Source: http://docplayer.it/4767387-Per-l-installazione-di-linee-di-collegamento-di-impianti-a-corrente-debole-in-zone-particolarmente-pericolose.html
Timestamp: 2018-03-19 05:51:36+00:00
Document Index: 12035680

Matched Legal Cases: ['art. 8', 'art. 8', 'art. 12', 'art. 13', 'art. 22', 'art. 22', 'art. 12', 'art. 54', 'art. 10', 'art. 10', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 8', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 9', 'art. 8', 'art. 9', 'art. 8', 'art. 18']

per l installazione di linee di collegamento di impianti a corrente debole in zone particolarmente pericolose - PDF
Download "per l installazione di linee di collegamento di impianti a corrente debole in zone particolarmente pericolose"
1 Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI Direttive per l installazione di linee di collegamento di impianti a corrente debole in zone particolarmente pericolose Autori Johann Kreis, ESTI Jakob Hurni, Swisscom Fixnet AG Michael Heimgartner, e.e.com elektroanlagen ag Valido dal: 1 gennaio 2006 Sostituisce STI n Quale appendice alle Direttive per l Installazione di impianti di Telecomunicazione (DIT) Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI Luppmenstrasse Fehraltorf Tel Fax
2 Indice pagina Premessa 4 1 Generalità Scopo Campo di validità Applicazione Impianti a corrente debole con obbligo di presentazione del progetto Domanda di approvazione per impianti a corrente debole con obbligo di presentazione del progetto Avviso di conclusione dei lavori e collaudo di impianti a corrente debole con obbligo di presentazione del progetto Controllo e manutenzione 6 2 Valori limite ammissibili Generalità Tensioni di contatto ammissibili Tensioni perturbatrici ammissibili 7 3 Linea aerea di collegamento Misure di protezione 8 4 Linea di collegamento sotterranea Misure di protezione 8 5 Impianti a corrente debole in zone con pericolo proveniente da impianti a corrente forte (impianti ad alta tensione) Zona e circostanze del pericolo negli impianti ad alta tensione Impianti a corrente debole con obbligo di presentazione del progetto Misure di protezione Introduzione della linea di collegamento Punto di separazione Tipi di protezione Scelta del genere di protezione Separazione galvanica Installazione a prova di tensione Misure di sicurezza per lavorare su impianti a corrente debole in zone con pericolo proveniente da impianti a corrente forte 15 6 Impianti a corrente debole situati nell area di impianti ferroviari Sistemi ferroviari (ferrovie a corrente alternata e a corrente continua) Zona e circostanze del pericolo negli impianti ferroviari Impianti a corrente debole con obbligo di presentazione del progetto Misure di protezione Introduzione della linea di collegamento Collegamenti all impianto di messa a terra della ferrovia 17 Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 2
3 7 Impianti a corrente debole in luoghi con rischio di esplosione Generalità Concetti / definizioni / classificazione delle zone Impianti a corrente debole con obbligo di presentazione del progetto Installazione e apparecchi Misure di protezione Ubicazione del punto di separazione Introduzione della linea di collegamento Messa a terra e collegamento equipotenziale Applicazioni 19 - Impianto semplice o impianto con PBX 19 - Impianto semplice con raccordo ferroviario 20 - Impianto con PBX e raccordo ferroviario 21 Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 3
4 Premessa Gli impianti a corrente debole sono normalmente impianti in cui non circolano correnti elettriche pericolose per le persone e le cose. Tuttavia tali impianti sono esposti ad eventi naturali e possono essere influenzati da impianti a corrente forte. Tra gli impianti a corrente debole sensibili a questi influssi si annoverano gli impianti di telecomunicazione e gli impianti di televisione via cavo nella rete di distribuzione come pure le linee di collegamento e gli impianti nell edificio. Nelle presenti direttive sono riportati estratti di leggi, ordinanze e norme per la sicurezza e la qualità degli impianti a corrente debole. Esse