Source: http://docplayer.fr/486008-Guide-securite-2006-2007.html
Timestamp: 2017-07-25 17:03:48+00:00
Document Index: 270129178

Matched Legal Cases: ['art. 13', 'art. 2', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Guide Sécurité - PDF
Download "Guide Sécurité 2006-2007"
Lionel Bordeleau
1 Guide Sécurité SYSTÈMES D ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ET D ALARME INCENDIE2 Sommaire général Le nouveau Guide Sécurité vous amène pas à pas, des règles de la sécurité à la réalisation de vos chantiers. Principes de la sécurité Solutions chantiers Solutions produits Services La réglementation des systèmes d éclairage de sécurité et d alarme incendie. Elle présente les éléments essentiels des règles d implantation et d installation de sécurité des personnes et des biens. Les particularités de chaque projet. Pour chaque chantier un tableau de choix complet pour installer une solution produits dans le respect de la réglementation. Toutes les informations relatives aux systèmes d éclairage de sécurité et d alarme incendie Legrand. Elle présente les principes d installation et les différents produits des systèmes. Tous les services associés à vos chantiers et à nos solutions produits. Legrand vous soutient P. 191 La sécurité dans les bâtiments P. 4 Choix du type d établissement P. 38 Éclairage de sécurité P. 158 à 169 Formules Sérénium P. 194 Éclairage de Sécurité P. 6 à 17 Détermination de la catégorie P. 40 en fonction de l effectif Système de Sécurité Incendie P. 170 à 189 Formation Innoval P. 196 Système de Sécurité Incendie P. 18 à 34 Alarmes techniques P. 35 Choix du SSI P. 42 et de l équipement d alarme et choix des produits P. 44 à 155 en fonction des chantiers Alarmes techniques P. 189 Annexes ERP p.44 à 133 ERT p.134 à 137 Mots clés des normes P. 203 Locaux d Habitation p. 138 à 149 Locaux Spécifiques p. 150 à 153 Choix du matériel P. 204 et des câbles dans les ERP Locaux non-accessibles au public p Comportement au fil incandescent P. 206 des matériels électriques Lexique P. 208 Le Guide Sécurité Legrand synthétise et se réfère aux textes publiés aux journaux officiels jusqu au 10 octobre 2005 inclus. Il est conçu pour aider les professionnels dans leur choix de solutions, il ne se substitue pas aux textes officiels, qui seuls font foi et sont exhaustifs. Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. 13 Principes de la sécurité Pour mieux appréhender la réglementation des systèmes d'éclairage de sécurité et d'alarme incendie et connaître les règles essentielles concourant à la sécurité des personnes et des biens. La sécurité dans les bâtiments P. 4 Eclairage de Sécurité Qu est-ce que l éclairage de sécurité P. 6 Règles d implantation P. 8 des BAES et des LSC Exploitation des BAES P. 10 Maintenance des BAES P. 12 Signalisation de sécurité P. 14 Luminaires sur source centralisée P. 16 Système de Sécurité Incendie Qu est-ce qu un SSI P. 18 Zonage P. 20 Détection P. 22 Evacuation P. 28 Compartimentage P. 30 Désenfumage P. 32 Alimentations électriques de sécurité P. 33 Dispositifs de coupure d urgence P. 34 Principes de la sécurité S O M M A I R E Alarmes techniques Surveillance technique d un bâtiment P4 ECS + CMSI La sécurité dans les bâtiments La protection des personnes et des biens est primordiale dans les établissements accueillant du public et/ou des travailleurs. Legrand vous explique le déroulement de la mise en sécurité des personnes et du bâtiment. Les étapes de la sécurité Principes de la sécurité 1 Détecter et signaler Détecter le feu au plus tôt et signaler sa localisation au personnel de surveillance pour effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité des personnes et pour limiter les dégâts dans le bâtiment. 2 Mettre en sécurité Évacuer Informer le public à l aide de signaux visuels et sonores et libérer les issus de secours. Compartimenter Limiter la propagation du feu, des fumées pour faciliter l évacuation du public et réduire les dégats dans le bâtiment. 3 Intervenir Favoriser l intervention des secours : Signaler la localisation du feu et l état des organes de mise en sécurité. Mettre à disposition des organes de commandes pour limiter la propagation du feu et des fumées. Principes de la sécurité Détection de la fumée par le détecteur automatique Signalisation sonore Fermeture des portes coupe-feu grâce aux ventouses électromagnétiques Permettre la coupure des circuits électriques : - pour éviter les courts-circuits et les risques d explosion - pour protéger les services de secours. Désenfumer Protéger les personnes des fumées et faciliter l évacuation. Signalisation visuelle ECS + CMSI Appui sur le déclencheur manuel Coupure de l enseigne lumineuse Appui sur le dispositif de coupure d urgence Ouverture des issues de secours Ouverture d un exutoire de fumée par le biais d un tableau de mise en sécurité Signalisation sonore et visuelle locale 4 55 É C L A I R A G E D E S É C U R I T É Qu est-ce que l éclairage de sécurité? Une installation d éclairage de sécurité est obligatoire dans tous les établissements recevant du public (ERP) et/ou des travailleurs (ERT). Principes de la sécurité Articles EL 3, EC 1, 2, 3, 5 1, 8, 9, 10, et 12 Composition de l éclairage d un bâtiment Il existe 3 types d éclairage : L éclairage normal Permet d assurer l exploitation du bâtiment en présence du réseau d alimentation électrique Quelles sont les 2 fonctions de l éclairage de sécurité? L éclairage d évacuation Permet l évacuation du public en assurant l éclairage des cheminements, des sorties, des obstacles, des changements de direction et des indications de balisage Quels sont les différents types d éclairage de sécurité? Deux technologies sont possibles. Agrément Normes Blocs autonomes d éclairage de sécurité (BAES) La conformité aux normes est attestée par la marque NF Luminaires sur source centralisée (LSC) La conformité aux normes est attestée par la marque NF NF C (BAES d éclairage d évacuation) UTE C (Luminaires sur source centralisée) NF C (BAES d éclairage d ambiance ou anti-panique) NF C (sources centralisées) NF EN NF EN Principes de la sécurité L éclairage de remplacement Permet de continuer l exploitation en cas de coupure de l éclairage normal L éclairage d ambiance ou anti-panique Permet de maintenir un éclairage uniforme pour garantir la visibilité et éviter tout risque de panique Performances Eclairage d évacuation Flux lumineux des BAES d évacuation : Flux lumineux des LSC d évacuation : 45 lumens 45 lumens Autonomie : 1 heure Autonomie de la source centralisée : 1 heure BAES : LSC : à incandescence à incandescence à fluorescence de type permanent à fluorescence à fluorescence de type non permanent Ces luminaires sont alimentés en permanence obligatoirement équipé d un système par la source centralisée automatique de test intégré (Sati) conforme à la norme NF C L éclairage de sécurité Permet : - d assurer une circulation facile - de faciliter l évacuation du public en cas de besoin - d effectuer les manœuvres intéressant la sécurité Éclairage d ambiance ou anti-panique BAES : LSC : à incandescence à incandescence à fluorescence de type non permanent à fluorescence Ces luminaires sont alimentés par la source centralisée. Ils peuvent être éteints à l état de veille*. Dans ce cas, leur allumage automatique doit être assuré à partir d un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l alimentation normal/remplacement * État de veille : en présence de l alimentation de l éclairage normal. Dans quel cas utiliser les BAES ou les LSC? Les BAES s'utilisent généralement dans tous les types d'établissement sauf cas réglementaires. Lorsque l'effectif est supérieur à 700 personnes les installations sont plus souvent réalisées avec des LSC (se référer à chaque type d'établissement voir pages 38 à 135). 6 76 É C L A I R A G E D E S É C U R I T É Les règles d implantation des BAES et LSC Les BAES et LSC (Luminaires sur source centralisée) doivent être implantés conformément aux exigences réglementaires afin d'assurer une signalisation et un niveau d'éclairage de sécurité suffisants pour permettre l'évacuation des personnes en cas de besoin. Principes de la sécurité Articles EC 8, 9, 10 Article EC 12 3, 7 et 8 Les règles Les cheminements concernés Salles et locaux concernés dans les ERP (2) Salles et locaux concernés dans les ERT (3) Où implanter les blocs et les luminaires d éclairage de sécurité? Éclairage d évacuation Tous les 15 m dans les cheminements (1) Éclairage d ambiance ou anti-panique Flux lumineux minimal de 5 lumens /m 2 et de surface au sol - à chaque sortie et issue de secours La distance (d) entre 2 blocs ou 2 luminaires doit être - à chaque changement de direction inférieure ou égale à 4 fois leur hauteur (h) au-dessus du sol - à chaque obstacle (conformément la formule d! 4h) - à chaque changement de niveau Chaque local doit être éclairé par au moins aux sorties des salles et locaux 2 blocs ou luminaires tous (couloirs, escaliers, halls) Les dégagements communs > 50 m 2 desservant un ou plusieurs locaux pouvant recevoir au total un effectif > 100 personnes (Etablissement soumis au Code du Travail ERT)(2) Effectif : Effectif : " 50 personnes " 100 personnes en étage ou au rez-de-chaussée Superficie : " 50 personnes en sous-sol > 300 m 2 en étage et au rez-de-chaussée > 100 m 2 en sous-sol Effectif : Effectif : " 20 personnes " 100 personnes avec une densité Distance depuis tout point du local à une issue > 1 personne / 10 m 2 de dégagement commun " 30 m Accès depuis tout point du local à un dégagement commun avec changement de niveau Exemple d implantation Blocs d'évacuation Blocs d'ambiance ou anti-panique Au minimum 2 blocs d'ambiance ou anti-panique par salle Salle séminaire 1 15 m 1 bloc d'évacuation tous les 15 mètres Local Cage d'escalier Hall d'accueil Salon 1 bloc d'évacuation à chaque issue de secours Principes de la sécurité (1) Les cheminements peuvent être encloisonnés ou matérialisés à l'intérieur d'une salle ou d'un local (2) ERP : Etablissements recevant du public (3) ERT : Etablissements soumis au Code du travail, plus communément appelés Etablissement recevant des travailleurs 4 h Comment réaliser le raccordement? Protection générale La canalisation électrique alimentant les blocs autonomes doit être issue d une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l éclairage normal du local ou du dégagement où sont installés ces blocs. Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, les blocs d éclairage de sécurité peuvent être alimentés en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d un accessoire qui coupe l alimentation des blocs en cas de coupure automatique de la protection. Si la hauteur d'installation est de 2 m, la distance entre les blocs devra être de 8 m maximum h Salle séminaire 2 1 bloc d'évacuation à chaque changement de direction 1 bloc d'évacuation à chaque sortie 8 Le raccordement des BAES s effectue entre la protection et l interrupteur de l éclairage normal. 97 É C L A I R A G E D E S É C U R I T É SOLUTIONS LEGRAND L exploitation des BAES Les télécommandes Legrand permettent de répondre aux exigences réglementaires. Voir pages Pour garantir la sécurité de l établissement, les BAES doivent être mis à l état de repos lorsque l installation d éclairage normal est mise intentionnellement hors tension, pendant les périodes de fermeture. Comment raccorder la télécommande? Principes de la sécurité Articles EC 12 6, EC 14 1 et 2 A quoi sert la mise à l état de repos? Elle permet d éteindre les blocs après une coupure volontaire de l éclairage normal (fin d exploitation du bâtiment). Les BAES reviennent automatiquement à l état de veille au rétablissement de l éclairage normal. Scénario d application En période d exploitation, l éclairage de sécurité d un établissement recevant du public doit être mis à l état de veille (veilleuse allumée), afin d être prêt à intervenir en cas d interruption de l alimentation de l éclairage normal. CLAC! 3-Coupure de l éclairage normal, allumage des BAES (fonctionnement en sécurité) Principe de raccordement de la télécommande de mise à l état de repos des BAES. Disjoncteurs circuits d éclairage Disjoncteur général d éclairage Protection générale Télécommande La télécommande est obligatoire dans tous les établissements. La ou les télécommande(s) doivent être disposées à proximité de l organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires de l éclairage normal de l établissement. Principes de la sécurité La mise à l état de repos : - évite que les BAES ne se déchargent après une interruption volontaire de l éclairage normal. - garantit que les BAES seront prêts à fonctionner à l ouverture de l établissement (batterie chargée). - évite l usure prématurée des batteries en préservant la durée de vie du bloc. Des consignes d exploitation doivent être données à la dernière personne qui quitte l établissement, elles peuvent aussi être affichées à proximité de l interrupteur de coupure générale. L installation de blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l état de repos centralisée (art. EC12 6). 1-Période d exploitation de l établissement (éclairage normal allumé - BAES en veille) 2-Fin de l exploitation de l établissement. Absence du public (éclairage normal allumé - BAES en veille) 4-Extinction manuelle des BAES (mise à l état de repos à l aide de la télécommande) CLAC! 5-Ouverture de l établissement, les BAES sont revenus en veille et prêts à fonctionner Cas particuliers des locaux à sommeil Fonctionnement de la télécommande dans le cas des établissements avec locaux à sommeil voir p Interrupteurs BAES d évacuation BAES d ambiance Principe de raccordement d une télécommande de mise à l état de repos des BAES et de coupure automatique de l éclairage avec interrupteur à clé. Disjoncteur et contacteur de commande général éclairage Interrupteurs Protection générale Disjoncteurs circuits d éclairage Circuit d'éclairage Protection télécommande BAES d évacuation Télécommande Interrupteur à clef BAES d ambiance A la fermeture de l établissement, l exploitant actionne la clé de l interrupteur, généralement situé dans un couloir de dégagement ou à proximité d une entrée/sortie. Cette action coupe automatiquement l éclairage normal et met les BAES au repos. Avant l ouverture de l établissement, l exploitant actionne la clé de l interrupteur dans l autre sens afin d alimenter l éclairage normal et de remettre les BAES à l état de veille8 B loc n Vér ifi ca teu / ig at r R éf D te É C L A I R A G E D E S É C U R I T É La maintenance des BAES SOLUTIONS LEGRAND... Les résultats de tous les tests des BAES Sati évolutifs d un établissement peuvent être centralisés par l utilisation de BAES Sati adressables. La liste des BAES en défaut est alors consultable sur une centrale de gestion. voir pages 160 à 165 La modification du Règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP publiée dans l'arrêté du 22 novembre 2004 impose que la maintenance des BAES soit strictement réalisée dans le respect de la norme NF C (maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES/BAEH). Principes de la sécurité Articles EL 18, EC 13, EC 14 3, Normes NF C , NF C Quelle est la responsabilité du chef d'établissement? L exploitant est responsable pénalement de la sécurité de son établissement. Il doit s'assurer que les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont vérifiés et entretenus périodiquement afin que l'installation d'éclairage de sécurité de son établissement soit maintenue en parfait état de fonctionnement. La maintenance des BAES : comment et à quelle fréquence? une maintenance périodique à effectuer par l'exploitant Tous les mois : - vérification du fonctionnement en secours des blocs et de l'allumage des lampes de sécurité. - vérification de la télécommande de mise à l'état de repos (ou d'arrêt) des blocs lorsque l'éclairage normal est mis hors tension et du retour automatique des blocs à l'état de veille à la remise sous tension de l'éclairage normal. Tous les 6 mois : - vérification de l'autonomie de fonctionnement en secours des blocs. Avec l'utilisation de BAES Sati, ces opérations sont effectuées automatiquement. Les vérifications se réduisent au simple contrôle de l'allumage de la LED verte de bon état de marche des blocs, l'éclairage normal étant sous tension. une maintenance annuelle à effectuer par une personne qualifiée Elle comprend, outre la vérification semestrielle d'autonomie, d'autres opérations de vérification, de nettoyage et d'entretien de chaque bloc autonome d'éclairage de sécurité. Faut-il consigner les vérifications périodiques? Les interventions annuelles et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport de visite à annexer au registre de sécurité de l'établissement. Comment reconnaît-on un bloc vérifié? La personne qualifiée, à l'issue de chaque opération de maintenance annuelle, doit renseigner l étiquette de maintenance de chaque bloc vérifié. Cette étiquette doit être apposée de manière visible sur chaque bloc autonome d'éclairage de sécurité. Comment déterminer les périodes de test? Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, les vérifications des blocs doivent être effectuées de telle manière qu au début de chaque période d ouverture au public, l installation d éclairage de sécurité ait retrouvé son autonomie prescrite (une décharge réglementaire d une heure d un BAES nécessite un temps de charge minimal de 12 heures pour qu il redevienne opérationnel). ATTENTION r Société S n u e a Pour les établissements sans période de fermeture, seule l utilisation de BAES Sati permet d assurer la sécurité tout au long de l exploitation. Quels types d opérations de maintenance doit-on réaliser? La norme NF C définit les règles relatives à la maintenance des BAES conformément aux nouvelles dispositions du règlement de sécurité contre les risques d incendie dans les ERP. Les opérations de maintenance périodiques doivent être réalisées conformément au tableau ci-dessous : Qui? Exploitant Personne qualifiée (1) Quand? Tous les Tous les Annuellement mois 6 mois BAES en place BAES parfaitement visibles État physique des BAES extérieurs satisfaisant Témoin de charge ou tube selon le cas (2) Voyant vert pour les BAES à performance Sati Lampe(s) de sécurité (2) Conformité des composants remplaçables Autonomie (2) Aspect batterie Nettoyage général de l appareil Télécommande Mise en place de l étiquette de maintenance et la remplir Rapport de vérification Registre de sécurité (1) Personnes ou organismes agréés par le Ministère de l'intérieur, ou techniciens agréés par un organisme de contrôle. (2) Important : Ces opérations sont effectuées automatiquement par les BAES comportant un système Sati (Système Automatique de Test Intégré), conforme à la norme NF C en vigueur. Les BAES répondant à ces exigences doivent être marqués du sigle : BAES Performance Sati Toute anomalie constatée lors de ces opérations doit faire l'objet d'une intervention de maintenance exécutée par une personne qualifiée. Comment fonctionnent les BAES Sati? Les BAES Sati effectuent automatiquement les tests réglementaires des lampes et des batteries. Vous n avez plus qu à vérifier l état des LEDs de signalisation. Le résultat des tests est directement mémorisé et signalé sur le bloc par 2 LEDs : vert : bloc opérationnel jaune : bloc en défaut Les BAES se testent à tour de rôle de façon aléatoire (voir détails page 158). Les contrôles automatiques des blocs peuvent ainsi être réalisés pendant les périodes d'exploitation des établissements, tout en garantissant à tout moment la sécurité d'évacuation du public et du personnel. LED verte - Bloc opérationnel LED jaune - Bloc en défaut Principes de la sécurité 12 139 É C L A I R A G E D E S É C U R I T É SOLUTIONS LEGRAND... La signalisation de sécurité Nouvelles étiquettes réglementaires transparentes voir pages 159 La signalisation de sécurité doit être visible en tout point du bâtiment et doit baliser les cheminements et issues de secours empruntés par le public pour l évacuation de l établissement. Principes de la sécurité Arrêté du 04/11/1993 Articles EC9-CO42 Que demande la réglementation? D après l article EC9 du règlement de sécurité les étiquettes de balisage doivent être éclairées par l éclairage d évacuation : soit par le bloc qui les porte si elles sont transparentes, Comment assurer la visibilité de l étiquette? Le public doit pouvoir visualiser les étiquettes en cas d évacuation, en tout point du bâtiment même en cas d affluence. Les étiquettes transparentes installées sur le bloc offrent une distance de visibilité de 200 fois la hauteur de l étiquette. h 200 x h Quelles étiquettes doit-on installer? Etiquettes réglementaires Les pictogrammes réglementaires sont normalisés et doivent être blanc représentés sur un fond vert. Ils doivent répondre : à l article CO 42 du règlement de sécurité aux normes NF X et ISO 3864 Caractéristiques principales d une signalisation réglementaire Exemple : BAES Sati évolutif avec étiquette transparente installée en face avant. Flèche de grande dimension pour une meilleure visibilité Principes de la sécurité soit par le bloc situé à proximité, si elles sont opaques. Les étiquettes transparentes installées sur le bloc offrent une visibilité 2 fois supérieure à une étiquette opaque posée à proximité d un BAES. Exemple : NOTA Les étiquettes aditionnelles Sortie et Sortie de secours ne peuvent être installées qu en complément des étiquettes règlementaires. Pictogramme d évacuation (NF X ) blanc sur fond vert (ISO 3864) Etiquette transparente laissant passer une luminosité homogène pour une lisibilité et visibilité, en cas d évacuation 10 cm 20 m Une étiquette de 10 cm de hauteur est visible jusqu à 20 mètres. Les étiquettes placées sous le bloc n offrent qu une distance de visibilité de 100 fois la hauteur de l étiquette. h SIGNALISATION EXTINCTEURS ET RIA Les moyens de lutte contre l incendie non apparents doivent être signalés par un panneau conforme à la norme NF X Article MS x h 14 1510 É C L A I R A G E D E S É C U R I T É Luminaires sur source centralisée SOLUTIONS LEGRAND... Calculez votre installation par source centralisée voir pages 168 à 169 Obligatoire dans certains grands établissements, ce type d installation est constitué de luminaires (LSC), d une source centralisée et de circuits de sécurité répondant aux exigences des nouvelles normes. Principes de la sécurité Articles EC 11, EL et 12 1 Luminaires d éclairage d évacuation Ils doivent être alimentés en permanence par la source centralisée (mode de fonctionnement type permanent ). 2 Luminaires d éclairage d ambiance ou d anti-panique Ils peuvent être éteints en présence de l alimentation normale (mode de fonctionnement type permanent ou non-permanent ). Si ils sont éteints à l état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l alimentation normal/remplacement Canalisations de sécurité Aucun dispositif de protection ne doit être placé sur le parcours des canalisations des installations d éclairage de sécurité. Les canalisations de sécurité reliant les LSC (luminaires sur source centralisée) à la source centralisée doivent être de catégorie CR1. 7 Dispositifs de dérivation Les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l exception des dispositifs d étanchéité, doivent satisfaire à l essai au fil incandescent à 960 C. Voir liste des produits p Principes de la sécurité 3 Source centralisée Source centralisée avec une autonomie d une heure conforme à la norme NF C installée dans un local de service électrique coupe-feu 1 heure avec des portes coupe-feu 1/2 heure Aération du local Le local ainsi que l enveloppe éventuelle contenant les batteries d accumulateurs doivent être ventilés dans les conditions définies par l article de la norme NF C Coffret anti-panique Dans le cas où l éclairage d ambiance est éteint en présence de l alimentation normale, la source centralisée peut être complétée par un coffret anti-panique pour l alimentation des circuits d éclairage d ambiance. Dans ce cas, la détection de l alimentation de l éclairage normal doit être assurée par un nombre suffisant de points de détection (une détection par salle). 5 Circuits d éclairage de sécurité L éclairage d ambiance de chaque local ainsi que l éclairage d évacuation de chaque dégagement d une longueur > à 15 m doivent être réalisés en utilisant chacun au moins 2 circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l un des 2 circuits. Il est admis de regrouper les circuits d éclai rage d ambiance ou d anti-panique de plusieurs locaux et ceux d éclairage d évacuation de plusieurs dégagements de façon à n utiliser, au total, pour chaque type d éclairage, que 2 circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d une longueur > à 15 m, la règle de l alimentation par 2 circuits distincts, de l éclairage d ambiance, d une part, et de l éclairage d évacuation, d autre part. 2 9 Éclairage de sécurité du local Le local doit disposer d un éclairage de sécurité constitué d un ou plusieurs BAES ou LSC alimentés par la source centralisée pour assurer l évacuation. 10 BAPI Bloc autonome portable d intervention (BAPI), pour permettre la réalisation des manœuvres de sécurité dans tout local de service électrique. 11 Tableau électrique Tableau général de distribution électrique séparé du local où est installée la source centralisée pour l éclairage de secours11 S Y S T È M E D E S É C U R I T É I N C E N D I E SOLUTIONS LEGRAND... Le Système de Sécurité Incendie Choisissez votre système de sécurité incendie. voir pages 170 à 188 Il est obligatoire d équiper un batiment de type ERP et/ou ERT d un système de sécurité incendie (SSI) pour assurer la fonction de détection incendie et de mise en sécurité des personnes et des biens. Principes de la sécurité Qu est-ce qu un SSI? Un système de sécurité incendie se compose de l ensemble des matériels servant à collecter les informations et les ordres liés à la seule sécurité incendie (ceci ne concerne pas les BAES). Il permet de traiter et d effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité des personnes et du bâtiment. Comment déterminer la catégorie de SSI? La catégorie de SSI (A, B, C, D, E) est déterminée en fonction du niveau de risque calculé par rapport au type d établissement et sa catégorie. Une catégorie de SSI correspond à un ou plusieurs équipements d alarme. Catégorie SSI Type d'équipement alarme Niveau de risque E D C B A 2b 2b 2b 2a Correspondance normative entre niveau de risque, catégorie de SSI et type d équipement d alarme De quoi se compose un SSI de catégorie A? Le SSI est composé de deux systèmes principaux : le SDI et le SMSI SDI Système de Détection Incendie Le SDI est composé de détecteurs automatiques (DA), de déclencheurs manuels (DM) et d un équipement de contrôle et de signalisation (ECS) gérant les informations transmises par les détecteurs et les déclencheurs. DM NF EN DA NF S NF EN 54-5 NF EN 54-7 NF EN NF EN CMSI (Centralisateur de mise en sécurité incendie) NF S UGA (Unité de Gestion d Alarme) NF S UCMC (Unité de Commandes Manuelles Centralisées) NF S US (Unité de Signalisation) NF S SMSI Système de Mise en Sécurité Incendie FONCTION DETECTION (P ) FONCTION EVACUATION (P ) - COMPARTIMENTAGE (P ) - DESENFUMAGE (P. 32) Emet une information à partir d une action manuelle Emet une information à partir d une action automatique ECS NF EN 54-2 NF EN 54-4 Il est utilisé : - pour recevoir les signaux des détecteurs qui lui sont reliés - pour déterminer si ces signaux correspondent à une condition d Alarme Feu - pour signaler cette condition d Alarme Feu sous forme audible et visible - pour localiser le lieu du danger - pour enregistrer tout ou partie de cette information - pour surveiller le fonctionnement correct du système et signaler tout dérangement de façon audible et visible Le SMSI est l ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement de la mise en sécurité des personnes et du bâtiment en cas d incendie. Gère et déclenche le processus d alarme eu Dispositif Commandé Terminal (DCT) DS (Diffuseurs Sonores) Diffuseur Sonore Non Autonome NF S , NF S et NF EN 54-3 Bloc Autonome d Alarme Sonore (BAAS) NF C et NF S Diffuseurs d Alarme Général Sélective (AGS) NF S DAS (Dispositifs actionnés de sécurité) NF S Dispositif de verrouillage pour issue de secours Clapet, porte résistant au feu Exutoire, volet, ouvrant, coffret de relayage pour ventilateur Emet des ordres de télécommande à destination des DCT et/ou des DAS sur décision humaine Signale les états de veille, les dérangements de sécurité et les anomalies du SMSI Principes de la sécurité 18 1912 S Y S T È M E D E S É C U R I T É I N C E N D I E Le zonage Exemple d organisation de zonage dans un bâtiment ERP (type U) Portes coupe-feu ZDA14 ZA Ascenseur ZDA13 2 e étage ZC6 Escalier ZDA12 Chbre Chbre ZDA11 Chbre Chbre Chbre Chbre Chbre Chbre Chbre Chbre ZF8 Escalier ZC5 Principes de la sécurité Qu est-ce que le zonage? Il définit des volumes et des aires géographiques, au sein du bâtiment à protéger, correspondant aux différentes fonctions d un SSI Il est distingué par : 1 Zone de détection (ZD) Aire surveillée par un ensemble de détecteurs automatiques ou déclencheurs manuels. Elle comprend : Les zones de détection automatiques (ZD A ) Elles peuvent déclencher un processus de mise en sécurité (fermeture de porte coupe-feu, désenfumage) ainsi que le processus d alarme. Leurs surfaces et découpages sont définis en fonction des ZF ou des ZC (voir calcul de la détection surface p.22 à 27). Elles doivent présenter une superficie et une configuration compatible avec une exploitation aisée du système (l agent exploitant le S.S.I. doit pouvoir, en cas d alerte, aller visiter une zone et revenir à la centrale en un temps minimum, ne dépassant pas la durée programmée de l alarme restreinte). En l absence de désenfumage, il doit y avoir au moins une ZD A par niveau. Les zones de détection manuelles (ZD M ) Elles ne déclenchent pas le processus de mise en sécurité mais elles déclenchent le processus d alarme. Il est recommandé d avoir au moins une ZD M par niveau. 2 Zone de Mise en Sécurité (ZS) Aire dans laquelle seront mis en œuvre des organes de mise en sécurité, tels qu une porte coupefeu avec des volets de désenfumage. Elle comprend : La zone d Alarme (ZA) Aire dans laquelle sera audible le son d alarme d évacuation. Au sein d un même établissement : un bâtiment ne comportera qu une zone d alarme si plusieurs bâtiments, chacun d eux aura sa propre zone d alarme car l alarme générale doit être diffusée par bâtiment (sauf avis contraire de la commission de sécurité). Dans un bâtiment comportant plusieurs établissements isolés entre eux par des murs et planchers coupe-feu, chaque établissement aura un SSI indépendant et aura sa propre zone d alarme. L Alarme Générale Sélective (AGS) est un son d alarme destiné à être interprété uniquement par le personnel de l établissement, pour les ERP de types J et U : la diffusion s effectue aussi au sein d une ZA en respectant les mêmes règles que pour les autres types d établissements. La zone de Compartimentage (ZC) Aire dans laquelle seront actionnés les portes et clapets coupe-feu à fermeture automatique. Cette fermeture a lieu globalement pour l ensemble d un bâtiment qui comportera une seule ZC sauf pour les ERP de types J et U. Dans ce cas, chaque niveau comportera au minimum deux ZC et la fermeture des portes aura lieu par niveau. La zone de Désenfumage (ZF) Aire dans laquelle seront actionnés des organes de désenfumage tels que les volets ou exutoires. Ces zones sont définies pour chaque type d établissement en prenant en compte les circulations et les locaux. Sa surface est calculée et limitée par le cloisonnement et l efficacité à atteindre. ZF7 1 er étage RDC ZA ZDM3 ZF1 ZC3 Escalier ZDM1 ZDA5 ZDM2 Escalier Ascenseur ZF3 ZDA6 Il faut, dans l ordre suivant, étudier la répartition des zones : ZA ZC ZF ZD A ZD M Cuisines Chbre Salle d'opération aveugle S > 100 m 2 Ascenseur ZDA1 Lingerie Ascenseur Chbre ZDA7 Réserves Chbre Lingerie ZDA2 Chbre ZF4 ZDA10 Chbre Bureau Bureau Chbre ZC1 Bureau Lingerie La surface de ces zones est limitée et doit respecter la règle suivante : ZA! ZC! ZF! ZD A (nota : ZD M n est pas soumise aux règles de calcul de détection de surface voir page 22) Ascenseur Salle d'opération aveugle S > 100 m 2 Bureau ZDA9 Pharmacie Portes coupe-feu ZDA8 Ascenseur ZDA4 ZF5 Médecins Escalier ZF6 ZDA3 ZF2 ZC4 Escalier Par exemple, une zone d alarme ZA peut inclure une ou plusieurs ZC mais il est interdit qu une ZC soit commune à deux zones d alarme ZA. ZC2 Principes de la sécurité 20 2113 S Y S T È M E D E S É C U R I T É I N C E N D I E SOLUTIONS LEGRAND... La détection Calcul de détection de surface voir pages suivantes Alarme Incendie Legrand voir pages 170 à 188 Cette fonction est assurée par le système de détection incendie (SDI) qui gère toutes les informations reçues par les détecteurs automatiques et les déclencheurs manuels. Principes de la sécurité Le déclencheur manuel Quelle est sa fonction? Il déclenche l alarme après une pression sur la membrane du coffret. Il doit être placé : - à chaque étage - à proximité des escaliers - au rez-de-chaussée - à proximité de chaque issue Deux types de déclencheurs manuels Le déclencheur manuel à membrane simple Le déclenchement se fait par pression sur la membrane. La déformation nette de celle-ci indique que le produit a été actionné. Le déclencheur manuel avec indicateur mécanique d état Il permet une visualisation claire et rapide de son état (actionné ou en veille). Le déclencheur manuel adressable est équipé d un indicateur mécanique et d un voyant lumineux. L indicateur mécanique renseigne sur l état du déclencheur (actionné ou en veille) et le voyant indique si la centrale a pris en compte ou non l information. Les détecteurs automatiques Ils permettent la surveillance d un bâtiment de façon automatique. Il existe différents types de détecteurs automatiques suivant le risque à surveiller. Réaction des détecteurs en fonction de l évolution du feu 60C Températures Naissance de l'incendie Fumées claires Détecteur optique de fumée Détecteur linéaire Le détecteur optique de fumée Détecteur de flamme Fumées sombres Détecteur thermostatique Détecteur thermovélocimétrique Temps Principes de la sécurité Exemple d implantation Un déclencheur manuel à chaque issue, à proximité des escaliers Type de détection Il est sensible (détection de particules) à tous les types de fumées et d aérosols. Il n est pas sensible au feu sans fumée (feu d alcool). Il détecte rapidement le début d un incendie avant la formation de flamme. Il s emploie dans les endroits où il n y a pas de fumée d exploitation en fonctionnement normal. Couverture Il assure une protection sur une surface maximum typique de 60 m 2 et une distance maximum typique de 5,8 m pour un local de hauteur maximale de 12 m. Utilisation Sa température d utilisation oscille entre - 20 C et + 60 C*. Son bon fonctionnement est entravé par des éléments perturbants tels que : - le développement intense et soudain de poussières * Les valeurs données correspondent aux caractéristiques des produits Legrand. Boitier de gaine pour détecteur optique de fumée - un dispositif de cuisson - la vapeur d eau - la condensation et le givre. Dans les circulations, installer un détecteur à 5 m maximum de chaque extrémité puis respecter un intervalle de 10 m maximum entre chaque détecteur. Sans perturber le fonctionnement de la ventilation, le boîtier permet d utiliser un détecteur optique de fumée pour surveiller des conduits d aération (Ø 30 à 150 cm). Le flux d air entraîne avec lui les fumées éventuelles et les conduit par l intermédiaire de tubes jusqu au détecteur protégé dans le boîtier. Pour une utilisation performante, la vitesse du flux d air doit être comprise entre 1 et 25 m par seconde. La température d utilisation oscille entre 0 C et 60 C14 S Y S T È M E D E S É C U R I T É I N C E N D I E SOLUTIONS LEGRAND... La détection (suite) Choisissez votre système de sécurité incendie. voir pages 170 à 188 Pour une sécurité maximale, les détecteurs optiques de fumée et détecteurs de chaleur doivent être positionnés suivant des règles définies de détection de surface. Principes de la sécurité 24 Type de détection Couverture Utilisation Les valeurs généralement admises sont : 60 m 2 pour la surface, et 5 m de distance entre un détecteur et l endroit le plus éloigné de la zone à surveiller pour le détecteur de fumée. Pour le détecteur thermovélocimétrique, les valeurs sont de 30 m 2 de surface et 4 m de distance. Exemples d implantation de détecteur optique de fumée 5 m Les détecteurs de chaleur * Les valeurs données correspondent aux caractéristiques des produits Legrand. moins de 5 m moins de 5 m 10 m moins de 5 m moins de 5 m 2 m Couloir à surveiller, 26 m 2, mais des zones à surveiller à plus de 5 m d un détecteur, donc 2 détecteurs. thermovélocimétrique Il réagit à un seuil de température atteint à un temps donné, suivant la vitesse d élévation de la température. Il transmet l alarme dès que la température dépasse un seuil fixé*. Il assure une protection sur - une surface standard maximum de 30 m 2 - une hauteur maximum de 4 m - une distance standard maximum de 4,4 m Sa température d utilisation oscille entre - 20 C et + 90 C*. Son bon fonctionnement est entravé par des éléments perturbant tels que : - une température ambiante supérieure à 90 C - une chambre frigorifique - des locaux en partie ouverts 5 m 2 m moins de 5 m Local à surveiller, 40 m 2,donc un détecteur. 5 m maxi 8 m 5 m maxi 20 m thermostatique Il est activé dès que la température dépasse un seuil fixé (ex : 55 C). Il assure une protection sur - une surface standard maximum de 18 m 2 - une hauteur maximum de 4 m - une distance standard maximum de 3,6 m Sa température d utilisation oscille entre - 20 C et + 70 C*. Son bon fonctionnement est entravé par des éléments perturbant tels que : - une température ambiante supérieure à 70 C Couloir à surveiller, 12 m 2, pas de zones à surveiller à plus de 5 m d un détecteur, donc 1 détecteur. 5 m maxi moins de 5 m 5 m maxi Couloir à surveiller, 40 m 2, mais des zones à surveiller à plus de 5 m d un détecteur, donc 2 détecteurs. 5 m moins de 5 m 3 m 2 m Calcul de la détection de surface pour détecteur de fumée et détecteur de chaleur Cas général du calcul de la détection de surface Le détecteur optique de fumée et le détecteur de chaleur peuvent détecter un foyer par rapport à une surface et à une distance définie. Règles de calcul 1 La surface de détection (s) et la distance (d) de surveillance d un détecteur dépendent de la surface et de la hauteur du local ainsi que de l inclinaison (i) du plafond ou de la toiture sur lequel il est installé. Exemple : pour un local de 40 m 2 avec une hauteur de plafond de 7 m et une inclinaison de toit! 20, la surface maximale surveillée par le détecteur de fumée sera de 80 m 2 et la distance horizontale maximale entre tout point du plafond et le détecteur devra être de 6,7 m. 2 Lorsque des détecteurs de fumée sont installés sous toiture, il faut : les implanter au point le plus haut (faîtage par exemple), et pour les toitures en redents, chacun d eux doit être équipé. les éloigner par une cale par exemple, pour éviter que la couche d air sous toiture, à température différente, n empêche la fumée de l atteindre. La distance (a) entre la toiture et un détecteur de fumée est donnée dans le tableau ci-contre. 3 Un détecteur doit être au moins à 0,5 m d un mur ou d une gaine, solive, poutre de plus de 0,15 m de hauteur. Exception : couloir, gaine technique de moins de 1 m de largeur. Type de détecteur Fumée Thermovélocimétrique Thermostatique Hauteur du local (h en m) Sol Surface du local en m 2 Zone d'implantation des détecteurs Hauteur du local en m Surface maximale surveillée par détecteur s (en m 2 ) et distance horizontale maximale d (en m) entre tout point du plafond (ou de la toiture) et un détecteur i! < i! 45 i > 45 s d s d s d! 80! ,7 80 7, > 80! ,8 60 7, < h! , ,9! 40! ,7 40 5,7 40 6,3 > 40! ,4 40 5,7 50 7,1! 40! ,6 24 4,6 24 4,6 > 40! ,6 24 4,6 30 5,7 Nota : Tableau extrait de la règle d installation APSAD R7 La surface de détection indiquée est à pondérer par un coefficient pour certains locaux : 0,6 pour les bancs d essais de moteur, cave à huile, centre commerciaux, chambre froide, chambre d hôtel, chemin de câbles, combles, entrepôt, filmothèque, gaine technique, groupe électrogène, imprimerie, menuiserie, risque électrique, transformateur, vernissage. 0,3 pour les bandothèques, central téléphonique, chambre d hôpital, hangar d avions, laboratoire (salle blanche), salle informatique. a Hauteur (h) 1 m maxi Distance verticale a (en cm) de l élément capteur du détecteur de fumée au plafond ou à la toiture i! < i! 30 i > 30 Min Max Min Max Min Max h! < h! < h! < h! Nota : Tableau extrait de la règle d installation APSAD R7 Principes de la sécurité 2515 S Y S T È M E D E S É C U R I T É I N C E N D I E SOLUTIONS LEGRAND... La détection (suite) Choisissez votre système de sécurité incendie. voir pages 170 à 188 Deux autres types de détecteurs automatiques peuvent être utilisés pour assurer la surveillance d un bâtiment. Principes de la sécurité Le détecteur linéaire de fumée Type de détection : Il est sensible aux fumées blanches ou noires qui traversent le faisceau laser émis par le boîtier et renvoyé par le réflecteur. Couverture : Son intérêt réside dans la couverture de grandes distances évitant ainsi l emploi de plusieurs détecteurs de fumée ponctuels et offrant une solution simple d installation dans le cas de grandes hauteurs de plafond ou de points de fixation inaccessibles et non souhaités (hall, entrepôt...) pour des détecteurs ponctuels. Comme pour le détecteur optique de fumée, il doit être utilisé dans les locaux où il n y a pas de fumée en mode de fonctionnement normal. Il assure une surveillance jusqu à 100 m avec une distance minimum de 30 m sur une largeur de 8 m pour une hauteur de local jusqu à 5 mètres et sur une largeur de 10 m pour une hauteur de local de 5 à 12 m. Calcul de surface de détection Il faut prévoir son implantation sur un support stable et non soumis à dilatation pour éviter les variations du faisceau. Il ne faut aucun obstacle entre le détecteur et son réflecteur. Utilisation : Sa température d utilisation oscille entre -10 C et +55 C. Son bon fonctionnement est entravé par des éléments perturbants tels que : - vapeur d eau - poussières - aérosols - obstacle de toute nature (à noter que la coupure complète du faisceau laser est signalée comme un défaut) Le détecteur de flamme Type de détection : Il est sensible au rayonnement infrarouge émis par les flammes d un foyer ainsi qu à la présence du CO 2 résultant. Couverture : Il détecte un foyer jusqu à 17 m de distance au minimum, son angle de vision est de + 45 par rapport à son axe optique, soit un cône de 90. Pour un détecteur monté sous plafond entre 3,5 et 7 m de haut, la surface couverte est de 150 m 2. Elle varie en fonction de l inclinaison et de la hauteur sous-plafond du détecteur. Le détecteur doit être installé à un emplacement permettant une liaison visuelle de la zone à surveiller aussi courte que possible et exempt d obstacle. Utilisation : Il est à utiliser lorsque le paramètre à détecter est la présence de flammes émises par la combustion de solides, liquides ou gaz carbonés (bois, fuel, butane...). Il est très adapté à la détection de feux ouverts et peut s utiliser en remplacement des détecteurs de fumée lorsque les conditions d environnement empêchent l utilisation de ces derniers. Ce détecteur est sensible aux phénomènes perturbants suivants : - rayonnement direct du soleil, éclairage artificiel intense ou vacillant - réflexion de lumière sur des plans d eau, vitrages, parties mobiles de machines... - vibration du point de fixation du détecteur - tout mouvement produisant une modulation de la lumière captée par le détecteur. Principes de la sécurité Détecteur linéaire réf axe du faisceau L1 L2 Longueur du faisceau: de 30 à 100 mètres L1 et L2 ne doivent pas dépasser la valeur indiquée dans le tableau ci-contre Hauteur du Hauteur du détecteur L1 et L2 : Largeur de local (m) sous plafond (m) surveillance par rapport à l axe du faisceau (m) H! 5 0,3! H! 0,5 4 5 < H! 12 0,5 < H! 2 5 Nota : Tableau extrait de la règle d installation APSAD R7 Calcul de surface de détection Il faut prévoir son implantation sur un support stable. La zone à surveiller doit toujours être à la vue directe du détecteur et sans obstacles. La surface minimale surveillée dépend de la hauteur d implantation du détecteur (F) et de son inclinaison (V). F 45 V 45 F = hauteur de fixation du détecteur (m) Surface maximale surveillée au sol en m 2 V = angle d inclinaison par rapport à la verticale 0 < V! < V! < V! < V! 60 F! 1, ,5 < F! 3, ,5 < F! < F! < F! Nota : Tableau extrait de la règle d installation APSAD R16 S Y S T È M E D E S É C U R I T É I N C E N D I E L évacuation SOLUTIONS LEGRAND... Choisissez votre système de sécurité incendie. voir pages 170 à 188 L évacuation des personnes est provoquée par la diffusion d un signal sonore ou organisée dans certains cas par le personnel de l établissement. Principes de la sécurité Qu est-ce que l alarme générale? C est un signal sonore 2 tons spécifique (caractéristique définie dans la norme NF S ) destiné à prévenir les occupants d un bâtiment d évacuer les lieux. L alarme générale peut être immédiate ou temporisée, elle doit être audible de tout point du bâtiment pour une durée minimum de cinq minutes. L évacuation du public est également favorisée par le déverrouillage automatique des issues de secours. Qu est-ce qu une alarme générale sélective (AGS)? C est un signal d alarme générale, différent du son AFNOR NF S , et éventuellement lumineux, destiné à ne prévenir que certaines catégories de personnel d un ERP (ex. : hôpitaux, maisons de retraite,...) qui organiseront l évacuation du public afin d éviter les risques de panique. Utilisez des diffuseurs sonores spécifiques. Comment gérer les issues de secours? Les issues de secours sont normalement libres d ouverture. Pour éviter une utilisation malveillante (vol par exemple), la commission de sécurité peut autoriser leur verrouillage par dispositif électromagnétique conforme à la norme. Une commande locale par déclencheur manuel vert est alors obligatoire. Le déverrouillage des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus d alarme générale. S il existe un équipement d alarme type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie. Un contrôle de position des portes est possible par contacts dans le bloc ventouses avec renvoi sur alarme technique. Pourquoi utiliser un diffuseur sonore? L utilisation d un diffuseur sonore permet de diffuser un signal d évacuation qui doit être audible de tout point de bâtiment,ou permet d informer uniquement certaines catégories de personnes qui organiseront l évacuation. Où utiliser un diffuseur sonore? Le diffuseur sonore doit être utilisé au sein des établissements recevant du public (ERP) et/ou des établissements recevant des travailleurs (ERT). Le choix du diffuseur dépend du lieu d utilisation mais également de son lieu d implantation au sein du bâtiment. De plus, la propagation du son ne doit pas être gênée par des obstacles, des cloisonnements et par des bruits ambiants. Le tableau ci-contre vous permet de choisir le bon diffuseur sonore en fonction du niveau sonore ambiant. Cas particulier d un 75 db établissement à plusieurs bâtiments L équipement d évacuation doit être indépendant pour chacun 80 db d eux. Implanter une centrale de même type par bâtiment et mettre chacune sous surveillance. Dans le cas d une surveillance Usines 85 db centralisée : utiliser des tableaux 90 de report pour chaque centrale, db regroupés au poste de garde après avis de l organisme de contrôle. * Puissance acoustique moyenne obtenue à 2m. Entrepôts magasins Bureaux 55 db 60 db 65 db 70 db Surface couverte par le diffuseur sonore en champ libre (m 2 ) Diffuseurs sonores classe A (70db*) classe B (90db*) classe C (105db*) et BAAS 25 m m m 2 Surface couverte par le diffuseur sonore avec cloisonnement (m 2 ) 15 m m m 2 15 m m m 2 4 m m m m m m m 2 80 m m 2 20 m m 2 15 m m 2 10 m m m m 2 60 m 2 25 m 2 25 m 2 15 m 2 Principes de la sécurité 28 2917 S Y S T È M E D E S É C U R I T É I N C E N D I E SOLUTIONS LEGRAND... Le compartimentage Choisissez votre système de sécurité incendie. voir pages 170 à 188 Le compartimentage évite la propagation de l incendie en isolant les différentes parties d un bâtiment. Principes de la sécurité Qu est-ce que le compartimentage? Il évite la propagation du feu, de la chaleur et des fumées, durant un temps donné, en les contenant dans un espace défini par des éléments constructifs du bâtiment. Un compartiment est une zone délimitée par des murs, planchers, portes... Il peut être traversé par un conduit de ventilation ou une circulation, des éléments spécifiques rétablissent alors sa continuité en cas de feu (clapet coupe-feu permettant l obturation d un conduit de ventilation, portes coupe-feu isolant une circulation). Comment recouper une circulation par porte pare-feu? Toute circulation horizontale encloisonnée de grande longueur (> 50 m) doit être recoupée tous les 25 à 30 m. Pour les établissements de type U et J, la circulation doit être recoupée au moins une fois, quelle que soit sa longueur. Dans quels cas les portes doivent être à fermeture automatique? Les portes doivent toujours être à fermeture automatique dans les cas suivants : portes des escaliers encloisonnés des établissements de type R cage d escaliers traversée par une circulation et comportant de ce fait 2 issues au même niveau porte de recoupement des circulations des établissements de type U. Pour d autres cas (contraintes d exploitation, isolement par rapport à des tiers), consulter la commission de sécurité. Sinon généralement les portes sont maintenues fermées par des ferme-portes. Dans quels cas les portes à fermeture automatique sont-elles asservies à la détection automatique? 3 cas sont répertoriés dans le réglement de sécurité : établissements avec locaux à sommeil au dessus du 1 er étage portes de communication avec des locaux occupés par des tiers dispositions particulières La ventouse électromagnétique est-elle un DAS de compartimentage? Non. Le dispositif actionné de sécurité «portes résistantes au feu» est l ensemble du système de fermeture des portes (bâti et ventail) et des ventouses électromagnétiques (avec le moteur éventuellement). Cet ensemble doit être conforme la norme NF S qui fixe notamment le degré de résistance au feu. Un déclencheur électromagnétique seul ne peut donc répondre aux exigences de la norme NF S (seule l annexe B, fiche 1 de cette norme concerne exclusivement le déclencheur). Fermeture des portes sur l ensemble du bâtiment ou par niveau Elle se fait sur l ensemble d un bâtiment, sauf dans les établissements de type Uet J, où elle se fait pour chaque niveau. Comment fonctionnent les organes de compartimentage? Ils fonctionnent selon deux types de commande : par émission ou par rupture de courant. La commande par rupture de courant peut être utilisée lorsqu un fonctionnement intempestif ne peut entraîner un défaut de mise en sécurité du bâtiment considéré. Contrôle de la position des organes de compartimentage Vous devez assurer le contrôle de la position de sécurité d un organe de compartimentage lorsque celui-ci est commun à 2 zones de compartimentage. Types de centrales à utiliser Tous les types de centrale peuvent commander des organes de compartimentage : les CMSI de type A et B, le DCS et les simples équipements d alarme. Le déclenchement des organes de compartimentage se fait sans temporisation. Asservissements techniques En complément des dispositions de mise en sécurité, il faut pouvoir commander certains asservissements techniques par le CMSI, pour éviter leur influence sur l évolution d un sinistre. Le «non-arrêt ascenseur à l étage sinistré» est une sous-fonction du compartimentage, il se commande par contact sec. Le CMSI envoie des commandes (1 par niveau) vers la gestion d ascenseur pour que ce dernier ne puisse pas stopper à l étage en feu. Principes de la sécurité 30 3118 S Y S T È M E D E S É C U R I T É I N C E N D I E Le désenfumage Les alimentations électriques de sécurité Le désenfumage permet l évacuation des fumées d incendie et limite la propagation du feu et la destruction des biens Toutes les installations de sécurité doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S Principes de la sécurité DF, PE, IT246, IT263, CH38 Qu est-ce que le désenfumage? Il facilite l évacuation du public en lui permettant de mieux voir son chemin et limite les effets toxiques des fumées ainsi que leur potentiel calorifique et corrosif. Il peut être naturel, mécanique ou les deux. De manière générale, le nombre, la surface et l emplacement des organes de désenfumage sont déterminés par un bureau d études. Où désenfumer? Tout escalier desservant plus de 2 niveaux en sous-sol (hors parcs de stationnement). Tout escalier encloisonné. Toute gaine d ascenseur, hormis ventilation adaptée. Dans les escaliers : le désenfumage est naturel. Toute circulation horizontale encloisonnée de plus de 30m ne débouchant ni sur l extérieur, ni sur un escalier protégé, ou desservie par des escaliers mis en surpression, ou desservant des locaux réservés au sommeil, ou située en sous-sol, ou située dans un ERP avec un effectif de personnes handicapées nécessitant des mesures spéciales (cf. article GN8). La détection automatique des locaux ne doit pas commander le désenfumage des circulations horizontales. Dans les circulations horizontales encloisonnées (couloirs) : le désenfumage est souvent combiné naturel et mécanique. Les volets et ventilateurs de désenfumage sont commandés électriquement par le CMSI. Tout local de plus de 300 m 2 (100 m 2 si en sous-sol ou sans porte ni fenêtre sur l extérieur). Tout hall de plus de 300 m 2 ou si les circulations horizontales du niveau concerné sont désenfumées. Tout atrium d une section supérieure à 5x5 m. Dans un compartiment, toute circulation horizontale si cloisons toute hauteur ou tout le compartiment si cloisons partielles ou plateau paysager. Sur quels niveaux désenfumer? Il se fait toujours par niveau, voire fraction de niveau, et peut être traité pour un local particulier. Lorsqu un conduit de désenfumage est commun à plusieurs niveaux, le déclenchement à un niveau donné doit bloquer la commande automatique de désenfumage des autres niveaux (fonction verrouillage sur CMSI). Qu est-ce que le coffret de relayage? C est un dispositif actionné de sécurité assurant l interface entre un DCS ou un CMSI (TBT) et un ventilateur de désenfumage (BT). Les pompiers peuvent mettre à l arrêt la ventilation à l aide de coffrets spécifiques placés à côté du DCS/CMSI. Le contrôle de position des organes de désenfumage Le contrôle de position d attente et de position de sécurité est obligatoire pour : les volets pour conduits collectifs les exutoires pour escaliers mis en surpression mécanique les coffrets de relayage Asservissements techniques En complément, il faut pouvoir commander certains asservissements techniques pour éviter leur influence sur l évolution d un sinistre. L arrêt ventilation/climatisation fait partie du désenfumage. Il se fait par une liaison non surveillée (contact par exemple) du DCS ou du CMSI. Pour les centrales de traitement d air desservant des locaux à sommeil ou traitant plus de N. m 3 /h, un détecteur autonome déclencheur (DAD) sensible aux fumées doit commander automatiquement la mise en sécurité de la centrale. Conformément à l article EL 3 et EL 12 du Règlement de Sécurité contre l incendie dans les ERP (décret du 19 novembre 2001), les installations de sécurité doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S Qu appelle-t-on installation de sécurité? Elles comprennent : toutes les installations du système de sécurité incendie les ascenseurs devant être utilisés en cas d incendie les secours en eau (surpresseurs d incendie, pompes de réalimentation en eau ; compresseurs d air des systèmes d extinction automatique à eau...) les pompes d exhaure d autres équipements de sécurité spécifiques de l établissement considéré à condition qu il concourent à la sécurité contre les risques d incendie et de panique les moyens de communication destinés à donner l alerte interne et externe. Ces installations doivent être alimentées par une AES. Normativement (NF S ), une AES n est pas obligatoire pour alimenter les DAS télécommandés par rupture de courant dont, par nature, un fonctionnement intempestif ne peut entraîner un défaut de mise en sécurité du bâtiment considéré. Exemple typique : déclencheurs électromagnétiques de DAS de compartimentage (porte coupefeu) en SSI de catégorie D ou E. Cependant, pour des raisons de confort d exploitation (déclenchement à la moindre interruption d énergie), il est conseillé de secourir cette télécommande par une alimentation autonome. Qu est-ce qu une AES? L alimentation électrique de sécurité est un dispositif qui fournit l énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité pour leur permettre d assurer leur fonction aussi bien en mode normal qu en mode sécurité. Les AES sont conformes à la norme NF S (juin 2000) Toutes les AES dont le produit Cu < 1000 (C : capacité en ampères heures et u : tension de décharge en volts) doivent être installées dans un local de service électrique. Ce local doit être réservé à l installation de batteries d accumulateurs. Les AES n alimentant qu un matériel du SSI peuvent être installées dans le même local. Principes de la sécurité 32 3319 S Y S T È M E D E S É C U R I T É I N C E N D I E Dispositifs de coupure d urgence A L A R M E S T E C H N I Q U E S La surveillance technique d un bâtiment Un dispositif de coupure d urgence doit être facile d accès pour permettre de couper rapidement l alimentation d un circuit électrique L alarme technique répond à des applications tertiaires ou domestiques simples telles que surveillance de la température d un congélateur, détection d inondation ou de gaz... Principes de la sécurité 34 Décret du 14 novembre 1988 article 10 : «Dans tout circuit terminal, doit être placé un dispositif de coupure d urgence aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement accessible» Règlement de Sécurité en ERP Article EL11 Les dispositifs de coupure d urgence doivent être faciles à atteindre par les pompiers. Si les locaux ou dégagements sont accessibles au public, les dispositifs de coupure d urgence (hors enseignes lumineuses) doivent être hors d atteinte du public et accessibles uniquement par le personnel (exemple : derrière un comptoir, une caisse...). Une dérogation à cette règle est acceptée, hormis pour les circuits d éclairage, dans les ateliers, les salles de travaux pratiques, les laboratoires et les cuisines pédagogiques (Article R25). Qu appelle-t-on dispositif de coupure d urgence Si dans certains cas la coupure d urgence peut être assimilée à l arrêt d urgence, les deux notions restent bien distinctes. Ainsi l arrêt d urgence n implique pas nécessairement la coupure d urgence. La Coupure électrique d urgence : coupure en charge, directe ou à distance, en une seule manœuvre de tous les conducteurs actifs d un circuit. Le déblocage du dispositif de coupure d urgence ne doit pas permettre la réalimentation du circuit sans une action intentionnelle. L arrêt d urgence : manœuvre qui consiste à arrêter un mouvement ou un processus devenu dangereux. Le déblocage du dispositif d arrêt d urgence ne doit pas permettre le redémarrage de l installation sans intervention intentionnelle. Cas particuliers Les chaufferies Arrêté du 23 juin 1978 «Deux dispositifs de commande, l un pour les circuits d éclairage électrique, l autre pour tous les autres circuits électriques doivent être placés à l extérieur du local. Chaque dispositif de commande doit être constitué par un interrupteur à coupure omnipolaire ou un dispositif d arrêt d urgence». Les dispositifs de commande doivent être placés dans un endroit facilement accessible en toute circonstance et parfaitement signalés. Les enseignes lumineuses NF C Les enseignes à basse tension et les alimentations en basse tension des enseignes à haute tension (1000V à 10000V) doivent être équipées d un dispositif assurant les fonctions de coupure d urgence et de sectionnement. Les cuisines Règlement de Sécurité - Articles CG 4 et PE 15 Un dispositif d arrêt d urgence de l alimentation des appareils de cuisson doit être installé près de l accès à la cuisine. Les escaliers mécaniques et trottoirs roulants Règlement de Sécurité - Article AS7 Un dispositif d arrêt d urgence doit être installé à chaque extrémité Les ventilateurs Règlement de Sécurité - Article CH34 Une commande d arrêt d urgence des ventilateurs, clairement identifiée, doit être située dans le poste de sécurité ou dans un endroit facilement et directement accessible de l extérieur. Code de la construction et de l habitation. Article R «Les ascenseurs et monte-charge, les installations d électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement». Règlement de sécurité contre l incendie en ERP Structures gonflables - Article SG 7 Toute chute anormale de pression dans la structure ou les armatures gonflables doit être signalée au responsable de l établissement par un dispositif d alarme. À quoi servent-elles? Elles permettent la détection et la signalisation d anomalies ou de défaillances techniques. En liaison avec des détecteurs appropriés ou des contacts secs, elles s adaptent aux exigences des installations techniques d un bâtiment. Exemples d installations surveillées par une centrale d alarme technique : Poste de transformation, disjoncteur général, armoires de distribution, groupes électrogènes de sécurité, ascenseurs, ventilation, climatisation, chaufferie, traitement d eau, pompes, compresseurs, chambres froides, congélateur, détection de gaz domestiques... Exemples d applications Ascenseur Congélateur Détection d'élévation de température Détecteur d'élévation de température Climatisation/ventilation Machine à laver Détecteur d'inondation Détection d'inondation Porte de garage Gazinière Détecteur gaz butane Détection de gaz Principes de la sécurité 3520 Chaque établissement est un cas particulier qui impose des installations spécifiques, en fonction de l'activité, de l'effectif et de sa classification. Pour chaque chantier, un tableau de choix propose une solution produits dans le respect de la réglementation. S O M M A I R E Choix du type d établissement en fonction de votre chantier P. 38 Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT) Usines, ateliers, bureaux P. 134 Détermination de la catégorie en fonction de l effectif P. 40 Choix du SSI et de l équipement d alarme P. 42 Etablissements Recevant du Public (ERP) Type J P. 44 Type L P. 50 Type M P. 56 Type N P. 62 Type O P. 66 Type P P. 70 Type R P. 76 Type S P. 82 Type T P. 86 Type U P. 90 Type V P. 96 Type W P. 100 Type X P. 104 Type Y P. 108 Type CTS P. 114 Type EF P. 116 Type GA P. 120 Type OA P. 124 Type PA P. 126 Type PS P. 128 Type REF P. 130 Type SG P. 132 Locaux Tech. P. 133 Locaux d habitation Bâtiments d habitation P. 138 collective Stationnements P. 142 d habitation Foyers-Logements P. 146 Locaux d hébergement P. 148 Locaux spécifiques Locaux à risques P. 152 d incendie (BE 2) Chantiers P. 154 Campings P. 155 Locaux non accessibles au public Immeubles de Grande P. 156 Hauteur (IGH) 36 37 Montrer encore
1 / LA SECURITE DANS LES BATIMENTS LA SECURITE INCENDIE Bibliographie Catalogues LEGRAND & Schneider Electric La protection des personnes et des biens est primordiale dans les établissements accueillant Plus en détail L éclairage de sécurité et l alarme incendie
L éclairage de sécurité et l alarme incendie 1. Les établissements recevant du public (ERP) L éclairage de sécurité 1. Définition et réglementation Dans tout type d établissement un éclairage électrique Plus en détail LES ALARMES INCENDIE
1 LES ALARMES INCENDIE 1. Généralités Les systèmes d'alarme sont destinés à équiper les établissements recevant du public des quatre premières catégories sont classés en quatre types appelés, par ordre Plus en détail DETECTION ET ALARME INCENDIE DANS LES E.R.P
DETECTION ET ALARME INCENDIE DANS LES E.R.P Le système d'alarme incendie doit permettre de signaler un sinistre et de le localiser. Il fonctionne sur une source autonome en l'absence de courant. L'action Plus en détail Alarme incendie. 1) Introduction. 2) Système de sécurité incendie
Alarme incendie Toutes les installations de sécurité peuvent être réalisées par les installateurs électriciens. Pourtant, ce ne sont pas des chantiers comme les autres. Parce qu'ils visent d' abord à assurer Plus en détail S5.3 Réglementation incendie DISPOSITIFS DE PROTECTION ET D EXTINCTION
1 - La sécurité dans les bâtiments La protection des personnes et des biens est primordiale dans les établissements accueillant du public et/ou des travailleurs. Les étapes de la sécurité : 1.1 - Détecter Plus en détail Il est nécessaire de mettre en place un système de sécurité incendie (SSI) permettant de détecter le plus rapidement possible un début de sinistre.
PAGE : 1 Situation : Les établissements doivent être protégés contre les incendies. Suivant leur catégorie, les systèmes de sécurité incendie (SSI) à mettre en place sont plus ou moins complexes. A l issue Plus en détail Voici un guide indicatif à suivre afin de réaliser un audit sécurité de votre établissement. Ce guide indique les points principaux à respecter.
Voici un guide indicatif à suivre afin de réaliser un audit sécurité de votre établissement. Ce guide indique les points principaux à respecter. Cependant si vous désirez un audit sécurité complet, il Plus en détail L alarme incendie. 1. Définition d un SSI. 1. Les différents types de SSI RÉGLEMENTATION. ARTICLE MS 53 défini par l arrêté du 2 février 1993
L alarme incendie 1. Définition d un SSI ARTICLE MS 53 défini par l arrêté du 2 février 1993 Le système de sécurité incendie d un établissement est constitué de l ensemble des matériels servant à collecter Plus en détail EQUIPEMENTS DE SECURITE DANS LES BATIMENTS
EQUIPEMENTS DE SECURITE DANS LES BATIMENTS La réglementation : C est la loi Les supports réglementairesr Le règlement de sécurité : C est l ensemble des textes relatifs à la sécurité applicables aux Établissements Plus en détail 1.2.4 Détecteur multiponctuel ou Détecteur de Fumée Haute Sensibilité (DFHS)
1.2.4 Détecteur multiponctuel ou Détecteur de Fumée Haute Sensibilité (DFHS) La sensibilité de ce système est 10 fois supérieure à celle des détecteurs ponctuels. Surface couverte par détecteur Page 1 Plus en détail Module 3. Installations techniques
Module 3 Installations techniques Source normale : raccordement au réseau électrique de distribution publique (TGBT - TGHT). Source de remplacement : source délivrant l énergie électrique permettant de Plus en détail Réglementation selon les arrêtés du 26/02/2003, du 07/03/2008 et du 14/12/2011 et le Code du travail. Effectif des locaux Évacuation Ambiance
RÉGLEMENTATION L éclairage de sécurité et l alarme incendie (suite) 2. Les établissements recevant des travailleurs (ERT) Pour les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT), l effectif théorique des Plus en détail DETECTION ET ALARME INCENDIE DANS LES E.R.P
DETECTION ET ALARME INCENDIE DANS LES E.R.P Le système d'alarme incendie doit permettre de signaler un sinistre et de le localiser. Il fonctionne sur une source autonome en l'absence de courant. L'action Plus en détail Travaux en cours. Diaporama réalisé par Thierry MARBEHAN Avec la collaboration de la société SIEMENS CERBERUS
Travaux en cours Diaporama réalisé par Thierry MARBEHAN Avec la collaboration de la société SIEMENS CERBERUS Triangle du feu Que ce soit un feu controlé ou un incendie, la combustion est une réaction chimique Plus en détail Système de sécurité incendie SUJET
Système de sécurité incendie SUJET TABLE DES MATIERES I Description... 2 I.1 Présentation du rôle d un Système de Sécurité Incendie dans un ERP... 2 I.2 Présentation de l établissement... 2 II Recherche Plus en détail Type 1 conventionnelle
Réf. 609 00 BAES + BAEH étanche pour ERP comportant des locaux à sommeil 65 6 Installation 40 mm maxi Coller une étiquette de maintenance réf. 609 00 et y inscrire la date de mise en service du bloc. 0 Plus en détail ECS 2/4/8/16 Réf. : 310 100 / 310 110 / 310 120 / 310 130 Notice exploitant
N O T I C E ECS 2/4/8/16 Réf. : 310 100 / 310 110 / 310 120 / 310 130 Notice exploitant ATTENTION : CONTRAT D ENTRETIEN Toute installation de détection doit faire l objet d un contrat d entretien par un Plus en détail NOTICE DE SECURITE pour les ERP de 5 ème catégorie SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990
NOTICE DE SECURITE pour les ERP de 5 ème catégorie SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990 Documents obligatoires à joindre à cette notice de sécurité pour le Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (Code de la construction et de l habitation Art. R123 à R123.55 arrêté du 22 juin 1990) S agissant d une opération en site existant, en application Plus en détail Centrale Incendie. À retenir. 3) Exemple d un système d alarme 3.1 Schéma de principe. 1) Composition d un système d alarme incendie.
À retenir Centrale Incendie 1) Composition d un système d alarme incendie 3 parties principales : ACQUISITION TRAITEMENT SIGNALISATION Structure générale 3) Exemple d un système d alarme 3.1 Schéma de Plus en détail NOTICE DE SECURITE. SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990
NOTICE DE SECURITE POUR LES ERP DE 5 E CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990 Documents obligatoires à joindre à cette notice de sécurité pour le Plus en détail LES INCENDIES. TYPE 2b TYPE 3 TYPE 4 UNE FONCTION DE DÉTECTION UNE FONCTION D ÉVACUATION RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
LES INCENDIES TYPE 2b Les alarmes incendie ont deux fonctions : UNE FONCTION DE DÉTECTION Par déclencheurs manuels (bris de glace) placés à chaque étage, à proximité de chaque escalier et au rez-de-chaussée Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ERP
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ERP A joindre à la demande de permis de construire, déclaration de travaux ou d aménagement Cette notice n est pas exhaustive ; tous renseignements complémentaires doivent Plus en détail CMSI 8 Réf. : 320 100 Notice exploitant
N O T I C E CMSI 8 Réf. : 320 100 Notice exploitant Fonction Type Zone de sécurité 1 2 3 4 5 6 7 8 Signification des voyants et commandes en face avant Voyant SOUS TENSION Voyant vert. S'allume quand le Plus en détail Plan : Introduction : Quelques remarques préliminaires 1) Les dispositions applicables aux établissements à modifier
L arrêté du 24 juillet 2006 Plan : Introduction : Quelques remarques préliminaires 1) Les dispositions applicables aux établissements à modifier 1.1) La détection automatique incendie 1.2) La protection Plus en détail Communauté de Communes Vals et Plateaux des Monts de Lacaune 3, Place de la Mairie 81330 VABRE
MAITRE D OUVRAGE : Communauté de Communes Vals et Plateaux des Monts de Lacaune 3, Place de la Mairie 81330 VABRE CONSTRUCTION D UN FOYER POUR HANDICAPES ADULTES A CASTELNAU DE BRASSAC CAHIER DES CHARGES Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE CONCERNANT LES PETITS HOTELS ET LES TRES PETITS HOTELS
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE CONCERNANT LES PETITS HOTELS ET LES TRES PETITS HOTELS TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES ERP DU 1 er GROUPE ET DE 5 ème CATEGORIE Code de la construction et de l habitation Plus en détail SECURITE DES BATIMENTS Alarmes incendie
SECURITE DES BATIMENTS Alarmes incendie BTS Electrotechnique ALARMES INCENDIE 1. LES NORMES EN VIGUEUR page 2 2. SSI et EA page 2 a. Protection des personnes, Etablissement Recevant du Public page 2 b. Plus en détail F I C H E T E C H N I Q U E N 2 0 1 0 / 2. Préconisations pour la mise en place de panneaux photovoltaïques
F I C H E T E C H N I Q U E N 2 0 1 0 / 2 Préconisations pour la mise en place de panneaux Service PréveNTiON edition mars 2010 En l absence de réglementation applicable à l installation de panneaux, Plus en détail Type 1 conventionnelle SSI de catégorie A
Type 1 conventionnelle SSI de catégorie A Détection automatique et mise en oeuvre simplifiée Les + produits De 2 à 16 boucles de détection Avec CMSI intégré ou externe Jusqu à 10 tableaux répétiteurs Borniers Plus en détail ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 5 ème CATEGORIE sans locaux à sommeil
EXEMPLE DE NOTICE DE SECURITE INCENDIE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 5 ème CATEGORIE sans locaux à sommeil NOTA : Cet exemple de notice est un document simplifié. Des renseignements complémentaires Plus en détail RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA RESIDENCE JEAN VILAR 78200 MANTES LA JOLIE
Maître d ouvrage : GROUPE SOS ASSOCIATION JCLT Siège social et direction générale 102 c rue Amelot 75 011 Paris RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA RESIDENCE JEAN VILAR 78200 MANTES LA JOLIE Cahier des Plus en détail Agent de sécurité incendie S.S.I.A.P. 1
Agent de sécurité incendie S.S.I.A.P. 1 OBJECTIFS Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens. PUBLIC / PRE REQUIS Postulants agents de sécurité incendie en établissement recevant Plus en détail L article R 123-2 du Code de
ÉTANCHÉITÉ.INFO #40 décembre 2013 TECHNIQUE 29 Réglementation ERP Désenfumage des ERP : des règles générales complétées par des spécificités liées au type d exploitation Selon la taille et la nature de Plus en détail Type 1 adressable. SSI de catégorie A. Les + produits. Jusqu à 512 points de détection adressables. Jusqu à 4 BUS rebouclés. 99 zones de détection
Type 1 adressable SSI de catégorie A Les + produits Jusqu à 512 points de détection adressables Jusqu à 4 BUS rebouclés 99 zones de détection De 2 à 4 lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux comprend Plus en détail IRVE et Hybrides Rechargeables dans les ERP et les IGH - Cahier des Charges de la Commission Centrale de Sécurité (Ministère de l Intérieur) SOMMAIRE
NOTEC N 544 L E S N O T E S T E C H N I Q U E S DE LA F F I E 1 5 J A N V I E R 2 0 1 3 IRVE et Hybrides Rechargeables dans les ERP et les IGH - Cahier des Charges de la Commission Centrale de Sécurité Plus en détail Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil
Notice de sécurité Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil Cette notice a été établie à l'attention des exploitants d Etablissements Recevant du Public (ERP), afin Plus en détail Le feu et ses conséquences
Formation SSIAP 1 Le feu et ses conséquences Le triangle du feu Les trois éléments indispensables à l incendie Le Combustible Le Comburant (Solide, liquide, gazeux) l air: L énergie d activation (Thermique, Plus en détail REFERENTIEL PEDAGOGIQUE
Public 12 stagiaires maximum Durée totale indicative 67 heures Hors examen et temps de déplacement Pré requis Respect des dispositions de l article 4 1 de l arrêté du 02 Mai 2005 dont par exemple : Soit Plus en détail NOTICE DE SÉCURITÉ. Document mis à jour le 10.05.2012
NOTICE DE SÉCURITÉ concernant les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du (5 ème catégorie) conformément au Code de l'aménagement de la Polynésie Française Document mis à jour le 10.05.2012 01 - PRÉSENTATION Plus en détail LILLE CENTRE LILLOIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE. Remplacement du centralisateur de mise en sécurité incendie
LILLE CENTRE LILLOIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE Remplacement du centralisateur de mise en sécurité incendie CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL SSI Maître d ouvrage UGECAM Maître d œuvre KHEOPS Ingénierie Plus en détail DISPOSITIONS SPECIFIQUES. Bâtiments administratifs
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, février 2009 Le présent texte a été établi par l Inspection du Travail et des Mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. ITM-SST 1504.1 Prescriptions Plus en détail Mise en sécurité. Choisissez votre système de mise en sécurité. Qu'est-ce qu'un système de mise en securité? Catégorie d'un SMSI
Mise en sécurité Choisissez votre système de mise en sécurité Qu'est-ce qu'un système de mise en securité? Les systèmes de mise en sécurité (SMSI) sont des automates qui ont pour finalité de protéger les Plus en détail Agent de sécurité incendie module complémentaires REF : SSIAP 1 module
Agent de sécurité incendie module complémentaires REF : SSIAP 1 module Public 12 stagiaires maximum Durée totale indicative 43 heures 30 minutes horstemps de déplacement Pré requis Respect des dispositions Plus en détail Les établissements recevant du public - ERP
Arrêté du 25 juin 1980 (modifié) Les établissements recevant du public - ERP Article EC 7 L éclairage de sécurité doit être à l état de veille pendant l exploitation du bâtiment. L éclairage de sécurité Plus en détail Prescriptions de prévention incendie DISPOSITIONS SPECIFIQUES Bâtiments administratifs
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, septembre 2012 Le présent texte a été établi par l Inspection du travail et des mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. ITM-SST 1504.2 Prescriptions Plus en détail Service départemental d incendie et de secours du Territoire de Belfort
Service départemental d incendie et de secours du Territoire de Belfort Fiche technique 2011 / 01 Nouvelles dispositions prévues par le règlement de sécurité pour l évacuation des personnes en situation Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Arrêté du 26 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions Plus en détail Tableaux d alarme sonores
Tableaux d alarme sonores Type T4 CT 1 boucle NiMh Réf. : 320 020 Type T4 CT 2 boucles Réf. : 320 019 FEU BOUCLE 1 FEU TEST BOUCLE 2 DEFAUT BATTERIE SOUS TENSION SECTEUR ABSENT Contenu de l emballage - Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Préambule : Cette notice concerne les dispositions essentielles de sécurité à prévoir en fonction du classement de l'établissement Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE D un projet de construction d un ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Soumis : Aux dispositions générales des articles R 123-1 à R 123-55 du code de la construction et de l habitation Plus en détail Télécommande multifonctions non polarisée de sécurité pour blocs autonomes d éclairage de sécurité 039 00
Télécommande multifonctions non polarisée de sécurité pour blocs autonomes de sécurité 039 00 R Caractéristiques techniques Alimentation... : 230 VA 50 Hz 15 ma Capacité des bornes. : 2 X 1,5 mm 2 Fixation.... Plus en détail Cahier des charges Fonctionnel des systèmes de sécurité incendie De la médiathèque d ALBI
Cahier des charges Fonctionnel des systèmes de sécurité incendie De la médiathèque d ALBI Bureau d études : Coordinatrice SSI : Mme Line VILLENEUVE CAP MÀS ETUDES 2 avenue René Cassin 81 600 GAILLAC Tel Plus en détail GAMMES DE MAINTENANCE
OPÉRATION Á EFFECTUER SUR LE MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE L INCENDIE non asservi à l énergie électrique EXTINCTEUR ET RIA - Vérification fonctionnelle et nettoyage des pièces et organes principaux des appareils, Plus en détail L ÉVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
10 L ÉVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 10.1 ESPACE D ATTENTE SÉCURISÉ FOCUS 1 : L'IMPLANTATION PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L ACCESSIBILITÉ L ensemble des usagers doit pouvoir être évacué du bâtiment. Plus en détail A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente
A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente Mise à jour : Septembre 201 2 I Etablissements recevant du public (ERP) Références réglementaires : Code de la construction et de l habitation Plus en détail NOTICE DE SÉCURITÉ. Document mis à jour le 10.05.2012
SQY SAFETY SSIAP 1 PLANNING DES SEQUENCES DISPENSES 1re Partie : LE FEU ET SES CONSEQUENCES 6h00 FORMATEUR DE LA SESSION : M WITKOWSKI SSIAP 3 SEQUENCE 1 LE FEU 4 h00 Éclosion et développement du feu Théorie Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE pour les Établissements Recevant du Public
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE pour les Établissements Recevant du Public Préambule : à l'attention des rédacteurs Cette notice descriptive concernant toutes les catégories a été élaborée à votre intention, Plus en détail Gymnase Carole MONTILLET Procédures et consignes de sécurité
Gymnase Carole MONTILLET Procédures et consignes de sécurité Albens, PRINCIPES FONDAMENTAUX DE SECURITE : La prévention incendie a pour but d'éviter l'éclosion d'un sinistre, de limiter sa propagation, Plus en détail MISE EN OEUVRE D'UN DÉSENFUMAGE NATUREL
1 MISE EN OEUVRE D'UN DÉSENFUMAGE NATUREL PRINCIPES DE BASE Assistance Technique : 06........ 2 INTRODUCTION Environ 90 000 incendies en France par an. Le feu naît si 3 éléments sont réunis : le combustible, Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE
VILLE DE LYON Sous direction Sécurité civile Service des Etablissements Recevant du Public 69205 LYON CEDEX 01 Tél. 04 72 07 38 03 Fax 04 72 07 38 60 NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE Plus en détail Les solutions sécurité pour les petits établissements recevant du public
Les solutions sécurité pour les petits établissements recevant du public BAES/NOUVELLE 2 Où installer une alarme incendie de type 4? Comme tous les ERP, les petits établissements recevant du public doivent Plus en détail Notice descriptive relative à la sécurité des personnes (Article R 123.22 du CCH)
1 Notice descriptive relative à la sécurité des personnes (Article R 123.22 du CCH) Conformément à Article R*111-19-17 du CCH, la présente notice fait partie du dossier permettant de vérifier la conformité Plus en détail L EVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L EVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Groupement prévention du SDIS 85 PREAMBULE La loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté Plus en détail Notice de sécurité. Etablissements recevant du public de 5 ème catégorie Sans locaux à sommeil
Notice de sécurité Etablissements recevant du public de 5 ème catégorie Sans locaux à sommeil L'article R 123-14 du Code de la Construction et de l'habitation stipule que: " les établissements, dans lesquels Plus en détail Boitier de télécommande multi-fonctions pour blocs autonomes d éclairage de sécurité réf. : 140 012
NOTICE D EMPLOI ET D ENTRETIEN Boitier de télécommande multi-fonctions pour blocs autonomes d éclairage de sécurité réf. : Caractéristiques techniques Capacité de commande : 300 blocs Fixation... : sur Plus en détail CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DU SSI
Batiss Système de Sécurité Incendie Analyse des Besoins Page 1 RECONSTRUCTION DU COLLÈGE DESCARTES COORDINATION SSI - BÂT. COLLEGE 92160 ANTONY 1. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DU SSI Analyse des Besoins Plus en détail GUIDE BÂTIMENTS D HABITATION
GUIDE BÂTIMENTS D HABITATION sécurité incendie Réglementation et mise en sécurité incendie des bâtiments d habitation > Bâtiments d habitation > Parcs de stationnement > s - foyers Sécurité incendie dans Plus en détail JORF n 0252 du 29 octobre 2011. Texte n 26
JORF n 0252 du 29 octobre 2011 Texte n 26 ARRETE Arrêté du 26 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d incendie et Plus en détail S.S.I.A.P 1 Module complémentaire Agent de sécurité incendie
S.S.I.A.P 1 Module complémentaire Agent de sécurité incendie Public : Homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l armée de terre, des pompiers militaires Plus en détail Bibliothèques - Sécurité et accessibilité des personnes - Sécurité des collections
Bibliothèques - Sécurité et accessibilité des personnes - Sécurité des collections 1 Une bibliothèque publique est un Etablissement Recevant du Public (ERP) Les réglementations en vigueur prévoient des Plus en détail Désenfumage SEVM/SEVM-P
Désenfumage SEVM/SEVM-P Les fenêtres VELUX sont particulièrement bien adaptées pour servir d évacuation des fumées tant en logements qu en bâtiments tertiaires (dont ERP) ou industriels. Ils sont alors Plus en détail RENSEIGNEMENTS DIVERS
NOTICE DE SECURITE Références: A joindre obligatoirement à tout dossier de permis de construire ou déclaration de travaux exemptés de permis de construire relatifs à un établissement recevant du public Plus en détail Chapitre 22 ECLAIRAGE DE SECURITE ET ALARME INCENDIE
Chapitre 22 ECLAIRAGE DE SECURITE ET ALARME INCENDIE 1 Choix du type d établissement...2 2 Détermination de la catégorie en fonction de l effectif...2 2.1 Les différentes catégories...2 3 Choix du SSI( Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SÉCURITÉ d un dossier devant être transmis à la
Modèle 2010-V1 PRÉFECTURE DE L'YONNE SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS NOTICE DESCRIPTIVE DE SÉCURITÉ d un dossier devant être transmis à la COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ Plus en détail Les contrôles et vérifications obligatoires dans les ERP. APAVE - Diffusion interdite Pilote : P Date : 03/2012
Les contrôles et vérifications obligatoires dans les ERP Pilote : P Date : 03/2012 Généralités sur les ERP Définition de l ERP et généralités en sécurité contre l incendie Qu est-ce qu un E.R.P.? Art. Plus en détail 0820 000 688 info@vigirisk.com
0820 000 688 info@vigirisk.com vous invite à lire attentivement cette fiche de tâche et à exécuter l action qui vous incombe dans le délai imparti. «Les constructeurs, propriétaires et exploitants des Plus en détail SECURITE INCENDIE. La problématique du risque incendie est omniprésente pour les collectivités ou les établissements publics.
Fiche Prévention SECURITE INCENDIE La problématique du risque incendie est omniprésente pour les collectivités ou les établissements publics. La sécurité incendie est régie par de nombreuses réglementations Plus en détail COORDINATION SSI Cahier des charges fonctionnelles
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE RESIDENCE DES PERSONNES AGEES LEON BURCKEL Allée LEON BURCKEL à Amiens INSTALLATION DE DESENFUMAGE MECANIQUE ET TRAVAUX ANNEXES COORDINATION SSI Cahier des charges fonctionnelles Plus en détail Construction d une salle dédiée à l école de musique de Lipsheim. Dossier de demande de permis de construire. Notice de Sécurité (PC40)
Construction d une salle dédiée à l école de musique de Lipsheim Dossier de demande de permis de construire Notice de Sécurité (PC40) NOTICE DE SECURITE E.R.P. Remarque : Cette notice de sécurité comprend Plus en détail DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TYPE O.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TYPE O. CHAPITRE IV : Établissements du Type O : Hôtels et pensions de famille. Généralités (O 1 à 2) : Etablissements assujettis - Calcul de l'effectif Construction Plus en détail Sécurité des bâtiments : Protection contre l incendie. Liste de contrôle
1 Conformément à l article 3a en association avec l article 6 de la loi sur le travail et à l ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, l employeur (canton) est tenu d adopter des mesures appropriées Plus en détail Bloc Autonome d Alarme Sonore Pr 2, Pr 4, Pr 8 boucles Réf. 80170, 80171, 80172 (Tableau de synthèse-réf : 80179)
. Généralités : Les Blocs Autonomes d Alarme Sonore () du type Pr sont spécialement étudiés pour la protection des personnes dans des établissements nécessitant un système de sécurité incendie de catégorie Plus en détail LA PROTECTION INCENDIE
Roger Cadiergues MémoCad ma35.a LA PROTECTION INCENDIE SOMMAIRE ma35.1. La protection incendie ma35.2. Les composants de la protection incendie ma35.3. L organisation du compartimentage ma35.4. Les concepts Plus en détail LE RISQUE INCENDIE. Présenté par :
LE RISQUE INCENDIE Présenté par : LES CAUSES D ECLOSION DES INCENDIES 1 - Causes Humaines : La cigarette. L'électricité. La négligence. Les produits inflammables. L'ignorance. La malveillance. 2 - Causes Plus en détail Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles 405 61/62
Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles 405 61/62 R Présentation Tableau de type 4 secteur 1 boucle Réf. : 405 61 Tableau de type 4 secteur 2 boucles Réf. : 405 62 Contenu de Plus en détail OBLIGATIONS RELATIVES À LA CRÉATION OU MODIFICATION D UN ERP
L exploitation d un Établissement Recevant du Public nécessite de respecter un certain nombre de règles spécifiques. Deux domaines sont particulièrement surveillés : l accessibilité, ces établissements Plus en détail Informations sur la NFS 61-933
Les évolutions apportées par la nouvelle norme NFS 61-933 relative à l exploitation et la maintenance des systèmes de sécurité incendie. Intervention Olivier BUFFET Ingénieur sécurité CHU ANGERS Sommaire Plus en détail UN BLOC CUISINE UTILISABLE EN E. R. P. 1. COUPE-FEU 1 HEURE Essai C. T. I. C. M. : 99-V-053 TRANSPORTABLE
C EST UN BLOC CUISINE UTILISABLE EN E. R. P. 1 COUPE-FEU 1 HEURE Essai C. T. I. C. M. : 99-V-053 TRANSPORTABLE 1 Etablissement Recevant du Public. LES PAROIS SONT COUPE-FEU 1 HEURE Essai C. T. I. C. M. Plus en détail EXUGROOM Dispositif d Evacuation Naturelle des Fumées et de Chaleur monté en façade Alimenté par énergie électrique
0333 NF- DISPOSITIF D EVACUATION NATURELLE DES FUMEES ET DE CHALEUR FERMETURES GROOM Z.I. de l'aumaillerie BP 80256 35302 FOUGERES Tel : 02 99 94 87 00 Fax : 02 99 94 87 01 EXUGROOM Dispositif d Evacuation Plus en détail Notice de sécurité Etablissements recevant du public de 5ème catégorie 2 ème Groupe
Notice de sécurité Etablissements recevant du public de 5ème catégorie 2 ème Groupe Préambule La notice de sécurité est fournie pour permettre à la commission de sécurité de rendre un avis sur les conditions Plus en détail CONSTRUCTION D UNE ECOLE MATERNELLE ET D UN SATELLITE DE RESTAURATION A AMIENS (80) DCE NOTICE DE SECURITE
CONSTRUCTION D UNE ECOLE MATERNELLE ET D UN SATELLITE DE RESTAURATION A AMIENS (80) DCE NOTICE DE SECURITE Révision : 3 Date : JUIN 2010 BETOM ingénierie Notice de Sécurité Page 2/9 S O M M A I R E 1. Plus en détail Sécurité dans les établissements de type J
Sécurité dans les établissements de type J HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES PRESENTANT DES DIFFICULTES D AUTONOMIE - HEBERGEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Pourquoi une réunion de sensibilisation? Plus en détail S.S.I. de catégorie A
S.S.I. de catégorie A Alarme incendie type a MANUEL DE MISE EN ŒUVRE Tableau d extension de mise en sécurité Réf. 0 Module deux lignes de mise en sécurité Réf. 0 90 A V 0 Sommaire Présentation Contenu Plus en détail Cahier des Charges Fonctionnelles du S.S.I.
Maître d ouvrage : VILLE DE MONSWILLER 4, rue du Général Leclerc BP 50211 67700 MONSWILLER CONSTRUCTION DE L ESPACE CULTUREL LE ZORNHOF Architecte Mandataire / Economiste / Pilote OPC : - SCHWEBLIN SOLDERMANN Plus en détail ERP type J Structure d accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
ERP type J Structure d accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ERP type U Établissement de soins Registre de sécurité incendie d ouverture du registre de clôture du registre GUILLARD Réf: Plus en détail E.R.P. Etablissements Recevant du Public
E.R.P. Etablissements Recevant du Public CLASSEMENT D UN E.R.P. ACTIVITE EFFECTIF Différents types M N P R X Magasin Restaurant Discothèque Enseignement Ets sportifs couverts (piscine, salles omnisports, Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back