Source: http://www.eurobudowa.pl/przetargi/2242315/wykonanie-prac-konserwacyjnych-naprawy-systemow-sygnalizacji-pozaru-oraz-oddymiania-w-kompleksach-wojskowych/
Timestamp: 2018-09-23 14:13:32+00:00
Document Index: 67180888

Matched Legal Cases: ['art. 19', 'art.20', 'art. 24', 'art. 86', 'art. 24', 'art.19', 'art. 20', 'art. 2']

Przetarg: Wykonanie prac konserwacyjnych, naprawy systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania w kompleksach wojskowych [2242315] | Eurobudowa.pl
eurobudowa.pl > przetargi > ogłoszenia przetargowe > instalacje elektryczne > wentylacje, klimatyzacje > przetargi mazowieckie > przetargi Warszawa > Wykonanie prac konserwacyjnych, naprawy systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania w kompleksach wojskowych
3602z ostatnich 7 dni
15272z ostatnich 30 dni
Roboty budowlane polegające na wymienię instalacji elektrycznej
Budowa budynku biurowo-usługowego w Gliwicach. Kubatura: 1408 m3
budowa, remonty - dróg, ulic, chodników (1355)
remonty (932)
energetyka, inst. zewn. (666)
ogólnobudowlane (521)
instalacje elektryczne - artykuły (494)
instalacje wodno-sanitarne, kanalizacje, wodociągi (382)
budowa budynków i obiektów (330)
mała architektura (319)
materiały budowlane (270)
docieplenia, termomodernizacje (266)
gazociągi, przyłącza (239)
dachy (215)
wentylacje, klimatyzacje (200)
brukarstwo (183)
instalacje c.o., grzejniki (173)
instalacje elektryczne wewn. (168)
nadzór (165)
prace ziemne, wodne, melioracje (162)
stolarka, okna, drzwi (130)
budowle specjalistyczne (127)
sieci cieplne, ciepłownicze (110)
instalacje wodne wewnętrzne, hydrauliczne (106)
systemy solarne, pompy ciepła (103)
ogrodzenia, bramy (98)
instalacje wodne, kanalizacja - artykuły (83)
gazowe instalacje (65)
hale, kominy, konstrukcje (59)
utrzymanie zieleni (58)
rozbiórka i demontaż (57)
przewierty, przeciski, rurociągi (57)
schody, balustrady, poręcze (46)
podłogi, posadzki (37)
gospodarka leśna (36)
pomiary instalacji elektrycznej (35)
oznakowanie dróg (24)
tory, infrastruktura kolejowa (19)
przeglądy mostów, wiaduktów (19)
Przetarg: Wykonanie prac konserwacyjnych, naprawy systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania w...
Wykonanie prac konserwacyjnych, naprawy systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania w kompleksach wojskowych
Data zamieszczenia: 2018-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1c
00-909 , Warszawa
telefon - 261 821 316,
faks - 261 821 316
1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl,
Termin składania ofert: 2018-03-22 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac konserwacyjnych, naprawy systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania w kompleksach wojskowych administrowanych przez 1. BLTr.
Numer referencyjny: 7/2018
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu kompleksowej konserwacji i napraw urządzeń technicznych systemów sygnalizacji alarmów pożaru oraz oddymiania w kompleksach wojskowych administrowanych przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1C. Usługa ta ma gwarantować niezawodną pracę tych urządzeń poprzez prowadzenie konserwacji i napraw tych urządzeń w kompleksie K – 0030, K – 0192, K – 6077. Ogólny zakres konserwacji należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2006. Umowa na konserwację systemów sygnalizacji pożaru zostanie zawarta na okres od chwili podpisania umowy na 24 miesiące. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Konserwacją objęte są urządzenia w następujących kompleksach : 2.1. W kompleksie K – 0030, Warszawa, ul. Leśna bud. Nr 19 System Sygnalizacji Pożaru FP 604, 2.2 W kompleksie K – 0030, Warszawa, ul. Leśna bud. Nr 20; System Sygnalizacji Pożaru SCHRACK typ B5-SCU-CP, System oddymiania RZN 4402-K V2, System Sygnalizacji Pożaru SCHRACK, Stałe Urządzenia Gaśnicze „KIDDE FIRE PROTECTION” model K 11031, Drzwi przeciwpożarowe, Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) PRAESIDEO 42U, 2.3 W kompleksie K – 0192, Warszawa, ul. Kajakowa 8 bud. Nr 2 System Sygnalizacji Pożaru POLON 4200, System Oddymiania MERCOR MCR 9705, 2.4 W kompleksie K – 0192, Warszawa, ul. Kajakowa 8 bud. Nr 4 System Sygnalizacji Pożaru BOSCH FPA 5000, 2.5 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 88, (Wojskowa Straż Pożarna) Centrala pożarowa ESSER IQ8 CONTROL M Centrala pożarowa POLON 4000 Centrala pożarowa TELSAP 2100 Sygnalizator optyczno – akustyczny 2.6 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 22 System Sygnalizacji Pożaru TELSAP 2100, 2.7 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 77 System Sygnalizacji Pożaru ESSER IQ8 CONTROL M, 2.8 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 78 System Sygnalizacji Pożaru UTC Fire & Security UTC FP 1216C-18 2.9 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 86 System Sygnalizacji Pożaru ESSER IQ8 CONTROL M, System Detekcji Gazów Palnych i Par Wybuchowych REGARD, System oddymiania D+H RZN 4402-K V2 2.10 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 87 System Sygnalizacji Pożaru POLON 4900 System oddymiania D+H RZN - 4416 2.11 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 56 Lokalne Centrum Nadzoru nadzorujące: System czujek wielosensorowych i Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) bud. 50, System czujek wielosensorowych i Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) bud. 51, System czujek wielosensorowych i Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) bud. 67, Szczegółowe zestawienie urządzeń w budynkach zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ. Zakres kontroli Systemów Sygnalizacji Pożaru, Stałych Urządzeń Gaśniczych i Systemów Oddymiających powinien obejmować następujące urządzenia: 1) Centrale. 2) Czujki pożarowe, przyciski typ ROP, akcesoria. 3) Sygnalizatory optyczne i akustyczne alarmu pożaru lub zadymienia. 4) Zasilanie systemu. 5) Akumulatory. Zakres czynności konserwacyjnych systemów pożarowych należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2006. Specyfikacja ta dzieli czynności obsługowe na: I. Obsługę codzienną i miesięczną, którą wykonują użytkownicy, II. Obsługa kwartalna. Obsługa ta wykonywana jest przez firmę konserwującą i obejmuje: - sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji; sprawdzenie podjętych niezbędnych działań, prowadzących do prawidłowej pracy instalacji, - sprawdzenie rejestru zdarzeń i komunikatów w pamięci flash, - spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego(ROP) w każdej linii dozorowej, w celu sprawdzenia czy Centrum Systemu Pożarowego prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, - sprawdzenie i nadzorowanie uszkodzeń w celu prawidłowego funkcjonowania Centrum Systemu Pożarowego, - sprawdzenie zdolności Centrum Systemu Pożarowego do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi, głównych wyłączników prądowych w budynku, siłowników klap p-poż, siłowników klap oddymiających, załączenia oświetlenia ewakuacyjnego, załączenia zasilania awaryjnego, - spowodowanie zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego, - przeprowadzenie prób określonych w instrukcji obsługi , DTR urządzenia, wymaganych przez zamawiającego, dostawcę lub producenta, - wykonanie rozpoznania czy nastąpiły zmiany odnośnie sposobu użytkowania budynku, które mogą mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych, i jeśli tak dokonanie stosownych zmian. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji, w protokole przeglądu, i usunięta w terminie przewidzianym w umowie. III. Obsługa półroczna. Obsługa ta dotyczy Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w bud. 20 w K-0030 i obejmuje: - sprawdzenie stanu akumulatorów, i napięcia ładowania, - sprawdzenie poprawności działania wzmacniaczy rezerwowych, - sprawdzenie rejestru zdarzeń i komunikatów w pamięci flash kontrolera sieciowego, - sprawdzenie połączenia między centralą sygnalizacji alarmu pożarowego a sterownikiem sieciowym DSO, - przetestowanie poprawności działania stacji mikrofonowych, głośników, i innych elementów systemu rozproszonego, - sprawdzenie działania wentylatorów chłodzących urządzenia, odkurzenie sprężonym powietrzem wnętrz wzmacniaczy, szaf typu rack, klawiatury, itp. IV. Obsługa roczna. Obsługa ta wykonywana jest przez firmę konserwującą i obejmuje: - przeprowadzanie prób zalecanych przy obsłudze codziennej, miesięcznej i kwartalnej, - sprawdzenie każdej czujki i przycisku ROP na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta. Chociaż każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, w dużych obiektach dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej. Sprawdzenie czujki należy wykonać manualnie i zainicjować jej zadziałanie imitatorem dymu, lub zbliżyć źródło ciepła do elementu reagującego na ciepło, - sprawdzenie poprawności reakcji na sygnał z centrali - sprawdzenie zdatności Centrum Systemu Pożarowego do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych, - sprawdzenie czy przed każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach, i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, - sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i urządzenia nie są uszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, - sprawdzenie zasilenia awaryjnego centrali, - sprawdzanie wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych, Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji, wpisana w protokole przeglądu, i usunięta w terminie przewidzianym w umowie. V. Uwagi do sposobu prowadzenia kontroli okresowej: - podczas czynności serwisowych należy zastosować takie metody, które zapobiegną niepożądanym sytuacjom, jak np. uwolnienie środka gaśniczego. - osoby przebywające w obiekcie powinny być powiadomione przed każdą próbą sprawdzenia instalacji o możliwych skutkach tych prób, które mogą spowodować zadziałanie urządzeń alarmowych, np. zablokowaniem lub uruchomieniem drzwi pożarowych, - podczas czynności serwisowych należy unikać fałszywych alarmów. Podczas kontroli łączy do oddalonego Centrum Systemu Pożarowego należy wcześniej powiadomić to Centrum. Gdy transmisja sygnałów do CSP jest blokowana, to stan ten musi być sygnalizowany optycznie w CSP. Jeżeli sygnalizacja ta nie następuje automatycznie to na CSP powinna widnieć ręcznie naniesiona informacja o braku połączenia z oddalonym centrum stałej obserwacji. Sytuacja taka może zdarzyć się po przerwaniu łącza. - po zakończeniu kontroli nie wolno pozostawić instalacji niesprawnej lub nie włączonej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się (na własny koszt) z dokumentacją powykonawczą dot. w/w urządzeń celem zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do właściwego wykonywania umowy. 4. Rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się na podstawie faktur VAT. Podstawą do rozliczenia faktury będzie protokół zawierający zakres przeprowadzonych prac konserwacyjnych, wskazujący przy tym ewentualne usterki, które należy niezwłocznie usunąć lub kwalifikujące urządzenie do naprawy lub remontu. Protokół odbioru zostanie podpisany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego oraz użytkownika i Wykonawcę. Wzór protokołu odbioru jest załącznikiem nr 4 do umowy. 5. Naprawy urządzeń wymagające nakładów materiałowych będą realizowane po przedstawieniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej do wartości limitu finansowego zawartego w umowie. Rozliczenie napraw nastąpi na podstawie oddzielnej faktury bez kosztów robocizny i transportu. Na wbudowane elementy Wykonawca musi przedstawić dowód zakupu. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 1 – (Opis przedmiotu zamówienia) oraz załączniku nr 2 (Szczegółowy wykaz urządzeń) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce - zamówienia publiczne.
II.5) Główny kod CPV: 50711000-2
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub wyższej, przy czym Wykonawca ma posiadać wskazaną zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres trwania umowy.
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży w ofercie przetargowej pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 7 do SIWZ)
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby: a) pracownicy posiadali aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” i byli przeszkoleni w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz posiadali aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie takiego szkolenia wydane zgodnie z art.20 ww. ustawy; b) Wykonawca wykaże co najmniej 2 osoby przeszkolone w zakresie konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania firmy POLON, SCHRACK, ESSER, MERCOR, TELSAP, UTC;
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy); 2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Dokument dotyczący podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
1) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub wyższej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412) oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Przemysłowego, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Wykaz osób (pracowników), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca dysponuje: a) pracownikami, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” i byli przeszkoleni w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art.19 Ustawy oraz posiadają aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie takiego szkolenia wydane zgodnie z art. 20 ww. Ustawy; a) co najmniej 2 pracownikami przeszkolonymi w zakresie konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania firmy POLON, SCHRACK, ESSER, MERCOR, TELSAP, UTC;
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Projektu umowy w zakresie: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847), 3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
Data: 2018-03-22, godzina: 10:00,
Wykonanie instalacji systemów klimatyzacyjnych w budynku biurowym
Remont instalacji klimatyzacyjnej i wentylacji obsługującej sale operacyjna
Roboty remontowe w zakresie instalacji sanitarnych
Usługa polegająca na demontażu i montażu w innym miejscu klimatyzatora
Naprawa i konserwacja centrali wentylacyjnych
Czyszczenie i dezynfekcja kanałów systemu wentylacji w Pracowni PTA
Dostawa wtryskarki i przemysłowej chłodni sprężarkowej
Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej
Wykonanie klimatyzacji, wentylacji
Obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
Dostawa i montaż wyposażenia do budynku
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z wykonaniem aranżacji pomieszczeń