Source: http://docplayer.fi/3886948-Vtt-cr-08759-13-tutkimusraportti-amm-tietoturva-pekka-savolainen-pekka-koponen-sami-noponen-janne-sarsama-jyri-toivonen-versio-v1.html
Timestamp: 2017-01-24 05:44:03+00:00
Document Index: 2522267

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

⭐VTT-CR TUTKIMUSRAPORTTI. AMM Tietoturva. Pekka Savolainen, Pekka Koponen, Sami Noponen, Janne Sarsama, Jyri Toivonen. Versio V1.
VTT-CR TUTKIMUSRAPORTTI. AMM Tietoturva. Pekka Savolainen, Pekka Koponen, Sami Noponen, Janne Sarsama, Jyri Toivonen. Versio V1.
Download "VTT-CR-08759-13 TUTKIMUSRAPORTTI. AMM Tietoturva. Pekka Savolainen, Pekka Koponen, Sami Noponen, Janne Sarsama, Jyri Toivonen. Versio V1."
1 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-CR AMM Tietoturva Kirjoittajat: Luottamuksellisuus Pekka Savolainen, Pekka Koponen, Sami Noponen, Janne Sarsama, Jyri Toivonen Julkinen Versio V1.02 3 2 (55) Jakelu (asiakkaat ja VTT) Tilaaja, VTT ja muu jakelu. VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.4 3 (55) Alkusanat Sähkötutkimuspoolin VTT:ltä tilaaman AMM Tietoturva-projektin tavoitteeksi asetettiin selvittää kokonaisvaltaisesti AMM-järjestelmiin (Automatic Meter Management) vaikuttavat tietoturvariskit verkkoyhtiöille ja muille projektin osapuolille sekä esittää järjestelmien kehittämistarpeet joita edellytetään, jotta loppukäyttäjille voidaan taata riittävän turvallinen ja luotettava palvelu. Selvityksen lähtökohtana on vallitseva tilanne kotimaisissa verkkoyhtiöissä. Valtioneuvoston 2009 antaman asetuksen mukaisesti vuoden 2013 lopussa vähintään 80%:lla jakeluverkkojen asiakkaista tulee olla viestintäverkon kautta etäluettavissa ja etäohjattavissa oleva kulutetun energian tuntimittauslaitteisto. Pääosa Suomessa käytössä olevista sähkömittareista on jo nyt vaihdettu uusiin, asetuksen mukaisiin mittareihin. Samalla on rakennettu etäyhteydet käyttöpaikoille ja uudistettu luenta- ja ohjausjärjestelmät, sekä rakennettu liitännät muihin järjestelmiin kuten mittaustieto- ja taloustieto- ja asiakastietojärjestelmiin. Tämän kokonaisuudistuksen nykyvaiheessa verkkoyhtiöt hyödyntävät uusien, älykkäiden mittareiden mahdollisuuksia tasehallinnassa, laskutuksessa, kulutustietojen välittämisessä loppuasiakkaalle, etäkytkennässä ja etäkatkaisussa sekä kuormanohjauksessa. Älymittareita voidaan hyödyntää myös verkon valvonnassa ja vianhallinnassa. Toiminnan tieto- / kyber-turvallisuutta ja tietoturvahaasteita selvitettiin projektiosapuolien kanssa järjestetyissä työpajoissa, niin verkkoyhtiöiden vaatimusten ja vastuiden kuin palveluntarjoajien nykyratkaisujen ja kehitysnäkymien kannalta. Palveluntarjoajat edustivat mittarinvalmistajien ja mittarien luenta- ja hallintapalveluiden sekä järjestelmäintegraattoreiden näkökulmia. Tilannekuvaa vahvistettiin Kaupunkiyhtiöt-yhteenliittymän jäsenille suunnatulla AMM-järjestelmien käyttöä ja kehitysnäkymiä selvittävällä kyselyllä. Selvitystyön taustaaineistona perehdyttiin tutkimustuloksiin, joita on julkaistu AMR-, AMI- ja AMM-järjestelmien suunnittelusta, rakenteesta ja toiminnasta, erityisesti järjestelmien tietoturvallisen toiminnan kannalta. Tilannekuvan yhteen vetämiseksi ja kommunikoimiseksi projektin kaikille osapuolille järjestettiin projektin lopussa työpaja, mihin kukin osapuoli sai kutsua myös läheisimpien sidosryhmiensä edustajia. Yleismaailmalliset trendit, mittausteknologian kehittyminen ja energiatehokkuustavoitteet tulevat vaikuttamaan AMM-järjestelmien kehityssuuntaan myös Suomessa. AMMjärjestelmiin liittyvien standardien, vaatimusten ja suositusten kehitysnäkymiä on tarkasteltu Euroopan Komission smart grid- ja AMM-järjestelmiin kohdistuvien tavoitteiden ja maakohtaisten esimerkkien kautta. Nämä kehitysnäkymät on otettu huomioon kotimaan tilanteen tarkastelussa ja raportin lopussa esitetyissä johtopäätöksissä. Projektin toimeksiantaja oli Energiateollisuus ry:n alaisuudessa toimiva Sähkötutkimuspooli sekä joukko yrityksiä. Projektin toteutti VTT vuoden 2013 aikana, ja toteutusta ohjasi toimeksiantajan edustajista koottu johtoryhmä, jonka kokoonpano oli seuraava: Osmo Auvinen, Keravan Energia Oy, ST-Poolin edustaja, johtoryhmän puheenjohtaja Anu Puhakainen, Oy LM Ericsson AB (edustaen myös Landis+Gyr Oy:tä), Sami Pyykkö, Kamstrup A/S, Timo Haatainen, Empower IM Oy, Mikko Keto, TeliaSonera Finland Oyj, Jani Karhunen, Enfo Zender Oy, Raimo Toivanen, PKS Sähkönsiirto Oy, R4 Sähköyhtiöt edustaja, Mika Sohlman, Aidon Oy, Jukka Rautava, VTT.5 4 (55) VTT:n projektitiimin jäsenet olivat: Pekka Koponen, Sami Noponen, Janne Sarsama, Jyri Toivonen, Pasi Ahonen sekä projektin projektipäällikkö Pekka Savolainen, joka toimi myös johtoryhmän sihteerinä. Projektitiimi kiittää johtoryhmää henkilökohtaisesta panostuksesta sekä aktiivisuudesta edustamansa yrityksen asiantuntemuksen tuomisessa projektin käyttöön. Kiitokset myös osallistujayritysten johdolle projektille osoittamistaan resursseista ja yritysten asiantuntijoille, jotka tukivat projektia työpajoihin valmistautumisessa ja antautuivat työpajoissa syvällisiinkin keskusteluihin AMM-järjestelmien toteutuksesta, järjestelmähallinnan menettelytavoista ja niiden perusteista.6 5 (55) Termit ja lyhenteet Luvussa on kuvattuna raportissa käytetyt termit ja lyhenteet. Termit on pyritty määrittämään niin, että raportin lukeminen ja ymmärtäminen olisi helppoa. Useille termeille ja lyhenteille erityisesti sähkön etäluennassa esiintyy julkisuudessa monia määritelmiä jotka voivat merkitykseltään poiketa toisistaan. 2G/3G AES AMI AMM AMR DLMS/COSEM DMS GPRS KTJ KVJ M-Bus PLC PLAN PSTN SCADA Toisen/kolmannen sukupolven matkapuhelinverkko. Advanced Encryption Standard- salausalgoritmi. Advanced/Automatic Metering Infrastructure (= Smart Metering) on järjestelmäkokonaisuus, joka sisältää AMM-järjestelmän lisäksi myös sellaisia kulutuksen mittauksiin ja ohjauksiin liittyviä toiminnallisuuksia jotka palvelevat muita järjestelmiä sekä liitännät joiden kautta mittaustiedot ja AMM-järjestelmän ohjaustoiminnot ovat automaattisesti hyödynnettävissä kaikissa niitä tarvitsevissa järjestelmissä. Voidaan katsoa sisältävän myös hyödyntävien järjestelmien puoleisen osan kyseisistä liitäntärajapinnoista. Advanced/Automatic Meter Management on järjestelmä joka automaattisesti lukee, ohjaa ja valvoo kulutusmittareita etätiedonsiirtoyhteyksiensä yli. Se sisältää mm. seuraavia toiminnallisuuksia: kulutusmittausten etälukeminen, jännite- ja keskeytystietojen etälukeminen, etäkatkaisu ja -kytkeminen, kuorman ohjaus, mittarin asennuksen, toiminnan ja kunnon valvonta sekä asennuksen ja ylläpidon tuki. Automatic Meter Reading tarkoittaa kulutusmittausten automaattista luentaa joko suoraan etälukuna mittarinlukujärjestelmään tai mittarin lähistöllä kiertävälle mittarinlukijalle esim. autoon. Device Language Message Specification/ Companion Specification for Energy Metering. Energiankulutuksen etäluennan tiedonsiirron määrittely, jonka tärkein versio on kansainvälinen tiedonsiirtostandardi IEC Standardi määrittelee mittareille rajapintamallin ja tiedonsiirtoprotokollat sekä näiden eritasoisia tietoturvaratkaisuja. Distribution Management System. Käytöntukijärjestelmä. General Packet Radio Service. Pakettikytkentäinen tiedonsiirto mobiiliverkossa. Käytöntukijärjestelmä. Käytönvalvontajärjestelmän yläpuolella toimiva sähköverkon käyttöä tukeva tietojärjestelmä. Käytönvalvontajärjestelmä (SCADA). Se on hajautetun automaatiojärjestelmän paikallisautomaation ja hajautetut toimilaitteet yhdeksi valvomosta käsin hallittavaksi kokonaisuudeksi yhdistävä automaatiojärjestelmä. Meter-Bus. Sähkön ja kaasun etäluennan Eurooppalainen standardi. Power Line Communications, sähköverkkotiedonsiirto. Sähköverkkotiedonsiirron protokolla. Public Switched Telephone Network. Kiinteä puhelinverkko. Supervisory Control and Data Acquisition. Teollisuusautomaation ohjausjärjestelmä. Katso myös KVJ.7 6 (55) Smart Metering Smart Meter SM-GC Älykäs mittarointi tarkoittaa järjestelmäkokonaisuutta (infrastruktuuria) joka tuottaa mittaustietoja kulutuksesta ja muista suureista ja hyödyntää niitä monipuolisesti ja automaattisesti eri tarkoituksiin. Tarkoittaa siis suurin piirtein samaa kuin AMI. Älykäs mittari tarkoittaa, että mittarissa on tietotekniikkaan perustuvia toiminnallisuuksia. Se, että mittarit ovat älykkäitä ei sinänsä tee mittarointia älykkääksi. Älykäs mittarointi (smart metering = AMI) toki edellyttää mittarilta tiettyjä tietotekniikkaan perustuvia toiminnallisuuksia eli myös mittarin on oltava tietyssä määrin älykäs. Smart Metering Coordination Group8 7 (55) Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Termit ja lyhenteet... 5 Sisällysluettelo Johdanto Projektin tavoitteet Projektin rajaukset AMM - tietoturvan kehittämismalli AMM-järjestelmiin liittyvä standardien, vaatimusten ja suositusten kehitys Euroopassa Euroopan komissio Iso-Britannia Saksa Norja Alankomaat Standardiluettelo Suomen AMM-järjestelmien yleinen järjestelmäkuvaus AMM-järjestelmän osakokonaisuudet Sähkönkulutustiedon etäluennan tiedonsiirtotekniikat Kulutusmittareiden kautta toteutettavat ohjaustoiminnot AMM-järjestelmien tietoturvaa koskevat säädökset Suomessa AMM järjestelmien potentiaaliset tietoturvauhkat ja haasteet Suomessa Eri toimijoista johtuvat tietoturvaongelmat Mittareiden ja luentajärjestelmän välinen kommunikointi Inhimilliset käytönaikaiset virheet Kulutustietoja asiakkaille tarjoava www-palvelin Yksityisyysongelmat Sähkömittareihin kohdistuvat tietoturvauhkat Luentajärjestelmän kautta mittareihin kohdistuvat hyökkäykset Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset Hyökkäykset AMM-järjestelmän kautta verkkoyhtiön kriittisiin järjestelmiin Uhkaskenaarioiden riskin suuruuden arviointi projektin työpajassa Suosituksia AMM-järjestelmien tietoturvan parantamiseksi Johtopäätökset Lähdeviitteet... 529 8 (55) 1. Johdanto Nykyisiin sähköverkkoihin ollaan toteuttamassa uudistuksia, jotka parantavat sähköverkon toimivuutta ja sähkön jakelua monella tasolla. Tulevaisuuden tarpeita täyttävää sähköverkkoa kutsutaan älykkääksi sähköverkoksi (smart grid). Sähkön mittaustiedon etäluenta on yksi älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvistä uusista merkittävistä ominaisuuksista. Suomi on ensimmäisten maiden joukossa maailmassa toteuttamassa laajamittaista siirtymistä tuntipohjaiseen kulutusluentaan lainsäädännön ohjaamana. Sähkömarkkinalain mukaan verkonhaltijan on järjestettävä verkossaan sähköntoimitusten mittaus, rekisteröinti ja ilmoittaminen sähkömarkkinoiden osapuolille. Valtioneuvosto antoi yleisistunnossaan helmikuussa 2009 asetukset sähkömarkkinoista sekä sähkötoimitusten selvityksestä ja mittaamisesta. Etäluentaan liittyvät säädökset velvoittavat sähköyhtiöt tarjoamaan asiakkailleen tuntikohtaiset sähkön kulutuslukemat ilman erillistä maksua. Sähkön myyjälle tiedot on ilmoitettava käyttöpaikka- ja mittauskohtaisesti. Asetuksen taustalla on EU:n energiapalveludirektiivi tehokkaasta energian loppukäytöstä ja energiapalveluista (2006/32/EY). Asetuksen tavoitteena on, että 80% jakeluverkkojen asiakkaista on tuntimittauksen ja mittarien etäluennan piirissä vuoden 2013 loppuun mennessä. Mittauspalvelulla on pyrittävä edistämään tehokasta ja säästäväistä sähkönkäyttöä sekä käytön ohjausmahdollisuuksien hyödyntämistä. Uusia vaatimuksia saattaa tulla uusien EU:n direktiivien, kuten annetun Energiatehokkuusdirektiivin, toimeenpanon myötä. EU:n energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU tuli voimaan ja se korvaa energiapalveludirektiivin. Mittauksen ja kysyntäjouston vaatimukset täyttävä AMM-järjestelmä (Automatic Meter Management system) edellyttää laajamittaista tiedon siirtoa mittarin ja tietojärjestelmien välillä, ml. laskutus-, ja raportointijärjestelmät. Muutos vanhaan tapaan lukea analogisen sähkömittarin lukema paikallisesti kerran vuodessa on suuri. AMM-järjestelmä koostuu useista tietojärjestelmistä, toimijoista, laitteista ja kommunikaatioväylistä. Etäluettavan mittarin ominaisuuksiin kuuluu kahdensuuntainen etäyhteys, jota käyttää useampi toimija. Etäyhteyttä voidaan käyttää mittaustietojen välittämisen lisäksi myös käyttöpaikan sähköliitännän etäkatkaisuun ja - kytkentään sekä mittarin päivityksiin ja konfigurointiin. Etäluettavien mittareiden tietoturvakysymykset ovat herättäneet keskustelua maailmanlaajuisesti, ja myös Suomessa. Tutkimuksia aiheesta on tehty useassa maassa, ja aihetta tutkitaan edelleen laajasti. Alalta puuttuu edelleen yhtenäiset standardit ja kattava tietoturvaohjeistus. 1.1 Projektin tavoitteet Tämä raportti on AMM Tietoturva -projektin loppuraportti. Raportin ensisijaisena tavoitteena on kuvata suomalaisesta näkökulmasta AMM-järjestelmiin (Automatic Meter Management) liittyviä tietoturvauhkia. Tämän lisäksi raportissa esitetään AMM-järjestelmien tietoturvauhkien käsittelyn yhteydessä esiin nousseita keinoja ja mahdollisuuksia, joiden huomioinnilla alan toimijat voivat soveltuvin osin parantaa omien järjestelmiensä tietoturvallisuutta. Raportti on tarkoitettu suomalaisten jakeluverkkoyhtiöiden ja muiden AMM-kentässä toimivien yritysten käyttöön (palvelutoimittajat, laitetoimittajat, teleoperaattorit, verkostourakoitsijat jne.). Raportti on käytettävissä esimerkiksi lähdemateriaalina toimijoiden mahdollisissa omia järjestelmiään, tuotteitaan tai palveluitaan koskevissa yksityiskohtaisissa uhka- ja riskitarkasteluissa. Projektissa tarkasteltiin lähtökohtaisesti suomalaisten jakeluverkonhaltijoiden käyttämien AMM-järjestelmien tietoturvallisuutta kuvan 1 mukaisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että tarkastelun kohdetta eli AMM-järjestelmiä on lähestytty siinä muodossa millaisia järjestelmät ovat suomalaisilla toimijoilla arkkitehtuuriltaan, toiminnallisuuksiltaan ja käytetyiltä teknologioil-10 9 (55) taan. Raportissa ei siis kuvata AMM-järjestelmien tietoturvatilannetta yleismaailmallisesti. Kuitenkin työssä on jonkin verran tukeuduttu myös kansainväliseen alaa käsittelevään kirjallisuuteen ja standardointiin. Siihen, miten hyvin raportissa esitetyt asiat ovat linjassa laajemman kansainvälisen tilanteen kanssa, raportissa ei oteta kantaa. 1.2 Projektin rajaukset Kuva 1: Projektin osapuolet yhteistyössä Vaikka raportin näkökulma on Suomessa käytössä olevissa AMM-järjestelmissä, on kuitenkin huomattava, että raportti ei valitettavasti ole täysin kattava tarkastelukohteen osalta. Tämä on seurausta siitä, että raportin tausta-aineisto on vain otos toimijakohtaisista ratkaisuista koostuvasta suomalaisesta AMM-kentästä. Projektissa käsitelty ja tässä raportissa kuvattu aineisto AMM-järjestelmien tietoturvauhkista koottiin keskeisiltä osin projektin aikana tehdyissä päivän mittaisissa yrityshaastatteluissa, työpajoissa, joita projektissa pidettiin kaikkiaan 10 kappaletta (4 verkkoyhtiötä ja 6 laite- tai palvelutoimittajaa). Työpajoissa ilmenneitä AMM:n tietoturvaan liittyviä luottamuksellisia yritys ja valmistajakohtaisia havaintoja on käsitelty ainoastaan työpajoissa ja niitä ei ole kuvattu tässä raportissa. Lisäksi on huomattava, että tehty tarkastelu jää AMM-järjestelmien tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä pikemminkin uhkien tunnistamisen ja kuvaamisen tasolle, kuin että raportissa käsiteltäisiin AMM-järjestelmien tietoturvaan liittyviä tarkasti määriteltyjä riskejä. Tällä tarkoitetaan sitä, että AMM-järjestelmien tietoturvaan liittyviä ei-toivottuja asioita ja ilmiöitä ei ole analysoitu tehdyssä työssä niin yksityiskohtaisella tasolla, että niille olisi tehty varsinaista riskin suuruuden tai jopa merkittävyyden arviointia, jonka perusteella niitä voitaisiin sitten asettaa esim. suuruus- tai merkittävyysjärjestykseen. Tällainen arviointi katsottiin tässä yhteydessä epätarkoituksenmukaiseksi siihen liittyvien haasteiden vuoksi. Näistä keskeisimpiä olivat tarkastelukohteen, suomalaisten AMM-järjestelmien, laajuus ja yksittäisten ratkaisujen heterogeenisuus, liiketoimintaverkoston monitahoisuus ja monenlaiset kumppaniroolit, sekä puute sellaisista asiantuntijoista, jotka osaisivat arvottaa riskejä maanlaajuisesti. Voidaan jopa väittää, että yksityiskohtainen riskitarkastelu tässä kontekstissa olisi mielekäs vain yrityskohtaisesti toteutettuna, ei maanlaajuisesti. Riskin suuruuden ja merkityksen arviointiin11 10 (55) sisältyy aina elementtejä, jotka riippuvat oleellisesti toiminnan volyymista ja toiminnanharjoittajan (esim. verkkoyhtiön) arvostuksista. Kulutusmittaustiedon laajamittainen kuljettaminen organisatorisesti keskitettyjen vaikkakin fyysisesti esimerkiksi pilvipalveluihin hajautettujen mittaustietopalvelualustojen, kuten [Lehtonen 2013], kautta on kehittymässä ja yleistymässä. Palvelualustaratkaisuja ei tässä raportissa varsinaisesti tarkastella. Avoimen palvelualustan periaate sisältää yksityisyyden suojan ja tietoturvan osalta sellaisia haasteita, että se ansaitsisi oman erillisen tarkastelunsa. Tietojen keskittäminen yhteen järjestelmään lisää mahdollisen onnistuneen tunkeutumisen vaikutuksen laajuutta ja houkuttelevuutta merkittävästi, ja tietoturvan on sekä organisaation että teknisten ratkaisujen osalta syytä olla ainakin samassa suhteessa varmempia. Raportti ei ole eikä ollut lähtökohtaisesti tarkoitettukaan olemaan tieteellinen esitys sen käsittelemästä aihepiiristä. Raportti on tiettyihin rajallisiin resursseihin perustuva mutta luonteeltaan kattava selvitys AMM-järjestelmien tietoturvallisuudesta. Projektissa tämän loppuraportin lisäksi tuotettua taustamateriaalia voi tiedustella ST-Poolilta. 1.3 AMM - tietoturvan kehittämismalli Tavoitteensa mukaisesti AMM Tietoturva projekti selvittää kokonaisvaltaisesti AMMjärjestelmiin (Automatic Meter Management) vaikuttavat tietoturvariskit ja selventää ne verkkoyhtiöille ja muille projektin osapuolille sekä esittää järjestelmien kehittämistarpeet joita edellytetään, jotta loppukäyttäjille voidaan taata riittävän turvallinen ja luotettava palvelu. Selvityksen vaiheet on esitetty kuvassa 2. Tämän monitahoisen kohteen, Suomen AMMjärjestelmien, tietoturvariskien analysointi aloitettiin perehtymällä järjestelmän keskeisiin toimintoihin, toimijoihin, rooleihin ja toiminnan haasteisiin (viitaten Kuva 2 kohta a). Tätä varten osallistujayrityksiltä saatuja ja aiemmin omaksuttuja taustatietoja täydennettiin lähdekirjallisuudella, mukaan lukien luvuissa 2 ja 4 esitetyt liittyvien eurooppalaisten ja kotimaisten standardien ja suositusten käsittelyt (b). Yrityskohtaisissa työpajoissa käytiin läpi yritysten toimintatapoja ja analysoitiin vaihtoehtoisia toimintamalleja. Analyysissä korostettiin älymittarien ja soveltuvin osin älykkäiden sähköverkkojen (smart grid) hallinnan tietoturvan kannalta keskeisiä näkökulmia. Analyysissä kartoitettiin AMM-järjestelmien perustoiminnot ja niiden käsittelemät keskeiset suojattavat tiedot (tietovarannot, asset), sekä selvitettiin niihin kohdistuvat, yritysten liiketoiminnan kannalta olennaisiksi koetut uhkat, ja uhkiin varautumiseksi käytetyt keinot. Toimintoanalyysin perusteella pystyttiin muodostamaan käsitteellinen malli suomalaisten AMM-järjestelmien toiminnasta (c). Käsitteellisen mallin sisältämät komponentit, osakokonaisuudet ja kommunikointirajapinnat esitellään luvussa 3. Uhkien toteutumismahdollisuuksia selventävä haavoittuvuusanalyysi (d) keskittyy tyypillisiin heikkouksiin joita tämänkaltaisissa verkottuneissa järjestelmissä ja niiden toteutusteknologioissa ilmenee. Esimerkkejä tällaisista haasteista ovat käyttäjien tunnistus, käyttöoikeuksien mukaisen käytön valvonta ja luottamuksellisuuden säilyttäminen komponenttien välisessä kommunikoinnissa. Haavoittuvuusanalyysissä huomioidaan haavoittuvuudet niin teknisissä toteutuksissa kuin toiminnan perustana olevissa operatiivisissa ohjeissa (prosessiheikkoudet) ja henkilöstön koulutuksessa. Haavoittuvuusanalyysissä käsitteellisen mallin rajapinnat käsitellään hyökkäysrajapintoina, luvussa 5 esitetyn mukaisesti. Haavoittuvuudet näissä rajapinnoissa saattavat mahdollistaa uhkan toteutumiseen johtavan hyökkäyksen, esim. tahallisen vahingon teon, tai työntekijän aiheuttaman virhetilanteen, joka johtuu huolimattomuudesta tai asianmukaisen ohjeistuksen puuttumisesta.12 11 (55) Uhka-riski-analyysin perusteella luodaan kuva järjestelmän tieto-/kyber-turvallisuuden tasosta ja pyritään löytämään kohteet joita on tarpeen kehittää. Kohdan (e) uhka-riski-analyysi perustuu projektissa luotuihin järjestelmän virhetilaan johtaviin skenaarioihin, joiden perustana ovat toisaalta järjestelmään kohdistuvat uhkat ja toisaalta siinä mahdollisesti olevat haavoittuvuudet. Skenaarioiden taustalla ei ole tietty, esim. projektissa mukana ollut verkkoyhtiö ja sen AMM-toteutus, vaan ne perustuvat projektin selvityksen mukaiseen geneeriseen AMM-toteutukseen, tyypillisine uhkan toteutumisen seurauksineen ja uhkaan varautumisen keinoineen tästä myös projektissa käytetty nimitys tyyppiskenaario. Itse analyysi riskien suuruuksien ja siis mahdollisten kehitystarpeiden arvioimiseksi tehtiin projektin kaikkien osapuolien yhteisessä työpajassa. Työpajassa osallistujilla oli mahdollisuus keskustella varautumiskeinoista ja uhkien konkretisoitumisen mahdollisuuksista toimitusketjun asiantuntijoiden ja muiden vastaavien järjestelmän omistajien kanssa. Analyysin lähtötiedot ja tulokset on kuvattu luvussa 5. AMM-järjestelmien tietoturvallisuuden kehittämisen seuraavia vaiheita olisivat osajärjestelmäkohtaisten tietoturvan kehitystavoitteiden määrittäminen ja toteutuksen suunnittelu, esimerkiksi tarkemman osajärjestelmien analysoinnin ja yrityskohtaisen riskien arvioinnin perusteella. Koska toimintaympäristö ja järjestelmän tavoitteet muuttuvat ajan kuluessa, analyysija kehitysprosessi on iteratiivinen. Kuva 2: AMM-tietoturvan kehittämismalli13 12 (55) 2. AMM-järjestelmiin liittyvä standardien, vaatimusten ja suositusten kehitys Euroopassa Tässä luvussa esitellään eurooppalaisia AMM-tietoturvan kehitystrendejä perustuen Euroopan komission standardointitoimintaan, julkaistuihin tutkimuksiin ja tulevien AMMjärjestelmien toteutusperiaatteisiin. Tarkastelussa ovat mukana Euroopan komission AMMjärjestelmiin liittyvä standardointityö, sekä AMM-järjestelmien kehitystavoitteet ja ajankohtainen tilanne Iso-Britanniassa, Saksassa, Norjassa ja Alankomaissa. Lopuksi esitellään keskeisimpiä älykkäiden mittareiden ja älykkään mittaroinnin tietoturvallisuutta määrittäviä eurooppalaisia standardeja. 2.1 Euroopan komissio Standardoinnin yleistilanne Euroopan komissio on aktiivinen AMM-järjestelmien kehitykseen ja yleisemmin älykkäiden sähköverkkojen (smart grid) kehitykseen kohdistuvassa standardointityössä. Yhtenä työmuotona ovat standardointia käsittelevät konferenssit. Esimerkiksi Euroopan komission älykkäiden sähköverkkojen -standardoinnin tilannetta käsitellyt konferenssi, European Conference on Smart Grid Standardization achievements, European Commission, 28 January 2013, sisälsi myös AMM-tietoturvaa koskevia esitelmiä. Erityisesti kaksi esitelmää käsitteli AMI-järjestelmien standardeja: 1) Common functional communications standards for smart metering systems, Daniel HEC, CEN-CENELEC-ETSI Smart Meters Coordination Group 2) Smart Metering Systems - Industry perspective, Frank Hyldmar, ESMIG the European Smart Metering Industry Group) Myös eräissä muita standardointihankkeita koskevissa esitelmissä oli esillä AMI-järjestelmien tietoturvaan liittyviä asioita. Esimerkiksi on mahdollista, että AMI-järjestelmille tullaan tulevaisuudessa asettamaan vaatimuksia jotka tukevat sähköautojen ohjattua latausta. Myös kuluttajia standardien valmistelussa edustavan organisaation, ANECin (European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardisation AISBL (nonprofit organisation); usein käytetään viittausta The European consumer voice in standardisation), näkökulma oli mukana. Esitelmistä kävi ilmi että useat loppuasiakkaiden näkökulmasta tärkeinä pidetyt kulutusmittausjärjestelmien ominaisuudet liittyvät tietoturvaan: Asiakkaan tulisi päästä helposti käsiksi AMI-järjestelmien tuottamaan dataan ja mahdollistamiin uusiin palveluihin. Myyjän vaihdon tulee olla helppoa. Datan tulee olla täysin suojattua ja yksityisyyden suojan toteutua. Etätoimintojen väärinkäytön on oltava estetty. Erityisen alttiita kuluttajia on erityisesti suojeltava. Mittarien on oltava luotettavia, turvallisia ja tietoturvallisia. Konferenssin esitelmät ovat saatavilla osoitteessa:14 13 (55) M/490 eli älykkäiden sähköverkkojen standardointi Euroopan komission älykkäiden sähköverkkojen standardoinnin Mandaatti M/490 (Smart Grid Mandate M/490.) pyrki parantamaan referenssiarkkitehtuuria, standardointiprosesseja ja yhteistyön työkaluja ja sovittamaan ne yhteensopivuutta, tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa koskeviin uusiin vaatimuksiin. Mandaatti päättyi vuoden 2012 lopussa. Mandaattin M/490 rajaus sisältää erityisen tietoturva-tiimin ja koordinoinnin mandaattien M/441 (smart metering) ja M/468 (e-mobility) kanssa. Mandaatin M/490 ensimmäinen standardijoukko pyrkii kattamaan muun muassa myös AMI-järjestelmät ja niihin liittyvät toimistojärjestelmät sekä hajautettujen resurssien sekä kuormien ohjauksen. Havaittuja standardointiaukkoja täyttämään on jo käynnistetty toimenpiteitä. AMI-järjestelmiä näistä sivuavat mittarinlukuprotokollan CO- SEM harmonisointi sähköverkkojen hallinnan Common Information Model (CIM) standardien (IEC ja IEC 61970) ja verkostoautomaation IEC standardien kanssa sekä verkostoautomaation tietoturvastandardin IEC edelleen kehittäminen M/441 eli AMI-järjestelmien standardointi Euroopan komission vuonna 2009 standardointijärjestöille CEN, CENELEC ja ETSI antama vuoden 2012 loppuun asti kestänyt mandaatti M/441 koski älykkäiden mittausjärjestelmien eli AMI-järjestelmien (Advanced Metering Inftratructure) standardoinnin ja yhteentoimivuuden kehittämistä. Mandaatin tarkoituksena oli tukea energiatehokkuuteen pyrkivien ja energiamarkkinoita koskevien Euroopan komission direktiivien vaatimaa 80% kattavuutta älykkäiden kulutusmittarien käyttöönotossa vuoteen 2020 mennessä, mittauspisteisteiden määrällä mitattuna. Vaikka Mandaatilta M/441 pyydetyt tuotokset (Deliverables) ovat valmistuneet, jatketaan sen älykkäiden mittareiden koordinointiryhmän (Smart Meters Goordination Group) työskentelyä kyseisten standardien ylläpidossa ja päivittämisessä ja kytkettynä rinnakkaisiin standardointimandaatteihin M/490 (smat grids) ja M/468 (e-mobility). AMI-järjestelmien käyttö kysynnän hallinnan toimintoihin kuuluu itse asiassa mandaatin M/490 alle. Kysynnän hallinta sisältää kysynnän energiatehokkuuden parantamisen sekä kysyntäpuolen ohjattavien resurssien (ohjattavat kuormat, energiavarastot ja sulautettu sähkön tuotanto) hallinnan. Tietoturvan ja yksityisyyden suojan osalta peruslähestymistapa on myös otettu älykkäiden sähköverkkojen standardoinnin koordinointiryhmältä (Smart Grid Coordination Group, M/490). Mandaatti M/441 suosittelee, että kehitetään EU referenssijoukko tietoturvan ja yksityisyyden suojan vaatimuksista älykkäille mittausjärjestelmille, eli AMI-järjestelmille, ja tutkitaan mahdollisuutta kehittää tietoturvan ja yksityisyyden suojan sertifiointimenettely M/441 Smart Meters Coordination Group (SM-GC) Mandaatin M/441 Älykkäiden mittareiden koordinointiryhmä, Smart Meters Coordination Group, on laatinut teknisen raportin Functional reference architecture for communications in smart metering systems, jossa käsitellään myös yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa. Yleisestä tietoturvapolitiikasta ja konsepteista esitetään seuraavat periaatteet: tietoturva tulee nähdä päästä päähän (end-to-end) -ominaisuutena joka kattaa järjestelmän, prosessit ja ihmiset; tietoturvaa ei siis niinkään tulisi tarkastella yksittäisten komponenttien puitteissa tietoturva täytyy suunnitella järjestelmäarkkitehtuurin tasolla eikä vasta jälkikäteen tehtävänä lisäyksenä AMI-tietoturva kytkeytyy läheisesti sekä älykkäiden sähköverkkojen että kotiautomaation tietoturvaan tietoturvan toteutuksen on oltava helposti laajennettavissa, eli skaalautuva15 14 (55) järjestelmää tulee kehittää jatkuvasti koko elinkaaren ajan ja varautua uusien uhkien kehittymiseen järjestelmiä tulee säännöllisesti testata. Raportti on saatavissa osoitteessa: ftp://ftp.cencenelec.eu/en/europeanstandardization/hottopics/smartmeters/cen-clc- ETSI-TR50572%7B2011%7De.pdf. Mandaatin M/441 vuoden 2012 loppuun mennessä syntyneet tulokset kerrotaan raportissa Introduction and Guide to the work undertaken under the M/441 mandate A report by the CEN-CENELEC-ETSI Smart Meters Coordination Group at end Raportti on saatavissa osoitteessa: ftp://ftp.cencenelec.eu/en/europeanstandardization/hottopics/smartmeters/cenclcetsi_ SMCG_end2012.pdf Raportin luvussa 6 kerrotaan, että on tehty erillinen raportti joka käsittelee tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa ja että se tullaan julkaisemaan Smart Meter Coordination Groupin elektronisella alustalla, jota toimii IEC/CENELEC yhteistyötyökalulla. Tällä nähtävästi viitataan jäljempänä kuvattuun raporttiin SMCG 2, Privacy and Security approach part I ja sen mahdollisia seuraavia osia. Mittaroinnin teollisuusosapuolia edustavan ESMIG-järjestön näkemys mandaattien M/441 ja M/490 vuoden 2012 loppuun aikaansaamista tuloksista oli, että mandaatit ovat toteuttaneet tehtävänsä, mutta edelleen kehitettävää on standardoinnissa erityisesti seuraavissa asioissa: 1) yksityisyyden suojan ja tietoturvan vaatimusten määrittely 2) yhteensopivuuden testaus ja sertifiointi. ESMIG on saanut työtään jatkavan älykkäiden mittarien työryhmän (SM-CG) agendalle eurooppalaisten vaatimusten kehittämisen älykkään kulutusmittauksen järjestelmille (AMIjärjestelmille). ESMIG on myös tehnyt aloitteen sertifioinnin kehittämisestä M/441 Smart Meters Coordination Group 2, Privacy and Security approach Mandaatin M/441 pohjalta on tekeillä AMI-tietoturvaa käsittelevä raportti, jonka ensimmäinen osa, versio 1.00, valmistui huhtikuussa 2013 [Smart Meters Coordination Group 2, Privacy and Security approach part I, Version: 1.0, April 2013, Task Force Privacy and Security of the Smart Meters Coordination Group, SMCG_Sec0064_DC, 25 s.]. Kyseinen raportti on saatavissa asianomaisten standardointiorganisaatioiden kautta. Raporttiin tutustumista vaikeuttaa se, että osaa raportin sisällöstä ei ole päivitetty julkaisuhetkellä ajan tasalle. Tarkastelu rajautuu SM-CG ryhmän funktionaalisessa referenssimallissa esitettyihin rajapintoihin, jotka pääpiirteissään kerrottuna kattavat mittarin, kotiautomaation, sekä AMI:n tiedonsiirtoverkkojen ja AMI-järjestelmän väliset rajapinnat. Tietoturvan kehittämisen lähestymistapa koostuu seuraavista vaiheista: 1) Vaatimusten keruu ja analysointi. Vaatimusten määrittelyn pohjana on käytetty M/441 puitteissa laadittuja yleisiä käyttötapauksia ja referenssiarkkitehtuuria. 2) Analyysi: Käyttötapauksista ja referenssiarkkitehtuurista on johdettu riskianalyysin kautta vaaditut yksityisyyden suojan ja tietoturvan tasot. Todetaan, että näin johdettujen vaatimusten perusteella voidaan joutua iteroimaan lähtökohtana olleita yleisiä käyttötapauksia. 3) Liitetään yksityisyyden suojan ja tietoturvan vaatimukset toisiinsa. 4) Analysoidaan standardoinnin puutteet ja kattavuus verrattuna vaatimuksiin.16 15 (55) Pyrkimyksenä ei ole tuottaa lopullisia tietoturvavaatimuksia Euroopan tasolla, vaan antaa ohjeita kuinka nämä vaatimukset määritetään ja mitkä ovat tiettyjen käyttötapausten toteuttamistapojen tekniset seuraukset. Raportissa mainitaan että seuraavissa Euroopan komission direktiiveissä on ehtoja jotka AMI-järjestelmien on täytettävä: Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy. Raportin mukaan komissio suosittelee salattujen tiedonsiirtokanavien käyttöä. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon että älykkäiden sähköverkkojen komponenttien pitää olla eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden tietoturvaan liittyvien standardien mukaisia. Kansainväliset standardit, erityisesti tietoturvastandardi ISO/IEC (esitelty luvussa 3) tulee ottaa huomioon. Raportti ehdottaa tutkittavaksi mahdollista sertifiointia sekä tuotteille jotka koskevat AMI-järjestelmiä että niitä kehittäville ja käyttäville organisaatiolle. AMI-tietoturvan osalta tärkeimpinä käyttötapauksina mainitaan erilaisia avainten hallintatapoja, tietoturvan tasojen hallintaa ja salattua tiedonsiirtoa. Käyttöoikeuksien hallinnan ja sanomien suojauksen tietoturvavaatimukset perustuvat dokumenttiin NIST IR 7628 Smart Grid Guidelines for Smart Grid Cyber Security Aug 2010]. Älykkään mittaroinnin kehittämisen työryhmä CENELEC TC13 WG02 P&S on laatinut tietoturvavaatimuksista dokumentin, joka on tarkoitettu pohjaksi Eurooppalaisten referenssivaatimusten luomiselle. TC13 WG02 P&S Task force työstää salausalgoritmijoukkoa, jonka perustana on NSA (National Security Agency, USA) Suite B. Tätä varten DLMS/COSEM protokollastandardia (IEC62056) on päivitetty niin, että se tukee näitä uusia salausalgoritmijoukkoja sen nykyisen AES 128 GCM salausalgoritmijoukon lisäksi. Tämä mahdollistaa entistä paremmin osapuolten välisen päästä päähän tietojen ja sanomien suojauksen. TC205:n osalta esitetään oletus että kotien ja rakennusten energianhallintajärjestelmät olisivat suljettuja järjestelmiä ja siksi riittäisi, että niihin liittyvät älykkään sähköverkon ja AMI-järjestelmän yhdyskäytävät on tehty turvallisiksi. Lukijan näkökulmasta huolestuttavaa on, että noin tärkeä ja haastava asia ohitetaan hyvin pintapuolisesti perustellun oletuksen perusteella. Määrittelyä pren kehittävä työryhmä (WG4) on todennut että se ei täytä yksityisyyden suojan ja tietoturvan vaatimuksia ja tämän johdosta vertaillut kansallisia ratkaisuja asiaan ja todennut ne keskenään yhteen sopimattomiksi, pääsemättä yksimielisyyteen siitä mitkä niistä pitäisi ottaa kyseiseen Eurooppalaiseen standardiin ja mitkä ei kyseinen WG4 on avoin ehdotuksille. Raportissa kerrotaan myös ETSI:n AMI-tiedonsiirtoa koskevista johtopäätöksistä ja lopuksi ehdotetaan, että sitä tulevaisuudessa jatkettaisiin SM-CG:n yhteydessä. Älykkäiden mittarien työryhmä SM-CG suosittelee että 1) vaatimusten määrittelyssä käytetään sen ehdottamaa menettelytapaa (toolbox), 2) EG2 DPIA pohjaa harkitaan käytettäväksi yksityisyyden suojan vaatimuksia määriteltäessä, 3) laaditaan Eurooppalainen referenssijoukko vaatimuksista, 4) Tekniset komiteat käyttävät näitä edellä mainittuja asioita lähtötietoinaan ja että 5) tutkitaan mahdollisia AMI-tietoturvan sertifioinnin tapoja. SM-CG aikoo vuoden 2013 loppuun mennessä tuottaa raportin version 2, jonka on tarkoitus olla lopullinen. Raportissa tulee olemaan suosituksia tietoturvavaatimusten käytöstä sekä sertifioinnista sekä oma osionsa yksityisyyden suojasta.17 16 (55) DLMS/COSEM protokollan kehitys DLMS/COSEM protokollaan on DLMS User Association (DLMS UA:n) tehnyt tietoturvaa parantavia päivityksiä verrattuna niiden aikaisempiin versioihin. ( Lähtökohtana on käytetty määrittelyä NIST SP Pääpiirteissään suojausta (http://dlms.com/dlmsimages/security.pdf) on mahdollista toteuttaa monella protokollakerroksella: 1) Protokollat joiden päällä DLMS/COSEM protokollaa siirretään voivat olla suojaamattomia tai sisältää salauksen ja autentikoinnin, 2) DLMS sanoman sisältö voi olla salattu tai salaamaton ja 3) DLMS:n päällä siirrettävä COSEM data voi valitusta salaustasosta riippuen olla suojaamatonta, digitaalisesti allekirjoitettua, alkuperävarmistettua, salattua tai näiden yhdistelmiä. On mahdollista käyttää molempien osapuolten tunnistusta. Myös suositeltavat suojausalgoritmit on mainittu. 2.2 Iso-Britannia Iso-Britanniassa energian (eli sähkön ja kaasun) vähittäismyyjät ovat vastuussa etäluettavien kulutusmittareiden asentamisesta. Maan hallitus on päättänyt että 53 miljoonaa kaasun ja sähkön kulutusmittaria tulisi vuoteen 2020 mennessä vaihtaa uudet vaatimukset täyttäviin etäluettaviin mittareihin, ja nyt ollaan määrittelemässä niille toiminnallisia vähimmäisvaatimuksia. Tavoitteena on, että samoilla AMM-järjestelmillä luetaan sekä kaasun että sähkön kulutusmittaukset. Vaatimusmäärittelyiden alkuvaiheessa pääpaino on ollut kaasun kulutusmittauksissa. S ja sähkön kulutusmittauksia koskevat asiat ovat olleet heikommin mukana, mutta tilanne näyttäisi kuitenkin olevan nyt korjautumassa. Department of Energy & Climate Change, DECC, (http://www.gov.uk/decc), vastaa Iso- Britannian kansallisista AMM-mittareiden vaatimusmäärittelyistä, SMETS (Smart Metering Equipment Technical Specifications), joita se kehittää yhdessä energiamarkkinaosapuolien kanssa.. Maan hallitus on heinäkuussa 2013 laatinut sen versiota 2 koskevan vastauksensa toisen osan, jonka luku 4 käsittelee tietoturvaa koskevia kysymyksiä [DECC 2013a]. Isossa-Britanniassa oli päätetty keskittää AMM-tiedonsiirto kuluttajien mittareilta kyseisten mittaustietojen käyttäjille (kaasu- ja sähköyhtiöille) yhden monopolitoimijan kautta, jota kutsutaan nimellä Data Communications Company (DCC) [DECC 2013b]. Nyt ollaan kuitenkin menossa toimintamalliin, jossa DCC-toimijoita olisi useampia, esimerkiksi kolme. AMM-tietoturvavaatimusten ylläpitämiseksi on perustettu Smart Energy Code Panel (SEC Panel) nimisen komitean alle tekninen alakomitea, joka koostuu hallituksen, teollisuuden ja muiden asianosaisten osapuolten tietoturva-asiantuntijoista. Alakomitean tehtävinä on: seurata yksityisyyden suojan ja tietoturvan riskien kehittymistä ylläpitää AMM-järjestelmien päästä päähän riskikartoitusta identifioimalla uusia ja muuttuneita riskejä ylläpitää tietoturvavaatimusten määrittelyä ylläpitää riskien torjunnan suunnitelmaa auttaa DCC:tä ja DCC:n asiakkaita (sähkön ja kaasun myyjiä ja verkkoyhtiöitä) tietoturvatapahtumien syiden määrittämisessä jälkikäteen auttaa SEC Panelia ratkomaan teknisiä erimielisyyksiä jotka koskevat tietoturvavaatimusten toteutumista.18 17 (55) Alakomitea on päättänyt toteuttaa riippumattoman todentamismenettelyn sille, että tiedetään missä määrin asetetut tietoturvavaatimukset tarkasteltavassa AMM-järjestelmän osassa toteutuvat. Todentamisella saatavan serfikaatin voimassaoloaika on avoin, kaksi vuotta tai kauemmin, samoin serfikaatin menettämisestä seuraavat sanktiot, jotka määräytynevät suhteessa poikkeaman vakavuuteen ja kuluttajille mahdollisesti koituvaan haittaan. Lisäksi tullaan laatimaan täsmentävä lisämäärittely, joka kertoo millaiset ZigBee SEP ja DLMS protokollien ominaisuudet laitteiston tulee täyttää, että sertifiointi voidaan tehdä. Myös CPA Foundation Level mukainen sertifiointi tullaan laiteille vaatimaan. Näin hyväksyttyjä laitteistoja saa käyttää toteutuksissa automaattisesti. Vaatimusmäärittelyn uusi iterointikierros on menossa tätä kirjoitettaessa. Uuden sähkön myyjän tietoturvaa koskevat ehdot ovat olleet voimassa siirtymävaiheessa maaliskuusta 2013 alkaen, ks. https://www.gov.uk/government/consultations/smart-meteringsecurity-risk-assessments/ [DECC 2012]. 2.3 Saksa Myös Saksassa tähdätään kaasun ja sähkön kulutusmittausten etäluentaan. Lähtökohtana on ollut älykkäiden kulutusmittareiden yhdyskäytävä, jonka kautta molemmat mittarit luettaisiin. Vuoden 2012 loppuun asti oli määritelty kulutuskohteessa olevaa yhdyskäytävää, josta eri osapuolet voivat suoraan hakea kulutustiedot etätiedonsiirtoyhteyden yli. Vastaavia ratkaisuja on suunniteltu aiemminkin, mutta yhdyskäytävät on todettu kalliiksi ja tietoliikenneyhteyden hallinnan ja tietoturvan kannalta haasteelliseksi ratkaisuksi. Vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa Saksassakin ilmeisesti havaittiin, aiempien muualla saatujen kokemusten mukaisesti, että näitä ongelmia ei kyetä tyydyttävästi ratkaisemaan, koska Saksa siirtyi malliin, jossa vain yksi osapuoli liikennöi yhdyskäytävälaitteen kanssa ja hallinnoi sitä. Vielä ei ole saatu tarkempia määrittelyjä Saksan uudesta konseptista, mutta määrittelyjen ja vaatimusten tilanteesta aivan vuoden 2012 lopussa on julkista tietoa saatavissa. Valmistelutyöhön liittyen, [Fries 2013] kertoo älykkäiden sähköverkkojen tietoturvavaatimusten määrittelystä, markkinarooleista ja standardeista (luku 4), sekä viranomaisvaatimuksista ja ohjeista. Erityisesti kohdassa kerrotaan saksalaisesta älykkäiden mittareiden tietoturvaprofiilista (German BSI Smart Meter Protection Profile). Profiili määrittää tietoturvavaatimukset älykkään mittarin yhdyskäytävälle, kuten etäkäytön oikeuksien hallintamekanismit, mitatun datan oikeellisuuden ja alkuperäisyyden tarkistusmenettelyt sekä tiedonsiirron päästä päähän salaus. Tekninen ohje TR määrittelee toteutusvaatimukset em. profiilin mukaisen järjestelmän toteutukselle, mukaan lukien käytettävät tiedonsiirtoprotokollat ja salausalgoritmit. Saksan uusi energiateollisuutta koskeva lainsäädäntö (EnWG) edellyttää profiilin käyttöä asiakkailla joiden kulutus on yli 6 MWh vuodessa. Yksityiskohtaisesti profiilin ja teknisen ohjeen yksityiskohdista kertoo [von Oheimb 2012], arvioiden myös niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Vahvuuksina julkaisu mainitsee seuraavat: selkeät tietoturvavaatimukset älykkään mittarin yhdyskäytäville vahva vakuus älykkään mittauksen kriittisten komponenttien osalta vahva kansallinen standardi joka takaa yhteensopivuuden. Julkaisu kertoo myös joukon merkittäviä heikkouksia, joita eritellään paperissa yksityiskohtaisesti: tietoturva-arkkitehtuurin yksipuolisuus, pelkästään älykkään mittarin yhdyskäytäviltä vaaditaan raskaita tietoturvamekanismeja raskas tekninen kuormitus: monta suojauskerrosta, täysi julkisen avaimen salausinfrastruktuuri, pakollista käyttää erityistä tietoturvalaitemoduulia, P2P yhteys käyttäen TLS protokollaa19 18 (55) yhdyskäytävälaitteen korkeat yksikkökustannukset johtuen suuresta määrästä vaativia tietoturvapiirteitä korkeat järjestelmän ylläpidon ja käytön kustannukset erityisesti julkisen avaimen palveluiden takia klassinen julkisen avaimen menetelmä tuo kriittisen keskitetyn haavoittuvuuskohdan, jossa onnistunut tunkeutuminen voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa profiili jättää hyvin vähän vapauksia ratkaisujen suunnittelijoille Tietoturvamoduulin HSM (Hardware Security Module) integraatio ei ole turvallinen sen suunnittelun heikkouksista johtuen vaatimukset estävät tehokkaan ajantasaisen tiedonsiirron (= isot tiedonsiirtoviiveet) palvelunestohyökkäyksiltä suojautuminen on unohdettu. Saksalainen standardi DIN SPEC (Guidance for information security management of power supply control systems based on ISO/IEC 27002) hyväksyttiin lokakuussa 2012 kansainväliseksi standardiksi ISO Standardi perustuu osittain tietoturvaa koskevaan määritykseen BDEW Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft, Datensicherheit, [Fries 2013, luku 4.3.3]. 2.4 Norja Norjalaiset ovat selvittäneet tietoturvauhkia AMI-järjestelmän demonstraatioprojektissa [Sintef, 2012]. Selvitys kohdistuu tiettyyn AMI-konfigraatioon yleisellä tasolla, menemättä järjestelmätoimittajakohtaiselle tasolle. Tarkastellussa AMI-järjestelmässä mittarit liittyvät keskittimeen Mesh-radioverkkoa käyttäen, ja keskittimen ja lukujärjestelmän välillä käytetään GPRS-tiedonsiirtoa. Selvitys identifioi uhkia ja arvioi haavoittuvuuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä hyökkääjän tavoitteita ja strategioita. Selvitys ei laita uhkia tärkeysjärjestykseen eikä ehdota torjuntakeinoja. Raportissa ei esitetä varsinaista riskianalyysiä, koska se ei ole järjestelmätoimittajien ja verkkoyhtiön kanssa tehtyjen salassapitosopimusten puitteissa mahdollista. Selvityksen lopuksi todetaan, että pelkkä uhkien tunnistaminen on vasta ensimmäinen askel ja sen lisäksi tarvitaan päätöksiä ja toimenpiteitä. 2.5 Alankomaat Alankomaissa etäluettavien älykkäiden kulutusmittareiden laajamittaista asennusta on jouduttu lykkäämään, koska kuluttajien edustajia ei oltu valmistelussa kuultu ja koska tietoturvavaatimuksiin, erityisesti yksityisyyden suojaan [Cuijpers 2013] oli kiinnitetty liian vähän huomiota. Jonkin verran uusia kulutusmittareita on asennettu silti myös aikajaksolla Vuonna 2014 on tarkoitus alkaa täysimittakaavainen etäluettavien kulutusmittareiden asennus. Erityisesti kuluttajataho on ollut huolissaan yksityisyyden suojan riittävästä turvaamisesta. Siten tietoturvan ja yksityisyyden suojan vaatimusmäärittelyjä haluttiin vielä tarkastella tarkemmin. Mittareiden vaatimuksia [DSMR 2011 ja DSMR 2012] (Dutch Smart Meter Requirements) tarkennettiin erityisesti tietoturvan osalta huomattavasti. Kyseisen vaatimusmäärittelyn luvussa 4 (s ) käsitellään käyttöoikeuksien hallintaa ja tietoturvaa. Erikseen on listattu ja eritelty 24 vaatimusta jotka ovat verraten konkreettisia ja selkeitä. Monista niistä viitataan seuraavassa kuvassa esitettyihin rajapintoihin. Muissakin luvuissa on välillisesti tietoturvaan vaikuttavia vaatimuksia.20 19 (55) Kuva 3: Hollantilaisen DSMR vaatimusmäärittelyn määrittämät rajapinnat Alla määrittelyn [DSMR 2011] tietoturvaa koskevia vaatimuksia: 1. Avaamatta mittarin kantta ei ole pääsyä muihin rajapintoihin kuin P0 ja P1, jotka kuvan 1. mukaisesti periaatteessa siirtävät tietoa pelkästään mittarista poispäin. Jotkut mittarivalmistajat tosin käyttävät rajapintaa P0 mittarin konfigurointiin ja ylläpitoon. 2. Kannen avaamisesta pitää tulla tapahtuma tapahtumalokiin. Pitää riittävästi huolehtia että väärät hälytykset estetään Mittarien rakenteen pitää olla sellainen, että murtautumisesta jää jälki. 6. Rajapinnoissa P0 ja P3 pitää olla käyttöoikeuksien hallinta (autentikointi) jotta voidaan tunnistaa tiedonsiirron osapuolet ja estää luvattomien osapuolten pääsy muuttamaan tietoja. Autentikointimekanismi voi sisältyä salausalgoritmiin tai erillisesti perustua yksilöllisiin käyttäjätunnukseen ja salasanaan. 7. P0 rajapinnan käyttö on voitava mittarin konfiguroinnilla estää tai sallia sen mukaan tarvitaanko sitä vai ei. 8. P3 rajapinnan käyttö on voitava konfiguroinnilla rajata HLS käyttöoikeuksien hallinnan (authentication) mekanismiin 5 eli estää sitä heikompien käyttöoikeuksien hallintamekanismien käyttö. 9. Käyttöoikeudet on hallittava mittarin loogisten komponenttien ja niiden attribuuttien tasolla. (Eli on oltava mahdollista tarkkaan rajata mitä käyttäjät voivat tehdä.) 11. Kaikki tarpeettomat rajapinnat pitää voida poistaa käytöstä. 12. Rajapintojen pitää hylätä virheelliset tai ilman käyttöoikeutta lähetetyt sanomat ja AMMjärjestelmän toiminta ei saa niistä mitenkään häiriintyä. 13. Käyttämättömien fyysisten rajapintojen on oletusarvoisesti oltava pois päältä, eli niiden käyttöönottaminen vaatii rajapinnan avausmekanismin käyttöä. 14. Kaikki verkkoyhtiön käyttämät avaimet on voitava vaihtaa joko paikallisesti portin P0 kautta tai etäyhteyden yli portin P3 kautta. Poikkeuksena on master-avain, joka yksinään ei mahdollista ohjelmistojen, asetusten, lukemien yms. muuttamista. Näin vääriin käsiin joutuneen avaimen aiheuttama vahinko saadaan pieneksi. 15 Avainten jakelun on oltava mahdollisimman nopeaa. 16. Väärällä avaimella tehty kytkeytymisyritys johtaa kyseisen portin lukkiutumiseen 10 sekunnin ajaksi. Yrityksestä on lisäksi jäätävä jälki tapahtumalokiin. 17. Yhteen laitteeseen tunkeutumisen ei pidä antaa esteetöntä pääsyä useisiin laitteisiin.21 20 (55) 18. Mittaustietojen, avainten, ohjelmistojen ja kovon oikeellisuuden säilyttämiseksi on oltava tietoturvamekanismit. 19. Oikeellisuuden menetyksestä on tultava raportti ja lokimerkintä. 20. Mittarin konfiguroinnin muutoksista on jäätävä tieto tapahtumalokeihin. 21. Toistohyökkäysten torjuntamekanismi on oltava. 22. Järjestelmän ja laitteiden on sisällettävä "salakuuntelun" estävä toiminnallisuus. Laitteen ja mittarinlukujärjestelmän CS välillä on käytettävä AES-128 salausta kaikessa sovellustason tiedonvaihdossa. 23. Salausavainten hallintamekanismit on oltava mittareissa. 24. Kaikki yksityisyyden suojan suhteen herkät tiedot on aina suojattava. Suojaukseen ole sallittua käyttää yhteisiä salaisuuksia kuten yhteisiä avaimia tai salasanoja, vaan joka mittarilla on oltava oma master-avain. Avaimet, salasanat ja ohjelmistot on suojattava luvattomalta muuttamiselta ja lukemiselta. Ohjelmistojen on oltava päivitettävissä jotta havaitut haavoittuvuudet voidaan tarvittaessa korjata, ja ohjelmiston päivitykseen on oltava tietoturvalliset mekanismit. Vaatimuksissa korostetaan erityisesti seuraavia asioita: vain sähköverkko-operaattorilla eli mittaroinnista vastaavalla osapuolella on pääsy rajapintaan P3 AMM-järjestelmän toimittajan on taattava tietoturvamekanismien oikea toteutus järjestelmässään sisäkkäisiä tietoturvavyöhykkeitä ja mekanismeja on tärkeää käyttää, jotta yksittäinen haavoittuvuus ei anna pääsyä kriittisiin asioihin Vaatimusmäärittelyt ovat linjassa ohjelmistojen tietoturvaohjeen WELMEC software Guide 7.2 Issue 4 [WELMEC 2011] kanssa. 2.6 Standardiluettelo Kokonaisuuksia suosittelevat dokumentit Älykkäiden sähkömittarien ja sähköverkkojen standardoinnista on olemassa valmiita kokonaisuuksia joihin tutustuminen on suositeltavaa etsittäessä alan tietoturvastandardeja. Myös monet teolliseen tietoturvaan liittyvät vastaavat kokonaisuudet voivat osoittautua hyödylliseksi luettavaksi, ja yleispätevät informaatioteknologian tietoturvaa käsittelevät standardit ovat helposti sovellettavissa AMM-järjestelmään tai sen osiin, vaikka eivät kykenekään kattamaan erikoistuneiden järjestelmien kaikkia erityispiirteitä. ENISA: Smart Grid Security Security related standards, guidelines and regulatory documents [Deliverable ] dential/documents/enisa_annex%20iv%20- %20Smart%20Grid%20Security%20Related%20Stan dards%20guidelines%20and%20regulatory%20doc uments.pdf Dokumentti on liite ENISA:n tutkimukseen Smart Grid Security: Recommendations for Europe and Member States, ja siinä luetteloidaan dokumentteja, joiden arvioidaan olevan hyödyllisiä älykkään sähköverkon turvaamisessa. CEN/CLC/ETSI/TR Functional reference architecture for communications in smart metering systems ftp://ftp.cen.eu/cen/sectors/list/measurement/smart meters/cenclcetsi_tr50572.pdf Tekninen raportti kuvaa viitteellisen kommunikaatio-arkitehtuurin ja luettelee sille olennaisia standardeja. Arkkitehtuuri pyrkii toteuttamaan Mandaatin M/441 vaatimukset.22 21 (55) Standardit ja tukevat dokumentit Tietyt standardit nostetaan erikseen esille tässä dokumentissa, vaikka osa niistä onkin jo esitelty edellä mainituissa selvityskokonaisuuksissa. Syynä tähän on niiden huomionarvoisuus etämittarijärjestelmien turvallisuuden arvioinnissa. Vaikka itse toimintaa ei virallisesti standardoitaisikaan, voivat mainitut standardit helpottaa järjestelmien kehittämistä toimimalla tietoturvatekijöiden tarkastuslistoina tai niiden aihiona. EN : Communication systems for meters and remote reading of meters Part 1: Data exchange EN is a standard established by CEN/TC 294 for Communication system for meters and remote reading of meters (non-electricity). This standard contains OBIS object definitions for non-electricity meters and is referencing other parts of EN series and standards from IEC/EN series (DLMS/COSEM), including local interfaces, lower and upper layers, data modelling. EN IEC ISA/IEC (Formerly ISA-99) M-Bus (Meter-Bus) is a European standard (EN physical and link layer, EN application layer) for the remote reading of gas or electricity meters. M-Bus is also usable for other types of consumption meters. The M-Bus interface is made for communication on two wires, making it very cost effective. A radio variant of M-Bus (Wireless M-Bus) is also specified in EN (Wikipedia) Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safetyrelated Systems Smart meters Co-ordination Group Privacy and Security approach ISA (Industrial Automation and Control Systems Security)-standardi käsittelee laajasti tietoturvaa teolisuusautomaation eri osa-alueilla. IEC IEC : Direct local data exchange (3d edition of IEC 61107) describes how to use COSEM over a local port (optical or current loop) IEC : Physical layer services and procedures for connection-oriented asynchronous data exchange IEC : Data link layer using HDLC protocol IEC : COSEM transport layers for IPv4 networks IEC : COSEM Application layer IEC : Object identification system (OBIS) IEC : Interface classes IEC standardisarjassa (lähinnä IEC ja IEC standardeissa) määritellään myös kulutusmittareiden ja vastaavien laitteiden tiedonsiirron tietoturvan toteutusta. Eli käsitellään sekä tietojen saannin turvaa (data access security) ja sen osana käyttöoikeuksien hallintaa (authentication) että siirrettävien tietojen salausta (data transport security). Tietojen käytöoikeuksien hallinnan osalta IEC määrittelee kolme tietoturvan tasoa. Alimmalla tasolla puuttuvat kaikki tietoturvamekanismit Näytä lisää
Tietoturva AMM-järjestelmissä. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Pekka Savolainen, VTT
Tietoturva AMM-järjestelmissä Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Pekka Savolainen, VTT 2 Projektin tavoitteet: AMM Tietoturva -projekti Selvitetään kokonaisvaltaisesti AMM-järjestelmiin (Advanced Lisätiedot Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva
Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva Jouko Tervo Sähkötutkimuspoolin seminaari 9.10.2013 1 Renecon palvelut Toiminnan kehittäminen ICTjärjestelmien ja palvelujen hankinnat Selvitykset ja tutkimukset Lisätiedot Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo
Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri Sami Repo Miksi? Energiansäästö Muut lämmitysmuodot korvautuvat lämpöpumpuilla Nollaenergiarakentaminen (ZEB) Sähköautot Lämmityskuormien ohjaaminen hinnan perusteella Lisätiedot Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat
Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite Lisätiedot Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus
Standardisarja IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Matti Sundquist, Sundcon Oy Jukka Alve, SESKO ry 1 ASAFin tietoturvaseminaari 27.1.2004 Automaatioseuran Lisätiedot Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa
Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa 29.6.2015 Sisällysluettelo Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa... 3 Keskeisiä tuloksia ja havaintoja... 3 Mahdollisia uhkia... Lisätiedot Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva
Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva Jouko Tervo Tekla - Käyttäjäpäivät 2014 1 Renecon palvelut Toiminnan kehittäminen ICTjärjestelmien ja palvelujen hankinnat Selvitykset ja tutkimukset Tekla - Lisätiedot Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009
Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten Lisätiedot HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa
HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet Lisätiedot Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö
Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita? Lisätiedot Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa
Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska Lisätiedot Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit)
Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit) DI Jouko Järvi Automation Partners Oy IEC 61508 IEC TC 65 (Industrial Process Measurement and Control), SC 65A (System Aspects) kutsui kokoon Lisätiedot Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:
Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC Lisätiedot ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI
ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja Lisätiedot Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin
Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tampereen teknillinen yliopisto 28.1.2010 Jouni Vuorensivu Remion Ltd. www.remion.com jouni.vuorensivu@remion.com Jouni Vuorensivu Lisätiedot Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke
Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin Lisätiedot Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana
Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö Lisätiedot Tietojärjestelmän osat
Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto Lisätiedot Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012
Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia, Lisätiedot Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy
Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy Jun-09 1 - Landis+Gyr - Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana - Mauri Patrikainen Uusia palvelumahdollisuuksia Lisätiedot TURVAVÄYLÄSEMINAARI. Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002. Jukka Hiltunen
TURVAVÄYLÄSEMINAARI Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002 Jukka Hiltunen Miksi väylätekniikkaa? 1. luonnolliset perusteet: : kehittyneiden kenttälaitteiden ja ylemmän tason laitteiden välille Lisätiedot SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques. Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000. Reijo Savola Johtava tutkija VTT
SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000 Reijo Savola Johtava tutkija VTT FORUM 2013, 30.10.2013 SISÄLTÖ Työohjelma ja organisaatio Lisätiedot Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto
Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto Sisältö Mitä on älykäs energianmittaus? Tilanne Suomessa ja Euroopassa Kuluttajien tarpeet Uudet Lisätiedot Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015
Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Otso Kivekäs 20.8.2015 Otso Kivekäs+ Codento Kehittämispäällikkö, kunta-alan projektit Lisätiedot Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line
Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen Lisätiedot YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI. Pertti Woitsch 6.10.2015
YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI Pertti Woitsch 6.10.2015 1 Pertti Woitsch Security and Defense Industry Executive Senior Advisor, Geowise Oy Chairman, Surma Ltd. Director (non-exec), Temet Oy Lisätiedot Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa
Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa Turvallisuusseminaari ASAF 30.10-1.11.2006 Mika Strömman Teknillinen korkeakoulu 1 Sisältö Luotettavuuden lisääminen hyvillä tavoilla Toimilohkokirjastot Turvatoimilohkot Lisätiedot IT-ratkaisut sähkömarkkinoilla: siemens.smartgrid@kuluttajanhyvaksi.fi Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved.
Markku Suvanto, Myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö IT-ratkaisut sähkömarkkinoilla: siemens.smartgrid@kuluttajanhyvaksi.fi Top 50 brands 2012 Source: interbrand Kuitenkaan mitään ei ole ilman energiaa ei Lisätiedot Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin
TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää Lisätiedot Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös
Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5) Lisätiedot Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana
Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 3/4/2014 Ind. Internet_energy 1 3/4/2014 Ind. Internet_energy 2 Laitteiden ja teollisuuden tietoympäristö Lisätiedot Käyttöjärjestelmät(CT50A2602)
V 2.0 Käyttöjärjestelmät(CT50A2602) KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIETOTURVA Ryhmä: Hauvala, Anssi 0398197 Kellokoski, Keijo, 0398317 Manninen, Jaana 0369498 Manninen, Sami 0315464 Nurmela, Marja-Leena 0398375 Tanttu, Lisätiedot Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma
1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus Lisätiedot SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet
SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet Yleisesittely Julkaisutilaisuus 12.6.2014 Teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy SFS-ISO/IEC 27002:2013 tietoturvallisuuden Lisätiedot Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle
Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen Lisätiedot Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.
Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Lisätiedot Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä
Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Mika Lauhde Vice President, Government Relations and Business Development SSH Communications Security Lisätiedot Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa:
Ismo Grönvall/Timo/TUTA 0353064 Tehtävä 5: Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ihmiset viettävät huomattavan osan (>90 %) ajasta sisätiloissa. Sisäilmaston laatu on tästä syystä Lisätiedot Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen
Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus Lisätiedot TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry
TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen Lisätiedot SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014
SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014 1 TUNNISTAMINEN JA MAKSAMINEN VERKOSSA TÄYDENTÄÄ DIGITALISAATIOTA Dirty Money Banknotes are contaminated with an average Lisätiedot Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere
Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus Lisätiedot BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND
BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun Lisätiedot Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut
Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Markku Hyvärinen Kalasatamaprojekti Helsingin Energian, Helen Sähköverkon, Fingridin, ABB:n ja Mitoxin Lisätiedot SFS-käsikirja 670-1. Johdanto. 1. Yleistä standardoinnista
SFS-käsikirja 670-1 Johdanto 1. Yleistä standardoinnista 2. Standardien rooli Tämän SFS-käsikirjan standardien alkuperäistekstit on valmisteltu Eurooppalaisissa CENELEC -järjestön standardointikomiteassa Lisätiedot Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho
Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto Lisätiedot VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN
VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN Erkki Sivonen Senior Account Manager Nordic LAN&WAN Communication erkki.sivonen@lanwan.fi 5/13/2015 5/13/2015 5/13/2015 1.10.2013 UUSI SÄHKÖMARKKINALAKI JATKUVUUDENHALLINNAN Lisätiedot Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17
Esipuhe...................................................... 10 1 Johdanto............................................... 15 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa.............. 17 2.1 Mitä on Lisätiedot Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus
Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa Lisätiedot Sähkökulkuneuvojen vaikutus sähkön jakelujärjestelmään ja
- vaikutukset paikallisten verkkoyhtiöiden toimintaan TAUSTAA: Pohjois-Savon alueella on tavoitteena toteuttaa 3 vuotinen yhteishanke Sähkökulkuneuvojen vaikutuksesta sähkön jakelujärjestelmään sekä Mukana Lisätiedot Valvottu ilmoituksensiirto
Valvottu ilmoituksensiirto Hätäkeskusyhteys palveluna Sampo Jokinen 2.9.2009 Hälytyksensiirtojärjestelmät, ilmoituksensiirto -Tapa siirtää automaattisia hälytyksiä Hätäkeskuksiin -Tapa luoda valvotut hälytyksensiirtoyhteydet Lisätiedot Digitalisaation hyödyt teollisuudessa
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitalisaation hyödyt teollisuudessa Teollisuus ja digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia, Tampere Heli Helaakoski, TkT, tutkimuspäällikkö Teollisuuden Lisätiedot Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011
Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa Lisätiedot Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa
Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat Lisätiedot Taltioni teknisen alustan arviointi
Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle? Lisätiedot 2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta
27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä Lisätiedot Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi
Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, IEE SmartConsumer - hanke Älykkään energianmittauksen Lisätiedot Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot
Ohje 1 (5) Dnro: 11.11.2015 190/651/2015 Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot 1 Johdanto Tässä dokumentissa kuvataan ne kryptografiset vähimmäisvaatimukset, Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta
Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander, Lisätiedot Liiketoimintajärjestelmien integrointi
Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application Lisätiedot EU ja energiatehokkuus
EU ja energiatehokkuus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen EU lainsäädäntö? Energiatehokkuusdirektiivi Voimaan 4.12.2012 Kattaa energian tuotannon ja käytön, yksityisellä ja julkisella sektorilla Lisätiedot Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat. Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu
Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu Kiinteistöautomaatio on rakennuksen aivot Lähde: Siemens 29.4.2015 TALOTEKNIIKKA/VPi Lisätiedot SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE
SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE ClimBus päätösseminaari Finlandia talo 9.6.-10.6.2009 Juha Rintamäki, toimitusjohtaja Vaasan Sähköverkko Oy PERUSOLETTAMUKSET Lisätiedot HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina
HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software Lisätiedot ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa
ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2. Lisätiedot XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05
XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusautomaation, säädön vaikutus energiatehokkuuteen
Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusautomaation, säädön vaikutus energiatehokkuuteen BAFF 2013, 30.5.2013 SFS-EN15232 Johan Stigzelius KNX Finland ry sivu No. 1 KNX Finland ry Toimimme Suomessa KNX toimialaa Lisätiedot papinet -sanomastandardit
papinet -sanomastandardit Tapio Räsänen Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 1 papinet on An international paper and forest products industry e-business initiative. A set of standard electronic Lisätiedot Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen
Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA Lisätiedot PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x
JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio Lisätiedot Palvelun toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa
toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa Diplomityöseminaariesitys 20.8.2002 Mika Laurell Aihe Aihe: toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa Valvoja: prof. Seppo J. Halme, Teknillinen korkeakoulu Lisätiedot Pilvipalvelut ja henkilötiedot
Pilvipalvelut ja henkilötiedot Titta Penttilä Senior information security manager Group Security, TeliaSonera Muuttuva toimintaympäristö Alihankinta, pilvipalvelut Yleisen tietoisuuden ja kiinnostuksen Lisätiedot Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1
Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet Lisätiedot Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt
Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden Lisätiedot Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?
Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen Lisätiedot Tietoturvapolitiikka
Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden Lisätiedot TIETOTURVAPOLITIIKKA
TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta... Lisätiedot Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012
Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012 Järjestelmä- ja ohjelmistoturvallisuus 17.10.2012 Finlandia-talo, Helsinki Tuotepäällikkö Janne Peltonen VTT Expert Services Oy 12.10.2012 2 VTT Expert Services Lisätiedot Standardisoinnin edut
Standardisoinnin edut Palvelinkeskusten resurssitehokkuus Juha Vartiainen Suomen standardisoimisliitto SFS ry 27.11.2012 standardisointi en standardization sv standardisering fr normalisation de normung Lisätiedot Verkottunut suunnittelu
Rintekno Oy / JMM / 10.1.2002 Verkottunut suunnittelu DOKUMENTTI- POHJAINEN Tarkastus ja hyväksyntä Automaattinen dokumenttien luonti MALLIPOHJAINEN 2D:SSÄ JA 3D:SSÄ Tarkastus ja hyväksyntä Virtuaaliset Lisätiedot Älykkään vesihuollon järjestelmät
Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta Lisätiedot Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010
Auditointi Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Lähtökohta Kaikki KANTAan liittyneet organisaatiot jakavat saman tietomassan Keskinäinen luottamus Yhteiset toimintaperiaatteet Yhteinen turvataso Minä uskallan Lisätiedot S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform
S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on Lisätiedot TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo
TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral, Lisätiedot Verkkosäännöt tulevat mikä muuttuu käyttötoiminnassa? suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012
Verkkosäännöt tulevat mikä muuttuu käyttötoiminnassa? suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 2 Eurooppalaisten sääntöjen valmisteluprosessi Puiteohje: Framework Guideline ACER Lisätiedot Kattava tietoturva kerralla
Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä Lisätiedot Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka
Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?... Lisätiedot Laatua ja tehoa toimintaan
Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät Lisätiedot LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA
1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala Lisätiedot PCI DSS 3.0. Merkittävimmät muutokset Seppo Heikkinen, QSA seppo.heikkinen@nixu.com. 15.1.2014 Nixu 2014 1
PCI DSS 3.0 Merkittävimmät muutokset Seppo Heikkinen, QSA seppo.heikkinen@nixu.com 15.1.2014 Nixu 2014 1 Yleistä PCI DSS standardin kehittämisestä PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) Lisätiedot TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä
TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1. Lisätiedot Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan
Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari Lisätiedot Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services
Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden Lisätiedot Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure
Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure Kuinka moneen tietovuotoon teidän yrityksellänne on varaa? Palomuurit ja VPN ratkaisut suojelevat yritystä ulkopuolisia uhkia vastaan, Lisätiedot Luonnos 13.6.2013. Asiakasrajapinnan kehittäminen Liittymisehtojen seuranta 17.6.2013
Luonnos Asiakasrajapinnan kehittäminen Liittymisehtojen seuranta 17.6.2013 2 Liittymisehtojen seurannan kehittäminen Yhteiskunnan toiminnot edellyttävät hyvää sähkön toimitusvarmuutta Käytännön häiriöt Lisätiedot Hans Aalto/Neste Jacobs Oy
1 2 Automaation kehitystrendit - haasteita tietoturvallisuudelle Hans Aalto, Neste Jacobs Oy Osastonjohtaja/Automaatiosuunnittelu Suomen Automaatioseura, hallituksen puheenjohtaja 1.1.2005 alk. Neste Jacobs Lisätiedot TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT
TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET Lisätiedot EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä
EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä Erityisasiantuntija Ville-Veikko Savolainen SFS 7.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät Lisätiedot Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma
Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia Lisätiedot Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko