Source: http://docplayer.fr/18054834-Alfea-hybrid-duo-pompe-a-chaleur-air-eau-avec-releve-fioul-integree-split-2-services-notice-d-utilisation-es-pt-it-de.html
Timestamp: 2019-10-21 13:09:43+00:00
Document Index: 329787101

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 1', 'art 2', 'arrêt ', 'arrêt ']

alféa hybrid duo Pompe à chaleur air/eau avec relève fioul intégrée, split, 2 services Notice d utilisation ES PT IT DE - PDF
Download "alféa hybrid duo Pompe à chaleur air/eau avec relève fioul intégrée, split, 2 services Notice d utilisation ES PT IT DE"
1 alféa hybrid duo Document n ~ 07/06/2010 FR ES PT IT DE Pompe à chaleur air/eau avec relève fioul intégrée, split, 2 services alféa hybrid duo 10 alféa hybrid duo 13 alféa hybrid duo 16 Notice d utilisation destinée au professionnel et à l utilisateur à conserver par l utilisateur pour consultation ultérieure Société Industrielle de Chauffage BP MERVILLE - FRANCE Matériel sujet à modifications sans préavis Document non contractuel.
2 Nous vous félicitons de votre choix. Certifiée ISO 9001, la Société Industrielle de Chauffage, groupe Atlantic, garantit la qualité de ses appareils et s engage à satisfaire les besoins de ses clients. Fort de son savoir-faire et de son expérience, la Société Industrielle de Chauffage utilise les technologies les plus avancées dans la conception et la fabrication de l ensemble de sa gamme d appareils de chauffage. Ce document vous aidera à installer et utiliser votre appareil, au mieux de ses performances, pour votre confort et votre sécurité Notice d'utilisation " FR"
3 Sommaire Recommandations à lire avant toute utilisation. 5 Consignes de sécurité Mise en service Utilisation Entretien Précautions et avertissements... concernant votre installation L unité extérieure Le module hydraulique La régulation Les radiateurs Le plancher chauffant L eau chaude sanitaire (ECS) Vue d ensemble de l installation. 7 Conduite de l installation. 8 Interface utilisateur et tableau de contrôle Sonde d'ambiance, centrale ambiance (options)... 8 Première mise en service Mise en service rapide Exemple de programmation Structure du menu de commande Utilisateur final. 12 Paramétrage de la régulation Généralités Réglage des paramètres Liste des réglages Utilisateur final Affichage d information Particularités Fonctionnement ECS Configuration de la centrale ambiance (option) Configuration de la centrale ambiance radio (option).17 Dispositifs de sécurité Sécurité chaudière Sécurité brûleur Contrôles réguliers Entretien. 19 Chaufferie, module hydraulique et installation chauffage Module hydraulique Ballon sanitaire Vérification remplissage installation Conditions de Garantie. 20 Unité extérieure et circuit frigorifique Vérification de l unité extérieure Vérification du circuit frigorifique Notice d'utilisation " FR" - 3 -
4 - 4 - Notice d'utilisation " FR"
5 1 Recommandations à lire avant toute utilisation Merci de suivre les instructions suivantes afin d éviter tout risque de blessure ou de mauvaise utilisation de l appareil. 1.1 Consignes de sécurité Mise en service Ne mettre l appareil sous tension qu une fois les remplissages effectués. Ne pas essayer d installer soi-même cet appareil. Cet appareil nécessite pour son installation, l intervention de personnel qualifié, possédant une attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes. L installation doit toujours être reliée à la terre et être équipée d un disjoncteur de protection. Ne pas modifier l alimentation électrique. Les appareils ne sont pas anti-déflagrants et ne doivent donc pas être installés en atmosphère explosive Utilisation Ne pas laisser les enfants introduire des corps étrangers dans la grille de protection d hélice ni monter sur le toit de l unité extérieure. Les ailettes de l échangeur à air sont extrêmement fines et peuvent occasionner des coupures. Aucun obstacle ne doit entraver la circulation de l air à travers l évaporateur et en sortie du ventilateur. Ne pas monter sur le toit de l unité extérieure. L appareil doit être installé dans un local approprié et bien ventilé. Votre local répondant à des normes de sécurité, ne pas y apporter de modifications (ventilation, conduit de fumées, ouverture, etc.) sans l avis de votre installateur. Éviter de provoquer une poussière excessive dans le local lorsque le brûleur est en fonctionnement. Ne rien introduire dans dans le ventilateur du brûleur. Ne mettre aucune source de chaleur sous la commande à distance Entretien Ne pas essayer de réparer votre appareil vousmême. Cet appareil ne contient aucune pièce susceptible d être réparée par l utilisateur luimême. Démonter l un ou l autre des capots peut vous exposer à des tensions électriques dangereuses. Couper le courant n est en aucun cas suffisant pour vous protéger d éventuels chocs électriques (condensateurs). Ne pas ouvrir l unité extérieure ou le module hydraulique pendant leur fonctionnement. Couper l alimentation si des bruits anormaux, des odeurs ou de la fumée proviennent de l appareil et contacter votre installateur. Avant tout nettoyage éventuel, couper le courant sur l appareil. Ne pas utiliser de liquide de nettoyage agressif ou de solvants pour nettoyer les carrosseries. Ne pas utiliser de nettoyeur sous pression pour nettoyer l unité extérieure. Vous risquez de détériorer l échangeur à air et de faire pénétrer de l eau dans les circuits électriques. Cet appareil nécessite : Pour l'entretien de l'unité extérieure et la vérification du circuit frigorifique, l intervention de personnel qualifié, possédant une attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes. Pour l'entretien du brûleur et du conduit de cheminée, l intervention d'un technicien chauffagiste. Notice d'utilisation " FR" - 5 -
6 1.2 Précautions et avertissements concernant votre installation L unité extérieure Cette unité a été posée par votre installateur à un emplacement lui permettant de fonctionner au mieux. Aucun obstacle ne doit entraver la circulation de l air à travers l évaporateur et en sortie du ventilateur. Dans l unité extérieure, l air ambiant est refroidi au contact d un échangeur. L eau qu il contient se condense et s écoule de votre unité extérieure. Par temps froid cette eau gèle au contact de l échangeur et doit régulièrement être évacuée par des cycles de dégivrage. Le cycle de dégivrage est géré automatiquement par la régulation et peut se traduire par une émission tout à fait normale de vapeur Le module hydraulique Le module hydraulique contient toute la régulation de l appareil qui a la charge de gérer le confort thermique et la production d eau chaude sanitaire. Le module hydraulique fonctionne en bi-énergie (pompe à chaleur air/eau et chaudière fioul intégrée). Combustible : Votre appareil a été équipé d'un brûleur fonctionnant au fioul domestique (mazout de chauffage). Le combustible doit être exempt d'impuretés et d'eau La régulation Votre installateur a patiemment réglé votre installation. Ne pas modifier les paramètres de réglage sans son accord. En cas de doute, ne pas hésiter à le contacter. La régulation de votre système de chauffage est réalisée en température de départ d eau fonction de la température extérieure (loi d eau) avec l installation d une sonde d ambiance (option) Les radiateurs Si les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques, celles-ci doivent être ouvertes en grand Le plancher chauffant Un plancher chauffant neuf nécessite une mise en chauffe initiale progressive pour éviter tout problème de fissuration. Vérifier avec votre installateur que celle-ci a bien été réalisée avant d utiliser librement votre système de chauffage. Pour être efficace, un plancher chauffant n a pas besoin et ne doit jamais être très chaud. Tout au plus, il sera sensiblement tiède par temps froid. La grande stabilité de régulation du plancher chauffant évite les écarts brusques de température. Cependant, cette stabilité implique un temps de réaction de l ordre de quelques heures (environ 6 heures). Toute modification de réglage doit être faite lentement en laissant à l installation le temps de réagir. Des réglages exagérés ou intempestifs aboutissent toujours à des oscillations importantes de température à l échelle de la journée. De même, si votre logement est équipé d un plancher, ne pas réduire ou ne pas couper le chauffage en cas de courtes absences. La remise en chauffe est toujours assez longue (environ 6 heures) Ventilo-convecteurs avec régulation intégrée Ne pas utiliser de sonde d ambiance dans la zone concernée L eau chaude sanitaire (ECS) Lorsque la production d eau chaude est sollicitée, la pompe à chaleur s adapte en priorité à cette demande. Aucune production de chauffage ne se fait pendant la préparation d eau chaude sanitaire. La production d ECS est réalisée par la PAC puis complétée, si nécessaire, par la chaudière. La chaudière permet le bon déroulement des cycles anti-légionelles (demander à votre installateur si la fonction est activée) Notice d'utilisation " FR"
7 2 Vue d ensemble de l installation Votre pompe à chaleur a été configurée par votre installateur. Elle est constituée des principaux éléments suivants : --L unité extérieure, positionnée, comme son nom l indique, à l extérieur de votre logement, prélève les calories sur l air extérieur. --Le module hydraulique hybride, positionné dans votre chaufferie, cellier, garage, transmet les calories au circuit de chauffage et d eau chaude sanitaire. --La sonde extérieure, détecte la température extérieure. En option : --La (les) sonde(s) d ambiance. --La centrale ambiance ou la centrale ambiance radio. La pompe à chaleur hybride est un système pouvant être connecté à n importe quel émetteur : la chaleur captée par la pompe à chaleur peut donc être utilisée de différentes manières : --Les radiateurs (haute, moyenne, basse température) ou ventilo-convecteurs --Le plancher chauffant La sonde extérieure La sonde d ambiance QAA55 ou / et La centrale ambiance QAA75 / La centrale ambiance radio T78 Le circuit de chauffage plancher chauffant Options régulation Options suivant configurations hydrauliques ou Le circuit de chauffage radiateurs ou ventilo-convecteurs Le kit 2ème circuit La piscine Le kit piscine L unité extérieure Le module hydraulique hybride Figure 1 - Vue d'ensemble d'une configuration d'installation complète Notice d'utilisation " FR" - 7 -
8 3 Conduite de l installation 3.1 Interface utilisateur et tableau de contrôle Auto ESC OK RESET Figure Sonde d'ambiance, centrale ambiance (options) 1 Auto 5 Auto ESC OK 7 17 C La sonde d ambiance (option) La centrale ambiance (option) Figure Notice d'utilisation " FR"
9 Rep. Fonctions - Définitions des fonctions 1 Sélection du régime de fonctionnement ECS Marche Arrêt --Marche : Production d ECS en fonction du programme horaire. --Arrêt : Production d ECS à l arrêt avec fonction antigel de l eau sanitaire active. --Touche enclenchement manuel : Appuyer sur la touche ECS pendant 3 s (commutation "réduit" vers "confort" jusqu à la prochaine commutation du programme horaire ECS). 2 Affichage digital --Contrôle du fonctionnement, lecture de la température actuelle, du régime de chauffe, d un défaut éventuel. --Visualisation des réglages. 3 Sortie "ESC" --Quitter le menu 4 Navigation et réglage --Sélection du menu --Réglage des paramètres --Réglage de la consigne de température confort. 5 Sélection du régime de chauffe -- Auto Chauffage en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver). -- Température de confort permanente. -- Température réduite permanente. -- Régime veille avec protection hors-gel (sous réserve que l alimentation électrique de la PAC ne soit pas interrompue). 6 Affichage d information --Diverses informations (voir page 16). -- Lecture des codes d erreur -- Information concernant la maintenance, le régime spécial. 7 Validation "OK" --Entrée dans le menu sélectionné. --Validation du réglage des paramètres. --Validation du réglage de la consigne de température confort. 8 Sélection du mode rafraîchissement -- (Non disponible avec modèle ECS) 9 Reset (appuyer 3 secondes) --Réinitialisation des paramètres et annulation des messages d erreur. Ne pas utiliser pendant le fonctionnement normal. 10 Interrupteur "Ramonage" --Fonction réservée à l installateur. 11 Touche de réarmement --Accès au réarmement du thermostat de sécurité 12 Interrupteur Marche/Arrêt 13 Manomètre --Contrôle de la pression hydraulique de l'installation. 14 Voyant sécurité brûleur (rouge) --Avertissement de la mise en sécurité du brûleur 15 Voyant marche brûleur (vert) --Fonctionnement du brûleur 16 Sélection du régime de chauffe -- Auto Chauffage en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver). -- Température de confort permanente. -- Température réduite permanente. -- Régime veille avec protection hors-gel (sous réserve que l alimentation électrique de la PAC ne soit pas interrompue). 17 Ecran d affichage --Contrôle du fonctionnement, lecture de la température actuelle, du régime de chauffe, d un défaut éventuel. 18 Bouton de réglage --Réglage de la consigne de température confort. 19 Touche de présence --Commutation confort / réduit. Notice d'utilisation " FR" - 9 -
10 3.3 Première mise en service L installation et la première mise en service de la pompe à chaleur doivent être faites par un professionnel qui vous donnera toutes les instructions pour la mise en route et la conduite de la pompe à chaleur. S assurer que l installation est bien remplie d eau et correctement purgée et que la pression au manomètre (rep. 2, fig. 5) est suffisante (1,5 à 2 bar). Ouvrir le robinet d alimentation en combustible. Enclencher le disjoncteur général de l installation. En hiver, afin de permettre un préchauffage du compresseur enclencher le disjoncteur général de l installation quelques heures avant d enclencher le bouton marche/arrêt. 3.4 Mise en service rapide Votre installateur ayant effectué la première mise en service : Enclencher le bouton marche/arrêt de la PAC. Pendant la phase d initialisation du régulateur, l afficheur montre tous les symboles, puis Données à mettre à jour, puis indique Etat PAC. Sélectionner le régime de chauffe AUTO (fig. 6). Sélectionner le régime ECS (fig. 6), Régler l heure et la date en cours (fig. 7). Appuyer sur OK Figure 4 - Ouverture du portillon _ Interface utilisateur Sélectionner le menu 1 2 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Appuyer sur OK Heures / minutes Sélectionner une des lignes : Heure / minutes ou Jour / mois ou Année 1. Interface utilisateur 2. Manomètre (pression de l'installation) 3. Interrupteur marche/arrêt 4. Voyant marche brûleur (vert) 5. Voyant sécurité brûleur (rouge) Figure 5 - Mise en marche Heures / minutes Appuyer sur OK Effectuer tous les réglages Appuyer sur OK pour valider chaque réglage Revenir à l'affichage de base en appuyant sur la touche de régime Figure 6 - Sélection du régime de chauffe AUTO et puis du régime ECS (eau chaude sanitaire) Figure 7 - Réglage de l'heure et de la date Notice d'utilisation " FR"
11 3.5 Exemple de programmation Réglage de l heure Touches Exemple d affichage Description 1 AUTO Affichage de base Temperature ambiante Si l affichage de base n est pas affiché appuyer sur ESC pour y retourner Appuyer sur OK. 2 AUTO Tourner le bouton jusqu au menu Interface utilisateur Appuyer sur OK pour confirmer. 3 AUTO Tourner le bouton jusqu à la ligne 1 Heures / minutes Heures / minutes Appuyer sur OK pour confirmer. 4 AUTO L affichage de l heure clignote Heures / minutes Tourner le bouton pour régler l heure Appuyer sur OK. 5 AUTO L affichage des minutes clignote Heures / minutes Tourner le bouton pour régler les minutes. Appuyer sur OK. 6 AUTO Les réglages sont enregistrés Heures / minutes Tourner le bouton pour effectuer d autres réglages. ou Revenir à l affichage de base en appuyant sur la touche de régime. Figure 8 - Notice d'utilisation " FR"
12 3.6 Structure du menu de commande Utilisateur final Affichage de base Appui bref Utilisateur final Mise en service Spécialiste OEM Heures / minutes Jour / Mois Année Heure Minutes h min Interface utilisateur Langue 20 Français, Allemand... Programme horaire CC1 Programme horaire CC2 Programme horaire 4/ECS Présélection 1ère phase (En) 1ère phase (Hors) 2ème phase (En) 2ème phase (Hors) 3ème phase (En) 3ème phase (Hors) Récup. standards Lun-dim Lun-vend Sam-dim Lundi Mardi... Dimanche Vacances circuit CH 1 Vacances circuit CH 2 Choix de la période 1ère phase (En) 1ère phase (Hors) Niveau de régime Période 1 Période 2... Période 8 Circuit de chauffage 1 Circuit de chauffage 2 Consigne confort Consigne réduite Consigne hors-gel temp. réduite C temp. hors gel...confort 4 C...temp. réduite ECS Consigne confort 1610 temp. réduite C Erreur Reset PAC 6711 Non, oui Maintenance/régime spéc. Régime de secours 7141 Arrêt, marche Diagnostic générateur Temp. retour PAC Temp. départ PAC Modul. compress Diagnostic consommateur Tempér. extérieure Rem. 0 T ext. mini Rem. 0 T ext. max... Sortie relais QX Arrêt, marche Figure Notice d'utilisation " FR"
13 3.7 Paramétrage de la régulation Généralités Seuls les paramètres accessibles au niveau : Utilisateur final sont décrits dans ce document. Les paramètres accessibles aux niveaux : Mise en service Spécialiste... sont décrits dans le document réservés aux professionnels. Ne pas apporter de modifications à ces paramètres sans l avis de ces professionnels Réglage des paramètres L écran étant à l affichage de base. --appuyer sur OK Une fois dans le niveau utilisateur final. --Faire défiler la liste des menus. --Choisir le menu souhaité. --Faire défiler les lignes de fonction. --Choisir la ligne souhaitée. --Ajuster le paramètre. --Valider le réglage en appuyant sur OK --Pour revenir au menu, appuyer sur ESC Si aucun réglage n est effectué pendant 8 minutes, l écran retourne automatiquement à l affichage de base. Affichage de base OK Appui bref Utilisateur final OK OK OK Heures / Minutes 1 Heure h Interface utilisateur Jour / Mois 2 Minutes min Programme horaire CC1 Année Liste des réglages Utilisateur final Ligne Fonction Plage de réglage ou affichage Incrément de réglage Réglage de base 1 Heures / minutes 00: : Jour / mois Année Interface utilisateur 20 Langue English, Français, Italiano, Nederlands Français Programme horaire pour le chauffage, circuit Présélection jour / semaine Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi Lun-Dim 501 1ère phase (en service) 00: :-- 10 min 6: ère phase (hors service) 00: :-- 10 min 22: ème phase (en service) 00: :-- 10 min --: ème phase (hors service) 00: :-- 10 min --: ème phase (en service) 00: :-- 10 min --: ème phase (hors service) 00: :-- 10 min --: Récupération des réglages standards du circuit 1 non, oui non Oui + OK : Les valeurs standard, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus. Notice d'utilisation " FR"
14 Ligne Fonction Plage de réglage ou affichage Programme horaire pour le chauffage, circuit 2 Incrément de réglage Réglage de base Si l installation est composée de 2 circuits de chauffe (n apparaît qu avec l option kit 2ème circuit) 520 Présélection jour / semaine Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi Lun-Dim 521 1ère phase (en service) 00: :-- 10 min 6: ère phase (hors service) 00: :-- 10 min 22: ème phase (en service) 00: :-- 10 min --: ème phase (hors service) 00: :-- 10 min --: ème phase (en service) 00: :-- 10 min --: ème phase (hors service) 00: :-- 10 min --: Récupération des réglages standards du circuit 2 non, oui non Oui + OK : Les valeurs standard, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus. Programme horaire 4 / ECS 560 Présélection jour / semaine Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi Lun-Dim 561 1ère phase (en service) 00: :-- 10 min 00: ère phase (hors service) 00: :-- 10 min 05: ème phase (en service) 00: :-- 10 min --: ème phase (hors service) 00: :-- 10 min --: ème phase (en service) 00: :-- 10 min --: ème phase (hors service) 00: :-- 10 min --: Récupération des réglages standards non, oui non Oui + OK : Les valeurs standard, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus. Programme horaire 5 / Rafraîchissement Vacances, circuit 1 (Non disponible avec modèle ECS). 641 Présélection de la période de vacances Période 1 à 8 Période Date de début de vacances (jour / mois) Date de fin de vacances (jour / mois) Régime du chauffage pendant les vacances Protection hors-gel, réduit Protection hors-gel Vacances, circuit 2 Si l installation est composée de 2 circuits de chauffe (n apparaît qu avec l option kit 2ème circuit). 651 Présélection de la période de vacances Période 1 à 8 Période Date de début de vacances (jour / mois) Date de fin de vacances (jour / mois) Régime du chauffage pendant les vacances Protection hors-gel, réduit Protection hors-gel Notice d'utilisation " FR"
15 Ligne Fonction Plage de réglage ou affichage Réglage du chauffage, circuit 1 Incrément de réglage Réglage de base 710 Consigne de température d'ambiance de confort de température réduite à 35 C 0,5 C 20 C 712 Consigne de température d'ambiance réduite de température hors-gel à température confort 0,5 C 18 C 714 Consigne de température ambiante "hors-gel" de 4 C à température réduite 0,5 C 8 C Réglage du chauffage, circuit 2 Si l installation est composée de 2 circuits de chauffe (n apparaît qu avec l option kit 2ème circuit) 1010 Consigne de température d'ambiance de confort de température réduite à 35 C 0,5 C 20 C 1012 Consigne de température d'ambiance réduite de température hors-gel à température confort 0,5 C 18 C 1014 Consigne de température ambiante "hors-gel" de 4 C à température réduite 0,5 C 8 C Réglage de l ECS (eau chaude sanitaire) 1610 Consigne de la température ECS confort (consigne réduit définie à la ligne 1612) 65 C 1 50 C Pour atteindre cette consigne, la chaudière est sollicitée Consigne de la température ECS réduite 8 C... (Consigne confort définie à la ligne 1610) 1 40 C Piscine (n apparaît qu avec l option kit piscine) 2056 Consigne chauffage générateur C 22 C Erreur 6711 Reset PAC non, oui non Maintenance / régime spécial 7141 Régime de secours Arrêt, marche Arrêt Diagnostic générateur Arrêt : La PAC n utilise pas la chaudière lors d un défaut (erreur 370). Marche : La PAC utilise la chaudière lors d un défaut (erreur 370). En position "Marche", la facture d énergie peut être onéreuse si l erreur n est pas résolue Température retour PAC C Consigne départ PAC C 8412 Température départ PAC C Consigne départ PAC C 8413 Modulation du compresseur % Diagnostic consommateur 8700 Température extérieure C 8701 Température extérieure minimum RAZ (remise à zéro)? non, oui 8702 Température extérieure maximale RAZ (remise à zéro)? non, oui C C 8740 Température ambiante C 20 C Consigne de température d ambiance C 20 C 8743 Température de départ C 50 C Consigne de température de départ C 50 C 8756 Température départ refroidissement C 0 Consigne de température de départ refroidissement C 0 Notice d'utilisation " FR"
16 Ligne Fonction Plage de réglage ou affichage Incrément de réglage Réglage de base 8770 Température ambiante C 20 C Consigne de température d ambiance C 20 C 8773 Température de départ C 50 C Consigne de température de départ C 50 C 8830 Température ECS C Consigne de température ECS C 50 C 8900 Température piscine C Consigne de température piscine C 22 C 3.8 Affichage d information La touche Info permet d appeler diverses informations. Selon le type d appareil, la configuration et l état de fonctionnement certaines lignes d informations peuvent ne pas être disponibles. --Messages d erreur : L afficheur indique le symbole cloche Consulter votre technicien chauffagiste. --Messages de maintenance ; Messages de fonctionnement spécial : L afficheur indique le symbole clé Consulter votre technicien chauffagiste --Diverses informations (voir tableau). Désignation Ligne Consigne séchage actuelle. - Jour séchage actuel. - Jours de séchages terminés. - État PAC État générateur additionnel État ECS État piscine État circuit chauffage État circuit chauffage Etat circuit refroidissement Température extérieure Température ambiante 1. Consigne d ambiance Température de départ 1. Consigne de départ Température ambiante 2. Consigne d ambiance Température de départ 2. Consigne de départ Température ECS Température retour PAC. Consigne PAC (départ) Température départ PAC. Consigne PAC (départ) Température piscine. Consigne (de température) piscine Notice d'utilisation " FR"
17 3.9 Particularités Si l alimentation électrique a été coupée pendant le fonctionnement de la PAC (panne de secteur ou appui intempestif sur l interrupteur marche/arrêt du module hydraulique) l afficheur va indiquer l erreur 370 lors du redémarrage. Ne pas s en inquiéter, la communication entre l unité extérieure et le module hydraulique se rétablira au bout quelques minutes Fonctionnement ECS La touche ECS permet d activer ou de désactiver le régime ECS (eau chaude sanitaire). La sélection est matérialisée par une barre qui apparaît sous le symbole correspondant Configuration de la centrale ambiance (option) Dans le cas de l utilisation de la centrale ambiance, à la mise en service, après une initialisation d environ 3 minutes, il faut régler la langue en français : --Appuyer sur OK --Choisir le menu Interface utilisateur --Sélectionner langue Français Configuration de la centrale ambiance radio (option) Se référer à la notice fournie avec la centrale ambiance radio. Figure 10 - Sélection du régime ECS (eau chaude sanitaire) Pour garantir une consigne ECS supérieure à 45 C, il est nécessaire de laisser fonctionnel le brûleur. Appuyer sur la touche info pour obtenir les détails concernant l ECS (température, consigne, fonctionnement). Appui bref Détail d erreur éventuelle Valeurs de service... Figure 11 - Touche info Notice d'utilisation " FR"
18 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Figure 12 - Voyant sécurité brûleur (rouge) 3.13 Dispositifs de sécurité Sécurité chaudière Figure 13 - Accès touches de réarmement Lorsque la température dans le corps de chauffe dépasse 110 C, la chaudière est stoppée par son dispositif de sécurité de surchauffe. Dévisser le bouton (fig.14) et réarmer lorsque la température de l eau sera redevenue normale. Si l incident devait se reproduire, prévenir le technicien chauffagiste Sécurité brûleur ESC OK Lorsque le voyant rouge est allumé (fig.12), le brûleur reste bloqué par son dispositif de sécurité, appuyer sur la touche du brûleur (fig.15) pour réarmer le brûleur. Si l incident se reproduit, vérifier : --que la vanne d alimentation fioul est ouverte --le niveau de fioul dans la citerne ; s il est normal, nettoyer le filtre d alimentation. Si le brûleur ne se met toujours pas en route après réarmement, prévenir le technicien chauffagiste. Figure 14 - Touche de réarmement (sécurité de chaudière) 3.14 Contrôles réguliers Le brûleur doit toujours rester sous tension. Aucun dégagement de fumée de la chaudière et de la cheminée ne doit apparaître dans le local chaudière lors du fonctionnement du brûleur. La consommation de fioul et l état de la citerne doivent être surveillés afin de pouvoir déceler immédiatement une fuite éventuelle. Tous les ans, nettoyer le filtre placé sur l alimentation en fioul du brûleur. En cas d incident anormal, couper l alimentation électrique générale ainsi que la vanne d alimentation en fioul et faire appel à votre technicien chauffagiste. Figure 15 - Touche de réarmement (sécurité de brûleur) Notice d'utilisation " FR"
19 4 Entretien Afin d assurer le bon fonctionnement de votre appareil pendant de longues années, les opérations d entretien décrites ci-après sont nécessaires au début de chaque saison de chauffe. Généralement, elles sont effectuées dans le cadre d un contrat d entretien. 4.1 Chaufferie, module hydraulique et installation chauffage La cheminée doit être vérifiée et nettoyée régulièrement par un spécialiste (1 fois par an) Module hydraulique Le corps de chauffe et le brûleur doivent être nettoyés et contrôlés 1 fois par an. Ces opérations doivent être effectuées par un spécialiste qui contrôlera aussi les dispositifs de sécurité du module hydraulique et de l installation. Toutes les parties de l habillage peuvent être nettoyées avec un chiffon doux sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs Ballon sanitaire L entretien du ballon doit être effectué une fois par an Vérification remplissage installation La pression à froid et à l arrêt dans l'installation doit être égale à 1,5 bar. Si la pression est inférieure à 0,5 bar, la PAC s'arrête et affiche l'erreur 369. Rétablir la pression en agissant sur le robinet de remplissage. Si un remplissage et une remise en pression s imposent, vérifier quel type de fluide a été utilisé initialement. Dans le doute, contacter votre installateur. Attention, si des remplissages fréquents sont nécessaires, une recherche de fuite est absolument obligatoire. 4.2 Unité extérieure et circuit frigorifique Vérification de l unité extérieure Dépoussiérer l échangeur si nécessaire en veillant à ne pas endommager les ailettes. Vérifier que rien ne vient entraver le passage de l air Vérification du circuit frigorifique Lorsque la charge du fluide frigorifique est supérieure à 2 kg (modèle 10, 13 et 16) il est obligatoire de faire vérifier, chaque année, le circuit frigorifique par un SAV agréé. Contacter votre installateur. Notice d'utilisation " FR"
20 5 Conditions de Garantie Garantie Contractuelle Les présentes dispositions ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l acheteur du matériel, des conditions de la garantie légale qui s applique dans le pays où a été acheté le matériel. Nos appareils sont garantis 2 ans contre tout défaut ou vice de matière et de fabrication. Cette garantie porte sur le remplacement, des pièces reconnues défectueuses d origine par notre service Contrôle Garantie, port et main d oeuvre à la charge de l utilisateur. Certaines pièces ou composants d appareils bénéficient d une garantie de durée supérieure : - ballon en acier inoxydable : 2 ans. Validité de la garantie La validité de la garantie est conditionnée, à l installation et à la mise au point de l appareil par un installateur professionnel, et à l utilisation et l entretien réalisés conformément aux instructions précisées dans nos notices. Exclusion de la Garantie Ne sont pas couverts par la garantie : - les voyants lumineux, les fusibles, les verres. - les détériorations de pièces provenant d éléments extérieurs à l appareil (humidité, chocs thermiques, effet d orage, etc.). - les dégradations des composants électriques résultant de branchement sur secteur dont la tension mesurée à l entrée de l appareil serait inférieure ou supérieure de 10% de la tension nominale de 230V. Aucune indemnité ne peut nous être demandée à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Dans un souci constant d amélioration de nos matériels, toute modification jugée utile par nos services techniques et commerciaux, peut intervenir sans préavis. Les spécifications, dimensions et renseignements portés sur nos documents, ne sont qu indicatifs et n engagent nullement notre Société. Cet appareil est identifié par ce symbole. Il signifie que tous les produits électriques et électroniques doivent être impérativement séparés des déchets ménagers. Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l Union Européenne (*), en Norvège, Islande et au Liechtenstein. N essayez pas de démonter ce produit vous-même. Cela peut avoir des effets nocifs sur votre santé et sur l environnement. Le retraitement du liquide réfrigérant, de l huile et des autres pièces doit être réalisé par un installateur qualifié conformément aux législations locales et nationales en vigueur. Pour son recyclage, cet appareil doit être pris en charge par un service spécialisé et ne doit être en aucun cas jeté avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge. Veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour plus d informations. * En fonction des règlements nationaux de chaque état membre Notice d'utilisation " FR"
Albatros 2 Régulateurs de chaudière Manuel d'utilisation RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Edition 3.0 Série B CE1U2354fr 07.2007 Building Technologies HVAC Products 2/180 Table des
manual Notice de montage et de mise en service Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich.
manual Notice de montage et de mise en service Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. Régulation solaire WRSol 1.0 83258204-1/2008 Certificat de conformité selon ISO/IEC