Source: http://docplayer.fi/55753389-Rikkiheksafluoridin-sf6-kaytto-sahkonjakelulaitteissa-yhteenveto-verkonhaltijoille-tehdysta-kyselysta-tilastovuosi-2006.html
Timestamp: 2018-12-17 20:25:39+00:00
Document Index: 3227527

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2006"
1 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2006 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2007 kysely, jolla haluttiin selvittää mm. verkonhaltijoiden omistuksessa olevaa SF 6 -kaasumäärää ja syntyneitä päästöjä. Kysely on tehty myös vuosina 2003, 2004, 2005 ja Kysely perustuu eurooppalaisten SF 6 -sähkölaitteiden valmistajien muodostaman yhteistoimintaelimen (CAPIEL) julkaisuun: Methodology to Quantify Emission of SF 6 for SF 6 Switchgear production and Use. SF 6 -päästöjen laskenta perustuu laitteiden omistajan vastuuseen kerätä ja ylläpitää SF 6 -kaasun käyttöön liittyviä tietoja. Vuoden 2006 tietoja kysyttiin kaikilta verkonhaltijoilta (112 kpl) ja vastaukset saatiin 107 verkonhaltijalta. Kyselyn vastausprosenttia 96 % voidaan pitää kattavana. KAASUKYSELYN PERUSTIETOJA 2006 Vastauksia Omistaa Kaasumäärässä muutosta v kpl (kpl) % kpl % kpl % Jakeluverkko 85 (87) 98 % % % Alueverkko 21 (24) 88 % % 6 29 % Kantaverkko 1 (1) 100 % % % YHTEENSÄ 107 (112) 96 % % % Taulukko 1. Verkonhaltijoille kysely, perustietoja (tilastovuosi 2006) 1
2 SF 6 -kaasu jakautui vuonna 2006 laiteryhmittäin taulukon 2 mukaisesti. Sähkölaitteissa olevasta kaasun määrästä lähes 65 % oli kytkinlaitoksissa (pääosin kv:n kytkinlaitoksissa), 20 % oli RMU-kojeistoissa ja katkaisijoissa oli16 %. Jakeluverkon laitteissa oli laitteissa olevasta kaasusta 64 % ja kantaverkon laitteissa 33 %. Alueverkon laitteissa oleva kaasumäärä oli vähäinen (3 %). KAASUN JAKAUTUMINEN LAITERYHMITTÄIN kv kytkinlaitokset kv katkaisijat kv kytkinlaitokset kv katkaisijat RMUkojeistot Muut Yhteensä kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg % Jakeluverkko % 2682,7 4 % 2644,7 4 % 1187,8 2 % % 159,82 0 % % Alueverkko 268,1 0 % 808,5 1 % 0 0 % 941,6 1 % 26 0 % 47,1 0 % % Kantaverkko % % % YHTEENSÄ % % % % % % % Taulukko 2. kaasun jakautuminen laiteryhmittäin (tilastovuosi 2006) 2
3 Sähköverkonhaltijoilla oli vuoden 2006 lopussa omistamissaan sähkölaitteissa ja säiliöissä rikkiheksafluoridia (SF 6 ) lähes kg. Kojeistoissa olevan kaasun määrä kasvoi vuodessa yli kg (Taulukko 3). Säiliöissä olevan kaasun määrä on pysynyt suunnilleen samana raportoitujen vuosien aikana. Koska kojeistoissa olevan kaasun määrä on kasvanut tasaisesti raportointivuosien aikana, on myös kaasun kokonaismäärä lisääntynyt. KAASU- TASE säiliöissä (kg) kojeistoissa (kg) Yhteensä (kg) Muutos kaasun määrässä kojeistois sa Muutos kaasun määrässä yhteensä Jakeluverkko Alueverkko Kantaverkko YHT Taulukko 3. kaasutase (tilastovuosi 2006) 3
4 Verkonhaltijat hankkivat vuoden 2006 aikana yhteensä melkein kg (säiliöissä ja uusien laitteiden mukana). Lähes kaikki hankitusta kaasusta tuli uusien kojeistojen mukana. Kaasua toimitettiin edelleen vain 126 kg. Vuodelle 2006 kirjautunut SF 6 -päästö sähkön siirrossa ja jakelussa käytetyissä laitteissa on 116 kg eli pienin päästömäärä moneen vuoteen. Tämä päästömäärä vastaa n. 0,2 % verkonhaltijoiden omistuksessa olevasta SF 6 -kaasun kokonaismäärästä (Taulukko 4). KAASUN HANKINTA, KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT V. uutta säiliöissä käytettyä (käyttökelpoista) säiliössä uusien kojeistojen mukana Yhteensä hankittu, A (säiliöissä ja kojeistojen mukana) käytetty, U (hankitun ja omistuksessa olleen määränerotus) Toimitettu kotimaassa, T dom kaasun päästö Toimitettu ulkomaille, T exp Jakeluverkko Alueverkko Kantaverkko YHTEENSÄ Taulukko 4. kaasun hankinta, käyttö ja päästöt (tilastovuosi 2006) 4
5 Sähköverkonhaltijoilla oli vuoden 2006 lopussa omistuksessaan käytettyä erittäin vähän. Käytöstä poistetuissa kojeistoissa oli 118 kg. Käytöstä poistettuja kojeistoja ja/tai edelleen toimittaneita vuoden 2006 aikana oli kyselyn perusteella viisi vastaajaa. Käytöstä poistettuja kojeistoja on toimitettu valmistajille ja kojeista on otettu talteen käytettyä huolto- ja kunnossapitoa hoitavien yritysten toimesta. Vaurioituneet kojeistot on toimitettu joko maahantuojalle tai myyjälle, jotka yleensä toimittivat laitteet edelleen valmistajille. SF 6 - sisältäviä laitteita omistavista verkonhaltijoista 63 % ilmoitti, että laitteille ei ole tehty huolto- tai kunnossapidon toimenpiteitä vuonna Vajaa kolmannes (30 %) ilmoitti ostaneensa palvelun ulkopuolelta. Yrityksistä vain 7 % oli hoitanut huollon ja kunnossapidon joko kokonaan tai osittain itse. Yksitoista vastaajaa ilmoitti vuonna 2006 päästöihin johtaneita tapahtumia. Lukumääräisesti eniten päästötapahtumia liittyi erilaisiin laitteiden vuotoihin (tiiveys, suunnittelu-, valmistus- tai materiaalivika). Seuraavaksi eniten ilmoitettiin erilaisia rikkoutumisia (laitevauriot). Lisätietoa kyselystä: Päivi Suur-Uski (09)