Source: https://it.scribd.com/document/144890536/All28-Gallerie-DM-Infr-Trasp-28ott2005-2
Timestamp: 2019-10-18 02:21:47+00:00
Document Index: 14774416

Matched Legal Cases: ['art 1', 'art. 5', 'art. 14', 'art. 14', 'art. 2', 'art. 14', 'art. 5', 'art. 7', 'art. 3', 'art. 10', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 11', 'art. 3', 'art. 13', 'art. 6', 'art. 5', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 4']

SalvaSalva All28 Gallerie DM-Infr+Trasp 28ott2005(2) per dopo
Il provvedimento di seguito riportato, emanato in conformit agli indirizzi elaborati dalla Commissione Europea nel Libro Bianco del 2001 (La politica europea dei trasporti fino al 2010), si propone lo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, le quali devono essere progettate, costruite, sottoposte a manutenzione e tenute in esercizio in maniera tale da assicurare adeguati livelli di sicurezza tanto agli utenti quanto ai lavoratori e agli incaricati delle operazioni di soccorso. Il decreto in esame si applica a tutte le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1.000 metri, sia quelle gi in esercizio che quelle in fase di costruzione o allo stato di progettazione, ubicate sullinfrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non isolate. Per quanto riguarda inoltre le gallerie di lunghezza compresa tra 500 e 1.000 metri, queste dovranno presentare i requisiti minimi previsti dai punti 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.3 e 1.3.4 dellAllegato II. Il decreto non si applica invece alle metropolitane e alle stazioni o fermate ferroviarie in sotterraneo.
D. Min. Infr. e Trasp. 28 ottobre 2005 (Suppl. Ord. alla G.U. 8.4.2006, n. 83) Sicurezza nelle gallerie ferroviarie. (In vigore dal8.4.2006)
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dellinterno Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835 recante Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarit dellesercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visto, in particolare, lart 1, che prevede che il Governo sia delegato a determinare, tenendo conto del prevalente carattere tecnico della regolamentazione dellesercizio ferroviario, gli organi competenti ad emanare od approvare norme regolamentari e disposizioni interne in materia, tra laltro, di organizzazione tecnica e amministrativa del servizio ferroviario e modalit del suo svolgimento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, emanato in attuazione della richiamata legge delega n. 835/1978, recante Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarit dellesercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Preso atto che le norme del presente decreto hanno lo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza anche nelle gallerie ferroviarie, attraverso ladozione di specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e protezione rivolte al Gestore dellinfrastruttura; Preso atto, in particolare, che il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 attribuisce al Ministro dei trasporti la facolt di emanare norme tecniche in materia ferroviaria, definendole norme regolamentari; Ritenuto, sulla base del principio cronologico della successione delle leggi nel tempo che la locuzione norme regolamentari del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 sia utilizzata per riferirsi genericamente a fonti di grado non primario, non essendo, allepoca, ancora intervenuta la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dellattivit di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che principio consolidato che per individuare la natura giuridica di un provvedimento determinante non il nomen iuris, bens la effettiva sostanza dello stesso; Verificato che, nel caso di specie, il provvedimento da adottare ha natura di un decreto ministeriale, per il carattere strettamente tecnico delle prescrizioni, nonch per la idoneit a rivolgersi, non alla generalit, bens in via esclusiva al gestore dellinfrastruttura; Considerato che in data successiva alla legge n. 400/1988, il legislatore ha espressamente disposto, con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) che la regolamentazione tecnica su analoga materia - ossia la sicurezza di tunnel stradali - fosse disciplinata con decreto ministeriale, non risultando corretto, allo stato, definire regolamento un atto dispositivo di mero carattere tecnico; Considerato, pertanto, che in analoghe materie sono stati emanati, successivamente allentrata in vigore della citata legge n. 400/1988, decreti ministeriali, ossia il decreto ministeriale 5 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2001) Sicurezza nelle gallerie stradali e il decreto ministeriale 6 dicembre 1999, n. 7938 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000) Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi;
Anno LXXIII - numero 5/2006
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, riguardante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico, ed in particolare larticolo 4 che disciplina le competenze dello Stato; Considerato che il presente decreto emanato in conformit agli indirizzi elaborati dalla Commissione Europea nel Libro Bianco del 2001 La politica europea dei trasporti fino al 2010; Sentito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 54 del 13 aprile 2005 della V Sezione. emana il seguente decreto
Art. 1. - Oggetto e Scopo 1. Il presente decreto ha lo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante ladozione di misure di prevenzione e protezione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, lambiente e gli impianti della galleria, nonch mirate alla limitazione delle conseguenze in caso di incidente. 2. A tal fine, le gallerie ferroviarie devono essere progettate, costruite, sottoposte a manutenzione ed esercite in maniera da assicurare adeguati livelli di sicurezza agli utenti, ai lavoratori e agli incaricati delle operazioni di soccorso. Art. 2. - Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 m, siano esse gi in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progettazione, ubicate sullinfrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non isolate, di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, fatto salvo quanto specificato nellAllegato II per le gallerie da 500 m a 1000 m. 2. Le presenti norme non si applicano alle metropolitane e alle stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo. Art. 3. - Requisiti di sicurezza 1. Nellesercizio delle gallerie ferroviarie devono essere valutati, utilizzando gli strumenti e seguendo le procedure di cui al presente decreto, i tipi di pericoli specificati nellAllegato III, ed in particolare quelli derivanti da collisioni, deragliamenti e incendi. Quanto ai pericoli derivanti da rilasci di sostanze pericolose trasportate il Gestore dellinfrastruttura, di cui al successivo art. 5, valuter le condizioni di sicurezza nella galleria imponendo eventuali vincoli gestionali e di esercizio. 2. Ai fini della sicurezza, per far fronte ai tipi di pericoli di cui al comma 1, sono individuate le seguenti azioni: a) prevenire gli incidenti; b) limitare gli effetti degli incidenti; c) favorire lautosoccorso e/o lesodo delle persone coinvolte in un incidente; d) consentire un rapido ed efficace intervento delle squadre di soccorso nelle migliori condizioni di sicurezza per le stesse. 3. Nella progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione delle gallerie devono essere adottati i requisiti minimi di cui allAllegato II. 4. Il Gestore dellinfrastruttura, nel caso in cui constati che i requisiti minimi non sono sufficienti, in conformit alle disposizioni di cui allAllegato III, anche con riferimento a situazioni di criticit indotte da cause esterne al sistema di trasporto ferroviario, deve individuare le misure di sicurezza integrative, tra quelle elencate nellAllegato II, attraverso una specifica analisi di rischio di cui allart. 14. 5. Si potranno adottare, in aggiunta o in alternativa alle misure di sicurezza integrative di cui sopra, ulteriori misure di sicurezza, anche di tipo innovativo, non comprese nellAllegato II, affinch sia raggiunto lobiettivo di sicurezza di cui allAllegato III. 6. I requisiti di sicurezza ulteriori rispetto a quelli elencati nellAllegato II sono individuati attraverso principi e metodi dellanalisi di rischio di cui allart. 14 e agli Allegati II, III e IV.
