Source: http://docplayer.fi/245075-Zz-fire-foam-2k-ne-muut-markkinointinimet-safeseal-fsa-foam-2k.html
Timestamp: 2017-01-18 03:58:52+00:00
Document Index: 23185323

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'HD ', 'KKO ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ']

⭐ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K
Download "ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K"
1 Tekninen tuoteseloste ja asennusohje ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K 2-komponenttinen palokatkovaahto2 Tuoteseloste Väri Tuotekoodi Koko Kpl/ltk Kpl/lava Punainen FSAFOAM2K 380 ml Tuotekuvaus Osastoivien rakenteiden lävitse joudutaan usein viemään monenlaista talotekniikkaa sähkö- ja datakaapeleita, vesiputkia ja ilmastointikanavia. Määräysten mukaan läpivientien palosuojausluokka tulee olla samalla tasolla kuin kyseisen paloseinän suojaus. Palokatkovaahdolla voidaan täyttää turvallisesti paloseinien läpiviennit, ja niillä on helppo rakentaa palokatko vaativaankin ympäristöön. Tuotteella on ETA-hyväksyntä ja CE-merkintä. Laajenevalla kaksikomponenttivaahdolla voidaan täyttää erilaisia läpivientiaukkoja. Aukon enimmäiskoko riippuu läpiviennistä: Kaapeliläpiviennissä aukon koko saa olla enintään Ø 300 mm tai 270 x 270 mm ja yhdistelmäläpiviennissä (erilaisia kaapeleita ja metalliputkia), aukon koko voi olla seinässä enintään 450 mm (lev.) x 500 mm (kork.) ja lattiassa enintään 4 x 4. Kaksikomponenttivaahdon levittäminen on helppoa puristimella. Edut Erittäin helppoa ja nopeaa levittää Kuivuu muutamassa minuutissa Monipuolinen käyttöalue: soveltuu kaapeleille sekä muovi- ja metalliputkille Estää tulipalon ja palokaasujen etenemistä ETA hyväksyntä (ETA 11/0206) ja CE merkitty Erittäin hyvä ääneneristävyys (jopa 66 db) Painetestattu EN mukaisesti Käyttökohteet Tutustu huolellisesti tämän dokumentin tai ETA 11/0206 hyväksyntädokumentin tietoihin koskien tuotteen soveltuvuutta. Tekniset tiedot Rakennusmateriaaliluokitus EN Luokka E Työn keskeytysaika noin 50 sekuntia Tuotto noin 2,1 L valmista vaahtoa Patruunan nettosisältö 380 ml Leikattavuus noin 90 sekunnin kuluttua (+22 C ) Varastointi / kuljetuslämpötila C Käyttölämpötila C, optimi +15 C +20 C Ilmanläpäisevyys Q 600 0,08 m 3 /(h*m Pa Testistandardi EN 1026: testikappale 350 x 350 x 200 mm, testattu ilman läpivientikappaleita. Ääneneristävyys D n,e,w(c;c tr) = 66 (-1; -6) db Testistandardi EN ISO 717-1: testikappale 360 x 360 x 200 mm, testattu ilman läpivientikappaleita. Lämmönjohtavuus 0,088 W/m*K), R = 0,279 m2*k/w Testistandardi: DIN EN 126673 Putket Läpivientikanavat/-putket* Kaapelit, kaapelihyllyt Asennusohje PALOLUOKITUKSET YHDISTELMÄLÄPIVIENNIT 100 mm kevyt seinärakenne, betoni tai muurattu seinä = maksimi aukko 450 x 500 mm 1 lattiarakenne = maksimi aukko 450 x 4 LÄPIVIENTIKAPPALE MINIMI VAAHTOPAKSUUS YHDISTELMÄLÄPIVIENNISSÄ 144 mm 200 mm Sähkökaapelit, telekommunikaatiokaapelit ja optiset kuidut 80 mm Kaapeliniput koostuen sähkökaapeleista, telekommunikaatiokaapeleista ja optisista kuiduista 100 mm (kaapeli max Ø 21 mm) Suojaamaton kaapeli, max Ø 24 mm Teräsputki max Ø 16 mm ilman tai kaapelien kanssa. Muoviputki max Ø 40 mm ilman tai kaapelien kanssa. Eristetty metalliputki, max Ø 54 mm Eristämätön palamaton putki max Ø 28 mm Eristetyt palamattomat putket max Ø 88,9 mm. Eriste: AF/Armaflex (paksuus > 9 mm) Eristetyt palamattomat putket max Ø 54 mm. Eriste: AF/Armaflex (paksuus > 9 mm) Palavat putket max Ø. * HUOM! Avoimien läpivientikanavien / läpivientiputkien päät täytyy tukkia molemmin puolin 2K palokatkovaahdolla tai mineraalivillalla savu- ja palokaasutiiviiksi.4 Läpivientikanavat/-putket* Kaapelit, kaapelihyllyt Asennusohje PALOLUOKITUKSET KAAPELILÄPIVIENNIT 100 mm kevyt seinärakenne, betoni tai muurattu seinä = maksimi aukko 270 x 270 mm tai Ø 300 mm 1 lattiarakenne = maksimi aukko 270 x 270 mm tai Ø 300 mm LÄPIVIENTIKAPPALE MINIMI VAAHTOPAKSUUS KAAPELILÄPIVIENNISSÄ 100 mm 144 mm 200 mm 2 Sähkökaapelit, telekommunikaatiokaapelit ja optiset kuidut Ø 21 mm Sähkökaapelit, telekommunikaatiokaapelit ja optiset kuidut 21 mm < Ø Sähkökaapelit, telekommunikaatiokaapelit ja optiset kuidut < Ø 80 mm Kaapeliniput koostuen sähkökaapeleista, telekommunikaatiokaapeleista ja optisista kuiduista 100 mm (kaapeli max Ø 21 mm) Suojaamaton kaapeli, max Ø 24 mm Teräsputki max Ø 16 mm ilman tai kaapelien kanssa. Muoviputki max Ø 40 mm ilman tai kaapelien kanssa. * HUOM! Avoimien läpivientikanavien / läpivientiputkien päät täytyy tukkia molemmin puolin 2K palokatkovaahdolla tai mineraalivillalla savu- ja palokaasutiiviiksi. 1) Lisäksi vähintään 20 mm paksuudelta 2K-palovaahtoa 30 mm pituudelta palokatkon läpi kulkevien läpivientikappaleiden ympärille palokatkon molemmin puolin. 2) Kaapelit, kaapeliniput ja kaapelituet tulee kääriä ZZ-Wrap NE palokatkokääreen sisään palokatkon molemmin puolin.5 Asennusohje Kuva 1. Havainnekuva läpiviennistä seinässä. Selitykset: 1) seinärakenne 2) putki 3) ensimmäinen putkituenta 4) 2-komponenttinen palokatkovaahto 5) kaapelit / kaapelihyllyt 6) ensimmäinen kaapelihyllytuenta Kuva 2. Havainnekuva läpiviennistä lattiassa. Selitykset: 1) putki 2) ensimmäinen putkituenta 3) lattiarakenne 4) 2-komponenttinen palokatkovaahto 5) kaapelit / kaapelihyllyt 6) ensimmäinen kaapelihyllytuenta 2K laajeneva palokatkovaahto voidaan asentaa seuraavassa taulukossa oleviin osastoiviin rakennusosiin. Osastoiva rakennusosa Rakenne a) Aukon enimmäiskoko (leveys x korkeus) b) Massan vähimmäispaksuus Kevyt seinä Puu- tai teräspalkkirakenne, tuenta molemmilla puolilla Vähimmäispaksuus 100 mm Luokittelu EN :2007+A1:2009 mukaan: EI 60 Tämä ETA ei kata rakenteellisia sandwich-elementtejä - läpiviennit näissä kohteissa on testattava tapauskohtaisesti Yhdistetty kaapeli- ja putkiläpivienti a) 450 x 500 mm b) 144 / 200 mm Massiiviseinä Ilmastettu tai vahvistettu betoni, betoni, muuraus Vähimmäistiheys 450 kg/m³ Vähimmäispaksuus 100 mm Luokittelu EN :2007+A1:2009 mukaan: EI 60 Yhdistetty kaapeli- ja putkiläpivienti a) 450 x 500 mm b) 144 / 200 mm Massiivilattia Ilmastettu tai vahvistettu betoni, betoni, muuraus Vähimmäistiheys 450 kg/m³ Vähimmäispaksuus 1 Luokittelu EN :2007+A1:2009 mukaan: REI 60 Yhdistetty kaapeli- ja putkiläpivienti a) 450 x 4 b) 144 / 200 mm6 Asennusohje 2K laajenevaa palokatkovaahtoa voidaan soveltaa seuraaviin läpivienteihin. Läpivienti Kaapelit Rakenteelliset ominaisuudet Eristetyt sähkö-/tietoliikenne-/valokuitukaapelit ulkoiselta halkaisijaltaan enintään 80 mm Sidotut kaapeliniput yhteishalkaisijaltaan enintään 100 mm sisältäen eristetyt sähkö-/tietoliikenne- /valokuitukaapelit ulkoiselta halkaisijaltaan enintään 21 mm Eristämättömät sähkökaapelit ulkoiselta halkaisijaltaan enintään 24 mm Putket / letkut Metalliputket/-letkut ulkoiselta halkaisijaltaan enintään 16 mm kaapeleiden kanssa tai ilman Muoviputket/-letkut ulkoiselta halkaisijaltaan enintään 40 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) kaapeleiden kanssa tai ilman Niput ulkoisijalta halkaisijaltaan enintään 80 mm sisältäen muoviputket, ulkoiselta halkaisijaltaan 40 mm, seinämän paksuus 1,0-3,0 mm (kaapeleiden kanssa tai ilman) EN tai EN mukaisesti Asennustuet Teräskaapeliarinat (rei itetyt tai ei-rei itetyt) Terästikkaat Teräskaapeliarinat (rei itetyt tai ei-rei itetyt) ja terästikkaat orgaanisella pinnoitteella vähintään A2- s1,d0 luokiteltu EN :2007+A1:2009 mukaisesti Yhdistetty läpivienti: metalliputket Yhdistetty läpivienti: muoviputket Putket rakenteeltaan kupari, teräs, ruostumaton teräs, valurauta halkaisijaltaan enintään 88,9 mm PVC-U putket EN ISO ja DIN 8061/DIN 8062 mukaisesti halkaisijaltaan enintään. Katso seinän paksuus Liite H. Testitulokset PVC-U putkista EN mukaisesti pätevät myös PVCU putkiin EN ja EN mukaisesti sekä PVC-C putkiin EN 1566 mukaisesti. PE-HD putket EN :1999 ja DIN 8074/DIN 8075 mukaisesti halkaisijaltaan. Katso seinän paksuus Liite H. Testitulokset PE-HD putkista EN mukaisesti pätevät myös PE putkiin EN , EN ja EN mukaisesti, ABS putkiin EN mukaisesti sekä SAN+PVC putkiin EN mukaisesti.7 Asennusohje Vähimmäisetäisyydet: a1: Läpivienti / palokatkon ylälaita a2: Läpivienti / palokatkon ala- tai sivulaita a3: Läpivienti / läpivienti Läpivienti a1 a2 a3 Kaapelit/ kaapeliarinat/ putket 0 mm Kaapelit/ kaapeliarinat/putket, pystysuunta Kaapelit/ kaapeliarinat/putket, vaakasuunta Eristämättömät metalliputket 0 mm Kivivillaeristetyt metalliputket Armaflexeristetyt metalliputket 0 mm 0 mm Kivivillaeristetyt metalliputket Eristämättömät metalliputket 35 mm 35 mm Armaflex-eristetyt (paksuus > 9 mm) metalliputket Armaflex-eristetyt (paksuus 9 mm) metalliputket Eristämättömät metalliputket 0 mm 35 mm Eristämättömät metalliputket 35 mm 35 mm Eristämättömät metalliputket Muoviputket Muoviputket Eristämättömät metalliputket8 Asennusohje Erityishuomiot! ETA-11/0206 hyväksyntä ja paikallisten paloviranomaisten määräykset/ohjeistukset ovat määrääviä palokatkon suorittamisessa. Mikäli sekoitussuutin on tukkeutunut, älä koskaan yritä puristaa materiaalia ulos väkisin, tämä voi rikkoa patruunarakenteen ja puristimen! Käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja suojavaatetusta työn aikana. 1. Puhdista läpivienti. Pahvia, muovikalvoa tai ilmastointiteippiä voi käyttää muotin muodostamisessa ja ne saavat jäädä pinnalle. 2. Avaa patruunan korkki patruuna pystyasennossa ja kiinnitä sekoitussuutin. 3. Aseta patruuna sopivaan patruunapuristimeen. 4. Aloita pursottaminen ja purista kunnes vaahto on tasaväristä. Älä käytä läpivientiin vaahtoa, joka ei ole tasaväristä. 5. Täytä läpivienti aloittaen takalaidasta ja samalla rakentaen kerrostumaa alhaalta ylöspäin. Huolehdi, että sekoitussuutin on aina pursottuvan vaahdon yläpuolella, jotta se ei tukkeennu tai tartu kiinni. Mikäli työ keskeytyy noin 50 sekunnin ajaksi, on sekoitussuutin vaihdettava, koska vaahto ehtii kuivua sen sisälle. Ennen suuttimen vaihtamista, irrota patruuna puristimesta ja vasta tämän jälkeen vaihda suutin. 6. Noin 2 minuutin kuivumisen jälkeen, pursotettu vaahto voidaan leikata siistiksi veitsellä. 7. Kaapeleita ja putkia voidaan asentaa tällä tuotteella toteutettuun, valmiiseen läpivientiin myös jälkiasennuksena. Täytä mahdolliset, syntyneet raot tällä samalla vaahdolla. 8. Läpiviennissä olevien suurien tyhjien aukkojen täyttöön voidaan käyttää palokatkotiiliä (ZZ-Foam Block 200 NE). Merkitse palokatko asianmukaisesti ja paikallisten paloviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän vastuu. Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto ja kaikki suositukset liittyen CG / Everbuild tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Everbuildin tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Everbuildin suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja tarkoitukseen. Everbuild varaa oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä. Samankaltaiset tiedostot
Tekninen tuoteseloste ja asennusohje FIRE SEALANT 400 muut markkinointinimet: Fire Mate / SafeSeal FSA 120 Palokatkosilikonimassa Tuoteseloste Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, paloa ja savukaasujen etenemistä Lisätiedot AC95 PALOTEKNINEN AKUSTIIKKAMASSA JA LIIMA
SIVU: 1 / 6 d AC95 PALOTEKNINEN AKUSTIIKKAMASSA JA LIIMA Väri Tuotekoodi Koko Kpl/ltk Valkoinen AC95900 900ml 9 Tuotekuvaus AC95 on korkealujuuksinen, palotilanteessa turpoava, pysyvästi elastinen akustiikkamassa Lisätiedot JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin
TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja Lisätiedot HYBRIFLEX FR muut markkinointinimet: SafeSeal FSA 130
Tekninen tuoteseloste ja asennusohje muut markkinointinimet: SafeSeal FSA 130 Hybridipolymeeripohjainen palokatkosaumausmassa Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, liuotteeton saumaus-, tiivistys- ja liimamassa, Lisätiedot 45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend.
Tekninen CFS-F FX Palokatkovaahto ohje Palokatkovaahto CFS-F FX European Technical Approval ETA No 10 / 109 CFS-F FX Palokatkovaahto 06/2010 Painos 06 / 2010 1 CFS-F FX Palokatkovaahto Palokatkovaahto Lisätiedot JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin
TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille. Lisätiedot PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET
PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU
Tekninen ohje Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Hilti CFS-CU Palokatkotyyny Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny Lisätiedot JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin
TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja Lisätiedot TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM
TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan Lisätiedot Tekninen tuoteseloste MAXIMUM TORQUE LIIMAMASSA, SUURI TARTUNTALUJUUS
SIVU: / 5 VERSIO: -8// Tekninen tuoteseloste MAXIMUM TORQUE LIIMAMASSA, SUURI TARTUNTALUJUUS Väri Tuotekoodi Koko Kpl/ltk Ltk/lava Valkoinen MAXTQWE 3 ml 4 Tuotekuvaus Uusimpaan hybridi-/pa-polymeeriteknologiaan Lisätiedot Tekninen. ohje. Hilti Palokatkovaahto CFS-F FX. European Technical Approval ETA No 10 / 109. Hilti CFS-F FX Palokatkovaahto
Tekninen ohje Hilti Palokatkovaahto CFS-F FX European Technical Approval ETA No 10 / 109 Painos 06 / 2010 Sivu 1 Palokatkovaahto CFS-F FX Bauchemie Piktos_neu.ai Bauchemie Piktos_neu.ai 01.10.2006 01.10.2006 Lisätiedot Palokatkot. Hilti. Tehokkain. Luotettavin.
Hilti. Tehokkai. Luotettavi. Palokatkot Rakeussaumaukset Betoi / kevytbetoi / tiilimuuraus Kipsilevy tms. Levyrakee Muoviputkie läpivieit Betoi / kevytbetoi / tiilimuuraus Kipsilevy tms. Levyrakee Metalliputkie Lisätiedot Palokatkoratkaisut Geberit putkille. Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Numero 09 / 2014. Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille
Palokatkoratkaisut Geberit putkille Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP Numero 09 / 2014 Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Numero 09/ 2014 Lisätiedot Obex palokatkovaahto ASENNUSOHJEET VAAHTO PALO KATKO
ASENNUSOHJEET PALO VAAHTO KATKO 1 Palokatkovaahto kaapeleille ja putkille sekä niiden yhdistelmille paloluokkaan EI 120:een saakka betoniseinille, lattioille ja joustaville seinille. Palokatko sähkö-, Lisätiedot PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1.
PALOKATKOSUUNNITELMA Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. akennuskohde ja yhteyshenkilöt 1.1. akennuskohde Nimi: Sijainti: Osoite: Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX
Tekninen ohje Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 0 / 09 Numero 04 / 04 Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Numero 04 / 04 sivu Palokatkovaahto Lisätiedot PAISUVAT PALOKATKOT TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI OBEX PALOKATKO- RATKAISUT
PAISUVAT PALOKATKOT TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI OBEX PALOKATKO- RATKAISUT Obex palontorjunta Antaa optimaalisen turvan Sertifioitu ja korkealaatuinen suoja Yksittäisille tai useille kaapeleille ja putkille Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL
Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus Lisätiedot Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM144/6221/2007 1 (6) Annettu: 23.9.2008 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot Obex palokatkotulppa ASENNUSOHJEET TULPPA PALO KATKO
ASENNUSOHJEET PALO TULPPA KATKO 1 2 OBEX PALOKATKOTULPPA Kaapelin palokatko betoniseinille, lattioille ja kevyille seinille aina paloluokkaan El 120:een asti. Palokatko sähkö-, tietoliikenne- ja valokaapeleille, Lisätiedot Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B
Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 11 / 0429 Numero 09 / 2013 Hilti Palokatkopinnoite Lisätiedot Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus
Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet Lisätiedot Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101
Tekninen opas Hilti palokatkomassa FS-M RG Hilti palokatkomassa FS-M RG uroopan tekninen hyväksyntä TA N o 12/0101 Julkaisu 05 / 2012 Hilti palokatkomassa FS-M RG Julkaisu 05/2012 sivu 1 Hilti palokatkomassa Lisätiedot Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää
Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Lisätiedot ETA-hyväksytyt ja CE-merkityt tuotteet. Würth Palokatkotuotteet Tekniset Ohjeet
ETA-hyväksytyt ja CE-merkityt tuotteet Würth Palokatkotuotteet Tekniset Ohjeet ETA-Hyväksyntä ja CE-merkintä CE-merkintä on tullut pakolliseksi suurimmalle osalle rakennustuotteita EU:n rakennustuoteasetuksen Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is
Tekninen ohje Hilti palokatkomassacfs-is Hilti palokatkomassa CFS-IS Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406 Painos 02 / 2011 Hilti palokatkomassa CFS-IS Painos 02/2011 sivu 1 Hilti palokatkomassa Lisätiedot OHJEVÄHITTÄISHINNAT. voimassa 1.2.2015 alkaen
SEWATEK OY OHJEVÄHITTÄISHINNAT voimassa 1.2.2015 alkaen OV-HINNASTO 1.2.2015 Tämä hinnasto pitää sisällään Sewatek Oy:n tuotevalikoiman ohjevähittäishinnat. Hinnasto astuu voimaan 1.2.2015 ja korvaa 1.9.2013 Lisätiedot TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA. VALMISTAJA Tremco illbruck International Gmbh Wigan plant, UK TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-6726-11 Myöntämispäivä 18.03.2011 Päivitetty 5.3.2012 TUOTTEEN NIMI Nullfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Tremco illbruck International Gmbh Tullikirjurinkuja 2 FI-00750 Lisätiedot Mukana toiminnassa tällä hetkellä mm.
Suomen Palokatkoyhdistys SPY Suomen Palokatkoyhdistys on aloittanut toimintansa vuoden 2003 alusta. Tarkoituksena edistää rakentamisen ja olemassa olevien rakennusten paloturvallisuutta Suomessa. Puheenjohtajana Lisätiedot Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002
Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 SikaBond Q-180 Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima Tuotekuvaus SikaBond Q-180 on nopeasti kuivuva, puolirakenteellinen 2- komponenttinen Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10 / 0212. Painos 09 / 2010. Hilti Palokatkokääre CFS-B
Tekninen ohje Hilti Palokatkokääre CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10 / 0212 Painos 09 / 2010 Hilti Palokatkokääre CFS-B painos 09/2010 sivu 1 Palokatkokääre CFS-B Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C
Tekninen ohje Hilti Palokatkomansetti CFS-C Hilti Palokatkomansetti CFS-C Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403 Painos 02 / 2011 Hilti Palokatkomansetti CFS-C Painos 02/2011 sivu 1 Palokatkomansetti Lisätiedot Sewatek-läpivientien hinnasto
Sewatek-läpivientien hinnasto OHJEVÄHITTÄISHINNAT voimassa 1.2.2015 alkaen 2 Ohjevähittäishinnasto Sisältö Seinäläpiviennit putkille ja kaapeleille (S-sarja)...3 Holviläpiviennit (H-Sarja)...4 Jälkiasennus- Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti pinnoitettu palovillalevy ja Hilti palokatkopinnoite CFS-CT. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N o 11/0429
Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite FS-T Hilti pinnoitettu palovillalevy ja Hilti palokatkopinnoite FS-T Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N o 11/0429 Julkaisu 06 / 2012 Hilti Palokatkopinnoite Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti Kaapelimansetti CFS-CC. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704
Tekninen ohje Hilti Kaapelimansetti CFS-CC Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704 Issue 10 / 2013 Hilti Kaapelimansetti CFS-CC Sovellukset Kaapeli- ja kaapelinippuläpiviennit lattiarakenteissa Lisätiedot TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA. VALMISTAJA Neutron Fire Technologies Limited TUOTEKUVAUS
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire Technologies Limited Lisätiedot Tekninen ohje. Hiltipalokatkomansetti. Avonainen CFS-C EL. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085. Numero 04 / 2014
Tekninen ohje Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Hiltipalokatkomansetti Avonainen CFS-C EL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085 Numero 04 / 2014 Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Numero 04 Lisätiedot JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN
JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sisäänrakennettu vesihöyrysuoja vähentää syöpymisriskiä eristeen (CUI) alla Lisätiedot MONIPUOLINEN JOUSTAVA ERISTE, JOKA POHJAUTUU ARMAFLEX TEKNOLOGIAAN
MONIPUOLINEN JOUSTAVA ERISTE, JOKA POHJAUTUU ARMAFLEX TEKNOLOGIAAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Luotettava kondensaation hallinta umpisoluisen Armaflex-teknologian pohjalta Tehokas lämpöhäviöiden esto Lisätiedot ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012
ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa
Tekninen ohje Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa European Technical Approval ETA N o / 0389 (suorat saumatiivisteet)) ETA N o / 0292 (läpivientitiivisteet) Painos 04 / Lisätiedot Nopeasti kovettuva korkealuokkainen ankkurointimassa
Construction Tuotetietoesite Versio 11/2014 KS, KT, (orig. 14/08/2014) Tunnistenumero: 02 02 05 01 002 0 000001 Nopeasti kovettuva korkealuokkainen ankkurointimassa Tuotekuvaus Käyttökohteet Liuotin- ja Lisätiedot Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko
Siporex-väliseinät Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Väliseinälaatta V475 70 / 90 /100 x 575 x 575 VAHVUUS JA KOKO PALOLUOKKA ÄÄNENERISTÄVYYS KPL/LAVA LAATAN PAINO KG 70 x 575 x 575 EI Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212. Numero 07 / 2014. Hilti-palokatkonauha CFS-B
Tekninen ohje Hilti-palokatkonauha CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212 Numero 07 / 2014 Hilti-palokatkonauha CFS-B Numero 07 / 2014 sivu 1 Tuotesivu Hilti Lisätiedot VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012
VÄLISEINÄT Leca väliseinät Leca EasyLex 88 Leca Lex 4-20/1.9.2012 www.e-weber.fi Leca väliseinät Leca EasyLex Leca Lex markkinoiden nopein väliseinäratkaisu Nopea rakentaa ja helppo tasoittaa Sisältö Leca Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / 2013. Hilti palokatkomansetti CFS-C P
Tekninen ohje Hilti palokatkomansetti CFS-C P Hilti palokatkomansetti CFS-C P Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404 Numero 07 / 2013 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 1 Yleistietoa Lisätiedot Asennusohje. Devicell Dry
Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm Lisätiedot Tekninen tietolehti Sto Tiivistysnauha Lento Plus
Itsestään laajentuva, impregnoitu tiivistenauha Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia rakennusosiin rajautuvien liitoskohtien tiivistämiseen julkisivujen eristerappausjärjestelmissä Lisätiedot Palokatkotuotteiden valinta ja esittely
Sanni Levy Palokatkotuotteiden valinta ja esittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 31.12.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Sanni Levy Palokatkotuotteiden Lisätiedot Rakenteiden vahventamisessa käytettävä liima
Tuotetietoesite Versio 25/04/2008 Tunniste: 02 04 01 04 001 0 000001 Sikadur -30 Rakenteiden vahventamisessa käytettävä liima Construction Tuotekuvaus Käyttö Ominaisuudet / Edut Sikadur -30 on liuotinaineeton, Lisätiedot SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire Lisätiedot PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER
PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER Korkea- ja tasalaatuinen pistoolivaahto, joka sopii myös erittäin vaativalle käyttäjälle sekä erittäin ankariin olosuhteisiin. Hyvin tasainen ja tiheärakenteinen vahva Lisätiedot Eristinadapteri PITO-E
Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa Lisätiedot 12129 Mixed Penetration Seal BARRA Flame DMA/DMK palokatkojen ja palotiivisteiden akustinen arvio
12129 Mixed Penetration Seal BARRA Flame DMA/DMK palokatkojen ja palotiivisteiden akustinen arvio Toimeksiantaja: BASF Personal Care and Nutrition GmbH Fire Protection 89257 Illertissen Päiväys: 17.12.2013 Lisätiedot Termater Elementit. Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit. www.termater.fi
Termater Elementit Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit Termater Elementit Vahvuus, Eristävyys ja Modulaarisuus OMINAISUUDET JA HYÖDYT Kantava rakenne - Erittäin laadukkaat viilupuu Lisätiedot SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa
FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi Lisätiedot SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30. VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO
SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30 VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO TUOTEKUVAUS SBA Interior Oy valmistaa mineraalivillapohjaisia Lisätiedot NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET
1.4.2005 5. painos NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO : - tekniset tiedot ja CE-merkinnät 2-3 - takuu- ja toimitusehdot 3 - yleisimmät asennustavat 4-6 - asennuspaketti 7 - asennus Lisätiedot Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet
Hydropanel Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet 1 Yksi levy monta käyttökohdetta Hydropanel on nykyaikainen kuitusementistä valmistettu rakennuslevy. Monipuolisten testattujen Lisätiedot Lauri Turves PALOKATKOSUUNNITELMA KORJAUSRAKENTAMISESSA
Lauri Turves PALOKATKOSUUNNITELMA KORJAUSRAKENTAMISESSA PALOKATKOSUUNNITELMA KORJAUSRAKENTAMISESSA Lauri Turves Opinnäytetyö Kevät 214 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Lisätiedot EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS
EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät Lisätiedot EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE
EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät... Lisätiedot FB Ylivirtaventtiili
FB Ylivirtaventtiili 26.10.2011 Versio 1.0 Tuotefaktaa Ylivirtaventtiili paloluokituksella FB ylivirtaventtiili on teräsverkko, joka estää passiivinen tuuletusventtiili liekit alkuvaiheessa, osastoiville Lisätiedot Rakennus. Nopeasti kovettuva ankkurointimassa. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 12/04/2012 Tunnistenumero: 02 04 02 06 001 0 000020
Tuotetietoesite Versio 12/04/2012 Tunnistenumero: 02 04 02 06 001 0 000020 Sika AnchorFix -2 Nopeasti kovettuva ankkurointimassa Tuotekuvaus Liuotin- ja styreenivapaa epoksiakrylaattipohjainen kaksikomponenttinen Lisätiedot Obex palokatkomassa ASENNUSOHJEET MASSA PALO KATKO
ASENNUSOHJEET PALO MASSA KATKO 1 OBEX palokatkomassa Kaapelin palokatko El 120:een asti betoniseinille, lattioille ja kevyille seinille. Kaapeleiden palokatkotiiviste sähkö-, tietoliikenne- ja valokaapeleille. Lisätiedot TFJO TFJO U" " MBUUJB TFJO
Tekninen ohje Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL CFS-S SIL silikonipalokatkomassa European Technical Approval ETA No / 0291 Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL Painos 12/20 Painos 12 / 20 1 Silikonipalokatkomassa Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa. European Technical Approval ETA No 10/ 0291. Hilti Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL
Tekninen ohje Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa European Technical Approval ETA No / 0291 Painos 12/20 Painos 12 / 20 sivu 1 Silikoinipohjainen palokatkomassa CFS-S SIL Elastinen palokatkomassa, joka Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR. European Technical Approval 10/ 0389
Tekninen ohje Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR European Technical Approval / 0389 ETA No (suorat saumatiivisteet) ETA No / 0292 (läpivientitiivisteet) Painos /20 Painos / 20 sivu 1 Akryylipohjainen Lisätiedot FI Liimavaahto Premium Polystyrol FixFoam
FI Premium Polystyrol FixFoam www.penosil.com PENOSIL on yksikomponenttinen matalatiheyksinen liimavaahto, joka soveltuu eristelevyjen kiinnittämiseen rakennuksien lämmöneristyksissä. Liimavaahdolla on Lisätiedot TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE
TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna Lisätiedot Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje
Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava Lisätiedot 6.2. Asennustyökalut. Asennustyökalut. Lisätietoja asennustyökaluista osiossa 6.2. MK20 MK21. MK10-SB sivu 402. MK3SP sivu 402. sivu 403.
MK10-SB sivu 402. MK20 MK21 MK3SP sivu 402. sivu 403. MK7 MK7HT MK6 sivu 403. sivu 403. sivu 404. MK9 MK9HT MK9SST sivu 404. sivu 404. sivu 409. MK3PNSP2 MK7P MK9P sivu 405. sivu 406. sivu 407. Lisätietoja Lisätiedot Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi
Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi. Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeen käännös
0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden Lisätiedot FB Ylivirtaventtiili
FB Ylivirtaventtiili 26.10.2011 Versio 1.0 Tuotetietoja Paloluokiteltu ylivirtaventtiili FB ylivirtaventtiili on terässäleiköstä, joka on osastoiviin seiniin tarkoitettu suojattu molemmin puolin paloa Lisätiedot valokuituratkaisut TAKUULLA VALOKUITU TYÖKALUTON JÄRJESTELMÄ APS-Lan SCSFO Ominaisuudet ja hyödyt
ja työkalut APS:n Opternan pikaliittimet on suunniteltu nopeaan paikan päällä tehtävään asennukseen. Ne tunnetaan myös nimellä valmiiksi hiotut NPC-liittimet (NPC = No Polish Connector). Voimaa tai erikoishiontatekniikkaa Lisätiedot Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.
Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet Lisätiedot Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö
Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Ekokemin ympäristöseminaari Perjantai 14.6.2013, Helsingin Messukeskus Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava Lisätiedot Eurooppalainen tekninen hyväksyntä
ÖSTERREICHISCHES I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K A-1010 Vienna, Schenkenstrasse 4 Puh. + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 5 5 0 Fax: + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 4 2 3 E - m a i l : m a i l @ o i b. o r. a t Neuvoston Lisätiedot Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N
HIS-(R)N Hilti HIT-RE 500 + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT-RE 500 330 ml pakkaus (saatavana myös 500 ml 500 ml ja 1400 ml pakkaus) Sekoituskärki BSt 500 S - soveltuu halkeilemattomaan betoniin Lisätiedot GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje
GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu Lisätiedot testo 831 Käyttöohje
testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin Lisätiedot Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02407-13 Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille
EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan Lisätiedot OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316
AFP Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Virtauskuvion ollessa 180 asteen kulmassa laitteella voidaan tuoda sisään suuria ilmamääriä samalla, kun virtausnopeudet Lisätiedot .LHGR +LOWL 3DORNDWNRNllUH &)6 % HULVWHHQ \PSlULOOH.LLQQLWl SDORNDWNRNllUH WHUlVVLWHLOOl WDL WHUlVODQJDOOD
Hilti Palokatkokääre CFS-B Asennusohje Puhdista aukko. Aukon ympärillä olevan materiaalin pitää olla kuiva, rakenteellisesti ehjä ja pölytön sekä rasvaton Leikkaa Hilti palokatkokääreestä CFS-B eristeen Lisätiedot ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI
ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/9 PEM1231FIN 2012-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut Lisätiedot NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet
ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan asentaa suoralle seinälle tai nurkkaan! Lisätiedot VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT
EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto. Lisätiedot Osastoivien rakenteiden läpiviennit puukerrostalossa. Metsä Wood seminaarikiertue, Syksy 2014
Osastoivien rakenteiden läpiviennit puukerrostalossa Metsä Wood seminaarikiertue, Syksy 2014 Agenda - Osastoivien rakenteiden läpiviennit puukerrostalossa 1. Viranomaisvaatimukset läpivientien suunnittelu Lisätiedot PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.
PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3 Lisätiedot OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316
AFQ Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Asennus nurkkaan;virtauskuvio 90 asteen kulmassa. Irrotettava etulevy ja metallinen sisärakenne mahdollistavat Lisätiedot PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET
PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET Palosaumaukset ja -tiivistykset tulee toteuttaa siten, ettei tulipalo, palon muodostama savu ja myrkylliset palamiskaasut pääse leviämään palo-osastosta toiseen. Lisätiedot Roxtec läpivientijärjestelmä rakennuksiin ja väestönsuojiin
Roxtec läpivientijärjestelmä rakennuksiin ja väestönsuojiin Paloluokka EI60 (kivirakenteissa) Vesi-, kaasu-, pölytiivis läpivienti EMC- ja EX-suojatut läpiviennit Rakennusten läpiviennit Roxtecin läpivientitiivisteet Lisätiedot Asennusohje PEM1366FIN 2012-06
Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute