Source: http://docplayer.cz/4558533-Pozarne-bezpecnostni-reseni.html
Timestamp: 2018-08-15 22:51:58+00:00
Document Index: 5393388

Matched Legal Cases: ['čl. 4', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3']

1 Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov, ul. Pionýrů 1614 Stavebník : Město Sokolov, Sokolov, ul. Rokycanova 1929 Projektant : Jana Heidlerová Druh dokumentace : ke stavebnímu povolení Zpracovatel PBŘ : Bc. Jan Přibys, Sokolov, K. Čapka 1410 osvědčení o autorizaci č.: 27845, V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem Telefon: , V Sokolově : 11/2011 1
2 Toto požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu požadavků 31 vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a dle 41 odst.2 vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci a dle předpisů a norem souvisejících. 1. Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení - Projektová dokumentace z 09/2011 projektant : Jana Heidlerová - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby - vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci - ČSN EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň - ČSN EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení - Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů; R. Zoufal a kolektiv - ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - ČSN požární bezpečnost tepelných zařízení - ČSN nevýrobní objekty - ČSN společná ustanovení - ČSN obsazení objektů osobami - ČSN , ed. 2 požární odolnost stavebních konstrukcí - ČSN změny staveb - ČSN ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením - ČSN zásobování požární vodou 2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě Předmětem projektové dokumentace a tohoto požárně bezpečnostního řešení je posouzení změny části stavby 2.NP pavilonu stravování a školní družiny v části školní družiny, spojené se stavebními úpravami. Realizací této změny bude zrušena stávající výdejna s jídelnou ve 2.NP a nahrazena prostory školní družiny. Rozšířeno bude stávající hygienické zařízení pro žáky i učitele. Posuzovaný objekt se nachází v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 na parc. č. 873 v k.ú. Sokolov. Stávající stav Pavilon stravování je montovaný železobetonový skeletový třípodlažní objekt s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Pavilon je s ostatními prostory školy propojen jednopodlažní spojovací chodbou. V 1.PP je technické zázemí pavilonu. V 1.NP je kuchyně s jídelnou, zázemí pro personál i strávníky, byt školníka, šatny, sklady. Ve 2.NP je již nevyužívaná výdejna s jídelnou pro 2.ZŠ v Sokolově a prostory školní družiny. Stavebními úpravami a změnou v užívání je dotčeno pouze 2.NP v části výdejny s jídelnou, část školní družiny a hygienické zařízení. V dotčených prostorech jsou zděné příčky, dřevěné dveře v ocelových zárubních, prosvětlení chodeb je provedeno sklobetonovými výplněmi. Podávací okna mezi výdejnou a jídelnou jsou dřevěná výsuvná. Podlahy v chodbě, výdejně a v 2
3 hygienickém zařízení jsou provedeny z keramických dlažeb, v ostatních prostorech je převážně PVC. Stěny jsou opatřeny min. do v. 1600mm olejovým nátěrem nebo keramickým obkladem. Zbylá část stěn a stropy jsou opatřeny omítkou a malbou. Propojení mezi 1.NP a 2.NP je řešeno dvouramenným schodištěm a ve výdejně malým nákladním výtahem. Střecha nad pavilonem stravování je plochá se střešní krytinou z asfaltových pasů V celém pavilonu byly v předstihu provedeny výměny výplní otvorů v obvodovém zdivu z původních dřevěných za plastové, zateplení obvodových stěn. Objekt je napojen na veřejné inženýrské sítě vodovod, kanalizaci, plynovod, elektro nn, centrální vytápění. Současná kapacita školní družiny je 90 dětí a 3 padagogičtí pracovníci. Nový stav Projektová dokumentace řeší změnu části stavby 2.NP pavilonu stravování a školní družiny v části školní družiny, spojené se stavebními úpravami. Realizací této změny bude zrušena stávající výdejna s jídelnou ve 2.NP a nahrazena prostory školní družiny. Rozšířeno bude stávající hygienické zařízení pro žáky i učitele. Po provedení navrhovaných stavebních úprav se nepředpokládá navýšení současného stavu 90 dětí a 3 pedagogických pracovníků. Navrhovanými stavebními úpravami dojde ke zlepšení prostorových podmínek školní družiny a k rozšíření hygienického zařízení pro žáky i učitele. V souvislosti s prováděnými stavebními úpravami vznikne jeden nový kabinet, sklady hraček a WC pro plánovaný byt školníka. Tato WC kabina bude po skončení stavebních úprav uzamčena a nebude využívána do doby realizace bytu školníka ve 2.NP. V prostorech dotčených stavebními úpravami budou odpojeny rozvody vnitřních instalací elektro, voda, kanalizace, vzduchotechnika. Dle nově navrženého dispozičního uspořádání je navrženo bourání příček v prostoru původní kuchyně, vybourání výtahu a nepotřebných příček v hygienickém zařízení, vybourání nových otvorů pro dveře. Ve stavebně upravovaných prostorech budou odstraněny stávající povrchové úpravy stěn a podlah olejové nátěry, obklady, keramické dlažby, PVC, vnitřní výplně otvorů dveřní křídla, zařizovací předměty. V prostorech dotčených stavebními úpravami budou provedeny nové příčky, osazeny nové zařizovací předměty, nově budou provedeny rozvody elektro, vody a kanalizace. V nově budovaném hygienickém zařízení budou vybudovány nové rozvody vzduchotechniky s vyústěním nad střechu. Vytápění je stávající žebrovými litinovými radiátory, které budou v dotčených prostorech opatřeny novým nátěrem. V dotčených prostorech 2.NP jsou navrženy nové povrchové úpravy podlah, stěn a stropů. Nové vnitřní dělící příčky jsou navrženy zděné z cihelných bloků, pórobetonových tvárnic apod. tloušťky 100 a 150 mm s oboustrannou omítkou nebo s keramickými obklady. Příčka mezi plánovaným bytem školníka a hygienickým zařízením školní družiny je navržena zvukověizolační tloušťky 280 mm ve skladbě 2x Porotherm AKU 11,5 z vnější strany omítnutá se vzduchovou mezerou vyplněnou minerální izolací, nebo příčkou z SDK konstrukce se stejnými nebo lepšími parametry. Překlady nad nově budovanými otvory jsou navrženy prefabrikované z nabídky vybraného zdícího systému, případně z ocelových nosníků. Nové podlahy jsou navrženy z keramické dlažby, PVC a koberec. Povrchové úpravy stěn jsou navrženy z keramických obkladů, olejových nátěrů a omítek dle dodavatele stavebního systému. V místě vybouraného otvoru výtahové šachty je navržena dobetonávka stropní konstrukce. Nové dveře jsou navrženy dřevěné dýhované hladké jednokřídlové /1970mm, u stávajících dveří budou zachovány stávající ocelové zárubně, nově osazované 3
4 dveře budou také v ocelových zárubních. Z důvodu zakrytí VZT potrubí v hygienickém zařízení ve 2.NP bude proveden snížený podhled z SDK konstrukce, popř. podhled z minerálních desek. Nově navržené kanalizační potrubí bude v prostoru 1.NP opatřeno podhledem z SDK konstrukce s tepelnou izolací z minerální vlny. Dle ČSN , čl a) má posuzovaný objekt konstrukční systém nehořlavý. Dle 31 vyhlášky č. 23/2008 Sb., se při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích postupuje podle ČSN Posouzení objektu dle ČSN Půdorysné plochy skladů nepřesahují svoji velikostí hodnoty uvedené v ČSN , čl. 4.1b) 300 m 2. Na prostory skladů se ČSN nevztahuje. 3. Posouzení dle ČSN Dle ČSN , čl. 3.2 je změna užívání objektu, prostoru nebo provozu z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede : a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů součinem (p n. a n. c) o více než 15 kg.m -2 - původní využití: družina se zázemím p n. a n. c = 21,67. 0,96. 1,0 = 20,80 kg.m -2 Název místnosti S p n a n S. p n S. p n. a n (m 2 ) (kg.m -2 ) 2.NP - chodba, schodiště 55,55 5,0 0,8 277,7 222,2 - výtah 2,42 15,0 0,9 36,3 32,6 - kabinet 19,32 40,0 1,0 772,8 772,8 - družina 257,52 25,0 1, , ,0 - sociální zařízení 19,42 5,0 0,7 97,1 67,9 - jídelna 110,91 20,0 0, , ,3 - výdejna 28,89 30,0 0,95 866,7 823,3 celkem 494,03 21,67 0, , ,1 - nové využití: družina se zázemím p n. a n. c = 24,42. 0,98. 1,0 = 23,93 kg.m -2 Název místnosti S p n a n S. p n S. p n. a n (m 2 ) (kg.m -2 ) 2.NP - chodba, schodiště 62,84 5,0 0,8 314,2 251,3 - kabinet 19,32 40,0 1,0 772,8 772,8 - družina 334,03 25,0 1, , ,7 - sklady hraček 32,92 75,0 1, , ,0 - sociální zařízení, úklid 48,16 5,0 0,7 240,8 168,5 celkem 497,27 24,42 0, , ,3 Závěr: Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke zvýšení požárního rizika o více než 15,0 kg.m -2 (23,93 20,80 = 3,13 kg.m -2 ). b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20 % stávajícího stavu; pokud se určí zvýšený počet osob o více než 20 %, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené 4
5 počty osob, avšak prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke zvýšení počtu osob unikajících z posuzovaného objektu. Stavebními úpravami nedochází ke změně počtu osob, počet osob zůstává zachován dle stávajícího stavu. c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu : Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu. d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami dochází k záměně části funkce objektu dochází ke změně užívání jídelny a výdejny jídel na družinu, části výdejny na sklad hraček, družiny na hygienické zařízení, chodbu a sklad hraček. e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou ani přístavbou. Navrženými stavebními úpravami nedochází k podstatným stavebním změnám posuzované části objektu. Dle ČSN , čl. 3.2 je změna užívání části objektu spojená se stavebními úpravami hodnocena dále jako změna stavby skupiny I. s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Dále je postupováno dle ČSN , čl. 3.3 a kapitoly 4. Dle ČSN , čl. 3.3 u posuzované části objektu (2.NP pavilonu) zatříděné do změn staveb skupiny I. nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám, nebo ke změně užívání objektu, prostoru (dle čl. 3.2, ČSN ) a předmětem je pouze dle : - písm. a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí: stavebními úpravami dojde k vyzdění nových vnitřních dělících příček z cihelných bloků, pórobetonových tvárnic apod. tloušťky 100 a 150 mm s oboustrannou omítkou nebo s keramickými obklady. Příčka mezi plánovaným bytem školníka a hygienickým zařízením školní družiny je navržena zvukověizolační tloušťky 280 mm ve skladbě 2x Porotherm AKU 11,5 z vnější strany omítnutá se vzduchovou mezerou vyplněnou minerální izolací, nebo příčkou z SDK konstrukce se stejnými nebo lepšími parametry. Překlady nad nově budovanými otvory jsou navrženy prefabrikované z nabídky vybraného zdícího systému, případně z ocelových nosníků. Nové podlahy jsou navrženy z keramické dlažby, PVC a koberec. Povrchové úpravy stěn jsou navrženy z keramických obkladů, olejových nátěrů a omítek dle dodavatele stavebního systému. V místě vybouraného otvoru výtahové šachty je navržena dobetonávka stropní konstrukce. Nové dveře jsou navrženy dřevěné dýhované hladké jednokřídlové /1970mm, u stávajících dveří budou zachovány stávající ocelové zárubně, nově osazované dveře budou také v ocelových zárubních. Z důvodu zakrytí VZT potrubí v hygienickém zařízení ve 2.NP bude proveden snížený podhled z SDK konstrukce, popř. podhled z minerálních desek. Nově navržené kanalizační potrubí bude v prostoru 1.NP opatřeno podhledem z SDK konstrukce s tepelnou izolací z minerální vlny. - písm. b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svoji funkcí podmiňují provoz objektu; stavebními úpravami je navrženo nové 5
6 sociální zařízení s nahodilým požárním zatížením 5,0 kg.m -2 s napojením na stávající rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechnického zařízení s vyústěním nad střechu objektu. - písm. f) změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech místnosti o podlahové ploše větší než 100 m 2 ; prostor s podlahovou plochou větší než 100 m 2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího stavebními úpravami dojde ke změně vnitřního členění prostorů, kde v rámci jednoho podlaží nevzniknou prostory s podlahovou plochou větší než 100 m 2 vyhovuje. 4. Změny staveb skupiny I. nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky ČSN kapitola 4, Technické požadavky na změny staveb skupiny I.: a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází k záměně nosných stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části. Dochází k záměně konstrukcí ohraničujících únikové cesty, kde jsou navrženy nové vnitřní dělící příčky tloušťky mm z cihelných bloků, pórobetonových tvárnic apod., které vykazují dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab , ř. 2.4 a tab , ř. 1.2 minimální požární odolnost R(EI) 60 DP1 vyhovuje. Vodorovné nosné konstrukce - ocelové nosné překlady nad nově provedeným otvorem pro dveře v nosné stěně jsou navrženy z ocelových válcovaných nosníků 3x Ič.120, které musí být chráněné vápennou omítkou na pletivu tloušťky nejméně 15 mm. Dle ČSN EN vykazují ocelové