Source: http://docplayer.fi/126068687-Energiatodistus-hoas-153-siltakuja-2-siltakuja-2-abc-02770-espoo-muut-asuinkerrostalot-uudisrakennusten-maaraystaso-2012.html
Timestamp: 2019-07-21 17:47:18+00:00
Document Index: 9229884

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Siltakuja 2 Siltakuja 2 ABC 02770, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso PDF
Download "ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Siltakuja 2 Siltakuja 2 ABC 02770, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012"
1 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Siltakuja Siltakuja ABC 0770, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 0 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
2 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 9, m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi - sähkö ,7 67 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0,5 0 5 Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 0 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. F Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
3 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 985 Lämmitetty nettoala 9 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50,9 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 800,0 0,5 60,0 5 % Yläpohja 755,0 0,9 9,0 9 % Alapohja 755,0 0,40 0,0 % Ikkunat 456,0,0 957,6 9 % Ulko-ovet 06,0,40 48,4 6 % Kylmäsillat - - 5,7 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen 6,8,0 0,55 Koillinen Itä 66,6,0 0,55 Kaakko Etelä 68,0,0 0,55 Lounas Länsi 94,,0 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot,0, Ilmanvaihtojärjestelmä,66 /,66, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0 0, vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Muut asuinkerrostalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
4 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 985 Lämmitetty nettoala, m 9, E-luku, kwh E / (m vuosi) 0 E-luvun erittely Muut asuinkerrostalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 496, kaukolämpö , kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 7,6 - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus 0, 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 40,0,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
5 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 9, m² Ostettu energia kwh/vuosi Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
6 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Huomiot ylä- ja alapohja kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi
7 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Valaistus voidaan muuttaa energiatehokkaammaksi. Valaisimien vaihtaminen liiketunnistimilla ohjatuiksi LED-valaisimiksi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi 68 Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
9 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Siltakuja Siltakuja DEF 0770, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 0 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
10 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 66, m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi - sähkö ,7 67 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0,5 0 Sähkön kulutukseen sisältyvä 0 87 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 0 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka F Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
11 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 985 Lämmitetty nettoala 66 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 5, A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 65,0 0,5 565, 9 % Yläpohja 85,0 0,9 6,4 % Alapohja 85,0 0,40 6,0 7 % Ikkunat 5,0,0 49,5 6 % Ulko-ovet 9,0,40 8,8 7 % Kylmäsillat ,0 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen 7,,0 0,55 Koillinen Itä 66,,0 0,55 Kaakko Etelä 4,8,0 0,55 Lounas Länsi 57,,0 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot,9, Ilmanvaihtojärjestelmä,808 /,808, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0 0, vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Muut asuinkerrostalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
12 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 985 Lämmitetty nettoala, m 66, E-luku, kwh E / (m vuosi) 0 E-luvun erittely Muut asuinkerrostalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 4 68, kaukolämpö ,7 487 kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 45, - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus 0, 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 40,0 87,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
13 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 66, m² Ostettu energia kwh/vuosi Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
14 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Huomiot ylä- ja alapohja kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi
15 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Valaistus voidaan muuttaa energiatehokkaammaksi. Valaisimien vaihtaminen liiketunnistimilla ohjatuiksi LED-valaisimiksi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi 68 Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
17 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 8 Siltakuja Siltakuja 0770, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 66 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
18 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 4949 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristämätön Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi - sähkö ,7 75 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0, Sähkön kulutukseen sisältyvä 5 76 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 66 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka E Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
19 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 985 Lämmitetty nettoala m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 5, A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 7,0 0,7 567, % Yläpohja 586,0 0,09 4,7 8 % Alapohja 586,0 0,6 5,8 5 % Ikkunat 40,0,00 40,0 4 % Ulko-ovet 9,0,00 9,0 % Kylmäsillat ,9 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen 9,0,00 0,55 Koillinen Itä 4,0,00 0,55 Kaakko Etelä,0,00 0,55 Lounas Länsi 85,0,00 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet,6 / 5,,50 0 % -,5 Erillispoistot 0,0 0, Ilmanvaihtojärjestelmä,475 /,475, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 8, % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 80 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0 0, vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Muut asuinkerrostalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristämätön Lämmitysenergian nettotarve Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
20 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 985 Lämmitetty nettoala, m 4949 E-luku, kwh E / (m vuosi) 66 E-luvun erittely Muut asuinkerrostalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 7 4, kaukolämpö , kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 80, - Tuloilman lämmitys 0,0 6,8 - Lämpimän käyttöveden valmistus 0, 9,5 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus,0 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 44,0 7,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
21 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 4949 m² Ostettu energia kwh/vuosi Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
22 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Huomiot ylä- ja alapohja kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi
23 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,