Source: http://docplayer.fi/4208277-Onnettomuustutkintaraportti.html
Timestamp: 2017-07-26 03:11:09+00:00
Document Index: 1881168

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ']

1 Onnettomuustutkintaraportti Dnro 30944/06/2009 Kesämökillä sattunut häkämyrkytys Tutkijaryhmä: Seppo Huttunen2 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Onnettomuuden kuvaus Onnettomuuden tutkinta Tutkinnan tulokset Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset... 9 Liitteet: SGS Fimko:n tutkimuslausunto kaasulieden testauksesta ( ) Suomen Sisäilmakeskuksen mittauspöytäkirja ( ) Muistio kaasulieden testauksesta Lahden liesitehtaalla ( )3 3 ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus Kolme ihmistä löytyi kuolleena kesämökiltä Tapahtuma-aika Tapahtumapaikka Yhteenveto onnettomuudesta ja tutkinnan tuloksista (mitä tapahtui, syyt, seuraukset) Siilinjärvi Hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen perusteella poliisi löysi kesämökiltä kolme kuollutta henkilöä. Poliisit tekivät paikanpäällä havainnon, että kaasulieden hana oli auki ja lieden poltin oli lämmin vaikka mitään näkyvää liekkiä ei ollut. Poliisilta saadun tiedon mukaan kuolinsyy oli häkämyrkytys. Kaasulieden tarkastuksessa havaittiin, että lieden polttimet olivat virheellisesti toistensa paikoilla. Tämä aiheutti sen, että lieden sisällä oleva liitos vuoti kaasua. Tämä mahdollisti sen, että kaasun palamista on tapahtunut myös lieden sisällä. Auki jäänyt liesi ja lieden sammuminen itsestään on johtanut häkäkaasun syntymiseen, koska lieden sisällä kaasu jatkoi palamista keltaisella häkää muodostavalla liekillä. Kesämökillä mitattiin sisäilman häkäpitoisuutta sijoittamalla mittari huonetilan keskelle noin 0,5 metrin korkeudelle lattiasta. Kaasuliesi muodosti runsaasti häkää ja pitoisuus nousi koko mittauksen ajan. Alle tunnissa (53 min.) oli mökin sisällä jo 300 ppm häkäpitoisuus ja 600 ppm arvo saavutettiin 1h 40 minuutin kuluttua. Tutkijaryhmän ehdottamat toimenpiteet vastaavan onnettomuuden ehkäisemiseksi Kesämökin sisätila (25 m 2 ) oli yhtenäistä huonetilaa, jota käytettiin myös yöpymiseen. Kaasulieden lisäksi mökissä oli puulämmitteinen takka kytkettynä tiiliseen savupiippuun. Kesämökillä oli yksi raitisilmaventtiili, joka oli asennettu noin 1,9 metrin korkeuteen, lieden viereiseen ulkoseinään. Mökissä ei ollut muita venttiileitä (poisto/tulo), eikä avattavia tuuletusikkunoita. Nestekaasun käyttäjiä tulisi valistaa kaasulaitteiden käyttöön ja nestekaasun käyttöön yleensä liittyvistä riskeistä. Kesämökeillä olevien omien tuttujen laitteiden riskejä ei koeta kovin suurina. Ihmisten rutiininomainen ja tiedostamaton käyttäytyminen voi olla haitallista, koska ihminen saattaa huolimattomalla toiminnallaan aiheuttaa huomaamattaan vaarallisia tilanteita. Vanhat kaasuliedet, joissa ei ole liekinvarmistimia, tulisi poistaa käytöstä. Liekinvalvontalaite parantaa lieden käyttöturvallisuutta. Vanhojen kaasulaitteiden hoidosta ja huollosta tulisi jakaa ohjeita ja muistuttaa, että polttimien puhdistuksen jälkeen polttimet asetetaan huolellisesti paikalleen, jotta ei synny kaasuvuotoja. Tutkintaraportin päiväys Tutkijaryhmän allekirjoitukset ja nimenselvennykset Kesämökeille, joilla käytetään kaasulaitteita, tulisi suositella häkävaroittimen hankkimista. Häkävaroitin lisäisi turvallisuutta erityisesti pienillä kesämökeillä, joissa samaa huonetilaa käytetään myös yöpymiseen Seppo Huttunen4 4 1 Onnettomuuden kuvaus Hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen perusteella poliisi löysi kesämökiltä kolme kuollutta henkilöä. Poliisi arvioi, että nestekaasuliesi olisi aiheuttanut mökissä olleiden henkilöiden kuolemat. Kaasulieden hana oli ollut onnettomuuden jälkeen auki asennossa. Mökin sisäpinta-ala on noin 25 m 2 ja huonekorkeus 2,2 metriä. Mökissä on puulämmitteinen tehdasvalmisteinen suuluukullinen takka kytkettynä tiiliseen savupiippuun. Samassa tilassa on Upo-merkkinen nestekaasuliesi. Liesi oli liitetty kaasuletkulla 11 kg:n kaasupulloon. Kesämökin sisätila on yhtenäistä tilaa, jota käytetään myös yöpymiseen. Kesämökki on lautarakenteinen. Mökki sijaitsi saaressa, eikä siinä ollut sähköliitäntää. 2 Onnettomuuden tutkinta Nestekaasuliesi on varustettu kahdella keittopolttimella ja paistinuunilla. Lieden korkeus on 46 cm. Lieden keittopolttimissa ei ole liekinvarmistimia. Valmistaja on Upo Metalliteollisuus Oy (Lahti), valmistettu aikavälillä Kaasuliesien valmistus lopetettiin Suomessa Nykyisin samalla paikalla valmistetaan Upon sähköliesiä. Liesitehtaan tiloissa verrattiin onnettomuudessa mukana olleen kaasulieden toimintaa täysin samanlaiseen vanhaan lieteen. Liesitehtaan arkistoista saatiin käyttöön luvulla valmistettujen vastaavanlaisten kaasuliesien käyttö- ja huolto-ohjeita. Mukana onnettomuustutkinnassa oli liesitehtaalta huoltopäällikkö Erkki Mäkikoski. Kuva 1. Upon nestekaasuliesi (tyyppi nro 01003) (Kuva poliisi) Nestekaasuliesi toimitettiin SGS Fimko Oy:n laboratorioon tarkempaa tutkimusta varten. Liedelle on suoritettu seuraavat mittaukset: tiiviyskoe, paineensäätimen toimintakoe, kaasumäärämittaukset, häkäpitoisuusmittaukset. Liesi on testattu standardin EN vaatimusten mukaisesti.5 5 Koska oli aihetta epäillä, että kuolemien aiheuttajana olisi häkä, mitattiin mökin sisällä nestekaasulieden ja puilla toimivan takan käytöstä mökin sisäilmaan mahdollisesti syntyviä häkäpitoisuuksia. Muita laitteita, joiden käyttö voisi aiheuttaa häkää, ei mökissä ollut. Samalla selvitettiin myös mökin sisätilan suuruutta ja ilmanvaihtoa. Mittaukset teki Suomen Sisäilmakeskus Oy Kuopiosta. Onnettomuustutkintaa on tehty yhteistyössä poliisin kanssa. Poliisin suorittamasta tutkinnasta ja havainnoista paikan päällä on saatu tietoja ylikonstaapeli Kari Kokkoselta Pohjois-Savon poliisilaitokselta. 3 Tutkinnan tulokset Poliisit tekivät paikanpäällä havainnon, että lieden yläpuolella tuntui selvästi lämmin ilmavirtaus, vaikka polttimessa ei ollut ulospäin näkyvää liekkiä. Keittopoltin oli lämmin ja lämpimät palokaasut pystyi kädellä tuntemaan. Kun katsoi tarkasti keittopolttimen sisään, paloi polttimen sisällä pieni liekki. Poltin oli siis vielä päällä. Nestekaasulieden hana oli auki asennossa. Kuvassa 2 näkyy miten vasemmanpuoleisen polttimen säätöhana on käännettynä vasempaan ääriasentoon, joka on ns. minimiasento. Kuva 2. Vasemmanpuoleisen keittopolttimen säätöhana on auki minimiasennossa. (Kuva poliisi) Käyttöohjeen mukaan kuluttaja saa ottaa irti puhdistamista varten polttimien irralliset osat (poltinkansi ja polttimen yläosa). Valmistaja ei ole kuitenkaan tarkoittanut, että polttimien paikkaa voisi vaihtaa vapaasti. Näin tehopoltin on aina oikealla puolen ja normaalipoltin vasemmalla puolen, kuten myös käyttöohjeessa on sanottu. Onnettomuudessa lieden keittopolttimet olivat kuitenkin virheellisesti toistensa paikoilla. SGS Fimko Oy:n laboratoriossa tehtiin merkittävä havainto, kun lieden polttimien toimintaa kokeiltiin siten, että polttimet oli asennettu virheellisesti toistensa paikalle. Tällöin polttimen alaosaan syttyi ylimääräinen liekki (juuriliekki) kaasuvuodon seurauksena. (Kuva 3). Vuotava liitos jää lieden kannen alapuolelle. Kuvassa lieden kansi on poistettu.6 6 Poltinkansi Polttimen yläosa Juuriliekki Liitoskohta Kuva 3. Liitoskohdassa kaasuvuoto. Juuriliekki syttyy itsestään. (Kuva SGS Fimko Oy) Liitoskohdassa on olakkeet ohjaamassa (varmistamassa), että polttimen yläosa asettuu oikealle paikalleen. Olakkeita vastaavat polttimen yläosaan leikatut lovet. Nämä olakkeet ja lovet on tehty eri kohtiin molemmissa polttimissa. Esimerkiksi tehopolttimen yläosaa ei saa tiiviisti normaalipolttimen paikalle vaan liitos jää vuotamaan. Polttimien oikealle paikoilleen laittaminen oli helppoa, liitoksen vastinosat (lovet ja olakkeet) menivät helposti vastakkain ja liitos oli tiivis. Kaasuvuotoa ei esiintynyt. Lieden toiminta oli normaalia kun polttimet olivat oikeilla paikoillaan. Kun liesi on käyttökunnossa ja kansi paikoillaan, palaa juuriliekki kannen alla lähes suljetussa tilassa keltaisella, nokeavalla liekillä. Onnettomuusliedessä polttimen poltinkannen sisäpinta oli nokeentunut, mikä kertoo huonosta, epätäydellisestä palamisesta. Häkäpitoisuutta kesämökin sisällä mitattiin kahdella mittarilla. Kuluttajakäyttöön tarkoitettu häkävaroitin (FinAlert FA9-CO) sijoitettiin lieden läheisyyteen, viereisen yläkaapin päälle, lähelle katon rajaa. Häkävaroittimen näyttöalue on ppm. Toinen mittari oli ammattikäyttöön tarkoitettu mittalaite (TSI Q-Trak 8551), joka rekisteröi muistiin häkäpitoisuuksien vaihteluita. Mittalaitteen anturi sijaitsi mökin huonetilan keskellä lähelle makuupaikkoja noin puoli metriä lattiatason yläpuolelle. Mittarien keskinäinen etäisyys oli noin 2,5 metriä. Mittauksen aikana teho- ja normaalipoltin olivat toistensa paikoilla, kuten ne olivat olleet onnettomuuden sattuessa. Koska poltin oli nyt väärällä paikalla, oli lieden kansilevyn alla olevassa liitoksessa vuoto. Tämä oli todettu aikaisemmin kun kansilevy oli pois paikaltaan. Polttimen säätöhana oli auki minimiasennossa, kuten se oli ollut poliisin tullessa paikalle.7 7 Polttimen näkyvä liekki onnistuttiin sammuttamaan kello 10:45 siten, että lieden sisällä oli pieni liekki. Liekki oli keltainen. Tämä on vastannut tilannetta, joka on johtanut häkäkaasun muodostumiseen mökin sisälle. Lieden lämpimät palokaasut nousivat ylöspäin ja noin 20 minuutin kuluttua näytti häkävaroitin häkäpitoisuutta 267 ppm. Tällöin häkävaroitin antoi ensimmäisen hälytyksen. Keskelle huonetta, lähelle makuutiloja, sijoitettu mittari näytti tällöin häkälukemaa 118 ppm. Alle tunnissa (53 min.) oli mökin sisällä jo 300 ppm häkäpitoisuus. Tunnin kuluttua mittauksen alkamisesta näytti häkävaroitin jo häkäpitoisuutta 836 ppm. Huoneen keskellä saavutettiin 600 ppm häkäpitoisuus 1h 40 minuuttia siitä kun kaasulieden näkyvä liekki oli sammunut ja lieden sisään jäi häkää tuottava keltainen liekki. Huoneen keskeltä mitattu häkäpitoisuus nousi lopulta yli 700 ppm:ään (maksimi 746 ppm). (Kuva 4). Kuva 4. Kaasuliesi tuotti mökin sisätilaan runsaasti häkää. (Kuva Suomen Sisäilmakeskus Oy) Erikseen mitattiin puulämmitteisen takan vaikutusta mökin sisäilmaan. Häkäpitoisuutta mitattiin 1 h 10 minuuttia. Häkäpitoisuuden enimmäisarvo oli 27 ppm.8 8 4 Johtopäätökset Analyysi Perussyy tapahtumalle oli se, että lieden polttimet (tehopoltin ja normaalipoltin) olivat virheellisesti toistensa paikoilla. Tämä aiheutti sen, että lieden kannen alla oleva liitos lieden sisäiseen kaasuputkeen ei ollut tiivis. Tämä vuoto aiheutti toimintahäiriön lieden polttimella. Varsinkin polttimen minimiasennossa lieden liekki oli häiriöherkkä ulkoisille tekijöille, esimerkiksi ilmavirtaus ulko-ovesta tai lieden hanan nopea kääntäminen maksimilta minimille saattoi sammuttaa polttimen. Lieden minimiasento on ns. lämmitysasento, jossa kattilaa tai kahvipannua voidaan säilyttää ylläpitolämmöllä. Liesi on saattanut jäädä hetkeksi ilman valvontaa, jolloin poltin on voinut sammua. Liitoksessa ollut kaasuvuoto on todennäköisesti häirinnyt kaasunvirtausta polttimessa niin, että varsinkin minimiasennossa kaasunvirtaus on ollut liian heikko ylläpitämään palamista lieden poltinkannen paloporteissa. Kaasun palamista on tapahtunut myös polttimen sisällä. Kun lieden poltin sammui itsestään, jäi lieden sisään keltainen, häkää tuottava liekki. Tätä liekkiä ei nähnyt päällepäin. Normaalisti liekin sammuminen aiheuttaa kaasuvuodon, joka huomataan nopeasti, koska kaasu on voimakkaasti hajustettu. Kaasun haju lisää turvallisuutta, haju varoittaa vaaratilanteesta. Lieden sisällä tapahtunut palaminen esti tämän turvallisuustoiminnon. Sisätiloihin ei ole vuotanut kaasumaista kaasua. Tällaista havaintoa ei poliisi tehnyt paikanpäällä onnettomuuden jälkeen. Kaasupullossa oli vielä kaasua ja pulloventtiili oli auki. Lieden kaasuhana oli auki minimiasennossa ja poltin oli lämmin, kun poliisi meni paikanpäälle. Häkävaroittimien hälytysrajoista ja toiminta-ajoista on vaatimuksia eurooppalaisessa standardissa EN Hälytysrajat kuvaavat huoneilman häkäpitoisuuksia, joiden ylittäminen voi aiheuttaa terveydellistä haittaa. Esimerkiksi kyseinen standardi edellyttää 100 ppm häkäpitoisuudessa hälytystä minuutin kuluttua ja jos huoneilman häkäpitoisuus nousee 300 ppm pitää häkävaroittimen hälyttää alle kolmessa minuutissa. Oleskelu pitempään huonetilassa on terveydelle haitallista. Jo noin tunnin oleskelu 500 ppm pitoisuudessa aiheuttaa tyypillisiä oireita kuten päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, sekavuutta, uupumusta. Oireisiin ei liity sellaisia subjektiivisia tuntemuksia, jotka saisivat uhrin välttämään lisäaltistusta. Tunnin kestävä altistus 1000 ppm pitoisuudelle aiheuttaa tajunnan menetyksen, hengitysvaikeuksia ja kouristuksia. Kuolemanvaara on huomattava. Jos hengitysilman häkäpitoisuus on suuri, tajuttomuus seuraa nopeasti ilman varoittavia oireita. Oireiden esiintyminen ja hiilimonoksidin sietokyky ovat yksilöllisiä. Toimivan ilmanvaihdon merkitys on suuri, kun on kysymys asuintiloissa käytettävistä polttolaitteista (kaasuliedet, kaasujääkaapit), jotka päästävät palokaasut huoneilmaan. Kesämökkien painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta ei kaikissa olosuhteissa ole tyydyttävää. Painovoimaisen ilmanvaihdon ongelmat ovat yleisesti tiedossa. Sisäilman vaihtuminen kesämökkien yleisimpänä käyttöaikana eli kesällä ei useinkaan ole riittävää. Painovoimainen ilmanvaihto ei pysty takaamaan hengitysilman puhtautta varsinkaan silloin kun palokaasujen häkäpitoisuudet ovat poikkeuksellisen korkeita.9 9 Painovoimaisessa ilmanvaihdossa sisäilman vaihtuvuus riippuu paljon ulkoolosuhteista. Nyt kesämökillä sisäilmamittaus tehtiin elokuussa ja onnettomuus oli tapahtunut heinäkuussa. Todelliset lämpötilaerot ulko- ja sisäilman välillä eivät olleet merkittävästi erilaisia. Sisäilman vaihtuvuus heinä- ja elokuussa on ollut samaa suuruusluokkaa joten elokuussa mitatut sisäilman häkäpitoisuudet antavat luotettavan kuvan heinäkuussa tapahtuma-aikana vallinneesta tilanteesta kesämökin sisällä. Kesämökillä oli yksi raitisilmaventtiili, joka oli asennettu noin 1,9 metrin korkeuteen, lieden lähelle, viereiseen ulkoseinään. Mökissä ei ollut muita venttiileitä (poisto/tulo), eikä avattavia tuuletusikkunoita. Mittausten aikana raitisilmaventtiili pidettiin aluksi kiinni, mutta venttiili avattiin mittausten loppupuolella. Mittausten perusteella raitisilmaventtiili ei kuitenkaan parantanut sisäilman olosuhteita eikä pienentänyt syntynyttä häkäpitoisuutta huonetilassa. Johtopäätökset Auki jäänyt liesi ja lieden sammuminen itsestään on tässä tapauksessa johtanut häkäkaasun syntymiseen, koska lieden sisällä kaasu jatkoi palamista. Polttimen sisällä paloi kaasu keltaisella häkää muodostavalla, liekillä. Koska palamista polttimen sisällä ei havaittu, on tämä mahdollistanut häkäkaasun pitkäaikaisen syntymisen mökin sisälle. Saaduista mittausarvoista voidaan päätellä, että kaasuliesi on tuottanut mökin sisätilaan runsaasti häkää. Liedessä ei ollut liekinvarmistimia. Liekinvarmistin olisi katkaissut kaasuntulon automaattisesti, kun lieden liekki jostain syystä sammui. 5 Toimenpide-ehdotukset Taustatiedot Kesämökkien pienet sisätilat ja mökeillä yleisesti käytössä oleva painovoimainen ilmanvaihto ovat usein esiintyviä yhteisiä taustatekijöitä kesämökeillä tapahtuneissa kaasuonnettomuuksissa (tulipalot, häkämyrkytykset). Asuintiloissa sijaitsevat ja käytettävät kaasulaitteet, kaasuasennukset ja kaasupullot ovat vaaratekijöitä, jotka lisäävät onnettomuusriskiä. Samaa huonetilaa käytetään usein ruoanlaiton lisäksi makuutilana. Näin mahdollisten kaasuvuotojen tai toiminnassa olevien kaasulaitteiden palokaasujen vaikutus oleskeluvyöhykkeellä lisää tapaturmamahdollisuutta. Ihminen altistuu nopeasti tällaisille päästöille, koska laitteet ovat samassa pienessä huoneessa. Ihmisten sietokyky ja terveydentila ovat erilaisia ja jo pienetkin häkäpitoisuudet usean tunnin vaikutusajalla, esim. yön aikana, voivat aiheuttaa oireita. Painovoimainen ilmanvaihto ei pysty takaamaan turvallisuutta. Painovoimaisen ilmanvaihdon ongelma on sen vaikea säätö. Ilman vaihtuminen riippuu paljon ulkoolosuhteista, joihin asukas itse ei voi vaikuttaa. Ilman vaihtumisen asumiseen käytettävissä tiloissa tulee olla riittävä. Kaasujääkaappien ja kaasuliesien palokaasuista syntyy ilmaan epäpuhtauksia. Laitevalmistajat edellyttävät huonetilalta riittävää, toimivaa ilmanvaihtoa, jotta laitteen savukaasut saa johtaa huonetilaan. Sisäilma voi muuttua vaaralliseksi nopeasti, jos kaasulaite tuottaa poikkeuksellisen paljon häkää, kuten esimerkiksi viallinen tai huoltamaton laite voi tehdä.10 10 Kaasuonnettomuudet, kuten tulipalot ja häkämyrkytykset, ovat olleet seurauksiltaan vakavia ja aiheuttaneet usein henkilövahinkoja. Kesämökkien kaasulaitteet ovat osa ihmisten arkielämää, ne ovat usein tuttuja ja paljon käytettyjä laitteita, joiden riskejä ei pidetä kovin suurina. Ihmisten rutiininomainen ja tiedostamaton käyttäytyminen voi olla haitallista, koska ihminen saattaa huolimattomalla toiminnallaan aiheuttaa huomaamattaan vaarallisia tilanteita. Toimenpide-ehdotukset Turvallisuuden parantamiseksi tulisi Tukesin jakaa aktiivisesti tietoa asioista, joilla edistetään kaasulaitteiden käyttöturvallisuutta kesämökeillä. Vanhojen kaasuliesien vaaraominaisuuksista on tarvetta jakaa tietoa, koska liesien valmistajia ja maahantuojia ei useinkaan enää ole olemassa, joille informointivastuuta myös kuuluisi. Vanhojen liesien käyttö- ja hoito-ohjeita ei enää ole saatavissa. Aktiivinen tiedottaminen on perusteltua myös siksi, että samat käyttöön liittyvät vaarat (tulipalot, häkämyrkytys) esiintyvät muillakin tuoteryhmillä kuten kaasujääkaapit. On tarvetta muistuttaa siitä, että nestekaasun käyttö kesämökillä vaatii huolellisuutta. Annettavassa valistuksessa tulisi käsitellä mm. seuraavia kysymyksiä: Pienet sisätilat ja ilmanvaihdon toimimattomuus ovat vaaratekijöitä, jotka vaarantavat turvallisuutta. Asumisviihtyvyyden nimissä tehtävät lisälämmöneristämiset ja rakenteiden tiivistämiset huonontavat mökin alkuperäistä ilmanvaihtoa. Koska ilmanvaihdon toiminnan varmistaminen on vaikeaa ja koska kaasuliedet ja kaasujääkaapit ovat vielä yleisiä varsinkin pienissä, sähköttömissä mökeissä, tulisi turvallisuusvalistuksen olla aktiivista. On suositeltavaa tarkastuttaa vanhat kaasuliedet huoltoliikkeessä, jolloin liesien toimintakunto tulisi varmistettua. Vanhojen liesien toiminnassa voi olla ominaisuuksia, joita käyttäjät eivät osaa pitää välittöminä riskitekijöinä. Vanhat kaasuliedet, missä ei ole liekinvarmistimia, tulisi poistaa käytöstä. Liekinvarmistin parantaa lieden käyttöturvallisuutta. Onnettomuus osoitti uuden virhetekijän, joka vaarantaa turvallisuutta. Puhdistuksen jälkeen väärin asennetut polttimet, voivat johtaa tilanteeseen, missä huoneeseen syntyy häkää. Tästä mahdollisuudesta tulisi varoittaa, koska lieden polttimen voi käyttäjä itse puhdistaa. Tulisi myös selvittää voiko vastaavanlaista sattua muunmerkkisillä vanhoilla liesillä, joissa ei ole liekinvarmistimia. Vanhojen kaasulaitteiden hoidosta ja huollosta tulisi jakaa ohjeita varsinkin niissä tapauksissa, missä alkuperäisiä valmistajan turvallisuusohjeita sisältäviä käyttöohjeita ei enää ole saatavilla. Kesämökeille, joilla käytetään kaasulaitteita, tulisi suositella häkävaroittimen hankkimista. Sisätiloissa olevat väärin toimivat kaasuliedet ja kaasujääkaapit ovat hiilimonoksidin lähteitä. Häkävaroitin lisäisi turvallisuutta erityisesti pienillä kesämökeillä, joissa samaa huonetilaa käytetään myös yöpymiseen. Samankaltaiset tiedostot
Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Lisätiedot Toimialan onnettomuudet 2013
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla Lisätiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin Lisätiedot Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). Lisätiedot Toimialan onnettomuudet 2009
Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013 Lisätiedot Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.
Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja Lisätiedot Tulipalot sisustustekstiilit Tiia Ryynänen
Tulipalot sisustustekstiilit 27.8.2007 Tiia Ryynänen Voidaanko palokuolemia vähentää sisustusmateriaalien oikeilla valinnoilla? Useimmat sisustusmateriaalit syttyvät palamaan liekin kosketuksesta ja osalla Lisätiedot Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa
Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen Lisätiedot Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote
Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Lisätiedot KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki, Lisätiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Lisätiedot Poikkeavat tapahtumat
Onnettomuustutkintaraportti Dnro 6109/06/2002 Asuntovaunussa sattunut häkämyrkytys 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Onnettomuuden kuvaus 2 Onnettomuuden tutkinta 3 Tutkinnan tulokset 4 Säädösten ja määräysten Lisätiedot Vivago Domi -hälytyskriteerit
Vivago Domi -hälytyskriteerit 100: Turvahälytys Care-kellosta tai Vivago Domi Point -tukiasemasta on muodostettu hälytys. 150: Poikkeava vireystila Kuva 1. Vivago Care -kello Kuva 2. Vivago Domi Point Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 2404/06/2004 Kattilan räjähdys Bakelite Oy:llä Kiteellä Tutkijaryhmä: Erkki Teräsmaa Erkki Topp 2 Sisällysluettelo Onnettomuustutkinnan tiivistelmä 3 1. Yleistä......5 Lisätiedot Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle
Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA Lisätiedot BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6
BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa Lisätiedot Käyttöasetus potilassiirtojen
Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen Lisätiedot 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan Lisätiedot "THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)
THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa: Lisätiedot Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote
Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa Lisätiedot Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)
KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011 Lisätiedot 004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla Lisätiedot Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella.
ODOROX hajuhappi Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. Et voi nähdä tai kuulla vuotoa, mutta voit haistaa sen. 02 ODOROX hajuhappi Luota nenääsi. ODOROX hajuhappi. ODOROX hajuhapella on helposti Lisätiedot PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1
PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä Lisätiedot Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana - Käyttäjän edustajan puheenvuoro 28.10.2014. Petri Pommelin kehittämispäällikkö
Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana - Käyttäjän edustajan puheenvuoro 28.10.2014 Petri Pommelin kehittämispäällikkö Potilasturvallisuus on IN Potilasturvallisuusstrategian päivitys? Lisätiedot OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS
OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti Lisätiedot Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto
Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan Lisätiedot LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki Lisätiedot IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06
IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät Lisätiedot OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE
OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu Lisätiedot Consulting ROC and Cloud Service
Consulting ROC and Cloud Service Hiilidioksidi mittaukset Pähkinärinteen koulu Riika Rytkönen Jari Kauko 7.4.2015 Yleistiedot Peustiedot Kohde Osoite Käyttötarkoitus Rakennus vuosi Pähkinärinteen koulu Lisätiedot Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja
TOT-RAPORTTI 8/00 Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN oli pysäyttänyt kuorma-autonsa lastausta varten Lisätiedot Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.
Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as Lisätiedot Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje
Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus... Lisätiedot KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU
KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208
TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH. Lisätiedot LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07
LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla Lisätiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus Lisätiedot OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE
OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu Lisätiedot LAY A-siipi, korjaukset YTHS
LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012 Lisätiedot ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE
ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: Lisätiedot SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.
LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen Lisätiedot Hangon kaupunki Hagapuiston koulu
26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta Lisätiedot Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)
Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 Lisätiedot Dieselhiukkassuodatin
Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3072/06/2002 Turussa 8.5.2002 sattunut räjähdetapaturma, jossa yksi henkilö loukkaantui Tutkijaryhmä: Tor Erik Ekberg Mikko Ojala Tutkimusraportin tiivistelmä 1 Johdanto... Lisätiedot ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN
ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily Lisätiedot ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen
ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman Lisätiedot Cosmetal ProStream käyttöohjeet
19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila Lisätiedot LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy
LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa Lisätiedot Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje
Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin Lisätiedot Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa
Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5 Lisätiedot Yleiset varotoimet Suomi
Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan Lisätiedot Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus
Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1 Lisätiedot ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1
ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 Maahantuoja : IK-Asennus T:mi Iivonen Ari Vatialantie 44 36240 Kangasala 0400 834 923, 03 3642224 Valmistaja : PII S.r.l., Italia Paineellisille jauhesammuttimelle Lisätiedot KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja
KAASUKESKUS Sa-20 Käsikirja Sa-Va/Sairaalavaruste Oy Karvaamokuja 4 00380 HELSINKI Puh. 09-5617 120 Fax. 09-70017183 info@sa-vasairaalavaruste.fi www.sa-vasairaalavaruste.fi KOMPONENTTILUETTELO 5 11 8 Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus Lisätiedot RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT
RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy Lisätiedot Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit
Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset, Lisätiedot OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE
OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä Lisätiedot Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis
Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan Lisätiedot Kuljetussäiliön räjähdys
Muistio 1 (5) 24.5.2012 Kuljetussäiliön räjähdys 13.10.2011 Yleistä Paineella tyhjennettävä ja täytettävä kuljetussäiliö repesi tyhjennyksen yhteydessä 13.10.2011. Turvallisuus- ja (Tukes) sai tiedon räjähdyksestä Lisätiedot Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa
Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Lopputyön aiheen valinta Taustalla usein käytävä keskustelu ilmanvaihdon pysäyttämisen aiheuttamista vaikutuksista Lisätiedot Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö
Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet... Lisätiedot TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2
TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, Lisätiedot 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila Lisätiedot ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE
ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta Lisätiedot Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn
Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen 22.06.2009 Mikko Krohn 09 839 22377 Tässä tietoa Kivimäen koulun hiukkasmittauksista. Lämpötilat ja ilmamäärät opetustilassa n:o 149 Tarkastuskäynnin Lisätiedot HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET
HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET www.112.fi Esitys 1. Yleistä 2. Oikeustapaukset 3. Virkamiehen velvollisuuksista 4. Virkarikokset Suomessa 5. Johtopäätökset www.112.fi 1. Yleistä Hätäkeskuslaitoksen Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden Lisätiedot KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI
KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2 Lisätiedot YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI
Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu Lisätiedot F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA
ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu Lisätiedot Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?
Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Lisätiedot Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito
1. Pistelähteiden suojukset 1.1. Pistelähteen suojuksen rakenne ja pistelähteet: Suojus: lyijy, teräs, messinki ja haponkestävä teräs. Pistesäteilijät: Co60/Cs137 kaksois- tai kolmoiskapselointi. Säteilylaitteiden Lisätiedot Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän toimintaperiaate Atexonin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä estää. Miksi pöly räjähtää?
Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän toimintaperiaate Atexonin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä estää pölyräjähdykset sekä tulipalot havaitsemalla ja sammuttamalla kipinät automaattisesti. Pieni Lisätiedot Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20
TOT-RAPORTTI 1/03 Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen nieluun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hakkurin hoitaja oli lähtenyt tarkistamaan viilujätekuljettimen toimintaa kuljetintunneliin. Lisätiedot KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500
KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun Lisätiedot Radonkorjauksen suunnittelu
Tampere 11.2.2016 Radonkorjauksen suunnittelu Olli Holmgren 1 Radonkorjausopas Asuntojen radonkorjaaminen STUK-A252 (2012) - Sähk. versio www.stuk.fi, ilmainen - Painettu versio, STUK:sta, 19 eur 2 Vuotoreitit Lisätiedot Varilan kuntoradan putkisilta
4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien Lisätiedot AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje
1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta Lisätiedot PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900
PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5 Lisätiedot IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -
MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Lisätiedot SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön
Säteily kuuluu ympäristöön Mitä säteily on? Säteilyä on kahdenlaista Ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. Kuva: STUK Säteily Lisätiedot Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje
EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus
1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja Lisätiedot Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013
Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa Lisätiedot Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin
1 2 3 Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin kirjattiin myös rakennuspalovaarat, joissa tuli ei ole Lisätiedot Työpaikkojen radonkorjauksista
Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Työpaikkojen radonkorjauksista Olli Holmgren Holmgren 26.3.2015 1 TYÖPAIKAT Samat perusmenetelmät, kuin asunnoille Imureiden tehot pinta-alojen mukaan Tiivistettävät Lisätiedot Savunpoistokattoluukun asennus kattoon
Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan Lisätiedot Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta
Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia: Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute