Source: http://docplayer.fi/916744-Energiaselvityksen-ja-todistuksen-luominen-dof-energia-ohjelmalla-uudispientalon-laskentaesimerkki.html
Timestamp: 2018-05-24 06:42:30+00:00
Document Index: 5005655

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI - PDF
Download "ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI"
1 ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI
2 SISÄLLYS SISÄLLYS Energiaselvitys ja energiatodistus, yleistä Energiaselvityksen sisältö Milloin energiaselvitystä ja/tai -todistusta tarvitaan Kuka saa tehdä energiaselvityksiä ja -todistuksia Miten energiaselvitys tehdään DOF-ENERGIA-ohjelmalla Laskentaesimerkki Laskentaesimerkin lähtötiedot Energiaselvityksen luominen Lämpöhäviöiden määräysten mukaisuus Energiaselvityksen päätiedot Energiatodistus Usein kysyttyjä kysymyksiä...30 LIITE 1 Lämmöntuottolaitteiden vuosihyötysuhteita eri lämmöntuottotavoilla...32 LIITE 2 Alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuinen keskilämpötilan ero...33 LIITE 3 Rakennuksen vuotoilmakerroin...34 LIITE 4 Lämpimän käyttöveden ominaiskulutuksia eri rakennustyypeille...35 LIITE 5 Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat eri järjestelmille...36 LIITE 6 Lämmitysjärjestelmän lämmitysvesivaraajan lämpöhäviöteho...37 LIITE 7 Lämpimän käyttöveden kiertopiirin ja varaajan lämpöhäviöenergia...38 LIITE 8 Rakennuksen laitteiden ominaissähköenergian kulutusarvot...39 LIITE 9 Henkilöiden luovuttama vuotuinen ominaislämpöenergia...40 LIITE 10 Sähkölaitteista lämpökuormaksi tuleva vuotuinen energia...41 LIITE 11 Auringonsuojien verhokertoimet...42 LIITE 12 Rakennetyyppien eri lämpökapasiteettiarvot...43 LIITE 13 Ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin...44 LIITE 14 Varjostuskulmien (alfa, beetta ja gamma) määrittely...45 LIITE 15 Energiaselvityksen tulosteet
3 Laajennettu versio (D3-2007) Rakennuskohde: Pientalon laskentaesimerkki Rakennuslupatunnus: Rakennustyyppi: Pääsuunnittelija: Tasauslaskelman tekijä: Päiväys: Tulos: Suunnitteluratkaisu TÄYTTÄÄ VAATIMUKSET G1: Valoaukon pinta-ala on asuinhuoneissa vähintään 10 % lattia-alasta: on Rakennuksen yleistiedot Laskentatuloksia / huomioita Rakennustilavuus 522 rak-m³ - Ikkunapinta-ala on 15 % maanpäällisestä kerrrosalasta Maanpäälliset kerrosalat yhteensä 163 krs-taso-m² - Ikkunapinta-ala on 17 % julkisivun pinta-alasta Huoneala 147 m² - Lämpöhäviö on 95 % vertailutasosta (lämpimät tilat) Julkisivujen pinta-ala 146 m² Kerroskorkeus 3.0 m Huonekorkeus 2.6 m Ilmatilavuus, lämpimät tilat 382 m³ Ilmatilavuus, puolilämpimät tilat m³ Perustiedot Lämpöhäviöiden tasaus Pinta-alat, m² U-arvot, W/(m²*K) Ominaislämpöhäviö, W/K [A] [U] [H joht = A x U] RAKENNUSOSAT Vertailu- Suunnittelu- Vertailu- Enimmäis- Suunnittelu- Vertailu- Suunnittelu- Lämpimät tilat arvo arvo arvo arvo arvo ratkaisu ratkaisu Ulkoseinä Ulkoseinä Ulkoseinä Laajennettu versio (D3-2007) Yläpohja Yläpohja Yläpohja Alapohja (ulkoilmaan rajoittuva) 0.0 Rakennusohde: Pientalon 0.00 laskentaesimerkki - - Alapohja (ryömintätilaan rajoittuva) ) Alapohja (maanvastainen) Rakennuksen 0.24 lämpöhäviön 0.60 määräystenmukaisuuden tarkistuslista 26.5 Muu maanvastainen rakennusosa Ikkunat Pinta-alat 1.40 (osa C3): Täyttyykö? Ikkunat kyllä ei Rajaarvo Toteutunut arvo Vertailuikkunapinta-ala on 15 % maanpäällisestä kerrosalasta x 15 % 15 % Ulko-ovet Vertailuikkunapinta-ala on enintään 50 % julkisivujen pinta-alasta x 50 % 17 % Kattoikkunat Valoaukon pinta-ala on asuinhuoneissa vähintään 10 % lattia-alasta (osa G1) x (suunnittelijan ilmoitus) Lämpimät tilat yhteensä Rakennusosien yhteenlaskettu pinta-ala sama molemmissa ratkaisuissa Puolilämpimät tilat - lämpimissä tiloissa x Ulkoseinä puolilämpimissä 0.60 tiloissa Yläpohja Alapohja 0.0 Rakennusosien U-arvot ja johtumislämpöhäviö 0.00 (osa - C3) - Täyttyykö? Alapohja (maanvastainen) kyllä ei U-arvot ovat enintään enimmäisarvojen suuruisia Muu maanvastainen rakennusosa x Vaipan suunnittelu- ja vertailuratkaisun ominaislämpöhäviön suhde on enintään 1.2 Enimmäisarvo Toteutunut arvo Ikkunat lämpimissä tiloissa x 1,2 1,00 Ulko-ovet puolilämpimissä tiloissa 1,2 Kattoikkunat Puolilämpimät tilat yhteensä - - Rakennuksen lämpöhäviöiden tasaus (D3) - - Täyttyykö? Vertailu- Suunnittelu- Vaipan ilmanvuotoluku, Suunnitteluratkaisun Vuotoilmavirta, ominaislämpöhäviö m³/s on enintään Ominaislämpöhäviö, vertailuratkaisun suuruinen W/K kyllä ei arvo arvo [n50] - lämpimissä [qv,v = n50/25 tiloissa x V/3600] [H vuotoilma = 1200 x q v, v] x 195 W/K 195 W/K VAIPAN ILMAVUODOT Vertailu- Suunnittelu- - Vertailu- puolilämpimissä tiloissa Suunnittelu- Vertailu- Suunnittelu- - - Vuotoilma arvo arvo Täyttääkö arvo suunnitelmaratkaisu arvo rakennuksen lämpöhäviövaatimukset? ratkaisu ratkaisu x Lämpimät tilat Puolilämpimät tilat Lisäselvitykset Poistoilmavirta m³/s LTO:n vuosihyötysuhde, % Ominaislämpöhäviö, W/K Rakennuksen vuotoilma (osa D3) [qv,p] Jos Lämpöhäviölaskelmissa [ηa] vaipan ilmanvuotoluvun [H iv n50 = 1200 suunnitteluarvo x q v, p x (1-h on a)] alle 4 1/h, ilmanpitävyydestä on esitettävä lisäselvitys ILMANVAIHTO Vertailu- Suunnittelu- Ilmanvaihdon Vertailu- lämmöntalteenoton Suunnittelu- (LTO) hyötysuhde Vertailu- (osa D2) Suunnittelu- Hallittu ilmanvaihto arvo arvo Jos arvo lämpöhäviölaskelmissa arvo LTO:n vuosihyötysuhteen ratkaisu suunnitteluarvo ratkaisu on suurempi kuin 30%, on vuosihyötysuhteesta esitettävä lisäselvitys Lämpimät tilat Lämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta Puolilämpimät tilat Matalaenergiarakentamisen 30 lämpöhäviötaso - - Puolilämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta Ominaislämpöhäviö, W/K 60% vertailu- Suunnittelu- [H = H joht + H vuotoilma + H iv] Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on enintään 60% vertailuratkaisun ominaislämpöhäviöstä kyllä ei arvo arvo Rakennuksen lämpöhäviöiden tasaus - lämpimissä tiloissa Vertailu- Suunnittelu- x 117 W/K 195 W/K - puolilämpimissä tiloissa ratkaisu ratkaisu - - Lämpimien tilojen ominaislämpöhäviö yhteensä Täyttääkö suunnitelmaratkaisu matalaenergiarakentamisen 195 lämpöhäviövaatimukset? 186 x Lähde: RakMk D Energiaselvitys ja energiatodistus, yleistä 1.1 Energiaselvityksen sisältö Energiaselvitys (RakMk D3-2007/2010, kohta 4). Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus (=tasauslaskelma) Ohjeet: - RakMk D3-2007/2010, kohta 2.2, - Tasauslaskentaopas 2007 ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho (SFP) RakMk D2 rakennuksen lämmitysteho RakMk D3, kohdat 2.4 ja 2.5 arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta RakMk D3, kohta 2.8 ja tarvittaessa jäähdytysteho RakMk D5 energiankulutus ja ostoenergiankulutus RakMk D3, kohta 2.9 RakMk D5 Rakennuksen energiatodistus Ohjeet: - RakMk D5 - Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 2
4 Laajennettu versio (D3-2007) Rakennuskohde: Pientalon laskentaesimerkki Rakennuslupatunnus: Rakennustyyppi: Pääsuunnittelija: Tasauslaskelman tekijä: Päiväys: Tulos: Suunnitteluratkaisu TÄYTTÄÄ VAATIMUKSET G1: Valoaukon pinta-ala on asuinhuoneissa vähintään 10 % lattia-alasta: on Rakennuksen yleistiedot Laskentatuloksia / huomioita Rakennustilavuus 522 rak-m³ - Ikkunapinta-ala on 15 % maanpäällisestä kerrrosalasta Maanpäälliset kerrosalat yhteensä 163 krs-taso-m² - Ikkunapinta-ala on 17 % julkisivun pinta-alasta Huoneala 147 m² - Lämpöhäviö on 95 % vertailutasosta (lämpimät tilat) Julkisivujen pinta-ala 146 m² Kerroskorkeus 3.0 m Huonekorkeus 2.6 m Ilmatilavuus, lämpimät tilat 382 m³ Ilmatilavuus, puolilämpimät tilat m³ Perustiedot Lämpöhäviöiden tasaus Pinta-alat, m² U-arvot, W/(m²*K) Ominaislämpöhäviö, W/K [A] [U] [H joht = A x U] RAKENNUSOSAT Vertailu- Suunnittelu- Vertailu- Enimmäis- Suunnittelu- Vertailu- Suunnittelu- Lämpimät tilat arvo arvo arvo arvo arvo ratkaisu ratkaisu Ulkoseinä Ulkoseinä Ulkoseinä Yläpohja Yläpohja Yläpohja Alapohja (ulkoilmaan rajoittuva) Alapohja (ryömintätilaan rajoittuva) ) Alapohja (maanvastainen) Muu maanvastainen rakennusosa Ikkunat Ikkunat Ulko-ovet Kattoikkunat Lämpimät tilat yhteensä Puolilämpimät tilat Ulkoseinä Yläpohja Alapohja Alapohja (maanvastainen) Muu maanvastainen rakennusosa Ikkunat Ulko-ovet Kattoikkunat Puolilämpimät tilat yhteensä Vaipan ilmanvuotoluku, Vuotoilmavirta, m³/s Ominaislämpöhäviö, W/K [n50] [qv,v = n50/25 x V/3600] [H vuotoilma = 1200 x q v, v] VAIPAN ILMAVUODOT Vertailu- Suunnittelu- Vertailu- Suunnittelu- Vertailu- Suunnittelu- Vuotoilma arvo arvo arvo arvo ratkaisu ratkaisu Lämpimät tilat Puolilämpimät tilat Poistoilmavirta m³/s LTO:n vuosihyötysuhde, % Ominaislämpöhäviö, W/K [qv,p] [ηa] [H iv = 1200 x q v, p x (1-h a)] ILMANVAIHTO Vertailu- Suunnittelu- Vertailu- Suunnittelu- Vertailu- Suunnittelu- Hallittu ilmanvaihto arvo arvo arvo arvo ratkaisu ratkaisu Lämpimät tilat Lämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta Puolilämpimät tilat Puolilämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta Ominaislämpöhäviö, W/K [H = H joht + H vuotoilma + H iv] Rakennuksen lämpöhäviöiden tasaus Vertailu- Suunnitteluratkaisu ratkaisu Lämpimien tilojen ominaislämpöhäviö yhteensä Milloin energiaselvitystä ja/tai -todistusta tarvitaan Energiaselvitys (mukaanlukien energiatodistus ja tasauslaskelma) Rakennuksen energiaselvitys on liitettävä rakennuslupahakemukseen yhteyteen. Lisäksi ennen rakennuksen käyttöönottoa energiaselvitys tulee päivittää tarvittavilta osin ja pääsuunnittelijan tulee varmentaa se pakollinen kaikille uusille rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa jälkeen lukuun ottamatta: - rakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50 m 2, - vapaa-ajan asunnoilta, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa, - suojelluilta rakennuksilta, - teollisuus- ja korjaamorakennuksilta tai - kirkoilta tai muiden uskonnollisten yhdyskuntien omistamilta rakennuksilta, joita käytetään vain kokoontumiseen. Pelkkä energiatodistus Vuoden 2009 alusta lähtien pakollinen myös olemassa oleville rakennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä (ei pientalot tai enintään kuuden asunnon asuinrakennukset tai asuinrakennusryhmät). Tehdään erillisen tarkastuksen tai energiakatselmuksen yhteydessä tai isännöitsijätodistuksen yhteydessä. Em. pakollista energiatodistusta ei vaadita: - rakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50 m 2, - vapaa-ajan asunnoilta, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa, - suojelluilta rakennuksilta, - teollisuus- ja korjaamorakennuksilta tai - kirkoilta tai muiden uskonnollisten yhdyskuntien omistamilta rakennuksilta, joita käytetään vain kokoontumiseen. 3
5 1.3 Kuka saa tehdä energiaselvityksiä ja -todistuksia Energiaselvitys uudiskohteille (mukaanlukien energiatodistus ja tasauslaskelma) - Uudisrakennusten energiaselvityksen antaa rakennuksen pääsuunnittelija - Energiaselvitys syntyy eri suunnittelijoiden yhteistyönä, johon lvi-, rakenne-, sähkö- ja arkkitehtisuunnittelu tuovat oman asiantuntemuksensa. Pääsuunnittelija allekirjoittaa todistuksen. Hän myös vastaa todistuksen varmentamisesta käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. - Ei vaadi erillistä pätevöitymistä - Voimassa 10 vuotta (alle kuuden asunnon kohteet) tai 4 vuotta (muut kohteet) - Tehdään laskennalliseen kulutukseen perustuen (RakMk D5-2007) Pelkkä energiatodistus olemassa oleville kohteille 1. Erillinen energiatodistus - Antajalla tulee olla soveltuva rakennusalan tai talotekniikka-alan tutkinto tai vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusten energiankäyttöön liittyvissä tehtävissä (pätevyyden toteaja hyväksyy) - Todistuksen antajan tulee olla lisäksi perehtynyt energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskeviin säädöksiin, mikä osoitetaan pätevyyden toteajan järjestämässä kokeessa. - Voimassa 10 vuotta - Pätevyyttä haetaan pätevyyden toteajiksi valituilta tahoilta, joita ovat FISE Oy ja Kiinteistöalan koulutussäätiö. - Tehdään todelliseen kulutukseen perustuen (1-3 edellistä vuotta), alle kuuden asunnon kohteet kuitenkin laskennalliseen kulutukseen perustuen (=vapaaehtoinen) 2. Energiakatselmoinnin yhteydessä annettu energiatodistus - Motivan ja työ- ja elinkeinoministeriön auktorisoima, ja hänellä on joko lvi- tai sähköalan koulutus. - Voimassa 10 vuotta - Tehdään todelliseen kulutukseen perustuen (1-3 edellistä vuotta) 3. Isännöitsijätodistuksen yhteydessä annettu energiatodistus - Isännöitsijä/hallituksen puheenjohtaja - Ei tarvitse erillistä pätevöitymistä - Voimassa 1 vuoden - Tehdään todelliseen kulutukseen perustuen (1-3 edellistä vuotta) 4
6 1.4 Miten energiaselvitys tehdään DOF-ENERGIA-ohjelmalla Energiaselvityksen tekemiseen tarvitset kahta eri ohjelmaa: DOF-ENERGIA-ohjelmaa sekä ohjelman mukana tulevaa taulukkolaskentasovellusta RakMk_D3_Tasauslaskenta.xls. RakMk_D3_Tasauslaskenta.xls-sovellusta käytetään osoittamaan rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus (katso luku 3.1). DOF-ENERGIA-ohjelmaa käytetään seuraavien tietojen laskentaan ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho rakennuksen lämmitysteho arvio kesäajan sisälämpötilasta sekä tarvittaessa jäähdytysteho energian kulutus. Nämä tiedot saadaan laskettua käyttämällä DOF-Energian laskentamallin tyyppinä Energiaselvitys (laskentaan perustuva) Tulokset löytyvät Energiaselvityksen päätiedot + yhteenveto- kohdasta. Tarkemmat ohjeet löytyvät luvusta 3.2. Lisäksi DOF-ENERGIA-ohjelmaa käytetään energiatodistuksen luomiseen luvun 3.3 mukaisesti. Nämä tiedot saadaan laskettua käyttämällä DOF-Energian laskentamallin tyyppinä Energiatodistus (laskentaan perustuva). Itse energiatodistus luodaan käyttämällä ohjelman työkalurivillä olevaa RET-painiketta. 5
7 2 Laskentaesimerkki Laskentaesimerkkinä on Ympäristöministeriön pientalon energiatodistukselle laadittu laskentaesimerkki. 2.1 Laskentaesimerkin lähtötiedot Kuvassa 1 on esitetty laskentaesimerkin pohjapiirustus. Rakennus sijaitsee Helsingissä ja sen tehollinen lämpökapasiteetti on 7h/brm 2 K. Rakennuksen lämmitysmuotona on kaukolämpö ja lämmönjakotapana on vesikiertoinen lattialämmitys. Lämpimälle käyttövedelle on kiertojohto, mutta siihen ei ole liitetty lämmityslaitteita. Käyttöveden laskutus tapahtuu mitatun kulutuksen perusteella. Esimerkkirakennuksessa ei ole jäähdytysjärjestelmää. Ilmanvaihtoratkaisu on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä, jonka lämmön talteenoton vuosihyötysuhde on 30%. LTO- laite on toiminnassa jokaisena kuukautena ja ilmanvaihtojärjestelmässä on jälkilämmityspatteri. Rakennuksen ilmanvaihtuvuutena käytetään arvoa 0,5 1/h, joka vastaa poistoilmavirtaa 191 m3/h. Tiiviyttä kuvaavana n50-lukuna käytetään arvoa 4 1/h. Esimerkkirakennuksen sisälämpötilan arvona käytetään 21 C ja tuloilman lämpötilana 18 C. Tuloilmavirran suhde poistoilmavirtaan on 0,9. Ikkunoiden auringon säteilyn kokonaisläpäisykertoimena käytetään 0,5 ja kehäkertoimena arvoa 0,75. Ympäristön varjostuskulmana käytetään 15 ja sivu- ja ylävarjostuksen kulmana 0. Verhokertoimen arvona käytetään 1,0 loka-huhtikuussa ja arvoa 0,3 touko-syyskuussa. Kuva 1 Laskentaesimerkin pohjapiirustus 6
8 Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty esimerkin laajuustiedot sekä rakenneosien tiedot. 7
9 3 Energiaselvityksen luominen Energiaselvitys kannattaa yleensä tehdä seuraavassa järjestyksessä: 1. Lämpöhäviöiden määräysten mukaisuus (=Tasauslaskelma) -> RakMk_D3_Tasauslaskenta.xls 2. Energiaselvityksen päätiedot + yhteenveto -> DOF-ENERGIA 3. Energiatodistus -> DOF-ENERGIA 3.1 Lämpöhäviöiden määräysten mukaisuus Lämpöhäviöiden määräysten mukaisuus tulee osoittaa lämpöhäviöiden tasauslaskennalla. Sitä EI tehdä Dof-Energia-ohjelmalla, vaan siihen tulee käyttää erillistä taulukkolaskentasovellusta RakMk_D3_Tasauslaskenta.xls. Alla on kuva kyseisestä taulukkolaskentasovelluksesta, sovelluksessa valitaan tehdäänkö laskenta 2007 vai 2010 vuoden vaatimusten mukaisesti riipuen siitä haetaanko lupaa ennen vai jälkeen Rakennusosien U-arvojen kohdalla tulee huomioida, että ne tulee määritellä RakMk C4 mukaisesti. Esimerkiksi maanvaraisen alapohjan tapauksessa lämmönläpäisykerron voi sisältää myös maan lämmönvastuksen. Valintamahdollisuus RakMk D tai 2010 mukaisesta laskennasta. 8
10 3.2 Energiaselvityksen päätiedot Seuraamalla numerojärjestyksessä ohjetta saat luotua energiaselvityksen kuuluvat osat DOF- Energialla: energian kulutus, lämmitysteho, ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, arvio kesäajan lämpötilasta ja mahdollisesta jäähdytystehosta. 1. AVAA sopiva energiaselvityksen MALLIPOHJA. Esimerkkitapauksessamme käytetään vyöhykkeen I energiaselvityksen mallipohjaa. 2. TALLENNA työtiedosto haluamallasi työnimellä (Tiedosto Tallenna nimellä) esimerkiksi Talo 1.ene. 3. LISÄÄ laskettavan kohteen PERUSTIEDOT projektin päätietoihin Tiedosto- valikon Projektin päätiedot- kohdasta. (Tiedosto Projektin päätiedot) Lisää kohteen päätiedot tähän. Päätiedot näkyvät tulosteiden yläreunassa ja/tai alareunassa. 4. TARKISTA ohjelman vasemmasta sivusta löytyvästä lähtötietojen hallinta- ikkunasta, että laskentamallissa on TARVITTAVAT TILAT. Jos laskennassa ei ole puolilämpimiä tiloja, poista ne klikkaamalla hiiren oikealla napilla puolilämpimän tilan kohdalla ja valitse poista. Jos tarvitset enemmän kuin yhden tilan joko lämpimiä tai puolilämpimiä, klikkaa tilan kohdalla oikeaa hiiren nappia ja valitse kopioi. Tämän jälkeen uudelleen hiiren oikeaa nappia ja valitse liitä. Laskentaesimerkissämme tarvitsemme ainoastaan yhden lämpimän tilan, joten poistamme ylimääräisen puolilämpimän tilan. 9
11 Tarkista, että laskentamallissa on oikea määrä lämpimiä ja puolilämpimiä tiloja lähtötietojen hallinta- ikkunasta. Huomioi laskentamallin listauksessa näkyvät huutomerkit: Jos rakenteen ym. edessä on huutomerkki, et ole vielä määritellyt kyseistä kohtaa! 5. TARKISTA, että käytössä on säävyöhyke, joka vastaa laskemasi rakennuksen sijaintia. Säävyöhykkeet löytyvät RakMK osan D5 liitteestä 1. Tässä esimerkissä rakennus sijaitsee Helsingissä, joten käytämme säävyöhykettä 1. Tarkista, että laskentamallissa on käytössä oikea säävyöhyke. Jos säävyöhyke EI ole OIKEA, niin valitse Säätiedot- valikosta oikea säävyöhyke. 10
12 6. TILAN MÄÄRITTELY - PÄÄTIEDOT Avaa Tilan määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla kohtaa Rakennus XXX (lämmin tila). Valitse Päätiedot- välilehti. Päätiedot- välilehdellä tarvittavat tiedot: Rakennustilavuus Ilmatilavuus Bruttopinta-ala Henkilöiden luovuttama lämpöenergia Rakennuksen lämpökapasiteetti/bruttopinta-ala Rakennuksen tiiviyttä kuvaava n50-luku Lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde Lämmitysenergian hinta. Esimerkissä käytetyt arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Ne vastaavat luvussa 1 määriteltyä esimerkkirakennusta RakMK osan D5 mukaisesti. Lisää tilaa kuvaava nimi Tarkista henkilöiden luovuttama lämpökuorma (RakMK D5, taulukko 8.1) ja lämpökapasiteetti (RakMK D5, taulukko 8.9) Lisää rakennuksen laajuutta kuvaavat tiedot rakennuspiirustusten avulla. Laajuutta kuvaavien tietojen määritelmät RakMK osassa D5 s Tarkista n50-luku (RakMK D5 s. 21). Jos tiiviyttä ei ole mitattu, käytetään arvoa 4. Tarkista, että tässä on valittuna halutun säävyöhykkeen ulkoilman lämpötilatiedot. Valitaan lämmöntuottolaitteen hyötysuhde lämmöntuottotavan mukaan (RakMK D5 taulukko 3.1) Anna lämmitysenergian hinta, tarvitaan vain jos halutaan tarkastella tuloksia euroissa! 11
13 7. TILAN MÄÄRITTELY - LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN LÄMPÖHÄVIÖENERGIAT Valitse Tilan määrittely- ikkunasta Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat- välilehti. Lämpöhäviöenergioiden suuruuteen vaikuttaa lämmöntuotto- ja jakotapa. Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat - välilehdellä tarvittavat tiedot: Lämmityksen kehityshäviöt Lämmityksen muut häviöt Lämmityksen varaajahäviöt Käyttöveden kehityshäviöt Käyttöveden kiertojohdon häviöt Käyttöveden varaajahäviöt Lämmityksen häviöistä lämpökuormaksi tuleva osuus Lämpimän käyttöveden häviöistä lämpökuormaksi tuleva osuus Esimerkissämme on kaukolämmitys ja vesikiertoinen lattialämmitys ilman käyttövesipattereita, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Ne vastaavat luvussa 1 määriteltyä esimerkkirakennusta RakMK osan D5 mukaisesti. Vain jos käytössä erillinen TILOJEN lämmitykseen käytettävä LÄM- MITYSVESIVARAA- JA! (RakMK D5 kuva 6.1) Erillisen LÄMMIN- VESIVARAAJAN häviöt (RakMK D5 kuva 6.2) Tilojen lämmityksen lämpöhäviöenergiat (RakMK D5 taulukko 6.1). Muut häviöt: jakelu, säätö, luovutus. Jos käyttöveden lämmitys hoidetaan samalla laitteella kuin tilojen lämmitys tai erillisellä käyttövesivaraajalla, niin tämä on nolla. Rakennuksen tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöistä sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen lämpöhäviöistä tulevien lämpökuormien osuus (RakMK D5 s. 41) HUOM! Oletusarvoja 70% ja 50% ei normaalisti tarvitse muuttaa! Lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviö (RakMK D5 taulukko 6.2) 12
14 8. TILAN MÄÄRITTELY - JÄÄHDYTYS Valitse Tilan määrittely- ikkunasta Jäähdytys- välilehti. Lämpöhäviöenergiat - välilehdellä tarvittavat tiedot: Onko rakennuksessa jäähdytys jäähdytysjärjestelmä vai ei Jäähdytysjärjestelmän hyötysuhde Jäähdytyksen asetusarvo Kylmäntuottolaitteen vuotuinen kylmäkerroin Esimerkissämme tilaa EI ole varustettu jäähdytysjärjestelmällä. JOS tilassa olisi jäähdytys, niin silloin laitettaisiin ruksi Tila on varustettu jäähdytysjärjestelmällä- ruutuun ja määriteltäisiin edellä mainitut tiedot alla olevan kuvan mukaisesti. Valitse tästä, onko tila varustettu jäähdytysjärjestelmällä vai ei Anna jäähdytysjärjestelmän hyötysuhde, joka huomio esim. putkistojen kylmähäviöt. (RakMK D5 s. 17) Jäähdytyksen ostoenergian laskennassa käytettävä vuotuinen kylmäkerroin (RakMK D5 s. 15) Kuukauden keskimääräinen lämpötila, jonka ylitys aiheuttaa jäähdytystarpeen (RakMK D5 liite 2) 13
15 9. ULKOSEINIEN määrittely Avaa Rakennusosan määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla US 1 vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta. Voit valita ulkoseinän rakenteen joko yleis- tai valmistajakirjastosta tai määritellä itse kaikki arvot. Ulkoseinien pinta-ala tulee määritellä AINA. Rakenneosan tiedot - välilehdellä tarvittavat tiedot: Ulkoseinää kuvaava nimi Ulkoseinän U-arvo Ulkoseinän pinta-ala (ilman ikkunoita) HUOM! Jos osa ulkoseinästä on maata vasten, tulee määritellä 2 erillistä ulkoseinää: toinen maata vasten ja toinen suoraan ulkoilmaan olevalle ulkoseinälle. Maata vasten olevan ulkoseinän tapauksessa käytetään rakenteen U-arvoa lisättynä maan vastuksella ja lämpötilana käytetään ulkoilman lämpötiloja. Esimerkissämme ulkoseinän tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Kirjoita tähän ulkoseinää kuvaava nimi Valitse halutessa rakennekirjasto tästä Valitse haluamasi ulkoseinä valitsemastasi rakennekirjastosta, jos käytät rakennekirjastoa. Anna tilan kaikkien ulkoseinien yhteenlaskettu pinta-ala, joiden U-arvot ovat samat. Ulkoseinien pinta-ala annetaan ILMAN IKKUNOI- DEN PINTA- ALOJA. Jos et käytä rakennekirjastoa, anna ulkoseinän U-arvo. Jos kysymyksessä on maata vasten oleva seinä, huomioi myös maan vastus. Tarkista, että sisä/ulkolämpötilat ovat ulkoilmaan ulkoseinien tapauksessa. Jos tilassa ei ole kuin yhden tyyppistä ulkoseinää, poista US 2 vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta: klikkaa hiiren oikealla painikkeella US 2 - tekstiä ja valitse poista. Jos tilassa on enemmän kuin kahta erilaista ulkoseinää, lisää tarvittava määrä ulkoseiniä: klikkaa hiiren oikealla painikkeella US 1 - tai US 2 - tekstiä, valitse kopioi ja klikkaa uudelleen hiiren oikealla painikkeella ja valitse liitä. Esimerkissämme on vain yhden tyyppistä ulkoseinää, joten poistamme US2:n. 14
16 10. ALAPOHJAN määrittely Avaa Rakennusosan määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta AP 1, maata vasten tai AP 2, ryömintätilaan rajoittuva sen mukaan kumman tyyppinen alapohja tilassa on. Voit valita alapohjan rakenteen joko yleis- tai valmistajakirjastosta tai määritellä itse kaikki arvot. Alapohjan pinta-ala tulee määritellä AINA. Rakenneosan tiedot - välilehdellä tarvittavat tiedot: Alapohjaa kuvaava nimi Alapohjan rakenteen U-arvo. Huom! Maanvaraisen lattian tapauksessa U-arvo on rakenteen U-arvo ILMAN maanvastusta. Alapohjan pinta-ala Esimerkissämme alapohjan tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Esimerkissämme EI ole käytetty rakennekirjastoja! Kirjoita tähän alapohjaa kuvaava nimi Valitse halutessa rakennekirjasto tästä Valitse haluamasi ulkoseinä valitsemastasi rakennekirjastosta, jos käytät rakennekirjastoa. Anna tilan alapohjan pinta-ala Jos et käytä rakennekirjastoa, anna alapohjan U-arvo. Jos kysymyksessä MAANVARAINEN lattia, U-arvona käytetään PELKÄN rakenteen U-arvoa ilman maan vastusta. (RakMK D5 s. 19) Tarkista, että valittuna on oikea lämpötilakenttä, joka riippuu alapohjan tyypistä. Huom! Maanvaraisen alapohjan tapauksessa tarkista, että ΔTmaa,vuosi vastaa maalajia sekä alapohjan U-arvoa. (RakMK D5 s. 19, taulukko 4.1). Jos alapohja on suoraan vasten ulkoilmaa, käytetään lämpötilakenttänä 21 C/ulkoilma. 15
17 Jos ΔTmaa,vuosi ei vastaa maalajia ja alapohjan U-arvoa, niin tulee ladata maanvastaiselle alapohjalle lämpötilakenttä, joka vastaa maalajia sekä alapohjan U-arvoa: valitse lämpötilatiedot tuplaklikkaa lämpötilakenttää, jonka nimi on 21 C/maanvastainen alap, jolloin aukeaa alla oleva ikkuna. Hae tietokannasta oikea lämpötilakenttä maanvaraiselle alapohjalle, joka vastaa maalajia sekä U-arvoa. Lämpötilakenttien nimet ovat muotoa: säävyöhyke_maanvastainen_alapohja_ x, jossa x vastaa ΔTmaa,vuosi arvoa Valitun lämpötilakentän nimi Jos tilassa on vain yhden tyyppistä alapohjaa, poista vasemmalla olevasta lähtötietojen hallintaikkunasta ylimääräinen alapohjavaihtoehto: klikkaa hiiren oikealla painikkeella AP - tekstiä ja valitse poista. Jos tilan alapohja koostuu kahdesta erilaisesta alapohjasta, määrittele ne yllä olevan periaatteen mukaisesti. Jos erilaisia alapohjatyyppejä on enemmän kuin kaksi, lisää uusi alapohja: klikkaa hiiren oikealla painikkeella AP - tekstiä, valitse kopioi ja klikkaa uudelleen hiiren oikealla painikkeella ja valitse liitä. Esimerkissämme alapohja on maanvastainen ja ΔTmaa,vuosi=x. Lisäksi alapohja on samanlainen koko tilassa, joten toinen alapohjavaihtoehto poistetaan. 16
18 11. YLÄPOHJAN määrittely Avaa Rakennusosan määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta YP 1. Voit valita yläpohjan rakenteen joko yleis- tai valmistajakirjastosta tai määritellä itse kaikki arvot. Yläpohjan pinta-ala tulee määritellä AINA. Rakenneosan tiedot - välilehdellä tarvittavat tiedot: Yläpohjaa kuvaava nimi Yläpohjan U-arvo Yläpohjan pinta-ala Esimerkissämme yläpohjan tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Kirjoita tähän ulkoseinää kuvaava nimi Valitse halutessa rakennekirjasto tästä Valitse haluamasi yläpohja valitsemastasi rakennekirjastosta, jos käytät rakennekirjastoa. Anna tilan yläpohjan pinta-ala. Jos et käytä rakennekirjastoa, anna yläpohja U-arvo. Tarkista, että sisä/ulkolämpötilat ovat ulkoilmaan yläpohjan tapauksessa. 17
19 12. IKKUNOIDEN määrittely Avaa Rakennusosan määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta Ikkunat ilmansuunta. Voit valita ikkunoiden rakenteen joko yleis- tai valmistajakirjastosta tai määritellä itse kaikki arvot. Ikkunoiden pinta-ala tulee määritellä AINA. Ikkunat tulee määritellä ilmansuunnittain. Huomioi myös mahdolliset kattoikkunat. Käytä ikkunoiden valmistajan antamia tietoja, jos se vain on mahdollista. Jos tietoja ei ole saatavilla, käytä RakMK D5:n antamia arvoja. Rakenneosan tiedot - välilehdellä tarvittavat tiedot: Ikkunoita kuvaava nimi Ikkunoiden U-arvo Ikkunoiden pinta-ala Ilmansuunta Kokonaissäteilyn läpäisykerroin Kehäkerroin Ympäristön varjostuskerroin Yläpuolisen varjostuksen kulma Sivuvarjostuksen kulma Kuukausittaiset verhokertoimet Esimerkissämme ikkunoiden tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Kirjoita tähän ikkunaa kuvaava nimi Syötä läpäisykerroin g (RakMK D5 taulukko 8.4) ja kehäkerroin (RakMK D5 s. 44). Syötä ympäristön, yläpuolisen sekä sivuvarjostuksen kulmat (RakMK kuva 8.1) Syötä kuukausittaiset verhokertoimet (RakMK D5 taulukko 8.5) Valitse halutessa rakennekirjasto tästä Valitse haluamasi ikkuna valitsemastasi rakennekirjastosta, jos käytät rakennekirjastoa. Jos et käytä rakennekirjastoa, anna ikkunan U- arvo. Anna ikkunan pinta-ala kyseiseen ilmansuuntaan. Tarkista, että ikkunan säteilyarvot ovat haluamaasi ilmansuuntaan. Kattoikkunan kohdalla tulee miettiä, onko paras säteilysuunta jokin ilmansuunta vai vaakataso. Kokonaispinta-ala= pinta-ala * kappalemäärä 18
20 Esimerkissä ilmansuunnittain EI muutu kuin ikkunoiden pinta-alat. Energiaselvityksen yhteydessä varjostuskulmien arvot voi olla todellisia, mutta todistuksen yhteydessä alle 6 asunnon kokonaisuuksille kulmien arvot tulee olla 15/0/0 (ympäristö/yläp./sivu). Vastaavasti verhokertoimet voi selvityksessä olla todelliset, mutta todistuksen yhteydessä ne tulee olla 1.0 paitsi Touko-lle ULKO-OVIEN määrittely Avaa Rakennusosan määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta Ovet. Voit valita ovien rakenteen joko yleis- tai valmistajakirjastosta tai määritellä itse kaikki arvot. Ulko-ovien pinta-ala tulee määritellä Rakenneosan tiedot - välilehdellä tarvittavat tiedot: Ovia kuvaava nimi Ovien U-arvo Ovien pinta-ala Esimerkissämme ovien tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Esimerkissämme EI ole käytetty rakennekirjastoja! Kirjoita tähän ikkunaa kuvaava nimi Jos ovessa ei ole ikkunaa, ovat ikkunoihin liittyvät läpäisykerroin, kehäkerroin, verhokertoimet ja eri varjostuskulmat yhtä suuria kuin nolla. Jos ovessa on ikkuna, mallinnetaan ovi kuten ikkuna. Valitse halutessa rakennekirjasto tästä Valitse haluamasi ikkuna valitsemastasi rakennekirjastosta, jos käytät rakennekirjastoa. Jos et käytä rakennekirjastoa, anna ikkunan U-arvo. Anna ikkunan pintaala kyseiseen ilmansuuntaan. Jos ovessa ei ole ikkunaa, ei säteilyarvoilla ja näin ollen ilmansuunnalla ole merkitystä ja voidaan valita ei määritelty - vaihtoehto. HUOM! Jos rakennuksessa on sekä ikkunallisia että ikkunattomia ulko-ovia, tulee ne mallintaa erikseen eli tulee lisätä uusi ovirakenne: klikkaa hiiren oikealla painikkeella Ovet - tekstiä, valitse kopioi ja klikkaa uudelleen hiiren oikealla painikkeella ja valitse liitä. 19
ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI
ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI SISÄLLYS 1 Energiaselvitykseen tarvittavat tiedot... 2 2 Laskentaesimerkin lähtötiedot... 3 3 Energiaselvityksen