contengono le misure di protezione per le linee di collegamento in zone esposte a sovratensioni atmosferiche ed a sovracorrenti elevate, come pure le misure di protezione in caso di guasti negli impianti ad alta tensione e negli impianti ferroviari. Queste direttive devono essere di aiuto all'operatore nel caso di una situazione di pianificazione ed esecuzione, che non è di tutti i giorni. Le direttive contengono inoltre riferimenti agli impianti a corrente debole con obbligo di presentazione del progetto. Prima di allestire tali impianti, i documenti del relativo progetto devono essere presentati all organo di controllo per approvazione. Le presenti direttive sono state rielaborate insieme alle direttive per le installazioni di impianti di telecomunicazione (DIT) in collaborazione con l USIE, Swisscom Fixnet SA ed altri esperti. Sono pubblicate dall organo di controllo degli impianti a corrente debole dell Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 4
5 1 Generalità 1.1 Scopo Le presenti direttive devono assicurare la protezione di persone e cose durante l installazione e l esercizio di impianti a corrente debole in zone particolarmente pericolose. 1.2 Campo di validità Le presenti direttive regolamentano le misure di protezione addizionali per gli impianti a corrente debole in zone particolarmente pericolose. Gli impianti a corrente forte (ad es. le centrali elettriche, le sottostazioni, le stazioni di commutazione, le stazioni di trasformazione, le linee ad alta tensione), i depositi di carburante, gli impianti di trasporto in condotta, gli impianti ferroviari nonché le zone con elevato rischio di caduta di fulmini rappresentano un particolare pericolo per gli impianti a corrente debole. Queste direttive non valgono per gli impianti a corrente debole di: - impianti militari ed impianti della protezione civile; - ferrovie, teleferiche, funicolari, impianti di filobus e veicoli a trolley. 1.3 Applicazioni Le indicazioni di queste direttive devono essere applicate: - in tutti quei casi in cui è messa in pericolo la sicurezza delle persone e delle cose; - nella costruzione di nuovi impianti; - nella trasformazione di impianti esistenti; - nella costruzione di nuovi impianti; Eventuali deroghe da queste direttive vanno concordate con l'organo di controllo degli impianti a corrente debole dell'esti. Per le entrate dei cavi negli edifici o gli allacciamenti di questi ultimi vigono inoltre le disposizioni dell Ordinanza sulle linee elettriche (OLE). 1.4 Impianti a corrente debole con obbligo di presentazione del progetto Gli impianti a corrente debole situati in zone particolarmente pericolose sono in parte soggetti all obbligo di presentazione del progetto (ordinanza sulla corrente debole art. 8a). Prima di allestire tali impianti, i documenti del relativo progetto devono essere presentati all organo di controllo degli impianti a corrente debole per approvazione. Con la domanda di approvazione del progetto si deve apportare la prova che le misure di protezione per le persone e le cose sono state adottate. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 5
6 1.4.1 Domanda di approvazione per impianti a corrente debole con obbligo di presentazione del progetto I progetti devono essere inoltrati, sotto forma di domanda di approvazione e conformemente alle direttive STI i, all organo di controllo degli impianti a corrente debole. Le direttive e il modulo per la registrazione dell impianto a corrente debole possono essere scaricati direttamente dal sito internet rubrica Moduli. I gestori degli impianti a corrente forte sono tenuti a comunicare gratuitamente al fabbricante di impianti a corrente debole le informazioni tecniche necessarie per inoltrare la domanda di approvazione del progetto (art. 8a cpv. 3 dell ordinanza sulla corrente debole). Lo stesso vale anche per i gestori di impianti a corrente debole. Prima della costruzione di un impianto a corrente debole, il gestore degli impianti a corrente forte o di un impianto Ex deve essere informato in merito al progetto Avviso di conclusione dei lavori e collaudo di impianti a corrente debole con obbligo di presentazione del progetto Prima della messa in servizio dell impianto, i gestori devono informare per iscritto l organo di controllo degli impianti a corrente debole in merito alla fine della costruzione dell impianto e allegare una conferma del costruttore, da cui risulta che l impianto soddisfa le esigenze poste dalla legislazione e rispetta le regole tecniche riconosciute (OPCF art. 12). L organo di controllo degli impianti a corrente debole verifica di regola entro un anno dall avviso della conclusione dei lavori se l impianto è stato realizzato in base alle disposizioni di legge e in conformità ai progetti approvati, e se sono state attuate le misure decretate per la tutela dell ambiente (OPCF art. 13). 1.5 Controllo e manutenzione I gestori degli impianti a corrente debole hanno l obbligo di controllare periodicamente i loro impianti o di farli controllare da terzi (art. 22 cpv. 1 dell ordinanza sulla corrente debole). In particolare si deve controllare se l impianto e le installazioni elettriche ad esso collegate sono in perfetto stato e se i dispositivi di protezione sono efficaci (art. 22 cpv. 2 dell ordinanza sulla corrente debole). I danni e i difetti vanno eliminati in modo adeguato alla situazione. In caso di pericolo immediato si devono prendere provvedimenti urgenti (art. 12 cpv. 3 dell ordinanza sulla corrente debole). Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 6
7 2 Valori limite ammissibili 2.1 Generalità Nei seguenti capitoli 2.2 e 2.3 conformemente all ordinanza sulla corrente debole sono elencati i valori limite degli impianti a corrente debole situati nel campo (elettrico) di influenza di impianti a corrente forte. Se questi valori limite vengono superati a causa dell influsso del campo elettrico di un impianto a corrente forte, in tal caso si devono adottare altre misure di protezione. 2.2 Tensioni di contatto ammissibili Per le parti di un impianto elettrico a corrente debole esposte al contatto, i valori limite per le tensioni secondo l art. 54 cpv. 1 dell ordinanza sugli impianti a corrente forte (OCF) non devono essere superati (art. 10 cpv. 1 dell ordinanza sulla corrente debole). In caso di contatto continuo ( 5 secondi) per la tensione alternata 50 V per la tensione continua 120 V In caso di contatto di breve durata (< 5 secondi) valgono i valori della tabella sottostante. corrente continua zona inammissibile corrente alternata Hz zona ammissibile Tabella 1: Tensione di contatto ammissibile, estratto dalla OCF, allegato Tensioni perturbatrici ammissibili In caso di cortocircuito unipolare verso terra in un impianto ad alta tensione o dovuto a correnti di trazione di una ferrovia, la tensione fra la terra e le parti protette dal contatto di un impianto a corrente debole non può essere superata (art. 10 cpv. 2 e 3 dell ordinanza sulla corrente debole). In caso di influsso continuo ( 5 secondi) 60 V eff In caso di influsso di breve durata (< 5 secondi) 500 V eff Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 7
8 3 Linea aerea di collegamento Per le linee aeree di collegamento e le parti d impianto ad esse allacciate si devono adottare particolari misure di protezione contro le sovratensioni atmosferiche e contro le sovracorrenti (ordinanza sulla corrente debole art. 9 lett. c). Indipendentemente dal settore interessato, per i rispettivi generi di conduttura sono necessarie delle misure di protezione. 3.1 Misure di protezione Le necessarie misure di protezione sono da scegliere secondo il genere di conduttura della linea aerea. Sono necessarie le seguenti misure di protezione: Genere di conduttura Cavo aereo schermato Fili isolati o scoperti Cavo in fibra ottica con guaina elettricamente conduttrice Cavo in fibra ottica senza guaina elettricamente conduttrice 4 Linea di collegamento sotterranea Misure di protezione / elementi di protezione Protezione contro la sovratensione Collegamento equipotenziale di 2.5 mm 2 Limitazione di corrente Protezione contro la sovratensione Conduttore di terra di 6 mm 2 Guaina messa a terra con conduttore di terra di 6 mm 2 Non sono necessarie misure di protezione Nelle regioni particolarmente esposte ai fulmini o con condizioni geologiche sfavorevoli per le linee sotterranee di collegamento e le parti d impianto ad esse allacciate si devono adottare misure di protezione addizionali (ordinanza sulla corrente debole art. 9 lett. d). I gestori delle reti decidono in prima istanza in quali zone si devono adottare misure di protezione per le linee sotterranee di collegamento. 4.1 Misure di protezione Le necessarie misure di protezione sono da scegliere secondo il genere di conduttura della linea sotterranea. Sono necessarie le seguenti misure di protezione: Genere di conduttura Cavo con guaina schermata Misure di protezione / elementi di protezione Protezione contro la sovratensione Collegamento equipotenziale di 2.5 mm 2 Cavo in fibra ottica con guaina elettricamente conduttrice Cavo in fibra ottica senza guaina elettricamente conduttrice Guaina messa a terra con conduttore di terra di 6 mm 2 Non sono necessarie misure di protezione Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 8
9 5 Impianti a corrente debole in zone con pericolo proveniente da impianti a corrente forte (impianti ad alta tensione) Si devono adottare misure speciali di protezione nel caso di linee a corrente debole e parti d'impianto ad esse allacciate, che siano situate nella zona di alta tensione e in caso di guasto causano migrazioni di potenziale pericolose, che superano i valori limite definiti nell'articolo 10 dell ordinanza sulla corrente debole (ordinanza sulla corrente debole art. 9 lett. b). 5.1 Zona e circostanze del pericolo negli impianti ad alta tensione In caso di cortocircuito verso terra in un impianto ad alta tensione messo a terra in modo rigido o semirigido, per le persone e le cose sussiste il pericolo di una sopraelevazione diretta o indiretta di tensione. 1 m messa a terra dell impianto corrente di messa a terra I E tensione di terra U E tensione di contatto U T imbuto di tensione zona protetta zona di alta tensione zona di transizione zona neutrale Figura 1: Cortocircuito unipolare verso terra in un impianto ad alta tensione. Sono interessati gli impianti a corrente debole quali gli impianti di telecomunicazione, gli impianti di televisione via cavo ecc. in centrali, sottocentrali, sottostazioni e stazioni di trasformazione ecc. che hanno connessione con la zona neutrale (terra di riferimento). Il pericolo di una sopraelevazione di tensione in un impianto a corrente debole è localizzato in tutta la zona di alta tensione cioè nella zona protetta e nella zona di transizione dell'impianto ad alta tensione. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 9
10 edificio 1 (p. es. impianto operativo) edificio 2 (p. es. impianto chiuso) messa a terra dell'impianto impianto all aperto zona di alta tensione zona di transizione zona protetta zona di transizione zona neutrale U E Leggenda: zona protetta zona di transizione zona neutrale U E = tensione di terra, tensione tra la messa a terra dell impianto e la zona neutrale (terra di riferimento) Figura 2: Situazione globale di una zona di alta tensione (un esempio). Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 10
11 5.2 Impianti a corrente debole con obbligo di presentazione del progetto Per gli impianti a corrente debole nella zona di alta tensione e collegati con una connessione elettricamente conduttiva alla terra di riferimento vige l obbligo di presentazione del progetto (ordinanza sulla corrente debole art. 8a lett. 1 cpv. c). Prima della loro costruzione tali impianti a corrente debole devono essere presentati per approvazione all organo di controllo per gli impianti a corrente debole (vedere capitoli 1.4 a 1.4.2). 5.3 Misure di protezione Misure di protezione addizionali vengono richieste, se nel caso di un corto circuito unipolare verso terra nell'impianto ad alta tensione, si genera una tensione di terra superiore a 500 V eff Introduzione della linea di collegamento Per l installazione di impianti a corrente debole, l isolamento rispetto al loro ambiente della linea di collegamento e delle parti d impianto, degli apparecchi ecc. ad essa allacciati deve resistere ad una tensione di prova pari a 1.3 volte il valore massimo possibile della tensione di terra (ordinanza sulla corrente debole art. 12). Dalla sua introduzione nella zona di alta tensione fino al punto di separazione, la linea di collegamento deve essere posata sotto terra (ordinanza sulla corrente debole art. 12 cpv. 4). La guaina metallica della linea di collegamento può essere collegata alla terra dell impianto ad alta tensione, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: nelle stazioni di trasformazione con una tensione d esercizio < 25 kv. nell impianto ad alta tensione la tensione di terra è 500 V eff. non si generano tensioni inammissibili di contatto. non vengono provocate migrazioni incontrollabili di potenziale Punto di separazione Il punto di separazione deve presentare la necessaria protezione nei confronti di persone e cose. Ulteriori dispositivi di protezione dovrebbero essere disponibili nelle immediate vicinanze del punto di separazione. Il punto di separazione deve essere eseguito utilizzando componenti che resistono alla tensione di prova richiesta. Il punto di separazione dovrebbe essere posizionato all interno della zona protetta e non in un locale ad alta tensione. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 11
12 5.4 Tipi di protezione Per la linea di collegamento e le installazioni interne degli impianti a corrente debole ad essa allacciate, nella zona di alta tensione si possono applicare i due generi di protezione seguenti: separazione galvanica; in caso di tensioni di terra > 500 V eff. installazione a prova di tensione; in caso di tensioni di terra 500 V eff. Raccomandazione: L installazione a prova di tensione è raccomandata come genere di protezione solo in impianti semplici. Se a breve scadenza si progetta un ampliamento dell impianto a corrente debole o un aumento della tensione d esercizio dell'impianto ad alta tensione, si deve scegliere direttamente il genere di protezione con separazione galvanica Scelta del genere di protezione Le misure di protezione si adeguano alla scelta del genere di protezione ed alla tensione massima di terra. Si può procedere come segue: 1. determinare la tensione di prova (tensione di prova = 1.3 x tensione di terra) 2. scegliere il genere di protezione (installazione a prova di tensione o separazione galvanica) 3. definire le misure di protezione secondo il corrispondente genere di protezione (tensione di prova degli elementi di protezione, misure addizionali di protezione ecc.) Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 12
13 5.4.2 Separazione galvanica Gli apparecchi che assicurano la separazione galvanica (per es. il trasferitore di impulsi ecc.) devono essere installati direttamente dopo il punto di separazione ed il più vicino possibile ad esso. linea di collegamento PBX punto di separazione Leggenda: zona protetta zona di transizione zona neutrale installazione normale installazione a prova di separazione galvanica Figura 3: Impianti di telecomunicazione in zone con pericolo proveniente da impianti a corrente forte. Genere di protezione: separazione galvanica. Le condutture tra il punto di separazione e la separazione galvanica sono separate dal resto degli impianti e devono avere un isolamento conforme alla tensione di prova prescelta. Dopo la separazione galvanica all'interno della zona protetta le installazioni possono essere eseguite normalmente. Si devono collegare le eventuali messe a terra d esercizio di apparecchiature al collegamento equipotenziale (messa a terra dell impianto ad alta tensione). Tensione di terra U E Tabella 2: Punto di separazione Rigidità dielettrica Separazione galvanica Impianto Misure di protezione Interfaccia e terminali 500 V eff normale nessuna nessuna nessuna > 500 V eff > 1.3 x U E > 1.3 x U E nessuna nessuna Visione generale dell esecuzione della separazione galvanica. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 13
14 5.4.3 Installazione a prova di tensione Il materiale scelto per l'installazione deve essere idoneo alla tensione di prova di 1.3 volte il valore della tensione di terra. linea di collegamento punto di separazione Leggenda: zona protetta zona di transizione zona neutrale installazione normale installazione a prova di Figura 4: Impianti di telecomunicazione in zone con pericolo proveniente da impianti a corrente forte. Genere di protezione: installazione a prova di tensione. Con l installazione a prova di tensione si consiglia di installare solo collegamenti di telecomunicazione semplici. Le connessioni degli apparecchi terminali e gli apparecchi stessi senza alimentazione di rete, come per es. la centrale di collegamento, le prese di corrente, gli apparecchi telefonici ecc.) devono essere montati a prova di tensione. Tensione di terra U E Rigidità dielettrica Punto di separazione Impianto Misure di protezione Interfaccia e terminali 500 V eff normale nessuna nessuna > 500 V eff > 1.3 x U E Installazione a prova di tensione > 1.3 x U E Installazione a prova di tensione > 1.3 x U E Tabella 3: Visione generale dell esecuzione dell installazione a prova di tensione. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 14
15 5.5 Misure di sicurezza per lavorare su impianti a corrente debole in zone con pericolo proveniente da impianti a corrente forte Per lavorare su impianti a corrente debole nel settore dell installazione a prova di tensione, ossia tra il punto di separazione e le interfacce servizi del gestore della rete - apparecchi di telecomunicazione, si devono adottare le seguenti misure di sicurezza: - separare la linea di collegamento al punto di separazione. - se una tale separazione non è possibile per motivi d esercizio, si può lavorare solo stando su un posto isolato ed usando attrezzi isolati. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 15
16 6 Impianti a corrente debole situati nell area di impianti ferroviari Si devono adottare misure speciali di protezione nel caso di linee a corrente debole e parti d'impianto ad esse allacciate, che siano situate nell area di impianti ferroviari e in caso di guasto causano migrazioni di potenziale pericolose, che superano i valori limite definiti nell'articolo 10 dell ordinanza sulla corrente debole (ordinanza sulla corrente debole art. 9 lett. b). 6.1 Sistemi ferroviari (ferrovie a corrente alternata e a corrente continua) In linea di principio negli impianti ferroviari vanno differenziati due sistemi: - le ferrovie a corrente alternata funzionano con corrente ad alta tensione. Per l esercizio delle ferrovie a corrente alternata si distinguono la linea di contatto, la linea di alimentazione e la linea di trasporto. - le ferrovie a corrente continua vengono fatte funzionare sia con corrente a bassa tensione che con corrente ad alta tensione. Per l esercizio delle ferrovie a corrente continua si distinguono la linea di contatto e la linea di alimentazione. 6.2 Zona e circostanze del pericolo negli impianti ferroviari In caso di cortocircuito verso terra o di cortocircuito della locomotiva, la zona e le circostanze del pericolo di un impianto ferroviario possono essere equiparati ad un impianto ad alta tensione (vedere il capitolo 5.1). Inoltre le correnti di trazione delle locomotive ritornano in parte alla sorgente della corrente (ad es. trasformatori, raddrizzatori ecc.) attraverso i binari e il terreno. All entrata e all uscita negli impianti di messa a terra queste correnti di trazione provocano un potenziale permanente. Sono interessati tutti gli impianti a corrente debole quali gli impianti di telecomunicazione, gli impianti di televisione via cavo ecc. situati nell area di impianti ferroviari e che hanno connessione con la zona neutrale (terra di riferimento). 6.3 Impianti a corrente debole con obbligo di presentazione del progetto Gli impianti a corrente debole situati nell area di ferrovie con corrente di trazione > 1.6 ka per binario elettrificato, sono soggetti all obbligo di presentazione del progetto (ordinanza sulla corrente debole art. 8a cpv. 1, lett. b). Prima della loro costruzione tali impianti a corrente debole devono essere presentati per approvazione all organo di controllo per gli impianti a corrente debole (vedere capitoli 1.4 a 1.4.2). 6.4 Misure di protezione Le misure di protezione nell'area di impianti ferroviari si adeguano ai principi fondamentali degli impianti a corrente debole nella zona con pericolo proveniente da impianti a corrente forte (impianti ad alta tensione), vedi capitolo 5.2. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 16
17 6.4.1 Introduzione della linea di collegamento Negli impianti ferroviari che funzionano con corrente ad alta tensione la linea di collegamento può essere introdotta soltanto sotto terra Collegamenti all impianto di messa a terra della ferrovia Nei seguenti casi la guaina metallica delle linee di collegamento estranee alla ferrovia non deve essere collegata alla messa a terra della ferrovia o solo a determinate condizioni: - per le ferrovie a corrente alternata con una tensione di terra 500 V. - per le ferrovie a corrente alternata con una tensione di terra < 500 V il collegamento con la messa a terra della ferrovia deve essere allestito mediante uno scaricatore di sovratensione di separazione. - per gli impianti a corrente continua il collegamento con la messa a terra della ferrovia deve sempre avvenire attraverso uno scaricatore di sovratensione di separazione. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 17
18 7 Impianti a corrente debole in luoghi con rischio di esplosione Si devono adottare misure speciali di protezione nel caso di linee e parti di impianto ad esse allacciate che siano situate in zone con pericolo di esplosione e pericolo d'incendio (ordinanza sulla corrente debole art. 9 lett. f). 7.1 Generalità Le imprese, che effettuano lavori di installazione e/o di manutenzione di impianti a corrente debole in settori o zone con pericolo di esplosione, devono possedere le conoscenze di base in materia di protezione contro le esplosioni Concetti / definizioni / classificazione delle zone Vedere foglio informativo della Suva (2153) e NIBT capitolo Impianti a corrente debole con obbligo di presentazione del progetto Per gli impianti a corrente debole, che vengono costruiti in zone con pericolo di esplosione, vige l'obbligo della presentazione del progetto (ordinanza sulla corrente debole, art. 8 cpv. 1 lett. e). Prima della costruzione di tali impianti a corrente debole, i relativi progetti devono essere presentati per approvazione all organo di controllo (vedere capitoli 1.4 a 1.4.1). Sono interessati gli impianti a corrente debole quali gli impianti di telecomunicazione, gli impianti di televisione via cavo ecc. con collegamento ad una rete pubblica. 7.3 Installazione e apparecchi Le installazioni possono essere eseguite solo nelle zone corrispondenti secondo la tabella 3, se servono ai relativi apparecchi di telecomunicazione, agli impianti di televisione via cavo ecc. all interno della stessa zona. Zone per Gas Gas Vapori Nebbie Polveri infiammabili Zona 0 Zona 20 Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22 In questa zona gli apparecchi degli impianti a corrente debole, ossia gli impianti di telecomunicazione, gli impianti di televisione via cavo ecc. non sono consentiti. In questa zona si possono installare risp. impiegare solo apparecchi consentiti per le zone corrispondenti e le categorie di apparecchi (G) ammessi per gas, vapori e nebbie. In questa zona si possono installare risp. impiegare solo apparecchi consentiti per le zone corrispondenti e le categorie di apparecchi (D) ammessi per le polveri. Tabella 4: Classificazione delle zone, e installazioni per impianti a corrente debole. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 18
19 7.4 Misure di protezione Ubicazione del punto di separazione Il punto di separazione deve trovarsi al di fuori dei luoghi con pericolo di esplosione Introduzione della linea di collegamento L introduzione delle linee di collegamento nei luoghi con pericolo di esplosione deve essere sotterranea e incassata. L introduzione viene effettuata con isolazione mediante uno scaricatore di sovratensione di separazione. 7.5 Messa a terra e collegamento equipotenziale Nei luoghi con pericolo di esplosione il conduttore di messa a terra deve avere una sezione di valore corrispondente almeno ad una sezione di rame di 10 mm 2 (ordinanza sulla corrente debole art. 18 cpv. 5). 7.6 Applicazioni Edifici operativi e impianto (collegamento principale) Linea di collegamento Impianto interno PBX Connessione corta (10 mm 2 ) Messa a terra dell impianto Punto di separazione Scaricatore di sovratensione di separazione Luogo Ex Ex Ex Impianto di trasbordo Leggenda: Installazione a prova di tensione Punto di introduzione con tubo in plastica Scaricatore di sovratensione di separazione Punto di separazione con cavallotto di Ex Terminali in esecuzione Ex Figura 5: Impianti di telecomunicazione situati in zone con impianti con pericolo di esplosione. Impianto semplice o impianto con PBX. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 19
20 Edifici operativi e impianto (collegamento principale) Linea di collegamento Impianto interno Connessione corta (10 mm 2 ) Messa a terra dell impianto Punto di separazione Scaricatore di sovratensione di separazione Ex Impianto di trasbordo con raccordo ferroviario La messa a terra dell impianto ferroviario non è collegata alla messa a terra dell impianto Leggenda: Installazione a prova di tensione Punto di introduzione con tubo in plastica Scaricatore di sovratensione di separazione con supporto isolato Rigidità dielettrica 1.3 x U E Punto di separazione con cavallotto di sezionamento e rigidità dielettrica > 1.3 x U E Ex Terminali in esecuzione Ex Figura 6: Impianti di telecomunicazione situati in zone con impianti con pericolo di esplosione. Impianto semplice con raccordo ferroviario. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 20
21 Edifici operativi e impianto (collegamento principale) Linea di collegamento Impianto interno PBX Connessione corta (10 mm 2 ) Messa a terra dell impianto Punto di separazione Scaricatore di sovratensione di separazione Luogo Ex La messa a terra dell impianto ferroviario non è collegata alla messa a terra dell impianto Leggenda: Ex Ex Punto di introduzione con tubo in plastica Installazione a prova di tensione Installazione normale Impianto di trasbordo con raccordo ferroviario Scaricatore di sovratensione di separazione con supporto isolato Rigidità dielettrica 1,3 x U E Punto di separazione con cavallotto di sezionamento e rigidità dielettrica > 1,3 x U E Separazione galvanica (necessaria solo se tra l impianto ferroviario e la messa a terra dell impianto la tensione è > 500 V) Ex Terminali in esecuzione Ex Figura 7: Impianti di telecomunicazione situati in zone con impianti con pericolo di esplosione. Impianto con PBX e raccordo ferroviario. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 21
Impianti elettrici sicuri nelle stazioni di distribuzione di carburante
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI ESTI n. 606 versione 0113 i Direttiva Impianti elettrici sicuri nelle stazioni di distribuzione di carburante Autori ESTI Valido dal 1 gennaio
Procedura decisionale nell'ambito della preparazione del lavoro
09/2011 Si verificano spesso incidenti, poiché gli elettricisti lavorano su impianti sotto tensione "in modo non conforme alle norme". Nella statistica 2010 degli incidenti vanno rilevate le cifre seguenti.
Ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte
Ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte) 734.2 del 30 marzo 1994 (Stato 1 luglio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 della legge federale
Morte nella vasca da bagno: Quali lezioni possiamo trarne al fine di prevenire tali eventi in futuro?
Morte nella vasca da bagno: Quali lezioni possiamo trarne al fine di prevenire tali eventi in futuro? 09/2014 Situazione iniziale: Alle 5 di mattina la vittima voleva lavarsi e poi asciugarsi i capelli
Ordinanza sulle installazioni elettriche delle ferrovie
Ordinanza sulle installazioni elettriche delle ferrovie (OIEF) 734.42 del 5 dicembre 1994 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge federale