Source: http://docplayer.it/9753544-Impianto-di-rivelazione-incendi-relazione-tecnica.html
Timestamp: 2019-02-19 19:53:31+00:00
Document Index: 38811611

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 1', 'arte 13', 'arte 14', 'arte 16', 'arte 17', 'arte 18', 'arte 20', 'arte 24', 'arte 25', 'arte 16', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 3', 'arte 3', 'arte 2', 'arte 4', 'arte 7', 'arte 5', 'arte 11']

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI RELAZIONE TECNICA - PDF
Download "IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI RELAZIONE TECNICA"
2 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI RELAZIONE TECNICA Le opere di cui nel presente documento saranno da realizzarsi per conto di Cognome, Nome: CAR TOURING SRL Città: TORRECUSO Indirizzo: LOCALITA COLLEPIANO CAP: Provincia / Stato: BENEVENTO Tel. / Fax: nel comune di SEGRATE (MI) in Via. Rivoltana Snc
3 Parte 1 Prescrizioni generali 1.1 Requisiti e condizioni di sicurezza 1.2 Norme di riferimento INDICE Parte 2 Prescrizioni generali e consistenza dell impianto di rilevazione incendi 2.1 Caratteristiche generali dell impianto 2.2 Caratteristiche della struttura da proteggere 2.3 Composizione e prestazioni dell impianto 2.4 Aree sorvegliate 2.5 Possibilità di ampliamenti e modifiche 2.6 Criteri di installazione Rivelatori automatici Rivelatori manuali Centrale Dispositivi di attuazione Elementi di connessione (Tipologia Cavi e Tracciati) 2.7 Campi di corretto funzionamento 2.8 Consistenza impianti Parte 3 SISTEMA ELKRON FAP500: Caratteristiche dei componenti 3.1 Generalità 3.2 Caratteristiche generali della centrale di rivelazione incendi ELKRON FAP Caratteristiche degli ingressi della centrale Uscite Segnalazioni Interfaccia utente Comandi Suddivisione in zone 3.3 Accessori per il potenziamento delle funzioni di centrale Modulo uscita a relè ELKRON IO Pannello ripetitore (remoto) ELKRON FKP Scheda per interfaccia RS232/ Modulo master/slave Interfaccia MODEM PSTN/GSM Interfaccia per reti LAN, LAN/TCP Alimentatori supplementari 3.4 Rivelatori automatici di incendio Rivelatori di fumo digitali ELKRON FDO Rivelatori di calore digitali ELKRON FDT Punti di segnalazione manuale Pulsante digitale a riarmo manuale ELKRON FM Dispositivi di attuazione Segnalatore ottico - acustico a led ad alta efficienza da interno ELKRON TM Sirena autoalimentata da esterno ELKRON HP500F Ripetitori ottici ELKRON LR500SI Fermi elettromagnetici EM50P ALLEGATI Elaborati Grafici:
4 Parte 1 Prescrizioni generali 1.1 Requisiti e condizioni di sicurezza Gli impianti in oggetto dovranno essere realizzati a regola d arte in conformità con quanto previsto dalle vigenti leggi, in versione aggiornata al momento della redazione del presente progetto con particolare riferimento alle seguenti. Leggi di carattere generale: - legge 1 marzo 1968 n 186, - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n 37 del 22 gennaio 2008, - legge 21 giugno 1986 n 317, - D.M. 16 febbraio 1982, - D.P.R. 20 luglio 1982 n 577, - Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro Decreto Legislativo n 81 del 9 aprile 2008 (in attuazione della Legge 3 agosto 2007 n 123 articolo 1), - D.P.R. 12 gennaio 1998 n 37, - D.M. 10 marzo 1998 n 551, - D. Lgs. 12 novembre 1996 n Eventuali regolamenti regionali o comunali. Leggi pertinenti a specifiche regole tecniche costruttive e/o di prevenzione antincendio. Tutte le apparecchiature e le condutture dovranno essere realizzate in modo da risultare rispondenti al requisito di esecuzione a regola d arte previsto dal Decreto n 37 del 22 gennaio 2008 ed alle norme UNI e CEI in esso richiamate. In caso di difformità tra le specifiche di progetto e le succitate norme è fatto obbligo di avvisare la Direzione Lavori e comunque di seguire le norme tecniche (fatta salva diversa disposizione scritta da parte della stessa Direzione Lavori). 1.2 Norme di riferimento Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui al punto 1.1 si elencano di seguito le principali norme e guide che riguardano l impianto in oggetto direttamente o indirettamente, (in revisione corrente alla data di emissione del presente progetto). Norma UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio Progettazione, installazione ed esercizio (edizione gennaio 2010). Norma UNI-EN 54-1 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Introduzione. Norma UNI-EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Centrale di controllo e segnalazione. Norma UNI-EN 54-3 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Dispositivi sonori di allarme incendio. Norma UNI-EN 54-4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Apparecchiatura di alimentazione. Norma UNI-EN 54-5 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore. Rivelatori puntiformi. Norma UNI-EN 54-7 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fiamma - Rivelatori puntiformi. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Punti di allarme manuali. Norma UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso.
5 Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della compatibilità dei componenti di un sistema. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 14: Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Parte 16: Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 17: Isolatori di corto circuito. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 18: Dispositivi di ingresso/uscita. 1. Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Parte 20: Rivelatori di fumo ad aspirazione Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Parte 24: Componenti di sistemi di allarme vocale Altoparlanti. - Norma UNI-EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Parte 25: Componenti che utilizzano collegamenti radio. Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Parti da 1 a 7. - Norma CEI EN Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l uso in circuiti di emergenza. - Norma UNI Segni grafici per segnali di sicurezza - Parte 16: Pulsante di segnalazione incendio. - Norma UNI EN Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco. Si devono inoltre rispettare tutte le norme relative ai cavi di energia e a quelle di trasmissione dati.
6 Parte 2 Prescrizioni generali e consistenza dell impianto di rilevazione incendi 2.1 Caratteristiche generali dell impianto L impianto oggetto del presente progetto è destinato alla generazione e trasmissione di allarmi mediante dispositivi elettrici ed elettronici in risposta a principi di incendio. Gli scopi dell impianto sono i seguenti: - attivare piani di intervento e sistemi di protezione contro l incendio per favorire una rapida evacuazione delle persone presenti nei locali interessati dall incendio; - favorire l eventuale sgombero dei beni che possono essere messi in salvo senza pregiudicare la sicurezza delle persone. La rivelazione incendi sarà realizzata, per ogni immobile, con sistemi fissi automatici e manuali indipendenti, facenti capo, ognuno, ad una centrale di gestione che provvederà al controllo del singolo sistema e, in caso di incendio, attiverà i dispositivi attuatori dislocati in campo. I sistemi di attuazione segnaleranno lo stato di emergenza in modo acustico e/o luminoso (Targhe e Sirene) ed avviseranno eventuali centri di telesorveglianza. I componenti previsti sono di produzione ELKRON S.p.A.; per cui risultano conformi o certificati alle relative parti della serie UNI EN Caratteristiche della struttura da proteggere La struttura da sorvegliare con l impianto in oggetto è un albergo composto da piano terra e sei piani fuori terra.: Le caratteristiche dell immobile ed i relativi dettagli sono rilevabili dagli elaborati grafici allegati, che costituiscono parte integrante alla presente Relazione. 2.3 Composizione e prestazioni dell impianto Ogni impianto è composto dai seguenti sottosistemi - rivelatori automatici di incendio; - punti di segnalazione manuale; centrale di controllo e segnalazione; - apparecchiature di alimentazione; - dispositivi di allarme (targhe sirene); - elementi di connessione. Le specifiche prestazioni sono descritte nella parte 3. La distribuzione dei succitati componenti per ogni immobile è riportata negli Elaborati Grafici allegati: 2.4 Aree sorvegliate Nel redigere il progetto si è verificato che: Le aree sorvegliate siano costantemente monitorare dal sistema di rivelazione; inoltre, all interno di un area sorvegliata, sono direttamente sorvegliate dai rivelatori anche le seguenti parti:
7 - locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunicazione, nonché vani corsa degli elevatori, ascensori e montacarichi; - cortili interni coperti; - cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici; - condotti di condizionamento dell aria, e condotti di aerazione e di ventilazione; - spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati. Fanno eccezione le seguenti parti qualora non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici (ad eccezione di quelli indispensabili per l uso dei locali): - piccoli locali utilizzati per servizi igienici, - condotti e cunicoli con sezione minore di 1 m 2 ; - banchine di carico scoperte (senza tetto); - spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che: - abbiano altezza minore di 800 mm e - abbiano superficie non maggiore di 100 m 2 e - abbiano i lati con dimensioni inferiori a 25 m e - abbiano rivestimenti interni di materiale incombustibile di classe A1, secondo UNI EN ; - non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo CEI EN ); - vani scale compartimentati; - vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un compartimento sorvegliato dal sistema di rivelazione. Ogni area sorvegliata sarà suddivisa in zone, in modo da facilitare l individuazione immediata del rivelatore che interviene. Le zone dovranno essere delimitate in modo che sia possibile localizzare velocemente e senza errori il principio d incendio. Per tale motivo ogni zona dovrà comprendere non più di un piano del fabbricato, con l eccezione dei seguenti casi: vani scala, vani di ascensori e montacarichi, edifici di piccole dimensioni anche se a più piani, ciascuno dei quali può costituire un unica zona distinta. La superficie a pavimento di ciascuna zona dovrà essere, al massimo, di 1600 m 2. Più locali non potranno appartenere alla stessa zona, salvo quando siano contigui e se: - il loro numero non è maggiore di 10, la loro superficie complessiva non è maggiore di 600 m 2 e gli accessi danno sul medesimo disimpegno; oppure: - il loro numero non è maggiore di 20, la loro superficie complessiva non è maggiore di 1000 m 2 ed in prossimità degli accessi sono presenti e ben visibili segnalatori ottici di allarme, che consentono l immediata individuazione del locale che ha in corso un allarme. I rivelatori installati in spazi nascosti (sotto i pavimenti sopraelevati, sopra i controsoffitti, nei cunicoli per cavi elettrici, nelle condotte di condizionamento dell aria, ecc.) dovranno appartenere a zone distinte. Si dovrà prevedere localmente una segnalazione luminosa visibile per individuare in modo semplice e senza incertezze il rivelatore che è intervenuto. Siccome ogni singola linea di rivelazione degli immobili serve più zone o più di 32 punti, dovrà essere ad anello chiuso. Inoltre, essendo, i dispositivi in campo previsti, dotati di isolatore di corto circuito integrato, non sarà necessario prevedere ulteriori
8 dispositivi di isolamento (come richiesto dalla UNI 9795) in grado di assicurare che un cortocircuito o una interruzione della linea medesima, non impedisca la segnalazione di allarme incendio per più di una zona. In una zona potranno essere compresi rivelatori sensibili a fenomeni differenti perché i rispettivi segnali sono univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione prevista. I punti di segnalazione manuale potranno essere collegati ai circuiti dei rivelatori automatici perché i rispettivi segnali sono univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione prevista. 2.5 Possibilità di ampliamenti e modifiche A prescindere dalla consistenza, dai servizi e dalle configurazioni iniziali di cui al titolo 2.5, l impianto presenta le seguenti caratteristiche di flessibilità, meglio definite dalle caratteristiche prestazionali dei singoli componenti del sistema ELKRON FAP500, riportate in dettaglio nella parte 3: - possibilità di gestione della centrale con programmazione anche da remoto della stessa e di trasmissione di tutte le informazioni inerenti al sistema installato; - possibilità di collegare la linea (per ogni linea fino ad un massimo di 128 dispositivi) in 3 diverse modalità: linea a loop chiuso linee aperte (collegamento entra/esci) linee aperte (collegamento in parallelo) - gestione fino ad un massimo di 128 dispositivi (rivelatori fumo, rivelatori termici, pulsanti, moduli di ingresso, moduli di uscita, ecc.); - autoapprendimento dell indirizzo di ogni singolo dispositivo connesso; - possibilità di suddividere l impianto fino a 480 zone; - possibilità di associare a ciascuna zona rivelatori e uscite anche non sequenziali e appartenenti a linee diverse; - gestione dei menù e dei codici di accesso mediante pannello di interfaccia direttamente dalla centrale oppure su tastiere remote; - possibilità di registrazione e classificazione cronologica degli eventi; - identificazione dei punti di rivelazione in modo automatico oppure con indirizzo logico; - possibilità di connettere, tramite modulo opzionale RS232/485, in modalità MASTER/SLAVE fino ad un massimo di 31 centrali (32 centrali in totale con la centrale MASTER) di rivelazione. I comandi (gestione uso della centrale) sono possibili con 3 livelli di accesso diversi che ne limitano le funzioni a seconda delle persone che si devono interfacciare. 2.6 Criteri di installazione La posizione dei componenti dovrà essere tale da assicurare: - la massima funzionalità, - la massima protezione contro le manomissioni, - la massima protezione contro le sollecitazioni ambientali dannose (urti, polvere, corrosione, acqua, umidità, ecc.). In ciascun locale dell area sorvegliata è presente almeno un rivelatore (le eccezioni sono riportate al capitolo 2.4). L effettiva distribuzione dei rivelatori è riportata negli elaborati grafici allegati.
9 2.6.1 Rivelatori automatici I rivelatori automatici saranno installati in modo che possano individuare ogni tipo d incendio prevedibile nell area sorvegliata, fin dal suo stato iniziale ed in modo da evitare falsi allarmi. La determinazione del numero dei rivelatori necessari e della loro posizione è stata effettuata in funzione del tipo di rivelatore, della conformazione architettonica del locale e delle condizioni di aerazione e ventilazione, nonché in accordo con quanto riportato nella norma UNI Negli elaborati grafici di progetto allegati alla presente Relazione sono rilevabili distribuzione e numero specifico dei rivelatori per ogni piano Rivelatori manuali Nell impianto, oltre ai rivelatori automatici, sono stati previsti almeno 2 rivelatori manuali (pulsanti) per ogni zona. Eventuali guasti e/o esclusioni derivati da una tipologia di rivelatori non dovrà mettere fuori servizio l altra. L installazione dei rivelatori manuali dovrà avvenire ad un altezza da terra compresa tra 1 m e 1,6 m e in modo che questi siano raggiungibili da ogni parte della zona stessa con un percorso inferiore a 30 m, in accordo a quanto stabilito dalla norma UNI 9795:2010. Negli elaborati grafici di progetto allegati alla presente Relazione sono rilevabili distribuzione e numero specifico dei pulsanti manuali di allarme per ogni piano Centrale La centrale di controllo e segnalazione, a cui fanno capo tutte le linee di rivelazione incendio del singolo immobile, sia manuale che automatico, è installata al piano terra in luogo con le seguenti caratteristiche: - facilmente e permanentemente accessibile; - costantemente presidiato; - protetto contro l incendio (in modo automatico se non presidiato); - protetto contro danneggiamenti meccanici e manomissioni; - in assenza di atmosfera corrosiva; - vicino all ingresso principale dell edificio; dotato di illuminazione di emergenza Dispositivi di attuazione I dispositivi di attuazione di ogni immobile saranno installati in luoghi tali da garantire l immediata segnalazione delle condizioni di allarme senza che si vengano a creare situazioni di dubbio o di indebito panico. Negli elaborati grafici di progetto allegati sono riportate distribuzione e numero specifico delle Targhe e delle Sirene per ogni immobile Elementi di connessione (Tipologia Cavi e Tracciati) CAVI Le interconnessioni previste avverranno via cavo e potranno essere eseguite: a) con cavi in tubo sotto strato di malta o sotto pavimento (valgono le prescrizioni della norma CEI 64-8 per quanto riguarda il tracciato); b) con cavi posati in tubi a vista [valgono le stesse prescrizioni di a)]; oppure:
10 c) con cavi a vista; i cavi dovranno essere con guaina; la posa dovrà garantire i cavi contro i danneggiamenti accidentali. La sezione minima dei conduttori di alimentazione dei componenti (rivelatori, punti manuali, ecc.) non dovrà essere inferiore a 0,5 mm 2. Nel caso in oggetto, la sezione prevista è pari a 1,5 mm 2, in quanto per singolo loop, tale sezione garantisce il funzionamento delle apparecchiature utilizzate (ELKRON) fino ad una lunghezza di m. I cavi utilizzati nel sistema rivelazione incendio dovranno essere resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e zero alogeni o comunque protetti per tale periodo. Siccome, per ogni piano viene utilizzato un sistema di connessione ad anello chiuso, il percorso dei cavi deve essere realizzato in modo tale che possa essere danneggiato un solo ramo dell anello. Pertanto, il percorso dei cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di ritorno, in modo tale che il danneggiamento (per esempio fuoco) di uno dei due rami non coinvolga anche l altro ramo. TUBI A VISTA Tubazioni Ø 16/20/25/32 mm. I tubi di protezione dei cavi di segnalazione ed alimentazione dell'impianto di rivelazione incendi dovranno essere del tipo rigido RK 15 in PVC, serie pesante, colore grigio RAL 7035, autoestinguente, resistente allo schiacciamento secondo norme CEI ad una forza di 750 N su 5cm. La fornitura e posa in opera dei succitati tubi dovrà prevedere la formazione di manicotti e curve, il taglio e l'imbocco entro cassette e/o apparecchiature, il fissaggio a parete o a soffitto, mediante apposite clips, ad intervalli non superiori ai 40 cm; compresa quota parte delle cassette di derivazione e/o transito in resina autoestinguente. con coperchio fissato con viti, in numero e dimensioni sufficienti a soddisfare gli schemi di progetto. L'intero sistema sarà dato in opera a vista, compresa la formazione di fori e tracce in murature di qualsiasi tipo, il ripristino dell'intonaco, lo scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, l'accatastamento, il sollevamento al piano d'impiego, eventuali ponteggi nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 2.7 Campi di corretto funzionamento I componenti dell impianto antincendio previsti sono predisposti per il funzionamento nelle condizioni climatiche specificate nella relativa parte della UNI EN 54.
11 2.8 Consistenza impianto Nella tabella riportata nella pagina seguente sono riportati numero e tipologia dei componenti, per ogni piano. La tipologia ed i codici di riferimento dei singoli componenti sono relativi al Sistema Digitale di Rivelazione Incendi ELKRON FAP500.
12 PIANO Rivelatori Fumo FDO500 Basi SD 500 Basi SD 500-R x ripetitor e Ottico Ripetito ri Ottici LR500S I Targhe TM24 Allarm e Incend io Sirene HP500F Moduli comando IO 500 x Targhe + Siener Pulsanti Allarme Incendi o FM 500 Aliment 5A 24V BG Rivelato ri Calore FDT500 Moduli Magneti + Alimen IO 500 Magneti Porte EM50P Numero Dispositi vi Piano Numero Loop (Schede FA128) Per Rivelatori in controsoffitti PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO PIANO SESTO TOTALI
13 Parte 3 SISTEMA ELKRON FAP500: Caratteristiche dei componenti 3.1 Generalità Per ogni singolo piano, i componenti da installare hanno le caratteristiche prestazionali di seguito riportate. Per consentire la maggiore flessibilità possibile in termini di individuazione fisica delle zone in cui suddividere le aree sorvegliate, di numero massimo di punti per singola zona e di possibilità di realizzare linee aperte o a loop chiuso, in conformità alla norma UNI 9795, ogni rivelatore, pulsante e/o modulo del sistema installato dispone di proprio isolatore di corto circuito assemblato a bordo. 3.2 Caratteristiche generali della centrale di rivelazione incendi ELKRON FAP548 La centrale del sistema antincendio è realizzata all interno di un unico involucro con grado di protezione non inferiore a IP30, i circuiti di gestione dei segnali in ingresso e in uscita, le schede di interconnessione tra i dispositivi e le unità di alimentazione sia ordinaria che supplementare (costituita da batterie ricaricate automaticamente). E del tipo a microprocessore e permette l analisi e la gestione locale e/o remota di tutti i dati provenienti da rivelatori e attuatori presenti nel sistema. E possibile monitorare il rapporto segnale/rumore di ogni singolo sensore per avere una chiara indicazione dello storico delle sue misure e capire se il singolo dispositivo sta funzionando correttamente o deve essere revisionato. La centrale è in grado di automonitorare memorizzare e visualizzare tutte le misure effettuate nelle 16 ore successive alla condizione di allarme (1 misura al minuto) di qualsiasi tipo di dispositivo per un massimo di 10 dispositivi contemporanei. Certificata secondo norme: EN54 parte 2 e Caratteristiche degli ingressi della centrale Alla centrale potranno essere connessi fino a 128 dispositivi per linea di rilevazione, per 8 loop, per un totale di punti. Potrà essere garantito l automatismo dell autoapprendimento del punto (rivelatore, pulsante, dispositivo, ecc.) indipendentemente dalla modalità di collegamento della linea (linea loop, entra ed esci,parallelo puro, parallelo diramato, loop diramato). La lunghezza del loop potrà essere al massimo di 2000 m, con cavo schermato, da 2x1,50 mmq (carico massimo della linea ammesso 100 OHM, 2µF) Uscite La centrale dispone di: - 5 uscite a relè (allarme 1, allarme 2, sirena, guasto e uno programmabile per mancanza rete o esclusione ) - 1 uscita controllata per sirene, avvisatori ottico/acustici e campane; - 1 uscita controllata per sirene autoalimentate;
14 - 1 interfaccia RS232/RS485 per il collegamento ad altre Centrali FAP500 in Master/Slave, al Pannello Remoto e/o dispositivi ausiliari (ad esempio stampanti). - 1 porta di comunicazione per rete LAN TCP/IP (opzionale); - 1 porta USB per connettere un PC locale in modo da potere effettuare la programmazione della centrale via software Segnalazioni La centrale è in grado di fornire le seguenti segnalazioni in modo inequivocabile con indicazioni visive (led o display alfanumerico) e, se necessario, con indicazioni acustiche (buzzer tacitabile manualmente): - stato di funzionamento normale (condizione di riposo) - monitoraggio del rapporto segnale/rumore per ogni singolo rivelatore in modo da facilitare la manutenzione della centrale (10 rivelatori contemporaneamente in monitoraggio selezionabili dall utente). - monitoraggio automatico del rapporto segnale/rumore del rivelatore conseguentemente alla stato di allarme (10 rivelatori contemporaneamente in monitoraggio per 16 ore ) - presenza di dispositivi disabilitati - preallarme incendio (allarme 1, generale e specifico per ciascuna zona) - allarme incendio (allarme 2, generale e specifico per ciascuna zona) - attivazione del comando di spegnimento - Allarme generale - memorizzazione della condizione di guasto per 999 dispositivi - memorizzazione di 150 condizioni di guasto - memorizzazione di condizioni di allarme dispositivo - memorizzazione di condizioni di allarme gruppi dispositivi - memorizzazione di condizioni di allarme gruppi di zone - anomalia di funzionamento del software di centrale - stato di configurazione centrale o di test - stato di alimentazione di rete - stato delle batterie tampone - presenza di dispersioni a terra o delle condizioni di sovraccarico (campo e rivelazione) - stato di ciascuna zona dell impianto. Tutti gli eventi possono essere memorizzati in ordine cronologico dalla centrale e richiamabili sul display di visualizzazione. E inoltre possibile inviare segnalazioni d allarme e guasto a dei numeri telefonici preregistrati tramite combinatore telefonico integrato (scheda modem via PSTN MPSTN500 modem via GSM MGSM500 ) Interfaccia utente L interfaccia tra l utente e l impianto dovrà essere semplice ed immediata tramite una tastiera dedicata e un display LCD grafico retroilluminato da almeno 240 x 128 punti, 4,7, per la visualizzazione dei messaggi di allarme, della diagnostica e della programmazione. La centrale dovrà consentire la personalizzazione dei punti di rivelazione e delle zone in cui sono suddivisi, permettendo così all utente finale di identificare in maniera chiara ed univoca il punto in cui si è sviluppato il focolaio d incendio.
15 Dette fasi di programmazione e configurazione dovranno inoltre poter essere realizzabili tramite personal computer provvisto di apposito software Comandi Sul pannello frontale sono previsti i tasti di comando e gestione dei menù di configurazione della centrale ed in particolare è possibile compiere in modo semplice le seguenti operazioni: - attivare e disattivare le uscite della centrale - programmare la soglia di allarme per zona e per singolo punto - tacitare il buzzer di segnalazione acustica - resettare le condizioni di allarme - navigare nei menù di configurazione e settaggio della centrale La programmazione della centrale potrà essere eseguita anche utilizzando un pacchetto software dedicato su di un PC di configurazione che potrà essere remoto o connesso localmente tramite porta USB. Quest ultima modalità può anche essere eseguita connettendo direttamente alla porta USB una tastiera di PC, sfruttando in tal modo direttamente il microprocessore della centrale. I comandi, la gestione e l uso della centrale sono resi possibili utilizzando fino a 10 password programmabili su 3 livelli di accesso diversi che limitano le funzioni a seconda delle persone che si devono interfacciare: Livello 1 utilizzabile dal pubblico e da personale di controllo (individuazione condizioni di allarme) Livello 2 utilizzabile da personale preposto alla sicurezza (individuazione condizioni di allarme e gestione degli allarmi) Livello 3 utilizzabile da personale istruito e autorizzato (configurazione delle zone, delle condizioni di allarme e personalizzazioni della centrale) I livelli sono accessibili previo inserimento di password Suddivisione in zone Il sistema potrà permettere la suddivisione fino a 480 zone logiche diverse in modo da individuare facilmente il punto in cui si è generata la situazione di pericolo. Ciascuna zona dovrà corrispondere ad un area virtuale con le caratteristiche indicate nel capitolo 5.2 della norma UNI Ad ogni zona potranno essere associati, senza limiti fisici, i sensori presenti nell impianto mentre ad ogni sensore dovrà essere attribuita una sol zona di appartenenza. Alla zona è possibile associare fino a 50 attuatori che verranno attivati quando la zona passerà in condizione di allarme. Ogni zona può essere configurata, secondo l esigenza dell utente, in un specifico tipo di operatività: antincendio, tecnologico e spegnimento. Oltre a questa caratteristica la zona potrà passare in condizione di allarme o comunque ad una condizione diversa da quella di riposo secondo la modalità operativa prescelta. Come per ogni singolo dispositivo, la zona disporrà di un testo di almeno 32 caratteri libero per la personalizzazione utente. Le varie zone potranno essere a loro volta raggruppate in almeno 240 gruppi di zone in modo da consentire una gestione di livello superiore.
16 3.3 Accessori per il potenziamento delle funzioni di centrale La centrale è in grado di interfacciarsi ai seguenti accessori di ampliamento: Modulo uscita a relè ELKRON IO500 Il modulo di attuazione con 1 uscita a relè a contatti liberi, 1 uscita relè controllata se alimentato esternamente o 1 uscita gemma controllata se alimentato dalla linea, 1 ingresso a contatti stabili e 1 ingresso impulsivo, consente di interfacciare sul sistema digitale rivelatori convenzionali stabili con contatti puliti (NC/NA), di collegare sonde o altri dispositivi dotati di comandi impulsivi. Inoltre la medesima interfaccia è in grado di pilotare con linea controllata degli attuatori distribuiti in campo (targhe, sirene, elettrovalvole, serrande, relè ausiliari, elettromagneti ecc. ). Il modulo di attuazione dovrà essere collegato sulla linea di rivelazione ed essere in grado di dialogare con la centrale, controllando lo stato della linea. Il modulo è completamente programmabile come LI (modulo d ingresso con contatti stabili), PI (modulo d ingresso con contatti impulsivi), MU (modulo d uscita per attuatori). Il dialogo con la centrale è continuo e di tipo bidirezionale in modo che il dispositivo possa ricevere le informazioni di zona e contemporaneamente segnalare sue eventuali anomalie di funzionamento. Il Modulo è dotato di led per la segnalazione di funzionamento normale o dello stato di guasto o manutenzione. Caratteristiche tecniche Alimentazione fissa: Consumo a riposo: Consumo in allarme: Scambio libero relè: Uscita relè controllata Uscite ripetizione di allarme: Range termico di funzionamento: 10 Vdc min-24 Vdc max Vdc 20 ma Vdc su carico resistivo. 0,5 30 Vdc su carico resistivo. 12 ma max. -5C / +50C Il modulo è in grado di memorizzare, in maniera del tutto automatica, i valori delle misure a partire dal minuto precedente fino al minuto successivo della condizione di allarme (60 misure in totale per un finestra temporale complessiva di 2 minuti). Questi valori dovranno poi essere scaricati a richiesta dalla centrale o da un PC remoto per poter essere visualizzati in forma grafica o in formato testo sulla centrale e/o sul PC Pannello ripetitore (remoto) FKP500 Il pannello ripetitore permette di effettuare un controllo attivo e costante di ogni evento che avviene nell impianto da una postazione remota, diversa da quella dove è ubicata la centrale. Pertanto è dotato di display grafico LCD retroilluminato (240*64 punti per pollice), di led di segnalazione, di tastiera di comando apposita. Una serie di led visualizza la presenza di alimentazioni, ritardo di allarme attivato, esclusioni/ inclusioni, allarmi e anomalie. L'utente ha a disposizione una tastiera tattile dotata di tasti specifici per i comandi da e verso la centrale.
17 Dalla tastiera è possibile acquisire gli eventi provenienti dalla centrale, incrementare il tempo di ritardo per l'allarme se programmato in Centrale, effettuare inclusioni/esclusioni sirene, procedere a reset generale e a test funzionale su tutte le segnalazioni visive (LED). Le situazioni di allarme, anomalia ed esclusione vengono segnalate acusticamente da un cicalino locale che potrà essere disattivato da tastiera. La centrale di rivelazione è in grado di gestire fino a 16 pannelli remoti; la connessione con la centrale di controllo ed eventuali altri pannelli avviene tramite una porta optoisolata RS485 La tastiera potrà essere abilitata tramite apposita chiave dedicata. Caratteristiche tecniche Grado di protezione:... IP Scheda per interfaccia RS232/485 Il modulo dovrà convertire i segnali da RS232 a RS485 per la comunicazione seriale tra apparecchiature fino ad una distanza di 1200 m. Il modulo dovrà essere costituito da una sezione trasmittente e da una sezione ricevente consentendo così una comunicazione bidirezionale full-duplex su 2 fili. La linea di comunicazione dovrà essere composta da 1 coppia di fili da 1,5 mm 2 schermati per ottenere la massima distanza trasmissiva di 1200 m a 9600 bit/s. La terminazione di linea dovrà essere integrata nel modulo. Il modulo dovrà essere galvanicamente isolato fra la sezione RS232 e la sezione RS485, fornendo così maggiori sicurezze elettriche a fronte di diversi potenziali elettrici di riferimento presenti sulle apparecchiature collegate. Questa scheda abiliterà le due uscite RS485 in modo da poter collegare i pannelli remoti (eventuali) e le Centrali di Rivelazione Incendi in modalità master/slave. Sul modulo sono presenti due led per la segnalazione dei vari stati del dispositivo Modulo master/slave La scheda RS232/RS485 descritta sopra presenterà 2 interfacce, la prima sarà utilizzata per Master/Slave, la seconda può essere utlizzata per i pannelli remoti/stampanti Interfaccia MODEM PSTN/GSM La scheda permetterà di connettere un modem alla centrale di rilevazione: modem PSTN modem GSM Interfaccia per reti LAN, LAN/TCP Il modulo di interfaccia consentirà il collegamento delle centrali ad una rete LAN (Local Area Network). Tramite questo modulo sarà possibile il collegamento alla rete fino ad un massimo di 16 centrali (ciascuna dotata del modulo di interfaccia). Il protocollo di comunicazione dovrà essere di tipo TCP/IP con supporto DHCP. Tutti gli eventi dovranno essere gestiti da un PC anch esso collegato alla rete su cui, eventualmente, potrà essere installato un programma di supervisione con mappe video grafiche.
18 3.3.7 Alimentatori supplementari Il singolo alimentatore supplementare dovrà essere inserito nell impianto qualora la corrente fornita dalla centrale non fosse sufficiente ad alimentare in maniera corretta tutte le periferiche del sistema, o quando le distanze tra centrale e dispositivi risultassero troppo elevate. L alimentatore dovrà risultare certificato alla normativa EN 54 parte 4. Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche: - contenitore metallico con chiave dedicata per apertura del pannello frontale; - controllo automatico dello stato del gruppo di alimentazione; - autoalimentazione in caso di assenza rete elettrica; - controllo interno dello stato di carica della batteria; - protezione da inversione polarità delle batterie; - led di segnalazione di colore rosso e verde - presenza rete di alimentazione (verde) - controllo carica batteria (verde) - controllo batteria scarica (rosso) - segnalazione guasto (rosso) Caratteristiche tecniche Grado di protezione:... IP30 Massima corrente erogata:... max. 5 A 3.4 Rivelatori automatici di incendio Rivelatori di fumo foto-ottici digitali ELKRON FDO500 I rivelatori di fumo foto-ottici possono essere collegati a 2 diverse tipologie di basi: 1. Base standard ELKRON SD Base con uscita gemma per il collegamento di ripetitori remoti ELKRON SD500R Il principio di funzionamento dei rivelatori di fumo foto-ottici si basa sull effetto Tyndall: analisi della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell aria. Il rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno: un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo, correggendo l eventuale aumento di livello causato dal depositarsi della polvere all interno della cella d analisi. Certificato secondo norme: EN54 parte 7. Questo rivelatore di fumo digitale a basso profilo permette il dialogo bidirezionale con la centrale e dispone al suo interno di circuito di autoapprendimento dell indirizzo per il suo interfacciamento con il sistema di rilevazione. Sul rivelatore è presente un led bicolore per indicare il normale funzionamento (verde) e lo stato di allarme (rosso). Caratteristiche tecniche Conforme alle EN54-7 : 2000 Grado di protezione... IP 43 Temperatura di funzionamento C
19 Assorbimento medio a riposo Vdc Assorbimento in allarme Vdc Uscita ripetizione d allarme (qualora richiesto) Vdc Il rivelatore è essere in grado di memorizzare, in maniera del tutto automatica, i valori delle misure a partire dal minuto precedente fino al minuto successivo della condizione di allarme (60 misure in totale per un finestra temporale complessiva di 2 minuti). Questi valori dovranno poi essere scaricati a richiesta dalla centrale o da un PC remoto per poter essere visualizzati in forma grafica o in formato testo sulla centrale e/o sul PC Rivelatori di calore digitali ELKRON FDT500 I rivelatori di calore potranno essere collegati a 2 tipologie di basi: 1. Base standard ELKRON SD Base con uscita gemma per il collegamento di ripetitori remoti ELKRON SD500R I rivelatori di calore controllano la temperatura all interno dell area in cui sono installati. Un microprocessore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione di tipo NTC, attivando l allarme se la temperatura supera i 58 C. Certificato secondo norme: EN54 parte 5. Questo rivelatore di calore digitale permette il dialogo bidirezionale con la centrale e disporrà al suo interno di circuito di autoapprendimento dell indirizzo per il suo interfacciamento con il sistema di rilevazione. Sul rivelatore è presente un led bicolore per indicare il normale funzionamento (verde) e lo stato di allarme (rosso). Caratteristiche tecniche Conforme alle EN54-5 : 2000 Classe A1S Grado di protezione... IP 43 Temperatura di funzionamento C Soglia di allarme statico C Assorbimento medio a riposo Vdc Assorbimento in allarme Vdc Uscita ripetizione d allarme (qualora richiesto) Vdc Il rivelatore è in grado di memorizzare, in maniera del tutto automatica, i valori delle misure a partire dal minuto precedente fino al minuto successivo della condizione di allarme (60 misure in totale per un finestra temporale complessiva di 2 minuti). Questi valori dovranno poi essere scaricati a richiesta dalla centrale o da un PC remoto per poter essere visualizzati in forma grafica o in formato testo sulla centrale e/o sul PC. 3.5 Punti di segnalazione manuale Pulsante digitale a riarmo manuale ELKRON FM500 Questo tipo di pulsante, adatto per il montaggio a parete, viene attivato in caso di allarme esercitando una leggera pressione sulla parte centrale del vetro fino a spostarlo verso l interno, azionando lo switch. L accensione di un LED rosso indica lo stato di funzionamento e/o allarme. Questo pulsante prevedere il dialogo bidirezionale con la centrale e dispone al suo interno di circuito di autoapprendimento dell indirizzo per il suo interfacciamento con il sistema di rilevazione.
20 Certificato secondo norme: EN54 parte 11. Il pulsante è in grado di memorizzare, in maniera del tutto automatica, i valori delle misure a partire dal minuto precedente fino al minuto successivo della condizione di allarme (60 misure in totale per un finestra temporale complessiva di 2 minuti). Questi valori dovranno poi essere scaricati a richiesta dalla centrale o da un PC remoto per poter essere visualizzati in forma grafica o in formato testo sulla centrale e/o sul PC
21 3.6 Dispositivi di attuazione Segnalatore ottico - acustico a led ad alta efficienza da interno ELKRON TM24 Le lampade sono del seguente tipo: monofacciale (per l installazione ad appoggio parete) bifacciale (per l installazione a bandiera). Il dispositivo è costituito da un pannello ottico acustico con scritta luminosa che si illumina e suona quando alimentato dalla centrale in caso di allarme. Il funzionamento può poter essere selezionato tra continuo e intermittente. In dotazione con i dispositivi sono forniti i seguenti pittogrammi: ALLARME INCENDIO, EVACUARE I LOCALI, SPEGNIMENTO IN CORSO, ALLARME GAS, FIRE ALARM; e dovranno avere un livello di protezione non inferiore a IP40. Pressione acustica 85 db a 1 m Sirena autoalimentata da esterno ELKRON HP500F Questo dispositivo in alluminio pressofuso è dotato di lampeggiatore ed è predisposto per l installazione all esterno degli edifici o in condizioni particolarmente gravose (grado di protezione richiesto non inferiore a IP43). Potenza sonora 104 db a 3 m. La segnalazione acustica è a tono continuo modulato in frequenza e selezionabile tra due tipi di suono, in modo da poter distinguere due sirene dello stesso modello per mezzo di due diverse segnalazioni sonore. In condizioni di batteria a basso livello di carica dovrà essere escluso automaticamente il lampeggiatore in modo da aumentare l autonomia della sirena in assenza di alimentazione. Il contenitore è in grado di alloggiare la batteria tampone 12 V 2,2 Ah, non fornita a corredo; il circuito elettronico è protetto contro le inversioni dei cavi di batteria e i cortocircuiti sul lampeggiatore Ripetitori ottici ELKRON LR500SI Questi dispositivi, se necessario, sono utilizzati per segnalare l intervento di un rivelatore ubicato in un volume nascosto all esterno, oppure per indicare in punti remoti il segnale di allarme. La segnalazione sarà di tipo continuo e diventare, automaticamente, intermittente per tensioni inferiori a 17V o per un numero maggiore di 5 rivelatori in allarme. Il ripetitore è dotato di lampeggio verde che ripete esattamente il lampeggio del LED verde del rivelatore al quale è collegato. Tale dispositivo servirà per verificare, quando il rivelatore non è visibile, la corretta comunicazione tra il rivelatore e la centrale (lampeggio ogni 2 secondi) L involucro del dispositivo dovrà avere grado di protezione non inferiore a IP Fermi elettromagnetici EM50P Se necessario, per mantenere normalmente aperte le porte tagliafuoco e le porte delle zone di passaggio, dai corridoi alle scale ed ai filtri a prova di fumo, realizzati in corrispondenza delle scale di emergenza, e per rilasciarle automaticamente in caso di incendio, può essere previsto un fermo elettromagnetico per ognuna di esse. I fermi dovranno essere in acciaio nichelato ed essere forniti completi di controplacche in materiale termoplastico.
22 Se necessaria la chiusura delle porte anche manualmente, i fermi elettromagnetici dovranno essere corredati di pulsante di sgancio. I fermi elettromagnetici dovranno essere completi di piattello e dei seguenti tipi: Per montaggio a parete o pavimento - con forza di attrazione di 50kg con staffa da 15 cm. Per montaggio a parete - con forza di attrazione di 50kg e pulsante di sblocco. Il Tecnico Arch. Luigi ESPOSITO Il Tecnico Ing. Ivan VERLINGIERI
DIREZIONE REGIONALE PER L UMBRIA Ufficio Tecnico -Edilizio Via M. Angeloni, 90 - Perugia
DIREZIONE REGIONALE PER L UMBRIA Ufficio Tecnico -Edilizio Via M. Angeloni, 90 - Perugia DIREZIONE PROVINCIALE I N P S di TERNI Viale Della Stazione, 5 PROGETTO ESECUTIVO Oggetto: IMPIANTO DI RIVELAZIONE