Source: http://docplayer.fi/58417957-Palopelti-ffd-ja-ffr-asennus-kaytto-ja-huolto-ohje-kesakuu-2004-poistunut-tuote.html
Timestamp: 2018-10-20 09:13:08+00:00
Document Index: 14237523

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Palopelti FFD ja FFR Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kesäkuu 2004 POISTUNUT TUOTE - PDF
Download "Palopelti FFD ja FFR Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kesäkuu 2004 POISTUNUT TUOTE"
1 Palopelti FFD ja FFR Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kesäkuu 2004
2 Sisällysluettelo Käyttö ja huolto... 3 Eri asennusvaihtoehtojen ohjeet Palopelti FFD, EI-luokitus Asennus suuriin rakennusosiin (seinät ja välipohjat), joiden materiaalina on betoni, kevytbetoni tai tiili. Paloluokka EI 60 / EI Asennus rakennusosiin, joiden materiaalina on kipsi tai vastaava. Kipsiosien paloluokka EI Palopelti FFR, EI-luokitus Asennus suuriin rakennusosiin (seinät ja välipohjat), joiden materiaalina on betoni, kevytbetoni tai tiili. Paloluokka EI 60 / EI Asennus rakennusosiin, joiden materiaalina on kipsi tai vastaava. Kipsiosien paloluokka EI
3 Palopeltien FFD ja FFR käyttö ja huolto Käyttö Tekniset tiedot ja toiminta, ks. erillinen tuote-esite. Käytettäessä palopeltiä estämään palon ja palokaasujen leviäminen se sulkeutuu, kun kanavistoon tai muuhun sopivaan paikkaan sijoitettu savunilmaisin havaitsee palokaasua. Palopelti on myös yhteydessö Fläkt Woodsin valmistamaan ohjaus- ja valvontajärjestelmään FICO tai vastaavaan. Tämä järjestelmä suorittaa palopellin automaattisen toimintatestin vähintään kerran 48 tunnissa, jolloin mahdolliset viat huomataan välittömästi. Yksittäisissä arkistotiloissa tai vastaavissa olevien palopeltien, joiden maksimi koko on 200 x 200 mm, automaattinen toimintatesti voidaan korvata manuaalisella itsetestauksella. Testaus on kirjattava muistiin ja suoritettava säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa. Manuaalinen toimintatesti Tarvittaessa manuaalinen toimintatesti voidaan suorittaa siten, että keskeisesti sijoitettu yksikkö esim. ohjausyksikkö FCU sulkee palopellit pakkotoimisesti. Tämä tapahtuu katkaisemalla toimilaitteen jännitteensyöttö, jolloin pelti sulkeutuu toimilaitteen jousien avulla. Mikäli toimintatestiä ei voida suorittaa keskitetysti, toimilaitteen jännitteensyöttö voidaan katkaista paikallisesti palopellin liitännässä. Mikäli palopellin toimilaitteessa on lämpöilmaisin ja testikytkin, jännitteensyöttö katkaistaan painamalla testikytkintä, kunnes pelti sulkeutuu. HUOM! Valvontajärjestelmän FICO ollessa käytössä toimilaitteen paikallinen jännitteenkatkaisu katsotaan pellin toimintahäiriöksi. Tällöin myös kaikki muut samaan ohjausyksikköön liitetyt pellit sulkeutuvat. Jopa lukitut puhaltimet pysähtyvät. Tila on tämän jälkeen kuitattava valopaneelin reset-painikkeella. Valvontajärjestelmän FICO sähkökatkoksen yhteydessä ohjausyksikkö FCU käynnistyy automaattisesti ilman että tilaa tarvitsee kuitata katkoksen jälkeen. Huolto Suorita seuraavat toimenpiteet määräaikaisen huollon tai mahdollisen vian yhteydessä: Tarkista, ettei palopellin vaippa ole vaurioitunut eikä mikään haittaa sulkupellin liikettä. Tarkista toimilaitteen kiinnitys palopellin vaippaan ja akseliin. Tarkista, että sulkupelti ja tiivisteet ovat ehjiä. Tarkista, että palopelti on täysin auki normaalitilassaan eli kun toimilaitteen jännitteensyöttö on kytketty. Tarkista, että palopelti sulkeutuu ja avautuu esteettömästi, kun toimilaitteen jännitteensyöttö katkaistaan. VAROITUS! Älä koskaan työnnä käsiäsi pellin sisään sen aukeutuessa. Puristumisvaara! Puhdistus Puhdista palopelti pölynimurilla, jotta keraaminen materiaali ei vaurioituisi kosketuksesta. Vältä kemiallisia puhdistusaineita. Varaosat: Toimilaite, ks. tyyppimerkintä toimilaitteesta. 3 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
4 Palopelti FFD, EI-luokitus Asennus 1. Asennus rakennusosiin (seinät tai välipohjat), joiden materiaalina on betoni, kevytbetoni tai tiili. Paloluokka EI 60/ EI 120. D1 D2 1. Rakennusosan tai välipohjan läpiviennin tulee olla taulukon 1A mukainen. aulukko o 1A Koko Vaippa Läpivienti D1 (mm) D2 (mm) mm Seinän ollessa paksumpi kuin X taulukossa 1B palopeltiin on asennettava jatko-osa (vastakkaiselle puolelle kuin pellin moottori). aulukko 1B Koko D (mm) Seinän paksuus X (mm) Käytä asennuspalana pellinn alla rakenteen sisälle jäävää palamatonta materiaalia, jolla tuote voidaan keskittää aukkoon ennen valua. 3. Läpiviennin jälkityöt ja tiivistys on tehtävä muurauslaastilla tai vastaavalla. 4. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupelti liikkuu. Puhdista pelti tarvittaessa. Peitä aukot muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin. 5. Liitä kanavat peltiin valmistajan ohjeiden mukaan. Palopellissä voi olla joko Veloduct- tai laippaliitäntä. (EN 1506) 6. Palopellin ja ilmanvaihtokanavan kiinnityksen kantavuuden on vastattava vähintään lävistetyn rakennusosan paloluokkaa (esim. R 60 lävistetyn rakennuksen paloluokan ollessa EI 60). 7. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai päätelaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen etäisyyden on oltava aina vähintään 30 mm. Isokokoisissa palopelleissä pellin ja suojaverkon väliin on asennettava jatko-osa. Jatko-osana voidaan käyttää sopivanpituista spirokanavaa. 8. Sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu sähköasentaja erillisten piirustusten ja kytkentäkaavion mukaan. HUOM! Laitoksissa, joissa samaan seinään asennetaan useita palopeltejä, peltien vaippojen välillä on oltava vapaata tilaa vähintään 400 mm. 4 Oikeudet muutoksiin ppidätetään.
5 Palopelti FFD, EI-luokitus Asennus 2. Asennus rakennusosiin, joiden materiaalina on kipsi tai vastaava. Kipsiosien paloluokka EI 60. D2 D1 Min. 100 mm Asennuslevy 1. Leikkaa kipsiseinään neliönmuotoinen aukko taulukon 2A mukaan. Kiinnitä aukon ylä- ja alareunaan vaakasuorat jäykisteet, jotka vahvistavat seinää aukon leikkaamisen jälkeen.. aulukko 2A Koko Vaippa Läpivienti D1 (mm) D2 (mm) m m x x x x x x x x x Kiinnitä asennuslevyt ( ,25 mm) palopeltiin peltiruuveilla taulukon 2B mukaan. Asennuslevyn lyhyt sivu (30 mm) kiinnitetään palopellin vaippaan. Ruuvit saavat olla enintään 16 mm pitkiä. Asennuslevyjä on saatavana lisävarusteina ja ne on tilattava erikseen. aulukko o 2B Mitat mm Mitat mm 5 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
6 Palopelti FFD, EI-luokitus 3. Aseta palopelti aukkoon siten, että sulkupelti tulee rakennusosaan. Säädä peltiä siten, että pellin akseli on täysin vaakasuorassa. Ruuvaa sen jälkeen asennuslevyt kiinni jäykisteisiin. 4. Seinän ollessa paksumpi kuin 130 mm palopeltiin on asennettava jatkeosa (vastakkaiselle puolelle kuin pellin moottori). 5. Tiivistä läpivienti tiheällä mineraalivillalla (tilavuuspaino vähintään 80 kg/m 3 ) ja kiinnitä kipsilaatat tai vastaavat jäykisteisiin toiselta puolelta. Kipsilaatan on ulotuttava vähintään 100 mm palopellin ulkoreunan ulkopuolelle. Kipsilaattojen vaatimukset: Paloluokka EI 60: 2 13 mm tavallisia kipsilaattoja 6. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupelti liikkuu. Puhdista pelti tarvittaessa. Peitä aukot muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin. 7. Liitä kanavat peltiin valmistajan ohjeiden mukaan. Palopellissä voi olla joko Veloduct- tai laippaliitäntä. (EN 1506) 8. Palopellin ja ilmanvaihtokanavan kiinnityksen kantavuuden on vastattava vähintään lävistetyn rakennusosan paloluokkaa (esim. R 60 lävistetyn rakennuksen paloluokan ollessa EI 60). 9. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai päätelaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen etäisyyden on oltava aina vähintään 30 mm. Isokokoisissa palopelleissä pellin ja suojaverkon väliin on asennettava jatko-osa. Jatko-osana voidaan käyttää sopivanpituista spirokanavaa. 10. Sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu sähköasentaja erillisten piirustusten ja kytkentäkaavion mukaan. HUOM! Laitoksissa, joissa samaan seinään asennetaan useita palopeltejä, peltien vaippojen välillä on oltava vapaata tilaa vähintään 400 mm. 6 Oikeudet muutoksiin ppidätetään.
7 Palopelti FFR, EI-luokitus Asennus 1. Asennus rakennusosiin (seinät tai välipohjat), joiden materiaalina on betoni, kevytbetoni tai tiili. Paloluokka EI 60/ EI Rakennusosan läpiviennin tulee olla taulukon 1A mukainen. aulukko o 1A Mitat Nimelliskorkeus Leveys mm Korkeus mm Leveys mm Korkeus mm Nimellisleveys Leveys mm Korkeus mm Leveys mm Korkeus mm 3. Isojen palopeltien alareuna on vahvistettu jäykistysprofiililla, jotta pelti säilyttäisi nelikulmaisen muotonsa myös seinän läpiviennin ollessa epätasainen. 4. Aseta palopelti aukkoon siten, että sulkupelti tulee rakennusosaan. Säädä peltiä siten, että pellin akseli on täysin vaakasuorassa. Käytä asennuspalana pellin alla rakenteen sisälle jäävää palamatonta materiaalia, jolla tuote voidaan keskittää aukkoon ennen valua. 5. Seinän ollessa paksumpi kuin 190 mm palopeltiin on asennettava jatkeosa (vastakkaiselle puolelle kuin pellin moottori). 6. Kiinnitä palopelti ruuveilla välipohjaan asennuslevyjen avulla (pystysuuntainen asennus). 7. Läpiviennin jälkityöt ja tiivistys on tehtävä muurauslaastilla tai vastaavalla. 8. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupelti liikkuu. Puhdista pelti tarvittaessa. Peitä aukot muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin. 9. Liitä kanavat peltiin valmistajan ohjeiden mukaan. Palopellissä voi olla joko laippa- tai listaliitäntä. 10. Palopellin ja ilmanvaihtokanavan kiinnityksen kantavuuden on vastattava vähintään lävistetyn rakennusosan paloluokkaa (esim. R 60 lävistetyn rakennuksen paloluokan ollessa EI 60). 11. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai päätelaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen etäisyyden on oltava aina vähintään 30 mm. Isokokoisissa palopelleissä pellin ja suojaverkon väliin on asennettava jatko-osa. Jatko-osana voidaan käyttää sopivanpituista spirokanavaa. 2. Asennus välipohjaan pystysuuntaan. Aloita kiinnittämällä asennuslevyt (L-profiili, ,25 mm) palopeltiin peltiruuveilla. Kiinnitä asennuslevyn lyhyt sivu (30 mm) palopellin vaippaan. Ruuvit saavat olla enintään 16 mm pitkiä. Mittaa asennuslevyjen paikka siten, että sulkupelti tulee rakennusosaan. Asennuslevyjä on saatavana lisävarusteina ja ne on tilattava erikseen. 12. Sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu sähköasentaja erillisten piirustusten ja kytkentäkaavion mukaan. HUOM! Laitoksissa, joissa samaan seinään asennetaan useita palopeltejä, peltien vaippojen välillä on oltava vapaata tilaa vähintään 400 mm. 7 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
8 Palopelti FFR, EI-luokitus Asennus 2. Asennus rakennusosiin, joiden materiaalina on kipsi tai vastaava. Kipsiosien paloluokka EI 60. aulukko 2A Mitat Nimellisleveys Min 120 mm 1. Leikkaa kipsiseinään nelikulmainen aukko taulukon 2A mukaan. Kiinnitä aukon ylä- ja alareunaan vaakasuorat jäykisteet, jotka vahvistavat seinää aukon leikkaamisen jälkeen. Nimelliskorkeus Leveys mm Korkeus mm Leveys mm Korkeus mm Leveys mm Korkeus mm Leveys mm Korkeus mm 2. Aloita kiinnittämällä asennuslevyt (L-profiili, ,25 mm) palopeltiin peltiruuveilla. Kiinnitä asennuslevyn lyhyt sivu (30 mm) palopellin vaippaan. Ruuvit saavat olla enintään 16 mm pitkiä. Mittaa asennuslevyjen paikka siten, että sulkupelti tulee rakennusosaan. Asennuslevyjä on saatavana lisävarusteina ja ne on tilattava erikseen. 8 Oikeudet muutoksiin ppidätetään.
9 Palopelti FFR, EI-luokitus 3. Isojen palopeltien alareuna on vahvistettu jäykistysprofiililla, jotta pelti säilyttäisi nelikulmaisen muotonsa myös seinän läpiviennin ollessa epätasainen. 4. Aseta palopelti aukkoon siten, että sulkupelti tulee rakennusosaan. Säädä peltiä siten, että pellin akseli on täysin vaakasuorassa. Ruuvaa sen jälkeen asennuslevyt kiinni jäykisteisiin. 5. Seinän ollessa paksumpi kuin 130 mm palopeltiin on asennettava jatkeosa (vastakkaiselle puolelle kuin pellin moottori). 6. Tiivistä läpivienti tiheällä mineraalivillalla (tilavuuspaino vähintään 80 kg/m3) ja kiinnitä kipsilaatat tai vastaavat jäykisteisiin toiselta puolelta. Voit käyttää myös muita tyyppihyväksyttyjä palokatkoja. Paloluokka EI 60: 2 13 mm tavallisia kipsilaattoja 7. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupelti liikkuu. Puhdista pelti tarvittaessa. Peitä aukot muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin. 8. Liitä kanavat peltiin valmistajan ohjeiden mukaan. Palopellissä voi olla joko laippa- tai listaliitäntä. 9. Palopellin ja ilmanvaihtokanavan kiinnityksen kantavuuden on vastattava vähintään lävistetyn rakennusosan paloluokkaa (esim. R 60 lävistetyn rakennuksen paloluokan ollessa EI 60). 10. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai päätelaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen etäisyyden on oltava aina vähintään 30 mm. Isokokoisissa palopelleissä pellin ja suojaverkon väliin on asennettava jatko-osa. Jatko-osana voidaan käyttää sopivanpituista spirokanavaa. 11. Sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu sähköasentaja erillisten piirustusten ja kytkentäkaavion mukaan. HUOM! Laitoksissa, joissa samaan seinään asennetaan useita palopeltejä, peltien vaippojen välillä on oltava vapaata tilaa vähintään 400 mm. 9 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
10 We Bring Air to Life Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FFD & FFR/FIN/FIFLO 06.04/Oikeudet muutoksiin pidätetään. on johtava ilmankäsittelyn asiantuntija Suomessa. Palveluksessamme on yli 500 henkilöä ja liikevaihtomme on yli 100 miljoonaa euroa. kuuluu kansainväliseen Fläkt Woods Groupiin, joka toimii 30 maassa ja työllistää yli 3000 ihmistä. Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluvat kaikki keskeiset ilmankäsittelyn alueet sekä työ- ja vapaa-ajan ympäristöissä että teollisuuden tuotantoprosesseissa. Ratkaisumme ovat laadukkaita, ympäristömyötäisiä ja kokonaistaloudellisesti tehokkaita. Kalevantie 39, TURKU p f w Myynti: Espoo: PL 5, Espoo p f Kuopio: Microkatu 1, Kuopio p f Oulu: Kiilakiventie 1, Oulu p f Toijala oijala: PL 6, Toijala p f Turku urku: Kalevantie 39, Turku p f Vaasa aasa: PL 607, Vaasa p f Varkaus arkaus: Wredenkatu 2, Varkaus p f