Source: http://docplayer.fi/1629924-Epapuhtauksien-hallinta-rakennustyomaalla.html
Timestamp: 2016-12-11 00:34:25+00:00
Document Index: 23308974

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ']

⭐Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla
Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla
Download "Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla"
Taisto Pääkkönen
1 Terttu Rönkä Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Aducate Reports and Books 15/2011 Aducate Centre for Training and Development2 TERTTU RÖNKÄ Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Aducate Reports and Books 15/2011 Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Itä-Suomen yliopisto Kuopio 2011 Aihealue: Rakennusten terveellisyys3 Kopijyvä Oy Kuopio, 2011 Sarjan vastaava toimittaja: Johtaja Esko Paakkola Toimituskunta: Esko Paakkola (johtaja, KT), Jyri Manninen (prof., KT), Lea Tuomainen (suunnittelija, proviisori), Tiina Juurela (suunnittelija, TL) ja Helmi Kokotti (suunnittelija, RI/FT) Myynnin yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ISSN ISBN (painettu) ISBN (.pdf)4 TIIVISTELMÄ: Työssä tarkastellaan rakennustyömaalla esiintyviä epäpuhtauksia (pöly ja mikrobit) ja niiden terveysvaikutuksia sekä kerrotaan epäpuhtauksien hallintakeinoista. Tutkimuksessa selvitettiin jatkuvatoimisilla mittalaitteilla ali- ja ylipaineistuksen onnistumista ja toimenpiteiden vaikutusta epäpuhtauksien leviämiseen saneerattavasta tilasta saneerattavan tilan ulkopuolelle. Tutkitussa kohteessa saneerattava tila oli osanaikaa ylipaineinen ja epäpuhtauksien havaittiin leviämän sieltä muihin tiloihin. AVAINSANAT: rakentaminen, työhygienia, alipaineistus, pöly, mikrobi, pölynhallinta, ABSTRACT: The aim of the study was to investigate impurities (dust and microbes) and their control methods at construction site. The study was carried out to investigate the effect of negative and positive pressurization on the migration of impurities from working areas to the other areas in the building. The migration of impurities was evaluated using the continuous measuring methods. The studied construction site was some of time highly positively pressurized and the impurities were observed to drift also to other parts of the building. KEYWORDS: building construction, pressure conditions, dust, microbe, dust control, occupational hygiene5 6 Esipuhe Rakennustyöntekijät altistuvat työssään monenlaisille pölyille ja muille epäpuhtauksille. Saneeraustyömailla epäpuhtaudet voivat lisäksi siirtyä saneerattavista tiloista viereisiin puhtaisiin tiloihin, jos tilojen välistä osastointia ja painesuhteita ei oteta huomioon saneerausta suunniteltaessa tai sitä ei toteuteta oikein. Kirjallisuuskatsauksessa olen kertonut erilaisista rakennustyömaan epäpuhtauksista ja niiden terveysvaikutuksista sekä tarkastellut erilaisia pölynhallintakeinoja sekä niiden vaikuttavuutta. Tutkimuksessa suoritetut mittaukset olivat osa syksyllä 2010 alkanutta Itä- Suomen yliopiston koordinoimaa PUTUSA- hanketta (PUTUSA = puhdas turvallinen saneeraus). Mittauksissa selvitettiin ali- ja ylipaineistuksen vaikutusta epäpuhtauksien leviämiseen saneerattavasta tilasta saneerattavan tilan ulkopuoliselle alueelle. Pölypitoisuuksia mitattiin kiinteistä mittauspisteistä jatkuvatoimisilla mittalaitteilla sekä tarkasteltiin tilojen välisiä painesuhteita paine-eromittarilla ja merkkisavuin. Lisäksi määriteltiin alipaineistuslaitteen aiheuttama ilmanvaihtokerroin saneerattavassa tilassa ja verrattiin sitä vähimmäissuosituksiin sekä tutkittiin pölyn laskeumanopeutta. Mittauksien yhteydessä saatiin myös kokemusta laitteiden toimintavarmuudesta ja työmaan aikaisista toiminnoista. Työni ohjaajina ovat toimineet tutkija Vesa Asikainen Itä-Suomen yliopistosta ja vanhempi asiantuntija Sirpa Rautiala Kuopion työterveyslaitokselta. Kiitän ohjaajiani hyvistä neuvoista työni ohjauksessa ja kommenteista kirjoittamisen aikana. Erityisesti kiitän Vesa Asikaista kenttäkokeiden suorittamisesta ja mittalaitteiden käyttöopastuksesta sekä rakennusterveysasiantuntija koulutuksen vetäjää Helmi Kokottia ja kanssaopiskelijoitani kannustuksesta. Kiitän myös työnantajaani työterveyslaitosta, joka on myötämielisesti suhtautunut poissaoloihini.7 8 Sisällysluettelo Esipuhe Sisällysluettelo 1 Johdantoa kirjallisuudesta PÖLYTYYPIT Betonipöly Kvartsipöly Puupöly Tasoite- ja laastipöly Eristevillapöly Asbestipöly Mikrobit Kreosootti eli kivihiilipiki PCB ja lyijy PÖLYJEN TERVEYSVAIKUTUKSET Betonipölyn terveysvaikutukset Kvartsipölyn terveysvaikutukset Puupölyn terveysvaikutukset Tasoite-, ja laastipölyn terveysvaikutukset Eristevillapölyn terveysvaikutukset Asbestipölyn terveysvaikutukset Mikrobipölyn terveysvaikutukset Kreosootin eli kivihiilipien terveysvaikutukset PCB:n terveysvaikutukset Lyijyn terveysvaikutukset PÖLYN HIUKKASKOOT JA SUODATINLUOKAT Esisuodattimet, G3-G Hienosuodattimet, F5-F Pääsuodatin, HEPA- suodatin H10-H Aktiivihiilisuodatin PÖLYNHALLINTAMENETELMIÄ Pölyämättömät työmenetelmät Tuuletus Kohdepoistolaitteet... 229 1.4.4 Ilmanpuhdistimet Suojaseinät Osastointi Alipaineistus ja osastointi Alipaineistuslaitteen teho ja suodatus Ylipaineistus Sulkutila Siivous Henkilösuojaimet KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKAMISESSA SUOSITETUT SUOJAUSMENETELMÄT ASBESTIPURKAMISEN ILMANKÄSITTELYLAITTEET TYÖHYGIEENISET OHJEARVOT Tutkimus TUTKIMUKSEN TAVOITE TUTKIMUSKOHDE JA MENETELMÄT Alueiden välisen paine-eron mittaukset Alipaineistajan aiheuttaman virtausnopeuden, tilavuusvirtauksen ja ilmanvaihtokertoimen määritys Pölypitoisuuden mittaukset Hiukkaspitoisuuden mittaukset Ilmanvaihtokerroin merkkisavun avulla Laskeumanopeus Tulokset MITTALAITTEIDEN TOIMINTAVARMUUS ALI- JA YLIPAINEISTUKSEN AIHEUTTAMA ILMAN- VAIHTOKERROIN ALIPAINEISTUKSEN ONNISTUMINEN YLIPAINEISTUKSEN ONNISTUMINEN EPÄPUHTAUKSIEN LEVIÄMINEN ILMANVAIHTOKERROIN MERKKISAVULLA HIUKKASTEN LASKEUMANOPEUS Tulosten tulkinta MITTALAITTEIDEN TOIMINTAVARMUUS ILMANVAIHTOKERROIN... 4810 4.3 ALI- YLIPAINEISTUKSEN ONNISTUMINEN EPÄPUHTAUKSIEN LEVIÄMINEN HIUKKASTEN LASKEUMANOPEUS Yleiset johtopäätökset Lähdeluettelo Taulukkoluettelo Taulukko 1 Suojaustasot kosteus- ja mikrobivaurioituneiden materiaalien purkamisessa Taulukko 2 Asbestipurkamisessa käytetyt ilmankäsittelylaitteet Taulukko 3 HTP arvot 2009 Taulukko 4 Saneerattavan alueen pölyn laskeumanopeudet Taulukko 5 Saneerattavan alueen ulkopuolisen tilan pölyn laskeumanopeudet Kuvaluettelo Kuva 1 Pölyn hiukkaskokoalueita Kuva 2 Muovirakenteinen suojaseinä Kuva 3 Asbesti-imurin H-merkintä Kuva 4 Tutkimuskohteen pohjapiirros Kuva 5 Alipaineistajan aiheuttaman keskimääräisen ilman virtausnopeuden määrittäminen alipaineistajan (5a) ja alipaineistajan sijoituspaikaksi valitun oven (5b) otsapinnalta. Kuva 6 Tutkimuksessa käytettyä mittauslaitteistoa Climet CI-500 ja TSI P-Trak Kuva 7 Saneerattavan alueen paine-ero C-porraskäytävään nähden Kuva 8 Saneerattavan alueen paine-ero C-porraskäytävään nähden Kuva 9 Sähköpääkeskuksen paine-ero Kuva 10 Hiukkasten massapitoisuuden ajallinen vaihtelu saneerattavassa tilassa (X) ja saneerattavan tilan ulkopuolella ( ) Kuva 11 Hiukkasten (PM10) massapitoisuuden ajallinen vaihtelu saneerattavassa tilassa (X) ja saneerattavan tilan ulkopuolella ( ) lyhyemmällä tarkastelujaksolla Kuva 12 Hiukkasten massapitoisuuden ajallinen vaihtelu saneerattavassa tilassa (X) ja saneerattavan tilan ulkopuolella ( ) koko työpäivän aikana Kuva 13 Hiukkasten (PM10) massapitoisuuden ajallinen vaihtelu saneerattavassa tilassa (X) ja saneerattavan tilan ulkopuolella ( ) lyhyemmällä tarkastelujaksolla11 Keskeiset lyhenteet ja symbolit Alipaineistus Osasto alipaineistetaan poistamalla sieltä jatkuvasti ilmaa alipaineistuslaitteella. ASA - rekisteri Asa - rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri. Esierotin Esierotin on imuriin liitettävä painavamman aineksen erottamiseen käytetty sykloni tai imukärry. HEPA - suodatin Hepa - suodatin on erittäin korkean erotteluasteen omaava suodatin, joka pidättää 99,97 % yli 0,3 μm kokoisista hiukkasista. HTP - arvo HTP - arvo on haitalliseksi tunnettu pitoisuus arvo. Kohdepoisto Kohdepoisto on ilman poistamista suoraan epäpuhtauslähteestä, jolloin epäpuhtaudet eivät pääse leviämään työilmaan. Mikrobi Mikrobi on paljain silmin näkymätön eliö. Tällaisia eliöryhmiä ovat mm. bakteerit, sienet ja virukset. Osastointi Osastoinnissa purkukohde eristetään ilmastollisesti ympäröivästä tilasta osastoksi. PAH yhdisteet PAH yhdisteet ovat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. PCB - yhdisteet PCB yhdisteet ovat ympäristömyrkkyjä.12 1 Johdantoa kirjallisuudesta Kirjallisuuskatsauksessa esitellään tärkeimmät rakentamisessa esiintyvät pölytyypit ja epäpuhtaudet sekä niiden terveysvaikutukset. Katsauksen lopussa paneudutaan pölynhallintakeinoihin ja niiden vaikutuksiin sekä työhygieenisiin ohjearvoihin. Rakennustyöntekijät altistuvat monenlaisille pölyille, kuten betoni-, kivi-, tiili-, puuja eristevillapölylle. Saneerauskohteissa saattaa esiintyä näiden lisäksi vieläkin haitallisimpia epäpuhtauksia, kuten asbestia, kivihiilipikeä, lyijyä, PCB- yhdisteitä ja homehtuneita rakennusmateriaaleja. Saneerattavissa työtiloissa työntekijät altistuvat em. epäpuhtauksille. Saneeraustyöstä johtuvat epäpuhtaudet voivat siirtyä saneerattavista tiloista viereisiin tiloihin, jos tilojen välistä osastointia ja painesuhteita ei oteta huomioon saneerausta suunniteltaessa tai sitä ei toteuteta oikein. Esimerkiksi mikrobipitoisuudet voivat nousta kosteus- ja mikrobivaurioituneiden materiaalien purkutöiden aikana saneerattavien tilojen viereisissä tiloissa 10-kertaisiksi taustatilanteeseen verrattuna, jos ympäröiviä tiloja ei suojata (Rautiala ym. 1997). Korjausrakentamisessa epäpuhtauksien hallinta on erityisen tärkeää, koska saneerattavia tiloja joudutaan usein käyttämään korjaustöiden aikana. Saneerauksen jälkeen pinnoille kertynyt ja ilmaan jäävä pöly voi aiheuttaa viihtyvyys- ja terveyshaittoja tilojen käyttäjille, jos siivoukseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. 1.1 PÖLYTYYPIT Betonipöly Rakennustyömailla esiintyvä pöly on pääosin betonipölyä. Betonipölyn haitalliset terveysvaikutukset liittyvät usein altistumiseen kvartsille (Ratu S). 1113 1.1.2 Kvartsipöly Kvartsi on pääainesosa monissa kivilajeissa ja hiekoissa. Rakennusteollisuus kuluttaa suuria määriä kvartsipitoisia rakennustuotteita: tiiliä, laastia, betonia, tasoitteita, kiveä ja soraa. Rakennusteollisuudessa kvartsipölylle altistuvat erityisesti betonityöntekijät, muurarit, rapparit, apumiehet ja siivoojat. (Starck ym., 2008) Puupöly Rakennuksilla arvioidaan olevan puupölylle altistuvia noin 17000, muun muassa rakennuskirvesmiehiä, puuseppiä, parketti- ja kalusteasentajia. Puu on kemialliselta koostumukseltaan monimutkainen. Puu voi sisältää puhtaan puuaineksen lisäksi luonnollisia epäpuhtauksia, kuten runkopuun pinnalla olevat bakteerit ja homesienet sekä sahatavarassa esiintyvät home-, sinistäjä- ja lahottajasienet. Kemialliset lisäaineet voivat olla peräisin puunsuojakemikaaleista, liimoista sekä maaleista ja lakoista. (Starck ym., 2008) Tasoite- ja laastipöly Maalarit altistuvat tasoitepölylle työmaalla seinien ja kattojen ruiskutasoitetöissä. Myös seinien ja lattioiden hiontatyössä tasoitepölyn pitoisuudet nousevat korkeaksi sekä töiden jälkeisen siivoustyön aikana. Tasoitteet sisältävät monenlaisia sideaineita esimerkiksi muovilateksia ja kalsiumkarbonaatteja, sementtiä ja runsaasti kvartsia sisältävää hiekkaa. Laasti-, kivi- ja tiilipöly ovat ongelmallisia erityisesti muurareille ja heidän apulaisilleen. Yleensä kuivalaasti sekoitetaan työmaalla lisäämällä siihen vesi ja se on hienojakoista ja helposti pölyävää. Nämä pölytyypit sisältävät kvartsia ja erilaisia sideaineita. 1214 1.1.5 Eristevillapöly Teolliset mineraalikuidut ovat yleisnimi useille synteettisille aineille, joiden käyttö perustuu kuitumaiseen rakenteeseen. Lasivillan raaka-aine on pääasiassa keräyslasi, kun taas vuori- eli kivivilla tehdään kivestä. Keraaminen kuitu koostuu tavallisesti alumiinisilikaatista. Lämpö-, palo- ja akustiikkaeristeitä tuotetaan pääasiassa rakennusteollisuuden käyttökohteisiin. Keraamisten kuitujen tärkein käyttö on teollisuudessa sulatus- ja polttouuneissa lämpöeristeenä. (Starck ym., 2008) Pölyille ja kuiduille altistutaan rakentamisessa esimerkiksi eristeiden asentamisen yhteydessä, vanhojen eristeiden purkamisessa, puhallusvillan levityksessä ja eritystyön jälkeisissä levytyksissä. Työntekijät altistuvat mineraalikuiduille myös tuotantolaitoksissa ja valmistaloteollisuudessa Asbestipöly Asbesti on yleisnimi eräille luonnon kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbestikuidut ovat kiteisiä ja muodostavat kuitukimppuja. Asbestia käytettiin Suomessa vuosina rakennusmateriaaleissa, koneissa, liikennevälineissä ja kuluttajatuotteissa. Asbestin käyttö on perustunut sen teknisiin ominaisuuksiin, kuten mekaaniseen lujuuteen, palamattomuuteen, lämmöneristävyyteen ja kemikaalikestävyyteen. Yli 3000 työntekijää altistuu vuosittain asbestipitoiselle pölylle korjausrakentamisessa ja huoltotöissä. (Starck ym., 2008) Altistuvia työntekijäryhmiä ovat mm. eristäjät, putkiasentajat, kirvesmiehet ja asbestipurkutyöntekijät. Tulevaisuudessa toimenpiteet kohdistuvat erityisesti purkutöiden valvontaan ja altistuneiden työntekijöiden terveysseurantaan. (Starck ym., 2008) 1315 1.1.7 Mikrobit Mikrobit kuten virukset, bakteerit, homesienet ja alkueläimet kuuluvat biologisiin altisteisiin. Altistuminen tapahtuu yleensä hengitysteiden kautta, mutta ihoaltistuminen on myös mahdollista. Rakennustyömaalla mikrobeille altistutaan erityisesti vanhojen kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyössä ja siivouksessa Kreosootti eli kivihiilipiki Kivihiilipiki on kivihiilitervan tislausjäännös, joka sisältää satoja orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä. Kivihiilipikeä purettaessa vapautuu työilmaan hiukkasmaisia ja höyrymäisiä ainesosia, joista ongelmallisimpia ovat syöpää aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH- yhdisteet). Kivihiilipikeä on käytetty kosteuden- ja vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa. Yleisimmin kivihiilipikeä esiintyy kellarikerrosten lattiarakenteissa, muuratuissa seinissä ja tiilisaumoissa. Kivihiilipikeä esiintyy myös muissa rakenteissa esimerkiksi muuratuissa välipohjissa, uimaallasrakenteissa, pihojen kansirakenteissa ja ulkoilmassa olevissa lattia- ja perustusrakenteissa. Kivihiilipiki on tumman väristä, ja siinä on voimakas pistävä haju (kyllästetyn puun, ratapölkyn kreosootin haju). Rakennusten rungoissa on myös käytetty kreosootilla kyllästettyä puutavaraa, mikä aiheuttaa sisätiloissa kreosoottiöljyn, ratapölkyn hajua. Kivihiilipiki luokitellaan ongelmajätteeksi, jos sen pitoisuus on yli 200 mg/kg. ( Ratu ) PCB ja lyijy PCB- yhdisteet ovat ympäristömyrkkyjä, jotka aiheuttavat ihmisessä kehityshäiriöitä ja syöpää. PCB -pitoisia elastisia polysulfidi massoja on käytetty julkisivuelementtien, ikkunoiden ja ovien saumaukseen luvuilla. Lyijyä on käytetty kaksikomponenttisten polysulfidisaumamassojen kovettimissa. Rakennuttajan tehtävänä on selvittää saumausmassojen PCB ja lyijypitoisuudet. Selvityksen tekee alan asian- 1416 tuntija julkisivujen kuntotutkimuksen yhteydessä. Yli 50 mg/kg PCB -yhdisteitä sisältävä purkujäte käsitellään PCB jätteenä ja yli 1500 mg/kg lyijyä sisältävä saumamassajäte on suositeltavaa käsitellä ongelmajätteenä. (Ratu ) 1.2 PÖLYJEN TERVEYSVAIKUTUKSET Betonipölyn terveysvaikutukset Kvartsi altistumisen lisäksi betonipölyn on todettu ärsyttävän ihoa sekä hengitysteitä emäksisyytensä takia (ph 10-12). Betonipölyssä esiintyy myös muita lisäaineita, jotka voivat ärsyttää ihoa. Lisäksi betonipöly voi aiheuttaa kromi- ja kobolttiallergiaa. (Ratu 1225-S) Kvartsipölyn terveysvaikutukset Kvartsipölyssä vaarallisin osa on ns. alveolijae eli pienet, halkaisijaltaan alle 4 μm:n kokoiset kvartsihiukkaset, jotka hengitettäessä kulkeutuvat syvälle keuhkorakkuloihin asti sieltä poistumatta (Ratu 1225-S). Pitkäaikainen ja voimakkaasti altistava hienojakoisen kvartsipölyn hengittäminen voi aiheuttaa silikoosin eli fibroottisen pölykeuhkosairauden. Työperäinen altistuminen lisää keuhkosyövän vaaraa (Starck ym., 2008) Puupölyn terveysvaikutukset Puupöly voi ärsyttää ihoa mekaanisesti. Myös silmän sidekalvot ovat alttiita ärtymään ja herkistymään. Puupölyn aiheuttamia hengitystieoireita ovat hengenahdistus, yskä ja keuhkoärsytys. Pölylle altistuvilla on havaittu pitkittynyttä nuhaa ja yskää sekä nenän toiminnan muutoksia. Homehtuneen puun pöly voi aiheuttaa allergisen alveoliitin. Erityisesti kovien puulajien pölyille altistuneilla on havaittu ammattiastmaa. (Starck ym., 2008) Suomen lainsäädännössä tammi ja pyökki on luokiteltu syö- 1517 pävaarallisiksi. Suomessa työnantajan tulee ilmoittaa ASA- rekisteriin tammen ja pyökin pölylle altistuvat henkilöt (Ratu 1225-S) Tasoite-, ja laastipölyn terveysvaikutukset Tasoitepöly aiheuttaa mm. hengitystieoireita, silmä- ja iho-oireita, astmaa ja nuhaa. Tasoitteen ph:lla on suuri merkitys oireiden voimakkuuteen. Emäksisyyden kasvaessa ärsytysoireet kasvavat ja pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa allergiaa. Laastipöly ärsyttää voimakkaasti ihoa, hengitysteitä ja silmiä. Pahimmillaan laastit voivat olla syövyttäviä. Erityisen ärsyttäväksi on todettu kalkki- ja sementtilaastit (Asikainen ym., 2009) Eristevillapölyn terveysvaikutukset Teolliset mineraalikuidut ärsyttävät ihoa, silmiä ja ylempiä hengitysteitä. Ärsytysihottuma syntyy, kun karkeat lasikuidut tai eristevillan hiukkaset naarmuttavat ja pistelevät ihoa. Allergisen kosketusihottuman syynä voi olla myös tuotteiden sideaineena käytetty fenoliformaldehylihartsi. (Starck ym., 2008) Mineraalivillaeristeiden kuitupaksuus on noin 3-6 μm ja vain pieni osa kuiduista pääsee keuhkoihin. Suuri osa villapölystä jää ylempiin hengitysteihin. Mineraalivillat eivät todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia terveysvaikutuksia, kuitujen poistumisaika elimistöstä on muutamia viikkoja tai kuukausia. Suomessa kaupan olevat teolliset lasivilla- ja vuorivillakuidut eivät ole syöpävaaralliseksi luokiteltuja (www.iarc.fr). Keraamiset kuidut on luokiteltu syöpävaarallisiksi aineiksi, ja niille altistuneet työntekijät on ilmoitettava ASA- rekisteriin (Starck ym., 2008). 1618 1.2.6 Asbestipölyn terveysvaikutukset Asbesti ehjänä kiinteänä aineena ei ole vaarallista. Asbestipölylle altistuminen voi kuitenkin aiheuttaa keuhkopussin sairauksia ja lisätä erilaisiin syöpäsairauksiin sairastumisen vaaraa. (Ratu 1225-S) Ohuimmat krysotiilifibrillit ovat läpimitaltaan vain 0,03 μm. Ohuet asbestikuidut pääsevät hengitysilman mukana keuhkoihin ja alvioleihin eli keuhkorakkuloihin. Asbestialtistuminen voi aiheuttaa keuhkosyöpää, mesotelioomaa (keuhkopussin tai vatsakalvon syöpä), asbestoosia (pölykeuhkosairaus) ja keuhkopussin sairauksia. Asbestisairaudet ilmenevät vasta pitkänajan kuluttua altistumisen alkamisesta. Tämä latenssiaika on yleensä vuotta Mikrobipölyn terveysvaikutukset Mikrobien aiheuttamia tyypillisiä oireita ovat silmien, ihon ja hengitysteiden limakalvojen ärsytysoireet, kuten nenän tukkoisuus ja nuha, äänenkäheys, yskä ja limannousu keuhkoista, toistuvat nenäverenvuodot, hengenahdistus ja hengitysvaikeudet. Myös erilaisia yleisoireita voi esiintyä, esimerkiksi selittämätöntä kuumeilua, päänsärkyä, väsymystä ja pahoinvointia (Asumisterveysohje, 2003). Mikrobit voivat aiheuttaa myös vakavampia terveyshaittoja kuten allergioita (astma, nuha ja allerginen alveolitti) sekä erilaisia infektioita Kreosootin eli kivihiilipien terveysvaikutukset Kivihiilipien sisältämät PAH- yhdisteet ovat syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavia, lisääntymisterveydelle vaarallisia aineita. PAH-yhdiseet imeytyvät ihon läpi ja kulkeutuvat hengitysteiden kautta elimistöön. PAH- yhdisteitä sisältävät materiaalit voivat aiheuttaa myös hengitysteiden, ihon ja silmien ärsytystä, ihon punotusta ja valoherkistymistä. (Starck ym., 2008) 1719 1.2.9 PCB:n terveysvaikutukset PCB -yhdisteet ovat ympäristömyrkkyjä, jotka aiheuttavat ihmisessä kehityshäiriöitä ja syöpää. PCB yhdisteet kulkeutuvat elimistöön hengitettäessä PCB pitoista pölyä sisältävää ilmaa, ihokosketuksessa imeytymällä ihon läpi tai yhdisteitä syömällä (lapset + maa-aines). (Ratu ) Lyijyn terveysvaikutukset Lyijy imeytyy elimistöön pääasiassa hengitysteitse (lyijyhöyryt, -huurut ja pöly) ja vähäisesti ruuansulatuskanavan kautta. Lyijy ja sen epäorgaaniset yhdisteet on luokiteltu lisääntymiselle, raskaudelle tai sikiölle vaaraa aiheuttavien tekijöiden luetteloon. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) on luokitellut lyijy-yhdisteet luokkaan 3, mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi. (Starck ym., 2008) 1.3 PÖLYN HIUKKASKOOT JA SUODATINLUOKAT Hiukkasen käyttäytyminen hengityselimissä ja ilmanpuhdistuslaitteissa riippuu sen koosta. Terveydelle haitallisimpia ovat kooltaan alle 4 μm olevat hiukkaset. Pienet hiukkaset leijuvat ilmassa pitkään ja kulkeutuvat alahengitysteihin, josta ne poistuvat verenkierron kautta tai jäävät pysyvästi keuhkorakkuloihin (esim. asbestikuidut). Suuremmat hiukkaset erottuvat ylimpiin hengitysteihin, nenään ja kurkkuun, eivätkä kulkeudu keuhkoihin asti (Seppänen ym., 1996).Yli 10 μm:n hiukkaset laskeutuvat suhteellisen nopeasti pinnoille ja niitä on ilmassa ainoastaan syntypaikkojen läheisyydessä. Rakennustyömailla on kuitenkin käytössä voimakkaita puhaltimia, joissa vallitsee voimakas pyörteinen ilmavirtaus, joten raskaimmatkin hiukkaset voivat jäädä leijailemaan pitkäksi aikaa sisäilmaan ja kulkeutua hengitysteihin. Ilmanpuhdistuslaitteet poistavat ilmassa leijuvat hiukkaset puhaltamalla ilman laitteessa olevien peräkkäisten suodattimien läpi. Laitteet varustetaan työkohteen vaatimusten mukaisilla suodatin kokonaisuuksilla, karkea-, hieno-, mikro- ja aktiivihii- 1820 lisuodattimilla. Suodatinluokat ja niiden tunnukset perustuvat kansainvälisiin standardeihin Esisuodattimet, G3-G4 Suodatuksen ensimmäistä vaihetta sanotaan esisuodattamiseksi tai karkeasuodattamiseksi. Esisuodatuksessa saadaan poistettua lähes kaikki suurimmat hiukkaset, näiden poistaminen pidentää kalliimpien pääsuodattimien käyttöikää. Jos suodatus kestää pitkään, esisuodattimet vaihdetaan moneen kertaan yhden pääsuodattimen käyttöiän aikana. Alipaineistajien, ilmanpuhdistajien ja kuivauskoneiden esisuodattimet ovat yleensä luokkaa G3-G4. (www.astq.fi) Hienosuodattimet, F5-F9 Hienosuodattimen suodatinluokka määräytyy 0,4 μm hiukkaskoon suodatuskyvyn mukaan. Alipaineistajan, ilmanpuhdistajan ja tuuletuspuhaltimen hienosuodattimet ovat yleensä luokkaa F5-F9. (www.astq.fi) Pääsuodatin, HEPA- suodatin H10-H14 Suodatuksen viimeisessä vaiheessa ilma kulkee HEPA -suodattimen läpi. Korkean erotteluasteen omaava HEPA suodatin pidättää 99,97 % yli 0,3 μm kokoisista hiukkasista. HEPA- suodatinta kutsutaan myös mikrosuodattimeksi (RT ). HE- PA suodattimen soveltuvuus/ märkälujuus tulee varmistaa, jos ilmankäsittelylaitetta käytetään kosteassa paikassa. Alipaineistajissa ja ilmanpuhdistajissa käytetään yleensä H13-luokan HEPA suodatinta, se on vaatimuksena mm. asbestisaneerauksessa käytettävissä alipaineistajissa. (www.astq.fi) 1921 1.3.4 Aktiivihiilisuodatin Useissa ilmanpuhdistajissa on mahdollisuus käyttää aktiivihiilisuodatinta, joka poistaa sisäilmasta kaasumaisia ja höyrymäisiä yhdisteitä, jotka ihminen haistaa tuoksuina. Käyttökohteita ovat mm. maakellarin haju kosteusvauriokohteissa, tulipalojen jälkisiivoukset, viemärivahingot ja öljyvahingot. Suositeltavin materiaali on aktiivihiili, koska sen pinta-ala on suuri. (www.astq.fi) Kuva 1. Pölyn hiukkaskokoalueita ( 2022 1.4 PÖLYNHALLINTAMENETELMIÄ Pölyntorjunnassa tulee ensisijaisesti poistaa pölyn aiheuttaja. Kun pölyn aiheuttajaa ei voida poistaa, rajoitetaan pölyn leviämistä ja otetaan käyttöön henkilökohtaiset suojaimet Pölyämättömät työmenetelmät Työmenetelmillä voidaan vaikuttaa merkittävästi syntyvän pölyn määrään. Esimerkiksi betonin piikkauksen sijasta voidaan käyttää betonin murtamista tai kohdepoistolla tai vesivoitelulla varustettua timanttileikkausta. Kivi- ja tiilipölylle altistumista voidaan vähentää käyttämällä vähän pölyä synnyttäviä esimerkiksi vesivoitelulla varustettuja katkaisulaitteita ja/tai kohdepoistoa. Laastina voidaan käyttää valmiiksi sekoitettua, kosteana työmaalle toimitettua laastia tai siirretään laastin sekoitus osastoituun ja alipaineistettuun tilaan. Markkinoilla on myös vähemmän pölyäviä tuotteita. Esimerkiksi työmaaliikenteen seurauksena maasta nousevaa pölyä voidaan torjua kastelulla. Siivouksessa altistumista voidaan vähentää käyttämällä lastaa, lapiota ja imuria. Harjasiivousta ei saa käyttää. (Ratu 1225-S) Tuuletus Tuuletuksella ja ilmanvaihtuvuudella havaittiin olevan erityisesti pölyävissä työvaiheissa merkitystä yleisilman hiukkaspitoisuuden lisäksi myös pintojen pölykertymiin, jotka alenivat tuuletusta käytettäessä (Sisäilmayhdistys raportti 28). Tehostettu tuuletus voi olla tehokkaampaa kuin ilmanpuhdistimen käyttö (Ratu 1225-S). Tuulettaminen ei aina onnistu ulkoilman lämpö- ja kosteusolosuhteiden takia. Kaupungin järjestyssäännöt voivat myös rajoittaa tuulettamista, koska pölyt voivat levitä viereisiin tiloihin. 2123 1.4.3 Kohdepoistolaitteet Kohdepoistolaitteet jaotellaan muodostamansa alipaineen mukaan matala- ja korkeapaineisiin järjestelmiin. Korkeapaineisia kohdepoistolaitteita ovat liikuteltavat esierottimella ja mikrosuodattimella varustetut teollisuusimurit ja keskusimurijärjestelmät. Imurit tulee olla varustettu standardin mukaisella H-merkinnällä (Kone-Ratu ). Korkeapaineinen kohdepoisto liitetään purkutyössä käytettäviin työstökoneisiin (sahat, sirkkelit, jyrsimet, hiontakoneet yms.) Esierotin lisää imurin suorituskykyä ja säästää suodattimia. Matalapaineisessa kohdepoistossa kohteen välittömään läheisyyteen sijoitetaan imurilaitteistoon yhdistetty pölynkerääjä, joka sieppaa syntyvää pölyä pois. Tyypillisiä matalapaineisia kohdepoistolaitteita ovat ilmanpuhdistimet, pölynerottimet ja alipaineistajat (RT ). Poistoilma johdetaan työskentelytilan ulkopuolelle muovisen poistoputken tai muovisukan avulla. (Ratu 1225-S) Kohdepoistolaitteilla voidaan merkittävästi alentaa pölyaltistumista ja työskentelyalueen pölypitoisuuksia, mutta laitteita tulee huoltaa laitteille annettujen huoltoohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi betonin hionnassa pölypitoisuudet työskentelyalueella alenivat yli 98% ja seinä ja lattiatasoitteen hionnassakin pitoisuudet alenivat merkittävästi varsinkin, kun laitteet olivat täysin toimintakuntoisia. Näin ollen on erittäin tärkeää pitää laitteet kunnossa ja mahdollisten toimintahäiriöiden syyt tulee selvittää ja laitteet kunnostaa mahdollisimman nopeasti. (Asikainen ym., 2009) Ilmanpuhdistimet Ilmanpuhdistimien käyttöä voidaan suositella silloin, kun tuulettaminen ei onnistu ulkoilman lämpö- ja kosteusolosuhteiden tai jos kaupungin järjestyssäännön takia tuulettaminen ei ole mahdollista (Ratu 1225-S). Kun ilmanpuhdistajaa käytetään lähellä kohdetta, se toimii käytännöllisesti katsoen kohdepoistolaitteena. Ilmanpuhdistuskone - alipaineistaja laitenimiä käytetään joskus rinnakkain. Kumpaakin valmistetaan vain omiin käyttötarkoituksiinsa. Toisaalta voi olla kyse samasta laitteesta, mutta silti kahdesta aivan eri käyttötarkoituksesta. Ilmanpuhdistuskone 2224 sijoitetaan keskelle huonetta eikä siihen liitetä mitään letkuja. Laite palauttaa suodattamansa ilman huoneilmaan, jolloin se parantaa yleisilman laatua. Ilmanpuhdistimia käytetään herkistyneiden ihmisten työtiloissa, joko remontin aikana tai pysyvästi. Kun ilmanpuhdistuskonetta käytetään vesivahinkojen kuivaustyössä, se kerää likaa, pölyä ja ilmassa leijuvia epäpuhtauksia, jotka muutoin kerrostuisivat kuivauslaitteiden kennoihin tai roottoriin ja/tai tukkisivat puhaltimen ilmanottoaukot. (www.astq.fi/pölynhallinankäsikirja) Suojaseinät Suojaseinäratkaisuilla voidaan vähentää epäpuhtauksien leviämistä ympäröiviin tiloihin. Suojaseinät rakennetaan työmaalla useimmiten muovista ja rimoista (kuva 2). Kehittyneempinä suojaseinäratkaisuina voidaan pitää elementtirakenteisia suojaseiniä, joissa muovi puristetaan kevyiden teleskooppitolppien avulla kattoon ja tolppien välinen muovi kiinnitetään kattoon kevyesti teippaamalla tai teleskooppiin kiinnitettävän kiskon avulla. Kohteissa, joissa suojaseinäratkaisuilta edellytetään myös äänen- ja palonkestoa, suojaukset toteutetaan väliseinärakenteina, jolloin runkorakenteina käytetään joko teräsrankaa tai puuta. Pintamateriaalina on tällöin kipsilevy tai palonsuojakangas. Myös suojaseinän ovien on toteutettava palonsuojavaatimukset (http://hvac.tkk.fi/julkaisut.html). Mikäli poistoilma joudutaan johtamaan toiseen palo-osastoon, asennetaan suojaseinään tarvittaessa palopelti ja alipaineistuslaitteisto varustetaan järjestelmällä, joka sammuttaa sen tulipalotilanteessa Osastointi Osastoinnissa työskentelytila eristetään ilmastoinnillisesti muista tiloista. Saneerattavan tilan ilmanvaihto pysäytetään ja ilmanvaihtokanavien päät tulpataan. Osastoinnissa pyritään käyttämään hyväksi rakennuksen huonejakoa tai osasto tehdään tilapäisillä suojaseinärakenteilla. Osastoinnissa on otettava huomioon myös mahdollisen 2325 alaslasketun katon kautta pölyn siirtyminen muihin tiloihin. Tuulikaappiratkaisua voidaan käyttää osastoinnin sisäänkäynnissä eräänlaisena sulkuna. Siten osaston ja sen ulkopuolinen ilma eivät pääse sekoittumaan, eikä pöly näin ollen pääse kulkeutumaan osaston sisään tai sieltä pois. Yksinkertaisin tuulikaappiratkaisu voidaan rakentaa rimoista ja muovista. Tuulikaappiin kannattaa sijoittaa matto, jolla voidaan vähentää jaloissa kulkeutuvan pölyn määrää. (http://hvac.tkk.fi/julkaisut.html) Osastointi on kosteus ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden, kreosootti rakenteiden sekä asbestinpurkutyön pölyntorjunnassa päämenetelmä. Kuva 2. Muovirakenteinen suojaseinä Alipaineistus ja osastointi Yleensä pelkkä osastointi ei riitä estämään epäpuhtauksien leviämistä, vaan samanaikaisesti joudutaan vaikuttamaan tilojen välisiin painesuhteisiin. Perusperiaatteena on, että osastoitavan tilan tulisi olla alipaineinen muihin tiloihin nähden. Osastoon syntyy alipaine, kun osastosta poistetaan jatkuvasti ilmaa tehokkailla alipaineistus- 24 Näytä lisää
XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista Pertti Pasanen, pertti.pasanen@uef.fi Ympäristötieteen laitos, Lisätiedot ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen
ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti Lisätiedot Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa
Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistössä. Siivouksen laatuvaatimuksia ja tarpeita Lisätiedot TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)
TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute Lisätiedot EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke
Mitä korjaushankkeen toteutuksessa on huomioitava pölyntorjunnan kannalta Hannu Koski, johtava tutkija, VTT EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus PUTUSA hanke 3 Mikä Lisätiedot 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito
1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 RL/2/Kesäkuu 2001/500/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö Lisätiedot Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla.
Puhdasta ilmaa Imu-Tec Oy Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa ruotsalaisen Lisätiedot Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas
Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta Lisätiedot Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus!
Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus! Johdanto Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei vielä ole, jokaisella työmaalla on toimitaan oman pään Lisätiedot Pölyntorjuntaratkaisut. rakennustyömaille. XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Sami Metso
Pölyntorjuntaratkaisut rakennustyömaille XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Sami Metso 15.10.2011 / Rakennuskonepäivät 2011 / Sami Metso 2011 Ramirent 2 Pöly on haitallista Lisätiedot HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos
HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE Lisätiedot Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei
on rakentamisen innovatiivinen työmaapalveluiden toimittaja sekä konevuokrauksiin erikoistunut yritys. Tavoitteemme on olla edullinen ja laadukas kaikin puolin. Päätuotteemme ovat Timanttiporaus, Kuivaus, Lisätiedot P1 SIIVOUKSESSA. Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna. Toimitusjohtaja Tarja Andersson. TPA Andersson Oy www.tpapalvelut.
P1 SIIVOUKSESSA Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna Toimitusjohtaja Tarja Andersson TPA Andersson Oy www.tpapalvelut.fi SISÄILMASTOLUOKAT S1 S3 S1: Yksilöllinen sisäilmasto Tilan sisäilman laatu Lisätiedot ALIPAINEISTAJIEN TOIMIVUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN
ALIPAINEISTAJIEN TOIMIVUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN BEST- alipaineistajien vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja ylläpito Viite: Dutch asbestos regulations/ Hollannin asbestisäännökset SC530; Lisätiedot Vesisumutusmenetelmä rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinnassa
Sisäilmastoseminaari Messukeskus Helsinki, 13.3.2014 Vesisumutusmenetelmä rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinnassa Kokkonen A, Nykänen M, Pasanen P. Ympäristötieteen laitos RAPSU-hanke, Työsuojelurahasto Lisätiedot Rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinta vesisumutusmenetelmällä
Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät Hotelli Scandic Oulu, 4.-5.2.2014 Rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinta vesisumutusmenetelmällä (RAPSU-hanke, Työsuojelurahasto) Anna Kokkonen Ympäristötieteen Lisätiedot 1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ
1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0240 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (9) TAVANOMAISET PURKUTYÖT Vaaralliset aineet käsittely ja suojaus Rivning, farliga material Lisätiedot Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu
Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Lisätiedot Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012
Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset Lisätiedot Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi
Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli Lisätiedot Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa
Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa" Lisätiedot Hyvinvointia työstä. 29.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi
Hyvinvointia työstä 1 Jauhopölyt ja niiden määrittäminen työympäristöstä Tomi Kanerva erityisasiantuntija Materiaali- ja hiukkastutkimus-tiimi 2 Mitä on jauhopöly Jauhopöly syntyy jauhojen käsittelyssä Lisätiedot Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys Lisätiedot Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun
Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä Lisätiedot 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito
1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning Lisätiedot Miten parannan sisäilman laatua?
Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun Lisätiedot NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 As Oy Mäkärä c/o M A Hiidenheimo Kiskontie 26 00280 Helsinki NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN 1. Yleistä Näytteenoton kohteena oli As Oy Mäkärä osoitteessa Hakamaankuja 1, Espoo. Lisätiedot Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5
HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven Lisätiedot EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri Lisätiedot Pölyttömän saneerauksen muistilista Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi
Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi Jukka Heinoo, pääsuunnittelija Helsingin kaupungin rakennusvirasto jukka.heinoo@hkr.hel.fi 566 Korjausrakentamisen lisääntyessä myös purkutöiden aiheuttamat pölyongelmat Lisätiedot Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015. Matti Lehtimäki
Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015 Matti Lehtimäki Ohjaamojen pölynhallintaan liittyviä hankkeita VTT Oy:ssä Työkoneiden ohjaamoilmastoinnin kehittäminen (TSR 1991) ohjaamoilmanvaihdon/ilmastoinnin Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
Sisäilmastoseminaari 2015 1 YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen 1, Pertti Pasanen 2 ja Helmi Kokotti 3,4 1 Envimetria Oy 2 Itä-Suomen Lisätiedot SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta
SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET Lisätiedot HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA
HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ, Lisätiedot RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013
Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden Lisätiedot Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy
Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Olen koulutukseltani luonnontieteiden kandidaatti ja pätevöitynyt työterveyshuollon asiantuntijaksi. Toimenkuvaani kuuluu sisäilma- ja työhygieeniset Lisätiedot PÖLYNHALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA
Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantojohtaminen 2014 Roni Nuttunen PÖLYNHALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Turun Seudun Rakennustekniikka Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Lisätiedot ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.
539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN Lisätiedot OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN
PUTUSA -tutkimushanke OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN Sisältö Korjausrakentamisen pölyt. 2 Pölyistä aiheutuvat haitat..... 2 Pölyntorjunnan tavoitteet.... 3 Pölyntorjunnan keinot.... 3 Tärkeimmät Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat
Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien, Lisätiedot Miksi liikenteen päästöjä pitää. Kari KK Venho 220909
Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Mikä on ilmansaasteiden merkitys? Ilmansaasteiden tiedetään lisäävän astman ja Lisätiedot KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS
S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko Lisätiedot EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA-hanke
EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA PUTUSA-hanke Yleistietoa hankkeesta Hankkeeseen osallistuvat tutkimuslaitokset Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos Professori Pertti Pasanen, tutkija Lisätiedot OSASTOINTI JA ALIPAINEISTUS PÖLYNHALLINTAMENETELMINÄ SANEERAUKSESSA
OSASTOINTI JA ALIPAINEISTUS PÖLYNHALLINTAMENETELMINÄ SANEERAUKSESSA Vuokko Lappalainen Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen laitos Maaliskuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Lisätiedot SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN Lisätiedot Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus
Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1 Lisätiedot Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen
Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711 Lisätiedot Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely
Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi Lisätiedot Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija
Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä, Lisätiedot Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016
Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat Lisätiedot 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS
16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon Lisätiedot Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa
Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Timo Keskikuru Talotekniikan asiantuntija, FL Rakennusterveysasiantuntija Lisätiedot OHJE SIIVOUKSEEN JA IRTAIMISTON PUHDISTUKSEEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSTEN JÄLKEEN
OHJE SIIVOUKSEEN JA IRTAIMISTON PUHDISTUKSEEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSTEN JÄLKEEN YHTEISTYÖSSÄ: Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta... 4 3. Pölyn leviämisen Lisätiedot HAITTA-AINE KARTOITUS
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN
1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka. Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Lisätiedot Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa
Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi. Lisätiedot ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN
4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto Lisätiedot Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)
Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa Lisätiedot ULT- LAS. laserkäryn poistoon. Puh. (03. Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin.
Puh. (03 ULT- LAS laserkäryn poistoon Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin. Mäkirinteentie 3 36220 Kangasala puh. 03-212 8000 fax 03-212 8158 Marianrannankatu Lisätiedot Hyvinvointia työstä. 28.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi
Hyvinvointia työstä Hiukkaspitoisuuksien määrittäminen työpaikkojen ilmasta Tomi Kanerva erityisasiantuntija Materiaali- ja hiukkastutkimus-tiimi Johdanto Työympäristö Fysikaaliset tekijät esim. melu, Lisätiedot Suojaimet. Yleistä hengityssuojaimista. Yleistä suoja-asuista
Suojaimet Yleistä hengityssuojaimista Altistusta ilmateitse voi vähentää käyttämällä erilaisia suojaimia. Suojaimessa on aina omat päästönsä, joten kaikki suojaimet eivät sovellut kaikille hajusteyliherkille. Lisätiedot HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI
Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma Lisätiedot Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita
Tarkastusraportti Sivu: 1 (20) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Leinonen Panu (Yhteyshenkilö) p. 00404872445 Panu.Leinonen@pelkosenniemi.fi Lisätiedot Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat
Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat Sisäilmaongelman ratkaisuun osallistuvilla toimijoilla tulee olla yhteinen näkemys siitä, että vaurioituneet rakenteet on korjattava, koska homeongelmasta voi Lisätiedot Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus kosteus- ja homevaurioiden korjausten jälkeen
LIITE 6. 1 (5) Ohjeen laatija: Laadukas sisäympäristö -teema & Bioaerosolit ja sisäilma -tiimi Lisätietoja: tutkimusinsinööri Sari Rautio- Laine ja vanhempi asiantuntija Sirpa Rautiala Homeettomaksi siivous Lisätiedot 2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa
Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en Lisätiedot ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön Lisätiedot Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista
Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-66-9 1.9.29 Omakotitalojen suodattimien mittaus Tilaaja: Eagle Filters Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-66-9 1 (1) Tilaaja Eagle Filters Oy Kalervonkatu 1 486 KOTKA Tilaus Juha Lisätiedot MARJA KANSIKAS. Ohjeita mikrobivaurioituneen rakenteen purkutyöhön
MARJA KANSIKAS Ohjeita mikrobivaurioituneen rakenteen purkutyöhön OPINNÄYTETYÖT, RAKENNUSTERVEYS 2013 MARJA KANSIKAS Ohjeita mikrobivaurioituneen rakenteen purkutyöhön Opinnäytetyöt Koulutus- ja kehittämispalvelu Lisätiedot Työterveyslaitos www.ttl.fi
Hyvinvointia työstä Kivipölyn sekä muun pölyn näkyvät ja näkymättömät vaikutukset Riitta Sauni, LT, ylilääkäri Työterveyslaitos Tampere Keuhkojen rakenne 3 Keuhkorakkulatason kaasujenvaihto 4 Hengitystoiminta Lisätiedot HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA
30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... Lisätiedot Tallitöihin sopivia hengityssuojaimia
Tallitöihin sopivia hengityssuojaimia Suomen Hevostietokeskus ry Työryhmä: Sanna Airaksinen ja Minna-Liisa Heiskanen Tallinpitäjän verkkotietopakettihanke 2015 Hiukkassuojain FFP2 NR FFP2= P2-luokan hiukkassuojain Lisätiedot Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma
Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon Lisätiedot Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy
Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta Lisätiedot Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat
Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön Lisätiedot Teija Meklin FT, dos. Työhistoriaa rakennusten kosteus- ja homevaurioiden, rakennusten sisäilman sekä asumisen terveellisyyden parissa
Teija Meklin FT, dos. Työhistoriaa rakennusten kosteus- ja homevaurioiden, rakennusten sisäilman sekä asumisen terveellisyyden parissa Mikrobivaurioituneiden rakenteiden puhdistaminen vauriokorjausten Lisätiedot Tämä hakemus tulee täyttää asbestipurkutyövaltuutuksen hakuohjeen mukaisesti. Ly-tunnus Kotipaikkakunta Lääni
PL 272 (Uimalankatu 1) 33101 TAMPERE Puh. (03) 260 8800, Fax (03) 260 8899 HAKEMUS Hämeen työsuojelupiiri PL 272 33101 TAMPERE ASBESTIPURKUTYÖVALTUUTUSHAKEMUS, jolla haetaan asbestityöstä annetun valtioneuvoston Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS. Työ 2696-3 22.5.2014
Työ 2696-3 22.5.2014 TUTKIMUSSELOSTUS Tuloilmaikkunan virtaustekniset ominaisuudet: Savukokeet, lämpötilaseuranta ja tuloilman virtaus ikkunavälissä ilman venttiiliä, ilmanohjaimia ja suodattimia Insinööritoimisto Lisätiedot Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197
Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat: Lisätiedot SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy
SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista Lisätiedot Raportti Työnumero: 051321701024
Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013 Lisätiedot Oikea asenne Terveempi elämä
Oikea asenne Terveempi elämä Lähteet: Kemikaalialtistumisen vähentäminen palokohteissa, VTT tiedotteita Palokohteiden savu-, noki- ja kemikaalijäämät ja niiden vaikutukset työturvallisuuteen, VTT tiedotteita Lisätiedot MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy
Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy MCF Julkisivun korjausmenetelmä on tarkoitettu kosteusvaurioituneiden julkisivujen lämpötaloudelliseen kunnostukseen sekä kosteusperäisten terveyshaittojen Lisätiedot Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594
VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri Lisätiedot Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy
Taloyhtiöiden hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Esimerkki hyvin toteutetusta pölynhallinnasta Lisätiedot Saunan rakentaminen ja remontointi
Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta Lisätiedot Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana
KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään Lisätiedot Työmaapölyt ovat terveydelle haitallisia
Pölytön työmaa työntekijän ja rakennuksen käyttäjän etu Jorma Säteri, diplomi-insinööri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry jorma.sateri@sisailmayhdistys.fi Rakennustyömaalla syntyvät ja rakennukseen Lisätiedot SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa
... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa Dos. Anne Hyvärinen Esityksen sisältö SISU-tutkimuksen kuvaus Alustavia tutkimustuloksia oireista Lyhyesti Lisätiedot Pölynhallinta korjausrakentamisessa
ANNA KOKKONEN, MARKKU LINNAINMAA, HANNU KOSKI, TOMI KANERVA, JARMO LAAMANEN, VUOKKO LAPPALAINEN, MAIJA- LEENA MERIVIRTA, PANU OKSA, JUHANI PIIRAINEN, SIRPA RAUTIALA, ARTO SÄÄMÄNEN, PERTTI PASANEN Pölynhallinta Lisätiedot Raportti Työnumero: 051421400493
Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm: Lisätiedot Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri: Lisätiedot Asbestille altistuminen ja asbestisairaudet
lle altistuminen ja asbestisairaudet -iltapäivä 31.10.2013 Helsinki, ylilääkäri, dosentti 1 Paljon käytettyjä asbestimateriaaleja RAKENNUKSEN ULKOMAALIA ASBESTISEMENTTI TUOTTEITA PUTKIERISTE RUISKUTETTUA Lisätiedot IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA
10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 Lisätiedot MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE
MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet: Lisätiedot SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja
SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja Timo Kalema, Ari-Pekka Lassila ja Maxime Viot Tampereen teknillinen yliopisto Kone- ja tuotantotekniikan laitos Tutkimus RYM-SHOK Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute