Source: http://docplayer.cz/18452200-Pozarne-bezpecnostni-reseni-stavby.html
Timestamp: 2019-11-19 00:20:41+00:00
Document Index: 27295777

Matched Legal Cases: ['zákona č. 68', 'zákona č. 71', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3', 'zákona č. 133', 'čl. 4']

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY - PDF
Download "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY"
1 VITTUS GROUP, s. r. o. : Praha 8, Světova 1 * : * IČ: * DIČ: CZ , POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ SPISOVNY V OBJEKTU ÚMČ PRAHA 12 Hausmannova 3014/1, Modřany Praha 4 STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO SP VYPRACOVAL: Jiří Knap - osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany podle 11 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů evidenční číslo osvědčení Ř HZS MV: Š - 335/ 96 MAJITEL OBJEKTU: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2/2, PRAHA 1 Staré Město INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁSTI Praha 12 Písková 830/ Praha 4 - Modřany PROJEKTANT: Zdeněk DERKA autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT Ke Kamínce Praha 5 - Zbraslav * * * PRAHA DUBEN 2012
2 2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ SPISOVNY V OBJEKTU ÚMČ PRAHA 12 Hausmannova 3014, Modřany Praha 4 STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO SP Vypracoval: Jiří Knap osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany, VITTUS GROUP, s.r.o., Praha 8-Libeň, Světova 1, Tel.: , IČ: : Ev.č. osvědčení Ř HZS MV: Š- 335/ Úvod, popis a dispozice objektu Předmětem tohoto Požárně-bezpečnostního řešení stavby (dále jen "PBŘ") jsou drobné stavební úpravy a změna užívání stávajícího skladu kancelářských potřeb na místnost spisovny v budově MĚSTSKÉ ČÁSTI Praha 12, v Hausmannově ulici č. 3014/1 v Praze 4 Modřanech. Objekt byl postaven začátkem 80. let XX. století a jedná se o dvoupodlažní administrativní budovu ve tvaru písmene H, bez podzemních podlaží, postavenou na západním okraji sídliště Modřany. Dále popisovaná spisovna je umístěna v 1.NP. V rámci řešené stavební změny budou provedeny pouze drobné stavební úpravy spočívající pouze ve vybourání jedněch dveří, v zazdění otvoru po stávajících vratech a vložení nové podlahy v místnosti, takže tak dojde k propojení nové místnosti po bývalém skladu kancelářských potřeb se sousední místnosti stávající spisovny. V rámci stavebních úprav bude také podle potřeby upravena elektrická instalace a část teplovodního topení. Podklady: Podkladem k vypracování tohoto PBŘ byla průvodní zpráva projektanta stavební části, o rozsahu prováděných stavebních prací a plánky situace, půdorysů a pohledů k původnímu i navrhovanému objektu, které byly projektantem stavební části poskytnu v elektronickém formátu. Mezi další podklady patří zejména obecně platné předpisy a ČSN z oblasti požár-
3 3 ní bezpečnosti, a to zejména: Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), vyhl. hl. m. Prahy č. 26/1999, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, vyhl.ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách PO staveb, vyhl. Ministerstva vnitra č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění: zákona č. 68/2007 Sb., vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ČSN Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, ČSN Požární bezpečnost staveb - Změny staveb, ČSN Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami, ČSN Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení, ČSN Požární bezpečnost staveb - Výhřevnost hořlavých látek, ČSN Požární bezpečnost staveb - Sklady, ČSN Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, ČSN Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, ČSN EN ( Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, ČSN EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň, ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3, Stanovení základních charakteristik, aj. 2. Koncepce řešení požární bezpečnosti Rozšířená spisovna tvoří samostatný požární úsek N1.01/a o nové celkové ploše obou propojených místností spisoven S = 47,3 m 2, o jednom podlaží se světlou výškou h s = 3,0 m. V obou místnostech jsou dvě klasická dřevěná okna o celkové ploše S o 3,5 m 2 a průměrné výšce h o = 1,2 m, takže při poměrech S : S o = 0,07 a h o : h s = 0,4 podle dalších hodnot z tabulek D.1 a E.1, ze kterých vyplývá, že pomocná hodnota n = 0,051 a koeficient k = 0,096. Ze vzorce b = (S. k) : (S o. h o ) potom vyplývá, že hodnota součinitele b = 1,0. V měněné místnosti původního skladu kancelářských potřeb dosahovalo požární zatížení nahodilé před změnou hodnotu p n = 90 kg.m -2, při hodnotě součinitele a n = 1,05 (podle pol. 1.7/b tab. A.1 ČSN ). Po stavebních úpravách, kdy bude místnost využita jako spisovna, bude dosahovat požární zatížení nahodilé v místnosti p n = 80 kg.m -2, při hodnotě součinitele a n = 1,0 (podle pol. 1.5 tab. A.1 ČSN ). Objekt je dvoupodlažní z konstrukčních systémů nehořlavých s panelovými železobetonovými a cihelnými stěnami o tl. 300 m, s železobetonovými stropy o tl. 200 mm. Požárně dělící a nosné konstrukce tak dosahují požární odolnost nejméně REI
4 4 45 DP1. Požární výška objektu je h p = 3,0 m, celková výška budovy h c 6,5 m. Požární úsek N1.01/a tak při hodnotě p v = 85,0 kg.m.2 lze i po dispozičních a stavebních úpravách opět začlenit podle tabulky 8 ČSN do III. SPB. Při využití místnosti jako sklad kancelářských potřeb bylo při ploše místnosti S = 18,9 m 2 projekčně počítáno v místnosti s 2 osobami (E = 18,9 : 10, podle pol tab. 1 ČSN ). Po stavební změně, při využití místnosti jako spisovna, bude projekčně v místnosti počítáno také s 2 osobami (E = 18,9 : 8, podle pol tab. 1 ČSN ). Je tedy patrné, že v daném případě se bude jednat podle ustanovení čl. 3.3/a ČSN pouze o: úpravu, opravu, výměnu nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí nebo půjde podle ustanovení čl. 3.3/f ČSN pouze o: změnu vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech místnosti podlahové ploše větší,jak 100 m 2 Podle čl. 3.2 ČSN , nedochází z hlediska požární bezpečnosti staveb ke změně užívání nebo provozu a nedochází ani ke zvýšení počtu osob v objektu a nedochází ani ke změně věcně příslušné ČSN, kterou je zejména ČSN Změna využití objektu je tedy posuzována podle ČSN , jako změna stavby skupiny I. s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Charakteristika skladovaných látek a materiálů z hlediska požární ochrany: V kancelářském objektu Městské části Praha 12 se nacházejí materiály typické pro administrativní objekty. Z charakteru projektovaného využití dotčené části budovy je zřejmé, že v ní budou provozovány činnosti, které jsou charakterizovány podle 4,odst. 4, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jako činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Posouzení změny podle ČSN : Podle čl. 4 ČSN , nevyžadují změny staveb skupiny I. další opatření z hlediska požární bezpečnosti, splňují-li následující požadavky: a) Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena o původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut. Objekt je dvoupodlažní z konstrukčních systémů nehořlavých s panelovými železobetonovými a cihelnými stěnami o tl. 300 m, s železobetonovými stropy o tl. 200 mm. Požárně dělící a nosné konstrukce tak dosahují požární odolnost nejméně REI 45 DP1. Požární výška objektu je h p = 4,0 m, celková výška budovy h c 7 m. Požární úsek N1.01/a tak při hodnotě p v = 85,0 kg.m.2 lze i po dispozičních a stavebních úpravách opět začlenit podle tabulky 8 ČSN do III. SPB. Mezi místnost rozšířené spisovny a sousedního archivu bude nutné o-
5 sadit požární uzávěr EW 30 DP3-C-S. 5 b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů), navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN ) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2; Stavebné požární charakteristiky požárně ohraničujících konstrukcí se v objektu nebudou měnit k horšímu. Uváděné zásady budou při realizaci stavebních úprav respektovány. c) Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost. Velikosti a rozměry stávajících požárně otevřených ploch (oken a dveří) ve fasádě se navrhovanými stavebními úpravami nemění, a v objektu se v podstatě nemění ani původní hodnota p v. Tímto se tedy nezvětšuje ani požárně nebezpečný prostor kolem objektu, respektive není třeba odstupy od jednotlivých stěn s požárně otevřenými plochami hodnotit. d) Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle bodu a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN :2009; S novými prostupy v obvodových stěnách nebo ve stěnách požárních úseků se při stavebních úpravách objektu nepočítá. Pokud by i přesto k takové potřebě došlo, bude tato část předpisu respektována. e) Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených, či nedělených na požární úseky, nebo v částech nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN ; nově instalované vzduchotechnické rozvody v čá tech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F; K odvětrání budou použita okna. Pokud by vyvstala pozdější potřeba instalace nových systémů VZT, budou požadavky ČSN v plném rozsahu respektovány. f) Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN : 2009; S prostupy stropními konstrukcemi se nepočítá. Pokud by i přesto k takové po třebě došlo, bude tato část předpisu respektována. g) V měněné části objektů nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrá-
6 6 ní, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.); Stávající únikové nechráněné cesty se nemění k horšímu, nejsou zúženy, ani prodlouženy, nemění se jejich konstrukce, ani se nemění jejich povrchové provedení k horšímu. Z objektu vede jediná nechráněná cesta po rovině s východem na volné prostranství dveřmi o minim šíři 1,2 m, což představuje nejméně 2 únikové pruhy. Při projektovém výpočtu s použitím ustanovení ČSN se nepočítá s nárůstem osob v objektu. h) Při změnách technického zařízení budov je vytvořen požární úsek z prostoru podle 3.3 b), pokud to ČSN nebo nebo normy řady 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavku na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k příp. požárnímu riziku v ostatních částech objektu). Vytápění prostorů je řešeno teplovodním systémem. i) V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zá sad ČSN , ČSN nebo norem řady 7308xx. Požadavky pro požární zásah se nemění. Popisovanými stavebními úpravami nevznikají v objektu nové, vyšší požadavky na instalaci zařízení pro požární zásah. Příjezdové komunikace: Příjezd požárních jednotek k objektu zůstává stejný a je možný z ulice Hausmannovy. Posuzovaná změna stavby nevyžaduje zřízení nástupních ploch ani řešení vnitřních zásahových cest, neboť se zastavěná plocha objektu nerozšiřuje přístavbou, ani nástavbou. Vnější odběrní místa požární vody: Popisovanými stavebními úpravami nejsou negativně dotčeny ani požadavky na zásobování objektu požární vodou z venkovních odběrních míst požární vody podle ČSN Dodávka požární vody je zajištěna ze sítě podzemních hydrantů rozmístěných v okolních ulicích. Vnitřní odběrní místa požární vody: Jako vnitřní hydrantová síť slouží systém nástěnných hydrantů v budově. Přenosné hasicí přístroje: Podle ustanovení vyhl. MV č. 23/2008 Sb. je povinností investora vybavit rekonstruované prostory do doby zahájení provozu dostatečným počtem přenosných hasicích přístrojů (PHP), a to podle následujících zásad: Z aplikace ustanovení vyhl. MV č. 23/2008 Sb. v návaznosti na užitnou plochu všech požárního úseku N1.01/a i na dispoziční řešení vyplývá podle vzorce:
7 7 n HJ = 6.n r kde: n HJ je počet hasicích jednotek hasicích přístrojů; n r je počet hasicích přístrojů určený podle českých technických norem, je nutné posuzované prostory vybavit těmito hasicími přístroji: N1.01/a (spisovna ): při n r = 0,15. (S. a) 1/2 = 0,15. (47,3. 1,0) 1/2 = 1,1 platí, že: n HJ = 6. 1,1 = 6,6 : 10 0,7 = nejméně 1 ks Rekapitulace: N1.01/a (spisovna): 1 hasicí přístroj s hasební schopností 34A (např. 1 ks PHP práškového P6, nejlépe umístěného u vstupu do spisovny). Instalace PHP musí splňovat požadavky 3, odst. 4 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., a musí být pravidelně revidovány v předepsaných lhůtách odborným pracovníkem s potřebnou odbornou způsobilostí. Systém elektrické požární signalizace nebo autonomní detekce požáru: V objektu není třeba instalovat systém elektrické požární signalizace, ani čidla autonomní detekce a signalizace požáru. Nouzové osvětlení: Protože v objektu nejsou chráněné únikové cesty, nemusí být instalováno ani nouzové osvětlení. 3. Zvláštní požadavky 1. Z obecně platných předpisů z oboru požární ochrany vyplývá pro investora povinnost nechat vypracovat pro objekt osobou odborně způsobilou podle 11 zákona o PO dokumentaci o požární ochraně, jakou je např. dokumentace o začlenění provozovaných činností do kategorie podle míry požárního nebezpečí ve smyslu 4 zákona o PO, a zajistit vypracování dalších dokumentů PO, které vyplynou případně z uváděného začlenění. 2. Podle požadavku čl ČSN je investor povinen také zajistit vybavení popisovaných prostorů a únikových cest předepsaným značením bezpečnostními tabulkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO , s vyznačením směru úniku, jejichž provedení a umístění musí odpovídat také ustanovením Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 3. Investor předloží k rekolaudaci dokončené stavby také všechny předepsané revizní zprávy, doklady o shodě výrobků a zařízení a předepsané atesty výrobků a materiálů, u kterých je toto předepsáno (např. doklad o revizi elektrického
8 8 zařízení, doklady k revizi nového přenosného hasicího přístroje, apod.). 4. Závěr Pokud budou splněna opatření navržená zpracovatelem v tomto PBŘ, bude provedení posuzované změny užívání stavby splňovat požadavky požární bezpečnosti. V Praze dne 28. dubna Jiří K n a p osoba odborně způsobilá v oboru PO podle 11 zákona o požární ochraně, ev.č. osvědčení Ř HZS MV : Š 335/9
9 9 PŮDORYS 1.NP: PŘÍLOHA: Situační plánek k PBŘ: Z podkladů projektové dokumentace upravil: J. Knap, Praha 04/2012
servis@cuka.cz tel.: 382 224 333 gsm: 602 433 918 Václavská 1, 397 01 Písek IČO 438 11 108 www.cuka.cz Požárně bezpečnostní řešení stavby Stupeň: Technická zpráva pro stavební řízení Datum: únor 2018 Vypracoval:
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zodpovědný projektant: Ing. Hana Petrmichlová Kyjevská 112, 326 00 Plzeň tel.: 602 811 810, e-mail: h.petrmichlova@gmail.com ČKAIT 0202259 Název stavby: Číslo zakázky: 2018-128
Požárně bezpečnostní řešení výměna osobního výtahu v penzionu
Požárně bezpečnostní řešení výměna osobního výtahu v penzionu Místo stavby Soudní č. p. 21, Nymburk Investor Město Nymburk, odbor správy městského majetku Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Projektant