Source: http://docplayer.fi/48579031-Arkkuinsuon-tuulivoima-puisto-punkalaidun-melumallinnus.html
Timestamp: 2018-12-13 16:22:28+00:00
Document Index: 9527040

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ARKKUINSUON TUULIVOIMA- PUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS - PDF
Download "ARKKUINSUON TUULIVOIMA- PUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS"
1 Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Viite ARKKUINSUON TUULIVOIMA- PUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS
2 ARKKUINSUON TUULIVOIMAPUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen Tuulivoimahankkeen melumallinnus Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 03/2016 aineistoa. _ Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T F
3 MELUMALLINNUS SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 1 2. MELUN OHJEARVOT Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista Asumisterveysasetuksen melutason toimenpiderajat asuntojen sisätiloissa 2 3. MELUMALLINNUKSEN TIEDOT Tuulivoimalatiedot Melulaskenta Maastomalli 4 4. TULOKSET Mallinnustulokset Pienitaajuinen melu 5 5. TULOSTEN TULKINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Häiritsevyyskorjaukset Tuulivoiman melutasot verrattuna melun ohjearvoihin Alueen tuuliolosuhteet ja niiden vaikutukset meluun 6 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Meluvyöhykekartta Laskentaparametrit ja tuulivoimalan akustiset tiedot
4 MELUMALLINNUS 1 1. YLEISTÄ Punkalaitumen tuulivoima Oy suunnittelee kolmen tuulivoimalan rakentamista Arkkuinsuon suunnittelualueelle Punkalaitumen kuntaan. Tämän työn tarkoituksena on ollut selvittää suunniteltujen tuulivoimalaitosten aiheuttamat meluvaikutukset. Työ on tehty Punkalaitumen Tuulivoima Oy:n toimeksiannosta. Meluselvityksen laadinnasta on vastannut projektipäällikkö ins.(amk) Arttu Ruhanen. Melumallinnuksen ja raportoinnin on tehnyt suunnittelija ins.(amk) Ville Virtanen. 2. MELUN OHJEARVOT 2.1 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista Valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015 (voimaantulopäivä ) on annettu tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot. Ohjearvot on annettu absoluuttisina lukuarvoina, joissa ei huomioida taustamelua. Asetusta sovelletaan maankäyttö- ja rakennusalan mukaisessa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyissä ja valvonnassa sekä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä ja valvonnassa. Tuulivoimalan toiminnasta aiheutuvan melupäästön takuuarvon perusteella määritelty laskennallinen melutaso ja valvonnan yhteydessä mitattu melutason eivät saa ulkona ylittää melulle altistuvalla alueella melun A-taajuuspainotetun keskiäänitason (ekvivalenttitason L Aeq ) ohjearvoja taulukossa 1 esitetyn mukaisesti. Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot 1107/2015 Ulkomelutason L Aeq päivällä klo 7-22 Ulkomelutason L Aeq yöllä klo 22-7 Pysyvä asetus 45 db 40 db Loma-asutus 45 db 40 db Hoitolaitokset 45 db 40 db Oppilaitokset 45 db - Virkistysalueet 45 db - Leirintäalueet 45 db 40 db Kansallispuistot 40 db 40 db Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa suunniteltaessa ja järjestettäessä sekä tällaista toimintaa harjoitettaessa huomioon otettavista sisämelutasoista säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä. Valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen tehdään 5 db lisäys, mikäli tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista altistuvalla alueella.
5 MELUMALLINNUS Asumisterveysasetuksen melutason toimenpiderajat asuntojen sisätiloissa Sosiaali- ja terveysministeriön annetussa asetuksessa 545/2015 (voimaantulopäivä ) on annettu toimenpiderajoja asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisämelulle (ns. asumisterveysasetus). Asetus korvaa aiemmin käytössä olleen asumisterveysohjeen (STM oppaita 2003:1). Asuinhuoneistojen asuinhuoneisiin (paitsi keittiö ja muut tilat) toimenpiderajoiksi on annettu päiväajan keskiäänitasolle L Aeq db ja yöajan keskiäänitasolle L Aeq db. Selvästi taustamelusta erottuvalle melulle, joka voi aiheuttaa unihäiriötä, on toimenpiderajana nukkumiseen käytettävissä tiloissa yöaikaan (klo 22-7) yhden tunnin keskiäänitaso L Aeq,1h 25 db. Lisäksi on huomioitava melun erityisominaisuudet eli mahdolliset kapeakaistaisuus- ja impulssimaisuuskorjaukset. Asetus sisältää toimenpiderajat pienitaajuiselle melulle, jotka on annettu taajuuspainottamattomina tunnin keskiäänitasoina L eq,1h. Taulukko 2. Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun toimenpiderajat terssikaistoittain (Asumisterveysasetus). Päiväaikana sallitaan 5 db suurempia arvoja. Kaista / Hz L Leq, 1h / db , MELUMALLINNUKSEN TIEDOT 3.1 Tuulivoimalatiedot Melumallinnukset tehtiin päivätyn layoutin sijaintipaikkojen mukaisesti. Melutasot mallinnettiin käyttäen Enercon E-141 EP4 / 4200 kw voimalaitoksen suurinta kokonaisäänitehotasoa, joka on L WA 105,5 db (Operating mode 0 s). Suurin äänitehotaso saavutetaan, kun tuulennopeus on 11 m/s laitoksen napakorkeudella. Kokonaismelupäästö on taattu valmistajan toimesta, eli mallinnuksessa käytettävät arvot vastaavat L WAd arvoja. Tuulivoimaloiden napakorkeutena oli 160 m. Melutietojen lähdedokumentteina olivat Punkalaitumen Tuulivoima Oy:n toimittamat: Document ID D ; Data Sheet, ENERCON Wind Energy Converter E-141 EP4, Operating Modes 0 s, I s, II s and Power-Reduced Operation, with TES (Trailing Edge Serrations), Date Document ID D ; Data Sheet, ENERCON Wind Energy Converter E-141 EP4 / 4200 kw, One Third Octave Operating Modes 0 s, I s, II s and Power-Reduced Operation with TES (Trailing Edge Serrations), Date Tuulivoimaloiden tarkemmat akustiset tiedot on esitetty liitteessä 2 ja sijaintien koordinaattilistaus on taulukossa 3. Taulukossa esitetyissä tuulivoimalaitoksen koordinaateissa Z-koordinaatti kertoo maaston korkeuden metreissä merenpinnan yläpuolella tuulivoimalan sijaintipaikalla. Taulukko 3. Tuulivoimalaitoksen koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Tunnus X Y Z
6 MELUMALLINNUS Melulaskenta Melulaskennat tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Liitteessä 2 ja taulukossa 4 on esitetty melulaskentojen oleelliset lähtötiedot esim. laskentaparametrit. Melumallinnukset on tehty SoundPlan 7.4 -melulaskentaohjelmaa ja siihen sisältyvää ISO melulaskentamallia käyttäen. SoundPlan -ohjelmistosta saa lisätietoa internet-sivustolta Meluvyöhykelaskennat on tehty laskentapisteverkkoon ja ohjelma interpoloi melutasot laskentapisteiden välisille alueille. Lisäksi tehtiin reseptoripistelaskenta neljän tuulivoimaloita lähinnä olevan asuin- ja lomarakennuksen kohdalle, joiden korkeutena käytettiin 4 metriä maanpinnasta. Reseptoripisteiden tuloksista käy ilmi tarkat keskiäänitasot (L Aeq ) kyseisten rakennusten kohdalla. Taulukko 4. Meluvyöhyke- ja reseptoripistelaskennassa käytetyt parametrit Laskentamalli ISO Laskentaverkko Laskentaetäisyys Heijastusten lukumäärä 3 Maanpinnan absorptio Ilman absorptio Äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Ilmakehän stabiilius laskennassa / meteorologinen korjaus Sääolosuhteet 20 x 20 m välein 4 m korkeudella pinnasta max 5000 m melulähteestä maaperän vaikutuskerroin maa-alueella 0,4 (akustisesti puolikova) ja vesialueilla vaikutuskerroin 0 (akustisesti kova) standardin ISO 9316 mukainen vapaa avaruus 0 neutraali stabiili sääolosuhde - ilmanpaine 1013,25 mbar - suhteellinen kosteus 70 % - lämpötila 15 C ISO mallissa tuulen nopeutta tai suuntaa ei voida varioida, vaan laskentamallissa on oletuksena lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Malli huomioi kolmiulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset ja maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Pienitaajuisen melun tarkastelu tehtiin YM:n ohjeessa 2/2014 esitetyn mukaisesti. Laskennassa huomioitiin kaikki suunnitellut tuulivoimalaitokset. Taajuuspainottamattomien terssikaistakohtaisten melutasojen laskenta tehtiin neljään reseptoripisteeseen, joiden sijainnit kartalla on esitetty kuvassa 1. Rakennuksen sisälle aiheutuvia pienitaajuisia melutasoja arvioitiin DSO 1284 laskentamenetelmässä esitettyjen asuintalon julkisivun ilmaääneneristävyysarvojen avulla. Kaikki esitetyt melutasot ovat suoraan mallinnuksen tuloksia, eikä niihin ole lisätty mitään mahdollisia häiritsevyyskorjauksia.
7 MELUMALLINNUS 4 Kuva 1. Reseptoripisteiden sijainnit 3.3 Maastomalli Maastomalli on laadittu Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 2 m -aineistosta, joka perustuu laserkeilaukseen. Maastomallissa ei huomioitu rakennuksia. Maastomallissa ei ole huomioitu metsäkasvillisuutta (mm. puustoa). Puuston vaikutuksesta tuulivoimamelun etenemiseen tai huomioimiseksi mallinnuksessa ei ole vielä luotettavaa tutkittua tietoa tai käytäntöä. Ympäristömeluarvioinneissa pääsääntöisesti kasvillisuuden vaikutusta ei oteta huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut). Myöskään laskentamallien kyvystä huomioida luotettavasti puuston vaikutus melun etenemiseen oikein ei ole vielä riittävästi tutkittua tietoa. Hankealueella tuulivoimalan perustusten ja kolmen kilometrin etäisyydellä laitoksista sijaitsevien altistuvien kohteiden välinen maanpinnan korkeusero on alle 60 metriä. Tällöin melupäästöarvoon ei ole tarpeen tehdä maanpinnan muodon vaikutuksesta aiheutuvaa korjausta ennen melulaskennan tekemistä. 4. TULOKSET 4.1 Mallinnustulokset Laskennalliset tuulivoimamelun meluvyöhykkeet (A-painotettu keskiäänitaso) on esitetty melukartassa liitteessä 1. Melukarttaan on merkitty rakennukset värikoodein Maanmittauslaitoksen tietojen pohjalta. Meluvyöhykkeet ja reseptoripistekohtaisen laskentatulokset ovat keskiäänitasoja tilanteessa, jossa tuulivoimalaitokset tuottavat suurimman mahdollisen melupäästön koko päivä- tai yöajan. Todellisuudessa tuulennopeus vaihtelee päivä- ja yöaikana ja todellinen päivä- tai yöajan äänitaso tuulivoimaloiden ympärillä vaihtelee sen mukaisesti. Myös tuulen suunta vaikuttaa melun leviämiseen ja mallinnus on tehty myötätuuliolosuhteen vallitessa kaikkiin ilmansuuntiin. Laskennan perusteella melutaso jää kaikkien asuin- ja lomarakennusten kohdalla alle 40 db:n. Taulukossa 5 on esitetty mallinnetut melutasot kuvassa 1 esitetyissä reseptoripisteissä.
8 MELUMALLINNUS 5 Taulukko 5. Keskiäänitasot reseptoripisteissä Reseptori Rakennuksen status Laskennan tulos L Aeq, db 1 Asuinrakennus 34,1 2 Asuinrakennus 34,2 3 Asuinrakennus 34,6 4 Vapaa-ajan rakennus 33,7 4.2 Pienitaajuinen melu Suunnitellun tuulivoimalaitoksen aiheuttamaa pienitaajuista melua tarkasteltiin neljään reseptoripisteeseen, joiden sijainnit on esitetty kuvassa 1. Taulukko 6. Lineaariset terssikaistakohtaiset äänitasot reseptoripisteissä ulkona Operation mode 0 s: kokonaisäänitehotaso 105,5 db/voimala Taajuuskaista, Reseptori , Hz L Leq, db Kuva 2. Pienitaajuisen melun laskentatulokset Verrattaessa Asumisterveysasetuksen 545/2015 mukaisiin sisätilojen pienitaajuisen melun yöajan toimenpiderajoihin, on ulkomelutasot kaikissa reseptoripisteissä terssikaistoilla 50 Hz 160 Hz 1-5 db yli sisätilojen toimenpiderajojen. Muilla terssikaistoilla ulkomelutasot ovat reseptoripisteissä yöajan sisämelun toimenpiderajojen alle tai tasolla. Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys DSO menetelmässä mainittujen arvojen mukaisesti, alittavat terssikohtaiset melutasot sisätilojen toimenpiderajat jokaisessa reseptoripisteessä kaikkien terssikaistojen. Tulokset osoittavat, että ympäristön rakennusten kohdalla normaalia rakentamistapaa vastaava ilmaääneneristys riittää vaimentamaan tuulivoimalaitosten pienitaajuisen melun ohjearvojen alle. Tulosten perusteella voidaan myös todeta, että pienitaajuinen melu alittaa ohjearvot myös kauempana tuulivoimaloita, koska laskennan periaatteiden mukaan pienitaajuinen melu vaimenee etäisyyden kasvaessa. DSO menetelmän mukaiset ääneneristävyysarvot (äänitasoero L) kuvaavat tyypillisen tanskalaisen asuintalon ilmaääneneristävyyttä, jotka vastaavat kohtuullisen hyvin Suomessa käytettyjä rakenteita.
9 MELUMALLINNUS 6 5. TULOSTEN TULKINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Mallinnuksen tulokset pätevät selvityksessä käytetyllä laitosmallilla ja sen melupäästöllä sekä muilla suunnittelutiedoilla. Mikäli rakennettavan tuulivoimalaitoksen melupäästöt ovat nyt tarkasteltuja voimakkaampia tai sijainti tai napakorkeus muuttuu merkittävästi, tulee mallinnus ja meluvaikutusten arviointi päivittää. 5.1 Häiritsevyyskorjaukset Valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015 tuulivoimaloiden ulkomelutasoista ei mallinnusvaiheessa edellytetä korjauksia tai kannanottoa mahdollisesta impulssimaisuudesta tai kapeakaistaisuudesta. Mahdollinen häiritsevyyskorjaus +5 db tehdään valvonnan yhteydessä tehtävään mittaustulokseen, mikäli melun todetaan olevan kapeakaistaista ja/tai impulssimaista. Impulssimaisuuden ja kapeakaistaisuuden määrittäminen mittaustuloksesta tehdään YM:n ohjeessa Tuulivoimaloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa 4/2014 esitetyn mukaisesti. Asetus ei sisällä korjausta merkityksellisestä sykinnästä (EAM, Excess amplitude modulation), koska sen määrittämiseen ei ole standardisoitua menetelmää. Tavanomainen tuulivoimalan äänitason vaihtelu (NAM, Normal amplitude modulation) on osa tuulivoimalaitoksen toimintaa ja sisältyy ohjearvoihin. 5.2 Tuulivoiman melutasot verrattuna melun ohjearvoihin YM:n mallinnusohjeen (2/2014) mukaan ohjearvovertailussa ei huomioida epävarmuutta, kun laskenta tehdään ohjeessa mainituilla parametreilla ja käyttäen valmistajan takaamia melupäästöarvoja (declared value tai warranted level). Tällöin melupäästön takuuarvoon on sisällytetty koko laskennan epävarmuus. Tässä mallinnuksessa on käytetty valmistajan takaamia arvoja. Mallinnuksen perusteella hankealueen ympäristön loma-asutuksen ja pysyvän asutuksen kohdalla ulkomelutasot alittavat Vna 1107/2015 mukaiset päiväajan ohjearvon 45 db ja yöajan ohjearvon 40 db. Valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015 ulkomelutasoista velvoitetaan noudattamaan sisätilojen melun osalta Asumisterveysasetuksessa 545/2015 annettuja sisätilojen melun toimenpiderajoja. Ulkomelun ohjearvoilla pyritään varmistamaan sisämelun osalta raja-arvojen täyttyminen. Tuulivoimamelun ollessa ohjearvojen puitteissa ( 40 db), tulee eristävyysvaatimukseksi 15 db (= 1107/2015 ulkomelun yöajan ohjearvo L Aeq db 545/2015 sisämelun yöaikainen toimenpideraja L Aeq 1h 25 db). Käytännöllisesti katsoen kaikki tavanomaiset rakenteet täyttävät 20 db:n eristävyysvaatimuksen (RIL Ääneneristyksen toteuttaminen). Tämän perusteella myös 545/2015 sisämelun rajat alittuvat kaikkien ympäristön rakennusten kohdalla. Sisätiloihin arvioidut (ulkoseinän ääneneristävyys DSO 1284 arvojen mukaisesti) pienitaajuisen melun tasot alittavat sisätiloihin annetut 545/2015 mukaiset toimenpiderajat ympäristön rakennusten kohdalla. 5.3 Alueen tuuliolosuhteet ja niiden vaikutukset meluun Tuuliolosuhteet vaikuttavat tuulivoimalaitoksen meluntuottoon. Meluntuotto ei kasva lineaarisesti tuulennopeuden mukana ja äänitehotason voimistuminen pysähtyy tai alkaa laskea saavutettaessa tietty tuulennopeus. Tässä selvityksessä tutkitulla voimalaitoksella suurin äänitehotaso saavutetaan 11 m/s tuulennopeudella (napakorkeudella). Pienemmällä tuulennopeudella voimalaitoksen äänitehotaso saattaa olla merkittävästi maksimiarvoa hiljaisempi. Tuulennopeus vaihtelee päivä- ja yöaikana ja hetkittäinen äänitaso vaihtelee sen mukaisesti. Mallinnuksen tulokset vastaavat keskiäänitasoja tilanteessa, jossa tuulennopeus on koko päivä- tai yöajan on erittäin voimakasta. Todellinen päivä- ja yöajan keskiäänitaso laitosten ympärillä riippuu tarkastelujakson tuulisuudesta. Tilanne jossa koko päivä- tai yöajan keskiäänitaso ylittää mallinnetun melutason, on erittäin epätodennäköinen.
10 MELUMALLINNUS 7 Kuva 3. Tuuliruusu Suomen Tuuliatlaksesta Vallitseva tuulensuunta on etelän lounaan suunnasta. Tästä johtuen mallinnuksen mukainen melutaso toteutuu useimmin hankealueen pohjoisen koillisen suunnalla. Vastaavasti hankealueen etelä- ja lounaispuolella mallinnusten mukaisten melutasojen ajallinen esiintyvyys vuoden aikana on vähäisempää. Lahdessa 10. päivänä lokakuuta 2016 RAMBOLL FINLAND OY Arttu Ruhanen Projektipäällikkö Ville Virtanen Suunnittelija
11 LIITE 1
12 LIITE 2 1/2 Laatija: Ville Virtanen, Ramboll Finland Oy Päivämäärä: Hankevastaava: Hankealue: Punkalaitumen Tuulivoima Oy Arkkuinsuo, Punkalaidun Mallinnusohjelman tiedot Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: SoundPlan 7.4 ISO Tuulivoimaloiden perustiedot Tuulivoimalan valmistaja: Tyyppi: Sarjanumero: Enercon E-141 EP4 / 4200 kw - Nimellisteho: Napakorkeus: Roottorin halkaisija: 4,2 MW 160 m 141 m Tornin tyyppi: - Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö: Pyörimisnopeus: Muu, mikä: Kyllä Kyllä Voimalan melua voidaan rajoittaa, Ei Ei mutta tekniikkaa ei ole ilmoitettu dokumetissa. Useita rajoitusmoodeja. Ei ilmoitettu Ei ilmoitettu Akustiset tiedot Melutietojen lähdedokumentit: Document ID D ; Data Sheet, ENERCON Wind Energy Converter E-141 EP4, Operating Modes 0 s and Power-Reduced Operation, with TES (Trailing Edge Serrations), Date Document ID D ; Data Sheet, ENERCON Wind Energy Converter E-141 EP4 / 4200 kw, One Third Operating Modes 0 s, I s, II s and Power-Reduced Operation with TES (Trailing Edge Serrations), Date Suurin äänitehotaso L WA tuulennopeudella 11 m/s (napakorkeudella): 105,5 db Operation Mode 0 s Takuu/tunnusarvo Aänitehotaso 1/3-oktaaveittain (A-painotettu) 11 m/s napakorkeudella:
13 LIITE 2 2/2 Äänitehotaso tuulennopeuden funktiona: Melun erityspiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Kyllä Ei Ei ilmoitettu Impulssimaisuus Kyllä Ei Ei ilmoitettu Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Kyllä Ei Ei ilmoitettu Muu, mikä Laskennan lähtötiedot Laskentaverkko Laskentakorkeus: Laskentaruudukon koko: 4 metriä 20*20 metriä Sääolosuhteet Suhteellinen kosteus: Lämpötila: 70 % 15 C Maastomalli Maastomallin lähde: Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: MML, Korkeusmalli 2 m 2 m 0,5 m Hankealueen korkeuserot Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3 km etäisyydellä voimaloista) Kyllä Ei Maan- ja vedenpinnan absorptio ja heijastukset, käytetyt kertoimet Vesialueet 0 akustisesti kova pinta Maa-alueet 0,4 akustisesti puolikova Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali 0 neutraali - stabiili sääolosuhde Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus Muu
PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUMALLINNUS
Vastaanottaja Kuljetus ja maansiirto Viita Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.10.2017 Viite 1510016776 PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUMALLINNUS PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN