Source: http://docplayer.it/2276245-Regolazione-tecnica-dei-requisiti-di-sistema-della-generazione-distribuita.html
Timestamp: 2017-06-22 17:06:31+00:00
Document Index: 103605510

Matched Legal Cases: ['art.5', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 6']

REGOLAZIONE TECNICA DEI REQUISITI DI SISTEMA DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA - PDF
Download "REGOLAZIONE TECNICA DEI REQUISITI DI SISTEMA DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA"
1 N 02 1 di 13 REGOLAZIONE TECNICA DEI REQUISITI DI SISTEMA DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA Storia delle revisioni 01 13/03/2012 Prima emissione 02 03/08/2012 Chiarimenti interpretativi2 N 02 2 di 13 INDICE 1. SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI DEFINIZIONI CAMPO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI AI FINI DEL CONTROLLO DEL SEN REGOLAZIONI COMPORTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE NEI TRANSITORI DI FREQUENZA RICONNESSIONE E REGOLAZIONE DELLA POTENZA ATTIVA IN FUNZIONE DELLA FREQUENZA AVVIAMENTO E AUMENTO GRADUALE DELLA POTENZA IMMESSA IN RETE COMPORTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE NEI TRANSITORI DI TENSIONE INSENSIBILITA AGLI ABBASSAMENTI DI TENSIONE COMPATIBILITA DELLE PROTEZIONI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE CON LE ESIGENZE DI SISTEMA IMPIANTI DI PRODUZIONE CONNESSI ALLA RETE MT Regolazioni dei relè da adottare in via transitoria IMPIANTI DI PRODUZIONE CONNESSI ALLA RETE BT APPENDICE 1 - Ulteriori accorgimenti riportati a titolo informativo... 133 N 02 3 di SCOPO La presente Guida regola i requisiti tecnici a cui gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di distribuzione MT e BT (nel seguito: GD) devono rispondere ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale interconnesso. In particolare, il presente documento ha lo scopo di prescrivere i requisiti minimi relativamente a: Campi di funzionamento in tensione e frequenza Controllo Esigenze di sistema per le protezioni Regolazioni La presente Guida non riguarda la protezione contro l elettrocuzione o danni ambientali che hanno precedenza sulla presente. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE Le prescrizioni del presente allegato si applicano, secondo le modalità e i termini di cui alla delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas 84/2012/r/eel, in particolare a: a) Impianti tradizionali, vale a dire impianti rotanti sincroni o asincroni connessi alla rete senza interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione; b) Impianti di tutte le altre tipologie connessi alla rete mediante interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione (inverter lato rete);1 c) Le eventuali parti d impianto nella titolarità delle imprese distributrici strumentali alla protezione e controllo degli impianti PV. Gli obblighi informativi previsti dal capitolo 6 si applicano a tutte le cabine primarie di distribuzione, cui afferisca produzione. Le Imprese di Distribuzione sono tenute al rispetto dei requisiti descritti, alla vigilanza sull applicazione degli stessi da parte di utenti connessi alle reti di distribuzione con potenze complessive per utente non inferiori a 1 kw; le predette Imprese, inoltre, sono tenute a non adottare pratiche d esercizio in contrasto con gli stessi. L osservanza delle prescrizioni previste nel presente documento deve costituire condizione essenziale per la connessione degli impianti alla rete. 1 Gli impianti di cui in a) e b) sono attualmente indicati nella normativa tecnica corrente rispettivamente con il nome di generatori direttamente connessi e indirettamente connessi.4 N 02 4 di RIFERIMENTI [1] Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete [2] Allegato A.9 Piano di difesa del sistema elettrico [4] Allegato A.12 Criteri di taratura dei relè di frequenza del sistema elettrico [6] Norma CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle Imprese distributrici di energia elettrica, se non in contrasto con le prescrizioni di sistema riportate nella presente nota tecnica [7] Norma CEI Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica se non in contrasto con le prescrizioni di sistema riportate nella presente nota tecnica. 4. DEFINIZIONI Ai fini del presente documento si applicano le definizioni riportate nel Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete [1] (in seguito Codice di Rete), integrate da quelle di seguito elencate: Cabina Primaria (CP): Funzionamento in isola: Impianti di produzione statici: Impianti di produzione tradizionali: IMS Limited Frequency Sensitive Mode Overfrequency (LFSM-O): Low Voltage Fault Ride Through (LVFRT): Regole Tecniche di Connessione (RTC) alle reti MT e BT: SPI stazione elettrica AT/MT o AAT/MT dedicata alla distribuzione primaria d energia elettrica. funzionamento di una porzione di rete di distribuzione rimasta in funzionamento isolato dopo la sua disconnessione dal sistema interconnesso. qualsiasi impianto di produzione o insieme di unità di produzione connessi alla rete mediante interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione. tutti gli altri impianti di produzione rotanti, sincroni o asincroni connessi alla rete senza interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione. Interruttore di Manovra Sezionatore modalità di funzionamento dell impianto di produzione secondo la quale lo stesso riduce la potenza immessa in rete in risposta ad una variazione della frequenza del sistema al di sopra di una soglia predefinita. capacità dell impianto di produzione di rimanere connesso alla rete, in seguito ad abbassamenti di tensione conseguenti a guasti, secondo una curva tensione durata predefinita. consistono nelle norme CEI 0-16 per quanto riguarda le reti di media tensione e CEI 0-21 per quanto riguarda le reti di bassa tensione. Sistema di protezione d interfaccia5 N 02 5 di 13 Utente attivo: Richiusura Rapida Automatica Utente che utilizza qualsiasi macchinario (rotante o statico) che converta ogni forma di energia utile in energia elettrica in corrente alternata previsto per funzionare in parallelo (anche transitorio) con la rete. Richiusura degli interruttori di linea aperti per intervento delle protezioni. (RRA) 5. CAMPO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE Tutti gli impianti di produzione ed i relativi macchinari ed apparecchiature devono essere progettati, costruiti ed eserciti per restare in parallelo anche in condizioni di emergenza e di ripristino di rete. In particolare gli impianti, in ogni condizione di carico, devono essere in grado di rimanere permanentemente connessi alla rete MT e BT per valori di tensione nel punto di consegna, compresi nell intervallo 85% Vn V 110% Vn o nell intervallo 90% Vn V 105% Vn misurato ai morsetti di macchina. Riguardo all esercizio in parallelo con la rete MT/BT in funzione della frequenza, l impianto di produzione non rotante deve essere in grado di rimanere connesso alla rete permanentemente 2, per valori di frequenza tra 47,5 Hz f 51,5 Hz. Per gli impianti rotanti nello stesso intervallo è ammesso lo scostamento dai valori di produzione precedenti il transitorio nonché dai tempi di permanenza. L Utente Attivo deve garantire che tali intervalli di funzionamento siano rispettati sia dalle protezioni di interfaccia che dalle protezioni e regolazioni dell impianto di produzione. L Impresa di Distribuzione vigila sul rispetto di tali requisiti. Per soddisfare contemporaneamente le esigenze generali del Sistema Elettrico Nazionale, le esigenze delle Imprese di Distribuzione, nonché le esigenze degli utenti attivi (salvaguardia del macchinario di generazione)- e dei clienti finali (qualità del servizio) è necessario adottare logiche di funzionamento in grado di selezionare soglie e tempi di intervento dei relè di frequenza sulla base di due diversi tipi di evento: guasto locale perturbazione di sistema con variazione transitoria della frequenza. Nel capitolo 8 viene descritta, sia per il livello MT che per quello BT, una soluzione funzionale delle logiche di intervento delle protezioni di minima e massima frequenza degli impianti di produzione, coerente con la prescrizione. 6. TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI AI FINI DEL CONTROLLO DEL SEN Ai fini del controllo del SEN, che presuppone la fedele conoscenza della GD in MT e BT sia in fase predittiva che in tempo reale, risultano necessari al Gestore, per ogni cabina primaria, sia dati 2 La specificazione ammette solo modeste eccezioni relative ai generatori direttamente connessi alle reti BT nelle condizioni precisate al paragrafo 8.2.6 N 02 6 di 13 previsionali sia telemisure in tempo reale della potenza attiva e reattiva, differenziata per aggregato: carico generazione differenziata per fonte totale di cabina Le predette informazioni dovranno essere rese disponibili dall Impresa di Distribuzione al Gestore. Le telemisure saranno rese disponibili ai sistemi SCADA del Gestore con le caratteristiche definite dallo stesso. 7. REGOLAZIONI In caso di perturbazioni che siano causa di transitori di frequenza e/o di tensione, gli impianti devono continuare a garantire il proprio sostegno al SEN nell ambito dell intervallo di funzionamento richiesto al paragrafo COMPORTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE NEI TRANSITORI DI FREQUENZA Per il controllo dei transitori in frequenza, si richiede agli impianti di produzione statici connessi alle reti MT e BT: la capacità di ridurre la potenza immessa in rete in risposta ad una variazione della frequenza del sistema al di sopra di una soglia predefinita (regolazione della potenza in funzione della sovrafrequenza); l inserimento graduale della potenza immessa in rete in modo da minimizzare gli effetti sul sistema in caso di ripresa del servizio. l avviamento con l aumento graduale della potenza immessa in rete RICONNESSIONE E REGOLAZIONE DELLA POTENZA ATTIVA IN FUNZIONE DELLA FREQUENZA Durante un transitorio di frequenza, detti impianti di produzione devono essere in grado di: a) non variare la potenza immessa in rete nei limiti previsti, per frequenze comprese tra 47,5 Hz e 50,3 Hz, salvo che per motivi legati alla disponibilità della fonte primaria; b) ridurre 3 la potenza immessa in rete in funzione dell entità dello scarto di frequenza positivo rispetto a 50 Hz frequenze comprese tra 50,3 Hz e 51,5 Hz, secondo uno statismo compreso tra il 2% e il 5%; di norma verrà impostato un valore pari al 2,4%; c) non riconnettersi alla rete e non aumentare il livello di produzione minimo raggiunto in caso di ridiscesa della frequenza dopo un aumento della stessa oltre il valore di 50,3 Hz (a meno che la frequenza non si attesti per almeno 5 minuti primi ad un valore compreso tra 49.9 e 50,1) salvo diversa indicazione da parte del Gestore. 3 Tale funzione deve poter essere esclusa / configurata localmente. 7 N 02 7 di 13 figura 1 Regolazione della potenza attiva immessa in rete in funzione della frequenza AVVIAMENTO E AUMENTO GRADUALE DELLA POTENZA IMMESSA IN RETE L avviamento di detti impianti deve essere condizionato ad una frequenza di rete stabilizzata e quindi non inferiore a 49,9 Hz e non superiore a 50,1 Hz. Nel caso in cui la riconnessione avvenga automaticamente, il sistema di controllo dell impianto dovrà consentire la taratura di rientro in un intervallo compreso tra 49 Hz e 51 Hz a step di 0.05 Hz; dovrà inoltre essere selezionabile il tempo minimo di permanenza in tale intervallo selezionabile tra 0 e 900 secondi a step di 5 secondi. In tali condizioni la riconnessione deve avvenire aumentando gradualmente la potenza immessa rispettando un gradiente positivo massimo non superiore al 20% al minuto della potenza erogabile. Il Gestore è disponibile ad accettare soluzioni equivalenti, proposte dalle Imprese di distribuzione purché tali da assicurare le stesse prestazioni di cui ai punti precedenti a livello di aggregato COMPORTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE NEI TRANSITORI DI TENSIONE A salvaguardia del sistema elettrico nazionale per evitare perdite incontrollate di generazione distribuita in concomitanza con guasti sulla rete AAT e AT, che causano abbassamenti di tensione su aree, vengono prescritti due requisiti: limiti di funzionamento coerenti con quanto indicato nel paragrafo 5. capacità dell impianto di produzione di rimanere connesso alla rete, secondo una curva tensione durata predefinita (Low Voltage Fault Ride Through capability, LVFRT) INSENSIBILITA AGLI ABBASSAMENTI DI TENSIONE Gli impianti di produzione statici connessi alle reti MT e BT di potenza nominale 6 kva devono essere in grado di non disconnettersi istantaneamente durante l abbassamento di tensione conseguente a un qualsiasi tipo di cortocircuito esterno, monofase o polifase (con e senza terra).8 N 02 8 di 13 In particolare deve essere garantita la connessione alla rete nella zona al di sopra e lungo i punti della caratteristica (V - t) indicata, dove la tensione V è la tensione ai morsetti dell impianto di produzione. I valori indicati sono in percentuale della tensione nominale. Nell intervallo di durata dell abbassamento di tensione l impianto dovrà rimanere connesso alla rete, anche se non garantirà il valore di potenza immessa nell istante immediatamente precedente al guasto. Al ristabilirsi delle normali condizioni di funzionamento 4 la potenza immessa in rete dovrà tornare ad un valore prossimo a quello precedente il guasto, in un tempo non superiore a 200 ms. Per gli impianti rotanti la potenza immessa in rete può crescere gradualmente. figura 2 LVFRT (tratta da norma CEI 0-21) 8. COMPATIBILITA DELLE PROTEZIONI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE CON LE ESIGENZE DI SISTEMA Le protezioni di interfaccia possono interferire negativamente con il bilanciamento del sistema elettrico nazionale. Per minimizzare tali effetti le predette protezioni devono essere in grado di garantire: il distacco selettivo della GD soltanto per guasti sulle reti MT e/o BT; il mantenimento in servizio della GD per perturbazioni di sistema con variazione transitoria della frequenza. Tali protezioni sono gestite dagli Utenti Attivi sotto la vigilanza ed il coordinamento dell Impresa di Distribuzione. Esse devono operare in accordo con i criteri di selettività descritti nel seguito del documento, in modo da : evitare danni ai generatori tradizionali dovuti a momenti torsionali provocati dalle richiusure implementate su tale rete in caso di guasti sui collegamenti (per i soli impianti di produzione tradizionali); 4 Le normali condizioni sono quelle precedenti l evento9 N 02 9 di 13 limitare la probabilità di creazione di isole di carico in caso di apertura del tronco in MT; limitare i disturbi in tensione ad altri utenti in caso di funzionamento in isola IMPIANTI DI PRODUZIONE CONNESSI ALLA RETE MT Per gli impianti di produzione connessi alle reti MT, in presenza di segnali logici inviati dall Impresa di Distribuzione, è sufficiente implementare una regolazione opportuna delle quattro soglie già attualmente previste nelle Regole Tecniche di Connessione [6]. Per quanto riguarda le due soglie di massima frequenza, esse dovranno essere regolate come di seguito: - una soglia restrittiva a 50,3 Hz (con tempo 0,1 s) - una soglia permissiva a 51,5 Hz (con tempo 1,0 s) Per quanto riguarda le due soglie di minima frequenza, esse dovranno essere regolate come di seguito: - una soglia restrittiva a 49,7 Hz (con tempo 0,1 s) - una soglia permissiva a 47,5 Hz (con tempo 4,0 s). Le predette caratteristiche (presenza di due separate regolazioni selezionate da remoto) consentono che la protezione d interfaccia dell impianto di produzione operi in maniera opportuna contemperando le esigenze locali con quelle di sistema. Infatti, una perturbazione di sistema (transitorio in sottofrequenza o sovra frequenza che interessa una vasta rete funzionante in regime separato con carico o produzione eccedente) è un fenomeno normalmente caratterizzato da una variazione relativamente lenta del parametro frequenza e da un andamento delle tensioni di tipo simmetrico. Se il fenomeno si presenta con queste caratteristiche la finestra restrittiva di frequenza (49,7 50,3 Hz) dovrà rimanere inattiva ed il distacco degli impianti dovrà essere affidato esclusivamente alla finestra di frequenza larga (47,5 51,5 Hz). Viceversa, in caso di fenomeni locali (guasto, apertura dell interruttore di CP o di un IMS lungo linea), l Impresa di Distribuzione è in grado di comandare l attivazione delle soglie restrittive, favorendo la disconnessione degli impianti di produzione connessi. In assenza di disponibilità dei segnali di commutazione da remoto, è necessario che gli Utenti Attivi si dotino di un sistema di protezione, sempre basato su informazioni locali, in grado di discriminare tra eventi di sistema ed eventi localizzati nella della rete di distribuzione. Infatti, in caso di guasto locale (cortocircuito tra le fasi o guasto a terra nella rete MT dell Impresa di Distribuzione), è possibile abilitare l intervento della finestra di frequenza restrittiva (49,7 50,3 Hz) correlandone l attivazione con una delle seguenti funzioni di protezione: o massima tensione omopolare (59N) per il rilevamento dei guasti monofasi e polifasi con terra; o massima tensione di sequenza inversa (59INV) per il rilevamento dei guasti bifase isolati da terra; o minima tensione di sequenza diretta (27DIR) per il rilevamento dei guasti trifase (e bifase) isolati da terra. La logica di questo sistema di protezione con relè di frequenza a sblocco voltmetrico (il codice numerico assegnato a questa protezione è 81V) è esposta in Figura 3. In base ad essa il sistema10 N di 13 di protezione installato nell impianto di produzione è in grado di riconoscere variazioni di frequenza conseguenti all apertura dell interruttore in Cabina Primaria oppure all apertura di IMS lungo linea in presenza di un guasto nella linea di connessione e di separarsi da essa in tempo breve, prima della eventuale manovra di richiusura automatica rapida, in modo da evitare un parallelo con la rete con sfasamenti angolari troppo ampi. La funzione di sblocco voltmetrico di cui alla fig. 3 e 4 deve presentare soglie di regolazione selettive tra AT e MT e BT per guasti squilibrati e deve permanere attiva per il minimo tempo necessario ad indurre il distacco della GD per guasto in reti MT e BT. Eventuali relè di massima e minima frequenza diversi da quelli propri del sistema di protezione di interfaccia (tipicamente quelli integrati nell inverter), dovranno essere regolati in modo coerente con quanto sopra stabilito con finestre di intervento più ampie di quelle di tipo permissivo della protezione di interfaccia o, a limite, uguali ad esse. f f < 47,5 Hz f > 51,5 Hz Scatto ritardato 4,0 s Scatto ritardato 1,0 s f < 49,7 Hz f > 50,3 Hz or V V0> Soglia & Scatto ritardato 0,1 s Vi > Soglia or Vd< Soglia Figura 3: Logica di funzionamento per attivazione soglie dei relè di frequenza a sblocco voltmetrico Le soluzioni tecniche per la discriminazione degli eventi locali rispetto agli eventi di sistema basate sul rilievo di informazioni legate alla tensione, e quelle prospettate nella norma CEI 0-16, che utilizzano informazioni provenienti da remoto possono essere utilmente combinate per aumentare l affidabilità del sistema di protezione come illustrato in figura 4. In esso i segnali da remoto sono finalizzati: a) all'abilitazione delle soglie di frequenza in parallelo all azione esercitata dai relè di tensione [Vo>], [Vi>] e [Vd>] ; b) allo scatto diretto dell interruttore di interfaccia (sistema di telescatto agente sul SPI). Le due azioni (a e b) operano ogniqualvolta in Cabina Primaria si determina l apertura dell interruttore MT della linea di connessione oppure la perdita della connessione alla rete AT. Un segnale di guardia dovrà poi sorvegliare l integrità del canale di comunicazione. Le modalità di implementazione del canale di comunicazione (finalizzato alle funzioni di abilitazione da remoto e/o11 N di 13 telescatto, che potrà sfruttare, per esempio, un supporto dedicato in fibra ottica o servizi di comunicazione a larga diffusione, quali ADSL o simili) dipendono dalle specificità delle reti di distribuzione, nonché degli ambiti territoriali interessati. L Impresa Distributrice notifica altresì quanto sopra all utente attivo e tiene aggiornato il Gestore sulla consistenza degli impianti protetti in ciascuno dei modi descritti. f f < 47,5 Hz f > 51,5 Hz Scatto ritardato 4,0 s Scatto ritardato 1,0 s f < 49,7 Hz f > 50,3 Hz or V V0> Soglia & Scatto ritardato 0,1 s Vi > Soglia or Vd< Soglia Abilitazione soglie restrittive da segnale esterno TELESCATTO Scatto istantaneo Figura 4:Logica di funzionamento per attivazione soglie dei relé di frequenza a sblocco voltmetrico, con telescatto e abilitazione da remoto La Fig 4 riassume le logiche già previste dalla CEI 0 16 con il sistema di sbocco voltmetrico locale Regolazioni dei relè da adottare in via transitoria Nel caso di impianti di produzione statici privi di parti rotanti esposte al rischio di shock meccanici su richiusura automatica asincrona, in via transitoria e finché non è disponibile la finestra di frequenza restrittiva a sblocco voltmetrico o tele-abilitata da remoto o il telescatto, l esercizio avviene con la sola finestra di frequenza permissiva (47,5 51,5 Hz) e con un tempo di intervento del relè di frequenza regolato con ritardo breve (0,1 s) IMPIANTI DI PRODUZIONE CONNESSI ALLA RETE BT Le esigenze di sicurezza del sistema elettrico, di continuità di alimentazione delle utenze e di difesa del macchinario, già richiamate per le reti MT, riguardano le reti BT. In questo caso oltre al carattere semplificato degli apparati impiegati (esempio tipico è l assenza di protezioni di interfaccia esterne realizzate mediante un apposito relè ed il ricorso alle protezioni di interfaccia a12 N di 13 bordo degli inverter per gli impianti con una potenza fino a 6 kw) vanno messi in conto altri aspetti specifici delle reti BT come il collegamento del neutro francamente a terra e l impossibilità di vedere, da questo livello di tensione, guasti a terra nella rete soprastante a MT (sia essa esercita a neutro isolato o compensato). Soprattutto quest ultimo aspetto rende problematico, con il solo ausilio di protezioni locali, il distacco della GD connessa alla rete BT in caso di guasto a terra nella linea di connessione in MT. In generale, nella maggior parte dei casi, lo sbilanciamento tra potenza generata e potenza assorbita nel livello di tensione MT conseguente allo scatto della GD connessa a questo livello di tensione ad opera delle protezioni di frequenza e di tensione modifica, dopo l apertura dell interruttore di linea MT in CP, la frequenza in tutta la rete isolata provocando l intervento della protezione base di frequenza della GD in BT regolata sui valori: 47,5 Hz 4 s 51,5 Hz, 1 s. La logica di scatto sequenziale descritta si basa essenzialmente sull azione di distacco degli impianti di produzione connessi alle reti MT trattata nel paragrafo precedente. Per conferire maggiore efficacia all azione di distacco della GD in BT è necessario ricorrere a schemi di protezione integrativi da adottare in affiancamento alla protezione di frequenza base (riportati in Appendice). Nell applicazione di tali schemi risulta importante la distinzione tra impianti di produzione tradizionali e impianti di produzione con generatori statici. Impianti di produzione tradizionali: la salvaguardia delle macchine rotanti dalle conseguenze delle richiusure automatiche di tipo asincrono (eseguite nella rete MT a monte) è considerata esigenza prevalente. Conseguentemente, sino a quando perdurerà l attuale limitata diffusione di tali impianti, potrà essere mantenuta attiva una protezione di frequenza a finestra stretta (49,5 50,5 Hz) con tempo breve (0,1 s) in modo da perseguire il distacco dell impianto di produzione dalla rete durante il tempo di attesa della RRA in CP. In presenza del sistema di tele scatto, potrà essere adottato un intervallo di frequenza allargato (vedi Appendice 1). Impianti di produzione statici: data la tipologia delle macchine impiegate, si considerano prevalenti le esigenze di sistema rispetto alle esigenze locali. Infatti, e data l assenza di parti rotanti esposte a rischio di coppie torsionali, sono tollerate dagli inverter anche richiusure automatiche di tipo asincrono (eseguite nella rete MT a monte). Conseguentemente le protezioni di frequenza dovranno essere regolate sempre e soltanto con finestra larga (47,5 51,5 Hz) e tempi di intervento compresi tra 0,1 e 4 s a seconda della assenza o presenza di sistemi di teleprotezione integrativi (vedi Appendice 1). Eventuali relè di massima e minima frequenza diversi da quelli propri del sistema di protezione di interfaccia (tipicamente quelli integrati nell inverter) dovranno essere regolati in modo coerente con quanto sopra stabilito con finestre di intervento più ampie di quelle suddette o, a limite, uguali ad esse.13 N di APPENDICE 1 - Ulteriori accorgimenti riportati a titolo informativo Il Distributore può mettere in atto uno degli schemi ausiliari di protezione illustrati in precedenza in modo da evitare indesiderati fenomeni di islanding e mantenere elevata la probabilità di successo delle richiusure automatiche nelle linee MT. In totale assenza degli schemi prescritti di seguito il tempo di intervento della finestra di frequenza di tipo permissivo sarà posto, per ragioni prudenziali, pari a 0,1 s. In presenza di tali schemi, invece, il tempo di intervento sarà innalzato a 1 s per la protezione di massima frequenza e ad 4 s per la protezione di minima frequenza. Si sottolinea il fatto che il ricorso a frequenze di intervento con finestra restrittiva (f n ± 0,5 Hz) è previsto solo in associazione ad uno degli schemi di protezione a) o b). Schema a) invio a tutti gli impianti di produzione in BT sottesi a una linea MT dello stesso segnale di telescatto inviato alla GD della MT (vedi paragrafo 8.1). Anche in questo caso l assenza di un segnale di guardia abiliterà una protezione di massima/minima frequenza a finestra stretta e tempo breve (49,5 Hz, 0,1 s e 50,5 Hz, 0,1 s) pronta ad intervenire in caso di anomalia del telescatto. Schema b) invio a tutti gli impianti di GD sottesi ad una stessa Cabina Secondaria MT/BT di un segnale di presenza tensione omopolare rilevato nel lato MT della Cabina suddetta da un relè di terra (59N) in modo da abilitare, in caso di guasto a terra nella linea MT, la stessa protezione di massima/minima frequenza a finestra restrittiva vista al punto precedente. Il primo schema, basato sul telescatto proveniente dalla CP, fa fronte a tutte le possibili situazioni di guasto nella linea MT e copre anche il caso di apertura della linea MT in assenza di guasto oppure di perdita della rete AT; è inoltre provvisto di un sistema di sorveglianza attivato in caso di perdita della comunicazione tra CP ed impianti periferici asserviti. Il secondo schema è mirato al rilevamento dei guasti a terra nella rete MT con l abilitazione di una soglia di frequenza ristretta negli impianti di GD della BT per favorirne il distacco dalla rete. Documenti analoghi
ALLEGATO A INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT Quanto segue annulla e sostituisce le parti del Regolamento di Esercizio relative a capability dell impianto di produzione e caratteristiche ed impostazioni Dettagli Le novità tecnologiche introdotte dalla Norma CEI 0-21
Le novità tecnologiche introdotte dalla Norma CEI 0-21 Ing. Francesco Iannello Responsabile Tecnico ANIE/GIFI Reggio Emilia, 25 luglio 2012 SOMMARIO Obiettivi della Norma CEI 0-21 Entrata in vigore della Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012 344/2012/R/EEL APPROVAZIONE DELLA MODIFICA ALL ALLEGATO A70 E DELL ALLEGATO A72 AL CODICE DI RETE. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Dettagli Dispositivo di Interfaccia Problemi e Soluzioni
Dispositivo di Interfaccia Problemi e Soluzioni Rev. 01 12 Giugno 2012 Premessa Il presente documento vuole essere d aiuto per pianificare i settaggi dei relè di protezione degli impianti di produzione Dettagli IMPIANTI DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICA REQUISITI MINIMI PER LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO IN PARALLELO CON LA RETE AT
N 01 1 di 23 IMPIANTI DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICA REQUISITI MINIMI PER LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO IN PARALLELO CON LA RETE AT Storia delle revisioni 01 13/03/2012 Prima emissione N 01 2 di 23 INDICE 1. Dettagli Seminario LA NUOVA NORMA CONNESSIONI IN BASSA TENSIONE
Seminario LA NUOVA NORMA CONNESSIONI IN BASSA TENSIONE La nuova Norma CEI 0-21: novità per la connessione di utenti attivi alle reti di distribuzione BT (prog. C1058) A.Cerretti Enel Distribuzione S.p.A. Dettagli Novità introdotte dalle nuove Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al sistema di protezione di interfaccia per utenti attivi
Novità introdotte dalle nuove Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al sistema di protezione di interfaccia per utenti attivi ing. Massimo Ambroggi Responsabile Service Tecnico THYTRONIC S.p.A. (MI) http://www.norma016.it/cei/index.asp?page=documentazione&type=2 Dettagli La gestione delle rinnovabili nel sistema elettrico italiano
La gestione delle rinnovabili nel sistema elettrico italiano Giorgio Maria Giannuzzi Responsabile Analisi dell Esercizio Terna Rete Italia 1 Evoluzione della Generazione Distribuita 2 L impatto della Generazione Dettagli Evoluzione dei sistemi di automazione di stazione per l integrazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile
Evoluzione dei sistemi di automazione di stazione per l integrazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile M. Petrini, G. Bruno, L. Campisano, L. Ortolano, E. Casale Terna Rete Italia, Direzioni Dettagli SISTEMI DI CONTROLLO E PROTEZIONE DELLE CENTRALI EOLICHE [PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE]
1 di 17 SISTEMI DI CONTROLLO E PROTEZIONE DELLE CENTRALI EOLICHE [PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE] Redatto Collaborazioni Verificato Approvato R. Gnudi - L. Caciolli C. Cassaro N. Garau A. Costanzo Dettagli "FOTOVOLTAICO: QUALI OPPORTUNITÀ OGGI?
"FOTOVOLTAICO: QUALI OPPORTUNITÀ OGGI? CONVEGNO DEL 30/05/2012 Novità per dimensionamento impianto Principali novità per dimensionamento: regole tecniche di connessione Passaggio dalle Normative di riferimento Dettagli Le Regole Tecniche per. e la nuova edizione della Guida CEI 82-25
Le Regole Tecniche per la Connessione alle reti e la nuova edizione della Guida CEI 82-25 Ing. Francesco Iannello Responsabile Tecnico ANIE/Energia Vicenza, 16 Dicembre 2010 Indice Connessione alle reti Dettagli ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT
ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT fac-simile da utilizzare per dichiarare la conformità dell impianto alla RTC - regola tecnica di connessione La dichiarazione deve essere compilata Dettagli PROTEZIONI GENERALE PROTEZIONE DI MASSIMA CORRENTE DI FASE
PROTEZIONI GENERALE I valori di tempo di estinzione della sovracorrente (estinzione del guasto) indicati in tabella sono da intendersi come somma del tempo di intervento della protezione, del tempo di Dettagli Prof. Ing. Giuseppe CAFARO - Politecnico di Bari. e Cristina Timò- Direttore Tecnico CEI (Comitato elettrotecnico italiano)
Norma CEI 0-21 : Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica Prof. Ing. Giuseppe CAFARO - Politecnico di Bari Dettagli NORMA CEI 0-210 REQUISITI FUNZIONALI, DI PROVA E CERTIFICAZIONE. ing. Massimo Ambroggi Responsabile Service Tecnico THYTRONIC S.p.A.
NORMA CEI 0-210 CENNI AL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER IMPIANTI DI ENERAZIONE BT : REQUISITI FUNZIONALI, DI PROVA E CERTIFICAZIONE ing. Massimo Ambroggi Responsabile Service Tecnico THYTRONIC Dettagli Le telecomunicazioni nel controllo e protezione della GD: il progetto Milano Wi-Power
Le telecomunicazioni nel controllo e protezione della GD: il progetto Milano Wi-Power M. Delfanti, D. Falabretti, M. Merlo, V. Olivieri - Dipartimento di Energia Politecnico di Milano M. Ambroggi - Thytronics Dettagli Regolamento di esercizio per la generazione di energia elettrica in parallelo con reti MT di AEMD
Regolamento di esercizio per la generazione di energia elettrica in parallelo con reti MT di AEMD 1. DATI IDENTIFICATIVI DELL UTENTE PRODUTTORE Dati del titolare dei rapporti con AEMD ed avente la disponibilità Dettagli Norma CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
Norma CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica Regola tecnica di connessione BT Norma CEI 0-21: Dettagli Claudio BRAZZOLA Arezzo 23 Novembre 2012 RTC BT: Nuova CEI 0-21 Regola tecnica per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT.
Claudio BRAZZOLA Arezzo 23 Novembre 2012 RTC BT: Nuova CEI 0-21 Regola tecnica per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT. La nuova regola tecnica di connessione BT: Norma CEI 0-21 La Norma Dettagli Delibera 84/2012/R/EEL Requisiti per gli impianti di produzione MT BT ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale
Delibera 84/2012/R/EEL Requisiti per gli impianti di produzione MT BT ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale Comunicazione di Gelsia Reti ai sensi degli art.5.2 e 6.6. della delibera 84/2012/R/EEL Dettagli Integrazione degli impianti fotovoltaici nella rete elettrica
Integrazione degli impianti fotovoltaici nella rete elettrica G. Simioli Torna al programma Indice degli argomenti Considerazioni introduttive Quadro normativo - Norma CEI 11-20 Isola indesiderata - Prove Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2013 243/2013/R/EEL ULTERIORI INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE Dettagli Requisiti tecnici degli impianti dei clienti MT e condizioni per avere diritto all indennizzo
Comunicazione all utenza MT ai sensi della Deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas n. 333/07, articolo 35.4. Gentile Cliente, La informiamo che l Autorità per l energia elettrica e Dettagli Distribution System Operators (DSO): nuovi ruoli e prospettive
Distribution System Operators (DSO): nuovi ruoli e prospettive Note dal telecontrollo di AcegasAps per la scuola estiva: Energia elettrica per il futuro dal 2013 al 2020, Sesto, 27/06/2013 Paolo Manià Dettagli I sistemi elettrici: lezione introduttiva. Prof.ssa Maria Dicorato
I sistemi elettrici: lezione introduttiva Prof.ssa Maria Dicorato La produzione di energia elettrica L insieme dei mezzi di produzione, denominato centrali elettriche, nei quali avviene la trasformazione Dettagli GUIDA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE AEVV
Pag. 1 di 41 GUIDA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE AEVV Documenti allegati alla Specifica Tecnica Allegato A.1: REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT AEVV DI IMPIANTI Dettagli Incontro tecnico COME NASCE. Relatore. Gastone Guizzo. Padova, 11 maggio 2012
Incontro tecnico NORMA CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica Relatore Gastone Guizzo Padova, Dettagli Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica
N O R M A I T A L I A N A C E I 1 Data Scadenza Inchiesta C. 1136 22-11-2014 Data Pubblicazione 2014-10 Classificazione 0-21; V Titolo Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi Dettagli Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica
N O R M A I T A L I A N A C E I Norma Italiana Data Pubblicazione CEI 0-21;V2 2013-12 Titolo Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici Dettagli Medium Voltage Products. Guida tecnica Utenti attivi secondo la Norma CEI 0-16
Medium Voltage Products Guida tecnica Utenti attivi secondo la Norma CEI 0-16 2 Indice 4 I vantaggi ambientali e socio-economici delle energie rinnovabili 5 1. Utenti attivi secondo la Norma CEI 0-16 8 Dettagli il progetto Milano Wi-Power
22 Aprile 2010 - Roma Verso infrastrutture intelligenti per le utility Telecomunicazioni innovative nel controllo e protezione della GD: D. Falabretti,, G. Monfredini, V. Olivieri, M. Pozzi Dipartimento Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
RTC REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE DELL AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO INDICE 1. Scopo 3 2. Campo di applicazione Dettagli E-Werk Lüsen Gen.m.b.H. / Azienda Elettrica Luson Soc. Coop.
ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL ART. 5 BIS3 DELLA DELIBERA 243/2013/R/EEL CIRCA LE FUNZIONALITÀ E LE REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI (SEZIONE RISERVATA AL TECNICO DEL CLIENTE) La seguente Dettagli ART. 1 - CARATTERISTICHE DEL COLLEGAMENTO
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE IN PARALLELO CON LA RETE MT DELL AZIENDA ELETTRICA COMUNALE DI VIPITENO GENERALITÀ Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO PER GLI UTENTI UTILIZZATORI E AUTOPRODUTTORI ALLA RETE MT
3 CRITERI DI ALLACCIAMENTO PER GLI UTENTI UTILIZZATORI E AUTOPRODUTTORI ALLA RETE MT 3.1 INTRODUZIONE Il collegamento dei clienti utilizzatori e di quelli autoproduttori alla rete di distribuzione necessita Dettagli GUIDA TECNICA. A.8 CORRENTI DI CORTO CIRCUITO E TEMPO DI ELIMINAZIONE DEI GUASTI NEGLI IMPIANTI DELLE RETI A TENSIONE UGUALE O SUPERIORE A 120 kv
GUIDA TECNICA Allegato A.8 1 di 23 A.8 DI ELIMINAZIONE DEI GUASTI NEGLI Storia delle revisioni Rev.00 25/05/2001 Prima emissione Rev.01 26/04/2005 Rev.02 01/09/2010 Modifiche al paragrafo 5.2.2 (Correnti Dettagli Norma CEI 11 20 : impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria
Norma CEI 11 20 : impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria 2 Ottobre 2008, Catania, Marco Ravaioli Norma CEI 11-20 La norma CEI ha per oggetto Dettagli Sistemi fotovoltaici
Sistemi fotovoltaici e connessione in rete Roberto Caldon Università degli Studi di Padova Contrastanti esigenze della GD e della rete Da parte dei Produttori: Poter collegare senza formalità aggiuntive Dettagli REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE GENERALITÀ Il presente regolamento fra Enel Dettagli Produzione e distribuzione di en. Elettrica
(persona fisica) (persona giuridica) Produzione e distribuzione di en. Elettrica SCHEMA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL IMPIANTO ALLE REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE Dettagli Dispositivi di Interfaccia Problemi e Soluzioni
Dispositivi di Interfaccia Problemi e Soluzioni Rev. 02 30 Giugno 2012 Premessa Il presente documento è una guida pratica per essere d aiuto nella configurazione dei relè di protezione degli impianti di Dettagli Aspetti tecnici e normativi della connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica
Aspetti tecnici e normativi della connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica Francesco Groppi Conferenza dell Industria Solare Italia 2009 Roma, 5-65 Principali aspetti e problematiche Dettagli Impianto fotovoltaico
a cura di Antonello Greco Oggetto dellʼintervento Installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kw su edificio. Norme, Leggi e Delibere applicabili Guida CEI 82-25: 2010-09: Guida alla realizzazione di Dettagli Verifica delle regolazioni del sistema di protezione di interfaccia (da effettuare
INFORMAZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E VERIFICA DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE E SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA Verifica delle regolazioni del sistema di protezione Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DELLA GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L.
REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DELLA GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L., DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA NELLE ISOLE TREMITI Dettagli Nuovi requisiti e prove in campo per le protezioni di interfaccia, secondo le norme CEI 0-21 e CEI 0-16
LA GESTIONE DELL INTEGRAZIONE DEL FOTOVOLTAICO NELLE RETI Nuovi requisiti e prove in campo per le protezioni di interfaccia, secondo le norme CEI 0-21 e CEI 0-16 Francesco Groppi Responsabile GDL2 del Dettagli Criteri di taratura delle protezione degli impianti di A2A Reti Elettriche - Ambito Milano
Criteri di taratura delle protezione degli impianti di A2A Reti Elettriche - Ambito Milano La rete elettrica di distribuzione di A2A Reti Elettriche è protetta da eventuali guasti che possono svilupparsi Dettagli Rifasare per un uso efficiente dell impianto utilizzatore
Antonello Greco Rifasare vuol dire ridurre lo sfasamento fra la tensione e la corrente introdotto da un carico induttivo (figura 1); significa aumentare il valore del fattore di potenza (cosϕ) del carico Dettagli Rete Alta Tensione (AT)
Il seguente documento risponde a quanto prescritto dall Allegato A alla delibera dell AEEG ARG/elt 198/2011 e smi comma 44.1 lettera a, b, e c. Esso descrive macroscopicamente il funzionamento dei dispositivi Dettagli REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DI SOCIETÀ COOPERATIVA ELETTRICA PENNES DI GRUPPI GENERATORI DI PROPRIETA' DEL CLIENTE PRODUTTORE
ElektrogenossenschaftPens Gen. Consorzio Elettrico Pennes Soc. Coop. Außerpens 37 / Pennes di Fuori 39058 Sarntal / Sarentino Tel. & Fax +39 0471 62 72 72 Email info@egpens.it Web www.egpens.it Mwst.Nr. Dettagli AZIENDA ELETTRICA ITC
COMUNE DI CAVALESE PROVINCIA DI TRENTO AZIENDA ELETTRICA ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DEL COMUNE DI CAVALESE CON TENSIONE NOMINALE Dettagli ITC. ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI SET DISTRIBUZIONE S.p.A.
Pag. 1 di 35 ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI SET DISTRIBUZIONE S.p.A. CON TENSIONE (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SEA S.C.
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SEA S.C. Agosto 2007 1/14 1. SCOPO DELLE PRESCRIZIONI Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire i criteri e le modalità Dettagli Impianti fotovoltaici (Prescrizioni Particolari e Verifiche)
Impianti fotovoltaici (Prescrizioni Particolari e Verifiche) Ultimo aggiornamento: 1 nov. 2007 Prescrizioni particolari Prescrizioni previste dalla sezione 712 della norma CEI 64-8 Sistemi fotovoltaici Dettagli L evoluzione in corso: verso le smart grid. prof. Maurizio Delfanti Politecnico di Milano Dipartimento di Energia maurizio.delfanti@polimi.
L evoluzione in corso: verso le smart grid prof. Maurizio Delfanti Politecnico di Milano Dipartimento di Energia maurizio.delfanti@polimi.it 1 Indice 2 L impatto della GD sul Sistema Elettrico Nazionale Dettagli Sistemi e Inverter FV: Normative. Requisiti Normativi per Systemi Fotovoltaici Connessi alla Rete
Sistemi e Inverter FV: Normative Requisiti Normativi per Systemi Fotovoltaici Connessi alla Rete Criteri per la connessione alla rete elettrica a Bassa Tensione Protezioni (dispositivi e funzioni) Criteri Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE-DK5600. Relatore GUIZZO P.I. GASTONE. Università di Padova 26 giugno 2004
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE-DK5600 Relatore GUIZZO P.I. GASTONE Università di Padova 26 giugno 2004 L Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con delibera Dettagli SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA S.r.l. REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE
SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA S.r.l. Via Nazionale, Loc. Santaviela - 33024 FORNI DI SOPRA (UD) Tel +39 0433 88077 - Fax +39 0433 887905 - Email info@sci-forni.it Cod. Fisc. e P. Dettagli Compilazione Reg. Esercizio CEI0-21_Inv. TRIO-5.8_7.5_8.5_rev.2013-11-14
INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DEL DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA, PER LA DISABILITAZIONE DELLA FUNZIONE DI LIMITAZIONE DI POTENZA IN FUNZIONE DELLA FREQUENZA Dettagli Fra C.E.G. e Cliente (titolare dei rapporti con C.E.G.) si stabiliscono le seguenti condizioni.
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DELLA SOCIETA COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE GENERALITÀ Il presente regolamento Dettagli REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE 1kV
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE 1kV SECAB Società Cooperativa (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas n. 89/07) Dettagli DICHIARAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA DI ASM TERNI A TENSIONE >1kV
DEGLI IMPIANTI CONNEI ALLA RETE ELETTRICA DI AM TERNI A TENIONE >1kV AM TERNI.p.A. ervizio Elettrico AM D.T.010409/1 NOME CONVENZIONALE CABINA...CODICE... NOME CONVENZIONALE UTENTE...CODICE... TENIONE Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI STET S.p.A. CON TENSIONE NOMINALE 1 KV.
Pag. 1 di 32 ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI STET S.p.A. CON TENSIONE NOMINALE 1 KV (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per Dettagli LINEE GUIDA PER LA CONNESSIONE DI
DI TETTI FOTOVOLTAICI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE BT Documento DBU/003 Agosto 2005 Pag.2 di 23!"#$%&%! ''&% ( ) * + ),-%,.%! -#// ' + ),-%,.% + ),-%,.%!"'' 0 ),'1! -%$%!2"'' 3 ),-%,.%! % )) %&-,,!&,# ( Dettagli Compilazione Reg. Esercizio CEI0-21_Inv. Trifase_rev.2013-03-08.docx
INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DEL DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA, PER LA DISABILITAZIONE DELLA FUNZIONE DI LIMITAZIONE DI POTENZA IN FUNZIONE DELLA FREQUENZA Dettagli La delibera 84/2012/R/eel: interventi urgenti relativi in particolare agli impianti di GD per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
La delibera 84/2012/R/eel: interventi urgenti relativi in particolare agli impianti di GD per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale Convegno AEIT Trentino - Alto Adige Sudtirol Bolzano, Dettagli Seminario dell'innovazione Ordine Ingegneri Catania 11/12/14
1 Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alla rete AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica. 2 Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 Parte Dettagli LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
Q U A D E R N I P E R L A P R O G E T T A Z I O N E LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE Guida alla progettazione ed all installazione secondo le norme tecniche CEI e UNI di MARCO Dettagli Deliberazione AEEG 84/2012/R/EEL 8 Marzo 2012: requisiti e modalità di attuazione per inverter Power-One Aurora
Deliberazione AEEG 84/2012/R/EEL 8 Marzo 2012: requisiti e modalità di attuazione per inverter Power-One Aurora Principali contenuti della Delibera AEEG 84/2012/R/EEL In data 08 Marzo 2012, l Autorità Dettagli Sistemi di protezione di interfaccia PMVF 20 PMVF 50
Sistemi di protezione di interfaccia PMVF 20 (conformi CEI 0-21 edizione giugno 2012) PMVF 30 (conforme CEI 0-16 edizione dicembre 2012) electric Sistemi di protezione di interfaccia Conformi CEI 0-21 Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DEL COMUNE DI ISERA CON TENSIONE NOMINALE 1 KV
ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DEL COMUNE DI ISERA CON TENSIONE NOMINALE 1 KV (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l Energia Dettagli SPECIFICA TECNICA. Cancellare le voci che non interessano Materiale Prestazione Servizio. RTC Clienti produttori BT Prescrizioni tecniche
Settore = elettrico Regole Tecniche per la Connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione a terzi di LINEA RETI E IMPIANTI a tensione nominale minore o Dettagli QUADRO NORMATIVO PER LE RETI
1 QUADRO NORMATIVO PER LE RETI ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE GESTITE DA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 1.1 INTRODUZIONE Nel presente capitolo verrà illustrato per grandi linee il quadro normativo Italiano che Dettagli INTERAZIONE GENERATORI - RETI DI DISTRIBUZIONE
Torna al programma INTERAZIONE GENERATORI - RETI DI DISTRIBUZIONE Roberto Caldon Generazione Distribuita: motivi di una possibile diffusione convenienza energetica derivante dalla cogenerazione; necessità Dettagli Rev. : n 3-05/06/2013. Doc. : RE - BT
Rev. : n 3-05/06/2013 REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI A2A RETI ELETTRICHE (AUTOCERTIFICAZIONE) Documento di proprietà Dettagli ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI MEDIA TENSIONE ALLE DELIBERE DELL AEEG
Ottobre 2012 ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI MEDIA TENONE ALLE DELIBERE DELL AEEG Come risparmiare evitando il pagamento del CTS Delibera AEEG 198/11 Norma CEI 0-16 Delibera AEEG 33/08 Associazione Energia Dettagli Criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della Distribuzione DK 5600 Ed.IV - Marzo 2004
Questo documento contiene informazioni di proprietà di Enel SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma Dettagli A.1 Caratteristiche del cavo di collegamento e della sezione ricevitrice MT (da inserire solo per connessioni alla rete MT)
ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Dettagli Le FRNP sulle reti elettriche: un problema, o una risorsa futura? Maurizio Delfanti Politecnico di Milano Dipartimento di Energia
Le FRNP sulle reti elettriche: un problema, o una risorsa futura? Maurizio Delfanti Politecnico di Milano Dipartimento di Energia Mercoledì 19 Giugno 2013 Indice 2 Lo sviluppo delle FRNP e i problemi sul Dettagli Il ruolo di GAUDI. Delibera 8 marzo 2012 84/2012/R/eel Delibera 7 agosto 2014 421/2014/R/eel
Il ruolo di GAUDI Delibera 8 marzo 2012 84/2012/R/eel Delibera 7 agosto 2014 421/2014/R/eel Allegato A 70 - Quadro normativo di riferimento Delibera 84/2012/R/eel come successivamente integrata e modificata Dettagli LO SVILUPPO DELLE SMART GRID E IL FUTURO DISPACCIAMENTO DELLA GD
LO SVILUPPO DELLE SMART GRID E IL FUTURO DISPACCIAMENTO DELLA GD M. Delfanti, G. Monfredini, V. Olivieri Politecnico di Milano Introduzione Le smart grid, basate su strutture e modalità operative fortemente Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE BT DELL ASM TERNI S.p.A.
1. SCOPO DELLE PRESCRIZIONI... 2 2. CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 3. NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO... 2 4. DEFINIZIONI... 2 5. CRITERI GENERALI... 3 5.1 CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO... 3 Dettagli ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE TECNICA DELL'UNAE Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese d'installazione di Impianti SUPPLEMENTO
ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE TECNICA DELL'UNAE Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese d'installazione di Impianti SUPPLEMENTO Norma CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione Dettagli AMETS. p. A. F o n d a t a n e l 1 9 0 8 g i à A E M
1 Generalità Regolamento di esercizio in parallelo con reti BT di AMET di impianti di produzione. o impianti di produzione < di 30 kw connessi tramite cabina d utente. (rev.06/2015) DATTI IDENTIFICATIVI Dettagli ASPETTI NORMATIVI E DI PROGETTAZIONE
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Novità legislative (nuovo conto energia), problematiche tecniche, problematiche di installazione, rapporti con gli Enti ASPETTI NORMATIVI E DI PROGETTAZIONE Dettagli MODALITA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA E MEDIA TENSIONE
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Aggiornamenti legislativi, Problematiche tecniche, Problematiche di installazione, Rapporti con gli enti MODALITA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Dettagli RELAZIONE TECNICA ALLA DELIBERAZIONE 8 NOVEMBRE 2006, N. 246/06
RELAZIONE TECNICA ALLA DELIBERAZIONE 8 NOVEMBRE 2006, N. 246/06 MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI ELETTRICI DI CUI ALL ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2004, N. 4/04, E SUCCESSIVE Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 8 MARZO 2012 84/2012/R/EEL INTERVENTI URGENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GENERAZIONE DISTRIBUITA, PER GARANTIRE LA SICUREZZA Dettagli Codici 15307 Sistema per l allacciamento alla rete e il monitoraggio locale degli impianti PianetaSole Beghelli
CENTRALE PIANETASOLE BEGHELLI Codici 15307 Sistema per l allacciamento alla rete e il monitoraggio locale degli impianti PianetaSole Beghelli ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE E L USO Indice Cos è la Centrale Dettagli A.1 Caratteristiche del cavo di collegamento e della sezione ricevitrice MT (da inserire solo per connessioni alla rete MT)
ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Dettagli MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE
MCC MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DELL AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO SOMMARIO 1 OGGETTO pag. 3 2 AMBITO Dettagli 30/12/2013 Rev. 00 Pag. 1 di 27
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A SEGUITO DELL ADEGUAMENTO TECNICO DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA AEEG 243/2013/R/EEL Pag. 1 di 27 Barrare le voci interessate: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dettagli REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A.
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A. Pagina 1 di 48 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 5 2. BASI PRINCIPALI E DEFINIZIONI... Dettagli PROGETTI PILOTA SMART GRID Lambrate e Gavardo. ing. Enrico Fasciolo Milano, 28 novembre 2013
PROGETTI PILOTA SMART GRID Lambrate e Gavardo ing. Enrico Fasciolo Milano, 28 novembre 2013 Ampiezza del progetto: utenti attivi coinvolti e Cabine Lungo Linea CP Lambrate (Milano) e CP Gavardo (Brescia) Dettagli CODICE PRO_MCC_EE REVISIONE: 4 DATA PRIMA EMISSIONE: 24.12.2010 DATA AGGIORNAMENTO: 30.03.2015
ALLEGATO 3 MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI PRODUZIONE CONNESSI ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE GESTITE DA AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA. SPECIFICA TECNICA Pagina 36 di 51 ASPETTI NORMATIVI Dettagli Allegare copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Elenco documentazione da inviare in seguito all adeguamento tecnico dell impianto di produzione connesso alla rete media tensione di ASM Bressanone S.p.A., ai sensi della Delibera AEEG n. 421/2014/R/EEL Dettagli Parte A Regolamento d esercizio in parallelo con reti MT di Alto Garda Servizi S.p.A. di impianti di produzione
Pag. 1 di 32 Parte A Regolamento d esercizio in parallelo con reti MT di Alto Garda Servizi S.p.A. di impianti di produzione Il presente regolamento è sottoscritto dall Utente Produttore sotto riportato Dettagli Problemi di disconnessione dell inverter dalla rete elettrica: cause e soluzioni
Problemi di disconnessione dell inverter dalla rete elettrica: cause e soluzioni Indice 1 Introduzione...1 2 Considerazioni sull anomalia Tensione di rete alta...1 3 Origine del fenomeno...2 3.1 Problema Dettagli Allegare copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Elenco documentazione da inviare in seguito all adeguamento tecnico dell impianto di produzione connesso alla rete media tensione di SET distribuzione S.p.A., ai sensi della Delibera AEEG n. 421/2014/R/EEL Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back