Source: http://docplayer.fr/1243504-Antenne-du-conseil-general-a-limoux-realisation-d-un-ensemble-de-bureaux-c-c-t-p-lot-n-12-plomberie-sanitaires-zinguerie.html
Timestamp: 2016-10-25 22:42:17+00:00
Document Index: 178658136

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐ANTENNE DU CONSEIL GENERAL A LIMOUX REALISATION D'UN ENSEMBLE DE BUREAUX C.C.T.P. LOT N 12 : PLOMBERIE SANITAIRES ZINGUERIE -
ANTENNE DU CONSEIL GENERAL A LIMOUX REALISATION D'UN ENSEMBLE DE BUREAUX C.C.T.P. LOT N 12 : PLOMBERIE SANITAIRES ZINGUERIE -
Download "ANTENNE DU CONSEIL GENERAL A LIMOUX REALISATION D'UN ENSEMBLE DE BUREAUX C.C.T.P. LOT N 12 : PLOMBERIE SANITAIRES ZINGUERIE -"
Armand Lavigne
1 A - GENERALITES Principe des installations Les travaux de plomberie/sanitaires,d évacuation eaux pluviales toitures terrasse et de sécurité incendie (extincteurs) concernant la construction de l'antenne du Conseil Général de LIMOUX comprendront : PLOMBERIE/SANITAIRES : - Travaux préliminaires - Alimentation eau froide principale depuis attentes laissées par le lot V.R.D. - Productions individuelles d eau chaude - Réseaux de distribution intérieures E.F. et E.C.S. - Réseaux d'évacuation E.U. et E.V. - Appareils sanitaires et accessoires - Essais et mise en service plomberie - Travaux d évacuations eaux pluviales - Extincteurs Documents techniques et normes L'ensemble des travaux devra être conforme aux normes françaises (AFNOR, U.T.E., D.T.U.) en vigueur et notamment: ELECTRICITE - Normes NF C et UTE PLOMBERIE - DTU Normes NF P /41.102/ à 204 AUTRES - Réglementation sanitaire départementale - Décret relatif à la protection des travailleurs du 14 novembre Réglementation sécurité incendie ERP Ces documents énoncés ne constituent pas une liste limitative mais un rappel des principaux textes. Si au cours du chantier de nouveaux documents entrent en vigueur, l'entreprise établira un avenant de façon à livrer, à la mise en service, des installations conformes aux dernières dispositions. PAGE -1-2 Responsabilités de l'entreprise L'entreprise adjudicataire est responsable des travaux réalisés, conformément aux normes et réglementations en vigueur. Elle doit le parfait achèvement des travaux et des installations et notamment: - la fourniture de tous les matériaux, leur transport, leur stockage et leur protection. - l'exécution des travaux suivant le planning établi par le Maître d'ouvrage. - l'établissement des plans de réservations pour le passage des canalisations dans les ouvrages maçonnés - devra réaliser les essais hydrauliques des installations, les réglages des appareils, la mise en route des installations après le rinçage des réseaux. - l'établissement des P.V. COPREC - la réfection éventuelle des ouvrages reconnus défectueux en cours d'exécution et jusqu'à la fin de la période de garantie. - la fourniture d'instructions précises sur la conduite et l'entretien des appareils - un schéma d'ensemble des installations avec l'emplacement des instruments relatifs à leur fonctionnement, le dit schéma à remettre au Maître d'ouvrage. - ne pourra se prévaloir d'aucun oubli (matériels, accessoires, ou appareils), non décrit ou mentionné sur le présent C.C.T.P. ou sur les plans Architecte. - prend note du caractère forfaitaire de l'offre remise, il ne sera accepté aucune plus-value. - devra obtenir l'accord écrit de l'équipe d'ingénierie avant toute modification. - s'engage à réaliser les travaux conformément aux spécifications techniques et à atteindre les exigences acoustiques en vigueur. Il devra aussi la mise en route de l'installation, les essais et réglages,aunsi que la réalisation des P.V d essais COPREC. NOTA: Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront être levées au stade de l'étude et aucune réclamation postérieure à la remise de la soumission émise par suite d'imprecision, d'une contradiction ou de toutes imperfections desdits documents ne sera admise. L'installateur sera réputé avoir vérifié les documents et signalé les écarts possibles et les omissions éventuelles du dossier et ne pourra prétendre à aucun dépassement du prix forfaitaire de son offre. Le présent C.C.T.P. n'est pas limitatif et présente un minimum à respecter. Des marques et des types de matériel particulier sont indiqués dans ce document. Tout matériel présentant des caractéristiques au minimum identiques tant en diamètre qu'en qualité de construction pourra être proposé par l'installateur sous réserves de l'acceptation écrite de la maîtrise d'oeuvre. Pièces à remettre par l'entreprise En dehors des pièces contractuelles à remettre lors de la remise des offres l'entreprise devra fournir: *A la remise de son offre - les notes de calculs relatives aux dimensionnements des installations. - les certificats de qualification professionnelle QUALIBAT ou autre organisme officiel datés de moins de 3 mois. PAGE -2-3 *Avant l'exécution des travaux - les échantillons du matériel proposé à présenter au Maître d'ouvrage. - un jeu de plans d'exécution avec des plans de détail des différentes prestations - un jeu de plans de réservations. - un planning d'exécution définitif. *A la réception des travaux: - les schémas de fonctionnement et d'utilisation des installations et du matériel. - un jeu de plans de recollement des ouvrages exécutés. - les notices d'entretien et les P.V. d'essais COPREC. - Les notices d'entretien. Limites de fournitures L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir et poser tous les équipements nécessaires à une installation complète en ordre de marche. Il lui est recommandé de prendre connaissance des dossiers techniques des autres corps d'état pour en évaluer les éventuelles incidences. *sont notamment à la charge de l'entrepreneur du présent lot: les trous, percements et saignées dans les planchers ou les cloisons... ainsi que leurs rebouchages. la protection des appareils et canalisations contre le gel. la fourniture d'échantillon du matériel installé. la fourniture et la mise en oeuvre de tous supports d'appareils ou de tuyauteries le fourreautage de toutes les canalisations aux traversées de planchers, murs, ouvrages en béton et cloisons. Alimentation en eau depuis les attentes laissées par le lot V.R.D. les sorties toiture des ventilations primaires Eaux Usées le bon nettoyage du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux et l'emport des gravois occasionnés par l'entreprise du présent lot. Devra réaliser les essais hydrauliques des installations, le réglage des appareils installés, la mise en route des installations après rinçage des réseaux, ainsi que les P.V. des essais COPREC *Travaux hors entreprise Lot Electricité Les alimentations électriques des cumulus électriques Les alimentations électriques des kitch (plaques de cuisson,frigo). Les alimentations électriques des sèche-mains électriques Les alimentations électriques des hottes de ventilation Lot V.R.D./Gros-Oeuvre et Etanchéité PAGE -3-4 réservations de trous dans les ouvrages existants ou à créer sous réserves que les indications des réservations soient remis en temps utiles. rebouchage à réaliser dans les structures précitées et raccords d'enduits. mise en place des gaines ou fourreaux de protection des canalisations dans les coffrages éventuels (en présence et sous la responsabilité du présent lot) Attentes en sol pour les évacuations Eaux pluviales des toitures terrasses Naissances des évacuations eaux pluviales des toitures terrasses Attentes en sol des évacuations eaux usées et eaux vannes + réalisation des réseaux en dalle Alimentation générale eau froide jusqu'en pénétration de bâtiment Lot Menuiserie : Plans de toilette sous lavabo vasque Meubles dans bureaux de consultation zone PMI & SS Niveau 1 Coordination avec les autres corps d'état L'exécution des travaux à la charge de l'entreprise sera conduite dans le cadre du calendrier général, en liaison étroite avec les entreprises des autres corps d'état, de façon à ce qu'aucune gêne ne résulte de leur présence simultanée sur le chantier. En cas de difficulté provenant d'un autre corps d'état l'entrepreneur du présent lot devra en avertir immédiatement le Maître d'oeuvre, faute de quoi il resterait responsable des anomalies ou retards qui pourraient en résulter pour les travaux. Modifications en cours de chantier L'entreprise du présent lot ne sera pas fondés de réclamer un supplément de prix dans le cas où, les emplacements de matériels figurés sur les plans, seraient modifiés par la Maîtrise d'oeuvre sur le chantier avant la mise en place des fourreaux protecteurs des canalisations, et ce dans un rayon de 2 mètres. PAGE -4-5 B - SPECIFICATIONS DES EQUIPEMENTS Données techniques générales Vitesse dans les canalisations et pertes de charges La vitesse d'eau dans les tuyauteries n'excédera pas: -1,5 m/s dans les colonnes montantes. -1,0 m/s dans les distributions terminales. La perte de charge linéique n'excédera pas 20mmCe par mètre Le calcul des diamètres sera réalisé suivant les prescriptions de la norme NF-P Tuyauteries *Tube cuivre Les tuyauteries cuivre seront de qualité NF du type : - écroui - recuit à faible teneur en carbone (type SANCO) Elles seront installées et mises en oeuvre conformément aux D.T.U.et spécifications techniques. Les assemblages seront réalisés par: - soudo-brasage ou brasage capillaire avec raccords spéciaux conformes à la norme NF A Les supportages devront permettre la libre dilatation et le démontage des tuyauteries. Les supports seront choisis et espacés en fonction des efforts auxquels ils seront soumis, de telle façon que les tuyauteries en service n'accusent pas de déformation anormale. Les canalisations ne devront en aucun cas prendre appuis sur les appareils ou une autre canalisation. Les traversées de parois se feront sous fourreaux adaptés au diamètre de la tuyauterie concernée. L'espace libre entre le fourreau et la tuyauterie sera rempli d'un matériau étanche et résilient. Traversée de parois Tous les passages au travers de parois du bâtiment seront munis de fourreaux PVC de diamètre approprié qui devront avoir une longueur supérieure à l'épaisseur de la paroi traversé (1cm pour les parois verticales et 3cm pour les parois horizontales. L'espace compris entre la canalisation et le fourreau sera comblé par un matériau résilient étanche et incombustible Le calorifuge sera continu à la traversée de parois, les fourreaux devront être prévus en conséquence. Au passage des planchers et parois horizontales présentant un degré coup-deu,les canalisations traversant cell-ci devront Etre équipées de manchon type Promastop permettant de rétablir le degré coupe-feu de la paroi traversée PAGE -5-6 Réseau d'évacuations E.U et E.V *Collecteurs d'appareils Les évacuations seront réalisées en tube de polyvinyle rigide de 3,2mm d'épaisseur de section approprié, posées sur colliers et d'une section minimale de 40. Elles comporteront toujours en tête un bouchon de dégorgement. Les collecteurs comporteront toutes les pièces de raccords et les joints seront du type emboîtés collés. *Chutes EU/EV Elles seront d un diamètre conforme à la norme P Elles comprendront tous les accessoires (té de visite, bouchons de dégorgement joints, etc..) et seront maintenues verticalement et horizontalement par des colliers conformes aux spécifications du fabricant Certaines chutes seront déviées au niveau des faux plafonds entre étage. Les parties de réseaux déviés horizontalement devront être installées avec une pente importante pour permettre un écoulement correct des évacuations E.U et E.V En cas de traversée coupe-feu les réseaux d évacuation PVC seront équipés de manchons permettant de rétablir le degré coupe feu de la paroi traversée Toutes les parties de chutes horizontales seront équipées d'un té de visite et d'un bouchon de dégorgement Il sera prévu la mise en place de ventilations primaires de même diamètre que la chute, en tube P.V.C. Ces ventilations primaires, situées en bout de réseau, se poursuivront en combles jusqu'en sortie toiture avec chapeau pare pluie et grillage anti-volatile ou jusqu'à un aérateur à membrane (suivant accord du Bureau d'etude) Appareils sanitaires Les appareils sanitaires seront en céramique sanitaire de couleur blanche. Les lavabos vasques seront installés dans des meuble ou habillés par des structures bois Les robinetteries seront estampillées NF de type mitigeur ou à commande temporisé. Les W.C. seront de type suspendu avec commande par bouton poussoir et robinet d arrêt sur alimentation eau froide de type collectivité avec cuvette à bride ergonomique formant assise Les W.C pour personnes à mobilité réduite seront de type réservoir et équipés d'abattants double rigides. PAGE -6-7 PLOMBERIE : 1 - INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER L'entreprise devra l ensemble des travaux à effectuer décrits dans le plan général de coordination (P.G.C.). 2 - ALIMENTATION EAU FROIDE PRINCIPALE : L'entreprise du présent lot devra les alimentations eau froide du bâtiment depuis les attentes laissées par le lot V.R.D.. La distribution principale eau froide se fera par les faux-plafond des circulations et les gaines techniques prévues à cet effet. Les canalisations seront en tube cuivre calorifugé. Les travaux comprendront: - Fourniture et pose de vannes d'arrêt générales de diamètres appropriés y compris pièces d'adaptation - Clapets anti-retour et anti-pollution de diamètres appropriés - Raccordements cumulus + vannes d'isolement - Accessoires de réseaux, piquages, fixations, 3 - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, la mise en place et les raccordements hydrauliques et électriques de chauffe-eaux électriques,munis de leur groupe de sécurité. Un limiteur de température sera prévu à la sortie de chaque chauffe-eau électrique. En sortie du chauffe-eau du sanitaire enfants au Niveau 1, un mitigeur thermostatique avec système de blocage de température sera fourni et posé par l'entreprise du présent lot. Local entretien Niveau 0 : Atelier d'équipement Niveau 0 : Sanitaires Niveau 0 : Local ménage Niveau 0 : Salle du personnel Niveau 0 : Atelier éducatif Niveau 1 : Gynéco Niveau 1 : Consultations PMI Niveau 1 : Sanitaires enfants Niveau 1 : Local ménage CMS Niveau 1 : Local ménage AG Niveau 1 : Tisanerie Niveau 2 : Local ménage EHP Niveau 2 : Local ménage DT Niveau 2 : chauffe eau 30 L chauffe eau 30 L chauffe eau 30 L chauffe eau 30 L chauffe eau 50 L chauffe eau 50 L chauffe eau 30 L chauffe eau 30 L chauffe eau 50 L chauffe eau 200 L chauffe eau 30 L chauffe eau 100 L chauffe eau 50 L chauffe eau 200 L PAGE -7-8 4 - DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE A partir des robinets d'arrêt eau froide et eau chaude sous chauffe-eaux électriques ou des réseaux principaux d alimentation eau froide seule, il sera dû au présent lot la distribution et l'alimentation en fluide de tous les appareils sanitaires en tube cuivre apparent posés sur colliers ou en encastré. Dimensionnement minimum des canalisations de raccordement des appareils sanitaires : - lavabo, bac à laver Cu 12/14 ou PE 10/12 - cuvette W.C. à réservoir Cu 12/14 ou PE 13/16 - cuvette W.C. suspendu à réservoir Cu 14/16 ou PE 13/16 - Evier,poste d eau ménage Cu 12/14 ou PE 13/16 - Douche Cu 14/16 ou PE 13/16 - robinet de puisage Cu 14/16 ou PE 13/16 Les travaux comprendront : - Canalisations en tube cuivre de diamètre approprié - Canalisations P.E. sous fourreau en fondations de diamètre approprié - Calorifuge canalisations en faux-plafond type gaine souple Armaflex ép13mm M1 - Robinets d'arrêt E.F. / E.C.S. - Accessoires de réseaux, fixations, Nota : il sera prévu des alimentations eau froide avec robinet de puisage au niveau des groupes VRV sur toitures terrasses (minimum 1 robinet par toiture terrasse) 5 - EVACUATION EAUX USEES & EAUX VANNES L'entreprise titulaire du présent lot devra les raccordements des appareils prévus à son lot, ainsi que les attentes pour les évacuations des condensats des appareils de climatisation et armoires de précision, les chutes E.U. E.V. jusqu'aux attentes laissées par le lot G.O. en sol ainsi que les ventilations primaires nécessaires. Les réseaux d'évacuations seront de type séparatifs. Les canalisations seront en tube P.V.C. type assainissement. Collecteurs d'appareils Les évacuations seront réalisées en tube P.V.C. évacuations, posés sur colliers d'une section minimale de 40. Les évacuations comporteront toujours en tête un bouchon de dégorgement et le cas échéant les mêmes bouchons en parcours. Les collecteurs comporteront toutes les pièces de raccords et les joints seront du type emboîté collé. Les lavabos seront équipés de siphon anti-vide et anti-odeurs. Les traversées de plancher seront fourreautées, le vide annulaire entre la canalisation et le fourreau sera comblé par un matériau résilient, étanche. Chutes E.U et E.V Les chutes E.U. et E.V. des appareils sanitaires et appareils indépendant situés en étage seront en tuyau P.V.C assainissement système «séparatif» conformes aux normes en vigueur et possédant un avis technique y compris tous les accessoires (tés de visite, bouchons de dégorgements, joints...). PAGE -8-9 Elles seront de diamètres conformes au D.T.U et maintenues verticalement par des colliers suffisamment rapprochés conformes aux spécification du D.T.U et du fabricant. il sera installé des siphons et des tés de dégorgement facilement accessibles pour permettre un entretien aisé. Dans les gaines techniques les chutes EU/EV seront isolées au minimum par coquille de laine de roche acoustique de 3 cm maintenue par fil de fer et entoilage ou procédé équivalent Toutes les parties de chutes seront équipées d un té et d un bouchon de dégorgement. L entreprise titulaire du présent lot devra indiquer de façon précise au lot G.O l emplacement exact de ses chutes ou sortie d appareils (pour les attentes en sol) et en surveiller la bonne exécution. * Ventilation primaire des réseaux EU/EV L'entrepreneur titulaire du présent lot doit la mise en place de ventilations primaires de même diamètre que la chute, en tube P.V.C.. Ces ventilations primaires, situées en bout de réseau, se poursuivront en combles jusqu'en sortie toiture avec chapeau pare-pluie et grillage anti-volatile. L entreprise titulaire du présent lot devra indiquer de façon précise au lot Couverture l emplacement exact des ventilations primaire et en surveiller la bonne exécution. La répartition des accessoires de visite des canalisations sera faite de manière à permettre un entretien aisé des installations * Réseaux EU et EV en aérien (zone niveau O) Les chutes E.U. et E.V. en tuyau PVC assainissement des appareils sanitaires et appareils indépendants situés au niveau 1 seront regroupées et raccordées sur les attentes en sol laissées par le lot Gros-Œuvre au niveau 0 et dans le Vide sanitaire Les canalisations seront posées conformément aux normes. Au passage des planchers haut du niveau 0 (locaux TGBT/Stockage divers/local entretien/garage/magasins à livres et Stockage/locaux reprographie et manutention) les canalisations seront posées dans fourreaux et seront équipés de manchon type PROMASTOP permettant de rétablir le degré coupe-feu du plancher traversé Les canalisations PVC seront fixées par colliers 2 pièces en nombre suffisant avec une pente minimum de 1 cm/mètre. Les collecteurs EU/EV en plafond seront équipés de té avec bouchons de dégorgement Toutes les chutes PVC verticales installées le long des parois béton du Garage véhicules jusqu aux attentes en sol seront soit habillées dans des gaines fermées soit protégées contre les chocs par structure tubulaire métallique peinte entourant chaque chute et résistant à un impact de véhicule roulant à 10 km/h Réseaux en vide sanitaire : Les chutes E.U. et E.V. en tuyau PVC assainissement des appareils sanitaires et appareils indépendants de la zone AG seront raccordées sur des collecteurs horizontaux principaux installés en vide sanitaire et raccordés sur les regards placés à l extérieur du bâtiment. Une attention particulière sera demandée au niveau des pentes et des calages Les réseaux d évacuation EU/EV en vide sanitaire seront fixés avec suspentes en acier galvanisé ou posés sur supportages béton ou calage béton La pente minimum pour le collecteur principal ne sera pas inférieur à 1.5 cm/mètre Les raccordements sur le collecteur principal se feront par culottes ou branchement à APPAREILS SANITAIRES PAGE -9-10 * Généralités : Les appareils sanitaires sont prévus complètement installés avec robinetterie, accessoires, scellement nécessaires et seront de couleur blanche. Les robinetteries devront être estampillées NF. L'entreprise devra à chaque appareil tous les raccordements sur les canalisations d'alimentation et de vidange avec colliers, siphons, bondes à culots démontable. L'exécution d'un joint élastomère blanc type RUBSON ou similaire au pourtour des rives des appareils en contact avec la structure. * Description des appareils : Nota : Les meubles bas et plans vasque ne sont pas prévus au présent lot. Les travaux comprendront la fourniture et la pose des appareils suivants : 6.1 Niveau 0 : * Poste d eau type Déversoir type Roca ref ou équivalent - grille en acier ino avec amortisseur ref : robinetterie mélangeuse murale orientable type Niagara Plus ref bonde laiton et siphon P.V.C anti-vide - local entretien Niveau O (1u) - local Ménage BI 86 (1u) * W.C. suspendu avec : - Bati support complet pour cuvette suspendue fixation au sol avec Mécanisme double chasse,réservoir 6/9 litres,robinet d arrêt + plaque de commande double chasse extra plate,montage vertical - Cuvette suspendue à assise ergonomique formant assise type collectivités Longueur 540 /largeur Sanitaires Niveau O (2u) * Cuvette W.C. spécial Handicapés Type ULYSSE Cuvette réhaussée : - Cuvette Rehaussée hauteur 47cm à sortie orientable - réservoir attenant avec robinet à flotteur - robinet d'arrêt. - mécanisme silencieux avec bouton poussoir - abattant double rigide - poignée de relevage d angle 135 pour WC PMR couleur blanche 220*220 tube laiton époxy blanc diam. 25mm de chez SGP Sogepro - Sanitaires Niveau O (1u) * Lavabo Vasque de 56cm à recouvrement (plaçé dans plateau menuisé) avec : - Dimensions : 56*45cm PAGE -10-11 - Robinet temporisé à commande à manette type Tempostop ou équivalent - régulateur thermostatique de sécurité - Sanitaires Niveau O (1u) * Cuve évier céramique à encastrée installée dans meuble avec : - Dimension : 50*45cm - robinetterie mitigeuse mono-trou orientable Saillie bec 230mm - Atelier d équipement Reprographie Niveau O (1u) * Kitch 1cuve/1 égouttoir sur meuble stratifié avec: - plaque de cuisson électrique - frigo table top capacité 125/135 litres - robinetterie mélangeuse mono-trou orientable Saillie bec 230mm - vidage à chaînette, siphon, attaches et joint d'étanchéité - Hotte à recyclage à charbon actif y compris raccordement électrique sur attente laissée par le lot électricité, sortie façade, accessoires, - Salle du personnel/office Niveau O (1u) 6.2 Niveau 1 : * Poste d eau type Déversoir type Roca ref ou équivalent - grille en acier ino avec amortisseur ref : robinetterie mélangeuse murale orientable type Niagara Plus ref bonde laiton et siphon P.V.C anti-vide - local Ménage CMS C22 Niveau1 (1u) - local Ménage AG 9 Niveau1 (1u) * W.C. suspendu enfant avec : - Bati support complet pour cuvette suspendue fixation au sol avec Mécanisme double chasse,réservoir 6/9 litres,robinet d arrêt + plaque de commande double chasse extra plate,montage vertical - Cuvette suspendue à assise ergonomique formant assise type collectivités Pour enfant Longueur 535 /largeur Sanitaires Salle d attente Niveau 1 CMS C 21 (1u) * W.C. suspendu avec : - Bati support complet pour cuvette suspendue fixation au sol avec Mécanisme double chasse,réservoir 6/9 litres,robinet d arrêt + plaque PAGE -11-12 de commande double chasse extra plate,montage vertical - Cuvette suspendue à assise ergonomique formant assise type collectivités Longueur 540 /largeur Sanitaires Salle d attente Niveau 1 CMS C 21 (1u) - Sanitaires Personnel Niveau 1 CMS C 20 (2u) - Sanitaires Public Niveau 1 CMS C 19 (3u) - Sanitaires Niveau 1 AG 10 Bis (3u) * Cuvette W.C. spécial Handicapés Type ULYSSE Cuvette réhaussée : - Cuvette Rehaussée hauteur 47cm à sortie orientable - réservoir attenant avec robinet à flotteur - robinet d'arrêt. - mécanisme silencieux avec bouton poussoir - abattant double rigide - poignée de relevage d angle 135 pour WC PMR couleur blanche 220*220 tube laiton époxy blanc diam. 25mm de chez SGP Sogepro - Sanitaires Personnel Niveau 1 CMS C 20 (1u) - Sanitaires Public Niveau 1 CMS C 19 (1u) - Sanitaires Niveau 1 AG 10 Bis (1u) * Lavabo Vasque type Altair à recouvrement avec : - Dimensions : 40*33cm - robinetterie avec bec mobile,commande au genou type Tempogenou + thermostat Eau mitigée Type Premis compact + flexibles + canalisationq de liaison ou équivalent - locaux Medecin PMI 24 Niveau 1 (2u) - locaux Infirmières PMI 29 Niveau 1 (2u) - local Monitoring PMI 30 Niveau 1 (1u) - local Gynéco PMI 34 Niveau 1 (1u) * Lavabo Vasque de 56cm à recouvrement (plaçé dans plateau menuisé) avec : - Dimensions : 56*45cm - Robinet temporisé à commande à manette type Tempostop ou équivalent - régulateur thermostatique de sécurité - Sanitaires Niveau 1 (4u) * Cuve évier céramique à encastrer installée dans meuble avec : - Dimension : 50*45cm - robinetterie mitigeur électronique à pile au lithium avec réglage de température Latéral type tempomatic PAGE -12-13 - local Puericultrices PMI 28/28 Bis Niveau 1 (3u) - local consultation Paramédicales PMI 31 Niveau 1 (1u) - local stérilisation PMI 32 Niveau 1 (2u) - local sage femme PMI 33 Niveau 1 (1u) - local Atelier Educatif SS 39 Niveau 1 (1u) * Cuve évier céramique à encastrer installée dans meuble avec : - Dimension : 50*45cm - robinetterie mitigeuse avec commande au pied + douchette coulissante type chavonnet + régulateur thermostatique ECS pour distribution mitigée + canalisations de liaison - local stérilisation PMI 32 Niveau 1 (2u) * Baignoire enfant moulé à encastrer installée dans meuble avec : - Dimension : 75*40cm - robinetterie mitigeuse avec commande au pied + douchette coulissante type chavonnet + régulateur thermostatique ECS pour distribution mitigée + canalisations de liaison - Bonde à bouchon spéciale baignoire,siphon, et accessoires - local Puericultrices PMI 28/28 Bis Niveau 1 (3u) 6.3 Niveau 2 : * Poste d eau type Déversoir type Roca ref ou équivalent - grille en acier ino avec amortisseur ref : robinetterie mélangeuse murale orientable type Niagara Plus ref bonde laiton et siphon P.V.C anti-vide PAGE -13-14 - local Ménage EHP 51 Niveau 2 (1u) - local Ménage DT 70 Niveau 2 (1u) * Kitch 1cuve/1 égouttoir sur meuble stratifié avec: - plaque de cuisson électrique - frigo table top capacité 125/135 litres - robinetterie mélangeuse mono-trou orientable Saillie bec 230mm - vidage à chaînette, siphon, attaches et joint d'étanchéité - Hotte à recyclage à charbon actif y compris raccordement électrique sur attente laissée par le lot électricité, sortie façade, accessoires, - Local Tisanerie EHP 52 Niveau 2 (1u) * Lave-mains sur console type Prima avec : - Dimensions : 45*33cm - Robinet temporisé à commande à manette type Tempostop ou équivalent - régulateur thermostatique de sécurité - Sanitaires PMR EHP 46 Niveau 2 (1u) * Lave-mains d angle sur console type Prima avec : - Dimensions : 32*32cm - Robinet temporisé à commande à manette type Tempostop ou équivalent - régulateur thermostatique de sécurité - Sanitaires PMR Personnel DT Niveau 2 (1u) * Lavabo Vasque de 56cm à recouvrement (plaçé dans plateau menuisé) avec : - Dimensions : 56*45cm - Robinet temporisé à commande à manette type Tempostop ou équivalent - régulateur thermostatique de sécurité - Sanitaires Niveau 2 (2u) - Vestiaires douche Niveau 2 (1u) * Lavabo Vasque type Altair à recouvrement avec : - Dimensions : 40*33cm - robinetterie mélangeuse avec bec mobile type Atlanta ou équivalent PAGE -14-15 - local extension DT 70 Niveau 2 (1u) * Receveur de douche à poser avec: - dim 80*80cm - Robinetterie mitigeuse douche type Eurosmart murale à inverseur manuel - support mural - Flexible double agraffage chromé 1500mm + douchette 2 jets - Porte de douche pivotante en verre stratifié - bonde siphoïde à grille - Vestiaires douche Niveau 2 (1u) * W.C. suspendu avec : - Bati support complet pour cuvette suspendue fixation au sol avec Mécanisme double chasse,réservoir 6/9 litres,robinet d arrêt + plaque de commande double chasse extra plate,montage vertical - Cuvette suspendue à assise ergonomique formant assise type collectivités Longueur 540 /largeur Sanitaires EHP 46 Niveau 2 EHP (2u) - Sanitaires Personnel Niveau 2 DT (2u) * Cuvette W.C. spécial Handicapés Type ULYSSE Cuvette réhaussée : - Cuvette Rehaussée hauteur 47cm à sortie orientable - réservoir attenant avec robinet à flotteur - robinet d'arrêt. - mécanisme silencieux avec bouton poussoir - abattant double rigide - poignée de relevage d angle 135 pour WC PMR couleur blanche 220*220 tube laiton époxy blanc diam. 25mm de chez SGP Sogepro - Sanitaires EHP 46 Niveau 2 EHP (1u) - Sanitaires Personnel Niveau 2 DT (1u) 6.4 Accessoires : * Glaces rectangulaires 60*60 au dessus des lavabos - locaux sanitaires Niveau 0/1/2 (11u) * Sèche-mains classe 2 (détection I.R) avec capot blanc anti-choc P=1650W / 60 db Modèle type Optima ou équivalent PAGE -15-16 - local Consultations PMI 25 Niveau 1 (1u) - local Puericultrices PMI 28/28 Bis Niveau 1 (3u) - local consultation Paramédicales PMI 31 Niveau 1 (1u) - local Monitoring PMI 30 Niveau 1 (1u) - local sage femme PMI 33 Niveau 1 (1u) - local Gynéco PMI 34 Niveau 1 (1u) - Sanitaires collectifs (4u) * Robinet de puisage avec nez de raccordement en DN 15 - local Garage Niveau 0 (1u) - Toitures terrasse Niveau 3 (2u) 7 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES Le présent lot devra uniquement les évacuations des eaux pluviales des toitures terrasses intérieures (canalisations PVC plaçées à l intérieur du batiment) et l installation de 4 boites à eau en zinc (dim 200*120 mm) pour récupérer les trop pleins de la toiture terrasse centrale y compris descente en canalisation zinc jusqu aux niveaux des toitures bac acier inférieures La section minimale des descentes PVC ne sera pas inférieure à 125 mm. Un soin particulier sera apporté à la bonne exécution des raccordements et étanchéités. Les travaux seront réalisés dans le respect des normes et D.T.U en vigueur. (60.11 et 43) Les travaux d'évacuations E.P. comprendront: * Evacuation des eaux pluviales des toitures terrasses à l'intérieur du bâtiment par tube PVC de diamétre approprié y compris fixations, habillage avec 3 cm de laine de verre y compris raccordements sur naissances en toiture et attentes en sol laissées par le lot Gros-Oeuvre voir plan toiture de inférieures * installation de boite à eau en zinc au niveau des trop-plein de la toiture terrasse centrale dimension : 200*120 mm minimum + canalisation d évacuation verticale en tube zinc diamétre aprroprié y compris fixations jusqu au niveau des toitures bac acier voir plan toiture PAGE -16-17 8 - ESSAIS ET EPREUVES Epreuves des canalisations Les installations hydrauliques devront supporter une épreuve à froid de 1,5 fois la pression de fonctionnement pendant une période de durée égale au temps nécessaire à l'inspection de l'ensemble du réseau avec un minimum d'au moins 30 minutes. Aucune fuite ne devra se produire. En aucun cas il pourra être demandé que certains éléments soient démontés et isolés pour être éprouvés à une pression supérieure à celle indiquée ci-dessus. Nettoyage des canalisations Au moment de la mise en route des installations et avant réception des travaux, les installations seront soigneusement rincées, dégraissées et seront désinfectées (solution de permanganate ou autre). Les installations seront maintenues en fonctionnement pendant le temps nécessaire à une action complète des produits, conformément aux indications du fournisseur. Essais et mise en service Les essais de fonctionnement des appareils et les réglages seront effectués sur l'ensemble du matériel installé. Le présent lot devra prévoir l'établissement des procès verbaux d'essais type COPREC. PAGE -17-18 9 EQUIPEMENT DE SECURITE INCENDIE / EXTINCTEURS L'ensemble des travaux devra être conforme aux normes françaises NF S et notamment au règlement R4 de septembre Le matériel installé sera conforme aux prescriptions de la commission de sécurité. Pour la défense contre l'incendie, il sera placé : * Des extincteurs à eau pulvérisée avec additifs tensioactifs AFFF de 6 litres minimum avec un minimum d un extincteur pour 200m², placés de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil n'excède pas 15mètres. * Des appareils à CO2 de 5 Kg prés des appareils ou armoires électriques. * Des appareils à poudre ABC CO2 de 9 Kg prés des appareils ou armoires électriques. NOTA : Tous les extincteurs seront fixés solidement.la poignée de portage sera placée à environ 1,20m du sol. Le matériel sera conforme aux normes AFNOR Matériel d'incendie Certifié et devra porter la marque NF. Les extincteurs seront mis en place dans les circulations, les voies d'accès sur les chemins de repli des utilisateurs ou à proximité des locaux à risques particuliers. Les installations comprendront : Extincteurs à eau pulvérisée avec additifs tensioactifs de 6 litres : - Nombre 26 (emplacement à définir sur chantier) Extincteurs CO2 5kg : - Nombre 10 Extincteur à poudre ABC 9kg : - Nombre 10 Plans rigides plastifiés - sans objet fourni par le lot signalétique Affichettes - des affichettes de consigne de sécurité - des affichettes spéciales au niveau de certains appareils dans les locaux techniques (Locaux techniques,armoire T.G.B.T,garage,Hall d entrée...). Nota : il sera prévu sur les toitures terrasses aux niveaux des équipements de production chauffage/climatisation des extincteurs à poudre plaçés dans armoires métalliques PAGE -18- Montrer encore
MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE SAINT AUBIN D AUBIGNE Place de la Mairie-35250 St Aubin D Aubigné Extension d un ALSH Rue des Écoles 35250 St Aubin d Aubigné Cahier des Clauses Techniques Particulières Dossier Plus en détail DELTA DORE EXTENSION BONNEMAIN LOT N 15 PLOMBERIE SANITAIRE
Chapitres / Sous chapitres Page 1 GENERALITES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.3 Obligations de l entrepreneur ------------------------------------------------------------------------------------- Plus en détail Lot n 12 - Plomberie sanitaire CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P
SOUSCRIPTION DE L ENTREPRISE Atelier AB architectes & associés ZAC La louvade 45 Rue Merlot 34130 MAUGUIO Tél : 04.67.02.22.23 - Fax : 04.67.54.23.73 email : contact@mauguio.atelierab.fr PRO Département Plus en détail F193 CINEMA LE SEMAPHORE DESCRIPTIF LOT N 14 : PLOMBERIE SANITAIRES - Page : 1/23 SOMMAIRE
DESCRIPTIF LOT N 14 : PLOMBERIE SANITAIRES - Page : 1/23 SOMMAIRE A. GENERALITES...3 A.1. OBJET...3 A.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX...3 A.3. LIMITES DE PRESTATIONS DU LOT...3 B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES...5 Plus en détail Projet : REHABILITATION DES BUREAUX DE LA MSA NYONS PHASE : PROJET CCTP LOT N 08 PLOMBERIE/SANITAIRES
Projet : REHABILITATION DES BUREAUX DE LA MSA NYONS PHASE : PROJET CCTP LOT N 08 PLOMBERIE/SANITAIRES MAITRE D'OUVRAGE : MSA ARDECHE DROME LOIRE 29, rue Frédéric Chopin, 26000 Valence Tél : 04 75 75 88 Plus en détail REHABILITATION D UN IMMEUBLE EN GITE D ETAPE COMMUNE DE BEAULIEU LES LOCHES D.C.E.
REHABILITATION D UN IMMEUBLE EN GITE D ETAPE COMMUNE DE BEAULIEU LES LOCHES D.C.E. LOT N : 8 - PLOMBERIE SANITAIRE Maître d'ouvrage Maître d'œuvre Bureau Etudes Fluides Mairie de Beaulieu Les Loches Dominique Plus en détail LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRES - VMC
Affaire : PEPINIERE D ENTREPRISE ZONE D ACTIVITE SAINTE CATHERINE 49150 BAUGE Phase DCE Page : 12-1 LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRES - VMC SOMMAIRE 00 GENERALITES 2 00.01 CONSISTANCE DES OUVRAGES 2 00.02 DISPOSITIONS Plus en détail CONSTRUCTION D UNE ECOLE MATERNELLE ET D UN SATELLITE DE RESTAURATION VICTORINE AUTIER A AMIENS (80)
CONSTRUCTION D UNE ECOLE MATERNELLE ET D UN SATELLITE DE RESTAURATION VICTORINE AUTIER A AMIENS (80) DCE LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE Cahier des Clauses Techniques Particulières Révision : 4 Date : JUIN Plus en détail LOT N 6 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION
MAITRE D'ŒUVRE MAITRISE D'OUVRAGE MAIRIE DE LA COUARDE SUR MER 17670 La COUARDE / MER Restructuration des Sanitaires du Camping Municipal Le Rémondeau, 12 rue du Petit Noue 17670 La Couarde sur mer CAHIER Plus en détail REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE DE LARCHANT 2 PLACE PASTEUR 77760 LARCHANT
REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE DE LARCHANT 2 PLACE PASTEUR 77760 LARCHANT D.C.E Novembre 2011 CCTP LOT N 4 PLOMBERIE Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE DE LARCHANT Architecte : S & V Urbanisme Architecture Marc Plus en détail SCI SAPHIR. Extension et restructuration de l EHPAD «Résidence du Pyla sur Mer»
Département de la Gironde SCI SAPHIR 7 Allée de la Chapelle 33115 LE PYLA SUR MER Extension et restructuration de l EHPAD «Résidence du Pyla sur Mer» Architecte Maître d'œuvre BET Structure BET Fluides Plus en détail LOT N 8 - CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE
CCTP-1 LOT N 8 - CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE SOMMAIRE 8-1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 8.1.1 DEFINITION DE LA PRESTATION 8.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 8.1.5 REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS Plus en détail C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques particulières. ASSOCIATION LA MAISON DE COLETTE 4, cité Griset 75011 PARIS
Mars 2014 ASSOCIATION LA MAISON DE COLETTE 4, cité Griset 75011 PARIS REHABILITATION DE LA MAISON NATALE DE COLETTE 8, Rue COLETTE 89520 SAINT SAUVEUR EN PUISAYE ARCHITECTE ATELIER PRUNET Pascal PRUNET Plus en détail C.C.T.P Cahier Des Clauses Techniques Particulières
C.C.T.P Cahier Des Clauses Techniques Particulières Lot 14 : PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE CONSTRUCTIION DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX PROFESSIIONNELS «LE CEDRE BLEU» MARCIILLOLES ((38)) Maître d Ouvrage Plus en détail LOT N 3 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
Nota : Les entreprises, répondant au présent lot, sont tenues d avoir pris connaissance de l intégralité du chapitre «PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES LOTS». LOT N 3 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE Plus en détail CCTP. LOT N : 09 DENOMINATION : C.V.C - PLOMBERIE Sanitaire DCE-A
CCTP LOT N : 09 DENOMINATION : C.V.C - PLOMBERIE Sanitaire DCE-A indice A janvier 2013 IND E 04/01/2013 Page 1 TABLE DES MATIERES A. GENERALITES 2 A.01. CONDITIONS DE CONSULTATION 2 A.02. CONDITIONS D'ETABLISSEMENT Plus en détail LOT N 7 - PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
SELARL D'ARCHITECTURE AGENCE JP ESNAULT 49 RUE GAMBETTA - BP 80218 28203 CHATEAUDUN CEDEX Tél. : 0237453604 Fax. : 0237459652 Dossier n 1216305 CONSTRUCTION D'UNE MICRO CRECHE Rue de Beauce 28120 BAILLEAU Plus en détail PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE POMPE A CHALEUR - VENTILATION EXTRACTEUR GAZ D ECHAPPEMENT
Maître de l'ouvrage : AMIENS AMENAGEMENT agissant au nom et pour le compte du SDIS de la Somme Travaux : CONSTRUCTION DU CENTRE DE SECOURS DE AULT 1 DEVIS DESCRIPTIF DES TRAVAUX LOT N 11 PLOMBERIE SANITAIRE Plus en détail Ville de Guipavas Extension et rénovation de l école de Kerafloc h rue du Douvez. LOT N 13 : Chauffage-Plomberie-Ventilation
Ville de Guipavas Extension et rénovation de l école de Kerafloc h rue du Douvez LOT N 13 : Chauffage-Plomberie-Ventilation Maître d ouvrage Ville de Guipavas Mairie de Guipavas place Saint Eloi 29490 Plus en détail PLOMBERIE CHAUFFAGE - VMC
62 Grenay - Place Daniel Breton 1.10 Lot N 8 PLOMBERIE CHAUFFAGE - VMC 62 Grenay - Place Daniel Breton 2.10 1 GENERALITES Le présent document a pour objet de définir les prestations de toutes natures incombant Plus en détail LOT N 9 Plomberie Sanitaires
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CCTP & devis estimatif LOT N 9 Plomberie Sanitaires COMMUNE DE NEUCHATEL URTIERE CONSTRUCTION D UNE MAIRIE Objet du marché : Construction d une Mairie 2eme Appel d offres 05.2013 Plus en détail Travaux d'entretien courant dans les locaux de l'organisation
OCDE Travaux d'entretien courant lot plomberie / page 1 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES APPEL D OFFRES OCDE/ Travaux d'entretien courant dans les locaux de l'organisation LOT Plus en détail RENOVATION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
Mission de conseil, Diagnostic et Etudes : Chauffage Climatisation Traitement d air Traitement de l eau Environnement Electricité, courants forts et courants faibles VDI Coordination SSI RENOVATION DU Plus en détail 14-10 PRO/DCE LOT 7 PLOMBERIE -SANITAIRES. COMMUNE DE PRIGONRIEUX place du Groupe Loiseau 24130 PRIGONRIEUX
Maîtrise d'ouvrage : COMMNE DE PRIGONRIEX place du Groupe Loiseau 4130 PRIGONRIEX Affaire : CREATION D'N SANITAIRE POR TOS au COMPLEXE SPORTIF Terrains de sports 4130 - PRIGONRIEX 14-10 Objet : CAHIER Plus en détail ARCHI Progress CCTP. PROJET : Réalisation de travaux de réaménagement CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
PROJET : Réalisation de travaux de réaménagement des bureaux et des laboratoires de recherche du centre H.PIERON CCTP CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ADRESSE DES TRAVAUX : Institut de Psychologie Plus en détail COMMUNE DE PONTLEVOY «Réhabilitation et extension d un immeuble à usage de boulangerie» 4 rue du Colonel FILLOUX 41 400 PONTLEVOY
COMMNE DE PONTLEVOY «Réhabilitation et extension d un immeuble à usage de boulangerie» 4 rue du Colonel FILLOX 41 400 PONTLEVOY Lot n 07 PLOMBERIE SANITAIRE Société d Architecture BOITTE 10, rue de la Plus en détail CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES
Direction Générale de l Immobilier et des Travaux CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES MAITRISE D OEUVRE PLOMBERIE EQUIPEMENTS SANITAIRES Cahiers de préconisations (Délibération du CM n 99/3586) MISE A JOUR MAI Plus en détail Préfecture du Territoire de Belfort
Préfecture du Territoire de Belfort 1 Rue Bartholdi 90000 BELFORT de la Préfecture de Belfort Bureau d étude Thermique : ENEBAT THERMIQUE SARL 11, Rue du Lieutenant Bidaux BP16 90700 CHATENOIS LES FORGES Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME BOIS ENERGIE 41 250 BRACIEUX Lot n 08 Sanitaires, MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
2011057_CCTP DCE V2 LA BATIE COMMUNE DE LA BATIE DIVISIN 38490 La Bâtie Divisin Réaménagement de la cure en Mairie Création d un espace petite enfance 38490 La Bâtie Divisin CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back