Source: https://issuu.com/prizztech/docs/lngsatakunta_case2_k__ytt__j__llene
Timestamp: 2020-01-21 04:31:03+00:00
Document Index: 11343577

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ']

LNG:hen siirtyvän teollisen toimijan investoinnit: Case 2, toimitus nesteenä by Prizztech Oy - Issuu
SWP-G2427-01
LNG-SATAKUNTA CASE 2
LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan k채ytt채j채lle nesteen채 CASE 2
Tiivistelmä Selvitys on tehty Pizztech Oy, Matti Luhtasen toimeksiannosta ja pilottiyritykset olivat Boliden Harjavalta Oy (jäljempänä BOHA), Norilsk Nickel Harjavalta Oy ((jäljempänä NNH) ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy (jäljempänä STEP). Selvitys on osa LNG Satakuntahanketta ja nesteytetyn maakaasuun käyttöönottoa satakunnassa. Terminaali, jossa nesteytetty maakaasu (LNG) on varastoituna, sijaitsee Porin Tahkoluodossa ja Raumalla. LNG kuljetetaan ”kumipyörillä” Harjavallan Teollisuuspuistossa sijaitsevaan LNGvarastotankkeihin. Ennen käyttöä LNG höyrystetään maakaasuksi LNG-varastotankkien läheisyydessä olevilla höyrystimillä, josta se johdetaan käyttökohteisiin. Selvitykseen on kerätty lainsäädäntö, asetukset ja standardit, joita tulee noudattaa suunniteltaessa ja käyttöönotettaessa LNG:tä ja maakaasua. Selvitys tehtiin tukemaan BOHA:n, NNH:n ja STEP:n investointipäätöstä siirryttäessä raskaasta polttoöljystä ja nestekaasusta maakaasuun. Selvityksen lisäksi on kaikkien käyttöä suunnittelevien yritysten käytävä läpi nykyisen nestekaasulinjojen sopivuus maakaasulle ja tarvittaessa suunnitella putkisto uudelleen. Yhtenä selvityksen osa on ollut lupamenettelyt, joita tarvitaan kun suunnitellaan LNG:n varastointia ja maakaasun käyttöä. Riskien hallinta ja kartoitus on tärkeä osa LNG:n ja maakaasun käytössä. Riskien kartoitus ja hallinta voidaan tehdä erilaisilla riskinhallinta menetelmillä. Yksi yleisesti käytetty on Six Steps riskianalyysi. Selvitys kertoo LNG:hen siirtymistä harkitsevalle teolliselle käyttäjälle tarvittavat tiedot tarvittavista luvista sekä standardeista ja asetuksista. Maakaasukäsikirja on olennainen osa maakaasun käyttöön siirryttäessä. Huomioitavaa on myös, että maakaasua käyttävä teollinen laitos tarvitsee käytön valvojan.
Sisällysluettelo Tiivistelmä ..............................................................................................................................2 1 Yleistä .................................................................................................................................6 2 Tavoitteet ............................................................................................................................6 3 LNG – Nesteytetty maakaasu ...............................................................................................7 4 Maakaasu ...........................................................................................................................7 4.1 Maakaasun poltto ja polttimen toimintaperiaate ...................................................................8 4.2 Wobbe-arvo ......................................................................................................................9 4.3 Maakaasun komponenttien ominaisuuksia ........................................................................ 10 4.4 Ilmakerroin...................................................................................................................... 11 4.5 Savukaasut ja lämmönsiirto ............................................................................................. 12 5 Maakaasuun ja LNG:hen liittyvä lainsäädäntö ...................................................................... 13 5.1 LNG kuljetukseen, varastointiin, lataukseen ja tankkaukseen liittyvät lait ja asetukset .......... 13 5.2 EU lainsäädäntö.............................................................................................................. 15 6 Lupamenettelyt sekä turvallisuuteen liittyvät määräykset ja niiden vaikutus ............................ 15 6.1 Lupakäytäntöön liittyvät asiat ........................................................................................... 15 6.1.1 YVA-menettely ............................................................................................................. 15 6.1.2 Ympäristölupa .............................................................................................................. 15 6.1.3 Vesilain mukainen lupa ................................................................................................. 16 6.1.4 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämät luvat ......................................................... 16 6.1.5 Kunnan myöntämät luvat .............................................................................................. 19 6.1.6 Muita mahdollisia lupia ja ilmoituksia.............................................................................. 20 6.2 Räjähdyssuojausasiakirja ................................................................................................ 20 6.3 BLEVE-räjähdys.............................................................................................................. 21 6.4 Räjähdysvaaran arviointi, estäminen ja suojautuminen ...................................................... 21 6.5 Käyttöturvallisuustiedote .................................................................................................. 22 6.6 Riskianalyysi ................................................................................................................... 23 6.7 Maakaasuputkiston merkinnät .......................................................................................... 25 6.7.1 Siirtoputkiston merkinnät ............................................................................................... 25 6.7.2 Jakeluputkiston merkinnät ............................................................................................. 27 6.7.3 Käyttöputkiston merkinnät ............................................................................................. 29 6.8 Kaasulaitteen sijoittaminen .............................................................................................. 30 6.9 Paineenvähennyslaitteisto ............................................................................................... 30 6.10 Maakaasupolttimen automaattiset sulkuventtiilit............................................................... 31 6.11 Maakaasun hajustaminen .............................................................................................. 31 6.12 Maakaasun käyttöturvallisuuden seuranta....................................................................... 31 6.13 Vaaran arviointi ............................................................................................................. 31 6.14 Toimintajärjestelmä ....................................................................................................... 32 7 Suunnittelua ja toteutusta määräävät standardit ................................................................... 32 KEMIKAALILAKI ................................................................................................................... 36 7.1 Suunnitteluohje ............................................................................................................... 36 7.1.1 LNG:n toimitukset, purku ja lastaus................................................................................ 36 LNG suunnitteluperusteet ja toimintaperiaateasiakirja ............................................................. 36 Ajojärjestelyt ......................................................................................................................... 36 LNG-varastojen tilavaraukset................................................................................................. 36 LNG-varastojen turvaetäisyydet ............................................................................................. 37 On kuitenkin huomattava, että yo. standardeissa tai muissa kansallisissa määräyksissä ei turvaetäisyyksistä ole määritelty. .................................................................................. 37 Sähköistys ja instrumentointi ................................................................................................. 38
Sähkölaitteiden osalta on huomioitava laitteiden riittävä maadoitus. Sähkölaitteiden ja instrumentoinnin osalta on huomioitava ATEX käyttö- ja olosuhdedirektiivin soveltaminen; tilaluokitukset ja laitevalinnat. ....................................................................................... 38 LNG-säiliön suojaus .............................................................................................................. 38 LNG-säiliön sijoitus kaasun käyttökohteisiin ei vaadi erityisiä suojaustoimenpiteitä, sillä säiliön sisäinen kaksoisvaipparakenne ja tyhjöeristys suojaavat säiliötä ulkopuolelta kohdistuvilta vahingoilta ja vaaroilta. Säiliöt, putkistot ja höyrystinlaitteet tulee kuitenkin suojata mahdollisia ajoneuvojen törmäyksiä vastaan. Säiliön ympärille ei vaadita erillistä vuotoallasta. Mahdollisen vuodon varalta on huomioitava vauriokohdan materiaalien kestävyys erittäin alhaiseen (-160 ................................................................................. 38 7.1.2 Maakaasuputkiston suunnittelua ohjaavia tekijöitä .......................................................... 39 7.1.3 Painelaitelainsäädäntö .................................................................................................. 40 7.1.4 Maakaasuputkiston sijoittaminen ................................................................................... 42 7.1.5 Maakaasuputkiston peitesyvyydet ................................................................................. 42 7.1.6 Kaivanto ja täytöt .......................................................................................................... 42 7.1.7 Maakaasuputken etäisyydet maanalaisiin putkiin, kaapeleihin ja rakenteisiin .................... 43 7.1.8 Maakaasuputken suojaputket ja -rakenteet .................................................................... 43 7.1.9 Maakaasuputkiston korroosiosuojaus ............................................................................ 44 7.1.10 Maakaasuputkiston liitosmenetelmät ............................................................................ 44 7.1.11 Maakaasuputken johtaminen rakennukseen ja läpiviennit.............................................. 44 7.1.12 Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston sulkuventtiilit ....................................................... 45 7.1.13 Ulospuhallusputket ja tyhjennysliitännät ....................................................................... 45 7.1.14 Maadoitukset.............................................................................................................. 45 7.1.15 Maakaasuputkiston rakenneaineet............................................................................... 46 7.1.16 Maakaasuputkiston rakentamislupa ............................................................................. 46 7.2 Asennukseen ja käyttöönottoon liittyvät asiat................................................................. 46 7.2.1 Maakaasuputkiston asennusoikeudet ............................................................................ 46 7.2.2 Siirtoputkistot ja korkeapaineiset käyttöputkistot ............................................................. 47 7.2.3 Teräksiset kaasun jakeluputkistot .................................................................................. 47 7.2.4 Muoviset kaasun jakeluputkistot .................................................................................... 48 7.2.5 Käyttöputkistot ja siihen liitetyt laitteet ............................................................................ 48 8 Alustava toimintakuvaus, tarvittavat prosessilaitteet ja niiden alustava mitoitus ...................... 48 8.1 Prosessikonseptin suunnittelu asiakkaan tarpeita vastaavaksi ............................................ 48 8.2 Toimintakuvaus ............................................................................................................... 49 8.3 Tarvittavat prosessilaitteet ja putkistot .............................................................................. 52 8.3.1 Säiliövarasto ja höyrystysasema.................................................................................... 52 8.3.2 Poltinlaitteistot .............................................................................................................. 52 8.4 Maakaasuputkiston mitoitus ............................................................................................. 52 9 Laiteluettelo ....................................................................................................................... 53 9.1 Maakaasulaitteet ............................................................................................................. 56 9.1.1 Maakaasupolttimet ....................................................................................................... 56 9.1.2 Maakaasupolttimen sytytyslaitteet ................................................................................. 58 10 Alustava kustannusarvio ................................................................................................... 59 11 Laitteiston operointiin huomioitavat asiat............................................................................ 60 11.1 Kaasupolttimen soveltuvuus eri kaasuille ........................................................................ 61 12 Toimittajaluettelo .............................................................................................................. 62 12.1 LNG tankit .................................................................................................................... 62 12.2 Höyrystimet................................................................................................................... 62 12.3 Putkistot ....................................................................................................................... 62 13 Lähdeluettelo ................................................................................................................... 62 14 Liitteet ............................................................................................................................. 64
SWP-G2427-01 Jouko Nurmi
1 Yleistä LNG Satakunta hankkeen päätavoitteena on edesauttaa ja varmistaa LNG (Liquefied Natural Gas) terminaali-investointien tulo Tahkoluotoon ja Raumalle. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat LNG:tä hyödyntävä teollisuus ja pk-yritykset. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat palveluja ja teknologisia ratkaisuja tarjoavat sekä infrastruktuuria rakentavat yritykset. Erilaiset LNG:n käyttöönottoon ja infrastruktuurin rakentamiseen liittyvät sidosryhmät kuuluvat myös hankkeen kohderyhmään. Hankkeen toiminnan päävaiheet ovat LNG:n tarvekartoitus, LNG:n jakeluun, varastointiin ja käyttöön liittyvät selvitykset, tarvittavan teknologian tunnistaminen ja LNG:hen liittyvän palveluliiketoiminnan selvittäminen sekä Satakunnalle optimaalisen ratkaisun kuvaus. Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle toimintaympäristön kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Prizztech Oy toteuttaa LNG Satakunta-hanketta (jäljempänä LNG Satakunta), joka on EAKRrahoitteinen yritysten toimintaympäristön kehittämishanke. Hankkeen ohjauksesta ja toteutuksesta vastaa Prizztech Oy:n projektipäällikkö Matti Luhtanen yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa. Tämä selvitys on osa LNG-Satakunta hanketta ja se on kohdennettu Boliden Harjavalta Oy:lle, Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle Harjavallan teollisuuspuistossa, jotka ovat suunnitelleet nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttöönottoa. Selvityksessä käydään läpi LNG:hen siirtyvän teollisen käyttäjän investoinnit pilottiselvityksenä, jossa LNG toimitetaan käyttäjille nesteenä, teollisuuspuistossa oleviin LNG tankkeihin. 2 Tavoitteet Tavoitteena tässä selvityksessä on saada voimassa olevan lainsäädännön ja standardien mukainen kohteen tekninen erittely käyttäjille investointipäätöksen tueksi. Raportti tullaan julkaisemaan siinä laajuudessa kuin pilottiyrityksien kanssa on sovittu ja se jaetaan Satakunnassa toimivien yritysten tarpeisiin. Nestemäinen maakaasu varastoidaan tarkoitusta varten Tahkoluodon tai Rauman terminaaliin rakennettaviin säiliöön, josta se toimitetaan nestemäisenä maantietiekuljetuksena Harjavallan Teollisuuspuistoon. Teollisuuspuiston propaanitankkien viereen on tarkoitus perustaa LNG-asema, jossa on 3 kpl, 250 - 300m3 LNGtankkia, lng:n höyrystys maakaasuksi sekä mahdolliset muut tarvittavat laitteistot.
3 LNG – Nesteytetty maakaasu LNG - Liqufied natural gas on nestemäistä maakaasua, joka on jäähdytetty – 162 asteeseen ja sillä on polttoaineena käytettynä samanlaiset ominaisuudet kuin maakaasulla. LNG:n tilavuus jää nestemäisenä vain kuudessadasosaan normaaliolotilassa olevan kaasun tilavuudesta. LNG:tä käyttämällä hiilidioksidipäästöt alenevat noin 25 prosenttia raskaaseen polttoöljyyn verrattuna. LNG ei sisällä rikkiä tai raskasmetalleja eikä sen käytöstä synny haitallisia pienhiukkaspäästöjä. LNG on joustava energialaji, jonka käytöllä on paljon mahdollisuuksia teollisuudessa, merenkulussa ja maakuljetuksissa. Pienempi ympäristövaikutus, tehokkaampi palaminen ja paremmat tuotantoprosessit ovat LNG:n etuja monilla aloilla. LNG on myös hajuton, mauton ja myrkytön kaasu, joka ei aiheuta korroosiota eikä se ole syövyttävää. Viime vuosien aikana LNG:n hinta on pysynyt jatkuvasti vakaampana ja sen hintakehitys on ollut maltillisempaa kuin raskaan ja kevyen polttoöljyn hintakehitys. Energiasisällöltään 310 litraa LNG:tä vastaa öljybarrelia (159 l) ja yksi tonni LNG:tä vastaa 1370 m3 maakaasua. LNG on turvallinen polttoaine vaihtoehto, sillä maakaasun syttymisalue ilmassa on kapeampi ja syttymislämpötila korkeampi kuin öljypohjaisilla polttoaineilla. Mahdollisen vuodon sattuessa LNG höyrystyy välittömästi ja haihtuu ilmaan. 4 Maakaasu Maakaasu on maaperästä saatavaa pääasiassa metaania ja muita kevyitä hiilivetyjä sisältävää kaasuseosta. Tässä selvityksessä käsitellään LNG:stä höyrystettyä maakaasua, joka poikkeaa laadultaan Venäjältä putkella saapuvasta maakaasusta. Liitteessä 2 on esitetty toimittajan (Gasum Oy) ilmoittama maakaasun koostumus ja ominaisuudet. Maakaasua käytetään kahdessa lähes samansuuruisessa segmentissä:  teollisuuskäyttöön.  kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon Maakaasun koostumus vaihtelee riippuen lähteen sijainnista. Taulukossa 1 on esitetty eri maakaasujen koostumuksia eri puolilla maailmaa. Taulukko 1 Eri maakaasujen koostumuksia [1]. Kenttä LNG:stä Venäjä Saksa höyrystetty Urengoi Goldenstedt maakaasu[2] Metaani, 85 - 90% 98% 88,0% CH4 Etaani, C2H6 7 - 9% 0,8% 1,0% Propaani, 2 - 3% 0,2% 0,2% C3H8 Butaani, 1% 0,02% C4H10 Typpi, N2 0,75 - 2% 0,9% 10,0% Hiilidioksidi, 0,01 - 2% 0,1% 0,8% CO2
Norja Troll
6,7% 0,3%
3,7% 0,4%
8,4% 0,8%
14,3% 0,9%
4.1 Maakaasun poltto ja polttimen toimintaperiaate Maakaasua poltettaessa täydellisesti metaani hapettuu hiilidioksidiksi ja vesihöyryksi. Maakaasupolttimet ovat perusteknologialtaan samankaltaisia. Polttimen toimintaperiaate ja siihen vaikuttavat tekijät on esitetty kuvassa 1.
Termistö: [1] LNG
Wobbe-arvo
Kaasun lämpöarvo jaettuna kaasun suhteellisen tiheyden neliöjuurella
lämpöenergian määrä, joka vapautuu, kun sekä aineen sisältämän vedyn palamistuotteena syntyvä vesi että aineen sisältämä vesi (eli kosteus) oletetaan palamisen jälkeen vesihöyryksi.
Stökiömetrinen piste
Palamisen reaktioyhtälön mukainen tasapainopiste, jossa palamiseen tarvittavaa happea on teoreettinen määrä. Savukaasussa ei ole jäännöshappea. Todellisessa palamistilanteessa tarvitaan happea enemmän, jolloin savukaasussa on jäännöshappea (ylistökiömetrinen)
Ilmakerroin
Ilman määrä stökiömetriseen määrään nähden
Ottaa talteen savukaasuissa jäljellä olevaa energiaa
Nestettä sisältävän vuotavan painesäiliön räjähdysmäinen vaurioituminen paineen laskun aiheuttaman voimakkaan kiehumisen seurauksena (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)
Poltinranka, jonka päässä on polttimen suutin
Alhaisessa lämpötilassa oleva kaasu tai neste (alle -150 °C).
SWP-G2427-01 LNG-SATAKUNTA CASE 2
4.2 Wobbe-arvo Taulukko 2
Kaasuryhmät [1]
Eri energiakaasut luokitellaan kolmeen kaasuryhmään ja niiden alaryhmiin taulukon 2 mukaisesti niiden lämpöarvon ja tiheyden avulla lasketun Wobbe-arvon perusteella. Erilaiset maakaasut kuuluvat toiseen kaasuryhmään ja esimerkiksi Suomessa käytettävä maakaasu toisen kaasuryhmän alaryhmään H (= korkean lämpöarvon maakaasu). Kaasujen luokittelu on tärkeää, koska vain Wobbe-arvoltaan samansuuruisia kaasuja voidaan käyttää samassa kaasulaitteessa tai –polttimessa ilman suuttimen tai paineensäätimen muutoksia. Myös kaasulaitteet jaetaan samasta syystä useaan eri laiteluokkaan. [1] LNG:stä höyrystetyn maakaasun Wobbe-arvo on 53,2 – 55,3 MJ/m3(n).
