Source: http://docplayer.cz/5265837-24-1-20-5-neobnovitelna-primarni-energie-vliv-provozu-budovy-na-zivotni-prostredi-celkova-dodana-energie-energie-na-vstupu-do-budovy.html
Timestamp: 2017-12-18 04:07:08+00:00
Document Index: 23638658

Matched Legal Cases: ['zákona č. 46', 'zákona č. 46', 'zákona č. 406', 'zákona č. 318', 'zákona č. 46', 'zákona č. 318']

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) - PDF
Download "24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)"
1 vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy: 623,78 m 2 Objemový faktor tvaru A/V:,83 m 2 /m 3 Celková energeticky vztažná plocha: 236,7 m 2 Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) obnovitelná (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Mimořádně úsporná Velmi úsporná Úsporná Méně úsporná hospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 24,1 2,5
2 Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení / klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 28% Energie okolí 17,3 Elektřina ze sítě 6,8 72% Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) Mimořádně úsporná ,3 Mimořádně nehospodárná Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 19,7 3,9,6 Zpracovatel: Ing. Jiří Kolář Osvědčení č.: osv. č. 968 Kontakt: Anenská 121, BohumínZáblatí, Vyhotoveno dne: Podpis:
3 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v PROTECH spol. s r.o. 368 Ing.Jiří KolářTZB Projekt, Bohumín Datum tisku: Zakázka: Archiv: 215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) : Novostavba RD parc. č. kat. úz. Katastrální území : Parcelní číslo : Datum uvedení do provozu 215 (nebo předpokládané uvedení do provozu) : Vlastník nebo stavebník : Adresa : IČ : Telefon : TZB Projekt _ Ing. Jiří Kolář Tel.: / 11
4 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v PROTECH spol. s r.o. 368 Ing.Jiří KolářTZB Projekt, Bohumín Datum tisku: Zakázka: Archiv: 215 ţ Rodinný dům Administrativní budova pro sport Jiné druhy budovy : Typ budovy Bytový dům pro zdravotnictví pro obchodní účely pro ubytování a stravování pro vzdělávání pro kulturu Geometrické charakteristiky budovy Parametr Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) Objemový faktor tvaru budovy A/V Celková energeticky vztažná plocha A c jednotky [m 3 ] [m 2 ] [m 2 /m 3 ] [m 2 ] hodnota 755, 623,8, ,7 ţ Hnědé uhlí Topný olej Kusové dřevo, dřevní štěpka Zemní plyn Jiná paliva nebo jiný typ zásobování : Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): Druhy (energonositelé) užívané v budově ţ Černé uhlí Propan butan Dřevěné peletky Elektřina podíl OZE: do 5% včetně, nad 5% do 8%, nad 8% Energie okolního prostředí (tepelné čerpadlo) účel: ţ na vytápění, ţ pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo ţ Žádné TZB Projekt _ Ing. Jiří Kolář Tel.: / 11
5 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v PROTECH spol. s r.o. 368 Ing.Jiří KolářTZB Projekt, Bohumín Datum tisku: Zakázka: Archiv: 215 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota Součinitel prostupu tepla hodnota Splněno Činitel teplotní redukce Měrná ztráta prostupem tepla U j U N,rq,j b j H T,j [m 2 ] [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ano/ne) [] [W/K] SO1 Porotherm 24 + EPS ,6,28,3 /,25 1, 58,4 DO1 175/235 4,1,9 1,7 / 1,2 1, 3,7 OJ5 13/65,8,9 1,5 / 1,2 1,,8 OJ2 175/65 1,1,9 1,5 / 1,2 1, 1, OJ2 175/65 1,1,9 1,5 / 1,2 1, 1, OJ3 15/2 3,,9 1,5 / 1,2 1, 2,7 DB3 75/235 3,5,9 1,5 / 1,2 1, 3,2 OJ1 2/65 1,3,9 1,5 / 1,2 1, 1,2 OJ4 125/65,8,9 1,5 / 1,2 1,,7 OJ4 125/65 1,6,9 1,5 / 1,2 1, 1,5 OJ4 125/65,8,9 1,5 / 1,2 1,,7 DB1 4/235 9,4,9 1,5 / 1,2 1, 8,5 DB2 2/235 9,4,9 1,5 / 1,2 1, 8,5 SO2 Porotherm 24 + EPS 15 46,6,23,3 /,25 1, 1,9 DB5 1/225 4,5,9 1,5 / 1,2 1, 4, STR1 Střecha EPS25 158,3,18,24 /,16 1, 28,4 PDL1 PDL 1NP k zeminěeps 1 149,6,36,45 /,3,62 33,7 PDL2 Podlaha 2NP/et. EPS ,1,21,24 /,16 1, 3,4 DUEM vnější obálka 623,8,25 1, 15,6 Celkem 623,8 187,7 Poznámka Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota Q im,j [ C] Objem zóny V j [m 3 ] hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j [W/(m 2 K)] Zóna 1 1NP+2NP obytná část 2, 755,,3 TZB Projekt _ Ing. Jiří Kolář Tel.: / 11
6 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v PROTECH spol. s r.o. 368 Ing.Jiří KolářTZB Projekt, Bohumín Datum tisku: Zakázka: Archiv: 215 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) [W/(m 2 K)] hodnota U em,r (U em,r = S(V i U em,r,j )/V) [W/(m 2 K)] Splněno (ano/ne),31,32 ANO TZB Projekt _ Ing. Jiří Kolář Tel.: / 11
7 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v PROTECH spol. s r.o. 368 Ing.Jiří KolářTZB Projekt, Bohumín Datum tisku: Zakázka: Archiv: 215 B) technické systémy b.1.a) vytápění budova / zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla h H,gen nebo COP H,gen Účinnost distribuce na vytápění h H,dis Účinnost sdílení na vytápění h H,em [] [] [%] [kw] [%]/[] [%] [%] 8, 85, 8, 1NP+2NP obytná část Tepelné čerpadlo zeměvoda Elektřina ze sítě 1, 9,9 4,4 89, 83, b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění budova / zóna Typ zdroje [] Účinnost výroby zdrojem tepla h H,gen nebo COP H,gen [%]/[] Účinnost výroby referenčního zdroje tepla h H,gen,rq nebo COP H,gen [%]/[] Požadavek splněn [ano/ne] 1NP+2NP obytná část Tepelné čerpadlo zeměvoda 4,4 8, ANO b.5.a) příprava teplé vody (TV) budova / zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmenovitý příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody h W,gen nebo COP W,gen Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [] [] [%] [kw] [litry] [%]/[] [Wh/(l den)] [Wh/(m den)] Vestavěný ohřívač 185 l centrální Elektřina ze sítě 1, 8, ,8 7, 3,9 TZB Projekt _ Ing. Jiří Kolář Tel.: / 11
8 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v PROTECH spol. s r.o. 368 Ing.Jiří KolářTZB Projekt, Bohumín Datum tisku: Zakázka: Archiv: 215 b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody budova / zóna Typ systému k přípravě teplé vody [] Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vodyh W,gen nebo COP W,gen [%]/[] Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vodyh W,gen,rq nebo COP W,gen [%]/[] Požadavek splněn [ano/ne] Vestavěný ohřívač 185 l centrální 2,8 85, ANO b.6) osvětlení budova / zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [] [%] [kw] [W/(m 2 l)],5 1NP+2NP obytná část Úsporné svítidla 1,,27,3 celkem,27 TZB Projekt _ Ing. Jiří Kolář Tel.: / 11
9 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v PROTECH spol. s r.o. 368 Ing.Jiří KolářTZB Projekt, Bohumín Datum tisku: Zakázka: Archiv: 215 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově budova zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F NV1 NV2 Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla OZE I Zóna 1 ţ ţ ţ OZE E b) dílčí dodané Potřeba Vypočtená spotřeba Pomocná Dílčí dodaná Měrná dílčí dodaná ener. na celkovou energeticky vztažnou plochu AE [kwh/(m 2 rok)] Vytápění ,3 112,9 Chlazení,, Větrání,, Úprava vzduchu,, Příprava TV ,3 25,7 Osvětlení ,4 3,7 TZB Projekt _ Ing. Jiří Kolář Tel.: / 11
10 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v PROTECH spol. s r.o. 368 Ing.Jiří KolářTZB Projekt, Bohumín Datum tisku: Zakázka: Archiv: 215 c) výroba umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové Faktor neobnovitelné Celková obnovitelná jednotky [] [] Kogenerační jednotka EP CHP teplo Dodávka mimo budovu Kogenerační jednotka EP CHP elektřina Dodávka mimo budovu Fotovoltaické panely EP PV elektřina Dodávka mimo budovu Solární termické systémy Q H,sc,sys teplo Dodávka mimo budovu Jiné Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové a neobnovitelné podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové Faktor neobnovitelné Celková obnovitelná [] [] Elektřina ze sítě ,2 3, Energie okolí ,, Celkem TZB Projekt _ Ing. Jiří Kolář Tel.: / 11
11 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v PROTECH spol. s r.o. 368 Ing.Jiří KolářTZB Projekt, Bohumín Datum tisku: Zakázka: Archiv: 215 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) (7) (8) (9) budova budova [kwh/(m 2 rok)] , ,5 142,3 12, Splněno (ano/ne) ANO f) požadavek na neobnovitelnou energii (1) (11) (12) (13) budova budova [kwh/(m 2 rok)] , ,6 164,2 86,8 Splněno (ano/ne) ANO g) hodnocené budovy (14) Celková ,3 (15) Obnovitelná 18 67,7 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska [%] 47,6 TZB Projekt _ Ing. Jiří Kolář Tel.: / 11
12 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v PROTECH spol. s r.o. 368 Ing.Jiří KolářTZB Projekt, Bohumín Datum tisku: Zakázka: Archiv: 215 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Alternativní systémy Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Energetický posudek Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Posouzení proveditelnosti Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Vzhledem k možnostem proveditelnosti alternativních systému a velikosti tepelných ztrát se navržený zdroj jeví jako optimální Ing. Jiří Kolář povinnost vypracovat energetický posudek energetický posudek je součástí analýzy datum vypracování energetického posudku zpracovatel energetického posudku TZB Projekt _ Ing. Jiří Kolář Tel.: / 11
13 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v PROTECH spol. s r.o. 368 Ing.Jiří KolářTZB Projekt, Bohumín Datum tisku: Zakázka: Archiv: 215 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst.1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst.2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst.2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst.2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii ANO B Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Ing. Jiří Kolář osv. č. 968 Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu TZB Projekt _ Ing. Jiří Kolář Tel.: / 11
17,0 19,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: SO 37.1 RD 64 PSČ, místo: 31 Plzeň Lhota Typ budovy: Rodinný dům Plocha obálky
Průkaz energetické náročnosti budovy Dle zák. 406/2000 Sb. A vyhl. 78/2013 Sb. AKCE : 8 ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Ulice Muchova, Hodonín Rodinný dům č.1 INVESTOR : EURO HOME MUCHOVA a.s. Řeznická 1486/5
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) dle 7a zákona č. 406/2000 Sb. v pozdějším znění zákona č. 318/2012 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Praha červen 214 Zadavatel MELIDA, a.s. Špindlerův Mlýn, č.p. 281 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) dle 7a zákona č. 46/2 Sb. v pozdějším znění zákona č. 318/212 Sb. a vyhlášky č. 78/213 Sb.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/213 Sb. BYTOVÝ DŮM Sazovická ul., p.č.668/164, 155 21, Praha 5 Zličín Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 3688, AT pozemní stavby
'((')*+, -./"0!!!),1,2&*3*4
!"#$ %& '((')*+,./"!!!),1,2&*3*4 (56,(+,7(89,! "#$%&'()) *+' (56,(,9': (5)873;(,