Source: http://docplayer.fi/3640210-Raportti-16enn0280-10-4-12-2012-paivitetty-20-11-2013-pirkanmaan-liitto-voimaa-tuulesta-pirkanmaalla-sahkoverkkoselvitys.html
Timestamp: 2018-02-25 23:18:29+00:00
Document Index: 25764251

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

RAPORTTI. 16ENN Päivitetty PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Sähköverkkoselvitys - PDF
RAPORTTI. 16ENN Päivitetty PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Sähköverkkoselvitys
Download "RAPORTTI. 16ENN0280.10 4.12.2012 Päivitetty 20.11.2013. PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Sähköverkkoselvitys"
1 RAPORTTI 16ENN Päivitetty PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Sähköverkkoselvitys
2 16ENN Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa.
3 16ENN Sisältö 1 JOHDANTO SELVITYKSEN TAVOITTEET JA MENETELMÄT ALUEIDEN LIITETTÄVYYS SÄHKÖVERKKOON Pohjois-Pirkanmaa Länsi-Pirkanmaa Itä-Pirkanmaa Etelä-Pirkanmaa Muut sähköverkon vahvistustarpeet YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tuulivoiman selvitysalueiden sähköverkkoon liitettävyys Kartta 1: Karvia Virrat voimajohtoreitti (110 kv) Kartta 2: Pirkanmaan sähköverkon yhteystarpeet ilman tuulivoimaa
4 16ENN JOHDANTO Pirkanmaan liitossa on parhaillaan käynnissä Voimaa tuulesta Pirkanmaallatuulivoimaselvitys, joka on yksi tulevan maakuntakaavan, Pirkanmaan maakuntakaava 2040, taustaselvityksistä. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla-selvityksen tavoitteena on löytää maakunnasta tuulivoiman tuotantoon soveliaita alueita, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta tai erityisiä ympäristöarvoja ja joilla muutoinkin yhteensovittamisen tarve tuulivoimatuotannon ja muun alueidenkäytön välillä on vähäinen. Tuulivoimaselvityksen nykytilanne on se, että potentiaalisia tuulivoima-alueita on tähän mennessä selvitetty paikkatietotarkasteluilla ja karsintojen jälkeen jäljellä on nyt 45 aluetta. Pääosin alueet sijaitsevat Pohjois-Pirkanmaalla. Sähköyhtiöiden edustajien kanssa pidetyn kokouksen perusteella katsottiin tarpeelliseksi tehdä erillinen sähköverkkoselvitys ja koota yhteen näkemykset sähköverkon kehittämistarpeista tulevaa maakuntakaavaa varten sekä samalla arvioida tutkittavana olevien potentiaalisten tuulivoima-alueiden liitettävyyttä sähköverkkoon. Selvitystyötä ovat ohjanneet Pirkanmaan liiton maakuntainsinööri Satu Appelqvist ja suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen. Selvityksen on laatinut konsulttityönä Pöyry Finland Oy, jonka työryhmään kuuluivat Ilkka Rissanen ja Tapio Snellman. Selvityksen laadinnassa ovat auttaneet seuraavat alueiden sähköverkkojen haltijat: Elenia Oy, Fingrid Oyj, Fortum Sähkönsiirto Oy, Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, Leppäkosken Sähkö Oy, Tampereen Sähköverkko Oy, Valkeakosken Energia Oy ja Vatajankosken Sähkö Oy. Vantaalla Ilkka Rissanen Pöyry Finland Oy
5 16ENN SELVITYKSEN TAVOITTEET JA MENETELMÄT Tämän sähköverkkoselvityksen tavoitteena on ollut selvittää, millä edellytyksillä tutkittavana olevat mahdolliset tuulivoiman selvitysalueet ovat liitettävissä olemassa olevaan sähkönsiirtoverkkoon. Tuulivoima-alueita on tarkasteltu erillisinä liityntöinä, sekä myös suurempina alueellisina kokonaisuuksina. Raportti ja työn johtopäätökset perustuvat suurelta osin verkkoyhtiöiden kanssa käytyihin keskusteluihin. Tampereella pidettiin kolme palaveria koskien sähköverkkoon liittämistä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid esitteli kantaverkon tämän hetkisen tilanteen Pirkanmaalla sekä arvioi kantaverkon kehittymistä tulevina vuosina. Fingridin suunnitelmilla ja tulevilla kantaverkon vahvistuksilla on suuri merkitys tuulivoiman selvitysalueiden verkkoonliittämiselle. Kunkin alueen liittäminen sähköverkkoon on kuvailtu sanallisesti ja lisäksi liitettävyys on arvioitu neliportaisen asteikon mukaan. Mikäli sähköverkkoon liittämisen on arvioitu onnistuvan helposti, liitettävyydelle on annettu neljä pistettä. Mikäli nykyinen verkko ei voi vastaanottaa alueen tehoa ja tarvitaan suuria verkkoinvestointeja, liitettävyydelle on annettu yksi piste. Pisteytyksen havainnollistamiseen on käytetty seuraavia värejä: Verkkoliitynnälle löytyy hyviä vaihtoehtoja ja todennäköisesti verkkoliityntä voidaan toteuttaa pienin kustannuksin Verkkoliitynnälle löytyy toteutuskelpoisia vaihtoehtoja Verkkoon liitettävyys on haastavaa ja edellyttää normaalia suurempia investointeja Olemassa olevan sähköverkon siirtokapasiteetti ei riitä, liittyminen edellyttää kantaverkon vahvistamista ja suuria investointeja Tässä työssä on käytetty verkkoyhtiöiden kanssa keskusteluissa esille tulleita verkkoonliittämisehtoja, Fingridin yleisiä liittymisehtoja ja voimalaitosten järjestelmäteknisiä vaatimuksia sekä energiateollisuuden suunnitteluohjetta tuotannon liittämisestä. Ohjeellinen raja tuotannon liittämisestä 110 kv verkkoon on noin 10 MVA. Tapauskohtaisesti 1 20 MVA sähköntuotanto voidaan liittää 20 kv sähköasemalle omalla johtolähdöllä. Pirkanmaalle on suunnitteilla useita tuulipuistohankkeita, jotka eivät ole Pirkanmaan liiton selvityksissä mukana. Rakentamispäätöksiä näistä muista hankkeista ei ole vielä tehty, mutta toteutuessaan ne saattavat varata osan sähköverkon kapasiteetista ja näin rajoittaa myöhemmin valmistuvien hankkeiden sähkönsiirtomahdollisuuksia. Yhteenveto kaikkien alueiden sähköverkkoon liitettävyydestä on esitetty liitteessä 1.
6 16ENN ALUEIDEN LIITETTÄVYYS SÄHKÖVERKKOON 3.1 Pohjois-Pirkanmaa Pohjois-Pirkanmaalla on tuulivoimaselvityksessä tutkittavana 17 tuulivoima-aluetta, joiden yhteenlaskettu teho on 786 MW, mikäli käytetään 3 MW:n turbiinikokoa. Tuulivoiman selvitysalueet on esitetty kuvassa 1. Suurimmat alueet ovat alue nro 7 (165 MW) sekä alue nro 4 (90 MW). Alue 7 sijoittuu kolmen kunnan alueelle (Virrat, Kihniö, Ylöjärvi). Alue 4 sijoittuu Virtain länsiosaan. Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto Pohjois-Pirkanmaan alueiden liitettävyydestä sähköverkkoon. Taulukosta havaitaan, että lähes kaikki alueet saavat luokituksen 1 tai 2, mikä tarkoittaa että nykyiseen sähköverkkoon voidaan alueista liittää vain pieni osa. Alueen läpi kulkee pohjois-etelä suunnassa oleva 110 kv voimajohtoyhteys Melosta Seinäjoelle. Kyseiselle johdolle liitettävissä oleva sähköntuotantokapasiteetti on suuruudeltaan kymmeniä megawatteja. Tämä tarkoittaa, että ainoastaan osa Pohjois- Pirkanmaan tuulivoimaselvityksen potentiaalisista tuulivoima-alueista voitaisiin liittää sähköverkkoon ilman laajoja verkkovahvistuksia. Fingridin mukaan kantaverkon kehittämissuunnitelmissa sähkönsiirtoverkon vahvistamissuunnitelmia Pohjois-Pirkanmaan alueelle ei tällä hetkellä ole. Pohjois- Pirkanmaan ohella alueen sähköverkon vahvistustarpeisiin alueella vaikuttavat myös Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan potentiaaliset tuulivoima-alueet. Sähkönsiirtoverkon vahvistustarpeet näyttäisivät suurelta osin riippuvan toteutuvasta tuulivoimatuotannosta. Mikäli tuulivoimahankkeet toteutuisivat alueella laajamittaisesti, on sähkönsiirtoverkon vahvistamiseen useita mahdollisuuksia. Eräinä vaihtoehtoina on mainittu Melo Seinäjoki 110 kv johdon saneeraus tai jopa uuden 400 kv johdon rakentaminen Pohjois- Pirkanmaalle. Jatkossa on suositeltavaa suunnitella mahdolliset verkonvahvistukset huomioiden sekä Pirkanmaan että Satakunnan toteutuvat tuulivoimahankkeet. Osana selvitystyötä suunniteltiin alustava 110 kv johtoreitti Karvian ja Virtain välille. Alustava suunnitelma Karvia Virrat voimajohtoreitistä on esitetty liitteessä 2. Kyseinen johtoyhteys parantaisi tuulivoiman selvitysalueiden liitettävyyttä ja toisi varayhteysmahdollisuuksia jakeluyhtiöiden normaaliin sähkönjakeluun. Karvia Virrat voimajohtoreitti on alustavasti suunniteltu kulkevaksi suurimpien tuulivoima-alueiden läpi, mutta kaikkia pohjoisen tuulivoima-alueita ei johtoreitille voitu saada. Uusi johto voisi liittyä kantaverkkoon Parkanon pohjoispuolella Rännärin sähköasemalla. Uusi Karvia Virrat voimajohto ei yksin pysty turvaamaan pohjoisen alueiden sähköverkkoon liitettävyyttä, vaan myös kantaverkon vahvistamista tarvitaan. Reitin suunnittelussa on huomioitu myös Karvian pohjoispuolelle kaavailtu tuulipuisto. Tuulivoima-alueet, jotka eivät suoraan sijoitu voimajohtoreitille, voivat liittyä uuteen johtoon tai johdon sähköasemiin säteittäisillä haarajohdoilla.
7 16ENN Kuva 1 Pohjois-Pirkanmaan tuulivoiman selvitysalueet ja sähköverkkoon liittymismahdollisuudet
8 Tuuli-voima-alue (nro) Voimaloiden luku-määrä Nimellisteho MW Aluetarkenne 1 Aluetarkenne 2 Etäisyys liityntäpisteeseen (km) Liityntäpisteen jännite (kv) Liityntäpisteen haltija 16ENN Taulukko 1 Pohjois-Pirkanmaan tuulivoima-alueiden sähköverkkoon liitettävyys. Luokitus 4 = Verkkoliitynnälle löytyy hyviä vaihtoehtoja ja todennäköisesti verkkoliityntä voidaan toteuttaa pienin kustannuksin 3 = Verkkoliitynnälle löytyy toteutuskelpoisia vaihtoehtoja 2 = Verkkoon liitettävyys on haastavaa ja edellyttää normaalia suurempia investointeja 1 = Olemassa olevan sähköverkon siirtokapasiteetti ei riitä, liittyminen edellyttää kantaverkon vahvistamista ja suuria investointeja Virrat Sähkö-Virkeät Oy 2 Liityntä on mahdollinen Virrat - Ähtäri väliseen 110 kv johtoon Virrat (länsi) Virrat (länsi) Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista. Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista Virrat (länsi) Kihniö Kihniö, Parkano Virrat (länsi), Kihniö, Ylöjärvi * 110 Fingrid 1 90MW teho vaatii kantaverkon vahvistamisen. Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista. * 110 Fingrid 1 75MW teho vaatii todennäköisesti kantaverkon vahvistamisen. * 110 Fingrid 1 165MW teho vaatii kantaverkon vahvistamisen Parkano Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista Virrat 5 20 Koillis- Satakunnan Sähkö 4 Liityntä on mahdollinen Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n Virtain sähköasemaan omalla 20kV:n johdolla Parkano Parkano * 110 Fingrid 1 75MW teho vaatii todennäköisesti kantaverkon vahvistamisen Vatajankosken Sähkö 2 Yksittäinen liityntä 20kV:n sähköasemaan voi olla mahdollista Parkano Parkano, Kihniö Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista. Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista Parkano, Kihniö, Ylöjärvi Ylöjärvi (), Virrat (länsi) Ylöjärvi () Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista. Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista. Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista Parkano Fortum 2 Alueen teho tulee liittää 110 kv jännitetasoon. Lähimpänä sijaitsevan Fortumin 110 kv johdon (Melo-Parkano-Poikkeusjärvi) jännite ei ole kovin jäykkä, ja alueen liittäminen vaatii olemassa olevan verkon vahvistuksia. *) Liittymispiste riippuu kantaverkon vahvistamisesta. Tarkkaa liittymispistettä ja etäisyyttä ei tässä vaiheessa voida määrittää.
9 16ENN Länsi-Pirkanmaa Länsi-Pirkanmaalla on tuulivoimaselvityksessä tutkittavana 8 tuulivoima-aluetta, joiden yhteenlaskettu teho on 156 MW, mikäli käytetään 3 MW:n turbiinikokoa. Suurin alue on alue nro 43 (30 MW) Sastamalassa. Länsi-Pirkanmaan tuulivoiman selvitysalueet on esitetty kuvassa 2 ja yhteenveto taulukossa 2. Länsi-Pirkanmaalla tuulivoima-alueiden liittäminen sähköverkkoon onnistuu suhteellisen hyvin johtuen puistojen pienemmistä tehoista sekä melko lyhyistä etäisyyksistä olemassa olevaan sähköverkkoon. Useissa tapauksissa liittyminen lähimpään sähköasemaan omalla 20 kv johdolla on mahdollista. 20 kv tasolla liittyminen on kustannusten kannalta edullisempaa ja nopeampaa kuin uuden 110 kv sähköaseman rakentaminen. Toisaalta liian suuren tuulivoimatehon kytkeminen muita kuluttajia palvelevaan sähköasemaan saattaa aiheuttaa sähkönlaadullisia ongelmia ja liittyminen on tarkistettava tapauskohtaisesti. Kuva 2 Länsi-Pirkanmaan tuulivoiman selvitysalueet ja sähköverkkoon liittymismahdollisuudet
10 Tuuli-voima-alue (nro) Voimaloiden luku-määrä Nimellisteho MW Aluetarkenne 1 Aluetarkenne 2 Etäisyys liityntäpisteeseen (km) Liityntäpisteen jännite (kv) Liityntäpisteen haltija 16ENN Taulukko 2 Länsi-Pirkanmaan tuulivoima-alueiden sähköverkkoon liitettävyys. Luokitus 4 = Verkkoliitynnälle löytyy hyviä vaihtoehtoja ja todennäköisesti verkkoliityntä voidaan toteuttaa pienin kustannuksin 3 = Verkkoliitynnälle löytyy toteutuskelpoisia vaihtoehtoja 2 = Verkkoon liitettävyys on haastavaa ja edellyttää normaalia suurempia investointeja 1 = Olemassa olevan sähköverkon siirtokapasiteetti ei riitä, liittyminen edellyttää kantaverkon vahvistamista ja suuria investointeja Ikaalinen länsi Fortum 2 Alueen teho tulee liittää 110 kv jännitetasoon. Lähimpänä sijaitsevan 110 kv johdon (Melo-Parkano-Poikkeusjärvi) jännite ei ole kovin jäykkä, ja alueen liittäminen vaatii olemassa olevan verkon vahvistuksia Ikaalinen länsi Leppäkosken Sähkö 3 Paunun 110/20 kv sähköasemalle matkaa noin 10 km ja Fingridin 110 kv johdolle 4 km. Yhteistä liityntää alueen 24 kanssa tulee harkita. Yksittäisenä hankkeena voi olla mahdollista liittyä myös 20kV verkkoon Ikaalinen, Hämeenkyrö länsi Fortum 2 Yli 20 MW teho vaatii 110 kv liitynnän. Fortumin 110 kv johto on noin 9 km etäisyydellä. Liittäminen voi olla mahdollista Teiharjun sähköaseman kohdalla Hämeenkyrö länsi 5 20 Elenia 3 Alueen puisto tulisi liittää 20 kv verkkoon sähköasemalla. Lähinnä aluetta sijaitsee Pinsiön sähköasema Sastamala länsi Fingrid 4 Voidaan liittää 20 kv johdoilla FSS:n Kiikoisten 110/20 kv sähköasemalle tai uuteen 110/20 kv sähköasemaan kantaverkon 110 kv johdolle Kolsi - Melo Sastamala Sastamala Sastamala länsi länsi länsi Fortum 3 Puisto voisi liittyä uuteen sähköasemaan Ulvila - Äetsä 110 kv johdolle tai Äetsän sähköasemalle Fortum 4 Voidaan liittää 20 kv johdoilla FSS:n Varilan 110/20 kv sähköasemalle Fortum 3 Voidaan liittää 20 kv johdoilla uuteen sähköasemaan, joka voidaan liittää FSS:n 110 kv johtoon Äetsä - Tyrvää.
11 16ENN Itä-Pirkanmaa Itä-Pirkanmaalla on tuulivoimaselvityksessä tutkittavana 15 tuulivoima-aluetta, joiden yhteenlaskettu teho on 378 MW, mikäli käytetään 3 MW:n turbiinikokoa. Suurimmat alueet ovat alue nro 26 (75 MW) sekä alue nro 35 (75 MW). Itä-Pirkanmaan tuulivoiman selvitysalueet on esitetty kuvassa 3 ja yhteenveto taulukossa 3. Itäisen Pirkanmaan tuulivoima-alueiden liittäminen sähköverkkoon onnistuu myös melko hyvin ja kohtuullisin kustannuksin. Alueelle sijoittuu useita pieniä, alle 12 MW:n puistoja, jotka monissa tapauksissa voidaan liittää lähimmälle sähköasemalle 20 kv johdolla. Alue 26 sijoittuu kolmen kunnan alueelle (Ruovesi, Orivesi, Juupajoki) ja alueen länsipuolelta kulkee kantaverkon 110 kv ja 400 kv voimajohdot. Alue 26 voisi liittyä lähellä kulkevaan 110 kv kantaverkkoon, mutta tuulipuistoa varten tulee rakentaa oma uusi kytkinlaitos. Alue 35 sijaitsee Luopioisten pohjoispuolella ja alueen liitettävyys 110 kv verkkoon paranee mikäli Luopioisten ja Onttosen välinen uusi voimajohto rakennetaan. Kuva 3 Itä-Pirkanmaan tuulivoiman selvitysalueet ja sähköverkkoon liittymismahdollisuudet
12 Tuuli-voima-alue (nro) Voimaloiden luku-määrä Nimellisteho MW Aluetarkenne 1 Aluetarkenne 2 Etäisyys liityntäpisteeseen (km) Liityntäpisteen jännite (kv) Liityntäpisteen haltija 16ENN Taulukko 3 Itä-Pirkanmaan tuulivoima-alueiden sähköverkkoon liitettävyys. Luokitus 4 = Verkkoliitynnälle löytyy hyviä vaihtoehtoja ja todennäköisesti verkkoliityntä voidaan toteuttaa pienin kustannuksin 3 = Verkkoliitynnälle löytyy toteutuskelpoisia vaihtoehtoja 2 = Verkkoon liitettävyys on haastavaa ja edellyttää normaalia suurempia investointeja 1 = Olemassa olevan sähköverkon siirtokapasiteetti ei riitä, liittyminen edellyttää kantaverkon vahvistamista ja suuria investointeja Mänttä-Vilppula itä Sähkö-Virkeät Oy Mänttä-Vilppula itä 8 20 Elenia Ylöjärvi, Ruovesi itä Elenia Ruovesi itä 1 20 Elenia Ruovesi, Orivesi, Juupajoki itä Fingrid Tampere itä Tampereen Sähköverkko 3 Alueen läheisyydessä ei ole 110/20 kv sähköasemia, joihin kyseinen puisto voitaisiin liittää. Virrat - Haapamäki välinen 110 kv johto on lähellä, mutta pienen puiston liityntäkustannus 110 kv verkkoon muodostuu korkeaksi. Alueen tehoa ei voida liittää 20 kv jakeluverkkoon. Liityntä on mahdollinen Mäntän 110/20 kv sähköasemiin. Mikäli Ruovesi - Kuru välille rakennetaan uusi 110 kv johto ja sähköasema, on puistolla hyvät liityntämahdollisuudet. Alue sijaitsee lähellä Ruhalan 110/20 kv sähköasemaa ja liittyminen 20 kv verkkoon sähköasemalla voi olla mahdollista. Fingridin 110 kv johto on 4 km etäisyydellä. Liittymistä varten tulee rakentaa uusi kytkinlaitos. Puisto tulisi liittää omalla 20 kv liitäntäjohdolla eteläpuolella sijaitsevaan 110/20 kv sähköasemaan Orivesi itä 0,5 110 Elenia 3 Tulee harkita yhteistä liityntää kantaverkkoon alueen 30 kanssa Kangasala, Orivesi itä 0,5 110 Fingrid Orivesi itä Elenia Kangasala, Orivesi itä Fingrid Kangasala, Pälkäne itä 4 20 Elenia Kangasala, Pälkäne itä Elenia 3 Fingridin Kangasalan ja Oriveden välinen 110 kv johto kulkee puistoalueen läpi. Liittyminen kyseiseen johtoon edellyttää uuden kytkinlaitoksen rakentamista. Tulee harkita yhteistä liitäntää alueen 29 kanssa. Puiston tehoa ei voida liittää 20 kv jakeluverkkoon. Alueen tuntumassa ei ole 110 kv johtoja tai sähköasemia. Lähin mahdollinen 110 kv liittymispiste on pohjoisessa noin 12 km etäisyydellä. Alueen tehoa ei voida liittää 20 kv jakeluverkkoon. Liittyminen pohjoisessa sijaitsevaan Fingridin 110 kv johtoon on mahdollista, etäisyys noin 8 km. Mikäli Kuhmalahden 110/20 kv sähköasema rakennetaan, alue voisi mahdollisesti liittyä asemaan lyhyellä 20 kv johdolla. Alueen laidalla kulkee Sahalahden ja Luopioisen välinen 110 kv johto. Johdon kapasiteetti paranee, mikäli Luopioisen ja Onttosen välinen johto rakennetaan Kangasala itä 7 20 Elenia 3 Sahalahden sähköasema on noin 7 km etäisyydellä Pälkäne itä Elenia Kangasala itä Fingrid 3 Mikäli Luopioisen ja Onttosen välinen 110 kv johto rakennetaan, puisto voisi liittyä uuteen johtoon lyhyellä liityntäjohdolla. Alueen halki kulkee 400 kv johto. Puiston tulisi liittyä joko Tikinmaan tai Eerolan sähköasemaan 110 kv johdolla. Puisto voi myös mahdollisesti liittyä vieressä kulkevaan Fingridin 110 kv johtoon, mutta tällöin tulisi rakentaa uusi kytkinlaitos. 3.4 Etelä-Pirkanmaa Eteläiselle Pirkanmaalle on selvityksessä sijoitettu viisi potentiaalista tuulivoima-aluetta (Kuva 4 ja Taulukko 4). Suurin yksittäinen puisto on alue nro 49 (39 MW), joka sijaitsee Akaalla. Kyseinen puisto voidaan liittää Humppila Viiala väliselle 110 kv johdolle. On mahdollista, että johdolle tulee rakentaa liittymistä varten uusi kytkinlaitos. Humppilan ja Urjalan väliselle alueelle on käynnissä YVA- ja kaavoitusprosessi noin 25 tuulivoimalan rakentamisesta. Toteutuessaan tämä hanke saattaa rajoittaa Etelä- Pirkanmaan muiden tuulivoimahankkeiden sähkönsiirtomahdollisuuksia. Muiden Etelä-Pirkanmaan tuulivoima-alueiden liittäminen onnistuu todennäköisesti kohtuullisin kustannuksin pääosin 110 kv verkkoihin.
13 Tuuli-voima-alue (nro) Voimaloiden luku-määrä Nimellisteho MW Aluetarkenne 1 Aluetarkenne 2 Etäisyys liityntäpisteeseen (km) Liityntäpisteen jännite (kv) Liityntäpisteen haltija 16ENN Kuva 4 Etelä-Pirkanmaan tuulivoiman selvitysalueet ja sähköverkkoon liittymismahdollisuudet Taulukko 4 Etelä-Pirkanmaan tuulivoima-alueiden sähköverkkoon liitettävyys. Luokitus 4 = Verkkoliitynnälle löytyy hyviä vaihtoehtoja ja todennäköisesti verkkoliityntä voidaan toteuttaa pienin kustannuksin 3 = Verkkoliitynnälle löytyy toteutuskelpoisia vaihtoehtoja 2 = Verkkoon liitettävyys on haastavaa ja edellyttää normaalia suurempia investointeja 1 = Olemassa olevan sähköverkon siirtokapasiteetti ei riitä, liittyminen edellyttää kantaverkon vahvistamista ja suuria investointeja Valkeakoski etelä Elenia 3 On mahdollista liittyä olemassa olevaan verkkoon Tarttilan sähköasemalla. Mikäli Tarttilan kaakkoispuolelle rakennetaan kaavailtu uusi 110 kv johto, puiston liittymismahdollisuudet paranevat Valkeakoski etelä Elenia 3 Puisto voisi mahdollisesti liittyä Tarttilan 110/20 kv sähköasemalle (etäisyys noin 5 km) Punkalaidun etelä Fortum 3 Liittäminen on mahdollista Fortumin 110 kv johtoon. Punkalaitumen sähköaseman 20 kv jännitetasoon teho on liian suuri Akaa etelä Elenia 2 Humppila - Viiala väliselle 110 kv johdolle on matkaa noin 9 km. Liittymiseen tarvitaan uusi kytkinlaitos. Lienee mahdollista liittyä myös Tarttilan suuntaan Urjala etelä 4 20 Elenia 3 Alue voisi liittyä Urjalan 110/20 kv sähköasemaan.
14 3.5 Muut sähköverkon vahvistustarpeet 16ENN Tässä työssä on huomioitu myös muut tiedossa olevat 110 kv sähköverkon yhteystarpeet. Nämä yhteystarpeet ovat syntyneet ilman tuulivoimaa ja yhteystarpeet tullaan merkitsemään maakuntakaavaan. Paikallisten sähköverkkoyhtiöiden ilmoittamat tulevat voimajohdot ja sähköasemat on esitetty taulukossa 5. Sähköverkon yhteystarpeet on myös merkitty liitteen 3 karttaan. Taulukko 5 Pirkanmaan sähköverkon yhteystarpeet. Nro Yhteystarve Tyyppi Verkkoyhtiö 1 Lavianvuori Sähköasema Fingrid 2 Tikinmaa - Lavianvuori 110 kv johto Fingrid 3 Nurmi Teisko 110 kv johto Tampereen Sähköverkko Oy 4 Nurmi Linnainmaa 110 kv johto Tampereen Sähköverkko Oy 5 Nurmi - Kangasala 110 kv johto Tampereen Sähköverkko Oy 6 Nurmi - Naistenlahti 110 kv johto Tampereen Sähköverkko Oy 7 Linnainmaa - Haihara 110 kv johto Tampereen Sähköverkko Oy 8 Rautaharkko - Multisilta 110 kv johto Tampereen Sähköverkko Oy 9 Ukaa 110 kv johto Tampereen Sähköverkko Oy 10 Haihara Sähköasema Tampereen Sähköverkko Oy 11 Kauppi Sähköasema Tampereen Sähköverkko Oy 12 Ukaa Sähköasema Tampereen Sähköverkko Oy 13 Lavianvuori - Pälkäne 110 kv johto Elenia Oy 14 Luopioinen Saloharju Kuhmalahti 110 kv johto Elenia Oy 15 Luopioinen Auttoinen 110 kv johto Elenia Oy 16 Sisättö Kuru Ruovesi Ruhala 110 kv johto Elenia Oy 17 Haapamäki - Kolho 110 kv johto Elenia Oy 18 Eräslahti - Länkipohja Jämsä/Halli 110 kv johto Elenia Oy 19 Urjala kv johto Elenia Oy 20 Viiala Vesilahti 110 kv johto Elenia Oy 21 Tarttila - Kalvola 110 kv johto Elenia Oy 22 Virrat - Visuvesi 110 kv johto Elenia Oy 23 Orivesi eteläinen 110 kv johto Elenia Oy 24 Kankaantaka 110 kv johto Elenia Oy 25 Linnakorpi 110 kv johto Elenia Oy
15 16ENN Melo Lempäälä - Rautasema 110 kv johto Elenia Oy 27 Lempäälä eteläinen 110 kv johto Elenia Oy 28 Eräslahti Sähköasema Elenia Oy 29 Kuhmalahti Sähköasema Elenia Oy 30 Saloharju Sähköasema Elenia Oy 31 Länkipohja Sähköasema Elenia Oy 32 Auttoinen Sähköasema Elenia Oy 33 Visuvesi Sähköasema Elenia Oy 34 Kolho Sähköasema Elenia Oy 35 Orivesi eteläinen Sähköasema Elenia Oy 36 Kankaantaka Sähköasema Elenia Oy 37 Linnakorpi Sähköasema Elenia Oy 38 Lempäälä Sähköasema Elenia Oy 39 Lempäälä eteläinen Sähköasema Elenia Oy 40 Kalvola Sähköasema Elenia Oy 41 Vesilahti Sähköasema Elenia Oy 42 Urjala 2 Sähköasema Elenia Oy 43 Melo Elovaara - Kyröskoski 110 kv johto Fortum Sähkönsiirto Oy 44 Äetsä 110 kv johto Fortum Sähkönsiirto Oy 45 Suodenniemi Myllymaa 110 kv johto Fortum Sähkönsiirto Oy 46 Poikkeusjärvi Rännäri 110 kv johto Fortum Sähkönsiirto Oy 47 Jämijärvi 110 kv johto Leppäkosken Sähkö Oy 48 Nerkoo 110 kv johto Leppäkosken Sähkö Oy 49 Jämijärvi Sähköasema Leppäkosken Sähkö Oy 50 Nerkoo Sähköasema Leppäkosken Sähkö Oy 51 Kolmenkulma Sähköasema Leppäkosken Sähkö Oy 52 Kolmenkulma 110 kv johto Leppäkosken Sähkö Oy 53 Killinkoski 110 kv johto Sähkö-Virkeät Oy 54 Killinkoski Sähköasema Sähkö-Virkeät Oy
16 16ENN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Pirkanmaan liitossa on parhaillaan käynnissä Voimaa tuulesta Pirkanmaallatuulivoimaselvitys, joka on yksi tulevan maakuntakaavan, Pirkanmaan maakuntakaava 2040, taustaselvityksistä. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla-selvityksen tavoitteena on löytää maakunnasta tuulivoiman tuotantoon soveliaita alueita, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta tai erityisiä ympäristöarvoja ja joilla muutoinkin yhteensovittamisen tarve tuulivoimatuotannon ja muun alueidenkäytön välillä on vähäinen. Tämän sähköverkkoselvitys on osa Voimaa tuulesta Pirkanmaalla-projektia ja sähköverkkoselvityksen tavoitteena on ollut selvittää, millä edellytyksillä tutkittavana olevat mahdolliset tuulivoima-alueet ovat liitettävissä olemassa olevaan sähkönsiirtoverkkoon. Tuulivoima-alueita on tarkasteltu erillisinä liityntöinä, sekä myös suurempina alueellisina kokonaisuuksina. Useilla Pirkanmaan alueilla on ilmeistä, että sähköverkon kapasiteetti riittää vain osalle alueista ja hankkeita voidaan liittää nykyiseen verkkoon tiettyyn rajaan saakka. Yhteensä tarkasteltavia alueita oli 45 kappaletta, joista suurin osa (17 aluetta) oli sijoitettu Pohjois-Pirkanmaalle. Tuulivoima-alueiden yhteenlaskettu teho Pohjois- Pirkanmaalla on 786 MW, mikäli käytetään 3 MW:n turbiinikokoa. 110 kv verkko alueella ei ole kuitenkaan kovin vahva, eikä jännitejäykkyys ole kovin hyvä. Mikäli useampi hanke Pirkanmaan pohjoisilla alueilla toteutuu, niin jo muutamien kymmenien megawattien tuulivoimakapasiteetin jälkeen tarvitaan Fingridin mukaan siirtoverkon vahvistamista. Jopa 400 kv verkon rakentamista on tarpeen harkita, jos useita suuria tuulivoimahankkeita ryhdytään toteuttamaan. Osana selvitystyötä suunniteltiin alustava 110 kv johtoreitti Karvian ja Virtojen välille. Kyseinen johtoyhteys parantaisi tuulivoima-alueiden liitettävyyttä ja toisi varayhteysmahdollisuuksia jakeluyhtiöiden normaaliin sähkönjakeluun. Karvia Virrat voimajohtoreitti on alustavasti suunniteltu kulkevaksi pohjoisen suurimpien tuulivoimaalueiden läpi. Länsi-Pirkanmaalla tuulivoima-alueiden liittäminen sähköverkkoon onnistuu suhteellisen hyvin johtuen puistojen pienemmistä tehoista sekä melko lyhyistä etäisyyksistä olemassa olevaan sähköverkkoon. Useissa tapauksissa liittyminen lähimpään sähköasemaan omalla 20 kv johdolla on mahdollista. Itäisen Pirkanmaan tuulivoima-alueiden liittäminen sähköverkkoon onnistuu myös melko hyvin ja kohtuullisin kustannuksin. Alueelle sijoittuu useita pieniä, alle 12 MW:n puistoja, jotka monissa tapauksissa voidaan liittää lähimmälle sähköasemalle 20 kv johdolla. Eteläiselle Pirkanmaalle on sijoitettu viisi potentiaalista tuulivoima-aluetta, joiden liittäminen onnistuu todennäköisesti kohtuullisin kustannuksin pääosin 110 kv verkkoihin. Tässä työssä huomioitiin myös muut esille tulleet 110 kv sähköverkon yhteystarpeet. Nämä yhteystarpeet tullaan merkitsemään tulevaan maakuntakaavaan 2040.
17 Tuuli-voima-alue (nro) Voimaloiden luku-määrä Nimellisteho MW Aluetarkenne 1 Aluetarkenne 2 Etäisyys liityntäpisteeseen (km) Liityntäpisteen jännite (kv) Liityntäpisteen haltija Liite 1 PIRKANMAAN LIITTO, Voimaa tuulesta Pirkanmaalla - hanke Tuulivoiman selvitysalueiden sähköverkkoon liitettävyys Luokitus 4 = Verkkoliitynnälle löytyy hyviä vaihtoehtoja ja todennäköisesti verkkoliityntä voidaan toteuttaa pienin kustannuksin 3 = Verkkoliitynnälle löytyy toteutuskelpoisia vaihtoehtoja 2 = Verkkoon liitettävyys on haastavaa ja edellyttää normaalia suurempia investointeja 1 = Olemassa olevan sähköverkon siirtokapasiteetti ei riitä, liittyminen edellyttää kantaverkon vahvistamista ja suuria investointeja Virrat Sähkö-Virkeät Oy 2 Liityntä on mahdollinen Virrat - Ähtäri väliseen 110 kv johtoon Virrat (länsi) Virrat (länsi) Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista. Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista Virrat (länsi) Kihniö Kihniö, Parkano Parkano Virrat (länsi), Kihniö, Ylöjärvi * 110 Fingrid 1 90MW teho vaatii kantaverkon vahvistamisen. Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista. * 110 Fingrid 1 75MW teho vaatii todennäköisesti kantaverkon vahvistamisen. * 110 Fingrid 1 165MW teho vaatii kantaverkon vahvistamisen. Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista Virrat 5 20 Koillis-Satakunnan Sähkö 4 Liityntä on mahdollinen Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n Virtain sähköasemaan omalla 20kV:n johdolla Mänttä-Vilppula itä Sähkö-Virkeät Oy 2 Alueen läheisyydessä ei ole 110/20 kv sähköasemia, joihin kyseinen puisto voitaisiin liittää. Virrat - Haapamäki välinen 110 kv johto on lähellä, mutta pienen puiston liityntäkustannus 110 kv verkkoon muodostuu korkeaksi.
18 Parkano * 110 Fingrid 1 75MW teho vaatii todennäköisesti kantaverkon vahvistamisen Parkano Vatajankosken Sähkö 2 Yksittäinen liityntä 20kV:n sähköasemaan voi olla mahdollista Parkano Parkano, Kihniö Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista. Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista Parkano, Kihniö, Ylöjärvi Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista Ylöjärvi (), Virrat (länsi) Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista Ylöjärvi () Yksittäisenä hankkeena liityntä voi olla mahdollista Pinsiö-Seinäjoki 110kV johtoon tai uuteen Karvia-Parkano-Virrat johtoon. Mikäli samalla alueella useampi hanke toteutuu, tarvitaan kantaverkon vahvistamista Mänttä-Vilppula itä 8 20 Elenia 3 Alueen tehoa ei voida liittää 20 kv jakeluverkkoon. Liityntä on mahdollinen Mäntän 110/20 kv sähköasemiin Parkano Fortum 2 Alueen teho tulee liittää 110 kv jännitetasoon. Lähimpänä sijaitsevan Fortumin 110 kv johdon (Melo-Parkano-Poikkeusjärvi) jännite ei ole kovin jäykkä, ja alueen liittäminen vaatii olemassa olevan verkon vahvistuksia Ylöjärvi, Ruovesi itä Elenia Ruovesi itä 1 20 Elenia Ikaalinen länsi Fortum Ikaalinen länsi Leppäkosken Sähkö 3 Mikäli Ruovesi - Kuru välille rakennetaan uusi 110 kv johto ja sähköasema, on puistolla hyvät liityntämahdollisuudet. Alue sijaitsee lähellä Ruhalan 110/20 kv sähköasemaa ja liittyminen 20 kv verkkoon sähköasemalla voi olla mahdollista. Alueen teho tulee liittää 110 kv jännitetasoon. Lähimpänä sijaitsevan Fortumin 110 kv johdon (Melo-Parkano-Poikkeusjärvi) jännite ei ole kovin jäykkä, ja alueen liittäminen vaatii olemassa olevan verkon vahvistuksia. Paunun 110/20 kv sähköasemalle matkaa noin 10 km ja Fingridin 110 kv johdolle 4 km. Yhteistä liityntää alueen 24 kanssa tulee harkita. Yksittäisenä hankkeena voi olla mahdollista liittyä myös 20kV verkkoon Ruovesi, Orivesi, Juupajoki itä Fingrid 4 Fingridin 110 kv johto on 4 km etäisyydellä. Liittymistä varten tulee rakentaa uusi kytkinlaitos.
19 Ikaalinen, Hämeenkyrö länsi Fortum Tampere itä Tampereen Sähköverkko 3 Yli 20 MW teho vaatii 110 kv liitynnän. Fortumin 110 kv johto on noin 9 km etäisyydellä. Liittäminen voi olla mahdollista Teiharjun sähköaseman kohdalla. 110 kv johdon (Melo-Parkano-Poikkeusjärvi) jännite ei ole kovin jäykkä, ja alueen liittäminen vaatii olemassa olevan verkon vahvistuksia. Puisto tulisi liittää omalla 20 kv liitäntäjohdolla eteläpuolella sijaitsevaan 110/20 kv sähköasemaan Orivesi itä 0,5 110 Elenia 3 Tulee harkita yhteistä liityntää kantaverkkoon alueen 30 kanssa Kangasala, Orivesi itä 0,5 110 Fingrid Orivesi itä Elenia Hämeenkyrö länsi 5 20 Elenia Kangasala, Orivesi itä Fingrid Kangasala, Pälkäne itä 4 20 Elenia Kangasala, Pälkäne itä Elenia 3 Fingridin Kangasalan ja Oriveden välinen 110 kv johto kulkee puistoalueen läpi. Liittyminen kyseiseen johtoon edellyttää uuden kytkinlaitoksen rakentamista. Tulee harkita yhteistä liitäntää alueen 29 kanssa. Puiston tehoa ei voida liittää 20 kv jakeluverkkoon. Alueen tuntumassa ei ole 110 kv johtoja tai sähköasemia. Lähin mahdollinen 110 kv liittymispiste on pohjoisessa noin 12 km etäisyydellä. Alueen puisto tulisi liittää 20 kv verkkoon sähköasemalla. Lähinnä aluetta sijaitsee Pinsiön sähköasema. Alueen tehoa ei voida liittää 20 kv jakeluverkkoon. Liittyminen pohjoisessa sijaitsevaan Fingridin 110 kv johtoon on mahdollista, etäisyys noin 8 km. Mikäli Kuhmalahden 110/20 kv sähköasema rakennetaan, alue voisi mahdollisesti liittyä asemaan lyhyellä 20 kv johdolla. Alueen laidalla kulkee Sahalahden ja Luopioisen välinen 110 kv johto. Johdon kapasiteetti paranee, mikäli Luopioisen ja Onttosen välinen johto rakennetaan Kangasala itä 7 20 Elenia 3 Sahalahden sähköasema on noin 7 km etäisyydellä Sastamala länsi Fingrid Pälkäne itä Elenia Kangasala itä Fingrid Sastamala länsi Fortum 3 Voidaan liittää 20 kv johdoilla FSS:n Kiikoisten 110/20 kv sähköasemalle tai uuteen 110/20 kv sähköasemaan kantaverkon 110 kv johdolle Kolsi - Melo. Mikäli Luopioisen ja Onttosen välinen 110 kv johto rakennetaan, puisto voisi liittyä uuteen johtoon lyhyellä liityntäjohdolla. Alueen halki kulkee 400 kv johto. Puiston tulisi liittyä joko Tikinmaan tai Eerolan sähköasemaan 110 kv johdolla. Puisto voi myös mahdollisesti liittyä vieressä kulkevaan Fingridin 110 kv johtoon, mutta tällöin tulisi rakentaa uusi kytkinlaitos. Puisto voisi liittyä uuteen sähköasemaan Ulvila - Äetsä 110 kv johdolle tai Äetsän sähköasemalle Sastamala länsi 5 20 Fortum 4 Voidaan liittää 20 kv johdoilla FSS:n Varilan 110/20 kv sähköasemalle Sastamala länsi Fortum 3 Voidaan liittää 20 kv johdoilla uuteen sähköasemaan, joka voidaan liittää FSS:n 110 kv johtoon Äetsä - Tyrvää.
20 Valkeakoski etelä Elenia Valkeakoski etelä Elenia Punkalaidun etelä Fortum Akaa etelä Elenia 2 On mahdollista liittyä olemassa olevaan verkkoon Tarttilan sähköasemalla. Mikäli Tarttilan kaakkoispuolelle rakennetaan kaavailtu uusi 110 kv johto, puiston liittymismahdollisuudet paranevat. Puisto voisi mahdollisesti liittyä Tarttilan 110/20 kv sähköasemalle (etäisyys noin 5 km). Liittäminen on mahdollista Fortumin 110 kv johtoon. Punkalaitumen sähköaseman 20 kv jännitetasoon teho on liian suuri. Humppila - Viiala väliselle 110 kv johdolle on matkaa noin 9 km. Liittymiseen tarvitaan uusi kytkinlaitos. Lienee mahdollista liittyä myös Tarttilan suuntaan Urjala etelä 4 20 Elenia 3 Alue voisi liittyä Urjalan 110/20 kv sähköasemaan. YHT *) Liittymispiste riippuu kantaverkon vahvistamisesta. Tarkkaa liittymispistettä ja etäisyyttä ei tässä vaiheessa voida määrittää.
21 ( ( ( ( ( ( ( ( ( Virrat Karvia Parkano Kihniö Aro Korte Kaarre Koskue Purula Ahjola Vaskuu Keihäs Nerkoo Hoseus Rihkaa Alkava Ämmälä Alkkia Pentti Kantti Äkkinen Ilomäki Lassila Pahkala Tulijoki Sammatti Isoniemi Jylisevä Rytiperä Saviperä Suonperä Ahonperä Aitoneva Jokikylä Nuuttila Kiviperä Ratikylä Peräkylä Ojaniemi Kuuriperä Seinäperä Pärinkylä Sanaskylä Koronkylä Särkiperä Knuuttila Ruohoperä Ilvesperä Peltoperä Rasinkylä Kantoperä Nojoskylä Peräkunta Riuttanen Hirviperä Mäntyperä Myllykylä Siloranta Ylinenpää Korpikylä Niemenmaa Korpikylä Koivumäki Vuorijoki Mustineva Majajärvi Korpikylä Holmanperä Haukkasalo Hirviniemi Kuhnanperä Kollinmäki Seilonmäki Ala-Koskue Liikaluoma Holkonperä Rantakunta Torppakylä Kummunmäki Härköskylä Makkaraoja Pirttikylä Koskenperä Tiukanperä Karttiperä Soininperä Hirvikoski Jylhänkylä Mustajärvi Mustalammi Korhoskylä Nummikoski Nahkakorpi Toivoskylä Mustakoski Luomankylä Kärkikulma Linnankylä Kankaanpää Vuorijärvi Kirjaskylä Mäkelänperä Luodespohja Patalankylä Itäpäänperä Nevalankylä Talosenperä Antilanperä Naarminkylä Matehenperä Kallionkylä Vatajankylä Karviankylä Luomankulma Pirttijärvi Pohjoislahti Röyhkiönperä Korpelanperä Anttilanperä Paistonkulma Kattelusperä Latosuonperä Hautalankylä Mäntylänlahti Haavistonperä Pentinmäenkylä Luomalahdenperä Liikajärvenperä Mustalahdenperä Hanhilamminkulma Sara Ikkala Niskos Sulkava Kankari Mattila Itä-Aure Mäkikylä Äijänneva Vaskivesi Aurejärvi Laholuoma Kurjenkylä Rannankylä Liedenpohja Kuivasjärvi Havangankylä Liite 2 Kartta 1: Karvia - Virrat voimajohtoreitti (110 kv) Karttasymbolit Sähköverkon yhteystarve Tuulivoiman selvitysalue Voimajohto 110 kv ja 400 kv Sähköasema Sähköasema (Fingrid) ±
22 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Virrat Keuruu Mänttä Karvia Forssa Loimaa Parkano Toijala Vammala Ikaalinen Huittinen Hämeenlinna Kuru Lammi Hauho Lavia Äetsä Renko Ypäjä Multia Kihniö Tuulos Viiala Urjala Oripää Ruovesi Hattula Vampula Mellilä Vilppula Alastaro Humppila Haapamäki Kuorevesi Jämijärvi Juupajoki Sahalahti Janakkala Jokioinen Luopioinen Kylmäkoski Viljakkala Hämeenkyrö Mouhijärvi Suodenniemi Punkalaidun Liite 3 Kartta 2: Pirkanmaan sähköverkon yhteystarpeet ilman tuulivoimaa (EUREF-FIN TM35 FIN) Päivitys Karttasymbolit Sähköverkon yhteystarve 110 kv Voimajohto 110 kv ja 400 kv Sähköasemavaraus Sähköasema (Fingrid) Olemassa oleva sähköasema ± km
P I R K A N M A A N A S I O I N T I - J A V A I K U T U S A L U E T U T K I M U S 2 0 0 0. Pirkanmaan liitto Julkaisu B 80
P I R K A N M A A N A S I O I N T I - J A V A I K U T U S A L U E T U T K I M U S 2 0 0 0 Pirkanmaan liitto Julkaisu B 80 Pirkanmaan liitto Tampere 2002 Sarja B, Erillisselvitykset ja tutkimukset, julkaisu
Pirkanmaan. 1. maakuntakaavaehdotus. Kaavaselostus osa B liitteet
Pirkanmaan 1. maakuntakaavaehdotus Kaavaselostus osa B liitteet Maakuntavaltuusto 09.03.2005 Kannen kuvat: Valkeakoski, kuva Lentokuva Vallas Oy Ruovesi, Helvetinjärven kansallispuisto, kuva Kirsti Mattila