Source: http://docplayer.fi/1958304-Epilanharju-villilan-pohjavesialueen-lammitysoljysailioiden.html
Timestamp: 2016-10-27 07:03:49+00:00
Document Index: 20810985

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden
Download "Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden"
1 Tampereen kaupunki Veera Kajanus Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 5/20092 2 Teksti, kuvat, taulukot ja liitekartta: Veera Kajanus Julkaisija: Tampereen kaupunki Copyright N:o Kaupunkimittaus,Tampereen kaupunki Copyright SYKE/Pirkanmaan ympäristökeskus ISBN: ISSN: Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Oy 20093 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tavoite Lainsäädäntö ja viranomaisten toiminta Aiempia öljysäiliöonnettomuuksia Tapaus Tapaus Tapaus Tapaus Kartoitus Kartoituksen tulokset Maanalaiset säiliöt Sisäsäiliöt Liitintyypit Ylitäytönestin Riskit ja onnettomuudet Käytöstä poistetut öljysäiliöt Poikkeamat aluepelastuslaitoksen rekisterissä Yhteenveto...154 4 Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Johdanto Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö kartoitti lämmitysöljysäiliöiden kuntoja tarkastustilannetta osassa Epilänharju Villilän pohjavesialuetta kesällä 2009 (kts. liite 1). Kartoituksen apuna käytettiin aluepelastuslaitoksen öljysäiliörekisteriä. Kartoituksen kohteena olivat kaikki käytössä olevat sekä käytöstä poistetut lämmitysöljysäiliöt. Projekti tehtiin yhteistyössä Tampereen aluepelastuslaitoksen kanssa. Öljysäiliöt voivat aiheuttaa rikkoutuessaan maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Öljysäiliöiden kunnossapito ja tarkastukset ovat erityisen tärkeitä pohjavesialueella. Kauppa ja teollisuusministeriön päätöksen mukaan on pohjavesialueilla sijaitsevilla maanalaisilla säiliöillä tarkastusvelvoite. Myös Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on erityisiä velvoitteita toimittaessa pohjavesialueilla. Epilänharju Villilän pohjavesialue kuuluu 1 luokkaan eli se on veden hankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. Alueella on kaksi vedenottamoa, joista toinen, Hyhkyn vedenottamo sijaitsee kartoitusalueella. Epilänharju Villilän pohjavesialueen kokonaispinta ala on 2,39 km 2 ja varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen pinta ala on 1,21 km 2. Pohjavettä alueella muodostuu arviolta 1000 m 3 /d (Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2005). Kartoitukset ovat hyödyksi kiinteistöjen omistajille, sillä usein lämmitysöljysäiliöiden vahinkotapauksissa kustannukset nousevat pahimmillaan kymmenistä tuhansista euroista jopa satoihin tuhansiin euroihin asti. Pilaaja maksaa periaatteen mukaan puhdistuskustannukset tulevat tavallisesti kiinteistön omistajan tai haltijan maksettavaksi. Vakuutusyhtiöillä saattaa olla omia vaatimuksia säiliön tarkastuksista ja laitteistojen toimivuudesta. Niiden laiminlyönti voi vaikuttaa vahingon sattuessa vakuutuskorvaukseen. Vakuutusyhtiöiden vaatimukset kannattaa tarkastaa omalta vakuutusyhtiöltä. 1.1 Tavoite Projektin tavoitteena on kartoittaa Epilänharju Villilän pohjavesialueen öljylämmityssäiliöiden nykyinen kunto ja tarkastustilanne sekä lisätä asukkaiden tietoisuutta säiliöiden kunnossapidosta ja tarkastusvelvoitteista. Lisäksi päivitetään aluepelastuslaitoksen säiliörekisteriä, jos siellä havaitaan kartoituksen perusteella puutteita. Samalla saadaan tarkennettua öljysäiliöiden aiheuttamaa riskiä pohjavesialueella.5 5 1.2 Lainsäädäntö ja viranomaisten toiminta Ympäristösuojelulain 8 :ssä säädetään pohjaveden pilaamiskiellosta. Öljylämmityslaitteistojen yleisestä lainsäädännöstä vastaa tällä hetkellä Elinkeino ja työllisyysministeriö. Aiemmin siitä vastasi Kauppa ja teollisuusministeriö (KTM). Öljylämmityslaitteistoja koskevia säädöksiä ovat laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta (290/2005), asetus öljylämmityslaitteistoista (1211/1995), KTM:n päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983), KTM:n päätös palavista nesteistä (313/1985) ja KTM:n päätös öljylämmityslaitteistosta (314/1985). Valvontaviranomaisina toimivat Turvatekniikan keskus (TUKES) sekä paikallisella tasolla alueellinen pelastuslaitos, alueellinen ympäristökeskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. KTM:n päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista pohjavesialueella (344/1983) antaa määräykset öljysäiliön tarkastamisesta ja ohjeet säiliöiden jakamisesta kuntoluokkiin. Uusi säiliö tulee tarkastaa 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta ja jatkossa säiliön kuntoluokan mukaisesti (taulukko 1). Tarkastuksen saa suorittaa vain TUKES:in päteväksi arvioima tarkastaja. Taulukko 1. Öljysäiliöiden kuntoluokat ja tarkastusvälit pohjavesialueella (KTM 344/1983). Säiliöluokka Tarkastusväli A, terässäiliö 5 vuotta A, muu säiliö 10 vuotta B 2 vuotta C 6 kk D Poistettava käytöstä välittömästi Tampereen kaupungin päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan Määräyksissä on annettu velvoitteita maanalaisten säiliöiden sijoittamisesta pohjavesialueelle sekä säiliön käytöstä poistetamisesta. Määräysten mukaan (13 ) käytöstä poistettu maanalainen säiliö tulee poistaa putkistoineen. Kuitenkin, jos säiliö on ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella, se voidaan jättää paikoilleen. Säiliöiden täyttö ja ilmaputket tulee poistaa. Ympäristösuojeluviranomainen voi myöntää tapauskohtaisesti poikkeuksen säiliön poistamisvelvollisuudesta, jos poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai aiheuttaa kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Tiedot käytöstä poistetusta säiliöstä tulee aina ilmoittaa Tampereen aluepelastuslaitokselle.6 Aiempia öljysäiliöonnettomuuksia Asukaskirjeen mukana kiinteistöille lähetettiin esimerkkejä aiemmista öljysäiliöonnettomuuksista. Tällä pyrittiin tiedottamaan asukkaille, millaisia vahinkoja öljysäiliöiden käytön ja täyttämisen yhteydessä voi sattua. Esimerkeistä selviää onnettomuuksien vakavuus kiinteistövahinkojen ja kustannusten kannalta. Tärkeää on myös huomioida mahdolliset riskit kiinteistökaupoissa, jos tontilla on vanha öljysäiliö Tapaus 1 Vanha öljysäiliö jätettiin maahan ja kiinteistö myytiin myöhemmin. Uudet omistajat remontoivat taloa ja katutöiden yhteydessä löydettiin talon perusteiden alle valunutta polttoöljyä (Tampereen aluepelastuslaitos 2007) Tapaus 2 Omakotitalossa oli suorakaiteen muotoinen paikalleen hitsattu lämmitysöljysäiliö kellarissa. Öljy loppui, joten tilattiin uutta. Öljy loppui uudelleen, joten kutsuttiin poltinhuolto paikalle ja tilattiin lisää öljyä. Öljy loppui taas ja tällä kertaa tajuttiin, että jotain on pahasti vialla ja kutsuttiin palokunta paikalle. Öljysäiliö oli ehtinyt vuotaa rakennuksen alle noin 5000 litraa polttoöljyä, joka oli kulkeutunut vieressä olevan uima altaan alle. Torjuntatyöt aloitettiin välittömästi, mutta pian selvisi, että öljyä on todella hankala poistaa purkamatta taloa. Pyydettiin useilta konsulttifirmoilta tarjouksia puhdistuksen suorittamiseksi ja neuvoteltiin, kuka kustantaa vahingon. Lopulta päädyttiin purkamaan koko talo. Vahingon torjunta vei aikaa miltei 2 vuotta ja kustannukset olivat liki miljoona euroa (Tampereen aluepelastuslaitos 2008) Tapaus 3 Omakotitalossa oli vaihdettu uuteen lämmitysöljysäiliöön. Vanha säiliö oli jätetty paikoilleen talon toiseen päähän. Molemmista päistä löytyi siis täyttöyhteet, mutta toisesta puuttui ylitäytönestin. Kuljettaja ehti täyttää 200 litraa väärään säiliöön. Tuloksena säiliö piti kaivaa pois, öljyyntyneet maat piti vaihtaa ja kustannukset nousivat (Suomen säiliöautoliitto ry) Tapaus 4 Lämmitysöljysäiliö sijaitsi omakotitalon sisällä. Kuljettaja toimitti 1500 litraa kevyttä polttoöljyä kiinteistöön. Täytön aikana öljysäiliön täyttöputki irtosi säiliöstä kuljettajan sitä huomaamatta. Melkein kaikki öljy pääsi valumaan kiinteistön lattialle. Selvityksen mukaan säiliön täytössä noudatettiin tavanomaista menettelyä, kuljettaja ei ollut huolimaton eikä säiliöauton varusteissa ollut vikaa. Näin ollen korvaukset tuli hoitaa kiinteistön omien vakuutusten kautta (Suomen säiliöautoliitto ry).7 7 2 Kartoitus Hanke toteutettiin Epilänharju Villilän pohjavesialueella Pispalan luoteispuolella. Kartoitusalueeseen kuului osia Hyhkyn ja Epilän asuinalueista ja se rajautui luoteessa Myllypuron katuun. Alueen rajaus selviää tarkemmin liitekartasta 1. Asukastiedote lähetettiin kesäkuun alussa kaikkiin alueen asuinkiinteistöihin eli 400 kpl. Ne asukkaat, jotka eivät ottaneet yhteyttä ja joilla on aluepelastuslaitoksen rekisterin mukaan öljysäiliö, pyrittiin tavoittamaan toisella kirjeellä tai puhelimitse. Kartoitukset suoritettiin Käynneillä kartoitettiin käytössä olevien ja käytöstä poistettujen lämmitysöljysäiliöiden ominaisuudet ja nykytila kartoituslomakkeen perusteella (liite 2). Lisäksi tarkastettiin säiliöiden ylitäytönestimien toiminta. Asukkaita neuvottiin tarpeen vaatiessa öljylämmitykseen liittyvistä säädöksistä ja riskeistä. Kiinteistöistä, joissa ei ole tällä hetkellä öljysäiliötä, otettiin puhelimitse tiedot kiinteistön omistajasta, osoitteesta, nykyisestä lämmitysmuodosta sekä selvitettiin, onko kiinteistössä ollut öljylämmitystä ja mitä vanhoille säiliöille on tehty. 3 Kartoituksen tulokset Kesän aikana kartoitettiin 75 kiinteistöä, joissa on öljylämmitys. Käytöstä poistettuja öljysäiliöitä saatiin kartoitettua 34, joista puhelimitse saatiin tieto 16 säiliöstä. Osassa kiinteistöistä oli vain käytöstä poistettu säiliö, osassa myös uusi käytössä oleva säiliö. Näin ollen aluepelastuslaitoksen rekisterin tietojen mukaan jäi tavoittamatta 11 kiinteistöä, joissa on tai on aiemmin ollut öljylämmitys. Kiinteistöistä, joissa ei ole säiliötä, saatiin 127 ilmoitusta. Kiinteistöjä, joissa ei aluepelastuslaitoksen rekisterin mukaan ole öljysäiliötä jäi ilman yhteydenottoa 166. Näistä 70 tapauksessa kirje ei mennyt perille (taulukot 2 ja 3). Taulukko 2. Kartoitetut kiinteistöt ja lämmitysöljysäiliöt. Kartoitetut kpl kpl Yhteensä Maanalainen säiliö Teräs 22 Bunkkerissa 5 Sisäsäiliö Käytöstä poistettu säiliö Muovi 5 Maan alla Teräs 25 Muovi Paikoillaan 18 Poistettu kiinteistöltä Säiliötä ei ole Yhteensä 2368 8 Taulukko 3. Kartoittamattomat kiinteistöt ja lämmitysöljysäiliöt. Kartoittamatta kpl kpl Yhteensä Rekisterin mukaan säiliö on Teräs 1 Sisällä 3 Muovi 2 Maan alla 6 Teräs 6 Käytöstä poistettu teräs Maan alla, Rekisterin mukaan säiliötä ei ole Yhteensä Maanalaiset säiliöt Kesän aikana kartoitettiin 27 maanalaisia käytössä olevaa säiliötä (kuva 1). Näistä viisi on bunkkerissa ja muut suoraan maan alla. Säiliöstä viisi on muovisia ja 22 teräksisiä. Aluepelastuslaitoksen rekisteriin merkityistä säiliöistä jäi kartoittamatta 6 maanalaista säiliötä, joista kaikki ovat teräksisiä (taulukko 2 ja 3). Kuva 1. Maanalainen säiliö. Vanhimmat maanalaiset säiliöt on asennettu 1950 luvulla. Eniten säiliöitä on asennettu luvuilla. Säiliöistä 19 on A luokkaa. Yksi 1960 luvulla ja yksi 1970 luvulla asennettu säiliö on B luokkaa. Käytössä olevia C tai D luokan säiliötä kartoituksissa ei löytynyt. Kolme 1970 luvulla asennettua säiliötä oli saatujen tietojen mukaan tarkastamattomia, eli niitä ei ole tarkastettu kertaakaan asennuksen jälkeen. Tällöin säiliöt ovat kuntoluokitukseltaan luokittelemattomia. Yhden säiliön asennusvuodesta ja viimeisestä tarkastuksesta ei löytynyt tietoja. Yhdessä maanalaisessa B luokan säiliössä tarkastus9 9 oli myöhässä. Eli yhteensä viidessä maanalaisessa säiliössä tarkastus oli myöhässä kartoitushetkellä. Näissä kiinteistöissä asukkaita kehotettiin hoitamaan tarkastus mahdollisimman pian, viimeistään ennen seuraavaa öljyn lisäämistä säiliöön. Usein tarkastusten väliin jättämisen syy oli tiedon puute. Asukkaille ei ollut selvää, että Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä edellytetään, että myös maan alla bunkkerissa olevat säiliöt sekä maanalaiset muovisäiliöt pitää tarkastaa määrätyin välein (kuva 2). Kartoittamattomat säiliöt eivät ole kuvassa 2 mukana. Niistä rekisterin mukaan viisi on A luokkaa ja yksi B luokkaa. Säiliöistä kahdella on tarkastus myöhässä, tosin viimeisin tarkastustieto puuttui monessa tapauksessa rekisterin tiedoissa. Asennusvuosi ei tietoa A luokka B luokka Ei tietoa Luokittelematon Kuva 2. Maanalaisten säiliöiden kuntoluokat asennusvuoden mukaan. k pl Varmuutta siitä, onko säiliö standardien mukainen oli välillä hankala selvittää. Tunnuskilpi puuttui varmuudella seitsemästä säiliöstä. Hyväksymismerkinnästä saatiin varmuus 14:ssa tapauksessa. Säiliöistä yhdeksän on pinnoitettu osittain tai kokonaan. Lisäksi kolmelle muulle oli tehty korjaustoimenpiteitä, kuten hitsattu tai maalattu sisäpuolelta. Yksiputkijärjestelmässä öljy kulkee säiliöstä polttimelle yhden putken kautta ja kaksiputkijärjestelmässä öljy menee polttimeen imuputkea pitkin ja ylijäämäöljy siirtyy säiliöön paluuputkea pitkin. Kaksiputkijärjestelmässä paluuputki voi ajan kuluessa rikkoutua asukkaan sitä huomaamatta ja öljyä voi valua pitkänkin aikaa maan alle. Kartoitetuissa maanalaisissa säiliöissä viidessä oli käytössä yksiputkijärjestelmä ja 22:ssa kaksiputki10 10 järjestelmä. Kartoituksen yhteydessä kerrottiin kaksiputkijärjestelmän riskeistä maanalaisissa öljysäiliöissä. 3.2 Sisäsäiliöt Sisäsäiliöitä saatiin kartoitettua 48:ssa kiinteistössä. Niistä muovisia oli 23 ja teräksisiä 25. Pieniä muovisia säiliöitä oli joissain kiinteistöissä 2 3 kpl vierekkäin, mutta tässä ne on laskettu yhdeksi säiliöksi kiinteistöä kohden. Säiliöt ovat yhteydessä toisiinsa putkistojen välityksellä, joten ne vastaavat yhtä säiliötä. Muoviset sisäsäiliöt olivat usein teräksisessä suoja altaassa. Teräksiset säiliöt taas oli sijoitettu usein betonibunkkeriin tai betoniseen suoja altaaseen (kuva 3). Pelastuslaitoksen rekisterin tietojen perusteella kolme sisäsäiliötä jäi kartoittamatta. Näistä kaksi oli muovisia ja yksi teräksinen (taulukko 2 ja 3). Kuva 3. Muoviset sisäsäiliöt teräksisessä suoja altaassa säiliöhuoneessa ja teräksinen sisäsäiliö betonisessa suoja altaassa. Vanhimmat sisäsäiliöt on 1960 luvulta. Eniten sisäsäiliöitä on asennettu 1970 luvalla ja sen jälkeen. Sisäsäiliöistä 32 on kokonaan luokittelematta eli niille ei ole tehty tarkastusta asennuksen jälkeen. Myös 1960 luvun säiliöitä oli tarkastamatta. Seitsemän säiliöistä on tarkastettu jossakin vaiheessa, mutta kuntoluokka ei ole selvillä. Seitsemän säiliötä on A luokkaa ja kaksi B luokkaa. B luokan säiliöt on asennettu 1970 luvulla. Kartoitusten yhteydessä kerrottiin suosituksista sisäsäiliöiden tarkastusten suhteen. Säiliön tarkastus oli myöhässä edellisen tarkastuksen perusteella suositellusta 32:ssa 48:sta tapauksesta. Monet kuitenkin tarkkailivat säiliötään omatoimisesti. Muovisista säiliöistä11 11 14:ssa 23:sta tarkastus oli myöhässä. Terässäiliöistä 17:ssa 25:stä tarkastus oli myöhässä suositellusta (kuva 4). Kartoittamattomista säiliöistä kahdessa on tarkastus myöhässä suositellusta pelastuslaitoksen rekisterin perusteella. Asennusvuosi Ei tietoa A luokka B luokka Ei tietoa Luokittelematon Kuva 4. Sisäsäiliöiden kuntoluokat asennusvuoden mukaan. kpl Sisäsäilöissä hyväksyntä löytyi 26:lta säiliöltä ja kahdeksalta säiliöltä tunnuskilpi puuttui varmuudella. Sisäsäiliöille oli tehty vain vähän toimenpiteitä. Yksi säiliö on pinnoitettu ja yhteen laitettu lisälevy. Säiliöistä 11:sta on yksiputkijärjestelmä ja 36:ssa kaksiputkijärjestelmä. 3.3 Liitintyypit Kartoituksen yhteydessä tarkistettiin täyttöliittimen tyyppi. Vanhemman mallisissa sakara liittimissä (kuva 5) on havaittu suurempi riski öljyn räiskymiselle täytön yhteydessä kuin uudemmilla kamlock liittimillä (kuva 6). Asukkaita neuvottiin pitämään täyttöputki lukittuna ilkivallan ja vahinkojen estämiseksi. Esimerkiksi lapset saattavat pudotella kiviä putkesta. Melko monissa tapauksissa täyttöputken kansi oli lukitsematta ja sijainniltaan helposti tavoitettava.12 12 Kuva 5. Sakara liitin. Kuva 6. Kamlock liitin. Sakara liittimiä oli maanalaisissa säiliössä 25/27 ja kamlock liittimiä 2/27. Sisäsäiliöissä sakaraliittimiä oli 23/48 ja kamlock liittimiä 25/48 (kuva 7). Maanalaiset säiliö ovat keskimäärin vanhempia kuin sisäsäiliöt, joten niissä on vielä suurimmaksi osaksi käytössä sakara liittimet. Sisäsäiliöt taas ovat pääosin uudempia, joten niissä on useimmiten käytössä kamlock liitin. kpl Sakara liitin Kamlock liitin Sakara liitin Kamlock liitin Maanalainen säiliö Sisäsäiliö Kuva 7. Liitintyypit maanalaisissa ja sisäsäiliöissä.13 Ylitäytönestin Ylitäytönestimen avulla voidaan välttää ylitäytöt. Öljyn lisääminen säiliöön on kiellettyä, jos ylitäytönestin on rikki. Kaikissa kartoitetuissa kiinteistöissä oli ylitäytönestin (kuva 8). Ylitäytönestin oli rikki vain yhdessä kiinteistössä ja kahdessa toimivuus jäi selvittämättä (testauslaitteen patterit olivat loppuneet ja mittari oli liian hankalassa paikassa testausta varten). Asukkailta saatujen tietojen mukaan yhdessäkään kiinteistössä ei ole tapahtunut ylitäyttöjä. Monissa tapauksissa asukas oli jossain vaiheessa vaihtunut, joten varmaa tietoa säiliötäyttöjen historiasta ei ollut aina saatavilla. Kuva 8. Ylitäytönestimen toimivuuden tarkastaminen. 3.5 Riskit ja onnettomuudet Kartoituksissa tärkeää on onnettomuuksien ehkäiseminen. Vahingon sattuessa ja öljyn päästessä pannuhuoneeseen, on tärkeää, että pannuhuoneen viemärit on tukittuna. Öljy ei saa päästä jätevesiverkostoon. Betonilattialle jäänyt öljy imeytyy hiljalleen rakenteisiin. Lattialle valunut öljy on siivottava välittömästi imeyttämällä ja imeytysaineet on toimitettava asianmukaisesti jatkokäsittelyyn ongelmajätteenä. Kartoituksissa 25:ssä kiinteistössä pannuhuoneen tai säiliöhuoneen viemäri oli tukkimatta. Onnettomuuksilta on kuitenkin suurimmaksi osaksi vältytty kartoitusalueella. Kolmessa tapauksessa on putki mennyt rikki pannuhuoneessa putken päälle astumisen tai vastaavan seurauksena. Vuoto on huomattu jokaisessa tapauksessa välittömästi eikä öljyä ole ehtinyt valua viemäriin asti.14 Käytöstä poistetut öljysäiliöt Kartoituksissa todettiin 34 käytöstä poistettua säiliötä. Näistä maanalaisia säiliöitä oli 29 kpl ja sisäsäiliöitä viisi. Paikoillaan olevia käytöstä poistettuja öljysäiliöitä oli 18 kpl. Kiinteistöltä poistettuja säiliöitä oli 16 kpl (taulukko 4). Kuusi maanalaisista säiliöstä oli täytetty hiekalla ja 11 oli yhä tyhjillään. Lisäksi yksi käytöstä poistettu sisäsäiliö oli paikoillaan. Tyhjillään olevista säiliöistä seitsemän suunniteltiin poistettavan lähitulevaisuudessa. Yhdelle säiliölle aiottiin hakea poikkeuslupaa säiliön jättämiseksi maaperään ja täyttämiseksi hiekalla. Neljässä tapauksessa kiinteistön omistaja ei vielä tiennyt, mitä aikoo säiliölle tehdä. Asukkaita kehotettiin joko poistamaan maanalainen, käytöstä poistettu säiliö tai hakemaan poikkeuslupaa ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Kahdessa kartoittamatta jääneessä kiinteistössä on rekisterin mukaan käytöstä poistettu maanalainen teräksinen öljysäiliö (taulukko 3). Taulukko 4. Käytöstä poistetuille öljysäiliöille tehdyt toimenpiteet. Käytöstä poistetut lämmitysöljysäiliöt Toimenpide Maanalainen säiliö Sisäsäiliö Yhteensä Poistettu Täytetty hiekalla Tyhjillään Yhteensä Vanhan säiliön käytöstä poiston jälkeen 13 kiinteistöä on jatkanut öljylämmitystä ja vaihtanut uuteen säiliöön. Kaukolämpöön on siirtynyt 11 kiinteistöä. Sähkölämmitykseen on päätynyt viisi kiinteistöä ja maalämpöön sekä ilma vesi lämpöpumppuun molempiin kaksi kiinteistöä. Yhdessä kiinteistössä ei ole lämmitystä enää ollenkaan. 3.7 Poikkeamat aluepelastuslaitoksen rekisterissä Kartoituksessa saatuja tietoja verrattiin Tampereen aluepelastuslaitoksen rekisteriin. Paikanpäällä ja puhelimessa tehdyistä kartoituksista löytyi 46:ssa tapauksessa 96:sta poikkeamia rekisterin ja kartoituksessa saadun tiedon välillä. Poikkeamia säiliön asennusvuodesta ei laskettu mukaan, koska asukkaat olivat usein epävarmoja tarkasta asennusvuodesta. Myöskään omistajatietoja ei ole verrattu. Kartoituksessa ei välttämättä saatu jokaisen kiinteistön omistajan tai haltijan nimeä. Rekisterissä on poikkeamia hyvin monenlaisien asioiden suhteen (kuva 9): viimeinen tarkastustieto puuttuu 11 kpl säiliö on poistettu käytöstä, mutta rekisterin mukaan säiliö yhä käytössä 14 kpl o lämmitysmuotoa vaihdettu 7 kpl15 15 o säiliö vaihdettu uuteen sisäsäiliöön, mutta tieto uusista säiliöistä puuttui rekisteristä 2 kpl säiliö merkitty poistetuksi käytöstä, mutta uudesta säiliöstä ei ole tietoja 3 kpl kiinteistöllä on öljylämmitys, mutta rekisteristä ei löytynyt mitään tietoja oikean osoitteen kohdalta 7 kpl muita esille tulleita poikkeamia olivat väärän osoitteen alle merkityt tiedot, virheet säiliön tilavuudessa tai sijainnissa tai muuten puutteelliset tai osittain virheelliset tiedot. Joidenkin kiinteistöjen kohdalla oli useita puutteita merkinnöissä. Muut poikkemat rekisterin ja kartoitusten välillä 7 Osoitteessa virhe 5 Säiliöstä ei ollenkaan tietoja 7 Uudesta säiliöstä ei ole tietoja 5 Säiliön käytöstä poisto tieto puuttuu 14 Viimeisin tarkastustieto puuttuu 11 Säiliön tiedot oikein kpl Kuva 9. Aluepelastuslaitoksen rekisterin tiedot verrattuna kartoituksen tuloksiin. 4 Yhteenveto Alueellisesti tarkasteltuna öljysäiliöitä on käytössä eniten Epilänharjun alueella, jossa on paljon omakotitaloja. Käytössä olevia maanalaisia säiliöitä kartoitettiin 27. Näistä kuudessa tarkastus oli myöhässä. Sisäsäiliöitä kartoitettiin 48 kpl ja näistä tarkastus oli myöhässä suositellusta 31:ssä tapauksessa. Maanalaista säiliöistä 19 on todettu tarkastuksessa A luokkaan kuuluvaksi ja kaksi B luokkaan. C tai D luokan säiliöitä ei ollut. Sisäsäiliöistä seitsemän on A luokan säiliöitä ja kaksi B luokkaan kuuluvia, muita ei oltu luokiteltu tarkastuksen puutteen vuoksi tai niiden luokitus ei ollut tiedossa. Käytöstä poistettuja, paikallaan olevia säiliöitä alueella on 18 kpl, joista kuusi on täytetty hiekalla ja 12 on tyhjillään. Tyhjillään olevat säiliöt tulee ympäristönsuojelumääräyksiin perustuen puhdistaa, tarkastaa ja siirtää kiinteistöltä pois tai hakea poikkeuslupaa.16 16 Yleensä ottaen ihmiset huolehtivat hyvin öljysäiliöistään. Suurin osa öljysäiliöistä oli A luokkaa ja tarkastuksista oli huolehdittu maanalaisten säiliöiden osalta hyvin. Tarkastamattomia sisäsäiliöitä oli kuitenkin runsaasti. Kartoituksien yhteydessä monet kuitenkin havahtuivat tarkastuksen hyödyllisyyteen suunnittelivat tarkastuksen hoitamista. Vanhat, teräksiset maanalaiset säiliöt aiheuttavat suurimman riskin pohjavedelle. Vanhat säiliöt syöpyvät hiljalleen ja vanhenevat putket menevät helpommin rikki. Niissä kiinteistöissä, joissa oli vanha yli kolmekymmentävuotias maanalainen öljysäiliö käytössä, asukkaat suunnittelivat usein vaihtamista sisäsäiliöihin tai lämmitysmuodon muuttamista. Lämmitysmuodon vaihtoa suunnittelevat olivat usein päätymässä joko kaukolämpöön tai maalämpöön. Myös ilma vesi lämpöpumppu kiinnosti monia. Joissain tapauksissa harkittiin myös sähkölämmitystä. Kauko ja maalämpöratkaisujen kustannukset arveluttivat monia, eikä kaukolämpöön siirtyminen ollut muutoinkaan aina mahdollista kaikissa tapauksissa verkoston etäisyyden vuoksi. Maalämpöön vaihtaminen on hankalaa harjualueella, sillä se tulee kalliiksi kalliopinnan suuren etäisyyden vuoksi. Osa kiinteistöistä oli suunnitellut siirtyvänsä kaukolämpöön, kun alueella oli tehty kysely liittymishalukkuudesta. Vähäisen halukkuuden vuoksi se jäi kuitenkin toteutumatta. Aluepelastuslaitoksen rekisterissä oli melko paljon poikkeamia. Eniten puutteita oli viimeisimpien tarkastuksien merkinnöissä, säiliöiden poistotiedoissa sekä jonkin verran sekaannuksia osoitteiston kanssa. Säiliötarkastajalla on velvollisuus toimittaa kopio tarkastuksesta aluepelastuslaitokselle. Asukkaalla on velvollisuus ilmoittaa säiliön käytöstä poistosta aluepelastuslaitokselle. Samankaltaiset tiedostot
Tampereen kaupunki Johanna Narvi Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti 2010, vaihe II Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 2/2010 Teksti, kuvat, taulukot Lisätiedot Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille
Tarja Asikainen ja Päivi Kärnä Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja B, Oppimateriaalia, osa 20 Tarja Asikainen Lisätiedot POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA
AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright Lisätiedot AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011
AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin... Lisätiedot Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde Lisätiedot Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Nilsiän kaupunki Yleinen osa I
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Nilsiän kaupunki Yleinen osa I SKVSY 14.06.2012 SAVO-KARJALAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY ESIPUHE Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on rakenteeltaan jaettu kahteen osaan. Lisätiedot Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
HEINOLAN KAUPUNKI Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Jonna Markkanen 30.12.2013 Versio 1.1, 20.1.2014 / HS 2 SISÄLTÖ Käsitteet... 5 1 JOHDANTO... 7 2 POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS... Lisätiedot Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Kansikuva: Näkymä valtatie 4:ltä Kirrin pohjavesialueen kohdalla Julkaisun kuvat: Pasi Huotari, ellei Lisätiedot Tukesille uudet verkkosivut 2/2007
2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa Lisätiedot Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS
Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 31.5.2011 ESIPUHE Tämä suojelusuunnitelma Lisätiedot NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT
Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet Lisätiedot HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät... Lisätiedot Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Siilinjärven kunta Ymp.suoj. ltk 20.11.2012 61 liite 2 Kh 26.11.2012 218 liite 9 Esipuhe Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien Lisätiedot MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS
MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS Sirpa Viholainen Ympäristöosaston monisteita 44 2002 EAKR Lähdeviite: Viholainen, S. 2002: Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto- Lisätiedot FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN
FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön Lisätiedot Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Lisätiedot Maatilan kemikaaliturvallisuusopas
Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset... Lisätiedot Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja Lisätiedot Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma
RAPORTTEJA 114 2012 Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG Lisätiedot 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet
1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde Lisätiedot LUONNOS 21.9.2012. Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys
Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 21.9.2012 Sulkavan Lisätiedot Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma
RAPORTTEJA 100 2012 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 100 2012 RISTIINAN Lisätiedot 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet
LEMPÄÄLÄN KUNNANYMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 11.6.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen Lisätiedot YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto 15.11.2012 47 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten Lisätiedot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010.
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010. LUONNOS 7.1.2013 Punkaharjun Punkasalmen, Punkaharjun ja Kuikonniemen Lisätiedot 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet
1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt 13.6.2013 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten Lisätiedot ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
1 (33) ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Valtuusto Voimaan 2 (33) LUKIJALLE Mitä ympäristönsuojelumääräykset ovat ja ketä ne koskevat? Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset sisältävät Lisätiedot POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA
POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA ARONLÄHDE KURIKKA Eeva-Maija Hyvönen 25.8.2011 LUONNOS SISÄLLYS 1 SUUNNITELMAN TAUSTAT... 4 2 POHJAVESIALUEET JA POHJAVEDEN SUOJELU SUOMESSA... 5 2.1 POHJAVESIALUEIDEN Lisätiedot Hallitus 13.4.2015, 46 Valtuusto 27.4.2015, 10 Voimaan 5.6.2015 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
1 Hallitus 13.4.2015, 46 Valtuusto 27.4.2015, 10 Voimaan 5.6.2015 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 2 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute