Source: http://docplayer.it/1604896-Relazione-di-calcolo-reti-antincendio-le-apparecchiature-e-gli-impianti-di-estinzione-degli-incendi-saranno-realizzati-a-regola-d-arte.html
Timestamp: 2017-01-22 04:46:04+00:00
Document Index: 58673030

Matched Legal Cases: ['arte 3', 'arte 3', 'art. 139', 'art. 139', 'arte 1', 'arte 2', 'art. 20', 'art. 21']

⭐RELAZIONE DI CALCOLO RETI ANTINCENDIO. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi saranno realizzati a regola d'arte.
Download "RELAZIONE DI CALCOLO RETI ANTINCENDIO. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi saranno realizzati a regola d'arte."
1 2 RELAZIONE DI CALCOLO RETI ANTINCENDIO MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI Generalità Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi saranno realizzati a regola d'arte. Estintori L'attività sarà dotata di un adeguato numero di estintori portatili. Gli Estintori saranno di tipo omologato dal Ministero dell'lnterno ai sensi del D.M. del 7/01/2005 (Gazzetta Ufiiciale n. 28 del ) e successive modificazioni. Saranno distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, e si troveranno: - in prossimità degli accessi - in vicinanza di aree di maggior pericolo Saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori ne faciliteranno l individuazione, anche a distanza. Caratteristiche tecniche - disposti almeno 1 ogni 200 mq; - capacità estinguente non inferiore a 34A - 144BC Elenco estintori Ubicazione N. Tipo Classe 1 Classe 2 Piano interrato 1 4 Polvere chimica 34A 144BC (-13.50) Piano interrato 2 4 Polvere chimica 34A 144BC (-18.00) Piano interrato 3 4 Polvere chimica 34A 144BC (-22.50) Piano interrato 4 (-27.00) 4 Polvere chimica 34A 144BC Inoltre ad ogni piano in corrispondenza di ogni quadro elettrico sarà installato un estintore a CO2. IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A IDRANTI Sarà presente un impianto idrico antincendio, e gli idranti correttamente corredati saranno: - distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell attività - dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori ne agevoleranno l'individuazione a distanza. In tutto sono presenti n 8 idranti UNI 45 di cui n 4 in corrispondenza di ogni pianerottolo di accesso al singolo piano (scala a prova di fumo) e n 4 in corrispondenza di ogni pianerottolo di accesso al singolo piano (scala protetta); ogni idrante sarà corredato da una tubazione flessibile lunga 30 m. 13 Con riferimento al DM 10 marzo 1998 ed alla tabella A del DPR n.689 del 26/05/1959, l attività in oggetto è classificabile a RISCHIO MEDIO. Il numero minimo di idranti da considerare contemporaneamente operativi (UNI10779 appendice B area rischio livello 2 è di n 3 idranti UNI45 (portata minima 120 l/min a 2 bar). Rete di tubazioni L'impianto idrico antincendio sarà costituito da una rete di distribuzione del tipo aperta atta ad alimentare le bocche antincendio: la rete sarà tutta del tipo sottotraccia in polietilene con derivazioni installate a vista per l alimentazione delle manichette in tubazioni di acciaio zincato diametri 1 1/2. Stima del dimensionamento di minima (teorico) dell impianto idrico antincendio Per il proporzionamento dell impianto idrico antincendio si presuppone: midrante = 120 lt/min portata di acqua per ogni idrante UNI 45 v = 0,20 mq/min hh2o = 729 VH2O = 30% velocità di propagazione del fronte di fiamma quantità di calore sottratta per Kg di H 2 O evaporata percentuale di acqua che evapora mh2o = ( q Sup v ) / hh2o VH2O = ( 236 x 2210 x 0,20 ) / (729 x 0,3) = 477 lt/min portata minima teorica di acqua Alimentazione Sarà predisposto accumulo idrico, opportunamente dimensionato. L'impianto idrico antincendio sarà alimentato da gruppo di spinta (elettropompa e motopompa) tale da garantire il funzionamento contemporaneo di n 3 idranti UNI45. Caratteristiche idrauliche: Protezione interna N. idranti DN 45 = 3 - alimentazione in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente i 3 idranti più sfavoriti; - portata per ognuno non inferiore a 120 l/min; - pressione non inferiore a 2 bar in fase di scarica; - alimentazione con autonomia non inferiore a 60 min. Calcolo volume riserva idrica N. idranti = 3 (numero di idranti massimi da considerare contemporaneamente in funzione) N. montanti = 1 (numero di montanti massimi da considerare contemporaneamente in funzione) Volume riserva idrica MINIMA = (3 idranti*120*60)/1000 = mc Volume riserva idrica PRESENTE = mc > VERIFICATO L'impianto mantenuto costantemente in pressione sarà munito di numero 1 attacco UNI 70, per il 24 collegamento dei mezzi dei Vigili del fuoco, installato all esterno in posizione ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi di soccorso. La riserva presente, a disposizione dell intero complesso universitario, risulta sufficiente considerando la non probabile contemporaneità di incendio nelle varie attività. Calcolo delle perdite distribuite Le perdite di tipo distribuito sono state valutate secondo la seguente formula di Hazen Williams (moto tubolento): dove: =coefficiente di hazen-williams secondo il sistema S.I. Hd = perdite distribuite (kpa) Q = portata nel tratto (l/min) L = lunghezza geometrica del tratto (m) D = diametro della condotta (mm) C = coefficiente di scabrezza In particolare il coefficiente di scabrezza utilizzato nei calcoli è: Calcolo delle perdite di carico concentrate Le perdite concentrate dovute ai pezzi speciali inseriti in ciascun tratto della rete sono state valutate col metodo della lunghezza equivalente, associando quindi a ciascun pezzo speciale, in funzione del diametro del pezzo stesso, un tratto di tubo dello stesso diametro sul quale successivamente saranno calcolate le perdite concentrate come se fossero delle perdite distribuite. 35 Procedura di calcolo Per i tratti e le diramazioni precalcolate sono stati usati i valori dettati dalle tabelle 30 e 31 della norma Uni Dai punti di riferimento alla stazione di controllo si è invece provveduto al calcolo idraulico con la già citata formula di Hazen-Williams impostando una portata, in ogni tratto pari a 1000 l/min; i diametri, poi, sono stati scelti in modo da limitare la perdita di carico per attrito al valore complessivo di 3 bar nel tratto di calcolo. Per l individuazione degli elementi della rete si è proceduto alla numerazione dei nodi e dei tratti (tratti di tubazione congiungenti due nodi); sono stati considerati anche i pezzi speciali inseriti in ciascun ramo della rete e il dislivello geodetico che esiste tra la rete stessa. La seguente legenda mostra la tipologia dei pezzi speciali inseriti in rete, che generano perdite di carico concentrate; in particolare le lettere indicano: C1 = Curve a 45 C2 = Curve a 90 C3 = Curve larghe a 90 C4 = Pezzi at o Croce S1 = saracinesche V1 = valvole di non ritorno I risultati di calcolo, nonchè la verifica delle velocità e i diametri dei tratti di tubazione (calcolati) sono riassunti nelle tabelle che seguono. Calcolo VERIFICA tratti principali In riferimento alla conformazione dell impianto, si procederà al dimensionamento del tratto di tubazione principale denominato A-B e dei tratti di alimentazione dei circuiti di spegnimento: 1. tubazione idranti scala a prova di fumo C - D 2. tubazione idranti scala protetta G - H 3. tubazione sprinkler E F 46 Alimentazione manichette scala a prova di fumo Alimentazione impianto automatico sprinkler D F Nuovo collettore staffato a parete DN 150-6" C E G DN 65-2"1/2 DN 100-4" B Alimentazione manichette scala protetta DN 65-2"1/2 H DN 100 Collettore mandata antincendio esistente con diramazione in predisposizione DN 100-4" A 57 Caso 1 Tratto Lunghezza PdC conc. Lungh eq. Lungh tot. DN PdC unitaria Perd Carico Area tub Velocità m m m mm bar bar mq m/s A-B ,0056 0,29 0, ,04 C-D 18 7,6 7,6 25,6 65 0,0068 0,18 0, ,82 Totale 0,47 Caso 2 Tratto Lunghezza PdC conc. Lungh eq. Lungh tot. DN PdC unitaria Perd Carico Area tub Velocità m m m mm bar bar mq m/s A-B ,0056 0,29 0, ,04 G-H 28 9,5 9,5 37,5 65 0,0068 0,26 0, ,82 Totale 0,55 Caso 3 Tratto Lunghezza PdC conc. Lungh eq. Lungh tot. DN PdC unitaria Perd Carico Area tub Velocità m m m mm bar bar mq m/s A-B ,0056 0,29 0, ,04 E-F ,0056 0,18 0, ,04 Totale 0,48 Le perdite di carico calcolate nei tratti di tubazione oggetto di verifica, nei 3 casi di funzionamento sono tutte accettabili < 3 bar (condizione verificata). 68 IMPIANTO SPRINKLER A servizio dell archivio sarà realizzato un impianto di spegnimento automatico, di tipo sprinkler, in conformità alle norme UNI EN 12845, EN 12259, DM n 37/2008. L impianto sarà realizzato del tipo ad umido, con le tubazioni avalle della stazione di controllo permanentemente piene di acqua in pressione in quanto l impianto è totalmente all intern o dell attività e le tubazioni esterne saranno interrate e non soggette a fenomeni di congelamento e/o evaporazione. Classificazione del rischio Per l impianto in oggetto è stata eseguita la seguente classificazione, in accordo con le norme e secondo i parametri qui di seguito specificati: CLASSIFICAZIONE UNI EN 12845: Archivio Tipo di attività: Reparto Descrizione attività: Archivio cartaceo Altezza soffitto: 4,05 m Pendenza soffitto: 0.00 % Tipo di impianto: a umido Sprinkler utilizzati: Spray Pendent Deposito annesso: no Livello di rischio: OH2 (pericolo ordinario gruppo 2) VALORE PARAMETRI Area operativa: 230 mq Densità di scarica: 5.00 l/min/mq Portata minima: 1000 l/min Portata max progetto: 1150 l/min N erogatori operativi: 12 Area specifica protetta massima: mq Area specifica protetta imposta: mq Portata specifica: l/min Pressione minima testine: 0.35 bar Pressione minima imposta testine: 0,562 bar Coefficiente di efflusso: 80 Diametro testine: 1/2 (15 mm) Distanza max tra le testine: 2,50 m Distanza max testine dalle pareti: 2,00 m Tipologia sprinkler: Standard spray Pendend Distanza minima testine: 2,00 m Durata di scarica: 60,00 min Numero stazioni di controllo: 1 (uno) Erogatori 79 Gli erogatori sprinkler considerati in progetto sono del seguente tipo e nel seguente numero (spray rivolti verso il basso): Numero testine: 156 (39 per 4 piani) Tipo testina: Spray pendent Temp. C: 68 C DN 1/2 Portata (l/min) 60,00 Pressione (bar) 0,5625 bar Portata di scarica La portata di scarica minima delle testine è determinata mediante la seguente formula: Q = K x rad P dove: K = coefficiente di efflusso funzione del diametro dell erogatore; P = pressione minima all erogatore espressa in Mpa Posizionamento erogatori Gli erogatori a soffitto saranno installati secondo norma, in modo da rispettare le seguenti distanze minime e massime. Fra sprinkler e pareti e divisori deve essere il minor valore appropriato tra i seguenti: m con disposizione regolare; m con disposizione sfalsata; m con soffitti a strutture reticolari o con travetti, a vista; m dal perimetro esterno di edifici aperti; m dove le pareti esterne sono di materiale combustibile; m dove le pareti esterne sono di metallo, con o senza rivestimenti combustibili o materiale isolante; - metà della distanza massima indicata nelle Tabelle 19 e 20 della UNI EN Gli erogatori saranno posizionati a una distanza dai soffitti compresa fra 75 e 150 mm, entro i limiti prevista dalla norma per qualunque tipo di soffitto. Gli erogatori saranno distanziati da travi o correnti in conformità alla seguente figura. 810 Contrassegni di identificazione Gli erogatori saranno sempre identificabili grazie ai seguenti contrassegni: - nome e/o marchio di fabbrica; - tipo e modello; - anno di fabbricazione; - temperatura di taratura; - sigla riguardante il tipo di erogatore e la posizione di montaggio. Stazione di controllo L impianto sprinkler è governato da n 1 stazione di controllo, per la quale è prevista la seguente distribuzione di valvole: - una valvola d intercettazione; - una valvola di controllo e allarme; - una campana idraulica di allarme; - una valvola principale di scarico; - le apparecchiature di prova; 911 - due manometri. La valvola di intercettazione è installata sul collettore di alimentazione in posizione aperta/chiusa sempre riconoscibile. Immediatamente a valle di questa e a monte di qualunque diramazione è posta la valvola di controllo e allarme, alla quale sono collegati la campana idraulica, la valvola principale di scarico, i due manometri, la condotta di scarico e prova, sulla quale sono poste le apparecchiature di prova. Tutte le apparecchiature in luogo accessibile e protetto. La valvola di controllo e allarme separa l impianto dal collettore di alimentazione; essa funzionarà solo per effetto della differenza di pressione tra monte dell otturatore indipendentemente da qualsiasi azione meccanica e si richiuderà automaticamente con la cessazione del flusso. La campana idraulica di allarme, adeguatamente protetta, sarà azionata direttamente dall acqua proveniente dalla valvola di controllo e allarme e il suo segnale sarà distintamente udibile da tutti i locali dell attività in oggetto. Nel nostro caso verranno installate, oltre alla campana principale anche n 4 campane idrauliche (una per ogni sottolivello) in prossimità del vano scala principale. I due manometri della stazione di controllo saranno posizionati in modo da indicare rispettivamente la pressione nell impianto immediatamente a monte e a valle dell otturatore della valvola di controllo e allarme. Immediatamente a valle dell otturatore della valvola di controllo e allarme sarà derivata una condotta di scarico corredata della valvola di scarico e della apparecchiatura di prova per la verifica della portata di alimentazione della stazione di controllo. La valvola di non ritorno sarà esclusivamente del tipo a pressione differenziale e munita di portello di ispezione facilmente amovibile in modo da poter accedere facilmente a tutti gli organi interni: sarà indicata pressione nominale, diametro nominale e senso del flusso. Tubazioni Nell eventuale attraversamento di strutture verticali e orizzontali, quali pareti o solai, saranno previste le necessarie precauzioni atte ad evitare la deformazione delle tubazioni o il danneggiamento degli elementi costruttivi derivanti da dilatazioni o da cedimenti strutturali. Le tubazioni avranno in ogni caso diametro non inferiore a DN 25 e pressione nominale non inferiore a PN 10, così come tutti i componenti accessori. Esse saranno ancorate alle strutture del fabbricato con adeguati sostegni in modo da assicurare la stabilità dell impianto nelle più gravose condizioni di esercizio. In particolare è stato previsto che: - i sostegni saranno in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di scarica e proporzionati secondo la tabella di seguito riportata; - i materiali dei sostegni saranno di tipo incombustibile; - i collari di sostegno saranno chiusi attorno ai tubi; - non saranno usati sostegni saldati alle tubature ne queste saranno ancorate tramite graffe elastiche; - non saranno utilizzati chiodi. I sostegni saranno posizionati in modo da reggere ciscun tronco di tubazioni ad una distanza mai superiore a 4,00 metri l uno dall altro. Nel caso di tubazioni non inferiori a DN 65 la distanza può diventare 6 metri purchè sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: - due supporti indipendenti fissati direttamente sulla struttura; 1012 - il supporto usato deve essere in grado di reggere un carico aumentato del 50% rispetto a quello previsto dalla tabella 40 della norma Uni EN Se verranno utilizzati giunti meccanici sarà posto almeno un sostegno entro 1 m da ciascun giunto; inoltre deve essere presente almeno un sostegno su ogni tratto della tubazione; la distanza da un qualsiasi sprinkler terminale al sostegno non dovrà superare: m per tubazioni aventi un diametro di 25 mm; m per tubazioni aventi un diametro superiore a 25 mm. Le tubazioni verticali dovranno prevedere dei sostegni supplementari nel caso in cui ci siano tubazioni più lunghe di 2 metri o più lunghe di 1 m e che alimentano 1 singolo sprinkler. Criteri di dimensionamento Il dimensionamento dell impianto ed il calcolo della rete idrica è stato eseguito sulla base dei dati geometrici (lunghezze dei tratti della rete, dislivelli geodetici, diametri nominali delle tubazioni) e di quelli idraulici (portata e pressione minima degli erogatori nonchè numero minimo di questi contemporaneamente in funzione) derivanti dalla classe di incendio della particolare attività di progetto. In particolare, la procedura di calcolo impiegata è quella prevista dalla UNI indicata come metodo misto con sistemi precalcolati dalla norma e parte con calcolo idraulico. Inoltre, è stata eseguita la verifica della velocità massima raggiunta dall acqua in tutti i tratti della rete; in particolare è stato verificato che essa non superi in nessun tratto il valore massimodi m/sec. Calcolo delle perdite distribuite Le perdite di tipo distribuito sono state valutate secondo la seguente formula di Hazen Williams (moto tubolento): dove: =coefficiente di hazen-williams secondo il sistema S.I. Hd = perdite distribuite (kpa) Q = portata nel tratto (l/min) L = lunghezza geometrica del tratto (m) D = diametro della condotta (mm) 1113 C = coefficiente di scabrezza In particolare il coefficiente di scabrezza utilizzato nei calcoli è: Calcolo delle perdite di carico concentrate Le perdite concentrate dovute ai pezzi speciali inseriti in ciascun tratto della rete sono state valutate col metodo della lunghezza equivalente, associando quindi a ciascun pezzo speciale, in funzione del diametro del pezzo stesso, un tratto di tubo dello stesso diametro sul quale successivamente saranno calcolate le perdite concentrate come se fossero delle perdite distribuite. Si farà riferimento alla seguente tabella: Procedura di calcolo Per i tratti e le diramazioni precalcolate sono stati usati i valori dettati dalle tabelle 30 e 31 della norma Uni Dai punti di riferimento alla stazione di controllo si è invece provveduto al calcolo idraulico con la già citata formula di Hazen-Williams impostando una portata, in ogni tratto pari a 1000 l/min; i diametri, poi, sono stati scelti in modo da limitare la perdita di carico per attrito al valore complessivo di 3 bar nel tratto di calcolo. Per l individuazione degli elementi della rete si è proceduto alla numerazione dei nodi e dei tratti (tratti di tubazione congiungenti due nodi); sono stati considerati anche i pezzi speciali inseriti in ciascun ramo della rete e il dislivello geodetico che esiste tra la rete stessa. La seguente legenda mostra la tipologia dei pezzi speciali inseriti in rete, che generano perdite di carico concentrate; in particolare le lettere indicano: C1 = Curve a 45 C2 = Curve a 90 1214 C3 = Curve larghe a 90 C4 = Pezzi at o Croce S1 = saracinesche V1 = valvole di non ritorno I risultati di calcolo, nonchè la verifica delle velocità e i diametri dei tratti di tubazione (calcolati) sono riassunti nelle tabelle che seguono. Nota: i diametri e le lunghezze di tutti i tratti sono riportati sul grafico di progetto allegato. A) Sistemi precalcolati: Diramazioni (tutte): diam. 25 mm per alim. Sprinkler singolo diam. 32 mm per alim. N 2 o 3 sprinkler; diam. 40 mm per alim. N 4 o 6 sprinkler: Tubazioni di distribuzione: diam. 32 mm per alim. Max 3 sprinkler diam. 40 mm per alim. Max 6 sprinkler diam. 50 mm per alim. Max 6 sprinkler diam. 65 mm per alim. Max 18 sprinkler dal punto che contiene il 19esimo sprinkler si procede con il calcolo integrale (punto di riferimento) coll B C E D N O P Q R F G H I L M Verifica perdita di carico nel tratto più sfavorito, dal collettore del gruppo di pressurizzazione allo sprinkler posto al 4 piano interrato in posizione denominata R. A vantaggio di sicurezza si realizzerà la chiusura ad anello della rete ad ogni piano al fine di compensare eventuali danneggiamenti per interruzzione della tubazione. 1315 Tratto Lunghezza PdC conc. Lungh eq. Lungh tot. DN PdC unitaria Perd Carico Area tub Velocità m m m mm bar bar mq m/s Coll-B 35 12,9 12,9 47, ,0008 0,04 0, ,91 B-C 27,36 8,6 8,6 35, ,0008 0,03 0, ,91 C-D 1,76 3,8 3,8 5, ,0165 0,09 0, ,18 D-F 3,53 1,5 1,5 5, ,0453 0,23 0, ,82 F-H 5 11,4 11,4 16,4 65 0,0453 0,74 0, ,82 H-O ,0209 0,29 0, ,15 O-R 7,5 7,5 32 0,1838 1,38 0, ,90 Totale 2,80 Totale perdita nel tratto dal Collettore al punto R al 4 piano interrato 2,80 bar < 3 bar (condizione verificata) Dal prospetto precedente si evince che le condizioni imposte sulle perdite di carico e sulle velocità sono verificate sia nei singoli tratti che nel complesso. Alimentazione idrica Si utilizzerà il gruppo di pompaggio esistente a servizio della struttura; verrà derivata una tubazione dedicata all impianto sprinkler dal collettore di mandata del gruppo; la stazione di controllo verrà installata all interno del vano scala di accesso all archivio alla quota piazzale. Una valvola di prova e scarico avente un diametro nominale di 15 mm deve essere posta a valle dell allarme di flusso per consentire una prova pratica del sistema di allarme. IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI Sarà prevista l'installazione di un impianto di rilevazione di incendio; questo progettato e realizzato a regola d'arte, in conformità alla Circolare del Ministero dell'interno n. 24 del 26/1/1993, e quindi alle norme UNI 9795 del Gennaio Caratteristiche tecniche: - La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati determinerà una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale sarà ubicata in ambiente sempre presidiato (portineria). - L'impianto consentirà l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro i seguenti tempi: a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto. Lungo le vie di esodo e in luoghi presidiati, saranno installati dei dispositivi manuali di attivazione del sistema di allarme, questi saranno installati sottovetro in contenitore ben segnalato, sarà altresì installato un martelletto per permettere l'agevole rottura del vetro di protezione del pulsante di attivazione manuale del 1416 sistema di allarme. In particolare, come si evince dagli elaborati grafici allegati, verranno installati n 10 rivelatori di fumo e calore per ogni piano compartimento: tutti i piani saranno gestiti a zone dalla centrale di rivelazione incendio da installare in corrispondenza dell accesso al piano terra ( ml). 15 Documenti analoghi
IMPIANTO ANTINCENDIO La scuola sarà dotata di impianto idrico antincendio per la protezione interna ossia la protezione contro l incendio che si ottiene mediante idranti a muro, installati in modo da consentire Dettagli 1. RETI ANTINCENDIO AD IDRANTI... pag. 2. 1.1 Riferimenti Normativi... pag. 2. 1.2 Generalità sull Impianto... pag. 3
INDICE 1. RETI ANTINCENDIO AD IDRANTI.................................... pag. 2 1.1 Riferimenti Normativi........................................ pag. 2 1.2 Generalità sull Impianto....................................... Dettagli INDICE PREMESSA... 2 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO... 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 2 FINALITÀ... 2 AREE DA PROTEGGERE... 2
COMUNE DI MILANO Settore Edilizia Scolastica GRUPPO 1 - ZONA 2 - SCUOLA N 1170 -------- RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE DA REALIZZARE PER L ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E ADDUZIONE GAS NEL Dettagli RETI IDRANTI UNI 10779-07. A cura di BM SISTEMI srl. Progettazione, Installazione ed Esercizio
RETI IDRANTI Progettazione, Installazione ed Esercizio UNI 10779-07 A cura di BM SISTEMI srl Introduzione La progettazione e l installazione delle reti idranti è regolata in Italia dalla norma UNI 10779. Dettagli Provincia di Lecce PROGETTO ESECUTIVO
CITTÀ DI MELISSANO Provincia di Lecce RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SCUOLA SECONDARIA I GRADO" DI VIA FELLINE - MELISSANO (LE) PROGETTO Dettagli RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO Premessa Attualmente all interno della struttura è già presente un impianto di estinzione incendi costituito da idranti UNI45; si provvederà ad Dettagli Il D.M. 16 maggio 1987, n 246. Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il D.M. 16 maggio 1987, n 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. 1 1.0. Scopo Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici Dettagli 1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Pag. 1 1. RIFERIMENTI NORMATIVI Agli impianti idrici antincendio si applicano le seguenti norme tecniche: Norma UNI 10779 "Impianti di estinzione incendi: Reti di Idranti" (Luglio 2007) Norma UNI EN 12845 Dettagli Decreto Ministeriale n 246 del 16/05/1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.
Decreto Ministeriale n 246 del 16/05/1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Sono approvate le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione contenute Dettagli IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli MEZZI DI ESTINZIONE FISSI. norma UNI 11292/2008
MEZZI DI ESTINZIONE FISSI SISTEMI AUTOMATICI SPRINKLER norma UNI 12845/2009 Specifica i requisiti e fornisce i criteri per la progettazione l installazione e la manutenzione di impianti fissi antincendio Dettagli Comando Rieti, maggio 2010
Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AD IDRANTI Comando Rieti, maggio 2010 Dettagli Impianti fissi di estinzione incendi Sistemi automatici sprinkler
Impianti fissi di estinzione incendi Sistemi automatici sprinkler Impianti Sprinkler Caratteristiche Comprendono almeno una rete di tubazioni di distribuzione ad uso esclusivo antincendio, un insieme Dettagli NELL AMBITO DELL OPERA DI
f di Maurizio Livraghi, Tecnoprogen srl MEGASTORE A MILANO IMPIANTO SPRINKLER E IDRANTI NELL AMBITO DELL OPERA DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA STORICA SALA CINEMATOGRAFICA, RICONVERTITA IN MEGASTORE NEL CENTRO Dettagli IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERCELLI Seminario di aggiornamento Ordine Ingegneri della Provincia di Vercelli 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli ALLEGATO - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione
COMUNE DI MILANO Settore Edilizia Scolastica GRUPPO 2 - ZONA 9 - SCUOLA N 1277 -------- RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE DA REALIZZARE PER L ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E CENTRALE TERMICA NELLA Dettagli Decreto Ministero dell' Interno n. 246 del 16 maggio 1987
Decreto Ministero dell' Interno n. 246 del 16 maggio 1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.148 del 27.06.1987 Dettagli R.S.A. ASP S.Domenico
Pag. 1 RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO DI UN IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO AD IDRANTI A servizio di Residenza Sanitaria Assistita R.S.A. ASP S.Domenico Via Colle dei Fabbri, 8 51017 Pescia Riferimento: pratica Dettagli NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Decreto Ministero dell interno 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987) Il testo del presente Dettagli Ministero dell'interno: Decreto ministeriale 16/05/1987 N. 246 Gazzetta Ufficiale N. 148 del 27/06/1987
Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Preambolo Ministero dell'interno: Decreto ministeriale 16/05/1987 N. 246 Gazzetta Ufficiale N. 148 del 27/06/1987 Il Ministro dell'interno Dettagli MEZZI DI ESTINZIONE FISSI - IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO - NASPI ANTINCENDIO - IDRANTI ANTINCENDIO - SISTEMI AUTOMATICI SPRINKLER
MEZZI DI ESTINZIONE FISSI - IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO - NASPI ANTINCENDIO - IDRANTI ANTINCENDIO - SISTEMI AUTOMATICI SPRINKLER - IMPIANTI AD ESTINGUENTI GASSOSI RETI AD IDRANTI - RIFERIMENTI NORMATIVI Dettagli REGOLA TECNICA e SPRINKLER secon
ANTINCENDIO REGOLA TECNICA e SPRINKLER secon Antonio De Marco L incendio del Parlamento (1835), di William Turner 18 PER IDRANTI DO IL D.M. 20/12/12 Il D.M. 20 dicembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Dettagli SALERNO - FRONTE DEL MARE. PROGETTO ESECUTIVO Edificio Porta Sud-Ovest
COMUNE DI SALERNO AUTORITA PORTUALE DI SALERNO SALERNO - FRONTE DEL MARE PROGETTO ESECUTIVO Edificio Porta Sud-Ovest IMPIANTI IDRICO-SANITARI - ANTINCENDIO RELAZIONE DI CALCOLO N PROGETTO: B.282.A N ALLEGATO: Dettagli L impianto è a servizio dell attività: Sita in: Progettazione a cura di:
Pag. 1 RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO DI UN IMPIANTO DI SPEGNIMENTO IDRICO AD IDRANTI L impianto è a servizio dell attività: Sita in: Proprietà: Timbro e Firma del legale rappresentante della proprietà: Dettagli D.M. 16-05-1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto. Sono Dettagli Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa
«Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi» A.A. 2013-2014 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa DPR 151/2011 Regolamento Dettagli NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco
I SOMMARIO 1. PREMESSA... 3 2. GENERALITÀ... 3 2.1. SCOPO... 3 2.2. DESTINAZIONE D USO... 3 2.3. CLASSIFICAZIONE... 4 3. UBICAZIONE... 4 3.1. GENERALITÀ... 4 3.2. ACCESSO ALL AREA... 4 4. SEPARAZIONI - Dettagli RELAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
1. TERMINOLOGIA RELAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO Idrante antincendio: apparecchiatura antincendio dotata di un attacco unificato, di valvola di intercettazione ad apertura manuale e collegato ad una Dettagli Sede attuale: Impianto in progetto: PROGETTO DEFINITIVO. relativo al TRASFERIMENTO di un IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI METALLICI
Il Progettista: Dott. iscritto al n. 1023 dell'ordine degli Ingegneri di Vicenza Provincia di Vicenza Comune di Tezze sul Brenta Consulenza tecnica: Per. Ind. Antonio Lovato iscritto al n. 1573 del Collegio Dettagli COMUNE DI POZZALLO(RG)
Tav.5 Relazione prevenzione incendi COMUNE DI POZZALLO(RG) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TERMINALE PER IL CARICO E SCARICO DI IDROCARBURI - GASOLIO E BIODIESEL A SERVIZIO DI DEPOSITO FISCALE, SITO Dettagli Impianto Antincendio. 1 di 5
1 Impianto Antincendio 1. 01 Allestimento di cantiere comprensivo di apposizione di segnaletica di sicurezza, apposizione di cartello di cantiere indicante lavori da eseguire, committente, impresa e quant'altro, Dettagli RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO DI UN IMPIANTO DI SPEGNIMENTO IDRICO AD IDRANTI
Pag. 1 RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO DI UN IMPIANTO DI SPEGNIMENTO IDRICO AD IDRANTI L impianto è a servizio dell attività: Albergo Sita in: Via Rivoltana 98 - Segrate (MI) Proprietà: Car Touring S.r.l. Dettagli MP7 UNI Strumento per la misurazione della portata H 2 O delle reti idrauliche antincendio in funzione della pressione dinamica e residua.
MP7 UNI Strumento per la misurazione della portata H 2 O delle reti idrauliche antincendio in funzione della pressione dinamica e residua. 9 4 6 5 7 3 8 1 2 1. Strumento base MP7 UNI 2. Attacco UNI 45 Dettagli Nuovo codice di prevenzione incendi. Capitolo S.9: Operatività antincendio
Nuovo codice di prevenzione incendi Capitolo S.9: Operatività antincendio Istituto Superiore Antincendi, Roma Cos è?? Perchè?? Cos è? E la strategia antincendio che ha come scopo rendere possibile l effettuazione Dettagli Le fonti della normativa della sicurezza Parte 3) 17/02/2015 Ingg. E. Collini - P. Fabrizio - ad uso esclusivo VF e ANVVF - IAE Bruno
Le fonti della normativa della sicurezza Parte 3) Prevenzione Incendi Misure di protezione attiva e passiva Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti Segnaletica di sicurezza Sistemi di allarme Dettagli I&Q STUDIO TECNICO ASSOCIATO COMUNE DI SEGRATE PROVINCIA DI MILANO
I&Q STUDIO TECNICO ASSOCIATO COMUNE DI SEGRATE PROVINCIA DI MILANO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. DI MILANO Ufficio Prevenzione Incendi Relazione tecnica concernente l installazione di cucina per ristorante Dettagli IMPRESA SICURA s.r.l.
REGISTRO DEI CONTROLLI E DELLA MANUTENZIONE ANTINCENDIO ai sensi del D.P.R. 151/2011 IMPRESA SICURA s.r.l. Via N. Bixio n. 6 47042 - Cesenatico (FC) Tel. 0547.675661 - Fax. 0547.678877 e-mail: info@impresasicurasrl.it Dettagli EQUIPMENTS DE PULVERISATION D EAU ETUDE DE DIMENSIONNEMENT/IMPIANTO AD ACQUA NEBULIZZATA RELAZIONE DI CALCOLO
1 INDICE 1 INDICE... 2 2 RESUME/RIASSUNTO... 3 3 DOCUMENTAZIONE APPLICABILE... 4 3.1 Norme funzionali... 4 3.2 Altri documenti di riferimento... 4 4 DIMENSIONAMENTO DELL IMPIANTO... 5 4.1 Generalità... Dettagli SymCAD/C.A.T.S. modulo Antincendio
SymCAD/C.A.T.S. modulo Antincendio Potente ed aggiornato strumento di progettazione di reti idranti e sprinkler secondo le norme UNI EN 12845, UNI 10779 e NFPA 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dettagli RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI D.P.R. 1 Agosto 2011 n. 151 D.M.I. 27 Luglio 2010 SCUOLA MATERNA "SORELLE AGAZZI" VIA DON SILVIO CUCINOTTA N. 8 98042 - PACE DEL MELA (ME) Data : 08/05/2012 Pag. Dettagli Estintore omologato a polvere, UNI-EN 3-7 portatile 34 BC 89 BC. Estintore omologato a polvere, carrellato A B1 C A B1 C A B1 C
antincendio art. 139 Estintore omologato a polvere, UNI-EN 3-7 portatile ESTINTORI Kg. 6 34 A 233 BC Kg. 9 55 A 233 BC Kg. 12 55 A 233 BC art. 139/A Estintore omologato CO 2, UNI-EN 3-7 portatile Kg. 2 Dettagli sig. Pietro Tamburrino
Pag. 1 COMUNE dii PONTELATONE CE RELAZIONE TECNICA e dii CALCOLO IMPIANTO dii SPEGNIMENTO IDRICO ad IDRANTI UNI 45 L impianto sarà a servizio di: Sita in: STRUTTURA COMMERCIALE PONTELATONE CE - Località Dettagli IMPIANTI MECCANICI: RELAZIONE DI CALCOLO
INDICE 1 GENERALITÀ...2 1.1 Oggetto della relazione...2 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO...3 2.1 Impianto di riscaldamento...3 2.2 Impianto idrico-sanitario...5 2.3 Impianto antincendio...5 2.4 Impianto di scarico...6 Dettagli Nuova costruzione che erogherà prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno.
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO Attività: 68 D.P.R. 01.08.2011 n 151-86 D.M. 16.02.1982 Riferimenti: Decreto Ministro dell Interno 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione Dettagli Edifici e locali destinati ad uffici. Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.
Edifici e locali destinati ad uffici Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.it DPR 151/2011 N Attività Categoria A B C 71 Aziende ed uffici con oltre Dettagli Relazione tecnica di prevenzione incendi 1
1. RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI... 2 1.1. PREMESSA... 2 1.2 ACCESSIBILITÀ PER I DISABILI... 3 2. GENERALITA... 4 2.1. PRESIDI PASSIVI ANTINCENDIO... 4 2.2 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO... Dettagli CLASSIFICAZIONE INCENDI
Lucidi lezione "Normativa Antincendio" Conformità edifici civili ed industriali alle norme di prevenzione incendi. Fase progettuale: - Vie di esodo - Autorimesse - Locali per impianti tecnologici (CT, Dettagli IMPIANTI DI SPEGNIMENTO SPRINKLER. Lo standard UNI 12845
IMPIANTI DI SPEGNIMENTO SPRINKLER Lo standard UNI 12845 PROGRAMMA Parte 1 Nozioni sui materiali Norma UNI NFPA Elementi di progetto Esempi di progetto Parte 2 Norma UNI 12845 Magazzini intensivi con sprinkler Dettagli DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1987 n. 246 Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987
DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1987 n 246 Gazzetta Ufficiale n 148 del 27 giugno 1987 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre Dettagli Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli Programma Operativo Interregionale Dettagli Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84
Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84 Impianti di estinzione incendi RETI IDRANTI Progettazione, Installazione ed esercizio UNI 10779 - Luglio 2007 Vicenza: aprile 2008 relatore: Giuseppe Ing. Dettagli computo metrico estimativo
Pagina 1 di 10. A Impianto antincendio esterno 1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI: GRUPPO attacco motopompa UNI 70 flangiato orizzontale costituito da una saracinesca in ottone e/o ghisa a corpo piatto, valvola Dettagli RELAZIONE DELLA RETE IDRICA E ANTINCENDIO
RELAZIONE DELLA RETE IDRICA E ANTINCENDIO INDICE 1 PREMESSE... 1 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 4 3 GENERALITA SULL IMPIANTO... 6 4 CONDOTTE... 6 4.1 Rete idrica-antincendio ed allacciamenti secondari... Dettagli SOMMARIO. 44-EIDRT004 VVF.doc 1/9
SOMMARIO... 2 1.1 Premessa... 2 1.2 Riferimenti normativi... 2 1.3 Caratteristiche generali dell impianto e prestazioni garantite... 2 1.4 Caratteristiche generali della rete.... 5 1.5 Progettazione ed Dettagli NORME DI RIFERIMENTO
NORME DI RIFERIMENTO Gli impianti e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti Dettagli 1. Premessa. 2. Descrizione degli impianti antincendio
Sommario 1. Premessa...2 2. Descrizione degli impianti antincendio...2 3. Centrali antincendio...4 4. Locali destinati ad ospitare i gruppi di pressurizzazione (Osservanza della norma UNI 11292 - Agosto Dettagli COMPLESSO E 13 RETE IDRANTI
COMPLESSO E 13 RETE IDRANTI Con la costituzione dei nuovi filtri in adiacenza ai vani scala a prova di fumo, si prevede lo spostamento degli idranti attualmente esistenti all'interno dei vani filtro sopra Dettagli http://www.vigilfuoconole.it/normativa/1983-dm-30-11-83-simboli.htm
Pagina 1 Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983) IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la Dettagli RELAZIONE TECNICA IMPIANTI IDRICO FOGNANTI
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI IDRICO FOGNANTI E' previsto il rifacimento di tutti i corpi bagni. Gli apparecchi sanitari previsti nella progettazione edile, sono delle seguenti tipologie: vaso del tipo a Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) 1 Attività commerciali Obbligo del C.P.I. ai sensi del punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita, Dettagli RELAZIONE DI CALCOLO DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI E NASPI (UNI 10779:2007)
RELAZIONE DI CALCOLO DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI E NASPI (UNI 1779:27) EDIFICIO : Porto di Corigliano INDIRIZZO : Corigliano Calabro IMPIANTO : Tubazione antincendio COMMITTENTE : Autorità Portuale INDIRIZZO Dettagli I SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA SISTEMI AUTOMATICI A SPRINKLER PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE NORMA UNI 12845
I SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA SISTEMI AUTOMATICI A SPRINKLER PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE NORMA UNI 12845 INTRODUZIONE LA NORMA EN 12845 E` STATA ELEBORATA DAL COMITATO TECNICO CEN/TC 191 Dettagli LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI UFFICI
Convegno I.S.A. 13 Marzo 2008 LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI UFFICI Aspetti peculiari del DM 22 febbraio 2006 1 Ambito di applicazione del D.M. 22/02/06 Si applica agli edifici e locali destinati ad uffici Dettagli AREA FUNZIONALE TECNICA U.O. NUOVE OPERE Piazza Giovanni XXIII 51100 PISTOIA Telefono 0573/3521 352070 Fax 352059 E mail: e.tesi@usl3.toscana.
Opere per adeguamento normativo ai fini della prevenzione incendi del fabbricato uso uffici e ambulatori dell Azienda Usl. 3 di Pistoia ubicato in viale Matteotti nc. 19 Pistoia di Progetto rete idrica Dettagli Sistemi di pressurizzazione Idrica a norma UNI EN 12845. Forum Antincendio 2012 Milano 26 Settembre 2012
Sistemi di pressurizzazione Idrica a norma UNI EN 12845 Forum Antincendio 2012 Milano 26 Settembre 2012 Salmson la leggenda Un marchio, oltre un secolo di storia 1896 : Emile SALMSON «SA» fabbrica pompe Dettagli Impianti di estinzione incendi Reti di idranti Progettazione, installazione ed esercizio
NORMA ITALIANA Impianti di estinzione incendi Reti di idranti Progettazione, installazione ed esercizio UNI 10779 Fire fighting equipment Hydrants systems - Design, installation and operation SETTEMBRE Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IL MINISTRO DELL INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570: Vista Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti e dispositivi di protezione antincendio
Impianti Meccanici 1 Danni provocati dagli incendi negli stabilimenti : - diretti : distruzione di macchinari, impianti, merci. - indiretti : mancata produzione Mezzi di prevenzione e Provvedimenti di Dettagli ALLEGATO B2) - LOTTO 2
Servizio di verifica periodica, pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabile di impianti e presìdi di sicurezza degli edifici dell Università degli Studi di Ferrara. ALLEGATO Dettagli 1.2. ALTEZZA DEI PIANI. Altezza massima misurata tra pavimento e intradosso del soffitto.
ESPRESSIONI SPECIFICHE DELLA PREVENZIONE INCENDI ( ESTRATTO DEL D.M. 30 NOVEMBRE 1983 ) Ai fini di un uniforme linguaggio ed uniforme applicazione delle norme emanate, si è rilevata la necessità di determinare Dettagli DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI IDRANTI - UNI 10779
Rif. 0444-3N.IDR DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI IDRANTI - UNI 10779 Edificio: ANI Via F.lli Garrone n.61/80 Denominazione: I Gabbiani Riferimento al disegno numero 0444-3 Numero totale idranti 5 Perdite Dettagli RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA ANTINCENDIO
Settore Patrimonio e Demanio Servizi Progettazione Manutenzione Fabbricati Corso Matteotti, 3 23900 Lecco, Italia Telefono 0341.295111 Fax 0341.295444 AMPLIAMENTO I.P.S.S.C.T.S. G. FUMAGALLI IN CASATENOVO Dettagli Nuovo Centro Civico e Stazione Tramvia Veloce - Scandicci
Nuovo Centro Civico e Stazione Tramvia Veloce - Scandicci POLITECNICA SOC. COOP. ING. M. GUSSO GENNAIO 2007 Relazione tecnica descrittiva impianti meccanici - gennaio/07 (ai sensi dell art. 20 D.P.R. 554/99) Dettagli IMPIANTO ANTINCENDIO Le prestazioni richieste sono: A- conduzione degli impianti; B- controlli e manutenzioni preventive; Serramenti REI
IMPIANTO ANTINCENDIO Le prestazioni richieste sono: A- conduzione degli impianti; B- controlli e manutenzioni preventive; Serramenti REI della rispondenza della posizione delle porte REI al progetto di Dettagli COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO ANTINCENDIO
Comune di Offida Lavori di: Legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 21 comma 80 PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Delibera CIPE n. 143/2006 di approvazione del II programma Dettagli Ciò che spegne un incendio uccide anche l uomo
2 Ciò che spegne un incendio uccide anche l uomo 3 ESTINZIONE DI UN INCENDIO Ciò che spegne un incendio uccide anche l uomo 4 5 6 Come si spegne un incendio 7 8 9 ESTINZIONE DI UN INCENDIO Come si spegne Dettagli NORME DI RIFERIMENTO
NORME DI RIFERIMENTO Gli impianti e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti Dettagli RELAZIONE SPECIALISTICA STAZIONE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO
PROGETTO GESTIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI II Codice Edificio: 2008 RELAZIONE SPECIALISTICA STAZIONE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO OGGETTO: L.S. BRUNO, TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Dettagli PRATICA N 15602 VALUTAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO STABILIMENTO LAVORAZIONE MECCANICA SCHEDA INFORMATIVA GENERALE E DOCUMENTAZIONE TECNICO PROGETTUALE
AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA DITTA: GALBA SRL Via Industriale Trav. III, 20 25060 Cellatica (BS) PRATICA N 15602 VALUTAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO STABILIMENTO LAVORAZIONE MECCANICA Dettagli Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale Centro Ufficio Motorizzazione Civile di Roma
Oggetto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale Centro Ufficio Motorizzazione Civile di Roma Sede Motorizzazione Civile di Roma Nord Sede M.C.T.C. Roma Nord - Via Dettagli Gruppo di pressurizzazione senza motopompa Rif. Normativi UNI10779 - UNI 12845
Allegato A05 - Impianti idrici-antincendio Scheda n. 1 Gruppo di pressurizzazione senza motopompa Rif. Normativi UNI10779 - UNI 12845 02.01 Lettura manometri acqua, condotte principali. Ispezione visiva Dettagli Argomento Idranti. Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale. Docente. n.marotta@ing.unipi.it
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale «Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi» Argomento Idranti Docente n.marotta@ing.unipi.it Impianti di protezione attiva antincendi Gli impianti di protezione Dettagli Il D.M. 27 luglio 2010 La regola tecnica sulle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. (G.U. n. 187 del 12-8-2010)
MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL ISCRIZIONE Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti industriali 2-2012 1
Impianti industriali 2-2012 1 RIFERIMENTI NORMATIVI D.M.10/03/98 Criteri generali di sicurezza e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro D.M.04/04/98 Elenco attività normate (soggette a CPI) Dettagli SISTEMA DI VIE DI USCITA
RELAZIONE TECNICA L'edificio scolastico, oggetto della presente relazione, ubicato in via Barsanti e via Matteotti, è adibito a scuola materna e risulta di proprietà dell'amministrazione Comunale. Come Dettagli Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA
Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA EDIFICIO SITO IN VIA FORTEZZA N. 11 - MILANO SEDE TERRITORIALE INPDAP ATTIVITA Dettagli ESTINTORI A POLVERE. È costituito da un involucro in lamiera d acciaio, pressurizzato con gas inerte (solitamente azoto) a circa 12 ATM
ESTINTORI A POLVERE La polvere antincendio è composta principalmente da composti salini quali bicarbonato di sodio o potassio con l aggiunta di collante e additivi per migliorarne le qualità di fluidità Dettagli Comuni di Sirolo e Numana
Progettista: Arch. Giorgio Pagnoni LUGLIO 2012 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO IDRAULICO I STRALCIO FUNZIONALE Service & Consulting Immobiliare s.r.l. - Via Trieste n. 21-60124 Ancona - tel 071 3580027 PROGETTO Dettagli DECRETO 22 ottobre 2007
DECRETO 22 ottobre 2007 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice Dettagli Normativa UNI 11292 Locali destinati ad ospitare unità di pompaggio per impianti antincendio. Caratteristiche costruttive e funzionali
Normativa UNI 11292 Locali destinati ad ospitare unità di pompaggio per impianti antincendio. Caratteristiche costruttive e funzionali Definizione di norma tecnica Le norme sono documenti prodotti mediante Dettagli COMUNE DIMESSINA AREA TECNICA DIPARTIMENTO MANUTf,NZIONE IMMOBILICOMUNALI
COMUNE DIMESSINA AREA TECNICA DIPARTIMENTO MANUTf,NZIONE IMMOBILICOMUNALI PROGETTO ESECUTIVO Adeguamento dei locali archivio degli uffici comunali ubicati nel Real Convitto Dante Alishrerl RELAZIONE TECNICA Dettagli Progettazione, ampliamento o modifica di una rete idranti: obblighi normativi e di legge per la sua corretta realizzazione e certificazione
Progettazione, ampliamento o modifica di una rete idranti: obblighi normativi e di legge per la sua corretta realizzazione e certificazione Ing. Marco Patruno Forum Prevenzione Incendi Milano : 27 settembre Dettagli EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Attività n. 95 di cui alla tabella allegata al D.M. 16 febbraio 1982 A questo punto, con l entrata in vigore del DPR 151/2011, bisogna precisare: ALLEGATO II DPR 151/2011 (di Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
Corso scienza e tecnica della prevenzione incendi Pisa 11-12 Aprile 2014 La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) Dr. Ing. Fabio Bernardi C.N.VV.F. 1 2 Attività commerciali Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back