Source: http://docplayer.fi/69738096-Save-vtr-500-asennus-ja-huolto-systemair-ei-ole-vastuussa-eika-takuu-ole-voimassa-jos-naita-ohjeita-ei-noudateta-asennuksen-ja-huollon-aikana.html
Timestamp: 2018-08-18 11:08:38+00:00
Document Index: 11544098

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'kko ']

SAVE VTR 500. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. - PDF
SAVE VTR 500. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.
Download "SAVE VTR 500. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana."
Toivo Nurmi
1 Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä etukäteen ilmoittamatta. Tämä koskee myös tilattuja tuotteita edellyttäen, että nämä muutokset voidaan tehdä niiden vaikuttamatta aikaisemmin sovittuihin erittelyihin. Kaikki oikeudet pidätetään. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A005
2 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Varoitukset Tästä asiakirjasta Tuotteen kuvaus Yleistä Oikea- ja vasenkätiset mallit Kuljetus ja säilytys Tekniset tiedot Asennus Pakkauksesta purkaminen Mihin / miten laite asennetaan Asennus Kondenssivedenpoisto Käyttöönotto Ohjauspaneeli Ohjattu käynnistys Järjestelmäkäyrät Ilmavirta-asetukset Sulatustasoasetukset Viikko-ohjelman ohjelmointi Lisäaikakytkin Lisätoiminnot Sähköliitännät Ulkoiset liitännät koneessa Ennen järjestelmän käynnistämistä Käyttö Lämpötilan asettaminen Ilmavirran manuaalinen asetus Manuaalinen ja automaattinen kesätila Jäähdytyksen talteenotto Huoltovalikon kuvaus Huolto Varoitukset Sisäiset komponentit Komponenttien kuvaus Vianetsintä Hälytysluettelo Roottorin käyttöhihnan vaihtaminen...43
3 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja Systemair AB Industrivägen 3 vakuuttaa, että seuraava tuote: SE Skinnskatteberg RUOTSI Puh Faksi: Lämmön talteenottoyksikkö: (Tämä vakuutus koskee tuotetta siinä kunnossa, missä se on toimitettu ja asennettu asennusohjeiden mukaisesti. Vakuutus ei koske tuotteeseen jälkikäteen asennettuja komponentteja eikä tuotteelle tehtyjä toimenpiteitä). Täyttää kaikki seuraavien direktiivien sovellettavat vaatimukset: Konedirektiivi 2006/42/EY Matalajännitedirektiivi 2006/95/EY EMC-direktiivi 2004/108/EY Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on käytetty: EN ISO 12100:2010 EN EN EN EN EN :2007 Koneiden turvallisuus - Yleiset suunnitteluperiaatteet - riskiarviointi ja riskien vähentäminen Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Osa 2-40: Sähköisten lämpöpumppujen, ilmastointilaitteiden ja kosteudenpoistolaitteiden erityisvaatimukset Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien sähkömagneettisten kenttien aiheuttaman altistumisen mittausmenetelmät Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Standardien EN ja EN piiriin kuuluville laitteille suoritettavien rutiinitestien erityisohjeet EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). Osa 6-2: Yleiset standardit Häiriönsieto teollisuusympäristöissä EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). Osa 6-3: Yleiset standardit Häiriönpäästöt kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä Täydellinen tekninen aineisto on saatavana. Skinnskatteberg, Mats Sándor Tekninen johtaja Systemair AB
4 2 Varoitukset Seuraavat varoitukset on esitetty asiakirjan eri jaksoissa: Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki sähköliitännät ja huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varoitus Järjestelmän tulee olla päällä jatkuvasti ja se pitää pysäyttää vain kunnossapitoa/huoltoa varten. Yksikön ja ilmanvaihtojärjestelmän asennustyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varo teräviä reunoja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä. Vaikka koneen jännitteensyöttö on irtikytketty, sisällä olevat pyörivät osat eivät kenties ole vielä pysähtyneet ja aiheuttavat sen vuoksi tapaturmavaaran. Varmista ennen yksikön käynnistämistä, että suodattimet on asennettu. Tuotetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on tarpeeksi tietoa tai koulutusta tällä alalla, tai käytön tulee tapahtua tällaisen henkilön valvonnassa. Varo Älä kytke kuivausrumpuja ilmanvaihtojärjestelmään. Kanavaliitännät/kanavien päät tulee suojata varastoinnin ja asennuksen ajaksi. 3 Tästä asiakirjasta Tämä asennusohje koskee ilmankäsittelykonetta, jonka on valmistanut Systemair AB. Tämä käsikirja sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa ja käyttöä koskevat perustiedot ja suositukset koneen virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi lue tämän käsikirja huolellisesti, käytä konetta ohjeiden mukaan ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita Systemair AB
5 4 Tuotteen kuvaus 4.1 Yleistä on lämmön talteenottoyksikkö sisäänrakennetulla pyörivällä lämmönsiirtimellä. SAVE VTR 500 sopii taloihin, joiden lämmitetty pinta-ala on n. 400 m 2. syöttää suodatettua ulkoilmaa asuintiloihin ja poistaa ilmaa kylpyhuoneesta, keittiöstä ja märkätiloista. on varustettu 1670 W sähkölämmittimellä. 4.2 Oikea- ja vasenkätiset mallit Malliversioita on kaksi, oikea- (R) ja vasenkätinen (L). Eri mallit tunnistaa sisäisten komponenttien sijainnista ja tuloilmaliitännästä, joka on yksikön vasemmalla puolella vasenkätisessä (L) mallissa ja yksikön oikealla puolella oikeakätisessä (R) mallissa. Huom! Tässä käsikirjassa on kuvattu vasenkätinen (L) malli. Oikeakätisen (R) mallin sisäpuoli on peilikuva. 4.3 Kuljetus ja säilytys tulee varastoida ja kuljettaa niin, että se on suojattu kolhuilta, jotka voivat vahingoittaa paneeleja jne. Se tulee peittää niin, etteivät pöly, sade ja lumi pääse tunkeutumaan yksikköön ja vahingoittamaan sitä ja sen komponentteja. Koneet toimitetaan koottuna kaikkine komponentteineen ja muovikääreessä kuormalavalle pakattuna kuljetuksen helpottamiseksi Systemair AB
6 4.4 Tekniset tiedot Mitat ja paino, L-malli Kuva 1 Mitat ja paino, L-malli Mitat millimetreinä ja pain kilogrammoina. A B C D E F G H I J K L M Luukku mukaan lukien 2. Asennuskannatin mukaan lukien N O P R S T U V X Y Z Paino Systemair AB
7 4.4.2 Mitat ja paino, R-malli Kuva 2 Mitat ja paino, R-malli Mitat millimetreinä ja pain kilogrammoina. A B C D E F G H I J K L M Luukku mukaan lukien 2. Asennuskannatin mukaan lukien N O P R S T U V X Y Z Paino Systemair AB
8 4.4.3 Kanavaliitännät Kuva 3 Kanavaliitännät Sijainti R L Kuvaus Oikeakätinen malli (tuloilmaliitäntä on yksikön oikealla puolella edestä katsottuna) Vasenkätinen malli (tuloilmaliitäntä on yksikön vasemmalla puolella edestä katsottuna) Symboli Kuvaus Symboli Kuvaus Tuloilma Ulkoilma Jäteilma Poistoilma Tehonkulutus ja varokekoko Lämmityspatteri Puhaltimet Kokonaistehonkulutus Varoke 1670 W 340 W 2010 W 13 A 5 Asennus Tässä jaksossa selostetaan yksikön oikea asennus. On tärkeää asentaa laite oikein oikean ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. 5.1 Pakkauksesta purkaminen Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki tilatut laitteet on toimitettu. Kaikki poikkeavuudet tilatusta laitteistosta on ilmoitettava Systemair-tuotteiden toimittajalle Systemair AB
9 5.2 Mihin / miten laite asennetaan tulee mieluiten sijoittaa erilliseen tilaan (esim. varasto, kodinhoitohuone tai vastaava). Asennuspaikkaa valittaessa tulisi ottaa huomioon, että laite vaatii säännöllistä kunnossapitoa. Jätä riittävästi tilaa etuluukun avaamiseen sisällä olevien komponenttien huoltoa ja kunnossapitoa varten. -yksikön pohjaan on kytketty noin 2 m pituinen kaapeli ja pistotulppa 230 V maadoitettuun pistorasiaan kytkemistä varten. Ulkoilmaventtiili tulisi asentaa rakennuksen pohjois- tai itäpuolelle, riittävän kauas poistoilmaventtiileistä sekä liesituulettimien, keskuspölynimurien ja viemärien poistoaukoista ja muista likaisen ilman lähteistä, kuten liikenne ym. Poistoilma tulee mieluiten johtaa ulos kattohormin kautta, riittävän kaukana ilmanottoaukoista, ikkunoista jne. 5.3 Asennus Huom! On suositeltavaa irrottaa lämmönsiirrin ennen asennusta yksikön keventämiseksi. Lämmönsiirrin painaa noin 16 kg. Lämmönsiirtimen irrotus, katso luku kohdat Valmistele pinta, jolle kone asennetaan. Varmista, että pinta on tasainen, pystysuora ja että se kantaa koneen painon. Suorita asennus paikallisten määräysten mukaisesti. 2. Kiinnitä kannake (1) värinänvaimentimineen (2) seinään mukana toimitetuilla ruuveilla. Käytä sopivia reikiä ja ruuvaa kannake lujasti seinään. Kannakkeen alareunan tulee olla 40 mm (H) yksikön yläreunan alapuolella. Huom! Varmista, että kannake on täsmälleen vaakasuorassa, kun se on kiinnitetty seinään. Tarkista vesivaa'alla. 3. Nosta yksikkö paikalleen. Varoitus Varo teräviä reunoja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä. Ota huomioon yksikön paino asennuksen yhteydessä! Huom! Varmista, että yksikkö on täsmälleen pysty- ja vaakasuorassa, kun se on asennettu seinälle. Tarkista vesivaa'alla Systemair AB
10 4. Liitä yksikkö kanavistoon. Varmista, että käytät kaikkia tarvittavia tarvikkeita toimivan ilmanvaihtoratkaisun rakentamiseksi. Varoitus Yksikön ja ilmanvaihtojärjestelmän asennustyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. 5. Asenna lämmönsiirrin paikalleen, jos se irrotettiin ennen asennusta. Katso luku 5.3.1, kohdat 4 ja Lämmönsiirtimen irrotus ja uudelleen asennus 1. Avaa etuluukku. 2. Kytke irti lämmönsiirtimen jännitteensyöttö ja roottorin anturi. Molemmat kaapelit ovat lämmönsiirtimen vieressä. 3. Vedä lämmönsiirrin ulos. Suodattimet voivat olla tiukassa. 4. Asenna lämmönsiirrin paikalleen. Muista kytkeä lämmönsiirtimen jännitteensyöttö- ja anturikaapelit. 5. Sulje ja lukitse etuluukku. 5.4 Kondenssivedenpoisto Yleensä pyörivät lämmönsiirtimet eivät tarvitse kondenssivedenpoistoa kuivissa olosuhteissa. Jos asunnossa on runsaasti kosteaa ilmaa, kondenssivedenpoisto saattaa olla tarpeen. Vedenpoistoliitäntä on saatavana lisävarusteena, joka tilataan erikseen. Vedenpoiston asennusohjeet toimitetaan vedenpoistoputkien mukana. Huom! Vedenpoistoliitäntä on toimitettaessa asennettu koneen pohjaan. Vedenpoiston käyttö: irrota kumitiiviste ja liitä tyhjennysletku. Liitä tyhjennysletku lattiakaivoon. Letkua ei saa liittää suoraan viemäriin ilman vesilukkoa Systemair AB
11 6 Käyttöönotto Kytke yksikkö verkkojännitteeseen toimitukseen sisältyvällä pistotulpalla. 6.1 Ohjauspaneeli Kytke laite verkkojännitteeseen toimitukseen sisältyvällä pistotulpalla ja varmista, että se käynnistyy oikein. Ohjauspaneelia käytetään tarvittavien asetusten tekoon. Laitteen päälle voidaan kytkeä ulkoinen ohjauspaneeli. Alla olevassa kuvassa näkyy ohjauspaneeli ja lyhyt kuvaus. Kuva 4 Ohjauspaneeli Sijainti Kuvaus Selitys 1 Näyttö Näyttää symbolit, valikot ja asetukset 2 VALINTA-nuppi Selaa valikkoluetteloa tai muuta asetuksia ja arvoja kiertämällä nuppia oikealle tai vasemmalle 3 VAHVISTUS-painike Vahvista valinta tai asetus painamalla painiketta 4 PERUUTUS-painike Painikkeella voit askeltaa taaksepäin valikoissa, peruuttaa parametrimuutoksen ja palauttaa alkuperäisen arvon Systemair AB
12 6.1.1 Näytön symbolit Symboli Kuvaus Selitys Lämpö Esittää tuloilman nykyisen asetusarvon (täysin tyhjästä täyteen symboliin). Valitse lämpötila VALINTA-nuppia kiertämällä. Tallenna asetus VAHVISTUS-painiketta painamalla. Ilmavirta Näyttää nykyisen ilmavirran. Ilmavirta voidaan asettaa käsin 5 portaassa: Seis, Pieni, Nimellis, Iso ja Auto. Valitse ilmavirta VALINTA-nuppia kiertämällä. Tallenna asetus VAHVISTUS-painiketta painamalla. Huolto A. Puhallin pois. 1 B. Pieni nopeus: Voidaan käyttää, kun rakennus on pidemmän aikaa tyhjänä C. Nimel. ilmanvaihto: Tuottaa vaaditun ilmanvaihdon normaaliolosuhteissa. D. Suurin ilmanvaihto: Ilmavirran lisäämiseen tarvittaessa. E. Kun tarveohjaus on aktivoitu, puhaltimien tulee mennä "auto-tilaan" ja säätää tarveohjausasetusten esiasetusten mukaan. Avaa huoltovalikko VAHVISTUS-painiketta painamalla. Hälytys Avaa hälytysluettelo VAHVISTUS-painiketta painamalla. 1. Puhallin voidaan kytkeä pois päältä aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso huoltovalikon kuvaus kohdasta toiminnot. Varoitus Ei ole suositeltavaa aktivoida Käsin puhal. seis (kytkeä puhallinta pois päältä) normaalitalouksissa.jos Käsin puhal. seis aktivoidaan, poisto- ja tuloilmakanavat tulisi varustaa sulkupelleillä vedon ja kondensoitumisen välttämiseksi laitteen ollessa pysäytettynä Systemair AB
13 6.2 Ohjattu käynnistys Ohjattu käynnistys on märittelytyökalu, joka käynnistyy automaattisesti, kun yksikkö käynnistetään ensimmäisen kerran tai kun: suoritetaan asetusten palautus uusi piirikortti asennetaan (varaosa) Tässä tapauksessa laitteen tyyppi täytyy syöttää ( ) Ilmavirta voidaan asettaa Ohjatussa käynnistyksessä litroina sekunnissa (l/s), kuutiometreinä tunnissa (m 3 /h) tai prosentteina toiminnolla Puhaltimien ohjaus. Jos valitaan Ilmavirran Järjestelmäkäyrä, asetus on l/s tai m3 /h ja järjestelmäkäyrät valitaan. Jos valitaan Ilmavirta %, asetus on prosentteina. Järjestelmäkäyriä ei voi valita Menettely 1. Valitse kieli VALINTA-nuppia kiertämällä ja paina VAHVISTUS-painiketta 2. Valitse yksikön tyyppi, tämä valinta näkyy vain, kun uusi piirikortti asennetaan (varaosa) tai kun suoritetaan asetusten palautus. Kielet Kieli ENGLISH Tyyppi 3. Aseta päiväys ja kellonaika. Aika/Päiväys VV/KK/PP Päiväys: 12/09/12 4. Valitse patteri: Ei mitään/sähkö/vesi Aika: 10:00 Viikonpäivät: Lämmitin La Huom! Tämä valinta on käytettävissä vain asetusten palautuksen jälkeen, katso luku 6.2.2, tai kun asennetaan uusi piirikortti. Esilämmitin: Kyllä/Ei Esilämmitin: Ei mitään/sähkö/vesi Esilämmitin on käytettävissä vain mallissa VTC Systemair AB
14 5. Puhaltimien ohjaus. Valitse VALINTA-nuppia kiertämällä haluamasi puhaltimen ohjaus, Järjestelmäkäyrä (l/s) tai prosenttiosuus (%) ja paina VAHVISTUS-painiketta. Käyttöönotto % -valinnalla, katso vaihe 7. Puhaltimien ohjaus, Ilmavirta Järjestelmäkäyrä EF: 1 10 SF: 1 20 Huom! Järjestelmäkäyriä ei voi valita, kun (%) on valittu. Huom! Katso ennen järjestelmäkäyrän asettamista tarkemmin luku 6.3. Tämä toiminto on lisätty koneeseen, jotta virtausarvot voitaisiin sovittaa eri järjestelmäpaineille. Tuloilmapuhallin (SF): Kokonaisarvoalue: G3 -tyyppiselle suodattimelle: 11 20, F7-tyyppiselle suodattimelle: Oletuskäyrä: 2 Poistoilmapuhallin (EF): Arvoalue: 1 10 Oletuskäyrä: 2 Huom! Tehdasasennetut tuloilmasuodattimet ovat tyyppiä F7 ja poistoilmasuodattimet ovat tyyppiä G3. Ilmansuodattimet ovat lisävarusteita ja niitä saa asentajalta tai tukkuliikkeestä. Suodatintyyppi on merkitty suodattimen päälle. 6. Tässä on mahdollista muuttaa poisto- ja tuloilmapuhaltimien virtausasetuksia Nimel./Iso/Pieni. Ilmavirta l/s. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. 7. Tässä on mahdollista muuttaa poisto- ja tuloilmapuhaltimien virtausasetuksia Nimel./Iso/Pieni. Ilmavirta %. Järjestelmäkäyriä ei voi valita. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. Ilmavirta l/s EF SF Nimel Iso Pieni Ilmavirta % EF SF Nimellis Iso Pieni Systemair AB
15 6.2.2 Suorita tehdasasetusten palautus Tehdasasetusten palautus: 1. Avaa huoltovalikko valitsemalla näytön huoltosymboli ja paina VAHVISTUS-painiketta. 2. Mene salasanavalikkoon ja syötä salasana, oletus 1111 Valitse numerot valintanupilla ja vahvista jokainen numero vahvistuspainikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. 3. Mene toimintoihin ja valitse Tehdasasetusten palautus 4. Kierrä valintanuppia, kunnes käytössä näkyy Kyllä ja paina sitten ENTER. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Toiminto Asetusten palautus Asetusten palautus Palautetaanko? 5. Näytössä näkyy HYVÄKSYTTY HYVÄKSYTTY 6. Ohjattu käynnistys alkaa noin 10 sekunnin kuluttua KYLLÄ/EI 6.3 Järjestelmäkäyrät Järjestelmä vaatii eri paineet erilaisilla ilmavirroilla, jotka voidaan esittää järjestelmäkäyrällä. Järjestelmäkäyrän ja puhallinkäyrän risteyskohta on yksikön toimintapiste. Järjestelmäkäyrä näyttää järjestelmän käyttämän ilmavirran. Jokainen ilmanvaihtojärjestelmän paineen muutos synnyttää uuden järjestelmäkäyrän. Jos valitset käyttöönoton yksikköinä l/s tai m 3 /h, sinun tulisi tietää järjestelmän paine sopivan järjestelmäkäyrän valintaa varten Tuloilma, F7-tyypin suodatin Kuva 5 Tuloilman järjestelmäkäyrät, F7-tyypin suodatin Systemair AB
16 6.3.2 Tuloilma, G3 -tyypin suodatin Kuva 6 Tuloilman järjestelmäkäyrät, G3 -tyypin suodatin Poistoilma, G3 -tyypin suodatin Kuva 7 Poistoilman järjestelmäkäyrät, G3 -tyypin suodatin 6.4 Ilmavirta-asetukset Ilmavirta voidaan asettaa joko litroina sekunnissa (l/s), kuutiometreinä tunnissa (m 3 /h) tai prosentteina. Jos valitaan Ilmavirran Järjestelmäkäyrä, asetus on l/s tai m3 /h ja järjestelmäkäyrät valitaan. Jos valitaan Ilmavirta %, asetus on prosentteina. Järjestelmäkäyriä ei voi valita Ilmavirta voidaan valita viidessä portaassa: pois, pieni, nimel, iso ja auto. Nämä asetukset ohjaavat tulo- ja poistoilmapuhaltimien lähtösignaaleja. Kunkin nopeusportaan tehdasasetukset ovat: Pois Pieni: 82 l/s tai 25 % Systemair AB
17 Nimellis: 137 l/s tai 50 % (noin 80 Pa paineella). Iso: 168 l/s tai 100 %. Auto: Auto-tilassa puhaltimia säädetään tarveohjauksen esiasetusten mukaan. Näitä tasoja voidaan muuttaa huoltotasolla. Katso huoltovalikon yleiskatsaus (luku 8.5) kohdasta toiminnot. Varoitus Ei ole suositeltavaa aktivoida Käsin puhal. seis (kytkeä puhallinta pois päältä) normaalitalouksissa.jos Käsin puhal. seis aktivoidaan, poisto- ja tuloilmakanavat tulisi varustaa sulkupelleillä vedon ja kondensoitumisen välttämiseksi yksikön ollessa pysäytettynä. Puhallin voidaan kytkeä pois päältä aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso huoltovalikon yleiskatsaus (luku 8.5) kohdasta toiminnot Ilmavirran asettaminen 1. Avaa huoltovalikko valintanupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. 3. Siirry kohtaan: Toiminto Valitse: Puhaltimien ohjaus 4. Valitse VALINTA-nuppia kiertämällä haluamasi puhaltimen ohjaus, Järjestelmäkäyrä (l/s) tai prosenttiosuus (%) ja paina VAHVISTUS-painiketta. Puhaltimien ohjaus Ilmavirta %, katso vaihe Puhaltimen ohjaus valinnalla Ilmavirta l/s. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. Valitse Järjestelmäkäyrä. 6. Paina peruutuspainiketta, kun järjestelmäkäyrät on asetettu ja mene kohtaan Ilmavirta l/s tai m 3 /h. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. 7. Puhaltimien ohjaus, Ilmavirta Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Toiminto > Puhaltimien ohjaus Puhaltimien ohjaus Järjestelmäkäyrä % Puhaltimien ohjaus Ilmavirta Järjestelmäkäyrä SF: 2 EF: 2 IlmavirtaEF l/s SF Nimellis Korkea Pieni IlmavirtaEF % SF Nimellis Korkea Pieni Systemair AB
18 6.5 Sulatustasoasetukset Yksikkö on varustettu automaattisella sulatustoiminnolla, joka aktivoidaan kun lämmönsiirtimen ympärillä on jäätymisvaara. taulukko 1:ssa näkyvä asetus määrittää sulatustehon. Sulatustilan oletusarvo on 0. Huom! Lämmönsiirtimen tulisi kestää alhaisia ulkolämpötiloja, mutta alueilla, joissa lämpötila saattaa laskea alle nollan, on huomattava, että sulatusasetus synnyttää rakennukseen alipaineen. Takkaa käytettäessä savua saattaa imeytyä sisätiloihin sulatuksen synnyttämän alipaineen johdosta. Taulukko 1: Sulatustasot SulatustilaKosteustaso Sisäilman suhteellinen kosteus 1 Kuvaus 0 Sulatus pois päältä. Huom! Tämä asetus ei ole käytettävissä koneissa, joissa on vastavirtalämmönsiirrin. 1 Min. <20% Kuivat tilat, kuten varastot, joissa on vähän ihmisiä tai teollisuusrakennukset, joissa tuotantoprosessissa ei käytetä vettä. 2 Matala 30% - 40% Toimistorakennukset 3 Keski 41% - 60% Asuintilat, joissa on normaali kosteustaso 2 4 Korkea 61% - 80% Asuintilat, joissa on korkea kosteustaso 5 Erittäin korkea >80% Rakennukset, joissa on erittäin korkea kosteustaso. 1. Poistoilman suhteellinen kosteus kylmänä vuodenaikana. 2. Uusissa taloissa on ehkä tarpeen käyttää korkeampaa sulatustasoa ensimmäisenä talvena Systemair AB
19 6.5.1 Sulatustasoasetus 1. Avaa huoltovalikko VALINTA-nupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. 3. Siirry kohtaan: Toiminto Valitse: Sulatus Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Toiminto Sulatus 4. Aseta tila Koneet, joissa on pyörivä lämmönsiirrin: Sulatus Tila 0 5 Koneet, joissa on vastavirtalämmönsiirrin: Sulatus Huom! Tämä asetus on käytettävissä vain koneissa, joissa on vastavirtalämmönsiirrin. Tila 1 5 Salli epätasapaino Kyllä/Ei 5. Valitse sallitaanko tasapainottomat ilmavirrat sulatusjakson aikana. Valitse Kyllä tai Ei. Oletus on Kyllä Systemair AB
20 6.6 Viikko-ohjelman ohjelmointi Ohjelmoi viikko-ohjelma seuraavasti: 1. Avaa huoltovalikko VALINTA-nupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei 3. Siirry kohtaan: Viikko-ohjelma Huolto Viikko-ohjelma 4. Valitse Viikko-ohjelma uudelleen. Viikko-ohjelma 5. Aseta viikonpäivä ja aikaväli, jolloin haluat yksikön olevan päällä. Jokaiselle päivälle voidaan ohjelmoida kaksi ajanjaksoa. Muun ajan yksikkö on pois päältä. 6. Askella taaksepäin edelliseen valikkoon PERUUTUS-painikkeella ja siirry alaspäin kohtaan Ilmavirta. 7. Aseta puhaltimen ilmavirta Päällä-tilassa (Pieni, Nimel., Iso tai Auto). Aseta puhaltimen ilmavirta Pois-tilassa (Pois, Pieni, Nimellis tai Iso). Ilmavirta Viikko-ohjelma Päivä: MA Jak.1: 07:00 16:00 Jak.2: 00:00 00:00 Viikko-ohjelma Ilmavirta Ilmavirta Päällä taso: pieni/nimel/iso/auto Pois taso: pois/pieni/nimel/iso Huom! Jos sähkölämmityspatteri on asennettu ja käytössä ja yksikkö kytketään pois päältä ohjauspaneelista esim. valitsemalla POIS. Kun yksikkö kytketään pois päältä viikko-ohjelmalla, puhaltimet pyörivät vielä 3 minuutin ajan, jotta lämmitin ei laukaise ylikuumenemissuojausta. 8. Palaa päävalikkoon peruutuspainiketta painamalla Systemair AB
21 6.7 Lisäaikakytkin Tässä voit ohjelmoida ajan, jolloin haluat koneen toimivan viikko-ohjelmasta poikkeavilla arvoilla. 1. Avaa huoltovalikko VALINTA-nupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei 3. Siirry kohtaan: Lisäaikakytkin Huolto Lisäaikakytkin 4. Aseta pidennetty käyntiaika minuutteina. Arvoalue: minuuttia, 10 min. askelein Aseta tilan ilmavirta. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Nimellis Lisäaikakytkin Minuutteja: 0 Ilmavirta Nimel. 6.8 Lisätoiminnot Yksikössä on useita lisätoimintoja, jotka voidaan aktivoida ulkoisilla on/off-kytkimillä ja ne kytketään pääpiirikortin digitaalituloihin (katso kytkentäkaavio). Seuraavat ovat käytettävissä: Digital tulot 1-3: Kytkemällä on/off-kytkimen näihin tuloihin voit valita 3 yksilöllistä ilmavirta-asetusta tarpeen mukaan (esim. poistoilmavirran nopeuden laskemiseksi takan käytön ajaksi). Katso luku 8.5. DI 3 on valmiiksi kytketty ja käyttövalmiina laitteessa. Katso luku Digital tulo 4: Mahdollistaa sähkölämmittimen kytkemisen pois päältä Tulon aktivoiminen estää sähkölämmittimen toiminnan. Digital tulo 5: Aktivoi lisäaikakytkin impulssikytkimellä. Toiminto ohittaa nykyisen ilmavirta-asetuksen ja puhallin toimii valikossa Huolto -> Lisäaika kytkin asetetuilla arvoilla. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Tulo lasketaan impulssikytkimen signaalien perusteella. Vakiokytkintä käytettäessä aika käynnistyy, kun kytkin kytketään pois päältä. Digital tulo 6: Lämmönsiirtimen ohjaus, järjestelmän käytössä Digital tulo 7: Kotona/Ulkona, päällekytkentä aktivoi energiansäästön. Lämmönvaihdin toimii aina asetusarvon mukaan. Jos jälkilämmitin on aktivoitu, se toimii alimman asetusarvon (12 C) mukaan. Toimintoa käytetään, kun rakennus on pidemmän aikaa tyhjänä. On suositeltavaa kytkeä DI1, DI2 tai DI3 DI7:n rinnalle. Jos DI7 on aktivoitu, aseta puhallinnopeus minimiarvoon. Ilmavirrat asetetaan tulon DI1, DI2 tai DI3 määrittelyn yhteydessä. Katso vaihtoehdot kohdasta "Huoltovalikon kuvaus" (luku 8.5) Systemair AB
22 6.9 Sähköliitännät on sisäisesti valmiiksi kytketty. Sähkökytkentärasia on peitelevyn takana yksikön tuloilmaliitännän puolella. Piirikortti on helppo irrottaa koneesta. Kuva 8 Piirikortin sijainti Piirikortin rakenne on varustettu integroidulla säätimellä ja valmiilla johdotuksilla. Kuvassa näkyy piirilevy. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Kuva 9 Piirikortti Systemair AB
23 Sijainti Kuvaus 1 Pääpiirikortti 2 Sähkölämmittimen piirikortti 3 Liitäntä ulkoiseen ohjauspaneeliin (kytketty yksikön koteloon). 4 Virransyöttöliitäntä pääpiirikortin ja sähkölämmityspatterin piirikortin välille. 5 Liittimet AI 1 5 (lämpötilan anturit) ja moottorin ohjaukselle 6 Liittimet ulkoisille kytkennöille 7 Liittimet jännitteensyötölle 8 Liittimet digitaalituloille (DI 1 7) 9 Liittimet sisäiselle ohjauspaneelille. 10 Liittimet sähkölämmityspatterin teholähteelle 11 Modbus-liitäntä. Katso tarkemmat tiedot "Modbus-käsikirjasta" Systemair AB
24 6.9.2 Ulkoiset liittimet piirilevyllä Liittimet ulkoisille laitteille ovat pääpiirikortilla sähkökytkentäkotelon sisällä. Kuva 10 Ulkoiset liittimet piirilevyllä Sijainti Kuvaus Huomautukset 1 Ulkoilma-/poistoilmapelti Sulkeutuva kosketin, 230 V 1~, maks. 1 A 2 Ulkoilma-/poistoilmapelti Referenssi 3 Ulkoilma-/poistoilmapelti Avautuva kosketin, 230 V 1~, maks. 1 A 4 Summahälytys Sulkeutuva kosketin, 24 V, maks. 1 A 5 Summahälytys Referenssi 6 Summahälytys Avautuva kosketin, 24 V, maks. 1 A 7 GND Referenssi 8 Vesilämmittimen ohjaussignaali (AO2) 0-10 V DC 9 GND Referenssi 10 Vesilämmittimen ohjaussignaali (AO1) 0-10 V DC 11 GND Referenssi 12 Ohituspelti (AO3) Jos käytössä, 0 10 V DC Systemair AB
25 6.10 Ulkoiset liitännät koneessa Kaksi pääpiirikortin liittimistä on kytketty yksikön koteloon: liitäntä ulkoiseen ohjauspaneeliin moduuliliittimen kautta. Kaapelin maksimipituus: 50 m Kaapelin tyyppi: 4 johtiminen CEC-puhelinkaapeli tai vastaava. Liitäntä DI3:een mahdollisuudella määritellä puhallinnopeudet yksilöllisesti potentiaalivapaalla on/off-kytkimellä Oletusasetukset: SF=Iso, EF=Pieni. 1. Kaapeliläpiviennit 2. Liitäntä DI3:een potentiaalivapaan on/off-kytkimen kautta 3. Liitäntä ohjauspaneeliin 7 Ennen järjestelmän käynnistämistä Kun asennus on valmis, tarkasta, että: Yksikkö on asennettu näiden ohjeiden mukaisesti. Kone on kytketty oikein. Ulkoilma- ja poistoilmapellit ja äänenvaimentimet on asennettu ja kanavajärjestelmä on liitetty oikein koneeseen. Kaikki kanavat on eristetty ja asennettu paikallisten määräysten mukaisesti Ulkoilmanotto on sijoitettu riittävän kauas saastelähteistä (keittiötuulettimen, keskuspölynimurin tai vastaavien poistoaukoista). Kaikki ulkoiset varusteet on kytketty Yksikkö on määritelty ja otettu käyttöön oikein. Viikko-ohjelma ja puhallinnopeus on ohjelmoitu oikein. 8 Käyttö 8.1 Lämpötilan asettaminen Tuloilman lämpötila asetetaan käsin 1 K portaissa valitsemalla päävalikossa lämpötilasymboli. Jos sähkölämmitin on asennettu, lämpötila-asetukset ovat: C. Asennetulle vesilämmittimelle asetusarvot ovat: C. Jos lämmitin on deaktivoitu, lämpötilaportaat ovat: C. Oletusarvo: 15.0 C. Lämpötilaportaat esitetään täyttyvällä lämpötilasymbolilla ja lämpötila näytetään näytössä Tyhjä lämpötilasymboli aktivoi manuaalisen kesätilan. Katso luku Systemair AB
26 8.2 Ilmavirran manuaalinen asetus Ilmavirta voidaan koska tahansa asettaa käsin päävalikossa. Valitsemalla puhallinsymboli ja painamalla vahvistuspainiketta ilmavirtaa voidaan suurentaa tai pienentää 5 portaassa: Seis, Pieni, Nimellis, Iso ja Auto. Tämä ohittaa viikko-ohjelman asetuksen ohjelmajakson loppuun saakka (luku 6.6). Varoitus Ei ole suositeltavaa aktivoida Käsin puhal. seis (kytkeä puhallinta pois päältä) normaalitalouksissa.jos Käsin puhal. seis aktivoidaan, poisto- ja tuloilmakanavat tulisi varustaa sulkupelleillä vedon ja kondensoitumisen välttämiseksi yksikön ollessa pysäytettynä. Puhallin voidaan kytkeä pois päältä aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso Asennus- ja huoltokäsikirja, kohta Huoltovalikon kuvaus: Käsin puhal. seis. 8.3 Manuaalinen ja automaattinen kesätila Manuaalinen kesätila aktivoituu, jos lämpötilaporrasta ei ole valittu. Päävalikon lämpötilasymboli on silloin tyhjä. Jos sähkölämmitin on aktivoitu, se kytkeytyy pois manuaalisen kesätilan ajaksi. Manuaalinen kesätila kytkeytyy automaattisesti portaaseen 1 (asetusarvo 12 C) kahden minuutin kuluttua, jos tuloilman lämpötila on alle +5 C. Jos vesilämmityspatteri on asennettu ja aktivoitu, manuaalinen kesätila kytkeytyy automaattisesti portaaseen 1 (asetusarvo 12 C), jos ulko- tai tuloilman lämpötila on alle +5 C. Laite vaihtaa automaattisesti talvitoiminnon lämmön talteenotolla ja kesätoiminnon ilman lämmön talteenottoa välillä. 8.4 Jäähdytyksen talteenotto Jos ulkoilma on lämpimämpää kuin poistoilma ja tuloilman lämpötila ylittää asetusarvon, jäähdytyksen talteenotto käynnistyy. Tämä kytkee lämpötilansäätelyn pois päältä Systemair AB
27 8.5 Huoltovalikon kuvaus Avaa huoltovalikko valitsemalla näytön huoltosymboli. Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Salasana Huolto Vaihda salasana Huolto Suodatin jakso Huolto Aika/Päivä Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Vaihda salasana Nykyinen XXXX Uusi XXXX Vahvista XXXX Suodatin jakso Aika vaihtoon: 12 kk Palauta Ei/Kyllä Aika/Päiväys VV/KK/PP Päiväys: 12/09/12 Avaa huoltovalikko kirjoittamalla Valitse numero VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella. Ei avaa järjestelmän lukituksen ja sallii parametrien muuttamisen. Aseta uusi salasana tarvittaessa. Jos uusi salasana unohtuu, voit edelleen avata huoltovalikon salasanalla Tämä ohittaa aiemmin asetetun salasanan. Näyttää valitun suodatinvaihtovälin. Aseta Suodatin jakson palautus arvoon Kyllä suodattimen vaihdon jälkeen. Aseta suodatinvaihtoväli. Näyttää nykyisen päiväyksen ja kellonajan. Aseta oikea kellonaika ja päiväys. Huolto Lisäaikakytkin Aika: 10:00 Viikonpäivät: La Lisäaikakytkin Minuutteja: 0 Ilmavirta: Nimel. Tässä voit ohjelmoida ajan, jolloin haluat koneen toimivan viikko-ohjelmasta poikkeavilla arvoilla. Näyttää pidennetyn käyntiajan. Näyttää Asetetun ilmavirran. Aseta pidennetty käyntiaika/ pakkokäyntiaika minuutteina. Arvoalue: min Aseta tilan ilmavirta. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Nimellis Systemair AB
28 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Viikko-ohjelma Huolto Ilmavirtaloki Viikko-ohjelma Viikko-ohjelma Viikko-ohjelma Ilmavirta Ilmavirtaloki Taso: 1 5 Palauta: Ei/Kyllä SF: 140 /140 EF: 140 /140 Viikko-ohjelma Päivä: MA Jak.1: 07:00 16:00 Jak.2: 00:00 00:00 Ilmavirta Päällä taso: pieni/nimel/iso/auto Pois taso: pois/pieni/nimel/iso Tässä voit ohjelmoida koneen viikko-ohjelman. On mahdollista asettaa 2 jaksoa/päivä. Aseta viikonpäivä ja aikaväli, jolloin haluat koneen olevan Päällä-tilassa. Tässä voit määritellä puhaltimen Päälläja Pois-toiminnot viikko-ohjelman aikana. Aseta Päällä-taso. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimel., Iso tai Auto. Oletusarvo: Nimellis Aseta Pois-taso. Vaihtoehdot ovat Pois, Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Pieni. Tässä voit tarkastella miten puhaltimet ovat toimineet, kun ne ovat olleet aktiivisia (h). Ilmavirrat näytetään 5 eri tasona: Taso 1: 0% Taso 2: 1 29% Taso 3: 30 44% Taso 4: 45 59% Taso 5: % Kun valitset tason, näet kuinka monta tuntia puhaltimet ovat olleet aktiivisia eri tasoilla. Palauta Kyllä palauttaa kaikilla tasoilla SF- ja EF-ajat vasemmassa sarakkeessa. Oikean sarakkeen laskuri toimii eikä sitä voi palauttaa. Huom! Asetusten palautus (katso Toiminto > Asetusten palautus) ei vaikuta tähän toimintoon Systemair AB
29 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Toiminto Toiminto Lämm/Jäähd Lämm/Jääh Esilämmitin: KYLLÄ/EI Jälkiläm: Ei mitää/sähkö/vesi Jäähdytys: mitää/vesi Ei Tässä voit asettaa koneen lämmitys- ja/tai jäähdytystilaan. Huom! Esilämmitin on käytettävissä vain mallissa VTC 200 Aseta Jälkiläm-arvoksi Ei mitää, Sähkö tai Vesi. Toiminto Jäätymissuoja Toiminto Järjestelmäkäyrä Toiminnot Puhaltimien ohjaus Puhaltimien ohjaus Ilmavirta Puhaltimien ohjaus Ilmavirtayksikkö Jäätymissuoja Hälytysraja: 7 C Järjestelmäkäyrä EF: 1 10 SF: 1 20 Puhaltimien ohjaus Ilmavirta Järjestelmäkäyrä % Ilmavirta l/s Nimellis Iso Pieni EF Ilmavirtayksikkö l/s / m 3 /h / % SF Aseta Jäähdytys-arvoksi Ei mitään tai Vesi. Näyttää asennetun vesikierukan nykyisen asetetun jäätymissuojan hälytysrajan C. Aseta Hälytysraja C. Oletusarvo: 7 C. Tätä toimintoa käytetään erilaisten järjestelmäpaineiden virtausarvojen kompensoimiseksi. Katso luku 6.3 Valitse haluttu puhaltimen ohjaus. Puhaltimen ohjaus l/s, m 3 /h tai % Tässä valikossa asetetaan ilmavirta yksikkönä l/s. Ilmavirta voidaan asettaa yksilöllisesti kullekin puhaltimelle EF: Poistoilmapuhallin, SF: Tuloilmapuhallin Aseta tulo- ja poistoilmapuhaltimien ilmavirta kullekin portaalle (Pieni, Nimellis ja Iso. Järjestelmäkäyrä on valittavissa vain järjestelmissä, joissa on tämäntyyppinen puhallinohjaus. Oletusarvo: l/s Systemair AB
30 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Tarveohjaus Puhaltimien ohjaus Ilmavirta Toiminto Käsin puhal. seis Tarveohjaus CO2 / RH Asetusarvo 0 ppm/0% RH P-alue 100 ppm/10%rh I-aika Pois Ilmavirta % Nimellis Iso Pieni EF Käsin puhal. SF seis Salli käsin seis K/E Tarveohjaus (valinta tai asetusarvo) on käytettävissä vain, jos CO2 tai RH%-anturit havaitaan. Niitä ei tarvitse konfiguroida, kun ne on kytketty, langaton yhdyskäytävä kertoo laitteelle (PCU-EC), että anturi on käytettävissä. Asetusarvo tulee voida asettaa arvoon 0 tarveohjauksen poiskytkemiseksi. Molempien tyyppien tulisi voida käyttää samaa aikaa, tarkoittaen 2 PI säätimiä. Kun tarveohjauksen asetusarvo on konfiguroitu, puhaltimet asetetaan auto-tilaan ja niitä säädetään asetusarvon suhteen. Puhallinsymbolin keskialueen tulee olla tyhjä ja ulko- ja sisäalueiden täynnä. Kumpaakaan ei tulisi olla mahdollista muuttaa. Tässä voit asettaa ilmavirran prosentteina (%). Ilmavirta voidaan asettaa yksilöllisesti kullekin puhaltimelle EF: Poistoilmapuhallin, SF: Tuloilmapuhallin Aseta tulo- ja poistoilmapuhaltimien ilmavirta kullekin portaalle (Pieni, Nimellis ja Iso. Aseta voiko puhaltimet kytkeä pois ohjauspaneelista. Vaihtoehdot ovat K ja E Jos Kon valittu, puhaltimet voidaan pysäyttää kiertämällä VALINTA-nuppi tyhjän puhallinsymbolin kohdalle Systemair AB
31 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Analoginen tulo Toiminto Analoginen lähtö Analoginen tulo 1: SS : ETS : Ei käytössä 4: Ei käytössä/ot/fps : OS 10.5 Analoginen lähtö A01 auto/käsi/seis A02 auto/käsi/seis A03 auto/käsi/seis Näyttää analogiset tulosignaalit aktiivisilta lämpötila-antureilta. SS: Tuloilman lämpötila-anturi. ETS: Poistoilman lämpötila-anturi. FPS: Jäätymissuojausanturi. OS: Ulkoilman lämpötila-anturi. OT: Ylikuumenemisanturi. Näyttää analogisen 0-10V-lähtösignaalin kuuma/ kylmävesitoimilaitteelle tai sähkölämmittimelle ja ohituspellille. Aseta AO1 (analoginen lähtösignaali kuumavesitoimilaitteelle tai sähkölämmittimelle) arvoksi auto, käsi tai seis. Oletusarvo: auto. Aseta AO2 (analoginen lähtösignaali kylmävesitoimilaitteelle) arvoksi auto, käsi tai pois. Oletusarvo: auto. Aseta AO3 (analoginen lähtösignaali ohituspellille) arvoksi auto tai käsi. Oletus on auto. Kun arvoksi asetetaan käsi, toimilaitetta/peltiä voidaan ohjata käsin 0-10 V signaalilla. 0V tarkoittaa kokonaan suljettua ja 10 V kokonaan avattua toimilaitetta/ohituspeltiä. Ohituspeltiä ohjaamalla laite voidaan pakottaa kesätilaan (10 V) Systemair AB
32 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Digital tulo Toiminto Määrittele DI 1-3 Digitaalitulo DI1 PÄÄLLÄ/POIS DI2 PÄÄLLÄ/POIS DI3 PÄÄLLÄ/POIS DI4 PÄÄLLÄ/POIS DI5 PÄÄLLÄ/POIS DI6 PÄÄLLÄ/POIS DI7 PÄÄLLÄ/POIS Määrittele, DI 1 3 Oletus: 1 SF iso EF iso 2 SF pieni EF pieni 3 SF iso EF pieni Näyttää digitaalitulojen asetuksen PÄÄLLÄ tai POIS DI1: Puhallinmäärittely DI2: Puhallinmäärittely DI3: Puhallinmäärittely DI4: Lämmitin suljettu DI5: Lisäaikakäyttö/pakkokäyttö DI6 on pyörivälle lämmönsiirtimelle: Roottorin anturi DI6 on vastavirtalämmönsiirtimelle: Ohituspellin rajakytkin DI7: Kotona/poissa Tässä asetetaan miten puhaltimet reagoivat 3 erilaiseen digitaalituloon, kun ne kytketään päälle (vasemman sarakkeen asetukset ovat esimerkkejä). Potentiaalivapaat kytkimet on kytkettävä pääpiirikortin liittimiin eri toimintojen toteuttamiseksi. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta. Aseta tuloilmapuhaltimen (SF) ja poistoilmapuhaltimen (EF) arvoiksi yksitellen pois, pieni, nimellis tai iso digitaalituloille Systemair AB
33 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto DI 4 7 DI Lämmitin seis 5 Lisäaika 6 Pelti/roottori 7 Kotona/poissa DI 4 7 on asetettu tehtaalla eikä käyttäjä voi muuttaa niitä. Alla on kunkin toiminnon lyhyt kuvaus. DI4: Mahdollistaa sähkölämmittimen kytkemisen pois päältä Tulon aktivoiminen estää sähkölämmittimen toiminnan. DI5: Aktivoi lisäaikakytkintoiminnon. Toiminto ohittaa nykyisen ilmavirta-asetuksen ja puhallin toimii valikossa Huolto -> Lisäaika kytkin asetetuilla arvoilla. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Tulo lasketaan impulssikytkimen signaalien perusteella. Vakiokytkintä käytettäessä aika käynnistyy, kun kytkin kytketään pois päältä. DI6 on pyörivälle lämmönsiirtimelle: Roottorin anturi. Järjestelmä käyttää roottorin pyörimisen valvontaan. DI6 on vastavirtalämmönsiirtimelle: Ohituspellin rajakytkin. Järjestelmä käyttää pellin asennon valvontaan. DI7: Aktivoi energiansäästön. Säädetyn asetusarvon mukaan toimivalla lämmönsiirtimellä ja aktiivisella lämmityspatterilla on tuki alimmalle asetusarvolle. (12 C) Toimintoa käytetään, kun rakennus on pidemmän aikaa tyhjänä. On suositeltavaa kytkeä DI7 ja DI1 tai DI3 rinnakkain. Jos DI7 on aktivoitu, aseta puhallinnopeus minimiarvoon. Ilmavirta asetetaan tulon DI1/DI3 määrittelyn yhteydessä Systemair AB
34 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Digital lähtö Ulkoiset anturit Digital lähtö 1: SF 67% 2: EF 67% 3: Rot Päällä/Pois 4: Hälytys K/E 5: Pelti K/E 6: Lämmitin K/E Ulkoiset anturit CO2: 0 ppm RH: 0% Näyttää digitaalitulojen 1-6 nykyiset asetukset (vasemman sarakkeen asetukset ovat esimerkkejä). 1: SF 67%: Tuloilmapuhaltimen asetettu nopeus (prosentteina maksiminopeudesta). 2: EF 67% Poistoilmapuhaltimen asetettu nopeus (prosentteina maksiminopeudesta). 3: Näyttää onko roottori aktiivinen vai ei. Ei käytössä koneissa, joissa on vastavirtalämmönsiirrin. 4: Hälytys K/E: Näyttää onko summahälytys aktiivinen vai ei. 5: Kosteus POIS: Näyttää, onko ulkoilma-/poistoilmapelti päällä tai pois. 6: Lämmitin K/E: Näyttää onko sähkölämmitin aktiivinen vai ei. Kytkettyjen anturien viimeinen kelvollinen näytetään. Korkein anturiarvo näytetään /modbusin/langattoman yhteyden kautta. Mikäli anturia ei ole kytketty, sen kohdalla näytetään viiva (-). Modbus-antureilla on prioriteetti langattomien anturien suhteen Systemair AB
35 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminnot Ulkoinen DI Ulkoinen DI Aktiivinen langaton: DI1/..DI20 Kohdenna: /DI-5/DI7 Ulkoinen DI -valikko on käytettävissä vain, jos järjestelmään on liitetty yksi tai useampia tulomoduuleja. Aktiivinen langaton DI1-20 riippuu Tulomoduulin solmusta. Langaton-valikossa näkyvä solmu vastaa DI-moduulin tuloja. Esim. Solmu 1 tyyppi: DI. Aktiivinen langaton DI1 ja DI2 Solmu 2 tyyppi: DI. Aktiivinen langaton DI3 ja DI4 Solmu 10 tyyppi: DI. Aktiivinen langaton DI9 ja DI20 Aktiiviset langattomat DI1-20 voidaan ilmankäsittelylaitteessa osoittaa liitännöille DI1-5 ja DI7. DI6 ei ole valittavissa, se on ilmankäsittelylaitteen käytössä. Osoittamattoman DI:n kohdalla näytetään viiva (-). Osoitetun DI:n uudelleenosoitusta varten valitse ja vahvista valinta Systemair AB
36 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminnot Langaton Toiminto Sulatus Ulkoinen DI Solmu: 1 tyyppi: Ei mitään Tila: Ei verkkoa Data: 0 Pyörivälle lämmönsiirtimelle: Sulatus Tila 0 5 Vastavirtalämmönsiirtimelle: Sulatus Langattoman järjestelmän tila. Solmu: Näyttää liitettyjen langattomien moduulien määrän. Tyyppi: Ei mitään/ui: Käyttöliittymä (Ohjauspaneeli)/DI: Digitaalinen tulomoduuli/co2: CO2-anturimoduuli/RH: RH-anturimoduuli. Tila: Ei verkkoa: Ilmankäsittelylaitteeseen ei ole liitetty yhdyskäytävää/ Kytkemätön: Ei liitettyä moduulia/ok: Moduulin onnistunut sidonta Data: Todellinen arvo moduulilta/yhteysvika: Tiedonsiirtovika, katso kyseisen moduulin käyttöohje vianetsintää varten. Kaikkien sidottujen solmujen nollausta varten katso langattoman yhdyskäytävän käyttöohje. Aseta tällä valintaruudulla, kuinka aggressiivisesti haluat sulatustoiminnon toimivan (katso luku 6.5). Toiminto Modbus Tila 1 5 Salli epätasapaino Kyllä (aktiivinen sulatusjakso) Modbus Osoite 1 Siirtonop 9600/19200 Pariteetti Ei mitään/parillinen/ Pariton Tietoa Modbus-tiedonsiirrosta ja muuttujista löytyy Modbus-käsikirjasta osoitteessa Systemair AB
37 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Asetusten palautus Asetusten palautus Palautetaanko? Kyllä/Ei Tässä voit palauttaa tehdasasetukset. Aseta Kyllä tai Ei Huom! Palautus poistaa kaikki käyttäjän tekemät asetukset. Huolto Kieli Huolto Versiot Huolto Hälytys Kieli Kieli ENGLISH Versio VTR 500 CD EC Sovel. xxx xxx Käynnistys xxx xxx Hälytykset Puhallin K Huurre E Ohitus K Pb-vika E Lämpö E Suodatin K Tässä voit valita käyttöliittymän kielen. Aseta kieli VALINTA-nuppia kiertämällä. Näyttää ohjelmiston version. Huom! Ohjelmaversiot ovat esimerkkejä ja voivat vaihdella eri yksiköissä. Näyttää hälytyslistan ja lauenneet hälytykset (merkitty kirjaimella K). Katso hälytyslista (luku 9.5) 9 Huolto 9.1 Varoitukset Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki sähköliitännät ja huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti Systemair AB
38 Varoitus Järjestelmän tulisi olla päällä jatkuvasti ja se tulisi pysäyttää vain kunnossapitoa/huoltoa varten. Vaikka koneen verkkoliitäntä onkin irrotettu, sisällä olevat pyörivät osat eivät kenties ole vielä pysähtyneet ja aiheuttavat sen vuoksi tapaturmavaaran. Varo teräviä reunoja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä Varmista ennen yksikön käynnistämistä, että suodattimet on asennettu Tuotetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on tarpeeksi tietoa tai koulutusta tällä alalla, tai käytön tulee tapahtua tällaisen henkilön valvonnassa. 9.2 Sisäiset komponentit Kuva 11 Sisäiset komponentit Sijainti Kuvaus 1 Asennuskannake 2 Ulkoiset liitännät 3 Tuloilma-anturi 4 Ylikuumenemisanturi 5 Sähkölämmityspatteri 6 Poistoilmasuodatin 7 Pääpiirikortti 8 Tuloilmapuhallin Systemair AB
39 9 Roottorin moottori ja hihnapyörä 10 Pyörivä lämmönsiirrin 11 Lämmönsiirtimen käyttöhihna 12 Roottorin anturi 13 Tuloilmansuodatin 14 Poistoilmapuhallin 15 Ulkoilma-anturi 16 Poistoilma-anturi 9.3 Komponenttien kuvaus Puhaltimet Puhaltimissa on ulkopuolisella roottorilla varustetut EC-moottorit, joiden nopeutta voi säätää yksilöllisesti ja portaattomasti %. Moottorin laakerit on kestovoideltu, joten ne eivät tarvitse huoltoa. Puhaltimet voidaan irrottaa puhdistusta varten, katso lisätietoa käyttöohjeesta Suodattimet Tehdasasennetut tuloilmasuodattimet ovat tyyppiä F7 ja poistoilmasuodattimet ovat tyyppiä G3. Suodattimet on vaihdettava, kun ne ovat likaantuneet. Uusia suodatinsarjoja saa asentajalta tai tukkuliikkeestä. Tuloilmasuodattimina voidaan käyttää tyypin G3 suodattimia. Suodatintyyppi on merkitty suodattimen päälle. Huom! Jos G3 -suodattimia käytetään F7-suodattimien tilalla, tuloilmapuhaltimen (SF) järjestelmäkäyrää pitää muuttaa: G3 -tyyppiselle suodattimelle: 11-20, F7-tyypin suodattimelle: Katso luku Lämmönvaihdin on varustettu pyörivällä lämmönsiirtimellä. Tarvittava tuloilman lämpötila pidetään sen vuoksi normaalisti yllä ilman lisälämmitystä. Lämmönsiirrin voidaan irrottaa puhdistusta ja huoltoa varten, katso lisätietoa käyttöohjeesta Piirikortti Pääpiirikortti ohjaa yksikön toimintoja ja lämpötila-asetuksia. Piirikortin liittimiin voidaan kytkeä ulkoisia lisävarusteita ja myös Modbus-tiedonsiirto kiinteistöautomaatiojärjestelmään (BMS) RS-485-liitännän kautta. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Lämpötila-anturit Yksikössä on valmiina neljä lämpötila-anturia (NTC, 10 kω/25 C) ja ne on asennettu vastaaviin ilmakanaviin. Anturit on kytketty pääpiirikorttiin. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Systemair AB
40 9.3.6 Sähkölämmityspatteri Lämmityspatteri on tuloilmakanavassa. Lämmitin aktivoidaan releellä ja se kytkeytyy päälle, jos tuloilman lämpötila on 2 K asetusarvon alapuolella ja pois päältä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: 1. Jos tuloilman lämpötila on yli 2 K korkeampi kuin asetusarvo. 2. Jos ylikuumenemissuoja aktivoituu tai anturiin tulee vika. 3. Jos termostaatti laukeaa tai menee rikki 4. Jos tuloilma-anturi on vikatilassa. 5. Jos tuloilmapuhallin ei toimi. 6. Jos lämmittimen aktivointi on estetty valikossa Systemair AB
41 9.3.7 Ylikuumenemisanturin palautuspainike Jos tuloilman lämpötila on alhainen, ylikuumenemissuoja on ehkä lauennut. Ylikuumenemissuoja voidaan palauttaa palautuspainikkeella (1). Kuva 12 Ylikuumenemisanturin palautuspainike 1. Pysäytä yksikkö kytkemällä irti verkkojännite. 2. Avaa etuluukku. 3. Avaa sivuluukun ruuvit ja avaa luukku. 4. Paina palautuspainiketta (1). 5. Sulje ja lukitse etu- ja sivuluukku ja kytke jännitteensyöttö Vesilämmityspatteri Lisävarusteena saatavaa vesilämmityspatteria voidaan ohjata analogisella lähdöllä WH (0-10 V DC). Vesilämmityspatteri käyttää liitäntää AI 4 jäätymissuojaukseen. Jäätymisenestoanturin tulee olla paluuvesiputkeen kiinnitetty pinta-anturi. Anturin tyyppi: TG-A130 Tuloon AI 1 kytketty tuloilma-anturi (SS) pitää korvata kanava-anturilla, jonka saa lisävarusteena. Anturin tyyppi: TG-K360. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta. Vain sähkö- tai vesilämmitin on sallittu, ts. vesilämmityspatteria käytettäessä sähkölämmityspatteri on sammutettu ja päinvastoin. Huom! Jos vesilämmityspatteri on asennettu, suosittelemme, että asennat jousipalautteisen ulkoilmapellin Vesijäähdytyspatteri Lisävarusteena on saatavana vesijäähdytin, jota voidaan ohjata yksiköllä. Vesijäähdytyspatteria käytettäessä tuloon AI 1 kytketty tuloilma-anturi (SS) pitää korvata kanava-anturilla, jonka saa lisävarusteena. Anturin tyyppi: TG-K360. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Systemair AB
42 9.4 Vianetsintä Hälytys näytetään näytössä näkyvällä kolmiolla ja tekstillä. Valitse varoituskolmio valintanuppia kiertämällä ja näytä hälytys painamalla kaksi kertaa vahvistuspainiketta. Jos ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Häiriö Puhallin ei käynnisty Pienentynyt ilmavirtaus Yksikköä ei voi ohjata (ohjaustoiminnot eivät toimi) Toimenpide 1. Tarkasta hälytykset näytöstä. 2. Tarkasta päävirransyötön varoke rakennuksen sähkökaapissa ja että kaikki liittimet on kytketty yksikköön (jännitteensyöttö sekä tulo- ja poistoilmapuhaltimien liittimet). 3. Tarkista, että viikko-ohjelma on Päällä-tilassa. Viikko-ohjelma voi olla Pois-tilassa, jossa puhallinnopeudeksi on asetettu Pois (luku 6.6) 4. Tarkista, onko jokin digitaalituloista 1 3 (DI 1 3) aktiivinen ja pois päältä. Tämä pysäyttäisi yhden tai molemmat puhaltimet asetuksista riippuen (luku 8.5). 1. Tarkasta hälytykset näytöstä. 2. Tarkista puhallinnopeuden asetukset ohjauspaneelista (luku 6.1.1). 3. Tarkasta viikko-ohjelma (luku 6.6). 4. Tarkista, onko jokin digitaalituloista 1 3 (DI 1 3) aktiivinen ja pois päältä. Tämä pysäyttäisi yhden tai molemmat puhaltimet asetuksista riippuen (luku 8.5). 5. Tarkasta onko autotila aktiivinen. Autotila pienentää ilmavirtaa, jos arvo ulkoisilta antureilta on pienempi kuin tarveohjauksen asetusarvo. 6. Tarkista suodattimet. Onko suodattimet vaihdettava? 7. Tarkista hajottimien ja säleikköjen aukot. Onko hajottimet/säleiköt puhdistettava? 8. Tarkasta puhaltimet ja lämmönsiirrin. Onko puhdistus tarpeen? 9. Tarkista, onko ilmanotto- tai ilmanpoistoputki tukossa. 10.Tarkista, onko kanavissa näkyviä vaurioita ja/tai pöly-/likakerrostumia. 1. Palauta toiminnot irrottamalla päävirransyötön pistotulppa sekunniksi. 2. Tarkasta ohjauspaneelin ja pääpiirikortin väliset pistokkeet Systemair AB
43 Matala tuloilman lämpötila Melu/värinät 1. Tarkasta hälytykset näytöstä. 2. Tarkista asetettu tuloilman lämpötila ohjauspaneelista. 3. Tarkasta analogisten tulojen tila huoltovalikosta varmistaaksesi, että lämpötilan anturit ovat kunnossa (luku 8.5). Avaa Toiminto > Analoginen tulo ja tarkasta lämpötilalukemat antureilta. 4. Tarkasta, että Kotona/Ulkona-toiminto on deaktivoitu DI Tarkasta onko ylikuumenemissuoja lauennut: Yksiköt sisäisellä lämmittimellä: Palauta asetukset tarvittaessa painamalla punaista palautuspainiketta. Yksiköt ulkoisella lämmittimellä: Katso palautusohjeet ulkoisen lämmittimen käyttöohjeesta. 6. Tarkasta onko digitaalitulo 4 (DI 4) pois päältä. Se kytkisi sähkölämmityspatterin pois päältä (luku 8.5) 7. Tarkista, onko poistoilmansuodatin vaihdettava. 8. Hyvin kylmällä säällä saatetaan tarvita sähkötoimista esilämmityspatteria. Sen voi hankkia lisävarusteena. 9. Tarkasta tuloilman ja poistoilman tasapaino 1. Puhdista siipipyörät. 2. Varmista, että puhaltimien kiinnitysruuvit on kiristetty kunnolla. 3. Tarkasta, että värinänvaimentimet ovat paikoillaan yksikön pohjassa. 9.5 Hälytysluettelo Hälytys Selitys Toimi seuraavasti Puhallin Ilmaisee tulo tai poistoilmapuhaltimen toimintahäiriön. EMT/Huurre Osoittaa, että jäätymissuojaus (vesilämmityspatteri) tai ylikuumenemissuoja (sähkölämmityspatteri) on lauennut. Hälytys näkyy ohjauspaneelissa. Varmista, että kummankin puhaltimen liittimet on kytketty. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään. Jäätymissuojahälytys aiheuttaa seuraavat: Molemmat puhaltimet pysähtyvät. Ulkoilma ja poistoilmapellit sulkeutuvat. Vesiventtiili avautuu kokonaan (toimilaite saa 10 V signaalin). Yksikkö käynnistyy uudelleen, kun veden lämpötila on +5 C yli jäätymissuojalämpötilan. Ylikuumenemissuojahälytys laukaisee hälytyksen ohjauspaneelissa. Palauta asetukset painamalla palautuspainiketta. Katso luku Ellei ongelma häviä, ota yhteyttä asentajaan tai myyjään Systemair AB
CD-ohjauspaneeli Service Menu
D2074877-FI 25-04-2012V.A003 Sisällysluettelo 1 Käyttö... 1 1.1 Käyttöliittymän kuvaus... 1 1.1.1 Ohjauspaneeli... 1 2 Näytön symbolit... 2 3 valikon kuvaus... 3 3.1 Lämpötilan asettaminen... 7 3.2 Manuaalinen
SAVE VTC 200. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.
Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa
SAVE VTR 500. Käyttöohje
2013 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä etukäteen ilmoittamatta.
SAVE VTR 300/B. Käyttöohje
2014 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä etukäteen ilmoittamatta.
SAVE VSR 300/500. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.
SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.
SAVE VTC 700. Lämmön talteenottoyksikkö
Lämmön talteenottoyksikkö 2015 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan
Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2013 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa
SAVE VTR 200/B. Käyttöohje
SAVE VTR 200/B. Käyttöohje. Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001
Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001 Alkuperäiset ohjeet ovat englannin kielellä. Muunkieliset versiot ovat käännöksiä englannin kielestä. (Direktiivi 2006/42/EY) 2012 Copyright
SAVE VTC 300. Lämmön talteenottoyksikkö
SAVE VSR 300/500. Asennus ja huolto. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2081157-FI 2013-11-18 A004
Englannin kielestä käännetty asiakirja 2081157-FI 2013-11-18 A004 Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2013 Copyright Systemair
SAVE VTR 150/K. Käyttöohje
2015 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä etukäteen ilmoittamatta.
Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2016 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa
SAVE VTR 150/K. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.
SAVE VSR 150/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.
Lämmön talteenottoyksikkö Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2015 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa,
SAVE VTR 150/K. Käyttöohje. Document translated from English 2079977-FI 26-11-2012 A001
Document translated from English 2079977-FI 26-11-2012 A001 Alkuperäiset ohjeet ovat englannin kielellä. Muunkieliset versiot ovat käännöksiä englannin kielestä. (Direktiivi 2006/42/EY) 2012 Copyright
VR 300 ECV/B (1000W/500W)
(1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa
SAVE VTR 150/K. Asennus ja huolto. Document translated from English 2079967-FI 26-11-2012 A001
Document translated from English 2079967-FI 26-11-2012 A001 Systemair ei vastaa seurauksista eikä ole takuuvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa tai huollossa. Alkuperäiset ohjeet ovat
2016 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä etukäteen ilmoittamatta.
SAVE VTR 300/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.
Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002
Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...
CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001
CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...
Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR
Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1
TA 450-4500. Ilmankäsittelykone
Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039257-FI 2014-08-21 A002 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 1 2 Varoitukset... 2 3 Tästä asiakirjasta... 2 4 Tuotteen kuvaus...
SAVECair. Käyttöönottopöytäkirja. Englannin kielestä käännetty asiakirja A001
SAVECair Käyttöönottopöytäkirja Englannin kielestä käännetty asiakirja 2115797 A001 FI Tekijänoikeus Systemair UAB Kaikki oikeudet pidätetään E&OE Systemair UAB pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia
Kosteusanturi Langaton
Kosteusanturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 Kosteusmittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 2 3.1
FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1
ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle
111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka
SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio
DVCompact. Kompakti ilmanvaihtokone
Kompakti ilmanvaihtokone -FI 14-04-2011V.A002 1 Käyttöönotto-ohjeet Yleistä Systemair-kokoonpanot on testattu ja toimintatestattu tehtaalla ennen toimitusta. Automaatio on esiasetettu tehtaalla, ja koneiden
Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen
ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa
Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO
Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta
Topvex SF02-SF12. Air Handling Unit
Air Handling Unit Englannin kielestä käännetty asiakirja 1303247-FI 2015-11-10 A001 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 1 2 Varoitukset... 2 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Yleistä... 2 3.2 Tekniset
Elektroninen ohjausyksikkö
Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi
Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120
Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut
Topvex SX/TX. Compact-ilmanvaihtokone
Compact-ilmanvaihtokone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2082607-FI 22-08-2013 A001 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 1 2 Varoitukset... 2 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Yleistä... 2
Verkkosivun käyttöohje
FI.webbE.50 Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD versio E, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen..
Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja
ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved
ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on
ComfortZone CE50/CE65
ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...
Topvex SX/C, Topvex TX/C Ilmankäsittelykone
Topvex SX/C, Topvex TX/C Ilmankäsittelykone Asennusohjeet Englannin kielestä käännetty asiakirja 1316777 A003 FI Sisällysluettelo 1 EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus...1 2 Varoitukset...2 3 Tuotteen kuvaus...2
Asennus ja huolto TX 650
Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...
Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus
Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään
ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje
Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Kompakti ilmanvaihtokone
Kompakti ilmanvaihtokone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2075777-FI 14-01-2013 A002 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 1 2 Varoitukset... 2 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Yleistä...
Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V
Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin EQEK, sähkö Minimi-ilmavirrat Koko Min. ilmavirta, m 3 /s 005 0,28 008 0,55 009 0,55 011 0,75 014 0,80 018 1,10 020 1,20 023 1,65 027 1,60 032 2,00
Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)
Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.
Huolto-opas Kuivausrumpu
Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6
Topvex SoftCooler SR09, SR11
Englannin kielestä käännetty asiakirja 2087657-FI 15-03-2016 A003 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 1 2 Varoitukset... 2 3 Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen... 2 4 Tuotteen
TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja
TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin
Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0
Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse
Kompakti ilmanvaihtokone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2075777-FI 04-04-2013 A003 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 1 2 Varoitukset... 2 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Yleistä...
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11. Compact-ilmankäsittelykoneet
Compact-ilmankäsittelykoneet Englannin kielestä käännetty asiakirja 1294507-FI 15-03-2016 A003 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 1 2 Varoitukset... 2 3 Tuotetiedot... 3 3.1 Yleistä...
eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017
eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 Pähkinänkuoressa eco Top eco TOP-SARJA 3 konekokoa ilmavirtaan 0,8 m³/s asti Soveltuu hyvin esim. toimistoihin,
Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT
Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään
Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje
Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon
ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet
ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen
SAVE VTR 700. Käyttöohje. Englannin kielestä käännetty asiakirja A002
SAVE VTR 700 Käyttöohje Englannin kielestä käännetty asiakirja 2114817 A002 FI Tekijänoikeus Systemair UAB Kaikki oikeudet pidätetään E&OE Systemair UAB pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiinsa
IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250
-E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200
Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT
FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.
Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-8 ja -12 ec ilmanvaihtokoneet Fair-8 ja -12 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä
Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,
Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali
Topvex SC Kompakti ilmanvaihtokone
Kompakti ilmanvaihtokone 207575-FI 20-04-2012 A001 (C.3.1) Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 1 2 Varoitukset... 2 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Yleistä... 2 3.2 Tekniset tiedot... 3 3.2.1
LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin
LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä
Asennus- ja hoito-ohje. Vent
Asennus- ja hoito-ohje Vent 1 Koneen rakenne.... 2 2 Suunnittelu- ja asennusohje... 3 2.1 Ilmanvaihto...3 2.2 Putkiasennus...3 2.3 Kondenssivesiletku....4 2.4 Sähköasennus...4 3 Säätö.... 5 3.1 Ilmanvaihto...5
TCBR/TCBRS kiertoilmaosa asennusohje GOLD/SILVER C-koot
TCBR/TCBRS kiertoilmaosa asennusohje GOLD/SILVER C-koot 11-120 1. Yleistä Kiertoilmaosaa käytetään kahdessa käyttötapauksessa. 1. Huoneilman kierrätykseen ilman ulkoilman lisäystä. GOLD: Käytetään jaksottaisen
DVCompact. Compact-ilmankäsittelykoneet
Compact-ilmankäsittelykoneet Englannin kielestä käännetty asiakirja 2076237-FI 2016-04-01 A006 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 1 2 Varoitukset... 2 3 Hävittäminen ja kierrätys... 2 4
TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002
TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa
Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41
Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162
Kompakti ilmanvaihtokone 207623-FI 14-04-2011V.A004 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 1 2 Varoitukset... 2 3 Tuotteen esittely... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Tekniset tiedot... 3 3.3 Kuljetus
Topvex SF02-SF12 Ilmankäsittelykoneet
Topvex SF02-SF12 Ilmankäsittelykoneet Asennusohjeet Englannin kielestä käännetty asiakirja 1303247 A003 FI Copyright Systemair AB Kaikki oikeudet pidätetään E&OE Systemair AB pidättää oikeudet tehdä muutoksia
Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,
Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät
PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello
PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset
Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.
Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa
Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.
Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen
Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä
Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja
BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6
BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa