Source: http://docplayer.fi/8293423-Mika-muuttuu-antennien-asennuksessa-ja-verkkojen-rakentamisessa-kaytannossa.html
Timestamp: 2019-01-23 16:43:41+00:00
Document Index: 17267799

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? - PDF
Download "Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä?"
1 Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Pauli Suikkanen Elisa Oyj 1
2 Määräys velvoittaa Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön, toimitilakiinteistön ja julkisen kiinteistön sisäisiin viestintäverkkoihin ja järjestelmiin mukaan lukien televisiolähetysten antennivastaanotto omakotitaloissa. Määräys velvoittaa: Sisäverkon omistajaa tai haltijaa eli kiinteistöä, Kiinteistön rakentajaa ja rakennuttajaa, Sisäverkon suunnittelijaa sekä Teleurakoitsijaa Lukuun 8 lisätty kokonaan uusia velvoitteitta 2
3 Määräyksessä määrätään Määräyksessä määrätään sisäverkkojen ja niiden tarvitsemien laitetilojen: Rakenteesta, Teknisestä laadusta, suorituskyvystä ja luotettavuudesta, Turvallisuudesta ja suojaamisesta, Tietoturvallisuus Lukitukset Paloturvallisuus Tarkastuksista ja testauksista sekä Asiakirjoista eli dokumentoinnista Erityisesti on korostettu suunnitteludokumentointia. 3
4 Määräystä sovelletaan Määräys koskee suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon vähimmäisvaatimuksia sisäverkon elinkaaren eri vaiheissa Määräystä sovelletaan: Uudisrakentamisessa Uudistettaessa, kun kiinteistöön rakennetaan täysin uusi sisäverkko olemassa olevan verkon rinnalle tai tilalle Olemassa olevaa sisäverkkoa kunnostetaan eli kun sisäverkko tai jokin sen osa vaihdetaan tai muutetaan sisäverkon laadun parantamiseksi. Jos vain jokin osa sisäverkosta kunnostetaan, tätä määräystä luonnollisesti sovelletaan nimenomaisesti tähän verkon osaan. 4
5 Yhteisantenniverkko ja järjestelmä Määräyksessä on muutoksia ja tarkennuksia 1) Koaksiaalinen verkko, ei parikaapelointia, mutta rakennusten välillä voidaan käyttää optista kaapelointia. 2) Taajuusalueen ylärajaa on nostettu. Aikaisemmin MHz, mutta tämä määräys edellyttää verkon toimivan vähintään taajuusalueella MHz. Yleisesti aktiiviset ja passiiviset rakenneosat sekä kaapelit täyttävän tämän vaatimuksen, mutta poikkeus on antennirasiat. Syynä kaapelitelevisioverkon palvelujen monipuolistuminen (kapelimodeemit). 3) Kaapeleiden ja liittämistarvikkeiden vaatimukset Koaksiaalikaapeleiden suojausvaimennus on oltava väh. luokka A. Kierrettävien liittimien käyttö on kielletty. Kuitukaapelina kategorian OS2 yksimuotokuitu ja liittimien sallitut tyypit ja hionta on määritelty. 5
6 Luku 1. Rakenne 6 Yhteisantenniverkon rakenteen erityisvaatimukset Suunniteltava ja rakennettava talojakamosta jokaiseen kotijakamoon ja kerrosjakamoon koaksiaalikaapelointi Rakennusten välinen kaapelointi voidaan toteuttaa myös vähintään kuudella optisella kuidulla Kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava seuraavasti; Uudessa kiinteistössä jokaiseen asuinhuoneeseen asennetaan vähintään yksi antennirasia ja nämä rasiat kaapeloidaan koaksiaalikaapeleilla tähtiverkoksi huoneiston kotijakamoon Uudistettaessa ja kunnostettaessa kunkin huoneiston vähintään yhteen asuinhuoneeseen asennetaan antennirasia Kunnostettavaa verkkoa ei ole välttämätöntä muuttaa tähtiverkoksi, kunhan kunnostetun verkon suorituskyky täyttää 12 :ssä annetut vaatimukset. 6
7 Luku 1. Rakenne 6 Yhteisantenniverkon rakenteen erityisvaatimukset Viestintävirasto suosittelee noudattamaan yhteisantenniverkon suunnittelussa ST kortin ohjeita. Lisäksi viestintävirasto suosittelee, että kiinteistön: Jokaiseen tekniseen tilaan ja muihin tarpeelliseksi katsottaviin tiloihin asennetaan vähintään antennirasia, jotka kaapeloidaan kukin omalla koaksiaalikaapelillaan tähtimäisesti talojakamoon. Väestönsuojaan asennetaan yksi antennirasia, joka kaapeloidaan koaksiaalikaapelilla tähtimäisesti talojakamoon. 7
8 Antennivastaanottojärjestelmä Televisiolähetysten antennivastaanottoa koskevat vaatimukset lisätty uuteen määräykseen. Määräys kattaa kaikissa kiinteistöissä koko antennitelevisio lähetysten välityksen kiinteistön sisällä vastaanottoantennista antennirasiaan asti. Vastaanottoantennit: Eri taajuusalueille (VHF III ja UHF) omat antennit, mutta FM eli VHF II alueen antennia ei määrätä erikseen. Antennien vahvistuksen (gain) tulee olla vähintään VHF III:lla 9 db ja UHF:llä 12 db. Antennien sijoitus vapaaseen tilaan vähintään viiden (5) metrin korkeuteen maan pinnasta. Toiminta alueen taajuuskaistat: VHF III MHz ja UHF MHz. Antenneja, joissa on sisäänrakennettu vahvistin, ei saa käyttää. 8
9 Luku 2. Televisiolähetysten antennivastaanotto 8 Antennimasto Antennimastolle on valittava paikka mittaamalla Hyvän kuvanlaadun kriteerit; Kentänvoimakkuus (E) DVB T vastaanotossa vähintään 49 dbµv/m L = E G ANT. 20log(f) [dbµv] Esim. L = [20log. (230 MHz)] = 45 [dbµv] DVB T, MER väh. 26 db Signaalin muoto DVB T, BER Konstellaatio Masto ja tukiputkena on käytettävä riittävän kestävää putkea. Lujuuslaskelma on perustuneet pyöreälle putkelle. Valmistaja ilmoittaa sallitut momentit, joita ei saa ylittää. 9
10 Vastaanottoantennit LTE 800 MHz VHF antenni Taajuusalue MHz Vahvistus väh. 9 db 790 MHz Suodin Hyvä suojausvaimennus Puristettavat f liittimet UHF antenni Taajuusalue MHz D ryhmä Vahvistus väh. 12 db Mastoesivahvistin Taajuusalueet FM,VHF ja UHF Vaimennussäädöt aluekohtaisesti Pieni kohinaluku Hyvä suojausvaimennus Puristettavat F liittimet Kaapelointi Hyvä suojausvaimennus > 85 db Päävahvistin Kanavakohtaiset tulot ja säädöt Hyvä suojausvaimennus Puristettavat F liittimet 10
11 Sisäverkko Asuinkiinteistöihin koaksiaalinen tähtiverkko Toimitila ja julkisten kiinteistöjen sisäverkko tarkoituksen mukainen Talojakamo ja tarpeellinen määrä alijakamoita Asuinhuoneistoihin kotijakamo Sisäverkon taajuusalue MHz Talokuitu Maadoitusten kokoojakisko Liittimet Kompressoitu F liitin Talojakamo Tarkoituksenmukainen Sisätiloihin Kolmen operaattorin tarpeet Asuinkiinteistön talojakamossa neljä sähköpistorasiaa Sähkönsyöttö omana ryhmänä (16 A) O E Kuitupääte Nousukaapeli Lähtöjaottimet Taajuusalue MHz Suojausluokka A Laatuluokka 2 Kotijakamo Syvyys 150 mm Asennuspinta ala 0,24 m 2 Kaksi sähköpistorasiaa Sulake 10 A omana ryhmänä Huoneistohaaroitin Taajuusalue MHz Suojausluokka A Laatuluokka 2 Huoneistokaapeli Antennirasia Taajuusalue 5 65/ MHz Suojausvaimennus >75 db Kaapelit Suojausluokka A+ Suojausvaimennus MHz alueella 85 db 11
12 Liitosjohto Hyvä Suojausvaimennus > 90 db Huono Suojausvaimennus < 50 db 12
13 Luku 4. Sähköinen ja sähkömagneettinen suojaaminen SFS EN Taajuusalue MHz Raja arvo db Luokka A Raja arvo db Luokka B
14 Luku 4. Sähköinen ja sähkömagneettinen suojaaminen SFS EN Taajuusalue MHz Raja arvo Häiriösäteilyn teho db(pw) Mittaus kaistanleveys khz
15 21 Talojakamo Luku 6. Laitetilat Talojakamon tulisi sijaita sisätiloissa. Viestintävirasto ei voi määräyksellään asettaa tällaista kiinteistön rakenteeseen liittyvää vaatimusta, mutta kehottaa huomioimaan sen, että käytännössä useat sisäverkkoihin liittyvät laitteet ovat toimintalämpötila alueeltaan sellaisia, ettei niitä voida sijoittaa ulkotiloihin. (MPS) Jos esimerkiksi kolme teleyritystä tuo asuinkiinteistön talojakamoon laitteita, tyypillinen tilavaraus näille laitteille on avoteline tai laitekaappi, jonka korkeus on 2000 mm, leveys 600 mm ja syvyys 600 mm. (MPS) Päävahvistimen tyypillinen tilavaraus on laitekaappi, jonka korkeus on 1000 mm, leveys 600 mm ja syvyys 250 mm. (MPS) Tilan ilmanvaihto, lämpötila alue, kosteus ja valaistus ovat riittävät sinne sijoitettaville laitteille ja rakenneosille. Jakamojen tulee olla pölyttömiä, tasalämpöisiä ( C) tiloja. (MPS)
16 Luku 6. Laitetilat 22 Alijakamot eli toisiojakamot Alijakamoa koskevat pitkälti samat vaatimukset kuin talojakamoakin. Määräyksen vaatimukset skaalautuvat kuitenkin alijakamon käyttötarkoituksen mukaan. (MPS) Asuinkiinteistön alijakamoissa on oltava vähintään neljä sähköpistorasiaa. Sähkön syöttö on järjestettävä omana ryhmänään (16 A). (Määräys) 23 Kotijakamo Kotijakamon on oltava syvyydeltään vähintään 150 mm ja sen asennuspinta alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,24 m 2. (Määräys) Kotijakamossa on oltava vähintään kaksi sähköpistorasiaa. Sähkön syöttö tulee järjestää omana ryhmänään (10A) 24 Kerrosjakamo Pitkälti samat vaatimukset kuin talojakamoa ja alijakamoakin. Tilantarve määräytyy sisäverkon ja kiinteistön käyttötarpeen ja laajuuden mukaan
17 Kotijakamo 17
18 Uusi ja kunnostettu sisäverkko 18
19 Luku 7. Materiaalit ja rakenneosat 26 Kaapelit ja liittämistarvikkeet Koaksiaalikaapeloinnissa on kaapelina käytettävä asennusympäristö huomioiden standardisarjan SFS EN mukaisia, suojauskyvyltään vähintään luokan A koaksiaalikaapeleita sekä näiden kanssa mekaanisesti ja sähköisesti yhteensopivia liittimiä. Koaksiaalikaapeleiden liittiminä ei saa käyttää kierrettäviä liittimiä. Väestönsuojiin rakennettava yhteisantenniverkon kaapelointi ja antennirasia on tässä määräyksessä tarkennettu suositukseksi. Väestönsuojien viestintälaitteista säädetään sisäasianministeriön asetuksessa 506/ Viestilaitteet Väestönsuojassa tulee olla matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä tai puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon joko omana liittymänä tai rakennuksessa olevan puhelimen rinnakkaisliittymänä. Kuitukaapeleina edellytetään käytettävän kategorian OS2 yksimuotokuituja ja liittimien sallitut tyypit ja hionta on määritelty. 19
20 Luku 9. Testaukset ja tarkastukset 32 Yhteisantenniverkon ja järjestelmän sekä omakotitalon televisiovastaanottojärjestelmän mittaukset Yhteisantenniverkon ja yhden asuinhuoneiston kiinteistön jokaisesta antennirasiasta on mitattava taajuusalueelta MHz vähintään: 1) passiivisen yhteisantenniverkon signaalitasot ala ja ylärajataajuuksilla; 2) suurin kaltevuus antennirasiassa (verkossa) Yhteisantenniverkon ja yhden asuinhuoneiston kiinteistön vahvistimen tuloista ja lähdöistä on mitattava vähintään: 1) signaalitasot: 2) modulaatiovirhe MER Optinen kaapelointi testataan 31 mukaisesti. 20
21 Taajuusalueen MHz:n kaapelointi Sisäasennuskaapeli Tyypillinen vaimennus 20 C:ssa, db / 100 m Taajuus / MHz Vaimennus / db 50 4, , ,0 Heijastusvaimennus Taajuus / MHz Vaimennus / db > >
22 Taajuusalueen MHz:n kaapelointi Koaksiaalikaapeloinnissa on kaapeleina käytettävä asennusympäristö huomioiden standardisarjan SFS EN mukaisia, suojauskyvyltään vähintään luokan A koaksiaalikaapeleita (suojausvaimennus taajuusalueella MHz 85 db) sekä näiden kanssa mekaanisesti ja sähköisesti yhteensopivia liittimiä. Koaksiaalikaapeleiden liittiminä ei saa käyttää kierrettäviä liittimiä. Tyypillinen sisäasennuskaapelin suojausvaimennus; Taajuus / MHz Vaimennus / db > >
23 Luku 9 Testaukset ja tarkastukset 32 Yht. antenniverkon ja järjestelmän Taajuusalueen MHz:n mittaus Yhteisantenniverkon ja yhden asuinhuoneiston kiinteistön jokaisesta antennirasiasta on mitattava taajuusalueelta MHz vähintään: 1) passiivisen yhteisantenniverkon signaalitasot ala ja ylärajataajuuksilla; 2) suurin kaltevuus antennirasiassa. Yhteisantennijärjestelmän ja yhden asuinhuoneiston kiinteistön vahvistimen tuloista ja lähdöistä on mitattava vähintään: 1) signaalitasot; 2) modulaatiovirhesuhde Jos yhteisantenniverkon osa on toteutettu käyttäen optista kaapelointia, kyseinen kaapelointi testataan siten kuin 31 :ssä määrätään
24 Rakennusten välinen kaapelointi Yhteisantenniverkon runkokaapelointi niin asuin kuin toimitila kiinteistöissä ja julkisissa kiinteistöissä toteutetaan siten, että talojakamosta jokaiseen kotijakamoon ja kerrosjakamoon asennetaan koaksiaalikaapelointi. Jos kiinteistö koostuu useasta rakennuksesta, toteutetaan rakennusten välinen kaapelointi koaksiaalikaapelointina tai optisilla kuiduilla, jolloin jakamojen välille asennetaan vähintään kuusi yksimuotokuitua (määräys 65). ST työryhmä (antennijärjestelmäasiantuntijat) ehdottaa, että rakennusten välistä runkokaapeloinnin mitoitusta selkeytetään (ehdotetaan täsmennystä MPS 65:een), vaihtoehdot: Yksi koaksiaalikaapeli ja kuusi optista kuitua (kuidut yleensä varalla) Kolme koaksiaalikaapelia, josta yleensä kaksi varalla Kuusi optista kuitua, joista yleensä 5 varalla
25 Ehdotus rakennusten välisen runkokaapeloinnin mitoitukseksi (ST työryhmä ) 8 A 1 A Rakennus 1 Talojakamo 3 8 A 9 A Kotijakamot Rakennus 2 Runkokaapelointi yhdellä koaksiaalikaapelilla, varalla 2 koaksiaalikaapelia tai 6 optista kuitua Alijakamo Tarvittaessa jakovahvistin, jos jakoverkon kokonaisvaimennus sitä edellyttää 2 8 B 1 B 8 8 B 9 B Kotijakamot 25
26 Kiitos, onko kysyttävää? 26
Kiinteistöjen telejärjestelmiä
Kiinteistöjen telejärjestelmiä Tapio Kallasjoki 2014 Seuraava materiaali perustuu pääosin sähköurakoitsijaliiton ST-kortteihin ja sähkötekniset tietojärjestelmät kirjasarjaan sekä antennialan järjestöjen
pientalovahvistimet dktcomega DKTCOMEGA kehittää koaksiaalisia ja optisia tuotteita laajakaistaverkkojen ammattilaisille. Yritys on perustettu 1977 ja sillä on kolmenkymmenenvuoden kokemus koaksiaali laajakaistaverkoista.
Antenniverkon selvitys ja mittaus
Antenniverkon selvitys ja mittaus Juho Pirttinen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Sähkötekniikan
ANTENNITEKNIIKKAA. TV lähetteen siirtämiseen on kolme siirtotietä: DVB-S ( Satelliitti ) DVB-T ( Maanpäällinen ) DVB-C ( kaapelijakelu )
ANTENNITEKNIIKKAA H. Honkanen TV lähetteen siirtämiseen on kolme siirtotietä: DVB-S ( Satelliitti ) DVB-T ( Maanpäällinen ) DVB-C ( kaapelijakelu ) Kuva 1: TV lähetteen siirtotiet DVB = Digital Video Broadcasting