Source: http://www.zakony.cz/zakony/2018/1/zakon-070-2018-Sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-252-2004-sb-kterou-se-stanovi-hygienicke-pozadavky-na-pitnou-SB2018070
Timestamp: 2018-10-21 12:42:25+00:00
Document Index: 55795848

Matched Legal Cases: ['§ 3', 'zákona č. 258', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', '§ 2', 'zákona č. 274', '§ 2', 'zákona č. 110', '§ 15']

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů - Zákony.cz
Vyhláška č. 70/2018
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie [1] a upravuje
a) hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody [2], včetně pitné vody balené [3] a teplé vody dodávané potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody (dále jen „teplá voda“), jakož i vody teplé vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců,
[1] Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.
[2] § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.
[3] Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 404/2006 Sb.“.
„ [6] Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.“.
(3) Odběry a rozbory vzorků surové vody za účelem jejího zařazení do kategorie se provádí podle zvláštního předpisu [10]. Součástí údaje o zdroji v provozním řádu je i zařazení surové vody do příslušné kategorie podle zvláštního předpisu [10]. Pro hodnocení kvality surové vody v rámci posouzení rizik se využijí také příslušné výsledky sledování kvality podzemních a povrchových vod prováděného za účelem zjišťování stavu vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
(4) Provozní rozbory, jejichž obsahem jsou odběry a rozbory surové, upravované, upravené a dodávané pitné vody za účelem kontroly výroby pitné vody, se provádí podle plánu kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody podle zvláštního předpisu [10].
a) z nové části vodovodu [7], která má být uvedena do provozu; za novou část vodovodu se nepovažují armatury a s nimi bezprostředně související části potrubí do délky 10 m na každou stranu od armatury, výměna části potrubí do délky 15 m nebo propojení starého a nového potrubí do stejné délky,
[7] § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
[10] Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.“.
„ [8] Například ČSN ISO 5667-5 Jakost vod. Odběr vzorků, část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí. ČSN EN ISO 5667-3 Jakost vod. Odběr vzorků, část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi. ČSN ISO 5667-14 Jakost vod. Odběr vzorků, část 14: Pokyny k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi.
[9] § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
13 amonné ionty NH4[+] mg/l 0,50 MH
21 bromičnany BrO3[-] μg/l 10 NMH 11
23 dusičnany NO3[-] mg/l 50 NMH 13
24 dusitany NO2[-] mg/l 0,50 NMH 13
26 fluoridy F [-] mg/l 1,5 NMH
31 chlorečnany ClO3[-] μg/l 200 NMH 11, 16
33 chloridy Cl [-] mg/l 100 MH 17, 18
34 chloritany ClO2[-] μg/l 200 NMH 11, 16
39 kyanidy celkové CN [-] mg/l 0,050 NMH
53 sírany SO4[2-] mg/l 250 MH 18
Objem vody rozváděné či produkované v zásobované oblasti m [3]/den
> 5000 až ≤ 50000 > 1000 až ≤ 10000 4 + 3 na každých 1000 m [3]/den
(včetně nedokončených) z celkového objemu 1 + 1 na každých 4500 m [3]/den
> 50000 až ≤ 500000 > 10000 až ≤ 100000 3 + 1 na každých 10000 m [3]/den
> 500000 > 100000 12 + 1 na každých 25000 m [3]/den
1. Neodpovídá-li objem vyráběné vody počtu obyvatel podle hodnot uvedených v tabulce, považuje se za rozhodující počet zásobovaných obyvatel. Pokud počet zásobovaných obyvatel, zejména vzhledem k sezónní rekreaci, výrazně kolísá a nelze jej jednoznačně určit, bere se jako základ stanovení četnosti průměrný objem vyrobené vody (m [3]/den) za roční období.
2. Příklad výpočtu: pro objem rozváděné vody 4300 m [3]/den je počet krácených rozborů 19 [4 + (5 x 3)] a počet úplných rozborů 2 [1 + (1 x 1)].
( [*] Znamená, že v rámci jednoho úplného rozboru může být vzorek odebrán na libovolném z takto vyznačených míst.
7. Nemusí se stanovovat u zdrojů dodávajících méně než 10000 m [3] vody denně.
Staphylococcus aureus ČSN EN ISO 6888-1 (beze změny A1) [*]
[*] v bodě 4.1 uvedené normy se místo očkování použije technika membránové filtrace 100 ml vzorku vody
MgSO4. 7 H2O 0,1 g
sterilně zfiltrovaný 4,5 % FeCl3. 6 H2O 2 ml
Nejistota měření ( [**]
( [*] Mez stanovitelnosti je stanovený násobek meze detekce v koncentraci určujícího prvku, který může být přiměřeným způsobem určen s přijatelnou úrovní přesnosti (pravdivosti a preciznosti). Mez stanovitelnosti lze vypočítat za použití příslušné normy nebo vzorku a lze ji získat na základě nejnižšího kalibračního bodu na kalibrační křivce, s výjimkou slepého vzorku.
( [**] Nejistota měření je nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny přiřazených k měřené veličině na základě použité informace. Pracovní kritérium pro nejistotu měření (k = 2) je procento limitních hodnot uvedených v tabulce či lepší. Není-li stanoveno jinak, nejistota měření se odhadne na úrovni limitní hodnoty.
b) pokles hydrodynamického přetlaku pod 0,15 MPa při zástavbě do dvou nadzemních podlaží, resp. pod 0,25 MPa při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží na déle než 2 dny [*]
[*] Podle § 15 odst. 5 vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Vyhláška č. 70/2018ze dne 20. dubna 2018, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdě...
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. Minimální rozsah rozborů vzorků pitné vody
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. Požadavky na analytické metody