Source: http://docplayer.fr/6379086-Codes-d-etat-codes-diagnostic-codes-de-pannes-et-programmes-de-controle-vu-vuw-plus-atmotec-turbotec.html
Timestamp: 2019-01-22 19:51:53+00:00
Document Index: 109623597

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art, 1', 'art 1', 'art 1']

Codes d état, codes diagnostic, codes de pannes et programmes de contrôle. VU / VUW Plus atmotec / turbotec - PDF
Download "Codes d état, codes diagnostic, codes de pannes et programmes de contrôle. VU / VUW Plus atmotec / turbotec"
1 Codes d état, codes diagnostic, codes de pannes et programmes de contrôle VU / VUW Plus atmotec / turbotec
2 Signification des symboles figurant sur l écran. Anomalie dans la conduite d air/d évacuation des produits de combustion Tant que le symbole est affiché, une température de départ du chauffage et de sortie d eau chaude est indiquée dans le vrnetdialog, c est-à-dire que la chaudière fonctionne suivant d autres températures que celles déterminées avec les sélecteurs (1) et (2). Mode chauffage actif Affichage permanent : fonctionnement mode chauffage Affichage clignotant : temps de blocage du brûleur actif mode eau chaude sanitaire active VUW : Affichage permanent : de l eau chaude est puisée. éteinte : pas de puisage d eau chaude en cours. VU : Affichage permanent : ballon d eau chaude sanitaire raccordé Affichage clignotant : charge du ballon active Fonction de démarrage à chaud active : Affichage permanent : la fonction de démarrage à chaud est en marche. Affichage clignotant : fonction de démarrage à chaud en cours, brûleur allumé Pompe de chauffage en marche. Vanne gaz interne amorcée. Flamme avec croix : Anomalie durant le fonctionnement du brûleur ; L appareil signale une «Anomalie» Flamme sans croix : Fonctionnement correct du brûleur 2
3 Codes d état. Les codes d état que vous obtenez à l écran vous donnent des informations sur l état de fonctionnement actuel de l appareil. Vous pouvez consulter l affichage du code d état de la manière suivante: Appuyez sur la touche «i. A l écran, le code d état, par ex. «S. 4» apparaît pour «Fonctionnement du brûleur en mode chauffage. Vous pouvez quitter l affichage du code d état de la manière suivante: Appuyez sur la touche «i ou N actionnez aucune touche pendant env. 4 min. Affichage Signification Mode chauffage : S. 0 Pas de demande de chaleur S. 1 Démarrage du ventilateur S. 2 Amorce de la pompe S. 3 Processus d allumage S. 4 Fonctionnement brûleur S. 5 Temporisation ventilation et pompe S. 6 Temporisation ventilation S. 7 Temporisation pompe S. 8 Blocage brûleur après mode chauffage Affichage en mode maintien de la chaleur : S.10 Demande installation sanitaire (débitmètre) S.11 Démarrage du ventilateur S.13 Processus d allumage S.14 Fonctionnement brûleur S.15 Temporisation ventilation et pompe S.16 Temporisation ventilation S.17 Temporisation pompe 3
4 Affichage fonction démarrage à chaud / mode ballon : S.20 Mode cyclique ballon active S.21 Démarrage du ventilateur S.23 Processus d allumage S.24 Fonctionnement brûleur S.25 Temporisation ventilation et pompe S.26 Temporisation ventilation S.27 Temporisation pompe S.28 Blocage brûleur après chargement ballon Affichage relatif à l installation : S.30 Mode chauffage bloqué par thermostat d ambiance (régulation sur bornes 3-4-5) S.31 Mode été active S.33 Pressiostat ne commute pas S.34 Mode protection contre le gel active S.36 Prescription de la valeur théorique du régulateur constant < 20 C, l appareil de régulation externe bloque le mode chauffage S.41 Pression de l installation supérieure à 2,7 bar S.42 le pontage sur la module 2 de 7 n est pas present S.51 L appareil a détecté un