Source: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1978/85/
Timestamp: 2020-07-07 12:07:15+00:00
Document Index: 51747203

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 9', '§ 6', '§ 8', '§ 9', '§ 4', 'zákona č. 174', '§ 12', '§ 13']

85/1978 Zb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti ... - SLOV-LEX
85/1978 Zb.
výrobu a úpravu plynu,
skladování a přepravu plynu,
plnění nádob plyny včetně tlakových stanic,
Za zařízení uvedená v odstavce 2 se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.
Za plyny se pro účely této vyhlášky považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než 50 °C, nebo látky, u nichž je při teplotě 50 °C absolutní tlak (tense) pár vyšší než 0,3 MPa (3 kp/cm2).1)
Provedením revizí (§ 4) nebo zkoušek (§ 9) zařízení pověří organizace pracovníka, který má k této činnosti osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen "revizní technik"). Toto osvědčení 2) vydává inspektorát bezpečnosti práce 3) (dále jen "inspektorát") příslušný podle místa výkonu práce pověřovaného pracovníka.
Organizace může zajistit provádění revizí nebo zkoušek zařízení prostřednictvím jiné organizace, která má k této činnosti oprávnění 4) vydané inspektorátem.
Revize zařízení jsou výchozí (§ 6) a provozní (§ 8); rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy.
Jestliže je součástí zařízení i zařízení elektrické, tlakové, zdvihací nebo jiné, prověří se při revizi celého zařízení, zda u těchto zařízení byla provedena revize podle zvláštních předpisů. 5) Ve zprávě o revizi zařízení se o tom učiní záznam.
podle potřeby zajistí spolehlivé odpojení zařízení od přívodu energie a zabrání tak možnosti úrazů a havarie,
podle potřeby odplyní zařízení nebo plyny v zařízení přivede do stavu netečné atmosféry (inertizace), 6) popřípadě v zařízení zajistí dýchatelnou a nezávadnou atmosféru,
provede podle místních podmínek v potřebném rozsahu protipožární opatření podle obecných předpisů, 7)
zajistí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků a vybaví je potřebným nářadím, přístroji a osobními ochrannými pracovními prostředky.
Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy 8) v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.
Zkouškou zařízení je jeho přezkoušení po dokončení montáže nebo rekonstrukce z hlediska, zda odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany a projektovaným technologickým hodnotám. Zkoušku zařízení zajistí organizace, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení.
aby měřicí a ovládací zařízení, které se v průběhu zkoušky používají, byla umístěna na bezpečném místě,
aby byla zajištěna správnost hlavních měřicích přístrojů podle zvláštních předpisů. 9)
Pracovník přihlášený k pověření odborné způsobilosti musí být zdravotně způsobilý 10) a musí:
Při prověřování odborné způsobilosti přezkouší inspektorát pracovníka ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a s teoretických znalostí z oboru plynových zařízení s přihlédnutím k požadovanému druhu a rozsahu osvědčení.
vypracovat technologických postup revize,
v případě, že zařízení bezprostředně ohrožuje život a zdraví pracovníků nebo majetek, navrhnout okamžitě odstavení zařízení z provozu,
vypracovat technologický postup zkoušky (§ 9 odst. 2),
ČSN 07 8404 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní pravidla.
§ 4 písm. g) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
Vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce, ve znění vyhlášky č. 111/1973 Sb.
ČSN 38 6420 Plynovody v průmyslových závodech; ČSN 38 6405 Směrnice pro zpracování předpisů pro údržbu a obsluhu odběrních plynových zařízení v průmyslových závodech.
Zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně; vyhláška č. 106/1959 Ú.l., o organizaci požární ochrany.
Např. ČSN 38 6405 Směrnice pro zpracování předpisů pro obsluhu a údržbu odběrních plynových zařízení v průmyslových závodech; ČSN 38 6462 Rozvod a použití ropan-butanu v průmyslových závodech a sídlištích; ČSN 38 6417 Regulační stanice plynu.
ČÁST DRUHÁ Kontroly, revize a zkoušky zařízení
ČÁST TŘETÍ Revizní technik
§ 12 Osvědčení
§ 13 Povinnosti revizního technika
Číslo: 85/1978 Zb.
Názov: Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Dátum schválenia: 26.06.1978
Dátum vyhlásenia: 17.07.1978
Autor: Český úřad bezpečnosti práce
Nachádza sa v čiastke: 19/1978