Source: http://docplayer.fi/1714124-Hoito-ohje-dhp-s-vugfa120.html
Timestamp: 2016-10-26 23:36:37+00:00
Document Index: 23461144

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Hoito-ohje DHP-S VUGFA120
Download "Hoito-ohje DHP-S VUGFA120"
1 Hoito-ohje DHP-S VUGFA1202 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Copyright Danfoss A/S. Alkuperäinen käyttöohje on ruotsinkielinen. Muut kieliversiot ovat käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta. (direktiivi 2006/42/EY)3 Sisällys 1 Tärkeää Turvaohjeet Suojaus Tietoa lämpöpumpusta Tuotteen kuvaus Lämpöpumpun toimintaperiaate Lämminvesivaraaja (lisävaruste) Huoneanturi (lisävaruste) Käyttöohjeet Ohjauspaneeli Lämmönkeruupiirin paineen tarkastus Lämmitysjärjestelmän vesimäärän tarkastus Varoventtiilin tarkastus Vuodon ilmetessä Valikkotiedot INFORMAATIO-valikko Vianetsintä Hälytys Termit ja lyhenteet Yhteystiedot VUGFA120 14 5 1 Tärkeää Huom! Ellei laitteisto ole käytössä talviaikaan, lämmitysjärjestelmästä pitää tyhjentää vesi jäätymisvaurioiden välttämiseksi. Laitteisto on käytännöllisesti katsoen huoltovapaa, mutta tietty valvonta on tarpeen. Ennen kuin teet muutoksia ohjausyksikön asetuksiin, ota selvää, mitä nämä muutokset merkitsevät. Jos laitteisto kaipaa huoltoa, ota yhteyttä laitteiston asentajaan. Varo! Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Huom! Huolehdi siitä, etteivät lapset leiki laitteella. 1.1 Turvaohjeet Asennus ja hoito VAARA! Vain valtuutettu asentaja saa asentaa lämpöpumpun, ottaa sen käyttöön ja tehdä sen huolto- ja korjaustyöt. VAARA! Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä muutoksia sähköasennuksiin. Hoito-ohje VUGFA120 36 VAARA! HENGENVAARA! Vain valtuutettu kylmälaiteasentaja saa tehdä kylmäainepiirin töitä Järjestelmän muutokset Vain valtuutettu asentaja saa tehdä muutoksia seuraaviin komponentteihin: Lämpöpumppuyksikkö Kylmäaine-, lämmönkeruu-, vesi- ja sähköjohdot Varoventtiili On kiellettyä tehdä rakennusteknisiä asennuksia, jotka voivat vaikuttaa lämpöpumpun käyttöturvallisuuteen Varoventtiili Seuraavat turvallisuusohjeet koskevat käyttövesipiirin varoventtiiliä ja siihen kuuluvaa ylivuotoputkea: Yhteyttä varoventtiilin ylivuotoputkeen ei saa sulkea. Vesi laajenee lämmetessään, ja sen johdosta hieman vettä pääsee poistumaan järjestelmästä ylivuotoputken kautta. Ylivuotoputkesta tuleva vesi voi olla kuumaa! Johda se sen vuoksi lattiakaivoon tai paikkaan, jossa se ei aiheuta palovammojen vaaraa. 1.2 Suojaus Korroosiosuoja Korroosiovaurioiden vaaran johdosta lämpöpumpun läheisyydessä tulee välttää käyttämästä erilaisia sumutteita. Näitä ovat ensisijassa: Liuottimet Klooripitoiset puhdistusaineet Maalit Liimat 4 Hoito-ohje VUGFA1207 2 Tietoa lämpöpumpusta 2.1 Tuotteen kuvaus Lämpöpumppu on lämmitysveden ja lämpimän käyttöveden tuotantoon tarkoitettu lämmityslaitteisto järjestelmiin, joissa on ulkoinen lämminvesivaraaja. Siinä on pelkästään lämpöpumppuihin kehitetty kompressori. Lämpöpumppu on varustettu ohjauslaitteistolla, jota ohjataan graafisen näytön avulla. Ohjauslaitteistossa on valmius valvontaan internetin kautta. Lämpö siirretään taloon vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä. Lämpöpumppu tuottaa mahdollisimman suuren osan lämmitystarpeesta, ja lisälämmönlähde kytkeytyy vain tarvittaessa. Lisälämmönlähde on lisävaruste. Lämpöpumpun lämmityslaitteisto koostuu kahdesta perusyksiköstä: Lämpöpumppuyksikkö Ohjausjärjestelmä Lämpöpumppuyksikkö koostuu seuraavista yksiköistä: Scroll-kompressori Ruostumaton lämmönvaihdin: lauhdutin, höyrystin ja kuumakaasuvaihdin Keruu- ja lämmitysjärjestelmän kiertovesipumput Ohjausjärjestelmä ohjaa lämmityslaitteistoon kuuluvia komponentteja (kompressori, kiertovesipumput ja vaihtoventtiili) ja huolehtii lämpöpumpun käynnistyksestä ja pysäytyksestä sekä siitä, lämmittääkö se taloa vai käyttövettä. Jos lisälämmönlähde (lisävaruste) on asennettu, ohjausjärjestelmä ohjaa myös sitä. Ohjauslaitteisto koostuu seuraavista yksiköistä: Ohjausyksikkö ja käyttöpaneeli graafisella näytöllä Lämpötila-anturit (ulkoilma, menolämpötila, paluulämpötila ja käyttövesi) Huoneanturi (lisävaruste) 2.2 Lämpöpumpun toimintaperiaate Lämpöpumppu ottaa talteen luonnollisessa lämmönlähteessä olevaa energiaa. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että se kerää lämmönlähteestä energiaa lämmön muodossa. Hoito-ohje VUGFA120 58 Lämpöpumppu on sen vuoksi erittäin ympäristöystävällinen ja taloudellinen tapa lämmittää taloa Kuva 1. Lämpöpumpun toimintaperiaate Lämpöpumpussa on neljä erillistä nestepiiriä Lämmönkeruupiiri (1) - on nesteellä (lämmönkeruuliuos) täytetty letku, joka upotetaan järveen, kaivetaan maahan tai lasketaan kallioperään. Lämmönkeruuliuos kerää energiaa lämmönlähteestä siten, että putkessa olevan liuoksen lämpötila nousee muutaman asteen. Kylmäainepiiri (7) - on lämpöpumpun piiri, joka höyrystyksen, kokoonpuristuksen ja lauhdutuksen avulla ottaa energiaa lämmönkeruupiiristä ja luovuttaa sen lämmitysvesipiiriin. Kylmäaine ei sisällä klooria. 6 Hoito-ohje VUGFA1209 Lämmitysvesipiiri (8) - on täytetty vedellä, joka siirtää lämmön (energian) lämmitysjärjestelmään ja lämminvesivaraajaan. Kuumakaasupiiri on korkealämpötilapiiri käyttövesipiirin varaajalle. Jos lämpöpumppua ei ole liitetty varaajaan, kuumakaasupiiriä ei tarvitse kytkeä. 1. Kylmäainepiiri (1) höyrystää kylmäaineen höyrystimessä (2) järvestä, maasta tai kalliosta kerätyllä lämpöenergialla. Kylmäaine muuttuu höyryksi. 2. Kylmäaine kulkee kompressorin (3) läpi, jossa sen lämpötila ja paine nousevat. 3. Kylmäaine jatkaa sitten kuumakaasuvaihtimeen (4). Siinä pieni osa energiasta voidaan käyttää esim. käyttöveden lämpötilan nostamiseen. 4. Lämmitysvesipiiri (kuumakaasupiiri) tiivistää kylmäaineen nestemuotoon lauhduttimessa (5), jossa kylmäaine luovuttaa lämpöä taloon ja käyttöveteen. 5. Kylmäaine johdetaan sen jälkeen paisuntaventtiilin (6) läpi, jossa paine ja lämpötila laskevat ja kylmäaine muuttuu nesteestä nesteeksi ja kaasuksi. Sen jälkeen prosessi alkaa uudelleen alusta. 2.3 Lämminvesivaraaja (lisävaruste) Lämpöpumppu voi myös tuottaa käyttövettä ulkoisiin lämminvesivaraajiin. Lämminvesivaraajan veden lämpötilaa ohjataan säätöpressostaatilla, jonka arvoa ei voi muuttaa. Käyttöveden tuotanto lopetetaan, kun säätöpressostaatti on saavuttanut suurimman työpaineen. 2.4 Huoneanturi (lisävaruste) Lämpöpumppu voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla huoneanturilla. Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Kytkentä on selostettu sähköohjeessa. Hoito-ohje VUGFA120 710 3 Käyttöohjeet 3.1 Ohjauspaneeli Toiminnan kuvaus Lämpöpumpussa on sisäänrakennettu ohjausjärjestelmä, joka laskee automaattisesti talon lämmöntarpeen ja huolehtii siitä, että oikea määrä lämpöä tuotetaan ja luovutetaan oikeaan aikaan. On olemassa useita arvoja (parametreja), jotka pitää ottaa huomioon lämmöntarvetta laskettaessa. Asennuksen ja huollon yhteydessä säätöpaneelin avulla asetetaan ja muutetaan niitä arvoja, jotka pitää sovittaa talon tarpeiden mukaan. Säätöpaneeli koostuu näytöstä, näppäimistöstä ja merkkivalosta. Ohjausjärjestelmässä on selkeä valikkojärjestelmä, jonka avulla siirryt haluttuihin asetuk- 8 Hoito-ohje VUGFA12011 siin ja arvoihin. Käytön aikana näytössä näkyy asetettu HUONE-arvo, toimintatila ja lämpöpumpun tila. 20 C ROOM NO HEAT DEMAND OPERAT. AUTO Kuva 2. Näyttö, näppäimistö ja merkkivalo. Sijainti (20 C) Kuvaus 1 Näytön tekstit ja symbolit ovat vain esimerkkejä. Tietyt symbolit eivät voi näkyä samanaikaisesti. 2 Näppäimistö: + Plusmerkki siirtää ylöspäin valikoissa ja suurentaa arvoa. - Miinusmerkki siirtää alaspäin valikoissa ja pienentää arvoa. > Nuoli oikealle valitsee arvon tai avaa valikon. < Nuoli vasemmalle keskeyttää valinnan tai poistaa valikosta. 3 Merkkivalo Ohjausjärjestelmää ohjataan helppokäyttöisellä valikkojärjestelmällä, joka näytetään näytössä. Näppäimistön neljää nuolipainiketta käytetään valikoissa liikkumiseen sekä asetettujen arvojen suurentamiseen ja pienentämiseen. INFORMAATIO-valikkoa käytetään seuraavien säätämiseen (katso myös INFORMATION meny): Käyttö Hoito-ohje VUGFA120 912 Lämpökäyrät Lämpötilat Käyttöaika Valikkojärjestelmän kieli INFORMAATIO-valikko avautuu, kun painat oikeaa tai vasenta nuolipainiketta. Säätöpaneelin alareunassa olevalla merkkivalolla on kolme tilaa: Sammunut, lämpöpumppu ei saa jännitteensyöttöä. Palaa jatkuvasti, lämpöpumppu saa jännitteen ja on valmis tuottamaan lämmitys- tai käyttövettä. Vilkkuu, hälytys on aktiivinen Näyttö Näytössä nähdään tietoa lämpöpumpun toiminnasta, tilasta ja mahdollisista hälytyksistä, jotka annetaan tekstimuodossa. Käyttötila ja tila näytetään myös symboleina näytön alaosassa, jossa näkyvät lämpöpumpun aktiiviset prosessit. Huom! Näytön kieli vaihdetaan seuraavasti: nuoli oikealle, nuoli alas alimpaan valikkoon, nuoli oikealle, kielien selaus (+)- ja (-)- painikkeilla. Valitse sitten kieli oikealla nuolipainikkeella. 10 Hoito-ohje VUGFA12013 Käyttötilat Taulukko 1. Käyttötila (POIS) Näyttää lämpöpumpun asetetun käyttötilan. Merkitys Laitteisto on kokonaan pois päältä. Tätä tilaa käytetään myös tiettyjen hälytysten kuittaukseen. Varo! Jos käyttötilaa OFF käytetään pitkähköjä aikoja talviaikaan, lämmitysjärjestelmästä pitää tyhjentää vesi jäätymisvaurioiden välttämiseksi. AUTO LÄMPÖPUMPPU LISÄLÄMPÖ KÄYTTÖVESI Ohjausyksikkö säätelee automaattisesti lämpöpumppua ja lisälämpöä. Ohjausyksikkö sallii vain lämpöpumppuyksikön (kompressorin) toiminnan. Tässä käyttötilassa ei suoriteta käyttöveden ylikuumennusta (legionellatoiminto), koska lisälämpö ei ole sallittu. Ohjausyksikkö sallii vain lisälämmön käytön. Tässä tilassa lämpöpumppu lämmittää vain käyttövettä, lämmitysjärjestelmään ei mene energiaa Symbolit Taulukko 2. Symboli LP Symbolit, jotka näkyvät näytössä. Merkitys Osoittaa, että kompressori on käynnissä. 1 SAL- AMA Osoittaa, että lisälämmönlähde on käynnissä. Numero ilmaisee aktivoidun lisälämpöportaan. TALO Osoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämpöä lämmitysjärjestelmään. Hoito-ohje VUGFA120 1114 Symboli HANA Merkitys F Osoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämpöä lämminvesivaraajaan. VIR- TAUS- VAHTI KELLO F osoittaa, että virtausvahti on asennettu. Ilmaisee, että tariffiohjaus (huonelämpötilan lasku) on aktiivinen. SÄI- LIÖ NELIÖ Näyttää käyttöveden tason lämminvesivaraajassa. Kun lämpöpumppu tuottaa käyttövettä lämminvesivaraajaan, tämä ilmaistaan vilkkuvalla säiliösymbolilla. Salama symbolin vieressä ilmaisee ylikuumennuksen (legionellatoiminto). Ilmaisee että käyttöpressostaatti on lauennut tai että paineputken lämpötila on saavuttanut maksimiarvon Käyttötiedot Taulukko 3. Näyttää tietoa lämpöpumpusta. Viesti Merkitys HUONE Näyttää asetetun HUONE-arvon. Vakioarvo: 20. KÄYNNISTYS EVU POIS EI LÄMMÖNTAR- VETTA KÄYNNISTYS --XX Jos huoneanturi on asennettu, näytetään todellinen lämpötila ja haluttu sisälämpötila suluissa. Osoittaa lämmöntuotannon tarpeen ja että lämpöpumppu käynnistyy. Osoittaa, että EVU-lisätoiminto on aktiivinen. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumpun käyttö estetty niin kauan kuin EVU on aktiivinen. Osoittaa, ettei lämmöntuotantotarvetta ole. Osoittaa lämmöntuotannon tarpeen ja että tuotanto käynnistyy XX minuutin kuluttua. 12 Hoito-ohje VUGFA12015 Viesti L-PUMPPU + LISÄ- LÄMPÖ LISÄLÄMPÖ Merkitys Osoittaa, että lämmöntuotanto kompressorilla ja lisälämmönlähteellä on aktiivinen. Osoittaa lisälämmöntarpeen. 3.2 Lämmönkeruupiirin paineen tarkastus Lämmönkeruupiirin pitää olla täytetty oikealla määrällä lämmönkeruuliuosta; muuten laitteisto voi vaurioitua. Varmista, että järjestelmässä on vaadittu paine. Se ei kuitenkaan saa olla yli 3 baarin maksimipaineen. Lämmönkeruuliuoksen täyttö on selostettu asennusohjeessa. Merkkien selitykset 1 Käytetään täyttöön 2 Liitetään lämmönkeruupiiriin 1 2 Kuva 3. Lämmönkeruunesteen täyttö Hoito-ohje VUGFA120 1316 3.3 Lämmitysjärjestelmän vesimäärän tarkastus Laitteiston järjestelmäpaine pitää tarkastaa kerran kuukaudessa. Varmista, että järjestelmässä on vaadittu paine. Se ei kuitenkaan saa olla yli 3 baarin maksimipaineen. Lämmitysjärjestelmän täyttöön voi käyttää vesijohtovettä. Joissakin poikkeustapauksissa veden laatu voi olla sellainen (erittäin syövyttävä tai kalkkipitoinen vesi), että se ei sovellu lämmitysjärjestelmän täyttöön. Jos olet epävarma, ota yhteyttä asentajaan. Älä käytä lisäaineita lämmitysjärjestelmän veden käsittelyyn! 3.4 Varoventtiilin tarkastus Lämpöpumpun kaksi varoventtiiliä tulee tarkastaa vähintään neljä kertaa vuodessa, jotta estettäisiin kalkkikerrostumien aiheuttama mekanismin tukkeutuminen. Lämminvesivaraajan varoventtiili suojaa ylipaineelta suljetussa varaajassa. Se on asennettu kylmävesituloon poistoaukko alaspäin. Ellei lämminvesivaraajan varoventtiiliä tarkasteta säännöllisesti, lämminvesivaraaja voi vahingoittua. On normaalia, että varoventtiili päästää ulos pieniä vesimääriä lämminvesivaraajaa täytettäessä, erityisesti sen jälkeen, kun on käytetty suuria määriä lämmintä käyttövettä. Molemmat varoventtiilit tarkastetaan kiertämällä hattua neljänneskierros myötäpäivään, niin että venttiili päästää hieman vettä ulos ylivuotoputken kautta. Ellei jompikumpi venttiili toimi, se pitää vaihtaa. Ota yhteyttä asentajaan. Varoventtiilien avautumispainetta ei voi säätää. 3.5 Vuodon ilmetessä Jos käyttövesijohdoissa ilmenee vuoto laitteiston ja hanojen välillä, sulje välittömästi kylmävesisyötön sulkuventtiili. Ota sitten yhteyttä asentajaan, katso Yhteystiedot, Sivu 27. Jos kylmäainepiirissä ilmenee vuoto, pysäytä lämpöpumppu ja ota välittömästi yhteyttä asentajaan, katso Yhteystiedot, Sivu Hoito-ohje VUGFA12017 4 Valikkotiedot 4.1 INFORMAATIO-valikko Valikko avataan painamalla oikeaa tai vasenta painiketta. Valikossa löytyvät myös historia- ja käyttöaikatiedot. Kursiivilla merkityt valikot ovat käytössä vain, jos laajennuskortti (lisävaruste) on asennettu. Taulukko 4. Käytetään lämpöpumpun käyttötilan muuttamiseen ja lämpökäyrän säätämiseen. Valikk o INFORMAATIO Alivalikko Alivalikko Alivalikko KÄYTTÖ LÄMPÖKÄYRÄ Ø AUTO LÄMPÖPUMPPU LISÄLÄMPÖ (pitää aktivoida) KÄYTTÖVESI (pitää aktivoida) MANUAALINEN TESTI PERUUTA Ø KÄYRÄ MIN MAKS KÄYRÄ 5 KÄYRÄ 0 KÄYRÄ -5 LÄMMITYS POIS ALENTAMINEN SÄILIÖLÄMP (jos puskurisäiliö on aktivoitu) YLITÄYTTÖ (jos puskurisäiliö on aktivoitu) HUONEKERROIN (jos huoneanturi on asennettu) ALLAS (laajennuskortti) ALLASHYSTEREESI (laajennuskortti) Hoito-ohje VUGFA120 1518 Valikk o Alivalikko Alivalikko Alivalikko LÄMPÖKÄYRÄ 2 (jos shunttiryhmä on aktivoitu) LÄMPÖTILA KÄYTTÖAIKA KÄYRÄ MIN MAKS ULKO HUONE (jos huoneanturi on asennettu) MENOJOHTO (jos puskurisäiliö on aktivoitu) MENOJOHTO PALUUJOHTO PUSKURISÄILIÖ (pitää aktivoida) KÄYTTÖVESI (pitää aktivoida) INTEGRAALI KERUUL. PALUU KERUUL. MENO ALLAS (laajennuskortti) JÄÄHDYTYS SHUNTTIRYHMÄ (pitää aktivoida) LÄMM.PIIRI 2 VIRTA (laajennuskortti) LÄMPÖPUMPPU LISÄLÄMPÖ 1 LISÄLÄMPÖ 2 LISÄLÄMPÖ 3 KÄYTTÖVESI (pitää aktivoida) JÄÄHDYTYS AKT. JÄÄHD 16 Hoito-ohje VUGFA12019 Valikk o Alivalikko Alivalikko Alivalikko KIELI SVENSKA ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO NORSK DANSK SUOMI EESTI POLSKI ČEŠTINA Alavalikko KÄYTTÖ Taulukko 5. Käytetään käyttötilan valintaan. AUTO (OFF) Merkitys Laitteisto on kokonaan pois päältä. Tätä tilaa käytetään myös tiettyjen hälytysten kuittaukseen. PERUUTA = lähtötilanne, ei muutoksia. Valitse käyttötila OFF siirtymällä yhden askeleen alaspäin painamalla kerran miinuspainiketta ja paina sitten kerran oikeaa nuolipainiketta. Automaattinen käyttö lämpöpumppu ja lisälämpö sallittuna. Jos lisälämpöportaiden lukumääräksi on asetettu nolla (HUOLTO - LISÄLÄMPÖ - MAKS. PORTAAT), voidaan käyttötilaksi valita vain AUTO tai POIS. Valikkokohta Tehdasasetus - - Hoito-ohje VUGFA120 1720 LÄMPÖ- PUMPPU Merkitys Käyttö pelkkä lämpöpumppu sallittuna. Huom! Käyttöveden ylikuumennusta (legionellatoiminto) ei tapahdu pelkässä lämpöpumppukäytössä. Valikkokohta Tehdasasetus - LISÄLÄMPÖ Käyttö pelkkä lisälämpö sallittuna. - KÄYTTÖVESI MAN. TESTI Lämpöpumppukäyttö käyttöveden tuotantoon ja lisälämpökäyttö ylikuumennukseen (legionellatoiminto). Näytetään vain, jos MAN. TESTI arvoksi on asetettu 2 HUOLTO-valikossa. Komponentteja ohjaavat lähdöt aktivoidaan manuaalisesti Alavalikko LÄMPÖKÄYRÄ Taulukko 6. Käytetään lämpökäyrän asetusten muuttamiseen. KÄYRÄ MIN Merkitys Laskettu menolämpötila ulkolämpötilassa 0 C. Näytetään graafisena käyränä. Käyrä rajoittuu asetettuihin MIN ja MAKS-arvoihin. Pienin sallittu menolämpötila, ellei lämmityksen poiskytkentäarvoa ole saavutettu ja lämpöpumppu on pysäytetty. Valikkokohta Tehdasasetus 40 C (lattialämmitysjärjestelmissä 30 C) (väli: 22 C / 56 C) 10 C (väli: 10 C / 50 C) 18 Hoito-ohje VUGFA12021 Merkitys Valikkokohta Tehdasasetus MAKS Suurin laskettu menolämpötilan asetusarvo. 55 C (lattialämmitysjärjestelmissä 45 ) (väli: 40 C / 85 C) KÄYRÄ +5 KÄYRÄ 0 KÄYRÄ -5 LÄMMITYS POIS ALENTAMI- NEN SÄILIÖN LÄMP YLITÄYTTÖ Paikallinen KÄYRÄn nosto tai lasku ulkolämpötilassa +5. Näytetään KÄYRÄn graafisessa esityksessä. Paikallinen KÄYRÄn nosto tai lasku ulkolämpötilassa 0. Näytetään KÄYRÄn graafisessa esityksessä. Paikallinen KÄYRÄn nosto tai lasku ulkolämpötilassa -5. Näytetään KÄYRÄn graafisessa esityksessä. Korkein ulkolämpötila, jossa lämmöntuotanto on sallittu. Jos lämmityksen poiskytkentä on aktivoitu, ulkolämpötilan pitää laskea 3 C asetetun lämpötilan alapuolelle, ennen kuin lämmitys käynnistetään. Näytetään vain, jos tariffiohjaustoiminto on aktivoitu. Asetetun huonelämpötilan alentaminen. Aktiivinen, kun EVU-tulo on sillattu 10 kω vastuksella. Näkyy, jos puskurisäiliö on aktivoitu. Lämmittää puskurisäiliötä asetettuun lämpötilaan. AUTOasetus lämmittää säiliön menolämpötilan asetusarvoon. Näkyy, jos puskurisäiliö on aktivoitu ja SÄILIÖN LÄMP -asetuksena on AUTO. Lämmittää puskurisäiliötä menolämpötilan asetusarvoon + YLI- TÄYTTÖ-arvo. 0 (väli: -5 C / 5 C) 0 (väli: -5 C / 5 C) 0 (väli: -5 C / 5 C) 17 (väli: 0 / 40 ) 2 C (väli: 1 / 10 ) AUTO (väli: 30 C / 55 C) 0 C (väli: 0 C / 5 C) Hoito-ohje VUGFA120 1922 HUONEKER- ROIN ALLAS (laajennuskortti) Näytetään vain, jos ALLAS on valittu. Allasveden lämpötilaa ohjataan erillisellä anturilla, joka ei ole riippuvainen lämmitys- ja käyttöveden tuotannosta. ALLASHYSTER- EESI (laajennuskortti) Merkitys Näytetään vain, jos huonelämpötilan anturi on asennettu. Määrittää miten suuri vaikutus huonelämpötilalla on menolämpötilaa laskettaessa. Lattialämmitysjärjestelmissä HUONEKERROIN-arvoksi tulisi asettaa 1, 2 tai 3. Patterilämmitysjärjestelmissä HUONEKERROIN-arvoksi tulisi asettaa 2, 3 tai 4. Näytetään vain, jos ALLAS on valittu. Halutun lämmitysarvon (säädettävä) ja allasanturilta saadun todellisen lämpötilan välinen ero. Allashystereesi ei vaikuta integraaliarvoon. Valikkokohta Tehdasasetus 2 (väli: 0 / 4) (0 = ei vaikutusta, 4 = erittäin suuri vaikutus) 20 C (väli: 5 C / 40 C) 2 (väli: 1 C / 10 C) Alavalikko LÄMPÖKÄYRÄ 2 Valikko näkyy vain, jos shunttiryhmäanturi on kytketty ja aktivoitu valikossa HUOLTO -> ASENNUS -> JÄRJESTELMÄ -> SHUNTTIRYHMÄ. Taulukko 7. Käytetään lämpökäyrän 2 asetusten muuttamiseen. Valikkokohta KÄYRÄ MIN Merkitys Laskettu shunttiryhmän lämpötila ulkolämpötilassa 0 C. Näytetään graafisena käyränä. Käyrä rajoittuu asetettuihin MIN ja MAKSarvoihin. Alin sallittu shunttiryhmän lämpötila, ellei lämmityksen poiskytkentäarvoa ole saavutettu. Tehdasasetus 40 (väli: 22 / 56 ) 10 (väli: 10 /50 ) MAKS Suurin sallittu shunttiryhmän lämpötila. 55 (väli: 15 C / 70 C) 20 Hoito-ohje VUGFA12023 4.1.4 Alavalikko LÄMPÖTILA Kaikkien arvojen historiaa voi tarkastella painamalla oikeaa nuolipainiketta. Käyrä näyttää asetetun aikavälin 60 viimeistä mittauspistettä (HUOLTO -> ASENNUS -> KIRJAUSAIKA). Hälytyksen yhteydessä historian rekisteröinti lopetetaan, kunnes hälytys nollataan asettamalla käyttötilaksi POIS. Taulukko 8. arvot. Näyttää nykyiset lämpötilat, historian ja asetetut/lasketut Merkitys ULKO Näyttää nykyisen ulkolämpötilan. - HUONE Näyttää nykyisen asetetun lämpötilan. - Tehdasasetus MENO- JOHTO Näyttää menolämpötilan puskurisäiliöjärjestelmään. MENO- JOHTO PALUU- JOHTO PUSKURI- SÄILIÖ KÄYTTÖVESI Näyttää nykyisen menolämpötilan. Suluissa näkyy laskettu menolämpötila lämmitysjärjestelmään. Kun käyttövettä tuotetaan käyttötilassa LISÄ- LÄMPÖ, suluissa näkyy KÄYTTÖVESI POIS arvo korotettuna 10 asteella. Näyttää nykyisen paluulämpötilan. Suluissa näkyy pysäytysarvo MAKS. PALUULÄMP. Näyttää puskurisäiliön lämpötila, jos se on aktivoitu. - Näyttää käyttöveden nykyisen lämpötilan, jos se on aktivoitu. INTEGRAALI Näyttää integraalin nykyisen lasketun arvon. - KERUUL. PALUU KERUUL. MENO ALLAS (laajennuskortti) JÄÄHDYTYS Näyttää lämmönkeruujärjestelmän nykyisen paluulämpötilan. Näyttää lämmönkeruujärjestelmän nykyisen menolämpötilan. Näytetään vain, jos ALLAS on valittu. Näyttää nykyisen allaslämpötilan. Suluissa näkyy asetettu allaslämpötila. Näyttää lämpötilan. Valikkokohta Hoito-ohje VUGFA120 2124 Tehdasasetus SHUNTTIR- YHMÄ LÄMM.PIIRI 2 VIRTA (laajennuskortti) Merkitys Näytetään vain, jos SHUNTTIRYHMÄ on valittu. Näyttää nykyisen menolämpötilan. Suluissa näkyy laskettu menolämpötila shunttiryhmään. Näyttää toisen lämmityspiirin lämpötilan, jos sellainen on asennettu puskurisäiliöjärjestelmään. Näytetään vain, jos VIRRANRAJOITIN on valittu. Näyttää nykyisen virrankulutuksen. Suluissa näkyy MAKS VIRTA -asetusarvo. Valikkokohta Alavalikko KÄYTTÖAIKA Taulukko 9. Näyttää kunkin komponentin käyttöajat. Käyttöajat ilmoitetaan tunteina. Tehdasasetus LÄMPÖ- PUMPPU LISÄLÄMPÖ 1 LISÄLÄMPÖ 2 LISÄLÄMPÖ 3 Kompressorin käyttöaika lämmitys- ja käyttövesituotannossa. KÄYTTÖ- VESI JÄÄHDYTYS AKT. JÄÄHD Merkitys Käyttöaika, lisälämpöporras 1. - Käyttöaika, lisälämpöporras 2. Käyttöaika, lisälämpöporras 3. Käyttöveden tuotantoaika kompressorilla. - Käyttöaika, jäähdytys. Käyttöaika, aktiivinen jäähdytys. Valikkokohta - 22 Hoito-ohje VUGFA12025 4.1.6 Alivalikko KIELI Taulukko 10. Valikkojärjestelmän kielen valinta. Valikkokohta SVENSKA ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO NORSK DANSK SUOMI EESTI POLSKI ČEŠTINA Hoito-ohje VUGFA120 2326 5 Vianetsintä 5.1 Hälytys Hälytys ilmaistaan näytössä näkyvällä tekstillä HÄLYTYS ja hälytysviestillä, katso seuraava taulukko. Hälytykset, joita ei palauteta automaattisesti, pitää kuitata käsin. Kuittaa hälytys asettamalla lämpöpumpun käyttötilaksi POIS. Viesti SUURP.PRES. LAUEN- NUT PIENP.PRES. LAUEN- NUT M.SUOJA LAUENNUT ULKOL.ANTURI MENOJ. ANTURI PALUUJ. ANTURI KÄYTTÖV. ANTURI VAIHEJÄRJ.VIRHE KORKEA PALUUL. KERUUL.VIRTAUS PIENI Merkitys Suurpainepressostaatti lauennut. Kompressori pysähtyy. Pienpainepressostaatti lauennut. Kompressori pysähtyy. Moottorisuoja lauennut (kompressorin ylivirtarele) tai ulkoyksikön puhaltimen moottorisuoja lauennut. Kompressori pysähtyy. Vika ulkoanturissa. Lämmöntarvetta laskettaessa ohjausjärjestelmä käyttää arvoa 0 C. Vika menolämpötilan anturissa. Kaikki pysähtyy paitsi lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu. Vika paluulämpötilan anturissa. Paluulämpötila = Menolämpötila - 5 astetta käytetään. Laskettu menolämpötila rajoitetaan enintään 45 asteeseen. Vika käyttöveden lämpötilan anturissa. Käyttövettä ei lämmitetä. Hälytys, joka ilmaisee, että kompressorin vaihejärjestys on virheellinen. Vain näyttö ja vain ensimmäisen 10 minuutin ajan. Hälytys ilmaisee, että korkea paluulämpötila estää kompressorin käynnin. Virtausvahti hälyttää, kun lämmönkeruupiirin ympäristön lämpötila on liian alhainen. Hälytyksen yhteydessä lämpöpumppu pyrkii mahdollisuuksien mukaan lämmittämään taloa ensisijaisesti kompressorilla ja toissijaisesti lisälämmöllä. Käyttöveden lämmitys loppuu merkkinä siitä, että jotakin huomioimisen arvoista on tapahtunut. 24 Hoito-ohje VUGFA12027 6 Termit ja lyhenteet Taulukko 11. Termit ja lyhenteet Termi Höyrystin Kuumakaasuvaihdin Integraali Kompressori Lauhdutin Lämpökäyrä Lämmönkeruuliuos Lämmönkeruupiiri Kylmäainepiiri Kylmäaine Lämpöpatteri Ohjausyksikkö Selitys Höyrystimessä otetaan talteen lämmönlähteestä tuleva energia. Höyrystimessä kylmäaine muuttuu kaasumaiseksi. Kuumakaasuvaihtimessa luovutetaan osa kokonaislämmitystehosta (noin 15 %). Kuumakaasuvaihtimessa voidaan saavuttaa korkeampi lämpötila kuin normaali lauhdutuslämpötila. INTEGRAALI on lämmitysjärjestelmän energiatase. Lämmöntuotantoa ohjataan lasketun tarpeen perusteella. Tämä tarve lasketaan vertaamalla todellista menolämpötilaa laskettuun menolämpötilaan. Lämpötilaerot summataan. Tulosta sanotaan integraaliksi. Integraali lasketaan automaattisesti. Integraalin arvo voidaan lukea näytön valikossa LÄMPÖTILA. Kompressori nostaa kylmäaineen lämpötilaa ja painetta. Lauhduttimessa kylmäaine luovuttaa lämpöenergiansa lämmitysvesipiiriin. KÄYRÄ-arvo asetetaan graafisen näytön avulla. Asetettu arvo on menolämpötilan laskettu asetusarvo ulkolämpötilassa 0 C. Vesipohjainen liuos, joka siirtää energian lämmönlähteestä lämpöpumppuun. Nestepiiri, joka siirtää energian lämmönlähteestä lämpöpumppuun. Lämpöpumpun piiri, joka höyrystyksen, kokoonpuristuksen ja lauhdutuksen avulla ottaa lämpöenergian lämmönkeruupiiristä ja luovuttaa sen lämmitysvesipiiriin. Neste, joka siirtää lämmön lämmönkeruupiiristä ja luovuttaa sen lämmitysvesipiiriin. Lämmitin, patteri. Ohjausyksikkö ohjaa koko lämmityslaitteistoa. Siihen tallennetaan kaikki asetukset ja laitteiston historia. Ohjausyksikön asetuksia muutetaan graafisen näytön avulla. Hoito-ohje VUGFA120 2528 Termi Huone Lämmitysvesipiiri Lämpökäyrä Selitys Jos HUONE-arvo on 20 C, lämpökäyrää ei ole muutettu. Jos HUONE-arvo on suurempi tai pienempi, lämpökäyrää on siirretty ylös- tai alaspäin sisälämpötilan muuttamiseksi. Nestepiiri, joka saa lämpöä/energiaa kylmäainepiiristä, ja siirtää sen sitten lämminvesivaraajaan tai patteri- ja lattialämmitysjärjestelmään. Lämpökäyrä on ohjausyksikön työkalu, jolla lasketaan, mikä lämmitysjärjestelmään syötetyn menoveden lämpötilan tulisi olla. Sisälämpötilaa säädetään muuttamalla lämmitysjärjestelmän KÄYRÄN kallistusta. 26 Hoito-ohje VUGFA12029 7 Yhteystiedot Putkiasennus Päiväys... Yritys... Nimi... Puhelin... Sähköasennus Päiväys... Yritys... Nimi... Puhelin... Järjestelmän säätö Päiväys... Yritys... Nimi... Hoito-ohje VUGFA120 2730 Järjestelmän säätö Puhelin Hoito-ohje VUGFA12031 VUGFA120 Samankaltaiset tiedostot
HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun Lisätiedot Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro
Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman Lisätiedot Asennusohje DHP-S VMGFB220
Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten Lisätiedot Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten Lisätiedot Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro
Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n Lisätiedot IVT 490, IVT 495 TWIN
Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1226
LEK Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu UHB FI 1109-3 031467 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 13. Pääset Lisätiedot Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST
6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla. Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1245
Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 0934-1 031328 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220
Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6 Lisätiedot Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje
Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä Lisätiedot MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK
MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F750
Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1301-1 231428 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot 161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412
Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1. Lisätiedot NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10
MOS FI 0925-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031273 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä 3 Laitteiston tiedot 3 Tietoa laitteistosta Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F750
Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1121-1 031948 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot 161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412
161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK
MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 Sisältö Käyttöohje Järjestelmäperiaate 3 Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Käyttötaulu Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikea Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö UHB FI 1338-2 431242 APH
Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1338-2 431242 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset Lisätiedot KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V)
1. Käyttöohje KÄYTTÖOHJE 1.9.2009 MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE Maalämpöpumppu MAALÄMPÖPUMPPU Innova Heat G-6 (3X400V) Innova Heat G-8 (3X400V) Innova Heat G-10 (3X400V) INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279
Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK OHB FI 1235-1 231279 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 8. Pääset Lisätiedot Ohjauksen käyttöohje Robust
Ohjauksen käyttöohje Robust 086U3533 2 Thermia 086U3533 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Toiminnallinen kuvaus... 7 2.1 Lämmitys... 7 2.1.1 Ensiöpuolen menolämpötila... 7 2.1.2 Integraaliohjaus... 7 Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031327 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot 161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family
161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute