Source: http://docplayer.fr/814200-This-is-a-preview-click-here-to-buy-the-full-publication-norme-internationale-international-standard-systemes-de-transfert-statique-sts.html
Timestamp: 2017-07-24 09:28:25+00:00
Document Index: 127725612

Matched Legal Cases: ['art 1', 'art 1', 'art 2', 'art 1', 'art 2', 'art 3', 'art 1', 'art 1', 'art 5', 'art 7', 'art 1', 'art 3', 'art 1', 'art 2', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 2', 'art 1', 'art 9', 'art 8', 'art 2', 'art 3', 'art 9', 'art 4', 'art 15', 'art 24', 'art 3', 'art 2', 'art 7', 'art 2', 'art 301', 'art 2', 'art 1']

This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Systèmes de transfert statique (STS) - PDF
Download "This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Systèmes de transfert statique (STS)"
1 NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC Première édition First edition Systèmes de transfert statique (STS) Partie 1: Exigences générales et règles de sécurité Static transfer systems (STS) Part 1: General and safety requirements IEC 2005 Droits de reproduction réservés Copyright - all rights reserved Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher. International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland Telephone: Telefax: Web: Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission Международная Электротехническая Комиссия CODE PRIX PRICE CODE XA Pour prix, voir catalogue en vigueur For price, see current catalogue2 CEI:2005 SOMMAIRE AVANT-PROPOS Domaine d application Références normatives Termes et définitions Définitions générales Valeurs spécifiées Valeurs d'entrée Exigences de sécurité Marquage et instructions Exigences fondamentales de conception Exigences physiques Exigences thermiques, protection contre le feu et risques de feu Exigences électriques et simulation de conditions anormales Généralités Rigidité diélectrique Fonctionnement anormal et conditions de défaut Annexe A (normative) Méthode de calcul de la section des conducteurs de protection en fonction des contraintes thermiques dues aux courants de courte durée (des informations plus détaillées sont données dans la CEI ) Annexe B (normative) Sections minimales et maximales des conducteurs en cuivre adaptés pour le raccordement Bibliographie Figure 1 Doigt d épreuve (voir CEI 60529)...46 Figure 2 Broche d essai...48 Figure 3 Sonde d essai...48 Figure 4 Détermination de l isolation à l intérieur d un circuit...68 Figure 5 Détermination de l isolation entre parties actives et surfaces accessibles...70 Figure 6 Détermination de l isolation a) entre circuits et environnement, et b) entre circuits...72 Figure 7 Détermination de l isolation fonctionnelle...74 Figure 8 Détermination de l isolation principale...76 Figure 9 Détermination de l isolation double ou renforcée...78 Tableau 1 Distance à travers l isolation du câblage interne...50 Tableau 2 Section des conducteurs de protection (PE et PEN)...60 Tableau 3 Définitions des degrés de pollution...80 Tableau 4 Distances d isolement entre les circuits primaires et leur environnement (tension de tenue aux chocs relative à la catégorie de surtension III)...843 IEC: CONTENTS FOREWORD Scope Normative references Terms and definitions General definitions Specified values Input values Safety requirements Marking and instructions Fundamental design requirements Physical requirements Thermal requirements, fire protection and fire risks Electrical requirements and simulated abnormal conditions General Electric strength Abnormal operating and fault conditions Annex A (normative) Method of calculating the cross-sectional area of protective conductors with regard to thermal stresses due to currents of short duration (more detailed information is to be found in IEC ) Annex B (normative) Minimum and maximum cross-sections of copper conductors suitable for connection Bibliography Figure 1 Test finger (see IEC 60529)...47 Figure 2 Test pin...49 Figure 3 Test probe...49 Figure 4 Determination of insulation within a circuit...69 Figure 5 Determination of insulation between live parts and accessible surfaces...71 Figure 6 Determination of insulation a) between circuits and the environment, and b) between circuits...73 Figure 7 Determination of functional insulation...75 Figure 8 Determination of basic insulation...77 Figure 9 Determination of double or reinforced insulation...79 Table 1 Distance through insulation of internal wiring...51 Table 2 Cross-sectional area of protective conductors (PE, PEN)...61 Table 3 Definitions of pollution degrees...81 Table 4 Clearances between primary circuits and their environment (impulse withstand voltages according to overvoltage category III)...854 CEI:2005 Tableau 5 Distances d isolement entre les circuits secondaires et leur environnement b) (Tensions de tenue aux chocs relatives à la catégorie de surtension II)...86 Tableau 6 Distances d isolement internes à un circuit (tension de tenue aux chocs relative à la catégorie de surtension I)...88 Tableau 7 Lignes de fuite minimales...92 Tableau 8 Limites des sources de puissance limitées par construction...94 Tableau 9 Limites des sources de puissance limitées par construction (dispositif de protection contre les surintensités requis)...96 Tableau 10 Limites d échauffements: Partie Tableau 11 Limites d échauffements: Partie Tableau A.1 Valeurs de k pour les conducteurs de protection isolés non incorporés dans des câbles, ou pour les conducteurs de protection nus en contact avec le revêtement des câbles Tableau B.1 Sections minimales et maximales des conducteurs en cuivre adaptés pour le raccordement...1165 IEC: Table 5 Clearances between secondary circuits and their environment b) (impulse withstand voltages according to overvoltage category II)...87 Table 6 Clearances within a circuit (impulse withstand voltage according to overvoltage category I)...89 Table 7 Minimum creepage distances...93 Table 8 Limits for inherently limited power sources...95 Table 9 Limits for power sources not inherently limited (overcurrent protective device required)...97 Table 10 Temperature rise limits: Part Table 11 Temperature rise limits: Part Table A.1 Values of k for insulated protective conductors not incorporated in cables, or bare protective conductors in contact with cable covering Table B.1 Minimum and maximum cross-sections of copper conductors suitable for connection...1176 CEI:2005 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE SYSTÈMES DE TRANSFERT STATIQUE (STS) Partie 1: Exigences générales et règles de sécurité AVANT-PROPOS 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI entre autres activités publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d études. 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 5) La CEI n a prévu aucune procédure de marquage valant indication d approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication. 9) L attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. La Norme internationale CEI a été établie par le sous-comité 22H: Alimentations sans interruption (ASI), du comité d'études 22 de la CEI: Systèmes et équipements électroniques de puissance. Le texte anglais de cette norme est basé sur les documents 22H/66/FDIS et 22H/67/RVD. Le rapport de vote 22H/67/RVD donne toute l information sur le vote ayant abouti à l approbation de cette norme. La version française de cette norme n a pas été soumise au vote. Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.7 IEC: INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION STATIC TRANSFER SYSTEMS (STS) Part 1: General and safety requirements FOREWORD 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as IEC Publication(s) ). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and nongovernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees. 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user. 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter. 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication. 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications. 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication. 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. International Standard IEC has been prepared by subcommittee 22H: Uninterruptible Power Systems (UPS), of IEC technical committee 22: Power electronic systems and equipment. The text of this standard is based on the following documents: FDIS 22H/66/FDIS Report on voting 22H/67/RVD Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table. The French version of this standard has not been voted upon. This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.8 CEI:2005 La CEI comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Systèmes de transfert statique (STS): Partie 1: Exigences générales et règles de sécurité Partie 2: Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements1 Partie 3: Method of specifying the performance and test requirements2 Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera reconduite, supprimée, remplacée par une édition révisée, ou amendée. 1 A publier. 2 A l étude.9 IEC: IEC consists of the following parts, under the general title Static transfer systems (STS): Part 1: General and safety requirements Part 2: Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements1 Part 3: Method of specifying the performance and test requirements2 The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be reconfirmed, withdrawn, replaced by a revised edition, or amended. 1 To be published. 2 Under consideration.10 CEI:2005 SYSTÈMES DE TRANSFERT STATIQUE (STS) Partie 1: Exigences générales et règles de sécurité 1 Domaine d application La CEI est constituée de trois parties et s'applique aux systèmes de transfert statique (STS) à courant alternatif autonomes destinés à assurer la continuité de l'alimentation d'une charge par un transfert manuel ou automatique, avec ou sans coupure, à partir d'au moins deux sources indépendantes à courant alternatif. La présente partie de la CEI concerne les exigences générales et les règles de sécurité. Se reporter à la future CEI pour la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la future CEI pour la méthode de spécification des exigences de performance et d'essais. La présente partie de la CEI est destinée à réduire le risque de feu, de choc électrique ou de blessure de personnes dû à des équipements installés, sous réserve que l'installation, l'exploitation et la maintenance de ces équipements suivent les exigences du fabricant. La présente partie de la CEI contient des exigences concernant les éléments de commutation et leur commande ainsi que les éléments de protection, le cas échéant. La présente partie de la CEI contient également des informations relatives à l'intégration globale d'un STS et de ses accessoires dans un réseau de distribution de courant alternatif. Il convient que les composants ou les dispositifs nécessaires à l'exploitation/à la commande/à la protection/à l'isolation (par exemple disjoncteurs, fusibles, transformateurs, etc.) d'un STS soient conformes aux exigences des normes CEI qui leur sont applicables et ne sont pas couverts par la présente norme. Cette norme s'applique aux réseaux jusqu'à V en courant alternatif qui sont destinés à être utilisés dans des applications monophasées, biphasées ou triphasées. Cette norme ne s applique pas: aux dispositifs pour la commutation de sources à courant continu; aux systèmes de transfert statique utilisant uniquement des dispositifs de commutation électromécaniques destinés à être utilisés dans les systèmes d'alimentation de secours avec coupure de l'alimentation de la charge pendant le transfert. Ces équipements sont couverts par la CEI ; aux dispositifs de commutation automatiques intégrés aux ASI couvertes par la série CEI NOTE Pour les STS destinés à être utilisés dans des véhicules, à bord de navires ou d'aéronefs, dans des pays tropicaux, pour les systèmes d'alimentation de secours (comme ceux utilisés dans les établissements de santé, pour la lutte contre les incendies, les secours d'urgence, etc.), ou à des altitudes supérieures à m, des exigences différentes peuvent être nécessaires.11 IEC: STATIC TRANSFER SYSTEMS (STS) Part 1: General and safety requirements 1 Scope IEC consists of three parts and applies to free standing a.c. static transfer systems (STS) intended to ensure the continuity of power to load by automatically or manually controlled transfer, with or without interruption, from two or several a.c. independent sources. This part of IEC concerns general and safety requirements. See future IEC for electromagnetic compatibility (EMC) and futureiec for the method of specifying performance and test requirements. This part of IEC is intended to reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons from installed equipment subject to installing, operating, and maintaining the equipment in the manner prescribed by the manufacturer. This part of IEC includes requirements for the switching elements, their control and protective elements, where applicable. This part of IEC also includes information for the overall integration of the STS and its accessories into the a.c. power distribution system. Components or devices necessary for the operation/control/protection/isolation (e.g. circuitbreakers, fuses, transformers, etc.) of a STS should comply with the requirements of the relevant IEC standards and are not covered by this part of IEC This standard applies to systems up to V (a.c. value) which are intended to be used in single phase or phase-phase or three phase applications. This standard does not apply to: devices for d.c. source switching; static transfer system using only electromechanical switching devices intended to be used in emergency power systems with interruption of the supply to the load during transfer. This equipment is covered by IEC ; the automatic switching devices integrated into UPS covered by IEC series. NOTE For STS intended to be used in vehicles, onboard ships or aircraft, in tropical countries, for emergency power systems (such as those used for health care facilities, fire fighting, emergency rescue, etc.), or on elevations greater than m, different requirements may be necessary.12 CEI: Références normatives Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). CEI :1989, Techniques des essais à haute tension Première partie: Définitions et prescriptions générales relatives aux essais CEI 60073, Principes fondamentaux et de sécurité pour l interface homme-machine, le marquage et l identification Principes de codage pour les indicateurs et les organes de commande CEI 60083, Prises de courant pour usages domestiques et analogues normalisées par les pays membres de la CEI CEI 60085, Isolation électrique Classification thermique CEI 60112, Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides CEI , Installations électriques des bâtiments Partie 5-54: Choix et mise en œuvre des matériels électriques Mises à la terre, conducteurs de protection et conducteurs d'équipotentialité de protection CEI , Installations électriques des bâtiments Septième partie: Règles pour les installations et emplacements spéciaux Section 707: Mise à la terre des installations de matériel de traitement de l information CEI DB:20023, Symboles graphiques utilisables sur le matériel CEI 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) CEI :1992, Coordination de l isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension Partie 1: Principes, prescriptions et essais 4 Amendement 1 (2000) Amendement 2 (2002) CEI :2003: Coordination de l isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension Partie 3: Utilisation de revêtement, d'empotage ou de moulage pour la protection contre la pollution CEI :1999, Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue Partie 1: Règles générales 5 Amendement 1 (2003) CEI 60755, Règles générales pour les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel 3 «DB» se réfère à la base données «on-line» de la CEI. 4 Il existe une édition consolidée 1.2 comprenant la CEI :1992 et ses Amendements 1 (2000) et 2 (2002). 5 Il existe une édition consolidée 3.1 comprenant la CEI :1999 et son Amendement 1 (2003).13 IEC: Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. IEC :1989, High-voltage test techniques Part 1: General definitions and test requirements IEC 60073, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification Coding principles for indicators and actuators IEC 60083, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use, standardised in member countries of IEC IEC 60085, Electrical insulation Thermal classification IEC 60112, Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials IEC , Electrical installations of buildings Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors IEC , Electrical installations of building Part 7: Requirements for special installations or locations Section 707: Earthing requirements for the installation of data processing equipment IEC DB:20023, Graphical symbols for use on equipment IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) IEC :1992, Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems Part 1: Principles, requirements and tests 4 Amendment 1 (2000) Amendment 2 (2002) IEC :2003, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution IEC :1999, Automatic electrical controls for household and similar use Part 1: General requirements 5 Amendment 1 (2003) IEC 60755, General requirements for residual current operated protective devices 3 DB refers to the IEC on-line database. 4 A consolidated edition 1.2 exists including IEC :1992 and its Amendments 1 (2000) and 2 (2002). 5 A consolidated edition 3.1 exists including IEC :1999 and its Amendment 1 (2003).14 CEI:2005 CEI :2001, Matériels de traitement de l information Sécurité Partie 1: Prescriptions générales CEI , Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel pour usages domestiques et analogues sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé (ID) Partie 1: Règles générales CEI , Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD) Partie 1: Règles générales CEI 62103:2003, Equipements électroniques utilisés dans les installations de puissance CEI , Static transfer systems (STS) Part 2: Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements6 ISO :2002, Symboles graphiques Couleurs de sécurité et signaux de sécurité Partie 1: Principes de conception pour les signaux de sécurité sur les lieux de travail et dans les lieux publics ISO 7000:2004, Symboles graphiques utilisables sur le matériel Index et tableau synoptique 3 Termes et définitions Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s appliquent. 3.1 Définitions générales commutateur de transfert équipement de commutation constitué d un ou de plusieurs interrupteurs utilisés pour transférer la puissance d une source à une autre système de transfert statique STS système qui utilise des dispositifs statiques pour transférer une charge, entre une source préférentielle et une source alternative NOTE 1 Le transfert peut être automatique et/ou manuel. NOTE 2 Le transfert peut s'effectuer avec ou sans coupure interrupteur électronique (de puissance) ensemble fonctionnel comprenant au moins une valve électronique commandable, assurant la commande (ouverture et fermeture) électronique d'un circuit de puissance [VEI ] commutateur électronique alimenté par le réseau interrupteur électronique dans lequel la tension de commutation est fournie par le réseau 6 A publier.15 IEC: IEC :2001, Information technology equipment Safety Part 1: General requirements IEC , Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) Part 1: General rules IEC , Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) Part 1: General rules IEC 62103:2003, Electronic equipment for use in power installations IEC , Static transfer systems (STS) Part 2: Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements6 ISO :2002, Graphical symbols Safety colours and safety signs Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas ISO 7000:2004, Graphical symbols for use on equipment Index and synopsis 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 3.1 General definitions transfer switch switching equipment consisting of one or more switches used to transfer power from one source to another static transfer system STS system that transfers a load, by static means, between a preferred source and an alternate source NOTE 1 The transfer may be automatic and/or manual. NOTE 2 The transfer may be with or without interruption electronic (power) switch operative unit for electronic power switching comprising at least one controllable valve device [IEV ] line commutated electronic switch electronic switch where the commutating voltage is supplied by the line 6 To be published. Documents pareils
NORME CEI INTERNATIONALE IEC INTERNATIONAL 60839-2-3 STANDARD Première édition First edition 1987-12 Systèmes d'alarme Partie 2: Prescriptions pour les systèmes d'alarme anti-intrusion Section trois Prescriptions Plus en détail NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Dispositifs à semiconducteurs Dispositifs discrets. Semiconductor devices Discrete devices
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 747-6-3 QC 750113 Première édition First edition 1993-11 Dispositifs à semiconducteurs Dispositifs discrets Partie 6: Thyristors Section trois Spécification Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME CEI INTERNATIONALE IEC INTERNATIONAL STAN DARD. Systèmes d'alarme
NORME CEI INTERNATIONALE IEC INTERNATIONAL STAN DARD 60839-2-5 Première édition First edition 1990-07 Systèmes d'alarme Partie 2: Prescriptions pour les systèmes d'alarme anti-intrusion Section 5 Détecteurs Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60670-22 Première édition First edition 2003-05 Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usage domestique Plus en détail NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60335-2-13 2002 AMENDEMENT 1 AMENDMENT 1 2004-04 Amendement 1 Appareils électrodomestiques et analogues Sécurité Partie 2-13: Règles particulières pour Plus en détail NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 81714-3 Deuxième édition Second edition 2004-10 Création de symboles graphiques utilisables dans la documentation technique de produits Partie 3: Classification Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Essais d'environnement. Environmental testing
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60068-3-6 Première édition First edition 2001-08 Essais d'environnement Partie 3-6: Documentation d accompagnement et guide Confirmation des performances Plus en détail NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 61310-1 Deuxième édition Second edition 2007-02 Sécurité des machines Indication, marquage, manœuvre Partie 1: Exigences pour les signaux visuels, acoustiques Plus en détail NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
IEC 60512-9-3 Edition 2.0 2011-06 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Connectors for electronic equipment Tests and measurements Part 9-3: Endurance tests Test 9c: Mechanical operation (engaging Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Câbles à fibres optiques
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60794-2 Troisième édition Third edition 2002-12 Câbles à fibres optiques Partie 2: Câbles intérieurs Spécification intermédiaire Optical fibre cables Plus en détail COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 62053-61:1998
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60695-10-3 Première édition First edition 2002-04 PUBLICATION FONDAMENTALE DE SÉCURITÉ BASIC SAFETY PUBLICATION Essais relatifs aux risques du feu Partie Plus en détail INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE
IEC 60512-8-3 Edition 1.0 2011-04 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Connectors for electronic equipment Tests and measurements Part 8-3: Static load tests (fixed connectors) Test 8c: Robustness Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Appareillage à basse tension
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 61554 Première édition First edition 1999-10 Appareils montés en tableaux Instruments de mesure électriques Dimensions pour le montage en tableaux Panel Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Partie 1: Emetteurs d'infrarouge cou rt
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 61335 Première édition First edition 1997-04 Instrumentation nucléaire Appareillage d'analyse par fluorescence X en forage Nuclear instrumentation Bore-hole Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Vocabulaire Electrotechnique International
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60050-415 Première édition First edition 1999-04 Vocabulaire Electrotechnique International Partie 415 : Aérogénérateurs International Electrotechnical Plus en détail INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE
IEC 62490-2 Edition 1.0 2010-07 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE colour inside ESL measuring method Part 2: Surface mount capacitors for use in electronic equipment Méthode de mesure de l ESL Plus en détail NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 61229 1993 AMENDEMENT 1 AMENDMENT 1 1998-02 Amendement 1 Protecteurs rigides pour travaux sous tension sur des installations à courant alternatif Amendment Plus en détail INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE
INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE IEC 61300-3-20 Edition 1.0 2001-04 Fibre optic interconnecting devices and passive components Basic test and measurement procedures Part 3-20: Examinations and Plus en détail FINAL DRAFT INTERNATIONAL STANDARD PROJET FINAL DE NORME INTERNATIONALE
PROJECT IEC 60512-9-2 Edition 1.0 2011-05 FINAL DRAFT INTERNATIONAL STANDARD PROJET FINAL DE NORME INTERNATIONALE Connectors for electronic equipment Tests and measurements Part 9-2: Endurance tests Test Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 61557-8 Deuxième édition Second edition 2007-01 Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. Dispositifs Plus en détail NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 1434 Première édition First edition 1996-09 Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide Guide pour l expression des courants Plus en détail NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60661 1999 AMENDEMENT 1 AMENDMENT 1 2003-02 Amendement 1 Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des cafetières électriques à usage domestique Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60512-23-4 Première édition First edition 2001-06 Connecteurs pour équipements électroniques Essais et mesures Partie 23-4: Essais de blindage et de Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Ensembles d'appareillage à basse tension
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60439-2 Troisième édition Third edition 2000-03 Ensembles d'appareillage à basse tension Partie 2: Règles particulières pour les canalisations préfabriquées Plus en détail NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60839-7-2 Première édition First edition 2001-03 Systèmes d'alarme Partie 7-2: Formats de message et protocoles pour les interfaces de données série Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication RAPPORT TECHNIQUE TECHNICAL REPORT. Instrumentation des véhicules électriques routiers
IEC 61850-4 Edition 2.0 2011-04 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Communication networks and systems for power utility automation Part 4: System and project management Réseaux et systèmes de Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE IEC 60512-15-3 Edition 1.0 2008-05 Connectors for electronic equipment Tests and measurements Part 15-3: Connector tests (mechanical) Test 15c: Insert retention Plus en détail INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE
IEC 61851-24 Edition 1.0 2014-03 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Electric vehicle conductive charging system Part 24: Digital communication between a d.c. EV charging station and an electric Plus en détail NORME INTERNATIONALE
NORME INTERNATIONALE CEI 60364-1 Cinquième édition 2005-11 Installations électriques à basse tension Partie 1: Principes fondamentaux, détermination des caractéristiques générales, définitions Cette version Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Essai d'environnement. Environmental testing
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60335-2-6 2002-07 AMENDEMENT 1 AMENDMENT 1 2004-11 Amendement 1 Appareils électrodomestiques et analogues Sécurité Partie 2-6: Règles particulières pour Plus en détail NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
IEC 60812 Edition 2.0 2006-01 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Analysis techniques for system reliability Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) Techniques d'analyse de la fiabilité Plus en détail Méthodes de mesure applicables au matériel utilisé pour les systèmes de transmission numérique en hyperfréquence
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60794-2 Troisième édition Third edition 2002-12 Câbles à fibres optiques Partie 2: Câbles intérieurs Spécification intermédiaire Optical fibre cables Plus en détail INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD C.E IEC 746-5 Première édition First edition 1992-12 Expression des qualités de fonctionnement des analyseurs électrochimiques Partie 5: Potentiel d'oxydo-réduction Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Conditionnement des fils de bobinage
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60264-3-4 Deuxième édition Second edition 1999-04 Conditionnement des fils de bobinage Partie 3-4: Bobines de livraison à fût de forme conique Dimensions Plus en détail INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE
IEC 62509 Edition 1.0 2010-12 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Battery charge controllers for photovoltaic systems Performance and functioning Contrôleurs de charge de batteries pour systèmes Plus en détail Is0 INTERNATIONAL STANDARD NORME 8421-3 INTERNATIONALE. Fire protection - Vocabulary - Part 3: Protection contre I incendie - Vocabulaire - Partie 3:
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60512-20-2 Première édition First edition 2000-04 Composants électromécaniques pour équipements électroniques Procédures d'essai de base et méthodes Plus en détail INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE
INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE IEC 60966-2-7 Edition 1.0 2015-09 colour inside Radio frequency and coaxial cable assemblies Part 2-7: Detail specification for cable assemblies for radio and Plus en détail NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD
INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE IEC 60364-7-722 Edition 1.0 2015-02 Low-voltage electrical installations Part 7-722: Requirements for special installations or locations Supplies for electric Plus en détail COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION
IEC 60068-2-5 Edition 2.0 2010-04 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Environmental testing Part 2-5: Tests Test Sa: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME CEI INTERNATIONALE IEC INTERNATIONAL 61194 STAN DARD
NORME CEI INTERNATIONALE IEC INTERNATIONAL 61194 STAN DARD Première édition First edition 1992-12 Paramètres descriptifs des systèmes photovoltaïques autonomes Characteristic parameters of stand-alone Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Interfaces de connecteurs pour fibres optiques
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 61754-13 Deuxième édition Second edition 2006-02 Interfaces de connecteurs pour fibres optiques Partie 13: Connecteurs de type FC-PC Fibre optic connector Plus en détail TECHNICAL REPORT RAPPORT TECHNIQUE
IEC/TR 62271-301 Edition 2.0 2009-09 TECHNICAL REPORT RAPPORT TECHNIQUE High-voltage switchgear and controlgear Part 301: Dimensional standardisation of high-voltage terminals Appareillage à haute tension Plus en détail COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61303:1997
INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE ISO 9131 First edition Premiere Edition 1993-07-01 Three wheeled mopeds and motorcycles - Dimensions - Vocabulary Cyclomoteurs et motocycles & trois roues - Plus en détail INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE
IEC 60085 Edition 4.0 2007-11 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Electrical insulation Thermal evaluation and designation Isolation électrique Evaluation et désignation thermiques INTERNATIONAL Plus en détail INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE
IEC 60335-2-95 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE AMENDMENT 2 AMENDEMENT 2 Edition 2.0 2008-02 Household and similar electrical appliances Safety Part 2-95: Particular requirements for drives Plus en détail This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STAN DARD
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STAN DARD CEI IEC 60841 Première édition First edition 1988-03 Enregistrement sonore Système codeur et décodeur à modulation par impulsions codées (MIC) Audio recording Plus en détail This document is a preview generated by EVS
INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE IEC 62137-1-1 Edition 1.0 2007-07 Surface mounting technology Environmental and endurance test methods for surface mount solder joint Part 1-1: Pull strength Plus en détail This document is a preview generated by EVS
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60335-2-54 2002 AMENDEMENT 2 AMENDMENT 2 2007-01 Amendement 2 Appareils électrodomestiques et analogues Sécurité Partie 2-54: Règles particulières pour Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back