B LT A n n o L X X I I I - n u m e r o 5 / 2 0 0 6
7. Le imprese ferroviarie mettono in servizio, a partire dal 5 anno della entrata in vigore del presente decreto, materiale rotabile di nuova costruzione, rispondente a criteri di sicurezza di cui allAllegato II. 8. In occasione della ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio, tutti i componenti sostituiti e integrativi devono rispettare i criteri di sicurezza di cui allAllegato II. Comunque entro 15 anni dallentrata in vigore del presente decreto tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie di cui al precedente art. 2 deve rispettare i criteri di sicurezza di cui allAllegato II. 9. Per quanto riguarda le gallerie di valico in parte interessanti un altro paese, devono essere concordati, con apposita convenzione, i requisiti di sicurezza e la metodologia di analisi dei rischi concernenti linfrastruttura, il materiale rotabile e le procedure operative di esercizio, in maniera da armonizzare i requisiti di sicurezza tra i gestori delle infrastrutture. In particolare, sono coordinati e testati i piani di emergenza e soccorso. Art. 4. - Vigilanza 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri vigila sullattuazione del presente decreto. 2. Il Ministero vigila affinch venga utilizzata uniformemente, a livello nazionale, la metodologia analitica e di valutazione del rischio di cui allart. 14. 3. I Gestori delle infrastrutture, di cui al successivo art. 5, forniranno al Ministero, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le specifiche ed i dati disponibili per la costituzione della banca dati incidentali di cui allAllegato III annesso C - e provvederanno a fornire gli aggiornamenti con cadenza annuale. 4. Il Ministero provvede altres ad assicurare la condivisione delle banche dati e il relativo monitoraggio e presidio, allo scopo di uniformarne i criteri di rilevazione e di garantirne significativit statistica. Art. 5. - Gestore della Infrastruttura 1. Il Gestore della infrastruttura responsabile del rispetto delle norme e delle procedure riguardanti la sicurezza della galleria. 2. Il Gestore della infrastruttura provvede alla approvazione dei progetti ed alla messa in esercizio delle gallerie, secondo le norme e i regolamenti vigenti e secondo le procedure dellAllegato IV. 3. Il Gestore dellinfrastruttura svolge in particolare i seguenti compiti: a) approntamento della documentazione di sicurezza di cui allAllegato IV; b) effettuazione delle ispezioni periodiche delle gallerie ed elaborazione delle relative procedure; c) elaborazione ed attuazione di schemi organizzativi e operativi (inclusi i piani di intervento in caso di emergenza) per i propri servizi di pronto intervento, nonch formazione adeguata ed equipaggiamento del personale dipendente; d) definizione della procedura per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza; e) svolgimento delle inchieste per ogni episodio che abbia compromesso la sicurezza della galleria, comunicandone lesito al Ministero; f) raccolta dei dati per la banca dati, da fornire al Ministero secondo le direttive definite dallo stesso. Art. 6. - Responsabile di galleria 1. Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina il responsabile di galleria ed il suo sostituto, e ne comunica il nominativo al Ministero. 2. Il responsabile di galleria esercita le seguenti funzioni: a) attua le procedure di cui allAllegato IV per la messa in servizio della galleria; b) dispone la messa fuori servizio della galleria in caso di emergenza, secondo quanto previsto nellAllegato IV; c) garantisce il mantenimento di efficienza dellinfrastruttura e dei dispositivi di sicurezza;
d) organizza e garantisce che vengano effettuate le esercitazioni, come previsto dallAllegato II; e) redige annualmente un rapporto di sintesi sulla sicurezza della galleria in collaborazione con il responsabile della sicurezza e lo trasmette al Gestore dellInfrastruttura; f) mantiene aggiornato il registro delle esercitazioni di sicurezza di cui allAllegato IV; g) garantisce, durante lo svolgimento di lavori in presenza di esercizio, il mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate nelle gallerie. 3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verifichino in una galleria, il responsabile della galleria redige e trasmette al Gestore un rapporto informativo sugli inconvenienti entro le 48 ore successive. 4. Il responsabile di galleria pu esercitare le sue funzioni per pi gallerie di una o pi tratte ferroviarie. Art. 7. - Responsabile della sicurezza 1. Per ogni galleria il Gestore dellinfrastruttura nomina un responsabile della sicurezza ed il suo sostituto e ne comunica il nominativo al Ministero. Il responsabile della sicurezza, pu coincidere con il responsabile della galleria. 2. Il responsabile della sicurezza coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Egli gode di piena autonomia ed indipendenza per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nella galleria ferroviaria. Un solo responsabile della sicurezza pu esercitare le sue funzioni per pi gallerie appartenenti ad una o pi tratte ferroviarie. 3. Il responsabile della sicurezza esercita inoltre le seguenti funzioni: a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi; b) partecipa alla pianificazione, allattuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza, inclusi i piani ed i programmi di formazione del personale interno per lemergenza esterna ed il soccorso; c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e degli eventuali adeguamenti delle misure di sicurezza da apportare alle gallerie in esercizio; d) verifica che il personale di esercizio, i servizi di pronto intervento interni del Gestore e delle imprese ferroviarie vengano formati e partecipa allorganizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari; e) prima della messa in esercizio della galleria, esprime un parere secondo quanto previsto nellAllegato IV; f) verifica che siano effettuate la manutenzione, le prove funzionali e le riparazioni della infrastruttura e degli impianti delle gallerie per gli aspetti inerenti la sicurezza; g) partecipa alla valutazione di ogni evento pericoloso/incidente ai sensi dellarticolo 6, commi 2 e 3, e art. 7 comma 2; h) mantiene aggiornato il fascicolo di sicurezza della galleria di cui allAllegato IV. 4. Per le gallerie in costruzione il responsabile della sicurezza viene nominato prima della messa in esercizio della stessa. Art. 8. - Commissione Sicurezza 1. istituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con oneri a carico dei Gestori, la Commissione sicurezza, formata da tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dellinterno, ed integrata da esperti. 2. La Commissione sicurezza, in coerenza alla presente normativa, esprime parere sulla conformit secondo le procedure dellAll. IV. 3. La Commissione sicurezza provvede inoltre a valutare aggiornamenti ed eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di rischio nonch ulteriori requisiti di sicurezza, in coerenza con i principi generali contenuti nellAll. III.
