Source: http://docplayer.es/8860629-Procedimiento-de-declaraciones-juradas-pdj-cuestionario-aplicable-a-estaciones-de-servicios-y-grifos.html
Timestamp: 2018-06-20 20:08:13
Document Index: 280516267

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 86', 'artículo 86', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 45', 'Artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 21', 'Artículo 50', 'Artículo 16', 'Artículo 33', 'Artículo 43', 'Artículo 26', 'Artículo 37', 'Artículo 37', 'Artículo 26', 'Artículo 20', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 14', 'Artículo 20', 'Artículo 43', 'Artículo 19', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 76', 'artículo 140', 'artículo 146', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'artículo 3']

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS (PDJ) CUESTIONARIO APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIOS Y GRIFOS - PDF
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS (PDJ) CUESTIONARIO APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIOS Y GRIFOS
Download "PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS (PDJ) CUESTIONARIO APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIOS Y GRIFOS"
Gonzalo Valdéz Bustos
1 PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS (PDJ) CUESTIONARIO APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIOS Y GRIFOS
2 GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE SEGURIDAD Y DE MEDIO AMBIENTE DE LAS UNIDADES SUPERVISADAS PDJ Tabla 1: Definiciones Consumidor Directo de Combustibles Líquidos Persona que adquiere en el país o importa Combustibles para uso propio y exclusivo en sus actividades y que cuenta con instalaciones para recibir y almacenar los referidos productos con capacidad mínima de 1m3 ( gl). Los Consumidores Directos se encuentran prohibidos de suministrar combustibles y Otros Productos Derivados de Hidrocarburos a terceros, excepto cuando sus instalaciones se encuentren ubicadas en zonas alejadas de los establecimientos de venta al público y la naturaleza de su proceso productivo o de servicio amerite que se comparta sus facilidades de almacenamiento, instalaciones y disponibilidad de combustibles con sus proveedores, contratistas, subcontratistas y asociados sólo en el caso de empresas de transporte, que ejecuten trabajos para ellos, a fin de no interrumpir sus operaciones. En cuyo caso, llevarán un registro de los suministros de Combustibles y Otros Productos Derivados de Hidrocarburos que realicen a dichos proveedores, contratistas, subcontratistas y asociados. En estos casos, las operaciones de comercialización siempre se realizarán en las instalaciones debidamente autorizadas. Los Consumidores Directos, que efectúen suministros de combustibles y Otros Productos Derivados de Hidrocarburos a sus proveedores, deberán remitir a OSINERGMIN, los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, un listado de los suministros efectuados a sus proveedores, contratistas, subcontratistas y asociados durante el mes anterior.
3 Consumidor Directo de GLP DGH DIA Persona que adquiere en el país o importa GLP para uso propio y exclusivo en sus actividades y que cuenta con Tanques Estacionarios de GLP. Dirección General de Hidrocarburos. Declaración de Impacto Ambiental. Documento que tiene el carácter de Declaración Jurada donde se expresa que el proyecto de inversión cumple con la legislación ambiental y que es susceptible de generar Impactos Ambientales negativos poco significativos, de acuerdo con los criterios de protección ambiental y la normativa ambiental vigente. EIA Estudio de Impacto Ambiental. Documento de evaluación ambiental de aquellos proyectos de inversión cuya ejecución puede generar Impactos Ambientales negativos significativos en términos cuantitativos o cualitativos. Dicho estudio, como mínimo debe ser a nivel de Factibilidad del Proyecto. EIAP Estudio de Impacto Ambiental Preliminar. Es aquel desarrollado con información bibliográfica disponible, que reemplaza al EIA en aquellos casos en que las actividades no involucran un uso intensivo ni extensivo del terreno, tales como la aerofotografía, aeromagnetometría, geología de superficie, o se trate de actividades de reconocido poco impacto en ecosistemas no frágiles. EIA-sd Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. Documento de evaluación ambiental de los proyectos de inversión cuya ejecución puede generar Impactos Ambientales negativos susceptibles de ser eliminados o minimizados mediante la adopción de acciones y/o medidas fácilmente aplicables.
4 ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PÚBLICO DE COMBUSTIBLES Instalación en un bien inmueble donde los Combustibles son objeto de recepción, almacenamiento y venta al público. En el país, también se les denomina Estaciones de Servicio, Grifos, Grifos Flotantes, Grifos de Kerosene, Grifos Rurales y Grifos en la vía pública. ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PÚBLICO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR (GASOCENTRO) Instalación en un bien inmueble para la venta de GLP para uso automotor exclusivamente a través de Dispensadores, el mismo que deberá contar con la autorización de la DGH; y que, además, puede prestar otros servicios, en instalaciones adecuadas y aprobadas por la DGH, tales como: 1. Lavado y engrase. 2. Cambio de aceite. 3. Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás afines. 4. Cambio y reparación de llantas, alineamiento y balanceo. 5. Venta de artículos propios de un minimercado. 6. Venta de GLP envasado en cilindros, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM y el reglamento específico. 7. Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servicio al público en sus instalaciones, sin que interfiera con su normal funcionamiento, ni afecte la seguridad del establecimiento.
5 ESTACIÓN DE SERVICIOS Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos a través de surtidores y/o dispensadores exclusivamente; y que además ofrecen otros servicios en instalaciones adecuadas, tales como: a) Lavado y engrase. b) Cambio de Aceite y Filtros. c) Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás artículos afines. d) Cambio, reparación, alineamiento y balanceo de llantas. e) Trabajos de mantenimiento automotor. f) Venta de artículos propios de un Minimercado. g) Venta de GLP para uso doméstico en cilindros, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y el Reglamento específico; quedando prohibido el llenado de cilindros de GLP para uso doméstico. h) Venta de GLP para uso automotor, sujetándose al Reglamento específico. i) Venta de kerosene, sujetándose a las disposiciones legales sobre la materia. j) Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servicios al público en sus instalaciones, sin que interfiera con su normal funcionamiento ni afecte la seguridad del establecimiento. A efectos del presente procedimiento, a la Estación de Servicios que cuenta con instalaciones para el expendio de gas licuado de petróleo para uso automotor se le denominará ESTACIÓN DE SERVICIOS CON GASOCENTRO. GRIFO Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos, dedicado a la comercialización de combustibles a través de surtidores y/o dispensadores, exclusivamente. Puede vender kerosene sujetándose a las demás disposiciones legales sobre la materia. Asimismo, podrá vender lubricantes, filtros, baterías, llantas y accesorios para automotores.
6 GRIFO FLOTANTE Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, que cuenta con Tanques de Almacenamiento de combustibles instalados en barcazas flotantes no autopropulsadas y ancladas o aseguradas en un lugar fijo ubicado en el mar, río o lago. Expende combustibles exclusivamente a naves, a través de surtidores y/o dispensadores. Puede vender kerosene sujetándose a las demás disposiciones legales sobre la materia. Asimismo podrá vender lubricantes y otros artículos conexos. GRIFO RURAL CON ALMACENAMIENTO EN CILINDROS GRIFO RURAL CON ALMACENAMIENTO EN TANQUES SUPERFICIALES MEM Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, ubicado en zonas o áreas clasificadas como zona rural por la Municipalidad Provincial respectiva y que ha sido autorizado a almacenar combustibles en cilindros. Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, ubicado en zonas o áreas clasificadas como zona rural por la Municipalidad Provincial respectiva y que ha sido autorizado a instalar tanques en superficie. Ministerio de Energía y Minas. N.A. No aplica: Opción mediante la cual el responsable declara que el supuesto de hecho contenido en una pregunta del cuestionario no puede o no debe aplicarse al establecimiento, instalación o unidad supervisada, lo cual está sujeto a una fiscalización posterior de OSINERGMIN. El uso de esta opción en aquellos supuestos en los que la norma técnica, de seguridad o de medio ambiente en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario sí resulta legalmente exigible al establecimiento, instalación o unidad supervisada, genera responsabilidad administrativa por presentación de información falsa y por el incumplimiento de la norma técnica, de seguridad o de medio ambiente correspondiente.
7 OSINERGMIN PAC PAMA Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Plan Ambiental Complementario. Instrumento de Gestión Ambiental para los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos que cuentan con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) según lo dispuesto en el Reglamento para la Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº EM y que no hayan dado cumplimiento a dicho Programa. Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Es el programa en el cual se describieron las acciones e inversiones necesarias para cumplir con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº EM. PMA Plan de Manejo Ambiental. Es el Instrumento Ambiental producto de una evaluación ambiental que de manera detallada establece las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos negativos generados por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los Planes de Relaciones Comunitarias, Monitoreo, Contingencia y Abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. PEMA Programa Especial de Manejo Ambiental. Instrumento de Gestión Ambiental para el caso de que el Titular de las actividades de minería, de Hidrocarburos o de electricidad se encuentre imposibilitado de continuar con la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental y Plan de Cierre o Abandono por razones de caso fortuito o fuerza mayor.
8 Registro de Hidrocarburos Residuos del Ámbito de Gestión Municipal Residuos del Ámbito de Gestión No Municipal Registro constitutivo unificado donde se inscriben las Personas que desarrollan actividades en el Sub Sector Hidrocarburos el cual es administrado y regulado por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Residuos de origen doméstico y comercial. Son de carácter peligroso y no peligroso, generados en las áreas productivas e instalaciones industriales o especiales. No comprenden aquellos residuos similares a los domiciliarios y comerciales generados por dichas actividades.
9 SISTEMA DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS (PDJ) Usuario: Fechas DATOS GENERALES Declaración Jurada Cuestionario aprobado por Resolución de Gerencia General Nº Fecha de envío: Fecha límite: Estado Actual Declaración Completa: Declaración Presentada: A continuación se presenta información de la base de datos de OSINERGMIN. Se muestra dos columnas Confirmar y Solicito modificar, en las cuales deberá confirmar o solicitar modificación de los datos mostrados, haciendo un click en los botones correspondientes. En el caso que usted solicite modificar alguno de estos datos, aparecerá una caja de texto en donde deberá llenar la información que usted considere correcta, la cual OSINERGMIN evaluará y actuará según corresponda. Esta información no constituye necesariamente la modificación definitiva de los datos, pero si es parte de su Declaración Jurada. Datos del Sistema OS/GG Declaración Nº Registro DGH: Fecha de inscripción del Registro DGH : Capacidad Total Almacenamiento (galones) : Nº del último Informe Técnico Favorable de OSINERGMIN: Fecha del último Informe Técnico Favorable de OSINERGMIN: CAPACIDAD POR PRODUCTO Confirmar Solicito modificar galones Gasolina 84 (Gas 84): Gasolina 90 (Gas 90): Gasolina 95 (Gas 95): Gasolina 97 (Gas 97): Diesel 2 (D2): Diesel Bajo Azufre (D2 BA): Kerosene (Kero): GLP Granel (GLP): 10 kg (Cilindros GLP): 45 kg (Cilindros GLP): CANTIDAD DE MANGUERAS POR ISLA Y PRODUCTO Isla 1 2 Nro. de Islas: 5 galones galones galones galones galones galones galones galones cilindros cilindros Gas 84 Gas 90 Gas 95 Gas 97 Gas 98 BA D2 D2 BA Kero GLP Granel galones galones galones galones Gasolina 98 Bajo Azufre (Gas 98 BA): galones 5 galones galones galones galones galones cilindros cilindros A continuación deberá indicar el número de islas de su establecimiento, hacer click en el botón Aceptar. Luego, deberá llenar el número de mangueras por producto que se despacha en cada isla. Aceptar Nº de Mangueras Mantenimiento de las Instalaciones: El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº EM, establece las normas y disposiciones para regular en el territorio nacional la Gestión Ambiental de las actividades de exploración, explotación, refinación, procesamiento, transporte, comercialización, almacenamiento, y distribución de hidrocarburos. Al respecto, de conformidad a lo establecido en el artículo 43º de dicho Reglamento, todas las instalaciones o equipos deberán ser sometidos a programas regulares de mantenimiento a fin de minimizar riesgos de accidentes, incendios y derrames. A continuación usted encontrará una serie de preguntas agrupadas convenientemente, las cuales deberá responder y que constituyen parte de su Declaración Jurada. Cada pregunta tiene su respectiva base legal, la misma que usted podrá visualizar al posar el puntero del mouse de su computadora en la casilla correspondiente. Sus respuestas deben reflejar la realidad, por lo que recomendamos a usted verificar el estado de sus instalaciones, luego de lo cual deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario, marcando en los casilleros SI (Sí cumple), NO (No cumple) o N.A. (No aplica). Si (Sí cumple): Opción mediante el cual se declara en una pregunta que el establecimiento, instalación o unidad cumple con lo señalado en la norma. No (No cumple): Opción mediante el cual se declara en una pregunta que el establecimiento, instalación o unidad no cumple con lo señalado en la norma. N.A. (No aplica): Opción mediante la cual el responsable declara que el supuesto de hecho contenido en una pregunta del cuestionario no puede o no debe aplicarse al establecimiento, instalación o unidad supervisada, lo cual está sujeto a una fiscalización posterior de OSINERGMIN. El uso de esta opción en aquellos supuestos en los que la norma técnica, de seguridad o de medio ambiente en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario sí resulta legalmente exigible al establecimiento, instalación o unidad supervisada, genera responsabilidad administrativa por presentación de información falsa y por el incumplimiento de la norma técnica, de seguridad o de medio ambiente correspondiente.
10 1. DATOS DE LAS INSTALACIONES:
11 1.1 De haberse efectuado la ampliación o modificación del establecimiento respecto de las condiciones en las que fue autorizada su operación, dicha ampliación o modificación cuenta con el Informe Técnico Favorable de OSINERGMIN o con la autorización requerida por la normatividad vigente en el momento en que se efectuó la ampliación o modificación? En caso de haber respondido NO a la pregunta anterior, indique las instalaciones ampliadas o modificadas sin autorización en su establecimiento (puede marcar varias opciones): Tanques de almacenamiento Islas Surtidores/Dispensadores Instalaciones de lavado y/o engrase Obras civiles CUMPLE? SI NO N.A. Base Legal Literal c) del artículo 86º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar, son infracciones sancionables las siguientes: c) La ampliación o modificación de las instalaciones sin contar con las autorizaciones respectivas.
12 Respuesta - Si ha efectuado la ampliación o modificación de las instalaciones de su establecimiento con el Informe Técnico Favorable de OSINERGMIN o con la autorización requerida por la normatividad vigente en el momento en que se efectuó la modificación o ampliación, marque SI. - Si ha efectuado la ampliación o modificación de las instalaciones de su establecimiento sin el Informe Técnico Favorable de OSINERGMIN o sin la autorización requerida por la normatividad vigente en el momento en que se efectuó la modificación o ampliación, marque NO. - Si mantiene su establecimiento en las condiciones en las que se autorizó su operación (no realizó modificaciones o ampliaciones), marque N.A.
13 1.2 Se encuentran inoperativas las instalaciones que han sido ampliadas o modificadas sin autorización en su establecimiento? Base Legal Literal b) del artículo 86º del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº EM: Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar, son infracciones sancionables las siguientes: b) La instalación y/o funcionamiento de establecimientos, sin haber obtenido las autorizaciones otorgadas por las Municipalidades y la DGH o la DREM del departamento correspondiente. Respuesta - Si mantiene inoperativas las instalaciones que han sido ampliadas o modificadas sin autorización en su establecimiento, marque SI. - Si las instalaciones que han sido ampliadas o modificadas sin autorización en su establecimiento se encuentran operativas, marque NO. - Si no ha efectuado la ampliación o modificación de las instalaciones de su establecimiento o habiéndola efectuado ha contado con las autorizaciones respectivas, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
14 1.3 Si el establecimiento está ubicado en zona urbana, el ancho de las entradas es de 6 a 8 m y las salidas de 3.6 a 6 m? Base Legal Artículo 18º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: En las áreas urbanas, el ancho de las entradas será de seis metros (6 m) como mínimo y de ocho metros (8 m) como máximo y el de las salidas de tres metros sesenta (3.60 m) como mínimo y de seis metros (6 m) como máximo, medidas perpendicularmente al eje de las mismas. Respuesta - Si todas las entradas tienen un ancho entre 6 m a 8 m y las salidas entre 3.6 m a 6 m, medidas perpendicularmente al eje de las mismas, marque SI. - Si alguna de las entradas no tiene un ancho entre 6 a 8 m o la salida entre 3.6 m a 6 m, medidas perpendicularmente al eje de las mismas, marque NO. - Si el establecimiento está ubicada en zona rural, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
15 Mini Market ISLA LIMITE DE PROPIEDAD LIMITE DE PROPIEDAD ALINEAMIENTO VEREDA VECINA metros 30º - 45º VEREDA 6-8 metros 30º - 45º VEREDA VECINA ALINEAMIENTO CALZADA PISTA CALZADA BORDE INTERIOR DE LA CALZADA BORDE INTERIOR DE LA CALZADA ANGULOS EN LA ENTRADA Y SALIDA ENTRE 30º Y 45º MEDIDO DESDE EL ALINEAMIENTO DEL BORDE INTERIOR DE LA CALZADA
16 1.4 Si el establecimiento está ubicado en zona urbana, las áreas de la entrada y salida afectan únicamente a la vereda que da frente a la propiedad utilizada? Base Legal Artículo 18º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: En áreas urbanas, la entrada o salida afectará solamente a la vereda que da frente a la propiedad utilizada. Respuesta - Si las áreas de la entrada y salida afectan únicamente a la vereda que da frente a la propiedad utilizada, marque SI. - Si las áreas de la entrada y salida afectan la propiedad vecina, marque NO. - Si el establecimiento no está ubicado en zona urbana, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
17 Mini Market ISLA EL ANCHO DE LA ENTRADA SERÁ ENTRE 6 A 8 METROS Y LA SALIDA ENTRE 3.60 A 6 METROS, REALIZADAS PERPENDICULARMENTE AL EJE DE LAS MISMAS VEREDA 45º metros VEREDA 6-8 metros 45º VEREDA PISTA SALIDA ENTRADA PISTA SALIDA ENTRADA
18 1.5 Los ángulos de las entradas y salidas del establecimiento son de 30º a 45º? Base Legal Artículo 19º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: El ángulo de las entradas y salidas de Estación de Servicio o Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) será de cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º) como máximo y de treinta grados sexagesimales (30º) como mínimo. Este ángulo se medirá desde el alineamiento del borde interior de la calzada. Respuesta - Si los ángulos de las entradas y salidas del establecimiento son de 30º a 45º, medidos desde el alineamiento del borde interior de la calzada, marque SI. - Si los ángulos de las entradas y salidas del establecimiento no son de 30 a 45º, medidos desde el alineamiento del borde interior de la calzada, marque NO. CUMPLE? SI NO N.A.
19 Mini Market ISLA LIMITE DE PROPIEDAD LIMITE DE PROPIEDAD VEREDA VECINA 45º metros VEREDA 6-8 metros 45º VEREDA VECINA PISTA PISTA VEREDA EN LA ENTRADA Y SALIDA SOLO AFECTA A LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO Y NO INVADE LA PROPIEDAD VECINA
20 1.6 Existe una distancia mínima de 3.5 m entre las bombas y el medianero de la propiedad vecina? Base Legal Artículo 45º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Las bombas deberán guardar una distancia mínima de 3,5 metros del medianero de la propiedad vecina. Respuesta - Si todas las bombas sumergibles están ubicadas a una distancia mayor o igual a 3.5 m del medianero de la propiedad vecina, marque SI. - Si alguna de las bombas sumergibles está ubicada a una distancia menor a 3.5 m del medianero de la propiedad vecina, marque NO. - Si el establecimiento no cuenta con bombas sumergibles, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
21 LAS BOMBAS SUMERGIBLES ESTARÁN UBICADAS A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 3.5 METROS DEL LIMITE DE LA PROPIEDAD VECINA.
22 1.7 La ubicación de las bocas de llenado en el patio de maniobras permite la descarga del camión tanque sin invadir la vía pública ni entorpecer el normal funcionamiento del establecimiento? Base Legal Artículo 33º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: En la instalación de bocas de llenado de los tanques deberán observarse los siguientes requisitos: 4.- Estarán ubicadas dentro del patio de maniobras de la Estación o Grifo de tal modo que permitan la descarga del camión-tanque dentro del patio de maniobras sin invadir la vía pública ni entorpecer el normal funcionamiento del establecimiento. Respuesta - La ubicación de las bocas de llenado en el patio de maniobras permite la descarga del camión tanque sin invadir la vía pública ni entorpecer el normal funcionamiento del establecimiento, marque SI. - Si la ubicación de alguna de las bocas de llenado en el patio de maniobras no permite la descarga del camión tanque sin invadir la vía pública ni entorpecer el normal funcionamiento del establecimiento, marque NO. CUMPLE? SI NO N.A.
23 BOCAS DE LLENADO DENTRO DEL PATIO DE MANIOBRAS DESCARGA DEL CAMIÓN-TANQUE DENTRO DEL PATIO DE MANIOBRAS SIN INVADIR LA VÍA PÚBLICA NI ENTORPECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO CAMIÓN TANQUE GRAFICA DE LA DESCARGA DEL CAMIÓN-TANQUE DENTRO DEL PATIO DE MANIOBRAS
24 1.8 Existe una distancia mínima de 1 m de las bocas de llenado de los tanques a cualquier puerta o abertura del establecimiento? Base Legal Artículo 33º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: En la instalación de bocas de llenado de los tanques deberán observarse los siguientes requisitos: 2.- Estarán por lo menos a un metro de cualquier puerta o abertura del Establecimiento. Respuesta - Si existe una distancia mínima de 1 m de las bocas de llenado de los tanques a cualquier puerta o abertura del establecimiento, marque SI. - Si alguna de las bocas de llenado está ubicada a menos de 1 m de cualquier puerta o abertura del establecimiento, marque NO. CUMPLE? SI NO N.A.
25 LAS BOCAS DE LLENADO ESTARÁN A MÁS DE 1 METRO DE CUALQUIER PUERTA O ABERTURA DEL ESTABLECIMIENTO (*) LA MEDIDA SE REALIZARÁ EN FORMA RADIAL DESDE LAS BOCAS DE LLENADO AL LINDERO MÁS CERCANO DE LA PUERTA O ABERTURA DEL ESTABLECIMIENTO BOCAS DE LLENADO A MÁS DE 1 METRO DE LA VENTANA (ABERTURA) MÁS CERCANA DEL ESTABLECIMIENTO (*) UBICACIÓN DE LAS BOCAS DE LLENADO
26 1.9 Las cajas de interruptores o el control de circuitos y tapones están ubicados a una distancia mayor a 3 m de los tubos de ventilación, bocas de llenado e islas de surtidores? Base Legal Artículo 42º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Las cajas de interruptores o control de circuito y tapones estarán a una distancia mayor de tres metros (3 m) de los tubos de ventilación y boca de llenado o isla de surtidores. Respuesta - Si las cajas de interruptores o el control de circuitos y tapones están ubicados a más de 3 m de los tubos de ventilación y bocas de llenado o islas de surtidores, marque SI. - Si las cajas de interruptores o el control de circuito y tapones no están ubicados a una distancia mayor a 3 m de los tubos de ventilación, bocas de llenado o islas de surtidores, marque NO. CUMPLE? SI NO N.A.
27 LAS CAJAS DE INTERRUPTORES ESTARÁN A UN DISTANCIA MAYOR DE 3 METROS A LOS TUBOS DE VENTILACIÓN, BOCAS DE LLENADO O ISLA DE SURTIDORES CAJAS DE INTERRUPTORES TUBOS DE VENTILACIÓN PROYECCIÓN VERTICAL DISTANCIA MAYOR A 3 METROS (*) DISTANCIA MAYOR A 3 METROS (*) PROYECCIÓN HORIZONTAL (*) BOCAS DE LLENADO DISTANCIA MAYOR A 3 METROS (*) (*) LA DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS DE EMANACIÓN DE GASES (TUBOS DE VENTILACIÓN, BOCAS DE LLENADO E ISLA DE SURTIDORES) Y LAS CAJAS DE INTERRUPTORES SE MIDE EN LA PROYECCIÓN HORIZONTAL (SOBRE EL TERRENO) ISLA DE SURTIDORES
28 1.10 El interruptor principal está instalado en la parte exterior del edificio protegido en panel de hierro? Base Legal Artículo 42º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: El interruptor principal estará instalado en la parte exterior del edificio protegido en panel de hierro. Respuesta - Si el interruptor principal está instalado en la parte exterior del edificio protegido en panel de hierro, marque SI. - Si el interruptor principal no está instalado en la parte exterior del edificio o no está protegido en panel de hierro, marque NO. CUMPLE? SI NO N.A.
29 El interruptor principal se encontrará instalado en la parte exterior del edificio protegido en panel de hierro INTERRUPTOR PRINCIPAL INSTALADO EN PANEL DE HIERRO
30 1.11 El techo de la isla de surtidores tiene una altura mínima de 3.90 m? Base Legal Artículo 21º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: En caso de que se desee techar las zonas adyacentes a los surtidores o grupos de surtidores donde se detienen los carros para su servicio, la altura mínima será de tres metros con noventa centímetros (3.90 m). Respuesta - Si el techo de las zonas adyacentes a las máquinas de despacho de combustible donde se detienen los vehículos, está ubicado a una altura igual o mayor de 3.90 m. o más sobre el nivel del piso del patio de maniobras, marque SI. - Si el techo de las zonas adyacentes a las máquinas de despacho de combustible donde se detienen los vehículos, está ubicado a una altura menor de 3.90 m sobre el nivel del piso del patio de maniobras, marque NO. - Si las zonas adyacentes a las máquinas de despacho de combustible donde se detienen los vehículos, no tienen techo o sus dimensiones cubren solo la isla, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
31 LA ALTURA MÍNIMA DEL TECHO (CANOPY) DE LA ISLA DE SURTIDORES ES 3.90 METROS RESPECTO AL PISO DEL PATIO DE MANIOBRAS 3.90 metros (mínimo)
32 1.12 Existe una distancia mínima de 10 m de los servicios de vulcanización a los tubos de ventilación, puntos de llenado y surtidores? Base Legal Artículo 50º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Los servicios de vulcanización se deberán ubicar a una distancia mínima de diez metros (10 m) de los tubos de ventilación, puntos de llenado y surtidores. Respuesta - Si los servicios de vulcanización están ubicados a una distancia mayor o igual a 10 m de los tubos de ventilación, puntos de llenado y surtidores, marque SI. - Si los servicio de vulcanización están ubicados a una distancia menor de 10 m de los tubos de ventilación, puntos de llenado o surtidores, marque NO. - Si en el establecimiento no se brindan servicios de vulcanización, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
33 LOS SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN SE UBICARÁN A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 10 METROS DE LOS TUBOS DE VENTILACIÓN, PUNTOS DE LLENADO Y SURTIDORES. LA MEDIDA SE REALIZARÁ RESPECTO A LA FUENTE DE CALOR (PLANCHA METÁLICA ELÉCTRICA) SERVICIO DE VULCANIZACIÓN DISTANCIA MÍNIMA 10 METROS (*) TUBOS DE VENTILACIÓN PROYECCIÓN VERTICAL DISTANCIA MÍNIMA 10 METROS (*) PROYECCIÓN HORIZONTAL (*) BOCAS DE LLENADO DISTANCIA MÍNIMA 10 METROS (*) (*) LA DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS DE EMANACIÓN DE GASES (TUBOS DE VENTILACIÓN, BOCAS DE LLENADO Y SURTIDORES) Y LA PLANCHA METÁLICA ELÉCTRICA SE MIDE EN LA PROYECCIÓN HORIZONTAL (SOBRE EL TERRENO) SURTIDORES
34 1.13 Existe una distancia mínima de 3 m del borde interior de la vereda al borde de las islas de surtidores o dispensadores? Base Legal Artículo 16º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Para la isla de surtidores, el retiro mínimo será de tres metros (3 m) a partir del borde interior de la vereda o acera. Respuesta - Si existe una distancia mayor o igual a 3 m del borde interior de la vereda al borde de las islas de surtidores o dispensadores, marque SI. - Si existe una distancia menor a 3 m del borde interior de la vereda al borde de alguna de las islas de surtidores o dispensadores, marque NO. CUMPLE? SI NO N.A.
35 EL RETIRO MÍNIMO DE 3 METROS SE MEDIRÁ DEL BORDE MÁS CERCANO DE LA ISLA DEL SURTIDOR Y/O DISPENSADOR HASTA EL BORDE INTERIOR DE LA VEREDA RETIRO MÍNIMO 3 METROS RETIRO MÍNIMO 3 METROS
36 1.14 Las bocas de llenado están ubicadas de manera que los edificios y propiedades vecinas estén protegidos de cualquier derrame de combustible? Base Legal Artículo 33º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: En la instalación de bocas de llenado de los tanques deberá observarse los siguientes requisitos: 3.- Se ubicarán de manera que los edificios y propiedades vecinas queden protegidos de cualquier derrame de combustible. Respuesta - Si las bocas de llenado están ubicadas de manera que los edificios y propiedades vecinas están protegidos de cualquier derrame de combustible, marque SI. - Si alguna de las bocas de llenado no está ubicada de manera que los edificios y propiedades vecinas estén protegidos de cualquier derrame de combustible, marque NO. CUMPLE? SI NO N.A.
37 LAS BOCAS DE LLENADO ESTARÁN UBICADAS DE MANERA QUE LOS EDIFICIOS Y PROPIEDADES VECINAS QUEDEN PROTEGIDOS DE CUALQUIER DERRAME DE COMBUSTIBLE CONTENEDORES DE DERRAME (SPILL CONTAINER) CONTENEDORES DE DERRAME
38 1.15 Existe una distancia mayor a 3 m de los anuncios luminosos o rótulos iluminados por medio de corriente o energía eléctrica a los tubos de ventilación y bocas de llenado? Base Legal Artículo 43º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Los anuncios o rótulos iluminados por medio de corriente o energía eléctrica estarán a una distancia mayor de tres metros (3 m) de los tubos de ventilación y boca de llenado. Respuesta - Si los anuncios o rótulos iluminados por medio de corriente o energía eléctrica están ubicados a una distancia mayor a 3 m de los tubos de ventilación y bocas de llenado, marque SI. - Si alguno de los anuncios o rótulos iluminados por medio de corriente o energía eléctrica está ubicado a una distancia menor o igual a 3 m de los tubos de ventilación o bocas de llenado, marque NO. CUMPLE? SI NO N.A.
39 LOS ANUNCIOS O RÓTULOS ILUMINADOS POR MEDIO DE CORRIENTE O ENERGÍA ELÉCTRICA ESTARÁN A UNA DISTANCIA MAYOR DE TRES METROS (3 M) DE LOS TUBOS DE VENTILACIÓN Y BOCAS DE LLENADO RÓTULO ILUMINADO POR ENERGÍA ELÉCTRICA TUBOS DE VENTILACIÓN PROYECCIÓN VERTICAL DISTANCIA MAYOR A LOS 3 METROS (*) DISTANCIA MAYOR A LOS 3 METROS (*) PROYECCIÓN HORIZONTAL (*) (*) LA DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS DE EMANACIÓN DE GASES (TUBOS DE VENTILACIÓN Y BOCAS DE LLENADO) Y EL ROTULO ILUMINADO SE MIDE EN LA PROYECCIÓN HORIZONTAL (SOBRE EL TERRENO) BOCAS DE LLENADO
40 1.16 Los tanques de almacenamiento de combustible están ubicados de tal manera que no estén enterrados debajo de edificios o vías publicas? Base Legal Artículo 26º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Los tanques no deben ser enterrados bajo edificios o vías públicas. CUMPLE? SI NO N.A. Respuesta - Si los tanques de almacenamiento de combustible están ubicados de tal manera que no estén enterrados debajo de edificios o vías publicas, marque SI. - Si alguno de los tanques de almacenamiento de combustible está enterrado debajo de una edificación o de vía pública, marque NO.
41 LOS TANQUES NO DEBEN SER ENTERRADOS BAJO EDIFICIOS O VÍAS PÚBLICAS CUMPLIMIENTO: TANQUES ENTERRADOS AL AIRE LIBRE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO INCUMPLIMIENTO: TANQUE SIN ENTERRAR DEBAJO DE OFICINA
42 1.17 Si el establecimiento está ubicado en zona urbana, existe una distancia mínima de 10 m de la habitación del guardián a los depósitos de gasolina, aceites o demás materiales combustibles? Base Legal Artículo 37º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: En las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) ubicados en el área urbana, sólo se permitirá la habitación del guardián totalmente construida de material incombustible. La habitación debe tener una salida independiente a la vía pública y una distancia no menor de diez metros (10 m) de los depósitos de gasolina, aceites o demás materiales combustibles, ajustándose además su construcción a las normas sanitarias sobre seguridad industrial vigentes. Respuesta - Si la habitación del guardián se encuentra a una distancia mayor o igual a 10 m de los tanques de gasolina, aceites o demás materiales combustibles, marque SI. - Si la habitación del guardián se encuentra a una distancia menor a 10 m de los tanques de gasolina, aceites o demás materiales combustibles, marque NO. - Si el establecimiento está ubicado en zona rural o ninguna instalación del establecimiento se utiliza como habitación del guardián, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
43 LA HABITACIÓN DEL GUARDIÁN ESTARÁ UBICADA A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 10 METROS DE LOS DEPÓSITOS DE GASOLINA, ACEITES O DEMÁS MATERIALES COMBUSTIBLES HABITACIÓN DEL GUARDIÁN TANQUES DE GASOLINA DISTANCIA MÍNIMA 10 METROS (*) DISTANCIA MÍNIMA 10 METROS (*) MEDIDA HORIZONTAL (*) DEPÓSITO DE ACEITES (*) LA MEDIDA SE REALIZARÁ EN FORMA HORIZONTAL DESDE EL LINDERO MÁS CERCANO DE LA HABITACIÓN DEL GUARDIAN HACIA EL LINDERO MÁS CERCANO DE LOS DEPÓSITOS DE GASOLINA, ACEITE O DEMÁS MATERIALES COMBUSTIBLES
44 1.18 Si el establecimiento está ubicado en zona urbana, la habitación del guardián está construida de material incombustible y cuenta con una salida independiente a la vía pública? Base Legal Artículo 37º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: En las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) ubicados en el área urbana, sólo se permitirá la habitación del guardián totalmente construida de material incombustible. La habitación debe tener una salida independiente a la vía pública. Respuesta - Si la habitación del guardián está construida totalmente de material incombustible y tiene una salida independiente a la vía pública, marque SI. - Si la habitación del guardián no está construida totalmente con material incombustible o no tiene una salida independiente a la vía pública, marque NO. - Si el establecimiento está ubicado en zona rural o ninguna instalación del establecimiento se utiliza como habitación del guardián, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
45 LA HABITACIÓN DEL GUARDIÁN ESTARÁ CONSTRUIDA TOTALMENTE DE MATERIAL INCOMBUSTIBLE Y TENDRÁ UNA SALIDA INDEPENDIENTE A LA VÍA PÚBLICA HABITACIÓN DEL GUARDIÁN CONSTRUIDA DE MATERIAL INCOMBUSTIBLE CON SALIDA INDEPENDIENTE A LA VÍA PÚBLICA
46 1.19 Los tanques de almacenamiento de combustible están enterrados y protegidos con una cubierta de 0.45 m o más de material estabilizado y compactado, hacia la superficie del suelo o pavimento? Base Legal Artículo 26º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Los tanques de almacenamiento de combustibles deberán enterrarse y protegerse para resistir los sistemas de carga exteriores a que puedan estar sometidos. En ningún caso la protección será menor a una cubierta de 0.45 metros de material estabilizado y compactado, hacia la superficie del suelo o del pavimento. Respuesta - Si los tanques de almacenamiento de combustible están enterrados y protegidos con una cubierta de 0.45 m o más de material estabilizado y compactado, hacia la superficie del suelo o pavimento, marque SI. - Si alguno de los tanques de almacenamiento de combustible no está enterrado y protegido con una cubierta de 0.45 m o más de material estabilizado y compactado, hacia la superficie del suelo o pavimento, marque NO. - Si el establecimiento tiene autorización para instalar los tanques en forma superficial, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
47 LOS TANQUES SERÁN ENTERRADOS CON UNA CUBIERTA MÍNIMA DE 0.45 METROS DE MATERIAL COMPACTADO HACIA LA SUPERFICIE DEL SUELO O PAVIMENTO GRÁFICA DE UN TANQUE ENTERRADO CUMPLIMIENTO: TANQUE ENTERRADO CON ARENA MÍNIM METROS INCUMPLIMIENTO: TANQUE SIN ENTERRAR
48 1.20 La vereda frontal del establecimiento ha sido construida y se mantiene de acuerdo al ancho y nivel establecido por la Municipalidad? Base Legal Artículo 20º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: En el frente de los establecimientos deberán mantenerse o construirse veredas de acuerdo al ancho y nivel fijado por el Municipio. Respuesta - Si la vereda frontal del establecimiento está acorde con el ancho y nivel establecido por la Municipalidad, marque SI. - Si la vereda frontal del establecimiento no está acorde con el ancho y nivel establecido por la Municipalidad, marque NO. - Si la sección vial de la zona donde se ubica el establecimiento no establece el ancho y nivel de la vereda por tratarse de una zona rural, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
49 EN EL FRENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEBERÁN MANTENERSE O CONSTRUIRSE VEREDAS DE ACUERDO AL ANCHO Y NIVEL FIJADO POR EL MUNICIPIO CUMPLIMIENTO: VEREDAS EN EL FRENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS INCUMPLIMIENTO: NO EXISTEN VEREDAS EN EL FRENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS
50 1.21 Existe una distancia mínima de siete metros con sesenta centímetros (7.60 m) de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas, centros de transformación y transformadores eléctricos a los surtidores o dispensadores, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas? Base Legal Numeral 1 del artículo 11º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM, modificado por el artículo 10º del Decreto Supremo N EM: Para otorgar la Autorización de Construcción e Instalación de Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustible (Grifos), se exigirá las distancias mínimas siguientes: 1. Siete metros con sesenta centímetros (7.60 m) de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y centros de transformación y transformadores eléctricos. Las medidas serán tomadas al surtidor o dispensador, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas CUMPLE? SI NO N.A.
51 Respuesta - Si existe una distancia mínima de siete metros con sesenta centímetros (7.60 m) de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas, centros de transformación y transformadores eléctricos más cercanos a los surtidores o dispensadores, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas, marque SI. - Si no existe una distancia mínima de siete metros con sesenta centímetros (7.60 m) de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas, centros de transformación y transformadores eléctricos más cercanos a los surtidores o dispensadores, conexiones de entrada de los tanques o ventilaciones más cercanas, marque NO.
52 LAS ESTACIONES Y SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS SE UBICARÁN A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 7.6 M DE LOS PUNTOS DE EMANACIÓN DE GASES (*) LA MEDIDA SE REALIZARÁ EN FORMA RADIAL DESDE EL LINDERO MÁS CERCANO DE LA ESTACIÓN Y SUB ESTACION ELÉCTRICA HACIA LOS PUNTOS DE EMANACIÓN DE GASES DEL ESTABLECIMIENTO DISTANCIA MÍNIMA 7.6 METROS (*) TUBOS DE VENTILACIÓN DISTANCIA MÍNIMA 7.6 METROS (*) BOCAS DE LLENADO DISTANCIA MÍNIMA 7.6 METROS (*) SURTIDORES DISTANCIA MÍNIMA 7.6 METROS (*) SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA TUBERÍA DE MEDICIÓN DEL TANQUE
53 1.22 Existe una distancia mínima de siete metros con sesenta centímetros (7.60 m) desde la proyección horizontal de las subestaciones eléctricas o transformadores eléctricos aéreos más cercanos a los surtidores o dispensadores, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas? Base Legal Numeral 2 del artículo 11º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM, modificado por el artículo 10º del Decreto Supremo N EM: Para otorgar la Autorización de Construcción e Instalación de Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustible (Grifos), se exigirá las distancias mínimas siguientes: 2. Siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) desde la proyección horizontal de las subestaciones eléctricas o transformadores eléctricos aéreos hacia donde se puedan producir fugas de combustible. Las medidas serán tomadas al surtidor o dispensador, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas. CUMPLE? SI NO N.A.
54 Respuesta - Si existe una distancia mínima de siete metros con sesenta centímetros (7.60 m) desde la proyección horizontal de las subestaciones eléctricas o transformadores elétricos aéreos más cercanos a los surtidores o dispensadores, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas, marque SI. - Si no existe una distancia mínima de siete metros con sesenta centímetros (7.60 m) desde la proyección horizontal de las subestaciones eléctricas o transformadores elétricos aéreos más cercanos a los surtidores o dispensadores, conexiones de entrada de los tanques o ventilaciones más cercanas, marque NO.
55 LAS ESTACIONES Y SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS SE UBICARÁN A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 7.6 M DE LOS PUNTOS DE EMANACIÓN DE GASES (**) PARA SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS AÉREAS LA DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS DE EMANACIÓN DE GASES Y LA SUB ESTACIÓN SE MIDE EN LA PROYECCIÓN HORIZONTAL (SOBRE EL TERRENO) DISTANCIA MÍNIMA 7.6 METROS (**) DISTANCIA MÍNIMA 7.6 METROS (**) TUBOS DE VENTILACIÓN BOCAS DE LLENADO SURTIDORES DISTANCIA MÍNIMA 7.6 METROS (**) SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA AÉREA DISTANCIA MÍNIMA 7.6 METROS (**) PROYECCIÓN HORIZONTAL (**) TUBERÍA DE MEDICIÓN DEL TANQUE
56 1.23 Si el establecimiento está ubicado en carretera, únicamente se tiene acceso a la carretera mediante dos pistas de servicio independientes de la vía principal con una longitud mínima de 25 m? Base Legal Numeral 2 del artículo 13º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Los establecimientos ubicados en carretera sólo podrán tener acceso a la carretera, mediante dos pistas de servicio independientes de la vía principal y cuya longitud mínima será de 25 metros. Respuesta - Si el establecimiento únicamente tiene acceso a la carretera mediante dos pistas de servicio independientes de la vía principal con una longitud mínima de 25 m, marque SI. - Si el establecimiento no tiene acceso a la carretera mediante dos pistas de servicio independientes de la vía principal con una longitud mínima de 25 m o cuenta con pistas de servicio adicional para el acceso a la carretera, marque NO. - Si el establecimiento no está ubicado en carretera, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
57 LOS ESTABLECIMIENTOS CARRETEROS TENDRÁN ACCESO A LA CARRETERA, MEDIANTE DOS PISTAS DE SERVICIO INDEPENDIENTES DE LA VÍA PRINCIPAL Y CUYA LONGITUD MÍNIMA SERÁ DE 25 METROS MARKET ISLA 2 ISLA 1 25 m PISTA DE SERVICIO (SALIDA) 25 m PISTA DE SERVICIO (ENTRADA) LIMITE DE PROPIEDAD BERMA LATERAL 25 m. PISTA DE ACELERACIÓN ISLA DE SEGURIDAD BERMA LATERAL LIMITE DE PROPIEDAD BERMA CENTRAL BERMA LATERAL PISTA DE SERVICIO (SALIDA) PISTA DE SERVICIO (ENTRADA)
58 1.24 Si el establecimiento está ubicado en carretera, las pistas de servicio se unen con las vías de tránsito mediante vías de desaceleración y aceleración (entrada y salida) con una longitud mínima de veinticinco metros (25 m) cada una? Base Legal Numeral 3 del artículo 13º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Las referidas pistas de servicio se unirán con las vías de tránsito, mediante vías de desaceleración y aceleración (entrada y salida) que tendrán una longitud mínima, cada una de veinticinco metros (25 m). Respuesta - Si en el establecimiento las pistas de servicio se unen con las vías de tránsito mediante vías de desaceleración y aceleración (entrada y salida) con una longitud mínima de veinticinco metros (25 m) cada una, marque SI. - Si el establecimiento las pistas de servicio no se unen con las vías de tránsito mediante vías de desaceleración y aceleración (entrada y salida) con una longitud mínima de veinticinco metros (25 m) cada una, marque NO. - Si el establecimiento no está ubicado en carretera, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
59 LAS PISTAS DE SERVICIO SE UNEN CON LAS VÍAS DE TRÁNSITO MEDIANTE VÍAS DE DESACELERACIÓN Y ACELERACIÓN (ENTRADA Y SALIDA) CON UNA LONGITUD MÍNIMA DE VEINTICINCO METROS (25 M) CADA UNA MARKET ISLA 2 ISLA 1 25 m PISTA DE SERVICIO (SALIDA) 25 m PISTA DE SERVICIO (ENTRADA) LIMITE DE PROPIEDAD BERMA LATERAL 25 m. PISTA DE ACELERACIÓN ISLA DE SEGURIDAD BERMA LATERAL LIMITE DE PROPIEDAD BERMA CENTRAL BERMA LATERAL
60 1.25 Si el establecimiento está ubicado en carretera, está delimitada claramente la isla de seguridad? Base Legal Numeral 4 del artículo 13º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Deberá limitarse claramente la isla de seguridad formada por la carretera y las pistas de servicio a fin de que el tránsito vehicular quede canalizado y solo se pueda utilizar, tanto para su ingreso o salida, a las pistas de servicio. Respuesta - Si la isla de seguridad formada por la carretera y las pistas de servicio está claramente delimitada, marque SI. - Si la isla de seguridad formada por la carretera y las pistas de servicio no está claramente delimitada, marque NO. - Si el establecimiento no está ubicado en carretera, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
61 LAS PISTAS DE SERVICIO SE UNEN CON LAS VÍAS DE TRÁNSITO MEDIANTE VÍAS DE DESACELERACIÓN Y ACELERACIÓN (ENTRADA Y SALIDA) CON UNA LONGITUD MÍNIMA DE VEINTICINCO METROS (25 M) CADA UNA MARKET ISLA 2 ISLA 1 25 m PISTA DE SERVICIO (SALIDA) 25 m PISTA DE SERVICIO (ENTRADA) LIMITE DE PROPIEDAD BERMA LATERAL 25 m. PISTA DE ACELERACIÓN ISLA DE SEGURIDAD BERMA LATERAL LIMITE DE PROPIEDAD BERMA CENTRAL BERMA LATERAL
62 1.26 Si el establecimiento está ubicado en carretera, los surtidores y/o dispensadores se ubican a una distancia mínima de 20 m del eje de la superficie de la rodadura de la carretera adyacente? Base Legal Numeral 1 del artículo 13º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Los surtidores y/o dispensadores se ubicarán a una distancia mínima de 20 m del eje de la superficie de la rodadura de la carretera, adyacente a la zona en que se proyecta ubicar el establecimiento. Respuesta - Si los surtidores y/o dispensadores están ubicados a una distancia mayor o igual a 20 m del eje de la superficie de la rodadura de la carretera adyacente, marque SI. - Si los surtidores y/o dispensadores se ubican a una distancia menor de 20 m del eje de la superficie de la rodadura de la carretera adyacente, marque NO. - Si el establecimiento no está ubicado en carretera, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
63 LOS SURTIDORES Y/O DISPENSADORES SE UBICARÁN A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 20 METROS DEL EJE DEL CARRIL ADYACENTE AL ESTABLECIMIENTO MARKET ISLA 2 ISLA 1 25 m PISTA DE SERVICIO (SALIDA) 20 METROS 20 METROS 25 m PISTA DE SERVICIO (ENTRADA) LIMITE DE PROPIEDAD BERMA LATERAL 25 m. PISTA DE ACELERACIÓN BERMA LATERAL ISLA DE SEGURIDAD LIMITE DE PROPIEDAD 25 m. PISTA DE DESACELERACIÓN EJE DE LA PISTA BERMA CENTRAL BERMA LATERAL EJE DE LA PISTA 20 M MÍNIMO BERMA
64 1.27 Si el establecimiento está ubicado en carretera, las construcciones e instalaciones se ubican a una distancia mínima de 25 metros del eje de la vía de tránsito? Base Legal Numeral 5 del artículo 14º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Las construcciones e instalaciones se ubicarán a una distancia mínima de 25 metros del eje de la vía de tránsito. Respuesta - Si las construcciones e instalaciones se ubican a una distancia mayor o igual a 25 metros del eje de la vía de tránsito, marque SI. - Si las construcciones e instalaciones se ubican a una distancia menor a 25 metros del eje de la vía de tránsito, marque NO. - Si el establecimiento no está ubicado en carretera, marque N.A. CUMPLE? SI NO N.A.
65 LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SE UBICARÁN A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 25 METROS DEL EJE DEL CARRIL ADYACENTE AL ESTABLECIMIENTO MARKET ISLA 2 ISLA 1 25 m PISTA DE SERVICIO (SALIDA) 20 METROS 25 METROS 20 METROS 25 m PISTA DE SERVICIO (ENTRADA) LIMITE DE PROPIEDAD BERMA LATERAL 25 m. PISTA DE ACELERACIÓN BERMA LATERAL ISLA DE SEGURIDAD LIMITE DE PROPIEDAD 25 m. PISTA DE DESACELERACIÓN EJE DE LA PISTA BERMA CENTRAL BERMA LATERAL EJE DE LA PISTA 25 METROS MÍNIMO BERMA
66 1.28 El establecimiento cuenta con sólo una entrada y/o una salida sobre la misma calle? Base Legal Artículo 20º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Toda Estación de Servicio o Puesto de Venta de Combustibles (Grifos) no podrá tener sobre la misma calle más de una entrada y una salida. Respuesta - Si el establecimiento cuenta con sólo una entrada y/o una salida sobre la misma calle, marque SI. - Si el establecimiento cuenta con más de una entrada y/o una salida sobre la misma calle, marque NO. CUMPLE? SI NO N.A.
67 LOS ESTABLECIMIENTOS NO PODRÁN TENER SOBRE LA MISMA CALLE MÁS DE UNA ENTRADA Y UNA SALIDA Mini Market GRÁFICA DONDE SE MUESRTA UNA ENTRADA Y UNA SALIDA POR LA MISMA CALLE ISLA SALIDA ENTRADA VEREDA 45º metros VEREDA 6-8 metros 45º VEREDA PISTA PISTA VISTA DONDE SE APRECIA UNA ENTRADA Y UNA SALIDA POR LA MISMA CALLE SALIDA ENTRADA
68 2. DATOS DE PREVENCIÓN
69 2.1 Ha realizado el mantenimiento de las instalaciones eléctricas por lo menos una vez en el último año? Fecha del último mantenimiento (dd/mm/aa): Fecha del próximo mantenimiento (dd/mm/aa): Base Legal Artículo 43º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Las instalaciones eléctricas deberán revisarse por lo menos una vez al año a fin de comprobar el estado de los conductores y su aislación. Respuesta - Si ha efectuado el mantenimiento de todas las instalaciones eléctricas en los últimos 365 días calendario, marcar SI. - Si no ha efectuado el mantenimiento total de las instalaciones eléctricas en los últimos 365 días calendario, marcar NO. CUMPLE? SI NO N.A.
70 INSTALACIONES ELECTRICAS INADECUADAS
SUPERVISIONES EN ACTIVIDADES HIDROCARBUROS LIQUIDOS EN LA UNIDAD DE REGISTROS Y OPERACIONES COMERCIALES. Ing. Antero Ganoza Ydiaquez
SUPERVISIONES EN ACTIVIDADES HIDROCARBUROS LIQUIDOS EN LA UNIDAD DE REGISTROS Y OPERACIONES COMERCIALES Ing. Antero Ganoza Ydiaquez DEFINICIONES (D.S 032-2002-EM GLOSARIO, SIGLAS Y ABREVIATURAS DEL SUBSECTOR
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS (PDJ) CUESTIONARIO DE GRIFOS FLOTANTES
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS (PDJ) CUESTIONARIO DE GRIFOS FLOTANTES TABLA DE ESTACIONES DE GRIFOS FLOTANTES Tabla 1: Definiciones MEM DGH Registro DGH ITF EIA PAMA EIAP EIA-sd Ministerio de Energía
1. Distancias de Seguridad (Locales Públicos, Líneas eléctricas aéreas, etc.). 2. Instalaciones Eléctricas (Áreas peligrosas, interruptores de
SEGURIDAD EN GRIFOS, ESTACIONES DE SERVICIOS y GASOCENTROS EXPOSITOR: ING. Luis Chávez Yamunaqué Supervisor Regional de Hidrocarburos Noviembre 2011 1 CONTENIDO: 1. Distancias de Seguridad (Locales Públicos,
Participación de la DREM-PUNO en Actividades de Hidrocarburos
Participación de la DREM-PUNO en Actividades de Hidrocarburos Dirección Regional de Energía y Minas - Puno PUNO, Diciembre del 2011 COMPETENCIAS DE LA DREM-PUNO HIDROCARBUROS Evaluar y aprobar estudios
CAPITULO III DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES CUADRO 2
CAPITULO III DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES Artículo 19. La capacidad de almacenamiento vendrá dada por las necesidades previstas en el estudio de
ANEXO REGISTRO DE INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
ANEXO REGISTRO DE INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Artículo 1º.- Objetivo El objetivo del presente procedimiento es establecer los lineamientos para el registro de información de los movimientos de
ORDENANZA Nº 997. Para los fines de la presente Ordenanza, se aplicarán las siguientes definiciones:
Aprueban Parámetros Mínimos para Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular, Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor - Gasocentro y Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos
SUPREMO N 029-2007-EM
Modifican el Reglamento de Establecimientos de Venta de GLP para Uso Automotor - Gasocentros y el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos DECRETO SUPREMO N 029-2007-EM EL PRESIDENTE
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN N 107-2014-OS/GG
Lima, 19 de agosto del 2014 VISTO: El Memorando N GFHL/DPD-1729-2014 de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos. CONSIDERANDO: Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo N 223-2012-OS/CD,
Av. José Olaya 292 Chorrillos www.ecoconsultperu.com Teléfonos 2516991 / 2666283 - Nextel 816*3187 - RPC 989120666 / 989120627
Av. José Olaya 292 Chorrillos www.ecoconsultperu.com Teléfonos 2516991 / 2666283 - Nextel 816*3187 - RPC 989120666 / 989120627 ECOCONSULT PERÚS.A.C Somos una empresa consultora que aplicando principios
Estaciones de compresión y. descompresión y unidades de. Ing. Luis Lazo Gutiérrez
Estaciones de compresión y estaciones de carga, estaciones de descompresión y unidades de trasvase Ing. Luis Lazo Gutiérrez CONSUMIDORES UBICADOS DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN POR
NORMA TÉCNICA CE.030 OBRAS ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS
NORMA TÉCNICA CE.030 OBRAS ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS CAPÍTULO I DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS 1. GENERALIDADES. El excesivo parque automotor de las ciudades viene generando problemas en el tránsito,
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN N 013-2014-OS/CD
Lima, 14 de enero de 2014 VISTO: El Memorando N GFHL-DPD-86-2014 de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos. CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo
Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos
Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos DECRETO SUPREMO Nº 030-98-EM (*) (*) De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº
2. Tipos de Supervisión 3. Comercialización de Combustibles Líquidos 4. Comercialización de Gas Licuado de Petróleo 5. Transporte de combustibles
SEGURIDAD COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GLP Julio - 2011 1 CONTENIDO: 1. Marco Normativo 2. Tipos de Supervisión 3. Comercialización de Combustibles Líquidos 4. Comercialización de
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA OSINERG Nº 048-2003-OS-C
anexos ANEXO 1: Resoluciones Directivas relacionadas con el SCOP Aprueban Sistema de Control de Órdenes de Pedido al cual están sujetos los Distribuidores Mayoristas, Minoristas y Consumidores Directos
ANEXO Nº 2 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS DE OSINERGMIN
ANEXO Nº 2 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS DE OSINERGMIN IH01 INSCRIPCIÓN DE DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS (por cada planta
ANEXO 2.1.A OSINERGMIN N 245 2013 0S/CD. Alcance: Gratuito 30 días hábiles 1. - Copia simple del. Para persona jurídica: con competente, donde
OSINERGMIN N 245 2013 0S/CD ANEXO C 2.1.A REQUISITOS PARA SOLICITAR INFORME TÉCNICO FAVORABLE PARA INSTALACIÓNOMODIFICACIÓNN DE: PLANTAS DE LUBRICANTES, PLANTAS DE ABASTECIMIENTO, PLANTAS ENVASADORAS Y
01 JUEGO COMPLETO: Gerencia de Medio Ambiente y Obras Publicas VENTANILLA Nº NOMBRE DEL OPERADOR DATOS DEL OPERADOR ------14------ OBSERVACIONES:
PROCEDIMIENTO 1.a: AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO 1. Carta del operador del servicio solicitando autorización. 2. Pago por derecho de trámite. 3. Copia de la resolución emitida por
Aprueban los Límites Máximos Permisibles para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las Actividades del Sub Sector Hidrocarburos
Aprueban los Límites Máximos Permisibles para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las Actividades del Sub Sector Hidrocarburos DECRETO SUPREMO Nº 014-2010-MINAM014-2010-MINAM EL PRESIDENTE DE LA
MANUAL DEL USO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ÓRDENES DE PEDIDO A TRAVES DE INTERNET
. MANUAL DE USUARIO MANUAL DEL USO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ÓRDENES DE PEDIDO A TRAVES DE INTERNET DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PÚBLICO Y CONSUMIDORES DIRECTOS 2010 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN...
Aprueban el Reglamento de la Ley N 29969, Ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del gas natural DECRETO SUPREMO Nº 018-2013-EM
Aprueban el Reglamento de la Ley N 29969, Ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del gas natural DECRETO SUPREMO Nº 018-2013-EM EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante
ANEXO I PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DE EMERGENCIAS EN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS. TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
OSINERGMIN N 169-2011-0S/CD ANEXO I PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DE EMERGENCIAS EN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS. Artículo 1.- Objetivo TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES La presente
Reglamento de establecimientos de gas licuado de petróleo para uso automotorgasocentros DECRETO SUPREMO N 019-97-EM
Reglamento de establecimientos de gas licuado de petróleo para uso automotorgasocentros DECRETO SUPREMO N 019-97-EM EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que, el Artículo 76 de la Ley N 26221, Ley
REV. 0 NORMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS EDICIÓN 1 CONTRATADAS POR ANCAP FECHA: 5.10.2009
SECCIÓN 1 ÍNDICE PÁG.: 1/1 1. INDICE 2. ACTUALIZACIÓN 3. DISTRIBUCIÓN 4. OBJETO Y ALCANCE 5. CONDICIONES GENERALES 6. NORMATIVA LEGAL APLICABLE 7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 8. GESTIÓN DE RESIDUOS
RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL GASOHOL EN ESTACIONES DE SERVICIO Y GRIFOS. Antes de recibir el Gasohol
RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL GASOHOL EN ESTACIONES DE SERVICIO Y GRIFOS Antes de recibir el Gasohol Con el fin de asegurar que los tanques subterráneos instalados en las estaciones de servicio estén
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE PARA ESTACIONES DE SERVICIO, GRIFOS. Gerencia de Urbanismo Arq. Carlos Mendoza Oliden
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA ESTACIONES DE SERVICIO, GRIFOS YLOCALES DE VENTA NADE GLP Gerencia de Urbanismo Arq. Carlos Mendoza Oliden Ley Orgánica de Municipalidades
REPÚBLICA DOMINICANA Ministerio de Industria y Comercio "Año de la Superación del Analfabetismo" EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION NOje2 O 1 REPÚBLICA DOMINICANA EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSIDERANDO: Que es atribución del, regular y supervisar las actividades de importación, distribución, transporte y expendio
Informalidad, control de medición de cantidad y calidad de combustibles
Informalidad, control de medición de cantidad y calidad de combustibles 1 Foro Regional Seguridad en Estaciones de Servicios, Grifos y Locales de Venta de GLP en la Región Piura Piura 22 de Junio de 2010
EMPRESAS INSTALADORAS Y/O MANTENEDORAS EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE GAS.
Página 1 de 5 Empresas instaladoras y/o mantenedoras EMPRESAS INSTALADORAS Y/O MANTENEDORAS EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE GAS. Empresa instaladora habilitada en instalaciones de gas: También conocida
Que, la cercanía de dos establecimientos similares más que duplicar dicho riesgo lo potencia o multiplica.
Corresponde al Expediente Nº 8895/01-765/02. - VISTO: El expediente Nº 8895/01 y los decretos Nº 1857/01 y 547/02, y CONSIDERANDO: Que, tal como se expresara oportunamente, la Secretaria de Protección
Normas que regulan las Áreas Clasificadas a Pruebas de Explosión y Atmósferas Peligrosas.
Normas que regulan las Áreas Clasificadas a Pruebas de Explosión y Atmósferas Peligrosas. Hola Estimado Amigo(a)! Desde Fermaelec te entregamos hoy una información valiosa desde el punto de vista eléctrico,
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD EN EL ACCESO Y DESPACHO DEL GNV
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD EN EL ACCESO Y DESPACHO DEL GNV Febrero 2012 Ing. Luis Lazo Gutiérrez PARA QUÉ UTILIZAMOS LA SEÑALIZACIÓN? Para hacer comprender mediante señales de seguridad y en forma rápida:
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN O REPARACIÓN DE SERVICIOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN O REPARACIÓN DE SERVICIOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN O REPARACIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE Normas Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (Acometidas) GUATEMALA, C. A. Página 1/39 Resolución CNEE-61-2004 CONTENIDO ANEXO I, NORMAS PARTICULARES DE EMPRESA
DIRECTIVA Nº 006-2014-MPP QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES
DIRECTIVA Nº 006-2014-MPP QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES I. OBJETIVO: Establecer las normas que regulan el Uso,
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL ÍNDICE Prescripción 1. Prescripción 2. Prescripción 3. Prescripción
MANUAL DE IMAGEN PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
MANUAL DE IMAGEN PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES AV. DE LA CONVENCIÓN PTE. No. 1626 FRACC. LA CONCORDIA AGUASCALIENTES, AGS. TELS. 01 (449) 914-60 - 24 01 (449)
MANUAL DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS
MANUAL DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS I.- DE LAS POLIZAS DE SEGURO: 1.- La Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual es equivalente a la Póliza de Responsabilidad Civil General, de ser así en las
CAPITULO I Disposiciones Fundamentales
Resolución 241 Normas para la construcción, modificación, ampliación, destrucción o desmantelamiento de establecimientos, instalaciones o equipos destinados a la explotación del Mercado Interno de los
Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos DECRETO SUPREMO Nº 032-2002-EM
Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos DECRETO SUPREMO Nº 032-2002-EM Publicado en el Diario El Peruano el 23/10/2002 Modificaciones 1. Decreto Supremo N 005-2003-EM, publicado el
Nº 0--MINAET LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES CONSIDERANDO:
Nº 0--MINAET LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES En ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 140, inciso 3) y 18) y el artículo 146 de
ANEXO Nº 1.11 1.1. Alcance: hidrocarburos Derecho de trámite: Gratuito Plazo para resolver: 30 días hábiles 1 (GFGN)
RESOLUCIÓNDECONSEJODIRECTIVO ORGANISMOSUPERVISORDELAINVERSIÓNENENERGÍAYMINERÍA OSINERGMINN 24520130S/CD ANEXO Nº 1.11 ANEXOA REQUISITOSPARASOLICITAR MODIFICACIÓNDEDATOS,SUSPENSIÓN,CANCELACIÓNOHABILITACIÓNDELA
CONSERVACIÓN DE ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECÁNICAS Y RAMPAS MOVILES.
CONSERVACIÓN DE ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECÁNICAS Y RAMPAS MOVILES. VISTO: La necesidad de dictar una reglamentación para la conservación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, rampas
Aspectos Generales de Regulación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
Aspectos Generales de Regulación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo Normas aplicables - Decisión 584, Instrumento Andino de SST Ley No. 29783, Ley de SST - Reglamento de la Ley de SST, Decreto Supremo
MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES PROPOSITO Y APLICACION El proyecto ALMA ha adoptado una Política Ambiental cuyo objetivo es permitir el desarrollo de sus actividades científicas, compatibilizándolas con
EXP. ABG. VIOLETA REYNA LOPEZ Especialista Legal en Derecho de Vía Provias Nacional
EXP. ABG. VIOLETA REYNA LOPEZ Especialista Legal en Derecho de Vía Provias Nacional DERECHO DE VIA DE LAS CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL Definición de Derecho de Vía Competencia Condiciones de uso
2.3.1 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
2.3.1 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Legislación Ámbito de Aplicación Exclusión Instalaciones Existentes Inspecciones Instrucciones Técnicas ITC MIE APQ 1: "Almacenamiento de líquidos inflamables
Norma ORDENANZA N 49308 BM 20.086 con fecha 26 de julio de 1995 Gestión JORGE DOMÍNGUEZ EmisorCONCEJO DELIBERANTE Dependencia Título Firmantes PICO-CLIENTI Fecha de sanción 22 de junio de 1995 CopeteCREA
Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos LEY Nº 28256
Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos LEY Nº 28256 EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY
USOS Y VENTAJAS DEL GAS NATURAL
REPÚBLICA DEL PERÚ USOS Y VENTAJAS DEL GAS NATURAL EN EL SECTOR RESIDENCIAL COMERCIAL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS INDICE N PAG. INTRODUCCIÓN... 2 QUÉ ES EL GAS NATURAL?...
CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO RELATIVOS AL GAS PARA USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO RELATIVOS AL GAS PARA USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL OBJETO El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones que rigen el suministro y prestación del servicio
Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
1 EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE O R D E N A N Z A Texto ordenado por artículo 5º de la Ordenanza Nº 11129 del 11/11/04 Art. 1º: Autorízase
CONTRATO DE SUMINISTRO PROVISORIOS DE ENERGIA ELECTRICA
SECCION I: CONTRATO Y PAGO DEL EMPALME Oficina: Fecha Recep: / / Fecha Pago: / / NIS: N Factibilidad: OS: Fecha Fact: / N Folio Anexo TE1: RUT Instalador: / N RUTA: Código Verificación: Fecha Anexo TE1:
MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL EN EL PERÚ
III CONGRESO NACIONAL DE FISCALES AMBIENTALES EN AYACUCHO MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL EN EL PERÚ Ing. Máximo Cárdenas Arbieto Junio 2013 TABLA DE CONTENIDO I. Introducción II. Generalidades Cadena de
CONSEJO DE DIRECTORES DE ZONA DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA REPUBLICA DE PANAMA RESOLUCION NO.CDZ-003/99 (DEL 11 DE FEBRERO DE 1999)
CONSEJO DE DIRECTORES DE ZONA DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA REPUBLICA DE PANAMA RESOLUCION NO.CDZ-003/99 (DEL 11 DE FEBRERO DE 1999) Por la cual se aclara la Resolución No. CDZ-1O/98 del 9 de Mayo de
COLEGIO SALESIANO DE IQUIQUE REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS Y/O CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DS Nº76
COLEGIO SALESIANO DE IQUIQUE REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS Y/O CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DS Nº76 1 ÍNDICE INTRODUCCIÓN. 4 OBJETIVOS APLICABIIDAD DEFINICIONES BÁSICAS. 5 Accidente del Trabajo Accidente
I. PRESENTACION DE SOLICITUD DEL PERMISO (Articulo primero Numeral 1) SI NO
ANEXO LISTA DE CHEQUEO / RESOLUCION 0063 ITEM 1 I. PRESENTACION DE SOLICITUD DEL PERMISO (Articulo primero Numeral 1) DOCUMENTO Certificado de existencia y representación legal, si se trata de persona
INVITACIÓN A COTIZAR No.2011-1390 Fecha: 11/08/2011
INVITACIÓN A COTIZAR No.2011-1390 Fecha: 11/08/2011 1. Objeto de la contratación La FUNDACIÓN EPM requiere contratar el servicio de una persona jurídica en Salud Ocupacional para realizar e implementar
ANEXO I MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS
ANEXO I MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE TRANSPORTISTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. Nombre de la Persona Natural
Consideraciones previas Es necesario definir en éste u otra reglamentación la relación entre la distribuidora, la empresa transportista y el estado, referente a la fiscalización de los volúmenes y calidad
AÑO 2014. - Instalaciones de canalizaciones, tuberías y cables. - Arquetas y tanques o depósitos de combustibles y otros líquidos o gases
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VIAS PUBLICAS CON RIELES, POSTES, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCION O DE REGISTRO,
Mediante un supervisor de obra se disponen las medidas de seguridad y le indican que las debe implantar en la obra
CAPÍTULO 4. MEDIDAS DE SEGURIDAD 4.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD Toda construcción para que sea exitosa durante su ejecución, debe contar con una logística adecuada, Como es sabido por todas las personas que
PLAN DE ECOEFICIENCIA 2010 OSIPTEL
PLAN DE ECOEFICIENCIA 2010 OSIPTEL 1. Objetivo Fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los recursos de energía, papel, agua y recursos logísticos que genere un ahorro importante al Estado, además
REGLAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. CABO CORRIENTES. JAL.
REGLAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. CABO CORRIENTES. JAL. TITULO TERCERO Vía Publica. CAPITULO I. DEFINICIONES Y GENERALIDADES. ARTICULO 1.- Se declara de interés público y social la regulación y control
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL COMPONENTE NACIONAL DE LA INVERSIÓN CONVOCATORIA DE UTE K41938
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL COMPONENTE NACIONAL DE LA INVERSIÓN CONVOCATORIA DE UTE K41938 REFERENTE AL DECRETO 159/011 I) COMPONENTE NACIONAL DE LA INVERSIÓN. El componente nacional de la inversión,
Consecuencias Jurídicas penales por. Dr: Octavio Ramos Pacompia
Consecuencias Jurídicas penales por la comercialización informal de combustibles líquidos y GLP Dr: Octavio Ramos Pacompia Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía de Prevención del Delito Tambopata Realizar
Reglamento para el Control y Revisión Técnica de las emisiones de gases contaminantes producidas por Vehículos Automotores
- Reglamento para el Control y Revisión Técnica de las emisiones de gases contaminantes producidas por Vehículos Automotores Nº 28280 MOPT-MINAE-S Nº Gaceta: 236 del: 06/12/1999 Alcance: 97A (Nota: De
Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético LEY Nº 29852
Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético Concordancias: LEY Nº 29852 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13/04/2012 1. D.S. Nº
BIEN: Es toda cosa susceptible de apropiación, disposición, transformación, intercambio y que presta una función dentro de la Empresa.
1. OBJETIVO Establecer los criterios que, en materia de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, han de tenerse presentes al momento de seleccionar proveedores y de evaluar su Gestión.
Los textos legales reproducidos, son una versión no oficial. REGLAMENTO GENERAL DE TRANSPORTE DE GANADO BOVINO Y DE CARNES
Los textos legales reproducidos, son una versión no oficial. REGLAMENTO GENERAL DE TRANSPORTE DE GANADO BOVINO Y DE CARNES (Decreto Supremo Nº 240, publicado en el Diario Oficial del 26 de octubre de 1993,
No se reconocerá ningún sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras.
NORMATIVIDAD ASOCIADA: NEGC 107.2, 200, 202,1300. GENERALIDADES: Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones necesarias para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas,
Preparado Revisado Aprobado Sr. Juan Carlos Reyes Bustamante Sra. María Olga Pezoa Fecha: 01/01/2014 Fecha: 01/01/2014 Fecha: 01/01/2014
Página 1 de 5 Preparado Revisado Aprobado Sr. Juan Carlos Reyes Bustamante Sra. María Olga Pezoa Sr. Osvaldo Godoy Quiroz Fecha: 01/01/2014 Fecha: 01/01/2014 Fecha: 01/01/2014 1.- Objetivo: Garantizar
APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y OTROS PRODUCTOS DERIVADO DE LOS HIDROCARBUROS DECRETO SUPREMO N 045-2001-EM
APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y OTROS PRODUCTOS DERIVADO DE LOS HIDROCARBUROS DECRETO SUPREMO N 045-2001-EM EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que, el Artículo
ORDENANZA GENERAL NÚMERO 6. REGULADORA DE LA LIMPIEZA VIARIA Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Excmo. Ayuntamiento de Arriate (Málaga) ORDENANZA GENERAL NÚMERO 6. REGULADORA DE LA LIMPIEZA VIARIA Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. Artículo 1. Objeto. TITULO I. CONDICIONES GENERALES. La presente
Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PDF. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:
Aprueban norma para la inspección periódica de hermeticidad de tanques y tuberías enterrados que almacenan combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos DECRETO SUPREMO Nº 064
Sección 4.ª. Disposiciones sobre estacionamientos y aparcamientos
2. Los ayuntamientos y, en su caso, la Corporación Metropolitana adoptarán, dentro de su competencia, las medidas precisas para asegurar las condiciones ambientales y la adecuación final del suelo a l-a
La entrada en vigor de dicho Reglamento supuso por tanto un avance cualitativo
ORDEN SOBRE CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES, Y EN PARTICULAR, REQUISITOS ADICIONALES SOBRE LA INSTALACIÓN DE APARATOS DE CALEFACCIÓN,
PODER LEGISLATIVO LEY 294/93 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PODER LEGISLATIVO LEY 294/93 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Articulo Nº 1: Declárese Obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se entenderá por Impacto Ambiental, a los efectos legales, toda modificación
APRUEBAN GLOSARIO, SIGLAS Y ABREVIATURAS DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS DECRETO SUPREMO N 032-2002-EM
APRUEBAN GLOSARIO, SIGLAS Y ABREVIATURAS DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS DECRETO SUPREMO N 032-2002-EM PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley
ANEXO N 3 SISTEMA DE COMPRESION DEL GNV
ANEXO N 3 SISTEMA DE COMPRESION DEL GNV 1. Alcance Estas normas regirán para todas las empresas que hayan cumplido con los requisitos de inscripción y homologación de sus equipos de compresión ante las
El incremento de los contenedores instalados en la vía pública, y CONSIDERANDO:
40/00 Normas reguladoras sobre Características y uso de Contenedores VISTO: El incremento de los contenedores instalados en la vía pública, y CONSIDERANDO: Que es necesario establecer normas que regulen
DESPLAZAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE DIRECCION Y METODO DE ENSAYO DE COLISION CONTRA BARRERAS
MERCOSUR/GMC/RES. Nº 34/94 DESPLAZAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE DIRECCION Y METODO DE ENSAYO DE COLISION CONTRA BARRERAS VISTO :El Art. 13 del Tratado de Asunción, el Art. 10 de la Decisión Nº 4/91
Y TENIENDO PRESENTE : lo dispuesto por los artículos 9º, letra b) y 781' y siguientes del Código Sanitario, dicto la siguiente. R E S 0 L U C 1 ó N
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SERVICIO NACIONAL DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD SUBDEPTO. PROTECCIÓN SALUD SECCIÓN HIGUENE AMBIENTAL ING. DVJ/BAF/JBV/mma 11.10.76 NORMAS SOBRE ELIMINACIÓN DE BASURAS