2000 AE o addirittura inferiori a 250 AE. Il frazionamento di un unità amministrativa in più agglomerati risulterebbe giustificato solamente in situazioni di complessità morfologica e/o discontinuità urbanistica evidente e/o recapito in corpi idrici diversi Sono state normate dalla L.R n.17 le definizioni di acque reflue domestiche (e quelle, di varia natura, ad esse assimilabili) e di acque reflue industriali, tenendo conto per tale ultima definizione del grado di pericolosità di ciascuna tipologia in rapporto al contesto territoriale in cui essa viene immessa, con quindi necessità di applicazione di limiti più o meno restrittivi a monte e a valle del trattamento depurativo finale; 1215 definizione del recapito terminale dei trattamenti: si ritiene debbano essere individuate in maniera univoca e non interpretabile le definizioni di scarico in corpo idrico superficiale (fosso, torrente, fiume, stagno, lago, mare, ecc ) e di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, anche in relazione ai regimi di deflusso idrico riscontrati in ambito regionale ed ai parametri di tutela ambientale individuati per ciascun corpo idrico o bacino idrografico interessato; 1 distinzione tra strutture esistenti e opere di progetto: si ritiene debbano essere individuate le definizioni di opere/strutture/reti esistenti ed opere/strutture/reti nuove introducendo nelle due categorie anche le attività di progettazione ed appalto in essere, previa verifica del loro stato di attuazione. La distinzione va operata in relazione alle esigenze di definizione di adeguati periodi temporali necessari per l adeguamento impiantistico delle strutture depurative esistenti, riscontrate non conformi ai nuovi criteri e limiti allo scarico definiti in ambito regionale; definizione dei limiti chimico/fisici allo scarico per classe di potenzialità: tale definizione risulta legata sia alla tipologia impiantistica che alle caratteristiche del recapito terminale delle acque trattate. In relazione alle tipologie impiantistiche già individuate nelle Linee guida precedentemente citate, si fa riferimento, nel presente documento, ai limiti allo scarico contenuti nella L.R.17/08. La scelta dei limiti più appropriati deve tuttavia tener conto di alcune peculiarità del territorio abruzzese differenziando ad esempio i limiti non solo in ragione alle classi di potenzialità ed al tipo di recapito, ma anche ad esempio in relazione alla quota altimetrica così come effettuato in altre Regioni italiane, alle cui tabulazioni potrà farsi riferimento per l individuazione dei valori da utilizzare. In alternativa o in abbinamento al criterio di cui sopra potranno eventualmente essere introdotti anche criteri legati alle efficienze di abbattimento dei principali inquinanti, BOD 5, COD ed SST in particolare, anche in tal caso distinti per classi di potenzialità, tipo di recapito e, per l Abruzzo, altitudine. 1 A titolo esemplificativo, nel caso della Regione Marche, gli scarichi in un corso d acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni all anno, riferiti ad un anno idrologico medio, ovvero in un corpo idrico non significativo, sono considerati scarichi in corpo idrico superficiale. In tali casi, l autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee. A tal fine, la documentazione per il rilascio dell autorizzazione allo scarico deve comprendere idonea relazione che descriva l andamento delle portate, riferito all anno idrologico medio, del corso d acqua interessato dallo scarico. 1316 A titolo esemplificativo del suddetto criterio, si riportano le capacità di abbattimento minime degli inquinanti definite dalla Regione Marche in sede di PTUA: 50% relativamente ai parametri BOD 5, COD, e 70% per il parametro solidi sospesi, nel caso di impianti sino a 50 AE; 60% relativamente ai parametri BOD 5, COD, e 75% per il parametro solidi sospesi, nel caso di impianti da 50 a AE (entro il le percentuali dovranno incrementarsi al 70% e rispettivamente all 85%); 70% relativamente ai parametri BOD 5, COD, e 90% per il parametro solidi sospesi, nel caso di impianti da a AE (entro il le percentuali dovranno incrementarsi all 85% e rispettivamente al 95%). definizione dei limiti batteriologici allo scarico per classe di potenzialità: nel caso degli impianti sino a AE si suggerisce di richiedere l obbligatorietà di tale trattamento nei casi in cui gli scarichi dei sistemi depurativi avvengano in corpi idrici utilizzati o correlati a sistemi di prelievo idropotabile, demandandone comunque l applicazione e la definizione del limite per il parametro E.coli all Ente incaricato del rilascio dell autorizzazione allo scarico in relazione alle singole situazioni locali. In analogia a quanto operato su scala nazionale, si ritiene debbano essere fissate scadenze temporali per la sostituzione dei sistemi di disinfezione a clorazione con altri sistemi alternativi privi di cloro. 1417 3 ELEMENTI DI INQUADRAMENTO A SUPPORTO DELLA PROGETTUALITÀ Nel corso dello studio sono stati indagati aspetti di carattere generale che sono risultati essenziali per la corretta valutazione della problematica in oggetto e della selezione dei siti campione, caratterizzati da una specifica categoria di sistema depurativo in essere. Tali situazioni selezionate sono state oggetto di studio di fattibilità tipologico, dal quale sono emerse le funzionalità delle possibili soluzioni, i limiti di concentrazione raggiungibili allo scarico ed elementi economici parametrizzati. La Regione Abruzzo ritiene fondamentale che tutti gli interventi di risanamento per piccoli insediamenti seguano la medesima impostazione, allo scopo di disporre di un futuro piano degli interventi omogeneo. A tale scopo il Servizio Acque e Demanio della Regione Abruzzo è in condizione di mettere a disposizione, attraverso un Sistema Informativo, un quadro conoscitivo che riguarda: struttura demografica e stime complessive dei carichi; ripartizione territoriale; variabilità del carico e fattori climatici. Nel seguito vengono presentati alcuni elementi conoscitivi di carattere generale. 3.1 LA STRUTTURA DEMOGRAFICA Utilizzando le informazioni anagrafiche disponibili (ISTAT, 2005), nella successiva Tabella 3.1 viene riportata la distribuzione statistica degli insediamenti e dei relativi AE, ripartita per diverse classi degli insediamenti. Tabella 3.1: distribuzione statistica degli insediamenti e dei relativi AE, per diverse classi Suddivisione per classi N insediamenti % AE % < 250 AE ,8% ,1% < AE ,9% ,7% < AE 182 8,8% ,9% < AE 185 8,9% ,3% > AE 53 2,6% ,9% Totale % %- Si osserva che l applicazione della normativa nazionale sugli scarichi (AE > 2.000) riguarda l 11,5 % degli insediamenti ma l 82,2 % degli abitanti equivalenti. Tuttavia la quota residua non può essere ritenuta trascurabile, 1518 per cui l adozione della normativa regionale agli scarichi degli insediamenti minori appare del tutto coerente e giustificata. La dislocazione territoriale dei vari nuclei insediativi suddivisi in centri principali ed in centri minori/frazioni della Regione Abruzzo è riportata nella TAV. 1. Nella carta sono identificabili gli insediamenti ripartiti secondo le classi degli AE indicate dalle leggi (<250 AE, < AE, < AE, < AE, > AE) Per il calcolo degli abitanti equivalenti si è fatto riferimento ai dati dell ISTAT che riportano gli abitanti residenti, la stima dei fluttuanti, la componente industriale, etc. In tale modo si è tenuto conto della definizione di agglomerato indicata dal Ministero dell Ambiente per adeguarsi alla Direttiva europea 91/271, che ritiene opportuno valutare il massimo carico potenziale per il dimensionamento degli impianti di depurazione. Ciò determina una possibile sovrastima del carico effettivo ma appare senz altro cautelativa nella fase di dimensionamento capacitivo del processo depurativo. 3.2 CARICHI POTENZIALI E CARICHI EFFETTIVI: RUOLO DEGLI INSEDIAMENTI MINORI Per suffragare la validità della proposta di legge regionale sugli scarichi degli insediamenti minori e di affidabilità e significatività di carattere ambientale dei limiti proposti agli scarichi, si è ritenuto opportuno comparare le risultanze di una politica differenziata sulla depurazione delle acque, valutando dapprima il grado di efficacia dell adozione della Legge 152/06 ai soli scarichi degli insediamenti maggiori e successivamente quello derivante dall applicazione dei limiti regionali agli scarichi degli insediamenti minori ANALISI GLOBALE DEL CARICO POTENZIALE A SCALA REGIONALE Per rispondere in maniera adeguata alla precedente domanda, sono stati calcolati i carichi potenziali di BOD e COD, a scala complessiva regionale, derivanti dal numero di abitanti equivalenti, dal carico standard unitario in grammi/giorno prodotti per AE e da un consumo d acqua pro-capite pari a 250 l/s, omni comprensivo. I dati di carico potenziale sono stati poi ripartiti per classi di AE, corrispondenti ai vari limiti di legge precedentemente dichiarati. Il contributo complessivo delle varie classi è indicato nella Tab 3.2 per il BOD e nella Tab. 3.3 per il COD e riprodotto nell istogramma di Figura 3.1. In particolare emerge che il contributo al carico degli insediamenti minori è dell ordine del 17,7 % e quindi assolutamente non trascurabile, in una logica di pianificazione depurativa regionale. 1619 Figura 3.1: contributo delle varie classi di A.E. alla stima del carico potenziale ANALISI GLOBALE DEL CARICO EFFETTIVO A SCALA REGIONALE Nelle seguenti tabelle (Tabella 3.2 e Tabella 3.3) sono riportati, in relazione alle varie classi di Abitanti Equivalenti (A.E.), le stime globali dei carichi potenziali sia di BOD che di COD; inoltre, sono riportate le stime derivanti dall applicazione, prima della sola normativa nazionale agli insediamenti > A.E. e, successivamente, dall applicazione anche delle nuove direttive regionali sui limiti agli scarichi dei piccoli insediamenti. Suddivisione per classi Tabella 3.2: carichi potenziali ed effettivi di BOD. Carico potenziale BOD (T/anno) % Carico effettivo BOD (T/anno) Applicazione D.Lgs. 152/06 % Carico effettivo BOD (T/anno) Applicazione D.Lgs.152/06 e D.L.17/08 <250 AE , ,8 < AE , , ,1 < AE , ,8 < AE , ,4 > AE , ,8 Totale % 1720 Suddivisione per classi Tabella 3.3: carichi potenziali ed effettivi di COD. Carico potenziale COD (T/anno) % Carico effettivo COD (T/anno) Applicazione D.Lgs. 152/06 % Carico effettivo COD (T/anno) Applicazione D.Lgs.152/06 e D.L. 17/08 <250 AE , ,4 < AE , ,8 < AE , ,9 < AE , ,0 > AE , ,9 Totale % Applicazione della normativa nazionale L applicazione del D.Lgs. 152/06 a tutti e soli gli insediamenti > AE determina un abbattimento ed un carico effettivo residuo complessivo (riportato nelle precedenti Tabelle) che è il 26 % e il 39 % del carico potenziale complessivo per BOD e COD rispettivamente. Di questo carico effettivo residuo di BOD il 67.3 % deriva da insediamenti <2.000 AE, il cui processo depurativo viene demandato alla regolamentazione regionale approvata. L analogo valore per il COD è pari al 45.3 %. Tali percentuali residue non si possono ritenere trascurabili nella Regione Abruzzo, anzi sono la dimostrazione dell esigenza di un intervento normativo così come indicato dalla L.R. 17/08. I risultati dell applicazione dei limiti agli scarichi indicati dalla normativa nazionale sono riportati nell istogramma di Fig. 3.2 per il BOD e di Fig. 3.3 per il COD, sia in termini di carico assoluto che in termini relativi percentuali. La linea tratteggiata riportata negli istogrammi indica il range di applicabilità della normativa nazionale. 18 Vedere altro
Fitodepurazione per frazioni e comunità isolate Iridra Srl fitodepurazione e gestione sostenibile delle acque via la Marmora 51, 50121 Firenze Tel. 055470729 Fax 055475593 www.iridra.com Frazioni e comunità Dettagli RELAZIONE DI ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA
TAVOLO TECNICO INTERAGENZIALE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE RELAZIONE DI ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA Enio Decorte (Referente di ARPA Friuli Venezia Giulia nel Tavolo Tecnico) Quadro storico Dettagli PICCOLI IMPIANTI: POTENZIAMENTO O DISMISSIONE? DUE CASI
PICCOLI IMPIANTI: POTENZIAMENTO O DISMISSIONE? DUE CASI DI STUDIO Ing. L. Falletti PICCOLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE: UPGRADE, OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE O DISMISSIONE? Verona, 26 Ottobre 2011 I piccoli impianti Dettagli IL RUOLO DELLE REGIONI PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI ACQUE DI SCARICO
IL RUOLO DELLE REGIONI PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI ACQUE DI SCARICO Infrazioni comunitarie in materia di qualità TORINO delle -acque 14 aprile potabili 2011 e di adempimenti relativi alle Dettagli CENSIMENTO DELLE ACQUE PER USO CIVILE 2013 (dati 2012)
CENSIMENTO DELLE ACQUE PER USO CIVILE 0 (dati 0) SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL ENTE GESTORE (Controllare ed eventualmente modificare i dati identificativi del Gestore). DATI IDENTIFICATIVI DELL Dettagli ALLA PROVINCIA DI NOVARA da bollo P.ZA MATTEOTTI, 1
marca ALLA PROVINCIA DI NOVARA da bollo P.ZA MATTEOTTI, 1 28100 NOVARA OGGETTO:D.LGS. N. 152/06, L.R. 48/93, L.R. 13/90 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE. Il sottoscritto nato Dettagli 5.2: Reti tecnologiche
5.2: Reti tecnologiche Presentazione: Il corretto funzionamento e l efficienza delle reti tecnologiche di distribuzione e depurazione delle acque è senza dubbio alla base di una gestione corretta e sostenibile Dettagli 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento ha per oggetto le procedure, i criteri e le modalità relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, di scarichi Dettagli 1) Dati anagrafici richiedente autorizzazione
PROVINCIA DI PISA Documentazione tecnica ed elaborati grafici necessari al rilascio dell autorizzazione allo scarico, non in pubblica fognatura, ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche Dettagli Impianti di depurazione delle acque reflue: Cicli di trattamento appropriati e criteri di dimensionamento. Dr. Ing. Luigi Petta ENVIS Srl
Impianti di depurazione delle acque reflue: Cicli di trattamento appropriati e criteri di dimensionamento Dr. Ing. Luigi Petta ENVIS Srl Via Fanin,, 48 40127 Bologna Tel. 051 4200324 luigi.petta petta@envis.itit Dettagli 1) Dati anagrafici richiedente autorizzazione
PROVINCIA DI PISA Documentazione tecnica ed elaborati grafici necessari al rilascio dell autorizzazione allo scarico, non in pubblica fognatura, ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche Dettagli Indirizzi normativi per la riduzione dell impatto ambientale delle acque meteoriche urbane
Giornata di Studio GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE METEORICHE URBANE Milano - Palazzo Lombardia - Auditorium 21 novembre 2012 Indirizzi normativi per la riduzione dell impatto ambientale delle acque meteoriche Dettagli INDICE DISPOSIZIONI GENERALI. Definizioni e normativa di riferimento Autorizzazione allo scarico Presentazione della domanda Durata del procedimento
Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura (Approvato con deliberazione n.140/cc del 29.11.2004) INDICE CAPO I Articolo 1 Articolo 2 Articolo Dettagli Spett.le. OGGETTO: D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. Rilascio/Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane.
PROVINCIA DI MATERA Ufficio Ambiente Servizio di vigilanza e controllo Via Ridola, 60 tel. 0835/306245-322 Marca da Bollo Spett.le PROVINCIA di Matera Ufficio Ambiente Via Ridola,60 75100 Matera OGGETTO: Dettagli ATERSIR Sub Ambito Piacenza Piano d Ambito del Servizio Idrico Integrato PARTE A: Riferimenti normativi per gli impianti di trattamento acque reflue
ALLEGATO A.7: RIFERIMENTI NORMATIVI PER GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE A.7-I D.LGS. N.152/2006 E S.M.I. SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE URBANE Gli scarichi provenienti Dettagli COMUNE DI BUTTAPIETRA Provincia di Verona
COMUNE DI BUTTAPIETRA Provincia di Verona Area Tecnica Settore Edilizia Pubblica/ Ecologia LINEE GUIDA RELATIVE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO RICETTORE DIVERSO DALLA FOGNATURA (SUOLO, Dettagli FOGNATURA IDEALE. Rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. 152/99. Impianto di depurazione. Fognatura separata. Acque nere.
FOGNATURA IDEALE Acque nere Fognatura separata Impianto di depurazione Rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. 152/99 Recapito cque bianche Eventuale trattamento In definitiva: FOGNATURA UNITARIA Acque Dettagli Comune di Castelfiorentino
Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche In aree non servite da pubblica fognatura (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2004) Dettagli Primel AG - Via Principale - 7608 Castasegna, Bregaglia (GR) Tel: +41 76 8198688 fedele.pozzoli@bluewin.ch
2015 Primel AG - Via Principale - 7608 Castasegna, Bregaglia (GR) Tel: +41 76 8198688 fedele.pozzoli@bluewin.ch Imhoff/tricamerali e depuratori biologici SBR Introduzione Gli scarichi civili, sia domestici Dettagli LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO
LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO Dott.ssa Marina Martin Dott. Sandro Bressan Funzionari del Servizio Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate della Provincia di Pordenone Pordenone, 25.05.10 acqua@provincia.pordenone.it Dettagli Trattamenti delle acque di scarico per piccole comunità Pretrattamento di acque reflue domestiche: FOSSE SETTICHE O FOSSE IMHOFF?
Seminario tecnico Monitoraggio degli scarichi civili non in pubblica fognatura: Protocollo di intesa per la realizzazione di trattamenti individuali di depurazione delle acque reflue domestiche Trattamenti Dettagli REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA Art. 1 Oggetto Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione Dettagli COMUNE DI INVERUNO (Provincia di Milano)
COMUNE DI INVERUNO (Provincia di Milano) COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E SECONDO I CRITERI DELLA D.G.R. n. 8/7374/08 Integrazioni Dettagli TUTELA DELLE ACQUE. Disciplina degli scarichi. delle acque reflue domestiche e di reti fognarie
TUTELA DELLE ACQUE Disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie Ing. Zaffaroni Davide Provincia di Monza e Brianza - Servizio Risorse Idriche - Corso di formazione per GEV Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Marca da bollo DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (D.Lgs. 152/2006 - Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053/03 - Regolamento Comunale per gli scarichi in Dettagli COMUNE DI PODENZANA. Provincia di Massa Carrara UFFICIO TECNICO. Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche
COMUNE DI PODENZANA Provincia di Massa Carrara UFFICIO TECNICO Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche In aree non servite da pubblica fognatura Approvato dal Consiglio Comunale Dettagli Depurazione acque reflue. Depuratori e impianti in polietilene con marchio CE
Depurazione acque reflue Depuratori e impianti in polietilene con marchio CE : la soluzione di ISEA per la depurazione dei reflui conforme alla norma europea EN 12566-3 Prodotti certificati a marchio Dettagli SCHEDA 3 NOTIZIE SULLA RETE
Pag. 1 di 10 SCHEDA 3 NOTIZIE SULLA RETE (da compilare per ogni rete) NOTA: AD OGNI RETE FOGNARIA CORRISPONDE UN SOLO SCARICO FINALE RETE NUMERO 3.A DATI GENERALI 3.A.1 UBICAZIONE RETE CAPOLUOGO FRAZIONE Dettagli MOD. TECNICO A -Descrizione dell'impianto di depurazione
MOD. TECNICO A -Descrizione dell'impianto di depurazione DATI DELL IMPIANTO DI TRATTAMENTO Denominazione impianto Codice Impianto: Comune Indirizzo Località Gestore dell Impianto di trattamento: Coordinate Dettagli Le misure del Piano Regionale di Tutela delle Acque -Collettamento e trattamento acque reflue-
Le misure del Piano Regionale di Tutela delle Acque -Collettamento e trattamento acque reflue- ALESSANDRO ZUCCA Regione Autonoma FVG Direzione Ambiente ed Energia Palmanova- 19 MAGGIO 2015 Indirizzi e Dettagli Riferimenti Normativi. D. Lgs. 152/06 (Testo Unico) Delib. Int. 04/02/1977 Leggi e Regolamenti locali D.M. 185/03 (riutilizzo acq.
Riferimenti Normativi - D. Lgs. 152/06 (Testo Unico) Delib. Int. 04/02/1977 Leggi e Regolamenti locali D.M. 185/03 (riutilizzo acq. reflue) Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti Dettagli FILTRI PERCOLATORI PER PICCOLE UTENZE
FILTRI PERCOLATORI PER PICCOLE UTENZE Questa sezione descrive una serie di impianti prefabbricati progettati e realizzati per il trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate provenienti da piccole Dettagli N Impianto Specifiche Tecniche
N Impianto Specifiche Tecniche 1 DEGRASSATORE Il volume interno utile espresso in metri cubi risulta individuato dal prodotto del numero degli abitanti equivalenti moltiplicato per il fattore 0,07, Volume Dettagli Sostenibilità nell uso della risorsa idrica in ambito domestico e residenziale
Sostenibilità nell uso della risorsa idrica in ambito domestico e residenziale Venerdì 18 giugno 2010 Ordine degli Ingegneri di Siracusa Via Arsenale, 41/44 D SIRACUSA Il corretto smaltimento delle acque Dettagli Il sottoscritto 1 nato a ( ) il residente a ( ) indirizzo Recapito telefonico, codice fiscale, in qualità 2
Amministrazione Provinciale dell Aquila Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche Via Saragat, Loc. Campo di Pile - 67100 L AQUILA Tel. 0862.299650 0862.299658 - Fax 0862.410305 e-mail: urp@cert.provincia.laquila.it Dettagli Scheda tecnica e documentazione elencata al punto 7) della stessa dovranno essere presentate in duplice copia.
SCHEDA N. 4 Documentazione tecnica da produrre per il rilascio dell autorizzazione all allacciamento alla rete fognaria e dell autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Marca da bollo DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (D.Lgs. 152/99 - D.Lgs. 258/00 - Delibera RER n.1053/03 - Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura) AL SINDACO Dettagli IMPIANTI PREFABBRICATI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
IMPIANTI PREFABBRICATI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE Serie DEPUR-DOMO IMPIANTI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI DA 5 A 20 ABITANTI EQUIVALENTI (rev. 01 del 18/02/2011) La serie DEPUR-DOMO Gli impianti prefabbricati Dettagli Parte B: anagrafica dell azienda
DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE O AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 Bollo 14,62 Spett.le Provincia del Medio Campidano Assessorato all Ambiente Dettagli UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA ED AMBIENTALE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA Dettagli PROVINCIA DELL OGLIASTRA Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia
BOLLO 14.42 Spett.le Provincia dell Ogliastra Ufficio Gestione acque via Pietro Pistis - 08045 LANUSEI (OG) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE/RINNOVO ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE, INDUSTRIALI, METEORICHE Dettagli LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Prot. n. (SSR/05/113691) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - la direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; - il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni Dettagli E - INDAGINE SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE ANNO 1999
REPUBBLICA Mod. ISTAT DEP SISTEMA STATISTICO NAZIONALE ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E - INDAGINE SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE ANNO 1999 Codici dell impianto di depurazione Dettagli Metodi e strumenti per l efficienza di settore
Metodi e strumenti per l efficienza di settore A cura di Yos Zorzi SINERGIA s.r.l. In sintesi Inquadramento sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane in Emilia Romagna I costi di depurazione Dettagli I regolamenti regionali sulle acque del 24 marzo 2006
I regolamenti regionali sulle acque del 24 marzo 2006 Paolo Casciano Direzione Generale Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile Regione Lombardia Ordine Ingg BG 26/11/2007 - ing. Casciano Dettagli ALLEGATO TECNICO RELATIVO AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI PUBBLICA FOGNATURA
ALLEGATO TECNICO RELATIVO AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI PUBBLICA FOGNATURA 1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO Fonte: Acquedotto Pozzo privato Estremi dell autorizzazione o della denuncia Altro Dettagli Claudio Boldori Responsabile Segreteria Tecnica A.ATO Provincia di Cremona NORMATIVA SULLE ACQUE
Claudio Boldori Responsabile Segreteria Tecnica A.ATO Provincia di Cremona NORMATIVA SULLE ACQUE Evoluzione della normativa sulle acque in Italia RIFERIMENTO NORMATIVO APPROCCIO ALLA TUTELA L. 319/76 Limiti Dettagli Azioni volte alla mitigazione delle pressioni urbane nella Regione del Veneto
Azioni volte alla mitigazione delle pressioni urbane nella AZIONI STRUTTURALI La maggior parte delle azioni strutturali previste dalla normativa e pianificazione settoriale e messe in campo nella Regione Dettagli MILANO - GIOVEDÌ, 20 APRILE 2006. Sommario. Deliberazione Giunta regionale 5 aprile 2006 - n. 8/2318
REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE MILANO - GIOVEDÌ, 20 APRILE 2006 1º SUPPLEMENTO STRAORDINARIO Sommario Anno XXXVI - N. 83 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b Dettagli del Comune di VARAZZE Viale Nazioni Unite, 5 17019 VARAZZE
FAC SIMILE Marca da bollo (1). 14,62 Ill.mo Sig. SINDACO del Comune di VARAZZE Viale Nazioni Unite, 5 17019 VARAZZE Spett.le ARPAL Dipartimento provinciale di Savona Settore Qualità delle Acque superficiali Dettagli Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
Spett.le Consulta d Ambito per il servizio idrico integrato A.T.O. Orientale Goriziano Via A. Diaz n. 5 (Palazzo Alvarez) 34170 Gorizia Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO di acque reflue Dettagli Osservazioni dell ANEA al documento dell AEEGSI DCO 299/2014/R/IDR
Osservazioni dell ANEA al DCO 299/2014/R/idr dell AEEGSI del 19 giugno 2014 Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura - Inquadramento Dettagli PROVINCIA DELL OGLIASTRA Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia
BOLLO 14.42 Spett.le Provincia dell Ogliastra Ufficio Gestione acque via Pietro Pistis - 08045 LANUSEI (OG) Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue di tipo DOMESTICO non recapitanti in Dettagli Livelli di inquinamento delle acque reflue
1 agosto 2007 Livelli di inquinamento delle acque reflue Anno 2005 Con riferimento all anno 2005, l Istat diffonde le prime stime a carattere sperimentale dei livelli di inquinamento delle acque reflue Dettagli SCHEDA FOGNATURA COMUNALE
Catasto scarichi - Pubbliche fognature Pag. 1 CATASTO SCARICHI - PUBBLICHE FOGNATURE SCHEDA FOGNATURA COMUNALE Data compilazione: 1.GENERALITA FOGNATURA COMUNALE 1.1 : COMUNE 1.2 GESTORE DELLA FOGNATURA Dettagli IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE COMUNICAZIONE ART.110 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE COMUNICAZIONE ART.110 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006 Contrassegno telematico Imposta di bollo pari ad 16,00 Spett.le PROVINCIA DI MILANO Settore Risorse Idriche Dettagli UPGRADING E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO - ESPERIENZE NAZIONALI A CONFRONTO -
Workshop UPGRADING E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO - ESPERIENZE NAZIONALI A CONFRONTO - 16 EDIZIONE - Roma, 29-30 novembre 2012 IL PROCESSO DEMON PER IL PRETRATTAMENTO DEI Dettagli PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO VINCOLANTE N. 02/04 11 2012 OGGETTO:
PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO VINCOLANTE N. 02/04 Conferenza dei Comuni 11 ottobre 2012 OGGETTO: Piano delle opere per il superamento della procedura di infrazione n. 2009/2034/CE e relativo piano economico Dettagli Al Sig. Sindaco del Comune di Faenza
Al Sig. Sindaco del Comune di Faenza bollo Protocollo numero (viene apposto dall Archivio comunale) Faenza, / / (data di compilazione) Oggetto: domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche Dettagli per i clienti del Ciclo Idrico Integrato
Soluzioni di successo Soluzioni di successo per i clienti del Ciclo Idrico Integrato Installazione del controller OSCAR per l'areazione intermittente per l adeguamento dell impianto di depurazione di Savigliano Dettagli D LE INTERAZIONI TRA IL SISTEMA TERRITORIALE E QUELLO NATURALE ED AMBIENTALE
D LE INTERAZIONI TRA IL SISTEMA TERRITORIALE E QUELLO NATURALE ED AMBIENTALE D.1 LE RETI IDRICHE E GLI SPANDIMENTI SUL SUOLO AGRICOLO D.1.1 IL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO Introduzione ed inquadramento generale Dettagli PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI
PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI Prot. Generale N. 0030100 / 2014 Atto N. 1263 OGGETTO: Dlsg 152/06 parte III sez Dettagli esperienze in Sicilia
Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IIIA Italia-Malta Gestione sostenibile delle risorse idriche in ambienti insulari aridi e semiaridi e uso delle acque reflue urbane depurate I trattamenti Dettagli Comune di GRAVINA in PUGLIA (BARI)
Comune di GRAVINA in PUGLIA (BARI) OPIFICIO ARTIGIANALE PRODUZIONE DI MANUFATTI PREFABBRICATI IN C.A. SP 137 Per Corato N.C.T. Foglio 85, P.lle 141-368 committenza PAN SYSTEM SRL Via F. Meninni, 283 70024 Dettagli SCHEDA TECNICA PER SCARICHI INDUSTRIALI
A) IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA SCHEDA TECNICA PER SCARICHI INDUSTRIALI I Identificazione dell Azienda Denominazione Sede legale in via n CAP Comune Tel Fax Email Attività Codice ISTAT CF dell impresa Partita Dettagli Scheda agglomerato Caratteristiche generali dell agglomerato. Carico servito da rete fognaria (AE)
Scheda agglomerato Caratteristiche generali dell agglomerato Codice 1 Denominazione Carico nominale Carico servito da rete fognaria Carico trattato 2 Portata annua trattata 3 (m 3 ) Caratteristiche delle Dettagli Trattamento e smaltimento reflui in corpo recettore NORMALE - agglomerati urbani, massimo 200 AE - assimilati domestico, domestico fino a 100 AE
Scheda 1 Trattamento e smaltimento reflui in corpo recettore NORMALE - agglomerati urbani, massimo 200 AE - assimilati domestico, domestico fino a 100 AE A B C 4 D 1 - degrassatore - sedimentatore 2 - Dettagli Provincia Regionale di Messina UFFICIO DIRIGENZIALE Ambiente e Politiche Energetiche Via Lucania 20-98100 Messina Tel. 0907761957 Fax 0907761958
Provincia Regionale di Messina UFFICIO DIRIGENZIALE Ambiente e Politiche Energetiche Via Lucania 20-98100 Messina Tel. 0907761957 Fax 0907761958 Rapporto sui sistemi depurativi a servizio delle reti fognanti Dettagli Sommario. Rototec - Divisione Depurazione - Catalogo tecnico Ottobre 2010 rev. 01. Filtri percolatori. Filtri percolatori
oario 41 Caratteristiche tecniche Il filtro percolatore è un reattore biologico all interno del quale i microrganismi, che svolgono la depurazione del refluo, si sviluppano sulla superficie di appositi Dettagli C.A.D.F. S.p.A. Servizio Idrico Integrato: Acquedotto Depurazione Fognatura
C.A.D.F. S.p.A. C.A.D.F. S.p.A., società a capitale pubblico gestisce il Servizio Idrico Integrato: Acquedotto Depurazione Fognatura Codigoro Via Alfieri.3 Tel: 0533725111 Fax: 0533713617 Internet: www.cadf.it Dettagli CORSO DI INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE
CORSO DI INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE ESERCITAZIONI CALCOLO DELLA LINEA DI TRATTAMENTO DEI LIQUAMI DI UN IMPIANTO BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI AL SERVIZIO DI UNA CITTA DI 200.000 ABITANTI Si chiede di Dettagli Provincia di Lecco Individuazione reticolo idrografico minore e regolamento di polizia idraulica DGR 25-01-02 n. 7/7868
COMUNE DI CRANDOLA VALSASSINA Provincia di Lecco Individuazione reticolo idrografico minore e regolamento di polizia idraulica DGR 25-01-02 n. 7/7868 Lecco Febbraio 2003 (Aggiornamento all Aprile 2004) Dettagli 14,62 ALL UNIONE DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio
Spazio riservato per il protocollo Spazio riservato alla marca da bollo 14,62 ALL UNIONE DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio OGGETTO: autorizzazione Dettagli CADF SpA Ciclo integrato Acquedotto Depurazione Fognatura
CADF SpA Ciclo integrato Acquedotto Depurazione Fognatura Regolamento del servizio di fognatura e depurazione TABELLE E SCHEMI TECNICI (Approvati con Delibera c.d.a. n. 30/7 del 14/01/2004) Aggiornamento Dettagli LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO MANUALE DI GESTIONE Gruppo di lavoro Gestione impianti di depurazione Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Brescia Coordinatore: Carlo Collivignarelli Dettagli COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (Provincia di Siracusa) UFFICIO TECNICO COMUNALE
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (Provincia di Siracusa) UFFICIO TECNICO COMUNALE OGGETTO: Servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell impianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle Dettagli PERICOLOSITA IDRAULICA NEL TERRITORIO MONTANO ITALIANO ED APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA ALLUVIONI
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Dipartimento Risorse Forestali e Montane Servizio Bacini Montani PERICOLOSITA IDRAULICA NEL TERRITORIO MONTANO ITALIANO ED APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA ALLUVIONI Valutazione Dettagli OPERE DI URBANIZZAZIONE FOGNARIA NELL AMBITO DI INTERVENTI DI ESPANSIONE URBANISTICA
Comune di Faenza Sportello Unico per le Attività produttive 7 Incontro Tecnico - 23 Giugno 2005 OPERE DI URBANIZZAZIONE FOGNARIA NELL AMBITO DI INTERVENTI DI ESPANSIONE URBANISTICA ing. Michele Lotito Dettagli REGOLAMENTO PER L UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE
REGOLAMENTO PER L UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE (APPROVATO DALL ASSEMBLEA CONSORZIALE CON ATTO N. 34 DEL 12/07/1987) 1 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Dettagli Le nuove frontiere del trattamento dei reflui di una grande città e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento
Le nuove frontiere del trattamento dei reflui di una grande città e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento Ing. Giorgio MARTINO ACEA ATO2 Spa Roma -Regione Lazio Sala Tevere 25 luglio 2013 Dettagli Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell Appennino Centrale - I aggiornamento
DIREZIONE LL. PP., CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell Appennino Centrale - I aggiornamento Le attività della Regione Dettagli ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-875 del 01/04/2016 Oggetto D.P.R. 13 marzo Dettagli SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DALLO SCARICATORE DI PIENA N
aggiornamento ottobre 2008 Pagina 1 di 6 SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DALLO SCARICATORE DI PIENA N 1 DATI IDENTIFICATIVI DELL ENTE PROPRIETARIO DELLE RETI FOGNARIE Dettagli Acque 2 sotterranee. Descrizione sintetica del ciclo produttivo e dell utilizzo dell acqua (da non compilare nel caso di usi civili)
1 Mod.AUA_Scheda_A_Scarichi_acque_reflue SCHEDA A SCARICHI DI ACQUE REFLUE 1 A.1 Quadro sinottico degli scarichi finali che nell impianto/stabilimento/attività sono presenti i seguenti scarichi, indicati Dettagli Il sottoscritto. nato a il. residente a in via n. del fabbricato ad uso civile abitazione e/o laboratorio, sito in. via n. chiede
Marca da bollo Euro 10,33 AL COMUNE DI CORMÓNS Piazza XXIV Maggio, 22 34071 CORMÓNS OGGETTO: Tutela delle acque dall inquinamento. D.Lgs. 11.05.1999, n. 152. Richiesta di autorizzazione allo scarico di Dettagli REGOLAMENTO REGIONALE N. 3
REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 Dettagli 1900 - BACINO DEL MARECCHIA
19 - BACINO DEL MARECCHIA CARATTERISTICHE DEL BACINO IDROGRAFICO E IMPATTO DELL'ATTIVITÀ ANTROPICA Superficie del bacino Portata media alla foce Carico generato nel bacino Carichi sversati nei corpi idrici Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (1) RECAPITANTI IN : CORPO IDRICO SUPERFICIALE specificare..
COMUNE DI GOSSOLENGO Settore Tecnico Provincia di Piacenza Tel 0523 770777 Fax 0523 779291 e-mail: appalti.gossolengo@sintranet.it urbanistica.gossolengo@sintranet.it PEC: comune.gossolengo@legalmail.it Dettagli Capitolo 9 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 9 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
9 Il Piano per l assetto idrogeologico ha lo scopo di assicurare, attraverso vincoli, direttive e la programmazione di opere strutturali, la difesa del suolo - in coerenza con le finalità generali indicate Dettagli Marca da bollo 16,00 C H I E D E
CAFC S.p.A. Sistema di Gestione Integrato DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ( Artt. 36 e 37 del Regolamento di Fognatura Dettagli IL SISTEMA DELLE DOTAZIONI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE
IL SISTEMA DELLE DOTAZIONI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE Interventi programmati sui depuratori acque reflue Base: copertura della rete fognaria LEGENDA Tavola di inquadramento generale Zone di rispetto dei Dettagli ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI FOGNATURE E DEPURAZIONE
COMUNE di RIMINI ASSESSORATO MOBILITA, LAVORI PUBBLICI E QUALITA URBANA ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI FOGNATURE E DEPURAZIONE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18/02/2010 TAVOLO Dettagli Riepilogo documentazione
RILASCIO AUTORIZZAZIONE - MODELLO AR1 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICHI DI TIPO DOMESTICO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI RESIDENZIALI CON CARICO ORGANICO INFERIORE AI 50 A.E. Riepilogo documentazione Dettagli Le opere di difesa. Le opere di derivazione delle acque superficiali. Le opere di immissione nelle acque superficiali
Le opere di difesa Le opere di derivazione delle acque superficiali Le opere di immissione nelle acque superficiali I corsi d acqua ricevono svariati apporti liquidi derivanti dalle attività antropiche, Dettagli AL COMUNE DI CORMÓNS Piazza XXIV Maggio, 22 34071 CORMÓNS
Marca da bollo da euro 14,62 AL COMUNE DI CORMÓNS Piazza XXIV Maggio, 22 34071 CORMÓNS OGGETTO: Tutela delle acque dall inquinamento. D.Lgs. 11.05.1999, n. 152. Richiesta di autorizzazione allo scarico Dettagli Regolamento Regionale 24 marzo 2006, N. 3
Regolamento Regionale 24 marzo 2006, N. 3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera a) della legge Dettagli NEL CASO SUSSUSTA SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE COMPILARE LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PAG. 4 A PAG. 7
ALLEGATI TECNICI NECESSARI ALL ISTANZA AUA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FALDA (acque derivanti dal lavaggio e dalla lavorazione degli inerti naturali in falda) Lo scarico in falda potrà essere esercitato Dettagli Università degli studi Federico II di Napoli
Università degli studi Federico II di Napoli Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Corso di Laurea in INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO Dettagli *********************************
FILTRO PERCOLATORE AEROBICO (FPAL N 9000 NR) USCITA BASSA SCARICO SU SUOLO/SUBIRRIGAZIONE ********************************* RELAZIONE, SCHEDA TECNICA E MANUALE D USO E MANUTENZIONE Voce di Capitolato Fornitura Dettagli COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO
COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA Approvato con delibera di C.C. n. 56 del Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back