4.3 Maakaasun komponenttien ominaisuuksia Yleisimpien maakaasun hiilivetykomponenttien fysikaalisia ominaisuuksia on esitetty taulukossa 3 ja syttymisrajat taulukossa 4. Taulukko 3
Kaasujen ominaisuuksia. [1]
Kaasu-ilmaseosten syttymisrajat [1]
4.4 Ilmakerroin Käytännössä täydellinen palaminen vaatii teoreettista määrää enemmän palamisilmaa. Maakaasulla ilmaylimäärä voidaan kuitenkin pitää pienenä. Tyypillisesti päästään jopa ilmakertoimeen 1,1. Liian suuri ilmaylimäärä heikentää palamishyötysuhdetta. On kuitenkin huolehdittava, ettei palaminen tapahdu ali-ilmalla, koska silloin muodostuu häkää ja savukaasuihin jää palamattomia hiilivetyjä. Jopa nokea voi muodostua. Kun palamista säädetään savukaasumittausten avulla, on varminta mitata aina sekä happi- että häkäpitoisuus (kuva 2). Pelkkä happiylijäämän mittaus ei takaa täydellistä palamista, sillä häkää voi syntyä kaasun ja palamisilman huonon sekoittumisen vuoksi. Myöskään CO2-pitoisuus ei yksinään kerro sitä, tapahtuuko palaminen yli- vai ali-ilmalla. Jos käytössä ei ole savukaasun happijäännökseen perustuvaa palamisilmamäärän säätöä, kannattaa ilmakerroin pitää vähintään arvossa 1,2. [1]
Kuva 2 Happi-, hiilidioksidi- ja häkäpitoisuuksien riippuvuus ilmakertoimesta. [1]
4.5 Savukaasut ja lämmönsiirto Savukaasujen CO2-pitoisuus vastaa hiilidioksidin päästökerrointa 55,0 g CO 2 / MJ alemman lämpöarvon mukaan. Vastaavat arvot ovat esimerkiksi raskaalle polttoöljylle 78,8, kevyelle polttoöljylle 72,0, nestekaasulle 65,0 ja kivihiilelle 93,3 g CO 2 / MJ (Lähde: Tilastokeskus, Energiatilastot). Taulukossa 5 on esitetty savukaasujen koostumus maakaasua poltettaessa. [1] Maakaasuliekin säteilyominaisuuksista johtuen lämmönsiirto tulipesässä on 5-20 % pienempää kuin öljyä poltettaessa. Eroa pienentää jossain määrin öljyn poltosta säteilypinnalle kertyvä noki. Kuitenkin maakaasua käytettäessä tulipesän loppulämpötila jää korkeammaksi kuin öljyä käytettäessä. Maakaasukattiloissa lämmönsiirto tapahtuukin korostetusti konvektion kautta. Tämä on otettava huomioon kattilaa ja sen rakenteita mitoitettaessa. Maakaasun poltossa syntyneet savukaasut voidaan jäähdyttää hyvin matalaan lämpötilaan esim. ekonomaiserin avulla. Kriittinen lämpötila maakaasun savukaasujen jäähdyttämiselle on vesikastepiste. Happokastepistettä ei maakaasulla tunneta. [1] Taulukko 5
Savukaasujen koostumus maakaasua poltettaessa. [1]
5 Maakaasuun ja LNG:hen liittyvä lainsäädäntö 5.1 LNG kuljetukseen, varastointiin, lataukseen ja tankkaukseen liittyvät lait ja asetukset LNG:hen liittyvä lainsäädäntö ja kemikaalilaki 599/2013 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130599. Tärkein asiakirja on maakaasuasetus, joka löytyy osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090551. Seuraavassa on esitetty maakaasuasetuksen sisältö. Valtioneuvoston asetus maakaasun käytön turvallisuudesta 551/2009: 1 luku - Yleiset säännökset 1 § - Soveltamisala 2 § - Soveltamisalan rajoitukset 3 § - Suhde muuhun lainsäädäntöön 4 § - Määritelmiä 2 luku - Luvat 5 § - Rakentamislupa 6 § - Alueellinen rakentamislupa 7 § - Lupapäätös 8 § - Käyttölupa 9 § - Maakaasun varastointi 3 luku - Asennus- ja huolto 10 § - Siirtoputkiston asentaminen 11 § - Teräksisen jakeluputkiston asentaminen 12 § - Muovisen kaasuputkiston asentaminen 13 § - Käyttöputkiston ja sen laitteiden asentaminen 14 § - Koekäyttö 15 § - Asennusliikkeen todistus 4 luku - Tarkastukset 16 § - Tarkastusvelvollisuus 17 § - Käyttöönottotarkastus 18 § - Käyttöönottotarkastuksen tekeminen 19 § - Määräaikaiset tarkastukset 20 § - Toiminnanharjoittajan tekemä tarkastus 21 § - Tarkastuslaitoksen toiminta 5 luku - Putkiston vastuuhenkilö 22 § - Putkiston vastuuhenkilön nimeäminen 23 § - Uuden käytön valvojan nimeäminen 24 § - Käytön valvojan tehtävät 25 § - Käytön valvojan pätevyysvaatimukset 6 luku - Käyttö 26 § - Yleistä 27 § - Hajustaminen 28 § - Toiminta maakaasuputkilinjoilla
29 § - Maankaivu-, louhinta- ja räjäytystyöt maakaasuputken läheisyydessä 30 § - Käytön aikainen valvonta 31 § - Valvontakirja 32 § - Käytöstä poistaminen 7 luku - Räjähdysten estäminen ja räjähdyksiltä suojautuminen 33 § - Räjähdysvaaran arviointi ja räjähdyssuojausasiakirja 34 § - Tilojen luokittelu 35 § - Suojaustoimenpiteet 8 luku - Onnettomuudet 36 § - Onnettomuudesta ilmoittaminen 9 luku - Valvonta 37 § - Valvontaviranomainen 10 luku - Erinäisiä säännöksiä 38§ - Poikkeusten myöntäminen 11 luku - Voimaantulo 39 § - Voimaantulo 40 § - Kumoamissäännös 41 § - Siirtymäsäännökset Maakaasuun liittyviä suunnitteluohjeita ja yleisiä määräyksiä on kerätty Maakaasuyhdistyksen toimittamaan Maakaasukäsikirjaan ja uusin versio löytyy internet-osoitteesta: http://kaasuyhdistys.fi/sites/default/files/kuvat/kirja/MaakaasuKasikirja_helmi2014.pdf Maakaasukäsikirjan sisältö otsikkotasolla on: 1. Maakaasun koostumus ja ominaisuudet 2. Maakaasun palaminen 3. Maakaasun savukaasut, lämmönsiirto ja hyötysuhteet 4. Maakaasuputkistot 5. Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston rakentaminen 6. Maakaasuputkiston merkinnät 7. Maakaasun paineensäätö 8. Maakaasun mittaus 9. Kaasulaitteet ja –polttimet 10. Kaasulaitteiden sijoitustilat, palamisilma-aukot ja savuhormit 11. Maakaasun turvallisuus 12. Maakaasulainsäädäntö 13. Kaasutekniikan sanastoa Painelaitelainsäädännöstä saadaan selville kaasuputkiston (painelaite) moduuli, joka määrittelee vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Aiheesta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 7.1.1. Muita huomioon otettavia lakeja ja asetuksia ovat: Laki vaarallisen kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 Asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012
Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855/2012 Asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 551/2009 Asetus maakaasu-, nestekaasu-, ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä 558/2012 Kaasulaiteasetus 1434/1993, muutokset: 804/1994 ja 1169/1995 Maakaasun käyttöturvallisuustiedote on esitetty liitteessä 3.[12] 5.2 EU lainsäädäntö EU lainsäädännöstä löytyy muutamia jäsenvaltioita velvoittavia säädöksiä, kuten: Direktiivi 97/23/EY Painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Direktiivi 2009/73/EY maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä [3] Suomessa EU:n antamat direktiivit pyritään saamaan sellaisenaan suomen omaan lainsäädäntöön. 6 Lupamenettelyt sekä turvallisuuteen liittyvät määräykset ja niiden vaikutus Tässä kappaleessa kerrotaan maakaasun käyttöönottoon ja käyttöön vaadittavat luvat, hakumenettelyt ja lupia myöntävät viranomaiset. Lisäksi kappaleessa kerrotaan turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja kuvataan toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla nämä vaatimukset täytetään. 6.1 Lupakäytäntöön liittyvät asiat Maakaasu ja sen käyttö on suhteellisen tarkkaan säänneltyä. Tärkeimmät lupa-asioihin liittyvät toimivaltaiset viranomaiset ovat Tukes, ELY-keskus, kunnan ympäristölautakunta, rakennuslautakunta ja pelastustoimi. Toiminnanharjoittaja hakee itse luvan myöntävältä viranomaiselta. Liitteessä 1 on esitetty Gasumin LNG-terminaalin lupasuunnitelma esimerkkinä. Seuraavissa kappaleissa on kerrottu tärkeimmät lupamuodot ja selvitetty niiden merkitystä. 6.1.1 YVA-menettely Lainsäädännössä on määritelty hankkeet, joista on aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos niistä katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Jos arvelet, että hanke voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointia, ota yhteys oman alueesi ELY-keskukseen, joka päättää menettelyn tarpeellisuudesta. [5] 6.1.2 Ympäristölupa Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. [6]
Jos on epäselvyyttä siitä tarvitaanko lupa, on suositeltavaa ottaa yhteys elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Ympäristölupia myöntävät aluehallintovirasto ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. [6] 6.1.3 Vesilain mukainen lupa Vesilainsäädännön mukaan vesitaloushankkeella on oltava viranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä tai pohjaveden laatua tai määrää. Esimerkiksi toiminta, jossa pohjavettä otetaan yli 250 m 3/vrk, vaatii aina vesiluvan. Yli 100 m3/vrk, mutta korkeintaan 250 m3/vrk pohjaveden ottaminen edellyttää kirjallista ilmoitusta valtion valvontaviranomaiselle. Aluehallintovirasto käsittelee vesilupa-asioita. [7] 6.1.4 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämät luvat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa. Rakentamislupa Maakaasun varastoinnille vaaditaan rakentamislupa, jos varastoitavan maakaasun määrä on vähintään 5 tonnia. Jos varastointimäärä on yli 0,2 tonnia mutta alle 5 tonnia, varastoinnista on tehtävä ilmoitus. [8] Lupaa on haettava tai ilmoitus tehtävä ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä hyvissä ajoin ennen varaston rakennustöiden aloittamista. [8] Jos maakaasun varastointimäärä on vähintään 50 tonnia, varastoinnissa tulee ottaa huomioon vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevat velvoitteet. [8] Rakentamislupaa ei vaadita jakeluputkiston talohaaralle eikä käyttöputkistolle, jos käyttöputkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään 0,5 baaria tai putkiston nimellissuuruus on enintään DN 25. Rakentamislupa vaaditaan kuitenkin käyttöputkistolle, jos kohteessa olevien käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on 1,2 megawattia tai suurempi. [8] Alueellinen rakentamislupa voidaan myöntää sellaisen jakelu- ja käyttöputkiston rakentamista varten, jonka suurin sallittu käyttöpaine on enintään 8 baaria. Alueellinen rakentamislupa annetaan luvassa mainittua maantieteellistä aluetta varten. [8]
Rakentamislupavaatimukset varastoitavan määrän mukaan on kerätty taulukkoon 6 alla. Huom.: Tonni nesteytettyä maakaasua on tilavuudeltaan 2 - 2,5 m3 ja kaasumaisena 1 370 m3 normaali ilmanpaineessa. Taulukko 6
LNG-säiliöiden rakentamislupavaatimukset varastoitavan määrän mukaan
Varastoitava määrä
Rakentamislupa ei vaaditaan
Toimintaperiaateasiakirja (asetus 59/1999) ei ei
Turvallisuusselvitys (asetus 59/1999) ei ei
0,2 t - 5 t 5 t – 50 t
vaaditaan -
50 t – 200 t
Käyttöönottotarkastus Käyttöönottotarkastus Määräaikaistarkastus joka 3. vuosi Käyttöönottotarkastus Määräaikaistarkastus joka vuosi
Jakelu- ja käyttöputkiston rakentamislupahakemuksessa on selvitettävä: [8] 1) Hakijan nimi, toimiala ja kotipaikka. Hakemukseen on liitettävä jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä kauppa- tai muun vastaavan rekisterin ote, kun hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, taikka selvitys rakentamiseen oikeutetusta kunnan viranomaisesta, kun hakijana on kunta, 2) Putkiston suunniteltu sijainti; hakemukseen on liitettävä vähintään 1:2000 mittakaavaan laadittu asemapiirustus tai linjauskartta, joka sisältää putkiston sijainnin, pituuden, nimellissuuruuden sekä materiaalin, kun kyseessä on jakeluputkiston rakentaminen, mittakaavaan 1:100 tai 1:500 tai muuhun sopivaan mittakaavaan laadittu asemapiirustus, joka sisältää putkiston sijainnin sekä putkisto- ja instrumentointikaaviot, kun kyseessä on käyttöputkiston rakentaminen, 3) Arvio putkiston merkittävistä ympäristövaikutuksista ja suunnitelma niiden ehkäisemisestä, kun kyseessä on jakeluputkiston rakentaminen, 4) Vaaran arviointi erillisille suurille käyttökohteille; selvityksessä tulee olla kuvaus maakaasun käyttöön ja käsittelyyn liittyvistä vaaralähteistä, kuvaus tyypillisistä vaaratilanteista ja niiden seurauksista, suunnitelma siitä, miten varaudutaan vaaratilanteen ehkäisemiseen sekä normaaleissa että poikkeavissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa. Alueellista rakentamislupaa haettaessa linjauskartta laaditaan tarkoitukseen sopivaan mittakaavaan. Linjauskartassa selvitetään olemassa olevan jakelu- ja käyttöputkiston sijainti sekä arvioidut putkiston laajennukset. Aluelupahakemukseen on liitettävä selvitys hakijan organisaatiosta ja henkilöstöstä, kuvaus toimintajärjestelmästä sekä suunnitelma valvonnan järjestämisestä. [8]
Rakentamislupahakemus ja sen liitteenä olevat piirustukset ja teknilliset selvitykset on toimitettava kahtena sekä linjauskartat ja asemapiirustukset kolmena kappaleena Turvatekniikan keskukselle. [8] 2 Asiakirjat [8] Rakentamisen aikana kertyvistä asiakirjoista ja tarkastuspöytäkirjoista kootaan valvontakirja. Valvontakirjassa tulee olla sisällysluettelo, selvitys rakentamisen seurannasta sekä kulloinkin kysymykseen tulevat asiakirjat seuraavana mainituista: [8] 1) jäljennös rakentamisluvasta, 2) linjauskartat ja asemapiirustukset, 3) todistus asennusliikkeen toimintajärjestelmästä, 4) tarkastuslaitoksen pöytäkirjat, 5) selvitys menetelmäkokeista, 6) muut piirustukset ja kaaviot. Toiminnanharjoittaja laatii ja ylläpitää rakentamisen ja käytön aikaisista asiakirjoista toimintajärjestelmänsä mukaisen dokumentaation. [8] Kemikaalilupa Vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia saa kemikaalilainsäädännön mukaan harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) luvalla. Toiminnanharjoittajan tulee hakea kemikaalilupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä ja hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista. Lupahakemuksessa on esitettävä tiedot ja selvitykset suunnitellusta toiminnasta ja turvallisuusjärjestelyistä. (390/2005: 23 §; 855/2012: 8 §) [7] Toiminnanharjoittajan on esitettävä kemikaaliturvallisuuslain 23 §:n mukaista lupaa hakiessaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, jos on kysymys ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitetusta hank keesta. Siltä osin kuin selostukseen sisältyy kemikaaliturvallisuuslain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samoja tietoja vaadita uudestaan. Kemikaaliluvasta on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointi on otettu huomioon. (390/2005: 26 §) [7] Käyttölupa Turvatekniikan keskus myöntää siirtoputkistolle käyttöluvan käyttöönottotarkastuksen perusteella. Jakelu- ja käyttöputkistolle luvan myöntää tarkastuslaitos. Kohteet, jotka eivät vaadi rakentamislupaa, voidaan ottaa käyttöön asennusliikkeen annettua kirjallisen todistuksen asennuksen säännöstenmukaisuudesta.[8]
6.1.5 Kunnan myöntämät luvat Rakennuslupa Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti, ja rakennuslupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa. Lisäksi hakemukseen liitetään rakennuksen pääpiirustukset, jotka suunnittelija on varmentanut nimikirjoituksellaan. Hakijalta voidaan tarvittaessa edellyttää muutakin hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellista selvitystä. Rakennusluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. (132/1999: 125 §, 130 §, 131 §)[7] Jos rakentamisesta taikka muusta maankäyttö- ja rakennuslain mukaan luvanvaraisesta tai viranomaishyväksyntää vaativasta toimenpiteestä on laadittava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen arviointiselostus, se tulee liittää rakennuslupahakemukseen tai ilmoitukseen. Jos rakentamisen tarkoittamaan toimintaan tarvitaan ympäristönsuojelulaissa (86/2000) säädetty ympäristölupa, rakennuslupa-asian ratkaisemista voidaan lykätä, kunnes ympäristölupa-asia on ratkaistu, jos se rakennuksen käyttömahdollisuudet tai aiotun toiminnan ympäristövaikutukset huomioon ottaen on perusteltua. (132/1999: 132 §, 134 §)[7] Toimenpideluvat Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. [9] Maisematyöluvat Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): [9] 1) asemakaava-alueella; 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä 3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty . Purkamisluvat Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. [9]
Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjall isesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista. [9] 6.1.6 Muita mahdollisia lupia ja ilmoituksia Seuraavassa on lista muita mahdollisia lupia, jotka tulee ottaa huomioon tapauskohtaisesti.  Lentoestelupa  Ilmoitus työmaan perustamisesta  Työluvat (säiliö- ja putkityöt, hitsaustyöt jne.)  Teiden alitus- ja/tai liittymälupa  Rautatien risteämälupa  Radiolaitelupa  Ilmoitus, melua ja tärinää aiheuttava työ (louhinta, louheen murskaus)  Lupa tilapäisille liikennejärjestelyille  Sijoituslupa (esim. putket)  Kaivulupa  Yhdyskuntateknisen laitteen sijoittaminen  Painelaitteet, sijoituslupa (rekisteröinti ja käyttöönottotarkastukset)  Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot (käyttöönottotarkastukset)  Sähkölaitteistot (ilmoitus viranomaisille, käyttöönottotarkastukset) 6.2 Räjähdyssuojausasiakirja ATEX -velvoitteet koskevat työnantajia, joiden tiloissa voi muodostua räjähdyskelpoinen ilmaseos kaasun, pölyn tai palavan nesteen höyryn takia. Tällaisissa tiloissa on kaikin tavoin minimoitava räjähdyksen mahdollisuutta ja nämä toimenpiteet dokumentoidaan käytännössä räjähdyssuojausasiakirjaan. Asiakirja on vapaamuotoinen riippuen toiminnan luonteesta. [10] Räjähdyssuojausasiakirja on siis loppuraportti suoritetuista toimenpiteistä räjähdysvaaran minimoimiseksi.[10] Räjähdyssuojausasiakirja laaditaan työpaikan henkilöturvallisuuden parantamiseksi. Asiakirjaan kirjataan työpaikan syttyvien, räjähdysvaaran aiheuttavien nesteiden, kaasujen ja pölyjen tunnistaminen, riskinarviointi sekä toimenpiteet räjähdysten estämiseksi ja räjähdyksiltä suojautumiseksi. [10] Yritys laatii räjähdyssuojausasiakirjan itseään varten. Asiakirjaa ei toimiteta viranomaisille. Työsuojeluviranomaiset valvovat määräysten noudattamista. TUKES valvoo määräaikaistarkastuksissa työpaikkoja, joissa vaarallisten kemikaalien käsittely on laajamittaista. Paloviranomainen puolestaan valvoo työpaikkoja, joissa kemikaalien käsittely on vähäistä. [10] Räjähdyssuojausasiakirjassa on esitettävä seuraavat asiat: [10]   
Räjähdysvaara on arvioitu. Tilat on luokiteltu ja niissä käytetään asianmukaisia laitteita. Luokitellut tilat on merkitty asianmukaisesti.
SWP-G2427-01 Jouko Nurmi  
Työvälineiden turvallista käyttöä valvotaan Asianmukaiset suojaustoimenpiteet on toteutettu.
Räjähdyssuojausasiakirjaan kirjataan eri vaiheissa esille tulevat asiat eri lomakkeisiin. Valmistuvan räjähdyssuojausasiakirjan sisältö muodostuu pääosin lomakkeille taulukkomuodossa esitetyistä asioista. [10] Toiminnanharjoittajan itsenäisesti laatima räjähdyssuojausasiakirja yhteistyössä työntekijöiden kanssa luo yhteisöllisyyden ja vastuuntunteen turvallisuudesta työpaikalla. Liitteessä 1 on yleispätevä ja yhteneväinen räjähdyssuojausasiakirjamalli, joka soveltuu eri toimialoille.[11] 6.3 BLEVE-räjähdys BLEVE (lyhenne sanoista Boiling liquid expanding vapour explosion) on paineellisille LNG, nestekaasusäiliöille ominainen räjähdystyyppi. Räjähdys johtuu kiehuvan nesteen ja höyryn laajenemisesta. LNG tai Nestekaasu on kaasua, joka on paineellisen säilytyksen takia osittain nestefaasissa. Kun painesäiliöön tulee vuoto, säiliön sisäinen paine laskee rajusti. Tämä aiheuttaa nesteessä nopean kiehumisen joka vuorostaan vapauttaa suuret määrät kaasua. Tästä seuraa säiliössä suuri ylipaine, joka voi tuhota säiliön ja lennättää sirpaleista eli säiliön kappaleita ympäristöön. Samanlainen ylipaine voi syntyä myös läheisestä tulipalosta. BLEVE-ilmiön synnyttämiseksi LNG tai nestekaasun ei välttämättä tarvitse olla syttyvää. Jos se kuitenkin on, räjähdyksessä voi syntyä tulipallo. 6.4 Räjähdysvaaran arviointi, estäminen ja suojautuminen Laitteistot on suunniteltava siten, että ennakoitavissa toimintaolosuhteissa ei voi syntyä mainittavia kaasuvuotoja. Suojaustoimenpiteenä voidaan käyttää oikein suunniteltuja teknisiä ratkaisuja. Vuotokaasu on pyrittävä johtamaan kohdepoistona, ulospuhallusputkien tai kanavien avulla, ulos. Laitetilan ilmanvaihto on suunniteltava siten, että räjähtävä ilmakaasuseos pääsee purkautumaan tilasta ulos vaarattomasti. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa tulee olla vähintään kaksi ilmanvaihtoaukkoa, joista toinen sijoitetaan lattian rajaan ja toinen seinän yläosaan tai kattoon. Kummankin aukon vapaa poikkipinta-ala tulee olla 0,1 % lattiapinta-alasta, vähintään 100 cm2. Sähkölaitteistojen ja asennusten on oltava ko. tilaluokkaan soveltuvia ja hyväksyttyjä. Sähkölaitteistoille on tehtävä sähköturvallisuussäädösten edellyttämät tarkastukset. Räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokittelu tehdään taulukon 6 mukaan. Muiden kohteiden tilaluokitus tehdään räjähdysvaaran arvioinnin perusteella.[8]
Taulukko 6 [8] Maakaasun siirtoputkiston kohteiden tilaluokitus Kohde Tilaluokka/Etäisyys Kompressoriasema - kompressorihalli 1 - kompressorihallin aukkojen ympäristö 1/1,5 m; 2/7,5 m - laitesuoja 1 - laitesuojan aukkojen ympäristö 1/1,5 m; 2/7,5 m - aseman ulospuhallusaukon ympäristö 1/3,5 m; 2/7,5 m - laitteiden avattavien aukkojen ja ulospuhallusaukkojen ympäristö 1/1,5 m; 2/3,5 m Paineenvähennysasema - paineenvähennystila 2 - paineenvähennystilan aukkojen ympäristö 2/1,5 m - ulospuhallusaukkojen ympäristö 1/1,5 m Venttiiliasema - siirtoputkiston ulospuhallusaukon ympäristö 1/1,5 m; 2/3,5 m - avattavien aukkojen ympäristö 1/1,5 m, 2/3,5 m - venttiilien ulospuhallusaukkojen ympäristö 1/1,5 m Sellaiset tilat, joissa maakaasua johdetaan teknisesti tiiviissä olosuhteissa, ei ole tarvetta tilaluokitukseen. Teknisesti tiiviiksi ratkaisuksi katsotaan hitsatut liitokset, laippaliitokset ja muut kaasulle tarkoitetut erikoisliitokset. Avattavien liitosten osalta räjähdyskelpoisen seoksen esiintymisen todennäköisyys tulee kuitenkin ottaa huomioon huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä. Toiminnanharjoittajan on määriteltävä toimintajärjestelmässään henkilöstön koulutus ja ohjeistus. Räjähdysvaarallisen tilan sisäänkäyntien yhteydessä on oltava tarvittavat merkinnät ja tilasta on oltava riittävät hätäpoistumistiet. [8] 6.5 Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedotteen laatii maakaasun toimittaja. Maakaasun käyttäjän tulee tutustua siihen ja ottaa sen antamat tiedot ja ohjeet huomioon sekä kaasun normaalissa käytössä että varautuessaan vaara- ja onnettomuustilanteisiin. Gasum Oy:n toimittaman maakaasun käyttöturvallisuustiedote on esitetty liitteessä 3, [12]. Sen kohdassa 2.3 ”Muut vaarat” listataan seuraavat maakaasun vaarat: Turvallisuusvaarat: Maakaasu on ilmaa kevyempää ja muodostaa ilman kanssa syttyvän/räjähtävän kaasuilma seoksen. Terveysvaarat: Suurina pitoisuuksina hengitettynä maakaasu voi aiheuttaa uneliaisuutta, mahdollisesti päänsärkyä, pahoinvointia tai huimausta. Suuret kaasupitoisuudet voivat syrjäyttää ilman happea. Seurauksena on hapen puute, mikä jatkuessaan voi johtaa tukehtumiseen. Nopeasti haihtuessaan paineistettu maakaasu voi aiheuttaa paleltumia. Ympäristövaarat: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.
6.6 Riskianalyysi Riskianalyysin menetelmät voidaan jakaa vaarojen tunnistamismenetelmiin, onnettomuuksien mallintamismenetelmiin sekä seurausanalyyseihin. Vaarojen tunnistamismenetelmät soveltuvat rajattujen kohteiden yksityiskohtaiseen tutkimiseen. Onnettomuuksien mallintamismenetelmät kuvaavat yksityiskohtaisesti tapahtumien kulkua ja antavat pohjan onnettomuuksien todennäköisyyden arvioinnille. Seurausanalyyseilla arvioidaan mahdollisten onnettomuuksien, kuten vaarallisten aineiden päästöjen, tulipalojen ja räjähdysten välittömiä seurausvaikutuksia. Vaarojen tunnistamismenetelmät          
Poikkeamatarkastelu (HAZOP) Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) Reaktiomatriisi Riskien arviointi työpaikalla -työkirja Satunnaispäästöriskianalyysi (SARA) Toimintovirheanalyysi (TVA) Työn turvallisuusanalyysi (TTA) Työtapojen analyysi Vaarallisten skenaarioiden analyysi (HAZSCAN) Vika- ja vaikutusanalyysi (VVA)
Onnettomuuksien mallintamismenetelmät  Syy-seuraus-kaavio (SSK)  Tapahtumapuuanalyysi (TPA)  Vikapuuanalyysi (VPA) Seurausanalyysit       
Johdanto Seurausanalyysissä tarkasteltavien tapausten valinta Vuotomäärien arviointi Kemikaalien leviäminen Räjähdykset Kemikaalien tulipalot Kirjallisuus
On olemassa Six Steps menetelmä, jota voitaisiin soveltaa tässä tapauksessa. Kaksi ensimmäistä vaihetta tehdään ennen investointiesityksen jättämistä. Six Steps menetelmän ohjeistuksen sisällysluettelo: 1. Luontainen turvallisuus a. Projektin määrittely b. Prosessin kuvaus, i. virtaus- tai lohkokaavio ii. sijainti c. Säätöjen periaatteet i. Automaatioaste ii. Varajärjestelmät
d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.
iii. Miehitys iv. Muut oleelliset asiat Aikaisemmat vaaratilanteet Luontainen HSE Materiaalien vaaratekijät Turvallisuus Työterveys Ympäristö Kuljetukset ja sijoituspaikka Lakisääteiset vaatimukset tunnistettu Viranomaiset Suunnitteluohjeet Organisaatio Vaaratilanteisiin varautuminen Johtopäätökset Kokoukset ja muutokset
2. Tunnista vaaratekijät a. Yleistä b. Vaaratekijöiden kuvaus c. Vertailu kriteereihin d. Vaiheessa 1 sovitut toimenpiteet e. Riskien arviointi i. Erillinen lomake f. Lausunto ympäristövaikutuksista g. Viranomaishyväksynnät ja kirjeenvaihto h. Erityiset terveysriskit i. Varolaitteiden toimintaperiaatteet j. Tarvittavat aputoiminnot k. Kokoukset ja muutokset Liitteessä 5 on Six Steps -menetelmän vaiheen 2.e riskien arviointiin käytettävä lomake: Vaihe 2 Työlomake. 3. Hazop a. b. c. d.
Prosessin tarkastelu, PI-Kaavio Layout Prosessin ohjausjärjestelmä Turvallisuusnäkökohdat i. Esim. Nostot
4. Mekaanisen valmiuden varmistaminen a. Laitetestaus ja vesiajovalmiuden toteaminen b. Suunnitelmien mukaisuus c. Valmiusaste ja aikataulu d. Ohjeet jatkoa varten 5. Käynnistysvalmiuden tarkistaminen a. Tarkastuslaitoksen käynti. i. Paineastiat ii. Prosessinturvallisuus
iii. Kemikaalit iv. Lupa-asiat b. Organisaatio c. Koulutus 6. Jälkikatselmus ja ensimmäisten käyttökokemusten puinti a. Toimiiko prosessi suunnitellusti i. Prosessiohjelma, Reseptit ii. Mekaaniset toiminnot iii. Instrumentointi b. Turvallisuusnäkökohdat i. Turvallisuuden toteutuminen, Palo- ja räjähdys ii. Kemikaalien käyttö c. Suunnitelmien auditointi d. Suunnitelmien ”as-built”-revisiot Näitä pitää täydentää muiden projektitoimintojen riskianalyyseillä kuten työmaan toiminnot, nostot, muun tehtaan käytettävyyden tarkastelu asennusvaiheen aikana. Six Steps -menetelmän lisäksi on olemassa myös muita riskianalyysimenetelmiä. 6.7 Maakaasuputkiston merkinnät Maakaasuasetuksen mukaan: Maakaasuputkistot on merkittävä tahattoman vahingoittamisen estämiseksi. Pääsulkuventtiilin sijainti on osoitettava venttiilin tunnuskilvellä. Maakaasuputkiston vesistöalitukset on merkittävä ilmaisutauluilla, jos vesialuetta käytetään kulkemiseen ja mikäli putki on laskettu painotettuna pohjaan. [1] Maakaasuputkistoilla tarkoitetaan siirtoputkistoa, jossa maakaasua siirretään korkeassa paineessa pitkiä matkoja. Jakeluputkistossa maakaasua siirretään pienemmässä paineessa käyttökohteisiin. Käyttöputkistolla siirretään maakaasua kaasun käyttökohteessa kaasulaitteesta toiseen.
6.7.1 Siirtoputkiston merkinnät Siirtoputkistoa on Suomessa noin 1300 km ja se sijoittuu Etelä- ja Kaakkois-Suomeen. Siirtoputkistossa on kompressoriasemia kaasun paineen korottamiseksi, ne sijaitsevat Imatralla, Valkealassa ja Mäntsälässä. Siirtoputkiston paine on noin 30 bar. Suuret käyttäjät, kuten voimalaitokset, on liitetty suoraan siirtoputkistoon paineenvähennysaseman kautta. Siirtoputkisto on maanalaista teräsputkea. Siirtoputkisto merkitään siten, että putkilinjan jokaiseen kohtaan näkyy kummastakin suunnasta vähintään yksi putkiston kulkua osoittava merkki, joka koostuu kuvassa 3 esitetystä merkintäpaalusta ja kuvassa 4 esitetystä merkintäkilvestä. [1]
Merkintäpaalu
Merkintäkilpi
Siirtoputkiston merkintäkilven koko on 200 mm x 140 mm. Jakeluputkiston merkintäkilven koko voi olla sama tai vaihtoehtoisesti pienempi, esimerkiksi 85 mm x 60 mm. Keltaiseen merkintäkilpeen tehdään mustin kirjaimin seuraavat merkinnät: 1. teksti ”Maakaasu” tai ”Naturgas” 2. putken nimelliskoko (esim. DN 500 tai PEH 110) 3. kilven sivupoikkeama putkesta metreinä, jos sitä ei voida sijoittaa suoraan putkilinjan kohdalle. Sivupoikkeama merkitään putken sijaintipuolelle. Jos kilpi sijoitetaan talon seinään, merkitään kilpeen putken kohtisuoraetäisyys merkintäkilvestä ja nuolella virtaussuunta. 4. kilven järjestysnumero ja/tai kilometrilukema, josta ilmenee merkin sijainti 5. putkiston käytöstä vastaavan toiminnanharjoittajan nimi ja puhelinnumero. [1] Vesistön alittava siirtoputkisto merkitään ilmaisutaululla, jos maakaasuputki al ittaa väylän tai muun kulkemisen käytettävän vesialueen. Ilmaisutaulu sijoitetaan vesistön kummallekin rannalle siten, että tauluja yhdistävä suora osoittaa maakaasuputken sijainnin. [1]
Siirtoputkiston venttiili- ja paineenvähennysasemat varustetaan näkyvälle paikalle sijoitettavalla tunnuskilvellä sekä varoitustaululla, jolla kielletään tupakointi ja avotulenteko. Siirtoputkistossa ennen paineenvähennysasemaa sijaitseva pääsulkuventtiili on merkittävä venttiilin tunnuskilvellä, jossa lukee ”MAAKAASU – PÄÄSULKUVENTTIILI ”. [1] Maakaasulinjalle pystytetään kaivukieltotauluja tarpeelliseksi katsottaviin paikkoihin. Taulut voidaan kiinnittää merkintäpaaluihin. Kaivukieltotaulun koko on 300 mm x 300 mm. Kilpi on keltainen ja tekstin väri musta. Taulussa on 1. teksti ”MAAKAASU” 2. kaivukieltoteksti 3. putkiston käytöstä vastaavan toiminnanharjoittajan nimi ja puhelinnumero. Jakeluputkistossa käytettävän kaivukieltotaulun mitat voivat olla pienemmät, esimerkiksi 150 mm x 200 mm. [1] Siirtoputkiston kaivantoon, alku- ja lopputäytön väliin, asennetaan keltainen, vähintään 100 mm leveä varoitusnauha tai -verkko, jossa on tasaisin välimatkoin teksti ”MAAKAASU”, ”NATURGAS” tai ”NATURAL GAS”. Jos siirtoputkiston rakentamisessa käytetään kaivannottomia menetelmiä (kaivamaton tekniikka), ei varoitusnauhaa asenneta. [1] Maanpäällisen siirtoputkiston tunnusväri on violetti. Värikoodi on RAL 4004. Siirtoputkistoon kuuluvien paineenvähennysasemien laitteistojen tulopaineisen osan tunnusväri on violetti ja lähtöpaineisen osan keltainen. [1] 6.7.2 Jakeluputkiston merkinnät Jakeluputkistolla kaasu siirretään siirtoputkistosta siirtoputkistoa matalammassa paineessa, noin 4-8 bar, käyttökohteisiin. Jakeluputkiston pituus Suomessa on noin 500 km. Jakeluputkisto on pääosin maanalaista muoviputkea. Jakeluputkisto voidaan merkitä merkintäpaaluilla ja merkintäkilvillä ja/ tai kiintopistemerkinnöin siten, että putkiston sijainti on myöhemmin tarkasti määritettävissä. Rinnakkain kulkevien putkien merkintäkilvet voidaan kiinnittää samaan merkintäpaaluun. Maakaasulinjalle voidaan pystyttää kaivukieltotauluja tarpeelliseksi katsottaviin paikkoihin. [1] Maanalaisen jakeluputkiston kaivantoon, alku- ja lopputäytön väliin, asennetaan keltainen, vähintään 100 mm leveä varoitusnauha tai -verkko, jossa on tasaisin välimatkoin teksti ”MAAKAASU”, ”NATURGAS” tai ”NATURAL GAS”. Yhdellä varoitusnauhalla tai -verkolla voidaan merkitä kaksi rinnakkain asennettua maakaasun jakeluputkea. Jos jakeluputkiston rakentamisessa käytetään kaivannottomia menetelmiä, ei varoitusnauhaa asenneta. [1] Muovisen maakaasun jakeluputken ulkopintaan kiinnitetään päällystetty ilmaisinlanka tai viestikaapeli, jolla maakaasuputki voidaan jälkeenpäin paikantaa. Signaalin syöttöpisteet sijoitetaan putkiston päihin sekä sopivaksi katsottuihin paikkoihin putkiston varrella siten, että syöttöpisteitä on riittävä määrä. Ilmaisinlanka suositellaan kiinnitettäväksi myös sellaiseen jakeluputkistoon, joka asennetaan kaivannottomilla menetelmillä. [1] Maanpäällisen jakeluputkiston tunnusväri on keltainen. Värikoodi on RAL 1021. [1] Maanalaisen jakeluputkiston venttiilit paikallistetaan sopivilla merkinnöillä, esimerkiksi
venttiilikaivon kansimerkinnällä. Venttiilin käyttökarasta tulee ilmetä venttiilin ”auki/kiinni” -asento. Jakeluputkiston vesistöalitukset merkitään siirtoputkiston tavoin ilmaisutauluin. [1] Liikenneväylän ylittävä jakeluputkisto merkitään maakaasuputkea osoittavilla merkintäteipeillä sekä tarvittaessa alikulkukorkeutta osoittavalla kilvellä. Jakeluputkistossa ennen putkiston rakennukseen sisään vientiä oleva pääsulkuventtiili merkitään venttiilin tunnuskilvellä. Tunnuskilpeen voidaan lisätä tarvittavaa informaatiota. Venttiilin tunnuskilven vähimmäiskoko on 60 mm x 85 mm. [1]
6.7.3 Käyttöputkiston merkinnät Käyttöputkistolla kaasu siirretään kaasun käyttökohteessa eri kaasulaitteille. Käyttöputkisto sijaitsee usein käyttäjän omalla alueella. Käyttöputkisto on usein terästä. Käyttöputkistot merkitään keltaisella tunnusvärillä. Värikoodi on RAL 1021. Teollisuus- tai vastaavissa tiloissa sijaitseva käyttöputkisto merkitään keltaisen tunnusvärin lisäksi maakaasuputkea osoittavilla merkintäteipeillä. [1] Käyttöputkistossa olevat pääsulkuventtiilit merkitään kuvassa 5 esitetyllä tunnuskilvellä. Käyttöputkiston muita venttiileitä voidaan myös tarvittaessa merkitä venttiilin tunnuskilvellä sekä mahdollisilla selventävillä tiedoilla venttiilin käyttötarkoituksesta. [1]
Kuva 5 Venttiilin tunnuskilpi.[1] Ulkona sijaitseva, liikenneväylän ylittävä käyttöputkisto merkitään maakaasuputkea osoittavilla merkintäteipeillä sekä tarvittaessa alikulkukorkeutta osoittavalla kilvellä. [1] Kaasupolttimen ohjausvirran pääkatkaisija on merkittävä selkeästi tekstillä ”KAASUPOLTIN”. [1] Räjähdysvaarallisiksi luokiteltujen tilojen (Ex-tila) sisäänkäyntien yhteydessä on tarvittaessa oltava kolmion muotoinen Ex-tilojen varoitusmerkki, joka on esitetty kuvassa 6. Varoitusmerkki on kolmion muotoinen ja siinä on mustat kirjaimet, keltainen tausta ja musta reunus. Keltaisen osuuden on peitettävä ainakin 50 prosenttia merkin alasta. [1]
Kuva 6 Ex-tilojen varoitusmerkki. [1]
6.8 Kaasulaitteen sijoittaminen Kaasulaitteen saa sijoittaa vain sellaisiin huonetiloihin, joiden koko ja ilmanvaihto ovat riittävät. Jos kaasulaite liitetään suljettuun järjestelmään (palamisilma otetaan suoraan ulkoa ja palamiskaasut johdetaan suoraan ulos), voidaan kaasulaite sijoittaa mihin tahansa huonetilaan. [1] Jos kaasulaitteen toiminta tai sen sijoituskohde edellyttää kyseisen sijoitustilan koneellista ilmanvaihtoa, on kaasulaite varustettava laitteella, joka estää kaasun tulon polttimelle, ellei koneellinen ilmanvaihto ole toiminnassa. [1] Kaasulaite on aina liitettävä savukaasujen poistohormiin, jos kaasulaitteen valmistajan ohjeet sitä edellyttävät. Mikäli kaasulaitetta ei ole liitetty savukaasujen poistohormiin tai -kanavaan, on laitteen sijoitustila varustettava sellaisella ilmanvaihdolla ja/tai Kohdepoistolla, jotta palamisessa syntyvien aineiden sallittuja enimmäispitoisuuksia ei oleskeluvyöhykkeellä ylit etä. [1] 6.9 Paineenvähennyslaitteisto Maakaasuputkisto on aina varustettava sellaisilla säätö- ja turvalaitteilla, ettei putkiston suurinta sallittua käyttöpainetta ylitetä. Ennen paineenvähennyslaitteistoa on maakaasun tuloputkessa oltava sulkuventtiili. [1] Paineenvähennyslaitteisto voidaan sijoittaa joko sisä- tai ulkotiloihin tulopaineen mukaan seuraavasti: 1. tulopaine enintään 200 mbar: Paineenvähennyslaitteiston voi sijoittaa sisätiloihin tai ulos suojakaappiin. 2. tulopaine yli 200 mbar, mutta enintään 4 bar: Paineenvähennyslaitteiston voi sijoittaa joko ulos suojakaappiin tai sellaiseen sisätilaan, josta ei ole välitöntä yhteyttä asuin- tai vastaaviin tiloihin. Jos sijoitustilasta on välitön yhteys asuin- tai vastaaviin tiloihin, tulee paineenvähennyslaitteisto sijoittaa tiiviiseen suojakaappiin, josta on suora tuuletusyhteys ulos. 3. tulopaine yli 4 bar, mutta enintään 16 bar: Paineenvähennyslaitteisto on sijoitettava ulos mekaanisilta vaurioilta suojattuun kaappiin tai laitteistoa varten eriks een varattuun sisätilaan, josta on suora yhteys ulos. Tila on varustettava vähintään kahdella suoraan ulos johtavalla ilmanvaihtoaukolla, joista toinen sijoitetaan lattian rajaan ja toinen seinän yläosaan tai kattoon. Tila luokitellaan räjähdysvaaralliseks i tilaksi. [1] Jos maakaasun tulopaine on enintään 4 bar, vaaditaan vähintään yksi turvalaite ja jos tulopaine on yli 4 bar mutta alle 16 bar, vaaditaan vähintään kaksi toisistaan riippumatonta turvalaitetta. Lisäksi, jos tulopaine on yli 1 bar, on paineenvähennyslaitteisto varustettava laitteella (apuvaroventtiili), joka estää mahdollisen säätölaitteiston läpi pääsevän vuotokaasun aiheuttaman paineennousun yli sallitun arvon silloin, kun laitteisto on käyttämättömänä. Tulopaineeltaan enintään 4 baarin paineenvähennyslaitteiston apuvaroventtiili voidaan korvata toisella turvalaitteella. Mahdolliset ulospuhallusputket on johdettava ulos. [1]
6.10 Maakaasupolttimen automaattiset sulkuventtiilit Automaattisia sulkuventtiileitä on pääpolttimella (pääkaasu) aina kaksi. Myös sytytyspolttimella (sytytyskaasu) venttiileitä on pääsääntöisesti kaksi. Automaattisten sulkuventtiileiden varustus ja tiiviysluokka määräytyvät kaasupolttimen tehon ja polttimen esituuletuksen perusteella. Automaattisten sulkuventtiileiden toimivuutta valvotaan automaattisella tiiviydentestausjärjestelmällä, joka vaaditaan aina yli 1200 kW:n polttimelle. Sulkuventtiilien välistä paineenpoistoa ei enää käytetä uusissa asennuksissa. Myös esituuletus voidaan tietyin edellytyksin korvata tiiviydentestausjärjestelmällä. [1] 6.11 Maakaasun hajustaminen Maakaasun hajustaminen on yleisesti käytetty keino, jolla lisätään mahdollisuutta havaita pienikin vuoto erityisesti sisätiloissa. Maakaasuasetuksessa (551/2009) sanotaan että: Maakaasu on hajustettava. Hajustusvaatimus ei kuitenkaan koske varastoitavaa maakaasua, siirtoputkistossa johdettavaa maakaasua eikä biokaasua.[8] Lisäksi asetus antaa määräyksiä hajustuksen toiminnan seuraamisesta. Jakelualueilla joilla on merkittävää kotitalouskäyttöä, hajustuksen toimivuutta on seurattava jatkuvasti. Tukes voi antaa yksittäistapauksessa ja määräämillään ehdoilla luvan, ettei jakelu- tai käyttöputkistoon johdettavaa maakaasua tarvitse hajustaa. Tämä voi tulla kysymykseen käyttökohteissa, joissa kulutus on erittäin suurta, ympäristön hajut estävät aistinvaraisen havaitsemisen tai prosessin vaatimukset eivät salli hajustamista. Hajustamiseen käytetään Suomessa tetrahydrotiofeenia (THT). Hajustuksen perusteella maakaasu on normaalisti aistittavissa, kun kaasun pitoisuus ilmassa on vähintään 0,02%. Pilottiprojektissa on sovittu että maakaasu hajustetaan höyrystämisen yhteydessä LNGterminaalissa. 6.12 Maakaasun käyttöturvallisuuden seuranta Maakaasun käyttöturvallisuutta seurataan Turvalisuus- ja kemikaaliviraston VARO-rekisterin avulla. Toiminnanharjoittajan on toimitettava maakaasuputkelle tai käyttölaitteelle sattuneesta vakavasta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta selvitys Turvalisuus- ja kemikaalivirastolle. Selvityksessä 1. kuvataan onnettomuustilanne ja olosuhteet onnettomuuden sattuessa 2. selvitetään onnettomuuden vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen 3. kuvataan pelastus- ja torjuntatoimet, joihin on ryhdytty 4. selvitetään, mihin toimenpiteisiin toiminnanharjoittaja aikoo ryhtyä vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. [1] Selvitys on tehtävä myös vaurioista, joilla saattaa olla merkitystä käyttöturvallisuuteen, kuten rakenteellisista vioista tai materiaalivioista johtuvista vaurioista.[1] 6.13 Vaaran arviointi Maakaasun rakentamisluvan hakemusmenettelyyn liittyy tiettyjen kohteiden osalta velvoite erillisen selvityksen – vaaran arvioinnin – tekemisestä. Lisäksi toiminnanharjoittajan on arvioitava laitteiston räjähdysvaara ennen sen käyttöönottoa.
Jakelu- ja siirtoputkistoille edellytetään vaaran arvioinnin lisäksi arviota putkiston merkittävistä ympäristövaikutuksista ja suunnitelmaa niiden ehkäisemisestä. [1] Siirtoputkiston osalta onnettomuusriskien arviointi koskee putkistoa, sekä paineenkorotus - ja paineenvähennysasemia. [1] Vaaran arviointi on tehtävä erillisille suurille käyttökohteille. (kohteen käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho vähintään 6 MW). Jos arvioidaan, että kohteessa voi esiintyä räjähdysvaara, toiminnanharjoittajan on laadittava räjähdyssuojausasiakirja. Räjähdyssuojausasiakirjassa tulee olla räjähdysvaaran arvioinnin tulokset, tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet ja räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. [1] Arviointi tulee tarkistaa määräaikaistarkastusten yhteydessä sekä aina merkittävien muutosten yhteydessä. [1] Tilojen luokittelu tulee tehdä ainakin seuraaville kohteille: [1] 1) paineenlisäysasemat ja -laitteistot 2) paineenvähennysasemat 3) kaasuturbiinin suojakotelot 4) paineenvähennyslaitteistot, joiden tulopaine on yli 4 baaria 5) siirtoputkiston venttiiliasemat 6) tankkausasemat 7) putkistot, jotka ovat alttiina värähtelylle tai huomattavalle paineen ja lämpötilan vaihtelulle 8) biokaasun paineenlisäysasemat. Kaasun käyttölaitetta ympäröivää tilaa ei luokitella. [1] Erillisille suurille käyttökohteille tehtävässä selvityksessä tulee olla kuvaus maakaasun käyttöön ja käsittelyyn liittyvistä vaaralähteistä, kuvaus tyypillisistä vaaratilanteista ja niiden seurauksista, suunnitelma siitä, miten varaudutaan vaaratilanteen ehkäisemiseen sekä normaaleissa että poikkeavissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa. [1] 6.14 Toimintajärjestelmä Toimintajärjestelmällä tarkoitetaan sitä osaa toiminnanharjoittajan yleisestä hallintajärjestelmästä, joka kattaa maakaasun osalta henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi asetetut tavoitteet sekä maakaasun suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön liittyvät toimintamenettelyt. [1] Toimintajärjestelmää edellytetään mm. siirtoputkiston suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. Asennusliikkeeltä edellytetään toimintajärjestelmää siirtoputkiston ja teräksisen jakeluputkiston asennuksessa. Toiminnanharjoittajan hakiessa jakelu- ja käyttöputkiston alueellista rakentamislupaa edellytetään toimintajärjestelmää. [1] 7 Suunnittelua ja toteutusta määräävät standardit Tässä kappaleessa on lueteltu kotimaiset ja EU:n standardit. Näiden lisäksi suunnittelussa tulee käyttää Maakaasukäsikirjaa. [1], [13], [14]
SFS 2897
Maakaasuputkisto. Painekoe
SFS 5717
Maakaasun siirtoputkiston sijoittaminen suurjännitejohdon tai kytkinlaitoksen läheisyyteen
SFS-EN 1555-1:en
Muoviputkijärjestelmät kaasumaisten polttoaineiden jakeluun. Polyeteeni (PE). Osa 1: Yleistä
SFS-EN 1555-2:en
Muoviputkijärjestelmät kaasumaisten polttoaineiden jakeluun. Polyeteeni (PE). Osa 2: Putket
SFS-EN 1555-3:en
Plastic piping for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) – Part 3: Fittings
SFS-EN 1555-4:en
Plastic piping for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) – Part 4: Valves
SFS-EN 1555-5:en
Plastic piping for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) – Part 5: Fitness for purpose of the system
SFS-EN 1594
Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine yli 16 bar. Toiminnalliset vaatimukset
SFS-EN 1775
Kaasuputkistot rakennuksiin. Maksimikäyttöpaine enintään 5 bar. Toiminnalliset suositukset
SFS-EN 1776
Maakaasun mittausasemat. Toiminnalliset vaatimukset
SFS-EN 12007-1:en
Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine enintään 16 bar. Osa:1 Yleiset toiminnalliset suositukset
SFS-EN 12007-2:en
Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine enintään 16 bar. Osa 2: Toiminnalliset suositukset polyeteenille (maksimikäyttöpaine enintään 10 bar)
SFS-EN 12007-3
Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine enintään 16 bar. Osa 3: Toiminnalliset suositukset teräkselle
SFS-EN 12007-4:en
Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine enintään 16 bar. Osa 4: Toiminnalliset suositukset putkiston uusimiselle
SFS-EN 12186
Kaasuputkistot. Siirto- ja jakeluputkistojen
paineenvähennysasemat. Toiminnalliset vaatimukset SFS-EN 12186/A1:en
Kaasuputkistot. Siirto- ja jakeluputkistojen paineenvähennysasemat. Toiminnalliset vaatimukset
SFS-EN 12279
Kaasuputkistot. Paineenvähennyslaitteistot taloliittymissä. Toiminnalliset vaatimukset
SFS-EN 12279/A1:en
SFS-EN 12327:en
Kaasuputkistot. Painekoe, käyttöönotto ja käytöstä poistaminen. Toiminnalliset vaatimukset
SFS-EN 12583
Kaasuputkistot. Kompressoriasemat. Toiminnalliset vaatimukset
SFS-EN 12732:en
Kaasuputkistot. Teräsputkiston hitsaus. Toiminnalliset vaatimukset
SFS-EN 15001-1
Kaasuputkistot. Kaasun käyttöputkistot teollisuudessa, käyttöpaineen ollessa yli 0,5 bar sekä teollisuudessa ja muualla käyttöpaineen ollessa yli 5 bar.Osa 1: Yksityiskohtaiset toiminnalliset vaatimukset suunnittelulle, materiaaleille, rakentamiselle, tarkastamiselle ja testaukselle.
SFS-EN 15001-2
Kaasuputkistot. Kaasun käyttöputkistot teollisuudessa, käyttöpaineen ollessa yli 0,5 bar sekä teollisuudessa ja muualla käyttöpaineen ollessa yli 5 bar. Osa 2: Yksityiskohtaiset toiminnalliset vaatimukset käyttöönotolle, käytölle ja kunnossapidolle
Kaasuputkistot — Kaasun siirtoverkoston turvallisuus-johtamisjärjestelmä (SMS) ja siirtoputkiston eheys- ja käytettävyysjärjestelmä (PIMS) — Toiminnalliset vaatimukset
SFS-EN 16348
SFS-KÄSIKIRJA 58-1 SFS-KÄSIKIRJA 58-2
Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 1: Säädökset
Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 2: Nesteytetty maakaasu (LNG)
SFS-KÄSIKIRJA 58-3
Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 3: Standardit. Kaasun siirto
Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 4: Standardit. Kaasun jakelu
Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 5: Standardit. Käyttöputkisto
SFS-KÄSIKIRJA 58-4
SFS-KÄSIKIRJA 58-5
EU standardit CEN/TS 14399
Kaasuputkistot. Ohjeita maakaasun jakelun toimintajärjestelmälle
CEN/EN 676:2003+A2:2008
CEN/EN 88-1:2007
Kaasulaitteiden paineensäätimet sekä niiden varolaitteet. Osa 1: Paineensäätimet, tulopaine enintään 500 mbar.
Kaasulaitteiden paineensäätimet sekä niiden varolaitteet. Osa 1: Paineensäätimet, tulopaine enintään 0,5 - 5 bar.
CEN/EN 125:2010
Liekinvalvontalaitteet kaasun käyttölaitteille. Lämpösähköiset liekinvalvontalaitteet.
CEN/EN 126:2004
Kaasulaitteiden monitoimiset säätö-, ohjaus ja turvalaitteet.
CEN/EN 161:2007
Kaasulaitteiden sulkuventtiilit kaasupolttimille ja kaasulaitteille.
CEN/EN 298:2003
Poltinautomatiikat puhaltimilla varustetuille tai ilman niitä oleville kaasupolttimille ja kaasulaitteille
CEN/EN 1127-1:2011
Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät.
CEN/EN 13463-1:2009
Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 1: Perusmenetelmä ja vaatimukset.
CEN/EN 15198:2007
Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen muiden kuin sähkölaitteiden ja
komponenttien riskin arvioinnin menetelmä Cenelec/EN 60079-0:2012
Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 0: Laitteet – Yleisvaatimukset
KEMIKAALILAKI 599/2013 7.1 Suunnitteluohje 7.1.1 LNG:n toimitukset, purku ja lastaus LNG suunnitteluperusteet ja toimintaperiaateasiakirja Standardin SFS-EN 13645 mukaan LNG-asennukset tulee suunnitella siten, että riskit omaisuudelle sekä ihmisille laitoksen sisä- ja ulkopuolella minimoidaan. Standardin mukaan laitoksille pitää tehdä turvallisuussuunnitelma suunnittelun aikana, kun paikallisissa säädöksissä määritelty varastointikapasiteetti ylittyy. Suomessa toimintaperiaateasiakirja vaaditaan yli 50 tonnia maakaasua varastoivilta laitoksilta. Toimintaperiaateasiakirjassa selostetaan toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tukesin varastointilupa vaaditaan yli 5 tonnia maakaasua varastoivilta laitoksilta. Ajojärjestelyt Ajoväylä on tehtävä sellaiseksi, että ajoneuvon saa nopeasti pois vaara-alueelta mahdollisen vuodon tai vaurion ilmaantuessa. Tankkauspisteen on täytettävä vähimmäisetäisyys säiliöstä ja höyrystinasemasta. Suosituksena on käyttää 5 metrin etäisyyttä tankkauspisteen ja LNGasiakasvaraston välillä. Ajoneuvon saa peruuttaa purkauspaikalle, mutta lähdön on tapahduttava ajamalla eteenpäin. Säiliöautojen purku- ja lastauspaikat päällystetään betonilaatalla, kivetyksellä tai muulla palamattomalla materiaalilla. Palamattoman (päällystetyn) alueen koko on purkupisteestä vähintään 3 m x 4 m. LNG-asiakasvarasto
LNG-asiakasvarastot ovat maakaasun käyttökohteiden yhteydessä toimivia nestemäisen maakaasun varastoja ja höyrystimiä. LNG-asiakasvarasto koostuu vaaka- tai pystymallisesta säiliöstä, höyrystimestä sekä apulaitteista, kuten hajustus- ja kaasunlämmitysyksiköstä. LNG-varastojen tilavaraukset LNG-varastojen sijoittaminen ja tarvittavat etäisyydet muihin rakenteisiin määräytyvät ensisijaisesti kohteiden käyttötarkoituksen mukaan. Tilavarauksen tulee olla sellainen, että alueen liikennöinti, käytännön toimet sekä huolto- ja kunnossapitotehtävät hoituvat ongelmitta.koska LNG-asiakasvaraston säiliö on aina kaksoisvaippainen useimmiten tyhjöeristetty paineastia, on sen sijoittaminen helpompaa kuin esimerkiksi vastaavan kokoisen nestekaasuvaraston.
LNG-varastojen turvaetäisyydet LNG-asiakasvarastojen varastoinnin suunnittelussa tulee noudattaa standardeissa esitettyjä ohjeita. LNG:n varastoinnille on olemassa eurooppalaiset standardit: - SFS-EN 13645 Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla olevien laitteistojen suunnittelu. Varastointikapasitetti 5-200 t. - SFS-EN 1473 Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla olevien laitteistojen suunnittelu. On kuitenkin huomattava, että yo. standardeissa tai muissa kansallisissa määräyksissä ei turvaetäisyyksistä ole määritelty. Varastosäiliöt ja niiden täyttö LNG-varastosäiliön koko valitaan yleensä noin viikon kaasutarvetta vastaavaksi ja enimmäistäyttöaste on 90%. Säiliöt ovat kaksivaippaisia ja tyhjöeristettyjä painelaitteita, joiden eristeenä on tyhjön lisäksi perliittitäyte. Säiliön suunnittelupaine on tavallisesti 15-17 bar(g) ja sen tulee täyttää painelaitedirektiivin vaatimukset. Yli 250 m3 kokoiset säiliöt valmistetaan vaakamallisena. Säiliöt varustetaan varoventtiilillä säiliön suunnittelupaineen mukaisesti. Varoventtiilin ulospurkausputki on johdettava mahdollisen rakennuksen ulkopuolelle ja riittävän kauaksi mahdollisista sytytyslähteistä. Ennen täytön tai tyhjennyksen aloittamista ajoneuvo maadoitetaan, jotta siihen ei tule vaarallista sähkövarausta. Purkaus- tai täyttölaitteisto yhdistetään johtavasti ajoneuvoon. Maadoituskaapeli on pidettävä kytkettynä, kunnes ajoneuvo on valmiiksi kuormattu ja täyttövarret irrotettu. Joissakin tapauksissa voi myös pumppujen käynnistymisen kytkeä maadoitukseen. Täytön aikana kaikki mahdolliset syttymislähteet on varmistettava tai vietävä turvaetäisyyden päähän. LNG on johdettava pois rakenteista ja pintavesiviemärikaivot sijoitetaan betonoidun alueen ulkopuolelle. Maahan mahdollisesti vuotavat pienet nestemäärät höyrystyvät ennen nesteen joutumista viemäriin. Lastauksen ja purkamisen ajaksi ajoneuvon liikkuminen estetään pyörien alle asetetuilla kiiloilla tai liukuesteillä. Alue hiekoitetaan tarvittaessa talvella. Kuljettaja valvoo lastausta ja purkausta sekä noudattaa toimipaikan antamia ohjeita. Lastauksen tai purkauksen aikana kuljettaja ei saa oleskella vetovaunun hytissä. Lastauksen ja purkamisen jälkeen säiliöiden venttiilien tiiveys tarkistetaan. Lastaus– ja purkupaikan läheisyydessä on tarvittaessa hätäpysäytyspainikkeet pumpun pysäytystä varten sekä tarvittaessa myös valvontakamerat ja pikapuhelimet. Hätäpysäyttimiä sekä pumppuja on voitava käyttää myös tulipalon aikana. LNG-säiliöauton minimietäisyydet ovat alan määräysten mukaiset. Suositeltava säiliöauton purkausletkun pituus on enimmillään viisi metriä. Säiliöauton purkuyhteet ovat vasemmalla kyljellä säiliön keskellä. Putken tai letkun irrotessa tai vaurioituessa täyttö- ja tyhjennysputkiston venttiilien on sulkeuduttava automaattisesti, tai ne on voitava sulkea turvallisesta paikasta. Täyttö- ja tyhjennysputken ja -letkun sisältö on pystyttävä tyhjentämään vaarattomasti ennen niiden irrottamista säiliöstä.
Höyrystimet Tarkoituksena on muuttaa LNG takaisin kaasumaiseen olomuotoon. Tavallisesti siihen käytetään ilmahöyrystimiä, joiden määrä on tuplamitoitettu kaasun tarpeeseen verrattuna. Kaksinkertaisen mitoituksen taustana on höyrystimien ajoittainen huurtuminen ja kytkeytyminen pois päältä. Mikäli höyrystimen ulkovaippa ilman kosteudesta huurtuu, kytkeytyy toinen höyrystinlinja automaattisesti käyttöön. Ilmahöyrystimen välittämän kaasun lämpötila on n. 15 °C alempi kuin höyrystintä ympäröivän ilman lämpötila. Tarvittaessa käytetään lisälämmitintä, jolla kaasun lämpötila saadaan halutuksi. Höyrystys ja paineenvähennys LNG-asiakasvaraston säiliön sisältö on höyrystettävä ennen käyttöä. Tyypillisesti maakaasun ulostulopaine höyrystimen jälkeen on 4…8 bar(g). LNG siirtyy säiliöstä höyrystimelle höyrynpaineen avulla, joten erillisiä pumppuja ei normaalisti tarvita. Paineenvähennyslaitteisto (kts. kohta 6.9) sijoitetaan asetuksen (551/2009) mukaisesti. Jos paineenvähennyslaitteisto sijoitetaan ulos, tulee laitteisto varustaa suojakatoksella tai –kaapilla. Ulkotiloihin sijoitettavien paineenalennuslaitteistojen valinnassa ja sijoituksessa tulee ottaa huomioon lämpötilojen vaihteluiden aiheuttamat rasitukset säätimien toiminnalle. Asennukset ja liitokset Säiliö-, höyrystin- ja putkistoasennusten jälkeen kaikki liitokset ja venttiilit on tarkistettava mahdollisen vuodon varalta. Samoin eristysten on oltava tarkoituksenmukaisia. Varolaitteet on testattava ja tarkastuksesta tehtävä pöytäkirja. Höyrystimen jälkeisissä laitteissa ja asennuksissa käytetään maakaasun jakeluun tehtyjä ohjeita, esimerkiksi Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätös kaasuasennuksista 1286/1993 ja sen muutos 1200/1995. Sähköistys ja instrumentointi Sähkölaitteiden osalta on huomioitava laitteiden riittävä maadoitus. Sähkölaitteiden ja instrumentoinnin osalta on huomioitava ATEX käyttö- ja olosuhdedirektiivin soveltaminen; tilaluokitukset ja laitevalinnat. LNG-säiliön suojaus LNG-säiliön sijoitus kaasun käyttökohteisiin ei vaadi erityisiä suojaustoimenpiteitä, sillä säiliön sisäinen kaksoisvaipparakenne ja tyhjöeristys suojaavat säiliötä ulkopuolelta kohdistuvilta vahingoilta ja vaaroilta. Säiliöt, putkistot ja höyrystinlaitteet tulee kuitenkin suojata mahdollisia ajoneuvojen törmäyksiä vastaan. Säiliön ympärille ei vaadita erillistä vuotoallasta. Mahdollisen vuodon varalta on huomioitava vauriokohdan materiaalien kestävyys erittäin alhaiseen (-160 °C) lämpötilaan. Nestemäinen LNG on ohjattava hallitusti turvalliseen paikkaan alueelle, mistä siitä on mahdollisimman vähän haittaa. Höyrymäinen maakaasu on -100 °C lämpötilassa ilmaa kevyempi kaasu. Vaarojen arviointi LNG:n fyysinen kosketus tai vuoto aiheuttaa vahinkoja ihmisille ja laitteille. Rakentamislupahakemukseen kuuluu osana myös varastointipaikan vaarojen arviointi sekä pelastussuunnitelman laadinta.
Käyttökokemusten perusteella suurin vaaran aiheuttaja on putken tai letkun rikkoutuminen. LNG vuodon sattuessa on vuotokohta pyrittävä sulkemaan. Nestemäinen maakaasu tulee johtaa vaarattomalle maastoalueelle mahdollisimman kauaksi syttymislähteistä ja sen annetaan haihtua itsestään ilmaan. Mahdollinen kaasupilvi voidaan tarvittaessa hajottaa vesisuihkulla. Höyrystynyt maakaasu nousee ylöspäin suurin piirtein samassa suunnassa ja nopeudella kuin irrotettu ilmapallo. Kaasujen syttymisominaisuuksiin voidaan vaikuttaa muuttamalla ilman koostumusta. Metaani menettää syttymisominaisuutensa, kun ilmaan lisätään inerttiä kaasua, kuten hiilidioksidia tai typpeä. Esimerkiksi kun ilman happipitoisuus inertoidaan alle 12 %:iin, metaani ei syty tällaisella ilman seoksella ollenkaan. Seoksen happipitoisuutta kutsutaan myös happi-indeksiksi. Käyttöturvallisuus ja vuotojen toteaminen Käyttöturvallisuuden edistämiseksi maakaasu yleensä hajustetaan. Tietyissä käyttökohteissa (erittäin suuri kulutus, ympäristön hajut, prosessin vaatimukset) maakaasu saattaa olla myös hajustamatonta. LNG toimitetaan aina hajustamattomana. Tarpeen vaatiessa LNG:stä höyrystetty maakaasu hajustetaan höyrystämisen yhteydessä. Hajustamiseen käytetään Suomessa tetrahydrotiofeenia (THT). Hajustamisen perusteella maakaasu on normaalisti aistittavissa, kun kaasun pitoisuus ilmassa on vähintään 0,02 %. On kuitenkin huomattava, että hajun perusteella ei voida arvioida ilmassa olevan kaasun määrää, ainoastaan sen olemassaolo. Maakaasuvuotojen toteamiseen käytetään vuotokaasun ilmaisimia. Ilmaisia on erilaisia: kiinteitä, kannettavia, hälyttäviä, pitoisuutta mittaavia, jne. Olennaista on kuitenkin, että vuodosta saadaan luotettava tieto ja voidaan välittömästi ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Yksinkertaisimmat vuotokaasun ilmaisimet kertovat vain, onko mittauskohteessa kaasua vaiko ei. Jos ilmaisin sisältää myös mittarin, se kertoo tavallisesti kaasun suhteellisen pitoisuuden alemmasta syttymisrajasta. Tällöin mittaria käytettäessä tulee varmistua, että se on kalibroitu mitattavalle kaasulle. Jos vuotokaasun ilmaisimeen sisältyy hälytys, se on yleisimmin säädetty arvoon, joka on 1/5 alemmasta syttymisrajasta. Jos laitoksessa käytetään hajustamatonta maakaasua, on kohteessa aina käytettävä kiinteästi asennettua vuotokaasun ilmaisinjärjestelmää, joka tulee testata määrävälein. Huolto ja kunnossapito LNG-säiliöiden laitetoimittajien huolto-ohjeita on noudatettava. Säiliöiden tilaa on seurattava mahdollisen vuodon tai muun vaurion kannalta. Mekaanisten laitteiden, kuten venttiileiden ja laippatiivisteiden kuntoa on seurattava ja huoltotoimista on pidettävä kirjaa. Laitteistoa pitää huoltaa ja pitää kunnossa säännöllisesti ennakolta suunnitellun kunnossapitoohjelman mukaisesti. 7.1.2 Maakaasuputkiston suunnittelua ohjaavia tekijöitä Maakaasun siirtoputkiston rakennusalue jaetaan alueluokkiin. Alueluokka määritellään asutustiheyden tai alueella olevien erillisten kohteiden laadun perusteella. Putkiston mitoituksessa käytettävät varmuuskertoimet määräytyvät alueluokan mukaan.
Maakaasuputkiston suunnittelupaine tulee valita vähintään yhtä suureksi kuin suurin paine, jonka alaiseksi putki käyttöolosuhteissa joutuu. Teräksisten putkien ja putken osien (käyrä, haaroitus, palje, supistus, laippa) suunnittelupaineen tulee olla vähintään 10 bar. Putkiston varusteiden (venttiili, paineensäädin, suodatin, määrämittari jne.) suunnittelupaineena käytetään vähintään putkiston suurinta sallittua käyttöpainetta. Suunnittelulämpötilana tulee käyttää korkeinta tai alinta lämpötilaa, johon putkisto voi käytön aikana joutua. Maahan asennettavalle sekä veteen upotettavalle putkelle suunnittelulämpötila on -10 °C ja maanpäälliselle, ulos sijoitetulle putkelle - 40 °C. [1] Säädöksissä ei aseteta suunnittelijalle muodollisia pätevyysvaatimuksia. Luonnollisesti suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaikki maakaasua koskevat säännökset ja vaatimukset. [1] Maakaasuputkistot jaetaan käyttötarkoituksensa mukaan - siirtoputkistoon, jolla maakaasua siirretään käyttöön jaettavaksi - jakeluputkistoon, jolla maakaasua jaetaan siirtoputkistosta vähennetyllä paineella alueelliseen kulutukseen - käyttöputkistoon, jolla maakaasua johdetaan vähennetyllä paineella kaasulaitteelle tai muuhun käyttökohteeseen. [1] 7.1.3 Painelaitelainsäädäntö Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999) sisältää painelaitedirektiivin (97/23/EY) menettelyt painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelull e, valmistukselle ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnille. Painelaitteita ovat säiliöt, putkistot, höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteet (höyry- ja kuumavesikattilat), varolaitteet ja paineenalaiset lisälaitteet.[16] Painelaitteiden luokittelu Painelaitteet ja laitekokonaisuudet jaetaan suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia varten kahteen ryhmään: -suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia. -suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava hyvää konepajakäytäntöä. Painelaitteet ja laitekokonaisuudet, joissa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia, luokitellaan kasvavan riskin mukaan neljään luokkaan I – IV. [16] Säiliöille, putkistoille ja höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteille hyvän konepajakäytännön ja luokkien I – IV rajat on esitetty päätöksen (938/1999) liitteen II kuvissa 1 – 9. [16] Painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on esitetty päätöksen (938/1999) liitteessä III ja taulukossa 7.
Taulukko 7 Painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt
7.1.4 Maakaasuputkiston sijoittaminen Rakennusten ulkopuoliset jakelu- ja käyttöputkistot on rakennettava yleensä maanalaisena. Alueilla ja paikoissa, joissa maanalainen putkisto voi vahingoittua maan laadun tai liikkumisen johdosta tai joissa maanalaisen putkiston rakentaminen on teknisesti vaikeata, saadaan putkistot rakentaa maanpäällisenä. Tehdasalueilla saa putkistot rakentaa myös maanpäällisenä. Rakennusten sisäpuoliset käyttöputkistot asennetaan mahdollisimman paljon pinta-asennuksena. Käyttöputkistoa ei saa sijoittaa läpivientejä lukuun ottamatta ontelorakenteiden, savuhormien, ilmanvaihto- tai tuuletuskanavien sisälle eikä hissi- ja tavarankuljetuskuiluihin. [1] 7.1.5 Maakaasuputkiston peitesyvyydet Maanalaisten jakelu- ja käyttöputkistojen vähimmäispeitesyvyys on 0,8 metriä, kun putkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään 4 bar. Yli 4 barin jakelu- ja käyttöputkistojen vähimmäispeitesyvyys on 1 metri. Erikoiskohteissa voidaan vähimmäispeitesyvyyttä pienentää, jos vastaava turvallisuustaso säilyy. Kallioon louhitun kaivannon vähimmäispeitesyvyydeksi riittää, jos kallion pinta ulottuu 0,6 metriä putken yläpinnan yläpuolelle. Lisäksi eräiden kohteiden alituksille on määritelty edellisestä poikkeavia peitesyvyyksiä taulukossa 8. [1] Taulukko 8
Putkiston vähimmäispeitesyvyyksiä. [1]
7.1.6 Kaivanto ja täytöt Jakelu- ja käyttöputkiston putkikaivannon leveyden on oltava vähintään 200 mm putken halkaisijaa leveämpi. Kaivannon pohja, asennusalusta, on tasattava kivettömällä kitkamaalla ts. luonnonsoralla (raekoko 0/32) tai hiekalla. Asennusalustaan voi käyttää myös mursketta, jonka raekoko on 0/20 mm. Asennettaessa putkisto perusmaan (savi, siltti) varaan, kaivannon pohjan kivettömyys (raekoko < 32 mm) on varmistettava 150 mm syvyyteen. Kaivannon seinämän kaltevuus valitaan siten, että sortumisvaara vältetään. Tarvittaessa kaivanto tuetaan. [1] Putken alkutäyttö ulottuu vähintään 0,3 metriä putken tai sen suojaputken yläpuolelle. Alkutäytön materiaalina käytetään ensisijaisesti kivetöntä kaivumaata (turve, savi, siltti, hiekka tai sora). Alkutäyttöön voidaan käyttää myös mursketta, jonka raekoko on 0/20 mm. Alkutäyttö ei saa sisältää luonnonkiviä, joiden raekoko on yli 50 mm. [1]
Alkutäyttö pyritään tekemään välittömästi asentamisen jälkeen siten, ettei putkisto pääse siirtymään eikä vahingoittumaan. Kaivannon lopputäytön materiaalina käytetään ensisijaisesti kaivumaata, mutta se ei saa sisältää luonnonkiviä, joiden koko on yli 200 mm. Lopputäyttö voidaan tehdä myös murskeesta, jonka raekoko on 0/150 mm. Kaivantoon, alku- ja lopputäytön väliin, asennetaan keltainen varoitusnauha tai- verkko. [1] Jakelu- ja käyttöputkiston rakentamisessa voidaan käyttää myös kaivannottomia menetelmiä (kaivamaton tekniikka). Niitä käytettäessä on huolehdittava, ettei putki tai sen pinnoite vaurioidu rakentamisen aikana. Kaivamattomia tekniikoita ovat mm. erilaiset poraus -, mikrotunnelointi- ja sujutusmenetelmät. [1] 7.1.7 Maakaasuputken etäisyydet maanalaisiin putkiin, kaapeleihin ja rakenteisiin Jakelu- ja käyttöputkiston etäisyydet muihin maanalaisiin putkistoihin, kaapeleihin ja muihin rakenteisiin on valittava siten, etteivät ne aiheuta huomattavaa haittaa toistensa käytölle, korjaukselle tai kunnossapidolle. Vähimmäisetäisyys yhdensuuntaisasennuksissa on 1 metri ja risteilyissä 0,5 metriä, kun putkiston suurin sallittu käyttöpaine on yli 8 bar. Suurimman sallitun käyttöpaineen ollessa 8 bar tai alle, on vähimmäisetäisy ys yhdensuuntaisasennuksissa 0,2 metriä ja risteilyissä 0,1 metriä. Vähimmäisetäisyys maanalaiseen paineettomaan viemäriin, salaojaputkeen, suljettuun putkikanavaan tai vastaavaan on kuitenkin yhdensuuntaisasennuksissa 1 metri ja risteilyissä 0,5 metriä. Yksittäistapauksissa edellä mainituista etäisyyksistä voidaan poiketa, jos vastaava suojaustaso voidaan saavuttaa muulla tavoin. Muoviset maakaasuputket saa asentaa rinnakkain toistensa kanssa.[1] Maanalaisia jakelu- ja käyttöputkistoja ei saa sijoittaa rakennusten alle lukuun ottamatta putken sisäänvientiä. Jakelu- ja käyttöputkiston etäisyys rakennuksesta, kun putkella ei johdeta kaasua kysymyksessä olevaan kohteeseen, on vähintään 1 metri. Yli 4 barin putkistoille etäisyydeksi suositellaan 4 metriä. Etäisyyttä voidaan tarvittaessa pienentää, ei kuitenkaan alle kahden metrin. [1] Jakelu- ja käyttöputkiston etäisyys liikenneväylään tai raskaasti liikennöityyn alueeseen tulee valita niin, ettei putkisto vaurioidu siihen kohdistuvien kuormitusten ja rasitust en vuoksi. Kaasuputken risteilyistä teiden ja junaratojen kanssa löytyy omat Liikenneviraston ohjeet. [1] 7.1.8 Maakaasuputken suojaputket ja -rakenteet Raskaasti liikennöidyn liikenneväylän tai muun alueen alituksissa jakelu- ja käyttöputkistoon aiheutuvat lisäkuormitukset on otettava huomioon lisäämällä putken seinämäpaksuutta tai peitesyvyyttä taikka varustamalla putki suojaputkella tai -rakenteilla. Suojaputket ja –rakenteet eivät saa aiheuttaa rasituksia maakaasuputkistoon. [1] Maanalaisen kaasuputken varusteet, kuten sulkuventtiilit, joihin on asennettu maan pintaan asti ulottuva käyttökara sijoitetaan liikennöidyn alueen ulkopuolelle. Maanpintaan ulottuvat varusteet on tuettava niin, ettei maan routiminen, liikkuminen tai liikennekuorma aiheuta putkistoon haitallisia rasituksia. Jos varuste ulottuu maanpinnan tason yläpuolelle, on se aidattava tai muutoin suojattava. [1]
Maanpäällinen kaasuputkisto on aina suojattava paikoissa, joissa se saattaa liikenteen tai muun syyn vuoksi mekaanisesti vaurioitua. Suojarakenteena voidaan käyttää suojapalkkia, -kaidetta tai -aitaa. [1] 7.1.9 Maakaasuputkiston korroosiosuojaus Maanalaiset teräksiset jakelu- ja käyttöputkistot on suojattava korroosiolta. Korroosiosuojaus tehdään ensisijaisesti polyeteenipinnoitteella, jonka paksuus on vähintään 1,8 mm. Korroosiosuojaukseen saa käyttää myös muita suojausteholtaan ja kestävyydeltään vastaavia pinnoitteita. Pinnoite on tarkastettava sähköisellä läpilyöntikojeella ennen putken peittämistä. Maanalaisten teräsputkien korroosiosuojauspinnoitteen lisäksi voidaan käyttää myös katodisuojausta, ellei siitä aiheudu haittaa muille rakenteille. Maanpäällinen kaasuputkisto tulee korroosiosuojata, jos sille esim. kosteudesta johtuen voi aiheutua korroosiorasitusta. Korroosiosuojaus voidaan tehdä maalaamalla. Kaasuputkea ei saa asentaa suoraan eristämättömän kylmävesiputken tai kaasuputkea syövyttävää ainetta sisältävän putken alapuolelle. [1] 7.1.10 Maakaasuputkiston liitosmenetelmät Maakaasuputkien liittäminen toisiinsa sekä putken osiin on tehtävä niin, ettei liitoskohta heikennä putken mekaanista lujuutta tai korroosiosuojausta. Liitosten, mukaan lukien varusteiden liitokset, on oltava rakenteeltaan tiiviitä. Maanalaiset maakaasuputket on pääsääntöisesti liitettävä hitsaamalla. Hitsaus tulee tehdä asianmukaisella tavalla ja lopputuloksen tulee vastata yleisesti hyväksyttyä teknistä tasoa. Maanalaisissa putkistoissa ei sallita kierreliitoksia. [1] Muovisten maakaasuputkien hitsausmenetelminä ovat pusku- ja sähkömuhvihitsaus. [1] Maanpäällisten kaasuputkien ja varusteiden liitokset tehdään myös pääasiassa hitsaten tai kupariputkien osalta kovajuottaen. Kupariputkien kovajuottamiseen tarkoitetun juotosaineen sulamispisteen tulisi olla vähintään 540 °C. Varusteiden liittämiseen voidaan käyttää laippaliitoksia. Maakaasukäyttöön tarkoitettujen ja kyseessä olevalle materiaalille soveltuvia erikoisliittimiä voidaan käyttää varusteiden, putken osien ja maakaasukäyttöön tarkoitettujen erikoisputkien liittämiseen. Jos varusteita liitetään kierreliitoksilla, saa putken nimellissuuruus olla enintään DN 50. Kierreliitoksia ei tule käyttää putkiosuuksissa, jotka ovat yli 50 m pitkiä. [1] 7.1.11 Maakaasuputken johtaminen rakennukseen ja läpiviennit Putkiston läpivienti on rakennettava siten, etteivät maanalainen putkiosuus ja rakennuksessa oleva putkiosuus aiheuta toisiinsa huomattavia liikkeitä tai rasituksia esim. rakennuksen painumisen tai roudan vuoksi. Muovi- ja teräsputken mekaanisen liitoksen on sijaittava maan alla vähintään 1,0 m ennen rakennusta. Vaihtoehtoisesti liitos voi sijaita maan päällä ennen pääsulkuventtiiliä edellyttäen, että muovinen nousuputki on suojattu maan alle ulottuvalla metalliputkella. Nousuputkessa käytettävän muoviputken raaka-aineen on oltava vähintään PE 100 ja metallisen suojaputken korroosiosuojattua.
Jos läpivienti on maanalainen, voi muovi- ja teräsputken välinen mekaaninen liitos olla edellisen kohdan mukaisesti rakennuksen ulkopuolella tai vaihtoehtoisesti rakennuksen sisäpuolella edellyttäen, että maanalainen pääsulkuventtiili sijaitsee vähintään 2 metriä rakennuksen ulkoseinästä. Lisäksi pääsulkuventtiilin kara on suojattava. Läpiviennissä putkea ei saa haaroittaa eikä putkessa saa olla liitosta. Läpiviennin tiivistämiseen on käytettävä joustavaa tiivistemassaa.[1] 7.1.12 Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston sulkuventtiilit Jakeluputkistot on varustettava käytön, huollon ja käyttöturvallisuuden edellyttämillä linjasulkuventtiileillä. Linjasulkuventtiilien sijainti ja lukumäärä valitaan siten, että haluttu putkiston osa voidaan turvallisesti ja kohtuuajassa eristää muusta putkistosta. Tavoitteena on, että erilaisista putkiston laajennus-, huolto- tai vastaavista töistä huolimatta maakaasua pystytään toimittamaan mahdollisimman laajalle alueelle. Mahdollisissa vahinkotapauksissa linjasulkulkuventtiileillä voidaan vauriokohta erottaa tyhjentämistä ja korjaamista varten. Jokainen maakaasun käyttökohde on varustettava rakennuksen ulkopuolisella pääsulkuventtiilillä. Pääsulkuventtiili voidaan sijoittaa rakennukseen sisään johtavaan maakaasuputkeen joko maanalaisena tai maanpäällisenä. Ennen paineenvähennyslaitteistoa on maakaasun tuloputksessa oltava sulkuventtiili. Jos paineenvähennyslaitteisto on ulkona, voi kyseinen sulkuventtiili toimia samalla pääsulkuventtiilinä. [1] 7.1.13 Ulospuhallusputket ja tyhjennysliitännät Ulospuhallusputkia käytetään sisätiloissa olevan putkiston tyhjentämiseen tai turvalaitteisiin liittyvään paineenpoistoon. Sisätiloissa olevat putkistot, joiden koko on DN 50 tai suurempi, on varustettava liitännällä tai kiinteällä putkella, jonka kautta putkisto voidaan tyhjentää turvallisesti ulos. Liitännän tai putken koko on vähintään DN 20 ja se varustetaan vähintään yhdellä sulkuventtiilillä. Jos kaasuputkiston tyhjennysliitännästä ei ole kiinteää putkiyhteyttä ulos, varustetaan liitäntäventtiili umpilaipalla tai tulpalla. Putkiston tyhjennysliitännän sijainti on paineensäätimen jälkeen olevassa putkistossa. [1] Ulospuhallusputken ja mahdollisen paineenvähennyslaitteiston apuvaroventtiilin ulospuhallusputken voi yhdistää yhteiseksi ulospuhallusputkeksi. Yhteisen ulospuhallusputken on oltava kooltaan vähintään yhtä nimelliskokoa suurempi kuin apuvaroventtiilin ulostuloliitäntä. Kaikki ulospuhallusputket on johdettava ulos. Putkiston tyhjennykseen käytettävän ulospuhallusputken aukko on sijoitettava vähintään 2,5 m maanpinnan yläpuolella ja vähintään 1,5 m etäisyydelle avattavista ikkunoista, ovista ja ilmanvaihtoaukoista. [1] 7.1.14 Maadoitukset Rakennukseen sisään johtava kaasuputki on maadoitettava. Rakennuksessa oleva metallinen kaasuputkiston runko-osa liitetään sähkönjakokeskuksen päämaadoituskiskoon tai vastaavaan. [1]
7.1.15 Maakaasuputkiston rakenneaineet Maakaasuputkistossa käytettävien rakenneaineiden tulee olla mekaanis esti riittävän lujia, ja kestää niitä paineita ja lämpötiloja, joihin putkisto tavanomaisessa käytössä voi joutua. Maakaasun siirtoputkistossa käytetään joko hitsattuja tai saumattomia paineenalaiseen käyttöön tarkoitettuja teräsputkia. Rakenneaineen tulee olla lujuudeltaan, muodonmuutoskyvyltään, sitkeydeltään ja hitsattavuudeltaan asennus- ja käyttöolosuhteisiin sopivaa tiivistettyä teräslaatua. Maakaasun jakeluputkistossa voidaan käyttää joko edellä kuvatun mukaisia teräsputkia tai muoviputkia. Muoviputkia saa käyttää maanalaisiin asennuksiin, vesistöjen alituksiin sekä rakennukseen tulevaan nousuputkeen pääsulkuventtiilin asti. Maanpäällisen jakeluputkiston on oltava terästä. [1] Muoviputkina saa käyttää saumattomia keskikovasta tai kovasta polyeteenist ä valmistettuja putkia ja niiden osia. Muoviputkien suurin sallittu käyttöpaine on materiaalista ja kohteesta riippuen joko 4 bar (PE 80) tai 8 bar (PE 100). Maakaasun käyttöputkiston tulee olla joko terästä, kuparia tai muuta maakaasukäyttöön tarkoitettua materiaalia. Muusta kuin teräksestä valmistettuja putkia saa pääsääntöisesti käyttää vain maanpäällisissä sisäasennuksissa käyttöpaineen ollessa enintään 200 mbar. Poikkeuksen muodostavat kaasuputken johtaminen rakennuksen sisälle ulkoseinällä olevalta paineensäätimeltä sekä tietyt erikoiskohteet, joissa kaasuputki sijoitetaan rakenteeseen yhtenäisen, vapaasti tuulettuvan suojaputken sisälle (esim. keittiösaarekkeet). [1] Lisäksi varusteiden rakenneosina, liitoskappaleina ja tiivisteinä saa olla myös muit a materiaaleja, edellyttäen, että varuste on maakaasukäyttöön tarkoitettu, ja että mainitut osat kuuluvat itse varusteeseen. Rakenneaineet on merkittävä pysyvästi siten, että merkinnän perusteella voidaan todeta yhteys rakenneaineen ja ainestodistuksen välillä. Standardisoitujen putkien, putken osien ja varusteiden merkitsemiseen riittävät sellaiset tunnukset, joiden perusteella käytetty rakenneaine voidaan tunnistaa. [1] Kaasuputki 7.1.16 Maakaasuputkiston rakentamislupa Maakaasuputkistolle tarvitaan yleensä rakentamislupa. Rakentamislupaa ei vaadita jakeluputkiston talohaaralle eikä käyttöputkistolle, jos käyttöputkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään 0,5 bar tai putkiston koko on enintään DN 25. Rakentamislupa vaaditaan kuitenkin käyttöputkistolle, jos kohteessa olevien käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on 1,2 MW tai suurempi. Rakentamislupa voidaan myöntää alueellisesti sellaisen jakelu- ja käyttöputkiston rakentamista varten, jonka suurin sallittu käyttöpaine on enintään 8 bar. Alueellinen rakentamislupa annetaan luvassa mainittua maantieteellistä aluetta varten. Jakeluputkistolle haettu alueellinen rakentamislupa koskee myös jakeluputkistoon liitettyjä käyttöputkistoja lukuun ottamatta erillistä suurta käyttökohdetta (polttoaineteho 6 MW tai enemmän). Maakaasuputkiston rakentamislupaa haetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. [1] 7.2 Asennukseen ja käyttöönottoon liittyvät asiat 7.2.1 Maakaasuputkiston asennusoikeudet Maakaasun käyttöputkiston ja siihen liitettyjen kaasulaitteiden asentamista saa suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä asennus- ja huoltoliike (hyväksytty liike). Maakaasulaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa harjoittavan on haettava kirjallisesti hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Hyväksytyn
liikkeen asennus- ja huolto-oikeus vahvistetaan samaksi tai suppeammaksi kuin liikkeen palveluksessa olevan nimetyn vastuuhenkilön pätevyysalue. Vastuuhenkilöiden asennus - ja huoltopätevyydet jaetaan kolmeen luokkaan. Muovisia maakaasuputkistoja (jakeluputkistot) saa asentaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä muovisten kaasuputkistojen asennusliike. Jakeluputkistoon kuuluvia lyhyitä metallisia putkiosuuksia, joilla muovinen jakeluputkisto liitetään käyttöputkistoon, saavat asentaa käyttöputkistoja asentamaan oikeutetut hyväksytyt liikkeet. Nousuputken saa liittää muoviputkeen muovisten kaasuputkistojen asennusliike. [1] Hyväksytty liike vastaa siitä, että sen tekemä asennus tai huolto täyttää tehtyä toimenpidettä koskevat säädösten vaatimukset. Hyväksytyn liikkeen tulee antaa työn teettäjälle vastuuhenkilön allekirjoittama todistus tehdyn toimenpiteen vaatimuksenmukaisuudesta. Teräksisiä maakaasun jakeluputkistoja saa asentaa asennusliike, jolla tulee olla maakaasun jakeluputkiston rakentamista ja asentamista koskeva toimintajärjestelmä, riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet sekä palveluksessaan pätevä, maakaasuasetuksen mukainen vastuuhenkilö. [1] Maakaasun siirtoputkistoja ja korkeapaineisia käyttöputkistoja (16 bar tai yli) saa asentaa asennusliike, jolla on riittävät tekniset toimintaedellytykset, jotka ovat seuraavat: • liikkeellä on maakaasun siirtoputkiston rakentamista ja asentamista koskeva toimintajärjestelmä • liikkeellä on riittävät henkilöresurssit ja kalusto • liikkeellä on valmistusmenetelmien ja niihin liittyvien menetelmäkokeiden hyväksyntä • liikkeellä on nimettynä maakaasuasetuksen mukainen vastuuhenkilö, jolla on oltava tehtävään tarvittava tekninen koulutus, työkokemus ja maakaasusäädösten tuntemus. [1] 7.2.2 Siirtoputkistot ja korkeapaineiset käyttöputkistot Maakaasun siirtoputkistoja ja korkeapaineisia käyttöputkistoja (16 bar tai yli) saa asentaa vain asennusliike, jolla on riittävät tekniset toimintaedellytykset, jotka ovat seuraavat: [1] 1) liikkeellä on maakaasun siirtoputkiston rakentamista ja asentamista koskeva toimintajärjestelmä, 2) liikkeellä on riittävät henkilöresurssit ja kalusto, 3) liikkeellä on valmistusmenetelmien ja niihin liittyvien menetelmäkokeiden hyväksyntä, 4) liikkeellä on nimettynä maakaasuasetuksen mukainen vastuuhenkilö, jolla tulee olla tehtävään tarvittava tekninen koulutus, työkokemus ja maakaasusäännösten tuntemus. Toiminnanharjoittajan tulee omin toimenpitein varmistaa, että putkiston asennusliikkeen pätevyys ja ammattitaito ovat kohteen vaativuustaso huomioon ottaen riittäviä. [8] Kappaleessa toimittajaluettelo on esitetty Satakunnassa toimivat asennusliikkeet. 7.2.3 Teräksiset kaasun jakeluputkistot Teräksisiä jakeluputkistoja saa asentaa asennusliike, jolla tulee olla maakaasun jakeluputkiston rakentamista ja asentamista koskeva toimintajärjestelmä, riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet sekä palveluksessaan pätevä, asetuksen mukainen vastuuhenkilö. [8]
7.2.4 Muoviset kaasun jakeluputkistot Muovisia kaasuputkistoja saa asentaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä muovisten kaasuputkistojen asennusliike. Asennusliikkeellä tulee olla riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät sekä palveluksessaan pätevä, asetuksen mukainen vastuuhenkilö. [8] Muovisten kaasuputkistojen asennusliikkeeksi aikovan toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Hakemukseen on liitettävä; 1) kaupparekisterin tai muun vastaavan rekisterin ote, 2) selvitys vastuuhenkilöstä ja hitsaajista, 3) selvitys näytetyöstä, 4) selvitys asennustyössä käytettävistä laitteista. Turvatekniikan keskuksen on arvioitava, täyttääkö toiminnanharjoittaja säädetyt vaatimukset sekä annettava vaatimusten täyttymisestä kirjallinen todistus toiminnanharjoittajalle. [8] 7.2.5 Käyttöputkistot ja siihen liitetyt laitteet Maakaasun käyttöputkiston ja siihen liitetyt kaasulaitteet saa asentaa Turvallisuus - ja kemikaaliviraston hyväksymä asennus- ja huoltoliike. [8] Maakaasun käyttöputkiston, lukuun ottamatta käyttölaitteita, saa asentaa myös asennusliike, jolla on painelaitesäädösten mukainen pätevyys. Käyttöputkistoja asentamaan oikeutettu liike saa asentaa myös jakeluputkistoon kuuluvia lyhyitä metallisia putkiosuuksia, joilla käyttöputkisto liitetään jakeluputkistoon. [8]
8 Alustava toimintakuvaus, tarvittavat prosessilaitteet ja niiden alustava mitoitus 8.1 Prosessikonseptin suunnittelu asiakkaan tarpeita vastaavaksi Asiakkaiden kanssa sovitut lähtöarvot toimintakuvaukselle ja mitoitukselle: A. Käyttäjät: Boliden Harjavalta Oy (BOHA), Norilsk Nickel Harjavalta Oy (NNH) ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy. - STEP n. 11500 t/a (LNG:tä) - Norilsk Nickel Harjavalta Oy 7000 t/a (LNG:tä) - Boliden Harjavalta Oy 1400 t/a (LNG:tä) (propaanin korvike) ja 14000 t/a (LNG:tä) (myös öljy korvataan)
B. Kulutukset t/a LNG – asema on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tulee ottaa huomioon laajennusvaraus vaiheelle 2 a.
1. Vaihe 11500 t/a + 7000 t/a + 1400 t/a = 19900 t/a
2. Vaihe 11500 t/a + 7000 t/a + 14000 t/a = 32500 t/a
C. Tankkeja 3 kpl x 300 m3 D. Höyrystimet 1. vaiheessa 2 kpl ja 2. vaiheessa 1 kpl. 8.2 Toimintakuvaus Tässä hankkeessa suunnitelma on NNH, BOHA ja Step laitosten polttoaineen vaihto nestekaasusta maakaasuun. Nestemäinen LNG kuljetetaan säiliöautoilla Harjavaltaan LNGterminaalista. Harjavallassa rakennetaan LNG:lle kolme varastosäiliotä kooltaan noin 300 m3. Säiliöt ovat 15 bar(g) painesäiliöitä. Kaasun paine varastosäiliöissä pidetään lukemassa 12 bar(g), jolloin säiliöissä höyrystyvä LNG saadaan käyttöön ilman erillistä kompressoria. LNG pumpataan varastosäiliöistä höyrystimeen, missä LNG höyrystetään noin 11 bar(g) paineessa maakaasuksi. Höyrystymisenergia saadaan kuumasta vedestä, joka tulee rikkihappolaitoksesta. Veden lämpötila on noin 70 °C. Kaasu höyrystyy noin -120 °C:ssa höyrystimessä. Höyrystyksen jälkeen lämmitetään kaasu noin 30 °C:een kuumalla vesivirralla ja säädetään paine alle 4 bar(g) ylipainetta ennen jakelua kulutuspisteille. Jos jakeluputkiston paine ylittää 4 bar(g), luokitellaan jakeluputkisto ja poltinlaitteisto tiukemmin. Kaasu siirretään putkea pitkin Harjavallan tehdasalueelle. Jokaiselle käyttäjälle mitataan käytetty kaasumäärä erikseen. Jakeluputkistossa maakaasu johdetaan kaikille nykyisin propaanilla toimiville kohteille. Ennen polttimia säädetään kaasun paine polttimille sopivaksi ja säädetään kaasumäärä tehotarpeen mukaan. Kuvissa 8.1 on esitetty ensimmäisen vaiheen virrat ja tehot periaatekuvauksena. Kuva 8.2 näyttää arvot toisen vaiheen mukaan.
8.3 Tarvittavat prosessilaitteet ja putkistot LNG on kryogeeninen aine ja sen säilytykseen tarvitaan uudet säiliöt sekä höyrystimet sen höyrystämisessä kaasuksi. Polttimen laitteistot vaihdetaan maakaasulle sopiviksi. 8.3.1 Säiliövarasto ja höyrystysasema Kaavioissa G2427-150 (sivulla 52) ja G2427-151 (sivulla 53) on esitetty säiliö- ja höyrystysvarusteet. Nesteytetty maakaasu (LNG) on kohtalaisissa paineissa erittäin kylmä neste. Varastosäiliöt pitää olla samankaltaisia kuin nesteytetyillä ilmakaasuilla. Tankit ovat kaksivaippaisia säiliöitä. Välitila on täytetty alipaineisella eristysmateriaalilla. Tässä suunnitelmassa varastotankit ovat paineellisia tankkeja suunnittelupaineella noin 15 bar(g). Mikäli tankkiauton pumput eivät nosta LNG painetta 12 bariin, tarvitaan auton purkauksessa myös kryogeeninen pumppu. Höyrystimien suunnittelupaine pitää olla vähintään 15 bar(g) ja suunnittelulämpötila -160 - +30 °C. Höyrystimien suunnittelussa täytyy ottaa huomioon, että vesitila on tarpeeksi suuri verrattuna LNG:n nestetäytteiseen tilaan. Jos kuuman veden virtauksessa tapahtuu katkos, tai jos veden lämpötila höyrystimestä laskee liian alas, täytyy LNG-virtaus sulkea höyrystimelle. Höyrystimessä oleva vesimäärä pitää silloin höyrystää vaihtimessa oleva LNG-määrä ennen kuin veden lämpötila laskee jäätymispisteelle. On myös mahdollista siirtää lämpöä kuumasta vedestä höyrystimille glykolitäytteisellä välipiirillä. Tarkemmassa detaljisuunnittelussa pitää tutkia millä konseptilla kannattaa toteuttaa höyrystimien lämmitystä. On arvioitava glykoliveden alempi jäätymislämpötila vasten sen alempi ominaislämpö ja alempi lämmönjohtavuus. 8.3.2 Poltinlaitteistot Maakaasu eroaa propaanikaasusta lähinnä sen tiheydessä. Propaanin tiheys on melkein kolminkertainen maakaasuun verrattuna samassa paineessa. Sen sijaan tehollinen lämpöarvo kiloa kohti on lähes samansuuruinen. Tarvittava ilmamäärä täydelliseen polttoon kiloa kohti on sekä maakaasulla että propaanilla lähes sama. Tämän johdosta polttoilmapuhaltimet molemmille kaasuille on suunnilleen samankokoiset. Polttimissa käytettävissä paineissa maakaasun tilavuusvirta on kuitenkin melkein kolminkertainen propaanikaasuun verrattuna. Polttimien suuttimet (ja mahdolliset lanssit) on siten vaihdettava, kun siirrytään propaanista maakaasuun. Putkiston koko kasvaa yleisesti maakaasuun siirtyessä, jos paine pidetään samana. Putkiston arviointimenettely (Moduuli) valitaan putkiston luokan ja putkiston koon mukaan. (Taulukko 7, sivulla 39) 8.4 Maakaasuputkiston mitoitus Putkistot mitoitetaan yleisten putkistomitoitusohjeiden mukaan.
9 Laiteluettelo Taulukossa 9 on esitetty säiliöalueen ja höyrystysaseman päälaitteet. Taulukko 9 Päälaitteiden luettelo Positio Kuvaus
Vaihe 1 TK1 TK2
E-01 E-02 E-03
Vaihe 2 TK3 E-04
LNG säiliö 1 LNG säiliö 2 Purkauspumppu LNG pumppu 1 LNG pumppu 2 Höyrystin 1 Höyrystin 2 Kaasulämmitin Lämminvesipumppu 1 Lämminvesipumppu 2 (Lisättävät laitteet) LNG säiliö 3 Höyrystin 3
21 4,5 4,5 330 330 350 15 15
Nosto (m)
Koko (m3) Kapasiteetti (m3/h)
300 300 36 8,5 8,5
Kryogeeninen Kryogeeninen Kryogeeninen
9.1 Maakaasulaitteet Maakaasukäsikirjassa [1] on kerrottu seuraavat vaatimukset kaasulaitteille: Kaikkien Euroopan talousalueella markkinoille saatettavien ja käyttöön otettavien kaasulaitteiden (eräitä teollisuudessa käytettäviä kaasulaitteita lukuun ottamatta) on täytettävä tietyt kaasulaiteasetuksessa 1434/1993 määritellyt olennaiset vaatimukset mm. rakenteen ja toimivuuden suhteen. Vaatimusten mukaisuuden merkiksi kaasulaiteisiin kiinnitetään CE-merkintä. Myös turva-, säätöja ohjauslaitteiden sekä muiden osaksi kaasulaitetta suunniteltujen oheislaitteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava. Näiden varusteiden mukana on toimitettava kirjallinen todistus. Todistuksessa ilmoitetaan varusteen ominaisuudet ja kuinka se on liitettävä kaasulaitteeseen tai koottava ollakseen valmiiseen kaasulaitteeseen sovellettavien olennaisten vaatimusten mukaisia. Kaasulaitteessa on oltava liekinvalvontalaite paitsi silloin, jos kohteen muu jatkuvatoiminen sytytyslähde tai kaasun syttymisrajan yläpuolella oleva jatkuva prosessilämpötila varmistaa kaasun häiriöttömän palamisen. [1] Kaasulaitteet jaetaan laiteluokkiin sen mukaan, mille kaasuille ja paineille ne on tarkoitettu. Tarjolla olevista kaasuista johtuen Suomessa on käytössä laiteluokat I 2H, IP/B ja II2H3P/B, jotka tarkoittavat seuraavaa: I2H = alaryhmän H maakaasua käyttävä laite IP/B = nestekaasua (propaania tai butaania) käyttävä laite II2H3P/B = laite, joka voi käyttää sekä maakaasua (korkean lämpöarvon) että nestekaasua. [1] 9.1.1 Maakaasupolttimet Kaasupolttimen toiminta ja käyttöturvallisuus edellyttävät tietyn varustuksen. Puhallinpolttimen vähimmäisvarustus, joka on esitetty kuvassa 7, riippuu polttimen tehosta. Suuremmille polttimille tarvitaan esimerkiksi erillinen sytytyspoltin, joka edellyttää omat ohjaus- säätö- ja valvontalaitteensa. Erillisellä sytytyspolttimella varustetun kaasupolttimen varustus on esitetty kuvassa 8. [1]
Polttimen v채himm채isvarustus. [1]
Erillisell채 sytytyspolttimella varustetun kaasupolttimen varustus. [1]
9.1.2 Maakaasupolttimen sytytyslaitteet Kaasupoltin sytytetään joko suoraan täydellä tai vähennetyllä teholla tai erillisen sytytyspolttimen avulla. Kaasupolttimen sytytyksessä tarvitaan tarkasti määritelty kaasu-ilma-seos. Kaasumaisilla polttoaineilla erillisten sytytyspolttimien tarve onkin suurempi kuin esim. öljyllä. Kaasupolttimen suora sytytys täydellä teholla on sallittu vain teholtaan enintään 120 kW:n polttimille. Tämä on esitetty kuvassa 9. Itse sytytys tapahtuu yleensä sähköisellä sytytysjärjestelmällä, joka koostuu sytytysmuuntajasta ja sytytyskärjistä. Pääpolttimen sytytys erillisellä sytytyspolttimella on esitetty kuvassa 10. [1]
Kuva 9. Pääpolttimen sytytys täydellä teholla. [1]
Pääpolttimen sytytys erillisellä sytytyspolttimella. [1]
Kaasulaitteessa on oltava liekinvalvontalaite paitsi silloin, jos kohteen muu jatkuvatoiminen sytytyslähde tai kaasun syttymisrajan yläpuolella oleva jatkuva prosessilämpötila varmistaa kaasun häiriöttömän palamisen. [1]
Kaasupolttimen käynnistäminen tapahtuu ennalta määritellyn ohjelman mukaisesti. Ohjelma suorittaa sytytystä edeltävät toimet oikeassa järjestyksessä ja varmistaa erilaisten lukitusehtojen täyttymisen. Lukitusehtoja ovat mm. • polttimen asento • kaasun paine • palamisilman paine • liekkisignaalin olemassaolo • savukaasupeltien (hormin sulkulaitteen) asento. Lukitukset voivat olla joko pysyviä tai palautuvia. Pysyvän lukituksen jälkeen uudelleenkäynnistys voidaan tehdä vain käsin ohjattuna. Yleensä kaasupolttimen tulipesä (palotila) on tuuletettava ennen polttimen sytytystä. Esituuletusaika on vähintään 20 sekuntia, kun esituuletus tehdään täydellä polttimen nimellistehoa vastaavalla palamisilmamäärällä. Jos esituuletuksen ilmamäärä on pienempi, on esituuletusaika vastaavasti pitempi. Esituuletuksen ilmamäärä ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 33 % täydestä palamisilmamäärästä. Käytön aikainen kaasupolttimen tehonsäätötapa valitaan kohteen edellyttämien tarpeiden mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan tehonsäätö perustuu on/off-ratkaisuun. Vastaavasti vaativimmissa kohteissa käytetään portaatonta moduloivaa tehonsäätöä. Portaaton tehonsäätö edellyttää samanaikaista ilma- ja kaasumäärän ohjausta. Atmosfäärisillä polttimilla tehonsäätö tapahtuu kaasuvirtaa kuristamalla palamisilmamäärän säätyessä itsestään. Puhallinpolttimilla kaasu-ilmasuhteen säätämiseksi tarvitaan säätölaitteet sekä palamisilmalle että kaasulle. [1] 10 Alustava kustannusarvio LNG-tankit 3 kpl, karkea hinta-arvio noin 500 000 €/kpl Höyrystimet: 1. vaiheessa 2 kpl ja 2. vaiheessa 1 kpl, karkea hinta-arvio noin 25 000 €/kpl Perustustöiden hinta määräytyy maaperän mukaan tapauskohtaisesti. Hintoihin on huomioitava nostoapulaitteet kunkin kohteen mukaan sekä putkiston maalaus värillä RAL 1021. Näiden hintoja ei ole tässä huomioitu. Selvitystä tehtäessä putkiston määrää ei määritelty ja siksi kaikki hinnat ovat yksikköhintoja, jotka tulee päivittää investointilaskelmaa tehtäessä. Putkiston yksikköhinnat on esitetty liitteessä 6. Venttiilien hinnat on päivitettävä venttiilitoimittajalta materiaalin ja tyypin mukaan. Esimerkiksi liitteen 6 venttiilien hinnat ovat syksyn 2014 asennushintoja, jotka myös on päivitettävä asennusyrityksen kanssa. NDT-Tarkastus on suoritettava standardin SFS-EN 15001-1 mukaisesti. Taulukossa 10 on esitetty rikkomattoman aineenkoetuksen minimilaajuus. Tässä tapauksessa paine on alle 5 bar.
Rikkomattoman aineenkoetuksen minimilaajuus.[17]
11 Laitteiston operointiin huomioitavat asiat Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että rakentamisluvan vaatinut putkisto tarkastetaan ennen käyttöönottoa (käyttöönottotarkastus) ja sen jälkeen määräajoin (määräaikaistarkastus). Tarkastuksista on laadittava pöytäkirja, joka annetaan toiminnanharjoittajalle. Tarkastuksia tekevät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymät ja valvomat tarkastuslaitokset.[1] Käyttöönottotarkastuksessa tulee tarkastaa, että maakaasuputkisto on voimassa olevien säännösten sekä rakentamisluvassa asetettujen ehtojen mukainen. Tarkastukseen kuuluu putkiston sijoituksen, rakenteen ja käyttövalmiuden tarkastaminen. Käyttöönottotarkastukseen, joka voidaan tehdä yhdellä kertaa tai useassa osassa, sisältyy painekoe, joka tehdään vedellä, ilmalla tai inerttikaasulla. Painekokeella testataan putkiston lujuutta. [1] Siirtoputkiston koepaine on vähintään 1,3 kertaa putkiston suunnittelupaine. Jakeluputkiston koepaine on vähintään 1,3 kertaa suurin sallittu käyttöpaine ja käyttöputkistolla vähintään 1,43 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Peitetyillä putkistoilla koeaika on vähintään 24 h. Peittämättömillä putkilla, joissa koko putkisto hitsaussaumoineen on nähtävissä, on koeaika vähintään 30 min. Painekokeesta voidaan jättää pois sellaiset varusteet (esim. määrämittari), joiden paine on rajoitettu suurimpaan sallittuun käyttöpaineeseen. Painekokeen saa tehdä kaasunpainekokeena yli 8 barin putkistolle vain, jos olosuhteet ja koejärjestelyt ovat sellaiset, että kokeesta ei aiheudu
vaaraa tarkastukseen osallistuville eikä ulkopuolisille. Vesipainekokeen jälkeen putkisto kuivataan huolella. Ennen käyttöönottoa jakelu- ja käyttöputkistolle tulee tehdä tiiviyskoe. Tiiviyskoe tehdään maakaasulla ja käyttöpaineella. Tiiviyskokeessa on oltava mukana kaikki putkistoon kuuluvat osat ja varusteet. [1] Laitevalmistajien valmistamille ja testaamille siirtoputkiston osille (esim. suodattimet, lämmönvaihtimet, paineenvähennyslaitteistot, joille ei tehdä painekoetta asennuksen jälkeen) tulee tehdä tiiviyskoe ilmalla tai inerttikaasulla ennen käyttöönottoa. Tiiviyskokeen kestoaika on vähintään 15 minuuttia ja koepaineen vähintään 1,1 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Ulospuhallusputkille ei tarvitse tehdä paine- eikä tiiviyskoetta. Maakaasuputkistoille, jotka edellyttävät käyttöönottotarkastusta, on tehtävä määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran kahdeksan vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kahdeksan vuoden aikavälein. Tietyissä tapauksissa määräaikaistarkastus voidaan korvata toiminnanharjoittajan oman organisaation tekemillä käyttö-, valvonta- ja tarkastustoimenpiteillä.[1] Turvallisuus- ja kemikaalivirasto myöntää siirtoputkistolle käyttöluvan käyttöönottotarkastuksen perusteella. Jakelu- ja käyttöputkiston hyväksyy käyttöön tarkastuslaitos. Kohteet, jotka eivät vaadi rakentamislupaa, voidaan ottaa käyttöön hyväksytyn liikkeen annettua kirjallisen todistuksen asennuksen säännöstenmukaisuudesta. [1] 11.1 Kaasupolttimen soveltuvuus eri kaasuille Vaikka eri energiakaasuja voidaan käyttää samanlaisissa kohteissa ja ulkoiselta varustukseltaan samankaltaisilla kaasulaitteilla ja —polttimilla, on kaasuilla silti selviä polttoteknisiä eroja. Ne on otettava huomioon, jos samaa kaasulaitetta aiotaan käyttää eri kaasuilla. Polttotekniikan kannalta keskeinen tekijä on Wobbe-arvo , joka poikkeaa eri kaasuilla huomattavasti. Toisaalta eri hiilivedyt tarvitsevat palamisilmaa suhteessa energiamäärään likimain yhtä paljon (n. 0,24 m3/MJ). [1] Kaasusuuttimen läpi virtaavaan tehoon vaikuttaa kolme päätekijää: [1]  suutintekijä, joka ottaa huomioon suuttimen poikkipinta-alan ja geometrisen muodon  paine-erotekijä, johon kaasun tulopaine vaikuttaa suoraan sekä  Wobbe-arvo, joka on kyseisen kaasun lämpöarvo jaettuna kaasun suhteellisen tiheyden neliöjuurella. Jos kaasulaitetta, -poltinta halutaan käyttää eri kaasuilla ja siten, että palamisilmamäärä ja teho pysyvät ennallaan, on kolme vaihtoehtoa: [1] 
säädetään kaasun paine sellaiseksi, että suuttimessa syntyvä paine-ero pitää energiavirran samansuuruisena tai
Wobbe-arvon muuttamisesta on tyypillisin esimerkki propaanin ja ilman sekoittaminen sopivassa suhteessa siten, että kyseisen kaasuseoksen Wobbe-arvo on lähellä maakaasun Wobbe-arvoa. Maakaasu voidaan siten korvata propaani-ilma-seoskaasulla ilman, että kaasulaitteisiin tai
paineensäätimiin tarvitsee tehdä muutoksia. Tätä hyödynnetään mm. maakaasun varajärjestelmissä. Propaanista maakaasulle muutettaessa, ainoat vaihtoehdot ovat suuttimet vaihtaminen ja paineen kasvattaminen, jolloin saadaan massaa enemmän. Näin ollen kg/h saadaan vastaamaan samaa energiamäärää. [1] 12 Toimittajaluettelo 12.1 LNG tankit Viafinn Oy Sahala Works Iin Konepaja Oy Caverion Oy Satatrio Ltd Oy Technip Offshore Finland Oy
Marko Sipola Reijo Rintala Pentti Aula Mauri Nurmenniemi Raimo Kivioja Seppo Virta
Tekniikantie 12 02150 Espoo PL 137, 78201 Varkaus, Kiertotie 21–23 Länsi-Iilaakso, Sahatie 4, 91100 Ii Teollisuustalotie 1, 79100 Leppävirta P.O.Box 17 26101 Rauma Reposaaren maantie 170, 28900 PORI
12.2 Höyrystimet Höyrystimien toimittajat tarkastellaan erikseen tapauskohtaisesti myöhemmin kapasiteettitarpeen mukaan. Skangass Oy myös vuokraa LNG tankkeja ja höyrystimiä. 12.3 Putkistot Satakunnasta löytyy seuraavat hyväksytyt teräksisten maakaasuputkien asennusliikkeet: Porin Teollisuusputki Oy Satalämpö Oy Viafin Process Piping Oy Lämpöpalvelu Vuoristo YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy
Harri Peltomaa Samppa Takala Janne Jauhola Jouni Vuoristo
Nyrhintie 19 Nyrhintie 14 Karjalankatu 20 Koivupuistontie 11
Pori Pori Pori Rauma
Satakunnasta löytyy seuraavat hyväksytyt muovisten maakaasuputkien asennusliikkeet: Porin Teollisuusputki Oy YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy
Nyrhintie 19 Hevoshaankatu 3
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) internetsivulta löytyvät kaikki hyväksytyt maakaasuputkien asennusliikkeet. 13 Lähdeluettelo 1. Suomen Kaasuyhdistys ry http://www.kaasuyhdistys.fi/sites/default/files/pdf/kasikirja/maakaasun_kasikirja.pdf 2. Gasum Oy
3. Euroopan unioni, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:FI:PDF 4. Euroopan unioni, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1272&from=FI 5. Ympäristöhallinto, http://www.ymparisto.fi/YVA 6. Aluehallintovirasto, https://www.avi.fi/web/avi/pohjois-suomi-toiminta-ja-tehtavatkysymyksia-ja-vastauksiaymparistoluvista?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=norm al&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=1 4251#.VAQUYqPyWkk 7. Teknologiateollisuus ry, 3.4.2014, Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana, Osaprojekti 2: Case Ympäristönsuojelulaki, päästöt ilmaan, veteen ja maaperään, lainsäädäntöjen päällekkäisyydet sekä lupaprosessit 8. Oikeusministeriö, Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 551/2009, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090551 9. Oikeusministeriö, Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 10. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, http://www2.seinajoki.fi/pelastuslaitos/palvelut/onnettomuuksien_ehkaisy__neuvontaa_ja_ohjeita/yritykset/atex.html 11. Työterveyslaitos, http://www.ttl.fi/fi/kemikaaliturvallisuus/atex/sivut/default.aspx 12. Gasum Oy, http://www.gasum.fi/globalassets/kayttoturvallisuustoiedotteet/maakaasu.pdf 13. Tukes, http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/ohjeet/maakaasustandardit.pdf 14. Jaskari Arto, 10.6, Tukes, Maakaasuun liittyvä lainsäädäntö, Kaasua Satakunnassa 15. Gasum Oy, Gasum http://europa.eu/business/eu-standards/index_fi.htm 16. Tukes, Tukes opas - Painelaitteet 17. SFS-EN 15001-1 Kaasuputkistot. Kaasun käyttöputkistot teollisuudessa käyttöpaineen ollessa yli 0,5 bar sekä teollisuudesssa ja muualla käyttöpaineen ollessa yli 5 bar. Osa 1: Yksityiskohtaiset toiminnalliset vaatimukset suunnittelulle, materiaaleille, rakentamiselle, tarkistuksille ja testauksille 18. Oikeusministeriö, Maakaasuasetus 551/2009, 599/2013 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090551 19. Kemikaalilaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599 20. Tukes, Kemikaalien täyttö- ja tyhjennyspaikkojen turvallisuus, http://www.tukes.fi/tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/kemikaaliesite.pdf
21. Tukes, Vaarallisten kemikaalien varastointi, http://www.tukes.fi/Tiedostot/kemikaalit_kaasu/Vaarallisten_kemikaalien_varastointi.pdf 22. Riskianalyysi http://www2.vtt.fi/proj/riskianalyysit/riskianalyysit_menetelmat.jsp
14 Liitteet Liite 1 Tehdas-alue, Harjavalta Liite 2 Energian jakautumiskaavio, Energy Balance Liite 3 Maakaasun käyttöturvallisuustiedote Liite 4 Yleispätevä ja yhteneväinen räjähdyssuojausasiakirjamalli, joka soveltuu eri toimialoille. Liite 5 Six Steps menetelmän vaiheen 2.e riskien arviointiin käytettävä ”työkalu” vaihe 2 Työlomake. Liite 6 Putkiston yksikköhinnat
Liite 3, [1]
Liite 3, [2]
Liite 3, [3]
Liite 3, [4]
Liite 3, [5]
Liite 3, [6]
Liite 3, [7]
Liite 3, [8]
AGA:n toimittaman LNG:n arvot: Component
Methane Ethane Propane Butane Nitrogen Carbon dioxide Oxygen Total sulphur Heat value GCV
mol-% mol-% mol-% mol-% mol-% mol-% mol-% mol-ppm kWh/kg
Value min. /max. min. 85 max. 9 max. 2 max. 1 max. 2 max. 2 max. 0,1 max. 20 14,5-16,0
Liite 3, [9]
Liite 4, [1]
http://www.ttl.fi/atex
Taulukko A.1 PALAVIEN NESTEIDEN JA KAASUJEN TUNNISTAMINEN, JOTKA VOIVAT AIHEUTTAA RÄJÄHDYSKELPOISIA ILMASEOKSIA KAUPPANIMI JA TUOTENUMERO
KÄYTTÖTARKOITUS JA -PAIKKA
NESTEEN TIHEYS
KIEHUMISLÄMPÖTILA
HÖYRYNPAINE HUONEENLÄMPÖTILASSA
HÖYRYN TIHEYS (NESTEET), KAASUN TIHEYS (KAASUT)
LEIMAHDUSLÄMPÖTILA
RÄJÄHDYSRYHMÄ JA SYTTYMISRYHMÄ
Liite 4, [2]
Taulukko A.2 PALAVIEN PÖLYJEN TUNNISTAMINEN, JOTKA VOIVAT AIHEUTTAA RÄJÄHDYSKELPOISIA ILMASEOKSIA NIMITYS, LÄHDE JA KOOSTUMUT
PÖLYN HIUKKASKOKO JA LEIJUVUUS
ALIN RÄJÄHDYSKELPOINEN PÖLYPITOISUUS
PÖLY-ILMA SEOLSEN MINIMISYTTYMISENERGIA
ITSESYTTYVYYS
PÖLYPILVEN JA KERROKSEN ITSESYTTYMISLÄMPÖTILA (arvio)
LAITTEEN SUURIN SALLITTU PINTALÄMPÖTILA
Liite 4, [3]
Taulukko B TOIMINNAN JA VAARATILANTEIDEN KUVAUS. - Tunnista tilanteet, joissa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen muodostuminen on mahdollista. Tunnista palava aine, paikka, työvaihe, päästölähde. ALUE, TILA TAI TOIMINTO, JOSSA ESIINTYY TAI VOI ESIINTYÄ RÄJÄHDYSKELPOISIA ILMASEOKSIA
RÄJÄHDYSKELPOISEN ILMASEOKSEN AIHEUTTAVA AINE
KUVAUS, MILLOIN JA MIKSI RÄJÄHDYSKELPOINEN ILMASEOS MUODOSTUU
SEURAUKSET, JOS RÄJÄHDYS TAPAHTUU
Liite 4, [4]
Taulukko C RÄJÄHDYSKELPOISTEN ILMASEOSTEN MUODOSTUMISEN ESTÄMINEN. - Miten vaarallisen räjähdyskelpoisen ilmaseoksen muodostuminen voidaan kokonaan estää? - Mikäli räjähdysvaarallisen ilmaseoksen muodostuminen saadaan näillä toimenpiteillä estettyä - > muita räjähdyssuojaustoimenpiteitä ei tarvita - Mikäli muodostumista ei voida estää-> tarvitaan lisää räjähdyssuojaustoimenpiteitä (tilaluokitus, laitevaatimukset, jne.) TOIMINTO, ALUE, TILA
TOIMENPITEET, JOILLA RÄJÄHDYSKELPOISEN ILMASEOKSEN MUODOSTUMINEN VOIDAAN KOKONAAN ESTETÄÄN TAI JOILLA SEN TODENNÄKÖISYYTTÄ JA LAAJUUTTA VOIDAAN PIENENTÄÄ
TOIMENPITEET JOTKA ON JO TOTEUTETTU TAI JOIDEN TOTEUTTAMINEN ALOITETAAN VÄLITTÖMÄSTI (JOIDEN PERUSTEELLA RÄJÄHDYSKELPOISEN ILMASEOKSEN TODENNÄKÖISYYTTÄ ARVIOIDAAN)
ONKO VAARALLISEN (> 10L) RÄJÄHDYSKELPOISEN ILMASEOKSEN ESIINTYMINEN TOIMENPITEILLÄ ESTETTY
Taulukko D RÄJÄHDYSVAARALLISET TILAT, TILALUOKITUS. TOIMINTO, ALUE, TILA
PALAVAN AINEEN PÄÄSTÖLÄHDE
Liite 4, [5]
Liite 4, [6]
Taulukko E.1 RÄJÄHDYSKELPOISTEN ILMASEOSTEN SYTTYMISEN ESTÄMINEN TILALUOKITELLUILLA ALUEILLA. AKTIVOITUVIEN/POTENTTIALLISTEN SYTTYMISLÄHTEIDEN, KIINTEIDEN LAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTI. Räjähdysvaarallisen tilan tilaluokitus määrää laiteluokkavaatimuksen (laitteen korkein sallittulämpötila ja ...).
Räjähdysvaarallisten ilmaseosten syttyminen joko saadaan luotettavasti estetyksi -> muita toimenpiteitä ei tarvita tai ei saada estetyksi-> Muita räjähdyssuojaustoimenpiteitä tarvitaan LAITE: Nimi, valmistaja ja teho
LAITTEEN JA SEN YMPÄRISTÖN VALLITSEVA TILALUOKKA (0,1,2,20, 21, 22)
LAITTEELTA VAADITTAVA ATEX-YLEISMERKINTÄ SEKÄ PÖLYJEN JA KAASUJEN LISÄMERKINNÄT
LAITTEEN ATEX-MERKINTÄ VALMISTAJAN / MAAHANTUOJAN ILMOITUS
HUOMAUTUS - LAITTEEN MAHDOLLISET SYTTYMISVAARAT - KÄYTTÖRAJOITUKSET - VAADITTAVA KÄYTTÖKOULUTUS - KUKA SAA KÄYTTÄÄ
Liite 4, [7]
Taulukko E.2 RÄJÄHDYSKELPOISTEN ILMASEOSTEN SYTTYMISEN ESTÄMINEN TILALUOKITELLUILLA ALUEILLA. AKTIVOITUVIEN/POTENTTIALLISTEN SYTTYMISLÄHTEIDEN, LIIKKUVIEN LAITTEIDEN (JATKOJOHTOJEN PISTORASIAT, KÄSIPORAKONEET, LIIKUTELTAVAT VALAISIMET, LÄMPÖPUHALTIMET YMS.) VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTI . Huom. Liikkuvia laitteita voidaan siirtää työpaikan sisällä eri paikkoihin, joissa vallitsee eri tilaluokitukset, mitkä määrävät laitevaatimukset. LAITE: Nimi, valmistaja ja teho
LAITTEELLE SALLITTU / LAITTEEN YMPÄRILLEEN LUOMA TILALUOKKA TILALUOKKA (0,1,2,20, 21, 22)
Liite 4, [8]
Laitetyyppi: Mallinimi, Valmistaja: Valmistajan nimi Tuotteen tarkoitettu käyttö: Suunniteltu ja rakennettu eteenikaasun paineen korottamiseen. Laite rakennettu valmistamisajankohdan, vuoden 1975, sääntöjen ja määräysten mukaiseksi. Tuotteen kuvaus: Laite on luistiohjattu mäntäkompressori, joka saa kytkimen välityksellä käyttövoimansa sähkömoottorilta. Siinä on kaksi sylinteriryhmää, jotka sijaitsevat kampiakselin vastakkaisilla puolilla 180° kulmassa toisiinsa nähden. Sylinteriryhmään kuuluu kaksi rinnakkain olevaa sylinteriparia. Kaasu tulee noin 20 MPa paineisena, josta paine nousee jopa 200 Mpa:iin kompressorissa. Kompressorissa ei ole itsessään paineen säätöä, vaan paineen säätö tapahtuu säätämällä reaktorin läpivirtausta. Onko laitteen käyttö valmistajan antamien ohjeiden/rajoitusten mukaista: Laitteen käyttö vastaa tarkoitettua käyttöä. Huollot tapahtuvat huoltoohjelman XXX mukaan. Arviointipäivämäärä: dd.mm.yyyy, Arvioinnin tekijä: Ammatti ja etunimi sukunimi Mahdollinen syttymislähde Normaali-toiminta (oltava vaaratonta tilaluokissa 2 ja 22)
Ennakoitavissa oleva virhetoiminto
Harvinainen virhetoiminto
(oltava vaaratonta tilaluokissa 1 ja 21)
(oltava vaaratonta tilaluokissa 0 ja 20)
Aiemmat toimenpiteet Suojauksen riittävyys ja mahdolliset syttymislähteen aktiiviseksi tulemisen uudet suojaustoimenpiteet estämiseksi
Liite 4, [9]
Taulukko F.1 TEKNISET JA HALLINNOLLISET RÄJÄHDYSSUOJAUSTOIMENPITEET MAHDOLLISEN RÄJÄHDYKSEN VAHINGOLLISTEN SEURAUSTEN RAJOITTAMISEKSI - Työn järjestelyihin liittyvät toimenpiteet - Työntekijöiden opetus ja ohjaus - Vaarallisia töitä koskevat kirjalliset luvat ja työohjeet - Rakennuksen määrättyjen seinien vahvistaminen RÄJÄHDYSVAARAN KUVAUS
RÄJÄHDYSSUOJAUSTOIMENPITEET
TOIMENPIDE TOTEUTETTU
TOIMENPIDE TOTEUTETAAN (AIKATAULU)
Liite 4, [10]
Taulukko F.2 TEKNISET JA HALLINNOLLISET RÄJÄHDYSSUOJAUSTOIMENPITEET MAHDOLLISEN RÄJÄHDYKSEN ESTÄMISEKSI - Työn järjestelyihin liittyvät toimenpiteet - Työntekijöiden opetus ja ohjaus - Kirjalliset ohjeet ja vaarallisia töitä koskevat luvat (ohjeet pidettävä kaikkien saatavilla, esim. kahvihuoneessa) - Toiminnanharjoittaja vastaa turvallisuusjohtamisesta ja voi käyttää halutessaan sisäisiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita ohje istusten tekemisessä RÄJÄHDYSVAARAN KUVAUS
TOIMENPIDE TOTEUTETAAN PV MENNESSÄ
Liite 4, [11]
Taulukko G YRITYKSEN NIMI: OSOITE: PUHELIN: www KOTISIVU: PÄIVITYKSEN KOHDE (TAULUKKO A.1- G)
TOIMINNANHARJOITTAJAN NIMI: RÄJÄHDYSSUOJAUSTOIMENPITEISTÄ VASTAA:
RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN PÄIVITYS JA VASTUUHENKILÖ
Six Steps Method
Liite 5, [1]
Projekti No.
Pvm: Rev:
Vaihe 2 Työlomake
Piirustuksen tai alueen nimi:
Kokous no:
Sachtleben: Laatija: Kokous pvm: Vaarallinen tapahtuma tai tilanne ULKOINEN TULIPALO LAITTEIDEN SISÄINEN TULIPALO TAI RÄJÄHDYS LAITTEIDEN SISÄINEN TULIPALO TAI RÄJÄHDYS LAITTEIDEN SISÄINEN TULIPALO TAI RÄJÄHDYS LAITTEIDEN SISÄINEN TULIPALO TAI RÄJÄHDYS
RÄJÄHDYS SULJETUSSA TILASSA RÄJÄHDYS AVOIMESSA TILASSA
Syy tai aiheuttaja
Seuraukset Välitön/pahin mahd.
Miten ehkäistään tai korjataan
Miten varaudutaan vaaratilanteeseen
Tehtävä nro
Liite 5, [2]
Sachtleben: Laatija: Kokous pvm: Vaarallinen tapahtuma tai tilanne LYHYTAIKAINEN ALTISTUMINE N PITKÄAIKAINEN ALTISTUMINE N YMPÄRISTÖVAHINKO VOIMAKAS ENERGIAN VAPAUTUMINEN MELU ULKONÄKÖ VAKAVA TALOUDELLINE N SEURAAMUS LIIKKUVAT KOHTEET
Liite 6, [1]
Liite 6, [2]
Liite 6, [3]
Liite 6, [4]
Liite 6, [5]
Liite 6, [6]
LNG:hen siirtyvän teollisen toimijan investoinnit: Case 2, toimitus nesteenä
LNG Satakunta projekti on Satakunnan ELY- keskuksen rahoittama yritysten toimintaympäristön kehittämisen hanke, jonka päätavoite oli edesaut...