Source: http://docplayer.fi/981337-Testausseloste-nro-vtt-s-05847-14-18-12-2014.html
Timestamp: 2016-10-28 19:47:46+00:00
Document Index: 15982852

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S
Download "TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05847-14 18.12.2014"
1 TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Ilmalämpöpumpun Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo +2 C - sisäyksikön imuilma alimmillaan +19,5 C - puhaltimen säätöasento (4/5) - lämmitystehontarve 6 kw (mitoittava ulko -26 C) Tilaaja: Oy Electrolux Ab2 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S (3) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Oy Electrolux Ab Lautatarhankatu 8 58 Helsinki Claudia Szymanski VTT Expert Services Oy Erityisasiantuntija Mikko Nyman Kemistintie 3, 215 ESPOO PL 11, FI-244 VTT, Finland Puh Faksi Sähköposti Tehtävä Näyte Ilmalämpöpumpun Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävän lämpökertoimen määrittäminen Tilaajan toimittama ilmalämpöpumppu, johon kuuluu sisäyksikkö, ulkoyksikkö ja näitä yhdistävä kylmäaineputkisto sekä kaukosäädin. Näytteen kuvaus on liitteessä 1. Näyte vastaanotettiin Mittaukset tehtiin Tilaaja asensi lämpöpumpun koejärjestelyyn. Ulkoyksikkö asennettiin 4 m³:n ilmastohuoneeseen (VTT, Tutkimushalli 1, P14). Sisäyksikkö asennettiin 64 m³:n ilmastohuoneeseen (VTT, Tutkimushalli 1, P13). Mittausmenetelmät Ilmalämpöpumpun toimintakoe tehtiin tilaajan määrittelemällä koeohjelmalla. Toimintakokeessa tarkasteltiin laitteen toimintaa suomalaisia olosuhteita vastaavissa matalissa ulkoilman lämpötiloissa. Laitteen lämpökerroin (laitteen lämpötehon suhde laitteen ottamaan sähkötehoon) määritettiin toimintakokeen aikana soveltaen standardia SFS-EN /1/. Standardista poiketen lämpökerroin määritettiin mittaustuloksista liukuvana tuntilämpökertoimena, joka sisältää sulatusjaksot. Laitteen lämpöteho määritettiin standardin SFS-EN /1/ osan 3 liitteen B mukaisella entalpia-menetelmällä. Laitteen lämpöteho on sisäyksikön kierrätysilman lämpökapasiteettivirran ja kierrätysilman n muutoksen tulo. Laitteen ottama sähköteho on sisäyksikön ja ulkoyksikön yhteensä sähköverkosta ottama sähköteho. ilmavirta puhaltimen eri toimintapisteissä määritettiin kompensaatiomenetelmällä standardin SFS-EN /1/ osan 3 liitteen J mukaisesti. Ilmavirta mitattiin standardien ISO ja3 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S (3) ISO /2/ mukaan. Ilmavirran ohjaussiivet säädettiin standardin ohjeen mukaisesti suurimman virtaaman edellyttämään asentoon. ilmavirtaa mitattiin toimintakokeen aikana jatkuvasti anturista, joka oli kalibroitu kompensaatiomenetelmällä ennen toimintakoeohjelman toteutusta. Toimintakokeen aikana sisäyksikköön ei ollut kytkettynä kompensaatiomenetelmään kuuluvaa ilmanvirran keräyskammiota. Sisä- ja ulkoyksikköön tulevan ilman (imuilman) t mitattiin Pt-1 vastusantureilla. Sisäyksiköstä lähtevän ilman (puhallusilma) määritettiin paineaukkoon asennettujen neljän Pt-1 vastusanturin n keskiarvona. Ulkoilman suhteellinen kosteus mitattiin kapasitiivisella anturilla (Vaisala HMP 233). Ilmalämpöpumpun ottama sähköteho mitattiin sähkötehomittarilla (Norma D4155). Standardista SFS-EN /1/ poiketen laitteen n asetusarvo ei ollut suurimmassa säätöasennossaan (korkein ), vaan asetusarvona oli +2 C sisäyksikön imuilman sallittiin laskea alimmillaan an +19,5 C lämmitystehontarvetta muutettiin kokeen aikana liitteessä 2 esitetyllä tavalla sisäyksikön imuilman mitattiin kahdesta mittauspisteestä ulkoyksikön imuilman mitattiin yhdestä mittauspisteestä puhaltimen säätöasento oli 4/5 asennossa maksimi-säätöasennon asemasta mittausväli oli koko koeohjelman ajan 3 sekuntia sisäyksikön negatiivinen lämmitysteho otettiin sulatusvaiheen osalta huomioon (liukuvan tuntikeskiarvon laskennassa) sisäyksikön ilmavirran n muutoksen keskiarvoa ei laskettu 5 minuutin jaksoissa eikä siis laskettu tämän arvon vaihtelua (jos se vaihtelee yli 2,5 % katsotaan tällainen koejakso muutosvaiheen kokeeksi) ilman kosteus määritettiin suoraan suhteellisena kosteutena eikä ilman märkäa mitattu erikseen. Tulokset Mittaustulokset on esitetty liitteessä 3. Mittaustulokset pätevät vain mitatulle näytteelle. Laite kävi sulatusjaksoja lukuun ottamatta keskeytyksettä lämmitystoiminnalla koko toimintakokeen ajan. Ulkoyksikön kondenssivesiallas (varustettu sulanapitovastuksella) pysyi sulana koko toimintakokeen ajan.4 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S (3) Viitteet /1/ SFS-EN 14511:213, parts 1-4, Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling. /2/ ISO :23. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full. Part 1: General principles and requirements. ISO :23. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full. Part 2: Orifice plates. Espoo Mikko Nyman Erityisasiantuntija Ville Hietanen Asiantuntija LIITTEET 3 kpl JAKELU Tilaaja Alkuperäinen Arkisto Alkuperäinen5 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S LIITE 1 1(1) Ilmalämpöpumppu: Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE NÄYTTEEN KUVAUS, tilaajan antamien tietojen mukaan Mitat (leveys x korkeus x syvyys), mm: Sisäyksikkö: 896x316x25 Ulkoyksikkö: 818x596x3 Kylmäaineputkien pituus: Kylmäaine: Kylmäaineen massa: 7,5 m R41A 1,2 kg EXH9RLEWI tyyppikilpi: Ulkoyksikön EXH9RLEWE tyyppikilpi: EXH9RLEWI tunniste: Ulkoyksikön EXH9RLEWE tunniste:6 1 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S LIITE 2 1(1) Ilmalämpöpumppu: Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE LÄMMITYSTEHONTARVE Lämmitystehontarvetta H muutettiin toimintakokeen aikana seuraavasti: i,h,set = + 2 ºC H = H H i,h,set e )- int H Lämmitystehontarve noudattaa yhtälöä: H = H H i,h,set e )- int, missä H H H on lämmitystehontarve, W on ominaislämpöhäviö, W/ºC i,h,set on sisäilman (2 ºC), ºC e on ulkoilman, ºC int on lämmityksessä hyödynnettävien sisäisten lämpökuormien lämpöteho, W. Toimintakokeessa käytettiin seuraavia vakioita: H H = 146 W/ºC int = 1 kw. e, C Esimerkiksi lämmityskauden mitoittavalla ulkolla - 26 ºC on lämmitystehontarve 6 kw. Ilmalämpöpumpun lämmitysteho kattaa matalilla ulkoilman lämpötiloilla osan lämmitystehontarpeesta. Silloin osa lämmitystehontarpeesta on katettava muulla lämmitysjärjestelmällä. Ilmalämpöpumpun sisäyksikön imuilman sallittiin toimintakokeen aikana laskea alimmillaan an +19,5 ºC. Kun ilmalämpöpumpun lämmitysteho ei yksin riittänyt pitämään imuilman a arvossa +19,5 ºC, osa lämmitystehontarpeesta katettiin muulla lämmitysjärjestelmällä kuin ilmalämpöpumpulla.7 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 1(5) Ilmalämpöpumppu: Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE TOIMINTAKOE Liukuva tuntilämpökerroin toimintakokeen aikana sisältäen sulatusjaksot (kuvassa on esitetty katkoviivalla lämpökertoimen kuudennen asteen polynomisovite). 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Liukuva tuntilämpökerroin sisältäen sulatusjaksot Laitteen asetusarvo: +2 ºC, sisäyksikön imuilma alimmillaan: +19,5 ºC, puhaltimen säätöasento: 4, 4/5, mitoitustehontarve: 6 kw 6 kw (-26 (-26 ºC) ºC) Lämpökerroin Polynomisovite Ulkoilman, C Lämpökerroin8 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 2(5) Ilmalämpöpumppu: Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE TOIMINTAKOE Teho ja ulkoilman toimintakokeen aikana. Tehon liukuva tuntikeskiarvo sisältäen sulatusjaksot Lämpöteho Sähkön ottoteho Ulkoilman 5 45 Laitteen asetusarvo: +2 ºC, sisäyksikön imuilma alimmillaan: +19,5 ºC, puhaltimen säätöasento: 4/5, mitoitustehontarve: 6 kw (-26 ºC) Ulkoilman Teho, W Ulkoilman, C Aika, h Hetkellinen teho Lämpöteho Sähkön ottoteho 55 Laitteen asetusarvo: +2 ºC, sisäyksikön imuilma alimmillaan: +19,5 ºC, puhaltimen säätöasento: 4/5, mitoitustehontarve: 6 kw (-26 ºC) Teho, W Aika, h9 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 3(5) Ilmalämpöpumppu: Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE TOIMINTAKOE Tehon liukuva tuntikeskiarvo ulkon funktiona. Tehon liukuva tuntikeskiarvo sisältäen sulatusjaksot Laitteen asetusarvo: +2 ºC, sisäyksikön imuilma alimmillaan: +19,5 ºC, puhaltimen säätöasento: 4/5, mitoitustehontarve: 6 kw (-26 ºC) Lämpöteho Sähkön ottoteho Polynomisovite (Lämpöteho) Polynomisovite (Sähkön ottoteho) 3 Teho, W Ulkoilman, C10 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 4(5) Ilmalämpöpumppu: Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE TOIMINTAKOE Ilman t ja ulkoilman kosteus toimintakokeen aikana. Ilman ja kosteus kokeen aikana Lämpötila, C / Kosteus, % Laitteen asetusarvo: +2 ºC, sisäyksikön imuilma alimmillaan: +19,5 ºC, puhaltimen säätöasento: 4/5, mitoitustehontarve: 6 kw (-26 ºC) Ulkoilman kosteus puhallusilman imuilman Ulkoilman Aika, h t ja nmuutos Lämpötila, C Laitteen asetusarvo: +2 ºC, sisäyksikön imuilma alimmillaan: +19,5 ºC, puhaltimen säätöasento: 4/5, mitoitustehontarve: 6 kw (-26 ºC) puhallusilman, ta2 imuilman, ta1 Lämpötilan muutos, ta2-ta1 Ulkoilman Aika, h11 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 5(5) Ilmalämpöpumppu: Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE TOIMINTAKOE Ilman t ja sisäyksikön ilmavirta toimintakokeen aikana. Ilman ja sisäyksikön ilmavirta kokeen aikana Lämpötila, C / Ilmavirta, dm³/s Laitteen asetusarvo: +2 ºC, sisäyksikön imuilma alimmillaan: +19,5 ºC, puhaltimen säätöasento: 4/5, mitoitustehontarve: 6 kw (-26 ºC) Ilmavirta puhallusilman imuilman Ulkoilman Aika, h Samankaltaiset tiedostot
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06186-13 6.9.2013
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-8832-1 5.11.21 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-NE9JKE-1 + CU-NE9JKE-1 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo Lisätiedot Lämpöpumppujen energialaskentaopas
Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 ESIPUHE Lisätään myöhemmin (oppaan laatimiseen ovat osallistuneet tutkija Lari Eskola, erikoistutkija Juha Jokisalo sekä professori Kai Sirén Aalto-yliopistosta.) Lisätiedot Lämpöä puhkuvat pumput
9-sarjan ilmalämpöpumput Lämpöä puhkuvat pumput Vertailu 48 Rakennusmaailma 5E/2010 AOYS09LDC Nordic Inverter 9FR-N N09SQ/S09SQU Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VAH Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA Lisätiedot Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu
SEARCH 78 O HL I G H T S VI S I Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen G Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu HI NS SC I E N CE T HNOLOG RE ISBN 978-951-38-7915-0 (nid.) ISBN 978-951-38-7916-7 Lisätiedot Kolmen WC-huuhtelusäiliön testaus
TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-01483-13 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Laufen Nordic Aps Torvet 15, Baghuset DK-4600 Køge DENMARK 13.2.2013, Sören Hougaard VTT Expert Services Oy Erityisasiantuntija Jukka Lisätiedot Lämpöpumpun toiminta. Toiminnan periaate
Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppu eroaa monissa suhteissa perinteisestä öljylämmityksestä sekä suorasta sähkölämmityksestä. Kuten öljylämmitys, lämpöpumppulämmitys on keskuslämmitys, toisin sanoen lämpö Lisätiedot SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen
SFP-opas Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen 3. painos Heinäkuu 2009 LVI-talotekniikkateollisuus ry 1 Sisältö Esipuhe 3 Yleinen osa Oppaan tarkoitus Lisätiedot Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS
Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS 12.9.2011 ESIPUHE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YKSINKERTAINEN LASKENTAMENETELMÄ... 5 2 YKSITYISKOHTAINEN LASKENTAMENETELMÄ... 8 2.1 LASKENTAPERIAATE... 8 2.2 JÄÄHDYTYSENERGIAN Lisätiedot Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla
RAPORTTI VTT-S-00411-10 Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Kirjoittajat: Tilaaja Teemu Vesanen, Mikko Saari Ensto Electric Oy 1 (8) Raportin nimi Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Lisätiedot Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen
D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen Lisätiedot Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT- S-04065-09 Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin ja kosteustekninen toimivuus Tilaaja: Termex-Eriste Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT- S-04065-09 1 (5) Tilaaja Tilaus Lisätiedot Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus
Taito Happonen Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Aducate Reports and Books 3/2010 Aducate Centre for Training and Development TAITO HAPPONEN Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Kylmätekniikan perusteista Lisätiedot LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA
VTT LUO TEKNOLOGIASTA LIIKETOIMINTAA Teknologia- ja liiketoimintaennakointi Strateginen tutkimus Tuote- ja palvelukehitys IPR ja lisensointi Asiantuntijaselvitykset, testaus, sertifiointi Innovaatio- ja Lisätiedot Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen
Janne Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 18.4.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Lisätiedot LÄMPÖPUMPPU- AMMATTILAINEN
PALVELEVA ENERGIATALO H A N K I K E I I N TAT U RVA L LÄMPÖPUMPPU- AMMATTILAINEN Hankintaturvaliike-asiakaslehti syksy 2013 talvi 2014 Lämpöpumput kokonaispalveluna katselmuksesta "avaimet käteen"-asennettuna Lisätiedot RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA
RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO Lisätiedot Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas
RAPORTTI VTT-S-04674-14 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari, Arto Antson, Petri Kukkonen ja Mikko Nyman Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuusjaosto Lisätiedot SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S
SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT Lisätiedot Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma
RAPORTTI VTT-S-10522-10 Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma Kirjoittajat Tilaaja Mikko Saari, Petri Kukkonen, Tapio Paananen & Juhani Laine Rakennustuoteteollisuus RTT ry 1 (45) Raportin Lisätiedot Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu
Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita Lisätiedot YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella Lisätiedot Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä
Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen Lisätiedot Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010
D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön Lisätiedot Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu
Jenni Laitinen Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Aducate Reports and Books 21/2011 Aducate Centre for Training and Development JENNI LAITINEN Betonirakenteisten Lisätiedot Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi
Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Lisätiedot Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle
Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta Lisätiedot Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013
Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN Lisätiedot Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu
Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute