Source: http://docplayer.fi/9330620-Hulevesien-hallinnan-esimerkkisuunnitelmat.html
Timestamp: 2019-01-22 19:41:03+00:00
Document Index: 10154037

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT - PDF
Download "HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT"
1 FCG Finnish Consulting Group Oy VANTAAN KAUPUNKI HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT PÄHKINÄRINNE 4 Suunnitelmaselostus 0225-P
2 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Lähtökohdat Projektiorganisaatio Vantaan kaupungin hulevesiohjelma SUUNNITTELUALUE Valuma-alueet nykytilanteessa Suunniteltu maankäyttö ja valuma-alueet Maaperä, pinnanmuodot ja vedet Erilaisten pintojen määrä kaava-alueella HULEVESIEN HALLINTA Vantaan mitoitusmalli Hulevesien hallinnan periaatteet Hulevesien hallintatoimenpiteiden mitoitus Vantaan mallin mukaisesti mm sadetapahtuma mm sadetapahtuma mm sadetapahtuma mm ja 40 mm sadetapahtumat Hallintatoimenpiteiden suunnittelu Alustavien hallintatoimenpiteiden vaikutus Hulevesien hallinta tonteilla ja asuntokohtaisilla pihoilla Alueellinen hulevesien hallinta Hulevesien johtaminen Hulevesien hallintavaihtoehto Yhteenveto HULEVESIEN HALLINTAMENETELMIEN KUVAUS Biopidätysalueet Kattokasvillisuus Läpäisevät pinnat Painanteet Viivytysalueet...20 Liite Piirustusnumero Nimi Mittakaava Päiväys Liite 1 Pihasuunnitelma ja hulevesien hallinnan esimerkkikorttelit Liite 2 VHT-0225-P Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma 1: Liite 3 VHT-0225-p Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma, VE 2 1:
3 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 1 (21) VANTAAN KAUPUNKI HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT PÄHKINÄRINNE 4 1 JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat 1.2 Projektiorganisaatio Työssä on laadittu Vantaan hulevesiohjelman tueksi esimerkkisuunnitelmat ja mitoitustarkastelut korttelialueilla toteutettavasta hulevesien hallinnasta. Esimerkkisuunnitelmilla pyritään havainnollistamaan toimenpiteet, joilla hulevesiohjelman tavoitteisiin päästään erilaisilla aluetehokkuuksilla ja maankäyttöratkaisuilla. Hulevesien hallintatoimenpiteiden mitoituksessa on käytetty Vantaan mitoitusmalliluonnosta 1. Työssä on tarkasteltu ja suunniteltu hulevesien hallinta kolmelle erilaiselle korttelialueelle. Tämä selostus koskee Pähkinärinne 4:n alueen hulevesien hallintaa. Esimerkkisuunnitelmat on laadittu konsulttityönä FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä, jossa työhön osallistuivat dipl.ins. Perttu Hyöty ja dipl.ins. Päivi Määttä. Työn tilaajana on ja tilaajan yhteyshenkilönä maisema-arkkitehti Ulla Loukkaanhuhta. Työn ohjaukseen on osallistunut myös vesihuoltoinsinööri Marika Orava. Hortonomiopiskelija Jaana Hakola laati esimerkkikohteista opinnäytetyönä piha- ja hulevesisuunnitelmat, joita hyödynnettiin kohteiden hulevesien hallinnan suunnittelussa. Pihasuunnitelma ja hulevesien hallinnan esimerkkisuunnitelma on laadittu vuorovaikutuksessa Pähkinärinne 4:n asemakaavoituksen kanssa. 1.3 Vantaan kaupungin hulevesiohjelma Hulevesiohjelmalla pyritään siihen, että luonnonmukainen hulevesien hallinta huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Hulevesiohjelman päätavoitteita ovat hulevesien hallinnan parantaminen, hulevesitulvien vähentäminen, hulevesien laadun parantaminen, kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisääminen sekä tiedon lisääminen hulevesien merkityksestä kaupungin suunnittelijoiden, päättäjien ja asukkaiden keskuudessa. Hulevesiohjelmassa annettu hulevesien käsittelyn ja johtamisen prioriteettijärjestys on seuraavanlainen 2 : I. Ensisijaisesti hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan. II. III. IV. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja hidastavalla järjestelmällä. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisillä alueille sijaitseville hidastus- ja viivytysalueille ennen hulevesien vesistöön johtamista. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön. 1 Vantaan hulevesien hallinnan mitoitusmalli. Esitys Vantaan kaupungin hulevesiohjelma
4 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 2 (21) 2 SUUNNITTELUALUE Lisäksi ensisijaisen tärkeäksi tavoitteeksi ja tehokkaaksi toimintatavaksi on osoittautunut hulevesien määrän ja laadullisen kuormituksen vähentäminen hyvien suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitokäytäntöjen avulla. Pähkinärinne 4:n suunnittelussa on huomattu, että riittävän varhaisessa vaiheessa aloitetulla hulevesien hallinnan ja pihajärjestelyjen suunnittelulla voidaan vähentää syntyvien hulevesien määrää ja sovittaa hallintatoimenpiteet korttelijärjestelyihin. 2.1 Valuma-alueet nykytilanteessa Pähkinärinne 4:n asemakaava-alue sijoittuu Länsi-Vantaalle Lammaslammen tuntumaan. Kaava-alueelta hulevedet johtuvat koilliseen Lammaslampeen sekä etelään Multaojaan. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 9,8 ha. Valuma-alueet nykytilanteessa ja kaava-alue on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Valuma-alueet nykytilanteessa ja kaava-alue.
5 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 3 (21) 2.2 Suunniteltu maankäyttö ja valuma-alueet Pähkinärinne 4:n kaavassa alueelle on esitetty tiivistä ja matalaa asuinrakentamista. Kuvassa 2 on esitetty tontinkäyttösuunnitelma 3 sekä valuma-alueet suunnitellun maankäytön myötä. Hulevedet on suunniteltu johdettavan pääosin ojissa ja painanteissa ja ahtaimmissa paikoissa sadevesiviemärissä. Valuma-alueiden hulevedet johdetaan pohjoiseen hulevesien viivytykseen varatulle alueelle ja edelleen Lammaslampeen. Valuma-alueiden hulevedet johdetaan etelään Multaojaan, joka laskee edelleen Monikonpuroon 4. Valuma-alueen 3.1 hulevedet johdetaan niin ikään Multaojaan. Kuva 2. Valuma-alueet ja maankäyttöluonnos Pähkinärinne 4, asemakaavaluonnos Vuorelma Arkkitehdit Oy. 4 Vantaan pienvesiselvitys
6 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 4 (21) 2.3 Maaperä, pinnanmuodot ja vedet Kaava-alueen korkeimmat kohdat ovat alueen keskellä olevat kukkulat, jotka ovat noin tasossa m. Kaava-alueen korkeimmat kohdat ovat moreenia ja reuna-alueet pääasiassa hiesua. Eteläinen osa kaava-alueesta on maaperältään savea. Maaperälajien jakautuminen on esitetty kuvassa 3. Kuva 3. Maaperä kaava-alueella 5. Kaava-alueen pohjoisosassa on luontainen laaja painanne ja ojia. Pohjoisosasta hulevedet laskevat koilliseen Lammaslampeen ja eteläosasta eteläänpäin Multaojaan. Alue ei ole pohjavesialuetta 6. 5 Geologian tutkimuskeskus. 6 OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu.
7 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 5 (21) 2.4 Erilaisten pintojen määrä kaava-alueella Kaava-alueelta määritettiin erilaisten pintojen määrä nykytilanteessa ja tontinkäyttösuunnitelman mukaan valuma-alueittain. Valuma-alueille laskettiin eri pintojen mukaan teoreettinen läpäisemättömien pintojen kokonaismäärä sekä keskimääräinen painannesäilyntä. Teoreettinen läpäisemätön pinta on laskennallinen arvo, joka kuvaa sateella pintavaluntaa muodostavan pinnan osuutta kokonaisalasta. Arvossa on huomioitu myös läpäisevien pintojen pintavaluntaa muodostava osuus. Painannesäilyntä kuvaa sadannan häviötä, joka aiheutuu veden varastoitumisesta pintojen epätasaisuuksiin, kasvillisuuden pinnalle jne. Vasta kun sademäärä ylittää painannesäilynnän arvon, alkaa pintavaluntaa muodostua. Taulukossa 1 on esitetty valuma-alueittain eri pintojen määrä, läpäisemättömän pinnan määrä (TIA) sekä painannesäilyntä nykytilanteessa ja taulukossa 2 tontinkäyttösuunnitelman mukaisena. Taulukko 1. Erilaisten pintojen määrä ja teoreettinen läpäisemätön pinta (TIA) ja painannesäilyntä kaava-alueella nykytilanteessa. Valumaalue Ala [m 2 ] Metsä [%] Pelto tms. [%] TIA [%] Painannesäilyntä [mm] yht Taulukko 2. Erilaisten pintojen määrä sekä teoreettinen läpäisemätön pinta (TIA) ja painannesäilyntä kaava-alueella tontinkäyttösuunnitelman mukaisena. Valumaalue Ala [m 2 ] Katto [%] Asfaltti [%] Sora [%] Viheralue [%] TIA [%] Muu läpäisevä [%] Painannesäilyntä [mm] , , , , , , , , , , ,0 yht ,0
8 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 6 (21) 3 HULEVESIEN HALLINTA 3.1 Vantaan mitoitusmalli Hulevesien hallintatoimenpiteet on suunniteltu Vantaan hulevesien hallinnan mitoitusperiaatteen 1 mukaisesti. Mitoitusmallin mukaan hallintatoimenpiteet tulee suunnitella eri sadetapahtumien aiheuttamille hulevesille. Vantaan mitoitusmallia on kuvattu taulukossa 3. Taulukko 3. Vantaan hulevesien hallinnan mitoitusmalli 1. Sade [mm] Perustelu 2 Kasvipeitteinen painanne hyödyntää vähäiset hulevedet Painanteen läpi suodatetut vedet alkavat virrata rakenteesta ulos 8 20 Vesi virtaa painanteista, hulevesivirtaamien hallinta 30 Tulvaan varautuminen, vettä kertyy pihoille 40 Tulvaan varautuminen, vesiä ohjataan tulvareiteille Erittäin likaisten vesien pääsy vesistöön estetään (onnettomuudet, 20 tulipalot) 3.2 Hulevesien hallinnan periaatteet Koska alue on uudisrakennuskohde, tulee alueen vesitalous muuttumaan radikaalisti alueen rakentamisen myötä. Tämän takia hulevesien hallinnan suunnittelulle on erityinen tarve. Hulevesien hallintatoimenpiteillä hulevedet pyritään hallitsemaan nykytilanteen eli rakentamista edeltäneelle tasolle. Hulevedet pyritään hallitsemaan mahdollisimman tehokkaasti jo tonteilla. Hulevedet pyritään johtamaan painanteilla ja kouruilla, sadevesiviemäröintiä käytetään vain ahtaimmissa paikoissa. Alueen hulevesien johtaminen on suunniteltu siten, että hulevesiä johtuisi mahdollisimman paljon Multaojaan ja edelleen Monikonpuroon sen vesitalouden tasapainon säilymisen takia. 3.3 Hulevesien hallintatoimenpiteiden mitoitus Vantaan mallin mukaisesti mm sadetapahtuma Pähkinärinteen alueelle määritettiin Vantaan mitoitusmallin mukaisissa sadetilanteissa valuma-alueiden valumakertoimet, hulevesivirtaamat ja hulevesien hallintatoimenpiteiden mitoitus. Valumakerroin muodostuu sademäärän, painannesäilynnän ja teoreettisen läpäisemättömän pinnan perusteella ja kuvaa muodostuneen pintavalunnan osuutta sademäärästä. Valumakerroin kasvaa sademäärän mukana, koska painannesäilynnän merkitys vähenee. Samalla tarvittava hulevesien hallintatoimenpiteiden tilavuustarve kasvaa. 2 mm sateella hulevesien hallintatarve ilman painannesäilynnän vaikutusta on 0,2 m 3 / 100 m 2 läpäisemätöntä pintaa kohti. Kun sateena on 2 mm sade, ei valuma-alueilta muodostu suoranaista valuntaa suurimmalla osalla valumaalueista ollenkaan, sillä keskimääräisen painannesäilynnän arvo on suurempi kuin sateen eli kaiken veden voidaan olettaa varastoituvan painanteisiin. Katto- ja asfalttipinnoilla painannesäilyntä on vähäistä, jolloin näiltä pinnoilta valuntaa voi muodostua. Alueen läpäisevien pintojen painannesäilyntä riittää kuitenkin myös katto- ja asfalttipinnoilta muodostuvien vesien varastointiin.
9 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 7 (21) mm sadetapahtuma mm sadetapahtuma 8 mm sateella hulevesiä muodostuu pääasiassa katto- ja asfalttipinnoilta ja pieni osa läpäiseviltä pinnoilta. Painannesäilyntä pidättää osan hulevesistä. 8 mm sateella hulevesien hallintatarve ilman painannesäilynnän vaikutusta olisi 0,8 m 3 /100 m 2 läpäisemätöntä pintaa kohti. Taulukossa 43 on esitetty mitoituslaskelmat 8 mm sateella tontinkäyttösuunnitelman mukaisena. Taulukko 4. Mitoituslaskelmat 8 mm sateella tontinkäyttösuunnitelman mukaisena. Valuma-alue Valumakerroin Virtaama [l/s] (1mm/min) Hallinnan mitoitus [m 3 ] 1.1 0, , , , , , , , , , , yhteensä 0, mm sateella hulevesiä muodostuu kaikilta pinnoilta. Painannesäilyntä pidättää edelleen osan hulevesistä. 20 mm sateella hulevesien hallintatarve ilman painannesäilynnän vaikutusta on 2 m3 / 100 m2 läpäisemätöntä pintaa kohti. Taulukossa 5 on esitetty mitoituslaskelmat 20 mm sateella tontinkäyttösuunnitelman mukaisena. Taulukko 5. Mitoituslaskelmat 20 mm sateella tontinkäyttösuunnitelman mukaisena. Valuma-alue Valumakerroin Virtaama [l/s] (1mm/min) Hallinnan mitoitus [m 3 ] 1.1 0, , , , , , , , , , , yhteensä 0, mm ja 40 mm sadetapahtumat 30 ja 40 mm sateilla hulevesiä muodostuu kaikilta pinnoilta ja häviöiden määrä on vähäinen. 30 mm sateella hulevesien hallintatarve on 3 m 3 / 100 m 2 läpäisemätöntä pintaa kohti ja 40 mm sateella 4 m 3 / 100 m 2 läpäisemätöntä
10 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 8 (21) pintaa kohti. Taulukossa 6 on esitetty mitoituslaskelmat 40 mm sateella tontinkäyttösuunnitelman mukaisena. Taulukko 6. Mitoituslaskelmat 40 mm sateella tontinkäyttösuunnitelman mukaisena. Valuma-alue Valumakerroin Virtaama [l/s] (1mm/min) Hallinnan mitoitus [m 3 ] 1.1 0, , , , , , , , , , , yhteensä 0, Hallintatoimenpiteiden suunnittelu Alustavien hallintatoimenpiteiden vaikutus Alueelle on laadittu Vantaan kaupungin toimesta tarkennettu pihasuunnitelma 7 (kuva 4). Suunnitelmassa alueelle on esitetty kattokasvillisuutta, läpäiseviä pintoja ja kerroksellista pihakasvillisuutta, joilla hulevesiä voidaan hallita. Pihasuunnitelman perusteella laskettiin uudelleen valuma-alueiden teoreettisen läpäisemättömän pinnan määrä (TIA), painannesäilyntä, valumakerroin ja hallinnan mitoitus, kun alueella on kattokasvillisuutta ja läpäiseviä pintoja. Taulukoissa 7 9 on esitetty mitoituslaskelmat 8 mm, 20 mm ja 40 mm sateilla, kun alueella on kattokasvillisuutta ja läpäiseviä pintoja. Sateen kesto ei vaikuta teoreettisen läpäisemättömän pinnan määrään ja painannesäilyntään, joten näiden arvot kattokasvillisuuden ja läpäisevien pintojen myötä on esitetty vain taulukossa 7. 7 Idealuonnos hulevesien luonnonmukaisesta hallinnasta, Pähkinärinne Jaana Hakola.
11 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 9 (21) Kuva 4. Pähkinärinne 4:n pihasuunnitelma. Taulukko 7. Mitoituslaskelmat 8 mm sateella ennen hallintatoimenpiteitä ja kun alueella on kattokasvillisuutta ja läpäiseviä pintoja. Valumaalue Ennen hallintatoimenpiteitä TIA Painan- Valuma- Virtaama [%] nesäilyn- kerroin [l/s] tä [mm] Hallinta mit. [m 3 ] Alustavien hallintatoimenpiteiden jälkeen TIA Painan- Valuma- Virtaama Hallinta [%] nesäilyn- kerroin [l/s] mit. tä [mm] [m 3 ] ,9 0, ,3 0, ,2 0, ,5 0, ,0 0, ,0 0, ,9 0, ,1 0, ,6 0, ,7 0, ,9 0, ,0 0, ,7 0, ,8 0, ,2 0, ,2 0, ,8 0, ,9 0, ,1 0, ,3 0, ,0 0, ,0 0, yht 62 3,0 0, ,1 0, Kuten taulukon 7 arvoista nähdään, kattokasvillisuus ja läpäisevien pintojen käyttö suurentaa painannesäilynnän arvoa ja pienentää valumakerrointa, hulevesivirtaamaa ja siten muun tarvittavan hallintatilavuuden määrää.
12 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 10 (21) Taulukko 8. Mitoituslaskelmat 20 mm sateella, kun alueella on kattokasvillisuutta ja läpäiseviä pintoja. Valuma-alue Valumakerroin Virtaama [l/s] (1mm/min) Hallinnan mitoitus [m 3 ] 1.1 0, , , , , , , , , , , yhteensä 0, Taulukko 9. Mitoituslaskelmat 40 mm sateella, kun alueella on kattokasvillisuutta ja läpäiseviä pintoja. Valuma-alue Valumakerroin Virtaama [l/s] (1mm/min) Hallinnan mitoitus [m 3 ] 1.1 0, , , , , , , , , , , yhteensä 0, Hulevesien hallinta tonteilla ja asuntokohtaisilla pihoilla Pihasuunnitelmassa alueelle on esitetty kattokasvillisuutta, läpäiseviä pintoja, kerroksellista pihakasvillisuutta sekä biopidätysalueita. Nämä hulevesien hallintatoimenpiteet laskevat kappaleessa 3.3 esitettyjä hulevesien hallinnan mitoitusvaatimuksia eri sadetapahtumilla, mutta eivät kuitenkaan pelkästään ole riittäviä yli 2 mm sadetapahtumilla. Kattokasvillisuus ja läpäisevien pintojen käyttö suurentaa painannesäilynnän arvoa ja pienentää valumakerrointa, hulevesivirtaamaa ja siten muun tarvittavan hallintatilavuuden määrää. Pihasuunnitelmasta on valittu kuusi erilaista kohdetta tarkempaa hulevesien hallinnan suunnittelua ja mitoitustarkastelua varten. Liitteessä 1 on esitetty pihasuunnitelma ja tarkasteltavat hulevesien hallinnan esimerkkikohteet. Taulukossa 10 on esitetty esimerkkikohteiden teoreettisten läpäisemättömien pintojen määrä ja painannesäilyntä nykytilaisena ennen rakentamista ja tulevan maankäytön mukaisena. Kohteen 6 painannesäilynnän arvo ennen rakentamista on arvioitu muiden kohteiden arvoa pienemmäksi kohteen nykytilanteen maankäyttötyypistä (pelto) johtuen.
13 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 11 (21) Taulukko 10. Teoreettinen läpäisemätön pinta ja painannesäilyntä ennen rakentamista ja rakentamisen jälkeen. Kohde Ala [m 2 ] Ennen rakentamista Rakentamisen jälkeen TIA [%] Painannesäilyntä [mm] TIA [%] Painannesäilyntä [mm] 1 (omakotitalo) ,0 61 3,4 2 (rivitalo) ,0 58 3,6 3 (rivitalo) ,0 61 3,4 4 (rivitalo) ,0 61 3,2 5 (kerrostalo) ,0 58 3,7 6 (kerrostalo) ,0 57 3,8 Kuten taulukon 10 arvoista nähdään, rakentamisen myötä läpäisemättömän pinnan osuus kasvaa ja painannesäilynnän arvo pienenee, jolloin hulevesivirtaamat kasvavat. Nykytilanteessa ennen rakentamista alueen painannesäilyntä on noin 12 mm, jonka mukaisen vesimäärän painanteet pidättävät. Jos hallinnan tavoitetasona on nykytila, tulisi kortteli- ja tonttikohtaiset hallintamenetelmät mitoittaa 12 mm sadetapahtumalla. Taulukossa 11 on esitetty esimerkkikohteiden mitoitustiedot 12 mm sateella. Taulukko 11. Esimerkkikohteiden mitoitustiedot 12 mm sateella. Kohde TIA [%] Painannesäilyntä [mm] sade 12 mm valumakerroin biopidätys [m 3 ] biopidätys [m 2 ] 1 (omakotitalo) 0,61 3,4 0,43 1,3 13,0 2 (rivitalo) 0,58 3,6 0,41 3,8 38,2 3 (rivitalo) 0,61 3,4 0,44 4,2 41,8 4 (rivitalo) 0,61 3,2 0,45 4,3 42,7 5 (kerrostalo) 0,58 3,7 0,40 38,1 381,3 6 (kerrostalo) 0,57 3,8 0,39 52,1 521, Alueellinen hulevesien hallinta Taulukon 11 arvoista nähdään, että 12 mm mitoitussateella hulevesien hallinta paikallisesti esimerkkikohteiden tonteilla ja asuntokohtaisilla piha-alueilla on tilan puolesta paikoitellen mahdollista. Tontti- ja asuntokohtaisilla hulevesien hallintamenetelmillä hallitaan lyhytkestoisten ja pienien sademäärien sateen aiheuttamat hulevedet. Pidempikestoisten hulevesien hallintaa on toteutettava myös alueellisesti korttelin yhteisillä piha-alueilla. Alueelliset hallintamenetelmät eli viivytysalueet mitoitetaan Vantaan mitoitusmallin mukaisesti 40 mm sateen aiheuttamille hulevesille, joiden mitoituksessa huomioidaan korttelialueilla pidätettävä 8 12 mm sademäärä. Pitkäkestoisten sateiden hulevesien hallintaan tilaa on alueen pohjois-, kaakkois- ja eteläosissa. Viivytysalueet 1 ja 2 on esitetty maapäällisiksi viivytysalueiksi. Valuma-alueelle 3.1 sijoittuva viivytysalue 3 esitetään toteutettavan maanpäällisenä viivytysalueena, jossa on lisätilavuutta maan alla. Yleissuunnitelma hulevesien hallinnasta on esitetty liitteellä 2. Viivytysalueiden mitoitustiedot on esitetty taulukossa 12.
14 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 12 (21) Taulukko 12. Viivytysalueiden mitoitustiedot 8 mm ja 12 mm kortteliviivytyksellä. Viivytysalue Korttelihallinta 8 mm Korttelihallinta 12 mm Tilavuus [m 3 ] Pinta-ala [m 2 ] Tilavuus [m 3 ] Pinta-ala [m 2 ] 1 (pohjoisosa) (kaakkoisosa) (eteläosa) yhteensä Hulevesien johtaminen Hulevesien hallintavaihtoehto 2 Hulevesien johtaminen suositellaan toteutettavan painanteissa, kouruissa tai pintojen kaadoilla. Tiiviimmillä alueilla hulevedet johdetaan sadevesiviemärissä. Hulevesien hallinnasta on tarkasteltu vaihtoehtoa 2 kokouksissa , ja esille nousseiden asioiden mukaisesti. Vaihtoehtoinen tarkastelu laadittiin sen mukaisesti, että katu- ja tonttialueiden hulevedet hallitaan toisistaan erillisinä. Tarve tarkastelulle nousi esille, sillä katualueen hulevesiä ei voida hallita yksityisen omistuksessa olevalla tonttialueella, kuten vaihtoehdossa 1 on esitetty pitkäkestoisten sateiden aikana tehtävän. Mikäli näin kuitenkin toimitaan, tulisi hulevesien hallinta tonttialueella merkitä kaavaan rasitteeksi. Hallintavaihtoehdossa 2 on huomioitu Pähkinärinteen kaavaluonnoksen päivitys. Alustavassa kaavaluonnoksessa ( ) on muutettu katualueiden sijaintia sekä asuntojen sijaintia valuma-alueiden 1.6 ja 2.4 kohdalla. Vaihtoehdosta 2 tarkasteltiin ensin tilannetta, jossa molemmat viivytysalueet 1 ja 2 on jaettu useaan eri osaan. Tarkastelussa osoitettiin alueet, joissa hallitaan katualueen vedet ja eri kortteleiden vedet omina yksikköinään. Tämän vaihtoehdon kuitenkin todettiin olevan toteuttamiskelvoton viivytysalueen 1 osalta, jossa mm. huoltotoimenpiteiden kannalta ei olisi kannattavaa jaotella viivytysalueita erillisiksi. Vaihtoehtoa 2 kehitettiin siten, että katualueilta hulevedet kerätään erillisiin katualueen sadevesiviemäreihin. Tonteilta hulevedet johdetaan tonttisadevesiviemärissä ja painanteissa. Katualueen sadevesiviemärit on sijoitettu alueen vesihuollon yleissuunnitelman mukaisesti, jossa pohjoisosan katualueen sadevesiviemäri laskee etelään ja eteläosan katualueella on toinen haara kadun sadevesiviemäriä. Katualueen sadevesiviemäri purkaa hulevedet kaakkoisosan viivytysalueelle 2A. Tällöin pohjoisosan viivytysalue 1 voidaan toteuttaa yhtenä alueena tonttialueella (valuma-alueella 1.3), jossa hallitaan valuma-alueiden ja osa valuma-alueen 1.1 tonttialueiden hulevesistä. Eteläosassa hulevesien hallinnalle on esitetty kolme viivytysaluetta (viivytysalueet 2A, 2B ja 2C). Valuma-alueiden 2.3, 2.4 ja osa valuma-alueen 1.1 hulevesistä hallitaan tonttialueen reunalle sijoittuvassa viivytysalueessa 2C. Viivytysalueella 2B hallitaan lähiympäristön hulevedet. Viivytysalueen 2B ylivuoto tulee suunnitella siten, että vedenpinta ei nouse yli 0,3 m. Viivytysalueessa 2A hallitaan siis kaikki katualueen hulevedet ja viivytysalueiden 2B ja 2C ylivuotovedet. Ylivuotovedet nostavat hieman viivytysalueen 2A tilavuustarvetta. Valuma-alueen 3 hulevedet hallitaan alkuperäisen vaihtoehdon 1 mukaisesti viivytysalueella 3. Yleissuunnitelma hulevesien hallintavaihtoeh-
15 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 13 (21) dosta 2 on esitetty liitteellä 3. Taulukossa 13 on esitetty viivytysalueiden mitoitustiedot vaihtoehdon 2 mukaisena. Taulukko 13. Viivytysalueiden mitoitustiedot vaihtoehdossa 2. Viivytysalue Korttelihallinta 8 mm Tilavuus [m 3 ] Pinta-ala [m 2 ] A B C yhteensä Yhteenveto Työssä on laadittu Vantaan hulevesiohjelman tueksi esimerkkisuunnitelmat ja hulevesien hallinnan tarkastelut korttelialueilla toteutettavasta hulevesien hallinnasta esimerkkikohteena Pähkinärinne 4:n asemakaava-alue. Esimerkkisuunnitelmilla on pyritty havainnollistamaan toimenpiteet, joilla hulevesiohjelman tavoitteisiin päästään erilaisilla aluetehokkuuksilla ja maankäyttöratkaisuilla. Pähkinärinne 4 alueelle on laadittu tontinkäyttösuunnitelma. Alueesta on opinnäytetyönä laadittu myös piha- ja hulevesisuunnitelma, jossa on esitetty hulevesien hallintatoimenpiteitä kuten biopidätysalueiksi soveltuvia viheralueita, läpäiseviä pinnoitteita ja kattokasvillisuutta. Työssä määritettiin eri pintojen perusteella teoreettisen läpäisemättömän pinnan määrä (TIA) ja painannesäilyntä tontinkäyttösuunnitelmalle ja pihasuunnitelmalle. Arvoja vertaamalla voitiin todeta teoreettisen läpäisemättömän pinnan määrän olevan pienemmän ja painannesäilynnän arvon suuremman pihasuunnitelmassa kuin tontinkäyttösuunnitelmassa. Tällöin muodostuvat hulevesivirtaamat ovat pienemmät pihasuunnitelman mukaisella maankäytöllä. Hulevesitarkastelut laadittiin Vantaan hulevesien mitoitusmalliluonnoksen mukaisilla sateilla eli 2 mm, 8 mm, 20 mm, 30 mm ja 40 mm sateilla. Laskelmissa tarkasteltiin, mikä hallintatoimenpiteiden tarvittava tilavuus on eri sateilla tontinkäyttösuunnitelman ja pihasuunnitelman mukaisella maankäytöllä. Työssä laadittiin tontinkäyttösuunnitelman pohjalta hulevesisuunnitelmavaihtoehto 1. Hallintamenetelmät on suunniteltu pihasuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Vaihtoehdossa 1 hulevesien hallinta on esitetty toteutettavan asuntokohtaisilla piha-alueilla sekä korttelin yhteisillä piha-alueilla pohjois- sekä eteläosissa. Hallintavaihtoehto 2 laadittiin työn loppuvaiheessa tarkennetun maankäyttöluonnoksen pohjalta. VE 2:ssa hallinta on niin ikään esitetty toteutettavan asuntokohtaisesti sekä korttelin yhteisillä piha-alueilla, kuitenkin niin, että katualueen ja tonttialueen hulevedet hallitaan toisistaan erillisinä. VE 2:ssa yhteispiha-alueiden hallinta on eteläosasta hajautetummin toteutettu kuin VE 1:ssa. Molemmissa vaihtoehdoissa hallintatoimenpiteet on mitoitettu siten, että asuntokohtaisilla pihoilla hallitaan 8 12 mm sateen aiheuttamat hulevedet, jonka ylittävät sateet 40 mm asti hallitaan laajemmilla yhteisillä piha-alueilla.
16 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 14 (21) Alueen tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee hulevesien hallintatoimenpiteet suunnitella jokaiselle tontille yksityiskohtaisesti huomioiden kohteen omaispiirteet. Suosituksena on selkeiden ohjeiden laatiminen asuntokohtaisille tonteille toimenpiteistä, joilla hallinnan tavoitteisiin päästään. 4 HULEVESIEN HALLINTAMENETELMIEN KUVAUS 4.1 Biopidätysalueet Biopidätysalueet ovat ympäristöään alempana olevia kasvillisuuden peittämiä painanteita, joihin hulevedet voivat lammikoitua. Biopidätysalueen toiminta perustuu huleveden suotautumiseen kasvukerroksen läpi, jolloin suuri osa epäpuhtauksista pidättyy pintakerrokseen tai sitoutuu suodattavan kerroksen materiaaliin. Mikäli maaperä on hyvin vettä läpäisevää, biopidätysalue tyhjenee kokonaan imeytymisen kautta. Heikommin vettä läpäisevässä maaperässä rakenne voidaan varustaa salaojilla, jolloin kyse on suodattamisesta. Biopidätysalueeseen liittyy aina painanteessa oleva lammikoitumistila, johon voidaan kohteesta riippuen hetkellisesti varastoida ja viivyttää melko suuriakin vesimääriä. Kuvissa 5 7 on havainnollistettu biopidätysaluetta. Kuva 5. Esimerkki biopidätysalueesta parkkipaikan vieressä
17 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 15 (21) Kuva 6. Esimerkki biopidätysalueesta tien vieressä 9. Kuva 7. Esimerkki biopidätysalueesta parkkipaikan vieressä 9. 9 FCG Finnish Consulting Group Oy.
18 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 16 (21) 4.2 Kattokasvillisuus Viherkatolla tarkoitetaan kasvillisuudella peitettyä kattopintaa, joka imeyttää tai suodattaa vettä. Viherkatoilta valuvien hulevesien määrä on huomattavasti normaalia vähäisempi, kun sadevesi varastoituu kasvillisuuskerrokseen ja haihtuu joko suoraan tai kasvillisuuden käyttämänä. Ylimääräinen vesi valuu kasvillisuuskerroksen lävitse ja kerätään normaaleilla ränneillä ja syöksyputkilla. Kattokasvillisuus voi olla laaja-alaista eli ohutta ja lähes koko kattopinnan peittävää tai keskitettyä, jolloin kerrospaksuus on suuri ja pinta-ala pienehkö. Kasvillisuus voi olla istutettua tai koostua valmiista matosta. Laaja-alaisella kattokasvillisuudella pystytään tutkimusten mukaan vähentämään katoilta tulevien hulevesien vuotuista määrää n. 50 % ja viivyttämään tehokkaasti myös erittäin rankkojen sateiden aiheuttamaa virtaamaa. Viherkattoa ei tarvitse mitoittaa sademäärien mukaan. Rakennekerroksiltaan noin 50 mm paksuinen viherkatto pidättää vuotuisesta sademäärästä noin puolet. 10 Viherkattojen käyttö sopii erityisesti alueille, joissa ei ole tilaa maahan sijoitettaville hulevesien hallintamenetelmille. Kattokasvillisuutta voidaan käyttää kaikilla katoilla, joiden kaltevuus on pienempi kuin 1:2. Katon rakenteiden kestävyys tulee varmistaa, jos suunnitellaan keskitetyn kasvillisuuden käyttöä. Laaja-alainen, ohut kasvillisuus ei yleensä edellytä kattorakenteen vahvistamista. Katot on varustettava normaaleilla ränneillä ja syöksyputkilla. Viherkatot soveltuvat hyvin käytettäväksi yhdessä erilaisten imeytysjärjestelmien kanssa. 11 Esimerkki viherkatosta on esitetty kuvassa 8. Kuva 8. Esimerkki kattokasvillisuudesta Veg Tech Ab. Vegetationsteknik. Systemlösningar och produkter. 11 Suunnittelukeskus Oy Hulevesien luonnonmukaisen hallinnan menetelmät, suunnitteluohje.
19 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 17 (21) 4.3 Läpäisevät pinnat Läpäisevien päällysteiden avulla saadaan vähennettyä huleveden määrää ja virtaamaa sekä lisättyä pohjaveden muodostumista. Läpäisevä päällyste koostuu vettä läpäisevästä pintakerroksesta, jonka alapuolella on karkealla kiviainekselle täytetty kerros. Pintakerroksen läpäisevä hulevesi varastoituu hetkellisesti karkean kiviaineksen huokostilaan, josta se imeytyy maaperään tai johdetaan salaojilla. Läpäisevät päällysteet sopivat alueille, joiden liikennemäärät ovat pieniä, kuten asuinkorttelien pysäköintialueille, tonttiväylille sekä kevyen liikenteen väylille. Läpäisevän päällysteen pintakerros voi olla esimerkiksi rei itetyistä betonilaatoista, harvasta kiveyksestä, läpäisevästä asfaltista tai kennosorasta. Kuvassa 9 on esitetty havainnekuva reikälaatan käytöistä. Kuva 9. Esimerkki läpäisevästä pinnasta 9.
20 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 18 (21) 4.4 Painanteet Viherpainanteet ovat matalia ja leveitä nurmetettuja tai muuten kasvillisuuden peittämiä ojia, joiden pituuskaltevuus on pieni, alle 4 %. Niiden tarkoituksena on johtaa hulevettä hitaasti eteenpäin ja samalla pidättää haitta-aineita, parantaa imeytymistä ja pienentää virtausnopeutta. Viherpainanteet voivat olla kuivia tai märkiä, ts. niissä voidaan sallia pysyvä vesipinta, mikäli siitä ei aiheudu haittaa. Painanteisiin voidaan rakentaa matalia pohjapatoja, mikäli maasto on jyrkkää ja pituuskaltevuus ylittää suositukset. Painanne voidaan rakentaa maaperän ja ympäristön salliessa myös imeyttäväksi tai suodattavaksi, jolloin rakenne on samanlainen kuin biopidätysalueessa. Viherpainanteet ovat tyypillisesti korttelikohtaisia tai ainakin muutaman kiinteistön yhteisiä rakenteita. Isommat viherpainanteet edellyttävät useamman metrin levyistä aluevarausta. Kuvissa 10 ja 11 on havainnollistettu viherpainanteen rakennetta. Kuva 10. Matala viherpainanne 9.
21 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 19 (21) Kuva 11. Viherpainanne katualueella 9. Kouruja ja kivettyjä painanteita käytetään johtamaan pieniä määriä hulevesiä. Sovelluskohteita ovat esimerkiksi kiinteistön kattovesien tai pysäköintialueen hulevesien johtaminen viheralueille viivytettäväksi. Kourut ja kivipainanteet voivat koostua betonista tai kivestä tehdyistä elementeistä tai sitten ne voidaan tehdä latomalla luonnonkivistä tai betonisista sidekivistä. Kivipainannetta on havainnollistettu kuvassa 12.
22 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 20 (21) Kuva 12. Esimerkki kivipainanteen käytöstä Viivytysalueet Viivytysalueella tarkoitetaan hulevesien keskitettyä viivytysrakennetta, jolla hallitaan yleensä laajoilta alueilta muodostuvia virtaamia ja vesimääriä. Viivytysalue voi olla toiminnaltaan pelkkä suuri painanne, kosteikkoalue tai lammikko, jossa on pysyvä vesipinta. Viivytysalueella pystytään hidastamaan ja viivyttämään suuriakin hulevesimääriä, jolloin ehkäistään eroosiota ja tulvimista alapuolisilla purkureiteillä. Viivyttäminen mahdollistaa myös kiintoaineksen ja siihen sitoutuneiden epäpuhtauksien laskeutumisen järjestelmän pohjalle. Puhdistuskykyä voidaan tehostaa kasvillisuuden käytöllä, mikä auttaa sitomaan mm. ravinteita. Mikäli hulevesien laadullinen hallinta on merkittävä tekijä, tulisi viivytysalueiden toimintaa tehostaa esimerkiksi suodatuksella (biopidätysalue). Menetelmien sijaintipaikat on valittu siten, että ne sijoittuvat pääasiassa olemassa oleville pintavalunnan purkureiteille tai maastopainanteisiin, joihin hulevedet voidaan helposti johtaa. Menetelmien sijoittaminen painanteisiin vähentää lisäksi tarvittavia rakennustöitä, kun helpoimmillaan järjestelmä voidaan toteuttaa rakentamalla purku-uomaan pato, jonka aukolla kosteikon läpäisevä virtaama säädetään halutun mukaiseksi. Pato estää sallitun virtaaman ylittävän osuuden etenemisen ja tämä vesimäärä leviää kosteikon tulvaalueelle. Järjestelmän purkupäähän on suositeltavaa jättää pieni pysyvä vesiallas, joka toimii lietetilana, johon kiintoaine laskeutuu. Kiintoaineksen ja etenkin suurimpien epäpuhtauksien poistamista voidaan tehostaa toteuttamalla myös järjestelmän alkuun tasausallas, johon karkein aines pidättyy. Usein alkuperäinen painanne tai purouoma on niin kapea tai matala, että toimivan kokoisen rakenteen toteuttaminen edellyttää kaivutöitä, etenkin syvemmän veden alueen tai lietetilan toteuttamiseksi. Viivytysalueen rakennetta on havainnollistettu kuvassa 12.
23 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus 21 (21) Kuva 13. Viivytysalue 9. FCG Finnish Consulting Group Oy Tarkastanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty toimialajohtaja, DI Laatinut: Päivi Määttä suunnitteluinsinööri, DI
HERVANTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA
FCG Planeko Oy TAMPEREEN KAUPUNKI HERVANTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA Raportti 0155-D1861 10.10.2008 FCG Planeko Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen