Source: https://docplayer.fi/139994075-Sirkkalan-koulu-tilapaiset-opetustilat-sirkkalankatu-turku-sisailmaston-kuntotutkimukset.html
Timestamp: 2019-12-16 11:00:33+00:00
Document Index: 1793768

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu Turku SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET - PDF Ilmainen lataus
Download "Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu Turku SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET"
1 SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu Turku Tutkimusselosteen päiväys Vetotie 3 A FI Vantaa p Y-tunnus:
2 Sisäilmaston kuntotutkimukset 2 Kenttätutkimukset ja Sirkkalan koulu, tilapäiset opetustilat SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN PERUSTIEDOT TUTKIMUSKOHDE TILAAJA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT TUTKIMUKSEN KUVAUS TUTKIMUKSEN AJANKOHTA LABORATORIOTUTKIMUKSET SISÄILMAN MIKROBIMITTAUKSET MITTAUKSET TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET LIITTEET...6 Vetotie 3 A FI Vantaa p Y-tunnus:
3 Sisäilmaston kuntotutkimukset 3 Kenttätutkimukset ja Sirkkalan koulu, tilapäiset opetustilat 1. KOHTEEN PERUSTIEDOT 1.1. TUTKIMUSKOHDE Kohde Sirkkalan koulu, väliaikaiset opetustilat Lähiosoite Sirkkalankatu 20 Postinumero- ja toimipaikka Turku Rakennuksen omistaja - Käyttö- ja kunnossapitovastuu - Valmistumisvuosi - Rakennusten lkm 1 kpl Kerrosten lkm TILAAJA Turun kaupunki Tilapalvelukeskus Linnankatu 90 E, 2.krs Turku Jari Keskitalo 1.3. TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Raksystems Insinööritoimisto Oy Vetotie 3 A Vantaa Elina Saukko, RI YAMK Miikka Nieminen, RI AMK (RTA) C puh: / puh: / Vetotie 3 A FI Vantaa p Y-tunnus:
4 Sisäilmaston kuntotutkimukset 4 Kenttätutkimukset ja Sirkkalan koulu, tilapäiset opetustilat 1.4. TUTKIMUKSEN KUVAUS Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäilman mikrobiperäisiä epäpuhtauksia väliaikaisissa luokkatiloissa. Parakki-rakennukseen on tehty tutkimuksia aiemmin vesivuotojen ja niiden vaurioiden laajuuden selvittämiseksi. Lähtötietojen perusteella vauriot on korjattu ja tilaaja halusi selvittää sisäilman laatua korjaustöiden jälkeen. Kuvassa 1 on esitetty tutkimuksen kohteena olevat tilat. Vihreällä rajatulla alueella on koettu terveysoireita, joiden esiintyminen on liitetty tiloissa oleskeluun. Kuva 1 Pohjakuva mittauksen kohteena olevista tiloista TUTKIMUKSEN AJANKOHTA Sisäilman mikrobimittaukset tehtiin 15. ja Sisäilman mikrobimittaukset (ns. Andersen-menetelmä) tehtiin kumpanakin mittauspäivänä kummastakin kuvassa 1 näkyvästä luokkahuoneesta LABORATORIOTUTKIMUKSET Sisäilmasta otettujen näytteiden laboratorioanalyysit suorittivat: Turun yliopisto Aerobiologian laboratorio Turun yliopisto Vetotie 3 A FI Vantaa p Y-tunnus:
5 Sisäilmaston kuntotutkimukset 5 Kenttätutkimukset ja Sirkkalan koulu, tilapäiset opetustilat 2. SISÄILMAN MIKROBIMITTAUKSET 2.1. MITTAUKSET Sisäilman mikrobinäytteet kerättiin HK-10 6 vaiheimpaktorilla kasvatusalustoille. Näytteenotossa käytetyt 6-vaiheimpaktorit sekä pumppu ovat Turun yliopiston aerobiologian laboratorion kalustoa. Kasvatusalustoina käytettiin 2 % mallasuute-agaria, DG 18-agaria sekä THG-agaria. Sisäilmanäytteet kerättiin pöytätasojen päältä 13 minuutin ajan / kasvatusalustasarja. Näytteet toimitettiin laboratorioon mittausten jälkeen. Laboratorion analyysivastaukset ovat raportin liitteenä. Sisäilman mikrobimittaukset tehtiin tiloissa molemmilla mittauskerroilla aamulla, tilojen ollessa tyhjänä. Tilojen henkilökunnalle oli jaettu mittaukseen liittyvät valmistautumisohjeet, joita mittauksen aikana tehtyjen havaintojen mukaan oli noudatettu. Mittausten aikana ei havaittu mittauksiin vaikuttavia, merkittäviä poikkeavia normaalilähteitä. Näytteet kerättiin kahdesta tilasta kahtena eri kertana. Ulkoilman olosuhteet näytteenottoaikoina olivat T=-4,6 C RH= 80,1 %R a=2,82 g/m T=-4,0 C RH= 89,6 % a=3,3 g/m 3. Maassa oli runsaasti lunta. Näytteenottokohdat on esitetty kuvassa 2. LH2 LH1 Kuva 2. Sisäilman mikrobinäytteiden sijainnit pohjakuvassa. Vetotie 3 A FI Vantaa p Y-tunnus:
6 Sisäilmaston kuntotutkimukset 6 Kenttätutkimukset ja Sirkkalan koulu, tilapäiset opetustilat 2.2. TULOKSET Näytteen LH1 sieni-itiöpitoisuudet vaihtelivat ensimmäisellä mittauskerralla 3 5 pmy/m 3 välillä kasvatusalustasta riippuen. Bakteerien määrä oli 36 pmy/m³ ja aktinomykeettipitoisuus <3 pmy/m 3. Näytteen LH1 sieni-itiöpitoisuudet vaihtelivat toisella mittauskerralla 6 11 pmy/m 3 kasvatusalustasta riippuen. Bakteerien määrä oli 25 pmy/m³ ja aktinomykeettipitoisuus 3 pmy/m 3. Näytteen LH2 sieni-itiöpitoisuudet olivat ensimmäisellä mittauskerralla <3 pmy/m 3 molemmilla kasvatusalustoilla. Bakteerien määrä oli 14 pmy/m³ ja aktinomykeettipitoisuus <3 pmy/m 3. Näytteen LH2 sieni-itiöpitoisuudet olivat toisella mittauskerralla 3 8 pmy/m 3 välillä kasvatusalustasta riippuen. Bakteerien määrä oli 19 pmy/m³ ja aktinomykeettipitoisuus <3 pmy/m JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET Sisäilman mikrobimittauksista tulkitaan, ovatko sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ja - suvusto tavanomaisia rakennuksen sijaintiin, ikään ja vuodenaikaan nähden. Sisäilman mikrobipitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, sillä mikrobeille altistuminen on henkilökohtaista ja oireiluun vaadittavat pitoisuudet vaihtelevat runsaasti. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ns. Asumisterveysasetuksessa (545/2015) ja asetuksen soveltamisohjeissa tulkintaohjeita fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista tekijöistä asunnoissa ja muissa oleskeluun tarkoitettavissa tiloissa. Selvittäessä koulurakennusten mikrobivaurioita, käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen ohjeistuksen mukaan KTL:n oppaan Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, opas ongelmien selvittämiseen mukaista näytekokonaisuuden tulkintaa. Sisäilman mikrobipitoisuudet vaihtelevat tilojen käyttötarkoituksen mukaan. Koulurakennusten sisäilman talviaikaiset sienipitoisuudet ovat yleensä alle 50 pmy/m³; vauriotiloissa pitoisuudet ovat usein pmy/m³. Otetuissa sisäilman mikrobinäytteissä sieni-itiö-, bakteeri- ja aktinomykeettipitoisuudet olivat tulkintaohjeisiin nähden tavanomaisella tasolla ja sisäilmanäytteissä tunnistetut lajistot ovat tavanomaisia havaituissa pitoisuuksissa. Rakennuksen mikrobiologista kuntoa on selvitetty myös materiaaleista tehtävin näytteenotoin, eikä lähtötietojen ja nyt tehtyjen mittaustulosten perusteella ole tarvetta jatkotutkimuksille. 3. LIITTEET LIITE 1: Ilmanäytteen mikrobianalyysi , Turun yliopisto LIITE 2: Ilmanäytteen mikrobianalyysi , Turun yliopisto Vetotie 3 A FI Vantaa p Y-tunnus:
7 Sisäilmaston kuntotutkimukset 7 Kenttätutkimukset ja Sirkkalan koulu, tilapäiset opetustilat Vantaalla RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY Elina Saukko RI (YAMK), RTA C Vetotie 3 A FI Vantaa p Y-tunnus:
8 TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä (1 / 7; liite 3 ss.) tunniste: SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb PC-seloste, Pessi, Tilaaja: Laskutus: Raportin toim.os.: Raksystems insinööritoimisto Oy / Miikka Nieminen Kärsämäentie 35, Turku verkkolaskuna Selosteen sisältö: Menetelmä: ilmanäytteitä 2 kpl (THG-, M2- ja DG18-alustat) Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus. Sisäilmanäytteet (6-vaiheimpaktori) Näytteen analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira, 2016) ja Laboratorioppaan (Pessi ja Jalkanen, 2018) ohjeistusta. Mikrobien viljelyyn perustuva menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Tulos ilmoitetaan pmy/m³ ilmaa (pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö). Menetelmän tarkempi kuvaus on liitteessä. Menetelmän tarkempi kuvaus on liitteessä. Selosteen sisältö: ilmanäytteitä 2 kpl (THG-, M2- ja DG18-alustat) Tiedot näytteenotosta: Kohde: Sirkkalan koulu Näytteenotto: / Raksystems insinööritoimisto Oy / Miikka Nieminen Näytteet saapuneet laboratorioon: Impaktorityyppi: Ulko-olosuhteet: Andersen 6-vaiheimpaktori,virtaussäätö laboratoriossa Ei tietoja. Keräyspaikat: Lab. tunniste Näyte LH1. Bf533 Näyte LH2. Bf534 Analysoijat: Marika Viljanen Näytteenottoon liittyvät huomiot: Mittauspöytäkirjaa ei toimitettu laboratorioon. Laboratorion huomioita Tämän testausselosteen näytteiden mittaustuloksia on verrattu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valviran ohje 8/2016) tulkintaohjeisiin. Mikäli kyseessä on muu kuin asuinrakennus/-huoneisto, ei ohjeistusta voi sellaisenaan soveltaa tuloksien tulkintaan, kts. liite. Selvitettäessä koulurakennusten mikrobivaurioita käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valviran ohje 8/2016) ohjeistuksen mukaan KTL:n oppaan 'Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, opas ongelmien selvittämiseen' mukaista näytekokonaisuuden tulkintaa (ks. Liite, s. 2). Nyt raportoitavissa tuloksissa yksittäisten tilojen kohdalla tulkinta perustuu osin em. oppaan, osin Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen kriteereihin.
9 SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb 2/7 (liite 3 ss.) Näyte LH1. (Bf533) Näytteenotto: THG: kerätty ilmamäärä 367,9 l, pienin havaittu pitoisuus 3 pmy/m³ M2: kerätty ilmamäärä 367,9 l, pienin havaittu pitoisuus 3 pmy/m³ DG18: kerätty ilmamäärä 367,9 l, pienin havaittu pitoisuus 3 pmy/m³ Olosuhteet: lämpötila 19,3 C, RH 17,5% Tulokset: pmy/m³ Bakteerit (THG -elatusalusta) Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 36 (0 Aktinomykeetti-itiöpitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan Mesofiiliset sienet (M2 -elatusalusta) Sienilajisto lajit pit. tyhjä Homesienet: Penicillium 5 Mesofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus: 5 (0 Kserofiiliset sienet (DG18 -elatusalusta) Sienilajisto lajit pit. tyhjä Homesienet: steriili rihma 3 Kserofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus: 3 (0 * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Tutkitun tilan mesofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus oli matala eikä näytteessä tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. Tutkitun tilan kserofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus oli matala eikä näytteessä tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
10 SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb 3/7 (liite 3 ss.) Näyte LH2. (Bf534) Näytteenotto: THG: kerätty ilmamäärä 367,9 l, pienin havaittu pitoisuus 3 pmy/m³ M2: kerätty ilmamäärä 367,9 l, pienin havaittu pitoisuus 3 pmy/m³ DG18: kerätty ilmamäärä 367,9 l, pienin havaittu pitoisuus 3 pmy/m³ Olosuhteet: lämpötila 19,2 C, RH 17,4% Tulokset: pmy/m³ Bakteerit (THG -elatusalusta) Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 14 (0 Aktinomykeetti-itiöpitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan Mesofiiliset sienet (M2 -elatusalusta) Sienilajisto lajit pit. tyhjä - Mesofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus: alle havaintorajan (0 Kserofiiliset sienet (DG18 -elatusalusta) Sienilajisto lajit pit. tyhjä - Kserofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus: alle havaintorajan (0 * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Tutkitun tilan mesofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus alitti havaintorajan. Tutkitun tilan kserofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus alitti havaintorajan.
11 SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb 4/7 (liite 3 ss.) Lausunto näytekokonaisuudesta Raporttiin sisältyvän näytteen tai näytteiden perusteella ei ole epäiltävissä, että näytekokonaisuuteen kuuluvassa rakennuksessa olisi mikrobikasvustoa. Tulkinta perustuu asuintiloista tai käytöltään ja rakennusteknisiltä ratkaisuiltaan asuintiloja vastaavista tiloista otettujen ilmanäytteiden tulkintaohjeisiin (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valviran opas 8/2016). Asuntojen sisäilman mikrobipitoisuuksien vaihtelu on yleensä voimakasta, mistä johtuen näytteitä tulisi ottaa useita (vähintään 2-3 näytettä). Matala mikrobipitoisuus ei sulje pois home- tai lahovauriota rakennuksessa. Muissa sisätiloissa kuin asunnoissa, esimerkiksi toimistoissa ja kouluissa, mikrobipitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asunnoissa (Asumisterveysohje, 2003). Yksittäisessäkin näytteessä havaitun kohonneen pitoisuuden perusteella voidaan epäillä kosteusvauriota, jos muut ilmaan mikrobeja tuottavat virhelähteet voidaan sulkea pois (Asumisterveysopas, 2009). Lopullinen analyysitulosten tulkinta, jossa on huomioitu siihen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja tilan erityispiirteet) sekä muuna ajankohtana tehdyt mittaukset ja muut tutkimukset, on näytteenottosuunnitelman tekijän, näytteenottajan tai tutkimuksen teettäjän vastuulla. Turussa Anna-Mari Pessi FM, erikoistutkija Satu Saaranen FL, laboratoriopäällikkö
12 SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb Analyysiraportin liiteosa, 3 sivua ILMANÄYTTEIDEN ANALYYSISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTAPERIAATTEET Menetelmä: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus 6-vaiheimpaktiokerääjällä otetusta ilmanäytteestä. Näytteen analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 2016) sekä Laboratorio-oppaan (Pessi ja Jalkanen, 2018) ohjeisiin. Viljelyyn perustuva selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset mikrobit. Lajisto tunnistetaan viljelmästä mikroskopoimalla. Tulosten tulkinta perustuu sekä mikrobien kokonaispitoisuuden että lajiston tarkasteluun. Käyttötarkoitus ja merkitys terveyshaitan selvittämisessä (Valvira, 2016) Ilmanäytteillä voidaan arvioida, ovatko asunnon sisäilman mikrobipitoisuudet ja -lajisto tavanomaisia. Tavanomaisesta poikkeava sienipitoisuus tai mikrobisuvusto voi viitata mikrobikasvustoon. Toimenpideraja on terveydensuojeluvalvonnan kynnysarvo sille, milloin on ryhdyttävä toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Jos ilmanäytteen tulokset viittaavat epätavanomaiseen lähteeseen, on löydyttävä myös muuta näyttöä, jotta toimenpideraja ylittyisi. Ilmanäytteillä havaitun vaurioepäilyn varmistamiseksi tarvitaan aina myös rakennusteknisiä selvityksiä. Näytteenotto ja analyysi (Valvira 2016, Pessi ja Jalkanen, 2018): Laitteisto: 6-vaiheimpaktorikeräin (keräimen tyyppi on ilmoitettu testausselosteen sivulla 1). Laboratoriosta vuokratuista laitteissa ilmavirtaus on säädetty 28,3 ± 1% l/min. Muissa laitteissa pitoisuus määritetään näytteenottajan ilmoittaman virtausnopeuden perusteella. Kasvualustat ja -olosuhteet: Kasvatuslämpötila on 25 ± 3 C ja kasvatusajat seuraavasti: pesäkelaskenta 7 vrk, sienimääritys 7 14 vrk sekä aktinomykeettien tyypitys / laskenta 14 vrk. Analysointi: Viljelyyn perustuvaan pitoisuuden määritykseen liittyy sienien osalta suku/lajitason tunnistus. Bakteereista tyypitetään ryhmänä aktinomykeetit eli sädesienet. Maljakohtaiset pesäkemäärät on korjattu käyttäen Somervillen ja Riversin (1994) menetelmää. Tulos ilmoitetaan pmy/m³ (pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö). Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat Kasvualusta ja lyhenne Tryptoni-hiivauuteglukoosialusta, THG 2 % mallasuute- alusta, M2 Mesofiiliset sienet; hiiva- ja homesienet, basidiomykeetit Dikloranglyseroli-18- alusta, DG-18 Tulokseen vaikuttavat tekijät Alustalla kasvavat mikrobit Aktinomykeetit ja muut bakteerit Kserofiiliset sienet, jotka kasvavat muita sieniä kuivemmissa olosuhteissa; materiaalin vesiaktiivisuusvaatimus on a w = Lausunnon kattavuus ja jatkoanalyysin tarve: Laboratorion lausunto koskee vain tutkittuja näytteitä. Analyysituloksen merkitystä (viranomaistutkimuksissa toimenpiderajan ylittymistä, STM:n asetus 545/2015) arvioitaessa on tehtävä mittaus- tai näytteenottotapahtumaa ja jatkoanalyysiä koskeva epävarmuustarkastelu. Tulkinnassa on huomioitava tulokseen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja tilan erityispiirteet) sekä muuna ajankohtana tehdyt mittaukset ja muut tutkimukset. Tämä tulkinta on näytteenottosuunnitelman tekijän, näytteenottajan tai tutkimuksen teettäjän vastuulla. Tuloksen toistettavuus: Sisäilman mikrobipitoisuudet voivat vaihdella voimakkaasti. Siksi yksittäinen näyte ei kuvaa pitoisuustasoa luotettavasti. Asunnon pitkäaikaisen mikrobi-pitoisuustason varmistamiseksi näytteenotto tulisi toistaa useita kertoja, vähintään 2 3 kertaa esimerkiksi viikon välein (Valvira 8/2016). Rakennuksen koko, käyttötarkoitus ja ilmanvaihtosekä rakenneratkaisut vaikuttavat näytemääriin. Esim. kouluissa ja vastaavissa rakennuksissa ilmanäytteitä on otettava rakennuksen kokoon nähden (esim näytettä, ks. Meklin ja muut, 2008). Pelkän ilmanäytteen perusteella ei voida sulkea pois rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta eikä ilmanäytteillä voida käyttää osoittamaan
13 SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb Analyysiraportin liiteosa, 3 sivua tutkittavan tilan olevan kunnossa. Yksittäisessä näytteessä havaitun kohonneen pitoisuuden perusteella voidaan kuitenkin epäillä kosteusvauriota, jos muut ilmaan mikrobeja tuottavat virhelähteet voidaan sulkea pois. Virhelähteet: Ns. normaaleja mikrobilähteitä ovat rakennuksen normaaliin käyttöön liittyvät tilanteet tai toiminnot, jotka voivat muuttaa sisäilman mikrobipitoisuutta ja lajistoa. Tulkinnan kannalta nämä tekijät tulisi huomioida virhelähteinä. Sisäilman mikrobipitoisuutta nostavat esimerkiksi multaisten juuresten, homehtuneiden elintarvikkeiden tai kukkamullan käsittely, polttopuiden säilyttäminen sisätiloissa, siivoaminen ja lemmikkieläimet sekä niiden kuivikkeet ja ruokatarvikkeet. Maaseutuympäristössä on huomioitava maatalousrakennuksista peräisin oleva mikrobilajisto. Vanhoissa puurakenteisissa rakennuksissa on yleensä käytetty eristemateriaaleina luonnonmateriaaleja, mm. turvetta, hiekkaa, olkia ja sammalta, joissa esiintyy luonnostaan paljon mikrobeja. Mikrobit voivat vapautua rakennuksen sisäilmaan, jolloin rakennuksen taustapitoisuus on tavallista suurempi. Ulkoilman vaikutus: ks. tulkinnan perusteet Tulkinnan perusteet Asunnot; taajama, talviaika, pitoisuusalueet: Sisäilman - sienipitoisuus yli 500 pmy/m³ on mikrobikasvustoon viittaava. - sienipitoisuudet pmy/m³ ovat poikkeavan suuria. Jos myös näytteen lajisto poikkeaa tavanomaisesta, on mikrobikasvun esiintyminen todennäköistä. - sienipitoisuus <100 pmy/m³ voi viitata mikrobikasvustoon asunnossa, mikäli näytteen lajistossa esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Taulukko 2). - suuri bakteeripitoisuus (> 4500 pmy/m³) viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon. Tiettyyn asunnon huoneeseen painottuvat suuret pitoisuudet voivat antaa viitteitä vaurion sijainnista. Myös yksittäisen kosteusvaurioon viittaavan mikrobilajin esiintyminen useassa asunnon eri tilasta otetussa näytteessä tai toistuvasti eri mittauskerroilla sekä useiden eri indikaattorimikrobien (Taulukko 2.) esiintyminen samassa näytteessä on tavanomaisesta poikkeavaa. Tällaiset löydökset voivat viitata kosteusvaurioon. (Valvira, 2016): Asunnot; taajama, muu kuin talviaika: Sulan maan aikana analysoituja sisäilman mikrobipitoisuuksia verrataan ulkoilman pitoisuuksiin. Mikäli sisäilmapitoisuus on suurempi kuin ulkoilman, voi tämä viitata epätavanomaiseen mikrobilähteeseen sisällä. Mikrobilähteeseen viittaa myös se, että sisäilmassa esiintyy mikrobilajeja, joita ei esiinny ulkoilmassa. (Valvira, 2016) Tulkinnan perusteet, muut tilat kuin asuintilat Koulurakennukset, talviaika: Koulurakennusten sisäilman talviaikaiset sienipitoisuudet ovat yleensä alle 50 pmy/m³; vauriotiloissa pitoisuudet ovat usein pmy/m³. Ohjeet tulosten tulkinnasta löytyvät Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot -oppaasta (Meklin ja muut 2008). Vaurion varmistamiseksi tarvitaan myös rakennusteknisiä selvityksiä. Tuotannolliset tilat: Tuotannollisissa tiloissa on mahdollista, että tiloissa tehtävät toiminnot tuovat ilmaan poikkeavaa mikrobilajistoa ja nostavat sisäilman mikrobipitoisuuksia, ilman että ne johtuvat rakennuksen mikrobivauriosta. Kohonneiden pitoisuuksien ja poikkeavan lajiston merkitys on pohdittava tilannekohtaisesti. Toimistotilat, talviaika: Toimistotiloissa mikrobipitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asunnoissa. Työterveyslaitoksen tutkimustulosten perusteella yli 50 pmy/m³ sienipitoisuus toimistoilmassa viittaa selvästi sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen ja korkein normaaliksi katsottava taso toimistoilman bakteeripitoisuudelle on 600 pmy/m³ (Kosteusvauriotyöryhmän muistio, 2009). Sairaalat, puhdastilat ja muut poikkeavan korkean hygieniatason tilat: Mikrobiologiaan liittyvää ohjeistusta (Valvira 8/2016) ei sellaisenaan voi soveltaa sairaalarakennuksiin, puhdastiloihin yms. Mikäli ilmanäytteillä kontrolloidaan puhdastilojen kontaminaatioita, ulkoilman ei tulisi merkittävästi vaikuttaa tilojen lajistoon eikä sienipitoisuuksiin.
14 SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb Analyysiraportin liiteosa, 3 sivua Muut tilat, muu kuin talviaika: Kuten asunnoissa, myös muissa tiloissa verrataan sulan maan aikana sisäilman mikrobipitoisuuksia ja lajistoa ulkoilmaan. Lajistotarkastelu ja kosteusvauriota indikoiva lajisto (kosteusvaurioindikaattorimikrobit) Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty mikrobiryhmät, jotka Asumisterveys-asetuksen soveltamisohjeen (Valvira, 2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle (Taulukko 2.). Testausselosteessa tämä lajisto on yksilöity nimen perässä *- merkillä. Näytekohtaisessa tulkinnassa on voitu lisäksi mainita mahdollinen muu poikkeava lajisto. Muiden kuin Penicillium-suvun sienten esiintymistä valtasukuna sisäilmanäytteissä voidaan pitää talviaikaan epätavanomaisena. Muun lajiston käytöstä tulkinnan tukena on tarkempia ohjeita Valviran ohjeessa (2016). Ylikasvutilanteessa jonkun mikrobin kasvunopeus käytetyllä kasvualustalla on muita huomattavasti nopeampi, jolloin kyseinen mikrobi voi peittää alleen muita pesäkkeitä. Ylikasvu heikentää pesäkemäärän laskennan tarkkuutta. Ylikasvu ei tarkoita ko. mikrobin vallitsevuutta. Viitteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Valviran opas 8/ Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Valvira 8/2016) ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto yksilöidään ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. Kosteusvaurioindikaattorimikrobit: Bakteerit: Meklin ja Muut, Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, Opas ongelmien selvittämiseen. Kansanterveyslaitoksen julkaisu C2/2008. Kosteusvauriotyöryhmän muistio: Kosteusvauriot työpaikoilla. Helsinki s. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:18 Pessi, A-M ja Jalkanen, K Laboratorio-opas: Mikrobiologisten asumisterveystutkimuksien näytteenotto ja analyysimenetelmät. Suomen Ympäristö- ja terveysalan kustannus Somerville MC, Rivers JC An alternative approach for the correction of bioaerosol data aktinomykeetit Homesienet: Acremonium Aspergillus fumigatus Aspergillus ochraceus ryhmä A. ochraceus, ryhmän mikroskooppisesti samankaltaiset lajit Aspergillus Restricti ryhmä sisältäen A.penicillioides sekä A.restrictus - lajit Aspergillus sydowii Aspergillus terreus Aspergillus Usti ryhmä A.ustus sekä ryhmän mikroskooppisesti samankaltaiset lajit Aspergillus versicolor Chaetomium sekä suvuton muoto Botryotrichum Hiivasienet: Sporobolomyces Engyodontium Eurotium Exophiala Fusarium Geomyces Oidiodendron Phialophora sensu lato useita aiemmin sukuun Phialophora kuuluvia lajeja Scopulariopsis Sphaeropsidales ryhmä; erikseen suku Phoma Stachybotrys Trichoderma Tritirachium Ulocladium Wallemia collected with multiple jet impactors. Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 55: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi)
15 TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä (1 / 7; liite 3 ss.) tunniste: SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb PC-seloste, Pessi, Tilaaja: Laskutus: Raportin toim.os.: Raksystems insinööritoimisto Oy / Miikka Nieminen Kärsämäentie 35, Turku verkkolaskuna Selosteen sisältö: Menetelmä: ilmanäytteitä 2 kpl (THG-, M2- ja DG18-alustat) Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus. Sisäilmanäytteet (6-vaiheimpaktori) Näytteen analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira, 2016) ja Laboratorioppaan (Pessi ja Jalkanen, 2018) ohjeistusta. Mikrobien viljelyyn perustuva menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Tulos ilmoitetaan pmy/m³ ilmaa (pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö). Menetelmän tarkempi kuvaus on liitteessä. Menetelmän tarkempi kuvaus on liitteessä. Selosteen sisältö: ilmanäytteitä 2 kpl (THG-, M2- ja DG18-alustat) Tiedot näytteenotosta: Kohde: Sirkkalan koulu Näytteenotto: / Raksystems insinööritoimisto Oy / Miikka Nieminen Näytteet saapuneet laboratorioon: Impaktorityyppi: Ulko-olosuhteet: HK-10 6-vaiheimpaktori, virtaussäätö laboratoriossa Ei tietoja. Keräyspaikat: Lab. tunniste Näyte LH1. Bf596 Näyte LH2. Bf597 Analysoijat: Raisa Ilmanen, Marika Viljanen Näytteenottoon liittyvät huomiot: Mittauspöytäkirjaa ei toimitettu laboratorioon. Laboratorion huomioita Tämän testausselosteen näytteiden mittaustuloksia on verrattu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valviran ohje 8/2016) tulkintaohjeisiin. Mikäli kyseessä on muu kuin asuinrakennus/-huoneisto, ei ohjeistusta voi sellaisenaan soveltaa tuloksien tulkintaan, kts. liite. Selvitettäessä koulurakennusten mikrobivaurioita käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valviran ohje 8/2016) ohjeistuksen mukaan KTL:n oppaan 'Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, opas ongelmien selvittämiseen' mukaista näytekokonaisuuden tulkintaa (ks. Liite, s. 2). Nyt raportoitavissa tuloksissa yksittäisten tilojen kohdalla tulkinta perustuu osin em. oppaan, osin Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen kriteereihin.
16 SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb 2/7 (liite 3 ss.) Näyte LH1. (Bf596) Näytteenotto: THG: kerätty ilmamäärä 367,9 l, pienin havaittu pitoisuus 3 pmy/m³ M2: kerätty ilmamäärä 367,9 l, pienin havaittu pitoisuus 3 pmy/m³ DG18: kerätty ilmamäärä 367,9 l, pienin havaittu pitoisuus 3 pmy/m³ Olosuhteet: lämpötila 20,1 C, RH 19,2% Tulokset: pmy/m³ Bakteerit (THG -elatusalusta) Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 25 (0 Aktinomykeetti-itiöpitoisuus (14 vrk): * 3 Mesofiiliset sienet (M2 -elatusalusta) Sienilajisto lajit pit. tyhjä Homesienet: Penicillium 5 Chalara 3 steriili rihma 3 Mesofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus: 11 (0 Kserofiiliset sienet (DG18 -elatusalusta) Sienilajisto lajit pit. tyhjä Aspergillus fumigatus * 3 Penicillium 3 Kserofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus: 6 (0 * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta Tutkitussa tilassa havaittiin pieniä määriä aktinomykeettejä. Tutkitun tilan mesofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus oli matala eikä näytteessä tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. Tutkitun tilan kserofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus oli matala eikä näytteessä tavattu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
17 SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb 3/7 (liite 3 ss.) Näyte LH2. (Bf597) Näytteenotto: THG: kerätty ilmamäärä 367,9 l, pienin havaittu pitoisuus 3 pmy/m³ M2: kerätty ilmamäärä 367,9 l, pienin havaittu pitoisuus 3 pmy/m³ DG18: kerätty ilmamäärä 367,9 l, pienin havaittu pitoisuus 3 pmy/m³ Olosuhteet: lämpötila 17,9 C, RH 20,5% Tulokset: pmy/m³ Bakteerit (THG -elatusalusta) Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 19 (0 Aktinomykeetti-itiöpitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan Mesofiiliset sienet (M2 -elatusalusta) Sienilajisto lajit pit. tyhjä Homesienet: Thysanophora 5 steriili rihma 3 Mesofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus: 8 (0 Kserofiiliset sienet (DG18 -elatusalusta) Sienilajisto lajit pit. tyhjä Homesienet: Penicillium 3 Kserofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus: 3 (0 * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Tutkitun tilan mesofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus oli matala eikä näytteessä tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. Tutkitun tilan kserofiilisten sienten kokonaisitiöpitoisuus oli matala eikä näytteessä tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
18 SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb 4/7 (liite 3 ss.) Lausunto näytekokonaisuudesta Raporttiin sisältyvän näytteen tai näytteiden perusteella ei ole epäiltävissä, että näytekokonaisuuteen kuuluvassa rakennuksessa olisi mikrobikasvustoa. Tulkinta perustuu asuintiloista tai käytöltään ja rakennusteknisiltä ratkaisuiltaan asuintiloja vastaavista tiloista otettujen ilmanäytteiden tulkintaohjeisiin (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valviran opas 8/2016). Asuntojen sisäilman mikrobipitoisuuksien vaihtelu on yleensä voimakasta, mistä johtuen näytteitä tulisi ottaa useita (vähintään 2-3 näytettä). Matala mikrobipitoisuus ei sulje pois home- tai lahovauriota rakennuksessa. Muissa sisätiloissa kuin asunnoissa, esimerkiksi toimistoissa ja kouluissa, mikrobipitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asunnoissa (Asumisterveysohje, 2003). Yksittäisessäkin näytteessä havaitun kohonneen pitoisuuden perusteella voidaan epäillä kosteusvauriota, jos muut ilmaan mikrobeja tuottavat virhelähteet voidaan sulkea pois (Asumisterveysopas, 2009). Lopullinen analyysitulosten tulkinta, jossa on huomioitu siihen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja tilan erityispiirteet) sekä muuna ajankohtana tehdyt mittaukset ja muut tutkimukset, on näytteenottosuunnitelman tekijän, näytteenottajan tai tutkimuksen teettäjän vastuulla. Turussa Anna-Mari Pessi FM, erikoistutkija Raisa Ilmanen FM, projektitutkija
19 SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb Analyysiraportin liiteosa, 3 sivua ILMANÄYTTEIDEN ANALYYSISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTAPERIAATTEET Menetelmä: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus 6-vaiheimpaktiokerääjällä otetusta ilmanäytteestä. Näytteen analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 2016) sekä Laboratorio-oppaan (Pessi ja Jalkanen, 2018) ohjeisiin. Viljelyyn perustuva selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset mikrobit. Lajisto tunnistetaan viljelmästä mikroskopoimalla. Tulosten tulkinta perustuu sekä mikrobien kokonaispitoisuuden että lajiston tarkasteluun. Käyttötarkoitus ja merkitys terveyshaitan selvittämisessä (Valvira, 2016) Ilmanäytteillä voidaan arvioida, ovatko asunnon sisäilman mikrobipitoisuudet ja -lajisto tavanomaisia. Tavanomaisesta poikkeava sienipitoisuus tai mikrobisuvusto voi viitata mikrobikasvustoon. Toimenpideraja on terveydensuojeluvalvonnan kynnysarvo sille, milloin on ryhdyttävä toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Jos ilmanäytteen tulokset viittaavat epätavanomaiseen lähteeseen, on löydyttävä myös muuta näyttöä, jotta toimenpideraja ylittyisi. Ilmanäytteillä havaitun vaurioepäilyn varmistamiseksi tarvitaan aina myös rakennusteknisiä selvityksiä. Näytteenotto ja analyysi (Valvira 2016, Pessi ja Jalkanen, 2018): Laitteisto: 6-vaiheimpaktorikeräin (keräimen tyyppi on ilmoitettu testausselosteen sivulla 1). Laboratoriosta vuokratuista laitteissa ilmavirtaus on säädetty 28,3 ± 1% l/min. Muissa laitteissa pitoisuus määritetään näytteenottajan ilmoittaman virtausnopeuden perusteella. Kasvualustat ja -olosuhteet: Kasvatuslämpötila on 25 ± 3 C ja kasvatusajat seuraavasti: pesäkelaskenta 7 vrk, sienimääritys 7 14 vrk sekä aktinomykeettien tyypitys / laskenta 14 vrk. Analysointi: Viljelyyn perustuvaan pitoisuuden määritykseen liittyy sienien osalta suku/lajitason tunnistus. Bakteereista tyypitetään ryhmänä aktinomykeetit eli sädesienet. Maljakohtaiset pesäkemäärät on korjattu käyttäen Somervillen ja Riversin (1994) menetelmää. Tulos ilmoitetaan pmy/m³ (pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö). Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat Kasvualusta ja lyhenne Tryptoni-hiivauuteglukoosialusta, THG 2 % mallasuute- alusta, M2 Mesofiiliset sienet; hiiva- ja homesienet, basidiomykeetit Dikloranglyseroli-18- alusta, DG-18 Tulokseen vaikuttavat tekijät Alustalla kasvavat mikrobit Aktinomykeetit ja muut bakteerit Kserofiiliset sienet, jotka kasvavat muita sieniä kuivemmissa olosuhteissa; materiaalin vesiaktiivisuusvaatimus on a w = Lausunnon kattavuus ja jatkoanalyysin tarve: Laboratorion lausunto koskee vain tutkittuja näytteitä. Analyysituloksen merkitystä (viranomaistutkimuksissa toimenpiderajan ylittymistä, STM:n asetus 545/2015) arvioitaessa on tehtävä mittaus- tai näytteenottotapahtumaa ja jatkoanalyysiä koskeva epävarmuustarkastelu. Tulkinnassa on huomioitava tulokseen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja tilan erityispiirteet) sekä muuna ajankohtana tehdyt mittaukset ja muut tutkimukset. Tämä tulkinta on näytteenottosuunnitelman tekijän, näytteenottajan tai tutkimuksen teettäjän vastuulla. Tuloksen toistettavuus: Sisäilman mikrobipitoisuudet voivat vaihdella voimakkaasti. Siksi yksittäinen näyte ei kuvaa pitoisuustasoa luotettavasti. Asunnon pitkäaikaisen mikrobi-pitoisuustason varmistamiseksi näytteenotto tulisi toistaa useita kertoja, vähintään 2 3 kertaa esimerkiksi viikon välein (Valvira 8/2016). Rakennuksen koko, käyttötarkoitus ja ilmanvaihtosekä rakenneratkaisut vaikuttavat näytemääriin. Esim. kouluissa ja vastaavissa rakennuksissa ilmanäytteitä on otettava rakennuksen kokoon nähden (esim näytettä, ks. Meklin ja muut, 2008). Pelkän ilmanäytteen perusteella ei voida sulkea pois rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta eikä ilmanäytteillä voida käyttää osoittamaan
20 SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb Analyysiraportin liiteosa, 3 sivua tutkittavan tilan olevan kunnossa. Yksittäisessä näytteessä havaitun kohonneen pitoisuuden perusteella voidaan kuitenkin epäillä kosteusvauriota, jos muut ilmaan mikrobeja tuottavat virhelähteet voidaan sulkea pois. Virhelähteet: Ns. normaaleja mikrobilähteitä ovat rakennuksen normaaliin käyttöön liittyvät tilanteet tai toiminnot, jotka voivat muuttaa sisäilman mikrobipitoisuutta ja lajistoa. Tulkinnan kannalta nämä tekijät tulisi huomioida virhelähteinä. Sisäilman mikrobipitoisuutta nostavat esimerkiksi multaisten juuresten, homehtuneiden elintarvikkeiden tai kukkamullan käsittely, polttopuiden säilyttäminen sisätiloissa, siivoaminen ja lemmikkieläimet sekä niiden kuivikkeet ja ruokatarvikkeet. Maaseutuympäristössä on huomioitava maatalousrakennuksista peräisin oleva mikrobilajisto. Vanhoissa puurakenteisissa rakennuksissa on yleensä käytetty eristemateriaaleina luonnonmateriaaleja, mm. turvetta, hiekkaa, olkia ja sammalta, joissa esiintyy luonnostaan paljon mikrobeja. Mikrobit voivat vapautua rakennuksen sisäilmaan, jolloin rakennuksen taustapitoisuus on tavallista suurempi. Ulkoilman vaikutus: ks. tulkinnan perusteet Tulkinnan perusteet Asunnot; taajama, talviaika, pitoisuusalueet: Sisäilman - sienipitoisuus yli 500 pmy/m³ on mikrobikasvustoon viittaava. - sienipitoisuudet pmy/m³ ovat poikkeavan suuria. Jos myös näytteen lajisto poikkeaa tavanomaisesta, on mikrobikasvun esiintyminen todennäköistä. - sienipitoisuus <100 pmy/m³ voi viitata mikrobikasvustoon asunnossa, mikäli näytteen lajistossa esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Taulukko 2). - suuri bakteeripitoisuus (> 4500 pmy/m³) viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon. Tiettyyn asunnon huoneeseen painottuvat suuret pitoisuudet voivat antaa viitteitä vaurion sijainnista. Myös yksittäisen kosteusvaurioon viittaavan mikrobilajin esiintyminen useassa asunnon eri tilasta otetussa näytteessä tai toistuvasti eri mittauskerroilla sekä useiden eri indikaattorimikrobien (Taulukko 2.) esiintyminen samassa näytteessä on tavanomaisesta poikkeavaa. Tällaiset löydökset voivat viitata kosteusvaurioon. (Valvira, 2016): Asunnot; taajama, muu kuin talviaika: Sulan maan aikana analysoituja sisäilman mikrobipitoisuuksia verrataan ulkoilman pitoisuuksiin. Mikäli sisäilmapitoisuus on suurempi kuin ulkoilman, voi tämä viitata epätavanomaiseen mikrobilähteeseen sisällä. Mikrobilähteeseen viittaa myös se, että sisäilmassa esiintyy mikrobilajeja, joita ei esiinny ulkoilmassa. (Valvira, 2016) Tulkinnan perusteet, muut tilat kuin asuintilat Koulurakennukset, talviaika: Koulurakennusten sisäilman talviaikaiset sienipitoisuudet ovat yleensä alle 50 pmy/m³; vauriotiloissa pitoisuudet ovat usein pmy/m³. Ohjeet tulosten tulkinnasta löytyvät Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot -oppaasta (Meklin ja muut 2008). Vaurion varmistamiseksi tarvitaan myös rakennusteknisiä selvityksiä. Tuotannolliset tilat: Tuotannollisissa tiloissa on mahdollista, että tiloissa tehtävät toiminnot tuovat ilmaan poikkeavaa mikrobilajistoa ja nostavat sisäilman mikrobipitoisuuksia, ilman että ne johtuvat rakennuksen mikrobivauriosta. Kohonneiden pitoisuuksien ja poikkeavan lajiston merkitys on pohdittava tilannekohtaisesti. Toimistotilat, talviaika: Toimistotiloissa mikrobipitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asunnoissa. Työterveyslaitoksen tutkimustulosten perusteella yli 50 pmy/m³ sienipitoisuus toimistoilmassa viittaa selvästi sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen ja korkein normaaliksi katsottava taso toimistoilman bakteeripitoisuudelle on 600 pmy/m³ (Kosteusvauriotyöryhmän muistio, 2009). Sairaalat, puhdastilat ja muut poikkeavan korkean hygieniatason tilat: Mikrobiologiaan liittyvää ohjeistusta (Valvira 8/2016) ei sellaisenaan voi soveltaa sairaalarakennuksiin, puhdastiloihin yms. Mikäli ilmanäytteillä kontrolloidaan puhdastilojen kontaminaatioita, ulkoilman ei tulisi merkittävästi vaikuttaa tilojen lajistoon eikä sienipitoisuuksiin.
21 SirkkalanKoulu_ILMA_Raks_ xlsb Analyysiraportin liiteosa, 3 sivua Muut tilat, muu kuin talviaika: Kuten asunnoissa, myös muissa tiloissa verrataan sulan maan aikana sisäilman mikrobipitoisuuksia ja lajistoa ulkoilmaan. Lajistotarkastelu ja kosteusvauriota indikoiva lajisto (kosteusvaurioindikaattorimikrobit) Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty mikrobiryhmät, jotka Asumisterveys-asetuksen soveltamisohjeen (Valvira, 2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle (Taulukko 2.). Testausselosteessa tämä lajisto on yksilöity nimen perässä *- merkillä. Näytekohtaisessa tulkinnassa on voitu lisäksi mainita mahdollinen muu poikkeava lajisto. Muiden kuin Penicillium-suvun sienten esiintymistä valtasukuna sisäilmanäytteissä voidaan pitää talviaikaan epätavanomaisena. Muun lajiston käytöstä tulkinnan tukena on tarkempia ohjeita Valviran ohjeessa (2016). Ylikasvutilanteessa jonkun mikrobin kasvunopeus käytetyllä kasvualustalla on muita huomattavasti nopeampi, jolloin kyseinen mikrobi voi peittää alleen muita pesäkkeitä. Ylikasvu heikentää pesäkemäärän laskennan tarkkuutta. Ylikasvu ei tarkoita ko. mikrobin vallitsevuutta. Viitteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Valviran opas 8/ Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Valvira 8/2016) ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto yksilöidään ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. Kosteusvaurioindikaattorimikrobit: Bakteerit: Meklin ja Muut, Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, Opas ongelmien selvittämiseen. Kansanterveyslaitoksen julkaisu C2/2008. Kosteusvauriotyöryhmän muistio: Kosteusvauriot työpaikoilla. Helsinki s. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:18 Pessi, A-M ja Jalkanen, K Laboratorio-opas: Mikrobiologisten asumisterveystutkimuksien näytteenotto ja analyysimenetelmät. Suomen Ympäristö- ja terveysalan kustannus Somerville MC, Rivers JC An alternative approach for the correction of bioaerosol data aktinomykeetit Homesienet: Acremonium Aspergillus fumigatus Aspergillus ochraceus ryhmä A. ochraceus, ryhmän mikroskooppisesti samankaltaiset lajit Aspergillus Restricti ryhmä sisältäen A.penicillioides sekä A.restrictus - lajit Aspergillus sydowii Aspergillus terreus Aspergillus Usti ryhmä A.ustus sekä ryhmän mikroskooppisesti samankaltaiset lajit Aspergillus versicolor Chaetomium sekä suvuton muoto Botryotrichum Hiivasienet: Sporobolomyces Engyodontium Eurotium Exophiala Fusarium Geomyces Oidiodendron Phialophora sensu lato useita aiemmin sukuun Phialophora kuuluvia lajeja Scopulariopsis Sphaeropsidales ryhmä; erikseen suku Phoma Stachybotrys Trichoderma Tritirachium Ulocladium Wallemia collected with multiple jet impactors. Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 55: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi)