Source: http://docplayer.fi/135493872-Lahti-energian-ohje-hybridikytkennasta-kaukolampolaitteiston-rinnalle.html
Timestamp: 2020-06-04 08:36:24+00:00
Document Index: 22099157

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Lahti Energian ohje hybridikytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle - PDF Free Download
Lahti Energian ohje hybridikytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle
Download "Lahti Energian ohje hybridikytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle"
1 Lahti Energian ohje hybridikytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle Suunnittelu ja asennusohjeita Tämän ohjeen liitteenä on Lahti Energian kytkentäesimerkki rinnakkaislämmönlähteen kytkennästä kaukolämpölaitteistoon. Rinnakkaislämmönlähteen kytkentä kaukolämpölaitteiston rinnalle ei saa heikentää kaukolämpöveden jäähtyvyyttä tai asiakkaan lämmityksen toimitusvarmuutta. Mitoituksessa pyritään mahdollisimman tehokkaaseen kaukolämpöveden jäähtymään kaikissa käyttötilanteissa. Asiakkaan kaukolämpöveden jäähtyvyys määritetään Lahti Energian asiakkaalta keräämien kulutustietojen ja asiakaslaitteiden mitoituslämpötilojen perusteella. Hankkeen suunnitelmat tulee lähettää hyvissä ajoin Lahti Energialle hyväksyttäväksi jo ennen laitehankintaa ja asennusta. Hankkeeseen ryhdyttäessä on noudatettava seuraavia ohjeita. Rakennusten kaukolämmitys, Määräykset ja ohjeet K1/2013 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista Suomen rakentamismääräyskokoelma D1 Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2003:1 Asumisterveysohje Lahti Energia Oy:n ohje hybridikytkennästä Lämmityslaitteisto Lahti Energia suosittelee mitoittamaan kaukolämmön lämmönsiirtimet kiinteistön tarvitsemalle täydelle lämmitysteholle. Kaukolämpö tulee mitoittaa toimintavarmuuden takia mitoitusulkolämpötilaa -29 C (D3, 2-vyöhyke) vastaavalle täydelle mitoitusteholle. Ennen hankkeen aloittamista on hyvä ottaa yhteyttä Lahti Energian ammattilaisiin, jotta voimme yhdessä suunnitella mahdollisimman tehokkaan hybridikytkennän kiinteistösi tarpeisiin. Lahti Energia takaa 60 kpa:n paine-eron kaukolämpöverkossaan, mutta käytettävissä oleva paine-ero kannattaa varmistaa Lahti Energialta, Mitoituspainehäviöinä tulee noudattaa K1 ohjeistusta mitoituspainehäviöistä. Lämmitysverkoston rinnakkaislämmönlähde tulee kytkeä aina kaukolämpölaitteiston rinnalle rinnankytkennällä niin, että lämmitysverkoston paluuvettä ei lämmitetä ennen sen virtausta kaukolämpösiirtimelle. Toisiopuolen/lämmitysverkoston säädön voi tehdä esim. 3-tieventtiiliä käyttäen, massavirtasäädöllä tai muulla tavalla, mikä täyttää tässä mainitut ohjeet ja määräykset. Suurista tehon vaihteluista johtuen lämmönsiirtimet tulee varustaa aina kahdella säätöventtiilillä. Pienempi säätöventtiili mitoitetaan korkeintaan 30 prosentin mitoitustehoa vastaavalla virtaamalla. Venttiilien toimintaa ohjataan lopputuloksen kannalta optimaalisesti. Lämmityssiirtimien mitoituksesta ja säätölaitteiden toiminnasta on huomioitava, että esim. poistoilmalämpöpumppu (PILP) siirtimeltä tulevan viileän veden lämpötilaa pitää tarvittaessa nostaa lämmitysverkoston säätökäyrän mukaiseen lämpötilaan kaukolämpösiirtimen menovedellä. Tämä
2 edellyttää kaukolämpösiirtimeltä lämmitysverkoston säätökäyrän asetusta korkeampaa menoveden lämpötilaa. Patteriverkossa on oltava rajoitus kaukolämmön paluuveden lämpötilalle, joka estää kaukolämmön paluuveden lämpötilaa nousemasta liian korkeaksi. Rajoitus toteutetaan antureiden TE2.4 ja TE2.5 perusteella. Kaukolämmön paluuveden lämpötila ei saa nousta yli sille asetetun 3 C raja-arvon. Jos mittausten TE2.4 ja TE2.5 raja-arvo ylitetään, niin säädin pakko-ohjaa 3-tieventtiilin TV2.3 auki kaukolämpösiirtimelle. Lämminvesilaitteisto Lämminvesilaitteiston on suunniteltava ja asennettava siten, että se täyttää ympäristöministeriön asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (aiemmin Suomen rakentamismääräyskokoelman D1) ja Sosiaali- ja Terveysministeriön oppaan 2003:1 Asumisterveysohjeen mukaiset vesijohtoveden lämpötilat. Lämpimän käyttöveden kaukolämpösiirtimet (LS 1.1 ja LS 1.3) mitoitetaan lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaaman mukaiselle täydelle teholle. Siirtimet mitoitetaan tehojen suhteessa seuraavasti LS % ja LS % Mitoituksessa on myös huomioitava lämmityssiirtimeltä siirtimen LS 1.3 välisyöttöön tulevan kaukolämpöveden hyödyntäminen käyttöveden esilämmityksessä. Siirtimen LS1.3 tulee jäähdyttää kaukolämpövesi 20 C kaikissa käyttötilanteissa käyttöveden mitoitusvirtaamalla kylmän veden ollessa 10 C. Kuormituksen vaihtelusta johtuen LS 1.1 lämmönsiirrin tulee varustetaa aina kahdella säätöventtiilillä. Lahti Energia suosittelee asentamaan ylilämpösuojan kaikkiin verkostoihin, joissa liiallinen lämpötilan nousu voi aiheuttaa vahinkoa putkistolle. Kytkentä ja säätölaitteisto tulee tehdä niin, että säätö toimii K1/2013 vaatimusten mukaisesti. Lämpimän käyttöveden lämmityslaitteistossa rinnakkaislämmönlähde ei saa olla käyttöveden esilämmitysosana eli pelkästään lämpimän käyttöveden kierron ja lämpimän käyttöveden ns. jälkilämmittämistä ei sallita kaukolämmöllä. Hybridikytkentä käyttövedenpuolella on mahdollista toteuttaa myös rinnankytkennällä, kuten lämmityspuolella.
3 Suunnitelmissa esitettävät asiat Asiakkaan tunnistetiedot (nimi, osoite) Lämmitystekniset tiedot Lämmönjakokeskuksen laitemitoitus Laitoksen kytkentäperiaate (kytkentäkaavio) Toimintaselostus Säätöjärjestelmien periaate ja toimintaselostus sekä järjestelmän toimintalämpötilat Teknisen laitetilan pohjapiirustus Suunnitelmien laatija ja yhteystiedot Rakennuttajan yhteystiedot
Poistoilman lämmöntalteenottolaitteen kytkennän vaikutus kaukolämpöjärjestelmän toimintaan
Poistoilman lämmöntalteenottolaitteen kytkennän vaikutus kaukolämpöjärjestelmän toimintaan Alex Kylmälä Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Energiatekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Kuvailulehti
LÄMMÖNTALTEENOTTO KIVIJALKARAVINTOLOISTA ISO ROOBERTINKADULLA
Selvitys 1 (14) LÄMMÖNTALTEENOTTO KIVIJALKARAVINTOLOISTA ISO ROOBERTINKADULLA Selvitys 2 (14) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Annankatu 6... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Teoreettinen talteenotettavissa
Hybridikytkentä kaukolämpöverkossa
Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Hybridikytkentä kaukolämpöverkossa Hybridconnection
Kaukolämmön ja -jäähdytyksen suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 05/2019
Kaukolämmön ja -jäähdytyksen suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 05/2019 Päivitetty 22.05.2019 Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu
Rakennusten kaukolämmitys. Määräykset ja ohjeet
Energiateollisuus ry Julkaisu K1/20139 Lämmönkäyttötyöryhmä (Lausuntoversio 1.10.2019) Rakennusten kaukolämmitys. Määräykset ja ohjeet Tämän julkaisun määräysten ja ohjeiden noudattaminen määritellään
Jäteveden lämmöntalteenoton hyödyntäminen asuinkerrostalossa
Timo Torvinen Jäteveden lämmöntalteenoton hyödyntäminen asuinkerrostalossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikka Insinöörityö 22.3.2017 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Timo
..\012xx\01262\P032\\RAU\Kaaviot\6100.dwg RAU 6100 1 / 5 ..\012xx\01262\P032\\RAU\Kaaviot\6100.dwg RAU 6100 2 / 5 OHJELMAT Osajärjestelmän toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen
Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015
Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Päivitetty 31.8.2015 Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu sisältää myös
Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet (julkaisu K1/2013)
KAUKOLÄMPÖ 22.11.2013 Tiedote K62/2013 1 (1) Lämmönkäyttö Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet (julkaisu K1/2013) Energiateollisuus ry:n julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Piirt. RAKENNUSAUTOMAATIO Suunn. Hovioikeudenpuistikko 19 A 6 KAUHAJOEN KAUPUNKI
SÄÄTÖKAAVIO LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ..\012xx\01262\P034\\RAU\Kaaviot\6100.dwg RAU 6100 1 / 5 SÄÄTÖKAAVIO LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ..\012xx\01262\P034\\RAU\Kaaviot\6100.dwg RAU 6100 2 / 5 OHJELMAT Osajärjestelmän
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Piirt. ATJ Granlund Pohjanmaa Oy. RAKENNUSAUTOMAATIO Suunn. HovioikeudenPistikko 19 A 6
..\p_levy\012xx\01262\p033\\rau\kaaviot\6100.dwg RAU 6100 1 / 5 ..\p_levy\012xx\01262\p033\\rau\kaaviot\6100.dwg RAU 6100 2 / 5 OHJELMAT Osajärjestelmän toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden
Lämmönjakopaketin LVIA-saneeraus
Jerry Ritamäki Lämmönjakopaketin LVIA-saneeraus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 21.7.2018 Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jerry Ritamäki Lämmönjakopaketin
Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013
Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Päivitetty 31.3.2014: Kohta 3.2 Kohta 3.4.1, taulukko B s. 74-75 s. 91 Muutokset tiedotettu tekniikkatiedotteessa K64/2014. Päivitetty.5.2014:
Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Päivitetty 2.1.2015 Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu sisältää myös
Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja
Laura Lammert Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 9.5.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä
Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN
Lämpöpumput taloyhtiöissä
Lämpöpumput taloyhtiöissä Käsiteltävät aiheet: Lämpöpumppujen toimintaperiaate Maalämpöjärjestelmät Poistoilmalämpöpumput Vesi-ilmalämpöpumput Juho Rinta-Rahko Lämpöpumppujärjestelmien määrät Käyttöön
KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖVEDEN LÄMMÖNSIIRTIMIEN MITOITUS Teoria ja toteutuminen
Hannu Vainikka KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖVEDEN LÄMMÖNSIIRTIMIEN MITOITUS Teoria ja toteutuminen Opinnäytetyö Talotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Hannu Vainikka
Kaukolämpölaitteiden toimintakoe Suositus K16/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/5 Kaukolämpölaitteiden toimintakoe Suomen Kaukolämpö ry Suositus K16/2003 Lämmönkäyttötoimikunta
Kiinteistön hukkalämmön myyminen: kytkennät, huomioitavat asiat. Mirja Tiitinen, Energiateollisuus ry SuLVIn suunnittelijapäivä 13.2.
Kiinteistön hukkalämmön myyminen: kytkennät, huomioitavat asiat, Energiateollisuus ry SuLVIn suunnittelijapäivä 13.2.2019 Kaukolämpöverkkojen avaaminen - Miksi aiheesta keskustellaan? EU-sääntelyssä uusiutuvan
Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus
Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti Ulkoa tuleva
Enervent-ilmanvaihto JÄRJESTELMÄT MUUHUN KUIN ASUINKÄYTTÖÖN
Enervent-ilmanvaihto JÄRJESTELMÄT MUUHUN KUIN ASUINKÄYTTÖÖN Hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä Muissa kuin asuinrakennuksissa on järkevää käyttää hajautettua ilmanvaihtoa. Rakennus voidaan mukauttaa jakamalla
KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS
KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS Lämpölaitosyhdistys ry Suositus K / 1995 Lämpölaitosyhdistys ry 1995 ISSN 07840217 Viite: LLYkansio 1/5 LÄMPÖLAITOSYHDISTYS RY SUOSITUS K/1995 Kaukolämmityslaitteiden
SIRe. Ilmaverhokojeiden ohjausjärjestelmä. Simple Intelligent Regulation economy
Ilmaverhokojeiden ohjausjärjestelmä Simple Intelligent Regulation economy OHJAUS SIRe ilmaverhokojeiden ohjausjärjestelmä SIRe on moderni matalajänniteohjausjärjestelmä ilmaverhokojeille. Älykkäämmän ja
Ohjeita kosteiden tilojen vesikiertoisten lattialämmitysten suunnitteluun
Ohjeita kosteiden tilojen vesikiertoisten lattialämmitysten suunnitteluun SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. TIIVISTELMÄ...4 3. MITOITUS...5 Lämmitystehontarpeen mitoitus...5 Mitoitus lattian pintalämpötilan