Source: http://docplayer.fi/23318790-Suomen-rakentamismaarayskokoelma.html
Timestamp: 2017-09-23 23:49:20+00:00
Document Index: 23187671

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Polypropeenista valmistetut viemäriputket ja putkiyhteet Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus polypropeenista valmistettujen viemäriputkien ja putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rakennustuotteiden hyväksynnästä 13 päivänä maaliskuuta 2003 annetun lain (230/2003) 10 :n sekä 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 13 :n nojalla polypropeenista valmistettujen viemäriputkien ja putkiyhteiden tyyppihyväksynnässä noudatettavaksi seuraavat ohjeet. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam LVI-insinööri Juhani Tengvall
2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä Polypropeenista valmistettujen viemäriputkien ja putkiyhteiden tyyppihyväksyntä Ohjeet 2006 Sisällys 1 SOVELTAMISALA 2 RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET 3 HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET 3.1 Standardinmukaisuus 3.2 Testausseloste 4 KOEMENETELMÄT 4.l Standardin SFS-EN koemenetelmät 5 TYYPPITARKASTUS 5.1 Asiakirjojen tarkastus 5.2 Tyyppikokeet 6 LAADUNVALVONTA 6.1 Yleistä 6.2 Sisäinen laadunvalvonta 6.3 Ulkopuolinen laadunvalvonta 6.4 Laadunvalvontasopimus 7 MERKITSEMINEN 8 HAKEMUKSESSA ESITETTÄVÄT TIEDOT LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 VIITTAUKSET POLYPROPEENISTEN VIEMÄRIPUTKIEN JA PUTKIYHTEIDEN TESTATTAVAT OMINAISUUDET, TESTAUSLAAJUUS JA TESTAUSTEN MÄÄRÄ POLYPROPEENISTEN VIEMÄRIPUTKIEN JA PUTKIYHTEIDEN VALMISTUKSEN SISÄISESSÄ LAADUNVALVOMNNASSA TESTATTAVAT OMINAISUUDET JA TESTAUSTEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ POLYPROPEENISTEN VIEMÄRIPUTKIEN JA PUTKIYHTEIDEN VALMISTUKSEN ULKOPUOLISESSA LAADUNVALVONNASSA TESTATTAVAT OMINAISUUDET JA NÄYTTEENOTTOTAAJUUS 2
3 1 SOVELTAMISALA Nämä ohjeet koskevat polypropeenistä (PP) valmistettujen viemäriputkien ja putkiyhteiden tyyppihyväksyntää. Tuotteita käytetään asumisjätevesien ja sadevesien viemäröintiin kiinteistöjen viemärilaitteistoissa. Siltä osin kuin PP-viemäriputken ominaisuuksia ei voida osoittaa harmonisoituun tuotestandardiin tai eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään perustuvalla CE-merkinnällä, PP-viemäriputkelle voidaan myöntää tyyppihyväksyntä koskien kaikkia näissä ohjeissa mainittuja ominaisuuksia. Tyyppihyväksyntä kattaa taulukossa 1 esitetyt standardin SFS-EN [1] mukaiset käyttöalueet, putkisarjat ja putkikoot. Taulukko 1. Tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat käyttöalueet, putkisarjat ja putkikoot. Nimellis- Käyttöalue/Putkisarja 1) koko BD/S14 BD/S16 B/S14 B/S DN/ OD ) ) Käyttöalue "BD": Käyttöalue "B": käyttö rakennuksen sisällä ja kiinteistön alueella maassa(kevyt liikenne). Maahan asennettuina nimellisulkohalkaisijan tulee olla vähintään DN 75. käyttö vain rakennusten sisällä, pohjalaatan yläpuolella. 2) Standardin SFS-EN mukaiset nimellisulkohalkaisijat DN 160: 32, (40), 50, (63), 75, (80), (90), 110, (125) ja 160. (Suluissa mainittuja kokoja ei ole käytössä Suomessa.) 2 RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET Polypropeenista valmistettuja viemäriputkia ja -putkiyhteitä sekä niistä asennettuja viemärijärjestelmiä koskevat seuraavat määräykset ja ohjeet: Suomen rakentamismääräyskokoelman osat: - D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET 3.1 Standardinmukaisuus Polypropeenista valmistettujen viemäriputkien ja -putkiyhteiden tulee täyttää standardin SFS-EN [1] vaatimukset niistä ominaisuuksista, jotka on esitetty liitteen 2 taulukossa 1. 3
4 Iskulujuus Putkien asennettavuus kylmissä olosuhteissa edellyttää, että putket täyttävät standardin SFS-EN [1] kohdan 7.2 mukaiset vaatimukset iskunkestävyyden osalta koelämpötilassa -10 C (kohdassa 7.2 lämpötila 0 C). Muut koearvot ovat samoja. Vaatimusten täyttyminen merkitään kahdella jääkiteellä putken merkinnöissä. Tiivisteet Jos tiivisteet täyttävät standardin SFS-EN tai 2 [2, 3] vaatimukset, ei niitä tarvitse testata erikseen. 3.2 Testausseloste Testauslaitos antaa testausselosteen, jossa esitetään tyyppitarkastuksen tulokset ja todetaan kohdan 3.1 mukaisesti tuotteen vaatimustenmukaisuus. 4 KOEMENETELMÄT Polypropeenista valmistettujen viemäriputkien ja -putkiyhteet testataan tässä luvussa esitetyillä koemenetelmillä. Testausten yhteydessä käytetään hyväksi myös valmistajan esittämiä testaustuloksia ja selvityksiä, jotka testauslaitos tarkistaa. 4.1 Standardin SFS-EN koemenetelmät Polypropeenista valmistettujen viemäriputkien ja -putkiyhteiden ominaisuudet testataan standardin SFS- EN [1] koemenetelmillä. Testattavat ominaisuudet, testauslaajuus ja testausten määrä esitetään liitteen 2 taulukossa 1. Testausten määrä perustuu taulukoissa 2 ja 3 esitettyihin ryhmittelyihin. Taulukko 2. Putkien ja putkiyhteiden kokoryhmittely [4]. Nimelliskoko Kokoryhmä DN/OD Taulukko 3. Putkiyhteiden tyypinmukainen ryhmittely [4]. Tyyppi Yhderyhmä Kulmayhde 1 Haarayhde 2 Muut yhteet 3 Muhvillisia ja puskuhitsattavia putkiyhteitä tarkastellaan omina ryhminään putkiyhderyhmäkohtaisesti. 4
5 5 TYYPPITARKASTUS Tyyppitarkastuksessa testauslaitos selvittää tuotteen vaatimustenmukaisuuden tyyppihyväksyntää varten. 5.1 Asiakirjojen tarkastus Tuotteista toimitetaan testauslaitokselle seuraavat asiakirjat: a) Selvitys tuotteesta ja sen rakenteesta - tuoteluettelo, josta ilmenee tuotetunnukset ja koot sekä piirustusnumerot - putkien ja putkiyhteiden mitat - materiaalitodistus - valmistustapa. b) Mahdolliset putkille tehdyt aikaisemmat hyväksynnät ja testaukset, joihin hakija haluaa viitata. c) Selvitys tuotteen käytöstä - käyttötarkoitus - mahdolliset käyttörajoitukset. d) Tuotetta koskevat ohjeet - kuljetus-, varastointi- ja käsittelyohjeet - suunnittelu- ja asennusohjeet, joista ilmenee mm. viemärien palosuojaus ja ääneneristys - käyttö- ja huolto-ohjeet - selvitys kierrätettävyydestä. 5.2 Tyyppikokeet Testauslaitoksen tekemiin tyyppikokeisiin valitaan näytteet tuotannossa olevista tuotteista testauslaitoksen ohjeiden mukaan. Näytteet otetaan jokaisesta tyyppihyväksyttävästä putki- ja yhdekoosta. Näytteet testataan luvussa 4 mainittujen koemenetelmien mukaisesti. Kaikki testaustulokset tulee kirjata testausselosteeseen, josta tulee ilmetä kohdan 3.1 vaatimusten täyttyminen. Testausselosteesta tulee ilmetä testatuissa putkissa ja putkiyhteissä käytetyt raaka-aineet ja tiivisteet. 6 LAADUNVALVONTA 6.1 Yleistä Tyyppihyväksyntä edellyttää valmistajan omaa sisäistä laadunvalvontaa. Valmistajalla on oltava kirjallinen kuvaus sisäisestä laadunvalvontamenettelystä. Lisäksi valmistajan tulee sopia jatkuvasta ulkopuolisesta laadunvalvonnasta tyyppihyväksyntäpäätöksen antajan hyväksymän laadunvalvojan kanssa. Laadunvalvojalla on oikeus ulkopuolisen valvonnan yhteydessä tutustua valmistajan suorittaman sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoihin sekä tuotteen valmistus- ja varastointipaikkoihin. Jos tyyppihyväksynnän saaja ei ole putkien ja yhteiden valmistaja, hän huolehtii siitä, että laadunvalvoja saa tiedot valmistajan sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoista. 5
6 Jos tyyppihyväksyttyjen PP-putkien ja -yhteiden laadussa tai valmistuksessa mukaan lukien asennusmenetelmät ja -tarvikkeet tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa tuotteen tyyppihyväksyttyihin ominaisuuksiin, on valmistaja velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti etukäteen tästä hyväksynnän antajalle ja laadunvalvojalle. Uusintatestausten tarve määritetään muutosten merkittävyyden perusteella tapauskohtaisesti. Tuotteiden muutoksista johtuva testauslaajuus on esitetty liitteessä Sisäinen laadunvalvonta Valmistaja on velvollinen osoittamaan kirjallisesti kuvattujen menettelyjen ja ohjeiden avulla että tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat putket ja putkiyhteet täyttävät vaatimukset ja että ne vastaavat tutkimusselosteessa mainittuja putkia ja putkiyhteitä. Sisäinen laadunvalvonnan testaukset tehdään vähintään liitteessä 3 esitetyssä laajuudessa. Valmistaja säilyttää vähintään kymmenen (10) vuotta suorittamansa laadunvalvonnan asiakirjat. Sisäisen laadunvalvonnan pöytäkirjoista tulee selvitä seuraavat tiedot: - raaka-ainetyyppi - raaka-ainetodistus - reseptinumero/tunniste - eräpäivä - valmistuspäivämäärä Valmistajalla tulee olla tarkoituksenmukainen menettely reklamaatioiden vastaanottamista ja käsittelyä varten. Valmistaja huolehtii siitä, että tuotteita, jotka eivät täytä tyyppihyväksyttyjen ominaisuuksien vaatimuksia, ei myydä eikä luovuteta tyyppihyväksyntämerkillä varustettuina. 6.3 Ulkopuolinen laadunvalvonta Ulkopuoliseen laadunvalvontaan kuuluu valmistajan sisäisen laadunvalvonnan katselmus, näytteenotto ja näytteiden testaukset. Ulkopuolinen laadunvalvonta suoritetaan kerran vuodessa. Valmistajan laadunvalvonnan tarkastukseen kuuluu - valmistajan laadunvalvonnan asiakirjat - valmistajan testauslaitteet sekä niiden ja mittauslaitteiden kalibrointi - varastointi, pakkaaminen ja lopputuotteen toimittaminen. Näytteet otetaan valmistajan varastosta niin, että ne edustavat valmistajan tuotantoa. Näytteiden testaukset tehdään vähintään liitteessä 4 esitetyssä laajuudessa. Testausselosteista tulee ilmetä testatuissa putkissa ja putkiyhteissä käytetyt raaka-aineet ja tiivisteet. Laadunvalvoja raportoi laadunvalvonnan tuloksista putken tai putkiyhteen valmistajalle. Jos laadunvalvonnassa ei ole havaittu puutteita niin laadunvalvoja toimittaa yhteenvetoraportin tyyppihyväksynnän saajalle ja hyväksynnän antajalle. Jos tarkastuskäynnin yhteydessä putkessa tai putkiyhteessä todetaan puutteita tai virheitä tai jos muutoin on aihetta epäillä putken tai putkiyhteen ominaisuuksien muuttuneen, laadunvalvojan on ilmoitettava asiasta välittömästi putken tai yhteen valmistajalle, päätöksen saajalle ja antajalle. 6
7 6.4 Laadunvalvontasopimus Valmistajan ja laadunvalvojan on sovittava kirjallisesti ulkopuolisesta laadunvalvonnasta ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä. Sopijapuolet määrittelevät yhdessä hyväksynnän antajan kanssa laadunvalvontasopimuksen tarkan sisällön tuotekohtaisesti. Sopimuksesta tai sen liitteistä on käytävä selville seuraavat asiat: - laadunvalvonnan piiriin kuuluvat tuotteet ja niiden valmistuspaikat - tuotteita ja niiden ominaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot - laadunvalvonnan tarkoitus ja sisältö - valmistajan velvollisuudet (valmistajan sisäinen laadunvalvonta, ilmoitusvelvollisuus tuotteen raaka-aineissa, valmistuksessa tai laadussa tapahtuvista muutoksista, laadunvalvonnan vastuuhenkilö) - laadunvalvojan velvollisuudet (laadunvalvojan suorittama valvonta ja raportointi valmistajalle ja hyväksynnän antajalle, valvonnasta vastaava yhteyshenkilö) - kustannusperusteet - muutokset sopimukseen ja sen liitteisiin - sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen - muut ehdot. 7 MERKITSEMINEN Tyyppihyväksytyt PP-viemäriputket ja -yhteet merkitään standardissa SF-EN ja tyyppihyväksyntäpäätöksessä edellytetyllä tavalla. 8 HAKEMUKSESSA ESITETTÄVÄT TIEDOT Tyyppihyväksyntää voidaan hakea käyttäen vapaamuotoista hakemusta tai hakulomaketta. Hakemuksessa ja sen liitteissä on ilmoitettava seuraavat asiat: hakija (yrityksen nimi ja yhteystiedot) valmistaja (yrityksen nimi ja yhteystiedot) valtakirja, jos hakija on muu kuin tuotteen valmistaja hakijan asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero ja postiosoite) tiedot tuotteesta ja sen valmistuksesta ominaisuudet, joille tyyppihyväksyntää haetaan selvitys sisäisestä laadunvalvonnasta kohdan 3.2 testausseloste mahdolliset muut selvitykset tuotteen kelpoisuudesta tuotetta koskevat asennus- ja käyttöohjeet selvitys tuotteen CE-merkintätilanteesta 7
8 LIITE 1 VIITTAUKSET 1. SFS-EN Muoviputkijärjestelmät viemäröintiin rakennusten rakenteiden sisällä (matala ja korkea lämpötila). Polypropeeni (PP). Osa 1: Vaatimukset putkille, putkiyhteille ja järjestelmille, SFS-EN Elastomeric seals. Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications. Part 1: Vulcanized rubber SFS-EN Elastomeric seals. Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications. Part 2: Thermoplastic elastomers ENV Plastics piping system for soil and waste water discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 2: Quidance for the assessment of conformity pren-iso 3126 Plastics pipes - Measurement of dimensions
9 LIITE 2 Taulukko 1. Polypropeenisten viemäriputkien ja putkiyhteiden testattavat ominaisuudet, testauslaajuus ja testausten määrä. Testattava ominaisuus Standardin SFS-EN Testauslaajuus 1) Testausten vähimmäismäärä kohta N D M P E PUTKET Sulaindeksi Kerran / raaka-aine Hapetuskestävyys Kerran / raaka-aine Ulkonäkö (pinnan laatu) Kerran / koko/ rengasjäykkyys Väri Kerran / raaka-aine / putkisarja Mitat 6.2, taulukot 1,2,3, Kerran / valmistuserä 6.4, taulukot 5,6 Iskulujuus koelämpötilassa -10 C 7.2, taulukko 12 (eri koelämpötila) Kerran / raaka-aine / kokoryhmä / putkisarja Pituussuuntainen 8.1, taulukko Kerran / kokoryhmä / putkisarja muodonpysyvyys Sisäinen paineenkestävyys 10.2, taulukko Kerran / raaka-aine / kokoryhmä ja putkisarja Rengasjäykkyys 10.3, taulukko Kerran / raaka-aine / putkisarja PUTKIYHTEET Sulaindeksi 2) Kerran / raaka-aine Hapetuskestävyys 2) Kerran / raaka-aine Ulkonäkö (pinnan laatu) Kerran / koko / yhderyhmä Väri Kerran / koko / yhderyhmä / raaka-aine Mitat 6.3, taulukot 1,2,3, Kerran / koko / yhderyhmä 6.4, taulukot 5,6 Lämpökoe 8.2, taulukko Kerran / kokoryhmä / yhderyhmä Sisäinen paineenkestävyys 2) 10.2, taulukko Kerran / raaka-aine JÄRJESTELMÄ Lämpötilan vaihtelukoe 3) 9, taulukko Kerran / liitostyyppi / raaka-aine TPE tiivisterenkaan pitkäaikaiskelpoisuus, 9, taulukko Kerran / kokoryhmä / liitostyyppi / raaka-aine käyttöalue "BD" 3) Liitosten tiiviys, 9, taulukko Kerran / koko / yhderyhmä käyttöalue "BD" 4) Vesitiiviys 4, 5) 9, taulukko Kerran / koko / yhderyhmä / raaka-aine Ilmatiiviys 4, 5) 9, taulukko Kerran / koko / yhderyhmä 1) 2) 3) 4) 5) N: uusi järjestelmä D: rakenteen muutos M: raaka-aineen muutos P: valmistusmenetelmän muutos (vain ominaisuuksilla, joihin muutos vaikuttaa) E: tuotevalikoiman laajennus (lukuun ottamatta tuotteita, jotka vähimmäisvalinnan kaavio jo kattaa). Tehdään vain mikäli testausta ei ole tehty samaa raaka-ainetta oleville putkille. Liitostyyppi sisältää vähintään tiivistetyypin, uramuodon ja tiivisteen kovuuden (± 5 IRHD). Tehdään vain putkille ja putkiyhteille, joissa on liitos ja elastomeerinen tiiviste. koot mm. Mitat määritetään standardiehdotuksen pren-iso 3126 mukaan. 9
10 LIITE 3 Taulukko 1. Polypropeenisten viemäriputkien, -putkiyhteiden valmistuksen sisäisessä laadunvalvonnassa testattavat ominaisuudet ja testausten vähimmäismäärä. Testattava ominaisuus Standardin Testausten vähimmäismäärä SFS-EN 1451 kohta PUTKET Hapetuskestävyys 4.4 Kerran / vuosi / raaka-aine Ulkonäkö (pinnan laatu) 5.1 Kerran / vuoro / kone Väri 5.2 Kerran / vuoro / kone Mitat 6.2, taulukot 1,2,3,4 Kerran / koko / putkisarja 6.4, taulukot 5,6 Iskulujuus (koelämpötila -10 C) 7.2, taulukko 12 Kerran / valmistuserä Pituussuuntainen muodonpysyvyys 8.1, taulukko 13 Kerran / viikko / kone ja tuotantojakson alussa Liitosten tiiviys, käyttöalue"bd" 1) 9, taulukko 16 Kerran / 2 vuotta / kokoryhmä / liitostyyppi Ilmatiiviys, käyttöalue "B" 9, taulukko 16 Kerran / 2 vuotta / kokoryhmä / liitostyyppi Vesitiiviys, käyttöalue "B" 9, taulukko 16 Kerran / 2 vuotta / kokoryhmä / liitostyyppi Sisäinen paineenkestävyys 10.2, taulukko 17 Kerran / vuosi / raaka-aine Rengasjäykkyys 10.3, taulukko 18 Kerran / vuosi / kokoryhmä / putkisarja Merkinnät 2) 12.2, taulukko 19 Kerran / vuoro / kone ja tuotantojakson alussa PUTKIYHTEET Sisäinen paineenkestävyys 3, 4) 10.2, taulukko 17 Kerran / vuosi / raaka-aine Hapetuskestävyys 4) 4.4 Kerran / vuosi / raaka-aine Ulkonäkö (pinnan laatu) 5.1 Kerran / vuoro / kone Väri 5.2 Kerran / vuoro / kone Mitat 6.3 Kerran / vuoro / yhdetyyppi / kone Vähintään kerran / valmistuserä Joustavuuskoe 7.2, taulukko 9 Kerran / vuosi / kokoryhmä / yhderyhmä Sulaindeksi 4.3 Kerran / vuosi / raaka-aine Liitosten tiiviys 1) 9, taulukko 12 Kerran / 2 vuotta / kokoryhmä / liitostyyppi Ilmatiiviys, käyttöalue "B" 9, taulukko 16 Kerran / 2 vuotta / kokoryhmä / liitostyyppi Vesitiiviys, käyttöalue "B" 9, taulukko 16 Kerran / 2 vuotta / kokoryhmä / liitostyyppi Merkinnät 4) 12.3, taulukko 20 Kerran / yhdetyyppi ja kone sekä tuotantojakson alussa 1) 2) 3) 4) Tehdään vain putkille joissa on elastinen tiivistysrengas. Tuotantojakson aloituksella tarkoitetaan kokonaan uutta aloitusta tai aloitusta vähintään kahden tunnin seisokin jälkeen. Raaka-ainetestaus, joka edellyttää putkimuodossa olevaa näytettä. Tehdään vain mikäli yhdemateriaalia ei ole jo testattu putkitestauksen yhteydessä. Mitat määritetään standardiehdotuksen pren-iso 3126 mukaan. 10
11 LIITE 4 Taulukko 1. Polypropeenisten viemäriputkien, putkiyhteiden valmistuksen ulkopuolisessa laadunvalvonnassa testattavat ominaisuudet ja näytteenottotaajuus. Testattava ominaisuus Standardin Näytteenoton vähimmäistaajuus SFS-EN kohta PUTKET Sulaindeksi 4.3 Kerran / vuosi / raaka-aine Hapetuskestävyys 4.4 Kerran / vuosi / raaka-aine Ulkonäkö (pinnan laatu) 5.1 Kerran / vuosi / kokoryhmä Väri 5.2 Kerran / vuosi / kokoryhmä Mitat 6.2, taulukot 1,2,3,4 Kerran / vuosi / kokoryhmä 6.4, taulukot 5,6 Iskulujuus (koelämpötila -10 C) 7.2, taulukko 12 Kerran / valmistuserä Pituussuuntainen muodonpysyvyys 8.1, taulukko 13 Kerran / vuosi / kokoryhmä Sisäinen paineenkestävyys 3) 10.2, taulukko 17 Kerran / vuosi / raaka-aine Merkinnät 12, taulukko 19 Kerran / vuosi / kokoryhmä PUTKIYHTEET Sulaindeksi 1) 4.3 Kerran / vuosi / raaka-aine Hapetuskestävyys 1) 4.4 Kerran / vuosi / raaka-aine Ulkonäkö (pinnan laatu) 5.1 Kerran / vuosi / kokoryhmä Väri 5.2 Kerran / vuosi / kokoryhmä Mitat 6.2, taulukot 1,2,3,4 Kerran / vuosi / kokoryhmä 6.4, taulukot 5.6 Sisäinen paineenkestävyys 1, 3) 10.2, taulukko 17 Kerran / vuosi / raaka-aine Merkinnät 12, taulukko 20 Kerran / vuosi / kokoryhmä JÄRJESTELMÄ Lämpötilan vaihtelukoe 9, taulukko 16 Kerran / 2 vuotta / liitostyyppi / raaka-aine Tiivisterenkaan pitkäaikaiskelpoisuus 9, taulukko 16 Kerran / 2 vuotta / kokoryhmä / liitostyyppi TPE Liitosten tiiviys 2) 9, taulukko 16 Kerran / vuosi / yksi koko / liitostyyppi Vesitiiviys 2, 4) 9, taulukko 16 Kerran / vuosi / yksi koko / liitostyyppi Ilmatiiviys 2, 4) 9, taulukko 16 Kerran / vuosi / yksi koko / liitostyyppi 1) 2) 3) 4) Tehdään vain mikäli ei ole tehty samaa materiaalia olevalle putkelle. Tehdään vain putkille ja putkiyhteille joiden liitoksissa on elastinen tiivistysrengas. Kaikki raaka-aineet testattava viiden vuoden kuluessa. Suoritetaan vain putkille ja putkiyhteille kokoryhmässä mm. Mitat määritetään standardiehdotuksen pren-iso 3126 mukaan. 11
U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A A M M At t i k i r j a l l i s u u s 04 I
U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A A M M At t i k i r j a l l i s u u s 04 I 2009 51027 283 12. Ammattikirjallisuus Seuraavassa on luettelo Uponorin teknisen käsikirjan
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Betoni-teräsliittopalkit Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus betoni-teräsliittopalkkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta
NPM Laadukkaan rakentamisen merkki Mikä on Nordic Poly Mark? NPM-merkki muoviputkessa viestii laadusta. Kaikki NPMmerkityt putkistojärjestelmät täyttävät EN-standardin vaatimustason ja kestävät pohjoismaisissa