Source: http://docplayer.it/50334626-Rapporto-di-classificazione-classification-report-0263-dc-rea-09_3.html
Timestamp: 2018-09-24 20:47:11+00:00
Document Index: 92555271

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'art 1', 'arte 1', 'art 1', 'arte 2', 'art. 2']

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT 0263/DC/REA/09_3 - PDF
Download "RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT 0263/DC/REA/09_3"
1 RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT 0263/DC/REA/09_3 Rapporto di classificazione di reazione al fuoco del prodotto Reaction to fire classification report of product... : HEXABEN LARGE 17 MM Descrizione Description... : Vedi pag. 2 / see page 2 Per conto di On behalf of... : BENCORE S.r.l. Indirizzo Address... : Via Provinciale Nazzano, Carrara (MS) Norma tecnica: EN Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco Technical standard: EN Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
2 1. DATI GENERALI / GENERAL DATA : Identificazione delle norme di riferimento / Standard reference identification: EN Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco EN Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests. EN ISO Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - parte 2 - innesco quando soggetto al diretto contatto della fiamma EN ISO Reaction to fire tests for building products - part. 2 -ignitability when subjected to direct impingiment of flame. EN Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - Prodotti edilizi escluse le pavimentazioni esposti ad un attacco termico di un singolo elemento in combustione EN Reaction to fire tests for building products _ Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item. 2. IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE / PROCEDURES IDENTIFICATION Procedura normalizzata / Standard procedure :... : Controllo calcoli e trasferimento dati / Calculation and data transfer check... : SI / YES SI / YES 3. DETTAGLI DEL PRODOTTO CLASSIFICATO / DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT 3.1 Natura e impiego / Nature and end use application : Il prodotto HEXABEN LARGE 17 MM è definito come una pannello in alveolare di alluminio rivestito in policarbonato La sua classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego: The product HEXABEN LARGE 17 MM is defined as a honey comb aluminium panel covered with polycarbonate. Its classification is valid for the following end use application(s): Parete elemento disposto a coltello Wall Self standing wall Copertura Sospesa Ceiling Suspended 3.2 Descrizione / Description: Il prodotto HEXABEN LARGE 17 MM è compiutamente descritto nei rapporti di prova in sussidio della classificazione elencati in 5.1 The product HEXABEN LARGE 17 MM is fully described in the test reports in support of the classfication listed in DICHIARAZIONI / DECLARATIONS Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto indicato in copertina secondo le procedure stabilite nella norma EN / This classification report defines the classification assigned to the product mentioned on the cover in accordance with the procedures given in EN I risultati di prova contenuti nel presente rapporto di classificazione si riferiscono esclusivamente al campione provato Test results contained in this classification report relate only to the specimens tested. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l autorizzazione del Responsabile di Laboratorio The test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director. Pag / Pag 2
3 5. RAPPORTI DI PROVA E RISULTATI DI PROVA IN SUPPORTO DI QUESTA CLASSIFICAZIONE TEST REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION 5.1 Rapporti di prova / test reports Nome del laboratorio / Name of laboratory Nome del Committente / Name of sponsor Numero di Identificazione del rapporto di prova / Test report ref. No. Metodo di prova / test method CSI S.p.A. EMP S.A. 0263/DC/REA/09_1 EN CSI S.p.A. EMP S.A. 0263/DC/REA/09_2 EN ISO Risultati di prova per prodotti da costruzione esclusi i pavimenti Test results for construction products except floorings Metodo di prova Parametro Numero di prove Test method Parameter Number of tests Parametri continui media / Continuous parameter average EN ISO Risultati / Results Parametri di conformità / Compliance parameter Attacco della fiamma in superficie Surface flame attack Applicazione 30 s / 30 s exposure Fs 150 mm 6 Attacco della fiamma all estremità Edge flame attack Applicazione 30 s / 30 s exposure Fs 150 mm 6 Gocce/parti accese / Flamig droplets/particle Innesco della carta da filtro/ Ignition of the filter paper 12 N / N EN FIGRA 0,2MJ 3 104,4 FIGRA 0,4MJ 72,4 LFS < Edge THR600s [MJ] 2,8 SMOGRA [m 2 /s 2 ] 3 16,5 TSP600s [m 2 ] 45,5 Gocce/parti accese Flaming droplets/ particles 3 N / N Pag / Pag 3
4 6. CLASSIFICAZIONE E CAMPO DIRETTO DI APPLICAZIONE CLASSIFICATION AND DIRECT FIELD OF APPLICATION 6.1 Riferimenti e campo diretto di applicazione / Reference and direct field of application Questa classificazione è stata condotta conformemente alla clausola 8.2 della EN :2002. This classification has been carried out in accordance with clause 8.2 of EN : Classificazione / Classification Il prodotto HEXABEN LARGE 17 MM in relazione al suo comportamento alla reazione al fuoco è classificato: The product HEXABEN LARGE 17 MM in relation to its fire reaction behaviour is classified. B La classificazione aggiuntiva in relazione allo sviluppo di fumo è: The additional classification in relation to smoke production is: s1 La classificazione aggiuntiva in relazione alle gocce/particelle accese è: The additional classification in relation to flaming droplets/particles is: d0 Comportamento al fuoco Fire behaviour Il formato per la classificazione di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione eccetto i pavimenti è la seguente: The format of the reaction to fire classification for construction products except flooring is: Sviluppo di fumo Smoke production Parti infiammate Flaming droplets B - s 1 - d Campo di applicazione / Field of application Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego / This classification is valid for the following end use conditions: Senza supporto / appoggio Without support / backing Con cavità With gap Tipo di fissaggio: nessuno Type of fixings: none Pag / Pag 4
5 7. LIMITAZIONI / LIMITATIONS 7.1 Restrizioni / Restrictions Questo rapporto di prova è valido sino alla data This classification report is valid until Avvertimento / Warning Questo documento non rappresenta un'approvazione di tipo od una certificazione del prodotto This document does not represent type approval or certification of the product. DATA Date IL RESP. Divisione Costruzioni Division Head IL RESP. DEL CENTRO Managing Director 07/05/2009 Paolo Mele Pasqualino Cau Pag / Pag 5
downloadable after warranty registration of product:
Approval No: 124R-000004 Extension No: Not applicable VCA Headquarters 1 The Eastgate Office Centre Eastgate Road Bristol, BS5 6XX United Kingdom Sitchboard: +44 (0) 117 951 5151 Main Fax: +44 (0) 117
LA DIRETTIVA 89/106/CE Guida alla Marcatura CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 3 Per informazioni: LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl Certificazione & Divisione Trasporti Via della Quercia,