Source: http://docplayer.fr/1760852-2-e-edition-marie-josee-ross-ing.html
Timestamp: 2017-05-01 05:02:03+00:00
Document Index: 65616014

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

2 e édition. Marie-Josée Ross, ing. - PDF
2 e édition. Marie-Josée Ross, ing.
Download "2 e édition. Marie-Josée Ross, ing."
1 2 e édition Marie-Josée Ross, ing.2 LA SÉCURITÉ RELIÉE À L ÉLECTRICITÉ COMPRENDRE ET PRÉVENIR 2 e édition & Marie-Josée Ross, ing.3 LA SÉCURITÉ RELIÉE À L ÉLECTRICITÉ COMPRENDRE ET PRÉVENIR 2 e édition Conception et rédaction Marie-Josée Ross, ing. Illustrations Roxane Fournier Conception graphique, mise en page et illustrations Hélène Camirand On peut se procurer des exemplaires du présent document en communiquant avec: ASPHME 2271, boul. Fernand-Lafontaine, bureau 301 Longueuil (Québec) J4G 2R7 Tél.: Il est possible de télécharger ce document gratuitement à partir de notre site: Reproduction La reproduction des textes est autorisée pourvu que la source soit mentionnée et qu un exemplaire nous soit envoyé. Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d alléger le texte. Tous droits de traduction réservés 2011 Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail secteur de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits électriques et des industries de l'habillement ISBN: La sécurité reliée à l électricité (PDF) ISBN: La sécurité reliée à l électricité (version imprimée) (Publié précédemment par l'asp Métal Électrique, ISBN ) Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2007, 2010 Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2007, 20104 CONTENU Introduction...3 COMPRENDRE COMPRENDRE L ÉLECTRICITÉ 1 L analogie entre l électricité et l eau...5 La Loi d Ohm...7 COMPRENDRE LE CHOC ÉLECTRIQUE 2 Le passage du courant...8 La gravité des blessures...9 L influence de la résistance...10 Les effets du courant...11 L influence de la tension...12 Le danger du choc à 120 V ou moins...13 Les conséquences d une électrisation...14 COMPRENDRE L ARC ÉLECTRIQUE 3 La formation d un arc électrique...15 Les conséquences d un arc électrique...16 PRÉVENIR CONNAÎTRE LA RÉGLEMENTATION ET LES NORMES TRAVAILLER HORS TENSION 5 Pourquoi faut-il travailler hors tension?...20 Quand travailler hors tension?...21 Comment travailler hors tension?...21 L importance du point d isolement...22 TRAVAILLER SOUS TENSION 6 L organisation des travaux sous tension...23 Les périmètres de protection...24 Les équipements de protection individuelle...25 Les instruments de mesure et le matériel isolé...27 Le choix de la protection en fonction de la catégorie de danger/risque...29 Les stations d'essais électriques...31 PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES INDIRECTS 7 La mise à la terre...33 Les outils à double isolation...35 La bonne polarité...35 Le détecteur de fuite à la terre...36 INSPECTER ET ENTRETENIR LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES FOIRE AUX QUESTIONS Références...405 LA SÉCURITÉ RELIÉE À L ÉLECTRICITÉ COMPRENDRE ET PRÉVENIR Introduction Vous est-il déjà arrivé de subir un choc électrique? Connaissez-vous quelqu un ayant déjà été électrisé? Il est fort probable que vous répondiez «oui». Plusieurs questions sont régulièrement soulevées concernant le travail sur des installations ou des appareillages électriques : Quels effets peuvent provoquer un choc électrique sur le corps humain? Est-ce qu un voltage à 120 V présente réellement un danger? Quelle est la réglementation dans ce domaine? Est-ce que la norme CSA Z462 porte uniquement sur les vêtements anti-arc? Ce document répond à ces questions en visant trois objectifs principaux : Faire connaître les circonstances dans lesquelles on peut subir un choc électrique ou subir des brûlures suite à un éclair d arc ainsi que les effets engendrés sur le corps. Permettre d identifier les risques reliés au travail sur des composantes sous tension ou à proximité de celles-ci. Fournir des informations sur les procédures de travail et les moyens de prévention des risques d accidents d origine électrique. Ce document est divisé en deux grandes sections : Comprendre et Prévenir. La section Comprendre aborde des notions simples qui permettent de mieux «visualiser» le comportement de l électricité en la rendant moins abstraite. Elle fournit également des informations sur la cause et les conséquences des blessures subies suite à un choc ou à un éclair d arc. La section Prévenir informe d abord sur la réglementation et les normes relatives à la sécurité électrique. Le cœur de cette section présente les moyens qui doivent être mis en place et utilisés pour se protéger. Ces moyens sont ceux proposés par la norme CSA Z462 et par d autres normes pertinentes. Finalement, on retrouve une foire aux questions ainsi que plusieurs références en lien avec la sécurité entourant les tâches reliées à l électricité. La sécurité reliée à l électricité 3736 COMPRENDRE COMPRENDRE L ÉLECTRICITÉ 1 COMPRENDRE LE CHOC ÉLECTRIQUE 2 COMPRENDRE L ARC ÉLECTRIQUE 3 COMPRENDRE L ÉLECTRICITÉ 1 & Vous trouverez dans cette section des notions simples qui permettent de mieux comprendre le comportement de l électricité, de la rendre moins abstraite, en la comparant à l eau. La Loi d Ohm qui interrelie certains paramètres utiles à la compréhension du choc électrique y est également présentée. L ANALOGIE ENTRE L ÉLECTRICITÉ ET L EAU Voici un système hydraulique simple composé d un réservoir rempli d eau, d un tuyau et d une valve. L eau exerce une pression qui varie selon le niveau d eau dans le réservoir. Plus le niveau d eau est élevé, plus la pression exercée est importante. Un certain débit d eau s écoule à l ouverture du robinet. Si on modifie le système de manière à augmenter la résistance au passage de l eau en allongeant le tuyau et en le rendant plus tortueux, par exemple, l eau circulera plus difficilement dans le tuyau. Cette modification aura pour effet de diminuer le débit d eau qui s écoule. Niveau d eau Débit d eau diminué Débit d eau (quantité d eau par unité de temps) Plus la résistance est élevée, plus le débit diminue. Le débit d eau dépend entre autres de la pression exercée. L augmentation du niveau d eau a pour effet d augmenter la pression, ce qui se traduit par une augmentation du débit d eau qui s écoule. Niveau d eau plus grand Débit d eau augmenté Inversement, si on modifie le système hydraulique de façon à réduire la résistance au passage de l eau (aucun coude dans le tuyau, paroi lisse, etc.), on notera une augmentation du débit d eau. En somme il est important de retenir que : Pression élevée Résistance faible Pression faible Résistance élevée Débit élevé Débit élevé Débit faible Débit faible Plus la pression est élevée, plus le débit augmente. Comprendre l électricité 57 Il est possible de faire une analogie simple entre l électricité et l hydraulique: La pression du circuit hydraulique correspond à la tension du circuit électrique. Pour qu un courant puisse circuler, il faut qu une «force» soit exercée sur le système. Il s agit de la tension électrique dont l unité de mesure est le Volt «V». Le terme «voltage» est habituellement utilisé lorsqu on parle de la tension. Le débit d eau du circuit hydraulique s apparente au courant électrique. Le courant électrique est le déplacement de charges électriques dans un conducteur. Lorsqu un individu subit un choc électrique, il y a passage d un courant à travers son corps. L unité de mesure qui permet d évaluer l intensité d un courant est l ampère «A» ou le milliampère «ma» qui correspond à un millième d ampère : 0,001 A = 1 ma. Le terme «ampérage» est habituellement utilisé lorsqu on parle du courant. La tuyauterie correspond aux fils conducteurs d un circuit électrique. Les charges électriques se déplacent le long des conducteurs qui selon leur nature offrent plus ou moins de résistance au déplacement des charges. Un matériau isolant comme le plastique ou le caoutchouc offre beaucoup plus de résistance au passage du courant qu un matériau dit «conducteur» comme le cuivre ou l aluminium. Le corps humain, composé à 83% d eau, constitue un très bon conducteur. La résistance électrique (R) s exprime en Ohm dont le symbole est la lettre grecque omega ( ). La valve du circuit hydraulique s apparente à l interrupteur d un circuit électrique. L interrupteur permet de fermer le circuit électrique et de laisser passer le courant. Un interrupteur en position «off» (on dit également que le circuit électrique est ouvert), empêche le passage du courant dans le circuit électrique. Pression d eau En faisant le même exercice avec l électricité, on constatera qu elle se comporte de manière similaire à l eau. Par exemple, dans un circuit électrique donné, l augmentation de la tension se traduira par l augmentation du courant, comme l augmentation de la pression dans le système hydraulique se traduit par l augmentation du débit d eau. 347 v Tension plus élevée = courant plus élevé De même, si on augmente la résistance des conducteurs en changeant le matériau par un matériau ayant une moins bonne conductivité ou encore en allongeant de manière importante les conducteurs, on pourra observer une diminution du courant. Dans le système hydraulique, on pouvait observer le même effet; l augmentation de la résistance au passage de l eau réduisait le débit d eau. 347 v Résistance plus élevée = courant plus faible Système hydraulique Débit d eau Pression de l eau Résistance au passage de l eau Circuit électrique Courant (Ampère) Tension (Volt) Résistance au passage du courant (Ohm) Valve Débit d eau Courant 120 v Interrupteur Tension Conducteur 6 Comprendre l électricité8 COMPRENDRE L ÉLECTRICITÉ LA LOI D OHM Il a été possible de constater précédemment qu il existe une étroite relation entre la tension électrique, la résistance et le courant. La Loi d Ohm permet de quantifier cette relation par le biais d une formule mathématique simple. Elle s exprime comme suit : V = R x I ou encore I = V / R V : Différence de tension entre deux points d un circuit électrique, exprimée en volts (V). Le symbole signifie «différence» R : Résistance exprimée en Ohm ( ) I : Courant exprimé en ampère (A) Prenons l exemple d une ampoule électrique pour comprendre l effet de ces différents paramètres les uns sur les autres. Supposons une ampoule alimentée par une tension de 120 volts et présentant une résistance électrique de 240. Pour déterminer le courant dans le circuit électrique, on utilise la Loi d Ohm : V = 120 V R = 240 Pour obtenir la valeur du courant, on utilise la Loi d Ohm sous la forme suivante: I = V / R I = 120 V / 240 = 0,5 A; un courant de 0,5 ampère ou 500 millièmes d ampère circule dans le circuit de l ampoule. En modifiant les valeurs des paramètres, il est possible de constater l influence de la tension et de la résistance sur l intensité du courant. La Loi d Ohm est une notion indispensable à la compréhension des effets d un choc électrique sur le corps humain. En effet, ces notions seront utilisées dans les prochaines sections pour aider à mieux comprendre des situations de chocs électriques. Le corps d une personne qui subit un choc électrique constitue un circuit dans lequel circule un courant. L intensité du courant qui traverse le corps au moment du choc dépend de sa résistance (ou impédance 1 ) électrique et de la tension avec laquelle le corps entre en contact. La Loi d Ohm peut être utilisée pour estimer l intensité du courant auquel a été soumise une personne qui a subi un choc électrique. 1 Pour des fins de simplification, nous utiliserons la notion de résistance tout au long du texte. La nuance entre la résistance et l impédance n est pas abordée dans ce document. À retenir Pour une même résistance, soit 240 Si la tension augmente en passant de 120 V à 240 V, le courant augmentera en proportion et passera de 0,5 A à 1 A : I = 240 V / 240 = 1 A Pour une même tension, soit 120 V Si la résistance augmente de 10 fois (de 240 à ), le courant diminuera de 10 fois : I = 120 V / = 0,05 A Si la résistance diminue de moitié, le courant doublera: I = 120 V / 120 = 1 A Tension élevée Résistance faible Tension faible Résistance élevée Loi d Ohm : I = V / R Courant élevé Courant élevé Courant faible Courant faible Où I est le courant; V est la différence de tension et R est la résistance électrique. Au moment d un choc électrique, le corps humain constitue un circuit électrique. Comprendre l électricité 79 COMPRENDRE LE CHOC ÉLECTRIQUE 2 & Cette section est consacrée à la compréhension du choc électrique. Vous y trouverez de l information sur ce qui cause et ce qui influence l importance des blessures au moment d une électrisation, ainsi que les différents effets ressentis. La Loi d Ohm y est utilisée pour démontrer le côté «roulette russe» du choc électrique. Suite à un choc sur une même installation électrique, les blessures peuvent être de légères à mortelles selon les situations dans lesquelles la personne se trouve. Il est à noter que les explications fournies dans cette section sont simplifiées. En réalité, le passage du courant dans le corps humain est très complexe; plusieurs paramètres entrent en jeu et influent sur les effets ressentis et sur les conséquences d un choc électrique. On dit qu il y a électrisation lorsqu il s agit d un choc électrique avec ou sans blessure et électrocution lorsqu il s agit d un choc électrique mortel. LE PASSAGE DE COURANT Dans le circuit hydraulique illustré ci-dessous, il n y a aucun débit d eau parce qu il n y a pas de différence de pression entre les deux extrémités; l eau est au même niveau de part et d autre. Il faut nécessairement que deux parties du corps soient exposées à des tensions différentes pour qu il y ait passage de courant dans le corps. Il y a typiquement une électrisation lorsqu une partie du corps entre en contact avec une composante sous tension alors qu une autre partie du corps est «à la terre», c est-à-dire à 0 volt. Même niveau Aucun débit d eau Il en est de même pour un circuit électrique. L oiseau qui se pose sur un fil électrique dénudé à V ne sera pas électrocuté. En effet, il n y a pas de différence de tension entre ses pattes; elles sont toutes deux à V. Aucun courant ne circule dans le corps de l oiseau. Si l oiseau entrait en contact avec une composante du poteau reliée à la terre (0 volt) en déployant ses ailes, il subirait un violent choc électrique puisque son corps serait exposé à une importante différence de tension, soit volts aux pattes et 0 volt au bout d une aile. Il en est de même pour une personne. Dès que le corps est exposé à une différence de tension, il y a passage de courant et c est celui-ci qui provoque les blessures. 8 Comprendre le choc électrique10 COMPRENDRE LE CHOC ÉLECTRIQUE LA GRAVITÉ DES BLESSURES Les muscles, le cœur et le cerveau fonctionnent par l intermédiaire de très faibles signaux électriques. Leur fonctionnement peut donc être perturbé par un courant électrique qui s introduit accidentellement dans le corps. De plus, le passage de courant produit de la chaleur qui peut détruire les différents tissus du corps. Plusieurs facteurs influencent la gravité des blessures. L intensité du courant électrique La gravité des blessures sera proportionnelle à l intensité du courant électrique qui traverse le corps. L intensité varie selon la résistance électrique des différents tissus et organes du corps, de l habillement, etc. et de la tension électrique avec laquelle le corps entre en contact. Plus la résistance est faible, plus l intensité du courant est élevée. Plus la tension est élevée, plus l intensité du courant est élevée. Le trajet du courant Le trajet du courant dans le corps n est pas précis. Il varie, entre autres, selon les parties du corps qui entrent en contact avec des composantes sous tension. Par exemple, l illustration ci-dessous montre un travailleur qui touche par mégarde un fil dénudé sous tension de sa main gauche alors que sa main droite et son genou droit sont appuyés au sol (0V). Le travailleur subit une électrisation. Le courant suit deux trajets : il passe de la main qui touche le fil dénudé sous tension à l autre main et de la main qui touche le fil au genou appuyé au sol. Le courant ne passera pas par sa jambe gauche parce qu il porte des chaussures à semelles isolantes dont la résistance électrique est très élevée (millions d Ohm). Le courant qui passe entre deux doigts aura des conséquences beaucoup moins graves que le courant qui traverse le torse. En effet, si le trajet emprunté par le courant affecte le cœur, la blessure risque d être mortelle. La durée de passage du courant Plus l exposition au passage de courant est longue, plus les blessures risquent d être importantes. Pour une même intensité, la durée de passage du courant peut transformer une simple électrisation en une électrocution, c est-à-dire une électrisation mortelle. La surface de contact La résistance électrique diminue avec l augmentation de la surface de contact avec un élément sous tension. Par exemple, le contact avec la paume de la main se traduit par une résistance beaucoup plus faible qu un contact avec le bout du doigt. Les caractéristiques physiologiques de la personne Les femmes ressentiront généralement des effets à partir de courants plus faibles que les hommes. D autre part, les mains moites offrent une résistance électrique plus faible que les mains sèches ou calleuses (peau avec de la «corne»). À titre indicateur, la résistance (impédance) totale du corps peut varier de 500 à selon différents paramètres (peau, trajet du courant, surface de contact, tension de contact). Le passage de courant dans le corps crée les blessures. Comprendre le choc électrique 911 COMPRENDRE LE CHOC ÉLECTRIQUE L INFLUENCE DE LA RÉSISTANCE Exemple inspiré d un document de sensibilisation publié par Hydro-Québec L exemple ci-dessous illustre le cas de deux personnes qui subissent un choc électrique, mais qui ressentent des effets très différents parce que l intensité du courant qui les traverse n est pas la même. Cet exemple est inspiré d un document publié par Hydro-Québec pour sensibiliser la population aux dangers de l électricité. Daniel s apprête à tondre le gazon avec une vieille tondeuse électrique dont le cordon d alimentation et l interrupteur de démarrage sont abîmés. Il est pieds nus et la pelouse est encore humide. Il démarre la tondeuse et sent subitement une violente secousse dans son corps. Il est incapable de lâcher le manche de la tondeuse. Daniel est pris! Son père l aperçoit et se précipite pour le pousser d un coup sec afin de le faire lâcher prise 1. Le choc électrique cesse. Au moment du contact avec Daniel, le père n a ressenti qu un léger fourmillement aux mains. Pourquoi n ont-ils pas ressenti les mêmes effets? Daniel a subi un choc électrique suffisamment intense qui «paralysait» tous ses muscles, l empêchant de lâcher prise alors que son père n a ressenti qu un léger fourmillement. Pour répondre à cette question, il faut tenter d évaluer le courant qui a traversé leur corps. Supposons d abord que la tension à laquelle ils ont été exposés soit la même, c est-à-dire 120 V. Leur résistance électrique est toutefois différente. Pour Daniel, c est la résistance de la peau de sa main et de ses pieds nus que l on peut estimer à Pour le père, c est la résistance de la peau de sa main et des semelles de ses souliers que l on peut estimer à Le courant qui a traversé leur corps est déterminé en appliquant la Loi d Ohm. Loi d Ohm : I = V / R Pour Daniel : I = 120 V / = 80 ma I = 120 V / = 2,4 ma On constate que les courants en jeu sont de l ordre des milliampères (ma) (1 milliampère = 0,001 ampère). Le «circuit électrique humain» est sensible au passage d un courant électrique. Il peut subir de graves blessures, même à des courants de faibles intensités. L influence de la résistance durant un choc électrique se résume à ceci : plus la résistance électrique d une personne est élevée, plus le courant qui traverse son corps au moment du choc est faible. Il est à noter que les calculs et les estimations sont simplifiés. En réalité, le phénomène d électrisation est beaucoup plus complexe. Cet exemple permet tout de même de donner un aperçu des différents effets qu il est possible de ressentir au moment d un choc électrique. Électrisation sur une tondeuse dont l isolation électrique est abîmée. 1 Cette pratique est dangereuse. Le père aurait d abord dû débrancher la tondeuse. 10 Comprendre le choc électrique12 COMPRENDRE LE CHOC ÉLECTRIQUE LES EFFETS DU COURANT Les effets du passage d un courant électrique dans le corps sont variables. Comme il a été mentionné précédemment, plusieurs paramètres entrent en ligne de compte (intensité du courant, durée de passage du courant, surface de contact, etc.). L échelle ci-dessous fournit un aperçu des effets ressentis selon l intensité du courant au moment du choc, pour une durée de passage de courant d environ 2 secondes. 300 ma Brûlures 80 ma Fibrillation ventriculaire 50 ma Arrêt respiratoire 10 ma Non-lâcher 3 ma Douleur 1 ma Perception Seuil de perception : 1 ma La majorité des gens ont déjà subi un léger choc électrique avec pour simple effet une sensation de picotement, sans blessure. L intensité du courant se situe alors à environ 1 ma qui est le seuil de perception. Seuil de douleur : 3 ma Si l intensité du courant augmente, la secousse électrique est plus importante et elle est accompagnée d une sensation de douleur. Il n y a habituellement aucun effet physiologique dangereux. Seuil de tétanisation musculaire (seuil de non-lâcher) : 10 ma Le phénomène de tétanisation musculaire est en quelque sorte une contraction musculaire involontaire qui peut se manifester à partir d une intensité de 10 ma. Typiquement, lorsque le bras et la main sont soumis à un courant suffisamment élevé pour provoquer la tétanisation, la main se referme sous l effet de la contraction et maintient le contact avec la source d énergie. La victime est alors incapable de lâcher prise. Le seuil du non-lâcher est évalué à environ 10 ma, mais il peut varier d un individu à l autre. Seuil d arrêt respiratoire : 50 ma La tétanisation des muscles du diaphragme se manifeste à partir d environ 50 ma, c est alors l arrêt respiratoire, le seuil d asphyxie. Le choc est alors très douloureux et il provoque de sévères contractions musculaires. Dans certaines circonstances, la victime sera projetée au lieu de rester «prise». C est que le passage du courant stimule d autres muscles qui provoquent une projection de la victime. Ce phénomène est peu documenté dans la littérature. Seuil de fibrillation ventriculaire : 80 ma La fibrillation ventriculaire est une action désordonnée du muscle cardiaque qui peut résulter du passage de courant au travers le torse. Elle entraîne un arrêt de la circulation du sang pouvant provoquer la mort dans les minutes qui suivent. Le rythme cardiaque ne peut pas se rétablir spontanément. La seule façon de défibriller le cœur est l utilisation de défibrillateurs électriques. Les bonnes manœuvres de réanimation cardiaque permettent toutefois de faire circuler le sang en attendant les secours. Un courant de 80 ma peut être suffisant pour déclencher une fibrillation ventriculaire qui est directement reliée à la durée de passage du courant. Audelà d une certaine intensité de courant, un arrêt cardiaque réversible peut toutefois survenir. Seuil de brûlure : 300 ma Le passage du courant s accompagne d un dégagement de chaleur qui peut causer des brûlures. Le seuil de 300 ma est une valeur approximative parce que la durée de passage influence grandement la gravité de la brûlure. Plus l intensité du courant est élevée et plus la durée de passage du courant est longue, plus il est possible de subir des altérations de la peau (rougeurs, boursouflures, carbonisation de la peau). Des brûlures se manifestent également en profondeur, dans les muscles et les nerfs. Des complications rénales, pouvant aller jusqu au décès, peuvent même survenir dans les heures qui suivent l électrisation si la quantité de tissus détruits est importante. Les effets tardifs En plus des effets immédiats ressentis au moment du choc ou juste après, il y a les effets tardifs qui peuvent se manifester dans les heures ou dans les jours qui suivent : arythmie cardiaque, pertes de mémoire, douleur chronique, infections, cataractes, etc. Le courant continu Les accidents en courant continu sont beaucoup moins fréquents que ceux en courant alternatif. Pour produire les mêmes effets, par exemple la fibrillation ventriculaire, les intensités nécessaires en courant continu sont de deux à quatre fois supérieures à celles qui sont nécessaires en courant alternatif. Ceci s explique en grande partie par le fait qu il n y a pas d oscillations (pas de passage au zéro) en courant continu. Les muscles sont donc moins stimulés. Comprendre le choc électrique 1113 COMPRENDRE LE CHOC ÉLECTRIQUE L INFLUENCE DE LA TENSION La nature des blessures pouvant être subies au moment d un Certains équipements sont spécialement conçus pour choc électrique dépend donc beaucoup de l intensité du protéger les individus en matière de danger relié à courant. L exemple précédent démontrait l influence de la l électricité. Ils permettent: résistance électrique sur l intensité du courant qui a traversé Soit d augmenter la résistance électrique en créant le corps du père et du fils, mais qu en est-il de l influence de la une barrière isolante entre le corps et un point de tension? contact sous tension; Voici deux Soit situations de protéger où une la peau personne contre subit les un brûlures choc électrique. en cas Laquelle d arc est électrique. la plus dangereuse? Électrisation sur une soudeuse à l arc électrique La tension à vide d une soudeuse à l arc électrique est de 80 V. Lorsque l arc électrique est amorcé, la tension baisse à environ 25 à 40 V et le courant de soudage est de l ordre de 100 A. Le porte-électrode est fissuré, mais la soudeuse fonctionne quand même très bien. Monsieur X a appuyé une main sur la table de travail en métal et de l autre main, il prend son porte-électrode à main nue alors que la soudeuse est sous tension. Il subit un choc électrique. Électrisation sur un moteur électrique Soudeuse à l arc électrique et moteur électrique. Un courant de 6 A circule dans les conducteurs du moteur électrique monophasé alimenté à 347 V lorsqu il fonctionne. Le moteur est défecteux et Monsieur Y cherche à détecter le problème. Il retire le carter de protection et il entre accidentellement en contact avec un conducteur sous tension durant ses tests. Il subit un choc électrique. Pour savoir laquelle de ces deux situations est susceptible de provoquer les blessures les plus sévères, il faut évaluer le courant qui traverse le corps des deux individus au moment du choc en utilisant la Loi d Ohm. Pour cet exemple, on fait l hypothèse que la résistance électrique de Monsieur X et de Monsieur Y est la même dans les deux cas. Loi d Ohm : I = V / R La différence de tension à laquelle Monsieur X est exposée dans le cas de la soudeuse est de 80 V, et celle de Monsieur Y est de 347 V dans le cas du moteur. La résistance électrique de Messieurs X et Y est estimée à étant donné qu ils étaient mains nues. Le courant qui a traversé le corps des deux personnes est évalué à : Dans le cas de Monsieur X (soudeuse) : I = 80 V / = 8 ma Dans le cas de Monsieur Y (moteur) : I = 347 V / = 34 ma Monsieur Y subira des effets plus sévères que Monsieur X parce que le courant qui traverse son corps est plus élevé. Il est très important de distinguer le courant qui traverse le circuit d un équipement électrique du courant qui traverse le corps au moment du choc. Un courant de 100 A peut sembler impressionnant, mais il est faux de croire que le corps sera soumis à un tel courant. Le corps est un circuit indépendant du circuit des équipements. Le courant dans les circuits d un équipement électrique n a pas d influence sur le courant qui traverse le corps au moment d un choc électrique. Ce qui détermine le courant qui traverse le corps au moment d un choc est la tension avec laquelle le corps entre en contact et la résistance du corps humain. Les effets du choc électrique sur le moteur seraient la tétanisation des muscles et l incapacité de lâcher prise. Les effets du choc sur la soudeuse seraient une secousse électrique et une sensation de douleur (voir les effets du courant à la section précédente). Supposons maintenant que la résistance électrique de Messieurs X et Y était de Il s agit de la résistance électrique entre les deux mains, en considérant des surfaces de contact importantes. En utilisant la Loi d Ohm, on obtient un courant de 40 ma dans le cas d un choc sur la soudeuse et de 173 ma dans le cas d un choc sur le moteur. Dans ce deuxième cas, Monsieur Y risquerait de mourir par électrocution puisque le seuil de fibrillation ventriculaire serait atteint. 12 Comprendre le choc électrique14 COMPRENDRE LE CHOC ÉLECTRIQUE LE DANGER DU CHOC À 120 V OU MOINS Prendre un choc sur un équipement électrique alimenté à une tension de 120 V ou moins peut ne pas sembler dangereux. Pourtant, ce choc pourrait être très grave dans certaines circonstances. Voici deux exemples, dans un cas le travailleur l a échappé belle, tandis que dans l autre Un «passé proche» Un soudeur qui assemble des réservoirs en métal doit réparer un support métallique à l extérieur du bâtiment. Il est très rare qu il doive travailler dehors. Il a plu récemment et le sol est mouillé, mais le soleil brille à nouveau maintenant. Le soudeur sort son équipement, branche l alimentation de sa soudeuse et se penche pour prendre son porte-électrode et la pince de retour qui avaient été déposés sur le sol. Il subit un violent choc électrique. Ses muscles sont tétanisés, il est incapable de lâcher prise. Un collègue de travail qui l aperçoit se précipite pour fermer l interrupteur de la soudeuse. Le soudeur est hospitalisé et est mis sous surveillance médicale pendant 24 heures. Heureusement, aucune complication n est survenue. Il a toutefois ressenti des douleurs importantes au cou et dans les bras pendant plusieurs semaines. Comment se fait-il qu il ait subi un choc? L isolation du porte-électrode était abîmée; Le porte-électrode et la pince de retour étaient humides; La soudeuse et le porte-électrode (80 V à vide) étaient sous tension; La grande surface de contact (la paume des mains qui empoignent le porte-électrode et la pince de retour) a favorisé le passage du courant. En appliquant la Loi d Ohm, on peut estimer la résistance électrique du soudeur au moment du choc. I : Selon les effets ressentis, l intensité du courant qui a traversé son corps est supérieure au seuil de tétanisation musculaire et est estimée à 30 ma, soit 0,030 A. V : La différence de tension à laquelle il a été exposé est de 80 V. R = V / I = 80 V / 0,030 A = La résistance électrique est estimée à Un cas de décès Un travailleur qui effectue des travaux à l intérieur d un réservoir métallique utilise une baladeuse électrique en très mauvais état, alimentée par une tension de 120 volts. La douille de la lampe est à découvert et la borne de mise à la terre a été arrachée. La baladeuse est branchée à une prise de courant ordinaire qui n est pas protégée par un détecteur de fuite à la terre. La main du travailleur entre en contact avec une composante sous tension de la baladeuse. Le courant est suffisamment élevé pour provoquer une contraction musculaire ; le seuil de non-lâcher est atteint. Le travailleur est électrisé pendant plusieurs secondes et son cœur entre en fibrillation ventriculaire. Le travailleur meurt électrocuté. On constate qu une tension de 120 V représente un réel danger. Certaines références établissent la limite de tension jugée non dangereuse à 50 V en milieu sec et à 25 V en milieu humide. Comprendre le choc électrique 1315 COMPRENDRE LE CHOC ÉLECTRIQUE LES CONSÉQUENCES D UNE ÉLECTRISATION Il est difficile de prévoir les effets d un choc électrique car plusieurs facteurs entrent en jeu. C est pourquoi il faut tenter à tout prix de se protéger contre tout contact avec des composantes sous tension. Il existe de nombreux moyens de le faire, mais pour diverses raisons (sous-estimation du risque, manque de moyens à leur disposition, manque de connaissances, etc.) chaque année des gens sont victimes de chocs électriques et subissent des blessures. Les conséquences des accidents électriques peuvent être classées selon quatre niveaux : L accident bénin Le choc ne dure qu un instant et la personne ne ressent rien ou ressent légèrement le courant traverser son corps. Elle n'est pas restée agrippée. Elle est consciente, respire normalement, peut présenter une certaine émotion. En général, ce choc est sans complication à l'exception d'une femme enceinte. Dans ce cas, il faut un examen médical immédiatement après le choc pour s'assurer que le foetus n'a pas été affecté. L intensité du courant n est pas suffisamment élevée pour provoquer des effets dangereux chez la plupart des personnes. L accident alarmant La personne est restée prise jusqu à ce qu une autre personne intervienne pour couper l alimentation électrique. Elle peut aussi avoir été projetée par le choc. La personne a senti le courant passer dans son corps et elle a ressenti de la douleur. Elle peut avoir des troubles de conscience, des étourdissements, etc. Elle a de la difficulté à expliquer comment elle se sent. Elle répète que «tout va bien». Des complications cardiaques peuvent survenir suite à ce type de choc. Cette personne doit consulter immédiatement un centre hospitalier pour être examinée. Elle sera probablement mise sous surveillance médicale pendant 24 heures. L accident grave La personne reste inconsciente, même après avoir été dégagée de la source électrique. La respiration est difficile. Il peut y avoir des marques de brûlures et la personne peut être en état de choc. Des complications cardiaques et rénales peuvent survenir. Cette personne doit être hospitalisée et soignée immédiatement. Il faut donc appeler de l'aide (911) et au besoin pratiquer la réanimation cardio-respiratoire en attendant l'ambulance. L accident mortel La victime ne respire pas et n'a pas de pouls décelable. Appeler de l'aide (911). Des efforts de réanimation doivent être appliqués et maintenus jusqu à l arrivée des ambulanciers même si la situation semble désespérée. On doit absolument éviter de toucher une personne qui subit une électrisation. Il faut d abord trouver l interrupteur et le mettre en position «off» ou débrancher la source de courant. Une fois le courant interrompu, on peut appeler les secours et venir en aide à la victime. La victime doit être accompagnée d un témoin de l accident qui pourra fournir des informations sur les circonstances de l accident. Si des complications surviennent, l équipe médicale pourra intervenir plus efficacement. Source: Hydro Québec «Les 4 types d'accidents» À retenir C est l intensité du courant qui traverse le corps qui crée les blessures. La durée et le trajet du courant ont une influence sur la gravité des blessures. L intensité du courant dépend de la différence de tension à laquelle le corps est exposé et de sa résistance électrique au moment du choc. Selon la résistance électrique du corps, prendre un choc à 120 V peut être mortel. Si la victime perd conscience ou se sent mal, même si elle se sent mieux par la suite, il faut qu'elle voit un médecin. 14 Comprendre le choc électrique16 COMPRENDRE L ARC ÉLECTRIQUE 3 & Plusieurs accidents d origine électrique sont provoqués par la formation d un arc électrique dans les appareillages électriques. LA FORMATION D UN ARC ÉLECTRIQUE Un arc électrique est un flux de courant qui se propage dans l air entre deux conducteurs ou entre un conducteur et une composante mise à la terre. Les éclairs qu on observe pendant les orages sont des arcs électriques entre deux nuages ou entre un nuage et le sol. Dans les installations électriques, l arc électrique peut se produire suite à la détérioration des isolants par vieillissement ou usure, suite à un défaut dans l équipement électrique, suite à un court-circuit accidentel causé par un élément conducteur (tige d un tournevis, sonde d un multimètre, etc.) ou suite à l utilisation d un appareil de mesure inadéquat. Par exemple, l actionnement d un relais électromécanique usé peut générer un arc électrique. Le relais électromécanique interrompt le courant dans un circuit en ouvrant et en séparant les contacts métalliques par un espace d air. Comme le contact n est pas coupé instantanément, il est possible qu en se séparant, les contacts métalliques créent un arc électrique dans l espace d air. Dans certaines circonstances, l arc électrique peut créer des blessures et des dommages. L énergie dégagée durant la formation d un arc électrique peut être extrêmement intense. Il y a une très forte augmentation de la température, de l intensité lumineuse et de la pression; tout cela en une fraction de seconde. La température est si élevée, C ( F), qu elle fait fondre le métal et surchauffe l air ambiant. Le cuivre a la particularité de se dilater environ fois son volume lorsqu'il passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Cette expansion brutale s'apparente à une explosion. C est pourquoi on parle de «boule de feu», de «arc flash», d'éclair d'arc, suite à un arc électrique dans un boîtier ou dans un panneau électrique. La quantité d'énergie dégagée par l'arc électrique est appelée énergie incidente. Elle dépend du courant de court-circuit au point de défaut, de la tension du circuit et de la durée de l'arc qui est reliée entre autres au temps de réaction des dispositifs de protection (fusibles, disjoncteurs). Un arc électrique dans un système ayant une capacité de courtcircuit élevée jumelée à un dispositif de protection dont le délai de réaction est «lent» génèrera une grande quantité d'énergie susceptible de provoquer de graves blessures c ( F) Lumière intense Métal en fusion Conducteurs Ondes de pression Air chaud- Expansion rapide L arc électrique peut dégager une très grande quantité d'énergie. Comprendre l arc électrique 1517 COMPRENDRE L ARC ÉLECTRIQUE LES CONSÉQUENCES D UN ARC ÉLECTRIQUE La vitesse à laquelle se produit l arc est si grande qu il est impossible de réagir à temps pour se protéger. Les blessures subies suite à un arc électrique sont typiquement des brûlures aux yeux, au visage, aux mains et aux avant-bras. Dans certains cas, les vêtements peuvent prendre en feu. Les projections de métal en fusion et la lumière intense générée durant l arc peuvent blesser gravement les yeux. L arc électrique est associé à la formation de fortes ondes de pression qui peuvent causer des dommages au tympan de l oreille. La victime peut même être projetée violemment sous l effet de la déflagration. Arc électrique durant des tests de vérification Un technicien s affaire à vérifier les contacteurs d alimentation de la fournaise à l huile d un centre universitaire. Il effectue les mesures dans un panneau électrique où des tensions de 600 V et de 24 V se côtoient. Il crée accidentellement un contact entre deux bornes sous tension avec une des sondes de son multimètre, ce qui produit un violent arc électrique. Le technicien est gravement brûlé au visage et à différents endroits sur le corps parce que ses vêtements ont pris feu. Il est possible de réduire la «force» d un éventuel arc électrique au moment de la conception des équipements électriques. Le choix des dispositifs de protection (fusibles, disjoncteurs) est particulièrement important. Toutefois, il faut des compétences particulières pour réussir à calculer les énergies incidentes pouvant être dégagées en cas d'arc électrique. Les différents paramètres dont il faut tenir compte et les méthodes de calculs sont complexes. Les risques auxquels s expose le travailleur qui effectue des travaux sous tension sont donc de deux types: le risque de subir une électrisation en entrant en contact avec des composantes sous tension et le risque de subir des blessures suite à la formation d un arc électrique. La norme CSA Z462 «Sécurité en matière d'électricité au travail» présente les pratiques de travail sécuritaires à appliquer par les travailleurs exposés à un danger électrique. Plusieurs croient que cette norme se concentre uniquement sur la protection vestimentaire en cas d'arc électrique. En fait, cette norme préconise d'abord et avant tout le travail hors tension. Elle prévoit en deuxième lieu, pour les situations où il est impossible de travailler hors tension, des moyens pour réduire le risque de choc électrique et de blessure suite à la formation d'un arc électrique. Les équipements de protection tels que des gants, une visière, des vêtements ignifuges et antiarc et des protecteurs auditifs en font partie. Nous traitons de ces différents moyens dans les sections suivantes. À retenir Photo: Electrical Safety Authority of Ontario La victime a subi des brûlures au 2 e et 3 e degré au cou, au visage et aux mains suite à un mauvais branchement dans le multimètre. L énergie dégagée par un arc électrique peut être extrêmement intense. L arc électrique se forme en une fraction de seconde. Les blessures subies sont typiquement des brûlures aux yeux, au visage et aux mains. 16 Comprendre l arc électrique18 PRÉVENIR CONNAÎTRE LA RÉGLEMENTATION ET LES NORMES 4 TRAVAILLER HORS TENSION 5 TRAVAILLER SOUS TENSION 6 PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES INDIRECTS 7 INSPECTER ET ENTRETENIR LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES 8 CONNAÎTRE LA RÉGLEMENTATION ET LES NORMES 4 & Vous pouvez retrouver dans les références suivantes de l information et diverses exigences sur les champs d activité réservés aux électriciens et sur de nombreux aspects de la sécurité électrique. Loi sur la santé et la sécurité du travail - LSST La LSST précise les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs. L'article 51 de la Loi précise que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Il doit utiliser des méthodes et des techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques, informer adéquatement les travailleurs sur les risques, etc. L aticle 49 de la Loi oblige le travailleur à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ainsi qu à veiller à ne pas mettre en danger d autres individus présents sur les lieux du travail ou à proximité. Règlement sur la santé et la sécurité du travail Ce règlement a pour objet d établir des normes en vue d assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des travailleurs et d assurer leur sécurité et leur intégrité physique. Toutefois très peu d articles traitent spécifiquement de l électricité. L'article 185 traite du cadenassage tandis que les articles 338 et 339 traitent des équipements de protection individuelle de façon générale. Code de construction, Chapitre V - Électricité Ce code est essentiellement le Code canadien de l électricité, première partie, avec quelques modifications pour le Québec. Le code s applique à tous les travaux d'électricité (ajouts, modifications, etc.) dans une installation électrique auxquels la Loi sur le bâtiment s applique. L installation électrique est définie dans le Code: toute installation de câblage sous-terre, hors-terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d un point à un autre de l énergie provenant d un distributeur d électricité ou de toute autre source d alimentation, pour l alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage. En bref, l installation électrique vise «l infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (moteur, appareil à cordon d alimentation, etc.) mais, pas cet appareillage. Il est à noter qu'au Québec, les plinthes chauffantes et les luminaires font partie de l'installation électrique. Le schéma à la page suivante permet de distinguer l installation électrique de l alimentation et de l appareillage. Le Code spécifie qu'il est interdit d'utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une installation électrique un appareillage non approuvé. Pour être approuvé, un appareillage doit avoir reçu une certification d'un organisme reconnu par la Régie du bâtiment: CSA, ULC, Intertek, etc. Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main d œuvre (L.R.Q., c.f-5) La finalité de cette loi est d assurer la santé et la sécurité des personnes dans l exécution de tâches qui demandent une formation et une qualification spéciale. Connaître la réglementation et les normes 1719 yukfj.g yukfj.g uky;éliéhlé uky;éliéhlé lkauéelhjli lkauéelhjli ehrjé ehrjé 34576y y4 2 2 weertyu yukfj.g uky;éliéhlé lkauéelhjli ehrjé 34576y4 2 weertyu yukfj.g uky;éliéhlé lkauéelhjli ehrjé 34576y4 2 weertyu yukfj.g uky;éliéhlé lkauéelhjli ehrjé 34576y4 2 weertyu ALIMENTATION Point de raccordement INSTALLATION ÉLECTRIQUE (infrastructure) Panneau de distribution Point de raccord APPAREILLAGE (requérant du courant pour fonctionner) Équipement Sectionneur principal Compteur Sectionneur Démarreur CCM Sectionneur Moteur Capteurs Distributeur Entrée électrique Panneau de distribution Panneau de contrôle Actionneurs Sectionneur G T Interrupteur de transfert Alarme Génératrice Transformateur Thermostat Panneau de distribution d urgence Interrupteur Plinthe chauffante SORTIE Appareil à cordon Distinction entre l alimentation, les installations et les appareillages électriques. Règlement sur les certificats de qualification et sur l'apprentissage en matière d'électricité, de tuyauterie et (...) (c. F-5, r.1.2) Ce règlement régit l'admission à l'apprentissage et la délivrance de certificats de qualification. Emploi Québec est l'organisme qui gère la délivrance des certificats pour les métiers réglementés tel que le métier d'électricien hors construction. Il est nécessaire de détenir un certificat de qualification en électricité pour pouvoir effectuer tout travaux d'installation, d'entretien, de réparation, de réfection ou de modification d'une installation électrique. Pour obtenir ce certificat, il faut d'abord compléter un programme d'apprentissage comprenant une formation professionnelle ainsi qu'une durée d'apprentissage supervisée et supportée par un carnet d'apprenti. Il faut ensuite réussir l'examen de qualification prévu. Une personne qui détient déjà un certificat de compétence en électricité délivré par la Commission de la construction du Québec est exemptée de l'examen de qualification. Il existe également un certificat restreint en connexion d'appareillage qui permet d'effectuer des travaux de connexion ou de déconnexion d'un appareillage à du câblage faisant partie d'une installation électrique. Les personnes détenant certains diplômes reconnus peuvent obtenir ce certificat restreint sans passer par le programme d'apprentissage. Régie du bâtiment Pour exécuter ou faire exécuter des travaux de construction, il faut détenir une licence délivrée par la Régie du bâtiment. Les travaux d'ajouts ou de modifications aux installations électriques d'un bâtiment sont considérés comme étant des travaux de construction en électricité. Il y a deux types de licences : La licence d entrepreneur en électricité L entrepreneur en électricité a le droit d exécuter ou de faire exécuter des travaux d installations électriques et de préparer des estimations dans le but d exécuter de tels travaux. La licence de constructeur-propriétaire Cette licence est rattachée à l entreprise (propriétaire). Les travaux d installations électriques doivent être exécutés par un électricien détenant un certificat de qualification. Celui-ci est émis par Emploi-Québec. 18 Connaître la réglementation et les normes20 Norme CSA Z Sécurité en matière d électricité au travail Cette norme est une référence reconnue en sécurité électrique. Elle a été éditée pour la première fois en 2004 et est harmonisée avec la norme américaine NFPA 70E Electrical safety in the workplace. Elle énonce les exigences de sécurité pour les travaux d installation, d exploitation, d entretien, etc. sur des appareillages, des conducteurs et des installations électriques. Plusieurs moyens de prévention et de protection présentés dans ce guide sont tirés de la norme CSA Z462. Il est à noter qu elle ne s applique pas aux services publics de production, de transport et de distribution d électricité qui sont couverts par une norme spécifique, CAN/ULC-S801. Norme CAN/ULC-S Il s'agit d'une norme sur la sécurité électrique au travail qui s'applique aux services publics de production, de transport et de distribution d'électricité Norme CSA Z460-05, Maîtrise des énergies dangereuses : cadenassage et autres méthodes Cette norme n'est pas d'application obligatoire, mais elle fournit des règles de l'art en matière de cadenassage. Il s'agit de la principale norme de référence sur le sujet. & Connaître la réglementation et les normes 19 Montrer encore
Prévention des risques électriques par Tony Venditti, M. Ing. Chargé de recherche technique ASFETM FORUM SST Québec, 7 mai 2014 Prévention des risques électriques - Association sectorielle Fabrication Plus en détail L ÉLECTROCUTION Intensité Durée Perception des effets 0,5 à 1 ma. Seuil de perception suivant l'état de la peau 8 ma
TP THÈME LUMIÈRES ARTIFICIELLES 1STD2A CHAP.VI. INSTALLATION D ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE SÉCURISÉE I. RISQUES D UNE ÉLECTROCUTION TP M 02 C PAGE 1 / 4 Courant Effets électriques 0,5 ma Seuil de perception - Plus en détail ELECTRICITE. Introduction
Direction des études Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP) Introduction ELECTRICITE L'utilisation de l'énergie électrique est devenue tellement courante que nul ne saurait Plus en détail LES ACCIDENTS DUS A L ELECTRICITE. Comité pédagogique SAP SDIS 43
LES ACCIDENTS DUS A L ELECTRICITE Comité pédagogique SAP SDIS 43 DEFINITIONS Electrisation: manifestations physiopathologiques liées au passage du courant dans l organisme Electrocution: décès par électrisation Plus en détail RAPPORT RAPPORT D ENQUÊTE D ACCIDENT DIRECTION RÉGIONALE DE QUÉBEC
EN003495 RAPPORT D ENQUÊTE D ACCIDENT DIRECTION RÉGIONALE DE QUÉBEC ACCIDENT MORTEL SURVENU À UN TRAVAILLEUR LE 15 JANVIER 2004, À QUÉBEC, SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION DE TELUS. PAR : MONSIEUR JEAN Plus en détail LES DANGERS DU COURANT ELECTRIQUE
Leçon 2 Technologie Page 1 LES DANGERS DU COURANT ELECTRIQUE 1 - Faits divers parus dans la presse sur des accidents d origine électrique En jouant près de chez lui à Paris Un enfant est électrocuté par Plus en détail Prévention des accidents lors de travaux de nature électrique
Prévention des accidents lors de travaux de nature électrique RISQUES ÉLECTRIQUES? TRAVAILLER HORS TENSION Le Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail Francis Bergeron Inspecteur CSST Déroulement Plus en détail ACADÉMIE D ORLÉANS-TOURS NOTE D INFORMATION n 25
ACADÉMIE D ORLÉANS-TOURS NOTE D INFORMATION n 25 HYGIENE ET SÉCURITÉ DÉCEMBRE 2002 Robin EMERIT Technicien en équipements électrique et énergie Tel : 02 38 79 46 74 Francis MINIER Inspecteur d Hygiène Plus en détail par Patricia Vega, ing. ASFETM Colloque sur la santé et la sécurité du travail 12 Octobre 2012 Extraits
Prévention des risques électriques par Patricia Vega, ing. ASFETM Colloque sur la santé et la sécurité du travail 12 Octobre 2012 Extraits Prévention des risques électriques - Association sectorielle Fabrication Plus en détail Dangers liés à l électricité
CUSSTR : Commission Universitaire de Sécurité et Santé au Travail Romande Version 2009 Dangers liés à l électricité Vers 2009 0 Introduction Personnes habilitées à effectuer des travaux d installations Plus en détail Dr Geoffroy LALLEMANT Emilien JOUANNO Alexandre ROUSSELLE
Dr Geoffroy LALLEMANT Emilien JOUANNO Alexandre ROUSSELLE Définitions Electrisation : Différentes manifestations physiopathologiques dues au passage du courant électrique à travers le corps Electrocution Plus en détail RAPPORT D'ENQUÊTE RAPPORT D ENQUÊTE. Direction régionale de Montréal-1
EN003649 RAPPORT D ENQUÊTE Direction régionale de Montréal-1 Accident mortel survenu à un travailleur, le 17 août 2006 à l'entreprise Samuels Signs & Lighting, au magasin Zellers de la plaza Côte-des-Neiges Plus en détail Colloque APDQ 2012. Véhicule enlisé ou accidenté. Pas de présence policière. Pas d information transmise sur le type de véhicule en cause
Véhicules «verts» et remorquage 1 Colloque APDQ 2012 autoprevention.qc.ca/depannage Véhicule enlisé ou accidenté Pas de présence policière Pas de blessé Pas de dommage à l environnement Pas de dommage Plus en détail *********************************
NOM :... PRENOM :... Qualité :... ********************************* Présentation du contrôle des acquis pour la formation à l habilitation électrique de niveau ELECTRICIEN EXECUTANT B1V BASSE TENSION TEST Plus en détail Niveau de risque pour des tâches effectuées sous tension
ÉLECTRICITÉ IDUSTRIELLE Par Pascal Poisson, ing., M.Sc.A., de Intervention Prévention inc. Cet article porte sur les distances d approche ainsi que sur l analyse de risque relié à la tâche du travailleur. Plus en détail Insuffisance cardiaque
Insuffisance cardiaque Connaître son évolution pour mieux la vivre Guide d accompagnement destiné au patient et ses proches Table des matières L évolution habituelle de l insuffisance cardiaque 5 Quelles Plus en détail Les Essentiels COLLECTION. Les règles de sécurité. pour le dépannage. des véhicules électriques. & hybrides. Commission
COLLECTION Les Essentiels Commission Mai 2013 Président : Eric Faucheux Véhicules électriques & hybrides Les règles de sécurité pour le dépannage des véhicules électriques & hybrides 1 Sommaire I. Les Plus en détail Chapitre 3 CONDUCTEURS ET ISOLANTS
Chapitre 3 CONDUCTEURS ET ISOLANTS Circuit à réaliser Réalisez les circuits ci-dessous, constitué d une lampe (ou une D.E.L. qui est plus sensible que la lampe), une pile et des objets conducteurs ou isolants. Plus en détail Electrocinétique Livret élève
telier de Physique Secondaire supérieur Electrocinétique Livret élève ouquelle Véronique Pire Joëlle Faculté des Sciences Diffusé par Scienceinfuse, ntenne de Formation et de Promotion du secteur Sciences Plus en détail Guide de sécurité électrique à l intention des entrepreneurs. Nous travaillons tous à faire du Nouveau-Brunswick une province plus sûre.
Guide de sécurité électrique à l intention des entrepreneurs Nous travaillons tous à faire du Nouveau-Brunswick une province plus sûre. L électricité a transformé notre société. Imaginez une vie moderne Plus en détail 45610/ZW2001/ZW2002. Interrupteur auxiliaire de commande d éclairage sans fil de la marque GE
45610/ZW2001/ZW2002 Interrupteur auxiliaire de commande d éclairage sans fil de la marque GE Cet interrupteur auxiliaire est une composante du système de commande d éclairage Z-Wave de la marque GE et Plus en détail Formation analyse des accidents du travail avec l arbre des causes
Formation analyse des accidents du travail avec l arbre des causes Rappel: définitions Accident: - événement soudain Permet de distinguer l accident de la maladie, et en particulier de la maladie professionnelle Plus en détail Procédure concernant l'approvisionnement sécuritaire en azote liquide
1. OBJECTIF La présente procédure concerne l approvisionnement en azote liquide afin d assurer la sécurité de la communauté de Polytechnique. Cette procédure vise à informer les personnes utilisant l azote Plus en détail INSTRUCTIONS D INSTALLATION MODÈLE 300521
INSTRUCTIONS D INSTALLATION MODÈLE 300521 WWW.BURCAM.COM 2190 Boul. Dagenais Ouest LAVAL (QUEBEC) CANADA H7L 5X9 TÉL: 514.337.4415 FAX: 514.337.4029 info@burcam.com Votre pompe a été soigneusement emballée Plus en détail ELECTRICIEN. 1. Explications. 1.1. Tâches effectuées par un électricien. 1.2. Les facteurs de risque électrique
Prévention et Intérim 1. Explications 1.1. Tâches effectuées par un électricien L électricien est la personne qui installe, entretient, répare, protège, les installations électriques domestiques et industrielles. Plus en détail Habilitation Electrique BR
Habilitation Electrique BR Nom et prénom : Les dangers de l électricité 1 - Y-a-t-il une différence apparente entre un jeu de barres hors tension et un jeu de barres sous tension? 3 - En alternatif, le Plus en détail SYSTÈME DE CONTRÔLE SOLAIRE LX-220 Installation et mode d emploi
SYSTÈME DE CONTRÔLE SOLAIRE LX-220 Installation et mode d emploi IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ LISEZ ET OBSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES CONSERVEZ CES CONSIGNES EN LIEU SÛR AVERTISSEMENT Avant d installer Plus en détail Que faire en cas: > d un événement pouvant survenir dans votre environnement quotidien
Tous droits réservés Design Spirale Communication visuelle Que faire en cas: > d un événement pouvant survenir dans votre environnement quotidien > d un événement majeur Alerte à la bombe Violentes intempéries Plus en détail Comparaison des performances d'éclairages
Comparaison des performances d'éclairages Présentation Support pour alimenter des ampoules de différentes classes d'efficacité énergétique: une ampoule LED, une ampoule fluorescente, une ampoule à incandescence Plus en détail Protection des matériels et des personnes dans les installations électriques
Protection des matériels et des personnes dans les installations électriques Pour protéger une installation électrique ou les personnes qui l'utilisent, il va falloir détecter les défauts (surcharge, courts-circuits, Plus en détail Votre distributeur ERDF RÉGION NORMANDIE VOUS ACCOMPAGNE. Et l électricité vient à vous
Votre distributeur ERDF RÉGION NORMANDIE VOUS ACCOMPAGNE Et l électricité vient à vous EDITORIAL Cher Client, Chère Cliente, ERDF, en tant qu entreprise de service public, souhaite vous accompagner au Plus en détail Fiche 1 (Observation): Définitions
Fiche 1 (Observation): Définitions 1. Introduction Pour définir et expliquer de manière simple les notions d'électricité, une analogie est faite cidessous avec l écoulement de l'eau dans une conduite. Plus en détail GRILLE D AUTODIAGNOSTIC. en santé et en sécurité du travail. Chariots élévateurs
Identification de l équipement: Date: Chariots élévateurs 3 Éléments du chariot 1 Mât d élévation 2 Vérin 3 Fourches 4 Tablier du porte-fourches 5 Roues motrices 6 Roues de direction 7 Châssis 8 Frein Plus en détail NOTICE D UTILISATION. Masque de soudage protecteur de vision
NOTICE D UTILISATION Masque de soudage protecteur de vision Attention : Lire attentivement le présent manuel dans son intégralité avant d utiliser le masque de soudage. Table des matières GUIDE DE L UTILISATEUR Plus en détail MANUEL D UTILISATION
MANUEL D UTILISATION Table des matières Sécurité du produit 3 Mesures de précautions 4 Exigences électriques 5 Dépannage 5 Caractéristiques de My Rotisserie 6 Caractéristiques de My Rotisserie 7 Diagramme Plus en détail Les régimes du neutre
Chapitre 1 Les régimes du neutre Dans tout système triphasé Haute ou Basse Tension existent trois tensions simples, mesurées entre chacune des phases et un point commun appelé "point neutre". Physiquement, Plus en détail Manuel de l utilisateur
Manuel de l utilisateur Borne de recharge de niveau 2 pour véhicule électrique EVC30T/EVC30T-IN ELMEC inc. JUIN 2014 (REV8) Table des matières 1 Aperçu... 2 2 Liste des pièces... 3 3 Spécifications... Plus en détail Electrocuté dans une armoire de commande. Publication 13032.f
Electrocuté dans une armoire de commande Publication 13032.f Electrocuté dans une armoire de commande Tragique erreur: Alex J. (33 ans)* enlève le protecteur d une armoire de commande et reçoit une décharge Plus en détail Module 3 : L électricité
Sciences 9 e année Nom : Classe : Module 3 : L électricité Partie 1 : Électricité statique et courant électrique (chapitre 7 et début du chapitre 8) 1. L électrostatique a. Les charges et les décharges Plus en détail UPS003LSM MODULE DE DÉTECTION DE CHARGE D ALIMNTATION SANS INTERRUPTION MODE D EMPLOI
UPS003LSM PA27224A01 Rév.: 02 3-2014 MODULE DE DÉTECTION DE CHARGE D ALIMNTATION SANS INTERRUPTION MODE D EMPLOI Panduit Corp. 2014 Traduction des instructions d origine AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES, Plus en détail Rapport de l Etat de l Installation Intérieure d Electricité
Rapport de l Etat de l Installation Intérieure d Electricité Numéro de dossier : Norme méthodologique employée : Date du repérage : Heure d arrivée : Durée du repérage : 02249-AGRASC-10-13 AFNOR XP C 16-600 Plus en détail TRAVAILLER HORS TENSION!
Corporation des maîtres électriciens du Québec ASP Construction TRAVAILLER HORS TENSION! Une question de vie ou de mort! QUATRIÈME VERSION Décembre 2010 Guide sommaire des pratiques recommandées lors de Plus en détail NOTICE D UTILISATION
NOTICE D UTILISATION TESTEUR ANALOGIQUE D'ISOLEMENT ET DE CONTINUITE KYORITSU MODELE 3132A REMARQUE Ce mesureur a été développé conformément à la norme de qualité de Kyoritsu et a passé le contrôle dans Plus en détail GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA COLLECTE DE PILES ET ACCUMULATEURS AU LUXEMBOURG
GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA COLLECTE DE PILES ET ACCUMULATEURS AU LUXEMBOURG Version 1.0 1 Avant-propos Ce guide de bonnes pratiques a été préparé pour fournir des informations concernant la collecte Plus en détail Alarme pour séparateur hydrocarbure /graisse Type : WGA 02
Notice technique Alarme pour séparateur hydrocarbure /graisse Type : WGA 02 WGA 02 (avec sonde WGA-ES4) Code Article : 265 0021 Sonde WGA-R6 (sonde seule) Code Article : 265 0027 Sonde WGA-ES4 (sonde seule) Plus en détail Électricité et autres sources d énergie
Fiche technique #75 Électricité et autres sources d énergie Équipements et outils pneumatiques : dangers et mesures de prévention L utilisation de tout outil comporte des dangers, mais comparativement Plus en détail PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE
de en Martinik NOTICE HYGIENE ET SECURITE BUREAU VERITAS ASEM Dossier n 6078462 Révision 2 Octobre 2014 Page 1 de en Martinik SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 1.1 OBJET DE LA NOTICE... 3 1.2 CADRE REGLEMENTAIRE... Plus en détail 2 La chaîne de survie canadienne : espoir des patients cardiaques
2 La chaîne de survie canadienne : espoir des patients cardiaques Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès au Canada. Bien que leur incidence ait diminué au cours des dernières Plus en détail Échelles et autres aides à monter
Échelles et autres aides à monter Utiliser des aides à grimper et des échelles inadaptées est une des causes les plus fréquentes des chutes d une certaine hauteur. Par commodité, économie mal placée ou Plus en détail 1- LES CHUTES DE PERSONNES...
7 1-1- LES CHUTES DE PERSONNES... sont la cause de plusieurs accidents de travail Les chutes n ont pas de cible. Qui n est pas tombé dans un stationnement, en sortant de sa voiture, en se rendant à sa Plus en détail Optimiser. la hauteur. d une table de travail REPÈRES POUR OPTIMISER LA HAUTEUR DE LA TABLE PREMIER REPÈRE LE TYPE DE TÂCHE
E R G O N O M I E Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits électriques et des industries de l habillement Plus en détail en toute sécurité Votre habitation La sécurité repose sur
ma solution TRANQUILLITÉ LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE Votre habitation en toute sécurité Pour vivre en toute sérénité et vous protéger contre tous risques électriques, votre installation doit respecter quelques Plus en détail Table ronde du 26 mars 2009
La défibrillation Table ronde du 26 mars 2009 1 La défibrillation Généralités Le rythme cardiaque régulier ou rythme sinusal : le cœur se contracte et se relâche de façon régulière pour assurer un flux Plus en détail Circuit comportant plusieurs boucles
Sommaire de la séquence 3 Séance 1 Qu est-ce qu un circuit comportant des dérivations? A Les acquis du primaire B Activités expérimentales C Exercices d application Séance 2 Court-circuit dans un circuit Plus en détail agissons ensemble Octobre 2013 Fiche d information sur la gestion des risques d accidents industriels majeurs
Fiche d information sur la gestion des risques d accidents industriels majeurs Octobre 2013 Scénarios impliquant un produit toxique : Ammoniac La Brasserie Labatt du Canada, Montréal (Québec) Partenaire Plus en détail CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES MODÈLE A. De fabrication robuste, il est composé d un réservoir en acier doux où en acier inoxydable (stainless steel).
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES MODÈLE A De fabrication robuste, il est composé d un réservoir en acier doux où en acier inoxydable (stainless steel). Le réservoir galvanisé augmente l espérance de vie du chauffe-eau. Plus en détail NOTICE TUNNEL DE SECHAGE ECONORED
NOTICE TUNNEL DE SECHAGE ECONORED Ce manuel contient les éléments suivants : 1-01-16-003 Déballage et assemblage du convoyeur 2-01-16-004 Dessin d assemblage 3-01-16-005 Dessin de convoyage du tapis 4-01-16-006 Plus en détail MODÈLE C MANUEL D UTILISATION ET D ENTRETIEN
MODÈLE C MANUEL D UTILISATION ET D ENTRETIEN www.valtherm.ca Tél. 514.262.5010 Fax. 450.735.0935 info@valtherm.ca TABLE DES MATIÈRES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES MISE EN GARDE COMMENT DÉTERMINER LA PUISSANCE Plus en détail MANUEL D INSTRUCTIONS K-STAR ÉLECTRIQUE Chauffe-piscine/spa électrique
GARANTIE (Valide uniquement pour le propriétaire initial) Le chauffe-piscine/spa K-Star est garanti à l acheteur original pendant un an à partir de la date d achat contre tout défaut de fabrication. Exception Plus en détail PREPARATION AU TEST POUR L OBTENTION DU CERTIFICAT D APTITUDE- FLUIDES FRIGORIGENES
PREPARATION AU TEST POUR L OBTENTION DU CERTIFICAT D APTITUDE- FLUIDES FRIGORIGENES Durée : 6 jours Public : Plombiers, Electriciens, Chauffagistes Pré-requis : avoir suivi une formation climatisation Plus en détail Les dangers de l électricité
Faculté des Sciences et Techniques de l Ingénieur (STI) Laboratoire de réseaux électriques (LRE) Les dangers de l électricité Table ronde du 22 janvier 2009 Pierre Zweiacker Plan de la présentation La Plus en détail AIDE-MÉMOIRE POUR L ENTREPRENEUR TRAVAUX À PROXIMITÉ DES LIGNES ÉLECTRIQUES
AIDE-MÉMOIRE POUR L ENTREPRENEUR TRAVAUX À PROXIMITÉ DES LIGNES ÉLECTRIQUES Édition 2013 2 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION 4 CHANTIERS À PROXIMITÉ DE LIGNES AÉRIENNES 7 Risques potentiels à surveiller Plus en détail Votre sécurité et le propane. Manipulez avec soin
Votre sécurité et le propane Manipulez avec soin Le propane est une source d énergie pratique et sûre, à la condition de respecter certaines règles de sécurité élémentaires. Il est important de connaître Plus en détail Electricité et mise à la terre
Electricité et mise à la terre... 2 Le bruit électrique... 2 Les décharges électrostatiques... 2 La mise à la terre du matériel informatique... 3 Le problème des terres multiples... 4 Les perturbations Plus en détail GUIDE D'INSTALLATION. Lave-Vaisselle
GUIDE D'INSTALLATION Lave-Vaisselle SOMMAIRE 1/ CONSIGNES DE SECURITE Avertissements importants 03 2/ INSTALLATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE Appareil non encastré 04 Appareil encastré 04 Appareil encastré Plus en détail Mode d emploi. Attention ... 3
Mode d emploi 1. Attention... 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Informations générales Description Voltmètre Alternateur du véhicule Pince à LED Recharge du Booster via Plus en détail Chapitre 7 : CHARGES, COURANT, TENSION S 3 F
Chapitre 7 : CHARGES, COURANT, TENSION S 3 F I) Electrostatique : 1) Les charges électriques : On étudie l électricité statique qui apparaît par frottement sur un barreau d ébonite puis sur un barreau Plus en détail Type 0400. Operating Instructions. Bedienungsanleitung Manuel d utilisation. 2/2-way solenoid valve 2/2-Wege-Magnetventil Électrovanne 2/2 voies
Type 0400 2/2-way solenoid valve 2/2-Wege-Magnetventil Électrovanne 2/2 voies Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Sommaire 1 Le manuel d utilisation...22 2 Utilisation conforme...23 Plus en détail Droits et obligations des travailleurs et des employeurs
Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises. Plus en détail Normes CE Equipements de Protection Individuelle
E. P. I D O C U M E N T D I N F O R M A T I O N Normes CE Equipements de Protection Individuelle Normes CE EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Définitions : E.P.I : Tout dispositif ou moyen destiné Plus en détail Le circuit électrique
BULLETIN SPÉCIAL N 2 Le circuit électrique Théorie un peu de réflexion Intro L électricité est une source d énergie. Une énergie que l on peut facilement transformer en mouvement, lumière ou chaleur. L Plus en détail Les Mesures Électriques
Les Mesures Électriques Sommaire 1- La mesure de tension 2- La mesure de courant 3- La mesure de résistance 4- La mesure de puissance en monophasé 5- La mesure de puissance en triphasé 6- La mesure de Plus en détail Sécurité électrique - Habilitation
Sécurité électrique - Habilitation Le courant électrique est dangereux à partir de 10 ma. Ceci vient du fait que la fréquence utilisée (50Hz) provoque des excitations musculaires violentes pouvant entraîner Plus en détail Protection contre la foudre. Prévention incendie
Protection contre la foudre Prévention incendie Attention danger En Suisse, la foudre frappe environ 200 000 fois par an. En moyenne, elle coûte la vie à cinq personnes et rien que dans le canton de Berne, Plus en détail Le plan de formation des apprentissages (électricienne)
Électricienne Le plan de formation des apprentissages (électricienne) Les tâches du métier d électricienne Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 Tâche 5 Tâche 6 Tâche 7 Tâche 8 Tâche 9 Tâche 10 Tâche 11 Tâche Plus en détail KeContact P20-U Manuel
KeContact P20-U Manuel Remarques générales à propos de ce manuel Ce manuel contient des informations et des mises en garde sur les dangers potentiels. La signification des symboles utilisés est la suivante Plus en détail PRÉVENTION DU RISQUE ÉLECTRIQUE
Page 1 PRÉVENTION DU RISQUE ÉLECTRIQUE I/ LES DANGERS DU COURANT ÉLECTRIQUE Bien que le courant électrique soit présent dans notre société depuis la fin du XIX siècle, il provoque chaque année encore de Plus en détail informations pratiques
COLLECTIVITÉS LOCALES Arrêt cardiaque informations pratiques avec le soutien de Arrêt cardiaque I Informations pratiques I 1 2 I L arrêt cardiaque L arrêt cardiaque est la première cause de mortalité des Plus en détail Quel est le document principal qui vous précise les instructions de sécurité
TEST HABILITATION Quizz 1 Textes et Normes Quel est le document principal qui vous précise les instructions de sécurité La norme NFC 15-100 Les prescriptions UTE C18 510 Le règlement interne de l'entreprise Plus en détail LA PERTE DE CONSCIENCE
CES QUELQUES NOTIONS PEUVENT SAUVER DES VIES. PENSEZ Y SV D URGENCES Pompiers et service médical urgent : 100 Police : 101 L'HEMORRAGIE Comment reconnaître une hémorragie? Le sang s'écoule abondamment Plus en détail Le guide de l électricien
Jacques HOLVECK Le guide de l électricien Groupe Eyrolles, 2006, ISBN : 2-212-11575-X Sommaire Introduction........................................................1 1. Conception et structure d'une installation................... Plus en détail 7 bis impasse Denis Dulac - 94700 Maisons-Alfort FRANCE Tél. : 01 43 68 06 13 / Fax : 01 43 68 66 09 @ : promattex@promattex.com www.promattex.
7 bis impasse Denis Dulac - 94700 Maisons-Alfort FRANCE Tél. : 01 43 68 06 13 / Fax : 01 43 68 66 09 @ : promattex@promattex.com www.promattex.com NOTICE DB-30 Ce manuel de montage contient les éléments Plus en détail Trucs et astuces N o 8.1 POUR RÉDUIRE LA FATIGUE VISUELLE LORS DU TRAVAIL À L ÉCRAN
Trucs et astuces N o 8.1 POUR RÉDUIRE LA FATIGUE VISUELLE LORS DU TRAVAIL À L ÉCRAN La fatigue visuelle figure souvent au premier plan parmi les manifestations physiques ressenties par les utilisatrices Plus en détail 1 000 W ; 1 500 W ; 2 000 W ; 2 500 W. La chambre que je dois équiper a pour dimensions : longueur : 6 m largeur : 4 m hauteur : 2,50 m.
EXERCICES SUR LA PUISSANCE DU COURANT ÉLECTRIQUE Exercice 1 En zone tempérée pour une habitation moyennement isolée il faut compter 40 W/m 3. Sur un catalogue, 4 modèles de radiateurs électriques sont Plus en détail Centrale de surveillance ALS 04
Centrale de surveillance ALS 04 Notice d'installation et d'utilisation Version 1.0 - B 6 rue Alory 35740 Pacé France Tel : +33 (0) 2 99 60 16 55 Fax : +33 (0) 2 99 60 22 29 www.sodalec.fr - 1 - Notice Plus en détail Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;
Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions Plus en détail DÉPANNAGE SUR PLACE D UN MOTEUR À COURANT CONTINU
DÉPANNAGE SUR PLACE D UN MOTEUR À COURANT CONTINU Par Preben Christiansen, EASA Ingénieur Conseil (retraité) Il s'avère parfois difficile d effectuer un dépannage de moteurs à courant continu sur place, Plus en détail Automatisme pour porte de garage. Instructions d installation et guide de l utilisateur.
Automatisme pour porte de garage. Instructions d installation et guide de l utilisateur. ET-600 ET-1000 S/N AVERTISSEMENT Avant l'installation lire attentivement ce manuel. L'installation de l'automatisme Plus en détail ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE
SARL CLAUDE MOREAU 401 rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 http://www.claude-moreau-diagnostic.com ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE Date de la mission Plus en détail BUNN VPR VPS MANUEL D UTILISATION ET D ENTRETIEN BUNN-O-MATIC CORPORATION OF CANADA LTD.
BUNN VPR VPS MANUEL D UTILISATION ET D ENTRETIEN BUNN-O-MATIC CORPORATION OF CANADA LTD. 280 INDUSTRIAL PARKWAY SOUTH AURORA, ONTARIO. L4G 3T9 Téléphone: (905) 841-2866 Télécopieur: (905) 841-2775 10053.7000 Plus en détail GRUES ET ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE
/ Hygiène et sécurité NORMES D EXPLOITATION Réf. : Aperam Safety ST 007 Grues et équipements de levage Publication : 15.05.2012 Version : v0 Rév. : AM Safety 007 v2 10.11.2010 GRUES ET ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE Plus en détail Observer. L électricité. Structurer
Observer Tester L électricité Structurer L électricité Quelques questions de départ - A quoi sert l électricité dans nos maisons? o Différentes propositions possibles : Chauffer, Eclairer, Travailler, Plus en détail RAPPORT D'ENQUÊTE D'ACCIDENT DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÎLE DE MONTRÉAL-5
EN003100 RAPPORT D'ENQUÊTE D'ACCIDENT DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÎLE DE MONTRÉAL-5 ACCIDENT MORTEL SURVENU À UN TRAVAILLEUR LE 30 MAI 1998 À L'USINE VIAU, FABRICATION CULINAR INC. SITUÉE AU 2097, RUE VIAU Plus en détail Illustration Publication
Illustration Publication Publication C C 18 18 510 510 Illustration HABILITATION CFA GUSTAVE EIFFEL BORDEAUX Domaines de de tension tension Domaines 2 L habilitation L habilitation C'est la reconnaissance, Plus en détail Choix multiples : Inscrire la lettre correspondant à la bonne réponse sur le tiret. (10 pts)
SNC1D test d électricité Nom : Connaissance et Habiletés de la pensée compréhension (CC) (HP) Communication (Com) Mise en application (MA) 35 % 30 % 15 % 20 % /42 /31 grille /19 Dans tout le test, les Plus en détail La mécanique sous le capot
La mécanique sous le capot L ergonomie Comment éviter et diminuer les TMS aux membres supérieurs Pourquoi vos articulations vous font-elles souffrir? De nombreux travailleurs souffrent de troubles musculo-squelettiques Plus en détail Qu est ce qu un gaz comprimé?
Qu est ce qu un gaz comprimé? Il existe plusieurs produits à base de gaz ou de mélanges de gaz sous pression conservés dans des bouteilles 1. La plupart de ces gaz sont classés dans la catégorie des «gaz Plus en détail Norme NFC 18-510. Règlementation 22 avril 2012
Norme NFC 18-510 Norme NFC 18-510 PRINCIPALES NOUVEAUTES DE LA NORME NFC 18-510 EN APPLICATION DU DECRET 2010 118 DU 22 SEPTEMBRE 2010 NOTA : Cette présentation de la Norme succincte, tronquée, et non Plus en détail Or 4 victimes sur 5 qui survivent à un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces gestes simples pratiqués par le premier témoin.
La mort subite est la conséquence d un arrêt cardiaque et respiratoire. Elle survient soudainement chez un individu qui se livre à ses occupations habituelles : au travail, en faisant ses courses, mais Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back