Source: http://docplayer.fr/9709246-Notice-de-mise-en-service-et-d-entretien.html
Timestamp: 2018-10-21 04:15:46+00:00
Document Index: 281353316

Matched Legal Cases: ['art. 15', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Notice de mise en service et d entretien - PDF
Download "Notice de mise en service et d entretien"
1 Notice de mise en service et d entretien Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 Pour le professionnel Lire attentivement avant le montage et l entretien SVP FR 02/2005
2 Sommaire 1 Généralités Sécurité Utilisation conforme Signification des remarques Respectez ces consignes Outillage, matériaux et auxiliaires Elimination Description du produit Caractéristiques techniques Raccordement de la chaudière Remarques concernant le raccordement des fumées et le contrôle anti-débordement Raccordement du système d évacuation des fumées Dispositif de contrôle anti-débordement Remarques concernant le raccordement de la chaudière au réseau de tuyauterie Retour chauffage Départ chauffage Remplir la chaudière et contrôler l étanchéité des raccordements Raccordement de la conduite de gaz Branchements électriques Mettre l installation de chauffage en service Effectuer la mise en service Noter les valeurs caractéristiques du gaz Mise en ordre de marche de l installation de chauffage Contrôler l étanchéité des conduites de gaz Purger la conduite de gaz Contrôler les ouvertures d arrivée et de sortie d air et le raccordement de l évacuation des fumées Contrôle de l équipement des appareils Mise en service de l installation de chauffage et du brûleur Mesurer la pression de raccordement Contrôle d étanchéité en marche Relever les valeurs de mesure Montage des panneaux latéraux Informer l utilisateur, remettre les documents Protocole de mise en service Mise hors service de l installation de chauffage Mise hors service de l installation de chauffage par l appareil de régulation Mise hors service de l installation de chauffage en cas d urgence Révision et entretien de l installation de chauffage Généralités Préparer la chaudière pour le nettoyage Nettoyer la chaudière Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
3 Sommaire Nettoyage de la chaudière avec les brosses de nettoyage Nettoyage chimique de l échangeur thermique et de la chaudière Nettoyer le brûleur Contrôler l étanchéité interne de la conduite d alimentation en combustible Calcul du volume d essai Effectuer le contrôle d étanchéité Vérifier et corriger la pression d eau de l installation de chauffage Mesurer la pression aux injecteurs Protocoles d inspection et d entretien Conversion de la chaudière à une autre catégorie de gaz Conversion à l intérieur d une même famille de gaz par ex. du gaz naturel H au gaz naturel LL Remplacer les injecteurs principaux Régler la puissance du brûleur Conversion au propane Remplacement des injecteurs principaux Remplacer les injecteurs d allumage Régler la puissance du brûleur Régler le pressostat gaz (Re)-conversion au gaz naturel Remplacement des injecteurs principaux Remplacer les injecteurs d allumage Régler le pressostat gaz Régler la puissance du brûleur Réglage du pressotat gaz Réglage de la puissance du brûleur selon la méthode de pression aux injecteurs Terminer les opérations de mise en service Elimination des défauts du brûleur Elimination des défauts Conditions d exploitation de la chaudière dans les pays non membres de l UE Conditions requises pour l alimentation électrique Conditions requises pour le local d installation Conditions requises pour les ouvertures d arrivée d air et d évacuation des fumées Conditions requises pour le combustible gaz naturel H (conditions physiques) Conditions relatives au combustible gaz naturel H (exigences chimiques) Conditions requises pour le combustible gaz liquide mélanges butane/propane (conditions chimiques) Conditions requises pour le combustible gaz liquide propane (conditions chimiques) Conditions requises pour l hydraulique et la qualité de l eau Conditions relatives au fonctionnement Index Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 3
4 1 Généralités 1 Généralités CONSEIL D UTILISATION Pour le fonctionnement de l installation, respectez les normes et directives spécifiques au pays concerné! Tenez compte des informations indiquées sur la plaque signalétique de la chaudière. Elles doivent être impérativement et entièrement respectées. Si la chaudière est utilisée dans des pays non membres de l'union Européenne, le chap. 12 «Conditions d exploitation de la chaudière dans les pays non membres de l UE» page 60 doit impérativement être respecté. Conditions d exploitation Dimension Remarques Précision des exigences requises Température de départ maximale T max /TS Pression de service maximale PMS : Constante de temps maximale Limiteur de température de sécurité : C La température de départ maximale autorisée peut être limitée à une valeur située dans cette plage de température selon les prescriptions en vigueur dans le pays concerné. Limite de sécurité (limiteur de température de sécurité). Température de départ maximale = limite de sécurité (STB) 18K Exemple : Limite de sécurité (STB) = 100 C Température de départ = 100 C - 18 K = 82 C. bar max. 6 s max. 40 Constante de temps maximale s max. 40 Thermostat Construction B 14BS Tabl. 1 Conditions d'exploitation de la chaudière 4 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
5 Généralités 1 Catégories de gaz des différents pays selon EN 437 (pays membres de l UE) Vous trouverez les particularités spécifiques aux différents pays dans les prescriptions nationales correspondantes. Pays Catégorie de gaz Pression de raccordement en mbar DK, EE, FI, LT, LV, I 2H 20 NO, SE BE I 2E(R)B 20; 25 DE II 2ELL3P 20; 50 AT, CH, CZ, SI, SK II 2H3P 20; 50 ES, GB, IE, IT, PT II 2H3P 20; 37 GR II 2H3B/P 20; 50 FR II 2Esi3P 20; 25, 37 LU II 2E3B/P 20; 50 HU II 2HS3P 25; 50 NL II 2L3P 25; 50 PL I 2E3P 20; 36 CY, MT I 3P 50 Tabl. 2 Catégories de gaz selon EN 437 (pays membres) Catégories de gaz pour les pays non concernés par la validité de la norme EN 437 (pays non membres de l'ue) Pour les pays non membres de l'union Européenne, veuillez respecter les indications fournies au chap. 12 «Conditions d exploitation de la chaudière dans les pays non membres de l UE», page 60. Pays Catégorie de gaz Pression de raccordement en mbar BR I 2H 20 BY, CN, HR, RO, RU, II 2H3P 20; 50 TR, UA TR II 2H3P 20; 37 BA, BG, HR, TR II 2H3B/P 20; 50 Tabl. 3 Catégories de gaz pour les pays non membres de l Union Européenne Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 5
6 1 Généralités Liste des pays Abréviations des pays AT BA BE BG BR BY CH CN CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO RU SE SI SK TR UA Tabl. 4 Pays Autriche Bosnie et Herzégovie Belgique Bulgarie Brésil Biélorussie Suisse Chine Chypre Tchéquie Allemagne Danemark Estonie Espagne Finlande France Grande-Bretagne Grèce Croatie Hongrie Irlande Italie Lituanie Luxembourg Lettonie Malte Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Russie Suède Slovénie Slovaquie Turquie Ukraine Liste des pays 6 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
7 Sécurité 2 2 Sécurité Veuillez respecter ces consignes pour votre propre sécurité. 2.1 Utilisation conforme La chaudière spéciale gaz Logano GB434 WS a été conçue pour le réchauffement de l eau de chauffage et la production d eau chaude sanitaire, par ex. pour le chauffage des maisons individuelles ou petits collectifs. La chaudière peut être équipée d un système de régulation Logamatic La conception et le fonctionnement de la chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 avec combustion atmosphérique au gaz répond aux exigences de base de la directive relative aux appareils à gaz 90/396/CEE, en tenant compte de la norme EN 656. Les exigences de la directive de rendement 92/42/CEE (chaudières à basse température) sont satisfaites. 2.2 Signification des remarques On distinguera deux niveaux de risques caractérisés par des mots-clés : AVERTISSEMENT! ATTENTION! DANGER DE MORT Caractérise un danger dû probablement à l action d un produit et susceptible de provoquer des accidents graves ou d entraîner la mort si les mesures préventives sont insuffisantes. RISQUES D ACCIDENT/DEGATS SUR L INSTALLATION Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des accidents moyennement graves ou légers, ou d'endommager le matériel. Autres symboles signalant des dangers et conseils d'utilisation : AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par électrocution. CONSEIL D UTILISATION Conseils permettant une utilisation et un réglage optimal des appareils et diverses informations utiles. Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 7
8 2 Sécurité 2.3 Respectez ces consignes Pour l installation et le fonctionnement, tenez compte des réglementations suivantes : Réglementation locale applicable à la construction concernant les conditions d installation. Réglementation locale applicable à la construction relative aux installations d arrivée et d évacuation d air ainsi qu au raccordement de la cheminée. Réglementation concernant le raccordement électrique au réseau d alimentation. Réglementation technique de la société distributrice de gaz relative au raccordement du brûleur à gaz au réseau public local. Prescriptions et normes relatives à l équipement de sécurité technique de l installation de chauffage à eau chaude. Notice d installation adressée à l installateur des installations de chauffage. Pour la Suisse (CH) : Les chaudières ont été contrôlées selon les exigences de la loi relative à la protection de la pureté de l air (LRV, annexe 4) ainsi que selon le guide des prescriptions relatives aux incendies du VKF, et ont reçu l'autorisation du SVGW. L installation est soumise au respect des directives relatives à la construction et au fonctionnement des combustions au gaz G3 d/f, des principes régissant la réglementation du gaz G1 du SVGW, ainsi que des prescriptions cantonales relatives à la protection contre les incendies. Autorisé indépendamment du local d installation à l exclusion de la construction B 14BS (avec contrôle antidébordement). Pour le Luxembourg (LU) : Température de départ admissible : 100 C CONSEIL D UTILISATION Utilisez exclusivement des pièces Buderus d origine. Les dégâts provoqués par des pièces non livrées par Buderus ne peuvent être garantis par Buderus. Pour la Pologne (PL) : Selon la norme polonaise PN-91/B-0214 paragraphe 2.5, les chaudières > 100 kw doivent être équipées d un dispositif de sécurité contre le manque d eau au niveau du départ chauffage. Ce dispositif doit être intégré sur site entre le raccordement chaudière et le premier robinet d arrêt. Pour l'autriche (AT) : Température de départ admissible : 100 C En Autriche, la réglementation locale applicable à la construction ainsi que la directive ÖVGW G1 ou G2 (ÖVGW-TR gaz ou propane) doivent être respectées. Le raccordement ne peut être effectué que sur la base du modèle I selon la norme autrichienne ÖNORM B Les exigences relatives à l'art. 15a B-VG de la convention concernant les émissions et le rendement d exploitation sont satisfaites. 8 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
9 Sécurité 2 AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT dû à l'explosion de gaz inflammables. Risques d explosion en cas d odeur de gaz! Ne pas former de flamme! Ne pas fumer! Ne pas utiliser de briquet! Eviter la formation d'étincelles! Ne pas actionner d'interrupteurs électriques, téléphones, prises ou sonnettes! Fermer le robinet principal de gaz! Ouvrir portes et fenêtres! Avertir les habitants de l'immeuble, mais ne pas sonner! Appeler la société distributrice de gaz depuis un poste situé à l extérieur du bâtiment! Si la fuite de gaz est audible, quitter le bâtiment immédiatement, empêcher qui que ce soit d y pénétrer, informer la police et les pompiers depuis un poste situé à l extérieur du bâtiment. DANGER DE MORT dû à l'explosion de gaz inflammables. N effectuez les travaux sur les pièces conductrices de gaz que si vous êtes un professionnel agréé. DANGER DE MORT par électrocution si l appareil est ouvert. Avant d'ouvrir l'appareil : Mettez l installation de chauffage hors tension avec l interrupteur d arrêt d urgence ou déconnectez-la du réseau électrique par le fusible correspondant. Protégez l installation de chauffage contre tout réenclenchement involontaire. Local d installation/chaufferie, conduits d arrivée d air et d évacuation des fumées AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par intoxication. Une arrivée d air insuffisante peut entraîner des échappements de fumées dangereux. Veillez à ce que les ouvertures d arrivée et d évacuation de l air ne soient ni réduites ni obstruées. Si vous n'éliminez pas le défaut immédiatement, ne faites pas fonctionner la chaudière. Informez l utilisateur de l installation par écrit des défauts et dangers éventuels. RISQUES D'INCENDIE dus aux matériaux ou liquides inflammables. Ne stockez pas de matériaux ou liquides inflammables à proximité immédiate du générateur de chaleur. DANGER DE MORT par intoxication due aux échappements de fumées Veillez à ce qu aucun dispositif mécanique ne fonctionne pendant la marche de la chaudière, par ex. hotte aspirante, sèche-linge, ventilateurs, prélevant de l air dans le local d installation. DANGER DE MORT par intoxication due aux échappements de fumées. Veillez à ce que la chaudière ne fonctionne qu avec des cheminées ou systèmes d évacuation des fumées fournissant le tirage indiqué pendant la marche de la chaudière. Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 9
10 2 Sécurité ATTENTION! AVERTISSEMENT! DEGATS SUR L INSTALLATION dus au gel. L installation de chauffage risque de geler en cas de grands froids si l appareil de régulation n est pas enclenché. Protégez l installation de chauffage contre le gel en cas de grands froids. Après avoir déconnecté l appareil de régulation, vidangez l eau de la chaudière, du préparateur d ECS, des tuyaux de l installation de chauffage et, dans la mesure du possible, des conduites d eau potable. DANGER DE MORT par intoxication. Des interventions éventuelles sur le dispositif de contrôle anti-débordement peuvent provoquer des échappements de fumées mortels. N effectuez aucune réparation sur le dispositif de contrôle antidébordement. Si vous remplacez des pièces, n utilisez que des pièces d origine. Montez la sonde dans la position indiquée après avoir remplacé la pièce. 2.4 Outillage, matériaux et auxiliaires Le montage et l entretien de la chaudière nécessitent l utilisation des outils standards généralement utilisés dans le secteur du chauffage et des installations de gaz et d eau. Sont également appropriés : un diable avec sangle 2.5 Elimination Recyclez l emballage de la chaudière en respectant l environnement. Faites recycler, par un service habilité, les différents composants de l installation de chauffage (par ex. chaudière ou appareil de régulation) qui doivent être remplacés, et respectez l environnement. AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par intoxication due aux échappements de fumées. Si le dispositif de contrôle antidébordement se déclenche souvent, il se peut qu une fonction de la cheminée soit perturbée ou le canal d évacuation des fumées endommagé. Si le dispositif de contrôle antidébordement se déclenche souvent, vous devez éliminer le défaut et effectuer un contrôle de fonctionnement. 10 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
11 Description du produit 3 3 Description du produit La chaudière Logano plus GE434 (fig. 1) est composée d un bloc chaudière droit et d un bloc chaudière gauche équipés chacun d un brûleur gaz. 3 Les principaux composants de la chaudière sont : les blocs chaudière (fig. 1, pos. 5) et les brûleurs gaz (fig. 1, pos. 1). Les blocs chaudières transmettent à l eau de chauffage la chaleur produite par les brûleurs gaz. la jaquette de chaudière (fig. 1, pos. 2) et l'isolation thermique (fig. 1, pos. 5). La jaquette de chaudière et l'isolation thermique permettent d'éviter les pertes de chaleur. l'appareil de régulation (fig. 1, pos. 3), l'appareil de régulation supplémentaire et deux coffrets de contrôle de combustion (un coffret par brûleur). L appareil de régulation et les coffrets de contrôle de combustion permettent de contrôler et de commander tous les composants électriques de la chaudière. Fig. 1 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Logano plus GB434 Brûleur gaz gauche Jaquette de chaudière Appareil de régulation Paroi avant de la chaudière Bloc chaudière gauche avec isolation thermique Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 11
12 4 Caractéristiques techniques 4 Caractéristiques techniques Taille de la chaudière Eléments de chaudière Puissance thermique Caractéristiques techniques de la chaudière spéciale gaz Logano GB434 kw Quanti tés 50/30 kw nominale 75/60 kw 130,0 156,3 182,4 208,4 234,5 259,6 285,6 311,7 337,8 363,8 389,9 Puissance 50/30 kw thermique au foyer 75/60 kw Température 50/30 C des fumées 1 75/60 C Débit massique 50/30 kg/s 0,0717 0,0858 0,1068 0,1223 0,1387 0,1433 0,1569 0,182 0,1899 0,2101 0,2187 des fumées 75/60 kg/s 0,0760 0,0962 0,1152 0,1354 0,1405 0,1576 0,1699 0,1997 0,2051 0,2238 0,2307 Teneur en CO 2 50/30 % 7,5 7,5 7,1 7,1 7,1 7,6 7,6 7,1 7,4 7,2 7,4 75/60 % 7,1 6,9 6,7 6,5 7,1 7,0 7,3 6,6 7,0 6,9 7,2 Tirage libre nécessaire Pa 50 Label CE, chaudière CE-0085 AT 0409 Tabl. 5 Caractéristiques techniques 1 Selon DIN EN 656. La température minimale des fumées pour le calcul de la cheminée selon DIN 4705 est inférieure d env. 6 K. Taille de la chaudière kw Gaz naturel H/E (G20) Marquage des injecteurs principaux Gaz naturel L/LL (G25) Gaz liquide Propane P (G31) Gaz liquide B/P (G30) Pression nominale aux injecteurs 1 Gaz naturel H/E (G20) mbar Tabl. 6 Injecteurs principaux et pression nominale aux injecteurs 1 avec une température de gaz de 15 C et une pression atmosphérique de 1013 mbar 12 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
13 Caractéristiques techniques 4 Taille de Pression aux injecteurs la Gaz liquide chaudière Propane P (G 31) Pression de raccordement (pression d écoulement) kw mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar Tab. 7 Pression aux injecteurs avec gaz liquide P en fonction de la pression de raccordement Taille de Pression aux injecteurs la Gaz liquide chaudière Mélange butane/propane B/P (G 30) Pression de raccordement (pression d écoulement) kw mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar ,5 31,5 31,5 31, Tab. 8 Tab. 9 Taille de la chaudière Pression aux injecteurs avec gaz liquide B/P en fonction de la pression de raccordement Gaz naturel H/E (G20) Gaz naturel L/LL (G25) Débit du gaz Gaz liquide Propane (G31) Gaz liquide B/P (G30) kw m 3 /h m 3 /h kg/h kg/h ,5 15,8 10,5 10, ,2 18,9 12,6 12, ,0 22,0 14,7 14, ,7 25,2 16,8 17, ,4 28,3 18,9 19, ,0 31,4 20,9 21, ,7 34,5 23,0 23, ,4 37,7 25,1 25, ,1 40,8 27,2 27, ,8 44,0 29,3 29, ,5 47,1 31,4 31,9 Débit du gaz Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 13
14 5 Raccordement de la chaudière 5 Raccordement de la chaudière Ce chapitre explique comment raccorder la chaudière de manière professionnelle côté fumées côté eau (eau de chauffage et eau chaude sanitaire) côté gaz au niveau électrique 5.1 Remarques concernant le raccordement des fumées et le contrôle anti-débordement Raccordement du système d évacuation des fumées Pour l installation du raccordement du système d évacuation des fumées, tenez compte des points suivants : La section du conduit d évacuation des fumées doit correspondre aux calculs effectués selon les prescriptions en vigueur. Choisir un conduit d évacuation des fumées aussi court que possible. Poser les conduits d évacuation des fumées avec pente ascendante vers la cheminée. Les clapets d obturation des fumées ne doivent pas être montés dans les conduits d évacuation des fumées Dispositif de contrôle anti-débordement Vérifiez si un dispositif de contrôle anti-débordement doit être installé en raison de l utilisation du bâtiment ou des réglementations régionales / nationales en vigueur. La gamme GB434 est généralement pourvue de la fonction «Contrôle anti-débordement». Après cinq tentatives de démarrage infructueuses, le brûleur passe à l'état «Verrouillage défaut». Le brûleur ne peut plus être déverrouillé que manuellement (description de la procédure pour une allure du brûleur). Chaque allure du brûleur est équipée de son propre dispositif de contrôle antidébordement et peut passer indépendamment à l'état «Verrouillage défaut». AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par intoxication. Des interventions éventuelles sur le dispositif de contrôle anti-débordement peuvent provoquer des échappements de fumées mortels. N effectuez aucune réparation sur le dispositif de contrôle antidébordement. Si vous remplacez des pièces, n utilisez que des pièces d origine. Après les avoir remplacées, montez la sonde de température des fumées dans la position indiquée. DANGER DE MORT par intoxication. Une arrivée d air insuffisante peut entraîner des échappements de fumées dangereux. Veillez à ce que les ouvertures d arrivée et d évacuation de l air ne soient ni réduites ni obstruées. Si vous n'éliminez pas le défaut immédiatement, ne faites pas fonctionner la chaudière. Informez l utilisateur par écrit du défaut ainsi que du danger qui en résulte. Construction B 14BS (avec contrôle antidébordement) Selon la réglementation ou les lois locales ou nationales, un dispositif de contrôle anti-débordement peut être exigé, par ex. lorsque la chaudière fonctionne dans des pièces de séjour ou autres locaux utilitaires similaires, ou dans une chaufferie en terrasse. Le dispositif de contrôle anti-débordement interrompt l alimentation de gaz si des fumées s échappent dans le local d installation. Le brûleur s arrête. Après une temporisation d env. 15 minutes, le brûleur se remet automatiquement en marche, dans la mesure où il y a demande de chaleur. 14 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
15 Raccordement de la chaudière Remarques concernant le raccordement de la chaudière au réseau de tuyauterie Tenez compte des remarques suivantes pour le raccordement de la chaudière au réseau de tuyauterie. Elles sont nécessaires pour garantir un fonctionnement sans pannes. DEGATS SUR L INSTALLATION ATTENTION! dus à des raccordements non étanches. Installer les conduites de raccordement sans contrainte sur les raccords de la chaudière. CONSEIL D UTILISATION Pour éviter l encrassement de la chaudière côté hydraulique, nous recommandons l'installation d'un dispositif de filtration Retour chauffage Raccordez le retour du système de chauffage sans contrainte au retour de la chaudière = RK (fig. 2, pos. 3) Départ chauffage 2 3 Raccordez sans contrainte le système de chauffage au départ de la chaudière = VK (fig. 2, pos. 2). 1 1 Fig. 2 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Raccordements côté eau Raccord de remplissage et de vidange = EL Départ chaudière = VK Retour chaudière = RK Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 15
16 5 Raccordement de la chaudière 5.3 Remplir la chaudière et contrôler l étanchéité des raccordements Avant la mise en service de l installation de chauffage, effectuez un contrôle d étanchéité pour éviter les fuites pendant le fonctionnement. ATTENTION! DEGATS SUR L INSTALLATION dus à la surpression pendant le contrôle d étanchéité. Les dispositifs de pression, de régulation ou de sécurité risquent d être endommagés en cas de forte pression. Veillez à ce que, au moment du contrôle d étanchéité, aucun dispositif de pression, de régulation ou de sécurité ne soit monté qui ne puisse être fermé par rapport au volume d eau de la chaudière. ATTENTION! DEGATS SUR L INSTALLATION dus à des variations de température importantes. Ne remplir l installation qu à froid (la température de départ ne doit pas dépasser 40 C maximum). Remplir l installation de chauffage d eau de remplissage sur site par le robinet de remplissage et de vidange (robinet de remplissage et de vidange de la chaudière) au niveau du retour chauffage. Purger l installation pendant le remplissage. Contrôler l étanchéité des raccordements. 16 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
17 Raccordement de la chaudière Raccordement de la conduite de gaz Effectuer le raccordement du gaz selon les prescriptions locales en vigueur. Installer le robinet principal du gaz sur la conduite de gaz. Raccorder la conduite de gaz sans contrainte sur le raccordement de gaz (fig. 3, pos. 1). Taille de la chaudière kw Raccordement du gaz Rp ¾ Rp 1 ¼ Tabl. 10 Raccordement du gaz CONSEIL D UTILISATION Buderus recommande l installation d un filtre à gaz sur la conduite de gaz selon les prescriptions locales en vigueur. 5.5 Branchements électriques Vous trouverez les informations concernant le raccordement électrique dans la notice de montage de la chaudière au chap. 7 «Montage des appareils de régulation». 1 1 Fig. 3 Effectuer le raccordement gaz (vue arrière) Pos. 1: Raccordement gaz (brûleur gaz droit et gauche) Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 17
18 6 Mettre l installation de chauffage en service 6 Mettre l installation de chauffage en service Ce chapitre explique comment mettre l installation de chauffage en service de manière professionnelle. ATTENTION! DEGATS DE CHAUDIERE dus à un excédent de poussière et de pollen. Ne faites pas fonctionner la chaudière si la charge de poussière est trop importante, par ex. en cas de travaux effectués dans le local d installation. Veillez à ce que l air de combustion ne contienne pas trop de poussière provenant de routes non stabilisées ou de chemins de terre, de sites de production ou de transformation comme par ex. les carrières, les mines, etc.... Veillez à ce que l air de combustion provenant de l extérieur ne soit pas trop chargé de pollen. Installez des grilles d aération si nécessaire. DEGATS DE CHAUDIERE dus à la pollution de l'air comburant. ATTENTION! Faites en sorte que l arrivée d air soit suffisante. Veillez à ce qu aucun produit de nettoyage contenant du chlore ou des hydrocarbures halogénés (présents par ex. dans les sprays, les solvants et produits de nettoyage, peintures, colles) ne soient utilisés ou stockés dans le local d installation. Un brûleur encrassé suite aux travaux effectués dans le local d installation doit être nettoyé avant d être mis en service (voir chap. 8.2 «Préparer la chaudière pour le nettoyage», page 33 et suivantes). AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par intoxication due aux échappements de fumées Veillez à ce qu aucun dispositif mécanique ne fonctionne pendant la marche de la chaudière, par ex. hotte aspirante, sèche-linge, ventilateurs, prélevant de l air dans le local d installation. CONSEIL D UTILISATION Pour accéder à tous les éléments importants nécessaires à la mise en service, retirer les parois latérales arrières et intermédiaires ainsi que la paroi avant. Les parois latérales arrières et intermédiaires sont vissées dans la partie inférieure. 18 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
19 Mettre l installation de chauffage en service Effectuer la mise en service Remplissez le protocole de mise en service de la page page 31 après avoir réalisé les opérations décrites cidessous Noter les valeurs caractéristiques du gaz Demandez les valeurs caractéristiques du gaz (index de Wobbe et PCI) auprès de la société distributrice de gaz compétente (GVU) Mise en ordre de marche de l installation de chauffage Pour que vous puissiez mettre l installation de chauffage en service, effectuez les opérations suivantes : Placez l aiguille rouge (fig. 4, pos. 1) du manomètre de l installation de chauffage sur la pression minimale nécessaire de 1 bar. Vérifiez la pression d eau de l installation de chauffage (voir chap. 8.6 «Vérifier et corriger la pression d eau de l installation de chauffage», page 44). CONSEIL D UTILISATION En cas de pertes d eau, rajoutez l eau lentement Contrôler l étanchéité des conduites de gaz Avant la première mise en service, vérifiez l étanchéité externe de la conduite de gaz et confirmez vos résultats dans le protocole de mise en service. AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT dû à l'explosion de gaz inflammables. Les opérations de mise en service et d entretien risquent d entraîner des fuites au niveau des conduites et des raccordsunion. Effectuez un contrôle d étanchéité conforme. Pour détecter les fuites, utilisez exclusivement des produits agréés. Fig. 4 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Manomètre pour installations de chauffage fermées Aiguille rouge Aiguille du manomètre Marquage vert Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 19
20 6 Mettre l installation de chauffage en service DEGATS SUR L INSTALLATION ATTENTION! dus à un court-circuit. Recouvrez les points sensibles avant de rechercher les fuites. Ne pulvérisez pas de produit moussant sur les chemins de câbles, les fiches ou les câbles de raccordement. Evitez également d y laisser goutter du produit. Mettez l installation de chauffage hors tension si nécessaire. Contrôlez l étanchéité externe de la conduite de gaz jusqu à proximité immédiate du point de fuite sur la ligne gaz. La pression d essai doit être de 150 mbar maximum à l entrée de la robinetterie Purger la conduite de gaz Effectuez les opérations suivantes sur les brûleurs gauche et droit. Desserrer la vis de fermeture de l embout de contrôle pour la pression de raccordement gaz et la purge (fig. 5, pos. 1) sur la ligne gaz, de deux rotations, et fixer le tuyau. Ouvrir le robinet principal de gaz lentement. Purger la conduite de gaz. 1 Fig. 5 Pos. 1: Purger la conduite de gaz Embout de contrôle pour la pression de raccordement gaz et la purge 20 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
21 Mettre l installation de chauffage en service Contrôler les ouvertures d arrivée et de sortie d air et le raccordement de l évacuation des fumées Vérifier si les ouvertures d arrivée et d évacuation d air sont conformes aux prescriptions locales ou aux directives régissant les installations de gaz. DANGER DE MORT AVERTISSEMENT! par intoxication. Une arrivée d air insuffisante peut entraîner des échappements de fumées dangereux. Veillez à ce que les ouvertures d arrivée et d évacuation de l air ne soient ni réduites ni obstruées. Si vous n'éliminez pas le défaut immédiatement, ne faites pas fonctionner la chaudière. Informez l utilisateur de l installation par écrit des défauts et dangers éventuels. Vérifiez que le raccordement de l'évacuation des fumées correspond aux directives en vigueur (voir chap «Raccordement du système d évacuation des fumées», page 14). CONSEIL D UTILISATION Veillez à ce que les défauts éventuels soient éliminés immédiatement. Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 21
22 6 Mettre l installation de chauffage en service Contrôle de l équipement des appareils Le brûleur gaz est réglé en ordre de marche au moment de la livraison pour fonctionner avec du gaz naturel H (tabl. 11). Pays Catégorie de gaz Réglages d usine AT, BA, BE, BG, BR, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LU, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA DE, NL HU AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, HR, IE, LU, NL, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, UA BA, BG, GR, HR, LU Tabl. 11 Préréglage du brûleur en usine Gaz naturel H/E (G20) Gaz naturel L (G25) Gaz naturel S (G25.1) Gaz liquide Propane P (G31) Gaz liquide B/P (G30) Réglé en ordre de marche à la livraison. Le régulateur de pression est réglé et scellé. Indice de Wobbe pour 15 C, 1013 mbar : Réglé sur 14,1 kwh/m 3 Utilisable de 11,4 à 15,2 kwh/m 3 Indice de Wobbe pour 0 C, 1013 mbar: Réglé sur 14,9 kwh/m 3 Utilisable de 12,0 à 16,1 kwh/m 3 Après conversion voir chap. 9 «Conversion de la chaudière à une autre catégorie de gaz», page 50 adapté au gaz naturel L. Indice de Wobbe pour 15 C, 1013 mbar : Réglé sur 11,5 kwh/m 3 Utilisable de 9,5 à 12,4 kwh/m 3 Indice de Wobbe pour 0 C, 1013 mbar: Réglé sur 12,2 kwh/m 3 Utilisable de 10,0 à 13,1 kwh/m 3 Adapté au gaz naturel S après conversion (voir chap. 9 «Conversion de la chaudière à une autre catégorie de gaz», page 50). Indice de Wobbe pour 15 C, 1013 mbar : Réglé sur 10,9 kwh/m 3 Utilisable de 10,1 à 11,6 kwh/m 3 Indice de Wobbe pour 0 C, 1013 mbar: Réglé sur 11,5 kwh/m 3 Utilisable de 10,7 à 12,2 kwh/m 3 Adapté au propane après conversion (voir chap. 9 «Conversion de la chaudière à une autre catégorie de gaz», page 50). Adapté au butane, au propane et aux mélanges butane/propane après conversion (voir chap. 9 «Conversion de la chaudière à une autre catégorie de gaz», page 50). 22 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
23 Mettre l installation de chauffage en service 6 Déterminer quels injecteurs principaux sont adaptés au gaz distribué : demander les paramètres auprès de la société distributrice de gaz et tenir compte des indications des tabl. 11, page 22 et tabl. 12. Contrôler si le marquage des injecteurs principaux (fig. 6) correspond au tabl. 12, si nécessaire convertir à un autre type de gaz (voir «Conversion de la chaudière à une autre catégorie de gaz», page 50). ATTENTION! DEGATS SUR L INSTALLATION dus à l utilisation d injecteurs non conformes. Ne mettez le brûleur en marche qu avec les injecteurs appropriés. Vérifiez si les injecteurs corrects ont été mis en place. Convertissez le type de gaz si nécessaire voir chap. 9 «Conversion de la chaudière à une autre catégorie de gaz», page Fig. 6 Pos. 1: Pos. 2: Contrôle des injecteurs principaux Version courte (gaz naturel L (G25), S (G25.1)) Version longue (gaz naturel H (G20), GZ50 ou propane) 1 DANGER DE MORT Marquage des injecteurs principaux AVERTISSEMENT! par électrocution. Veillez à ce que le montage, les réparations, le câblage électrique, la mise en service, le branchement électrique ainsi que l entretien et la maintenance soient réalisés exclusivement par des professionnels agréés. Veillez à ce que la réglementation technique en vigueur et les prescriptions locales soient respectées. Gaz naturel H/E (G20) Gaz naturel L/LL (G25) S (G25.1) Gaz liquide Propane P (G31) Gaz liquide B/P (G30) Tabl. 12 Caractéristiques des injecteurs principaux Valable pour la Belgique (BE) : Une conversion à un autre type de gaz ne peut être réalisée que par le service après-vente Buderus. Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 23
24 6 Mettre l installation de chauffage en service Mise en service de l installation de chauffage et du brûleur Placer l'interrupteur principal (fig. 7, pos. 2) en position «I» (Marche). L ensemble de l installation de chauffage est mise en marche. Ouvrir le robinet principal de gaz lentement. Placer le thermostat d eau de chaudière (fig. 7, pos. 1) sur «AUT». A régulation constante déterminer la température souhaitée (minimum 65 C). Le brûleur gaz reçoit de l appareil de régulation une demande de chauffe et se met en marche. CONSEIL D UTILISATION Veuillez respecter la notice d utilisation jointe à l appareil de régulation. Défaut : Si un défaut survient, celui-ci sera affiché sur l écran de l appareil de régulation. Pour réarmer, placer l interrupteur principal (fig. 7, pos. 2) en position «0» (Arrêt). Après un délai d attente d env. 3 secondes, placer l interrupteur principal (fig. 7, pos. 2) en position «I» (Marche). Si le brûleur ne démarre toujours pas après avoir appuyé plusieurs fois sur l interrupteur principal (voir chap. 11 «Elimination des défauts», page 56). 1 2 Fig. 7 Système de régulation Logamatic 4000 Pos. 1: Thermostat d eau de chaudière Pos. 2: Interrupteur marche / arrêt 24 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
25 Mettre l installation de chauffage en service Mesurer la pression de raccordement CONSEIL D UTILISATION Veillez à ce que les deux brûleurs soient en marche pendant les mesures suivantes. Desserrer la vis de fermeture de l embout de contrôle pour la pression de raccordement gaz et la purge (fig. 8, pos. 1) sur la ligne gaz, de deux rotations. Insérer le tuyau de mesure du manomètre à tube en U sur l embout de mesure (fig. 8, pos. 1). Mesurer la pression de raccordement du gaz pendant la marche du brûleur. Noter la valeur dans le protocole de mise en service. Si la pression de raccordement gaz nécessaire (tabl. 13, page 26) n est pas atteinte, contacter la société distributrice de gaz compétente. 1 Si la pression de raccordement gaz est trop élevée, il faut installer un régulateur de pression supplémentaire en amont de la ligne gaz. Retirer le tuyau de mesure. Visser avec soin la vis de fermeture de l embout de contrôle pour la pression de raccordement gaz et la purge (fig. 8, pos. 1). Fig. 8 Pos. 1: Mesurer la pression de raccordement Embout de contrôle pour la pression de raccordement gaz et la purge Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 25
26 6 Mettre l installation de chauffage en service Contrôle d étanchéité en marche Pendant que le brûleur est en marche, contrôler tous les points d'étanchéité sur l ensemble de la ligne gaz du brûleur à l aide d un produit moussant, par ex. : Embout de contrôle, Injecteurs, Raccords-unions, etc. Le produit utilisé doit être homologué en tant que produit de contrôle d étanchéité pour le gaz. DEGATS SUR L INSTALLATION dus à un court-circuit. ATTENTION! Recouvrez les points sensibles avant de rechercher les fuites. Ne pulvérisez pas le produit moussant sur les entrées de câbles, les fiches ou les branchements électriques. Evitez également d y laisser goutter du produit. Pays Catégorie de gaz Pression de raccordement mini. nominale maxi. mbar mbar mbar AT, BA, BE, BG, BR, BY, CH, Gaz naturel H/E 16 * CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LU, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA (G20) Gaz naturel L (G25) NL Gaz naturel L (G25) 20 * HU Gaz naturel H (G20) Gaz naturel S (G25.1) 20 * AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, GB, HU, HR, IE, LU, NL, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, UA CZ, ES, FR, IE, PL, PT, SK BA, BG, GR, HR, LU, TR Gaz liquide P Propane (G31) Gaz liquide P Propane (G31) Gaz liquide B/P (G30) Tabl. 13 Types de gaz et pressions de raccordement 42, , , ,5 * Si vous utilisez l option pressostat gaz, un fonctionnement de courte durée est autorisé avec une pression de raccordement jusqu à 10 mbar. 26 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
27 Mettre l installation de chauffage en service Relever les valeurs de mesure Pour les mesures suivantes, un point de mesure doit être placé dans le tuyau d évacuation des fumées (fig. 9, pos. 1). La distance par rapport au coupe-tirage doit correspondre au double du diamètre du tuyau d évacuation (AA). Si le tuyau des fumées est raccordé à un coude immédiatement après le coupe-tirage, le point de mesure doit être placé avant le coude. Placer le point de mesure dans le tuyau d évacuation des fumées (fig. 9, pos. 1) du côté opposé à la chaudière. Réaliser une perforation de 8 mm de diamètre dans le tuyau des fumées. Effectuer les mesures suivantes au point de mesure du tuyau : Tirage nécessaire Pertes par les fumées Teneur en monoxyde de carbone Fig. 9 Pos. 1: 1 Relever les valeurs de mesure Point de mesure dans le tuyau d évacuation des fumées CONSEIL D UTILISATION Les instruments suivants sont nécessaires comme auxiliaires de mesure : Thermomètre de fumées Tube en U Instrument de mesure de précision pour la pression de refoulement (tirage cheminée) Introduire la sonde de mesure dans le centre du flux des fumées. Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 27
28 6 Mettre l installation de chauffage en service Tirage libre nécessaire Nous recommandons des valeurs inférieures à 50 Pa. La résistance du système d'évacuation des fumées de la chaudière ne doit pas excéder 50 Pa en fonctionnement. AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par intoxication due à l échappement des fumées. Veillez à ce que la chaudière ne fonctionne qu avec des cheminées ou des systèmes d évacuation des fumées fournissant le tirage indiqué. Pertes par les fumées Les pertes par les fumées ne doivent pas dépasser 9 %. Des valeurs supérieures signalent une erreur de mesure ou un encrassement de la chaudière ou du brûleur. Vérifiez l appareil de mesure et/ou effectuez un nettoyage (voir chap. 8 «Révision et entretien de l installation de chauffage», page 33). Teneur en monoxyde de carbone Les valeurs de CO dissout doivent être inférieures à 400 ppm ou 0,04 Vol.-%. Les valeurs égales ou supérieures à 400 ppm signalent un réglage incorrect du brûleur, un mauvais réglage des appareils, l encrassement du brûleur ou de l échangeur thermique ou des défauts au niveau du brûleur. Dans ce cas, déterminez impérativement la source du problème et éliminez-la. 28 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
29 Mettre l installation de chauffage en service 6 Tests de fonctionnement A l occasion de la mise en service et de l inspection annuelle, vous devez vérifier le fonctionnement et, dans la mesure où un déréglage est possible, le réglage correct de tous les appareils de réglage, de commande et de sécurité. Contrôler le limiteur de température de sécurité (STB) Voir documentation technique concernant l appareil de régulation. Vérifier le contrôle par ionisation CONSEIL D UTILISATION Nous recommandons d utiliser le jeu de câbles d ionisation de Buderus Simulation de défaut : Mettre l installation de chauffage hors tension, par ex. en coupant l interrupteur d arrêt d urgence situé devant le local d'installation. Retirer la protection contre les contacts involontaires (fig. 10, pos. 2) sur le câble de contrôle (fig. 10, pos. 1) et retirer la connexion à fiche. 2 Remettre l installation de chauffage sous tension, par ex. en connectant l interrupteur d arrêt d urgence. Après env. 12 secondes, l électrovanne s ouvre (reconnaissable à un léger déclic). Environ 20 secondes plus tard (avec un coffret de contrôle de combustion numérique), le brûleur doit se placer sur défaut, c est-à-dire que le témoin lumineux de panne du bouton de réarmement s allume. 2. Mesure du courant d ionisation : Fig. 10 Pos. 1: Pos. 2: Retirer la protection contre les contacts involontaires Câble de contrôle Protection contre les contacts involontaires CONSEIL D UTILISATION Nous vous recommandons l utilisation du jeu de câbles d ionisation de Buderus. 5 Mettre l installation de chauffage hors tension, par ex. en coupant l interrupteur d arrêt d urgence situé devant le local d'installation. Raccorder l appareil de mesure (fig. 11, pos. 1) en série aux contacts de la connexion à fiche du câble de contrôle (fig. 11, pos. 3). Placer la protection contre les contacts involontaires (fig. 11, pos. 4) autour du connecteur à fiche. Sélectionner le courant continu µa sur l appareil de mesure (fig. 11, pos. 1). Remettre l installation de chauffage sous tension et mesurer le courant d ionisation. Noter la valeur mesurée dans le protocole de mise en service (page 31). 4 3 Fig. 11 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Mesure du courant d ionisation Appareil de mesure Jeu de câbles d ionisation Connecteur à fiche du câble de contrôle Protection contre les contacts involontaires Câble de contrôle Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 29
30 6 Mettre l installation de chauffage en service Un fonctionnement sans panne n est possible que si, une fois que la flamme d allumage brûle, sans que la flamme principale ne brûle, le courant d ionisation est au moins de 2 μa. Une mise hors circuit par défaut a lieu avec env. 1 μa. CONSEIL D UTILISATION Pour les travaux d entretien, mesurer également le courant d ionisation quand la flamme d allumage et la flamme principale brûlent. Mettre l installation de chauffage hors tension. Retirer l appareil de mesure. Relier la connexion à fiche du câble de contrôle (fig. 11, pos. 3). Mettre la protection contre les contacts involontaires (fig. 11, pos. 4) du câble de contrôle (fig. 11, pos. 5) en place. Remettre l installation de chauffage sous tension. Contrôler le dispositif de contrôle anti-débordement Il n'est pas nécessaire de réaliser un contrôle du dispositif de contrôle anti-débordement sur les appareils de la gamme GB434. Un test de la sonde de température des fumées* et de la régulation de ventilation numérique (DGR) est entre autres effectué à chaque allumage de chacune des allures du brûleur. En cas de dysfonctionnement des composants, l'allure du brûleur ne se met pas en marche. * Deux sondes de température des fumées au total, une par brûleur gaz Montage des panneaux latéraux Voir chap. 8.2 «Préparer la chaudière pour le nettoyage», page Informer l utilisateur, remettre les documents Familiarisez l utilisateur avec l installation de chauffage et le fonctionnement de la chaudière. Remettez-lui la documentation technique à ce moment-là. 30 Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques!
31 Mettre l installation de chauffage en service Protocole de mise en service Signer et dater les opérations de mise en service réalisées. Opérations de mise en service Page (différentes étapes) 1. Remplir l installation d eau de remplissage et purger page Noter les valeurs caractéristiques du gaz : Indice de Wobbe Valeurs de mesure Remarques page 19 kwh/m 3 Pouvoir calorifique inférieur kwh/m 3 3. Contrôle d étanchéité de la conduite de gaz Purger la conduite de gaz 4. Contrôle des ouvertures d arrivée et d évacuation de l air et du raccordement de l évacuation des fumées 5. Contrôler l équipement des appareils (injecteurs principaux conformes?) ; convertir à un autre type de gaz si nécessaire page 19 page 21 page 22 ss. 6. Mettre le brûleur en service page Mesurer la pression de raccordement gaz (pression d écoulement) page 25 mbar 8. Contrôler l étanchéité en marche page Enregistrer les valeurs mesurées : page 27 Tirage nécessaire Pa Température brute des fumées t A C Température de l air t L C Température nette des fumées t A t L C Teneur en dioxyde de carbone (CO 2 ) ou en oxygène (O 2 ) % Pertes par les fumées q A % Teneur en monoxyde de carbone (CO), non dilué ppm 10. Tests de fonctionnement : page 29 ss. gauche droit Contrôler le limiteur de température de sécurité (STB) Mesurer le courant d ionisation brûleur d allumage en marche Mesurer le courant d ionisation brûleur principal en marche Contrôler le dispositif de contrôle anti-débordement 11. Montage des panneaux latéraux 12. Informer l utilisateur, lui remettre la documentation technique et inscrire le combustible à utiliser avec ce type d installation dans le tableau de la notice d utilisation, page 2. Confirmer la mise en service professionnelle μa μa μa μa Tampon de la société / Signature / Date Chaudière spéciale gaz Logano plus GB434 - Sous réserve de modifications techniques! 31