Art. 9. - Gallerie il cui progetto definitivo non stato ancora approvato 1. Tutte le gallerie, il cui progetto definitivo non sia stato ancora approvato dal Gestore della infrastruttura per linfrastruttura ferroviaria adibita a servizio di trasporto ferroviario nazionale ed internazionale, o da altre autorit competenti per le altre infrastrutture ferroviarie, prima dellentrata in vigore del presente decreto, sono soggette alle disposizioni contenute in esso. Per le gallerie il cui progetto definitivo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora approvato dal Gestore della infrastruttura, ma che risultino in possesso di una approvazione ai sensi dellart. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 10. 2. La galleria entra in servizio secondo la procedura di cui allAllegato IV. Art. 10. - Gallerie il cui progetto definitivo gi stato approvato 1. Per le gallerie il cui progetto sia stato approvato ai sensi dellart. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, ovvero il definitivo sia stato gi approvato alla data dellentrata in vigore del presente decreto e per le gallerie in costruzione, il Gestore dellinfrastruttura, fermo restando i principi di sicurezza di cui allAllegato II del presente decreto, valuta la conformit del progetto e dellopera in costruzione o in esercizio agli obiettivi di sicurezza definiti nellAllegato III, secondo quanto indicato nellart. 4 e secondo le procedure di cui allAllegato IV. 2. Entro 3 anni dallentrata in vigore del presente decreto il Gestore dellinfrastruttura propone al Ministero un programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni, che rispetti lobiettivo di sicurezza di cui allAllegato III. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti. 3. Per le gallerie di cui al presente articolo dovranno comunque essere rese fruibili le predisposizioni eventualmente gi presenti. 4. Per la redazione del progetto della sicurezza il Gestore dellinfrastruttura fornir le specifiche tecniche con i requisiti prestazionali di cui allAllegato II sulla base delle verifiche di cui allAllegato III. 5. La galleria messa in esercizio secondo la procedura di cui allAllegato IV, previo parere della Commissione sicurezza. Art. 11. - Gallerie in esercizio 1. Il Gestore dellinfrastruttura deve verificare la rispondenza ai requisiti minimi previsti dallAllegato II delle gallerie gi in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; tale verifica effettuata entro tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Sulla base delle risultanze delle valutazioni di cui al comma 1 il Gestore dellinfrastruttura elabora, entro sette anni dallentrata in vigore del presente decreto, un piano di interventi correttivi di natura infrastrutturale, tecnologica e organizzativa, corredato da corrispondenti stime di costo di investimento e relativi tempi di intervento e/o di impatto sullesercizio, secondo una scala di priorit. Il piano privilegia ladeguamento delle gallerie ai requisiti minimi di cui allAllegato II. Per le gallerie in esercizio dovranno essere rese fruibili le predisposizioni eventualmente gi presenti. 3. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti. 4. I lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi approvati di cui ai commi precedenti, devono essere realizzati entro quindici anni dallentrata in vigore del presente decreto. 5. In occasione di interventi di rinnovo o di ristrutturazione di carattere straordinario, il Gestore dellinfrastruttura valuta la fattibilit di adeguamento ai requisiti minimi di cui allAllegato II redigendo uno specifico piano di interventi da eseguire sulla galleria.
6. Ladeguamento della galleria ai requisiti di sicurezza e la messa in servizio seguono le procedure di cui allAllegato IV. Art. 12. - Ispezioni periodiche 1. Il Gestore della infrastruttura effettua ispezioni periodiche al fine di garantire che tutte le gallerie contemplate nel presente Decreto siano mantenute conformi alle disposizioni dello stesso. 2. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una determinata galleria stabilito dal Gestore dellinfrastruttura e comunque non deve superare i tre anni. Delle singole ispezioni effettuate verr redatto un rapporto che sar trasmesso al Ministero. 3. Fermo restando quanto disposto dallart. 11, il Gestore della infrastruttura deve, qualora constati che una galleria non conforme alle disposizioni del presente decreto, definire le condizioni di sicurezza per il mantenimento in esercizio o la riapertura della galleria, da applicarsi fino al completamento degli interventi correttivi, nonch qualsiasi altra restrizione e disposizione pertinente. Se gli interventi correttivi comportano modifiche sostanziali allinfrastruttura e/o allesercizio, una volta realizzati tali interventi, la galleria sottoposta alla procedura prevista dallAllegato IV. Art. 13. - Analisi dei rischi 1. Lanalisi dei rischi viene effettuata da un soggetto terzo o funzionalmente indipendente dal Gestore della infrastruttura, secondo i principi generali riportati nellAllegato III. Il contenuto e i risultati delle analisi dei rischi devono essere inseriti nella documentazione di sicurezza, come indicato nellAllegato IV. 2. Lanalisi dei rischi deve dimostrare che, con i parametri di riferimento e i requisiti di sicurezza, di cui allAllegato II, sono conseguiti gli obiettivi di sicurezza di cui allAllegato III, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti, del personale addetto, dei servizi di soccorso. Art. 14. - Relazioni periodiche 1. I responsabili delle gallerie compilano annualmente relazioni sullo stato dellinfrastruttura e degli impianti nonch sugli eventi pericolosi e sugli incidenti, fornendone una valutazione e indicando gli interventi adottati o da adottare. Le relazioni sono trasmesse dal Gestore della infrastruttura al Ministero entro la fine di ciascun anno. 2. Il Gestore dellinfrastruttura valuta i rapporti di sintesi dei responsabili di galleria e redige la relazione generale annuale sullo stato della sicurezza delle gallerie. Nella relazione sono altres indicati i valori degli indicatori di riferimento relativi al funzionamento dellinfrastruttura, del materiale rotabile e delle procedure operative indicati nellAllegato II. La relazione generale trasmessa alla Commissione sicurezza ed al Ministero. Art. 15. - Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO I DEFINIZIONI Le definizioni che seguono sono finalizzate alla migliore comprensione del testo normativo a cui accedono, sono altres richiamate alcune terminologie di uso corrente relative alla normativa e standard tecnici ferroviari. Analisi del rischio Attivit di indagine che individua la probabilit di accadimento di incidenti precisando le probabilit di accadimento e le conseguenze dannose che possono essere generate. Curva di incendio Curva rappresentativa della variazione di temperatura nel tempo durante un incendio. Esercizio ferroviario Insieme delle regole che disciplinano il trasporto ferroviario atte a soddisfare le esigenze della domanda del traffico, della sicurezza del trasporto e della regolarit del servizio. Evento iniziatore Evento che pone inizio ad una catena incidentale. Evento pericoloso Un accadimento che crea pericolo. Freno di emergenza Dispositivo azionabile in caso di emergenza dallinterno delle carrozze del convoglio ferroviario. Gestore dellinfrastruttura Soggetto incaricato della realizzazione, della manutenzione dellinfrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria. Imprese ferroviarie Ved. lettera g) art. 3 D. Leg.vo 1008/2003. Incidente Evento, o serie di eventi, non intenzionali che causano danni a persone, a cose e allambiente ovvero la disfunzione di un sistema o di un servizio. Indice di rischio Indicatore del livello di danno probabile. Linea di contatto Linea elettrica destinata a fornire energia elettrica per lalimentazione dei mezzi di trazione dei convogli ferroviari mediante organi di captazione a contatti striscianti. Misure di sicurezza Predisposizioni (strutturali, impiantistiche, organizzative) che garantiscono alcune funzioni essenziali al sistema galleria al fine di prevenire linsorgere di situazioni di pericolo e mitigarne le eventuali conseguenze. Orario di servizio Dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sullinfrastruttura durante il suo periodo di validit. Pericolo (hazard) Condizione e/o fatto che pu portare ad un incidente potenziale o ad un incidente. Pericolo di incendio
Situazione dalla quale possono derivare danni per propriet o qualit intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologia e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che abbiano la potenzialit di causare un incendio.
Portali termografici Sistemi di rilevamento termico, ubicati in prossimit delle gallerie, atti a rilevare eventuali punti di calore e possibili principi di incendio. Prevenzione Azioni intese a ridurre la probabilit di accadimento di un evento dannoso. Protezione Azioni intese a ridurre le conseguenze di un evento dannoso. Reazione al fuoco Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco. Resistenza al fuoco Attitudine di un elemento da costruzione (strutturali o di compartimentazione) a conservare secondo un programma tecnico prestabilito e per un tempo determinato - la stabilit R, la tenuta E, lisolamento termico I, cos definiti: stabilit: attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto lazione termica; tenuta: attitudine di un elemento da costruzione a non lasciare passare n produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; isolamento termico: attitudine di un elemento da costruzione a contenere, entro un dato limite, la trasmissione del calore dallaltro lato rispetto a quello esposto. Rischio Eventualit di un accadimento che pu causare danno. Rischio cumulato Valore normalizzato della probabilit cumulata di superare una fissata soglia di danno. Rischio di incendio Probabilit che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dannose. Rischio individuale Valore atteso del danno, normalizzato rispetto al numero dei passeggeri, ai chilometri di galleria e per lanno. Sezionamento linea di contatto Sistema di interruttori e sezionatori che consentono la disalimentazione e la separazione visibile della linea di contatto. Sicurezza in caso di incendio Insieme di misure, provvedimenti, accorgimenti e attenzioni intesi ad evitare, in accordo secondo le norme emanate dagli organi competenti, linsorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze. Sistema di rilevamento boccole calde (RTB) Sistema di rilevamento della temperatura dei cuscinetti di accoppiamento asse-carrello in grado di segnalare sovratemperature (boccole calde) attraverso limpiego di captatori. Tasso incidentale Numero di eventi incidentali, per Km. per tipologia di incidente. ALLEGATO 2 REQUISITI DI SICUREZZA PER LE GALLERIE NEL SISTEMA FERROVIARIO INTRODUZIONE
Nelle gallerie dei sistemi ferroviari il conseguimento degli obiettivi di sicurezza il risultato di una combinazione ottimale di requisiti di sicurezza applicati allinfrastruttura, al materiale rotabile ed alle misure organizzative ed operative che possono essere adottate. Le gallerie vanno considerate nellinsieme delle strutture esistenti nellitinerario ferroviario e non come elemento a s stante.
Lottenimento delladeguato livello di sicurezza pu essere meglio assicurato se tutti i soggetti interessati aventi chiare e definite responsabilit (operatori ferroviari, gestori dellinfrastruttura, enti deputati alle azioni di soccorso e lotta agli incendi, etc.), sono coinvolti nellanalisi degli aspetti relativi alla sicurezza delle gallerie, partecipando inoltre alle esercitazioni secondo le modalit fissate dai piani di emergenza. In particolare auspicabile che in caso di incendio il treno possa essere arrestato fuori dalla galleria o comunque in luoghi opportunamente predisposti per lesodo delle persone e lintervento delle squadre di soccorso. I requisiti e le misure di sicurezza da adottare in una galleria devono basarsi sulla considerazione sistematica di tutti gli aspetti del sistema comprendenti linfrastruttura, lesercizio, gli utenti ed il materiale rotabile. Si deve tener conto dei seguenti parametri caratterizzanti il sistema galleria: Lunghezza della galleria; Volume di traffico; Tipologia di traffico; Presenza o assenza di deviatoi in galleria; Interconnessioni in galleria; Stazioni o fermate lungolinea in galleria; Possibilit di incrocio in galleria tra treni in transito; Andamento altimetrico; Localizzazione nel territorio (area urbana/extraurbana); Presenza di aree a rischio specifico in prossimit degli imbocchi. I requisiti e le misure di sicurezza sono predisposizioni (a livello di infrastruttura, impianti fissi, materiale rotabile, procedure organizzative) atte a conferire alcune funzioni essenziali al sistema galleria al fine di prevenire linsorgere di situazioni di emergenza e mitigarne le eventuali conseguenze. Nel presente allegato sono riportati i requisiti di sicurezza per le gallerie ferroviarie, per il conseguimento dei seguenti obiettivi: Previsione e prevenzione degli eventi incidentali; Protezione dei soggetti esposti e mitigazione delle conseguenze; Facilitazione dellesodo delle persone e dellintervento delle squadre di soccorso. Tali obiettivi possono essere raggiunti mediante ladozione di: Requisiti (e misure) minimi; Requisiti (e misure) integrative. Requisiti minimi I requisiti minimi prescritti nei seguenti paragrafi rappresentano le predisposizioni di sicurezza che devono essere messe in atto in tutte le gallerie di cui al presente decreto. Per le gallerie caratterizzate dallinsieme dei seguenti parametri: lunghezza non superiore a 2 km; volume di traffico non superiore a 220 treni/giorno; tipologia di traffico senza la contemporanea presenza in galleria di treni passeggeri e treni con merci pericolose; andamento altimetrico senza inversioni di pendenza; assenza di aree a rischio specifico in prossimit degli imbocchi; il rispetto dei requisiti minimi costituisce condizione sufficiente a garantire un adeguato livello di sicurezza. Per tali gallerie non richiesta una specifica analisi di rischio (ved. Allegato III). Le gallerie di lunghezza compresa tra 500 m e 1000 m, dovranno avere i requisiti minimi di cui ai paragrafi del presente allegato 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.3 - 1.3.4. Requisiti integrativi I requisiti integrativi da adottare dovranno essere individuati a seguito dellanalisi di rischio di cui allart. 13 del Decreto, per garantire un adeguato livello di sicurezza. Sono da considerare requisiti integrativi anche i requisiti minimi qualora questi ultimi vengano resi pi cautelativi o adottati per gallerie di lunghezza inferiore alla soglia indicata nello specifico requisito minimo. I requisiti integrativi elencati di seguito rappresentano un riferimento indicativo ma non esaustivo per il progettista. PARTE I - REQUISITI MINIMI 1. INFRASTRUTTURA
1.1.1 Sistema di radiocomunicazione Deve essere previsto un sistema che consenta la comunicazione radio tra il personale a bordo dei treni e tra questo e il centro di controllo.
1.1.2 Limitazione deviatoi in galleria Deve essere limitato per quanto possibile il posizionamento di deviatoi in galleria. Eventuali deviatoi sui binari di corsa dovranno essere preferibilmente a cuore mobile. 1.1.3 Controllo sistematico dello stato del binario Devono essere previsti controlli dello stato del binario nella galleria al fine di rilevare il mantenimento della geometria, le condizioni di usura e la stabilit, individuando tempestivamente le eventuali necessit di intervento, secondo le modalit di cui allart. 6 comma 3 del Decreto. 1.1.4 Protezione e controllo accessi Devono essere previsti opportuni accorgimenti in corrispondenza degli accessi intermedi alle gallerie e in corrispondenza delle aree di pertinenza eventualmente presenti sia agli imbocchi che ai suddetti accessi intermedi (ad es. piazzali, viabilit, ecc.). 1.1.5 Ispezione regolare dello stato della galleria Devono essere previste visite ispettive delle gallerie e dei relativi impianti ferroviari nonch delle predisposizioni di sicurezza eventualmente previste allesterno (strade, locali tecnici, ecc.). Tali visite ispettive andranno effettuate a cadenze prestabilite, secondo le modalit di cui allart. 5 comma 3 del Decreto. 1.1.6 Piano manutenzione galleria Deve essere predisposto, a cura del Gestore dellInfrastruttura, su proposta del Responsabile della galleria, in accordo con il Responsabile della Sicurezza, un Piano della Manutenzione nellambito del quale devono essere indicate le procedure per una corretta manutenzione della galleria. 1.2 Mitigazione delle conseguenze di incidenti 1.2.1 Resistenza e reazione al fuoco Per le gallerie di lunghezza superiore a 2000 m, le strutture delle opere in sotterraneo dovranno avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a R 120, da valutare con la curva di incendio (UNI 11076). I materiali impiegati per le strutture devono essere di classe di reazione al fuoco 0. I materiali in vista, con esposizione diretta al fuoco, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore a 1 ed in ragione massima del 30% della superficie totale delle pareti della galleria. Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0. Tutti i materiali costituenti apparecchiature e impianti con esposizione diretta al fuoco devono avere classe di reazione al fuoco non superiore a 2. 1.2.2 Affidabilit delle installazioni elettriche I componenti elettrici destinati allalimentazione dei vari impianti di emergenza (luce e forza motrice) devono risultare protetti da guasti e per quanto possibile da danni conseguenti ad eventi incidentali. Gli impianti di alimentazione elettrica a servizio dei dispositivi di emergenza devono, inoltre, prevedere opportune configurazioni o ridondanze tali da garantire, in caso di guasto singolo, la sola perdita di brevi tratti di impianto in galleria, comunque non superiori a 500 m. 1.2.3 Impianto idrico antincendio Deve essere realizzato, allinterno delle gallerie di lunghezza superiore a 2000 m, un impianto idrico antincendio, con attacchi UNI 45, posizionati ogni 125 m, e corredati da cassetta UNI 45 al fine di contrastare leventuale sviluppo di incendi e di fumi. Limpianto deve essere collegato ad un idoneo sistema di alimentazione che garantisca il funzionamento contemporaneo di quattro attacchi per almeno 60 minuti, assicurando almeno una portata di 1201/min a 2 bar per lidrante posto nelle condizioni pi sfavorevoli per altimetria e distanza. Limpianto pu essere a secco o in pressione. In questultimo caso la rete idrica, allinterno della galleria ferroviaria, dovr essere adeguatamente protetta. 1.3 Facilitazione dellesodo 1.3.1 Marciapiede Lungo le gallerie devono essere realizzati marciapiedi per assicurare un rapido e sicuro esodo delle persone. Nelle gallerie a doppio binario detti marciapiedi saranno previsti su entrambi i lati della galleria, mentre nelle gallerie a singolo binario potranno essere realizzati da un solo lato. Per le gallerie di lunghezza superiore a 2000 m la larghezza dei marciapiedi non deve essere inferiore a 90 cm singolarmente, per le gallerie in progettazione, o complessivamente, per le gallerie in esercizio o costruzione, tenendo conto di camminamenti funzionalmente equivalenti, percorribili in assenza di circolazione ferroviaria, o anche con limpiego di armamento senza ballast. Per le gallerie di lunghezza inferiore tale larghezza non potr in ogni caso essere minore di 50 cm.
1.3.2 Corrimano Per le gallerie di lunghezza superiore a 2000 m, in corrispondenza dei marciapiedi, deve essere realizzato un apposito corrimano. 1.3.3 Segnaletica di emergenza Al fine di favorire lautosoccorso, per agevolare lesodo e per consentire lindividuazione delle
predisposizioni di emergenza presenti nella galleria, devono essere previsti appositi cartelli tali da fornire informazioni visive di immediata e chiara interpretazione. In particolare devono essere posizionati lungo la galleria, almeno ogni 100 m, cartelli di tipo riflettente o luminescente che indichino la distanza e la direzione delle uscite pi vicine. I cartelli devono essere resi visibili attraverso una opportuna illuminazione. 1.3.4 Illuminazione di emergenza nella galleria Deve essere previsto un impianto di illuminazione in galleria che garantisca lungo i percorsi di esodo un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux medi, a 1.0 m dal piano di calpestio e comunque assicurando 1 lux minimo. 1.3.5 Uscite/accessi Per garantire lesodo delle persone dovranno essere presenti idonee vie di uscita/accessi secondo le indicazioni seguenti: Gallerie a singola canna: finestre di accesso carrabili, ogni 4 km circa, Gallerie a doppia canna: collegamenti tra le canne almeno ogni 500 m. In aree urbanizzate ove le condizioni locali e morfologiche lo consentano potranno essere previsti in alternativa accessi non carrabili ogni 2 km circa. 1.3.6 Realizzazione uscite/accessi Gli accessi intermedi (finestre, pozzi, ...) devono essere realizzati in modo tale da poter essere utilizzati sia come vie di esodo dei passeggeri sia come vie di accesso per i mezzi (se carrabili) e le squadre di soccorso. Per rendere possibile lesodo delle persone, gli accessi intermedi andranno opportunamente protetti e illuminati mantenendoli sicuri e fruibili anche in ordine alla eventuale presenza di fumi nella galleria ferroviaria. Nellambito di tali accessi intermedi, deve essere individuato, e opportunamente segnalato, un percorso pedonale di larghezza utile pari a 120 cm, riducibile eccezionalmente a 90 cm. 1.3.7 Sistema di controllo fumi nelle vie di esodo Deve essere prevista la messa in sovrappressione o la compartimentazione dei collegamenti tra una galleria ferroviaria ed unaltra, in caso di sezione a doppia canna o tra la galleria ferroviaria ed una galleria di servizio a questa parallela o tra la galleria ferroviaria e le uscite/accessi, per evitare che in presenza di un incendio si abbia propagazione di fumi. 1.3.8 Impianto telefonico di emergenza (viva/voce) e di diffusione sonora Deve essere previsto un impianto di telefonia di emergenza/diffusione sonora al fine di consentire, durante uneventuale emergenza, le comunicazioni dallinterno della galleria tra il personale di bordo o i viaggiatori e il centro di controllo nonch impartire le necessarie disposizioni al pubblico in caso di necessit da parte del personale ferroviario ovvero delle squadre di soccorso. 1.4 Facilitazione del soccorso 1.4.1 Piazzale di emergenza Per le gallerie di lunghezza superiore a 5000 m, deve essere previsto almeno un piazzale di emergenza, posizionato in prossimit degli imbocchi, che deve costituire uno spazio adeguato per la sosta degli automezzi di soccorso e per limpiego delle attrezzature necessarie allemergenza. Dal piazzale di emergenza deve essere possibile accedere alla sede ferroviaria attraverso la realizzazione di un piano a raso che consenta il posizionamento del mezzo bimodale sul binario e lattraversamento dei binari da parte di mezzi gommati. La superficie del piazzale deve essere almeno pari a 500 m2 riducibile a 300 m2 per le gallerie in costruzione e in esercizio. Il piazzale deve risultare opportunamente collegato con la viabilit stradale ordinaria di zona. Dovr essere dotato di illuminazione. 1.4.2 Area di triage Per le gallerie di lunghezza superiore a 5000 m, deve essere individuata in prossimit della galleria almeno unarea destinata al primo soccorso ed allo smistamento delle persone coinvolte in un eventuale incidente, che potr essere utilizzata anche per diversi scopi a condizione che risulti sempre sgombra da attrezzature (campo sportivo, area pic-nic, ecc). 1.4.3 Piazzole per lelisoccorso Per le gallerie, di lunghezza superiore a 5000 m deve essere prevista una elisuperficie, in prossimit dei piazzali di emergenza. 1.4.4 Strade di accesso Per le gallerie in cui non sia previsto il piazzale di emergenza, dovr essere previsto un collegamento viario percorribile da mezzi di soccorso tra almeno uno dei due imbocchi (o degli accessi/uscite intermedi, se presenti) e la viabilit stradale ordinaria di zona.
1.4.5 Impianto di radiopropagazione in galleria per le operazioni di soccorso Devono essere consentite comunicazioni radio allinterno delle gallerie, al fine di assicurare i collegamenti delle squadre di soccorso tra lesterno e linterno della galleria.
1.4.6 Disponibilit di energia elettrica per le squadre di soccorso Per gallerie di lunghezza superiore a 2.000 m, deve essere prevista la possibilit di alimentare in galleria, almeno ogni 500 m, apparati elettrici in uso alle squadre di soccorso, in modo sicuro e affidabile. 1.4.7 Postazioni di controllo Per gallerie di lunghezza superiore a 5.000 m deve essere prevista una postazione per il comando, il controllo, la diagnostica e manutenzione delle predisposizioni di sicurezza. Dalla postazione di controllo sono gestiti gli impianti sia durante le normali fasi di esercizio, sia in presenza di una emergenza. Una postazione di controllo pu gestire pi gallerie. 1.4.8 Sezionamento linea di contatto Per gallerie di lunghezza superiore a 5.000 m devono essere previsti dei sezionamenti della linea di contatto opportunamente ubicati allo scopo di consentire la mobilit di treni accodati o precedenti quelli incidentati o semplicemente posti sotto una tratta di linea di contatto interessata da un corto circuito. 1.4.9 Sistema di interruzione e messa a terra della linea di contatto Deve essere installato un sistema che, in presenza di un incidente in galleria, consenta la disalimentazione della linea di contatto e la relativa messa a terra di sicurezza, mediante dispositivi posizionati in prossimit degli imbocchi di accesso. MATERIALE ROTABILE Il materiale rotabile deve essere reso conforme alle normative di sicurezza antincendio, secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche Europee (EN), al momento in vigore, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente Decreto e secondo quanto stabilito dallart. 4 - comma 10. 1.5 Prevenzione e mitigazione incidenti 1.5.1 Misure di protezione dal fuoco (materiali di motrici e carrozze) Il materiale rotabile deve essere progettato in modo tale da prevenire il verificarsi di principi di incendio e la loro propagazione. In particolare deve essere evitato lutilizzo di materiale che in caso di incendio sprigioni quantit di fumo e prodotti tossici oltre i limiti di accettabilit previsti dalle normative specifiche vigenti. 1.5.2 Rilevatori di incendio a bordo (motrici, carrozze notte, ristorante e passeggeri) Devono essere previsti su tutti i mezzi di trazione, nonch nelle carrozze notte (cuccette e vagoni letto) e nelle carrozze ristorante e passeggeri, dei dispositivi di rilevazione incendio che producano un allarme al personale di bordo. 1.5.3 Dispositivi manuali di allarme Sulle carrozze passeggeri devono essere previsti dispositivi ad azionamento manuale che producano allarme al personale di bordo. 1.5.4 Neutralizzazione freno di emergenza Per il materiale di nuova costruzione il sistema di frenatura di emergenza previsto sui rotabili passeggeri deve essere concepito in modo tale da consentire al personale di macchina di intervenire per differire larresto del convoglio in un punto opportuno della linea allesterno della galleria. Per i treni a composizione mista nel transitorio verranno predisposti cartelli monitori di divieto azionamento freno in galleria. 1.5.5 Mantenimento della capacit di movimento In presenza di un incendio le carrozze, in composizione ai treni passeggeri, devono mantenere la capacit di circolazione per un tempo pari a 15 min. alla velocit di 80 km/h. I mezzi di trazione devono essere muniti di impianti fissi di estinzione e, per quanto possibile, di accorgimenti che possano garantire il proseguimento della marcia. 1.5.6 Estintori portatili a bordo Devono essere previsti estintori, di tipo e in numero adeguato, a bordo dei rotabili, compresi i mezzi di trazione. 1.5.7 Impianti fissi di estinzione Devono essere installati su tutti i mezzi di trazione, sulle carrozze notte, ristorante e passeggeri di nuova costruzione, idonei impianti fissi automatici, di estinzione incendi, con possibilit di interruzione manuale in caso di falso allarme, con le modalit dellart. 4, comma 10. Relativamente ai mezzi di trazione, alle carrozze notte, ristorante e passeggeri esistenti questi impianti devono proteggere i componenti elettrici di potenza e ausiliari. A protezione degli altri ambienti delle suddette carrozze dovranno essere installati impianti in grado di contrastare linsorgere dellincendio fatti salvi i tempi occorrenti per la disponibilit delle relative specifiche tecniche, con le modalit dellart. 4, comma 10. 1.5.8 Comando centralizzato spegnimento aria condizionamento Per tutte le carrozze deve essere previsto un sistema automatico per bloccare limpianto di condizionamento, al fine di limitare la propagazione del fumo in caso di incendio.
B LT Anno LXXIII - numero 5/2006
1.5.9 Illuminazione demergenza Deve essere previsto un sistema di illuminazione di riserva delle carrozze che consenta, allinterno del treno, lindividuazione delle predisposizioni di emergenza e dei percorsi di esodo. 1.5.10 Equipaggiamento di primo soccorso a bordo Ogni treno deve essere equipaggiato con almeno una cassetta di pronto soccorso facilmente accessibile dal personale di bordo. 1.6 Facilitazione dellesodo 1.6.1 Dimensionamento per lesodo Le carrozze (porte finestre struttura) devono essere dotate di uscite/accessi di emergenza definiti e di caratteristiche opportune. Tali uscite/accessi devono essere visibili e segnalate. 2. PROCEDURE
2.1 Prevenzione e mitigazione incidenti 2.1.1 Arresto per emergenza In presenza di unemergenza con incendio a bordo in una galleria, i treni, compatibilmente con il sistema di distanziamento per essi previsto, verranno arrestati allesterno della galleria, o nel caso di gallerie di rilevante lunghezza, in punti opportunamente individuati, per favorire leventuale esodo. In presenza di unemergenza i treni eventualmente presenti sulla linea dovranno essere arrestati prima del loro ingresso nella galleria stessa e i treni presenti nella galleria fatti uscire eventualmente riducendo opportunamente la velocit. I treni eventualmente accodati a quello incidentato devono essere fermati il prima possibile. 2.2 Facilitazione dellesodo 2.2.1 Formazione del personale Il personale del Gestore dellInfrastruttura e delle imprese ferroviarie deve essere opportunamente addestrato con continuit ed in base alle proprie funzioni e responsabilit in modo tale da essere in grado di operare e gestire eventuali emergenze. 2.2.2 Informazioni di sicurezza e istruzioni sul comportamento in caso di emergenza Devono essere fornite ai passeggeri opportune informazioni sulle dotazioni di sicurezza disponibili. Devono essere impartite specifiche istruzioni circa il comportamento da tenere in caso di emergenza in galleria. 2.3 Facilitazione del soccorso 2.3.1 Piani di emergenza e soccorso Le autorit locali competenti devono approntare congiuntamente un piano di emergenza sulla scorta degli scenari di incidente ipotizzati che tenga conto delle indicazioni generali e specifiche al fine di definire, per i vari scenari, compiti e responsabilit dei vari enti coinvolti nelle operazioni di soccorso. Il piano di emergenza deve essere proposto fin dalla fase di progettazione. 2.3.2 Esercitazioni periodiche con le squadre di soccorso Per gallerie di lunghezza superiore a 5000 m, devono essere svolte esercitazioni congiunte tra il personale ferroviario e il personale delle squadre di soccorso al fine di assicurare un opportuno addestramento alla collaborazione, alla comunicazione e al coordinamento durante una eventuale emergenza. Le esercitazioni devono inoltre aumentare lefficienza del soccorso e ridurre i tempi di intervento. 2.3.3 Mezzi di soccorso (mezzo bimodale) Per laccesso delle squadre di soccorso in gallerie di lunghezza superiore a 5000 m dovr essere previsto un mezzo speciale che, affidato in dotazione ai distaccamenti VV.F., competenti per il territorio in cui situata la galleria, presenti caratteristiche tali da poter circolare sia su strada che su ferrovia passando da una modalit allaltra con il solo ausilio di un breve tratto di linea ferroviaria reso carrabile. 2.3.4 Informazioni sul trasporto di merci pericolose Le informazioni sulle merci pericolose trasportate devono essere rese disponibili al personale di macchina e alle squadre di soccorso chiamate ad intervenire in unemergenza. Le informazioni devono essere complete e accurate nonch contenere le necessarie indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione che le squadre di soccorso dovranno prendere nellintervento. 2.3.5 Disponibilit attrezzature di soccorso Per le gallerie di lunghezza superiore a 3.000 m, devono essere disposte lungo la galleria, almeno in postazioni ogni 500 m, attrezzature di emergenza a disposizione delle squadre di soccorso e/o dei passeggeri.
PARTE SECONDA - REQUISITI INTEGRATIVI 1. INFRASTRUTTURA 1.1 Prevenzione incidenti 1.1.1 Monitoraggio della velocit/sistema di segnalamento I sistemi di segnalamento garantiscono la sicurezza della circolazione dei treni prevenendo collisioni e deragliamenti causati da un malfunzionamento degli apparati o da velocit eccessiva dei rotabili. Nei tratti in cui lo sviluppo in galleria risulti significativo, il sistema di segnalamento impedisce il superamento da parte del treno dei segnali di via impedita e eccessive velocit, non consentendo, per quanto possibile, larresto dei treni nelle gallerie anche nel normale esercizio ferroviario. 1.1.2 Individuazione del treno (conta assi, circuito binario) Sistema di segnalamento che consente di identificare la posizione del treno lungo la linea e trasmettere tale posizione ad un posto centrale. 1.1.3 Impianti fissi per il controllo dello stato del treno Impianti di Rilevamento Temperatura Boccole (RTB) posizionati in modo opportuno lungo la tratta cos da consentire, in caso di anomalia, lattivazione di una procedura di emergenza. Portali termografici: sensori fissi di temperatura posti lungo la linea per lindividuazione di un principio di incendio sul materiale rotabile cos che i treni possano eventualmente essere fermati prima che entrino nella galleria. I seguenti requisiti verranno presi in considerazione solo in presenza di tecnologia dei dispositivi affidabile: Dispositivi che rilevano la differenza del carico sugli assi per il rilevamento di spostamenti dei carichi. Vanno installati sufficientemente prima degli imbocchi delle gallerie, in modo da poter cos localizzare vagoni con sbilanciamenti del carico oppure con sospensioni difettose facendo scattare lallarme ed arrestare il treno; Impianti di rilevamento della sagoma del materiale rotabile in modo tale da poter fermare il treno in presenza di un fuori sagoma. Vanno installati sufficientemente prima degli imbocchi delle gallerie; Dispositivi per la verifica del carico assiale; Dispositivi per la verifica delle ruote piatte. 1.1.4 Indipendenza dei binari in galleria In particolari situazioni di lunghezza, morfologia o di esercizio della galleria, potr essere esaminata, mediante analisi di rischio, la necessit di ricorrere allindipendenza dei binari mediante la realizzazione di gallerie a doppia canna. 1.2 Mitigazione delle conseguenze di incidenti 1.2.1 Requisiti di resistenza e reazione al fuoco (Cavi elettrici) Cavi elettrici a servizio dei vari impianti di emergenza (luce e forza motrice), meccanicamente non protetti, isolati con guaine non propaganti lincendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. 1.2.2 Uscite/accessi Accessi intermedi, salvaguardati e attrezzati, anche se a distanza inferiore a quella prevista nei requisiti minimi, per i mezzi di soccorso e uscite di emergenza. 1.2.3 Sezione collegamenti trasversali Nelle gallerie a doppia canna, collegamenti tra le due gallerie, utilizzati per lesodo/accesso dei passeggeri e del personale, di dimensioni almeno pari a 100 mq calpestabili idonei a contenere la sosta provvisoria di viaggiatori esodanti in presenza di circolazione ferroviaria nella canna attigua. Per tale collegamento lattivazione di un impianto per la sovrapressione evita che in presenza di un incendio si abbia propagazione di fumi. Nelleventualit di presenza di finestre in coincidenza con collegamenti trasversali, dovranno essere rispettati i requisiti di cui al punto 1.3.7 del presente allegato, parte prima. 1.2.4 Rivelazione di incendio, fumo e gas nei locali tecnici Rivelatori di incendio, fumo e gas, istallati nei locali tecnici (cabine di trasformazione MT/BT, posti tecnologici per gli impianti IS e TLC) per lindividuazione di un principio di incendio e una immediata comunicazione al centro di controllo. 1.2.5 Sistema di controllo a distanza TVCC Monitoraggio tramite impianto video dal centro di controllo degli accessi ubicati in zone di evidenziato alto rischio di intrusione (prevalentemente zone urbane).
1.2.6 Sistemi di estinzione incendio Sistemi automatici o manuali per contrastare un incendio. 1.2.7 Sistemi di estrazione fumi/sistema di ventilazione Idonei accorgimenti tecnici intesi in caso di incendio a limitare i possibili danni causati dallo sviluppo di fumi e agevolare lesodo e lintervento delle squadre di soccorso.
Sono ricomprese in tali accorgimenti tecnici le predisposizioni realizzate nella costruzione delle gallerie (camini, pozzi, ecc.) 1.3 Facilitazione dellesodo 1.3.1 Nicchie Rientranze nel corpo della galleria che consentono, al passaggio del treno, il ricovero del personale adibito alla manutenzione della linea per il riparo dallo spostamento daria prodotto dal convoglio e/o dalla eventuale proiezione di oggetti. Possono prevedere al loro interno dotazioni di emergenza a disposizione delle squadre di soccorso e dispositivi di protezione per i viaggiatori in caso di esodo (mascherine antifumo). 1.3.2 Galleria parallela di servizio e di sicurezza Galleria parallela alla galleria principale tenuta libera dal fumo e usata sia come via di esodo sia come accesso delle squadre di emergenza. 1.4 Facilitazione del soccorso 1.4.1 Accessibilit per veicoli stradali Sistema con armamento su piastre di calcestruzzo anzich su ballast che consente laccessibilit ai veicoli stradali delle squadre di soccorso. 1.4.2 Mezzi di soccorso Mezzi utilizzati in caso di incidente in galleria al fine di agevolare lesodo dei passeggeri e lintervento delle squadre di soccorso. Possono essere dei seguenti tipi: a) carrelli ferroviari, ovvero mezzi per il personale FS, con i quali si pu accedere in galleria dagli imbocchi, utilizzati come mezzi ausiliari di trasporto di feriti, materiale pesante, etc.; b) mezzi ordinari, ovvero automezzi gommati normalmente in uso alle squadre di soccorso per gli interventi di emergenza. Se la galleria resa carrabile dalla realizzazione di un armamento su piastre di calcestruzzo anzich su ballast, tali mezzi possono essere usati per accedere alla galleria; c) treno di soccorso, che svolge la funzione di soccorso tecnico per la messa in sicurezza delle persone e della infrastruttura attraverso la mitigazione degli effetti dellincidente e la prima assistenza sanitaria agli eventuali feriti. Trasporta una squadra composta da personale ferroviario e antincendio e le attrezzature antincendio. Sosta normalmente su di un binario dedicato, in un posto di movimento (PM) o nella stazione pi vicina alla galleria; d) treno di evacuazione, che deve poter intervenire durante lesercizio della galleria ed avere la possibilit di evacuare tutte le persone del treno incidentato. Sosta normalmente su binario dedicato, in un PM o nella stazione pi vicina alla galleria. 2. MATERIALE
2.1 Facilitazione dellesodo 2.1.1 Equipaggiamento delle carrozze per facilitare lesodo dei passeggeri e laccesso delle squadre di soccorso. Equipaggiamento delle carrozze passeggeri tale da offrire condizioni favorevoli per lautosoccorso in caso di incendio (contenitore attrezzato con attrezzo frangivetro, lampade portatili, estintori, cassetta pronto soccorso, megafono, etc.) 3. PROCEDURE
3.1 Prevenzione incidenti 3.1.1 Orario/programma di esercizio (specialmente treni passeggeri/treni merci pericolose) Orario di esercizio che eviti la contemporanea presenza in galleria di treni passeggeri e treni trasportanti merci pericolose. 3.1.2 Regolamenti per il trasporto di merci pericolose Restrizioni sul transito nelle gallerie di treni passeggeri e treni merci che trasportano merci pericolose in generale (incluso carichi singoli o vagoni in un treno merci).
Documenti simili a All28 Gallerie DM-Infr+Trasp 28ott2005(2)
Altro di Giuseppe Iacomini
Istruzioni Car Profili
Parere_Ognina_Rev1
domanda_qualificazione
monolite_spinta_ferroviario