Source: http://docplayer.fi/1257839-Iloxair-oy-koydenpunojankatu-14-b-20100-turku-puh-02-2390-111-fax-02-2390-122.html
Timestamp: 2017-03-24 20:35:42+00:00
Document Index: 4265278

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B TURKU Puh Fax2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2 ILOX 97 KONEEN OSAT 3 ILMANVAIHDON TARVE 4 ILMANVAIHDON OHJAUSVAIHTOEHDOT 4 KÄYTTÖÖNOTTO Jälkilämmitys Kesäajan käyttö LTO -kennon huurtumisenesto Kondenssivesi 9 LISÄVARUSTEET Nopeuden valintakytkin Takkakytkin Tehostuskytkin ajastimella Kosteuskytkin Termo -Ice huurtumisenesto 10 Huolto-ohje 11 1 Suodattimet 11 2 Lämmöntalteenottokenno 12 3 Puhaltimet 12 4 Ilmanvaihtokanaviston osat 14 5 Vianetsintä 14 Tekniset tiedot 17 23 Ohjeessa on kuvattu oikeakätinen malli (ILOX 97 (R)) Vasenkätinen malli (ILOX 97 (L)) on peilikuva oikeakätisestä mallista 1. Lämmöntalteenottokenno 2. Poistoilmapuhallin 3. Tuloilmapuhallin 4. Jälkilämmitysvastus 5. Sähkölaatikko 6. Tuloilman esisuodatin 7. Tuloilman hienosuodatin (F7) 8. Poistoilmasuodatin (G3) 9. Ovikytkin 10. Tuloilman lämpötilan säätö 11. Kesäohituspelti 12. LTO -kennon huurtumissuojan anturi 13. Ylilämpösuojan palautuspainike 14. Kondenssilähtö (pohjassa koneen takareunassa) 15. Ovikytkimen painin 34 1. Ilmanvaihdon tarve Tiiviissä taloissa koneellisen ilmanvaihdon merkitys korostuu ja ilmanvaihtokoneen moitteeton toiminta ja oikea käyttö aikaansaavat hyvän asumisviihtyvyyden ja terveellisen sisäilman. Asumisessa syntyvä kosteus saattaa turmella rakenteet ja aiheuttaa home- ja sieni-itiöiden kasvustoa, ellei asunnossa ole riittävää ilmanvaihtoa. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulevat epäpuhtaudet (radon, formaldehydi, hiilidioksidi ym.) pilaavat helposti sisäilman ja näiden aineiden pitoisuudet kohoavat, ellei ilmanvaihto ole riittävä. Suoman rakentamismääräyskokoelmassa D2 (Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto) ohjeistetaan ilmanvaihtoa: Yleensä ulkoilmavirta tulee kuitenkin olla vähintään 0,35 (dm3/s)/m2, joka vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,5 1/h huoneessa, jonka vapaa korkeus on 2.5 m. 2. Ilmanvaihdon ohjausvaihtoehdot ILOX -97 Ilmanvaihtokonetta ohjataan joko ILOX liesikuvulla ( 3-nopeutta),erillisestä nopeuden valintakytkimellä (4 nopeutta) tai kolminopeuskytkimellä (poissa / perus / tehostus) Liesikupuohjaus ILOX liesikupu on liitetty ilmanvaihtokoneeseen, ja sillä ohjataan koko asunnon ilmanvaihtoa. Liesikuvussa on nopeuden valintakytkin ( 3-nopeutta) ja tehostusläppä, jolla tehostetaan liesikuvun ilmavirtaa ruuanlaiton yhteydessä. Nopeus 1: Poissaoloasento: Kun ollaan esimerkiksi lomamatkalla, asunnon ilmanvaihto säädetään nopeudelle 1 Nopeus 2: Normaali ilmanvaihto: Nopeus 3: Tehostusasento: Esimerkiksi saunomisen ja ruuanlaiton yhteydessä ja muissa tilanteissa, joissa tarvitaan tehostettua ilmanvaihtoa Kuva Erillinen valintakytkin 4 -nopeutta 1. Nopeuden valintakytkin 2. Liesikuvun tehostusläppä Erilliskytkimellä säädetään ilmanvaihdon tehoa, ja lieden kohdepoisto on hoidettu omalla liesituulettimella tai huippuimurilla. Nopeus 1: Nopeus 2 tai 3: Nopeus 4: Poissaoloasento: Kun ollaan esimerkiksi lomamatkalla, asunnon ilmanvaihto voidaan säätää nopeudelle 1 Normaali ilmanvaihto: Suunniteltu ilmanvaihto joko nopeudella 2 tai 3 Tehostusasento: Esimerkiksi saunomisen ja ruuanlaiton yhteydessä ja muissa tilanteissa, joissa tarvitaan tehostettua ilmanvaihtoa 4 Kuva 2 Nopeuden valintakytkin5 3. Käyttöönotto Ennen ilmanvaihtokoneen käyttöönottoa ilmanvaihtojärjestelmä tulee säätää. Ilmavirtojen säädön ja mittauksen yhteydessä on selvitettävä millä käyttönopeudella suunnitellut ilmavirrat toteutuvat. Ellei käyttönopeus ole selvillä, oheisesta taulukosta voidaan karkeasti arvioida millä nopeudella ilmanvaihtoa tulisi vähintään käyttää eri kokoisissa asunnoissa (huom! asunnon korkeus noin 2.5 m) Rakennusaikana koneen käyttö on kielletty, ettei koneeseen ja kanaviin kerry epäpuhtauksia Säätönopeus Säätöjännite (V) Asuinpinta-ala (m 2 ) Ilmavirta (dm 3 /s) Taulukko 1. ILOX -97 koneen käyttönopeudet ja ilmavirrat Koneen sisällä olevasta säätömuuntajasta voidaan valita vaihtoehtoisia jännitteitä eri nopeuksille, mikäli vakioarvot eivät ole sopivia. Valtuutettu sähköasentaja voi helposti valita halutut jännitteet muuntajan yhdeksästä nopeudesta. 3.1 Jälkilämmitys Ilmanvaihtokoneessa tuloilma lämpenee lämmöntalteenottokennossa poistoilman luovuttamalla lämmöllä. Alhaisilla ulkolämpötiloilla poistoilman lämpö ei riitä lämmittämään tuloilmaa riittävästi. Tuloilman lämpötila tulisi kuitenkin olla yli + 15 o C, jotta ilman sisäänpuhallus ei aiheuta vetoa asunnoissa. ILOX 97 koneessa jälkilämmitys toimii sähkövastuksella. Sähkövastuksen säätötermostaatti sijaitsee koneen oven sisäpuolella. Termostaatin avulla säädetään haluttu tuloilman lämpötila. Tuloilman lämpötila mitataan talvella koneesta katsottuna kauimmaisesta tuloilmaventtiilistä ja säädetään tarpeen mukaan. Kuva 3 Huom! Liian korkea tuloilman lämpötila lisää voimakkaasti koneen sähköenergian kulutusta ja pahimmassa tapauksessa koko asunnon lämmitys saattaa siirtyä jälkilämmitysvastuksen varaan. Katso taulukko 2 Ilmanvaihto dm 3 /s Tuloilman lämpötilan asetus ( o C) Jälkilämmityksen energian kulutus (kwh / vuodessa) 14 o C 16 o C 18 o C 22 o C Suositeltava tuloilman lämpötila on talvella lämmityskauden aikana noin o C. Keväällä, kun lämmityskausi päättyy, tuloilman lämpötila on hyvä säätää nollaan, jolloin jälkilämmitys ei mene turhaan päälle Huom! Aina kun lämmöntalteenoton ohituspelti siirretään kesä - asentoon, pitää muistaa säätää asetusarvo nollaan. Taulukko 2 Jälkilämmityksen vuotuinen sähkönkulutus kwh/a 56 Sähköpatterin teho ILOX 97 koneessa on 900 W. Sähköpatteri lämmittää tuloilmaa o C, ilmavirroilla dm 3 /s. Käytettäessä ilmanvaihtoa suurella nopeudella, tuloilman lämpötila voi jäädä alle +16 o C vain huippupakkasilla. Ilmavirta (dm 3 /s) Teho (kw) 0,9 0,9 Tuloilman maksimi lämpötila , ,9 11 Taulukko 3. Tuloilman maksimilämpötilat ulkolämpötilalla -26 o C Jälkilämmitysvastuksen ylikuumenemissuoja kytkee häiriötilanteissa vastuksen pois päältä. Ylilämpösuojan laukeamisen syy tulee aina selvittää. Ylilämpösuojan palautus tehdään painamalla vastuskotelon päädyssä olevaa palautusnappia. Sähkövastuksen täytyy antaa jäähtyä riittävästi ennen kuin ylilämpösuoja voi palauttaa (5 10 minuuttia). Ylikuumenemissuojan palautuspainike Vesipatterimallin (ILOX 97W) vesiputkisto pitää olla toiminnassa, patterin ilmaus suoritettu ja lämpö kytketty lämpöjohtoverkostoon ennen koneen päälle kytkemistä. Tuloilman lämpötila säädetään vesipatterimallissa patterin menoputkessa olevasta termostaatista. Termostaattiosassa olevaa viitteellistä numerointia vastaavat lämpötilat on esitetty taulukossa 3. Suositusarvo on 3 4 * = 8 o C 4 = 20 o C 1 = 11 o C 5 = 23 o C 2 = 14 o C 6 = 26 o C 3 = 17 o C Taulukko 3. Patteritermostaatin lämpötila-alue 67 ILOX 97 W koneessa on tehokas vesipatteri. Patterin teho riippuu käytettävästä ilmavirrasta, menoveden lämpötilasta ja vesivirrasta. Vesipatterin tehotaulukosta voidaan arvioida patterin maksimiteho eri olosuhteissa silloin, kun ulkoilman lämpötila on -26 o C. Tuloilman lämpötilan säätötermostaatti rajoittaa kuitenkin tehoa siten, ettei yli 26 o C lämpötiloja voida valita. ILOX 97/99/MOSAIK, vesipatterin mitoitus Tuloilman lämpötila ennen patteria 0 o C Vastaa ulkolämpötilaa C Menov. Mitoitustilanne lämpöt. Ilmavirta Vesivirta Teho Tuloilma o C l/s (l/h) (kw) ( o C ) , , , , , , , , Taulukko 4. Vesipatterin maksimitehot Koneen vesipatterin jäätymissuoja -termostaatti pysäyttää koneen tuloilmapuhaltimen, jos tuloilman lämpötila patterissa on alle + 10 o C. Tulopuhallin käynnistyy automaattisesti, kun jäätymisvaaratilanne on ohi. Jäätymissuojatermostaatti sijaitsee sähkölaatikon sivussa (kuva 2). Jäätymissuojatermostaatti Huom! Jäätymissuojatermostaatin asetusarvoa ei saa muuttaa, mutta jos se on jostain syystä muuttunut, oikea asetusarvo säädetään oheisen kuvan mukaisesti. Kuva 6 78 3.2 Kesäajan käyttö Kesäaikana, lämmityskauden päätyttyä, voidaan lämmöntalteenotto ohittaa kääntämällä ohituspelti kesä -asentoon. Pellin lukitussalpa on lämmöntalteenottokennon yläpuolella ohituspellin yläosassa. Ohituspelti vapautuu kun lukitussalpa käännetään sivulle ja pelti voidaan kääntää kennon päälle. (Kuva 9.) Kun ohituspelti on kesä asennossa, säädetään samalla tuloilman lämpötila minimille, ettei jälkilämmitys mene turhaan päälle. Lämpöjohtoverkostossa lämmitys menee yleensä lämmityskauden ulkopuolella automaattisesti pois päältä, jolloin asetusarvoa ei tarvitse vesipatterimallissa muuttaa. Jos kesällä lämpöjohtoverkossa kuitenkin on peruslämpö päällä, kannattaa vesipatterimallin termostaatin asetuskin säätää minimille. Syksyllä, kun lämmityskausi alkaa, tai kun tuloilman lämpötila tuntuu liian viileältä, käännetään ohituspelti takaisin talvi - asentoon, ja samalla säädetään tuloilman lämpötila halutuksi. HUOM! Jos ohituspelti on lämmityskaudella kesä - asennossa ja jälkilämmitysvastus päällä, koneen sähkönkulutus kasvaa huomattavasti. Kuva 7 Talvi -asento Kesä -asento Kuva 8 Lukitussalpa Kuva 9 89 3.3 LTO kennon huurtumisenesto Lämmöntalteenottokennon huurtumisenesto on toteutettu termostaatilla, joka pysäyttää tuloilmapuhallinta silloin kun lämmöntalteenottokennon huurtuminen on mahdollista. Huurtumisenestotermostaatin anturi on sijoitettu kennon tuloilmapuolen ns kylmään kulmaan. Tuloilmapuhallin pysähtelee kun ulkolämpötila laskee alle o C. Huurtumistilanteessa puhallin on pysähdyksissä noin kaksi minuuttia ja käynnissä noin kaksi minuuttia. Kovemmilla pakkasilla puhaltimen käyntijakso lyhenee ja pysähdyksissä oloaika pitenee. Huom! Pysähtely on normaalia koneen toimintaa, eikä termostaatin asetusarvoa saa säätää alhaisemmaksi, tai kenno saattaa jäätyä täysin tukkoon. Lisävarusteen on saatavana edistyksellisempi Termo Ice huurtumisenestoautomatiikka, jonka avulla tuloilmapuhaltimen pysähtely vähenee oleellisesti. 3.4 Kondenssivesi Koneen käydessä on normaalia, että poistoilmasta tiivistyy vettä koneen pohjalle erityisesti syksyllä ja talvella. Kondenssivettä muodostuu uudisrakennuksissa ensimmäisenä talvena runsaasti ennen kuin rakenteet ovat kuivuneet. Myöhemmin veden kondensoituminen on vähäisempää ja sen määrä riippuu siitä kuinka paljon asunnossa on kosteuden tuottoa. Kondenssiveden poistoputkessa olevan vesilukko pitää täyttää vedellä ja poistoputken toiminta tulee tarkastaa kaatamalla reilusti vettä (noin 1 litra) koneen pohjalle poistoilmapuhaltimen alapuolelle ja varmistaa, että vesi poistuu altaasta esteettä. Kesän jälkeen poistoputkessa oleva vesilukko saattaa olla kuivunut ja syksyllä ulkoilman lämpötilan laskiessa kondenssiveden poistuminen koneesta voi estyä ja koneesta saattaa kuulua kurluttavaa ääntä. Ongelma poistuu kun vesilukko täytetään kaatamalla vettä koneen pohjalle niin että vesilukko täyttyy vedellä. Kondenssiveden poistoyhteen voi puhdistaa koneen sisäpuolelta irrottamalla ensin koneen pohjalla takaosassa suodattimen puolella olevan pellin. 4. Lisävarusteet 4.1 Nopeuden valintakytkin: Ilmanvaihdon tehon valintakytkimellä valitaan haluttu ilmanvaihdon teho. Kytkimessä on nopeudet 1, 2, 3 ja 4. Normaali käyttöilmanvaihto on joko nopeus 2 tai 3. Nopeus 1 on poissaoloasento ja nopeus 4 on tehostusasento. Mosaik kytkimessä on asennot kotona/poissa ja perus/tehostus ( 3 nopeutta) 4.2 Takkakytkin: Kuva 10. Nopeuden valintakytkin Sälzer (4 nopeutta), Mosaik (3 nopeutta) Painettaessa takkakytkintä koneen poistoilmapuhallin pysähtyy ja saadaan asuntoon ylipaine takan sytyttämisen ajaksi, jolloin takan veto tehostuu. Takkakytkimessä on ajastin ja ilmanvaihto palautuu automaattisesti normaaliksi 15 minuutin kuluttua. Ajastimen merkkivalo palaa ylipaineistuksen ajan. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla ajastimen painiketta uudelleen. Huom! Takkakytkimen ajastimen aikaa ei saa muuttaa suuremmaksi kuin 15 minuuttia 9 Kuva 11. Takkakytkin10 4.3 Tehostuskytkin ajastimella: Painettaessa tehostuskytkintä, ilmanvaihdon teho kasvaa esimerkiksi nopeudelle 3 valituksi ajaksi ja palautuu normaaliksi kun aika on kulunut umpeen. Samalla syttyy merkkivalo joka palaa tehostuksen ajan. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla ajastimen painiketta uudelleen. Ajastimesta voidaan valita ajat 15 min 30 min 1 h, 2 h, 4 h, 8 h. Sähköasentaja valitsee Ilmanvaihdon tehostusnopeuden ja tehostusajan ajastimen kytkemisen yhteydessä. 4.4 Kosteuskytkin: Esimerkiksi pesuhuoneeseen asennettu kosteuskytkin tehostaa ilmanvaihtoa kun tilan suhteellinen kosteus nousee yli kytkimellä asetetun arvon. Ajastimen painike Tehostuksen merkkivalo Kuva 12. Tehostuskytkin Kosteuskytkimen asetusarvo säädetään lämmityskaudella siten, että suhteellisen kosteuden noustessa yli 50 % ilmanvaihto tehostuu. Lämmityskauden ulkopuolella asetusarvoa nostetaan noin 70 %:iin. Kun kosteuskytkin on oikein säädetty, ilmanvaihto tehostuu suihkun ja saunomisen yhteydessä ja palautuu normaaliksi noin 1 2 h kuluttua. Keskikesän hellejakson aikana ilman kosteus saattaa nousta korkeaksi. Tällöin kosteuskytkimen asetusarvoa voidaan nostaa, jotta tehostus ei olisi tarpeettomasti päällä. 4.5 Termo -Ice huurtumisenestoautomatiikka Edistyksellinen huurtumisenesto takaa parhaan mahdollisen vuosihyötysuhteen ja lisää asumismukavuutta, kun vältetään turhia tulopuhaltimen pysähtelyjä. Vakiokoneen huurtumisenesto on toteutettu termostaatilla, joka pysäyttää tuloilmapuhallinta silloin kun lämmöntalteenottokennon huurtuminen on mahdollista. Usein kuitenkin sisäilman kosteus on niin pieni, että kenno ei huurru vaikka ulkolämpötila laskee alle -10 o C. Kosteusprosentin säätönuppi Kuva 13. Kosteuskytkin Termo Ice automatiikan toiminta: Lämpötila-anturi mittaa ulkoilman lämpötilaa ja sallii sulatustoiminnan käynnistymisen vasta kun lämpötila on riittävän matala. Muiden antureiden mittaustulosten perusteella automatiikka päättelee, onko kenno huurtunut riittävästi, jotta sulatustoiminto kannattaa käynnistää. Sulatusjakson pituus on 15 minuuttia ja sulatusjakson ajaksi toiminnan merkkivalo sammuu. Jos asunnossa ei ole kosteuskuormaa, Termo Ice automatiikalla varustettu ilmanvaihtokone käy pysähtelemättä talven huippupakkasillakin. 1011 Suodattimet Jos asunto on yhtiömuotoinen, esimerkiksi kerros, -rivi tai paritaloyhtiö, on otettava selvää kuuluuko ilmanvaihtokoneen huolto asukkaalle tai onko huollosta sopimus huoltoyhtiön kanssa. Laitteen huoltokytkimenä toimii ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimet ja katkaisee sähköt sähkövastuksesta kun koneen ovi avataan. Huom! Jos sähkövastukset ovat olleet päällä ne saattavat olla kuumia vielä muutaman minuutin vaikka sähköt ovat katkaistu koneesta. Odota, että puhaltimet ovat pysähtyneet ennen huoltotoimenpiteitä. Koneessa on G3 luokan poistoilmasuodatin ja ulkoilmasuodatin ennen lämmöntalteenottokennoa. Karkeasuodatin suodattaa poistoilmassa olevaa pölyä ja se pitää lämmöntalteenottokennon puhtaana ja estää poistoilmapuhaltimen siipipyörää likaantumasta. Ulkoilmasuodatin suodattaa ulkoilman mukana tulevat roskat ja hyönteiset sekä jonkin verran pölyä. Tuloilman hienosuodatin (F7 suodatusluokka) poistaa sisään asuntoon puhallettavasta ilmasta näkyvää pölyä, hienojakoista silmillä näkymätöntä pölyä ja siitepölyä. Suodattimien käyttöikä on riippuvainen asuinpaikan ilmanlaadusta ja käytetystä ilmanvaihdon nopeudesta. Suodattimet vaihdetaan tarpeen mukaan ½ 1 vuoden välein. Poistoilman ja tuloilman karkeasuodattimet vaihdetaan vetämällä ne ulos koneesta. Karkeasuodattimen voi myös imuroida puhtaaksi vaihtojen välillä ellei se ole kovin likainen. Suodattimen pesua ei suositella, sillä sen suodatusominaisuudet heikkenevät oleellisesti. Poistoilmasuodatin Hienosuodatinta ei voi puhdistaa suodatuskyvyn laskematta vaan se tulee vaihtaa 1 2 kertaa vuodessa. Ulkoilmasuodatin Suodattimien tarkistus, puhdistus tai vaihto on tehtävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, mielellään syksyllä ja keväällä. Olosuhteiden mukaan suodattimien vaihtoväli voi olla lyhyempi. Tuloilman hienosuodatin 1112 2 Lämmöntalteenottokenno Tarkasta suodattimien vaihdon yhteydessä onko lämmöntalteenottokenno likaantunut. Likaantunut kenno poistetaan koneesta ja pestään miedolla astianpesuaineliuoksella. Kenno huuhdellaan suihkuttamalla lämmintä vettä kennon lamellien läpi. Pesun jälkeen anna kennon kuivua, ennen kuin työnnät sen takaisin paikoilleen. Varmista, että kenno asennetaan oikein päin koneeseen. Kennon alareunassa on kondenssiveden tippalista, joka tulee koneessa alas sähkölaatikon puolelle. 3 Puhaltimet Kondenssiveden tippalista Puhaltimien siipipyöriin tarttunut pöly ja lika aiheuttaa epätasapainoa, rasittaa puhaltimen laakereita ja aiheuttaa ylimääräistä ääntä koneen käydessä. Varsinkin poistoilmapuhaltimen siipiin kertyy rasvaisen ilman ja pölyn muodostamaa likaa. On hyvä tarkastaa muutaman vuoden välein, ovatko siipipyörän siivet likaantuneet ja puhdistaa ne tarpeen vaatiessa. Puhaltimen irrotus: (vasen puhallin) 1. Irrota puhaltimen sähköjohto pikaliittimestä (sormiliitin puhaltimen mustassa johdossa. 2. Löysää puhaltimen kiinnitysruuvit viereisen kuvan mukaisesti 3. Kallista puhallinta koneen takaosaa kohti siten, että puhaltimen pohjassa oleva kartiokumi nousee pois reiästään. 4. Poista puhallin ja puhdista varovasti puhaltimen siipipyörän siivet esimerkiksi hammasharjalla tai paineilmalla Huom! Varo, ettet irrota puhaltimen siivissä olevia tasapainotuspaloja. 1213 Kallista puhallinta yläosasta taaksepäin ja nosta sitä niin paljon, että puhaltimen pohjassa oleva kartiokumi nousee pois reiästään. Poista puhallin ja puhdista sen siivet. Puhdistuksen jälkeen kiinnitä puhallin takaisin. Oikeanpuoleinen puhallin irrotetaan periaatteessa samalla tavalla kuin vasen puhallin. Kiinnitä puhdistuksen jälkeen puhallin takaisin ja kiristä kiinnitysruuvit huolellisesti. 1314 4 Ilmanvaihtokanaviston osat Ilmanvaihtojärjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on huolehdittava myös siitä, että kaikki venttiilit ja säleiköt ovat puhtaat ja halutut ilmavirrat toteutuvat. Jos ulkoilmasäleikössä on hyttysverkko, sen puhdistaminen on tehtävä useita kertoja vuodessa, muuten ulkoilman tulo asuntoon loppuu kokonaan ja lämmöntalteenoton hyötysuhde heikkenee radikaalisti. Yleensä hyttysverkko on poistettu jolloin ulkosäleikkö ei tukkeudu. Asunnossa olevat poistoilmaventtiilit tukkeutuvat vuosien kuluessa ja varsinkin keittiössä ja lähellä keittiötä olevat venttiilit saattavat mennä täysin tukkoon. Poistoventtiilit on syytä puhdistaa vuosittain ja tarkistaa, että venttiili on puhdas myös venttiililautasen takareunasta, missä virtausrako on pienimmillään. Varoitus: Älä muuta venttiilin säätöasentoa puhdistuksen yhteydessä tai säädetyt ilmavirrat voivat mennä epätasapainoon. Jos pakkasilmoilla ikkunoiden väliin tiivistyy kosteutta, on huoneisto ylipaineinen ja järjestelmän toiminta on tarkistettava välittömästi ja tarvittaessa on ilmavirrat säädettävä uudelleen. 5 Vianetsintä Koneesta kuuluu epämääräistä ääntä saunomisen ja suihkun käytön jälkeen: Kesällä kun ulkoilma on lämmin poistoilmasta ei tiivisty vettä koneeseen ja koneen kondenssiveden poistoputken vesilukko on kuivunut. Syksyllä ulkoilman lämpötilan laskiessa kondenssivettä alkaa taas muodostua. Jos vesilukko on kuivunut, koneen sisällä oleva alipaine estää kondenssiveden poistumisen koneesta ja poistoputkea pitkin virtaava ilma saa aikaan kurluttavan äänen. Avaa koneen ovi ja kaada koneen pohjalle lasillinen vettä ja tarkista, että se poistuu esteettömästi. Valumisaukko on koneen keskellä takaosassa. Kondenssivesilähdön peitelevyn voi ruuvata irti liitoksen puhdistusta varten. Peitelevy pitää asentaa takaisin paikoilleen, etteivät ilmavirrat sekoitu Tuloilmapuhallin pysähtelee: Kun ulkolämpötila laskee alle 10 o C lämmöntalteenottokennon huurtumisenestotermostaatti pysäyttelee tulopuhallinta estäen kennon huurtumisen. Puhallin saattaa kuitenkin pysähdellä huurtumiselle otollisissa olosuhteissa jo -6-8 o C lämpötiloissa. Jos puhaltimen pysähtely alkaa korkeammassa ulkolämpötilalla kuin -5 o C Mahdolliset viat: - Poistoilmasuodatin on tukossa - Poistoilmaventtiilit ovat tukkeutuneet - Poistoilmakanavisto ullakolla on puutteellisesti eristetty - Huurtumissuojatermostaatin asetusarvo on liian korkea - ILOX 97 W mallissa vesipatterin jäätymissuoja toiminnassa 1415 5. 3. Tuloilma on viileää: Mahdollinen syy: Poistoilmasuodatin on tukossa Poistoilmaventtiilit ovat tukkeutuneet Ullakolla oleva poistoilmakanavisto on puutteellisesti eristetty Huurtumissuojatermostaatin asetusarvo on liian korkea ILOX 97 W mallissa vedenkiertohäiriö Huoltotoimenpide: Vaihda tai puhdista suodattimet Puhdista asunnon poistoilmaventtiilit huolellisesti. Tarkasta, että venttiili on puhdas koko venttiililautasen matkalta, mutta varo muuttamasta lautasen säätöasentoa. Mittaa poistoilman lämpötila koneen sisältä. Poistoilman lämpötila ei saisi laskea kovillakaan pakkasilla ullakkokanavissa enempää kuin 3 o C, kun kone käy nopeudella 2 tai 3. Eristä poistokanavat riittävästi Tarkasta, että termostaatin asetusarvo on oikein (+4 o C, katso kuva) ja säädä tarvittaessa uudelleen. Asetusarvoa ei saa säätää alle + 4 o C tai kenno saattaa jäätyä umpeen. -tarkasta, onko lämpöjohtopumppu kunnossa -tarkasta, kiertääkö vesi lämpöjohtoputkissa -tarkasta, onko verkoston ilmaus tehty ja kiertääkö vesi patterissa -tarkasta onko jäätymissuojatermostaatin asetusarvo oikein, asetusarvo pitää olla + 10 o C, katso kuva -tarkasta, ettei patterin vesiputkien venttiileitä ole kiinni -tarkasta termostaatin asetusarvo (sivu 7) Poistoventtiilin puhdistus Huurtumissuojatermostaatin asetus Vesipatterin jäätymissuojatermostaatin asetus Varoitus Jäätymissuojatermostaatin asetus alle + 10 o C on ehdottomasti kielletty. Vesipatterin jäätymisvaara! Varoitus Huurtumissuojatermostaatin asetus alle + 4 o C estää lämmöntalteenottokennon huurtumissuojan toiminnan. Lämmöntalteenottokenno saattaa jäätyä tukkoon ja asunto tulee ylipaineiseksi. Kosteusvauriovaara rakenteissa. 1516 5. 3. Tuloilma on viileää: Mahdollinen syy: - lämmöntalteenottokennon ohituspelti on unohtunut kesä asentoon - sähkövastuksen ylikuumenemissuoja on lauennut - poistoilmapuhallin ei pyöri Huoltotoimenpide: Vaihda ohituspelti talvi -asentoon Palauta lauennut ylikuumenemissuoja ja selvitä mistä syystä se on lauennut Vaihda rikkoutunut puhallin - poistoilmasuodatin on tukossa - termostaatin asetusarvo on liian alhainen - puutteellinen tuloilmakanavien lämpöeristys - vesipatterimallissa ILOX 97W termostaattiventtiilin asetusarvo on liian alhainen (katso taulukko 3, sivu 7) Vaihda tai puhdista suodattimet Säädä termostaatin asetusarvo sopivaksi Tarkasta tuloilmakanavien lämpöeristys ja eristä kanavat kunnolla. Tuloilmakanavien eristyspaksuus kylmässä tilassa pitää olla noin 100 mm paksu. Säädä termostaatti ja varmista, että vesi kiertää patterissa. Kun vesi kiertää kunnolla vesipatterissa, meno, - ja paluuputkien lämpötila ei ole kovin suuri ja menoputki on lämpimämpi. 1617 Tekniset tiedot ILOX 97 ja ILOX 97 W Malli ILOX 97 ILOX 97 W Mitat mm (L x K x S) 598x515x x515x565 Sähkö 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz Sähköteho 1260W, 5.5 A 360 W, 1.6 A Jälkilämmitys W 900 (sähkö) yli 2000 W (vesi) Paino kg Ilmavirta, max dm 3 /s Kanavakoko mm 160 (kierto 80) 160 (kierto 80) Ohjaus- Äänitaso jännite ympäristöön (*) ( 80 V) db(a) (120 V) db(a) (140 V) db(a) (160 V) db(a ) * Vaipan läpi tuleva äänenpainetaso huoneeseen, jossa on 10 m 2 äänenabsorptio ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B TURKU Puh Fax Samankaltaiset tiedostot
ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 SISÄLLYSLUETTELO Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2 ILOX 77 KONEEN OSAT 3 ILMANVAIHDON TARVE 4 ILMANVAIHDON OHJAUSVAIHTOEHDOT 4 KÄYTTÖÖNOTTO Lisätiedot ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122
ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 SISÄLLYSLUETTELO Sivu ILOX MOSAIK KONEEN OSAT 2 ILMANVAIHDON TARVE 3 ILMANVAIHDON OHJAUSVAIHTOEHDOT 3 KÄYTTÖÖNOTTO 4 3.1 Jälkilämmitys Lisätiedot Ilox 89-160, Ilox 89 125
Ilox 89 Optima -ilmanvaihtokone Käyttö ja huolto Tekniset tiedot Ilox 89 Optima Mitat (L x K x S) 598 x 512 x 569 mm Sähkö Sähköteho Jälkilämmitys Paino 230 V, 50 Hz 1260 W, 5.5 A 1000 W (sähkö) 50 kg Lisätiedot Poistunut tuotannosta
Ilox-ilmanvaihtokoneet Ilox Mosaik asennusohje ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu B 000 TURKU Puh 0 90 Fax. 0 90 Asennuspaikka: Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään Lisätiedot INTELLE-SÄÄDINKUVUN KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET
INTELLE-SÄÄDINKUVUN KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET ASUNTOKOHTAINEN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ Rakennuksissa joissa on asuntokohtainen ilmanvaihto, on asukkaalla itsellään mahdollisuus vaikuttaa ilmanvaihdon Lisätiedot Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus
Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa Lisätiedot KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
Väli 5.09.6F 9.05.005 VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: K OK OK K PÄÄOSAT VUOSIKALENTERI Kevät: Pese tai vaihda karkeasuodatin ja puhdista tai vaihda hienosuodatin tarvittaessa. Lisätiedot Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen
(1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa Lisätiedot ILOX 89 - ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka
Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 129 kone asennetaan joko seinään seinäasennustelineen varaan tai tukevan hyllyn päälle. Lisätiedot Sisällys. Huippuimurit...21 STOF-huippuimuri...21 BOGA-kattoläpivienti...21
TUOTEHINNASTO 2015 2 Sisällys...3 Ilox 89 Optima ja Ilox 89 W Optima...3 Ilox 129 Optima ja Ilox 129 Optima W...4 Ilox 199 Optima ja Ilox 199 Optima W...5 Ilox 397 ja Ilox 397 W...6 Ilox 77 ja Ilox 77W...7 Lisätiedot ILOX 129 OPTIMA - ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka
Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 C. ILOX 129 kone asennetaan joko seinään seinäasennustelineen varaan tai tukevan hyllyn päälle. Lisätiedot Asennus ja huolto TX 650
Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli... Lisätiedot Vallox TEKNINEN OHJE. Tyyppinumero A3522-3
Vallox 90KSC.09.5F.5.0 Tyyppi A5- VALLOX Tyyppinumero A5- VALLOX tuotenumero VALLOX 90K SC R 8600 VALLOX 90K SC L 8700 TEKNINEN OHJE Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenotto ( > 80 %) Energiatehokkaat integroidut Lisätiedot Ilox 199 -ilmanvaihtokone Käyttö- ja huolto
ILOX 199 -ILMANVAIHTONE Ilox 199 -ilmanvaihtokone Käyttö- ja huolto Tekniset tiedot ILOX 199 Mitat (L x K x S) 994 x 863 x 660 mm Sähkö Sähköteho Jälkilämmitys Paino 230 V, 50 Hz 1800 W, 8 A 900 W (sähkö) Lisätiedot ILMO Premium -säädinkupu
ILMO Premium -säädinkupu Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ILMO PREMIUM CLASSIC ILMO PREMIUM DESIGN ILMO Premium Classic Asennusohje Kaapisto/seinäkiinnitys Kupu kiinnitetään takaseinään kahdella ruuvilla Lisätiedot ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE. säädin (E)
ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE ECO130 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen johtava pientalojen Lisätiedot ILTO 400M ILMANVAIHTOA MIELLYTTÄVÄÄN ASUMISEEN ILMANVAIHDON LÄMMÖNTALTEEN- OTTOLAITE RIVI- JA OMAKOTITALOIHIN UUDIS- JA SANEERAUSKOHTEISIIN PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilto.fi ILTO-ilmanvaihtojärjestelmä Lisätiedot Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57
1.9.8F 11..8 VALLOX 13 E R (sähköpatterimalli) VKL Tyyppinumero 35 E VALLOX tuotenumero LVItuotenumero VALLOX 13 E R 3157 791199 VALLOX 13 E L 31571 79119 VALLOX 13 E VKL R 3157 79111 VALLOX 13 E VKL L Lisätiedot IIWARI Ex, Kx, MxE LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET. IIWARI Ex IIWARI Kx IIWARI MxE 180 Elektroninen säädin (E)
IIWARI Ex, Kx, MxE LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET IIWARI Ex IIWARI Kx IIWARI MxE 180 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden Lisätiedot Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin
Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen Lisätiedot Ilox Mosaik asennusohje
Ilox-ilmanvaihtokoneet Ilox Mosaik asennusohje ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu B 000 TURKU Puh 0 90 Fax. 0 90 Asennuspaikka: Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään Lisätiedot KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio Lisätiedot Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri: Lisätiedot Ilox 89 -ilmanvaihtokone Asennus
FI 10.2014 1 Tekniset tiedot Ilox 199 Mitat (L x K x S) Sähkö Sähköteho Jälkilämmitys (kw) Paino Ilmavirta, max Kanavakoko sähkö 994 x 863 x 660 mm 230 V, 50 Hz 1900 W, 8.5 A 1 (sähkö) 105 vesimalli 994 Lisätiedot 600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä
600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS 600e-hp-co Smart-käyttöliittymä Huippuunsa vietyä lämmöntalteenottoa ja jäähdytystä AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden Lisätiedot ECO 90 EC-LT ja ECO 130 EC-LT
ECO 90 EC-LT ja ECO 130 EC-LT LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET ECO 90 EC-LT ECO130 EC-LT Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen Lisätiedot Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla
1.09.260F 23.1.06. VALLOX Tyyppi: 3510 Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Kerros- ja rivitalohuoneistoihin sekä omakotitaloihin. PÄÄOSAT ARKIPÄIVÄN PIKAOPAS VALLOX 75 / VALLOX 95 VALLOX 75/95 Lisätiedot Vallox KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Compact. Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntaltteenotolla. Kerros- ja rivitalohuoneistoihin sekä omakotitaloihin.
Vallox 70 Compact 1.09.349F 18.9.2012 VALLOX TYYPPI 70 Compact A3475 70K Compact A3476 Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntaltteenotolla Kerros- ja rivitalohuoneistoihin sekä omakotitaloihin. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Lisätiedot ILMO Intelle Max -säädinkupu Käytön ja huollon yleisohjeet www.ilto.fi Asuntokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä Rakennuksissa joissa on asuntokohtainen ilmanvaihto, on asukkaalla itsellään mahdollisuus vaikuttaa Lisätiedot Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND
Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien Lisätiedot 50 80 TULO-/POISTOILMANVAIHTOKONE LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
Vallox TSK Multi 50 80 TULO-/POISTOILMANVAIHTOKONE LÄMMÖNTALTEENOTOLLA 1.09.01F 5.5.009 Tyyppi 50/601 Tyyppi 80/600 VALLOX TYYPPI TSK MULTI 50 601 TSK MULTI 80 600 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE VALLOX TSK Multi Lisätiedot Vallox Loimaan tehdas
Vallox Loimaan tehdas 40 vuotta ilmanvaihdon huipputekniikkaa Loimaalla 4800 m² laajennus 2011 Automaattiset levytyökeskukset 3 kpl CNC -ohjatut särmäyspuristimet Automaattinen jauhemaalauslinja Loppukokoonpanolinjat Lisätiedot KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
Vallox 90KSC Tyyppinumero 522 1.09.47F 25.8.2009 Tyyppi 522 VALLOX VALLOX tuotenumero VALLOX 90K SC R 8600 VALLOX 90K SC L 8700 TULO-/POISTOILMANVAIHTOKONE LÄMMÖNTALTEENOTOLLA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Swegon CASA 400M. Lämmöntalteenottolaite ristivirtalämmönvaihtimella ASUNTOILMANVAIHTO
Swegon CASA 400M Lämmöntalteenottolaite ristivirtalämmönvaihtimella Ristivirtatekniikalla toimivalla levylämmönvaihtimella varustettu lämmöntalteenottolaite omakoti-, rivitalo- ja vapaa-ajan asuntoihin Lisätiedot Oikean liesikuvun / liesituulettimen valitseminen.
Oikean liesikuvun / liesituulettimen valitseminen. Oikean tuotteen valitsemiseksi pitää olla tiedossa perusasiat nykyisen tai tulevan ilmanvaihdon tai kärynpoiston tavasta. Vaihtoehdot eri tapauksille Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A, Lisätiedot Terveen talon ilmanvaihto
Terveen talon ilmanvaihto DI. Terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön haasteet asunnoissa Lämpöolosuhteet talvella vetää, kesällä on kuuma Ilman laatu riittämätön ilmanvaihto yli puolessa asunnoista Lisätiedot KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
1.09.380F 15.05.07 VALLOX TYYPPI 3468 Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntaltteenotolla kerros ja rivitalohuoneistoihin KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PÄÄOSAT ARKIPÄIVÄN PIKAOPAS VALLOX TSK on perussäädetty kotisi Lisätiedot TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA
KL KYKNNÄ 1.09.100F 6.6.2008 ALLOX ALLOX igit S KL ALLOX 95 KL KNINN OHJ Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät ALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: ALLOX IGI S KL / ALLOX 130 KL / ALLOX 75 KL / ALLOX Lisätiedot PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000
PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot... Lisätiedot Vallox KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE TULO-/POISTOILMANVAIHTOKONE LÄMMÖNTALTEENOTOLLA MALLIT: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L TYYPPI 3521
Vallox 90 SC TULO-/POISTOILMANVAIHTOKONE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄMMÖNTALTEENOTOLLA MALLIT: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L 1.09.347 4.4.2009 Tyyppi 3521 VALLOX TYYPPI 3521 SISÄLLYSLUETTELO ARKIPÄIVÄN PIKAOPAS Lisätiedot SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT
SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET Vuosihyötysuhde parasta A-luokkaa SunAIR RW 130 EC-LT SunAIR RW 150 EC-LT sisäkuva Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Lisätiedot 1.09.83F 31.1.2008 VALLOX VKL KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. VALLOX Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta
Swegon CASA W100 Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottolaite Vastavirtatekniikalla toimivalla levylämmönvaihtimella varustettu lämmöntalteenottolaite omakoti-, kerrostalo- ja vapaa-ajan asuntoihin alle Lisätiedot KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Mallit: ILMAVA 100 ILMAVA 100 OK ILMAVA 100 VKL ILMAVA 100 VKL OK. Mallit: ILMAVA 120 ILMAVA 120 VKL TEKNIIKKA ILMAVA 120
TEKNIIKKA Väli 5.0.05F..0 VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Mallit: ILMAVA 00 ILMAVA 00 OK ILMAVA 00 VKL ILMAVA 00 VKL OK Mallit: ILMAVA 0 ILMAVA 0 VKL ILMAVA 0 ILMAVA 00 ILMAVA 00/0 SISÄLLYSLUETTELO ARKIPÄIVÄN Lisätiedot ILOX SEILI LIESIKUVUT
ILOX SEILI LIESIKUVUT >> KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET MALLIT: Seili-500-1-2-1-0 Seili-500-1-3-1-0 Seili-500-3-2-1-0 Seili-500-3-4-1-0 Seili-500-5-1-1-0 Seili-500-7-5-1-0 Seili-600-1-2-1-0 Seili-600-1-3-1-0 Lisätiedot ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi Lisätiedot Ilox 99 Optima asennusohje
Ilox-ilmanvaihtokoneet Ilox 99 Optima asennusohje 1 ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 Asennuspaikka: Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila Lisätiedot Swegon CASA 270 Mio. Ilmanvaihtokone AC-puhaltimilla ja ristivirtalämmönvaihtimella ASUNTOILMANVAIHTO
Swegon CASA 270 Mio Ilmanvaihtokone AC-puhaltimilla ja ristivirtalämmönvaihtimella Ilmanvaihtokone alle 100 m² omakoti-, kerrostalo- ja vapaa-ajan asuntoihin. Kone on varustettu ristivirtatekniikalla toimivalla Lisätiedot Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä Lisätiedot Käyttöohje NILAN VGU250
Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla Lisätiedot ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN Lisätiedot SunAIR 450 e Smart. SunAIR 550 e Smart
SunAIR Smart mallit SunAIR 450 e Smart Rivi- ja omakotitaloihin. Automaattinen kiertoilma, paineentasaus, talvi- ja kesäohitusautomatiikka, tasaa lämmön ja ilmanpainen kesät talvet, jakaa tulisijan lämmön Lisätiedot TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A
Huolto ja asennus TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Sivu 1 / 20 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 SISÄLLYSLUETTELO... 2 2.0.0 KUVAT... 2 3.0.0 YLEISTIETOA... 3 3.1.0 ESIPUHE... 3 3.2.0 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 3.3.0 Lisätiedot UUTUUS! Flexitilmanvaihtolaitteet. pyörivällä talteenottoosalla. asuntoihin ja pieniin toimitiloihin
UUTUUS! Flexitilmanvaihtolaitteet pyörivällä talteenottoosalla Ihanteellinen ilmanvaihto puhdasta ja terveellistä ilmaa koko vuoden Energiansäästö tehokkain hyötysuhde vuositasolla asuntoihin ja pieniin Lisätiedot Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti
Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna Lisätiedot Näytesivut. 3.1 Yleistä
3 3.1 Yleistä IlmastoinTIjärjestelmät Tuloilmajärjestelmän tarkoituksena voi olla joko ilmanvaihto tai ilmastointi. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan yleisesti huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista Lisätiedot KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN
KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN Koneellinen poistoilmanvaihto mitoitetaan poistoilmavirtojen avulla. Poistoilmavirrat mitoitetaan niin, että: poistopisteiden, kuten Lisätiedot Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi
Ilmasta lämpöä Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Lämpö Iiwari ilmalämmitysjärjestelmä Energiatehokas Lämpö Iiwari voidaan asentaa lähes kaikkien vanhojen Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 1. YLEISTÄ 2 Toimiva ilmanvaihto on hyvän sisäilmaston perusedellytys. Asumistoiminnot sekä rakennusmenetelmät ja materiaalit ovat muuttuneet merkittävästi muutamassa vuosikymmenessä. Lisätiedot EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri Lisätiedot Swegon CASA PRE. Premium-ohjaustekniikan liesikuvut ASUNTOILMANVAIHTO
Swegon CASA PRE Premium-ohjaustekniikan liesikuvut Liesikupu Premium-ilmanvaihtokoneen ohjaukseen. Hyvä kärynsieppausominaisuus. Hiljainen. Sähköinen ajastinläppä. Helppo puhdistaa. Classic-mallien värit: Lisätiedot EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140
Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24
ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmän taustaa: ECO järjestelmää lähdettiin kehittämään 2004, tarkoituksena saada pelkällä poistojärjestelmällä Lisätiedot Junior JrS EC ja JrV EC. SunAIR RW-EC ELEKTRONINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ KUVASSA L-KÄTINEN KONE
Junior JrS EC ja JrV EC SunAIR RW-EC KUVASSA L-KÄTINEN KONE ELEKTRONINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 20.10.2010 1. TEKNISET TIEDOT: Laitteen mitat korkeus 530 mm + lähtökaulukset leveys 585 mm syvyys 515 mm (ovi mukana) Lisätiedot Swegon CASA Liesikuvut
Swegon Home Solutions Swegon CASA Liesikuvut HOME VENTILATION Swegon CASA Liesikuvut KEITTIÖN KÄRYNPOISTON UUDET RYTMIT Swegon CASA liesikuvut ovat keskeinen osa asunnon toimivaa ilmanvaihtoa. Tehokkaan Lisätiedot Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3
Huolto-ohje Sivu 1/7 Huolto-ohje Sisällysluettelo Huolto-ohje Sivu /7 1. Yleistä.... Lämmöntalteenottoyksikkö (LTO-yksikkö)....1. Ulkoasenteinen malli [U-]..... Sisäasenteinen malli [S- tai SL-]... 5.. Lisätiedot Swegon CASA W230. Ilmanvaihtokone vastavirtalämmönvaihtimella ASUNTOILMANVAIHTO
Swegon CASA W230 Ilmanvaihtokone vastavirtalämmönvaihtimella Ilmanvaihtokone alle 400 m² omakotitaloihin, toimisto- ja liiketiloihin, päiväkoteihin, kouluihin yms. tiloihin. Kone on varustettu astavirtatekniikalla Lisätiedot TEKNINEN OHJE DIGIT SED. Tekniset tiedot. Mallit: Tyyppinumero B 3500 SE DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L
1.09.61F 26.05.05 Tyyppi B 3500 SE VALLOX Tyyppinumero B 3500 SE VALLOXtuotenumero LVI-tuotenumero VALLOX DIGIT SE R 3140000 7911103 VALLOX DIGIT SE L 3140010 7911104 VALLOX DIGIT SE VKL R 3140020 7911105 Lisätiedot SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1
SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa Lisätiedot Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen Lisätiedot Swegon CASA 440. Ilmanvaihtokone ristivirtalämmönvaihtimella ASUNTOILMANVAIHTO
Swegon CASA 440 Ilmanvaihtokone ristivirtalämmönvaihtimella Ilmanvaihtokone alle 250 m² omakoti-, kerrostalo- ja vapaa-ajan asuntoihin. Kone on varustettu ristivirtatekniikalla toimivalla levylämmönvaihtimella. Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry
Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia: Lisätiedot VTT:n sertifioima nro VTT-C-1865-21-07 ASUMISEN ILMANVAIHTOON ILMANVAIHDON LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE UUDISRAKENNUKSEEN JA PERUSKORJAUKSEEN POIKKEUKSELLISEN HILJAINEN KORKEUS VAIN 460 mm TULOILMAHYÖTYSUHDE Lisätiedot PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla
PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu Lisätiedot Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10
Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10 Lisätiedot OHJAINPANEELIN KÄYTTÖOHJE
DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ 1.09.370F 13.12.2006 VALLOX Tällä ohjeella korvataan ja täydennetään seuraavien VALLOX ilmanvaihtokoneiden käyttö- ja huolto-ohjeita: VALLOX DIGIT SE sivut 8-11 Lisätiedot HINNASTO 2013 YHTEYSTIEDOT
R HALLITTUA ILMANVAIHTOA HINNASTO 2013 YHTEYSTIEDOT Harri Similä puh. 020 791 2553 markkinointipäällikkö 040 827 6115 harri.simila@deekaxair.fi Jyrki Putila puh. 020 791 2552 Tuulikki Hakkola puh. 020 Lisätiedot KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox MALLIT: VALLOX 132 E VALLOX 132 E VKL. VALLOX Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta
Vallox 1.09.410F 22.10.2009 Tyyppi 3550 E VLLOX KÄYTTÖ- J HUOLTO-OHJE 132 E MLLIT: VLLOX 132 E VLLOX 132 E VKL SISÄLLYSLUETTELO RKIPÄIVÄN PIKOPS VLLOX 132 E on perussäädetty kotisi normaalioloihin. Ilmanvaihdon Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
KT 93500 AM KT 93600 AM ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 22.12.2010 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (KT 93500 AM) leveys 598 mm (KT 93600 AM) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A, 50 Lisätiedot SunAIR 431 EC-LT ja 481 EC-LT
SunAIR 431 EC-LT ja 481 EC-LT LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE SunAIR 431 EC-LT SunAIR 481 EC-LT sisäkuva Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja Lisätiedot ILTO R- ja W-sarja UUTTA ENERGIATEHOKKUUTTA ASUMISEN ILMANVAIHTOON ILTO ECONO VOIDAAN LIITTÄÄ SUORAAN VESIPERUSTEISEEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄÄN 15 VUODEN KOKEMUS VESIPERUSTEISESTA JÄLKILÄMMITYKSESTÄ Uudet Lisätiedot TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet
TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus Lisätiedot SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA
HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 ( ) SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA Tällä selvityksellä ja liitteenä olevilla mitoitustaulukoilla iv-suunnittelija ilmoittaa asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän Lisätiedot Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-8 ja -12 ec ilmanvaihtokoneet Fair-8 ja -12 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä Lisätiedot Document. Models OHJE 1.09.624 FIN. Vallox 95EC Vallox 95EC VKL. Valid from. Type 24.2.2015. Vallox. Updated 95 EC 25.2.2015. Ohje.
Vallox Models Vallox 95EC Vallox 95EC VKL Type 351 Document 1.09.64 FIN Valid from 4..015 Updated 5..015 OHJE Ohje Ilmanvaihtokone Vallox PÄÄOAT Poistoilmapuhallin 1 Tuloilmapuhallin Jälkilämmityspatteri, Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute