Source: http://docplayer.fi/67123268-Hautakankaan-tuulivoimahanke-kinnula.html
Timestamp: 2018-12-14 20:05:57+00:00
Document Index: 10401821

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula - PDF
Download "Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula"
1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221
3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 2 (15) 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET Kinnulan Hautakankaalle suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista ja varjostuksista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle kyseiset vaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset läheiselle asutukselle tai loma-asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu melun laskentamallin avulla, joiden mukaan on tehty melumallinnus WindPRO-ohjelmalla tuulivoimapuistosta. Hankesuunnitelman mukaisen tuulivoimamelun leviämisvyöhykkeet mallinnettiin noudattaen uusimpia tuulivoimamelun ohjeita (Ohje 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, Ympäristöministeriö 2014). Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjelman SHADOW-moduulilla alustavien voimalanpaikkojen sijoitusten mukaisesti. Melu- ja varjostusmallinnukset on laatinut insinööri Hans Vadbäck FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPRO laskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti., jossa tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s 10 m korkeudella mitattuna, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 101,325 kpa sekä ilman suhteellisena kosteutena 70 %. Äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 160 m korkeita voimaloita. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuulivoimalaitosvalmistaja Vestas V126 voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan äänitehotaso (LWA) on 105,9 db. Laskenta on tehty 4,0 m maapinta-tasosta. Maanpinnan kovuutena käytettiin arvoa 0,4 Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu keskiäänitasokarttojen avulla. Keskiäänitasokartassa on melun keskiäänitaso- eli ekvivalenttiäänitasokäyrät (LAeq) 5 db välein. Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 3 (15) Taulukko 1. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V126 Sarjanumero/t:- Nimellisteho: 3,3 MW Napakorkeus:160 Roottorin halkaisija:126 Tornin tyyppi: hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä: Serrated trailing edges Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Level 0 Level 4 Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso: 105,9 101,0 db(a) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin DMS _V01, V MW-Mk2A-50/60 Hz Third Octaves according to General Specification, Date ). Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(lin) - unweighted , , , , , , , ,1 31,5 110, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 105,9 db(a) , ,4 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: +2 db lisäys (maapinnan korkeus >60m) kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 4 (15) Taulukko 2. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4,0 m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1,0 m Pystyresoluutio:0,5 m Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (0): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: Tuulennopeus: 8 m/s (ref. 10 m) Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet > 35 db(a), lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille Virkistysalueet: 0 kpl Luonnosuojelualueet: 0 kpl Matalataajuinen melumallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisin menetelmin käyttäen voimalavalmistajilta saatuja arvioita niiden äänitehotasoista (DMS _V01, V MW-Mk2A-50/60 Hz, Third Octaves according to General Specification, Date ). Ohje antaa menetelmän matalataajuisen melun laskentaan rakennusten ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje 1/2003 antaa matalataajuiselle melulle ohjearvot asuinhuoneissa. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin ohjearvoihin. Matalataajuinen tai pienitaajuisen melun osalta asuntojen sisätiloissa käytetään lisäksi seuraavia terssikaistoittain määritettyjä taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoon L eq,1h perustuvia suunnitteluohjearvoja. Taulukko 3. Ympäristöministeriön annetut matalataajuisen melun suunnitteluohjearvot asuntojen sisätiloissa taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoina L eq,1h Terssikaistan keskitaajuus/hz , L eq,1h /db Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 5 (15) 2.2 Varjostusmallinnus Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO-ohjelman Shadowmoduulilla. Mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle (real case). Mallinnuksissa tehtiin kaksi eri laskentatilannetta: 1) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu (real case, no forest) 2) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu (real case, forest ). Puuston korkeus määritettiin Corine-luokituksen mukaisesti, siten että havu- ja sekametsän puuston korkeutena käytettiin 20 metriä ja vastaavasti lehtimetsän korkeutena 15 metriä. Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Jyväskylän sääaseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin Laskentojen tuulen suunta ja nopeusjakaumana käytettiin Suomen tuuliatlaksen tuulisuustietoa hankealueen läheisyydeltä ja Pihtiputaan Sodar-mittaustuloksia vuodelta 2013 sekä pitkä aikavälin korjauksia. Tällöin voimaloiden vuotuinen käyntiaika on laskelmien mukaan lähes 8700 h vuodessa. h/kk Kuva 1. Jyväskylän lentoaseman kuukauden keskimääräiset auringonpaistetunnit vuosina (Lähde: Ilmatieteenlaitos raportti 2012:1) Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kartan avulla. Kartalla esitetään varjostusvaikutuksen (1, 8 ja 20 tuntia vuodessa) laajuus. Sen lisäksi mallinnuksessa on erikseen laskettu vaikutus tuulivoimapuistoalueen ympäristössä oleviin herkkiin kohteisiin. Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan, kun siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden sijainnit esisuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja roottorin halkaisija ja hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitosten arvioitu vuotuinen käyntiaika. Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapiirissä käytettiin 1,0 metriä ja laskenta-alueen kokoa 5,0 x 5,0 metriä. Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 6 (15) 3 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Lähin asuinrakennus A sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista ja muut lähialueen loma- ja asuinrakennukset sijaitsevat lähimmillään noin 2,0 etäisyydellä lähimmistä voimaloista. Loma- ja asuinrakennusten pihapiirissä melutasot laskelmien mukaan jäävät alle 35 db(a). Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 1. Asuinrakennus Lomarakennus Laskentakohde (A-M) Tuulivoimala V126 x HH160 Melutaso ISO (105,9 db) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) 1 2 F E G H A B C D 0 0,5 1 1,5 2 km Kuva 2. Laskennalliset melutasot V126 x 9 x HH160 standardin ISO mukaisesti, voimaloiden lähtömelutaso 105,9 db(a). Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 7 (15) Taulukko 4. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentakorkeus (m) Melutaso db(a) A Asuinrakennus (Hyrkönpurontie 75) ,0 4,0 33,8 B Lomarakennus (Jokiniementie 2a) ,9 4,0 28,4 C Lomarakennus (Käpylä) ,7 4,0 28,9 D Lomarakennus (Varislahti) ,5 4,0 27,9 E Lomarakennus (Pihlajakorventie) ,5 4,0 25,7 F Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 140) ,6 4,0 26,0 G Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 290) ,3 4,0 29,7 H Metsästysmaja (Köpösenkangas) ,0 4,0 30,0 I Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 26) ,8 4,0 23,5 Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 8 (15) 3.2 Matalataajuiset melutasot Edellä esitetyt suunnitteluohjearvojen mukaiset melutasot on laskettu rakennuskohteittain lähimpien rakennusten (A-I) kohdalla niin sisätiloissa kuin rakennusten ulkopuolella. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten (A-I) ulkopuolella on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 5). Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot rakennuskohteiden (A-I) sisätiloissa ja ulkopuolella ilmenee seuraavista kuvista (Kuva 3 Kuva 11). Sisätilojen laskennallisia tuloksia tulee verrata Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeessa (2003:1) annettuihin ohjearvoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Ohjearvojen tärkeimpänä kriteerinä on se, että melu ei vaikeuttaisi nukahtamista. Taulukko 5. Laskennalliset matalataajuiset lineaariset tai painottomat melutasot (L eq,1h ) rakennusten (A-I) ulkopuolella. Laskentakohde Terssikaistan keskitaajuus, Hz , A Asuinrakennus (Hyrkönpurontie 75) 51,6 52,8 47,2 46,2 46,6 45,5 43,0 41,1 40,2 33,2 31,0 B Lomarakennus (Jokiniementie 2a) 48,2 49,3 43,8 42,7 43,1 41,9 39,4 37,4 36,4 29,1 26,7 C Lomarakennus (Käpylä) 48,5 49,6 44,1 43,0 43,4 42,2 39,7 37,7 36,8 29,5 27,1 D Lomarakennus (Varislahti) 47,9 49,0 43,5 42,4 42,7 41,6 39,1 37,1 36,1 28,8 26,3 E Lomarakennus (Pihlajakorventie) 46,5 47,7 42,1 41,1 41,4 40,2 37,6 35,6 34,5 27,1 24,5 F Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 140) 46,7 47,8 42,3 41,2 41,6 40,4 37,8 35,8 34,7 27,3 24,7 G Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 290) 49,0 50,2 44,6 43,6 43,9 42,8 40,3 38,3 37,4 30,1 27,8 H Metsästysmaja (Köpösenkangas) 49,2 50,4 44,9 43,8 44,2 43,1 40,5 38,6 37,6 30,4 28,1 I Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 26) 45,2 46,3 40,7 39,7 40,0 38,8 36,2 34,1 32,9 25,4 22,6 Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 9 (15) Kuva 3. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa A ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 4. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa B ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH (15) Kuva 5. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa C ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 6. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa D ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH (15) Kuva 7. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa E ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 8. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa F ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH (15) Kuva 9. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa G ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 10. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa H ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH (15) Kuva 11. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa I ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Äänitasot jäävät matalilla taajuuksilla kaikissa rakennuksissa sisällä alle ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ääneneristävyys. Myös ihmisen keskimääräisen kuulokynnyksen alle jäädään kaikkien asuinrakennusten sisätiloissa. Koska oletusääneneristävyydellä äänitaso on korkeimmillaankin 10 db ohjearvon alapuolella, on ohjearvon ylittyminen epätodennäköistä huolimatta rakennusten eroista matalien äänien ääneneristävyydessä. Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH (15) 3.3 Varjostusmallinnusten tulokset Tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten kohdalla varjostustunnit ovat real case, no forest -laskenta tulosten perusteella 0 tuntia vuodessa lukuun ottamatta kohdetta A. Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 2. Asuinrakennus Lomarakennus Laskentakohde (A-M) Tuulivoimala V126 x HH160 Varjostus (real case, no forest) 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 F E G H A B C D 0 0,5 1 1,5 2 km Kuva 12. Varjostusmallinnus V126 x 9 x HH160, puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu. Varjostusvaikutukset ulottuvat merkittävästi pienemmille alueille lähiympäristöön kun metsäalueilla kasvava puusto huomioidaan. Hautakankaan tuulivoimalat sijoittuvat Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH (15) laajalle metsäalueelle ja näin ollen mahdollisia varjostusvaikutuksia asuinkiinteistöille ei laskennallisesti tule aiheutumaan kun metsän puusto huomioidaan. Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 3. Taulukko 6. Laskennalliset varjostustunnit vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu real case, no forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentaikkuna (m) Varjostus (h/a) A Asuinrakennus (Hyrkönpurontie 75) ,0 5 x 5 3:16 B Lomarakennus (Jokiniementie 2a) ,9 5 x 5 0:00 C Lomarakennus (Käpylä) ,7 5 x 5 0:00 D Lomarakennus (Varislahti) ,5 5 x 5 0:00 E Lomarakennus (Pihlajakorventie) ,5 5 x 5 0:00 F Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 140) ,6 5 x 5 0:00 G Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 290) ,3 5 x 5 0:00 H Metsästysmaja (Köpösenkangas) ,0 5 x 5 0:00 I Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 26) ,8 5 x 5 0:00 Taulukko 7. Laskennalliset varjostustunnit vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu real case, forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentaikkuna (m) Varjostus (h/a) A Asuinrakennus (Hyrkönpurontie 75) ,0 5 x 5 0:00 B Lomarakennus (Jokiniementie 2a) ,5 5 x 5 0:00 C Lomarakennus (Käpylä) ,5 5 x 5 0:00 D Lomarakennus (Varislahti) ,5 5 x 5 0:00 E Lomarakennus (Pihlajakorventie) ,5 5 x 5 0:00 F Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 140) ,8 5 x 5 0:00 G Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 290) ,5 5 x 5 0:00 H Metsästysmaja (Köpösenkangas) ,0 5 x 5 0:00 I Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 26) ,5 5 x 5 0:00 4 JOHTOPÄÄTÖS Melun- ja varjostusmallinnustulosten perusteella tuulivoimahanke voidaan toteuttaa alustavien voimaloiden sijoitusten mukaisesti, eikä hankkeesta ole odotettavissa merkittävää haittaa melun tai varjostuksen osalta lähialueen asutukselle. Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
18 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos DECIBEL - Main Result Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) WTGs WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :18 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :18/ New WTG Scale 1: Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,4 VESTAS V GridStreame...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level Mode ,0 User value 105,9 0 db ,5 VESTAS V GridStreame...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level Mode ,0 User value 105,9 0 db ,9 VESTAS V GridStreame...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level Mode ,0 User value 105,9 0 db ,0 VESTAS V GridStreame...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level Mode ,0 User value 105,9 0 db ,8 VESTAS V GridStreame...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level Mode ,0 User value 105,9 0 db ,0 VESTAS V GridStreame...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level Mode ,0 User value 105,9 0 db ,5 VESTAS V GridStreame...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level Mode ,0 User value 105,9 0 db ,0 VESTAS V GridStreame...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level Mode ,0 User value 105,9 0 db ,4 VESTAS V GridStreame...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level Mode ,0 User value 105,9 0 db Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission height Noise From WTGs Noise [m] [m] [db(a)] [db(a)] A Asuinrakennus (Hyrkönpurontie 75) ,0 4,0 40,0 33,8 Yes B Lomarakennus (Jokiniementie 2a) ,9 4,0 35,0 28,4 Yes C Lomarakennus (Käpylä) ,7 4,0 35,0 28,9 Yes D Lomarakennus (Varislahti) ,5 4,0 35,0 27,9 Yes E Lomarakennus (Pihlajakorventie) ,5 4,0 35,0 25,7 Yes F Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 140) ,6 4,0 40,0 26,0 Yes G Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 290) ,3 4,0 40,0 29,7 Yes H Metsästysmaja (Köpösenkangas) ,0 4,0 40,0 30,0 Yes I Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 26) ,8 4,0 40,0 23,5 Yes Distances (m) WTG NSA A B C D E F G H I WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
19 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :18 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :18/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Assumptions Calculated L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet (when calculated with ground attenuation, then Dc = Domega) LWA,ref: Sound pressure level at WTG K: Pure tone Dc: Directivity correction Adiv: the attenuation due to geometrical divergence Aatm: the attenuation due to atmospheric absorption Agr: the attenuation due to ground effect Abar: the attenuation due to a barrier Amisc: the attenuation due to miscellaneous other effects Cmet: Meteorological correction Calculation Results Noise sensitive area: A Asuinrakennus (Hyrkönpurontie 75) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,42 105,9 0,00 82, ,00 0,00-0, ,03 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0, ,40 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0, ,53 105,9 0,00 78, ,00 0,00-0, ,50 105,9 0,00 78, ,00 0,00-0, ,33 105,9 0,00 76, ,00 0,00-0, ,94 105,9 0,00 74, ,00 0,00-0, ,84 105,9 0,00 77, ,00 0,00-0, ,06 105,9 0,00 74, ,00 0,00-0,00 Sum 33,76 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: B Lomarakennus (Jokiniementie 2a) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,10 105,9 0,00 84, ,00 0,00-0, ,10 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,42 105,9 0,00 82, ,00 0,00-0, ,82 105,9 0,00 81, ,00 0,00-0, ,29 105,9 0,00 81, ,00 0,00-0, ,72 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0, ,41 105,9 0,00 79, ,00 0,00-0, ,48 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0, ,16 105,9 0,00 78, ,00 0,00-0,00 Sum 28,37 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: C Lomarakennus (Käpylä) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,12 105,9 0,00 84, ,00 0,00-0, ,21 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,70 105,9 0,00 82, ,00 0,00-0, ,25 105,9 0,00 81, ,00 0,00-0, ,92 105,9 0,00 81, ,00 0,00-0, ,62 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0, ,62 105,9 0,00 78, ,00 0,00-0,00 To be continued on next page...
20 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :18 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :18/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,44 105,9 0,00 79, ,00 0,00-0, ,05 105,9 0,00 77, ,00 0,00-0,00 Sum 28,86 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: D Lomarakennus (Varislahti) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,50 105,9 0,00 84, ,00 0,00-0, ,49 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,97 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,39 105,9 0,00 81, ,00 0,00-0, ,13 105,9 0,00 81, ,00 0,00-0, ,64 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0, ,51 105,9 0,00 79, ,00 0,00-0, ,56 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0, ,93 105,9 0,00 78, ,00 0,00-0,00 Sum 27,89 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: E Lomarakennus (Pihlajakorventie) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,97 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,05 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,21 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,26 105,9 0,00 82, ,00 0,00-0, ,89 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,51 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0, ,62 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0, ,25 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,38 105,9 0,00 82, ,00 0,00-0,00 Sum 25,72 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: F Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 140) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,65 105,9 0,00 82, ,00 0,00-0, ,24 105,9 0,00 82, ,00 0,00-0, ,93 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,42 105,9 0,00 82, ,00 0,00-0, ,83 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,05 105,9 0,00 79, ,00 0,00-0, ,31 105,9 0,00 81, ,00 0,00-0, ,65 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,51 105,9 0,00 82, ,00 0,00-0,00 Sum 25,98 - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
21 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :18 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :18/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise sensitive area: G Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 290) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,61 105,9 0,00 81, ,00 0,00-0, ,94 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0, ,69 105,9 0,00 81, ,00 0,00-0, ,73 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0, ,84 105,9 0,00 81, ,00 0,00-0, ,67 105,9 0,00 76, ,00 0,00-0, ,80 105,9 0,00 78, ,00 0,00-0, ,85 105,9 0,00 81, ,00 0,00-0, ,30 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0,00 Sum 29,71 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: H Metsästysmaja (Köpösenkangas) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,94 105,9 0,00 81, ,00 0,00-0, ,52 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0, ,00 105,9 0,00 79, ,00 0,00-0, ,16 105,9 0,00 79, ,00 0,00-0, ,88 105,9 0,00 77, ,00 0,00-0, ,22 105,9 0,00 82, ,00 0,00-0, ,50 105,9 0,00 81, ,00 0,00-0, ,81 105,9 0,00 78, ,00 0,00-0, ,61 105,9 0,00 80, ,00 0,00-0,00 Sum 30,01 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: I Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 26) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,85 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,65 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,18 105,9 0,00 84, ,00 0,00-0, ,07 105,9 0,00 84, ,00 0,00-0, ,74 105,9 0,00 85, ,00 0,00-0, ,71 105,9 0,00 82, ,00 0,00-0, ,92 105,9 0,00 83, ,00 0,00-0, ,31 105,9 0,00 85, ,00 0,00-0, ,47 105,9 0,00 84, ,00 0,00-0,00 Sum 23,52 - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
22 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :18 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :18/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Level Mode Source Source/Date Creator Edited Manufacturer EMD :51 Based on Document no.: V Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] User value 160,0 8,0 105,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 101,8 98,1 91,2 85,8 NSA: Asuinrakennus (Hyrkönpurontie 75)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Jokiniementie 2a)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 35,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Käpylä)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 35,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Varislahti)-D Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 35,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
23 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :18 / 6 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :18/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s NSA: Lomarakennus (Pihlajakorventie)-E Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 35,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 140)-F Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 290)-G Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Metsästysmaja (Köpösenkangas)-H Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 26)-I Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
24 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :18 / 7 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :18/ DECIBEL - Map 8,0 m/s Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise [db(a)] m Map: Kinnula Hautakangas peruskartta, Print scale 1:50 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8,0 m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
25 Asuinrakennus Lomarakennus Laskentakohde (A-I) Tuulivoimala V126 x HH160 Melutaso ISO (105,9 db) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) I F G H E 9 8 A B D C 0 0,5 1 1,5 2 km
26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH Liite 2 Liite 2: Varjostusmallinnusten tulokset real case, no forest Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
27 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos SHADOW - Main Result Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 (real case, no forest) Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,94 2,43 4,06 6,23 8,35 8,23 8,58 6,42 4,00 1,92 0,83 0,46 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E24.668_N Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :48 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :41/ A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: 8K_height contour lines.wpo (1) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,4 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,5 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,9 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,8 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,5 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,4 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, ,0 Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Asuinrakennus (Hyrkönpurontie 75) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" B Lomarakennus (Jokiniementie 2a) ,9 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" C Lomarakennus (Käpylä) ,7 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" D Lomarakennus (Varislahti) ,5 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" E Lomarakennus (Pihlajakorventie) ,5 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" F Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 140) ,6 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" G Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 290) ,3 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" H Metsästysmaja (Köpösenkangas) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" I Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 26) ,8 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
28 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos SHADOW - Main Result Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 (real case, no forest) Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Asuinrakennus (Hyrkönpurontie 75) 3:16 B Lomarakennus (Jokiniementie 2a) 0:00 C Lomarakennus (Käpylä) 0:00 D Lomarakennus (Varislahti) 0:00 E Lomarakennus (Pihlajakorventie) 0:00 F Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 140) 0:00 G Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 290) 0:00 H Metsästysmaja (Köpösenkangas) 0:00 I Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 26) 0:00 WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :48 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :41/ Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (86) 0:00 0:00 2 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (87) 0:00 0:00 3 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (88) 0:00 0:00 4 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (89) 0:00 0:00 5 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (90) 0:00 0:00 6 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (91) 0:00 0:00 7 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (92) 0:00 0:00 8 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (93) 0:00 0:00 9 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (94) 11:48 3:16 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
29 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 (real case, no forest) WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :48 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :41/ A: Asuinrakennus (Hyrkönpurontie 75) B: Lomarakennus (Jokiniementie 2a) Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 3:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec C: Lomarakennus (Käpylä) D: Lomarakennus (Varislahti) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 Time 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 Time 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec E: Lomarakennus (Pihlajakorventie) F: Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 140) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 Time 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 Time 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs 9: VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (94) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
30 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 (real case, no forest) WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :48 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :41/ G: Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 290) H: Metsästysmaja (Köpösenkangas) Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec I: Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 26) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 Time 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
31 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos SHADOW - Map Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 (real case, no forest) WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :48 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :41/ Hours per year, real case m Map: Kinnula Hautakangas peruskartta, Print scale 1:40 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Flicker map level: Height Contours: 8K_height contour lines.wpo (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
32 Asuinrakennus Lomarakennus Laskentakohde (A-I) Tuulivoimala V126 x HH160 Varjostus (real case, no forest) 1 h/a 8 h/a 20 h/a I F G H E 9 8 A B D C 0 0,5 1 1,5 2 km
33 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH Liite 3 Liite 3. Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
34 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :31 / 1 SHADOW - Main Result Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 (real case, forest ) Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,94 2,43 4,06 6,23 8,35 8,23 8,58 6,42 4,00 1,92 0,83 0,46 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_E24.668_N Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :29/ A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: Kinnula_height_contourlines.wpo (5) Area object(s) used in calculation: 8K_roughness_areas Obstacles not used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,4 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,6 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,9 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,1 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,5 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,5 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, ,0 Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Asuinrakennus (Hyrkönpurontie 75) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" B Lomarakennus (Jokiniementie 2a) ,9 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" C Lomarakennus (Käpylä) ,7 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" D Lomarakennus (Varislahti) ,5 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" E Lomarakennus (Pihlajakorventie) ,5 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" F Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 140) ,8 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" G Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 290) ,6 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" H Metsästysmaja (Köpösenkangas) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" I Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 26) ,6 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
35 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :31 / 2 SHADOW - Main Result Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 (real case, forest ) Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Asuinrakennus (Hyrkönpurontie 75) 0:00 B Lomarakennus (Jokiniementie 2a) 0:00 C Lomarakennus (Käpylä) 0:00 D Lomarakennus (Varislahti) 0:00 E Lomarakennus (Pihlajakorventie) 0:00 F Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 140) 0:00 G Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 290) 0:00 H Metsästysmaja (Köpösenkangas) 0:00 I Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 26) 0:00 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :29/ Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (86) 0:00 0:00 2 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (87) 0:00 0:00 3 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (88) 0:00 0:00 4 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (89) 0:00 0:00 5 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (90) 0:00 0:00 6 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (91) 0:00 0:00 7 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (92) 0:00 0:00 8 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (93) 0:00 0:00 9 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (94) 0:00 0:00 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
36 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :31 / 3 SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 (real case, forest ) Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :29/ A: Asuinrakennus (Hyrkönpurontie 75) B: Lomarakennus (Jokiniementie 2a) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 Time 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 Time 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec C: Lomarakennus (Käpylä) D: Lomarakennus (Varislahti) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 Time 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 Time 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec E: Lomarakennus (Pihlajakorventie) F: Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 140) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 Time 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 Time 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
37 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :31 / 4 SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 (real case, forest ) Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :29/ G: Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 290) H: Metsästysmaja (Köpösenkangas) Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec I: Asuinrakennus (Koskela-Mäkelätie 26) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 Time 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
38 Project: 8K Kinnula kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :31 / 5 SHADOW - Map Calculation: Kinnula Hautakangas V126 x 9 x HH160 (real case, forest ) Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :29/ Hours per year, real case m Map: Kinnula Hautakangas peruskartta, Print scale 1:40 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Flicker map level: Height Contours: Kinnula_height_contourlines.wpo (5) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,