Source: http://docplayer.it/7387252-Impianti-elettrici-locali-bagni-e-docce.html
Timestamp: 2019-06-19 07:11:37+00:00
Document Index: 150603596

Matched Legal Cases: ['art. 26', 'art. 23', 'art. 23', 'art. 23', 'art. 23', 'arte 7']

IMPIANTI ELETTRICI - LOCALI BAGNI E DOCCE - PDF
Download "IMPIANTI ELETTRICI - LOCALI BAGNI E DOCCE"
Beatrice Volpi
1 IMPIANTI ELETTRICI - LOCALI BAGNI E DOCCE Sommario 1. Definizione 2. Fonti normative 3. Questioni interpretative 4. Caratteristiche e modalità di installazione 5. Adempimenti amministrativi 6. Voci di riferimento per la consultazione delle norme tecniche 7. Illustrazione grafica. PARTE B 1. Definizione Le norme di buona tecnica richiedono sistemi protettivi supplementari in tutti gli ambienti che contengono vasche da bagno o piatto doccia, dove il rischio elettrico è accresciuto per la minore resistenza che il corpo umano presenta e per la possibilità di contatto con elementi a potenziale di terra. Le zone circostanti alla vasca o al piatto doccia di suddividono in: - zona 0: volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia; - zona 1: è la zona delimitata dalla superficie verticale circoscritta alla vasca o al piatto doccia, per una altezza di 2,25 m; - zona 2: è la zona compresa fra la zona 1 e una superficie verticale parallela alla superficie di delimitazione della zona 1, distante 0,6 m, per un'altezza di 2,25 m; - zona 3: è la zona compresa fra la zona 2 e una superficie verticale parallela alla superficie di delimitazione esterna della zona 2, distanza 2,4 m per un'altezza di 2,25 m. 2. Fonti normative Norme di buona tecnica - CEI norma 64-8/7 (Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V ca e a 1500 V cc - Ambienti ed applicazioni particolari) 3. Questioni interpretative Le cabine o docce prefabbricate (es. vasche idromassaggi), sono considerate apparecchiature e come tali devono essere rispondenti alle relative norme di costruzione (norma CEI o 62-5); gli spazi circostanti vengono classificati come sopra indicato. Nel caso di cabina prefabbricata la zona 0 si estende a tutto l'interno della cabina. In assenza di piatto doccia e quando il soffione della doccia è mobile, la zona 1 è delimitata dalla superficie verticale posta a 0,6 m dal soffione agganciato. Nel caso di ostacoli, muretti, ecc, la delimitazione delle zone viene effettuata con la regola del filo teso. Non sono richieste prescrizioni particolari, per quei locali da bagno che non contengono vasche o docce. Per i locali da bagno che sono ubicati in ambienti adibiti ad uso medico, si devono anche osservare le prescrizioni particolari richieste in tali ambienti. 4. Caratteristiche e modalità di installazione 4.1. Premessa I rischi che i locali da bagno presentano, sono soprattutto legati alla possibilità di elettrocuzione per contatti diretti o indiretti. Per il primo tipo di contatto deve pertanto essere richiesta una protezione più restrittiva a garanzia della maggiore pericolosità dell'ambiente, mentre per i contatti indiretti, è necessario prendere ulteriori precauzioni anche per guasti provenienti dall'esterno. fonte INDICITALIA 1
2 4.2. Protezione dai contatti diretti Sono ammessi solo sistemi di protezione di tipo totale. Nel caso dell'uso di sistemi SELV, deve comunque essere garantito un grado di protezione IPXXB o, nel caso di isolamento, un grado adeguato a sopportare una tensione di prova di 500 V per 1 minuto Grado di protezione meccanico Per i componenti ammessi, è richiesto un grado minimo di protezione IPX4. Nel caso di bagni pubblici o destinati a comunità, dove è possibile l'uso di getti d'acqua IPX Condutture elettriche E' vietata la installazione di condutture elettriche a vista nella zona 0. Nella zona 1 e 2 la installazione deve essere limitata. Ciò vale anche per la condutture incassate nelle pareti ad una profondità non superiore a 5 cm Cassette di derivazione Non sono ammesse cassette di derivazione nelle zone 0, 1, Dispositivi di protezione, sezionamento, comando * Zona 0 E' vietata l'installazione di qualsiasi dispositivo. * Zona 1 Sono ammessi solo interruttori di circuiti SELV purché alimentati a tensione non superiore a 12 V ca, con sorgente SELV esterna alle zone 0, 1, 2. * Zona 2 Sono ammessi solo interruttori di circuiti SELV, come sopra indicato, e prese a spina, alimentate da trasformatori di isolamento di classe II, di bassa potenza, incorporati nelle stesse prese a spina, per alimentare i rasoi elettrici. * Zona 3 Le prese a spina e altri dispositivi sono ammessi a condizione che la protezione venga realizzata mediante: - separazione elettrica individuale - alimentazione SELV - protezione supplementare con interruttore differenziale da 30 ma, nel caso di interruzione automatica Sorgente del circuito SELV E' vietata la installazione nelle zone 0, 1, Tiranti isolanti di richiesta soccorso Sono vietati nella zona 0. Nelle zone 1, 2, 3, sono ammessi purché soddisfino le prescrizioni di sicurezza (Norma CEI 23-9) Componenti elettrici * Zona 0 E' vietata l'installazione di qualsiasi componente * Zona 1 Possono essere installati solo apparecchi utilizzatori alimentati con circuiti SELV, e scaldacqua, protetti con grado di protezione IPXXB. Componenti per idromassaggio, installati sotto la vasca, possono essere accettati a condizione che: - le vasche per idromassaggio siano realizzate in conformità alle rispettive norme CEI di costruzione; - tutti i componenti per l'idromassaggio siano segregati sotto la vasca, mediante ripari e protezioni, apribili solo con l'uso di un attrezzo; fonte INDICITALIA 2
3 - sia realizzato un collegamento equipotenziale supplementare fra le masse estranee della vasca e il conduttore di protezione; - sia installato a protezione un interruttore differenziale da 30 ma. * Zona 2 Oltre ai componenti ammessi nella zona 1, con le condizioni prima dette, possono essere installati anche componenti di illuminamento e riscaldamento, di classe II e di classe I, questi ultimi purché provvisti di interruttore differenziale da 30 ma Elementi riscaldanti Sono vietati nella zona 1. Nella zona 2, sono ammessi purché protetti a schermo con griglia collegata al collettore equipotenziale supplementare del locale Collegamento equipotenziale supplementare locale E' obbligatorio in tutti i locali bagni un collegamento equipotenziale supplementare che colleghi tutte le masse estranee delle zone 1, 2, 3 con il conduttore di protezione di tutte le masse situate in dette zone Tabella BAGNI (1) Idromassaggio secondo Norme CEI + Collegamento equipotenziale supplementare + segregazione. (2) Classe I per illuminazione, riscaldamento, idromassaggio + differenziale 30 ma. (3) Classe II per illuminazione, riscaldamento, idromassaggio. (4) Ammessi se protetti con griglia collegata al collettore equipotenziale supplementare. 5. Adempimenti amministrativi Non esistono obblighi e adempimenti specifici. 6. Voci di riferimento per la consultazione delle norme tecniche Alimentazione SELV: CEI 64-8/4, art Collegamento equipotenziale supplementare: CEI 64-8, art Condutture elettriche: CEI 64-8/2, art. 26.1; CEI 64-8/1, art ; CEI 64-8/5, sez Classe I: CEI 64-8/7, art Classe II: CEI 64-8/2, art , 23.19, 23.20; CEI 64-8/4, art Contatti diretti: CEI 11-1, art ; CEI 64-8/2, art. 23.5; CEI 64-8/4, sez Contatti indiretti: CEI 11-1, art ; CEI 64-8/2, art. 23.6; CEI 64-8/4, sez Collegamenti equipotenziali: CEI 64-8/4, art Collegamento equipotenziale supplementare locale: CEI 64-8/7, art Elettrocuzione (shock elettrico): CEI 64-8/2, art Grado di protezione meccanico: CEI 70-1, artt. 3 e 4. fonte INDICITALIA 3
4 Grado di protezione: CEI 64-8/4, art Locali non conduttori: CEI 64-8/4, art Masse: CEI 64-8/2, art. 23.2; CEI 11-8, art ; CEI 11-1, art Masse estranee: CEI 64-8/2, art. 23.3; CEI 11-8, art ; CEI 11-1, art ; CEI 81-1, art Portata di mano: CEI 64-8/2, art Protezione di tipo parziale: CEI 64-8/4. art , Sistemi SELV: CEI 64-8/4, art Separazione elettrica: CEI 64-8/4, art Trasformatore di isolamento: CEI 14-6, CEI 96-2 Zona 0: CEI 64-8/7, art Zona 1:CEI 64-8/7, art Zona 2: CEI 64-8/7, art Zona 3: CEI 64-8/7, art Illustrazione grafica fonte INDICITALIA 4
5 fonte INDICITALIA 5
6 fonte INDICITALIA 6
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO MUSEO ARCHEOLOGICO CITTA ROMANA DI SUASA PALAZZO COMPIANO DELLA ROVERE VIA OSPEDALE 7 CASTELLEONE DI SUASA
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO MUSEO ARCHEOLOGICO CITTA ROMANA DI SUASA PALAZZO COMPIANO DELLA ROVERE VIA OSPEDALE 7 CASTELLEONE DI SUASA COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA (AN) PIAZZA PRINCIPE
Segmenti applicativi specifici
Argomento SETTE Progettazione e realizzazione degli impianti elettrici in contesti particolari (norma CEI 64-8, parte 7) Approfondire le tematiche di sicurezza, progettazione e realizzazione degli impianti