Source: http://docplayer.it/23871437-Relazione-tecnica-opere-relative-ad-edifici-di-nuova-costruzione-o-a-ristrutturazione-di-edifici-d-m-allegato-a.html
Timestamp: 2019-01-19 15:53:19+00:00
Document Index: 149779970

Matched Legal Cases: ['art. 8', 'art.6', 'art. 4', 'art.5', 'art. 4', 'art. 15']

RELAZIONE TECNICA OPERE RELATIVE AD EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O A RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI D.M ALLEGATO A - PDF
Download "RELAZIONE TECNICA OPERE RELATIVE AD EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O A RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI D.M ALLEGATO A"
1 RELAZIONE TECNICA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI OPERE RELATIVE AD EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O A RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI D.M ALLEGATO A La presente Relazione Tecnica, consegnata in duplice copia prima dell'inizio dei lavori relativi alle opere di seguito descritte, si riferisce a: Nuova costruzione Comune di Progetto per la realizzazione di LOCATE DI TRIULZI (MI) Villa monofamiliare a destinazione residenziale Sito in Via Roma, 34 (in alternativa specificare estremi N.C.T del terreno) Categoria E.1 (1) Committente Il Progettista 888 Software Products Ing. Verdi Aldo Lì 16 Marzo 006 Il Committente Il Progettista SPAZIO RISERVATO AL FUNZIONARIO DEL COMUNE ATTESTAZIONE DI DEPOSITO Si attesta il deposito della Relazione Tecnica, ai sensi dell'art. 8 della legge del 9 gennaio 1991 n. 10, presso il Comune di LOCATE DI TRIULZI con registrazione n Timbro Data Firma del funzionario
2 Relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici La presente relazione tecnica è redatta in conformità ai seguenti Decreti Ministeriali ed alle norme Norme UNI emanate alla data del deposito della presente relazione, di cui all'art.6 del D.M. 13 dicembre 1993, n.31/f: - Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993, n.41 (GU 96 del 14/10/1993), Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10 - Decreto del 6 agosto 1994 (GU 197 del /08/1994), Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993, n.41 recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici negli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato. - Decreto del 6 agosto 1994 (GU 03 del 31/08/1994) "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani". - Decreto del 16 maggo 1995 (GU 119 del 4/05/1995) "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani". - Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 (GU 30 del 7/1/1999) "Regolamento per l'attuazione della direttiva 9/4/CEE concernente i requisiti di rendimento delle caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi. - Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 551 (GU 81 del 06/04/000) "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993 n. 41, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia". - Decreto 7 luglio 005 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e ), recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". - Decreto Legislativo 19 agosto 005, n. 19 (Gazzetta Ufficiale , n., Suppl. ord. n. 158), Attuazione della direttiva 00/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. - Norma UNI EN 83 - Prestazione termica degli edifici - Calcolo dei fabbisogni di energia per il riscaldamento - Norma UNI Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - trasmittanza termica dei componenti finestrati - Norma UNI Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - scambi di energia termica tra terreno e edificio - Norma UNI Riscaldamento degli edifici - rendimento sistemi di riscaldamento - metodo di calcolo, attuativa dell'art.5, comma - Norma UNI Riscaldamento degli edifici - dati climatici - Norma UNI Materiali da costruzione - valori della conduttività e permeabilità al vapore - Norma UNI Riscaldamento degli edifici - fabbisogno energetico convenzionale normalizzato - metodo di calcolo - Norma UNI Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodi di calcolo I parametri e gli algoritmi utilizzati per il calcolo del fabbisogno energetico stagionale sono esclusivamente quelli riportati nella normativa tecnica vigente. I dati climatici di riferimento sono quelli contenuti nella norma UNI e nel DPR 6 Agosto 1993, n.41: valori medi mensili delle temperature dell'aria esterna, degli irraggiamenti solari, delle velocità del vento. Nel caso delle località non comprese nell'elenco riportato dalla stessa normativa, viene eseguita l'interpolazione dei dati della località di riferimento sulla base delle formule riportate nella UNI Il flusso termico che attraversa le superfici esterne dell'edificio viene calcolato sulla base della differenza tra la temperatura operante dell'involucro edilizio e quella dell'aria esterna. Come periodo convenzionale di riscaldamento viene assunto il periodo dell'anno individuato dalle date di accensione e di spegnimento dell'impianto di riscaldamento indicate nel D.P.R 6 agosto 1993, n.41. Ai fini del calcolo del fabbisogno energetico dell'edificio viene computata l'incidenza di tutti i giorni del mese. L'edificio sottoposto alla verifica è il sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume riscaldato da un unico impianto termico. Gli ambienti costituenti l'edificio, che sono riscaldati alla stessa temperatura con l'energia prodotta da un unico impianto termico, possono essere considerati come un'unica "zona termica". La classificazione dell'edificio è individuata sulla base della destinazione d'uso e delle indicazioni contenute nel DPR
3 n.41. Il calcolo delle dispersioni termiche attraverso l'involucro edilizio è eseguito utilizzando algoritmi delle norme UNI 10345, I valori di conducibilità dei materiali utilizzati sono quelli riportati nella norma UNI e UNI Nella valutazione del fabbisogno energetico dell'edificio sono considerati anche i contributi positivi provenienti dalle sorgenti di energia termica all'interno dello stesso edificio, quali la presenza di sorgenti interne (persone, luci, apparecchiature varie e quello dovuto all'irraggiamento solare sulle superfici opache e finestrate). Per quanto riguarda il sistema edificio-impianto termico, il rendimento globale medio stagionale è calcolato, secondo le metodologie contenute nella norma UNI 10348, come prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali: - rendimento di produzione; - rendimento di regolazione; - rendimento di distribuzione; - rendimento di emissione. A partire dal fabbisogno energetico di ciascuna zona viene quindi calcolato il fabbisogno di energia primaria del sistema di produzione, in funzione: - dell'energia termica richiesta; - delle caratteristiche del sistema di produzione; - delle modalità di conduzione; - delle caratteristiche delle apparecchiature ausiliarie. La relazione riporta tutte le verifiche prescritte dal D.P.R. n.41/93 e dalla norma UNI per il calcolo del fabbisogno energetico (FEN) e dei rendimenti d'impianto.
4 A Informazioni generali Comune di LOCATE DI TRIULZI (MI) di circa ab. Progetto per la realizzazione di Villa monofamiliare a destinazione residenziale Sito in Via Roma, 34 (in alternativa specificare estremi N.C.T del terreno) Categoria E.1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme. Edificio rientrante nella disciplina di cui all'art. 4 comma 1 della legge 10/91 (edilizia sovvenzionata e convenzionata, pubblica e privata). Concessione edilizia n. 58/03 del 8 Giugno 003 Costruzione di numero 1 unità abitative Committente 888 Software Products Il direttore dell'impianto termico Il direttore dell'isolamento termico Il progettista dell'impianto termico Il progettista dell'isolamento termico P.I. Rossi Giovanni P.I. Rossi Giovanni Ing. Verdi Aldo Ing. Verdi Aldo
5 B Fattori tipologici di edificio Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti: - Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento ed indicazione d'uso prevalente dei singoli locali - Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare - Elaborati grafici relativi a sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari. Vedere prospetto I - Documentazione allegata C Parametri climatici della località Località LOCATE DI TRIULZI Quota s.l.m. 96 m Temp. esterna di progetto -5,0 C Gradi giorno 404,0 GG Zona Climatica E Mese T. medie Irrad. orizz. [MJ/m ] Irradiazione su superficie verticale [MJ/m ] [ C] Diretta Diffusa S SO-SE E-O NO-NE N Gennaio 1,8 1,5,3 6,0 4,8,9 1,6 1,5 Febbraio 4,3 3, 3,5 8,7 7,3 5,1,9,4 Marzo 9,3 6,5 5,1 11, 10,6 8,5 5,3 3,7 Aprile 14,1 9,8 6,7 10,9 1,1 11,4 8, 5,4 Maggio 18,0 1,1 7,9 10,0 1,3 13, 10,7 7,8 Giugno,6 13,9 8,3 9,8 1,5 14,4 1, 9,4 Luglio 5, 16,5 7,5 10,8 14,0 15,8 1,8 9, Agosto 4, 1,5 6,9 11,3 13,3 13, 9,8 6,4 Settembre 0,5 8,4 5,6 11,8 11,8 10,1 6,5 4, Ottobre 14,1 4,5 3,9 10,3 8,9 6,4 3,6,8 Novembre 8,0 1,9,5 6,7 5,4 3,4 1,9 1,7 Dicembre 3, 1,3,0 5,4 4,3,6 1,4 1,3
6 D Dati tecnico-costruttivi di edificio e relative strutture Appartamento Appartamento 1 3 Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che li delimitano (V) 1163,80 m Superficie esterna che delimita il volume (S) 877,91 m -1 Rapporto S/V 0,754 m Superficie utile dell'edificio 0,85 m Valore di progetto della temperatura interna 0 C Valore di progetto dell'umidità relativa interna 50 %
7 E Dati relativi agli impianti termici Appartamento Appartamento 1 a) Descrizione impianto Tipologia d'impianto - Impianto termico per singola unità immobiliare destinato al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria. Sistemi di generazione dell'energia termica - Generatore di calore ad acqua calda centralizzata alimentato a metano. Sistemi di termoregolazione - Sistema di termoregolazione di una singola unità immobiliare, pilotato dalla temperaturamedia rilevata da 3 sonde di temperatura poste in 3 ambienti diversi, il sistema è dotato di programmatore che consente l'accensione e lo spegnimento automatico sino a 14 volte nell'arco di una settimana e la regolazione della temperatura media degli ambienti su livelli nell'arco delle 4 h. Sistemi di distribuzione del vettore termico - Impianto dotato di collettori complanari con tubazione di andata e ritorno per ogni singolo corpo scaldante. Durezza dell'acqua di alimentazione del generatore di calore per potenza installata >= a 350 kw 3 F b) Specifiche del generatore di energia Fluido termovettore ho Potenza temica utile nominale 30,0 kw Rendimento termico utile al 100% della potenza nominale Valore di progetto 90,50 % Valore minimo prescritto dal regolamento 87,00 % Rendimento termico utile al 30% della potenza nominale Valore di progetto 91,30 %
8 Valore minimo prescritto dal regolamento 84,40 % Combustibile utilizzato Metano c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico Tipo di conduzione previsto dal progetto Tipo di regolazione Tipo di regolatore Tipo di erogator Attenuato Climatico + zona Si/No a differenziale Radiatori e convettori e Numero di regolatori 1 d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (solo per impianti centralizzati) e) Terminali di erogazione dell'energia termica f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione g) Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento) h) Altre apparecchiature e sistemi di rilevante importanza funzionale i) Schemi funzionali dell'impianto termico
9 F Principali risultati dei calcoli Appartamento Appartamento 1 Valore massimo della trasmittanza termica 3,636 W/m K Codice della struttura con trasmittanza massima 3. 5 FEP (Fabbisogno di energia primaria) Calcolato con il metodo integrale Valore di progetto 175,5 kwh/m anno Valore limite 105,9 kwh/m anno FEN (Fabbisogno Energetico Normalizzato) 3 Valore di progetto 45,5 kj/m GG Rendimenti medi stagionali di progetto Rendimento di produzione 0,903 Rendimento di regolazione 0,96 Rendimento di distribuzione 0,96 Rendimento di emissione 0,96 Rendimento globale 0,799 Potenza di punta - Pn 5,7 kw Potenza nominale utile del generatore 30,0 kw Potenza massima - Pn max 113,4 kw
10 FABBISOGNO ENERGETICO Energia dispersa per trasmissione e ventilazione [MJ] Mese Qt Qv Qg Qu Qa Ql Ottobre 5.788, , 4.786,8 0,0 0, ,1 Novembre 11.39, ,1 4.63, 0,0 0,0.057,8 Dicembre ,9 8.77, ,8 0,0 0, ,6 Gennaio , , ,8 0,0 0, ,6 Febbraio , , 4.33,5 0,0 0,0 5.60,1 Marzo , , ,8 0,0 0,0 0.84,4 Aprile 5.601,.966,4 4.63, 0,0 0, ,8 TOTALE 81.55, , ,1 0,0 0, ,4 Apporti energetici interni e solari [MJ] Mese Qi Qse Qsi Ottobre 1.0,8 1.4,9 360,8 Novembre 1.164,0 648, 09,5 Dicembre 1.0,8 508,3 169,8 Gennaio 1.0,8 580, 190,1 Febbraio 1.086,4 90, 70, Marzo 1.0, ,4 437,6 Aprile 1.164,0.9, 509,4 TOTALE 8.5,6 7.78,4.147,4 Fabbisogno energetico [MJ] Mese Qh Qhvs Qhr Qp Q Ottobre , 9.031, , , ,6 Novembre 0.04, , , , ,1 Dicembre 8.116, ,7 6.06, ,8 9.68,6 Gennaio 30.14, 5.806, , 9.168, ,4 Febbraio 3.345, , 1.569,3.468, ,8 Marzo , , , , , Aprile 9.376, ,8 8.47, , ,1 TOTALE , , 18.06, , ,8
11 RENDIMENTI TERMICI Rendimento termico utile Mese Rendimento termico utile Ottobre 0,91 Novembre 0,91 Dicembre 0,99 Gennaio 0,93 Febbraio 0,95 Marzo 0,901 Aprile 0,907 Rendimento di regolazione Zona Termica Soggiorno Cucina Studio Bagno 1 Letto 1 Bagno Letto Letto 3 Corridoio Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti Zona Termica Soggiorno Cucina Studio Bagno 1 Letto 1 Bagno Letto Letto 3 Corridoio Ottobre 0,999 0,895 0,997 0,993 Novembre 0,988 Dicembre 0,997 Gennaio 0,998 Febbraio 0,995 Marzo 0,975 0,999 Aprile 0,998 0,858 0,995 0,989 Legenda Qt Qv Qg Qu Qa Ql Qi Qse Qsi Qh Qhvs Qhr Qp Q Energia termica scambiata per trasmissione con l'ambiente esterno Energia termica scambiata per ventilazione Energia termica scambiata per trasmissione con il terreno Energia termica scambiata per trasmissione con ambienti adiacenti non riscaldati Energia termica scambiata per trasmissione e ventilazione con zone a temperatura costante Energia termica totale scambiata per trasmissione e ventilazione Apporti energetici interni Apporti energetici dovuti alla radiazione solare incidente sulle strutture opache Apporti energetici dovuti alla radiazione solare incidente sulle strutture trasparenti Fabbisogno energetico utile in regime di funzionamento continuo Fabbisogno energetico utile in regime di funzionamento reale Fabbisogno energetico utile in condizioni reali Energia termica fornita dal sistema di produzione Fabbisogno di energia primaria
12 TABELLA DELLE ZONE TERMICHE DELL'APPARTAMENTO Appartamento Appartamento 1 Descrizione N. ricambi d'aria Dispersioni Dispersioni per ventilazione totali -1 [h ] [W] [W] Soggiorno 0, Cucina 0, Studio 0, Bagno 1 0, Letto 1 0, Bagno 0, Letto 0, Letto 3 0, Corridoio 0, Totale
13 TABELLE DELLE DISPERSIONI TERMICHE PARZIALI Appartamento Appartamento 1 Superfici opache Descrizione Orientamento Magg. Sup. disp. Codice K D T Spessore R Pot. disp. [m ] [W/m K] [ C] [cm] [m K/W] [W] Sottofinestra NORD Nord 1,0 5, ,46 5,0 36,00, Esterna NORD Nord 1,0 76, ,410 5,0 40,00, Esterna EST Est 1,10 48, ,410 5,0 40,00, Ingresso Est 1,10 4, ,636 5,0 3,10 0, Esterna SUD Sud 1,00 75, ,410 5,0 40,00, Sottofinestra SUD Sud 1,00 7, ,46 5,0 36,00,347 8 Esterna OVEST Ovest 1,10 48, ,410 5,0 40,00, Copertura Orizzontale 1,00 301, ,401 5,0 10,00, Solaio su vespaio Pavimento 1,00 70, ,350 18,0 36,00 0, Totale potenza dispersa dalle superfici opache [W] Superfici finestrate Descrizione Orientamento Magg. Sup. disp. Codice K D T NPS R Pot. disp. [m ] [W/m K] [ C] [m K/W] [W] Serramento n 1 Nord 1,0 1, ,736 5,0 3 0, Serramento n 3 Nord 1,0 1,1 5. 3,700 5,0 3 0,370 7 Serramento n 6 Nord 1,0 3, ,7 5,0 1 0, Serramento n 5 Est 1,10 4, ,736 5,0 0, Serramento n 1 Sud 1,00 1, ,736 5,0 3 0, Serramento n Sud 1,00 3,9 5. 1,733 5,0 1 0, Serramento n 4 Sud 1,00 0, ,634 5,0 0, Serramento n 6 Ovest 1,10 3, ,7 5,0 0, Totale potenza dispersa dalle superfici finestrate.85 [W] Ponti termici Descrizione Orientamento Magg. Lunghezza Codice K lin. D T Pot. disp. [m] [W/mK] [ C] [W] Giunto Muratura perimetrale - Solaio inferiore Nord 1,0 18, ,330 5,0 18 Giunto Muratura perimetrale - Copertura Nord 1,0 19, ,014 5,0 8 Serramento - Parete (giunto laterale con muratura perimetrale) Serramento - Architrave (giunto superiore con muratura perimetrale) Nord 1,0 18, ,100 5,0 54 Nord 1,0 9, ,30 5,0 68
14 TABELLE DELLE DISPERSIONI TERMICHE PARZIALI Appartamento Appartamento 1 Descrizione Orientamento Magg. Lunghezza Codice K lin. D T Pot. disp. [m] [W/mK] [ C] [W] Serramento - Davanzale (giunto inferiore) Nord 1,0 9, ,0 5,0 65 Giunto Muratura perimetrale - Solaio inferiore Est 1,10 9, ,330 5,0 89 Giunto Muratura perimetrale - Copertura Est 1,10 14, ,014 5,0 6 Serramento - Parete (giunto laterale con muratura perimetrale) Serramento - Architrave (giunto superiore con muratura perimetrale) Est 1,10 4, ,100 5,0 13 Est 1,10 1, ,30 5,0 11 Serramento - Davanzale (giunto inferiore) Est 1,10 1, ,0 5,0 10 Serramento - Parete (giunto laterale con muratura perimetrale) Serramento - Architrave (giunto superiore con muratura perimetrale) Est 1,10 10, ,100 5,0 8 Est 1,10 3, ,30 5,0 0 Serramento - Davanzale (giunto inferiore) Est 1,10 3, ,0 5,0 19 Giunto Muratura perimetrale - Solaio inferiore Sud 1,00 3, ,330 5,0 193 Giunto Muratura perimetrale - Copertura Sud 1,00 4, ,014 5,0 9 Serramento - Parete (giunto laterale con muratura perimetrale) Serramento - Architrave (giunto superiore con muratura perimetrale) Sud 1,00 17, ,100 5,0 43 Sud 1,00 7, ,30 5,0 41 Serramento - Davanzale (giunto inferiore) Sud 1,00 7, ,0 5,0 40 Giunto Muratura perimetrale - Solaio inferiore Ovest 1,10 14, ,330 5,0 13 Giunto Muratura perimetrale - Copertura Ovest 1,10 16, ,014 5,0 6 Serramento - Parete (giunto laterale con muratura perimetrale) Serramento - Architrave (giunto superiore con muratura perimetrale) Ovest 1,10 9, ,100 5,0 6 Ovest 1,10, ,30 5,0 18 Serramento - Davanzale (giunto inferiore) Ovest 1,10, ,0 5,0 17 Totale potenza dispersa dai ponti termici [W] Riassunto potenze disperse per orientamento Orientamento 'Pot.disp. (W) Nord.37 Est 1.58 Sud Ovest Orizzontale Totale [W]
15 CARATTERISTICHE TERMICHE ED IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO Appartamento : Appartamento 1 Codice Struttura : 3. 1 Descrizione Struttura : Chiusura esterna opaca 1 1 N. Descrizione strato s C ax*10 ux*10 R (dall'esterno verso l'interno) [m] [W/mK] [W/m K] 3 [W/m K] [kg/mspa] [kg/mspa] [m K/W] 1 intonaco esterno 0,015 0,900 0, ,00 9,65 9,65 0,017 laterizio alveolare tipo "Poroton" 0,50 0,000 0, ,00 36,00 36,00 1,030 3 materassino di lana di roccia 0,040 0,040 0,000 80,00 150,00 150,00 4 forato 0,080 0,000 5, ,00 0,00 0,00 0,00 5 intonaco interno 0,015 0,700 0, ,00 19,30 19,30 0,01 Conduttanza unitaria superficiale interna : Resistenza unitaria superficiale interna : 5,00 W/m K 0,040 m K/W Legenda s Spessore dello strato Conduttanza unitaria superficiale esterna : 7,69 W/m K Conduttività termica del materiale C Conduttanza unitaria Resistenza unitaria superficiale esterna : 0,130 m K/W Massa volumica SPESSORE TOTALE : MASSA EFFICACE : ax Permeabilità vapore (int. umid. rel. 0-50%) 0,400 m ux Permeabilità vapore (int. umid. rel %) 83 Kg/m R Resistenza termica singoli strati RESISTENZA TERMICA TOTALE :,439 m K/W TRASMITTANZA TOTALE E VERIFICA : 0,410 W/m K <=0,43 1 Gennaio 006 POSITIVA <=0,34 1 Gennaio 009 NEGATIVA
16 VERIFICA IGROMETRICA Mese Ti (K) Pi (Pa) Te (K) Pe (Pa) Gennaio 0, ,7 590 Febbraio 0, , 645 Marzo 0, , 943 Aprile 0, , Maggio 0, ,9 136 Giugno 0,0 185, Luglio 0, , Agosto 0, ,1 01 Settembre 0, ,4 191 Ottobre 0, ,0 141 Novembre 0, ,9 958 Dicembre 0, ,1 671 Legenda Ti Temperatura interna Te Temperatura esterna Pi Pressione parziale interna Pe Pressione parziale esterna La struttura non e' soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale e' pari a P [Pa]: 77 La struttura non e' soggetta a fenomeni di condensa superficiale. La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale e' pari a P [Pa]: 1009
17 CARATTERISTICHE TERMICHE ED IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO Appartamento : Appartamento 1 Codice Struttura : 3. Descrizione Struttura : Chiusura esterna opaca sottofinestra 1 1 N. Descrizione strato s C ax*10 ux*10 R (dall'esterno verso l'interno) [m] [W/mK] [W/m K] 3 [W/m K] [kg/mspa] [kg/mspa] [m K/W] 1 intonaco esterno 0,015 0,900 0, ,00 9,65 9,65 0,017 laterizio alveolare tipo "Poroton" 0,50 0,000 0, ,00 36,00 36,00 1,030 3 materassino di lana di roccia 0,040 0,040 0,000 80,00 150,00 150,00 4 tavelletta 0,040 0,000 9, ,00 0,00 0,00 0,110 5 intonaco interno 0,015 0,700 0, ,00 19,30 19,30 0,01 Conduttanza unitaria superficiale interna : Resistenza unitaria superficiale interna : 5,00 W/m K 0,040 m K/W Legenda s Spessore dello strato Conduttanza unitaria superficiale esterna : 7,69 W/m K Conduttività termica del materiale C Conduttanza unitaria Resistenza unitaria superficiale esterna : 0,130 m K/W Massa volumica SPESSORE TOTALE : MASSA EFFICACE : ax Permeabilità vapore (int. umid. rel. 0-50%) 0,360 m ux Permeabilità vapore (int. umid. rel %) 5 Kg/m R Resistenza termica singoli strati RESISTENZA TERMICA TOTALE :,347 m K/W TRASMITTANZA TOTALE E VERIFICA : 0,46 W/m K <=0,43 1 Gennaio 006 POSITIVA <=0,34 1 Gennaio 009 NEGATIVA
18 VERIFICA IGROMETRICA Mese Ti (K) Pi (Pa) Te (K) Pe (Pa) Gennaio 0, ,7 590 Febbraio 0, , 645 Marzo 0, , 943 Aprile 0, , Maggio 0, ,9 136 Giugno 0,0 185, Luglio 0, , Agosto 0, ,1 01 Settembre 0, ,4 191 Ottobre 0, ,0 141 Novembre 0, ,9 958 Dicembre 0, ,1 671 Legenda Ti Temperatura interna Te Temperatura esterna Pi Pressione parziale interna Pe Pressione parziale esterna La struttura non e' soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale e' pari a P [Pa]: 63 La struttura non e' soggetta a fenomeni di condensa superficiale. La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale e' pari a P [Pa]: 1009
19 CARATTERISTICHE TERMICHE ED IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO Appartamento : Appartamento 1 Codice Struttura : 3. 3 Descrizione Struttura : Solaio su vespaio 1 1 N. Descrizione strato s C ax*10 ux*10 R (dall'esterno verso l'interno) [m] [W/mK] [W/m K] 3 [W/m K] [kg/mspa] [kg/mspa] [m K/W] 1 solaio in laterocemento 0,300 0,000,500 0,00 0,00 0,00 0,400 massetto alleggerito 0,050 0,310 0,000 0,00 0,00 0,00 0,161 3 piastrelle in ceramica 0,010 0, ,00 0,97 0,97 0,010 Conduttanza unitaria superficiale interna : Resistenza unitaria superficiale interna : 5,00 W/m K 0,040 m K/W Legenda s Spessore dello strato Conduttanza unitaria superficiale esterna : 7,69 W/m K Conduttività termica del materiale C Conduttanza unitaria Resistenza unitaria superficiale esterna : 0,130 m K/W Massa volumica SPESSORE TOTALE : MASSA EFFICACE : ax Permeabilità vapore (int. umid. rel. 0-50%) 0,360 m ux Permeabilità vapore (int. umid. rel %) 1 Kg/m R Resistenza termica singoli strati RESISTENZA TERMICA TOTALE : 0,741 m K/W TRASMITTANZA TOTALE E VERIFICA : 1,350 W/m K <=0,43 1 Gennaio 006 NEGATIVA <=0,34 1 Gennaio 009 NEGATIVA
20 VERIFICA IGROMETRICA Mese Ti (K) Pi (Pa) Te (K) Pe (Pa) Gennaio 0, ,7 590 Febbraio 0, , 645 Marzo 0, , 943 Aprile 0, , Maggio 0, ,9 136 Giugno 0,0 185, Luglio 0, , Agosto 0, ,1 01 Settembre 0, ,4 191 Ottobre 0, ,0 141 Novembre 0, ,9 958 Dicembre 0, ,1 671 Legenda Ti Temperatura interna Te Temperatura esterna Pi Pressione parziale interna Pe Pressione parziale esterna La struttura non e' soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale e' pari a P [Pa]: 9 La struttura non e' soggetta a fenomeni di condensa superficiale. La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale e' pari a P [Pa]: 911
21 CARATTERISTICHE TERMICHE ED IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO Appartamento : Appartamento 1 Codice Struttura : 3. 4 Descrizione Struttura : Copertura 1 1 N. Descrizione strato s C ax*10 ux*10 R (dall'esterno verso l'interno) [m] [W/mK] [W/m K] 3 [W/m K] [kg/mspa] [kg/mspa] [m K/W] 1 tegole in terracotta 0,000 0,90 0, ,00 1,44 1,44 0,000 polietilene espanso estruso 0,080 0,036 0,000 30,00 5,00 5,00, 3 assito in legno 0,00 0,00 0, ,00 4,50 4,50 0,100 Conduttanza unitaria superficiale interna : Resistenza unitaria superficiale interna : 5,00 W/m K 0,040 m K/W Legenda s Spessore dello strato Conduttanza unitaria superficiale esterna : 7,69 W/m K Conduttività termica del materiale C Conduttanza unitaria Resistenza unitaria superficiale esterna : 0,130 m K/W Massa volumica SPESSORE TOTALE : MASSA EFFICACE : ax Permeabilità vapore (int. umid. rel. 0-50%) 0,100 m ux Permeabilità vapore (int. umid. rel %) 16 Kg/m R Resistenza termica singoli strati RESISTENZA TERMICA TOTALE :,494 m K/W TRASMITTANZA TOTALE E VERIFICA : 0,401 W/m K <=0,43 1 Gennaio 006 POSITIVA <=0,34 1 Gennaio 009 NEGATIVA
22 VERIFICA IGROMETRICA Mese Ti (K) Pi (Pa) Te (K) Pe (Pa) Gennaio 0, ,7 590 Febbraio 0, , 645 Marzo 0, , 943 Aprile 0, , Maggio 0, ,9 136 Giugno 0,0 185, Luglio 0, , Agosto 0, ,1 01 Settembre 0, ,4 191 Ottobre 0, ,0 141 Novembre 0, ,9 958 Dicembre 0, ,1 671 Legenda Ti Temperatura interna Te Temperatura esterna Pi Pressione parziale interna Pe Pressione parziale esterna La struttura non e' soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale e' pari a P [Pa]: 9 La struttura non e' soggetta a fenomeni di condensa superficiale. La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale e' pari a P [Pa]: 1009
23 CARATTERISTICHE TERMICHE ED IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO Appartamento : Appartamento 1 Codice Struttura : 3. 5 Descrizione Struttura : Portone ingresso in legno 1 1 N. Descrizione strato s C ax*10 ux*10 R (dall'esterno verso l'interno) [m] [W/mK] [W/m K] 3 [W/m K] [kg/mspa] [kg/mspa] [m K/W] 1 legno per portone ingresso 0,031 0,380 0,000 0,00 0,00 0,00 0,08 Conduttanza unitaria superficiale interna : Resistenza unitaria superficiale interna : 0,00 W/m K 0,050 m K/W Legenda s Spessore dello strato Conduttanza unitaria superficiale esterna : 6,99 W/m K Conduttività termica del materiale C Conduttanza unitaria Resistenza unitaria superficiale esterna : 0,143 m K/W Massa volumica SPESSORE TOTALE : MASSA EFFICACE : ax Permeabilità vapore (int. umid. rel. 0-50%) 0,031 m ux Permeabilità vapore (int. umid. rel %) 0 Kg/m R Resistenza termica singoli strati RESISTENZA TERMICA TOTALE : 0,75 m K/W TRASMITTANZA TOTALE E VERIFICA : 3,636 W/m K <=0,43 1 Gennaio 006 NEGATIVA <=0,34 1 Gennaio 009 NEGATIVA
24 VERIFICA IGROMETRICA Mese Ti (K) Pi (Pa) Te (K) Pe (Pa) Gennaio 0, ,7 590 Febbraio 0, , 645 Marzo 0, , 943 Aprile 0, , Maggio 0, ,9 136 Giugno 0,0 185, Luglio 0, , Agosto 0, ,1 01 Settembre 0, ,4 191 Ottobre 0, ,0 141 Novembre 0, ,9 958 Dicembre 0, ,1 671 Legenda Ti Temperatura interna Te Temperatura esterna Pi Pressione parziale interna Pe Pressione parziale esterna La struttura non e' soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale e' pari a P [Pa]: 0 La struttura non e' soggetta a fenomeni di condensa superficiale. La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale e' pari a P [Pa]: 0
25 CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO Appartamento Appartamento 1 Tipo Infisso Serramento n 1 Tipo Materiale Legno Dimensioni telaio Larghezza = 140,0 cm Altezza = 140,0 cm Emissività Vetro 0,837 Descrizione Ag Af Lg Kg Kf Kl Kw [m ] [m ] [m] [W/m K] [W/m K] [W/mK] [W/m K] Serramento singolo 1,38 0,58 4,70,985 1,900 0,030,736 Resistenza unitaria superficiale interna 0,15 m K/W Conduttanza unitaria superficiale interna 8,0 W/m K Resistenza unitaria superficiale esterna 0,040 m K/W Conduttanza unitaria superficiale esterna 5,0 W/m K RESISTENZA TERMICA TOTALE 0,365 m K/W TRASMITTANZA TOTALE,736 W/m K <=,80 1 Gennaio 006 POSITIVA <=,50 1 Gennaio 009 NEGATIVA Legenda Ag Area del vetro Af Area del telaio Lg Lunghezza della superficie vetrata Kg Trasmittanza termica dell'elemento vetrato Kf Trasmittanza termica del telaio Kl Trasmittanza lineica (nulla se vetro singolo) Kw Trasmittanza termica totale del serramento
26 CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO Appartamento Appartamento 1 Tipo Infisso Serramento n 3 Tipo Materiale Legno Dimensioni telaio Larghezza = 140,0 cm Altezza = 80,0 cm Emissività Vetro 0,837 Descrizione Ag Af Lg Kg Kf Kl Kw [m ] [m ] [m] [W/m K] [W/m K] [W/mK] [W/m K] Serramento singolo 0,73 0,39 3,54,985 1,900 0,030,700 Resistenza unitaria superficiale interna 0,15 m K/W Conduttanza unitaria superficiale interna 8,0 W/m K Resistenza unitaria superficiale esterna 0,040 m K/W Conduttanza unitaria superficiale esterna 5,0 W/m K RESISTENZA TERMICA TOTALE 0,370 m K/W TRASMITTANZA TOTALE,700 W/m K <=,80 1 Gennaio 006 POSITIVA <=,50 1 Gennaio 009 NEGATIVA Legenda Ag Area del vetro Af Area del telaio Lg Lunghezza della superficie vetrata Kg Trasmittanza termica dell'elemento vetrato Kf Trasmittanza termica del telaio Kl Trasmittanza lineica (nulla se vetro singolo) Kw Trasmittanza termica totale del serramento
27 CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO Appartamento Appartamento 1 Tipo Infisso Serramento n 5 Tipo Materiale Legno Dimensioni telaio Larghezza = 160,0 cm Altezza = 50,0 cm Emissività Vetro 0,837 Descrizione Ag Af Lg Kg Kf Kl Kw [m ] [m ] [m] [W/m K] [W/m K] [W/mK] [W/m K] Serramento singolo 3,15 0,85 7,34,985 1,900 0,030 1,736 Resistenza unitaria superficiale interna 0,15 m K/W Conduttanza unitaria superficiale interna 8,0 W/m K Resistenza unitaria superficiale esterna 0,040 m K/W Conduttanza unitaria superficiale esterna 5,0 W/m K RESISTENZA TERMICA TOTALE 0,576 m K/W TRASMITTANZA TOTALE 1,736 W/m K <=,80 1 Gennaio 006 POSITIVA <=,50 1 Gennaio 009 POSITIVA Legenda Ag Area del vetro Af Area del telaio Lg Lunghezza della superficie vetrata Kg Trasmittanza termica dell'elemento vetrato Kf Trasmittanza termica del telaio Kl Trasmittanza lineica (nulla se vetro singolo) Kw Trasmittanza termica totale del serramento
28 G Motivazione delle eventuali deroghe a norme fissate dal regolamento
29 H Valutazioni per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
30 I Documentazione allegata N. 1 Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento ed indicazione d'uso prevalente dei singoli locali N. 1 Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare N. 1 Schemi funzionali dell'impianto termico Note Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti: - Piante di ciascun piano dell'edificio con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali - Prospetti e sezioni dell'edificio con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare - Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari - Lo schema funzionale dell'impianto con dimensionamento delle reti di distribuzione dei fluidi termovettori, delle apparecchiature e con evidenziazione dei dispositivi di regolazione e contabilizzazione. Lo schema funzionale deve riportare una tabella riassuntiva delle apparecchiature con le loro caratteristiche funzionali e di tutti i componenti rilevanti ai fini energetici con i loro dati descrittivi e prestazionali.
31 L Dichiarazione di rispondenza Il sottoscritto Ing. Verdi Aldo iscritto a Albo degli Ingegneri di Milano - Numero iscrizione 58 essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 15 commi 1 e del D.Lgs. 19/05 di attuazione della direttiva 003/91/CE dichiara sotto la propria personale responsabilità che: a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nella decreto attuativo della direttiva 00/91/CE b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali. Data Firma 16 Marzo 006 Ing. Verdi Aldo (timbro e firma)
32 M Note Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti: - Piante di ciascun piano dell'edificio con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali - Prospetti e sezioni dell'edificio con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare - Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari - Lo schema funzionale dell'impianto con dimensionamento delle reti di distribuzione dei fluidi termovettori, delle apparecchiature e con evidenziazione dei dispositivi di regolazione e contabilizzazione. Lo schema funzionale deve riportare una tabella riassuntiva delle apparecchiature con le loro caratteristiche funzionali e di tutti i componenti rilevanti ai fini energetici con i loro dati descrittivi e prestazionali.