nosníky chráněné vápennou omítkou na pletivu tloušťky 25 mm minimální požární odolnost R30 vyhovuje až pro IV.SPB v posl. NP. Dobetonování stropu - otvoru ve stávající výtahové šachtě je navrženo ze železobetonu tloušťky 200 mm, který vykazuje dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab. 2.6 minimální požární odolnost R(EI) 90 DP1 vyhovuje. V případě jiné skladby stropu musí být zajištěna min. požární odolnost REI 45 DP1. Vstupní dveře do místnosti skladu hraček (225) z prostoru chodby (201) musí s ohledem na budoucí zřízení bytové jednotky a hodnocení chodby se schodištěm jako ČCHÚC, vykazovat minimální požární odolnost EW15C2DP3, včetně zárubně. b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN ) jako hořící odkapávají nebo odpadávají Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke zhoršení třídy reakce stavebních výrobků na oheň oproti původnímu stavu. Nové vnitřní dělící příčky jsou navrženy z pórobetonového nebo cihelného zdiva s oboustrannou omítkou nebo s keramickými obklady výrobky třídy reakce na oheň A1. Nové podlahové krytiny jsou navrženy z keramické dlažby výrobky třídy reakce na oheň A1. Stávající železobetonové 6
7 stropy jsou opatřené štukovou omítkou, nově jsou navrženy podhledy z SDK konstrukce nebo z minerálních desek (bez požadavku na požární odolnost), které jako hořící neodkapávají ani neodpadávají. c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke změně velikosti požárně otevřených ploch v obvodových stěnách, které zůstávají stávající. d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke zřízení nových prostupů stěnami bez opatření. e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na PÚ, nebo v částech objektu nedotčených změnou bude provedeno podle ČSN ; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na PÚ nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami dochází v nově budovaném hygienickém zařízení k vybudování nových rozvodů vzduchotechniky z výrobků třídy reakce na oheň A1 (SPIRO a pozink) s vyústěním nad střechu objektu. Vyústění nového VZT potrubí nad střechu objektu odpovídá požadavkům ČSN , čl a Rozvody VZT jsou vedeny v rámci jednoho PÚ bez opatření. f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení a svazky elektrických rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ČSN , čl a provedeny podle ČSN , čl Rozvody vody, kanalizace, vytápění, elektroinstalace apod., které přesahují dále uvedené průřezy a hmotnosti musí být utěsněny podle ČSN , čl viz dále. Dle ČSN , čl musí být konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů apod., dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce na max. EI30 v 1.NP a EI15 ve 2.NP pro II. SPB. Dle ČSN , čl u dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle čl zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen manžety ) jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce; těsnění prostupů se hodnotí podle ČSN EN :2008 a to v těchto případech: a) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes mm 2 jde-li o vertikální polohu potrubí, nebo přes mm 2, jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou do 15 o (EI-UU nebo EI-CU) Výše uvedený požadavek na utěsnění prostupů se vztahuje na samostatně vedené kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F ve vertikálním směru od DN 110 mm a v horizontálním směru od DN 125 mm. Při prostupu více potrubí vedle sebe musí být 7
8 splněny požadavky uvedené dále. Stropem 1.NP prostupují kanalizační potrubí HT DN 100 mm (průřez mm 2 ) jejichž vzájemná osová vzdálenost není menší než 300 mm bez požadavku na utěsnění manžetami, pouze požadavek na dotažení až k vnějším povrchům prostupujících potrubí a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce na EI30 v 1.NP. b) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes mm 2 (EI-CU) Výše uvedený požadavek na utěsnění prostupů se vztahuje na samostatně vedená jednotlivá potrubí od DN 140 mm. Při prostupu více potrubí vedle sebe musí být splněny požadavky uvedené dále. c) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes mm 2 (EI-CU) Rozvody VZT jsou navrženy z materiálů třídy reakce na oheň A1 (SPIRO, pozink, atd.) bez opatření. d) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m -1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN či ČSN , vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN a zařízení navrhovaných podle ČSN ). Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího světlého průřezu než mm 2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle ČSN EN :2008. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být označeny štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu a typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele a označení výrobce systému. g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.) Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází k prodloužení ani k zúžení stávajících únikových cest a ani ke zhoršení kvality únikových cest oproti původnímu stavu bez opatření. h) je vytvořen PÚ z prostorů podle 3.3b), ČSN , pokud to ČSN nebo jiné normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto PÚ mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III.SPB; III.SPB musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující PÚ od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému riziku v ostatních částech objektu) 8
9 Posuzovaný objekt není dělen do požárních úseků (dále jen PÚ ) - celý pavilon tvoří jeden společný PÚ a ani se zde nenacházejí prostory dle ČSN , čl. 3.3b), které by musely dle ČSN nebo jiných ČSN tvořit samostatné PÚ. Požární odolnost stávajících železobetonových stavebních konstrukcí odpovídá požadavkům pro max. III.SPB (s ohledem na využití prostor, druh stavebních konstrukcí a výšku objektu je požadován max. II. SPB) vyhovuje bez dalších průkazů. Nové vnitřní dělící příčky tloušťky mm z cihelných bloků, pórobetonových tvárnic apod., vykazují dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab , ř. 2.4 a tab , ř. 1.2 minimální požární odolnost R(EI) 60 DP1 vyhovuje. Vodorovné nosné konstrukce - ocelové nosné překlady nad nově provedeným otvorem pro dveře v nosné stěně jsou navrženy z ocelových válcovaných nosníků 3x Ič.120, které musí být chráněné vápennou omítkou na pletivu tloušťky nejméně 15 mm. Dle ČSN EN vykazují ocelové nosníky chráněné vápennou omítkou na pletivu tloušťky 25 mm minimální požární odolnost R30 vyhovuje. Dobetonování stropu - otvoru ve stávající výtahové šachtě je navrženo ze železobetonu tloušťky 200 mm, který vykazuje dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab. 2.6 minimální požární odolnost R(EI) 90 DP1 vyhovuje. V případě jiné skladby stropu musí být zajištěna min. požární odolnost REI 45 DP1. Požární uzávěry - vstupní dveře do místnosti skladu hraček (225) z prostoru chodby (201) musí s ohledem na budoucí zřízení bytové jednotky a hodnocení chodby se schodištěm jako ČCHÚC, vykazovat minimální požární odolnost EW15C2DP3, včetně zárubně. i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN V posuzované části objektu nedochází ke zhoršení původních parametrů zařízení umožňujících protipožární zásah. Příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty, vnitřní a vnější odběrná místa požární vody zůstávají stávající. Ve 2.NP v prostoru chodby 201 je umístěn stávající nástěnný hydrant, který bude vyměněn za nový hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 30 m s jmenovitou světlostí hadice 25 mm, který tak obsáhne celé posuzované prostory ve 2.NP. Počet přenosných hasicích přístrojů je stanoven dle ČSN , čl následovně: družina se zázemím ve 2.NP : n = 0,15. (S. a. c 3 ) 1/2 = 3,2 4 ks PHP práškové s hasicí schopností 21A V posuzované části objektu 2.NP pavilonu, musí být umístěny nejméně 4 ks PHP práškové s hasicí schopností 21A. Jedná se o certifikované PHP dle ČSN EN 3 6, které mají na typovém štítku uvedenou hasicí schopnost. PHP se umisťují ve výšce max. 1,5 m od podlahy k rukojeti PHP na přístupném a viditelném místě. Doporučuje se umístit PHP takto: 4 ks PHP do prostor chodby 201 před vstupní dveře družiny a skladu hraček. 9
10 5. Závěr Toto požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno v souladu s platnými právními předpisy a normami na úseku PO v době zpracování. V případě jakýchkoliv změn je nutné provést přehodnocení tohoto požárně bezpečnostního řešení. Při dodržení požadavků vyplývajících z tohoto požárně bezpečnostního řešení, splňuje změna užívání části 2.NP pavilonu spojená se stavebními úpravami požadavky ČSN - požární bezpečnosti staveb. 10