Source: http://docplayer.fi/180010-13-sahkoasemat-kojeistot-ja-muuntamot.html
Timestamp: 2018-03-22 20:04:24+00:00
Document Index: 23967364

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT - PDF
Download "13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT"
1 13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT Ulkokytkinlaitokset Sähkönjakelujärjestelmät Verkostorakenteet Verkostojen rakentamisessa käytetään kolmea perustyyppiä: säteittäinen, rengas- tai silmukoitu verkko. Kullakin verkostotyypillä on omat etunsa ja haittansa, joten eri vaihtoehtoja vertailtaessa on huomioitava niiden käyttöön liittyvät teknis-taloudelliset näkökohdat. Näitä ovat tyypillisesti investoinnin kalleus, käytön taloudellisuus ja luotettavuus, varasyöttöjen mahdollisuus sekä erityisesti verkon suojaukseen liittyvät näkökohdat. Säteittäinen verkko Säteittäisen verkon etuina ovat selkeä yleisrakenne, käytön yksinkertaisuus ja suojauksen helppous. Haittoina sen sijaan ovat varmistusmahdollisuuden puuttuminen ja huollon vaatimat käyttökeskeytykset. Säteittäistä verkostorakennetta käytetään tyypillisesti keski- ja pienjännitteellä. Suomessa on keskijännitteellä yleistynyt rakentamistapa, jossa 20 kv verkko rakennetaan renkaiksi käytön ollessa kuitenkin säteittäistä jakorajojen avulla. Rengasverkko Suuremmilla jännitteillä verkot rakennetaan yleensä rengasverkoiksi. Etuina säteittäiseen rakenteeseen verrattuna ovat varmistettu syöttö, parempi jännitevakavuus, pienemmät tehohäviöt. Haittoina ovat käytön vaikeutuminen ja relesuojauksen monimutkaistuminen. Suomessa 110 kv:n verkot ovat usein kytkettyinä renkaaksi lukuunottamatta johtoja, jotka syöttävät yhtä tai korkeintaan muutamaa 110/ 20 kv asemaa. Silmukoitu verkko Silmukoitu verkko on luonteeltaan kuten rengasverkko mutta se sisältää myös renkaan sisäisiä väliyhteyksiä. Tällä tavoin voidaan edelleen kohottaa syöttöjen varmistusmahdollisuuksia, parantaa verkon jännitevakavuutta sekä pienentää tehohäviöitä. Tämä aiheuttaa kuitenkin edelleen käytön vaikeutumista ja relesuojauksen kallistumista. Suomessa 400 ja 220 kv:n verkot ovat silmukoituja, jolloin niissä voidaan minimoida verkossa tapahtuvat siirtohäviöt ja saavuttaa erittäin hyvä jännitevakavuus. Kiskostojärjestelmät Edut Pienet hankintakustannukset Yksinkertainen ja selväpiirteinen suojausautomatiikka Kiskoerotin mahdollistaa kiskossa tapahtuvat työt käytön aikana, jos johto- ja muuntajakentät on ryhmitelty sopivasti Haitat Vaatimattomat kytkentämahdollisuudet Vika kiskossa tai katkaisijassa aiheuttaa käyttökeskeytyksen KUVA 13.1a. Yksikiskojärjestelmä. ABB:n TTT-käsikirja
2 Edut Pienet hankintakustannukset, katkaisijoiden lukumäärä pieni Voidaan ensi vaiheessa tehdä yhden muuntajan asema Katkaisijan huolto ilman käyttökeskeytystä Haitat Vika kiskossa aiheuttaa aseman käyttökeskeytyksen KUVA 13.1b. Kahden muuntajan rinnankytkentä. Edut Laajennusmahdollisuudet monipuoliset Katkaisijan huolto ilman käyttökeskeytystä Haitat Kiskokatkaisijattomassa kytkinlaitoksessa joudutaan kaksi syöttöä tai kuormitusta kytkemään samaan katkaisijaan Vika pääkiskossa aiheuttaa käyttökeskeytyksen KUVA 13.1c. Kisko-apukisko järjestelmä. Edut Syöttöjä ja kuormituksia voidaan ryhmitellä ja muuttaa käytön aikana Toinen kisko saadaan jännitteettömäksi käytön aikana Haitat Katkaisijan huolto vaatii kentän ottamista jännitteettömäksi KUVA 13.1d. Kaksikiskojärjestelmä. ABB:n TTT-käsikirja
3 KUVA 13.1e. Kaksikiskojärjestelmä katkaisijan ohikytkennällä. Edut Luku 13: Sähköasemat, kojeistot ja muuntamot Syöttöjä ja kuormituksia voidaan ryhmitellä ja muuttaa käytön aikana Toinen kisko saadaan jännitteettömäksi käytön aikana Katkaisijan huolto ilman käyttökeskeytystä Haitat Katkaisijan huollon aikana toimii yksikiskojärjestelmänä Lay-out suhteellisen mutkikas KUVA 13.1f. Kaksikisko apukiskojärjestelmä. Edut Syöttöjä- ja kuormituksia voidaan ryhmitellä ja muuttaa käytön aikana Yksi pääkisko ja apukisko saadaan jännitteettömäksi käytön aikana Katkaisijan huolto ilman käyttökeskeytystä Haitat Suuret hakintakustannukset Edut Katkaisijoiden lukumäärä pieni Katkaisija kerrallaan voidaan huoltaa Haitat Laajentaminen hankalaa Mutkikas suojaus ja jälleenkytkentäautomatiikka KUVA 13.1g. Rengaskiskojärjestelmä. ABB:n TTT-käsikirja
4 Edut Monipuoliset kytkentämahdollisuudet, käyttövarma Toinen kisko tai mikä tahansa katkaisija voidaan ottaa huoltoon Haitat Suhteellisen kallis, katkaisijoiden lukumäärä suuri Mutkikas suojaus- ja jälleenkytkentäautomatiikka KUVA 13.1h. Puolitoista katkaisija järjestelmä. Edut Erittäin käyttövarma Vika kiskossa ei aiheuta katkosta Toinen kisko tai mikä tahansa katkaisija voidaan ottaa huoltoon Haitat Kallis, komponenttien lukumäärä suuri Mutkikas suojaus ja jälleenkytkentäautomatiikka KUVA 13.1j. Kaksoiskatkaisija järjestelmä (Duplex). ABB:n TTT-käsikirja
5 13.2. Kaasueristeiset kojeistot (GIS) suurjännitteille Yleistä SF 6 -kaasueristeisiä kojeistoja on ollut käytössä vuodesta 1969 lähtien. Niiden käyttö ulottuu 7,2-800 kv alueelle oikosulkukestoisuuden noustessa 63 ka, erikoistapauksissa jopa 80 ka saakka. GIS-tekniikalla voidaan toteuttaa niin pieniä sähköasemia kuin suuria muuntoasemiakin. SF 6 -kaasueristeisten kojeistojen tunnusomaisia etuja ovat: vähäinen tilantarve, korkea käyttövarmuus, varma kosketussuoja, alhainen huollon tarve, pitkä käyttöikä ja kevyt rakenne. Johtuen tehtaalla tapahtuvasta suurten yksiköitten ts. kokonaisten kenttien esiasennuksesta ja koestuksesta on asennusaika sähköasemalla lyhyt. GIS-kojeistot koostuvat yleensä rakenneyksiköistä. Kaikki kytkinlaitoksen osat kuten kokoojakiskot, erottimet, katkaisijat, mittamuuntajat, kaapelipäätteet ja yhdistysosat on sijoitettu maadoitettuihin koteloihin, jotka on täytetty rikkiheksafluoridilla (SF 6 ). 170 kv jännitteeseen saakka GIS-kojeistot ovat yleensä kolmivaiheisesti koteloituja, suuremmilla jännitteillä sitävastoin yksivaiheisesti koteloituja. 72,5 kv jännitteeseen saakka on eristysaineen, SF 6 -kaasun, paine alhainen, kun taas suuremmilla jännitteillä sen paine on 3,5-4,5 bar:in alueella, yksittäistapauksissa 6 bar. Johtuen alhaisesta eristyskaasun paineesta riittää kojeistoille 72,5 kv jännitteeseen saakka hermeettisesti suljettu teräspeltikotelo. Suurempijännitteisten kojeistojen kotelot ovat eimagneettisesta ja korroosiovapaasta materiaalista (alumiinivalu tai hitsattu alumiinipelti). Taulukko 13.2a näyttää yhteenvedon erilaisista suurjännite GIS-rakenneluokista. Taulukko 13.2a. 72,5 kv kv GIS-kytkinlaitosten teknisiä pääarvoja. GIS tyyppi ELK 0 ELK 1 ELK 3 ELK 4 Nimellisjännite kv 72, Nimellistaajuus Hz Nimellisvirta A Nimelliskatkaisukyky ka Kentän leveys mm Kentän paino kg Kotelointi kolmivaihe yksivaihe yksivaihe yksivaihe SF 6 -kaasu eristys- ja sammutusaineena Rikkiheksafluoridia (SF 6 ) käytetään koko kytkinlaitoksessa eristysaineena ja myös katkaisijassa valokaaren sammutukseen. SF 6 on elektronegatiivinen kaasu, jonka dielektrinen kestoisuus ilmanpaineessa on noin kolme kertaa suurempi kuin ilman. Se on palamaton, myrkytön, hajuton kemiallisesti passiivinen ja omaa 3-4 kertaa ilmaa paremman valokaaren sammutuskyvyn, kun verrataan ominaisuuksia samassa paineessa. Tavanomainen kaupan oleva SF 6 -kaasu ei kuulu vaarallisiin aineisiin eikä siksi sisälly vaarallisten aineitten asetuksiin eikä teknisiin määräyksiin. Uuden SF 6 -kaasun on täytettävä IEC määräykset. Kojeistoissa olevan SF 6 -kaasun osalta on huomioitava IEC ABB:n TTT-käsikirja
6 60480 määräykset. SF 6 -kaasun käsittelyssä on otettava huomioon normit IEC Suomessa on lisäksi olemassa SLY:n julkaisema SF 6 -kaasun turvaohje. Sammutuskaasun paine liikkuu 6-7 bar:in alueella. Koska alhaisilla lämpötiloilla saavutetaan kaasun nesteytymisraja, käytetään kylmillä alueilla ulkoilmakatkaisijoissa SF 6 -N 2 - kaasuseosta. Kuva 13.2a näyttää puhtaan SF 6 -kaasun paine-lämpötila-riippuvuuden. KUVA 13.2a. Puhtaan SF 6 -kaasun p-t-käyrästö. Kaasun tiheyttä valvotaan yksittäisissä kaasutiloissa ja katkaisijassa. Alhaiset kaasuvuodot (alle 1 % vuodessa) huomioidaan ensitäytössä. Automaattiset jälkitäyttölaitteet eivät ole tarpeen. Pieni osa SF 6 -kaasua hajoaa valokaaressa, mutta palautuu jälleen melkein kokonaan SF 6 - kaasuksi. Hajoamistuotteet reagoivat veden kanssa; kaasun kosteutta rajoitetaan ennenkaikkea katkaisijassa käyttämällä kuivasuodatinta (molekyläärisihti). Huolellisella tyhjökäsittelyllä ennen ensimmäistä kaasuntäyttöä voidaan kaasun alkukosteus pitää alhaisena. Kuva 13.2b esittää vesipitoisuuden ja kastepisteen riippuvuuden toisistaan. KUVA 13.2b. Vesimäärän ja kastepisteen muunnoskäyrä. ABB:n TTT-käsikirja
7 ,5-800 kv GIS-kojeistot Kojeistokonsepti ELK 72,5-800 kv jännitealueella ABB:n kojeistot jakaantuvat 4 rakenneluokkaan. Niille tyypillistä on sarjavalmistukselle edullinen moduulirakenne, jossa käytetään standardiosia, jotka puolestaan johtavat alhaiseen varaosatarpeeseen ja yhdenmukaiseen käyttötoimintaan. Vapaavalintaisesti käytettävät rakenneosat mahdollistavat jokaisessa rakenneluokassa kaikki kytkinlaitos- ja kiskostoratkaisut. Täysin koteloidut kojeistot suositellaan sijoitettavaksi sisäkytkinlaitosmääräyksiä noudattaen mutta niiden asentaminen kevytrakenteiseen halliin on mahdollista. Pienin muutoksin voidaan GIS-kojeistoja sijoittaa myös ulkotilaan. Rakenneosat Kokoojakiskot muodostavat kentittäin omat kaasutilansa ja yhteisen yksikön kiskoerottimen ja maadoituserottimen kanssa. Katkaisija toimii itsepuhallus- tai mäntäperiaatteella (yksipainekatkaisija) ja riippuen rakenneluokasta sillä on yhdestä neljään sammutuskammiota napaa kohden. Jokaisessa sammutuskammion avausvälissä puhallusmäntä synnyttää aukikytkennän aikana valokaaren sammuttamiseen tarvittavan SF 6 -kaasun paineen. Ohjain toimii yksi- tai kolmivaiheisesti hydraulisena jousiohjaimena. Mäntäperiaatteella toimivassa katkaisijassa ohjaimen mekaaninen energia synnyttää kaasuvirtauksen. Itsepuhallusperiaatteella toimivassa katkaisijassa oikosulkuvalokaaren lämpöenergia saa aikaan vastaavan virtauksen. Tämä vähentää jopa 80 % ohjaimesta tarvittavaa energiaa. Kuormanerotinta käytetään tavallisesti pienemmillä jakeluasemilla. Se pystyy kytkemään käyttövirtoja, auki- tai kiinnikytkemään muuntajia ja kuormittamattomia johtoja sekä kaapeleita. Kuormanerotin pystyy myös oikosulun päällekytkentään ja kykenee kestämään niitä lyhytaikaisesti. Se toimii myös yksipaineperiaatteella ja on varustettu moottorijousiohjaimella. Virtamuuntajat mittausta ja suojausta varten on toteutettu rengassydäntyyppisinä ja riippuen suojaustavasta ne voidaan sijoittaa katkaisijan etu- tai takapuolelle. Pääeristyksen muodostaa SF 6 -kaasu, jonka ansiosta mittamuuntaja ei vanhene niin helposti. Jännitemuuntajat mittausta ja suojausta varten voidaan toisiopuolella toteuttaa kahdella mittasydämellä ja yhdellä avokolmiokäämillä maasulkusuojausta varten. Induktiivinen jännitemuuntaja on sijoitettu SF 6 -kaasulla täytettyyn koteloon. Jännitemuuntajan pääeristeenä on SF 6 -kaasu. Kapasitiiviset jännitemuuntajat voivat myös tulla kysymykseen, pääasiassa yli 300 kv jännitteillä. Niiden öljyeristeinen suurjännitekondensaattori on sijoitettu SF 6 -kaasulla täytettyyn koteloon. Alajännitepuolen kapasitanssi ja induktiivinen sovituslaite sijaitsevat erillisessä säiliössä maapotentiaalin puolella. Optiona voi saada kapasitiiviset ulosotot yhdistettynä elektronisiin mitta-arvonmuuntimiin. Kaapelipäätteellä voidaan kojeistoon liittää erityyppiset suurjännitekaapelit 2000 mm 2 poikkipinnoille saakka. Tasajännitteellä suoritettavaa suurjännitekoetta varten on kojeistoon asennettu erotuskoskettimet ja liitoslaitteet. Jos lähtöerotin on olemassa, riittää tämän aukaisu koestuksen ajaksi. Maadoituskytkin on täyteen oikosulkuvirtaan saakka kiinnikytkentäkykyinen. Moottoriviritteinen jousiohjain antaa tätä varten riittävän kiinnikytkentänopeuden. Käsiohjaus on myös mahdollinen. Työmaadoituserottimet, esimerkiksi tarkastustöitten suorittamista varten, sijoitetaan tavallisesti katkaisijan molemmille puolille. Ne on rakennettu erottimen koteloon tai integroitu siihen ja voidaan kytkeä vain jännitteettömässä tilassa, käsin tai moottoriohjaimella. Jos joh- ABB:n TTT-käsikirja
8 donpuolinen maadoituskytkin on olemassa, on tällöin mahdollista jättää katkaisijan takana oleva työmaadoituserotin pois. SF 6 -ulkoilmaläpiviennit mahdollistavat kojeiston liittämisen avojohtoon tai muuntajaan perinteisesti. Jotta liittimillä saadaan riittävä ilmaväli aikaan, käytetään soveltuvia haarakappaleita. SF 6 -öljyläpivienti sallii suoran liitoksen kojeiston ja muuntajan välillä ilman avojohto-osaa. Läpivienti kiinnitetään suoraan muuntajan kanteen. Joustava palje tasaa lämpölaajenemiset ja asennustoleranssit sekä estää verkkotaajuuden aiheuttaman muuntajasäiliön värähtelyn siirtymisen kojeiston runkoon. SF 6 -putkiyhteydet ovat pääasiassa suurten tehojen ja virtojen siirtoa varten. Niitä voidaan käyttää myös pitkille etäisyyksille, esimerkiksi maanalaisissa voimalaitoksissa tai kytkinlaitoksessa etäämmällä olevan avojohtoliittymän toteuttamiseksi. Ylijännitesuojat ovat yleensä ilman kipinäväliä ja sisältävät metallioksidivastuksia. Ne ovat kipinävälisuojia parempia suurenergisillä kytkentäylijännitteillä, koska ne kestävät erittäin suuria energiamääriä. Jos kojeisto on suurempi kuin johdonpuoleisen ylijännitesuojan suoja-alue, voidaan ylijännitesuoja sijoittaa myös kojeiston yhteyteen. Yleensä on suositeltavaa tehdä tarkempi tutkimus ylijännitesuojauksen optimoimiseksi, erityisesti yli 50 m etäisyyksillä. Jokaista kytkinkenttää varten on olemassa ohjauskaappi, johon on koottu kaikki ohjausta, hälytystä, valvontaa ja apusähkösyöttöä varten tarvittavat laitteet. Kytkinkentän rakenne, katso kuva 13.2c. Kentän kaasutiivis korkealaatuinen alumiinikotelo on kevyt ja siksi pienestä lattiakuormasta johtuen tarvitaan vain yksinkertainen perustus. Kotelo ympäröi kaikkia jännitteellisiä kojeiston osia, joita valuhartsieristimet tukevat ja joita SF 6 -kaasu eristää kotelosta, kaasunpaine on 3,5-4,5 bar KUVA 13.2c. SF 6 -GIS 72,5 kv kv jännitteelle, kytkinkentän leikkauskuva, kaksi- kiskojärjestelmäinen kaapelilähtö. 1 kokoojakisko yhdistelmäerottimella, 2 katkaisija, 3 virtamuuntaja, 4 jännitemuuntaja, 5 lähdön yhdistelmäerotin kaapelipäätteellä, 6 maadoituskytkin, 7 ohjauskaappi Tilaeristimet jakavat laitoksen yksittäisiin, tiiviisiin kaasutiloihin. Vaikutukset muihin rakenneosiin esimerkiksi laajennettaessa ja häiriötilanteissa on täten minimoitu ja sen lisäksi tarkastus-, valvonta- ja kunnossapitotyöt ovat yksinkertaisempia. Laippaliitokset on tiivistetty pitkäikäisillä O-rengastiivisteillä. Mahdolliset pienet kaasuvuodot voivat tulla kyseeseen vain ulospäin eikä kotelo-osien välille. ABB:n TTT-käsikirja
9 Kuvassa 13.2c on katkaisijalla vaihetta kohden yksi sammutuskammio. Riippuen katkaisukyvystä voi katkaisijan napa sisältää neljä peräkkäin kytkettyä sammutuskammiota. Katkaisijat pystyvät taulukon 13.2a mukaan katkaisemaan virtoja 40 ka saakka. Lähtöihin, joissa kytketään vain käyttövirtoja, voidaan sijoittaa katkaisijan tilalle taloudellisista syistä myös kuormanerotin 362 kv nimellisjännitteeseen saakka. Kaikissa kytkinlaitteissa on kotelon ulkopuolelle sijoitettu ja helposti käsillä oleva käsiohjain hätäkäyttöä varten. Mekaanisesti ohjatut ilmaisimet huolehtivat varmasta asennonosoituksesta Kojeiston rakenne Kaasujärjestelmä Kaikki kojeiston yksittäiset tilat saavat käyttöönoton yhteydessä kaasun kertatäytön. Tällöin huomioidaan mahdollinen käytön aikainen vuoto (alle 1 % vuosittain). Kaikissa kaasutiloissa on tyhjöliittimet, kaasutyöt voidaan suorittaa yksinkertaisesti ja suurimmalta osaltaan myös käytön aikana. Kaasuvalvonta tapahtuu kosketinpainemittarin tai tiheysvahdin avulla suoraan rakenneosista. Kytkinlaitoksen sähköinen suojaus Luotettava kojeiston suojaus ja varma sähköinen tai mekaaninen lukitusjärjestelmä suojaa käyttöhenkilökuntaa heidän suorittaessaan tarkastus- ja kunnossapitotoimia, sekä ne varmistavat kojeiston käytettävyyden ja rajoittavat laajojen vaurioiden syntymistä. Kojeiston suojaksi suositellaan nopeasti toimivaa kiskosuojaa. Maadoitus Kojeiston kauttaaltaan galvaanisesti kytketty runko toimii maadoituksen yhdysjohtona. Se liitetään useammasta kohdasta sähköaseman maadoitusverkkoon. Tarkastusten yhteydessä tai laajennusten aikana voidaan kojeisto-osia maadoittaa sopivasti sijoitetuilla työmaadoituksilla. Aukikytkettyjen kaapeleitten, avojohtojen tai muuntajien suojamaadoituksesta vastaa lähtöihin sijoitetut oikosulkukestävät maadoituskytkimet. Käytön aikana oikosuljettuna olevan maadoituskytkimen ja kojeiston koteloinnin välillä olevan eristyksen avulla on mahdollista käyttää maadoituskytkintä pienjännitteisen virran syöttöön tai kytkentäaika- ja vastusmittauksiin. Tästä johtuen vältytään kotelon avaamiselta. Asennus ja käyttöönotto Asennusnosturi ja aputelineet voivat olla kevyitä nostoja ja kuormia varten mitoitettuja. Kokonaisten kenttien asennukseen suositellaan 5000 kg nostokykyisen nosturin käyttöä, kun taas moduulien asennuksessa kg nostolaitteet riittävät. Erityisesti ulkoasennuksessa on huomioitava asennuspaikan puhtaus, jotta avoimia liitososia kytkettäessä vältytään likaantumiselta. Ennen käyttöönottoa tehdään koko kojeistolle suurjännitekoe. Se suoritetaan 80 % arvolla vaihtojännite- tai syöksyjännitelujuudesta. Jos sopivan suuruinen koestusmuuntaja on käytettävissä, suoritetaan koestus vaihtojännitteellä. Yli 245 kv jännitteillä käytetään usein resonanssi-koestuslaitteita tai generaattoreita oskilloivien kytkentäsyöksyjännitteiden aikaansaamiseksi koestusta varten Kojeistosijoitukset SF 6 -kojeistojen moduulirakenne mahdollistaa kaikkien tänä päivänä tunnettujen kytkentöjen toteuttamisen. Sijoitussuunnittelussa on huomioitava normit ja määräykset. Riittävän suuriksi mitoitetut käytävät sallivat esteettömän asennus- ja kunnossapitotöiden suorittamisen ja vähimmäiskulkuteitten vapaana pitämisen myös ohjauskaappien ovien ollessa auki. Hieman suurempi tila, mahdollisesti kojeiston toisessa päässä, helpottaa asennusta ja myöhempiä laajennuksia tai tarkastuksia. ABB:n TTT-käsikirja
10 Erillinen kaapelikerros mahdollistaa vapaan kaapeleitten vedon ja jakelun. Rakennuksen samalla puolella olevien avojohtoliittymien läpivientien etäisyys toisistaan määrää kyseisten kenttien sijainnin. Tavallisesti ne ovat kolmen tai neljän kentän etäisyydellä toisistaan. Jos avojohtoliittymiä toteutetaan rakennuksen molemmille puolille tai ne viedään SF 6 -putkiyhteyksillä riittävän pitkälle, voidaan vastaavat kentät sijoittaa myös vierekkäin. Kuva 13.2d esittää rakennesarjan 0 kojeistosijoituksia. Niiden avulla voidaan selvittää kojeiston vaatima tilantarve, mittatiedot on ilmoitettu metreinä. Rakennesarjan 0 kojeistot 72,5-170 kv jännitteille kuvan 13.2d mukaisesti ovat erittäin kompakteja, koska rakenneyksiköt ovat kolmivaiheisesti koteloituja ja kenttäväli on 1,2 m. Sijoittamalla kokoojakisko, erotin ja maadoituserotin samaan rakenneosaan saavutetaan pieni 7 m tilaleveys ja kenttäjako 1,2 m. a) c) Kentän leveys b) 3.3 KUVA 13.2d. SF 6 -kojeisto laji ELK-0 72,5-170 kv jännitteelle, kaksikiskojärjestelmä. a) kaapelikentän leikkaus, b) avojohtokentän leikkaus, c) kaapelikentän pääja kaasutilakaavio, 1 tilaeristin, 2 kokoojakiskon kaasutila, 3 lähdön kaasutila ja 5 jännitemuuntaja. ABB:n TTT-käsikirja
11 kv ja 123 kv ulkokytkinlaitokset ja muuntoasemat Kytkinasemien perusratkaisuja KUVA 13.3a. Kahden muuntajan ulkokytkinlaitos johdon päässä. Kytkinlaitokset voidaan luokitella kolmeen eri päätyyppiin: keskusasemat eli 420/123 kv muuntoasemat, solmupisteasemat, joita ovat lähinnä teollisuuden ja kaupunkien suuret muuntoasemat ja syöttöasemat, jotka enintään kahden muuntajan pieninä muuntoasemina syöttävät keskijänniteverkkoa Yleistä Laitteiden sijoittelussa on otettava huomioon käytettävissä oleva tila, johtojen tulosuunnat, tulevaisuuden varaukset ja lisäksi sen on oltava taloudellinen, selväpiirteinen ja käyttäjäystävällinen. Tilaa on varattava hoito ja huoltotöitä varten. Sijoittelu voidaan toteuttaa monella eri tavalla riippuen tontista, johtojen sijainnista ja komponenttien valinnoista. Erottimina käytetään 110 kv kytkinlaitoksissa pääasiassa kiertoerottimia. Tilan säästämiseksi voidaan käyttää myös saksi- eli pantografi (vertikaali) erottimia sekä ylöspäin kääntyvällä veitsellä varustettuja (horisontaali) erottimia. Näitä käytetään kuitenkin pääasiassa 400 kv asemilla. Kokoojakiskoina käytetään tavallisesti putkikiskoja. Myös köysikiskot saattavat tulla kysymykseen jollain pienillä asemilla, jolloin jänneväli on tavallisesti m. Riittävän kytkentäjännitelujuuden saavuttamiseksi vaihevälin tulee olla suurempi kuin 2,5 x f +0,4 m kuiten- ABB:n TTT-käsikirja
12 kin vähintään 2,5 m ( f = riippuma m ). Yli 20 ka/ 1s oikosulkuvirroilla suositellaan kuitenkin käytettäväksi putkikiskoja. Putkikiskojen käytöstä saatavia etuja: kytkinlaitoksen pinta-ala ja korkeus pienenevät, parempi oikosulkukestoisuus ja laajennus mahdollista kenttä kerrallaan. Kentän johtimet ovat yleensä alumiiniköysiä. Yli 1600 A virroilla on käytettävä joko kaksoisjohtimia tai putkea. Suurilla oikosulkuvirroilla (40 ka/ 1s) putki on parempi oikosulkuvoimien kannalta ja suurilla jännitteillä (400 kv) koronan kannalta. Taulukko 13.3a. Johtimien kuormitettavuus ulkona, kun ympäristön lämpötila on 20 C ja loppulämpötila 80 C. Nimitys Halkaisija mm Johtimen poikkipinta mm 2 Massa kg/m Kuormitettavuus A Ostrich 17,3 152/25 Al/Fe 0, Hawk 21,8 242/39 Al/Fe 0, Duck 24,1 305/39 Al/Fe 1, Finch 32,9 565/72 Al/Fe 2, AlMgSi 21,8 281 AlMgSi 0, AL 24,2 346 Al 0, AL 32,9 638 Al 1, Taulukko 13.3d. Alumiiniputkien kuormitettavuus ulkona, kun ympäristön lämpötila on 20 C ja loppulämpötila 80 C. Ulko/sisähalk. Max tukiväli m Poikkipinta mm 2 Massa kg/m Kuormitettavuus A 100/ 88 AlMgSi , / 80 AlMgSi , / 136 AlMgSi , / 236 AlMgSi , ABB:n TTT-käsikirja
13 T S R 2n N Esimerkkejä kytkinlaitosten layout ratkaisuista Luku 13: Sähköasemat, kojeistot ja muuntamot /220(110) kv kv muuntajakenttä Kokoojat 250/236 Al. 400 kv johtokenttä. Kenttä- johtimet 100/88 Al tai 2x1095 Al KUVA 13.3b. 420 kv kaksoiskatkaisijajärjestelmä (Duplex), duplex kiskosto, putkikokoojat ja pantografi- ja vertikaalierottimet. ABB:n TTT-käsikirja
14 Kokoojat 100/80 Al. Kenttäjoh- timet 638 Al. 110 kv johtokenttä. 110 kv muuntajakenttä. 110 kv kiskokatkaisija. KUVA 13.3c. 110 kv kaksikisko-apukiskojärjestelmä, putkikiskot ja kiertoerottimet. ABB:n TTT-käsikirja
15 Kokoojat 100/88 Al. Kenttäjohtimet 638 Al. 110 kv johtokenttä. 110 kv muuntajakenttä. 110 kv kiskokatkaisija KUVA 13.3d. 110 kv kisko-apukiskojärjestelmä, putkikiskot ja kiertoerottimet. ABB:n TTT-käsikirja
16 Kokoojat 100/88 Al. Kenttäjohtimet 346 Al. Kuva 13.3e. 110 kv kahden muuntajan rinnankytkentä (ns. puoli-h) (12) kv kytkinlaitos Rakennustilavuutta määriteltäessä on huomioitava: kojeistotyyppi ja kennojen lukumäärä, laajennukset, määräyset etäisyyksistä ja hoitotiloista, valvomo- ja akustotilat, mahdolliset varasto - ja sosiaalitilat ja paineenpurkausjärjestelmä. ABB:n TTT-käsikirja
17 KUVA 13.3f. Tehdasvalmisteinen kytkinasemarakennus MEHO on käyttökelpoisin ja taloudellisin ratkaisu pienillä ja keskisuurilla syöttöasemilla. MEHO kootaan asennuspaikalla valmiista kuljetusyksiköistä betonipalkkien, betonilaatan tai kellarikerroksen päälle. MEHO:oon sijoitetaan mm. tehdasvalmisteinen vaunukojeisto MH, ohjaus-,suojaus- ja valvontalaitteet. Suurempien sähköasemien kytkinasemarakennus voidaan tehdä asennuspaikalla esim. betonielementeistä, kevytbetonielementeistä, teräslevyelementeistä tai tiilistä Ohjaus- ja valvonta Kytkinlaitoksen valvomotilaan sijoitetaan ohjaus- ja reletaulut, kaukokäyttölaitteet, mittaritelineet sekä tarvittavat omakäyttökeskukset ja ohjaussähkölaitteet. KUVA 13.3g. Ohjaus- ja reletaulu (esim. 1/2 H-kytkentä). ABB:n TTT-käsikirja
18 Ohjaus- ja reletauluun ( kuva 13.3g ) sijoitetaan: suojareleet, jännitteensäätäjä, kytkimiä ja merkkilamppua jännitteensäätöä varten, hälytyskeskukset ja energiamittarit. Mikäli asema on varustettu asema-automaatiolla (SCS), varsinaista ohjaustaulua ei tarvita, vaan ohjaukset tapahtuvat ns. kennoterminaalin ohjausyksiköstä. Kommunikoivien suojareleiden ja hälytyskeskusten käyttö on johtanut ohjaustaulun, mittareiden ja paikallisohjauslaitteiden tarpeen oleelliseen vähentymiseen. Erillistä ristikytkentäkaappia ei myöskään tarvita, koska kaukokäytön ala-asemaliityntä toteutetaan erilaisilla väyläratkaisuilla, (katso kohta 15 Sähkönjakeluverkon automaatio). Vaihtosähkö omakäyttöä varten saadaan omakäyttömuuntajista ja jaetaan omakäyttökeskuksesta valaistusta ja lämmitystä varten sekä ohjauksen, mittauksen ja hälytyksen apujännitepiireihin. Varsinaisena ohjausjännitteenä käytetään aseman jännitteestä riippumatonta tasasähköä. Tätä varten asema varustetaan paristolla ja sitä varaavalla vakiojännitetasasuuntaajalla. Yleisimmin käytetty ohjausjännite on 110 V DC. Kaukokäyttö ja telekommunikaatiolaitteita varten käytetään tavallisesti erillistä 48 V paristoa Maasulkuvirran kompensointi keskijänniteverkoissa Sähköverkon laitteiden vikaantumisien aiheuttamia vaaratekijöitä pyritään vähentämään maadoittamalla niiden jännitteelle alttiit kosketeltavat osat. Maadoitusresistanssin sallittu maksimiarvo riippuu maadoituskohteen sijainnista sekä maasulkuvirran suuruudesta ja kestoajasta. Suomen sähköturvallisuusmääräykset otavat tässä esimerkillisellä tavalla vaaratodennäköisyyden huomioon. Huonoista maadoitusolosuhteista ja pienistä, jopa yhden talon muuntopiireistä johtuen määräysten vaatimaa maadoitusjännitteen arvoa on vaikea saavuttaa kohtuullisin maadoituskustannuksin kaikissa muuntopiireissä. Maadoitusjännitettä voidaan pienentää myös maasulkuvirtaa pienentämällä. Tämä voidaan tehdä jakamalla verkko pienempiin osiin tai kompensointikuristimen (sammutuskuristimen) avulla, joka yleensä liitetään verkkoon syöttöasemalla Maasulkuvirran kompensoinnin edut ja haitat Maasulkuvirran kompensoimisen ensisijaisena tarkoituksena on maasulkuvirran pienentäminen sellaiselle tasolle, että sähköturvallisuusmääräysten edellyttämät maadoitusjännitearvot ovat saavutettavissa kohtuullisin maadoituskustannuksin. Maasulkuvirran pienenemisen lisäksi kompensoinnilla saavutetaan seuraavia lisäetuja: Maasulkujen aiheuttamien pikajälleenkytkentöjen lukumäärä alenee jopa %, mikä vähentää oleellisesti verkossa sattuvia hetkellisiä katkoksia. Katkaisijoiden huollon tarve vähenee. Maasulkuvalokaaren sammuttua palaava jännite kasvaa hitaasti, ja maasulku sammuu helpommin kuin vastaavan suuruisella virralla maasta erotetussa verkossa. Käytettäessä verkkoa pysyvässä maasulussa on vikapaikassa kehittyvä lämpöteho huomattavasti pienempi kuin kompensoimattomassa verkossa. Vaara vikapaikan läheisyydessä pienenee. Kompensointi vähentää yksivaiheisten vikojen kehittymistä oikosuluiksi. Maasulkujen aiheuttamat laite-, johdin- ja eristinvauriot jäävät vähäisiksi. ABB:n TTT-käsikirja
19 Verkon kompensointiin liittyy niinikään eräitä epäkohtia: Mikäli kompensointi on syystä tai toisesta poissa käytöstä, joudutaan releiden asetteluja yleensä muuttamaan. Virityksen epätarkkuuden on pysyttävä kohtuullisissa rajoissa, mikä voi asettaa rajoituksia verkon käytölle. Kompensoinnin käyttö asettaa lisävaatimuksia verkon maakapasitanssisymmetrialle. Releistyksen toteuttaminen on yleensä jonkin verran vaikeampaa kuin kompensoimattomissa verkoissa. KUVA 13.3h. Keskitetyn kompensoinnin laitteiston yleiskaavio Sähkönjakelukojeistot Määrittelyt Kojeistolla tarkoitetaan rakennekokonaisuutta, jossa on sähkön tuottamisessa, siirrossa, muuntamisessa tai muuttamisessa tarvittavia kytkin-, suoja-, ohjaus- tai valvontalaitteita. Tässä osassa käsitellään tehdasvalmisteisia, sisälle asennettavia vaihtojännitekojeistoja, joiden nimellisjännitteet ovat 1-52 kv ja taajuudet 60 Hz saakka. Näitä kojeistoja koskevat vaatimukset on määritelty seuraavissa IEC (International Electrotechnical Commission) standardeissa: IEC 60298: A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kv and up to and including 52 kv. IEC 60466: A.C. insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kv and up to and including 38 kv. IEC 60694: Common specification for high-voltage switchgear and controlgear standards Edellä mainitut standardit eivät käsittele kojeistoissa käytettäviä kojeita, joille löytyy erilliset standardit. ABB:n TTT-käsikirja
20 Käyttöolosuhteet Kojeistot on suunniteltu käytettäviksi ns. normaaleissa sisäasennusolosuhteissa, jotka on määritelty seuraavasti: lämpötila ei ylitä + 40 C ja 24 tunnin ajalta mitattu keskiarvolämpötila ei ylitä + 35 C, minimi lämpötilan mukaan on kolme eri luokkaa: minus 5 indoor eli alin käyttölämpötila on - 5 C, minus 15 indoor eli alin käyttölämpötila on -15 C tai minus 25 indoor eli alin käyttölämpötila on - 25 C, korkeus meren pinnasta ei ylitä 1000 m, ilmassa ei esiinny merkittävästi pölyä, savua, syövyttäviä ja / tai tulenarkoja kaasuja, höyryjä tai suoloja, suhteellisen kosteuden keskiarvo ei ylitä 95 % mitattuna 24 tunnin ajalta ja suhteellisen kosteuden keskiarvo ei ylitä 90 % mitattuna kuukauden ajalta Kojeistojen nimellisarvot Kojeistoille määritellään seuraavat nimellisarvot: nimellisjännite ( U r ), nimelliseristystaso, nimellistaajuus ( f r ), nimellisvirta ( I r ); terminen oikosulkukestoisuus ( I k ), dynaaminen oikosulkukestoisuus ( I p ), oikosulun kestoaika ( t k ), kojeiden nimellisarvot ja nimellinen täyttöpaine (kaasueristeiset tilat). Taulukko 13.4a. Eristystasot. Nimellisjännite U r kv (tehollisarvo) Vaihtojännitekestoisuus U d kv (tehollisarvo) Syöksyjännitekestoisuus U p kv (huippuarvo) Yleisarvo Avausväli Yleisarvo Avausväli 3, , , Yleisarvoa käytetään määritettäessä vaihe-maa ja vaihe-vaihe välien eristystasoa. Avausväli-arvoa käytetään mikäli eristystason on täytettävä erottimelle määritellyn erotusvälin vaatimukset. ABB:n TTT-käsikirja
21 Kojeistotyypit Kojeistot ryhmitellään ulkokuoren materiaalin perusteella metallikuorisiin (metal-enclosed) ja eristysainekuorisiin (insulation-enclosed) kojeistoihin. Valtaosa jakelukojeistoista on kuitenkin metallikuorisia kojeistoja. Metallikuoriset (metal-enclosed) kojeistot jaotellaan kojeistojen sisäisen osastoinnin ja osastoinnissa käytetyn materiaalin perusteella kolmeen eri tyyppiin: 1 Metallikoteloitu kojeisto ( metal-clad ), missä kokoojakiskosto, katkaisija ja lähdön kojeet ovat omissa tiloissaan ja tilojen välinen osastointi on maadoitettua metallia. 2 Tilakoteloitu kojeisto ( compartmented ), missä kokoojakiskosto, katkaisija ja lähdön kojeet ovat omissa tiloissaan ja tilojen välinen osastointi on osittain tai kokonaan eristysainetta. 3 Kennokoteloitu ( cubicle ) kojeisto, joiksi luokitellaan muut kuin metalli- tai tilakoteloitua rakennetta olevat kojeistot. Mikäli kojeistojen pääasiallisena eristysaineena toimii normaali ilma, käytetään kojeistoista nimitystä ilmaeristeinen kojeisto. Käytettäessä eristysaineena eristyskaasua, joka on eri paineessa kuin normaali ilmanpaine, puhutaan kaasueristeisistä kojeistoista. Kojeistojen kalustustavan perusteella ryhmitellään kojeistot: Ulosvedettävillä ( withdrawable ) kojeilla varustettuihin kojeistoihin eli vaunukojeistoihin. Näissä kennon kytkinlaite on sijoitettu liikuteltavaan vaunuun, jota siirtämällä aikaansaadaan virtapiiriin luotettava avausväli. Vaunukojeistoja esiintyy kaikkina kojeistotyyppeinä. Kiinteällä kalustuksella varustettuihin kojeistoihin, missä kojeet kuten katkaisijat, kuormanerottimet, mittamuuntajat jne. on asennettu kiinteästi kennorakenteisiin ja kiskostoihin. Nämä kojeistotyypit ovat usein rakenteeltaan kennokoteloituja kojeistoja. a) b) c) /3 3 3 KUVA 13.4a. Kojeistotyypit a) metallikoteloitu b) tilakoteloitu c) kennokoteloitu. 1 kokoojatila, 2 katkaisijatila, 3 lähtötila, 4 toisiokojetila ABB:n TTT-käsikirja
22 Rakenteet Luku 13: Sähköasemat, kojeistot ja muuntamot Kojeistot on suunniteltu siten, että käyttö-, tarkastus- ja huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa turvallisesti. Erottimet Kojeistot varustetaan erottimilla verkosta erottamista varten. Kojeistojen erotintoiminto toteutetaan joko erillisillä erottimilla, kuormanerottimilla tai vaunuratkaisuna. Vaunuratkaisussa erotusväli aikaansaadaan siirtämällä vaunuun sijoitettua kytkinlaitetta siirtolaitteen avulla erotusasennosta käyttöasentoon ja päinvastoin. Erottimen asennon on oltava todettavissa. Vaatimus voidaan täyttää, kun erotusväli on näkyvissä tai vaunun asento on nähtävissä tai erottimen asento on ilmaistu luotettavalla asennonosoituksella. Lukitukset Kojeiden keskinäisillä lukituksilla varmistetaan turvallinen ja oikea toiminta. Ulosvedettävillä kojeilla varustetussa kojeistossa on oltava vähintään seuraavat lukitukset: Vaunussa olevan kytkinlaitteen siirto voidaan suorittaa vain sen ollessa aukiasennossa. Kytkinlaitetta voidaan ohjata vain kun vaunu on käyttö-, erotus-, maadoitus- tai koestusasennossa. Kytkinlaitteen kiinniohjaus on estetty, mikäli apupiirejä ei ole kytketty. Vastaavasti kiinteästi kalustetuilla kojeilla varustetussa kojeistoissa on oltava seuraavat lukitukset: Ohjaustoimenpiteet, joihin erotin ei ole tarkoitettu estetään lukituksin. Erottimia voidaan ohjata vain kun virtapiirin kytkinlaite on aukiasennossa. Jos katkaisija on sarjassa maadoituskytkimen kanssa, on katkaisijan tahaton avaaminen estettävä Sovitteet Kojeistotuoteperheet ovat modulaarisia. Jokaiseen moduuliin on suunniteltu vaihtoehtoratkaisuja, jota yhdistämällä voidaan toteuttaa erilaisia kennosovitteita ja -rakenteita. Kiinteällä kalustuksella varustetussa kojeistojärjestelmässä on käytetty seuraavia kytkinlaitteita: SF 6 -kuormanerotin ja varokekuormanerotin ja SF 6 -tai tyhjökatkaisija. Taulukko 13.4b. Suoritusarvot. Nimellisjännite kv 12 17,5 24 Vaihtojännitelujuus Syöksyjännitelujuus Kokoojakiskojen nimellisvirta Haarakiskojen nimellisvirta Dynaaminen kestovirta Terminen kestovirta 1s Ulkokuoren kotelointiluokka kv kv A A ka ka IP 3x IP 3x IP 3x ABB:n TTT-käsikirja
23 Taulukko 13.4c. Vakiokytkentäesimerkkejä. Luku 13: Sähköasemat, kojeistot ja muuntamot Liityntäkenno Kuormanerotinkenno Varokekuormanerotinkenno Katkaisijakenno Pitkittäiskuormanerotinkenno Pitkittäiskatkaisijakenno Nousukenno a) b) b) c) c) KUVA 13.4b. Esimerkkejä kennosovitteista. a) Kennokoteloitu kuormanerotinkenno. b) Kennokoteloitu varokekuormanerotinkenno. c) Kennokoteloitu katkaisijakenno. Vaunukatkaisjakojeistot Sovitteissa käytetään seuraavia kytkinlaitteita: SF 6 - tai tyhjökatkaisija, kuormanerotin-ja varokekuormanerotin sekä tyhjökontaktori 3,6 kv...12 kv. ABB:n TTT-käsikirja
24 Taulukko 13.4d. Suoritusarvot. Nimellisjännite kv 12 17,5 24 Vaihtojännitelujuus Syöksyjännitelujuus Kokoojakiskojen nimellisvirta Haarakiskojen nimellisvirta Dynaaminen kestovirta Terminen kestovirta 1s Ulkokuoren kotelointiluokka Tilojen välinen kotelointiluokka kv kv A A ka ka IP 3X IP 2X Taulukko 13.4e. Vakiokytkentäesimerkkejä IP 3X IP 2X IP 3X IP2X Katkaisijakenno Erotinkenno Mittauskenno Kuormanerotinkenno Pitkittäiskenno Muuntajakenno Kontaktorikenno a) b) c) KUVA 13.4c. Esimerkkejä kennosovitteista. a) Metallikoteloitu katkaisijakenno. b) Kennokoteloitu katkaisijakenno. c) Metallikoteloitu kontaktorikenno. ABB:n TTT-käsikirja
25 Koestus Tehdasvalmisteisille kojeistoille tehtävät koestukset jakautuvat tyyppi- ja kappalekokeisiin. Tyyppikokeet tehdään kojeistojärjestelmän tyypillisille sovitteille siten, että koestuksissa tulee huomioitua eri suoritusarvot ja kennokoot. Kappalekokeet tehdään jokaiselle valmistetavalle yksikölle ja kokeiden tarkoituksena on paljastaa mahdolliset materiaali ja rakenneviat sekä varmistaa että, tuote vastaa tyyppikokeessa ollutta rakennetta. Taulukko 13.4f. IEC-standardien mukaiset tyyppi- ja kappalekokeet. Koestus Tyyppikoe Kappalekoe Jännitekokeet -syöksyjännitekoe 1,2 / 50 s -vaihtojännitekoe 50 Hz, 1 min -apupiirien vaihtojännitekoe Pääpiirien resistanssien mittaus Lämpenemiskokeet Pää- ja maadoituspiirien oikosulkukoe -dynaaminen -terminen Kytkentä- ja katkaisukoe Mekaaninen toiminta Kotelointiluokan tarkastus Tiiveyskoe (kaasueristeiset tilat) Valokaarikoe Kytkentöjen tarkastus x x x x x x x x x x x x x x x x x x Puisto- ja kiinteistömuuntamo Yleistä Puisto- ja kiinteistömuuntamon perusosat ovat: suurjännitekojeisto, jakelumuuntaja ja pienjännitekojeisto. Muuntamoa voidaan täydennetää tarvittaessa loistehonkompensoinnilla, yliaaltojen suodatuksella ja kaukokäytöllä. Muuntamon suurjännitekojeisto voi olla: kennokoteloitu kojeisto, jonka pääkojeet ovat: SF6-eristeinen kuormanerotin ja SF6-eristetty tai tyhjökatkaisija SF6-kaasueristeinen kojeisto rakenteeltaan: rengassyöttökojeisto ( RMU ) tai kennorakenteinen kompaktikojeisto. Jakelumuuntaja on normaalisti hermeettisesti suljettu ja öljyeristeinen. Muuntamon pienjännitekojeistoon voidaan sijoittaa: pääkojeeksi kuormankytkin tai kompaktikatkaisija, jonovaroke- tai kompaktikatkaisijalähtöjä ja mittaus-, omakäyttö- ja katuvalo-osa. ABB:n TTT-käsikirja
26 Muuntamoita koskevat normit ja määräykset IEC High voltage / low voltage prefabricated substations. IEC A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kv and up to and including 52 kv (1990). IEC Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear (1980). IEC Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (1985) and amendent 1 ( ). IEC Classification of degrees of protection provided by enclosures (1983). IEC Power transformers. STM A1-93 Sähköturvallisuusmääräykset (1993) Muuntamon suurjännitekojeistot Taulukko 13.5a. Tyypillisten suurjännitekojeistojen ominaisuuksia. SF6 eristeiset Koje/Ominaisuus Kennokoteloitu Kompaktirak. RMU Kuormanerotin x x x Varokekuormanerotin x x x Katkaisija - erillinen SF6-eristetty x - erillinen tyhjö x - kiinteä tyhjö x x Maadoituskytkimet - vakiona x x - valittavissa x SJ-mittaus x x Suojaus - varokkeet x x x - rele x x x Kaapelipäätteet - tavanomainen x - pistokepääte x x ABB:n TTT-käsikirja
27 Taulukko 13.5b. Suurjännitekojeistojen suoritusarvoja IEC mukaan. SF6- eristeiset Kennokoteloitu Kompaktirak. RMU Nimellisjännite kv Vaihtojännitelujuus kv Syöksyjännitelujuus kv Nimellistaajuus Hz Nimellisvirta A Katkaisukyky ka Max. sulakekoko A Terminen kestovirta ka Dynaaminen kestovirta ka Kytkentäkyky ka Kotelointiluokka - ulkoinen IP 2XC 3X 3X - sisäinen IP herm. herm. ABB:n TTT-käsikirja
28 Puistomuuntamot Taulukko 13.5c. Puistomuuntamot ja niiden ominaisuudet. ECOSAFE-muuntamo Ominaisuus MAXI MIDI MINI AIR MTB Suurjännitekojeisto - SF6-kojeisto x x x - ilmaeristeinen x Suurjännitemittaus x x Max.jakelumuuntaja kva x x kVA x x x kVA (CTMU-sarja) x Lämpenemisluokat - luokka 10 x x x x - luokka 20 x x x x - luokka 30 x x Asennustapa - maan pinnalle x x x x - osittain upotettu x x x x x Hoitotapa - ulkoa hoidettava x x x x - sisältä hoidettava x Julkisivumateriaali - maalattu teräslevy x x x x - pintalaudoitus x x x x - kivisirotemaalaus x x x x - tiiliverhous x - klinkkeriverhous x - betoni x Katto - harjakatto x x x x x - aumakatto x x x x x KUVA 13.5a. Betonielementtirakenteisen MTB-puistomuuntamon pääkaavio ja mittapiirros. ABB:n TTT-käsikirja
29 SF6-kojeistolla, suurin muuntaja 1600kVA (1000 kva) SF6-kojeistolla, suurin muuntaja 630kVA Ilman kojeistoa, suurin muuntaja 630 kva Ilmaeristeinen, suurin muuntaja 1000kVA Ilmaeristeinen, päättyvä, suurin muuntaja 1000kVA KUVA 13.5b. ECOSAFE-puistomuuntamoiden yleisimmät pääkaaviot ja mittapiirrokset. ABB:n TTT-käsikirja
30 Muuntamon pienjänniteosa Sekä puisto- että kiinteistömuuntamoissa käytetään pääkaavion, kojeiden ja rakenteiden suhteen hyvin pitkälle vakioituja pienjännitekojeistoja. Joustavuutta antaa: vaihtoehtoiset sovitteet, 2- tai 3-kennoinen kojeistoratkaisu, puistomuuntamossa integroituna pj-osana tai kiinteistömuuntamossa erillisenä keskuksena (leveydet 1540 tai 2145mm) ja oikosulku- ja kuormituskoestettu rakenne. Taulukko 13.5d. Pienjännitekojeiston suoritusarvot. Nimellisjännite V 500 Nimellisvirta A max Terminen kestovirta 1s ka max. 40 Dynaaminen kestovirta ka max. 100 Kotelointiluokka IP20 kwh kv ar KUVA 13.5c. Tyypillisen pienjännitekeskuksen pääkaavio Kiinteistömuuntamot Kiinteistömuuntamo muodostuu tehdasvalmisteisista, kiinteistön sähkötilassa yhteen liitettävistä erillisistä komponenteista. Niitä ovat mm.: suurjännitekojeisto (12-24kV), * suurjännitemittauskenno, * liitoskaapelointi jakelumuuntajalle, jakelumuuntaja, * muuntajakenno, * öljynkeräilyallas, pienjännitepääkeskus, * suurvirtajärjestelmä tai joustava liityntä muuntajalta pj-keskukselle, * magneettikenttien rajoitus joustavan liitynnän koteloinnilla (TESLASAFE). yliaaltojen suodatus ja loistehon kompensointi. ABB:n TTT-käsikirja
31 Yleisimpien lay-out-ratkaisujen vakioinnilla ja moduloinnilla kiinteistömuuntamon suunnittelu / toteutus yksinkertaistuu sekä nopeutuu. Muuntamokokoonpano määräytyy sen käyttötarkoituksen mukaan. Muuntamot jakautuvat sähkölaitoksen muuntamoihin tai asiakasmuuntamoihin. Seuraavat esimerkit on toteutettu moduulimitoitusperiaatteella. Moduuleissa on huomioitu muuntamokomponentin muuntamotilalle asettamat vaatimukset. Mikäli muuntamo asennetaan valmiin lattian päälle, tarvitaan kaapelikanava. Vaihtoehtona on moduulimitoitetut lattiaelementit, joita yhdistelemällä rakennetaan muuntamo korotetulle lattialle. Tyypillinen sähkölaitoksen muuntamo Toimii jakeluverkon osana ( sähkölaitoksen omistama ). Sisältää energian laskutusmittauksen pienjännitepuolella. KUVA 13.5d. Esimerkki sähkölaitoksen muuntamosta ( pohjapiirros ). Esimerkin muuntamokomponentit: Sj-kojeistona on SF 6 -eristeinen RMU tai kennokoteloitu vakiokojeisto ( max. 5 kennoa ). Tyypillinen jakelumuuntaja ( kVA ). Muuntajaliitynnät ovat kosketussuojaiset. Magneettikentän rajoitus toteutettu koteloimalla joustava liityntä. Vakioitu pj-keskus ( ks. kuva 13.5c ). Tyypillinen asiakasmuuntamo Asiakkaan hankkima ja omistama muuntamo. Energianmittaus suurjännitepuolella. Sisältää yhden tai useamman jakelumuuntajan. KUVA 13.5e. Esimerkki asiakasmuuntamosta ( yhdellä muuntajalla ). ABB:n TTT-käsikirja
32 Muuntamokomponentit yhden muuntajan esimerkissä: Sj-kojeistona on SF6-eristeinen RMU tai kennokoteloitu vakiokojeisto sekä sj-mittaus. Tyypillinen jakelumuuntajakoko on ( kva ). Magneettikentän rajoitus toteutettu koteloimalla joustava liityntä. Muuntajan liitokset ovat kosketussuojaiset. SJ-KOJEISTO- MODULI ( ) x 1200mm HOITOKÄYTÄVÄ- MODULI ( ) x 1200mm PJ-KOJEISTO-MODULI 400 x 2400mm PJ-KOJEISTO-MODULI 400 x 2400mm JAKELUMUUNTAJA- MODULI 1400 x 2400mm JAKELUMUUNTAJA- MODULI 1400 x 2400mm KUVA 13.5f. Esimerkki asiakasmuuntamosta ( kahdella muuntajalla ). Muuntamokomponentit kahden muuntajan esimerkissä: Sj-kojeistona on kennokoteloitu moduulikojeisto, joka sisältää sj-mittauksen. Tyypillinen jakelumuuntajakoko on ( kva ). Muuntajan liitokset ovat kosketussuojaiset. Asiakasmuuntamon pienjännitepuolella pääkeskusvaihtoehtoina ovat joko jonovarokelähdöillä toteutetut valmistajan vakioiratkaisut ( kuva 13.5c ) tai asiakaskohtaiset kennokeskusratkaisut Enintään 1000 V jakokeskukset Johdanto ABB Control Oy valmistaa keskuksia teollisuuden, sähkölaitosten ja rakentamisen tarpeisiin. Pienjännitekojeisto on enintään 1000 V kytkinlaitos, jossa on sähkön tuottamisessa, siirrossa, muuntamisessa tai muuttamisessa tarvittavia kytkin-, suoja-, ohjaustai valvontalaitteita. Keskuksien valmistuksessa noudatetaan eurooppalaisia EN- ja IEC-standardeja sekä kansallisia standardeja ja viranomaismääräyksiä soveltuvin osin. Euroopan yhteisön alueella standardoinnista vastaa CENELEC. Sen tehtävänä on jäsenmaitaan sitovien EN-standardien tuottaminen, joiden pohjana on yleensä vastaava IEC-standardi. Viimemainitut eivät ole jäsenmaita sitovia. CENELEC tekee tarpeen mukaan omiakin standardeja, jos IEC ei ole halukas tarvittavaa standardia laatimaan tai jos tarvittava EN-standardi poikkeaa huomattavasti vastaavasta IEC-standardista. Tällaisen standardin numero-osa on ko. EN järjestysnumero luvusta ylöspäin. ABB:n TTT-käsikirja
33 Perusstandardit ovat : SFS-EN IEC Jakokeskukset: Tyyppitestattujen ja osittain tyyppitestattujen keskusten vaatimukset SFS-EN IEC Jakokeskukset: Jakelukiskojärjestelmien erityisvaatimukset SFS-EN IEC Jakokeskukset: Kiinteistökeskusten erityisvaatimukset SFS-EN IEC Jakokeskukset: Työmaakeskusten erityisvaatimukset EN IEC Jakokeskukset: Kaapelijakokaappien erityisvaatimukset EN IEC Jakokeskukset: Muuntamoiden pienjännitekeskuksia koskevat erityisvaatimukset EN 50XXX ( standardin numero avoin ) Jakokeskukset: Tyhjien koteloiden erityisvaatimukset SFS-EN IEC Sähkölaitteiden kotelointiluokat ( IP-koodi ) EN Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts ( IK-code ) HD 528 S2 IEC A method of temperature-rise assesment by extrapolation for partially type-tested assemblies (PTTA) of low-voltage switchgear and controlgear. Technical report IEC Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Guide for testing under conditions of arcing due to internal fault Lisäykset Kaikkiin standardeihin tehdään jatkuvasti muutoksia ja ne on esitetty päästandardien liitteinä. Muut standardit ja määräykset Jakokeskuksien rakennetta ja koestusta koskevia lisämääräyksiä annetaan tarvittaessa Sähkötarkastuskeskuksen A-sarjan julkaisuissa, T-sarjan tiedonannoissa sekä KY-sarjan kiertokirjeissä. Tärkeimmät perusjulkaisut, jotka Kauppa-ja teollisuusministeriön päätöksellä ovat voimassa kokonaan tai rajoitetusti: A Sähköturvallisuusmääräykset, A Rakennusten sähköasennukset, A Sähkötyöturvallisuusmääräykset, T Lääkintätilojen sähköasennukset, T Valokaaripaineen huomioonottaminen sisäkytkinlaitoksissa ja muuntamoissa ja T Julkaisun A 2-94 soveltaminen sähkölaitteistojen korjaus-, laajennus- ja muutostöihin. Edellä mainittujen määräysten lisäksi voi olla teollisuusalakohtaisia standardeja. Näistä merkittävin on: PSK 1801 Prosessiteollisuuden jakokeskus. ABB:n TTT-käsikirja
34 Käyttöolosuhteet Kojeistot on suunniteltu käytettäviksi ns. normaaleissa ympäristöoloissa, jotka on määritetty seuraavasti: Sisäasennus Ympäristön lämpötila ei ylitä 40 o C eikä sen 24 h keskiarvo ylitä 35 o C, alaraja on 5 o C. Ilma on puhdasta eikä sen suhteellinen kosteus ylitä 50% maksimilämpötilassa 40 o C. Ulkoasennus Ympäristön lämpötila ei ylitä 40 o C eikä sen 24 h keskiarvo ylitä 35 o C, alaraja lauhkeassa ilmastossa on 25 o C ja arktisessa ilmastossa 50 o C. Suhteellinen kosteus voi olla 100% lämpötilan ollessa enintään 25 o C Likaantumisaste Pinta-ja ilmaväliarvot määritetään käyttöpaikan mikroympäristön likaantumisasteen mukaan. Likaantumisasteluokkia on neljä riippuen liikaantumisen sähkön johtavuudesta. Ellei toisin ole sovittu, teollisuussovellutusten keskukset on yleensä tarkoitettu käytettäväksi likaantumisasteen 3 ympäristössä. Sisäkäytön kiinteistökeskusten likaantumisasteena pidetään astetta 2, ellei valmistajan ja tilaajan kesken muutoin sovita. Materiaaliluokat puolestaan määräytyvät pintavirtakestävyysindeksin ( CTI ) arvojen perusteella. Taulukko 13.6a. Materiaaliluokat ja pintavirtakestävyysindeksi. Materiaaliluokka I Materiaaluokka II Materiaaliluokka IIIa Materiaaliluokka IIIb 600 CTI 400 CTI < CTI < CTI < Korkeus meren pinnasta Asennuspaikan korkeus ei normaalioloissa ylitä 2000 m. Suuremmissa asennuskorkeuksissa on tarkistettava keskuksen ilma - ja ryömintävälit sekä kuormitettavuus Erikoiset ympäristöolot Erikoisia ympäristöoloja ovat esim. taulukossa 13.6b esitetyt. Taulukko 13.6b. Erikoiset ympäristöolot. Ilmasto Ympäristö Vierasaineet Asennuspaikka Poikkkeava lämpötila Poikkeava kosteus Nopeat lämpötilan vaihtelut (kondensaatio) Liiallinen lämpösäteily Voimakkaat sähköja magneettikentät Alttius voimakkaalle iskulle ja tärinälle Pöly, savu, kaasut tai suolan aiheuttama epäpuhtaus, sienet ja pieneliöt Palovaaralliset tilat Räjähdysvaaralliset tilat Poikkeava asennuspaikan korkeus Erikoisten ympäristöolojen asettamista vaatimuksista sovitaan valmistajan ja käyttäjän / tilaajan kesken erikseen. ABB:n TTT-käsikirja
35 Sisäinen osastointi Jakamalla keskus väliseinillä tai suojuksilla erillisiin suojattuihin tiloihin parannetaan kosketussuojausta toisiin tiloihin ja toimintayksiköihin nähden sekä minimoidaan valokaaren syttymisriskiä sekä rajataan mahdollista vika-aluetta. Valmistajan ja käyttäjän/tilaajan kesken sovitaan sisäisen osastoinnin muodosta, jotka ovat seuraavat: Taulukko 13.6c. Jakokeskusten osastointimuodot Kotelointiluokat ( IP koodi ) Kotelointiluokan tunnus ilmaistaan IP-koodilla ( Internal Protection ). IP-kooodi on esim. muotoa IP23CH. Ensimmäinen tunnusnumero, vaarallisten osien kosketussuojaus ja suojaus vierailta esineiltä ja pölyltä ilmaisee, että kotelointi suojaa ihmisiä koskettamasta vaarallisia osia, estäen tai rajoittaen ihmiskehon osan tai ihmisen pitämän esineen sisääntunkeutumisen sekä että kotelointi suojaa laitetta vieraiden esineiden ja pölyn sisääntunkeutumiselta. Toinen tunnusnumero: vesisuojaus ilmaisee kotelointiluokan, jonka mukaisella koteloinnilla estetään veden haitallinen sisääntunkeutuminen. Taulukko 13.6d. Kotelointiluokan tunnusnumerot. Ensimmäinen tunnusnumero Toinen tunnusnumero 0 Suojaamaton 0 Suojaamaton 1 Suojattu halkaisijaltaan yli 50 mm vierailta esineiltä 1 Suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä 2 Suojattu halkaisijaltaan yli 12,5 mm vierailta esineiltä 2 Suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä, kun kotelointi on kallistettuna 15 asti 3 Suojattu halkaisijaltaan yli 2,5 mm 3 Suojattu satavalta vedeltä vierailta esineiltä 4 Suojattu halkaisijaltaan yli 1,0 mm 4 Suojattu roiskuvalta vedeltä vierailta esineiltä 5 Pölysuojattu 5 Suojattu vesisuihkulta 6 Pölytiivis 6 Suojattu voimakkaalta vesisuihkulta 7 Suojattu lyhytaikaisen veteen upottamisen vaikutuksilta 8 Suojattu jatkuvan veteen upottamisen vaikutuksilta ABB:n TTT-käsikirja
36 Kotelointiluokan lisäkirjain: vaarallisten osien kosketussuojaus on vapaaehtoinen ja sitä käytetään vain, jos todellinen kosketussuojaus on parempi kuin ensimmäisellä tunnusnumerolla esitetty tai, jos vain vaarallisten osien kosketussuojaus ilmoitetaan ja ensimmäinen tunnusnumero on korvattu kirjaimella X. Laitekohtaisissa standardeissa täydentävä tieto voidaan ilmaista toista tunnusnumeroa tai lisäkirjainta seuraavalla täydennyskirjaimella. Yleisenä suosituksena on, että kojeiston kotelointiluokka ilmoitetaan vapaaehtoisella, jännitteisten osien kosketussuojauksen ilmaisevalla lisätunnuksella varustettuna, esim. IP34D. Oheisessa taulukossa lueteltuja täydennyskirjaimia saa käyttää vain taulukossa annetuissa merkityksissä. Taulukko 13.6e. Kotelointiluokan täydennyskirjaimet. Lisäkirjain ( vapaaehtoinen ) Täydentävä kirjain ( vapaaehtoinen ) A Kosketussuojattu nyrkiltä H Suurjännitelaite B Kosketussuojattu sormelta M Laitteen vesisuojaus on koestettu laitteen liikuteltavien osien liikkuessa C Kosketusuojattu työkalulta S Laitteen vesisuojaus on koestettu laitteen liikuteltavien osien ollessa paikoillaan D Kosketussuojattu langalta W Laite on sopiva käytettäväksi erikseen määritellyissä sääolosuhteissa ja se on varustettu lisäominaisuudella tai käsittelyllä Avorakenteisia keskuksia ei Suomessa sallita edes sähkötilassa heikon käyttö- ja työturvallisuuden vuoksi. Suositellaan, että muidenkin kuin kiinteistökeskusten ( SFS-EN ) mukaisten keskusten kotelointiluokka on kuivissa sisätiloissa vähintään IP 20 C Tyyppitestit Kojeistoille suoritettavat koestukset on määritetty standardissa SFS-EN Tyyppitestattaville ( TTA ) ja osittain tyyppitestattaville ( PTTA ) keskuksille tehtävien tarkastusten ja testien luettelo on esitetty oheisessa taulukossa. ABB:n TTT-käsikirja
37 Taulukko 13.6f. Keskuksille tehtävien tarkastusten ja testien luettelo. Tarkistettava ominaisuus Tyyppitestattu keskus Osittain tyyppitestattu keskus Lämpemeneminen Jännitekestävyys Oikosulunkestävyys Suojamaadoituspiirin tehokkuus Keskuksen suojajohdinliittimen ja jännitteelle alttiin osan välinen suojamaadoitusyhteys Suojamaadoituspiirin oikosulunkestävyys Lämpenemistesti ( tyyppitesti ) Jännitekestävyystesti ( tyyppitesti ) Oikosulunkestävyyden testaus Suojamaadoituksen tehokkuuden tarkastus tai resistanssin mittaus ( tyyppitesti ) Suojamaadoituspiirin oikosulunkestävyyden testaus Lämpenemistesti tai ekstrapolointi tyyppitestatusta keskuksesta Jännitekestävyystesti taikka eristysresistanssin tarkastus Oikosulunkestävyyden testaus tai ekstrapolointi samanlaisesta tyyppitestatusta keskuksesta Suojamaadoituksen tehokkuuden tarkastus tai resistanssimittaus Suojamaadoituspiirin oikosulunkestävyyden testaus tai suojamaadoituspiirin mitoituksen ja asennuksen tarkistus Ilma- ja pintavälien tarkastus Ilma-ja pintavälit Ilma-ja pintavälien tarkastus ( tyyppitesti ) Mekaaninen toiminta Mekaanisen toiminnan Mekaanisen toiminnan tarkastus ( tyyppitesti ) tarkastus Kotelointiluokka Kotelointiluokan tarkastus Kotelointiluokan tarkastus ( tyyppitesti ) Johdotus, sähköinen toiminttuksen Keskuksen ja sen johdo- Keskuksen ja sen johdo- tarkastus tarvittaessa tuksen tarkastus ja tarvit- sähköisen toiminnan testaus taessa sähköisen toiminnan ( kappaletesti ) testaus Eristys Jännitetesti ( kappaletesti ) Jännitetesti tai eristysresistanssin mittaus Kosketussuojaukset Kosketussuojauksien ja suojamaadoituspiirien Kosketussuojauksien sähköisen tarkastus jatkuvuuden tarkastus ( kappaletesti ) Eristysresistanssi Eristysresistanssin tarkastus ellei jännitestejä ole tehty Taulukossa mainittujen testien lisäksi tuotekohtaisesti voi olla lisätestejä esim. mekaanisen kestoisuuden osalta Valokaarioikosulkukestoisuus Valokaaroikosulkukestoisuuden toteamien ei kuulu ns. pakollisiin tyyppitesteihin. Testien suorittamisesta teknisen raportin IEC mukaisesti sovitaan valmistajan ja käyttäjän kesken erikseen. Sähkötarkastuskeskuksen tiedonannossa T on annettu suositukset siitä, kuinka valokaarioikosulun painevaikutus otetaan huomioon sisäkytkinlaitosten ja sisällä olevien muuntamotilojen rakenteiden mitoituksessa. ABB:n TTT-käsikirja
38 Sähkömagneettinen yhteensopivuus Lopullisia keskuksia ei vaadita EMC-testattaviksi häiriönsiedon eikä häiriönpäästön osalta, jos keskuksen laitteet ja komponentit on suunniteltu seuraten asianmukaisia tuotestandardeja tai yleisiä EMC-standardeja ja asentaminen ja keskuksen sisäinen johdotus tehdään laitteiden ja komponenttien valmistajien ohjeita noudattaen. Yleisesti keskukset, joissa ei ole elektroniikkaosia sisältäviä piirejä, eivät ole arkoja normaaleille sähkömagneettisille häiriöille, eivätkä näin ollen vaadi häiriösietotestausta. Häiriöpäästöjen taajuus, taso ja seuraukset katsotaan osaksi pienjänniteasennusten normaalia sähkömagneettista ympäristöä, jolloin sähkömagneettista häiriönpäästöä koskevat vaatimukset katsotaan tämän vuoksi täytetyksi Oikosulkukestoisuus Keskukselta vaadittava oikosulkukestoisuus määräytyy käyttöpaikalla esiintyvän suurimman oikosulkuvirran mukaan. Tämä virta voidaan useinkin määrittää riittävän tarkasti keskusta syöttävän muuntajan nimellistehon ja toisiojännitteen mukaan. Taulukko 13.6g. Muuntajien nimellis- ja oikosulkuvirrat eri jännitteillä. S n I n /A Z k / % I k / ka U n / V U n / V U n / V 410 V 525 V 710 V (kva) S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S ,525 tai 710 V on muuntajan nimellistoisiojännite tyhjäkäynnissä S n = muuntajan nimellisteho S1 = häviösarja 1 ( normaalit häviöt ) I n = muuntajan nimellistoisiovirta S2 = häviösarja 2 ( alennetut tyhjäkäyntihäviöt ) Z k = muuntajan oikosulkuimpedanssi S3 = häviösarja 3 ( alennetut kuormitushäviöt ) I k = muuntajan oikosulkuvirta Mikäli keskuksessa on moottorikuormaa yli 30% kokonaistehosta on otettava huomioon sen oikosulkuvirtaa lisäävä vaikutus. Oikosulkuvirran huippuarvo saadaan kertomalla tehollisarvo taulukon 13.6h mukaisella kertoimella. Siihen liittyy huomautus, että erityisissä olosuhteissa esim. muuntajan tai generaattorin läheisyydessä voi tehokerroin saavuttaa pienempiä arvoja, jolloin prospektiivisen virran huippuarvo voi tulla rajoittavaksi arvoksi oikosulkuvirran tehollisarvon suhteen. IEC:n oikosulkuvirran laskentaperusteet edellyttävät moottorien syöttämän oikosulkulisätehon huomioimista tehollisarvon määrityksessä. On kuitenkin todettu, että käytännössä vaimennukset kumoavat yleensä moottoreiden syöttämän lisätehon ABB:n TTT-käsikirja
39 Taulukko 13.6h. Oikosulkuvirran huippuarvon ja tehollisarvon välinen riippuvuus. Oikosulkuvirran tehollisarvo cos n I 5 ka 5 ka < I 10 ka 10 ka <I 20 ka 20 ka <I 50 ka 50 ka <I 0,7 0,5 0,3 0,25 0,2 1,5 1,7 2 2,1 2,2 Pienjännitekeskuksen valinnassa ja suunnittelussa on varmistuttava siitä, että pääpiirin syöttöyksikön, kiskoston ja lähtöyksiköiden oikosulkukestoisuus on riittävä ja kojeet on tarvittaessa suojattu oikosulkuvirtaa rajoittavilla laitteilla Tasoituskertoimet Syöttökenttien ja kiskoston mitoituksessa voidaan käyttää oheisen taulukon mukaisia tasoituskertoimia. Taulukko 13.6j. Nimelliset tasoituskertoimet. Pääpiirien lukumäärä 2 ja 3 4 ja Tasoituskerroin k 0,9 0,8 0,7 0, Kennokeskus MNS Käyttöalue MNS on modulaarinen enintään 1000 V ac ja 1500 V dc sähkön jakeluun tarkoitettu kennokeskusjärjestelmä käsittäen seuraavat sovellutusalueet. Taulukko 13.6k. MNS keskusten käyttöalueet. Jakelukeskukset Erikoiskeskukset Ohjauskeskukset Raskas pääkeskus Raskas moottorikeskus Kevyt moottorikeskus Muuntamon pääkeskus Tasasähkökeskus Loistehon kompensointi Yliaaltojen suodatus Laivakojeistot Rele- ja automatiikkakeskus Ohjaustaulu ja kaappi ABB:n TTT-käsikirja
40 KUVA 13.6a. MNS kennokeskus. Tekniset arvot Nimelliseristysjännite U i 1000 V Nimelliskäyttöjännite U e 690 V Nimellistaajuus f 50/60 Hz Nimellinen syöksykestojännite U imp 8 kv Nimellisvirta I e kokoojakiskosto 5000 A pystysyöttökiskosto 1800 A Terminen nimelliskestovirta I cw kokoojakiskosto 100 ka,1s pystykiskosto 80 ka,1s Dynaaminen nimelliskestovirta I pk kokoojakiskosto 250 ka pystykiskosto 176 ka Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta I cf 100 ka Eristysresistanssi > 10 MΩ Kotelointiluokka IP31... IP 54 Valokaarioikosulkukestoisuus 50 ka,300 ms Osastointimuoto Form 2...Form 4 Tärinäkestoisuus 5 pulssia resonanssialue 1-35 Hz kiihtyvyys 5 m/s 2 Kiskojärjestelmä TN-S L1,L2,L3, N, PE IT L1,L2,L3, PE TN-C-S L1,L2,L3, PEN ABB:n TTT-käsikirja
41 Runkorakenne Runkorakenne koostuu ruuvikiinnitteisistä C-profiileista ja peitelevyistä. Modulaarisen rakenteen ulkomitat ovat standardin DIN ja reijitysmoduli standardin DIN mukaisia. Sähköstaattisesti maalattujen polyesteripintojen värisävy on RAL Materiaalina käytetään sinkittyä teräslevyä. Ovet ovat tilakohtaisia tai koko kennon korkuisia ja ne varustetaan yhdestä pisteestä ohjattavalla lukitusmekanismilla. Aukeava kattoluukku mahdollistaa valokaaripaineen purkautumisen ulos. Mekaaninen rakenne kestää valokaarioikosulun aiheuttamat painerasitukset sekä tärinästä johtuvat kestorasitukset, joita syntyy mm. laivakäytöissä ja maanjäristyksen aikana. Kennomitat Taulukko 13.6l. MNS keskusten mitat. Korkeus / mm Leveys / mm Syvyys / mm ,600,800,1000, ,600,800,1000 Tilajaottelu MNS-kojeisto on jaettu erillisiin koje-, kiskosto- ja kaapelitiloihin. Keskukset voidaan kalustaa myös kaksipuoleisesti. Tilojen välinen kotelointiluokka on IP 2X ja rakenne täyttää luokan Form 4 vaatimukset. Kaapelikenttä Erillinen kaapelikenttä mahdollistaa kaapeloinnin joko ylhäältä tai alhaalta. Normaalisti kaapelikenttä on erotettu läpivientiväliseinällä kojetilasta. Pohja- ja kattolevyt on varustettu tarvittavilla kaapeliläpivienneillä. Kaapelikenttä voi olla myös yhteinen kahdelle kentälle. Kaapelikentässä ei ole kosketussuojaamattomia jännitteisiä osia tai kojeita. Lähtevien kaapeleiden PE-johdin liitetään kaapelikentässä olevaan PE-kiskoon. Kokoojakiskosto Kokoojakiskosto sijaitsee kojeiston takaosassa. Tämä mahdollistaa kiskostolle paremman kuormitettavuuden ja valokaaren vapaan etenemisen keskuksen päätyyn. Huoltotöiden helpottamiseksi ja valokaarivaurion rajaamiseksi mahdollisimman vähäiseksi kokoojakiskosto on erilliskoteloitu yli 800 A keskuksissa ja varustettu kojekenttään päin valokaaritiiviillä läpivienneillä. Kiskosto voidaan toteuttaa myös 2-kiskojärjestelmänä, jolloin IIkiskosto sijaitsee I-kiskoston alapuolella. Kiskomateriaali on alumiinia tai kuparia. Toimituksissa kiskosto on normaalisti kuljetusyksikön pituinen. Jatkosliitokset sijaitsevat kaapelikentässä, mistä käsin liitokset ovat termokuvattavissa ja jälkikiristettävissä. N-ja PE-kiskosto sijaitsee keskuksen alaosassa. Pystysyöttökiskosto F-kiskosto, kiinteiden lähtöyksiköiden pystykisko: Kiskostoon lähtöyksiköt liitetään pyörimättömillä pulttiliitoksilla. Kiskomateriaalina käytetään alumiinia tai kuparia. Kiskosto sijaitsee samassa tilassa kuin kokoojakiskosto. Pää osin liitokset ovat termokuvattavissa ja jälkikiristettävissä. W-kiskosto, ulosvedettävien lähtöyksiköiden pystykisko: Kiskostoon lähtöyksiköt liitetään hopeoidulla plug-in-liitoksella, jotka on erotettu toisistaan kosketussuojaisesti. Lähtöyksikkö poistettuna kiskosto täyttää IP 20 kotelointiluokan vaatimukset. W-kiskosto sijaitsee eristeainekotelossa ja muodostaa samalla valokaarivapaan vyöhykkeen. Tila on erotettu kokoojakiskotilasta. Kiskomateriaali on tinattua kuparia. ABB:n TTT-käsikirja
42 Syöttöyksiköt Syöttöyksikön kautta tapahtuu sähköenergian syöttö kojeistoon. Syöttöyksikön tehtävänä on suojata kojeistoja sekä kytkeä ja erottaa se muuntajista. Muuntajaliityntä syöttökenttään suoritetaan kaapeleilla tai kiskosillalla. Syöttöliityntä voi tapahtua joko ylhäältä tai alhaalta. Keskuksen pääpiirin erottamiseen ja luotettavan avausvälin muodostamiseen käytetään kuormankytkintä tai tehokatkaisijaa. Keskuksen oikosulkusuojaus kuormankytkintä käytettäessä toteutetaan erillisellä releellä, joka laukaisee keskijännitepuolen katkaisijan. Erillistä relettä käytettäessä myöskin kiskosilta voidaan suojata sijoittamalla virtamuuntajat kiskosillan alkupäähän. Tehokatkaisija voi olla ns. kompaktikatkaisija tai vaunurakenteinen ilmakatkaisija, joilla toteutetaan ylivirtalaukaisu, oikosulkulaukaisu ja katkaisijan kauko-ohjaus. Isomax- kompaktikatkaisija on varustettu termomagneettisella tai elektronisella suojareleellä ja sen nimellisvirta on enintään 1600 A. EMAX- ilmakatkaisijan suurin nimellisvirta on 6300 A, ja katkaisijassa käytetään elektronista relettä. Vaunukatkaisijan liike tapahtuu suljetun oven takana ja käyttötoimenpiteet voidaan suorittaa ovia avaamatta. Työmaadoitus Keskuksen nimellisvirran ollessa yli 800 A tai jos on olemassa takajännitevaara, varustetaan keskus työmaadoituslaitteella, jona toimii maadoituskytkin OETL. Työmaadoituskytkin on lukittavissa riippulukolla maadoitusasentoon. Maadoituskytkin lukitaan pääkojeeseen joko mekaanisesti tai sähköisesti. Apulaitteet Syöttöyksikköön liittyvät apulaitteet sijoitetaan pääkojetilasta erotettuun apulaitekenttään tai apulaitetilaan. Apulaitteita ovat kiinteä valokaarisuoja, maasulun valvontarele, ylivirtarele, ohjausjännitemuuntaja, energianmittaus, virran- ja jännitteenmittaus. Loistehon kompensointi Keskitetty kompensointi voidaan sijoittaa myös pääkeskukseen. Kompensointiin käytetään loistehonsäätimellä varustettuja automatiikkaparistoja. Kalustustapa Keskuksen syöttö- ja lähtöyksiköt voidaan asentaa joko kiinteästi, ulosotettaviksi tai ulosvedettäviksi. Yleisesti teollisuuskojeistot toteutetaan ns. yksikkölähtöperiaatteella, jossa kukin yksikkö sijaitsee oman oven takana. Kevyessä teollisuudessa ja alakeskuksissa saman oven takana voi olla useampi lähtö tai kalustustapa on keskitetty, jolloin saman tason komponentit kootaan yhteen ryhmiksi, jotka sijaitsevat omissa tiloissaan. Kiinteä kalustustapa ( F ) Kiinteässä kalustustavassa lähtöyksikön kojeet asennetaan kiinteästi. Yksikön vaihtaminen voidaan suorittaa vain keskuksen ollessa jännitteetön. Riviliittimet ja ohjauspiirin kojeet ovat helposti luokse päästävissä. Syötön navat on kosketussuojattu ja varustettu aukoilla liitosten termokuvaamiseksi. Rakenne täyttää osittaisen kosketussuojauksen vaatimukset ja kaikki käyttötoimenpiteet voidaan suorittaa kojetilan ulkopuolelta. Ulosotettava kalustustapa ( R ) Ulosotettavassa kalustustavassa lähtöyksikkö on varustettu liityntäkoskettimilla, mikä mahdollistaa yksikön vaihtamisen kosketusuojaisen kiskoston ollessa jännitteinen. Lähtöyksikön kaapeliliitynnät ovat kiinteitä. Ohjausjännitepiirissä on kiinteästi keskukseen asennettu pistokeliitin. Yksikkölähdön saa vaihtaa vain sähköalan ammattilainen. ABB:n TTT-käsikirja
43 Ulosvedettävä kalustustapa ( W ) Ulosvedettävässä kalustustavassa lähtöyksikön kojeet asennetaan ulosvedettävään kasettiin. Yksikkö voidaan vaihtaa tai yksiköitä voidaan lisätä normaalina käyttötoimenpiteenä keskuksen ollessa jännitteinen. Kaikkien piirien johtimet kytkeytyvät lähtöyksikköön pistokoskettimilla. Käyttö-, koestus- ja erotustoiminnot toteutetaan kannessa olevalla ohjausmekanismilla lähtöyksikköä liikuttamatta. Yksikön ollessa poistettuna on tila kosketussuojainen muihin tiloihin nähden. Kojevalinnat Alakeskuslähdöt ja moottorilähtöjen kojevalinnat perustuvat sekä sulakkeelliseen että sulakkeettomaan teknologiaan. Moottorilähtöjen kojevalinta toteuttaa käyttölaitteiden ja ylikuormitussuojien välisen suojauskoordinaatioluokan 2 vaatimukset. Moottorilähdöt mitoitetaan normaalisti AC 3 käyttöluokan ja 1 milj. toiminnan mukaan. Moottorilähdössä etukoje voi olla kytkinvaroke, automaattikatkaisija tai moottorisuojakytkin. Mikäli vaaditaan säädettäviä ominaisuuksia, moottorilähdöt toteutetaan tajuusmuuttajatekniikalla. Myöskin pehmokäynnistimien käyttö on mahdollista. Moottorilähtöjen vakiokytkennät Moottorikeskusten vakiokytkennät on esitetty julkaisussa SFS-käsikirja 16. Vakiokytkennät eivät muodosta valmista tyyppikaaviosarjaa, vaan niiden avulla suunnittelija muodostaa kullekin rakennuskohteelle tai yritykselle sopivat tyyppikaaviot sekä niistä lähtökohtaiset piiri- ja johdotuskaaviot. Älykkäät moottoriohjaimet Integroitu suojaus-, valvonta- ja mittaus- ja ohjausjärjestelmä INSUM korvaa perinteiset yksittäiset komponentit. INSUM kommunikoi korkeamman tason järjestelmien kanssa sarjaliikenneväyläliitännöin. Järjestelmä lisää joustavuutta, antaa paremman suojauksen, säästää johdotuskustannuksissa, vähentää suunnittelun ja projektihallinnan tarvetta, parantaa turvallisuutta sekä säästää tilaa. INSUM järjestelmään kuuluu käyttö- ja näyttöyksikkö (BAG), johon voidaan kytkeä 32 mittaus- ja ohjausyksikköä (MSG). Virtamuuntajien avulla varmistetaan riittävä galvaaninen erotus. Taulukko 13.6m. INSUM järjestelmän ominaisuudet. Suojaus Käyttö Lisäominaisuudet Ylivirtasuojaus Jumisuoja Vaihevahti Alikuorman indikointi Maasulun valvonta Termistorisuojaus Käytön valinta ja parametrisointi Turvalukitukset Jälleenkytkennän esto Kytkentämäärälaskuri Käyttötuntilaskuri Virran, jännitteen mittaus Huoltoväli-indikointi Automaattinen käynnistys ja käynnistyksen porrastus Syöttöhäiriön valvonta Henkilöturvallisuus MNS-kojeiston käyttöturvallisuus on korkeaa luokkaa. Kytkinlaitteita voidaan ohjata kojeiston ulkopuolelta, oven takana käyttötoimenpiteenä käsiteltävien laitteiden ympäristössä olevat jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta, asentonäytöt ja merkinnät ovat luotettavia ja ulosvedettävien yksiköiden erotusasennot ovat suljetun oven takana. Lisäksi syöttöyksikköön liittyvät apulaitteet on sijoitettu pääkojetilasta erotettuun apulaitekenttään tai apulaitetilaan. Passiiviseen turvallisuusajatteluun kuuluu lisäksi kojeistossa toteutettu sisäinen osastointi sekä erilaiset kosketussuojausratkaisut. Luokan Form 4 osastointi mahdollistaa yksittäis- ABB:n TTT-käsikirja
44 ten kojeyksiköiden kaapeloinnin keskuksen ollessa jännitteinen sekä rajaa valokaarivaurion leviämistä ja sen haittavaikutuksia. Lisäksi ulos vedettäessä kalustuksessa vaihekohtaisesti eristetty pystykiskosto muodostaa valokaarivapaan vyöhykkeen. Aktiivisessa turvallisuudessa pyritään vian nopeaan erottamiseen. Riittävän valokaariturvallisuuden varmistamiseksi on pyrittävä enintään 100 ms laukaisuaikaan. Nopea valokaarisuojaus on toteutettavissa virtaa rajoittavilla kojeilla ja/tai valokaarireleistyksellä. MNS kojeiston valokaarioikosulkestoisuus 50 ka, 300 ms on varmistettu teknisen raportin IEC 1641 mukaisin koestuksin. Vapaata purkausta varten keskuksen taakse on jätettävä vähintään 100 mm tila, kun oikosulkuvirta on yli 30 ka, pienemmillä virroilla riittää 50 mm purkaustila. Keskuksen yläpuolella on oltava vapaata tilaa 500 mm. Käyttövarmuus MNS on täydellisesti tyyppitestattu standardin SFS EN mukaisesti. Lisäksi kojeistolle on suoritettu asianmukaiset valokaarioikosulkukokokeet sekä maanjäristyksessä että laivakäytössä syntyvien tärinöiden kestokokeet. Moottorilähtöpiiri on koestettu vastaamaan koordinaatioluokan 2 vaatimuksia. Kiskoston ja lähtöyksikön välinen johdotus täyttää vahvistetun eristyksen vaatimukset. Kojeistotilat Keskukset asennetaan ensisijaisesti sähkötilaan, joka täyttää standardin PSK 2002 vaatimukset. Tilan suunnittelussa on otettava huomioon, ettei tilassa esiinny kondensoitumista, ilma on puhdasta eikä sisällä korrodoivia kaasuja tai muita epäpuhtauksia. Tilan lämpötila on enintään 30 C. Keskuksen keskimääräinen häviöteho on 0,3...0,5 % keskuksen läpimenevästä tehosta tai korkeintaan syöttävän muuntajan kuormitushäviöiden suuruinen Kiskosillat MDY-kiskosiltajärjestelmä on tarkoitettu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeistoosien välillä. KUVA 13.6b. MDY kiskosilta. ABB:n TTT-käsikirja
45 Tekniset arvot Nimelliseristysjännite U i 1000 V Nimelliskäyttöjännite U e 693 V Nimellisvirta I e A Terminen nimellisvirta I cw ka Dynaaminen nimelliskestovirta I pk ka Kotelointiluokka IP20...IP54 Rakenne Kiskosillan itsekantava rakenne on toteutettu pitkittäisillä alumiiniprofiileilla, jotka toimivat samalla maadoituskiskona. Alumiinista tai kuparista valmistetut virtakiskot on päällystetty PVC-muovieristeellä. Eristyksen ansiosta oikosulun syntyminen vaiheiden välillä ja maadoitettuihin osiin on estetty. Kiskosilta voidaan liittää kojeistoon sekä ylhäältä että alhaalta. Eri huonetilojen välinen palo-osastointi toteutetaan läpiviennillä, jonka paloluokka on A 60 tai A Kiinteistökeskukset Kiinteistöjen sähkönjakelulla ymmärretään sitä osaa sähköhuollosta, jolla huolehditaan rakennusten energianjakelusta, valaistuksesta ja ilmastoinnista. Virtaa jakavan sähkölaitoksen jakeluverkko yhdistetään liittymisjohdolla jakokeskukseen, jonka käyttötarkoituksen mukainen nimitys on pääkeskus. Pääkeskukselta sähköverkko haarautuu nousukeskuksiin ja edelleen monimittarikeskuksiin tai ryhmäkeskuksiin. Rakennuksen koosta ja käyttötarkoituksesta riippuen saattaa jakeluperiaate olla toisenlainen. Niinpä pienkiinteistöissä on yleensä vain yksi keskus, joka on yhdistetty pää-, ryhmä- ja mittauskeskus. Käyttötarkoituksen mukaisina niminä ovat pää- ja ryhmäkeskukset, erilaiset ohjaus-, mittaus-, säätö- ja hälytyskeskukset. Käyttötarkoituksen mukaisen jaottelun lisäksi voidaan jakokeskukset ryhmitellä myös niiden rakenteen perusteella. Keskuksen asennuspaikan tilaluokitus määrittää keskuksen kotelointiluokan. Kuivan tilan keskuksissa kotelointiluokaksi riittää yleensä IP20. Kuitenkin kiinteistökeskuksissa kotelointiluokan tulee olla vähintään IP2XC. Kosteissa tiloissa kuten ulkona, kasvihuoneissa, eläinsuojissa, pestävissä tiloissa, keskuksien kotelointiluokan tulee olla IP 21...IP34. Kun laite on jatkuvasti tai pitkäaikaisesti alttiina usealta suunnalta roiskuvalle nesteelle kuten vedelle, syövyttävälle kaasulle tai palavalle nesteelle, on käytettävä vähintään suihkuvedenpitävää ( IP55 ) kotelointiluokkaa. Tietyissä olosuhteissa voi esiintyä pölyä ja likaa, joka sisään tunkeutuessaan heikentää jäähtymistä. Mikäli pöly on esim. johtavaa metallipölyä, on oikosulun vaara ilmeinen. Haittojen eliminoimiseksi tulisi keskusten olla pölysuojaisia ( IP 5X ) tai pölynpitäviä (IP6X). Standardissa SFS-EN annetaan lisävaatimukset kiinteästi asennettaville sisäasennukseen tarkoitetuille tyyppikoestetuille jakokeskuksille ( TTA ), joissa on suojalaitteita. Jakokeskukset on tarkoitettu käytettäviksi kotitalouksissa tai muissa sellaisissa paikoissa, joihin sähköalaa taitamattomat henkilöt voivat päästä käyttämään niitä. Erilliskotelot Yksittäisten koteloiden perusvaatimukset ja niiden toteamiseksi tarpeelliset testausmenetelmät annetaan standardissa EN 5XXXX käsittäen mekaaniset kokeet ja korroosiosuojauksen koestukset. Keskuksen koteloinnin mekaaninen kestoisuus voidaan iskunkestävyyden osalta ilmoittaa standardin EN mukaisella IK-koodilla. Keskukset ovat joko metalli- tai eristeainekoteloituja, rakenteeltaan kotelokeskuksia tai kosketussuojaisia kehikkokeskuksia. Rakennemateriaalina on useimmiten sinkitty te- ABB:n TTT-käsikirja
46 räslevy, ruostumaton sinkkipainevalu, polykarbonaatti, ABS-muovi, lasikuituvahvisteinen polyesteri. Kalustusperiaatteet Erityisesti installaatiokeskuksissa on keskitetty kalustustapa yleinen. Ylivirtasuojat sijoitetaan omiin tiloihinsa, ja tarvittaessa kontaktorit, lämpöreleet apu- ja erikoisreleet jne. omiin tiloihinsa sekä ulkopuolisten johtimien liittimet asennetaan keskuksen ylä- tai alaosaan, jolloin kaapelikenttää ei tarvita. Esisuunniteltuja sovitteita ovat mm. johdonsuoja-automaattisovitteet, tulppavarokesovitteet, kahvavarokesovitteet, kontaktorisovitteet, mittaussovitteet, kytkinvarokesovitteet, kisko- ja haaroitussovitteet. Isovirtaiset pääkeskukset ovat yleensä kennokeskuksia, joissa kalustus toteutetaan yksikkölähtöperiaatteella. Kalustuksessa kuhunkin lähtöön kuuluvat kojeet, kuten varokkeet, kontaktorit, lämpöreleet, apu- ja erikoisreleet jne. sijoitetaan yhteiselle asennuslevylle siten, että asennuslevyn kojeet ja kannessa olevat kojeet muodostavat oman ns. yksikkölähdön. Keveissä kennokeskuksissa yksikkölähdöt ovat usein siivusovitteita, joita on asennettu useampia saman oven taakse. Tekniset arvot Taulukko 13.6n. Kevytkeskusten tekniset arvot. Tekniset arvot MLY MS PaiKos PaiBox Nimelliseristysjännite U i Nimelliskäyttöjännite U e Nimellistaajuus f Nimellinen syöksykestojännite Nimellisvirta I e Termiminen nimelliskestovirta I cw Dynaaminen nimelliskestovirta I pk Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta I cf Kotetelointiluokka Värisävy 1000 V 400V,690V 50 Hz 8 kv A 5-32 ka 7,5-72 ka 50 ka IP44,IP54 RAL V 400 V,690 V 50 Hz 8 kv A ka ka 50 ka IP 44,IP 55 RAL V 50 hz 8 kv A 5-25kA 7,5-67kA 50 ka IP30 RAL V,690V 50 Hz 8 kv A 5-16 ka kA 50 ka IP 44-IP67 RAL 7032 ABB:n TTT-käsikirja
47 KUVA 13.6c. MLY keskus. KUVA 13.6d. MS keskus. KUVA 13.6e. PaiBox keskus. KUVA 13.6f. PaiKos keskus. ABB:n TTT-käsikirja
48 Kotelokeskukset MLY ja PaiKot Teräslevykoteloitu MLY ( PaiKot ) keskusjärjestelmä soveltuu käytettäväksi sekä installaatioalueella että teollisuuden vaativissa käyttöolosuhteissa sekä sisällä että ulkona. Tarvittaessa keskuksen sinkitystä levystä valmistetut osat maalataan. Keskuskotelot voidaan myös valmistaa ruostumattomasta teräksestä. Kotelo ja kennokeskusjärjestelmän keskukset kootaan koteloista ( ruuhista ), joita on kolmea leveyttä: 300 mm, 450 mm ja 600 mm, jotka jaetaan välilistoilla ja ovilla 250 mm:n modulikerrannaisiin tiloihin. Kotelojärjestelmän kokonaissyvyys on 245 mm. Keskusrakenne on itsekantava ja se voidaan kiinnittää seinään tai lattiaan. Keskus voidaan varustaa erillisellä kaapelikentällä, joka on IP 20-suojainen muihin tiloihin nähden. MLY-kojeisto soveltuu myös kevyeksi kennokeskukseksi käsittäen pää- ja alakeskukset mootto-rikeskukset, rele- ja logiikkakeskukseksi, ryhmäkeskukseksi sekä ohjauskeskukseksi sekä -koteloksi. Kotelokeskuksessa kalustustapa on kiinteä perustuen yksikkö- tai siivusovitteisiin tai keskitettyyn kalustustapaan. Teräslevykotelojärjestelmä MS MS-kotelokeskusjärjestelmä soveltuu jakokeskuksien rakentamiseen, erikoiskeskuksien kokoonpanoon ja kojeiden kotelointiin. Keskuksen itsekantava runko muodostuu modulimitoitetuista 350 mm leveistä suurkoteloista, joiden korkeudet ovat 300, 600, 1200 ja 1800 mm. Syvyys on 200 mm ja korotuskehys 100 mm. Sarjaan kuuluu myös 200 mm leveä kotelosarja ja 700 mm leveä kotelosarja. Kiskosto on alumiinia. Asennustilat muodostetaan jakolevyillä ja kansilla kennoiksi. Suurkoteloiden isot laippa-aukot on valmiiksi avattu, mutta muut aukot ovat esi-irroitettuja aihioita. Valmistuksessa käytetään kuumasinkittyä teräslevyä. Järjestelmä käsittää laajan valikoiman erilaisia tarvikkeita. Keskus voidaan kiinnittää seinälle, jalustalle ja pylvääseen. Eristeaineinen kotelokeskus PaiBox Eristeainekoteloitu keskus PaiBox soveltuu tiiviyden ja korroosiokestoisuuden vuoksi erittäin huonoonkin ympäristöön. Kotelomateriaalina on polykarbonaatti, mikä omaa korroosiokestoisuuden lisäksi korkean lämmön- ja iskunkestävyyden. Materiaali on myös itsestäänsammuva. Keskus voidaan toimittaa rakennettuna sekä suojausluokan I että suojausluokan II mukaisesti. Mikäli keskusta ei voida rakentaa suojausluokan II vaatimusten mukaisesti, keskus on rakennettava suojausluokan I keskukseksi. Tällöin keskuksen jännitteelle alttiit osat suojamaadoitetaan standardin SFS-EN kohdan mukaisesti. Suojausluokan II keskuksen rakenteen on täytettävä standardin SFS-EN yleiset vaatimukset sekä lisäksi kiertokirjeen KY täydentävät vaatimukset. Vaatimukset täyttävän keskuksen tunnistaa arvokilpeen tai sen välittömään läheisyyteen sijoitetusta standardin SFS-IEC kohdan 5712 mukaisesta suojausluokan Iaitteen tunnuksesta, jossa on kaksi sisäkkäistä neliötä. Suojausluokan II keskuksiin liittyy runsaasti erityisvaatimuksia: Keskuksen koteloinnin lävitse ei saa mennä johtavia osia siten, että jännite voisi päästä vikatapauksessa niiden välityksellä koteloinnin ulkopuolelle. Eristysaineisen kotelon sisällä olevia osia ei saa kytkeä suojajohtimeen tai PENjohtimeen. Jos eristysaineisen kotelon ovet tai luukut voidaan avata käyttämättä työkalua tai avainta, on kaikkien johtavien osien, jotka ovat kosketeltavissa, kun luukku tai ovi on avattuna, sijaittava eristysaineisen suojuksen takana. Eristysainesuojuksen pitää antaa vähintään kotelointiluokkaa IP2X vastaava suoja ja estää kyseisten osien tahaton koskettaminen. ABB:n TTT-käsikirja
49 Kun keskus on käyttövalmis, koteloinnin on eristettävä kaikki jännitteiset osat, jännitteelle alttiit kosketeltavat osat ja suojamaadoituspiiriin kuuluvat osat siten, että niitä ei voi koskettaa. Kotelointiluokan on oltava vähintään IP 3XD. Kalustus voidaan toteuttaa samanlaisilla sovitteilla kuin MLY-keskuksissa. Kaapeloitavuuden osalta on huomioitava, että keskus koostuu erillisistä koteloista ja asettaa näin ollen erikoisia vaatimuksia keskuksen sisällä olevien kaapelireittien suunnittelulle. Eristeainekoteloidun keskuksen kuormitettavuus on yleensä pienempi kuin vastaavan metallikoteloidun keskuksen. Myös EMC-vaatimusten toteuttaminen metallikoteloissa on yksinkertaisempaa ( ei tarvita sähköä johtavaa maalia ). Kosketussuojaiset keskukset PaiKos ( MFE ) Kosketussuojainen PaiKos-jakokeskus soveltuu käytettäväksi julkisen rakentamisen, teollisuuden ja asuinkiinteistöjen sekä liikerakentamisen pää-, nousu-, mittaus-, ryhmä- ja ohjauskeskuksina. Runkorakenne valmistetaan sinkitystä teräslevystä. Moduloitu joustava kerrostekniikka mahdollistaa kojeiden vapaan sijoittelun ja lisäysten teon myös tehdasvalmisteisia lisäosia käyttäen. 300 mm kenttää voi käyttää tarvittaessa myös kaapelikenttänä. Vakiotaustalevyt on helppo asentaa myös työmaaolosuhteissa. Erillisen hyväksytyn putkituskotelon tai päädyn käyttö mahdollistaa putkituksen ja johdotuksen teon ennen keskuksen asentamista. Kannet ovat sinetöitävissä ja helposti saranoitavissa. Keskukset kiinnitetään yleensä seinään. Suuret keskukset asennetaan jalkapalkin varaan. Keskuksessa on erittäin monipuoliset kalustusmahdollisuudet. Kaikki käyttötoimenpiteet voidaan suorittaa peitelevyjä poistamatta tai kansien päältä. Keskukset saa asentaa ainoastaan kuivaan tilaan. Niitä voidaan käyttää myös kuivissa teollisuustiloissa, jos mekaanisen vahingoittumisen määrä on vähäinen. Yleensä rakenteet ovat erikoiskosketussuojattua rakennetta ( IP30 ). Monimittarikeskukset Monimittarikeskuksella tarkoitetaan pääasiassa asuinkiinteistöissä käytettyjä energiamittareita sisältävää keskusta, jossa samaan keskusyksikköön on keskitetty useiden kuluttajien energiamittareiden kiinnitysalustoja ja päävarokkeita / johdonsuoja-automaatteja. Monimittarikeskukseen sijoitetaan pääkytkin, huoneistojen ylivirtasuojat ja standardin SFS 2529 mukaiset energiamittarin alustat sekä tarpeelliset liittimet. Pääkytkin voidaan jättää pois, kun keskuksen lähdöissä on huoneistokohtaiset kytkimet. Mittarien kiinnitysruuvien on oltava standardin SFS 2514 mukaisia. Rakennevaatimuksia on esitetty myös standardissa SFS ABB:n TTT-käsikirja
50 Vakiokeskukset Näpsä KUVA 13.6g. NÄPSÄ keskusjärjestelmä. NÄPSÄ-keskukset ovat pienkiinteistöjen kuten omakotitalojen ja maatilojen sähkönjakelun vakioituja mittaus- ja ryhmäkeskuksia. Mallisto sopii sähkölämmitykseen, kerrostalojen, maatilojen ja työpaikkojen sähköistykseen. Järjestelmä käsittää tuotteet sekä sisä- että ulkoasennukseen. Jakokeskukset voidaan asentaa pinnalle tai upottaa ja varustaa peiteovella. Keskukset soveltuvat niin putkelliseen kuin putkettomaankin asennukseen. Lisävarusteena on saatavissa kotelo telelaitteille. Keskukset täyttävät julkaisun IEC vaatimukset, joissa käyttötoimenpiteet on sallittu muillekin kuin sähköalan ammattilaisille. Keskukset valmistetaan kuumasinkitystä ja kromatoidusta teräsohutlevystä sekä maalataan polyesterijauhemaalilla. Keskus voidaan asentaa maahan jalustalle, seinään tai pylvääseen. Kojevalinnat Rakenteesta riippuen kalustus sisältää ryhmälähtöjen johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojat, mittaukset, päävarokkeena toimivat johdonsuojakatkaisijan tai sulakkeet sekä pistorasiat. Johdonsuojakatkaisijan valinnassa on huomioitu myös keskuksen nimellisvirta ja pääsulakkeiden koko. Johdosuojakatkaisijoiden laukaisukäyrät on valittu seuraavasti: B - käyrä valaistus- ja lämmityslähdöissä, C - käyrä pistorasialähdöissä ja K - käyrä moottori- ja muuntasuojauksessa. ABB:n TTT-käsikirja
51 Mittauskeskukset Taulukko 13.6o. Mittauskeskusten tekniset arvot. Mittauskeskus 1-tariffi Mittauskeskus 2-tariffi Mittauskeskus 1-tariffi Mittauskeskus 2-tariffi Nimellisjännite / V Nimellisvirta / A Kotelointiluokka IP 34 IP 34 IP 30 IP 30 Asennus Kostea tila Kostea tila Kuiva tila Kuiva tila Pinta, uppo Pinta, uppo Pinta, uppo Pinta, uppo Ryhmäkeskukset Taulukko 13.6p. Ryhmäkeskusten tekniset arvot. Ryhmäkeskus Ryhmäkeskus Ryhmäkeskus Ryhmäkeskus Nimellisjännite / V Nimellisvirta / A Kotelointiluokka IP 34 IP 30 IP 30 IP 30 Asennus kostea tila kuiva tila kuiva tila kuiva tila pinta, uppo pinta, uppo pinta uppo Consumer units Varsinkin ulkomailla ilman mittausta olevista ryhmäkeskusista käytetään nimitystä consumer unit. Rakenne on teräslevystä ( suojausluokka l ) tai eristeaineesta ( suojausluokka II ) ja on varustettu DIN-standardien mukaisten kojeiden asennusmahdollisuudella. Työmaakeskukset ja työpaikkakeskukset NÄPSÄ keskussarja käsittää työmaan ala- ja pääkeskukset sekä työpaikkakeskukset. Taulukko 13.6q. Työpaikka- ja työmaakeskusten tekniset arvot. Työpaikkakeskus Työmaan pääkeskus Työmaan alakeskus Nimellisjännite / V Nimellisvirta / A Kotelointiluokka IP 34 IP 34 IP 34 Standardit IEC IEC IEC SFS 4039,SFS 4040 SFS 4041 SFS ABB:n TTT-käsikirja
52 Työmaakeskukset KUVA 13.6h. NÄPSÄ työmaakeskus. KUVA 13.6j. NÄPSÄ työpaikkakeskus. Standardi SFS-EN koskee työmailla käytettäväksi tarkoitettuja tyyppikoestettuja jakokeskuksia. Sivulliset eivät yleensä saa päästä tällaisiin tilapäiskohteisiin, joissa tehdään rakennustyötä, asennusta, korjausta, muutos- tai purkutyötä ( rakennuksen saneerausta ) tahi tie- ja vesirakennustöitä tai muita samankaltaisia toimintoja. Työmaan keskukset voivat olla puolikiinteästi asennettavia tai siirrettäviä. Tilapäislaitteistojen työmaakeskuksien vaatimuksia on esitetty myös kiertokirjeessä KY sekä kansallisissa rakennestandardeissa SFS SFS 4041 sekä SFS Keskusten vaihtokelpoisuuden ja tilapäisen jakeluverkon totutun rakentamistavan kannalta voi olla tarkoituksenmukaista, että keskukset ovat myös kansallisten lisästandardien mukaisia. Niissä on määritetty pistorasiakoteloiden, pistorasiakeskusten, työmaan ala- ja pääkeskusten rakennevaatimukset. Useimmiten rakennustyömailla sähkölaitteiden käyttöolosuhteet ovat vaarallisia jopa erittäin vaarallisia. Yleisesti suositetaan vikavirtasuojien käyttöä tilapäislaitteistojen käyttömaadoitetuissa järjestelmissä kosketusjännitesuojaukseen, varsinkin jos laitteistoa käytetään työmaalla, missä käyttöolosuhteet ovat kosteat tai märät ja sähkölaitteet ovat lisäksi alttiina karkealle käsittelylle, eikä laitteiston eristystilaa, käyttömaadoituksen kuntoa ja nollajohtimen liitoksia valvota säännöllisesti. Kaikki enintään 32 A nimellisvirran pistorasiat suojataan enintään 30 ma vikavirtasuojakytkimellä. Työpaikkakeskukset NÄPSÄ työpaikkakeskukset ovat kiinteästi asennettavia pistorasiakeskuksia teollisuushalleihin ja muihin kohteisiin, joissa tarvitaan tilapäisiin liitäntöihin sähkölaitteiden liitäntäpisteitä. Pistorasioiden määrä riippuu keskuksen koosta. Pistorasiaryhmät A on suojattu 30 ma vikavirtasuojakytkimellä. Keskus voidaan asentaa sadekatoksella varustettuna myös ulos. Pistorasiat ovat suojassa keskuksen pohjassa. Syöttöliityntä päävarokkeille voi olla alumiinia tai kuparia. Räjähdysvaarallisten tilojen keskukset. Standardi SFS-EN Standardi sisältää yleiset vaatimukset räjähdysvaarallisissa tiloissa ( kaasu, höyry, sumu ) käytettävien sähkölaitteiden, kaapeliläpivientien ja Ex-komponenttien rakenteelle, testaukselle ja merkinnälle. Lääkintätilojen sähköasennukset. Standardi SFS 4372 Standardi koskee terveydenhuoltoalan laitosten, kuten sairaaloiden ja terveyskeskusten sähköasennuksia ja käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia. Lääkintätilaan sijoitetun tai lääkintätilaa syöttävän keskuksen on lisäksi täytettävä mainitun standardin erityisvaatimukset. ABB:n TTT-käsikirja
53 Koneiden sähkölaitteet. Standardi SFS-EN Standardi määrittelee koneiden sähkölaitteille esitettyjä vaatimuksia ja suosituksia tarkoituksena edistää henkilöiden ja omaisuuden turvallisuutta, ohjauksen sekä sen aiheuttaman toiminnan yhdenmukaisuutta sekä huollon helppoutta Kaapelijakokaapit KUVA 13.6k. MJS kaapelijakokaappijärjestelmä. Kaapelijakokaappi on kaapeliverkon ulosasennettava haaroituskaappi siihen kuuluvine komponentteineen. Sitä voidaan käyttää myös useita rakennuksia käsittävän kiinteistön sisäisessä jakeluverkossa sekä pylväsmuuntamon pienjännitekeskuksena. Jakokaapin tulee täyttää standardin IEC vaatimukset Suomessa ja kaappiin liittyvät seuraavat mitoitusstandardit: kaappien mitoitus SFS 2533, jalustojen mitoitus SFS 2534, lukko ja avain SFS Markkinoilla on kuitenkin runsaasti em. standardeista poikkeavia rakenteita. Kaapin korkeus on 850 mm tai 1200 mm ja syvyys 360 mm. Kaapin leveydet ilmenevät seuraavasta taulukosta. Taulukko 13.6r. Kaapelijakokaappien kokoluokat ja leveydet. K 00 K 0 K 1 K 2 K mm 600 mm 850 mm 1050 mm 1350 mm Kaapelijakoskaapissa on oltava pääkytkin tai sen jokaisen lähdön on oltava varustettu varokekytkimellä. MJS-kaapissa käytetään OEPS-jonovarokekytkimiä, jotka liitetään kosketussuojaiseen Z-kiskoon. Kaapelit voidaan työntää kaappiin pujottamatta. Kaappi täyttää sekä erotustyön ( ET ) että jännitetyön ( JT ) vaatimukset: Jonovarokekytkimien nimellisvirrat ovat 160 A, 400 A ja 630 A. Niihin voidaan liittyä sekä alumiini- että kuparikaapelilla. Erotustyökaappi on tunnuksin ET merkitty jakokaappi, jonka jännitteettömäksi erotettuun komponenttiin, esim. jonovarokekytkimeen tai kytkinvarokkeeseen kaapeli voidaan lisätä ABB:n TTT-käsikirja
MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua 2 Turvallista sähkönjakelua MNS-pienjännitekojeisto MNS-pienjännitekojeisto Turvallisuusnäkökohdat Tässä esitteessä esitetyt turvallisuutta korostavat
Keskijännitekojeisto. 12 kv, 17,5 kv, 24 kv 630 A ja 1250 A. Käyttö- ja huolto-opas
Uniswitch Keskijännitekojeisto 12 kv, 17,5 kv, 24 kv 630 A ja 1250 A Käyttö- ja huolto-opas SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto...1 1.1 Yleistä...1 1.2 Standardit ja vaatimukset...2 1.3 Käyttöolosuhteet...3