Source: http://docplayer.it/9742201-Modalita-per-la-connessione-degli-impianti-fotovoltaici-con-la-rete-di-distribuzione-di-bassa-e-media-tensione.html
Timestamp: 2018-12-15 05:58:22+00:00
Document Index: 16799166

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 6', 'art. 1', 'art. 6', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 10', 'art. 10', 'art. 11', 'art. 5', 'art. 30', 'art. 5', 'art. 2', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 5', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 21', 'art. 22', 'art. 24', 'art. 3', 'art. 24', 'art. 25', 'art. 25', 'art.18', 'art. 26', 'art. 18', 'art. 25', 'art. 26', 'art. 18', 'art. 18', 'art. 5', 'art. 22', 'art. 22', 'art. 5', 'art. 24', 'art. 22', 'art. 25', 'art. 18', 'art. 5', 'art. 24', 'art. 22', 'art. 18', 'art. 30', 'art. 30', 'art. 30', 'art. 30', 'art.5', 'art. 5', 'art. 30', 'art.1', 'art.18']

MODALITA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA E MEDIA TENSIONE - PDF
Download "MODALITA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA E MEDIA TENSIONE"
Ilario Caputo
1 Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Aggiornamenti legislativi, Problematiche tecniche, Problematiche di installazione, Rapporti con gli enti MODALITA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA E MEDIA TENSIONE Cesenatico, 25 Giugno 2009 Relatore: Dott. Ing. Renzo Nantiant
2 Connessione Produttori
3 Quadro generale regolatorio dal 1/01/2009 ATTIVITA Tecniche Procedurali Economiche Connessione Esercizio AT-MT: Norma CEI 0-16 BT: nuovo documento Guida per le connessioni alla rete elettrica di enel distribuzione. Avviato iter per l elaborazione nuova regola tecnica di riferimento a cura CEI Regole tecniche di connessione Regolamento di esercizio TICA delibere n. 99/08 e n. 179/08 (dall 1 gennaio 2009) Integrazione nel mercato Incentivazioni Diverse possibilità tra loro alternative: Dispacciamento e borsa elettrica (opzione disponibile a tutti i produttori) Ritiro dedicato delib. 280/07 Scambio sul posto: per FER <= 20 kw (se entrati in esercizio fino al 31/12/2008), per FER <= 200 kw se entrati in esercizio dopo il 31/12/2008 e per CAR <= 200 kw) Sistema di incentivazione definito a livello legislativo AEEG (di norma) definisce le condizioni per l operatività dello schema di incentivazione GSE gestisce operativamente il sistema delle incentivazioni LEGENDA: FER = Fonti Energia Rinnovabile CAR = Cogenerazione ad Alto Rendimento LEGENDA: FER Fonti Energia Rinnovabile CAR Cogenerazione ad Alto Rendimento
4 Quadro normativo di riferimento Il 23 luglio 2008 è stata pubblicata dall Autorità dell Energia Elettrica e il Gas la Delibera ARG/elt n. 99/08, recante in Allegato A il Testo integrato delle Connessioni Attive (TICA), successivamente modificato con la Delibera ARG/elt n. 179/08 dell 11 dicembre 2008, che dal 1 gennaio 2009 modifica l attuale regolazione delle connessioni degli impianti di produzione alle reti con obbligo di connessione di terzi a tutti i livelli di tensione. fino al 31/12/2008 Delibera 89/07 (connessioni BT) BT) Delibera 281/05 (connessioni MT/AT) dal 1/01/2009 T I C A (Testo Integrato Connessioni Attive) Allegato A della delibera AEEG 99/08 in in vigore dal dal 1/01/2009
5 TICA (delibera ARG/elt 99/08, modificata dalle delibere ARG/elt n. 179/08 e 205/08) Il Testo integrato delle Connessioni Attive pertanto sostituisce le delibere AEEG 89/07 281/05 Le delibere 281/05 e 89/07 continuano ad esercitare i loro effetti unicamente per le richieste di connessione presentate entro il 31/12/08 (art. 2 delib. 99/08)
6 Oggetto, ambito di applicazione ed entrata in vigore del TICA Oggetto della delibera Definire le condizioni tecnico-economiche e procedurali per la connessione alle reti degli impianti di produzione di energia elettrica. Ambito di applicazione Le condizioni si applicano alle richieste di nuove connessioni e alle richieste di adeguamento di una connessione esistente, conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti. Le disposizioni del provvedimento si applicano inoltre alle richieste di connessione di linee elettriche transfrontaliere di cui al decreto Entrata in vigore Le condizioni entrano in vigore il 1 gennaio 2009
7 Principali novità del TICA Ridefinizione delle responsabilità per il servizio di connessione. Localizzazione del punto di connessione BT o MT presso l impianto di produzione, con eliminazione dell impianto di utenza per la connessione di competenza del produttore, di norma non più previsto (art. 6.5). Inserimento, del concetto di lotto di impianti di produzione (art. 1, 1.1, g TICA del. 179/08). Nuova definizione della potenza ai fini della connessione. Restituzione del contributo per la connessione corrisposto dal produttore in BT o MT in caso di esito negativo dell iter autorizzativo, maggiorato del tasso legale di interesse (art. 6.6 TICA del. 179/08) Aumento da 50 kw a 100 kw della massima potenza per cui è obbligatoria la connessione alla rete BT (art. 2.4). Definizione della soglia massima di potenza per cui è obbligatoria la connessione alla rete MT. Tale soglia è fissata a 6 MW (art. 2.4).
8 Principali novità del TICA Nuovi corrispettivi di connessione; per BT e MT confronto tra i costi della soluzione BT e della MT determinati con una formula non direttamente correlata con la spesa relativa: fonti rinnovabili: minor valore tra soluzione BT e quella MT (art. 10); impianti tradizionali: massimo valore tra corrispettivo art. 10 e soluzione a costi standard (art. 11). Corrispettivi per la connessione in AT e AAT di impianti FER (fonti rinnovabili) o CAR (cogenerazione ad alto rendimento) correlati ai costi di realizzazione degli impianti, ma anche alla effettiva potenza dell impianto. Nei casi in cui il richiedente realizza in proprio la connessione di FER/CAR in MT, AT o AAT, remunerazione dell eventuale delta positivo tra i costi standard e quelli previsti per la connessione. Novità per il Preventivo di Connessione: inserimento della Soluzione Minima Tecnica Generale in un preventivo; aggiornamento delle tempistiche per la trasmissione del preventivo; aggiornamento dei criteri per il calcolo dei corrispettivi economici. Ridefinizione dei tempi di realizzazione della connessione e attivazione, con definizione di quelli previsti per la MT.
9 Principali novità del TICA Modifiche alla gestione degli iter autorizzativi, con introduzione di tempi massimi per ciascuna fase e corresponsione, da parte del richiedente, dei costi di tale iter antecedentemente all avvio del medesimo, ai sensi degli artt. 8.6 e 20.6 TICA del. 179/08 (valido per tutta la BT; per la MT, AT e AAT si applica ai casi in cui non ci si avvale del procedimento unico). Aggiornamento della procedura di indennizzo automatico per ritardi nelle attività del servizio di connessione. Maggiore onerosità degli indennizzi dovuti in caso di ritardi a causa del distributore. Obbligo di acquisizione per tutti gli impianti di produzione e per qualsiasi livello di tensione, prima della entrata in esercizio dell impianto, della ricevuta di attestazione di registrazione in CENSIMP (database degli impianti produzione) del suddetto impianto, rilasciata da Terna (art. 5.1 delib. 205/08 e art. 30 bis del TICA, integrazione apportata dalla delib. 205/08). Questo obbligo riguarda anche le connessioni richieste antecedentemente al 1/01/09 e connesse successivamente al 7/01/09 (art. 5.3 della delib. 205/08). Modifica della delibera 281/05: sono modificati gli artt (realizzazione impianto da parte del distributore) e 13.5 (costruzione da parte del produttore) per prevedere un meccanismo di corresponsione al richiedente del delta tra i costi medi di realizzazione e il contributo previsto, in analogia con quanto previsto per le connessioni da effettuare secondo il TICA aggiornato con la delibera 179/08.
10 Delibere in materia di misura e di incentivazione della produzione che restano valide con le modifiche a loro apportate, come ad esempio: Delibera 88/07 (modificata dalla 150/08): Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti di generazione; Delibera 90/07 (integrata con la 161/08): Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici; Delibera 74/08 (dall 1/01/2009 la 28/06 è abrogata): Testo Integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP).
11 Ambito di Applicazione Richieste di Connessione P kW TERNA P < kW BT P 100kW Impresa distributrice 100kW<P 6.000kW MT (fino a 200 kw scelta tra BT e MT) (*) > 6.000kW (*) E una scelta tecnica di Enel Distribuzione, in base all art. 2.4 d del TICA AT (fino a kw scelta tra MT e AT) (*)
12 TICA Confronto con le precedenti condizioni tecnico-economiche Connessioni BT BT a forfait (Delibera 89/07) Connessioni MT MT a spesa relativa (Delibera 281/05) Connessioni AT AT a spesa relativa (Delibera 281/05) Connessioni BT BT e MT MT a forfait (TICA) Connessioni AT AT in in base a spesa relativa (TICA)
13 TICA Norme tecniche di riferimento Tensione di erogazione del servizio Regole tecniche Limite di potenza della connessione Corrispettivo connessione BT MT AT/AAT Norme tecniche del distributore CEI 0-16 Fino a 100 kw (*) Oltre 100 kw fino a kw (*) Oltre kw A forfait per f. rinnovabili e cogenerazione alto rendimento in base alla spesa relativa (rinnov. e cogeneraz. anche alla potenza) (*) (*) Il Il Distributore Distributore può, può, per per scelta scelta tecnica, tecnica, connettere connettere in in BT BT oltre oltre kw kw e in in MT MT oltre oltre kw, kw, anche anche in in relazione relazione alla alla connessione connessione eventualmente eventualmente preesistente. preesistente.
14 TEMPI TICA - Tempistiche e responsabilità (connessioni in MT e BT) Comma 6.1 Comma 8.4 Articolo 6 max 10 gg lav. t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 Richiesta di connessione Preventivo Accettazione preventivo Presentazione richieste autorizzazioni (se necessarie) Fine opere di connessione in capo al produttore Completamento connessione Completamento lavori impianto Attivazione connessione richiedente impresa distributrice richiedente impresa distributrice richiedente impresa distributrice richiedente impresa distributrice RESPONSABILITÀ Pagamento Pagamento del 30% corrispettivo (art. 6.3 d) Pagamento del 70% di (CM+CP) (art. 6.3 d)
15 La potenza ai fini della connessione Il TICA chiarisce a quale potenza si deve fare riferimento per la connessione degli impianti di produzione qualora il punto di connessione sia preesistente (es. fornitura in prelievo): La potenza già disponibile in immissione (PDI) è la massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione esistente senza che l utente sia disconnesso prima della richiesta di connessione; La potenza già disponibile in prelievo (PDP) è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione, senza che il cliente finale sia disalimentato; La potenza già disponibile per la connessione (PDC) è il valore massimo tra la potenza già disponibile in prelievo e la potenza già disponibile in immissione ; Quindi PDC = MAX (PDI; PDP) La potenza in immissione richiesta (PIR) è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l utente sia disconnesso; La potenza aggiuntiva richiesta in immissione (PAR) è la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile in immissione; La potenza ai fini della connessione (P) è pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione; Quindi P = MAX (0; PIR-PDC)
16 TICA - Corrispettivi per l ottenimento di un preventivo di connessione di un impianto di produzione All atto della presentazione della richiesta il produttore deve pagare un corrispettivo in base alla potenza in immissione richiesta (PIR) Art. 5.1 Potenza P 50 kw 50 < P 100 kw 100 < P 500 kw 500 < P 1 MW P > 1 MW Corrispettivo (IVA esclusa) 100 Euro 200 Euro 500 Euro Euro Euro
17 dove: Connessioni produttori Condizioni economiche fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento BT e MT Il corrispettivo per la connessione espresso in euro, oltre a quello per l ottenimento del preventivo art. 5.1, è il minor valore tra: A=CPA P + CMA P DA B=CP B P + CM B P D B CPA = 35 /kw CMA = 90 /(kw * km) CPB = 4 /kw CMB = 7,5 /(kw * km) P = Potenza di connessione in kw Pagamento Pagamento Corrispettivo Corrispettivo Per Per realizzazioni realizzazioni in in cavo i corrispettivi CM cavo i corrispettivi CM sono moltiplicati per 2 sono moltiplicati per 2 Se impianti separati Se impianti separati da da mare mare o o laguna, laguna, CM CM e e CP CP sono sono moltiplicati moltiplicati entrambi per 3 entrambi per 3 30% 30% all accettazione all accettazione del del preventivo preventivo 70% 70% Alla Alla fine fine della della opere opere di di connessione connessione in in capo capo al al produttore produttore D A = distanza in linea d aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina MT/BT in servizio da più di 5 anni. D B = distanza in linea d aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina primaria AT/MT in servizio da più di 5 anni.
18 Se il produttore si avvale della facoltà di realizzare in proprio l impianto per la connessione in MT riceve dal Distributore un corrispettivo pari alla differenza se positiva - tra il costo determinato in base a soluzioni tecniche standard e il corrispettivo previsto per clienti BT/MT (artt e 15.4 modificato da delibera 179/08). Se il delta è negativo, il corrispettivo è zero. Condizioni economiche fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento in MT Rimborso (solo se positivo) Costo soluzione tecnica standard (art. 11) MIN A=CPA P + CMA P DA B=CP B P + CM B P D B
19 ( ) Connessioni produttori DA DA = 0,2 0,2 km km ; ; DB DB = 2 2 km km (kW) ( ) DA DA = 2 2 km km ; ; DB DB = 2 2 km km A A B B (kW) A A B B A pari potenza, più il punto da connettere è lontano dalla rete BT, più è conveniente (per il richiedente) la struttura di costo della connessione in MT Condizioni economiche fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento BT e MT A = costo BT B = costo MT DA = distanza BT DB = distanza MT
20 Impianti NON alimentati da fonti rinnovabili NE da cogenerazione ad alto rendimento (BT e MT) Il corrispettivo per la connessione (TICA art. 11), espresso in euro, è il maggior valore tra: il corrispettivo determinato per impianti alimentati da fonti rinnovabili/cogenerazione ad alto rendimento; il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard pubblicate dall impresa distributrice unitamente ai relativi costi medi.
21 TICA - Condizioni economiche per la realizzazione della connessione alla rete AT e AAT Rimangono valide, con modifiche, le modalità introdotte dalla delibera n. 281/05, che prevedono: Predisposizione di una Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), art. 21, anche se inglobata nel preventivo; Predisposizione di una Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD), art. 22; Viene introdotto, per la produzione da fonti rinnovabili (FER) e per quella da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) un parametro per la determinazione delle condizioni economiche correlato alla potenza richiesta.
22 Il produttore riconosce al gestore locale: TICA - Condizioni economiche per la realizzazione della connessione alla rete AT e AAT Corrispettivi per la predisposizione della STMG e della STMD un corrispettivo per la definizione della soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione (art. 24.1); un corrispettivo per la definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD) per la connessione (scontato del 50% per le fonti rinnovabili e del 20% per la cogenerazione ad alto rendimento, art e 26.1). Corrispettivo per l ottenimento del preventivo contenente la STMG (art. 3.1) euro Quota fissa (art. 24.1, a) euro STMD Quota variabile (artt. 24.1, b e c) 0,5 euro/kw * P (fino a max euro)
23 Il corrispettivo viene determinato in base ai costi di realizzazione degli impianti per la connessione (art. 25.2, a), al netto degli eventuali lavori realizzati in proprio dal richiedente, ai quali si applica uno sconto in funzione alla lunghezza dell eventuale linea elettrica realizzata per la connessione (art. 25.2, b, Tabella 1). Esso è il massimo valore tra zero e i costi di realizzazione scontati, secondo la formula seguente: MAX TICA - Condizioni economiche per la realizzazione della connessione alla rete AT e AAT Costi per la realizzazione della connessione Corrispettivi per connessioni in immissione da produzione tradizionale Il corrispettivo per la connessione è la spesa relativa riportata nella Soluzione Tecnica di Dettaglio (STMD). Corrispettivi per connessioni in immissione da fonti rinnovabili 0 ; - costi realizz. parametro-soglia impianto Tabella 1 * P PMAX esercizio Dove: Dove: P = Potenza Potenza ai ai fini fini della della connessione connessione PMAX PMAX esercizio esercizio = Potenza Potenza massima massima di di esercizio esercizio in in condizioni condizioni normali normali di di funzionamento funzionamento (art. (art lettera lettera g) g)
24 TICA - Condizioni economiche per la realizzazione della connessione alla rete AT e AAT Corrispettivi per connessioni in immissione da fonti rinnovabili Le condizioni contrattuali per l erogazione del servizio di connessione del gestore della rete (distributore) devono contenere, per ciascuna soluzione tecnica convenzionale, il valore della potenza massima di esercizio in condizioni normali di funzionamento (art g). Consumata Punto di connessione Prodotta Immessa Prelevata Potenza max esercizio art.18.2 g Rete elettrica Il richiedente una connessione FER paga la connessione in quota potenza, infatti il contributo è ridotto dal rapporto tra la potenza richiesta e quella massima di esercizio di cui all art g.
25 TICA - Condizioni economiche per la realizzazione della connessione alla rete AT e AAT Corrispettivi per connessioni in immissione da fonti rinnovabili Nei corrispettivi per le connessioni di impianti FER in AT o AAT la riduzione del costo dovuta alla applicazione del parametro-soglia rimane invariata rispetto alla delibera n. 281/05: MAX 0 ; - costi realizz. parametro-soglia impianto Tabella 1 * P PMAX esercizio Tabella 1
26 TICA - Condizioni economiche per la realizzazione della connessione alla rete AT e AAT Corrispettivi per connessioni in immissione da cogenerazione ad alto rendimento L investimento viene determinato in base ai costi di realizzazione degli impianti per la connessione (art. 26.2, a), al netto degli eventuali lavori realizzati in proprio dal richiedente e in funzione alla lunghezza dell eventuale linea elettrica realizzata per la connessione, secondo la seguente formula: costi realizz. impianto * P PMAX esercizio Anche per una connessione CAR il contributo è determinato in quota potenza, infatti è ridotto dal rapporto tra la potenza richiesta e quella massima di esercizio di cui all art g.
27 Condizioni economiche fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento in AT o AAT Art TICA (del. 179/08) Se il produttore si avvale della facoltà di realizzare in proprio l impianto per la connessione in AT o AAT riceve dal gestore della rete (distributore) un corrispettivo pari alla differenza se positiva - tra il costo determinato in base ai costi medi di realizzazione (art. 18 soluzioni tecniche standard) e il corrispettivo di connessione definito nel caso di realizzazione da parte del gestore di rete (per impianti FER art. 25.2, CAR art. 26.2). Se il delta è negativo, il corrispettivo è zero. Fonti rinnovabili (FER) in AT o AAT Costo medio Rimborso soluz. tecnica (solo se positivo) standard MAX 0; (art. 18) costi realizzaz. impianto - parametro soglia Tab.1 * P PMAX eserc. Cogenerazione ad alto rendimento (CAR) in AT o AAT Rimborso (solo se positivo) Costo medio soluz. tecnica standard (art. 18) costi realizzaz. impianto * P PMAX eserc.
28 TICA - Condizioni economiche per la realizzazione della connessione alla rete AT e AAT RIASSUMENDO: RIASSUMENDO: Per connessioni in immissione da produzione tradizionale 1. Corrispettivo per l ottenimento del preventivo con l STMG (art. 5.1, e): Corrispettivo per attività di gestione e analisi tecnica dell STMD: [0,5 [0,5* P(max P(max )] )] 3. Corrispettivo, definito dal gestore locale per la realizzazione della connessione sulla base dei costi effettivi della soluzione tecnica minima (STMD), che ai sensi dell art comprende: i costi di realizzazione degli impianti per la connessione (art. 22.1, c); i costi degli eventuali interventi sulle reti elettriche del distributore esistenti (art. 22.1, d).
29 TICA - Condizioni economiche per la realizzazione della connessione alla rete AT e AAT RIASSUMENDO: RIASSUMENDO: Per connessioni in immissione da fonte di energia rinnovabile 1. Corrispettivo per la STMG (art. 5.1, e): Corrispettivo per attività di gestione e analisi tecnica dell STMD (art. 24.1): 3. Il prodotto tra A e B: 50% 50% di di % 50% di di [0,5 [0,5* P(max P(max )] )] A. Il maggior valore tra zero e i costi di realizzazione degli impianti per la connessione riportati nell STMD (art. 22.1, c), al netto di eventuali lavori realizzati in proprio dal richiedente, ai quali si applica uno sconto in funzione alla lunghezza dell eventuale linea elettrica realizzata per la connessione (art. 25.2, b, Tabella 1); B. Il rapporto tra la potenza di connessione e la potenza massima di esercizio dell impianto di rete per la connessione così come definita dall art. 18.2, g.
30 TICA - Condizioni economiche per la realizzazione della connessione alla rete AT e AAT RIASSUMENDO: RIASSUMENDO: Per connessioni in immissione da cogenerazione ad alto rendimento 1. Corrispettivo per la STMG (art. 5.1, e): 2. Corrispettivo per attività di gestione e analisi tecnica dell STMD (art. 24.1): % 80% di di % 80% di di [0,5 [0,5* P(max P(max )] )] 3. Il prodotto tra A e B: A. Il maggior valore tra zero e i costi di realizzazione degli impianti per la connessione riportati nell STMD (art. 22.1, c), al netto di eventuali lavori realizzati in proprio dal richiedente; B. Il rapporto tra la potenza di connessione e la potenza massima di esercizio dell impianto di rete per la connessione così come definita dall art. 18.2, g.
31 Connessioni produttori TICA TITOLO V - OBBLIGHI INFORMATIVI La delibera ARG/elt n. 205/08 aggiunge al Titolo V del TICA l articolo 30 bis che prevede la costituzione di un archivio unico contenente il censimento di tutti gli impianti di produzione (CENSIMP) e degli obblighi per ogni livello di tensione. In particolare quelli più importanti sono i seguenti: OBBLIGHI PER IL RICHIEDENTE LA CONNESSIONE Comunicare a Terna le informazioni relative all impianto di produzione da connettere, per l inserimento delle informazioni nell archivio CENSIMP gestito da Terna; BT/MT prima dell entrata in esercizio, AT/AAT tra l ottenimento dell autorizzazione alla realizzazione dell impianto e l invio della richiesta della STMG (art. 30 bis1, lettera a). Trasmettere al gestore della rete alla quale verrà connesso l impianto l attestazione rilasciata da Terna dell avvenuta comunicazione dei dati di cui al punto precedente (art. 30 bis1, lettera b). OBBLIGHI PER IL GESTORE DI RETE Per tutti gli impianti verificare, prima della entrata in parallelo dell impianto di produzione, l avvenuta ricezione da parte del richiedente la connessione della ricevuta di attestazione di registrazione in CENSIMP rilasciata da Terna di cui all art. 30 bis1, lettera b (art. 30bis 3 e delib. 205/08, art.5.1). Per consentire l entrata in esercizio di impianti di produzione dopo il 31/12/2008 è obbligatorio acquisire la ricevuta di attestazione della registrazione dell impianto al CENSIMP (del. 5.1 delib. 205/08). Queste disposizioni valgono anche per gli impianti di produzione per i quali è stata presentata richiesta di connessione prima del 1/01/2009 ma sono stati connessi alla rete successivamente al 7/01/2009 (delib. 205/08, art. 5.3).
32 TICA TITOLO V - OBBLIGHI INFORMATIVI OBBLIGHI PER IL GESTORE DI RETE Mensilmente ed entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento m trasmissione a Terna, secondo modalità da questa definite, l elenco degli impianti connessi alla loro rete entrati in esercizio nel mese m (art. 30bis 4). Occorre trasmettere: Il codice SAPR di cui all art della delib. 111/06; La data di primo parallelo dell impianto; Il codice CP di cui all art e del TICA (codice univoco che identifica la pratica di connessione); Il codice che il gestore di rete utilizza per identificare l impianto nei propri sistemi informativi.
33 Connessioni di impianti di produzione Aspetti tecnici e operativi
34 Connessione di produttori Nuovo scenario di riferimento DK 5600 Ed. V giugno 2006 Parti normate DK 5400 Ed. III ottobre 2004 DK 5740 Parti normate Documentazione Ed. 2.1 Documentazione maggio 2007 DK 5310 DK 5940 Ed.2.2 aprile 2007 Documentazione Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione Ed. I dicembre 2008 Ed. I maggio
35 La nuova Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione 3
36 Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione Obiettivi del nuovo documento Adeguare le MCC (ex DK 5310) al nuovo quadro regolatorio definito dalle Delibere 99/08 e 179/08 Aggiornare documentazione e modulistica per le connessioni (richiesta, documenti tecnici, ecc) Fornire una guida tecnica per le connessioni AT e MT, sulla base della Norma CEI 0-16 Aggiornare la DK (Regole tecniche di connessione produttori BT) alle nuove delibere 4
37 Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione Obiettivi del nuovo documento inoltre Riunificazione di tutti i documenti (nuove MCC, guide tecniche AT-MT, DK 5940) in un unico documento Impostazione della Guida analoga al Codice di Rete di Terna: suddivisione in Sezioni possibilità di accedere alle singole Sezioni mediante link dal portale Enel 5
38 Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione Struttura del nuovo documento (1) SEZIONE A : Generalità (ambito di applicazione, riferimenti normativi, richiamo di alcune definizioni) SEZIONE B : Modalità e condizioni contrattuali (MCC, ex DK 5310) In particolare contiene: Modalità per la presentazione della richiesta (B.2): si rimanda agli allegati A e B per schema di domanda e indirizzi di spedizione, e sono indicati i corrispettivi da versare all atto della domanda in funzione della potenza. Procedura connessioni BT MT (B.4) Procedura connessioni AT AAT (B.5) Procedura connessioni lotti di impianti di produzione (B.6) A seguito della domanda, se questa è presentata secondo la modalità relativa ai lotti di impianti di produzione, come definiti dall art.1.1 lettera (hh) del TICA, si applica la procedura corrispondente. Altrimenti, una tra le procedure BT-MT oppure AT-AAT a seconda del livello di tensione individuato da Enel a seguito delle verifiche tecniche preliminari 6
39 Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione Struttura del nuovo documento (2) SEZIONE C : Elaborazione della soluzione di connessione Questa Sezione si applica per tutte le tipologie di clienti. Contiene la descrizione delle verifiche preliminari da effettuare per la definizione delle soluzioni di connessione AT-MT-BT, sempre con riferimento alla Norma CEI 0-16 per le connessioni in MT e AT In particolare: Connessioni in AT. Cenno alle condizioni tecniche da verificare: capacità di trasporto della rete, livelli di tensione nei nodi; inoltre, corto circuito per i produttori, flicker per i clienti passivi Connessioni in MT. Cenno alle condizioni tecniche da verificare: capacità di trasporto della rete, livelli di tensione nei nodi. Inoltre, per i produttori: corto circuito, provvedimenti in caso di inversione del flusso di potenza da MT a AT Connessioni in BT. Cenno alle condizioni tecniche da verificare: capacità di trasporto, variazioni lente e rapide di tensione, corto circuito, ecc.. Cenno al caso di installazione di una generazione presso un impianto già connesso alla rete BT. 7
40 Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione Struttura del nuovo documento (3) SEZIONE D : Soluzioni tecniche convenzionali AT MT BT Per le connessioni in AT e MT si rimanda alla Norma CEI Inoltre: Connessioni in AT: è riportata una tabella con indicazione della Potenza massima di esercizio delle soluzioni tecniche standard, per ciascun elemento di rete, come richiesto dal TICA all art.18.2 lettera (g) Connessioni in BT: sono riportate le soluzioni tecniche standard di Enel Distribuzione, con relativi schemi
41 Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione Struttura del nuovo documento (4) SEZIONE E : Guida tecnica per le connessioni AT e MT per qualunque tipologia di clienti Si fa riferimento alla Norma CEI 0-16, rispetto alla quale sono riportate alcune integrazioni su aspetti non esplicitamente trattati dalla Norma. Connessioni in AT. Principali aspetti trattati: Generalità, dimensioni dell area per l impianto di rete per la consegna Layout impianto di rete per la consegna Dispositivi aggiuntivi per connessioni di produttori (es. interruttori uni-tripolari) Prescrizioni per energia reattiva (limiti di scambio) Verifiche, attivazione, manutenzione Criteri di sicurezza Connessioni in MT. Principali aspetti trattati: Adattamenti tecnici alla norma CEI 0-16 Requisiti generali dell impianto Prescrizioni per energia reattiva (limiti di scambio) Verifiche, attivazione, manutenzione Criteri di sicurezza Dichiarazione di adeguatezza (partecipazione alla regolazione delle interruzioni) 9
42 Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione Struttura del nuovo documento (5) SEZIONE F : Regole tecniche di connessione produttori BT La Sezione riporta integralmente la ex DK 5940, la quale continuerà ad essere applicata soltanto per le richieste di connessione presentate fino al 31/12/2008. Non ci sono variazioni significative rispetto alla DK 5940 SEZIONE G : Standard tecnici di realizzazione impianti AT e MT Sono riportati: gli standard tecnici relativi a linee, fondazioni, stalli in cabina l individuazione delle tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti Non ci sono variazioni significative rispetto a quanto già pubblicato nella DK
43 Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione Struttura del nuovo documento (6) SEZIONE H : Misura dell energia La Sezione riporta una sintesi aggiornata delle prescrizioni relative alla misura dell energia SEZIONE I : Modulistica e allegati Moduli di domanda, indirizzi di spedizione della domanda Regolamenti di esercizio AT, MT, BT Tempi medi di riferimento per connessioni in AT Costi medi di riferimento (AT, MT, BT) Remunerazione attività per procedure autorizzative (AT, MT, BT) Allegati vari 11
44 Alcuni indirizzi tecnici 12
45 Connessioni di produttori AT MT - BT Livelli di tensione previsti Potenza P 6 kw 6<P 100 kw 100 kw<p 6MW 6MW<P< 10MW Livello di tensione BT (monofase) BT (Trifase) MT (possibile BT fino a 200 kw rif. CEI 0-16) AT o MT Gestore di rete competente (destinatario richiesta) Distributore Distributore Distributore Distributore P 10MW AT/AAT TERNA Note: Nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione (Art. 2.4-c). Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione (Art. 3.4). 13