Source: https://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/e6fbc292d8aba6ac0325705100522a9e/87262ec903c38b62032579c90060beb6?OpenDocument
Timestamp: 2020-05-30 19:41:57
Document Index: 198575011

Matched Legal Cases: ['artículo 07', 'artículo 56', 'artículo 63', 'Artículo 7', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4']

Resolución ENRE 0062/2012. (no publicada en B.O.) , miércoles 21 de marzo de 2012, 3 p.
Citas Legales : Informe técnico DSP 2146/2012, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 56 incisos b) y k), Ley 24.065 – artículo 63 incisos a) y g), Resolución ENRE 0311/2001, Resolución ENRE 1832/1998
VISTO: El Expediente ENRE N° 35.323/2011, y
Que a fin de mantener la calidad del servicio de distribución de energía eléctrica y suplir las necesidades de dicho suministro eléctrico en determinados puntos del área de concesión de la “EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA” (“EDENOR S.A.”) y la “EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA” (“EDESUR S.A.”), ha sido necesario reforzar esa red mediante la instalación, en la vía pública, de grupos motogeneradores eléctricos móviles de relativa baja potencia;
Que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) de este Ente Nacional, ha realizado una serie de inspecciones de comprobación de las condiciones de seguridad de los motogeneradores que actualmente tienen en actividad esas distribuidoras (ver fojas 30/64).
Que a fojas 65/66 obra el Informe Técnico N° 2.146/2012 elaborado por el DSP, en el cual analiza las constancias de las inspecciones mencionadas precedentemente y como conclusión, realiza una serie de recomendaciones con el fin de unificar los criterios técnicos que deberían cumplir las instalaciones a fin de prevenir riesgos a terceros.
Que en consecuencia, el DSP ha emitido el Informe Multidisciplinario de fojas 79/80, el que concluye que corresponde puntualizar los requisitos básicos de seguridad que deben cumplir dichas instalaciones.
Que agrega que, dado el carácter transitorio de la conexión de estos grupos motogeneradores a las instalaciones de la red de distribución en media o baja tensión, y su posibilidad de traslado y reconexión en otros puntos de dicha red, es necesario resaltar las condiciones para su aislamiento, cerramiento, el acceso a partes energizadas y corresponde establecer una serie de requisitos mínimos para que las acciones de instalación, conexión, régimen de operación y retiro, sean realizados de manera tal que no generen peligro para la seguridad pública.
Que entiende que, teniendo en cuenta que la instalación y operación de los equipos se realiza en la vía pública, los procedimientos deben efectuarse respetando las pautas y procedimientos ambientales que fije la autoridad local con competencia en la materia;
Que a tal fin se ha confeccionado la “Guía de Requisitos Mínimos en las Conexiones de Grupos Generadores a las Redes de Distribución de Energía Eléctrica de Media y Baja Tensión pertenecientes a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A.”, la que reúne las condiciones de seguridad que deben cumplir este tipo de instalaciones y el control que deben realizar esas empresas sobre las mismas;
Que la base de datos a implementar por las Distribuidoras, requerida en la Guía de Requisitos mínimos mencionada, deberá estar disponible a partir de los quince (15) días de notificada la presente Resolución;
Que se han emitido el Informe Multidisciplinario y el Dictamen Legal, este último en un todo de acuerdo con lo requerido por el Artículo 7 inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549;
ARTÍCULO 1.- Aprobar la “Guía de Requisitos Mínimos en las Conexiones de Grupos Generadores a las Redes de Distribución de Energía Eléctrica de Media y Baja Tensión pertenecientes a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A.”, la que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2.- Instruir a “EDENOR S.A.” y a “EDESUR S.A.”, a fin que tomen todas las medidas que sean necesarias para observar los requisitos que detalla el Anexo que fuera aprobado por el ARTICULO 1 precedente, y dispongan de los registros que en el mismo se solicitan, los que deberán estar permanentemente actualizados y a disposición del ENRE, a partir de los quince (15) días de notificada la presente Resolución.
ARTÍCULO 3.- Poner en conocimiento de la Secretaría de Energía y de “Energía Argentina S.A.” el dictado de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4.- Notifíquese a “EDESUR S.A.” y a “EDENOR S.A.”.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 62/2012
ACTA Nº 1196
Acta ENRE 1196/2012