Source: http://docplayer.fr/581484-Seren-air-auto-et-aven-air-auto.html
Timestamp: 2018-06-23 13:14:51+00:00
Document Index: 122702376

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Seren Air Auto et Aven Air Auto - PDF
Seren Air Auto et Aven Air Auto
Download "Seren Air Auto et Aven Air Auto"
1 Avis Technique 14/ Annule et remplace l Avis Technique 14/ Système de ventilation mécanique basse pression Low pressure mechanical ventilation system Feuchtegeführte niederdruckventilatorgestützte Lüftung Seren Air Auto et Aven Air Auto Titulaire : Société MVN Rue de Phoebus Sud FR Notre Dame de Salinhac Tél. : Fax : Internet : Commission chargée de formuler des Avis Techniques et des Documents Techniques d Application (arrêté du 21 mars 2012) Groupe Spécialisé n 14 Installations de génie climatique et installations sanitaires Vu pour enregistrement le 11 mai 2015 Secrétariat de la commission des Avis Techniques et des Documents Techniques d Application CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR Marne la Vallée Cedex 2 Tél. : Fax : Internet : Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) CSTB 2015
2 Le Groupe Spécialisé n 14 "Installations de génie climatique et installations sanitaires" de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné, le 3 juillet 2014, la révision de l Avis Technique 14/ portant sur les systèmes de ventilation mécanique basse pression «Seren Air Auto» et «Aven Air Auto», présentés par la société MVN. Il a formulé, sur ces systèmes, l Avis Technique suivant. Cet Avis, formulé pour les utilisations en France européenne, n est valable que si les certifications visées dans le Dossier Technique, basées sur un suivi annuel et un contrôle extérieur, sont effectives. 1. Définition succincte 1.1 Description succincte Les systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto sont des systèmes de ventilation mécanique basse pression (ventilation générale et permanente par balayage (entrées d air dans les pièces principales, sorties d air dans les pièces de service)). Le système Seren Air Auto est conçu pour être mis en place dans des logements comportant des appareils à gaz raccordés. Il garantit, en cas de dysfonctionnement du groupe d'extraction, le fonctionnement en tirage naturel, assurant une évacuation correcte de l air vicié et des produits de combustion des appareils à gaz raccordés. Il permet d obtenir à la sortie de chaque appareil à gaz raccordé en fonctionnement une dépression comprise entre 3 Pa et 10 Pa. Le système Aven'Air Auto est conçu pour être mis en place dans des logements ne comportant pas d'appareil à gaz raccordé. Ces systèmes permettent de réutiliser des conduits de fumée et/ou de ventilation, individuels ou collectifs, tels que définis au paragraphe 2.1 du Dossier Technique établi par le demandeur. En complément, des conduits collectifs verticaux (conduits circulaires métalliques) peuvent être créés, pour les colonnes ventilation uniquement, afin des desservir des pièces techniques (hormis des cuisines) dépourvues de conduits. Les systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto consistent donc à mettre en place un dispositif de ventilation mécanique sur les souches existantes des conduits précités. Ces souches sont raccordées à un caisson d extraction par un réseau aéraulique horizontal. Les systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto sont donc composés : d'entrées d'air autoréglables, de bouches d'extraction simple débit, double débit ou double débit temporisées, éventuellement, dans le logement, de trainasses horizontales Th Air, éventuellement de conduits collectifs verticaux neufs (conduits circulaires en acier galvanisé avec piquage à 90 ), d'un réseau aéraulique horizontal intégrant des caissons collecteurs ventilation CCV, d'un caisson d'extraction muni d'un pressostat, d une sortie de toiture dans le cas d un réseau horizontal installé en toiture combles accessibles, d'un dispositif d'avertissement en cas d arrêt du caisson d extraction. En complément, le système Seren Air Auto comporte : des caissons collecteurs gaz CCG en aluminium, un extracteur statique et un volet de sécurité VS08, un coffret de sécurité CDS 12, un contrôleur SDP, un registre d'équilibrage REG sur la branche du réseau desservant les appareils à gaz raccordés. Les conduits de fumée sur lesquels le système Seren Air Auto peut être installé doivent être conformes aux dispositions définies aux chapitres 2.5 et 6 du Dossier Technique établi par le demandeur. 1.2 Identification Tous les composants des systèmes Aven'Air Auto et Seren Air Auto sont munis avant départ chantier d une plaque signalétique constructeur. Les entrées d air sont indentifiables par un marquage conforme au référentiel de certification dont elles relèvent. Dans le cas du système Seren Air Auto uniquement, chaque installation est identifiée par une étiquette indélébile (voir Annexe C.9, Figure 24 du Dossier Technique établi par le demandeur) apposée dans les halls d entrée des immeubles et précisant : le numéro de l Avis Technique, la formule : «Appareils à gaz raccordés sur système Seren Air Auto». 2. AVIS 2.1 Domaine d emploi accepté Identique au domaine d emploi proposé au chapitre 2 du dossier Technique établi par le demandeur. En particulier, dans le cas du système Seren Air Auto, les appareils à gaz desservis doivent être de type B11AS ou B11BS : de classe de rendement n I ou II (appareils à gaz de classe de rendement N III interdits), de classe de rendement standard (chaudières à gaz de classe de rendement basse température et condensation interdits) - classes de rendement selon l'arrêté du 9 mai 1994 transposant en droit français la Directive Rendement n Les puissances maximales raccordables sont données dans le NF DTU 61.1 P7, complétées par les restrictions du Tableau 1 de l'annexe B.1.du Dossier Technique établi par le demandeur. Le présent Avis Technique ne vise pas l utilisation des systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto avec des appareils à gaz de type B11. Les appareils VMC-gaz ne peuvent pas être raccordés sur le système Seren Air Auto. 2.2 Appréciation sur le procédé 2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur Sécurité de fonctionnement Le système Seren Air Auto est équipé d un dispositif d asservissement à sécurité positive (avec renvoi d alarme aux usagers) entre le caisson d'extraction et le volet, ce qui permet de restaurer un fonctionnement en tirage naturel conforme à l'arrêté du 22 octobre 1969 en cas de panne du système, en particulier en cas d arrêt du caisson d extraction. Les systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto permettent d assurer la ventilation permanente des logements par balayage conforme, pour le débit réduit, à l arrêté du 24 mars 1982 modifié avec, de plus, un renvoi d alarme aux usagers Aération des logements Sous réserve des vérifications préalables des conduits et d un dimensionnement réalisé conformément aux dispositions prévues dans le Dossier Technique établi par le demandeur, les débits extraits minimaux fixés par l article 4 de l arrêté du 24 mars 1982 modifié peuvent être atteints Acoustique Par le respect des éléments contenus dans le Dossier Technique établi par le demandeur, les systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto ne font pas obstacle au respect des exigences des arrêtés du 30 juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d habitation et aux modalités d application de la réglementation acoustique Sécurité en cas d'incendie Les caractéristiques vis-à-vis de la sécurité en cas d incendie des conduits existants ne sont pas modifiées par la mise en place des systèmes compte tenu de la mise en œuvre de caissons d extraction classés C4. Le recours à des caissons d extraction classés C4 permet de répondre à la réglementation pour ce qui concerne les conduits créés. Ces conduits créés et leur enveloppe éventuelle doivent être conformes aux dispositions prévues dans l arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. 2 14/
3 2.215 Réglementation thermique Règlementation thermique des bâtiments existants dite «éléments par éléments» Sous réserve d utilisation des caissons d extraction dans une plage de débits appropriée, les systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto ne font pas obstacle au respect des exigences de l arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance thermique des bâtiments existants. Règlementation thermique des bâtiments existants dite «globale» Les systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto ne s opposent au respect des exigences minimales de l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants. Le calcul de la consommation électrique des extracteurs mécaniques requis dans les règles «Th-C-E ex» est à réaliser conformément à la fiche d application «Saisie des systèmes d extraction mécanique basse pression». Les éléments du Dossier Technique établi par le demandeur et la fiche d application permettent de faire le calcul Evacuation des produits de combustion Les conduits de fumée sur lesquels le système Seren Air Auto peut être installé doivent être conformes aux dispositions définies au chapitre 2.5 du Dossier Technique établi par le demandeur. Le système Seren Air Auto permet de répondre aux exigences de l'arrêté du 22 octobre 1969 : en cas de panne du dispositif d'assistance mécanique le conduit de fumée reste apte à fonctionner en tirage naturel. Le système Seren Air Auto permet de répondre aux exigences de l'arrêté du 2 août 1977 modifié Règlementation parasismique La mise en œuvre des systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto ne fait pas obstacle au respect des exigences du décret n du 22 octobre 2010 modifié relatif à la prévention du risque sismique dans la mesure où aucune exigence n'est requise pour les équipements Données environnementales et sanitaires Il n existe pas de Profil Environnemental des Produits (PEP) pour ces systèmes. Il est rappelé que les PEP n entrent pas dans le champ d examen d aptitude à l emploi du produit Sécurité électrique Les composants des systèmes font l'objet d'un marquage CE dans le cadre de la directive CEM (n 2004/108/CE) et de la directive Basse Tension (n 2006/95/CE) Durabilité et entretien Durabilité La durabilité propre des systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto est comparable à celle des équipements traditionnels de ventilation. Les matériaux choisis pour les différents constituants des procédés Seren Air Auto et Aven'Air Auto n entraînent pas de limitation d emploi par rapport au domaine envisagé. Les moteurs et les circuits électriques des systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto sont recouverts d'un capot qui les met à l'abri de la pluie et des produits rejetés Entretien L encrassement peut conduire à une réduction des débits des entrées d air et des bouches d extraction. Les opérations d entretien suivantes permettent de maintenir les performances des systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto : entretien général de l'installation réalisé selon les mêmes préconisations que pour une installation de ventilation mécanique traditionnelle, entretien du passage d air des entrées d air et des bouches d'extraction réalisé selon les préconisations détaillées dans le Dossier Technique établi par le demandeur. La conception de la fixation des systèmes sur les conduits existants permet le ramonage des conduits. Les dispositions relatives à l entretien des systèmes prévues dans le Dossier Technique établi par le demandeur relèvent des techniques traditionnelles et courantes de ventilation Fabrication et contrôle Le contrôle et le suivi des éléments envoyés sur chantier intègrent notamment les phases suivantes : la fabrication des entrées d air, des bouches d extraction et des caissons d extraction fait l objet d un contrôle interne de fabrication systématique, la société MVN contrôle chaque pièce reçue lors du montage conformément à ses procédures internes (la société MVN est certifiée ISO 9001 et ISO 14001), pour le système Seren Air Auto, le coffret CDS 12, le contrôleur SDP et le volet à ouverture automatique VS08 font l objet de réglages et contrôles sous contrôles qualité Mise en œuvre La société MVN propose des formations pour les différents intervenants (voir chapitre 11 du Dossier Technique établi par le demandeur). La mise en œuvre des systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto relève des mêmes techniques que la mise en œuvre des composants traditionnels, moyennant les dispositions complémentaires spécifiées aux chapitres 8 et 9 du Dossier Technique établi par le demandeur Réception Le réglage et la réception des systèmes Seren'Air Auto et Aven'Air Auto relèvent des mêmes techniques que pour une installation traditionnelle, moyennant les dispositions complémentaires spécifiées au chapitre 9 du Dossier Technique établi par le demandeur. En particulier, le chapitre 9.4 du Dossier Technique établi par le demandeur prévoit une intervention, visant à vérifier le bon fonctionnement des organes de sécurité, réalisée : uniquement par la société MVN, pour toutes les installations du système Seren Air Auto. 2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 2.31 Fabrication et contrôles Le fabricant est tenu d exercer sur sa fabrication un contrôle interne de fabrication permanent en usine portant aussi bien sur les matières premières que sur les produits finis Conception Principes La conception du système Aven Air Auto doit être réalisée selon les dispositions prévues par le NF DTU 68.3 complétées par celles prévues au chapitre 7 du Dossier Technique établi par le demandeur. La conception du système Seren Air Auto doit être réalisée selon les dispositions prévues dans le Dossier Technique établi par le demandeur Diagnostic préalable colonne témoin Un diagnostic préalable pour une ou des colonnes témoins représentatives du site doit être réalisé par la société MVN ou une entreprise qualifiée spécifiquement à cet effet par la société MVN, en présence du technicien représentant l entreprise chargée de la mise en œuvre, désignée par le maître d ouvrage, chargée d effectuer les relevés prévus au diagnostic préalable au chantier. Le nombre de colonnes témoins à diagnostiquer sera déterminé en fonction des différentes configurations de bâtiment modifiant de manière importante les caractéristiques des caissons collecteurs ou des réseaux aérauliques horizontaux. Les systèmes ne peuvent être installés qu après la réalisation obligatoire d'un diagnostic complet de l'état et du fonctionnement, d'une part du système existant de ventilation des logements (entrées d'air, passages de transit, conduits de ventilation) et, d'autre part des conduits de fumée existants et du type d appareils raccordés, ceci conformément au Dossier Technique établi par le demandeur. Ce diagnostic doit montrer que les conduits de fumée (Seren Air Auto) de type shunt ou individuels, sont aptes à évacuer, en tirage naturel, les produits de combustion issus d appareils à gaz raccordés au système. Si ce n'est pas le cas, les conduits doivent être remis en état ou bien si ce n'est pas possible le système ne doit pas être installé. Note : Pour le système Seren Air Auto, en cas de nécessité de chemisage des conduits, celui-ci sera effectué avec l accord de la société MVN et sera exécuté par un professionnel qualifié respectant les règles de l art conformément aux dispositions du chapitre B6 du NF DTU 61.1 P7. Dans ce cas, la société MVN devra procéder, au moins sur une colonne témoin, à un contrôle de fonctionnement en tirage naturel et mécanique pour s assurer de son bon fonctionnement. 14/
4 2.323 Diagnostic préalable au chantier Avant la mise en place des systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto, le technicien représentant l entreprise désignée au paragraphe doit procéder au diagnostic préalable au chantier tel que décrit au paragraphe 6.3 du Dossier Technique. De plus, les conduits de fumée doivent faire l objet d un diagnostic tel que prévu dans le NF DTU 24.1 ; ainsi : le diagnostic des conduits de fumée existants permet d évaluer l état de ceux-ci avant utilisation ou réutilisation ; il est réalisé avant raccordement du ou des appareils au conduit de fumée ; il se décompose en quatre parties : identification, vacuité, étanchéité et réhabilitation Dimensionnement des systèmes Le dimensionnement des entrées d air, bouches d extraction pour chacun des systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto, passages de transit, caissons d extraction doit être réalisé par la société MVN conformément aux dispositions du chapitre 7 du Dossier Technique établi par le demandeur. Le dimensionnement du réseau relève des techniques traditionnelles et ne présente pas de difficultés particulières sous réserve du respect des dispositions citées ci-dessus. Le dimensionnement des conduits de fumées doit être vérifié selon les dispositions du paragraphe 2.5 du Dossier Technique établi par le demandeur Mise en œuvre Généralités Dans le cas où il y a un élément motorisé pouvant générer une pression ou un débit dans le système de conduits shunt ou individuels, celui-ci doit être retiré. Par exemple, tout élément motorisé (hotte motorisée, sèche-linge ) raccordé sur un conduit de fumée, sur un conduit de ventilation ou sur l extérieur doit être retiré. Cette exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation. La mise en œuvre des systèmes Seren Air Auto et Aven'Air Auto doit être réalisée selon les dispositions prévues par le NF DTU 68.3 et selon les exigences de la norme d installation NF C En complément, pour le système Seren Air Auto, la mise en œuvre doit être réalisée selon les dispositions prévues par le NF DTU 24.1 et le NF DTU 61.1 et doit notamment respecter les points suivants relatifs aux regroupements : les regroupements de plusieurs conduits collectifs à départ individuel (shunt) sous un même composant terminal est strictement interdit selon le NF DTU 24.1, partie 2, paragraphe 6.5.6, les regroupements d un conduit collectif à départ individuel avec un ou des conduits individuels doivent respecter les exigences du NF DTU 24.1, partie 2, paragraphe Pour le système Seren Air Auto, dans le cas de plusieurs collecteurs les uns à côté des autres, l installation doit être réalisée selon les schémas de principe indiqués en Annexe C.6, Figure 10 et en Annexe C.7, Figure 12 dans le Dossier Technique. En cas de création de conduits collectifs verticaux, ceux-ci et leur enveloppe éventuelle doivent être conformes aux dispositions prévues dans l arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Colonne témoin (Seren Air Auto) Un conduit de fumée collectif de type shunt servira de référence pour le réglage de la dépression du caisson d extraction. En cas de présence de conduits individuels, un conduit de fumée de référence sera identifié et fera l objet des mêmes contrôles que les conduits de type shunt. La société MVN, ou des personnes formées et qualifiées par la société MVN, assure, en présence de l installateur, le réglage et la mise en service du système Seren Air Auto desservant une colonne témoin selon le Dossier Technique établi par le demandeur Plaques signalétiques Tous les éléments des systèmes Aven Air Auto et Seren Air Auto sont munis avant départ chantier d une plaque signalétique constructeur. Système Seren Air Auto L installateur doit apposer une étiquette signalétique indélébile (Annexe C.9, Figure 24 du Dossier Technique établi par le demandeur) fournie par la société MVN dans les halls d entrée des immeubles et une étiquette «Défaut de ventilation» à proximité du dispositif d avertissement. Système Aven Air Auto L installateur doit apposer une étiquette «Défaut ventilation» à proximité du voyant d avertissement Vérifications avant mise en service Système Seren Air Auto L installateur doit vérifier l ensemble du fonctionnement du dispositif à sécurité positive c est-à-dire : le serrage de l ensemble des connecteurs, la bonne fermeture des volets à ouverture automatique, le réglage de l intensité du disjoncteur moteur, lle préréglage à 50% de tous les registres REG sur les sorties des caissons collecteurs CCG, le réglage de la vitesse minimale pour le déclenchement de l ouverture, cette vitesse devant être la plus proche possible du point de fonctionnement du système (et au moins égale à 2 m/s). Par son système de surveillance de défaut à sécurité positive, toute erreur de raccordement électrique ou manque de pression dans le caisson collecteur déclenchera l ouverture des volets VS08. Système Aven Air Auto L installateur doit vérifier : l ensemble du fonctionnement du pressostat, contrôler sa plage de fonctionnement, le serrage de l ensemble des bornes, le préréglage à 50% de tous les registres REV sur les sorties des caissons collecteurs CCV Dossier installateur Afin de faciliter les opérations d entretien et de maintenance, les entreprises chargées de la réalisation de l installation, doivent fournir au gestionnaire de l immeuble un dossier conformément aux dispositions prévues par le Dossier Technique établi par le demandeur Réception La réception doit être réalisée conformément aux préconisations mentionnées dans le Dossier Technique établi par le demandeur. En particulier, l intervention, prévue au chapitre 9.4 du Dossier Technique établi par le demandeur, doit être systématiquement réalisée par la société MVN sur les installations Seren Air Auto Entretien et maintenance L entretien doit être réalisé conformément aux préconisations mentionnées dans le Dossier Technique établi par le demandeur. Dans le cas du système Seren Air Auto, ces opérations doivent concerner, en particulier, l entretien et la vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité (contrôleur SDP, volet à ouverture automatique VS08, ) Assistance technique La société MVN est tenue d apporter son assistance technique à toute entreprise, installant ou réalisant la maintenance du procédé, qui en fera la demande. Conclusions Appréciation globale L utilisation des systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto, dans le domaine d emploi accepté et complété par le Cahier des Prescriptions Techniques de l Avis, est appréciée favorablement. Validité 5 ans, à savoir jusqu au 31 juillet Pour le Groupe Spécialisé n 14 Les Présidents Ludovic DUMARQUEZ Pierre CAROFF 4 14/
5 3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé Performances des entrées d'air Le Groupe Spécialisé attire l'attention sur le fait que les performances aérauliques et acoustiques des entrées d'air n'ont été évaluées que pour les composants et accessoires décrits dans le Dossier Technique établi par le demandeur. Exigences relatives à l'aération des logements Dans le cas où il est réalisé une pièce unique pour les WC et SdB, afin de respecter la réglementation relative à l accessibilité handicapés, l ensemble du réseau (conduits et caisson de motorisation) doit par défaut être prévu et dimensionné en considérant les pièces séparées. Le dimensionnement peut ne prévoir qu une seule bouche d extraction indiquée dans le Dossier Technique à la seule condition que la typologie du logement rende le cloisonnement dans cette pièce unique WC- SdB impossible (exemple : impossibilité de donner à chaque pièce constituée son propre accès depuis une partie commune du logement). Etanchéité des réseaux Comme pour toute installation de ventilation, le Groupe Spécialisé rappelle la nécessité de s assurer de l étanchéité des réseaux. Acoustique Le Groupe Spécialisé attire l attention sur le fait que dans le cas de création de conduits collectifs verticaux, les performances d isolement acoustique entre logements seront nettement inférieures à celles d une installation traditionnelle. Système Seren Air Auto Le système Seren Air Auto est un système de ventilation mécanique basse pression équipé d un dispositif d asservissement à sécurité positive avec les volets et extracteurs statiques mis en place sur les conduits de fumée, ce qui permet de restaurer un fonctionnement en tirage naturel conforme à l'arrêté du 22 octobre 1969 en cas de panne du système, en particulier en cas d arrêt du caisson d extraction. Le système Seren Air Auto ne doit pas être confondu avec les systèmes d'extraction mécanique de fumée et de ventilation mécanique basse pression à fonctionnement continu équipés d'un dispositif collectif d'asservissement qui peuvent être mis en place, sous certaines conditions, sur des conduits de fumée ne fonctionnant plus en tirage naturel. La classification des appareils à gaz est définie dans le FD CEN/TR 1749 : un appareil de type B11 est un appareil à gaz comprenant un coupe tirage et fonctionnant en tirage naturel. Il est destiné à être raccordé à un conduit d évacuation des produits de combustion, un appareil de type B11AS est un appareil de type B11 muni d un dispositif de sécurité d'atmosphère, un appareil de type B11BS est un appareil de type B11 muni d un dispositif de contrôle de vacuité. Appareils à gaz de type B11 Le Groupe Spécialisé attire l attention sur le fait que les appareils à gaz de type B11 sont soumis, pour leur commercialisation, à la directive «ECODESIGN» (lot 1). Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n 14 Cédric NORMAND 14/
6 Dossier Technique établi par le demandeur A Description 1. Principe 1.1 Principes généraux Les systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto sont des systèmes de ventilation mécanique basse pression (ventilation générale et permanente par balayage (entrées d air dans les pièces principales, sorties d air dans les pièces de service)). Le système Seren Air Auto est conçu pour être mis en place dans des logements comportant des appareils à gaz raccordés. Le système Aven Air Auto est conçu pour être mis en place dans des logements ne comportant pas d'appareil à gaz raccordé. Ces systèmes permettent de réutiliser des conduits de fumée et/ou de ventilation, individuels ou collectifs, tels que définis au paragraphe 2.1 du présent Dossier Technique. En complément, des conduits collectifs verticaux (conduits circulaires métalliques) peuvent être créés, pour les colonnes ventilation uniquement, afin des desservir des pièces techniques (hormis des cuisines) dépourvues de conduits. Les systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto consistent donc à mettre en place un dispositif de ventilation mécanique sur les souches existantes des conduits précités. Ces souches sont raccordées à un caisson d extraction par un réseau aéraulique horizontal. Les systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto sont donc composés : d'entrées d'air autoréglables, de bouches d'extraction simple débit, double débit ou double débit temporisées, éventuellement, dans le logement, de trainasses horizontales Th Air, éventuellement de conduits collectifs verticaux neufs (conduits circulaires en acier galvanisé avec piquage à 90 ), d'un réseau aéraulique horizontal intégrant des caissons collecteurs ventilation CCV, d'un caisson d'extraction muni d'un pressostat, d une sortie de toiture dans le cas d un réseau horizontal installé en toiture combles accessibles, d'un dispositif d'avertissement en cas d arrêt du caisson d extraction. Les configurations des systèmes, en fonction de leur type et du nombre de pièces principales et techniques de l habitation, sont définies dans les tableaux de l Annexe B. 1.2 Particularités du système Seren'Air Auto Le système Seren Air Auto, conçu pour les logements comportant des appareils à gaz raccordés (voir plan de principe en Annexe A, figures 1a et 1b), garantit, en cas de dysfonctionnement du système (en particulier du caisson d'extraction), le fonctionnement en tirage naturel, assurant une évacuation correcte de l air vicié et des produits de combustion des appareils à gaz raccordés. Le système Seren Air Auto permet d obtenir à la sortie de chaque appareil à gaz raccordé en fonctionnement une dépression comprise entre 3 Pa et 10 Pa. En complément des composants listés au paragraphe 1.1 du présent Dossier Technique, le système Seren Air Auto comporte sur les souches de conduits de fumée : des caissons collecteurs gaz CCG en aluminium, un extracteur statique et un volet de sécurité VS08, un coffret de sécurité CDS 12, un contrôleur SDP, un registre d'équilibrage REG sur la branche du réseau desservant les appareils à gaz raccordés. Le coffret de sécurité CDS 12 reçoit un signal du contrôleur SDP permettant, lors de défaillance du système, d actionner en sécurité positive le volet à ouverture automatique VS08 et d'assurer le renvoi de défaut. Ceci permet donc, notamment en cas de dysfonctionnement du caisson d'extraction, d'assurer l évacuation par tirage naturel des produits de combustion des appareils à gaz raccordés : conformément à l article 18 II alinéa 4 a) de l arrêté du 2 août 1977 modifié (plan de principe en Annexe A, figure 1c), compte tenu de l extracteur statique ES de classe B selon l annexe J du NF DTU 24.1 «Travaux de bâtiment Travaux de fumisterie Systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils». Les conduits de fumée sur lesquels le système Seren Air Auto peut être installé doivent être conformes aux dispositions définies aux chapitres 2.5 et 6 du présent Dossier Technique. Les configurations du système Seren Air Auto en fonction du nombre de pièces principales sont définies dans les tableaux de l Annexe B Particularités du système Aven'Air Auto Le système Aven Air Auto est utilisé en l absence d appareil à gaz raccordé (voir schémas de principe en Annexe A.2, figures 2a et 2b). Le coffret de sécurité CDS 12, le contrôleur SDP, le caisson collecteur de raccordement en aluminium, l extracteur statique et le volet à ouverture automatique VS08 ne sont pas utilisés. Les différentes versions du système Aven Air Auto en fonction des produits utilisés sont définies dans les tableaux de l Annexe B Domaine d emploi 2.1 Types de locaux et types de travaux Le présent Avis Technique est applicable aux travaux : ne relevant pas de l arrêté du 24 mars 1982 modifié relatif à l aération des logements, exécutés dans des bâtiments d habitation collective (hormis les IGH (Immeuble de Grande Hauteur)) équipés de conduits de fumée et/ou de ventilation naturelle, individuels ou collectifs : - de type «shunts» avec raccordement individuel de hauteur d étage dans le cas des systèmes Aven Air Auto et Seren Air Auto, - de type «Alsace» : dans le cas du système Aven'Air Auto, uniquement pour les colonnes ventilation dans le cas du système Seren Air Auto, NOTE : Le présent Avis Technique n est pas applicable dans le cas d appareils à gaz desservis par des conduits de type «Alsace». En revanche, le présent Avis Technique est applicable (via le système Seren Air Auto) dans le cas où les appareils à gaz sont desservis par des conduits collectifs de type «shunts» (ou des conduits individuels) et où les autres conduits sont des conduits collectifs de type «Alsace». En complément, des conduits collectifs verticaux (conduits circulaires métalliques) peuvent être créés, pour les colonnes ventilation uniquement, afin de desservir des pièces techniques (hormis des cuisines) dépourvues de conduits. 2.2 Modes de chauffage et de production d eau chaude sanitaire Le présent Avis Technique est applicable aux travaux exécutés dans les logements d habitation définis ci-dessus chauffés et/ou équipés d appareils de production d eau chaude sanitaire fonctionnant : à l électricité, au gaz, au fioul ou au combustible solide à circuit de combustion étanche situés dans ou hors du volume habitable ou à circuit de combustion non étanche situés hors du volume habitable. Le présent Avis Technique est également applicable dans le cas d un chauffage divisé par appareils indépendants à combustible solide dont l amenée d air comburant est réalisée par raccord direct sur l extérieur. Dans le cas du système Seren Air Auto, les spécificités quant aux appareils à gaz compatibles sont détaillées au paragraphe 2.5 du présent Dossier Technique. 2.3 Compatibilités avec les systèmes de chauffage et de rafraîchissement à recirculation d air 2.31 Cas des systèmes pièce par pièce Les systèmes de chauffage et de rafraîchissement à recirculation d air fonctionnant pièce par pièce (exemples : mono-split, multi-split) ; c est-à-dire que le même air est prélevé, traité et réinjecté dans une même pièce, sont compatibles en chauffage et en rafraîchissement avec les procédés Seren Air Auto et Aven Air Auto. 6 14/
7 2.32 Cas des systèmes gainables Le présent Avis Technique n est pas compatible avec un système de chauffage ou de rafraîchissement à recirculation d air entre pièces (dit gainable), sauf si des dispositions spécifiques sont explicitement indiquées dans un Avis Technique relatif à ce système de chauffage ou de rafraîchissement. 2.4 Spécificités du système Aven'Air Auto Le système Aven Air Auto peut être mis en place sur des conduits de ventilation existants, individuels ou collectifs (de type «Alsace» ou de type «shunts») tels que spécifiés au paragraphe 2.1 du présent Dossier Technique. 2.5 Spécificités du système Seren'Air Auto Tel que spécifié et détaillé au paragraphe 2.1 du présent Dossier Technique, le système Seren Air Auto peut être mis en place sur des conduits de fumée ou de ventilation existants, individuels ou collectifs : de type «shunts», de type «Alsace» uniquement pour les colonnes «ventilation». Les appareils à gaz desservis doivent être de type B11AS ou B11BS : de classe de rendement n I ou II (appareils à gaz de classe de rendement N III interdits), de classe de rendement standard (chaudières à gaz de classe de rendement basse température et condensation interdits) - classes de rendement selon l'arrêté du 9 mai 1994 transposant en droit français la Directive Rendement n Les puissances maximales raccordables sont données dans le NF DTU 61.1 P7, complétées par les restrictions du Tableau 1 de l'annexe B.1. Les conduits de fumée sur lesquels le système Seren Air Auto peut être installé doivent fonctionner sans condensation et doivent impérativement être conformes aux règles s appliquant aux conduits de fumée fonctionnant en tirage naturel (mise en œuvre, dimensionnement, etc) décrites dans : l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements, l'arrêté du 2 août 1977 modifié «Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances», le NF DTU 61.1 «Travaux de bâtiment Installations de gaz dans les locaux d'habitation». Les conduits de fumée de type shunt se rencontrent dans les immeubles collectifs construits à partir de Ces conduits comportent un conduit collecteur et des départs individuels de hauteur d étage. L arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements et le NF DTU 61.1 définissent trois types de conduits collectifs de type shunt : le conduit collectif polycombustible : maximum 5 appareils raccordés au collecteur de section 400 cm 2 (les conduits polycombustibles se distinguent par une hauteur de tirage du dernier appareil raccordé de 6,25 m), le conduit collectif spécifique gaz : maximum 5 appareils raccordés au collecteur de section 400 cm 2 (les conduits spécifiques gaz se distinguent par une hauteur de tirage du dernier appareil raccordé de 4,25 m), le conduit collectif mixte gaz-ventilation : aucune restriction quant au nombre d appareils raccordés, dans la pratique maximum 8 appareils raccordés au collecteur de section conforme au NF DTU 61.1 P7. Dans tous les cas, le conduit individuel de hauteur d'étage doit avoir une section supérieure ou égale à 250 cm², selon le NF DTU 61.1 P7. Le regroupement de plusieurs conduits collecteurs (fumée ou ventilation) sous le même extracteur statique n est pas permis. Le regroupement de plusieurs conduits collectifs à départ individuel (shunt) sous un même composant terminal est strictement interdit selon le NF DTU 24.1 P2, Le regroupement d un conduit collectif à départ individuel avec un ou des conduits individuels est possible sous réserve du respect des dispositions du NF DTU 24.1 P2, Les conduits ainsi regroupés sous un même couronnement doivent être destinés au même usage. Les regroupements de conduits individuels sous le même extracteur statique sont autorisés selon les dispositions du NF DTU Composants 3.1 Entrées d air Si les entrées d'air doivent être remplacées (voir paragraphe 7.2), ces entrées d air doivent être des entrées d air autoréglables certifiées NF-205 «Ventilation Mécanique Contrôlée». 3.2 Bouches d extraction BED Leur plage de fonctionnement est de 10 Pa à 40 Pa Bouches d extraction simple débit Il s agit de bouches d extraction de débit nominal 15, 30, 45 et 75 m 3 /h (spécifiquement conçues pour être utilisées en ventilation mécanique basse pression) de dénominations commerciales respectives BED 15, BED 30, BED 45 et BED 75. Elles se composent (voir Annexe C.1, Figure 1) : d une platine de rénovation (1) qui se fixe directement sur la paroi à l entrée du conduit vertical, d un corps de bouche (2) en polystyrène blanc, d un module de régulation (3) autoréglable, d une grille (4) amovible Bouches d extraction double débit BED 5/30 et BED TEMPO VISION 5/30 Les bouches d extraction BED 5/30 et BED TEMPO VISION 5/30 sont des bouches d extraction double débit qui assurent un débit nominal réduit de 5 m³/h et un débit nominal de 30 m³/h temporisé 30 minutes. La bouche d extraction BED 5/30 dont le débit nominal est enclenché manuellement par action sur le cordon de manœuvre est composée (voir Annexe C.1, Figure 2a) : d une grille amovible (1), d un corps de bouche en polystyrène blanc (2), d une platine support (4) intégrant le module de régulation, le cordon de manœuvre (3) et la minuterie mécanique. La bouche d extraction BED TEMPO VISION 5/30 dont le débit nominal est enclenché automatiquement par détection de présence est composée (voir Annexe C.1, Figure 2b) : d une grille amovible (1), d un corps de bouche en polystyrène blanc (2) intégrant la minuterie électronique, d un module de régulation (3), d un détecteur de présence (4), d une alimentation électrique (5) Bouche d extraction double débit BED 45/60 La bouche d extraction BED 45/60 est composée à l identique des bouches simple débit définies au paragraphe 3.21 ci-dessus avec ajout d un système de tirette par cordelette permettant d actionner l ouverture d un volet de débit complémentaire (voir Annexe C.1, Figure 3). 3.3 Caissons collecteurs 3.31 Caisson collecteur pour conduit de fumée Le caisson collecteur du conduit de fumée de type CCG (Annexe C.6) est une pièce d adaptation, spécifique au système Seren Air Auto, en aluminium, rectangulaire ou carrée à sa base, permettant de s adapter à la section du conduit de fumée de type shunt ou aux conduits individuels. Il coiffe à la fois le conduit collecteur et le (ou les) conduit(s) individuel(s) desservant le (ou les) dernier(s) niveau(x) ou bien plusieurs conduits individuels (cas en conduits individuels seuls). Ce caisson collecteur CCG peut être muni ou non d'un traitement époxy extérieur. Il existe deux types de caissons collecteurs avec capot de fermeture démontable pour la maintenance et l'entretien : des caissons collecteurs installés en tête de souche du conduit existant qui coiffent le conduit collecteur et/ou le (ou les) conduit(s) individuel(s), des plénums installés sur une face de la souche du conduit existant. Un emplacement spécifique est destiné à recevoir le volet à ouverture automatique VS08 décrit au paragraphe 3.4 du présent Dossier Technique. Un guide de maintien en partie supérieure du caisson collecteur permet la mise en place de l extracteur statique décrit au paragraphe 3.5 du présent Dossier Technique. Dans le cas de plusieurs collecteurs les uns à côté des autres, l installation dot être faite selon le schéma de principe indiqué en Annexe C.6, Figure /
8 3.32 Caisson collecteur pour conduit de ventilation Conduits existants Le caisson collecteur ventilation de type CCV (Annexe C.7) est une pièce d adaptation en tôle d acier galvanisée rectangulaire ou carrée à sa base permettant de s adapter à la section du conduit de ventilation existant (collectif ou individuel). Ce caisson collecteur CCV peut être réalisé soit en acier galvanisé soit en acier avec revêtement extérieur époxy. Il existe deux types de caissons collecteurs avec capot de fermeture démontable pour la maintenance et l'entretien, pouvant éventuellement traiter plusieurs collecteurs les uns à côtés des autres : des caissons collecteurs installés en tête de souche du conduit existant qui coiffent le conduit collecteur et/ou le (ou les) conduit(s) individuel(s) [voir Annexe C.71, Figure 11], des plénums installés sur une face de la souche du conduit existant [voir Annexe C.72, Figure 12]. Conduits neufs Dans le cas particulier de la création d un conduit collectif vertical (pour une colonne «ventilation» de pièces techniques autres que des cuisines), le raccordement du conduit collectif vertical créé au réseau aéraulique horizontal sera réalisé à l aide d une té-souche. 3.4 Volet à ouverture automatique VS08 (Seren Air Auto) Le volet à ouverture automatique VS08 (une unique référence dont la section libre est de 800 cm² ; voir Annexe C.3, Figure 6) est positionné dans le caisson collecteur gaz en partie haute et maintenu en temps normal fermé par le servomoteur. Il est libéré en l absence de tension sous l action du ressort de rappel du servomoteur (fonctionnement en sécurité positive). La faible perte de charge et la section libre du volet à ouverture automatique évitent ainsi l éventuel refoulement de gaz de combustion dans les appartements. Note : les conduits collecteurs à tirage naturel ayant une section minimum de 400 cm² selon l article 9 de l arrêté du 22 octobre 1969 ainsi que les NF DTU 24.1 et NF DTU 61.1 P7, la section libre du volet (800 cm²) a été surdimensionnée de façon à ne pas générer des pertes de charge pouvant perturber le tirage naturel. Compte tenu de la configuration des caissons collecteurs, ce surdimensionnement du volet n est pas une contrainte. Pour une même souche de conduit existant, le nombre de volets à ouverture automatique VS08 à installer (ainsi que le nombre de caissons collecteurs gaz CCG) est à adapter au cas par cas (notamment dans le cas des conduits individuels). 3.5 Extracteur statique (Seren Air Auto) L extracteur statique, systématiquement fourni par MVN, positionné au-dessus du caisson collecteur du conduit de fumée, permet de coiffer le débouché du conduit de fumée collectif ou des conduits de fumée individuels et d assurer l évacuation des produits de combustion des appareils à gaz en cas d arrêt du caisson d extraction. L extracteur statique répond à la classe B selon l annexe J du NF DTU Contrôleur SDP (Seren Air Auto) Le contrôleur de type SDP (Annexe C.4, Figure 7) est un dispositif à palette, équipé d un disque en aluminium (avec mise en sécurité sous son propre poids) pour permettre de contrôler la dépression en sortie de chaque caisson collecteur gaz. Il se déclenche lorsque la vitesse d écoulement est insuffisante (inférieure à 2 m.s -1 ). Son pouvoir de coupure est adapté aux caractéristiques du circuit à sécurité positive. Son emplacement (raccordé au caisson collecteur CCG) permet de bénéficier de la pression différentielle maximale et d être à l abri de risques divers. Le contrôleur SDP est muni d une bulle de niveau intégrée au produit et doit être mis en œuvre selon les dispositions spécifiques définies au paragraphe du présent Dossier Technique. Le contrôleur SDP est réglé et plombé en usine par la société MVN selon procédure sous assurance qualité. 3.7 Coffret CDS 12 (Seren Air Auto) Le coffret CDS 12 (voir Annexe C.5, Figure 8) est un dispositif de commande d ouverture, à sécurité positive, permettant la surveillance du fonctionnement de l extraction mécanique basse pression et de l évacuation des produits de combustion des appareils à gaz. Le dispositif d asservissement CDS 12 par son concept de raccordement ne permet aucune erreur de branchement pour tout installateur. La technologie utilisée dans le coffret est classiquement utilisée pour commander des organes de sécurité (porte, volet de désenfumage, clapet coupe-feu, etc.). Le coffret CDS 12 est contrôlé sur un banc d essai avant l expédition par la société MVN suivant le mode opératoire indiqué dans la procédure qualité. En complément, le coffret CDS 12 peut, en option, permettre le renvoi d une synthèse des défauts des organes de sécurité sur GTC ou GSM. Il prend, dans ce cas, la dénomination commerciale «CDS 12-n». 3.8 Dispositif d'avertissement Le dispositif d avertissement est réalisé par un voyant d avertissement et/ou un buzzer dans les halls d entrée des immeubles. 3.9 Registres d équilibrage Les registres d équilibrage sont systématiquement fournis par la société MVN. Leurs positions doivent être ajustées manuellement lors de la mise en service de l installation afin de permettre : d'assurer une dépression au niveau des bouches d'extraction comprise entre 10 et 40 Pa, d assurer la dépression nécessaire au fonctionnement des appareils à gaz raccordés, à savoir entre 3 et 10 Pa. La position du registre d'équilibrage doit être protégée selon les dispositions prévues au paragraphe 9.2 du présent Dossier Technique 3.91 Registre d'équilibrage côté gaz «REG» Pour les colonnes gaz (dans le cas du système «Seren Air Auto»), il s agit du registre d équilibrage «REG», de classe 4 selon la norme NF EN 1751 «Ventilation des bâtiments Bouches d'air Essais aérodynamiques des registres et clapets» (voir Annexe C.2, Figure 4) Registre d'équilibrage côté ventilation «REV» Pour les colonnes ventilation, il s agit du registre à lame pleine «REV» (voir Annexe C.2, Figure 5) Caissons d extraction Les caissons d extraction, constitués en tôle d acier galvanisé, sont des ventilateurs double ouïe permettant de maintenir une dépression dans les conduits de 10 à 40 Pa et, au niveau du caisson, une dépression de 40 à 100 Pa selon le type de caisson d extraction. Ils permettent ainsi l évacuation des produits de combustion et de l air vicié issu de la ventilation des logements. Ils appartiennent aux gammes suivantes : ExtB (ExtB 12, ExtB 20, ExtB 30) : caissons non régulés à trois vitesses, ExtH ECO (ExtH ECO 10, ExtH ECO 22, ExtH ECO 35 et ExtH ECO 45) : caissons régulés (asservis à pression constante), MCC ECO (MCC ECO 07, MCC ECO 18 et MCC ECO 27) : caissons régulés (asservis à pression constante). Les caractéristiques techniques de chacune de ces gammes sont détaillées en Annexe C.8 du présent Dossier Technique. Ces caissons d extraction pour habitat collectif sont classés de catégorie 4 (résistance au feu des éléments de construction) pour un diamètre maximal des bouches d extraction de 160 mm Sortie de toiture Ce dispositif (à ne pas confondre avec l'extracteur statique défini au paragraphe 3.5 du présent Dossier Technique) doit être conforme aux exigences indiquées dans le NF DTU La sortie de toiture doit faciliter le rejet de l air vicié (faible perte de charge pour le débit total extrait) tout en protégeant l intrusion de tous corps (pluie, neige, volatiles, ) dans le conduit de rejet. Dans le cas où le caisson d extraction est installé dans un volume fermé (ex : combles, local technique ), les sorties de toiture recommandées sont de marque MVN de type RVT du diamètre 160 à 630 mm (voir Annexe C.9, Figure 23) Réseau aéraulique Généralités Pour la partie évacuation des produits de combustion du système Seren Air Auto, le réseau aéraulique doit être réalisé en conduit rigide agrafé spirale en aluminium de qualité AW1050A selon la norme EN 573 (conduit véhiculant des produits de combustion d appareil à gaz) permettant de raccorder l ensemble des caissons collecteurs vers le groupe d extraction. Pour la partie dédiée uniquement à la ventilation dans le système Seren Air Auto, le réseau aéraulique après le caisson collecteur peut être réalisé en conduit rigide agrafé spiralé en aluminium ou en acier galvanisé. Pour le système Aven Air Auto, le réseau aéraulique est réalisé en conduit rigide agrafé spiralé en acier galvanisé ou en aluminium Trainasses horizontales Th Air Dans le cas d architectures particulières comportant des pièces de service non équipées de conduit d extraction, des trainasses horizontales type Th Air peuvent être posées à l intérieur du logement. Ceci permet de raccorder ainsi des bouches type BED au reste du réseau à l intérieur du logement. Le système Th Air (cf. Annexe C.10, Figure 25) est en PVC rigide d aspect lisse, classé M1 et démontable pour l entretien. 8 14/
9 3.123 Conduits collectifs verticaux neufs Dans le cas de configurations particulières, des conduits collectifs verticaux peuvent être mis en œuvre pour desservir des colonnes «ventilation» (uniquement) de pièces techniques, hormis des cuisines, dépourvues de conduits. Ces nouveaux conduits doivent respecter les exigences de l arrêté du 31 janvier 1986 modifié vis-à-vis de la sécurité incendie dans les bâtiments d habitation collective. Les composants utilisés doivent être classés A1, A2-s1, d0 ou à défaut M0 (voir Annexe 4 de l arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d aménagement) conformément à l arrêté du 31 janvier 1986, titre IV. Ce classement est satisfait pour les aciers galvanisés ou inoxydables et alliages d aluminium. Les conduits et accessoires rigides doivent être conformes aux normes en vigueur. En particulier, pour les conduits spiralés agrafés en tôle, ils doivent être conformes la norme NF EN 1506 «Ventilation des bâtiments Conduits en tôle et accessoires à section circulaire Dimensions» et à la norme NF EN «Ventilation des bâtiments Réseau de conduits Résistance et étanchéité des conduits circulaires en tôle». Les manchettes de raccordement flexibles doivent être conformes à la norme NF EN «Ventilation des bâtiments Réseau de conduits Dimensions et prescriptions mécaniques pour les conduits flexibles». Les composants permettant l entretien du réseau doivent être conformes à la norme NF EN «Ventilation des bâtiments Réseau de conduits Exigences relatives aux composants destinés à faciliter l'entretien des réseaux de conduits». 4. Fabrication et marquage 4.1 Matériaux utilisés pour les systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto 4.11 Composants pour Seren Air Auto Les caissons collecteurs et conduits dans lesquels transitent des produits de combustion sont en aluminium de qualité AW1050A selon la norme EN 573. Les caissons collecteurs et conduits dédiés à l évacuation de l air vicié issu de la ventilation sont en tôle acier galvanisé ou en aluminium. Volet à ouverture automatique VS08 : le corps est en aluminium de qualité AW1050A et la lame en acier inoxydable. L extracteur statique est en béton avec cage en inox grillagée. Le caisson d extraction est en tôle acier galvanisé. Toute la visserie est en acier inoxydable. Le mastic à utiliser doit être un mastic polymère fourni par la société MVN. Accessoire de réseau Th Air : en PVC classé M Composants pour Aven Air Auto Les caissons collecteurs ventilation sont en tôle d acier galvanisé ou en aluminium. Le caisson d extraction est en tôle acier galvanisé. Toute la visserie est en acier électro zingué et le mastic à utiliser doit être un mastic polymère fourni par la société MVN. Accessoire de réseau Th Air : en PVC classé M Fabrication La fabrication des éléments des systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto est sous-traitée. La fabrication est réalisée par des partenaires industriels, et la société MVN assure l assemblage et leurs contrôles dans ses propres ateliers. 4.3 Marquage Tous les éléments des systèmes Aven Air Auto et Seren Air Auto sont munis avant départ chantier d une plaque signalétique constructeur. Lorsque des entrées d air sont installées (voir paragraphe 7.2 du présent Dossier Technique), celles-ci sont identifiables par un marquage conforme aux exigences de la marque dont elles relèvent. 5. Contrôles qualité La société MVN est certifiée QUALIPEM (système de management de la qualité désignant un dispositif méthodologique adapté permettant de structurer la démarche qualité de la société dans le cadre de la norme ISO 9001 version 2000). Les vérifications sont faites conformément aux procédures établies dans le cadre de cette certification. Pour le système Seren Air Auto, le coffret CDS 12 assurant le dispositif d ouverture à sécurité positive et le contrôleur SDP font l objet de procédures sous contrôles qualité. Un qualiticien a été nommé et contrôle (par audit, réunion qualité, revue de direction, ) le respect de la démarche qualité en adéquation avec la politique de la société MVN et le référentiel de la norme ISO 9001 version La société MVN est certifiée ISO 9001 et ISO Diagnostics préalables 6.1 Diagnostic spécifique aux conduits de fumées Les conduits de fumée doivent faire l objet d un diagnostic tel que prévu dans le NF DTU Ainsi : le diagnostic des conduits de fumée existants permet d évaluer l état de ceux-ci avant utilisation ou réutilisation ; il est réalisé avant raccordement du ou des appareils au conduit de fumée ; il se décompose en quatre parties : identification, vacuité, étanchéité et réhabilitation. Si le diagnostic conclut que le conduit existant ne satisfait pas à l usage prévu, celui-ci doit être chemisé. Dans ce cas : le chemisage doit être réalisé selon le NF DTU 24.1, la puissance maximale des appareils raccordables doit être recalculée en fonction de la dimension du conduit après chemisage : les règles de dimensionnement qui figurent dans le NF DTU 61.1 P7 doivent être respectées. 6.2 Diagnostic préalable colonne témoin Pour la conception de ces systèmes, une ou des colonnes témoins représentatives de l ensemble du site à équiper sont définies, en accord avec le maître d ouvrage, par la société MVN ou une entreprise qualifiée par MVN pour ce domaine de compétence, selon les typologies de bâtiments et les installations rencontrées. Le nombre de colonnes témoins à diagnostiquer sera déterminé en fonction des différentes configurations de bâtiment modifiant de manière importante les caractéristiques des caissons collecteurs ou des réseaux aérauliques en terrasses ou en combles. Sur cette ou ces colonnes témoins, la société MVN procède aux opérations décrites ci-après, en présence du technicien représentant l entreprise, désignée par le maître d ouvrage, chargée d effectuer les relevés prévus au diagnostic préalable au chantier. Repérage des conduits de fumée individuels ou collectifs de type shunt et des conduits de ventilation (nombre de niveaux desservis, nombre de collecteurs par colonne, nombre de conduits individuels). Pour les produits issus de la combustion (Seren Air Auto) : - vérification de l état des conduits de fumée (vacuité, ramonage), et l état des conduits de raccordement (conformité du piquage), - vérification des dimensions des conduits de fumée (section du collecteur, hauteur et section des départs individuels) vis-à-vis des prescriptions de l arrêté du 22 octobre 1969, des NF DTU 24.1 et NF DTU 61.1 et en cas de chemisage le respect du chapitre B6 du NF DTU 61.1 P7, - vérification de la présence et de l état des trappes de ramonage en pied des conduits de fumée, - vérification de l absence d éléments motorisés (hotte motorisée, sèche-linge ) raccordés sur les conduits de fumée ou sur l extérieur. Cette exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation. - vérification des caractéristiques (marques, exclusivement de types B11AS ou B11BS, puissances utiles maximales, diamètre de buse) des appareils à gaz raccordés. Pour la partie ventilation seule (Seren Air Auto et Aven Air Auto) : - évaluation du système de ventilation existant (entrées d air, passage de transit et ventilation basse), - vérification de l état des conduits de ventilation (vacuité, ramonage), - vérification de l état des trappes de ramonage (quand elles existent) en pied ou en tête des conduits de ventilation, - vérification de l absence d éléments motorisés (hotte motorisée, sèche-linge ) raccordés sur les conduits de ventilation ou sur l extérieur. Cette exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation. 14/
10 S il est repéré des défauts de vacuité sur les conduits de fumée et de ventilation lors du diagnostic préalable, une remise en état devra être faite et contrôlée sous la responsabilité de l installateur avant mise en place des systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto et après validation de la faisabilité par la société MVN. Un rapport de mise en œuvre sera remis à la société MVN et au maître d ouvrage. Si les défauts repérés ne peuvent être réparés, le système ne doit pas être mis en place. En présence d éléments motorisés (hotte motorisée, sèche-linge ) raccordés sur un conduit de fumée, sur un conduit de ventilation ou sur l extérieur, ces éléments devront être retirés pour permettre la mise en place du système (Seren Air Auto et Aven Air Auto). Cette exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation. 6.3 Diagnostic préalable au chantier Avant la mise en place des systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto, le technicien représentant l entreprise désignée au paragraphe 6.2 doit procéder au diagnostic de l installation existante. Contrairement au diagnostic préalable colonne témoin prévu au paragraphe 6.2 cidessus, le présent diagnostic doit être réalisé sur l ensemble des colonnes. Ce diagnostic préalable comporte les opérations suivantes : Repérage des conduits de fumée de type shunt ou individuels et des éventuels conduits de ventilation (nombre de niveaux desservis, nombre de collecteurs par colonne, nombre de conduits individuels). Pour les produits issus de la combustion (Seren Air Auto) : - vérification de l état des conduits de fumée (vacuité, ramonage), et l état des conduits de raccordement (conformité du piquage), - vérification des dimensions des conduits de fumée (section du collecteur, hauteur et section des départs individuels) vis-à-vis des prescriptions de l arrêté du 22 octobre 1969, des NF DTU 24.1 et NF DTU 61.1 et en cas de chemisage le respect du chapitre B6 du NF DTU 61.1 P7, - vérification de la présence et de l état des trappes de ramonage en pied des conduits de fumée, - vérification de l absence d éléments motorisés (hotte motorisée, sèche-linge ) raccordés sur les conduits de fumée ou sur l extérieur. Cette exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation. - vérification des caractéristiques (marques, exclusivement de types B11AS ou B11BS, puissances utiles maximales, diamètre de buse) des appareils à gaz raccordés. Pour la partie ventilation seule (Seren Air Auto et Aven Air Auto) : - évaluation du système de ventilation existant (entrées d air, passages de transit, ventilations basses), - vérification de l état des conduits de ventilation (vacuité, ramonage), - vérification de l état des trappes de ramonage (quand elles existent) en pied ou en tête des conduits de ventilation, - vérification de l absence d éléments motorisés (hotte motorisée, sèche-linge ) raccordés sur les conduits de ventilation ou sur l extérieur. Cette exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation. S il est repéré des défauts de vacuité sur les conduits de fumée et de ventilation lors du diagnostic préalable, une remise en état devra être faite et contrôlée sous la responsabilité de l installateur avant mise en place des systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto et après validation de la faisabilité par la société MVN. Un rapport de mise en œuvre sera remis à la société MVN et au maître d ouvrage. Si les défauts repérés ne peuvent être réparés, le système ne doit pas être mis en place. En présence d éléments motorisés (hotte motorisée, sèche-linge ) raccordés sur un conduit de fumée, sur un conduit de ventilation ou sur l extérieur, ces éléments devront être retirés pour permettre la mise en place du système (Seren Air Auto et Aven Air Auto). Cette exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation. 7. Conception et dimensionnement 7.1 Généralités Les configurations des systèmes (répartition des composants) sont définies dans les tableaux de l'annexe B. Les entrées d air basses et les sorties d air hautes éventuellement situées en traversée de paroi extérieure doivent être obturées. Les entrées d air basses éventuellement situées sur les conduits collectifs ou individuels doivent être obturées. Les sorties d air en partie haute sur un conduit collectif ou individuel de ventilation (WC et salle de bain) seront équipées d une bouche d extraction conformément aux configurations des systèmes définies dans les tableaux de l'annexe B. L évacuation de l air vicié du logement s effectue obligatoirement par un conduit vertical dans les pièces techniques. Les systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto doivent être mis en œuvre uniquement sur tous les conduits de fumée et (ou) de ventilation desservant tous les logements d une même pile. Le dimensionnement des systèmes est réalisé par la société MVN ou bien par une personne ayant reçu une qualification par la société MVN pour ce domaine d intervention. Les notes de calcul restent la propriété de la société MVN. Les plans de principe de l installation sont établis et transmis par la société MVN ou par des personnes formées et qualifiées par la société MVN pour ce niveau d intervention. En cas d absence de conduit dans la pièce technique à desservir ou bien de contrainte architecturale, il est possible d utiliser le système de raccordement type Th Air en réalisant un réseau de trainasses horizontales entre la bouche d extraction dans la pièce technique et le piquage au réseau aéraulique (voir paragraphe 8.3) ou de créer un conduit collectif circulaire métallique (voir paragraphe 8.43). 7.2 Dimensionnement des entrées d'air En présence d entrées d air existantes, le respect des exigences fixées dans les tableaux de l Annexe B et des dimensions des mortaises prévues dans les prescriptions du fabricant doit être vérifié. En l absence d entrées d air, une mise en place doit être prévue dans toutes les pièces principales du logement selon cette répartition prévue dans les tableaux de l Annexe B. Dans le cas du système «Seren Air Auto», les exigences complémentaires du paragraphe 7.6 du présent Dossier Technique doivent être respectées. 7.3 Dimensionnement des passages de transit Les valeurs minimales de section de passage à respecter sont de : 80 cm² (par grille de transfert ou détalonnage équivalent) pour les pièces principales et pour les WC et salles de bains en l absence d appareil à gaz raccordé, 160 cm² (par grille de transfert ou détalonnage équivalent) pour la cuisine et le local comportant l'appareil à gaz raccordé. 7.4 Dimensionnement des trainasses Th'Air Les trainasses Th'Air doivent être dimensionnées conformément aux règles de calcul définies dans le NF DTU Etanchéité des réseaux Un test d étanchéité des conduits n est pas nécessaire. Les fuites des réseaux sont prises en compte dans le dimensionnement conformément aux dispositions prévues au paragraphe Dimensionnement du caisson d extraction et du réseau aéraulique Le dimensionnement du réseau aéraulique en toiture ou combles et le choix du caisson d extraction doivent être effectués en tenant compte des débits d extraction minimaux et maximaux foisonnés (voir paragraphes 7.62 et 7.63), de la plage de pression de fonctionnement des bouches d extraction et du débit de fuite (voir paragraphe 7.61). Les éléments de calcul des réseaux définis dans le NF DTU 68.3 doivent être utilisés pour le dimensionnement du réseau horizontal en toiture ou combles et du groupe d extraction moyennant les aménagements décrits ci-après Débits de fuite Les défauts d étanchéité du réseau sont supposés localisés au droit de la bouche d extraction et correspondre à une section fixe complémentaire fixée, conformément à la norme NF E «Ventilation des bâtiments Eléments de calculs complémentaires des débits des conduits collectifs shunt en ventilation naturelle» à : 4 cm² pour les bouches d extraction destinées à être installées en cuisine, 3 cm² pour les bouches d extraction destinées à être installées en sanitaires et celliers. Dans le cas de création de conduits, afin de prendre en compte les fuites réseaux pour les conduits neufs, le dimensionnement est réalisé en prenant un débit supplémentaire de 12% (du débit traversant la bouche), au droit de chaque bouche d extraction Débit minimal de l installation Pour les bouches d extraction simple débit comme pour les bouches d extraction à double débit, le débit minimal (appelé Q mini) à prendre en compte (par bouche d extraction), pour les calculs du dimensionnement du réseau d extraction, est le débit nominal de la bouche d extraction. Le débit minimal de l'installation Q min-inst est égal à la somme des débits minimaux Q mini ainsi calculés de toutes les bouches d'extraction raccordées /
11 7.63 Débit maximal de l installation Afin de tenir compte de la non simultanéité d utilisation des bouches d extraction BED 5/30 (bouche d extraction temporisée installée en WC dans le cas des systèmes Seren Air Auto ECO et Aven Air Auto ECO 75), le débit maximal de l installation (Q max-inst) à prendre en compte pour le dimensionnement doit être calculé selon les dispositions détaillées ci-dessous. Le débit maximal par colonne se calcule avec la formule suivante : Q max colonne Q df colonne Le débit maximal de l installation à prendre en compte pour le dimensionnement se calcule avec la formule suivante : Q max INST Q max colonne touteslescolonnes Au niveau du raccordement individuel de chaque dispositif au réseau principal, le dimensionnement doit être fait sans foisonnement. Pour les bouches d extraction simple débit (BED 15, BED 30, BED 45 et BED 75), le débit de dimensionnement (noté Q df) doit être pris égal au débit nominal de la bouche d extraction pour une différence de pression de 10 Pa. Pour la bouche d extraction double débit 45/60, le débit de dimensionnement (noté Q df) doit être pris égal à 60 m 3 /h. Pour la bouche d extraction double débit temporisée BED 5/30, le débit de dimensionnement (noté Q df) doit être calculé selon la formule suivante : Q df = k.q Mf + (1-k).Q mf où : Q mf est le débit minimum foisonné dans les conditions d application du foisonnement, égal à 5 m 3 /h, Q Mf est le débit maximum foisonné dans les conditions d application du foisonnement, égal à 30 m 3 /h, k (défini pour chaque colonne) est le coefficient de foisonnement fonction du type et du nombre total N de bouches d extraction BED 5/30 raccordées à la même colonne. La relation entre N et k est donnée dans le ci-dessous. N 1 à ,8 5 0,6 6 et plus 0,5 7.7 Spécificités du système Seren Air Auto Le dimensionnement du système Seren'Air Auto doit respecter les dispositions des NF DTU 24.1 et NF DTU 61.1 ainsi que les prescriptions ci-dessous Sommes des modules des entrées d air La somme des modules des entrées d air, notée Smea (modules au sens de la norme NF E ), doit vérifier les deux relations : Smea 6,2 x Pu (Pu étant la somme des puissances utiles maximales en kw des appareils à gaz raccordés), Smea 90 (une valeur minimum de 90 a été retenue pour «la Smea» dans le cas notamment où il n y aurait pas d appareil à gaz raccordé, mais une seule table de cuisson par exemple, et où Pu serait égal à 0). Si les modules d entrée d air existants ne respectent pas ces valeurs, les entrées d air doivent être changées. Les puissances maximales raccordables sont données dans le NF DTU 61.1 P7, complétées par les restrictions du Tableau 1 de l'annexe B Local avec appareil à gaz raccordé Dans le cas où l appareil raccordé est dans la cuisine, la sortie d air en partie haute, sur un conduit individuel ou un conduit collectif de type shunt de la cuisine, doit être obturée : l évacuation de l air vicié de la pièce s effectue par le coupe-tirage (partie supérieure du coupe-tirage obligatoirement située à 1,80 m du sol). Dans le cas où l appareil raccordé n est pas dans la cuisine, il doit être procédé comme décrit précédemment pour la pièce dans laquelle l appareil à gaz est raccordé ; en complément, pour la cuisine, mise en œuvre d une bouche BED 75 ou au minimum une BED 45 (par exemple une BED 45/60), Si la partie supérieure du coupe-tirage est située à moins de 1,80 m du sol, la sortie d air vicié doit être assurée par une bouche d extraction BED 45 raccordée sur un conduit existant lui-même raccordé au caisson d extraction. k 7.73 Caisson collecteur «CCG» Chaque caisson collecteur est fabriqué, dimensionné au cas par cas et est fourni à l'installateur par la société MVN. Aucun collecteur n'est de fabrication standard. Le bureau d'étude de la société MVN dimensionne le collecteur spécifique à chaque souche pour chacune des installations selon les dimensions de celle-ci afin de minimiser les pertes de charge en extraction statique et maintenir le coefficient de perte de charge de l ensemble «volet + collecteur + extracteur statique» inférieur à 2. Ces éléments de dimensionnement sont conservés par la société MVN dans le cadre de l'assurance qualité. 8. Mise en œuvre 8.1 Mise en œuvre des entrées d'air Les entrées d air sont à installer en partie haute en regard de passages d air ménagés sur les menuiseries, les coffres de volets roulants ou sur les murs selon les instructions du fabricant. Elles doivent être installées en tout état de cause de façon à éviter les courants d air gênants. Pour l installation sur menuiserie réalisée à partir de profilés creux, il n est pas toujours possible de ménager un passage d air de section constante. Dans ce cas, il faut s assurer, comme pour toute entrée d air, que le passage n oppose pas une résistance excessive à l air. Pour cela, il est possible d utiliser le cahier du CSTB n 3376 établi par le Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques pour montage sur menuiserie PVC. Sur les volets roulants, les entrées d air sont montées sur la face verticale. Pour les installations sur murs, les accessoires de traversée de mur proposés par la société MVN doivent être utilisés. 8.2 Mise en œuvre des bouches d'extraction Les bouches sont montées sur le conduit vertical réutilisé à l aide d une platine en PVC possédant un joint périphérique assurant l étanchéité. Pour une installation directe de la bouche d'extraction sur la trainasse Th'Air, la platine de fixation n est pas nécessaire. La section de l ouverture sur le conduit doit être supérieure ou égale à la section de passage de la bouche d extraction ou de la platine de rénovation. 8.3 Mise en œuvre des trainasses Th Air La mise en œuvre des trainasses Th Air doit être réalisée : conformément à la notice technique NM_MVN_0709 (fiche NM03/ThAir), en veillant à l étanchéité à l air du conduit ainsi constitué et à son aspect lisse intérieur (notamment au niveau des murs et plafonds du logement). 8.4 Mise en œuvre du réseau Le réseau aéraulique entre les conduits existants raccordés au système et le caisson d extraction doit être réalisé selon le NF DTU A titre d exemple, le système doit comprendre un raccordement par manchette souple du caisson d extraction au réseau. Dans le cas d une toiture dont les combles sont accessibles, le réseau peut être installé en combles. La mise en œuvre du groupe d'extraction doit être réalisée conformément aux dispositions de la norme NF C «Installations électriques à basse tension» Particularités du système Seren Air Auto Seren Air Auto : généralités 1) Débarrasser la dalle de sa vieille coiffe. 2) Si nécessaire, araser et nettoyer la partie supérieure du conduit, et s assurer de la planéité de la partie en attente. 3) Effectuer un ramonage des conduits collectifs ou individuels réutilisés. 4) Mettre en place le caisson collecteur ou plénum du conduit de fumée (CCG) décrit au paragraphe 3.31 à l'aide d'un mastic polymère fourni par la société MVN. 5) Mettre en place le caisson collecteur ou plénum ventilation (CCV) décrit au paragraphe 3.32 à l'aide d'un mastic polymère fourni par la société MVN. 6) Après contrôle visuel d absence de déformation, positionner le volet à ouverture automatique VS08 dans son emplacement prévu à cet effet conformément à la notice technique de montage jointe avec le produit (volet en position de sécurité ouvert). 7) Poser dans son emplacement l extracteur statique de classe B. 14/
12 8) Mettre en place le contrôleur SDP conformément à la notice technique de montage jointe avec le produit ; en particulier : Positionner le contrôleur SDP de niveau (à l aide de la bulle de niveau intégrée au produit) à son emplacement spécifique (au niveau du collecteur CCG) grâce à son détrompeur situé sur la sortie des produits de combustion, Fixer le contrôleur SDP à l aide de 4 vis. 9) Réaliser le réseau aéraulique (suivant les caractéristiques de fonctionnement basse pression) ; en particulier, mettre en place un pied support sous le contrôleur SDP. 10) Réaliser le raccordement du caisson d extraction basse pression à l aide d une manchette souple. 11) Réaliser le raccordement du coffret CDS ) Vérifier la présence des entrées d air et passages de transit conformément au paragraphe 7 du présent Dossier Technique. Dans le cas d'une mise en œuvre du réseau en toiture combles accessibles (voir Annexe A, Figure 1b), les 12 étapes décrites ci-dessus doivent être réalisées associées à la mise en œuvre de la sortie de toiture. Dans le cas où la branche du réseau entre le caisson d extraction et la sortie de toit (RVT) est réalisée en conduit flexible, le matériau constitutif de ce dernier doit être conforme aux dispositions prévues au paragraphe 4.11 du présent Dossier Technique (aluminium de qualité AW1050A selon la norme EN 573) Seren Air Auto : avertissement Chaque caisson collecteur équipé du volet à ouverture automatique doit être raccordé au coffret CDS 12 à l aide des câbles spécifiques fournis à cet effet. Les câbles de raccordement des volets sont munis à chaque extrémité de connecteur à détrompeur pour éviter toute erreur de branchement. Un synoptique de raccordement est fixé sur chaque coffret CDS 12. Seul le report de défaut et l alimentation 230 V monophasé du coffret CDS 12 reste à réaliser en câble RO2V sur bornier. Le report de défaut est renvoyé vers un voyant et/ou un buzzer dans les halls d entrée des immeubles. Le dispositif d asservissement CDS 12 par son concept de raccordement ne permet aucune erreur de branchement pour tout installateur Seren Air Auto : plaques signalétiques L installateur appose une étiquette signalétique (voir Annexe C.9, Figure 24) fournie par la société MVN dans les halls d entrée des immeubles et une étiquette «Défaut d extraction» à proximité du voyant de report de défaut Particularités du système Aven Air Auto Aven Air Auto : généralités 1) Débarrasser la dalle de sa vieille coiffe. 2) Si nécessaire araser et nettoyer la partie supérieure du conduit. 3) Effectuer un ramonage des conduits collectifs ou individuels réutilisés. 4) Mettre en place le caisson collecteur ou plénum ventilation (CCV) décrit au paragraphe 3.32 à l'aide d'un mastic polymère fourni par la société MVN. 5) Réaliser le réseau aéraulique suivant les caractéristiques de fonctionnement basse pression. 6) Réaliser le raccordement du caisson d extraction basse pression à l aide d une manchette souple. Dans le cas d'une mise en œuvre du réseau en toiture combles accessibles (voir Annexe A, Figure 2b), les 6 étapes décrites ci-dessus doivent être réalisées associées à la mise en œuvre de la sortie de toiture. Dans le cas où la branche du réseau entre le caisson d extraction et la sortie de toit (RVT) est réalisée en conduit flexible, le matériau constitutif de ce dernier doit être conforme aux dispositions prévues au paragraphe 4.12 du présent Dossier Technique (acier galvanisé) Aven Air Auto : avertissement Le report de défaut et l alimentation 230 V monophasé de l extracteur reste à réaliser en câble RO2V sur bornier. Le dispositif d avertissement est réalisé, par voyant d avertissement et/ou un buzzer, dans les halls d entrée des immeubles, à l aide d un pressostat situé sur l extracteur Aven Air Auto : plaques signalétiques L installateur appose une étiquette «Défaut ventilation» à proximité du voyant d avertissement prévu au paragraphe précédent Création de conduits Le conduit collectif vertical créé (conduit circulaire métallique) est normalement placé à l intérieur des immeubles. Il peut néanmoins se produire, pour des raisons architecturales notamment, que ce conduit soit en tout ou partie situé à l extérieur du bâtiment. La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux dispositions prévues dans le NF DTU 68.3 et dans l arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. 9. Réglage et réception des installations 9.1 Vérifications préliminaires Vérifier que les entrées d air sont bien installées dans les pièces principales adéquates conformément aux tableaux de configurations de l Annexe B. Vérifier que les bouches d'extraction sont bien installées dans les pièces techniques adéquates conformément aux tableaux de configurations de l Annexe B. 9.2 Réglage des installations La société MVN, ou des personnes formées et qualifiées par la société MVN pour cette opération, assurent, en présence de l installateur, le réglage et la mise en service du système Seren Air Auto desservant la colonne témoin. A cet effet, la société MVN propose à titre d exemple une liste d appareils permettant de s assurer que les mesures effectuées sont pertinentes au regard des systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto (voir Annexe F du présent Dossier Technique). Ces appareils présentés lors des formations permettent à toutes les entreprises qualifiées par MVN de réaliser leurs relevés de mesures pour obtenir une mise en service optimale des procédés Aven Air Auto et Seren Air Auto avec rapport de mise en service. Ces relevés sont effectués au niveau des bouches d'extraction dans les logements : contrôle de tirage au niveau des appareils à gaz raccordés, pression dans les réseaux collecteurs et contrôle ampérométrique pour s'assurer de la bonne plage de fonctionnement des caissons d'extraction installés. De plus, que ce soit pour Aven Air Auto ou Seren Air Auto, la société MVN met à la disposition de tout installateur qui en fera la demande un formulaire permettant de suivre et de formaliser les étapes à réaliser dans le cadre de la réception des installations (décrites dans les paragraphes ci-dessous) Vérification avant la mise en service pour Seren Air Auto L installateur vérifie l ensemble du fonctionnement du dispositif à sécurité positive c est-à-dire : le serrage de l ensemble des connecteurs, la vérification de l'ouverture et fermeture du volet à ouverture automatique VS08 (permettant de vérifier le fonctionnement du contrôleur SDP et du coffret CDS 12) après avoir successivement simulé les défauts suivants : - coupure générale de l'alimentation électrique, - arrêt du caisson d'extraction (au niveau de l'interrupteur de proximité), - fermeture du registre de réglage côté gaz à 100%, le réglage de l intensité du disjoncteur moteur, le préréglage à 50% des registres REG à lame pleine sur les sorties des caissons collecteurs gaz CCG. Par son système de surveillance de défaut à sécurité positive, toute erreur de raccordement électrique ou manque de pression dans le caisson collecteur déclenchera l ouverture des volets VS Réglage des colonnes pour Seren Air Auto En présence d appareils à gaz raccordés, le conduit de fumée collectif de type shunt ou le conduit de fumée individuel servira de référence pour le réglage de la dépression du caisson d extraction (fonctionnement basse pression). Le réglage de l'installation doit permettre d'obtenir : des dépressions à la buse des appareils à gaz raccordés comprises dans la plage recommandée par le fabricant de l appareil à gaz (en général de 3 à 10 Pa). Dans ces conditions, les débits sont compris entre 45 et 100 m 3 /h, une dépression comprise entre 10 et 40 Pa au niveau des bouches d'extraction raccordées /
13 Après réglage du caisson d extraction (identique à celui de la colonne témoin), l installateur devra réaliser une mesure de dépression, l appareil à gaz étant à l arrêt : à l appareil à gaz raccordé au niveau le plus bas desservi par le collecteur, à l appareil à gaz raccordé au niveau le plus haut desservi par le même collecteur, à l appareil (ou aux appareils) à gaz raccordé(s) sur le(ou les) conduit(s) individuel(s) desservant le (ou les)dernier(s) niveau(x), au niveau de la bouche d extraction la plus basse desservie par le collecteur, au niveau de la bouche d extraction la plus haute desservie par le collecteur, au niveau de la (ou les) bouche(s) d extraction desservie(s) par le (ou les) conduit(s) individuel(s). Si l'une des mesures n'est pas conforme aux exigences ci-dessus (comprise entre 15 et 40 Pa au niveau des bouches d'extraction et comprise entre 3 et 10 Pa au niveau des appareils à gaz raccordés), revoir le réglage du registre d'équilibrage et/ou de la (ou les) pression(s) de fonctionnement du caisson d'extraction. Le réglage du registre d'équilibrage est bloqué par visserie non démontable à l'aide d'un outil traditionnel. Le fonctionnement du caisson d'extraction doit être vérifié conformément à la notice du fabricant (mesure ampèremétrique en fonctionnement, ) Vérification avant la mise en service pour Aven Air Auto L installateur vérifie : le fonctionnement du pressostat, le serrage de l ensemble des bornes, le réglage de l intensité du disjoncteur moteur, le préréglage à 50% des registres sur les sorties des caissons collecteurs CCV Réglage des colonnes pour Aven Air Auto Pour chaque réglage, un conduit collectif ou individuel servira de référence pour le réglage de la dépression du caisson d extraction (fonctionnement basse pression). Pour chaque conduit collectif de ventilation, après réglage du caisson d extraction, l installateur devra réaliser une mesure de dépression : au niveau de la bouche d extraction la plus basse desservie par le collecteur, au niveau de la bouche d extraction la plus haute desservie par le collecteur, au niveau de la (ou les) bouche(s) d extraction desservie(s) par le (ou les) conduit(s) individuel(s). Si l'une de ces mesures n'est pas comprise entre 10 et 40 Pa, revoir le réglage de la (ou les) pression(s) de fonctionnement du caisson d'extraction. Pour les conduits individuels, une vérification sera faite pour les bouches la plus favorisée et la plus défavorisée de l installation. Le fonctionnement du caisson d'extraction doit être vérifié conformément à la notice du fabricant (mesure ampèremétrique en fonctionnement, ). 9.3 Dossier installateur Afin de faciliter les opérations d entretien et de maintenance, les entreprises chargées de la réalisation de l installation, doivent fournir au gestionnaire de l immeuble un dossier comportant au moins les informations suivantes : les coordonnées et la description du site, la date de la mise en service, les essais réalisés (en particulier la vérification des dispositifs collectifs d asservissement), les éléments constitutifs du système installé, le résultat des mesures dans les logements, le rapport détaillant l intervention définie au paragraphe 9.4 ciaprès. Un guide de maintenance est fourni pour toute installation Seren Air Auto ou Aven Air Auto par la société MVN ou toute entreprise ayant reçu une qualification pour ce niveau par la société MVN. 9.4 Intervention MVN pour Seren Air Auto L intervention détaillée ci-dessous est réalisée pour toutes les installations du système Seren Air Auto et uniquement par la société MVN : en présence de l installateur qui déclenche l opération après sa mise en service selon les dispositions prévues aux paragraphes 9.1 et 9.2 du présent dossier Technique, après information du maitre d ouvrage ou de la maîtrise d œuvre par la société MVN. Cette intervention intègre les opérations suivantes : vérification de la mise en œuvre du registre, du volet VS08, du SDP et du CDS 12 et le raccordement des renvois d alarme. vérification de l'ouverture et fermeture du volet à ouverture automatique VS08 (permettant de vérifier le fonctionnement du contrôleur SDP et du coffret CDS 12) après avoir simulé successivement les défauts suivants : - coupure générale de l'alimentation électrique, - arrêt du caisson d'extraction (au niveau de l'interrupteur de proximité), - fermeture du registre de réglage REG côté gaz à 100% Cette intervention fait l objet d un «rapport de mise en service des points de contrôle de sécurité», suivant le modèle défini en Annexe E du présent Dossier Technique : à joindre dans le dossier installateur (voir paragraphe 9.3), remis systématiquement par la société MVN à la maitrise d ouvrage et éventuellement à la maîtrise d œuvre. 10. Entretien et maintenance Pour les systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto, les installations doivent obligatoirement faire l objet d un contrat de maintenance. L entretien des installations doit être réalisé annuellement par un professionnel qualifié. Les opérations définies ci-après permettent de maintenir les performances du système. Un guide de maintenance est fourni pour toute installation Seren Air Auto ou Aven Air Auto par la société MVN ou toute entreprise ayant reçu une qualification pour ce niveau par la société MVN Entrées d air L entretien s effectue par nettoyage au chiffon sec afin de s assurer que la section de passage d air n est pas encrassée. L entrée d air doit être nettoyée sans être démontée. La fréquence de nettoyage dépend de la rapidité d encrassement, donc du lieu d installation (ville, campagne ). Le nettoyage des entrées d air doit être effectué au moins une fois par an Bouches d extraction Une notice d entretien est fournie avec chaque bouche d extraction. Le système de commande temporisé de la bouche d extraction BED 45/60 ne doit pas recevoir d eau ni être démonté. Le nettoyage des bouches d extraction doit être effectué au moins deux fois par an, les opérations prévues étant les suivantes : démontage du corps de la bouche par simple extraction, nettoyage soit dans la partie haute d'un lave-vaisselle, soit manuellement à l'eau savonneuse, remontage des deux éléments Caisson d extraction basse pression Nettoyage des aubes et vérification des paliers, roulements, connexions électriques Conduits Vacuité et ramonage des conduits de fumée et de ventilation. Vérification des trappes de ramonage. Vérification des trainasses. Vérification de l absence d éléments motorisés (hotte motorisée, sèche-linge ) raccordés sur les conduits de fumée, sur les conduits de ventilation ou sur l extérieur. Cette exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation. Vérification de la dépression à la buse de l appareil à gaz raccordé, dans le cas de Seren Air Auto Appareils à gaz raccordés Les opérations d entretien à effectuer sur les appareils à gaz raccordés sont définies dans le décret n du 9 juin 2009 relatif à l entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts. 14/
14 10.6 Volet à ouverture automatique VS08 (Seren Air Auto) Nettoyage des lames, des joints d étanchéité. Vérification de l automatisme d ouverture et de fermeture. Vérification du bon fonctionnement de renvoi de l alarme au coffret CDS Asservissement pour Seren Air Auto Vérification du coffret CDS 12 et essais des alarmes. Vérification du fonctionnement du SDP. Simulation d un dysfonctionnement du caisson d extraction avec vérification des renvois d alarme (sonores, lumineux), et vérification du fonctionnement pour chaque volet du système (bonne ouverture/fermeture) Asservissement pour Aven Air Auto Simulation d un dysfonctionnement du caisson d extraction avec vérification des renvois d alarme (sonores, lumineux) Trainasses Th Air Nettoyage annuel de l intérieur des coffres ainsi constitués par un lavage et essuyage des parois Suivi des opérations Tout constat de défaut lors des travaux d entretien implique la remise en état des équipements. Après exécution des opérations de vérification et d entretien prescrites ci-dessus, le professionnel établit un certificat attestant que ces opérations ont bien été réalisées. Un exemplaire de ce certificat est remis au gestionnaire ou au propriétaire. Les documents à fournir pour les systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto par l installateur sont indiqués au paragraphe 9.3 du présent Dossier Technique Changement ultérieur d un appareil à gaz Lors du remplacement ultérieur d un appareil à gaz, celui-ci doit être obligatoirement remplacé par un appareil de type B11AS ou B11BS de classe de rendement standard. La puissance du nouvel appareil gaz installé doit respecter les prescriptions du NF DTU 61. P7 complétées par les restrictions du Tableau 1 de l'annexe B Commercialisation et formation Les systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto sont commercialisés directement par la société MVN auprès des entreprises, installateurs professionnels, fabricants aérauliques et maîtres d ouvrage dans le cas de la réhabilitation de logements collectifs (logement social type HLM et logement résidentiel). Les collecteurs et les plénums ne sont pas des produits standards ou des kits de dimensionnement identiques mais des éléments fournis au cas par cas, systématiquement par la société MVN, lors de la réalisation globale d'un chantier. Seuls les caissons collecteurs et plénums fournis par la société MVN sont conformes aux prescriptions du présent Dossier Technique (y compris pour des remplacements pour pallier des destructions accidentelles). La société MVN, par une formation technique adaptée à ses systèmes, peut former et qualifier nominativement les intervenants selon leur niveau d intervention (dimensionnement, installation, réglage). Chacune des formations peut donner lieu, selon vérification des connaissances, à l établissement d un certificat d aptitude par niveau et personne assorti à une durée de validité. B. Résultats expérimentaux Extracteur statique SEBICO (extracteur statique P50-413), rapport d essais CSTB NANTES n ES R. Dispositif extracteur statique équipé de volet MVN rapports d essais aérauliques CSTB n VE et VE , rapport d essais d endurance CSTB n CAPE AT /C/EL. Bouches d extraction ANJOS (bouches d extraction BED ), rapport d essais aérauliques et acoustiques : CSTB / n VE AC ANJOS (bouches d extraction BED 5/30 et BED 45/60), rapport d essais aérauliques : CSTB / n VE Caissons collecteurs Perte de charge des caissons collecteurs installés en tête de la souche du conduit existant : rapport d'essais aérauliques du CSTB n VE Perte de charge des plénums installés sur une face de souche du conduit existant : rapport d'étude numérique du CSTB référencé "EN-CAPE C V0" Comportement au feu Les composants des systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto font l objet des procès-verbaux et rapports d essais suivants : MVN caissons d extraction de la gamme ExtB : PV de classement CSTB n RS et extension n 09/1, MVN caissons d extraction gamme ExtH ECO : PV de classement CSTB n RS , MVN - caisson d extraction MCC ECO 18 : PV de classement EFECTIS n 12 A 674, MVN - caisson d extraction MCC ECO 07 : PV de classement EFECTIS n EFR B MVN - caisson d extraction MCC ECO 27 : PV de classement EFECTIS n EFR A MVN volet sécurité type VS08, essai de fonctionnement en température, rapport d essais du CSTB n RS Matériau constitutif des trainasses Th Air : PV de classement de réaction au feu du LCPP n 213/10. C. Références 1. Données environnementales et sanitaires 1 Les procédés Seren Air Auto et Aven Air Auto ne font pas l objet d un Profil Environnemental des Produits (PEP). Les données issues des PEP ont pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d être intégrés. 2. Autres références La réalisation dans le cadre de l ATEx n 1472 a montré que les débits d extraction visés sont obtenus. Plus de logements ont été équipés de ces systèmes depuis 1998, par des installateurs en France. Depuis 3 ans, une quarantaine d entreprises ont suivi une formation spécifique à la mise en œuvre des différents procédés. 1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis /
15 Tableaux et Figures du Dossier Technique ANNEXE A Schémas de principe des systèmes ANNEXE A.1 Système «Seren'Air Auto» Figure 1a Schéma de principe général Seren Air Auto [réseau horizontal en toiture-terrasse] 14/
16 Figure 1b Schéma de principe général Seren Air Auto [réseau horizontal en combles accessibles] NOTE : Dans le cas où la branche du réseau entre le caisson d extraction et la sortie de toit (RVT) est réalisée en conduit flexible, le matériau constitutif de ce dernier doit être conforme aux dispositions prévues au paragraphe 4.11 du présent Dossier Technique (aluminium de qualité AW1050A selon la norme EN 573) /
17 Figure 1c Principe général Seren Air Auto : détails 1A et 1B Schéma de principe de fonctionnement en tête de conduit de fumée 14/
18 ANNEXE A.2 Système «Aven'Air Auto» Figure 2a Systèmes Aven Air Auto : schéma de principe général [réseau horizontal en toiture-terrasse] 18 14/
19 Figure 2b Systèmes Aven Air Auto : schéma de principe général [réseau horizontal en combles accessibles] NOTE : Dans le cas où la branche du réseau entre le caisson d extraction et la sortie de toit (RVT) est réalisée en conduit flexible, le matériau constitutif de ce dernier doit être conforme aux dispositions prévues au paragraphe 4.12 du présent Dossier Technique (acier galvanisé). 14/
20 ANNEXE B - Distribution des produits dans les systèmes et configurations des systèmes ANNEXE B.1 Configurations du système Seren Air Auto Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour ces systèmes dans les différentes pièces du logement. Le nombre de pièces humides indiqué dans la première colonne des Tableaux 2 et 3 constitue une valeur minimale. Un nombre moindre de pièces humides ne permettrait pas d'assurer la qualité de l'air à l'intérieur du logement : de telles configurations ne sont donc pas conformes au présent DossierTechnique. La somme des modules des entrées d air (Smea) correspond à la somme des modules de chacune des entrées d air autoréglables. Elle peut être obtenue à partir de différentes combinaisons de modules d entrées d air par pièce, à titre d exemple : 90 = 2x45 ou 3x30. Pour chacune des configurations du système Seren Air Auto données dans le tableau suivant, la Smea respecte la double exigence ci-dessous pour la puissance utile maximale raccordable définie dans le Tableau 1, donnée par le paragraphe du NF DTU 61.1 Partie 5, portant sur «Travaux de bâtiment Installations de gaz dans les locaux d'habitation Partie 5 : Aménagements généraux» : Smea 6,2 Pu (Pu = Puissance utile de l appareil à gaz desservi). Et Smea 90. Tableau 1 Puissance utile maximale raccordable pour système Seren Air Auto Les puissances maximales raccordables sont données dans le NF DTU 61.1 P7, complétées par les restrictions du Tableau 1b ci-dessous. Logement Somme des modules des entrées d air (m 3 /h) Puissance utile maximale raccordable (kw) F1 1 SdB avec WC F1 1 SdB / 1 WC F2 1 SdB avec WC F2 1 SdB / 1 WC F3 1 SdB / 1 WC F4 1 SdB / 1 WC F5 1 SdB / 1 WC F6 2 SdB / 1 WC F7 2 SdB / 1 WC /
21 Tableau 2 Configuration du système Seren Air Auto Somme des modules des entrées d air Bouches d extraction F1 1 SdB avec WC F1 F2 1 SdB avec WC F2 F3 F4 F5 F6 F7 et + Séjour Par chambre Cuisine Salle de bains WC unique WC multiple Salle d eau 180 BED 15 BED BED 15 BED 15 BED 15 BED BED 15 BED BED 15 BED 15 BED 15 BED BED 30 BED 15 BED 15 BED BED 30 BED 30 BED 30 BED BED 30 BED 30 BED 30 BED BED 30 BED 30 BED 30 BED BED 30 BED 30 BED 30 BED 15 Tableau 3 Configuration du système Seren Air Auto ECO Somme des modules des entrées d air Bouches d extraction Séjour Par chambre Cuisine Salle de bains WC unique WC multiple Salle d eau F1 1 SdB avec WC F1 F2 1 SdB avec WC F2 F3 F4 F5 F6 F7 et BED 15 BED BED 15 BED 5/30 BED 5/30 BED BED 15 BED BED 15 BED 5/30 BED 5/30 BED BED 30 BED 5/30 BED 5/30 BED BED 30 BED 5/30 BED 5/30 BED BED 30 BED 5/30 BED 5/30 BED BED 30 BED 5/30 BED 5/30 BED BED 30 BED 5/30 BED 5/30 BED 15 Note : la bouche d extraction BED 5/30 peut être remplacée par une bouche d extraction BED TEMPO VISION 5/30 14/
22 ANNEXE B.2 Configurations du système Aven Air Auto Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour ces systèmes dans les différentes pièces du logement. Le nombre de pièces humides indiqué dans la première colonne des Tableaux 4 à 8 constitue une valeur minimale. Un nombre moindre de pièces humides ne permettrait pas d'assurer la qualité de l'air à l'intérieur du logement : de telles configurations ne sont donc pas conformes au présent Dossier Technique. La somme des modules des entrées d air (Smea) correspond à la somme des modules de chacune des entrées d air autoréglables. Elle peut être obtenue à partir de différentes combinaisons de modules d entrées d air par pièce, à titre d exemple : 90 = 2x45 ou 3x30, Tableau 4 Configuration du système Aven Air Auto Somme des modules des entrées d air Bouches d extraction F1 1 SdB avec WC F1 F2 1 SdB avec WC F2 F3 F4 F5 F6 F7 et + Séjour Par chambre Cuisine Salle de bains WC unique WC multiple Salle d eau 135 BED 75 BED 15 BED BED 75 BED 15 BED 15 BED 15 BED BED 75 BED 15 BED BED 75 BED 15 BED 15 BED 15 BED BED 75 BED 30 BED 15 BED 15 BED BED 75 BED 30 BED 30 BED 30 BED BED 75 BED 30 BED 30 BED 30 BED BED 75 BED 30 BED 30 BED 30 BED BED 75 BED 30 BED 30 BED 30 BED 15 Tableau 5 Configuration du système Aven Air Auto ECO Somme des modules des entrées d air Bouches d extraction F1 1 SdB avec WC F1 F2 1 SdB avec WC F2 F3 F4 F5 F6 F7 et + Séjour Par chambre Cuisine Salle de bains WC unique WC multiple Salle d eau 90 BED 45 BED 15 BED BED 45 BED 15 BED 15 BED 15 BED BED 45 BED 15 BED BED 45 BED 15 BED 15 BED 15 BED BED 75 BED 30 BED 15 BED 15 BED BED 75 BED 30 BED 30 BED 30 BED BED 75 BED 30 BED 30 BED 30 BED BED 75 BED 30 BED 30 BED 30 BED BED 75 BED 30 BED 30 BED 30 BED /
23 Tableau 6 Configuration du système Aven Air Auto ECO 45/60 Somme des modules des entrées d air Bouches d extraction F1 1 SdB avec WC F1 F2 1 SdB avec WC F2 F3 F4 F5 F6 2 SdB / 1WC F7 et + 2 SdB / 1WC Séjour Par chambre Cuisine Salle de bains WC unique WC multiple Salle d eau 90 BED 45/60 BED 15 BED BED 45/60 BED 15 BED 15 BED 15 BED BED 45/60 BED 15 BED BED 45/60 BED 15 BED 15 BED 15 BED BED 45/60 BED 30 BED 15 BED 15 BED BED 45/60 BED 30 BED 30 BED 15 BED BED 45/60 BED 30 BED 30 BED 15 BED BED 45/60 BED 30 BED 30 BED 15 BED BED 45/60 BED 30 BED 30 BED 15 BED 15 Tableau 7 Configuration du système Aven Air Auto ECO 45 F1 1 SdB avec WC F1 F2 1 SdB avec WC F2 F3 F4 F5 F6 2 SdB / 1WC F7 et + 2 SdB / 1WC Somme des modules des entrées d air Bouches d extraction Séjour Par chambre Cuisine Salle de bains WC unique WC multiple Salle d eau 60 BED 45 BED 15 BED BED 45 BED 15 BED 15 BED 15 BED BED 45 BED 15 BED BED 45 BED 15 BED 15 BED 15 BED BED 45 BED 30 BED 15 BED 15 BED BED 45 BED 30 BED 30 BED 15 BED BED 45 BED 30 BED 30 BED 15 BED BED 45 BED 30 BED 30 BED 15 BED BED 45 BED 30 BED 30 BED 15 BED 15 Tableau 8 Configuration du système Aven Air Auto ECO 75 Somme des modules des entrées d air Bouches d extraction F1 1 SdB avec WC F1 F2 1 SdB avec WC F2 F3 F4 F5 F6 F7 et + 2 SdB / 1WC Séjour Par chambre Cuisine Salle de bains WC unique WC multiple Salle d eau 60 BED 75 BED 15 BED BED 75 BED 15 BED 5/30 BED 5/30 BED BED 75 BED 15 BED BED 75 BED 15 BED 5/30 BED 5/30 BED BED 75 BED 30 BED 5/30 BED 5/30 BED BED 75 BED 30 BED 5/30 BED 5/30 BED BED 75 BED 30 BED 5/30 BED 5/30 BED BED 75 BED 30 BED 5/30 BED 5/30 BED BED 75 BED 30 BED 5/30 BED 5/30 BED 15 Note : la bouche d extraction BED 5/30 peut être remplacée par une bouche d extraction BED TEMPO VISION 5/30 14/
24 ANNEXE C Caractéristiques des produits ANNEXE C.1 Bouches d extraction Figure 1 - Bouches d extraction BED 15, BED 30, BED 45 et BED 75 (systèmes Aven Air Auto et Seren Air Auto) Figure 2a Visuel bouche d extraction BED 5/30 (systèmes Aven Air Auto et Seren Air Auto) Figure 2b Visuel bouche d extraction BED TEMPO VISION 5/30 (systèmes Aven Air Auto et Seren Air Auto) Figure 2c Bouches d extraction BED 5/30 et BED TEMPO VISION 5/30 caractéristiques débit/pression (systèmes Aven Air Auto et Seren Air Auto) 24 14/
25 Figure 3 Bouche d extraction BED 45/60, (systèmes Aven Air Auto et Seren Air Auto) ANNEXE C.2 Registres d équilibrage Figure 4 Registre d équilibrage côté gaz «REG» (système Seren Air Auto) Figure 5 Registre d équilibrage côté ventilation «REV» (systèmes Aven Air Auto et Seren Air Auto) 14/
26 ANNEXE C.3 Volet à ouverture automatique VS08 Figure 6 Implantation du volet VS08 à ouverture automatique, système Seren Air Auto 26 14/
27 ANNEXE C.4 Contrôleur SDP Figure 7 - Contrôleur SDP, système Seren Air Auto ANNEXE C.5 Coffret CDS 12 Figure 8 Coffret CDS 12, système Seren Air Auto 14/
28 ANNEXE C.6 Caissons collecteurs de type gaz CCG (Seren'Air Auto) C.61 Cas d'un caisson CCG avec un unique collecteur Figure 9 Caisson collecteur gaz, système Seren Air Auto C.62 Cas d'un caisson CCG avec deux collecteurs rapprochés Figure 10 Traitement de plusieurs collecteurs rapprochés, schéma de principe, système Seren Air Auto 28 14/
29 ANNEXE C.7 Caissons collecteurs de type ventilation CCV (Seren'Air Auto et Aven'Air Auto) C.71 Cas d'un caisson CCV en tête de souche du conduit existant Figure 11 Caisson collecteur ventilation en tête de souche de conduit existant Systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto C.72 Cas d'un caisson CCV sur une face de la souche du conduit existant Figure 12 Caissons collecteurs ventilation sur une face de la souche du conduit existant Systèmes Seren Air Auto et Aven Air Auto 14/
30 ANNEXE C.8 Caissons d extraction Tableau 1 Tableau récapitulatif des caissons d'extraction Seren Air Auto et Aven Air Auto GROUPE REGULE (vitesse de rotation non constante pour un réglage donné) Dénomination commerciale Gamme ExtB Gamme ExtH ECO Gamme MCC ECO Nombre de réglages GROUPE NON REGULE (vitesse de rotation constante pour un réglage donné) Type de courbe Localisation régulation en pression Courbe continue Courbe discontinue (par palier) Plate Montante Rejet Aspiration Déportée Rejet gainable possible Rejet Vertical Horizontal C.81 Gamme ExtB Figure 13 Caractéristiques du groupe d'extraction ExtB 12 Figure 14 Caractéristiques du groupe d'extraction ExtB 20 Figure 15 Caractéristiques du groupe d'extraction ExtB /
31 C.82 Gamme ExtH ECO Figure 16 Caractéristiques du groupe d'extraction ExtH ECO 10 Figure 17 Caractéristiques du groupe d'extraction ExtH ECO 22 Figure 18 Caractéristiques du groupe d'extraction ExtH ECO 35 Figure 19 Caractéristiques du groupe d'extraction ExtH ECO 45 14/
32 C.83 Gamme MCC ECO Figure 20 Caractéristiques du groupe d'extraction MCC ECO 07 Figure 21 Caractéristiques du groupe d'extraction MCC ECO 18 Figure 22 Caractéristiques du groupe d'extraction MCC ECO /
33 ANNEXE C.9 Sortie de toiture et étiquette signalétique Figure 23 Sortie de toiture de type RVT Figure 24 Etiquette signalétique à installer pour chaque installation Seren Air Auto (à installer dans les halls d entrée des immeubles) 14/
34 ANNEXE C.10 Trainasse horizontale Th'Air Figure 25 Caractéristiques dimensionnelles de la trainasse horizontale Th Air 34 14/
35 ANNEXE D - Diagnostics ANNEXE D.1 Diagnostics «logements» 14/
36 36 14/
37 14/
38 38 14/
39 ANNEXE D.2 Diagnostics «toiture/terrasse» 14/
40 40 14/
41 14/
42 ANNEXE E Rapport de mise en service des points de contrôle de sécurité ANNEXE E.1 Modèle de rapport page 1/ /
43 ANNEXE E.2 Modèle de rapport page 2/2 14/
Avis Technique 14/15-2091
Avis Technique 14/15-2091 Annule et remplace l Avis Technique 14/12-1763 Système de ventilation mécanique basse pression hygroréglable Système de ventilation mécanique basse pression Low pressure mechanical
Avis Technique 14/15-2090
Avis Technique 14/15-2090 Système de ventilation mécanique basse pression hygroréglable Système de ventilation mécanique basse pression Low pressure mechanical ventilation system Feuchtegeführte niederdruckventilatorgestützte
Systèmes de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable
Commission chargée de formuler des Avis Techniques Groupe spécialisé n 14 Installations de génie climatique et Installations sanitaires Systèmes de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable
Avis Technique 14/13-1914*V1
Avis Technique 14/13-1914*V1 Annule et remplace l Avis Technique 14/13-1914 Système de ventilation mécanique hygroréglable Humidity controlled ventilation system Feuchtigkeitskontrolliertes mechanisches
Avis Technique 14/12-1763*01 Mod
Avis Technique 14/12-1763*01 Mod Modificatif à l Avis Technique 14/12-1763 Système de ventilation mécanique basse pression hygroréglable Système de ventilation mécanique basse pression Low pressure mechanical
Document Technique d Application. Poêles à granulés étanches JØTUL
Document Technique d Application Référence Avis Technique 14/14-2001 Annule et remplace le Document Technique d Application 14/11-1700 Poêle ou insert à granulés de bois (encore appelés pellets) Poêle
Avis Technique 14/07-1194*V233
Avis Technique 14/07-1194*V233 Edition intégrant un modificatif Annule et remplace l Avis Technique 14/07-1194*V221 Système de ventilation mécanique hygroréglable Humidity controlled ventilation system