Source: http://docplayer.fi/50658477-Taman-sertifikaatin-voimassaolon-ehdot-on-esitetty-kohdassa-18.html
Timestamp: 2018-10-23 19:08:22+00:00
Document Index: 21186168

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Tämän sertifikaatin voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa PDF
Download "Tämän sertifikaatin voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 18."
1 SERTIFIKAATTI VTT-C Päivitetty Voimassa FESCON vedeneristysjärjestelmä Soveltuvuus ja käyttö märkätilan vedeneristysja pintarakennejärjestelmänä VALMISTAJA Fescon Oy Hämeenkatu HYVINKÄÄ TUOTEKUVAUS Fescon vedeneristysjärjestelmä on märkätilojen seinien ja lattiarakenteiden pintarakennejärjestelmä. Järjestelmä koostuu vedeneristeen pohjusteesta, vedeneristeestä, järjestelmään kuuluvista sauma- ja läpivientivahvikkeista, laattojen kiinnityslaastista ja laattojen saumauslaastista. Järjestelmän kanssa käytetään lattiakaivoja, joiden toimivuus yhdessä järjestelmän kanssa on varmistettu. Fescon vedeneristysjärjestelmä soveltuu käytettäväksi uudis- ja korjausrakentamisessa kiviainespohjaisista materiaaleista ja märkätilaan soveltuvista levyistä valmistetuissa seinissä ja riittävän kantavasta alustarakenteesta valmistetuissa lattioissa. Fescon vedeneristysjärjestelmä on CE-merkitty eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-14/0133 perusteella. SERTIFIOINTIMENETTELY Tämä sertifikaatti on myönnetty akkreditoituna. VTT Expert Services Oy on FINAS:n akkreditoima sertifiointilaitos (S017). Tämä sertifikaatti perustuu VTT SERT R003 mukaisesti tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyvän laadunvarmistusjärjestelmän tarkastamiseen kohdan 5 mukaisesti. Sertifioinnin yleiset menettelyt perustuvat VTT Expert Services Oy:n sertifiointijärjestelmään. Tämän sertifikaatin voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 18. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT Expert Services Oy:stä, VTT Expert Services Oy:n tai Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän sertifikaatin osittainen jakelu on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 1 (11)
2 SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 2 1 Määräykset ja tuotevaatimusstandardit 2 2 Muut ohjeet ja standardit 3 TUOTETIEDOT 3 3 Tuotejärjestelmä 3 4 Toimittaminen ja varastointi kohteessa 4 5 Laadunvalvonta 4 SUUNNITTELUTIEDOT 5 6 Yleistä 5 7 Asennus 5 8 Kosteustekniset ominaisuudet 6 9 Kestävyys 9 10 Paloturvallisuus 9 11 Lujuus 9 12 Ääneneristävyys 9 13 Lämmöneristävyys 9 14 Ympäristönäkökohdat 9 TEKNISET SELVITYKSET Kokeelliset tutkimukset Muu aineisto 10 SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO Sertifikaatin voimassaoloaika Voimassaolon ehdot Muut ehdot 11 MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 1 Määräykset ja tuotevaatimusstandardit VTT Expert Services Oy:n tutkimusten ja tuotteen CE-merkinnässä ilmoitettujen ominaisuuksien mukaan Fescon vedeneristysjärjestelmä täyttää sen käytön kannalta oleelliset seuraavissa Suomen rakentamismääräyskokoelman eri osissa ja standardeissa esitetyt vaatimukset, kun järjestelmää käytetään sertifikaatissa esitetyllä tavalla: C2 Kosteus, Määräykset ja ohjeet 1998 Myönnetty Päivitetty (11)
3 2 Muut ohjeet ja standardit Tuotteen valmistaja on ilmoittanut, että tuotteen valmistuksessa ja käytössä noudatetaan seuraavia ohjeita ja standardeja: RIL SisäRYL 2013 by 45/ BLY 7 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, Suomen Rakennusinsinööriliitto, 2012 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, Talonrakennuksen sisätyöt., RT , Rakennustietosäätiö, 2012 Betonilattiat 2014, Suomen Betoniyhdistys r.y. TUOTETIEDOT 3 Tuotejärjestelmä Fescon märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmän komponentit on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Fescon vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmän komponentit. Vedeneristeen pohjuste Vedeneriste Vahvikkeet ja läpivientitarvikkeet Keraamisten laattojen kiinnityslaastit Laattojen saumausaineet Keraamiset laatat Lattiakaivot Fescon Tartuntapohjuste Fescon Vedeneriste Fescon Vedeneristyskangas (kuitukangas) Fescon Vedeneristysnauha (kuitukangas) Fescon Vedeneristysnauha (joustava) Fescon Ulkokulma Fescon Sisäkulma Fescon Läpivientilaippa (joustava) Fescon Kaivolaippa (kuitukangas) Fescon Kaivolaippa (joustava) Fescon Saneerauslaasti Fescon Laattasaumalaasti Keraamiset laatat, joiden vedenimukyky on määritetty Kohdassa 8 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet Fescon Tartuntapohjuste on vesiohenteinen, synteettinen kumilateksi, jota käytetään aina vedeneristeen pohjusteena. Pohjuste levitetään betonille ja sementtipohjaiselle tasoitteelle ohennettuna 1 osa pohjustetta ja 3 osaa vettä. Alustoilla, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat, sekä levylattiat, esim. lastulevy ja kipsikartonkilevy, pohjustetta ei ohenneta. Fescon Vedeneriste on yksikomponenttinen, vesiohenteinen, synteettiseen kumilateksiin perustuva, kuituvahvistettu vedeneriste, jota käytetään lattioissa ja seinissä. Myönnetty Päivitetty (11)
4 Vedeneristeen kanssa käytetään aina Fescon Vahvikenauhaa kulmissa, nurkissa, liitoskohdissa ja läpivienneissä. Vahvikenauha kiinnitetään näihin kohtiin pensselillä tai telaamalla niin, että vahvike on läpivettynyt. Lattiakaivon kohdalle asennetaan kaksi kappaletta 30 x 30 cm tai yksi 50 x 50 cm:n kokoinen pala Vahvikekangasta. Lattiakaivon sisäpuolelle ei levitetä vedeneristettä. Vedeneristekäsittely tehdään kahteen kertaan. Käsittelykertojen välillä vedeneristeen annetaan kuivua 4-8 tuntia. Kuivuttuaan vedeneriste on harmaa. Toisen vedeneristekerroksen annetaan kuivua 12 tuntia ennen laatoituksen aloittamista. Vedeneristeen kokonaismenekin tulee lattioissa olla vähintään 1,3 kg/m 2 ja seinillä 1,0 kg/m 2. Vedeneristeen riittoisuus on noin 0,7-1,0 l/m 2. Kuivuttuaan vedeneristeen paksuuden tulee lattialla olla vähintään 0,6 mm ja seinällä 0,4 mm. Fescon Saneerauslaasti on sementtipohjainen kiinnityslaasti seinä- ja lattialaatoitukseen. Saneerauslaasti soveltuu kaakeli-, klinkkeri- ja mosaiikkilaattojen kiinnitykseen. Laastin menekki on 2-3 kg/m² alustan ja laattatyypin mukaan. Fescon Laattasaumalaasti on sementtipohjainen polymeerejä ja lisäaineita sisältävä saumalaasti. Polymeerikomponentti parantaa laastin elastisuutta ja lisäaineet laastin vettä hylkivyyttä. Fescon Laattasaumalaasti soveltuu 2-6 mm levyisiin laattasaumoihin. Fescon vedeneristysjärjestelmässä käytetään yleensä keraamisia laattoja, joiden vedenimukyky on alle 15 %. Jos laattojen vedenimukyky on suurempi, voi taulukossa 5 esitetty kiinnityslaastin avoaika olla ilmoitettua lyhyempi. Fescon vedeneristysjärjestelmän kanssa käytetään lattiakaivoja, joiden toimivuus vedeneristeen kanssa on varmistettu. Sertifikaatin päivitysajankohtana toimivuus on varmistettu taulukossa 2 mainittujen kaivojen osalta. 4 Toimittaminen ja varastointi kohteessa Vedeneristysjärjestelmän komponentit toimitetaan työmaalle suljetuissa pakkauksissa, joissa on ilmoitettu tuotteiden käyttötarkoitus ja ohjemenekit sekä viimeinen käyttöpäivä. Järjestelmän käyttö- ja asennusohjeet ovat toimituspakkauksissa. Pohjuste ja vedeneriste kuljetetaan ja varastoidaan suojattuna auringon paisteelta lämpötilassa C. Kaikki tuotteet suojataan kastumiselta. 5 Laadunvalvonta Fescon järjestelmän ulkoinen laadunvalvonta ja laadunvalvontanäytteiden testaus hoidetaan Fescon Oy:n ja VTT Expert Services Oy:n välisen laadunvalvontasopimuksen mukaisella tavalla. Myönnetty Päivitetty (11)
5 SUUNNITTELUTIEDOT 6 Yleistä Tässä sertifikaatissa annetut suunnittelutiedot perustuvat lähtökohtaan, että rakenneratkaisut, kiinnitysmenetelmät ja muut lähtötiedot ovat tässä sertifikaatissa esitettyjen mukaiset, ja että mainittuja vaatimuksia, ohjeita ja standardeja noudatetaan. Fescon järjestelmä soveltuu käytettäväksi tarvittaessa tasoitetuista kiviainespohjaisista materiaaleista, kuten betonista, höyrykarkaistusta kevytbetonista, kevytsorabetonista, kalkkihiekkatiilestä, poltetusta tiilestä sekä märkätilaan soveltuvista levyistä kuten kuitusementti- ja kipsikartonkilevyistä, ja betonista tai tasoitetusta ja riittävän kantavasta alustarakenteesta valmistetuissa lattioissa. 7 Asennus Vedeneristyksen alustarakenteena olevan lattian ja seinän tulee olla pintarakenteeltaan tasainen ja kuopaton, eikä siinä saa esiintyä nystermiä. Tasaisuuspoikkeama saa olla korkeintaan 1 mm/m. Suurempi tasaisuuspoikkeama, korkeintaan 2-3 mm/m, voidaan hyväksyä silloin, kun tasaisuuspoikkeama on rakenteesta eikä pintakerroksista aiheutuvaa. Lattiapinnan kaltevuuden tulee olla vähintään 1:100 lattiakaivoon päin. Seinien ja lattioiden tasoituksessa noudatetaan Fescon Oy:n työohjeissa annettuja ohjeita. Betonilattian suositeltava pintalujuus on vähintään 1,0 N/mm². Betoni- ja tasoitepinnan pintalujuuden tulee kuitenkin olla vähintään 0,5 N/mm². Vaatimus ei koske seiniä, mikäli seinän materiaalin oma lujuus on alle 0,5 N/mm 2. Vedeneristettyjen puurunkoisten tai muita orgaanisia komponentteja sisältävien rakenteiden ei tule jäädä kahden tiiviin pinnan väliin, ellei tuuletusmahdollisuutta ole järjestetty. Fescon Vesieriste ja Tartuntapohjuste eivät sovellu käytettäväksi saunojen löylyhuoneiden seinissä ja katoissa eivätkä kylmilleen jäävissä tiloissa. Kylpyhuoneiden ilmanvaihdon tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 vaatimukset. Poistoilmavirran tulee olla vähintään 15 l/s, jos ilmanvaihto toimii vakioteholla. Minimipoistoilmavirran tulee olla vähintään 10 l/s tapauksissa, joissa ilmanvaihtoa voidaan tarvittaessa tehostaa. Jos ilmanvaihdon tehostusta ei voida ohjata tilatai asuntokohtaisesti, tulee poistoilmavirran olla jatkuvasti vähintään 15 l/s. Kun märkätilan ilmanvaihto on painovoimainen, tulee tapauskohtaisesti varmistaa ilmanvaihdon riittävä toimivuus. Järjestelmän asennuksia voivat tehdä valmistajan kouluttamat, tai muun yleispätevän märkätila-asentajakoulutuksen suorittaneet henkilöt. Asennukset tehdään Fescon Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Myönnetty Päivitetty (11)
6 8 Kosteustekniset ominaisuudet Veden- ja kosteudeneristyksessä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa C2, Kosteus, Määräykset ja ohjeet Fescon vedeneristysjärjestelmä toimii sauma- ja läpivientitiivistyksineen ja vahvikkeineen lattioiden ja seinien vedeneristyksenä ja estää alla olevien rakenteiden kastumisen vedeneristykseltä edellytetyllä tavalla. Vesitiiviys Järjestelmän vesitiiviys on testattu ETAG 022:n mukaisesti betonialustalla kalvonpaksuudelle 0,6 mm. Lisäksi Fescon järjestelmän lattia- ja seinävedeneristyksen vesitiiviydet on testattu soveltaen standardia EN 1928 käyttäen alustana kipsilevyä ja rasituksena 100 mm vesipatsasta kahden viikon ajan (100 mm/14 vrk). Järjestelmä on tehtyjen mittausten mukaan vesitiivis, kun valmistajan ohjeen mukaiset minimikalvonpaksuudet täyttyvät, katso taulukko 2. Taulukko 2. Fescon järjestelmän vesitiiviyskokeissa käytetyt kuivakalvon paksuudet ja ohjeelliset menekit. Ominaisuus Testausmenetelmä Vaatimus Tulos Kuivakalvon minimipaksuus - Märkämenekki, jolla koekappaleet on tehty ISO 2808 Kohdassa tulos Lattia: Seinä: väh. 0,6 mm väh. 0,4 mm Punnitus Ohjeellinen Lattia: 1,3 kg/m² Seinä: 1,0 kg/m 2 Fescon järjestelmälle tehtyjen vesitiiviystestien tulosten perusteella soveltuvia alustoja ovat kipsilevy-, kuitusementtilevy- ja betonialustan lisäksi myös tasoitetut kiviaineiset alustat, sementtipohjaiset tasoitepinnat ja muut märkätiloihin soveltuvat levyt, kun kalvonpaksuus ja menekki ovat valmistajan ohjeiden mukaiset. Levysaumojen silloituskyky ja vesitiiviys, seinä- ja lattialäpivientien vesitiiviys sekä vedeneristysjärjestelmän ja lattiakaivon liitoksen vesitiiviys on testattu ETAG 022:n mukaisesti. Tulokset on ilmoitettu suoritustasoilmoituksessa. Saumat ja liitokset olivat vesitiiviitä. Fescon järjestelmän ja lattiakaivojen liitoksen vesitiiviyttä on testattu ETAG 022 liitteen A sekä EN mukaisin menetelmin. Vesitiiviit liitokset, kaivot ja tiivistystavat, on esitetty taulukossa 3. Myönnetty Päivitetty (11)
7 Taulukko 3. Fescon järjestelmän kanssa vesitiiviiksi todetut märkätilojen lattiakaivoliitokset. Kaivo Materiaali Toimittaja Tiivistys Vieser lattiakaivo muovi Vieser Oy Mattorenkaan puristuskiinnitys + 2 kpl Fescon kaivolaippa (kuitukangas) Vieser lattiakaivo muovi Vieser Oy Mattorenkaan puristuskiinnitys + Fescon kaivolaippa (joustava) Merika lattiakaivo muovi Meriser Oy Mattorenkaan puristuskiinnitys + 2 kpl Fescon kaivolaippa (kuitukangas) Purus lattiakaivo valurauta Purus AB Mattorenkaan puristuskiinnitys + Fescon kaivolaippa (joustava) Vesihöyrynläpäisy Fescon järjestelmälle määritetty vesihöyrynläpäisy on esitetty taulukossa 4. Vesihöyrynläpäisy tulee ottaa huomioon märkätilarakenteiden kosteusteknisessä suunnittelussa. Taulukko 4. Fescon järjestelmän vesihöyrynläpäisy. Vedeneristys Testausmenetelmä Vesihöyrynläpäisy W [kg/(m 2 spa)] Fescon Tartuntapohjuste 100 g/m 2 Fescon Vedeneriste 1,0 kg/m 2 EN ISO 12572, men. C +23 C, 50 %/ 93 % R.H Halkeamansilloituskyky Halkeamansilloituskyvyn mittaustuloksia arvioitaessa tulee huomioida käytetty testaustapa. VTT sertifikaattia varten halkeamansilloituskyky on mitattu kipsilevyalustalla. Eurooppalaista teknistä arviointia varten halkeamansilloituskyky on mitattu betonialustalla. Kipsilevyalustalla ja betonialustalla mitatut halkeamansilloituskyvyn mittaustulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Betonialustalla mitattuna halkeamansilloituskyvyn minimiarvon tulee kaikissa tapauksissa olla 0,4 mm. Kipsilevyalustalla testattuna halkeamansilloituskyvyn minimiarvon tulee ei-halkeilualttiilla alustalla olla 0,5 mm ja halkeiluriskialttiilla alustalla 1,5 mm. Fescon järjestelmän halkeamansilloituskyky on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Fescon järjestelmän halkeamansilloituskyky. Vedeneristys Halkeamansilloituskyky Testialusta Betoni 1) Kipsilevy 2) Fescon Tartuntapohjuste + Fescon Vedeneriste, 1,3 kg/m 2 0,4 mm 2,3 mm 1) ETA-14/0133 2) tämän sertifikaatin versio Myönnetty Päivitetty (11)
8 Tulosten perusteella tuote soveltuu käytettäväksi myös halkeiluriskialttiilla alustalla. Pintarakennejärjestelmän yhteensopivuus Fescon järjestelmään kuuluvien tuotteiden keskinäinen yhteensopivuus on testattu taulukossa 1 esitettyjen tuotteiden osalta. Järjestelmään kuuluvan kiinnityslaastin tartunta vedeneristetyllä betonialustalla on määritetty taulukon 6 mukaisesti. Taulukko 6. Yhteenveto Fescon Saneerauslaastin ominaisuuksista. Ominaisuus Yksikkö Testausmenetelmä Vaatimus Tulos Tartuntalujuus - ilman tasoitetta - tasoitetulla alustalla Tartuntalujuus vesirasituksen jälkeen - ilman tasoitetta - tasoitetulla alustalla Tartuntalujuus lämpörasituksen jälkeen - ilman tasoitetta - tasoitetulla alustalla Avoaika - ilman tasoitetta - tasoitetulla alustalla N/mm 2 EN 1348 ¹ ³ 0,5 N/mm 2 EN 1348 ¹ ³ 0,5 N/mm 2 EN 1348 ¹ ³0,5 min/ (N/mm 2 ) EN / ³ 0,5 ² -/ 0,8 ² -/ 0,9 ² -/ 0,4 ² -/ 0,6 ² -/ 1,2 ² -/ 0,9 3 10/ ³ 0,5 3 20/ 0,6 Kostutuskyky min/ % EN / / 97 Laatan valuma mm EN 1308 ¹ 0,5 ² -/ 0,2 ¹ Vaatimus betonialustalla ² Ensimmäinen tulos kun laasti on betonin päällä toinen kun vedeneristeen päällä 3 Vedeneristeen päällä Taulukossa 7 on esitetty Fescon järjestelmään kuuluvan Fescon Laattasaumalaastin ominaisuudet. Taulukko 7. Yhteenveto Fescon Laattasaumalaastin ominaisuuksista. Ominaisuus Yksikkö Testausmenetelmä Vaatimus Tulos Puristuslujuus N/mm 2 EN ³ Taivutuslujuus N/mm 2 EN ³ 2,5 5,9 Kutistuma mm/m EN ,5 Vedenimukyky g/ 30 min EN g/ 240 min Myönnetty Päivitetty (11)
9 9 Kestävyys Fescon vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmän pitkäaikaiskestävyyteen vaikuttavat käyttöolosuhteissa esiintyvät rasitukset sekä asennustavan ohjeidenmukaisuus. Fescon vedeneristysjärjestelmän ja sen komponenttien pitkäaikaiskestävyyttä on testattu määrittämällä kiinnityslaastien tartuntalujuus vedeneristetyllä betonialustalla lämpö-, vesi- ja alkalirasituksen jälkeen, vedeneristeen halkeamansilloituskyky lämpörasituksen ja alkalivanhennuksen jälkeen sekä selvittämällä liitosten toimivuutta sekä pintarakennejärjestelmän että kaivo-vedeneristeliitosten suihkutus- ja lämpötilanvaihtelukokeilla. Järjestelmä säilytti toimivuutensa kaikissa vanhennus- ja rasituskokeissa. Huoltotoimenpiteenä on tärkeää märkätilan pintarakenteiden säännöllinen tarkastus ja puhdistus mukaan lukien lattiakaivo. Pintarakenteiden kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti silmämääräisesti. Järjestelmän oletettu käyttöikä on 25 vuotta. 10 Paloturvallisuus Fescon vedeneristysjärjestelmän vaikutusta paloturvallisuuteen ei ole määritetty. Keraamiset laatat ja niiden kiinnitykseen ja saumaukseen käytetyt sementtiperustaiset saumalaastit ovat palamattomia. 11 Lujuus Märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmällä ei ole suoraan vaikutusta rakenteiden kantavuuteen. Kun vedeneristysjärjestelmä on vesitiivis ja kosteusteknisesti oikein toimiva, se estää veden vaikutukselle herkkien rakenteiden kantavuuden heikkenemisen. 12 Ääneneristävyys Märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmällä on erittäin vähäinen vaikutus rakennuksen tai märkätilan ääneneristysominaisuuksiin. 13 Lämmöneristävyys Fescon märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmällä ei ole suoraa vaikutusta rakennuksen lämmöneristykseen. Fescon vedeneristys estää veden ja liiallisen kosteuden pääsyn rakenteisiin märkätilasta käsin. Vedeneristys ehkäisee siten kosteuden kertymisestä rakenteisiin aiheutuvaa lämmöneristävyyden heikkenemistä. 14 Ympäristönäkökohdat Kovettuneet tuotteet ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät Fescon Oy:n kotisivuilta Myönnetty Päivitetty (11)
10 TEKNISET SELVITYKSET 15 Kokeelliset tutkimukset Valmistaja on testannut Fescon järjestelmän eurooppalaisessa arviointiasiakirjassa ETAG 022 Watertight covering kits for wet room floors and or walls Part 1: Liquid applied coverings with or without wearing surface, Edition April 2007 esitetyillä menetelmillä. Tuotejärjestelmä on CE-merkitty. Valmistaja on tuotejärjestelmän suoritustasoilmoituksessa nro. FE-0082 ilmoittanut seuraavat ominaisuudet: Paloluokitus Vaaralliset aineet Vesihöyrynläpäisevyys Vesitiiviys Halkeamansilloituskyky Tartuntalujuus Liitoksen silloituskyky Läpivientien vesitiiviys Vedenkestävyys Alkalinkestävyys Korjattavuus Paksuus Levitettävyys Suoritustasoilmoitus on saatavilla valmistajan verkkosivuilla osoitteessa VTT Expert Services Oy on suorittanut Fescon järjestelmälle sertifiointiperusteiden mukaisen vesitiiviystestin 100 mm vesipatsaalla (14 vrk) ja kaivo-vedeneristeliitoksen tiiviyskokeita sekä muita tässä sertifikaatissa esitettyjä ominaisuuksia sertifikaatissa esitetyn mukaisesti, esim. kiinnityslaastin ominaisuuksien määrittäminen. 16 Muu aineisto Valmistajan asennus- ja käyttöohjeet Tuotekortit Käyttöturvallisuustiedotteet Fescon Vedeneristystyö- ja laatoitusohjeet Aineisto on saatavilla Fescon Oy:n internetsivuilla osoitteessa Myönnetty Päivitetty (11)
11 SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO 17 Sertifikaatin voimassaoloaika Tämä sertifikaatti on voimassa enintään asti. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT Expert Services Oy:stä, 18 Voimassaolon ehdot Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että tuotetta ei oleellisesti muuteta ja että valmistajalla ja VTT Expert Services Oy:llä on voimassa oleva laadunvalvontasopimus. 19 Muut ehdot Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset Rakentamismääräyskokoelman julkaisuihin ja standardeihin koskevat näitä siinä muodossa, kuin ne olivat voimassa sertifikaatin allekirjoituspäivänä. Tässä sertifikaatissa esitetyt suositukset tuotteen turvallisesta käytöstä ovat vähimmäisvaatimuksia, joita on noudatettava tuotetta käytettäessä. Sertifikaatti ei kumoa laissa ja asetuksissa esitettyjä nykyisiä tai tulevia vaatimuksia. Sen lisäksi, mitä tässä sertifikaatissa on esitetty, noudatetaan suunnittelussa, valmistuksessa ja käytössä yleistä hyvää rakentamistapaa. Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa valmistaja. VTT Expert Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuu. VTT Expert Services Oy:n käsityksen mukaan Fescon vedeneristysjärjestelmä soveltuu tässä sertifikaatissa esitetyllä tavalla rakennuskäyttöön. Tämä sertifikaatti nro VTT-C (ensimmäinen myöntämispäivä ) on päivitettynä edellä olevan mukaisesti myönnetty Fescon Oy:lle. VTT Expert Services Oy:n puolesta Tiina Ala-Outinen Liiketoimintapäällikkö Lina Markelin-Rantala Pääarvioija Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti VTT EXPERT SERVICES OY PL VTT versio 1.6/ Puh Y-tunnus (11)