Source: https://tga-effizienz.de/details-energetische-inspektion/Pflichtentfall-zur-energetischen-Inspektion.html
Timestamp: 2020-08-06 10:52:52
Document Index: 246953442

Matched Legal Cases: ['§ 74', '§ 74', '§ 74', '§ 74', '§ 74', '§ 74']

Für welche Anlagen entfällt die Pflicht zur energetischen Inspektion nach §§ 74 - 78 GEG - Ingenieurbüro TGA Effizienz
Für welche Anlagen entfällt die Pflicht zur energetischen Inspektion nach §§ 74 - 78 GEG
Die Pflicht zur energetischen Inspektion kann nach § 74, Abs. 3 GEG entfallen, wenn eine in ein Nichtwohngebäude eingebaute Klimaanlage oder eine kombinierte Klima- und Lüftungsanlage folgende Voraussetzungen erfüllt:
das Gebäude verfügt über ein Gebäudeautomations- und -regelsystem mit multifunktionalen Eigenschaften, welche in § 74 GEG Abs. 3 beschrieben, jedoch nicht näher mit Richtlinien und Normen definiert sind. Ein solches System muss den in § 74, Abs. 3, Satz 1-3 GEG definierten Eigenschaften ausnahmslos entsprechen. Das System muss in der Lage sein,
den Energieverbrauch des Gebäudes kontinuierlich zu überwachen, zu protokollieren, zu analysieren und
dessen Anpassung zuermöglichen,
einen Vergleichsmaßstab in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes aufzustellen, Effizienzverluste der
vorhandenen gebäudetechnischen Systeme zu erkennen und die für die gebäudetechnischen Einrichtungen
oder die gebäudetechnische Verwaltung zuständige Person zu informieren und
die Kommunikation zwischen den vorhandenen, miteinander verbundenen gebäudetechnischen Systemen
und anderen gebäudetechnischen Anwendungen innerhalb des Gebäudes zu ermöglichen und gemeinsam
mit verschiedenen Typen gebäudetechnischer Systeme betrieben zu werden.
Für in Wohngebäude eingebaute Klimaanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen gilt, dass Sie von der Inspektionspflicht nach GEG entbunden sind, wenn das Gebäude über ein System verfügt, welches ausgestattet ist mit
einer kontinuierlichen elektronischen Überwachungsfunktion, die die Effizienz der vorhandenen gebäude-
technischen Systeme misst und den Eigentümer oder Verwalter des Gebäudes darüber informiert, wenn sich
die Effizienz erheblich verschlechtert hat und eine Wartung der vorhandenen gebäudetechnischen Systeme
einer wirkamen Regelungsfunktion zur Gewährleistung einer optimalen Erzeugung, Verteilung, Speicherung oder Nutzung von Energie.
Da die im GEG genannten Ausschlusskriterien wenig konkret und nicht mit entsprechenden Normen und Richtlinien hinterlegt sind, empfiehlt z.B. die GEFMA-Richtline 124-5 (Entwurf), dass für eine Zulassung geeigneter Systeme als Auschlusskriterium diese zunächst dahingehend bewertet werden sollen, ob z.B. Energiemanagementfunktionen nach DIN EN ISO 50001 vorhanden sind. Das System für die Gebäudeautomation soll zudem den Standards DIN EN 15232-1:2017-12, DIN EN ISO 16484-3:2005-12 und VDI 3814 entsprechen.
Vor allem Gebäude, welche von einem Zertifizierungssystem (z.B. DGNB, LEED, BREEAM) für Errichtung und Betrieb ausgezeichnet wurden, können über Gebäudeautomations- und regelsysteme verfügen, welche den in § 74 Abs. 3 GEG formulierten Anforderungen zum Entfall der Inspektionspflicht entsprechen.
Zuletzt aktualisiert am 16.07.2020 von Dan Hildebrandt.
Gebäudeenergiegesetz kommt!
Dramatischer Rückgang bei energetischen Inspektionen
Änderungen am GEG-Entwurf nach Bundesratssitzung vom 20.12.2019
© 2020 Dipl.-Ing. (BA) Dan Hildebrandt | Startseite | Impressum | Datenschutz | Sitemap