Source: http://docplayer.cz/2106301-Pavus-a-s-prosecka-412-74-19000-praha-9-prosek.html
Timestamp: 2016-12-06 22:23:10+00:00
Document Index: 33658377

Matched Legal Cases: ['zákona č. 22', 'zákona č.22', 'zákona č. 22', 'zákona č. 22', 'čl. 434', 'čl. 435']

⭐PAVUS,a.s. Prosecká 412/74, Praha 9 - Prosek
PAVUS,a.s. Prosecká 412/74, Praha 9 - Prosek
Download "PAVUS,a.s. Prosecká 412/74, 19000 Praha 9 - Prosek"
1 PAVUS,a.s. Prosecká 412/74, Praha 9 - Prosek Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků č Osvědčení o akreditaci č, 369/2012 vydal Český institut pro akredltacl, o.p.s. Zakázka č.: /Z Počet stran: 8 Výtisk č.: 1 PROTOKOL O CERTIFfKACI č. P vydaný v rozsahu osvědčení o akreditaci 10BECNĚ 1.1 Název certifikovaného výrobku: Automist - aktivní automatické protipožární zařízení 1.2 Žadatel: TechniFog s.r.o, Syllabova 1161/19,70300 Ostrava - Vítkovice, Česká republika, IČ Výrobce: PLUMIS UK Ltd., HMS Presidentd (1918), Victoria Embankment, London EC4Y OHJ, UK, ~\2 2 DOKUMENTY POUŽITÉ K CERTIFIKACI: [1] Žádost o výkon činnosti COV autorizované osoby ze dne [2] Protokol o posouzení fungování kontroly výrobků u distributora č.j. : /A ze dne vydal PAVUS, a.s. - AO 216 [3] Zkušební protokol č pro výrobce Plumis na výrobek.autornist" - zařízení pro potlačeni požáru ze dne , vydal BRE Global [4] Instalační manuál zařízení Automist, rev. 04/R2 2012, vydal Plumis Ltd. [5] Uživatelský manuál zařízení Automist, rev. 04/R1 2012, vydal Plumis Ltd. [6] Technická příručka zařízení Automist, rev. Plu6/v2 2012, vydal Plumis Ltd. [7] Tabulka kompatibilních hlásičů pro zařízení Automist, rev. 24/02/2012, vydal Plumis Ltd. [8] Prohlášení o shodě pro výrobek.autornist - zařízení pro potlačení požáru", vydal Plumis Ltd. - výrobek odpovídá evropské směrnici pro nízké napětí (2006/95/EC) a evropské směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/EC) - (nařízení vlády Č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (73/23/EHS, 2006/95/ES) a nařízení vlády č.616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (2004/108/EC, 89/336/EHS) a dále uvedených harmonizovaných norem [9] Vyhláška MV Č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) [10] Vyhláška Č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb [11] Vyhláška MMR Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [12] Nařízení vlády Č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (2006/95/ES, 73/23/EHS) [13] Nařízení vlády Č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (2004/1 08/ES, 89/336/EHS) [14] ČSN EN Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) [15] ČSN EN ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí [16] ČSN EN ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu [17] ČSN EN ISO Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie [18] ČSN EN ISO Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU A ZPŮSOBU JEHO POUŽITí 3.1 Technický popis výrobku Předmětem certifikace je: ',\. Automist - aktivní automatické protipožární zařízení určené\z,r1i:néna do obytných místností o plošné výměře do 32 m 2 respektive prostoru do 80 m 3. v v I. o,, \""). Systém se skládá z následujících komponentů: PROTOKOL o certifikaci výrobku č. P (zakázka č /Z ) PAVUS, a.s., Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků Č Praha 9 - Prosek, Prosecká 412/74, tel: ; tel:/fax:3 čerpadlo s řídící jednotkou (pol. 1) vysokotlaké čerpadlo poháněné elektromotorem 1,7 kw vstupní parametry: voda - tlak 1 až 10 barů, průtok 6 litrů za min., napájení - 230V - 50Hz z nezávislého jištěného okruhu výstupní parametry: voda - tlak 80 až 100 barů, průtok 5,2 až 5,6 litrů za min. složená mlhová hlavice (pol. 2) kovová mlhová hlavice opatřená dvěma nebo třemi našroubovanými nerezovými tryskami dle typu - pod vodovodní baterii - na plochu - na stěnu vysokotlaká hadice (pol. 3) propojovací hadice mezi čerpadlem a mlhovou hlavicí připojení vstupní vody (pol. 4) - viz bod hlásič požáru (pol. 5) - teplotní čidlo s akustickým návěštím kabelový (nebo bezdrátový s přijímačem) teplotní hlásič s reléovým výstupem (poi.6) aktivující čerpadlo (doporučená aktivační teplota 5TC). Zvukový signál se spouští automaticky aktivací čidla. připojení elektro (pol. 7) - viz bod 3.1.2, \\. tlakový manometr (pol. 8) - kontrola tlaku v případě potřebiy ' 0\"\1'-. "\< \ ) PROTOKOL o certifikaci výrobku č. P (zakázka č /Z ) PAVUS, a.s., Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků Č. 30414 Během poplachu začne dioda ALARM blikat a čerpadlo pípat. Stisknutím tlačítka STOP se Automist zastaví na dobu 2 minut. Během tohoto období bude světlo alarmu blikat a každých 10 sekund zazní zvukový signál. Po 2 minutách se přístroj resetuje a může být znovu spuštěn aktivací vstupu alarmu. Během těchto dvou minut může být systém, stisknutím tlačítka STOP, přepnut zpět do pohotovostního režimu. ŘíDíCí PANEL JEDNOTKY AUTOMIST Tlačítko STOP: Stisknutím tlačítka STOP během poplachu se čerpadlo Automist zastaví po dobu 2 minut. Pokud bude na konci dvou minut poplach stále aktivní, začne Automist znovu pracovat. Pokud poplach skončil, přejde Automist do pohotovostního režimu. V případě chyby lze stisknutím tlačítka STOP dočasně ztlumit chybové tóny. Pokud je systém v pohotovostním režimu, lze tlačítkem STOP přejít do testovacího módu. V tomto režimu máte krátkou dobu na test alarmu v domě, aniž byste aktivovali AutomisL DIODA ALARM: Červené světlo označuje aktivaci ALARMU DIODA FAULT: Zluté světlo upozorňuje na chybu. Podívejte se na část Řešení problémů POlN: Kdyžje Automist spuštěn poprvé, rozsvítí se žlutá dioda na znamení, že zařízení nebylo ještě uvedeno do provozu. DIODA SYSTEM OK: Rozsvícené zelené světlo signalizuje, že je zařízení v pořádku a v pohotovostním režimu. Příklad instalace - schéma Mlhová hlavice se instaluje do výšky 60 až 120 cm od podlahy tak, aby vzdálenost možného zdroje požáru nepřesáhla 5 m (v přímé viditelnosti). Při instalaci je nutno vyvarovat se blízkosti pevné překážky bránící rozvoje mlhy. spray pattem \ \ heata/arm PROTOKOL o cerlifikaci výrobku č. P (zakázka č /Z ) PAVUS, a.s., Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků Č. 30415 3.1.1 Připojení vstupní vody Na přívodu vody (3/4") je instalován uzavírací ventil (pol. 1) se zpětným ventilem (pol. 2). Tyto jsou propojeny hadicí s kovovým opletením (pol. 3) s čerpadlem Automist. Jištění otevření uzavíracího ventilu je pomocí štítku se stahovacím páskem (pol. 4). Při instalaci je třeba dodržet vstupní parametry vody: - tlak 1 až 10 barů, - průtok 6 litrů za min. Automíst čejpadlo Zapojení elektroinstalace 13 A nesplnavá pojistková přlpojovaci jednotka umístěna bllzko čerpadla zařlzeni Automist FP200 ohnivzdorný kabel. \\. "'\.1.,," 'l. ",,,f. o" \.\,\ \,''-. \.... PROTOKOL O certifikaci výrobku č. P (zakázka č /Z ) PAVUS, a.s., Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků Č. 30416 za lednl.-ts 3.2 Deklarovaný způsob použití Automist - aktivní automatické protipožární zařízení je určeno pro ochranu místností zejména obytných o stanovené plošné výměře do 32 m 2 a celkové prostorové výměře do 80 m 3. S ohledem na deklarované výměry je využití pro byty, hotelové pokoje, lůžkové nemocniční pokoje, kuchyně, domácí kotelny, vězeňské cely, malé domácí provozovny, obchody a další. Další možnosti využití je při zajištění únikových cest ať už v bytech či hotelích nebo ubytovnách. Využitím možnosti řazení několika Automist systémů lze zajistit ochranu např. domovů důchodců, penzionů, apartmánů, bungalovů, laboratoří, kanceláří, muzeí a podobně. Instalace Automist je vedle již uvedených výměr limitována minimálním potřebným tlakem vody a průtokem 6 a více litrů za minutu a nezávislým přívodem elektrického proudu 230V - 50 Hz. Instalaci provádí oprávněná dodavatelem zaškolená osoba na základě schváleného schématu připojení. 3.3 Vlastnosti výrobku deklarované žadatelem Žadatel ve své dokumentaci deklaruje následující vlastnosti certifikovaného výrobku: Sledovaná vlastnost Technický/zkušební předpis Požadovaná/deklarovaná úroveň Uvedení zařízení do činnosti ČSN Aktivací hlásiče nebo ručně Funkční kompatibilita stanovených komponentů Doklady prokazující shodu stanovených komponentů Funkčnost Zásobování vodou - provozní ČSN EN A2 ' 0,1-1,0 MPa tlak,\ -, Hasicí účinnost ČSN EN 1869 '..\,1" ~. \w. \ ČSN EN 18q9 přll. C.2.4 "\'\,\,,'".. Doba činnosti ČSN EN A2, či LH 30 min../,,--::::::-~='i~~ - "'. PROTOKOL o certifikaci výrobku č. P (zakázka č /Z ) PAVUS, a.s., Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 30417 4 VLASTNOSTI OVĚŘENÉ ZKOUŠKAMI, VÝSLEDKY EXPERTIZ A DALŠíCH ZJiŠTĚNí Jsou uvedeny v části 5 tohoto protokolu. Byly provedeny zkoušky, resp. zjištění a posouzení vlastností výrobku. Výsledky ověření sledovaných vlastností jsou uvedeny v článku 5. Shoda vlastností uvedených v tabulce 2 byla prokázána zkouškami a expertním posouzením s využitím předané dokumentace a protokolů ze zkoušek. 5 POSOUZENí SHODY VLASTNOSTí CERTIFIKOVANÉHO VÝROBKU S VLASTNOSTMI POŽADOVANÝMI NORMAMI, PŘíPADNĚ JINÝMI PŘEDPISY, NEBO S VLASTNOSTMI DEKLAROVANÝMI VÝROBCEM Sledovaná vlastnost Deklarovaná úroveň Splnění Dokument požadavků Uvedení zařízení do činnosti ČSN splněno 4,5,6,7 Funkční kompatibilita stanovených komponentů Funkčnost splněno 6 Zásobování vodou - provozní tlak 0,1-1,0 MPa splněno 3,4 Hasicí účinnost ČSN EN 1869 příl. C.2.4 splněno 3 Doba činnosti ČSN EN A2, či splněno 3,4,5,6 6 POSOUZENí PŘEDPOKLADŮ VÝROBCE PRO TRVALÉ DODRŽOVÁNí JAKOSTI CERTIFIKOVANÉHO VÝROBKU Byly předloženy následující doklady: Protokol o posouzení fungování kontroly výrobků u distributora č.j. : /A ze dne vydal PAVUS, certifikační orgán pro certifikaci výrobků. Audit byl proveden den ZDŮVODNĚNí VYDÁNí CERTIFIKÁTU 7.1 Prokázání shody vlastností výrobku s' 'ČSN a s dalšími předpisy a technickou deklarací výrobce." '~:. PROTOKOL o certifikaci výrobku č. P (zakázka č /Z ) PAVUS, a.s., Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 30418 7.2 Prokázání systému řízení výroby Ze závěru předložených dokumentů plyne, že systém řízení výroby a kontroly výrobku u výrobce je dostatečně účinný. Na základě těchto zjištění lze vydat příslušný certifikát výrobku. 8 PODMíNKY PLATNOSTI CERTIFIKÁTU 8.1 Držitel certifikátu poskytne odběratelům technickou dokumentaci, návody k používání, bezpečnostní list, podmínky skladování a použitelnosti. 8.2 Držitel certifikátu je povinen ohlásit neprodleně jakékoliv změny týkající se vlastností certifikovaného výrobku, právní subjektivity subjektů podle kapitoly 1, dokumentů uvedených v tomto certifikátu a užití výrobku certifikačnímu orgánu č nejpozdějí do dne, kdy k těmto změnám dochází. 8.3 Držitel certifikátu bude udržovat platnost podkladů použitých při certifikačním řízení. 8.4 Využití certifikátu je možné jen za podmínek uvedených v části 5 tohoto protokolu o certifikaci. V technické dokumentaci budou tyto podmínky uvedeny. 8.5 Výrobce umožní Certifikačnímu orgánu č pro certifikaci výrobků provádět dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby a kontrolu dodržení stanovených požadavků u výrobků nejméně 1x za 12 měsíců. O vyhodnocení dohledu, popřípadě kontroly dodržení stanovených požadavků vydá Certifikační orgán č zprávu, kterou předá výrobci. 8.6 Vydaný certifikát výrobku není posouzením shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů ani posouzením shody podle NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., neboť se nejedná o stavební výrobek dle přílohy č. 2 tab. 10/3 uvedeného nařízení vlády 8.7 Zařízení je možné dodávat a instalovat jen s hlásiči požáru, které mají platný certifikát shody podle příslušné části normy EN 54-x nebo EN 14604, které umožní samočinné uvedení zařízení do činnosti. 8.8 Uvedené zařízení není požárně bezpečnostní zařízení, které by mělo vliv na hodnotu součinitele "c" ve smyslu ČSN , ČSN a souvisejících norem pro navrhování požární bezpečnosti staveb v ČR. 8.9 Uvedené zařízení není požárně bezpečnostní zařízení ve smyslu vyhl. č. 246/2001 Sb. Tento protokol o certifikaci obsahuje 8 stran a je vydán ve dvou originálních výtiscích. Výtisk č. 1 obdrží žadatel, výtisk č. 2 bude uložen v archivu certifikačního orgánu. Každá strana protokolu je opatfena razítkem certifikačního orgánu. Protokol byl vydán zároveň s certifikátem C V Praze dne 4. července 2013 /.~~ Ing. Ing. Radek Hofman zpracovatel PROTOKOL o certifikaci výrobku č. P-13:0072 (zakázka č /Z ) PAVUS, a.s., Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků č Podobné dokumenty
Aktivní automatické protipožární zařízení Nízkonákladové mlhové vysokotlaké hasicí zařízení Představení zařízení AUTOMIST Automist je preventivní protipožární zařízení odzkoušené a schválené zejména do Více Automist Informační Uživatelský Manuál
TM Automist Informační Uživatelský Manuál Prosím, ponechejte tyto instrukce k dispozici konečnému uživateli. VÝHRADNÍ DODAVATEL: TechniFog, s.r.o. www.technifog.cz VÝROBCE: Plumis Ltd. www.plumis.co.uk Více Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.
Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení Více Příručka pro klienty ITC
Příručka pro klienty ITC Pro posuzování výrobků v oblasti EMC dle NV 616/2006 Sb. a Směrnice rady 2004/108/ES Účinnost od: 10. 10. 2007 Zpracoval: Ing. Pavel Vávra Datum vydání: 10. 10. 2007 Místo vydání: Více II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.
Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU Více Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze
Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY Více Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních
Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality Více Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2).
Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na odst. 2). 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) Více Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence
A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost Více Bezdrátový multizónový modul
s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová Více Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR
Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační Více NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona Více Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR
Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory Více RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB
PŘEDSTAVENÍ RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB POPIS Radioband systém je konstruován pro průmyslové, komerční a privátní dveřní a vratové aplikace kde jsou použity bezpečnostní lišty. Tento bezdrátový systém nahrazuje Více PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR
M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, Více Metodika schvalování
Metodika schvalování provedení a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích v ČR Silniční vývoj ZDZ spol. Více Návod k obsluze a montáži
Návod k obsluze a montáži 1. POPIS A TECHNICKÁ SPECIFIKACE AUTOMATICKÁ ŘÍDÍCÍ TLAKOVÁ JEDNOTKA PRO PONORNÁ I POVRCHOVÁ ČERPADLA je automatickým elektronickým zařízením, určeným k ovládání (spínání a vypínání) Více Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Pod Lisem 129, 171 02Praha 8 - Troja
Certifikace produktů (zahrnuje hmotné produkty, procesy, služby) 1* Ostatní pryžové výrobky (jen výrobky z pryže technické pro elektrotechnické účely) 2* Radiátory a kotle ústředního topení, včetně opravy Více MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz
MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami. Více STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ
STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ 3. Přednáška Náplní přednášky je výrobková certifikace a její základní postupy. Základní pojmy: co je co Vychází především ze zákona č.22/1997 Více S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...
3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41 Více Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V
3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění Více Bezdrátový zónový modul
s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace Více Bezdrátová termostatická hlavice
Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku Více Zesilovač rádiového signálu
2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí Více Pokyny pro instalaci
Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis Více Tlaková řídící jednotka EASY CON. Návod k instalaci, obsluze a provozu
Tlaková řídící jednotka EASY CON Návod k instalaci, obsluze a provozu vydáno: červenec 2010 TPtrade s.r.o. obchodní společnost www.tptrade.cz IČ: 29032431 DIČ: CZ29032431 info@tptrade.cz Obsah 1.Všeobecné Více Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)
Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Návěsný překopávač kompostu hydraulicky sklápěný - TPK Pro ENERGREEN Projekt, s. r. o. zhotovil: Více Česká cesta kvality zabezpečení majetku pro potřeby pojišťoven. PhDr. Michal Fábera
Česká cesta kvality zabezpečení majetku pro potřeby pojišťoven PhDr. Michal Fábera Pojistná matematika Zisk = vybrané pojistné - (vyplacené pojistné plnění + provozní náklady) Povinná finanční rezerva Více Systém blokace a signalizace
Systém blokace a signalizace Obsah 1. CHARAKTERISTIKA BLOKACE A SIGNALIZACE... 3 1.1. POUŽITÍ... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 3. OBECNÝ POPIS... 4 4. TECHNICKÝ POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ... 5 5. BLOKOVÉ Více Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU
Úniverzální ústředna detekčního systému ADS Příručka uživatele je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až Více Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)
Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Elektrické spotřebiče jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u Více 12. Legislativa v ochraně dřeva - předpisy a normy
12. Legislativa v ochraně dřeva - předpisy a normy Ochrana dřeva chemickými prostředky, jak proti biotickým škůdcům, tak i nátěrových hmot je v ČR upravena a řízena: obecně právními předpisy (zákony a Více PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH 1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [ 28, odst. 2) Více FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem
FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem adresovatelný (FDnet) Sinteso Akustická patice FDSB221 a Akustická patice s majákem FDBS229 Výběr z 11 tónů, programovatelné 2 úrovně aktivace Více Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)
Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice Více 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, Více Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy
POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ A POSUZOVÁNÍ SHODY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE EN 1090-1 A EN 1090-2 Ing. Zrza Stanislav TZÚS Praha, s.p. pobočka Ostrava zrza@tzus.cz T: 595 707 221 M: 734 432 059 CZ05/IB/OT/01 TL Více Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA
TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro Více TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL
TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL INSTALAČNÍ NÁVOD 2 Instalační schéma 1 Instalační návod MOTO Locator by měl být zapojen podle následujícího schématu. Jednotka MOTO Locator by měla být nainstalována dovnitř Více www.mirava.cz TECHNICKÉ INFORMACE elektrické průtokové a zásobníkové ohřívače vody MIRAVA / řada ME / řada MTE
www.mirava.cz TECHNICKÉ INFORMACE elektrické průtokové a zásobníkové ohřívače vody MIRAVA / řada ME / řada MTE řada ME Průtokové ohřívače vody pro jedno odběrné místo s nízkotlakou armaturou 1 Konstrukční Více TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL
TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL Instalační návod 2 Instalační schéma 1 Instalační návod CAR Locator by měl být zapojen podle následujícího schématu. Jednotka CAR Locator by měla být nainstalována dovnitř Vašeho Více CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8
CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 Deklarace použití výrobku: 1. Metakrylátové pryskyřice UMAFLOR P, UMAFLOR PN, UMAFLOR V, UMAFLOR VN, Deklarace použití výrobků: UMAFLOR P je dvousložková, středně Více Centronic EasyControl EC545-II
Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má Více Elektromotorické pohony
4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž Více Panelmetr AP 02. www.apoelmos.cz. Technická dokumentace U-19
Panelmetr AP 02 Technická dokumentace U-19 AP02-05-x-... AP02-06-x-... AP02-07-x-... APO2-08-x-... AP02-09-x-... AP02-10-x-... AP02-11-x-... www.apoelmos.cz ISO 9001 červenec 2009, TD-U-19-16 Obsah 1 Úvod...4 Více Návody na montáž, obsluhu a údržbu
SMĚŠOVACÍ UZLY SUY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Směšovací uzel SUY se skládá z připojovacích pancéřových hadic, oběhového čerpadla Grundfos a možností nastavení požadovaného výkonu (tři Více Přehled vzorů dokladů nutných k zahájení užívání stavby a prokazování provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v průběhu užívání objektů.
Přehled vzorů dokladů nutných k zahájení užívání stavby a prokazování provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v průběhu užívání objektů. Dostává se Vám do rukou materiál, který by měl pomoci Více Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze
Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Aktualizované vydání Leden 2012 Zpracoval: Schválil: 23.1.2012 24.1.2012 Ing. Petr Jambura J.E.S. spol. Více ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli
SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků a systém certifikovaných stavebních dodavatelů akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011 Křižíkova 70, 612 00 Více Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)
Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Ruční elektromechanické nářadí jmenovité napětí nepřesahuje 250 V pro nářadí se střídavým jednofázovým Více VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV DŘEVAŘSKÝ, PRAHA, s.p. www.vvud.cz
JAK A ČÍM MÁM ZAČÍT? KDE ZÍSKÁM SROZUMITELNÉ INFORMACE? CO VŠECHNO JE SKUTEČNĚ POTŘEBA? JAK SE PŘIPRAVIT NA CERTIFIKACI? POTŘEBUJI VÝPOMOC SPECIALIZOVANÝCH PORADCŮ? DOKÁŽE NĚKDO JASNĚ DEFINOVAT CENU? JAK Více 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění Více TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny
Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Více TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY
TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně Více vydaná dle ČSN EN ISOIIEC 17020 evidenčni číslo 05.598.198 Účel inspekce: posouzení shody zařízeni s předpisy, které se na ně vztahují
Czech TOV SOD Czech s.r.o. Kancelár Brno TI. kpt. Jaro~e 25 60200 Brno Tel.: 545 242 121 e-mail: bmo@tuv-sud.cz WWIN.tuv-sud.cz INSPEKČNí ZPRÁVA vydaná dle ČSN EN ISOIIEC 17020 evidenčni číslo 05.598.198 Více ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho Více požárně bezpečnostních zařízení, bezpečnostních zařízení nebo dalších zařízení se neobejde bez Může dojít k situaci, při které selže v případě požáru.
Kabely a kabelové systémy z pohledu vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Praha 30. 9. 2008 Novela zkušebního předpisu PAVUS, a.s. ZP 27/2008 Pro stanovení funkčnosti Více 11.15 Inteo Centralis indoor RTS
Abyste mohli optimálně využít všech výhod vašeho rádiového přijímače Centralis indoor RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Centralis indoor RTS je rádiový přijímač pro bezdrátové ovládání Více Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.
Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR Více Návod k obsluze a montáži
MG Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 20 40 60 80 100 max. (m) m3/hod 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 MG 3/800 800 100 36 H (m) 32 25 18 13 1 MG 4/1000 1000 Více PE Ochranný vodič 11 Sign. kontakt přítomnosti napětí B L1 Fázový vodič zdroje "A" 14 Sign. kontakt přítomnosti napětí B N1 Nulový vodič zdroje "A" L
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REDUNDANTNÍ PŘEPÍNAČ RSA-16A 1) Základní specifikace Redundantní přepínač RSA-16A je určen k zajištění stálého zálohovaného síťového napětí ze dvou nezávislých zdrojů nebo sítí. Redundantní Více TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZD13526 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena Více Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika
průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje Více BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM
BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali Více Regulátor diference teploty
3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem Více SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD
SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy Více ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou Více Návody na montáž, obsluhu a údržbu
REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty Více PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ
PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly Více Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23
Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která Více OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3
OPPO FBF-3 OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 VdS Nr. G 200 122 Obsah 1.0 Popis Strana 2 2.0 Technická data Strana 2 3.0 Montáž Strana 3 4.0 Popis panelu Strana 3 5.0 Elektrické zapojení Strana 4 6.0 Více Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody
Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní Více Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů
C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky Více Záchranné a hasičské systémy
Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 17 Protipožární zabezpečení staveb 3 17 00 000 Práškové ruční hasicí přístroje Více ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje Více TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE
TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci Více Zesilovač rádiového signálu
2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V Více DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 V Praze dne 21. března 2014 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou Více PH-BP1-P9. PocketHome 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R7. výstup R9.
PocketHome anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS R10 R9 R8 R7 vstup +5V tl.del pro mazání kódů tl.fce pro výběr kanálu Více TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004
TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název Více Technická zařízení budov, strojní vybavení. vyhotovil: Břetislav Bardonek
Technická zařízení budov, strojní vybavení vyhotovil: Břetislav Bardonek Kdy je nutnost zařízení Nutnost technického zařízení v budově určuje daný právní předpis (vyhláška MMR č. 268/2009 Sb aktualizovaná Více Bytový dům Vrábská 2243 Brandýs nad Labem. 2012-005972-VacL/01. Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná
Zakázka číslo: 2012-005972-VacL/01 Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 Protokol o zkoušce Měření zvukové izolace Bytový dům Vrábská 2243 Více Elektrická požární signalizace Pokyny pro provádění pravidelných kontrol EPS systému LITES POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL EPS SYSTÉMU LITES
POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL EPS SYSTÉMU LITES předepsaných vyhláškou. MV ČR č. 246/2001 Sb. 8 a ČSN 34 2710 čl. 434 a čl. 435 OBECNÉ ZÁSADY 1) Předepsané kontroly zařízení EPS LITES mohou Více Používání certifikátů a certifikační značky
AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009 Více Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A
Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového Více Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008
Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí Více PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011
PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil Více Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.
Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám, Více zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky
Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby Více MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU
MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové Více Veřejná zakázka s názvem
Příloha č. 3 zadávací dokumentace Veřejná zakázka s názvem Dodávka zařízení pro odběr a distribuci vzorků atmosféry a kalibračních plynů pro atmosférickou stanici Křešín u Pacova Podrobné technické specifikace Více Protokol o zkoušce č. 173/12
CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, Více Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw
Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním Více Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby
Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb., jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou Více PROTOKOL. Název výrobku: výrobce: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko. IČ PL: 070424429 výrobna:
Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha Centre of Building Construction Engineering Prague Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán Accredited Test Více Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ
Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT, Více 2016 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář