Source: http://docplayer.fi/14608007-Maasulkurele-rej-521-ostajan-opas.html
Timestamp: 2018-12-12 20:00:11+00:00
Document Index: 22497708

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas - PDF
Download "Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas"
1 Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas
3 Julkaistu: Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen suuntaamaton maasulkusuoja, alempi porras Hetkellis- tai vakioaikatoimintainen suuntaamaton maasulkusuoja, ylempi porras Katkaisijavikasuoja (CBFP) Häiriötallennin - tallennusaika enimmillään 28 sekuntia - liipaisu suojaportaan havahtumis- tai laukaisusignaalista ja/tai digitaalisignaalista - tallentaa analogiakanavaa ja viittä digitaalikanavaa - näytteenottotaajuus aseteltavissa Pysyväismuisti - enimmillään 60 tapahtumakoodille - asetteluarvoille - häiriötallentimen tiedoille - viiden viimeisen aikaleimatun tapahtuman rekisteröidyille arvoille - kunkin portaan havahtumisten määrälle - hälytysilmoituksille ja toimintamerkeille, jotka osoittavat tilan ennen tehokatkosta Galvaanisesti erotettu digitaalitulo, jolla on laaja tulojännitealue Kaikki asettelut muutettavissa PC:llä Käyttöliittymä, jossa alfanumeerinen nestekidenäyttö ja ohjauspainikkeet Tiedonsiirtoprotokollat IEC ja SPA Kaksi sulkeutuvaa laukaisukosketinta Kaksi vaihtokosketintyyppistä signaalilähtöä Lähtökosketintoiminnot konfiguroitavissa Etupaneelissa optinen PC-liitäntä kaksisuuntaista tiedonsiirtoa varten Takapaneelissa RS-485-liitäntä järjestelmätason tiedonsiirtoa varten Elektroniikan ja ohjelmiston jatkuva itsevalvonta. Sisäisen relevian ilmetessä molemmat suojaportaat ja lähdöt lukitaan. Nimellistaajuus 50/60 Hz käyttäjän valittavissa Käyttöliittymän salasanasuojaus käyttäjän valittavissa Ensiövirta-arvojen näyttö Monikielinen käyttöliittymä 3
4 Sovellusalue Maasulkurele REJ 521 on toisiorele, joka liitetään suojattavan laitteen virtamuuntajiin. Maasulkusuoja mittaa jatkuvasti suojauskohteen summavirtaa. Vikatapauksessa suoja havahtuu, ohjaa katkaisijaa, antaa hälytyksiä, tallentaa vikatietoja jne. suojaussovelluksen ja releeseen määriteltyjen toimintojen mukaan. Maasulkusuoja sisältää alemman portaan I 0 > ja ylemmän portaan I 0 >>. Jos ylemmälle portaalle annetaan asetteluarvo alemmalta asettelualueelta, releelle saadaan kaksi lähes identtistä porrasta. Tällöin relettä voidaan käyttää kaksiportaisissa kuormanpudotussovelluksissa. Suojaustoiminnot ovat toisistaan riippumattomia ja jokaisella toiminnolla on omat asetteluryhmät ja oma tiedon tallennus. Maasulkusuoja käyttää virranmittaukseen tavallisia virtamuuntajia. Lähtörelematriisin ohjelmoinnilla ohjataan suojaportaiden havahtumis- tai laukaisusignaalit halutulle lähtöreleelle. Rakenne Rele sisältää ylemmän ja alemman maasulkuportaan sekä katkaisijavikasuojan. Lisäksi releessä on käyttöliittymä, itsevalvontajärjestelmä ja häiriötallennin. Maasulkuyksikkö Kun maasulkuvirta ylittää alemman portaan I 0 > havahtumisarvon, maasulkuyksikkö antaa havahtumissignaalin ~60 ms havahtumisajan kuluttua. Kun vakioaikatoiminnan aseteltu toiminta-aika tai käänteisaikatoiminnan laskennallinen toiminta-aika on kulunut loppuun, maasulkuyksikkö antaa laukaisusignaalin. Kun maasulkuvirta ylittää ylemmän portaan I 0 >> havahtumisarvon, maasulkuyksikkö antaa havahtumissignaalin ~40 ms havahtumisajan kuluttua. Asetellun toiminta-ajan kuluttua loppuun maasulkuyksikkö antaa laukaisusignaalin. Maasulkuportaan havahtuminen ja laukaisu on mahdollista estää ulkoisella digitaalisignaalilla. Maasulkuyksikön alempi porras voidaan määritellä joko vakio- tai käänteisaikatoimintaiseksi. Käänteisaikatoimintaisena käytössä on kuusi aika/virta-käyrästöä, joista neljä noudattaa IEC standardia: normal inverse, very inverse, etremely inverse ja long-time inverse. Muut kaksi käänteisaikakäyrästöä, RI ja RD, ovat ABB:n tuotteille standardoituja erikoiskäyrästöjä. Portaan I 0 > käänteisaikatoiminta voidaan asetella estettäväksi portaan I 0 >> havahtuessa. Tällöin toiminta-ajan määrää porras I 0 >>. Ylempi porras voidaan asetella pois käytöstä. Näytöllä tilaa osoittaa katkoviiva --- ja sarjaliitynnän kautta aseteltua havahtumisarvoa luettaessa 999. Portaan I 0 >> aseteltu havahtumisarvo I 0 >>/I n on mahdollista kaksinkertaistaa automaattisesti, esim. kun suojauskohde kytketään verkkoon. Näin portaalle I 0 >> voidaan valita kytkentäsysäysvirtaa alhaisempi havahtumisarvo. Käynnistystilanteessa maasulkuvirta nousee arvosta 0,12 I 0 > arvon 1,5 I 0 > yläpuolelle alle 60 millisekunnissa. Käynnistystilanne päättyy, kun virta laskee alle 1,25 I 0 >. Katkaisijavikasuoja (CBFP) Katkaisijavikasuoja antaa laukaisusignaalin ohjauslähdön PO2 kautta asetellun toimintaajan 0,10...1,00 s jälkeen, jollei vika ole tänä aikana poistunut. Katkaisijavikasuojan ohjauslähtöjä käytetään tavallisesti ohjaamaan suojattavaa syöttöä edeltävää katkaisijaa. Katkaisijavikasuojaa voidaan käyttää myös toteutettaessa katkaisijan varmennettua laukaisujärjestelmää. Katkaisijavikasuoja aktivoidaan ohjelmiston kautta. Häiriötallennin Rele sisältää häiriötallentimen, joka tallentaa hetkellisarvoja tai mittaussignaalin tehollisarvokäyrää (RMS) ja viittä digitaalisignaalia: ulkoista digitaalitulosignaalia ja sisäisten suojaportaiden tiloja. Häiriötallennin voidaan asetella liipaistavaksi portaiden toiminnasta ja/tai ulkoisen digitaalisignaalin nousevasta tai laskevasta reunasta. Liipaisua edeltävän ja liipaisun jälkeisen tallennuksen suhde on aseteltavissa. 4
5 Kokonaistallennusaika vaihtelee valitun näytteenottotaajuuden mukaan. Teholliskäyrä (RMS) tallennetaan, kun näytteenottotaajuudeksi valitaan sama kuin releen nimellistaajuus. Katso seuraava taulukko: Nimellistaajuus Hz Näytteenottotaajuus Hz Tallenteen pituus s , , , , , ,0 Käyttöliittymä Releen käyttöliittymässä on kuusi painiketta ja alfanumeerinen nestekidenäyttö (2 16 merkkiä). Painikkeita käytetään navigointiin valikkorakenteessa ja asetteluarvojen muuttamiseen. Käyttöliittymässä voidaan asettaa salasana, jolla estetään asiattomien pääsy asetteluarvoihin. REJ 521 -rele tukee useita kieliä. Käyttöliittymän valikkokieleksi on mahdollista valita jokin seuraavista: englanti, saksa, ranska, espanja, italia, ruotsi ja suomi. Itsevalvonta (IRF) REJ 521 -releessä on kattava itsevalvontajärjestelmä, joka valvoo jatkuvasti releen ohjelmistoa ja elektroniikan toimintaa. Se hoitaa käytön aikaiset vikatilanteet ja antaa käyttäjälle tietoa vioista releen nestekidenäytön kautta tekstiviestinä ja toimintamerkkien avulla. Kommunikaatio REJ 521 voidaan liittää asema-automaatiotai valvontajärjestelmään joko SPA-väyläprotokollaa tai IEC tiedonsiirtoprotokollaa käyttäen. Sama laite tukee molempia protokollia. SPA-väyläprotokolla on synkronoimaton sarjaliikenneprotokolla (1 start-bitti, 7 databittiä + parillinen pariteetti ja 1 stop-bitti), jonka tiedonsiirtonopeus on valittavissa (oletusarvona 9,6 kbps). Protokolla perustuu isäntä orja-arkkitehtuuriin ja tukee yhtä isäntälaitetta ja useita orjalaitteita. SPA-väyläprotokollaa voidaan käyttää tiedon kuten rekisteröityjen arvojen, tapahtumien ja releasettelujen siirtoon isäntä- ja orjalaitteen välillä. REJ 521 tukee IEC kaukokäyttöprotokollaa balansoimattomassa siirtotilassa (unbalanced transmission mode) siirtonopeudella 9,6 kbps. IEC protokollaa käytetään datakehysten ja tilatietojen siirtämiseen orjalaitteesta isäntälaitteeseen. Tätä protokollaa ei kuitenkaan voi käyttää häiriötallentimen tietojen siirtoon. REJ 521 -releessä on kaksi sarjaliikenneporttia, joista toinen etupaneelissa ja toinen takapaneelissa. Rele liitetään optiseen tiedonsiirtoväylään väyläliitäntämoduulin RER 103 avulla releen takapaneelissa sijaitsevan D9S-tyypin RS-485-liittimen kautta. RER 103 -moduuli mahdollistaa joko SPA-väyläprotokollan tai IEC protokollan käytön. IEC protokolla vaatii yleensä kuituoptisen RER 125 Star Coupler -tähtikytkimen käyttöä. Etupaneelin optista PC-liitintä käytetään releen liittämiseen CAP 501/505 -asettelu- ja konfigurointityökaluihin. Etupaneelin tietoliikenneportti tukee SPA-protokollaa. Tietokone ja rele on erotettu galvaanisesti toisistaan tietoliikenneportissa. Koska liitin on standardoitu ABB:n reletuotteille, tarvitaan vain yksi yhdyskaapeli (ABB:n tuotenumero 1MKC ). REJ 521 voidaan liittää myös LON-väylään LON-SPA-yhdyskäytävän avulla. Apujännite Toimiakseen rele tarvitsee jatkuvan apujännitesyötön. Sisäinen teholähdeyksikkö muodostaa apujännitteestä tarvittavan käyttöjännitteen releelle. Teholähdeyksikkö on muuntajakytketty, eli galvaanisesti ensiö- ja toisiopiirit erottava, flyback-tyyppinen DC/DC-muunnin. Teholähdeyksikön toimintatilan ilmaisee etupaneelissa oleva vihreä READY-merkkivalo. Teholähteen ensiöpuoli on suojattu sulakkeella, joka on sijoitettu yksikön komponenttilevylle. Sulakkeen arvo on 3,15 A (hidas). 5
6 Tekniset tiedot Taulukko 1: Mitat Leveys Kehys 111,4 mm, kotelo 94 mm Korkeus Kehys 265,9 mm (6U), kotelo 249,8 mm Syvyys 235 mm (245,1 mm liittimien suojakannen kanssa, lisävaruste) Kotelon koko 1/4 ( 19") Releen paino ~2,8 kg Taulukko 2: Apujännite U au nimellinen U au sallittu vaihtelualue Apujännitteen kytkeytymisaika, tyypillinen Tehon kulutus lepotilassa/toiminnassa Syöttöjännitteen rippeli Apujännitteen sallittu katkosaika Ur =110/120/220/240 V AC Ur = 48/60/110/125/220 V DC V AC V DC 300 ms ~ 5 W/~10 W Enintään 12 % tasajännitearvosta < 30 ms, 48 V DC < 100 ms, 110 V DC < 500 ms, 220 V DC Taulukko 3: Mittaustulot Nimellistaajuus 50/60 Hz ±5 Hz Nimellisvirta I n 0,2 A 1 A 5 A Terminen virtakestoisuus jatkuva 1,5 A 4 A 20 A 1 s ajan 20 A 100 A 500 A Dynaaminen virtakestoisuus puolijakson arvo 50 A 250 A 1250 A Tuloimpedanssi < 750 mω < 100 mω <20 mω Taulukko 4: Mittausalue Maasulkuvirta mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena I n Taulukko 5: Digitaalitulo Toiminta-alue Nimellisjännite Virrankulutus Tehonkulutus V DC 24/48/60/110/220 V DC ~ ma <0,8 W Taulukko 6: Signaalilähdöt (SO1 ja SO2) ja itsevalvontalähtö (IRF) Nimellisjännite Jatkuva virtakestoisuus Kytkentä- ja kuormitusvirta 3,0 s Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s Katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio L/R <40 ms ohjausjännitteillä 48/110/220 V DC Pienin mahdollinen kosketinkuormitus 250 V AC/DC 5 A 8 A 10 A 1 A/0,25 A/0,15 A 100 ma, 24 V AC/DC 6
7 Taulukko 7: Ohjauslähdöt (PO1 ja PO2) Jatkuva virtakestoisuus Nimellisjännite Kytkentä- ja kuormitusvirta 3,0 s Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s Katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio L/R <40 ms ohjausjännitteillä 48/110/220 V DC Pienin mahdollinen kosketinkuormitus 5 A 250 V AC/DC 15 A 30 A 5 A/3 A/1 A 100 ma, 24 V AC/DC Taulukko 8: Kotelointiluokka Etupuoli IP 54 (uppoasennettuna) Selkäpuoli, liittimet IP20 Huom! Releen takapaneelin liittimet voidaan suojata suojakannella (lisävaruste). Taulukko 9: Ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila-alue C Kuljetus- ja varastointilämpötila C IEC mukaan Toiminta ylälämpötilassa IEC mukaan Toiminta alalämpötilassa IEC mukaan Kosteuskoe, vaihteleva lämpötila IEC mukaan Taulukko 10: Sähkömagneettinen yhteensopivuus Sähkömagneettisen yhteensopivuuden koestustasot perustuvat yleiseen standardiin EN MHz:n pursketesti, luokka III: IEC mukaan yhteismuotoinen 2,5 kv eromuotoinen 1,0 kv Sähköstaattinen purkaus, luokka III: IEC ja IEC mukaan kontaktipurkaus 6 kv ilmapurkaus 8 kv Radiotaajuisen sähkömagneettisen kentän sieto: Johtuvat, yhteismuotoiset IEC ja IEC (2000) mukaan 10 V (rms), f=150 khz...80 MHz Säteilevät, amplitudimoduloidut IEC ja IEC (2000) mukaan 10 V/m (rms), f= MHz Säteilevät, pulssimoduloidut ENV ja IEC (2000) mukaan 10 V/m, f=900 MHz Säteilevät, testi kannettavalla lähettimellä IEC (1989), menetelmän C mukaan; f =77,2 MHz, P=6 W; f =72,25 MHz, P=5 W Nopeat transientit: IEC ja IEC mukaan Digitaalitulo 2 kv Muut liitännät 4 kv Häiriöjännitekoe, syöksyjännitteen sieto IEC mukaan teholähde, yhteismuotoinen 4 kv eromuotoinen 2 kv I/O-portit, yhteismuotoinen 2 kv eromuotoinen 1 kv Syöttötaajuinen (50Hz) magneettikenttä IEC A/m jatkuva 7
8 Taulukko 10: Sähkömagneettinen yhteensopivuus Lyhyet jännitepudotukset ja -katkokset Sähkömagneettiset häiriöpäästöt Johtuvat häiriöpäästöt (RF) (syöttöjännitetulot) IEC mukaan 30 %/10 ms 60 %/100 ms >95 %/5000 ms EN ja EN mukaan EN 55011, luokka A, IEC Säteilevät häiriöpäästöt (RF) EN 55011, luokka A, IEC CE-hyväksyntä Täyttää EMC-direktiivin 89/336/EEC ja LV-direktiivin 73/23/EEC vaatimukset Taulukko 11: Standardikokeet Eristyskokeet Eristejännitekoe Koejännite Syöksyjännitekoe Koejännite Eristysvastusmittaukset Eristysvastus Mekaaniset ympäristökokeet Tärinäkoe (sinimuotoinen) Iskukoe Maanjäristyskoe IEC mukaan 2 kv, 50 Hz, 1 min IEC mukaan 5 kv, unipolaariset impulssit, aaltomuoto 1,2/50 µs, lähde-energia 0,5 J IEC mukaan >100 MΩ, 500 V DC IEC , luokan I mukaisesti IEC , luokan I mukaisesti IEC , luokan II mukaisesti Taulukko 12: Tiedonsiirto Takapaneeli, liitin X2.2 RS-485-portti kuituoptista väyläliitäntämoduulia RER 103 varten SPA-väylä- tai IEC protokolla 4,8 tai 9,6 kbps Etupaneeli Optinen RS-232-liitäntä optokaapelille 1MKC SPA-väyläprotokolla 4,8 tai 9,6 kbps 8
9 Lohkokaavio RER 103 L1 L2 L PC R T ConD_521 1MRS MKC X X2.1 * *REJ521B 416BAA: 2 = 5 A 3 = 1 A REJ521B 413BAA: 2 = 1 A 3 = 0.2 A BI SGB1 6 SGB1 1 SGB1 2 SGB1 3 SGB1 4 SGB1 I O + + Uau ~ IRF SO2 SO ~ Io> Io>-portaan lukitus Io>> Io>>-portaan lukitus IRF HAVAHT. LAUK. HAVAHT. LAUK. SGR1 SGR2 SGR3 SGR4 Toimintamerkkien kuittaus = Tehdasasettelu Lähtöreleiden ja toimintamerkkien kuittaus I/O Muistiin tallennettujen arvojen nollaus, toim.merkkien ja lähtöreleiden kuittaus Asetteluryhmän valinta PO2 PO Optinen PC-liitäntä Sarjaportti Kuva 1 Maasulkureleen liitäntäkaavio 9
10 Tilaus Tilausnumero yksilöi laitteiston alla kuvatulla tavalla. Releyksikkö: Tilausnumero (I 0 tulot 0,2 A/1 A) Tilausnumero (I 0 tulot 1 A/5 A) Lisävarusteet: Numero on merkitty releen etupaneeliin. REJ521B 413BAA (Tuotenumero:1MRS BAA) REJ521B 416BAA (Tuotenumero:1MRS BAA) Suojakansi takapaneelin liittimille 1MRS Uppoasennussarja 1MRS Puoliuppoasennussarja 1MRS Pinta-asennussarja 1MRS Riviasennussarja 1MRS kehikkoasennussarja 1MRS Optinen väyläliitäntämoduuli RER 103 1MRS Optinen liitäntäkaapeli 1MKC Konfigurointi- ja asettelutyökalut sekä asema-automaatiojärjestelmän työkalut Seuraavat työkaluversiot tukevat REJ 521 -releen B-julkistuksen uusia toimintoja ja ominaisuuksia: CAP 505 Relay Product Engineering Tools; CAP 505 v tai uudempi CAP 501 Relay Setting Tools; CAP 501 v tai uudempi LIB 510 Library for MicroSCADA; LIB 510 v tai uudempi SMS 510 Substation Monitoring System; SMS 510 v tai uudempi Viitteet Lisätietoja RE_5 Asennusohjeet REJ 521 Tekninen ohje REJ 521 Käyttöohje 1MRS MUM 1MRS MUM 1MRS MUM 10