refoulement des gaz de combustion et se trouve dans le temps de tolérance de 55 s S.52 L appareil se trouve dans une situation de pause de 20 minutes en raison de la sortie de fumées S.53 L appareil se trouve en situation de pause pendant 2,5 minutes en raison d un manque d eau (écart départ / retour trop important) S.54 L appareil se trouve dans une situation de pause de 20 minutes en raison d un manque d eau (gradient de température) La température monte trop vite. S.96 Le test de la sonde de retour est en cours, les demandes de chauffage sont bloquées S.97 Le test du capteur de pression d eau est en cours, les demandes de chauffage sont bloquées S.98 Le test de la sonde départ et retour est en cours, les demandes de chauffage sont bloquées S.99 L adaptation de la longueur des tubes est exécutée 4
5 Codes de diagnostic. Sélection et réglage des paramètres En mode diagnostic, vous pouvez modifier certains paramètres afin d adapter l appareil de chauffage à l installation de chauffage. Le tableau contient une liste des diagnostics sur lesquels il peut être procédé à des modifications. Tous les autres points de diagnostic sont requis pour le diagnostic et l élimination des dysfonctionnements. Au moyen de la description suivante, vous pouvez sélectionner les paramètres correspondants : 1er. niveau de diagnostic Appuyez simultanément sur les touches «i» et «+». L écran affiche «d. 0». Faites défiler les numéros de diagnostic au moyen des touches «+» ou jusqu à obtenir le numéro de diagnostic souhaité du 1er niveau de diagnostic (voir Tab). Appuyez sur la touche «i». L information relative au diagnostic s affiche. Modifiez la valeur si nécessaire à l aide des touches «+» ou (l affichage clignote). Enregistrez la nouvelle valeur définie en maintenant enfoncée la touche «i» pendant 5 sec. jusqu à ce que l affichage ne clignote plus. Vous pouvez quitter le mode diagnostic de la manière suivante : Appuyez simultanément sur les touches «i» et «+» ou N actionnez aucune touche pendant env. 4 min. 5
6 Affichage Signification Valeurs d affichage/valeurs réglables d.0 Charge partielle du chauffage VU/VUW BE 240/3-5 Charge partielle du chauffage réglable 9-24 kw VU/VUW BE 280/3-5 Charge partielle du chauffage réglable kw VU/VUW BE 242/3-5 Charge partielle du chauffage réglable 8-24 VU/VUW BE 282/3-5 Charge partielle du chauffage réglable 9-28 VU/VUW BE 362/3-5 Charge partielle du chauffage réglable d.1 Arrêt différé du circulateru à eau pour le 1-60 min ((réglage usine : 5 min) mode chauffage d.2 Temporisaton max. pour une température 2-60 min ((réglage usine : 20 min) de départ de 20 C d.3 Température eau chaude de puisage (température réelle) -99 sans NTC, temp. act. en C, 999 court-circuit NTC d.4 Température de l échangeur de chaleur secondaire (VCW) / température du ballon (VC) d.5 Température de départ valeur de consigne d.6 Valeur de consigne de la température d eau chaude d.7 Température théorique de départ à chaud (VCW) / température théorique du ballon (VC) d.8 Thermostat d ambiance aux bornes 3 et 4 d.9 Température théorique de départ du régulateur analogique externe au niveau des bornes 7-8-9/eBus -99 sans NTC, temp. act. en C, 999 court-circuit NTC en C, min. 30 C et max. la valeur définie au point d.71 en C, 35 à 65 C -99 sans NTC, temp. act. en C, 999 court-circuit NTC 1 = fermé (apport thermique requis) 0 = ouvert (aucun apport thermique requis) en C, minimum à partir de la valeur théorique ext. ebus et de la valeur théorique de la borne 7 d.10 Etat pompe de chauffage interne 1, 2 = marche, 0 = arrêt d.11 Etat pompe de chauffage externe 1 à 100 = marche, 0 = arrêt d.22 Demande eau chaude 1 = marche ; 0 = arrêt d.23 Position été (marche/arrêt chauffage) 1 = marche chauffage; 0 = arrêt chauffage (position été) d.25 Chargement ballon/démarrage à chaud 1 = oui, 0 = non activé par régulateur/programmateur d.30 Signal de commande pour les deux 1 = marche ; 0 = arrêt vannes de gaz d.35 Position vanne trois voies 0 = Chauffage ; 1 = Eau chaude ; 2 = Position centrale 6
7 Affichage Signification Valeurs d affichage/valeurs réglables d.41 Température retour Température départ d.47 Température extérieure (avec régulateur Valeur réelle en C (valeur non corrigée) Vaillant commandé par les conditions atmosphériques) d.48 Température des fumées [ C] d.49 Température amenées d air frais au niveau d anti-refouleur[ C] d.67 Temps de blocage du brûleur restant En min d.75 Temps maximal de chargement du ballon (pour ballon sans régulation propre) Plage de réglage : 20 à 90 minutes, (réglage d usine : 45 minutes) d.76 Variante d appareil 00 à 99 (device specific number) d.90 Etat régulateur numérique 1 = détecté, 0 = non détecté (adresse ebus =10) d.91 Etat DCF en cas de sonde externe raccordée à un récepteur DCF77 0 = pas de réception, 1 = réception, 2 = synchronisé, 3 = valide d.97 Activation du 2ème niveau de diagnostic Mot de passe : 17 2ème niveau de diagnostic Faites défiler tel que décrit plus haut dans le 1. niveau de diagnostic jusqu au numéro de diagnostic «d.97». Modifiez la valeur affichée sur «17» (mot de passe) et enregistrez cette valeur. Vous vous trouvez maintenant au 2ème niveau de diagnostic dans lequel toutes les informations du 1er niveau de diagnostic et du 2ème niveau de diagnostic (voir Tab. 9.3) sont affichées. Le défilement et la modification des valeurs, ainsi que la sortie du mode de diagnostic s effectuent comme dans le 1er niveau de diagnostic. Affichage Signification Valeurs d affichage/valeurs réglables d.17 Inversion régulation départ / retour chauffage 0 = départ, 1 = retour (réglage d usine : 0) d.18 Mode d exploitation de la pompe (poursuite de marche) 0 = poursuite de marche, 1 = marche en continu, 2 = hiver (réglage d usine : 0) d.19 Mode de vitesse de la pompe 0 = vitesse de départ 1, vitesse d eau chaude et chauffage 2, vitesse de temporisation 1 1 = vitesse de départ 1, vitesse d eau chaude 2, vitesse de chauffage 1, vitesse de temporisation 1 2 = comme position 1 mais dépendant de d.0 3 = toujours vitesse 2 7
8 Affichage Signification Valeurs d affichage/valeurs réglables d.27 Inversion relais accessoires 1 module 2 de 7 d.28 Inversion relais accessoires 2 module 2 de 7 d.44 Courant d ionisation Valeur réelle > 80 pas de flame < 40 flame ok d.52 Réglage pour le nombre des pulsions de tension minimal du moteur à pas (bloc gaz) (1 correspond à 2 pas pour un moteur à 480 pas) d.53 Réglage pour le nombre des pulsions de tension maximal du moteur à pas (bloc gaz) (1 correspond à 2 pas pour un moteur à 480 pas) d.56 Réglage courbe caractéristique des fumées 1 = Pompe de boucle sanitaire (par défaut) 2 = Pompe chauffage externe 3 = Pompe de chargement du ballon 4 = Hotte 5 = Vanne de gaz externe (vanne magnétique) 6 = Message de dysfonctionnement externe 1 = Pompe de boucle sanitaire 2 = Pompe chauffage ext. (par défaut) 3 = Pompe de chargement du ballon 4 = Hotte 5 = Vanne de gaz externe (vanne magnétique) 6 = Message de dysfonctionnement externe Plage de réglage : 0 à 99 Réglage d usine : 45 Plage de réglage : -99 à -0 Réglage d usine : -25 Plage de réglage : 0 à 2 Réglage d usine : 1 0 : Courbe caractéristique en Autriche 1 : Courbe caractéristique standard en Europe 2 : Fonction VUC (France) 8
9 Affichage Signification Valeurs d affichage/valeurs réglables d.58 Activation du réchauffage solaire de l eau potable pour VCW; Augmentation de la température théorique minimale de l eau potable. Plage de réglage : 0..3 Réglage d usine : 0 0 : réchauffage solaire désactivé (plage de réglage de la température théorique de l eau potable : C) 1 : réchauffage solaire activé (plage de réglage de la température théorique de l eau potable : C) 2 : réchauffage solaire activé (plage de réglage de la température théorique de l eau potable : C) 3 : réchauffage solaire désactivé (plage de réglage de la température théorique de l eau potable : C) Quantité d.60 Nombre des déclenchements du limitateur de température d.61 Nombre de pannes du système automatique Nombre de déclenchements d allumage d allumage (F28-F29) d.64 Durée d allumage moyenne en secondes d.65 Durée d allumage maximale en secondes d.68 Allumages ratés lors de la 1ère tentative Quantité d.69 Allumages ratés lors de la 2ème tentative Quantité d.70 Réglage position vanne à 3 voies 0 = Fonctionnement normal (réglage d usine) 1 = Position centrale 2 = Position chauffage en continu d.71 Valeur max. aquastat chauffage Plage de réglage en C: (réglage usine : 75) d.72 Temporisation de la pompe après le chargement d un ballon d accumulateur d eau chaude (également démarrage à chaud et chargement via C1/C2) d.73 Offset pour la valeur théorique de démarrage à chaud d.77 Charge partielle de production d eau chaude [kw] Plage de réglage : 0, 10, 20,, 600 s Réglage d usine : 80 s Plage de réglage : -15 5K Réglage d usine : 0 K Plage de réglage en fonction de l appareil (réglage d usine : puissance de l appareil max.) d.78 Température max. du ballon Plage de réglage : 55 à 90 C (réglage d usine : 80 C) d.80 Nombre d heures de fonctionnement En heures chauffage d.81 Nombre d heures de fonctionnement En heures production d eau chaude 9
10 Affichage Signification Valeurs d affichage/valeurs réglables d.82 Nombres de commutation en mode Quantité chauffage d.83 Nombres de commutation en mode eau Quantité chaude d.84 Affichage de la maintenance : nombre d heures de fonctionnement jusqu à la prochaine maintenance Plage de réglage : 0 à 3000 h et «-» Réglage d usine : (300 correspond à 3000h) d.85 Augmentation de la puissance (fonction (Réglage de la puissance min jusqu à d.0) anti-dégradation de la cheminée) Limitation de la plage de modulation vers le bas pour éviter la dégradation de la cheminée. Données en %. d.88 plage de réglage pour la détection de prise d eau chaude 0 = 1,5l/min, pas de retard 1 = 3,7l/min, 2 sec de retard d.93 Réglage variante de l appareil DSN Plage de réglage : 0 à 99 d.96 Réglage d usine 1 = Retour des paramètres réglables aux réglages d usine 10
11 Enregistrement des pannes. Les 10 dernières pannes survenues sont enregistrées dans le système d enregistrement des pannes de l appareil. Appuyez simultanément sur les touches «i» et «-». Faites défiler vers l arrière avec la touche «+» dans la mémoire d erreurs. Vous pouvez quitter l affichage du système d enregistrement de la manière suivante : Appuyez simultanément sur les touches «i» et «+» ou N actionnez aucune touche pendant env. 4 min. Code Signification Cause F.0 Sonde de température de départ (NTC): NTC défectueux, câble NTC défectueux, connexion enfichable défectueuse au niveau du NTC, connexion enfichable défectueuse au niveau du système électronique F.1 Sonde de température de retour (NTC): NTC défectueux, câble NTC défectueux, connexion enfichable défectueuse au niveau du NTC, connexion enfichable défectueuse au niveau du système électronique F.2 Interruption sonde température de sortie WW (NTC) F.3 Interruption sonde température de départ à chaud / ballon (NTC) Câble reliant la sonde de température de départ défectueux, sonde de température de départ défectueuse Câble reliant la sonde de température de retour défectueux, sonde de température de retour défectueuse NTC défectueux, câble NTC défectueux, connexion enfichable défectueuse au niveau du NTC, connexion enfichable défectueuse au niveau du système électronique NTC défectueux, câble NTC défectueux, connexion enfichable défectueuse au niveau du NTC, connexion enfichable défectueuse au niveau du système électronique 11
12 Code Signification Cause F.5 Interruption capteur de fumées extérieur Capteur défectueux, fiche non branchée, câble défectueux F.6 Interruption capteur de fumées intérieur Capteur défectueux, fiche non branchée, câble défectueux F.10 Court-circuit au niveau de la sonde de température de départ (< 130 C) La fiche au niveau de la sonde a un défaut à la masse, sonde défectueuse F.11 Court-circuit au niveau de la sonde de température de retour (< 130 C) La fiche au niveau de la sonde a un défaut à la masse, sonde défectueuse F.12 Court-circuit sonde température de sortie WW (NTC) Court-circuit câble vers le boîtier, sonde défectueuse F.13 Court-circuit sonde boiler Fiche CTN défectueuse, électrique court-circuit avec la masse ou courtcircuit câblage, humidité dans câble F.15 Court-circuit capteur de fumées extérieur La fiche au niveau de la sonde a un défaut à la masse, sonde défectueuse F.16 Court-circuit capteur de fumées intérieur La fiche au niveau de la sonde a un défaut à la masse, sonde défectueuse F.20 Signal de la sécurité de surchauffe Sonde thermique de départ incorrectement raccordée ou défectueuse, l appareil ne se met pas hors tension F.22 Manque d eau ou fonctionnement à sec/combustion F.23 Manque d eau, écart de température trop important entre les sondes de départ et de retour F.24 Manque d eau, augmentation trop rapide de la température Trop peu d eau dans l appareil, capteur de pression défectueux, câble vers la pompe défectueux, pompe bloquée ou défectueuse, puissance de la pompe trop faible Pompe bloquée ou défectueuse, puissance de la pompe trop faible Pompe bloquée manque puissance de la pompe, air dans l appareil, pression de l installation trop faible, sondes NTC départ et retour inversées. F.26 Manque du tension vers le moteur à pas Moteur à pas de la vanne de gaz non raccordé, moteur à pas de la vanne de gaz défectueux, circuit imprimé défectueux F.27 Signal d ionisation signale une flamme malgré que la vanne de gaz est non allimenté Electrovannes gaz défectueuses, surveillance de flamme défectueuse 12
13 Code Signification Cause F.28 L appareil ne se met pas en service : les essais d allumage échouent F.29 La flamme s éteint pendant le fonctionnement et les essais d allumage suivants échouent Anomalies dans l arrivée de gaz comme : - Compteur de gaz défectueux - Air dans le gaz - Pression du gaz liquide trop faible - Anomalie sur le mécanisme de gaz (électrovanne principale ou opérateur défectueux), circuit d allumage (transformateur d allumage, câble d allumage, connecteur d allumage) défectueux, interruption du courant d ionisation (câble, électrode), mise à la terre incorrecte de l appareil, système électronique défectueux Arrivée de gaz momentanément interrompue, le transformateur d allumage a des ratés d allumage, mise à la terre incorrecte de l appareil F.33 Pressiostat ne s enclenche pas Pressiostat défectueux F.36 Sortie de fumées détectée par un capteur de Conduit de fumées défectueux/obstrué fumées F.49 Détection d une sous-tension ebus Court-circuit ebus, surcharge sur ebus ou 2 sources de courant sur ebus avec polarité différente F.61 Anomalie dans la commande de la vanne de gaz Court-circuit/défaut à la terre dans le faisceau de câbles vers les vannes de gaz, mécanisme gaz défectueux (défaut à la terre masse des bobines), système électronique défectueux F.62 Temporisation de la coupure de la vanne de gaz défectueuse Mécanisme de gaz non étanche, système électronique défectueux F.63 EEPROM défectueux Système électronique défectueux F.64 Erreur système électronique/erreur sonde Sonde de départ ou de retour en court-circuit ou système électronique défectueux F.65 Température du système électronique trop élevée Surchauffe de l électronique due aux circonstances extérieures, électronique défectueuse F.67 Surveillance de flamme Signal d entrée en dehors des limites (0 ou 5V) Circuit imprimé défectueux F.70 Variante de l appareil non valable pour l écran et/ou le système électronique Cas des pièces détachées : display et circuit imprimé remplacés simultanément 13
14 Code Signification Cause F.71 La sonde de départ signale une valeur constante Sonde de départ défectueuse F.72 Anomalie sonde de départ et/ou de retour La sonde de départ et/ou la sonde de retour est défectueuse F.73 Anomalie sur le capteur de pression Le câble vers le capteur de pression d eau est coupé ou a un court-circuit F.74 Anomalie capteur de pression d eau Erreur interne dans le capteur de pression d eau ou court-circuit. F.75 Capteur de pression d eau et/ou pompe défectueux Lors de la mise en marche de la pompe, aucun saut de pression détecté F.77 Interruption pontage sur module 2 de 7 (possible uniquement en liaison avec l accessoire) module 2 de 7 pontage enlevé 14
15 Programmes de contrôle. En activant les différents programmes de contrôle, vous pouvez déclencher des fonctions spéciales sur les appareils. Celles-ci figurent en détail. Démarrez les programmes de contrôle P.0 à P.6 en tournant l interrupteur principal sur «I» et en maintenant enfoncée la touche «+» pendant 5 secondes. Le symbole «P. 0» s affiche. En actionnant la touche «+», les numéros du programme de contrôle défilent dans l ordre croissant. Actionnez la touche «i», l appareil se met alors en marche et le programme de contrôle démarre. Vous pouvez quitter les programmes de contrôle en appuyant simultanément sur les touches «i» et «+». On sort des programmes de contrôle en n actionnant aucune touche pendant 15 minutes. Affichage Signification P.0 Programme de contrôle de purge. Le circuit de chauffage et le circuit d eau chaude sont purgés par le purgeur automatique (le capuchon du purgeur automatique doit être ouvert). P.1 Programme de contrôle grâce auquel l appareil fonctionne à pleine charge après un allumage réussi. P.2 Programme de contrôle grâce auquel l appareil fonctionne avec une quantité de gaz minimale après un allumage réussi. La quantité de gaz minimale peut être définie. P.5 Fonction de contrôle pour la limitation de température de sécurité (STB) : Le brûleur est mis en marche à puissance maximale, le régulateur de température est désactivé de sorte que le brûleur chauffe jusqu à ce que le logiciel STB se déclenche en atteignant la température STB sur la sonde départ ou la sonde retour. P.6 Programme de remplissage : La vanne à 3 voies est amenée en position centrale. Le brûleur et la pompe sont éteints. 15
16 N.V. Vaillant S.A. Rue Golden Hopestraat 15 B-1620 Drogenbos Tel. 02/ Fax 02/ /04/ codes - Modifications sous réserve
atmovit VK BE 164/1-5 VK BE 254/1-5 VK BE 324/1-5 VK BE 414/1-5 VK BE 484/1-5 VK BE 564/1-5 BE/LU/FR
atmovit VK BE 164/1-5 VK BE 254/1-5 VK BE 324/1-5 VK BE 414/1-5 VK BE 484/1-5 VK BE 564/1-5 BE/LU/FR Notice d installation et de maintenance BE/LU/FR Pour le professionnel âgréé atmovit Chaudières à gaz