Source: http://docplayer.fr/61087921-Coffrets-de-relayage-pilotair.html
Timestamp: 2018-06-25 12:17:35+00:00
Document Index: 92315139

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

COFFRETS DE RELAYAGE PILOTAIR - PDF
Download "COFFRETS DE RELAYAGE PILOTAIR"
1 D HABITATION COLLECTIFS TERTIAIRES INDUSTRIELS ET LOGISTIQUES POUR LA RESTAURATION Certifié NF selon référentiel du 01/08/2011 Aide à l installation et à la mise en service Version avec démarreur, contrôle des 3 phases Version avec protection sur le circuit confort Option interrupteur-sectionneur et dépressostat intégrés Peut être livré raccordé et monté sur nos ventilateurs de désenfumage NF - COFFRETS DE RELAYAGE POUR VENTILATEUR DE DESENFUMAGE APPLICATION Conçu pour la commande d un ventilateur de désenfumage dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH). Certifié NF par l AFNOR selon le référentiel de certification n NF278 «Marque NF - Coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage» en application depuis août Conformément à la réglementation, un coffret de relayage ne peut commander qu un seul ventilateur de désenfumage. 1 VITESSE FAÇADE : COMMANDES ET TÉMOIN D ÉTAT TARIFS PAGE 658 GAMME STANDARD - 7 calibres : 6 / 10.6 / 16.6 / 35.3 / 43.3 / 64 et 97.3A. - Pour la commande de moteur asynchrone : Monophasé 230V 1 vitesse, triphasé 230V 1 vitesse, triphasé 400V 1 vitesse ou 2 vitesses (bobinages indépendants ou Dahlander). IDC avec démarreur - 7 calibres : 16.6 / 32 / 47 / 62 / 75 / 88 et 110A. - 4 calibres supplémentaires de 170A, 203.3A, 246.6A et 305A pour la version désenfumage seul 1 ou 2 vitesses. - Pour la commande de moteur asynchrone triphasé 400V 1 vitesse ou 2 vitesses à bobinages indépendants. - Compatible avec moteurs d intensité nominale supérieure à 4,5 A. Version désenfumage seul 1 ou 2 vitesses. Version confort 1 ou 2 vitesses + désenfumage 1 ou 2 vitesses. Version protection intégrée sur le circuit confort. Option interrupteur de proximité et dépressostat intégrés. Nota : le calibre du intègre le coefficient de sécurité de 1,5 (exemple : un coffret 6A est conçu pour piloter un moteur d intensité maxi absorbée 6A). DESCRIPTION Installation intérieure ou extérieure : coffret IP55. Selon taille du : boîtier polycarbonate renforcé ou métallique peint (RAL7035), couvercle de façade monté sur charnières. Kit de fixation et presse-étoupes fournis. Alimentation en puissance de fréquence 50Hz ou 60Hz. Panneau de contrôle en façade avec commande manuelle de mise en sécurité et led de signalisation d état du coffret : attente, sécurité, défaut. Carte électronique à micro-contrôleur en fond de boîtier sous une plaque en acier galvanisé : protection accrue lors du raccordement et encombrement optimisé. Afficheur sur la carte électronique pour signalisation d état (attente ou sécurité) + défaut détecté. ACCESSOIRES BAPA - BREA* Boitier arrêt pompier / réarmement IP65 BCCA Boitier de commande confort IP65 BDEA Boitier de déclenchement IP65 TARIFS PAGE 663 BDEZ Contrôleur de débit dépressostat, IP54 INTZ Interrupteursectionneur de proximité, IP55 Supports et accessoires de montage * Utilisation impérative de ces boîtiers conformément au référentiel NF278 Possibilité de livrer le coffret câblé et monté sur les ventilateurs de désenfumage VIM (extraction et introduction d air). DESCRIPTION Entrées de télécommandes : - Tension de commande de 12 ou 24 ou 48Vd.c. à émission de courant (rupture interdite conformément au référentiel NF278). - Non polarisées - pas de risque d inversion lors du raccordement. - Isolées galvaniquement. 652 VIM Catalogue 2017 Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur
2 DESCRIPTION Accès facile aux composants de puissance et borniers de télécommande, raccordement rapide type bornes à ressort pour les borniers de la carte électronique et les contacteurs des coffrets de calibre 6, 10.6 et 16.6A. Option dépressostat réglable intégré au coffret : - 1 vitesse de désenfumage = 1 dépressostat : «Id» = réglable de 100 à 1000Pa / «ID» = 1000 à 5000Pa. - 2 vitesses de désenfumage = 2 dépressostats : «Id» = réglables de 100 à 1000Pa / «ID» = 1 x Pa et 1 x Pa. Testé à la tenue aux vibrations. Testé avec alimentation par groupe électrogène. Compatible avec touts les CMSI du marché. Version IDC avec démarreur intégré Coût de l installation réduit : économies sur la puissance de l AES. Réduction des pointes de courant donc des chutes de tensions en ligne et des contraintes mécaniques. Limitation du courant de démarrage sur chaque phase jusqu à 3 fois l intensité nominale du moteur, contre 7 fois en démarrage désenfumage. Afin de garantir ce courant de démarrage, le IDC n est pas compatible avec les moteurs d intensité nominale inférieure à 4.5A. Protection amont à mettre en œuvre : utiliser soit des fusibles type am soit un disjoncteur de courbe MA. Afin d assurer le passage de la pointe d intensité au démarrage, son calibre doit être surdimensionné de 150% du courant nominal moteur. Paramétrage du démarreur réalisé d usine. Seule l intensité moteur est à régler. Durée de vie du démarreur optimisée par son by-pass intégré : en utilisation confort, ses composants d électronique de puissance sont sollicités uniquement en phase de démarrage du moteur ; puis, ils sont automatiquement shuntés. Alimentation par groupe électrogène : ce dernier doit répondre à la classification GSS2 selon NF E FONCTIONNALITÉS Carte électronique munie d une sortie spécifique permettant à notre SAV de consulter le journal des événements pour un diagnostic complet de l installation. Cas d une version confort-désenfumage avec démarreur : surveillance de la fréquence des démarrages (sécurité accrue de l installation). Affichage/mémorisation Led de signalisation d état du coffret en façade : attente, sécurité, défaut ; visualisation sans ouvrir le couvercle du coffret. Afficheur digital intégré à la carte électronique indiquant l état du coffret (attente ou sécurité) et les états/défauts suivants : - Problème d alimentation réseau (rupture de phase ou tension trop faible), - Mauvais ordre des phases (version triphasée), - Isolement moteur trop faible, - Commande d arrêt pompier active, - Interrupteur de proximité ouvert, - Commande manuelle de mise en sécurité activée, - Défaut du(des) dépressostat(s) en mode sécurité (selon version), - Défaut du démarreur en mode confort (selon version). Mémorisation des 6 derniers défauts détectés. Mémorisation de la dernière position du coffret lors d une coupure d alimentation du circuit de puissance. Usage d un variateur de fréquence de notre fourniture avec le coffret de relayage Dans tous les cas, le alimente le variateur de fréquence. En confort-désenfumage, le variateur de fréquence est inséré dans le circuit d alimentation confort du ventilateur. Les D1C2I et IDC D1C1V sont les seuls modèles compatibles avec cette association. En désenfumage pur, le peut alimenter uniquement le variateur de fréquence de nos tourelles TED, certifiées F pour ce montage. Version avec protection sur le circuit confort La carte électronique reçoit une commande à distance du ventilateur en mode confort : «marche-arrêt» (cas d un moteur 1 vitesse ; remplace un DIJZ) ou «0-PV-GV» (cas d un moteur 2 vitesses ; remplace un DEMZ). - Utiliser un boitier de commande confort, voir partie accessoires. - Installation simplifiée par la réduction du nombre de câbles de puissance mis en oeuvre : important gain de temps au montage. Cette protection contre surcharge (prise en compte uniquement en fonctionnement confort) est assurée par des relais thermiques de classe d intervention «10» ; avec échelle de réglage en ampère permettant un réglage direct sans aucun calcul supplémentaire (courant de réglage = courant nominal PV/GV du moteur piloté). Option interrupteur-sectionneur cadenassable 3 points intégré à la façade du coffret. FONCTIONNALITÉS Contrôle/assistance Contrôle de la présence tension du réseau d alimentation. Contrôle de l ordre des phases du réseau d alimentation (version triphasée). Contrôle de l isolement du moteur raccordé. Boutons-poussoirs de simulation des ordres de réarmement et arrêt pompier pour aide à la mise en service. ENCOMBREMENT (EN MM) Correspondance calibre (A) / taille (T) / poids (kg) Calibre (A) Modèle T Kg T Kg T Kg T Kg T Kg T Kg T Kg DP1M T0 3 T0 3 DP1X T1 6 T1 6 T1 7 T2 10 T2 11 T3 12 DP1V T0 2,5 T0 2,5 T0 bis 3 T1 6 T1 6 T3 8 T3 11 DP2I T1 4,5 T1 4,5 T1 5 T2 7 T3 11 T3 14 T5 16 DP2D T1 5 T1 5 T1 5,5 T2 7 T3 12 T4 14 T5 16 D1C1M T1 6,5 T1 6,5 D1C1MT T1 6,5 T1 6,5 D1C1VT T1 7 T1 7 T1 7,5 T2 12 T3 18 T3 29 T5 34 D1C2I T1 5 T1 5 T2 6 T3 17 T3 19 T4 29 T5 34 D1C2IT T2 5,5 T2 5,5 T2 7 T3 17 T3 19 T4 29 T5 34 D1C2D T2 9 T2 9 T2 9,5 T3 16 T3 18 T5 30 T6 35 D1C2DT T2 9,5 T2 9,5 T3 10 T3 16 T3 20 T5 30 T6 47 D2C2IT T2 15 T2 15 T3 15 T3 18 T4 20 T5 30 T6 49 D2C2DT T3 15 T3 15 T3 15 T4 18 T4 20 T5 30 T6 48 VIM Catalogue 2017 Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur 653
3 199 * COFFRETS DE RELAYAGE ENCOMBREMENT (EN MM) ENCOMBREMENT (EN MM) Correspondance calibre (A) / taille (T) / poids (kg) Calibre (A) Modèle T Kg T Kg T Kg T Kg T Kg T Kg IDC DP1V T4 21 T4 23 T5 24 T5 25 T5 33 T5 34 IDC DP2I T4 22 T4 24 T5 30 T5 33 T5 34 T6 45 IDC D1C1V T4 22 T4 23 T5 30 T5 33 T5 34 T6 46 IDC D1C1VT T4 22 T4 23 T5 31 T5 34 T5 35 T6 46 IDC D1C2I T4 23 T5 30 T5 32 T6 44 T6 45 T6 46 IDC D1C2IT T4 23 T4 24 T5 33 T5 34 T5 35 T6 46 IDC D2C2IT T4 23 T5 32 T5 34 T5 35 T6 46 T6 47 Calibre (A) Modèle T Kg T Kg T Kg T Kg T Kg IDC DP1V T6 45 T7 54 T8 69 T9 82 T9 89 IDC DP2I T6 46 T7 57 T9 75 T9 85 T10 98 IDC D1C1V T6 47 IDC D1C1VT T6 47 IDC D1C2I T7 55 IDC D1C2IT T6 47 IDC D2C2IT T7 58 Tailles 0 à 1 Boitier polycarbonate Ø4 STCR Support terrasse Coffret Fixations Poids (kg) A T0-T0 bis-t ,7 T2-T3-T ,3 SMCR Support mural Horstout B Horstout Fixations Poids (kg) Coffret L H f h T0-T0 bis-t ,1 T2-T3-T *A 450 *Ø11 L *f B *420 *Ø7 H *h (1) Lorsque l intersectionneur est intégré, rajouter 35 mm. h2* h1* f2* f1* H Taille Hors-tout Fixations L H P (1) f1 h1 f2 h2 T T0 bis T Tailles 2 à 10 Boitier métallique (1) Avec les pattes de fixation, rajouter 14 mm. Lorsque l inter-sectionneur est intégré, rajouter 35 mm. Taille Hors-tout L H P (1) T T T T T H P L *L+40mm *L-44mm * H-44mm * H+40mm Taille Hors-tout L H P (1) T T T T P VPCR Visière de protection Coffret Hors-tout Poids L H P (kg) T0-T0 bis ,9 T ,9 BREA/BAPA Boîtier de réarmement, Boîtier d arrêt pompier *72 60 * *59 74 BCCA Boîtier de commande confort 1 et 2 vitesses P BDEA Boîtier de déclenchement 38 * * Contrôleur de débit, vitesse d air L * *63.5 H 654 VIM Catalogue 2017 Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur
4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Touche de simulation d une demande de réarmement Switch affichage défauts + paramétrage Afficheur digital Témoin d état Bouton poussoir Demande manuelle de mise en sécurité (1 par vitesse de désenfumage) Si 2 vitesses de désenfumage, la commande GV est prioritaire : Coffret en PV = accepte un ordre GV ; Coffret en GV = reste dans cet état malgré un ordre PV. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT Touche de simulation d un ordre d arrêt pompier Dépressostat (version Id/ID) Bornier des entrées de télécommande + report de position Inter-sectionneur (version Id/ID) Commande sur CMSI en CR1 *CMSI Centre de Mise en Sécurité Incendie POSTE SÉCURITÉ *US Unité de Signalisation ou *DCS Dispositif de Commande avec Signalisation *TBTS Très basse Tension Sécurité 12, 24 ou 48 Vdc Commande en CR1 VOLUME TECHNIQUE PROTÉGÉ **Arrêt rêt pompier BAPA *Alimentation réseau AES (Alimentation Electrique de Sécurité) *TGBT (Tableau Général Basse Tension) Report attente Report sécurité Commande sécurité Commande arrêt pompier Commande en CR1 Commande en CR1 *TBT Très basse Tension 12, 24 ou 48 Vdc ZONE DE MISE EN SÉCURITÉ **Réarmement BREA **DM Déclencheur Manuel BDEA *DI Détecteur Incendie **Commande de vitesse confort BCCA-1V / BCCA-2V IR avec protection thermique intégrée OU **Coffret de puissance *Protection contre les court-circuits uniquement Puissance en CR1 HORS ZONE DE MISE EN SÉCURITÉ - Déclenchement sécurité manuel Puissance en C2 * Hors fourniture VIM ** Accessoire VIM **BAPA = niveau d accès 2 (clé par ex) ; 2 positions maintenues 0-1. **BREA = niveau d accès autre que 0 (clé par ex) ; 2 positions non maintenues 0-1. Cas d un ventilateur desservant plusieurs zones : un seul boîtier peut être utilisé, mais il doit être installé dans un local coupe-feu 1h. **INTZ : interrupteur-sectionneur de proximité qui sécurise l installation lors d une opération d entretien ; intégré en option. INTZ supplémentaire nécessaire si distance -ventilateur supérieure à 2m (imposition du référentiel NF278) ; voir accessoires compatibles. **Dépressostat : informe de la présence effective du débit de désenfumage ; intégré en option. Puissance en CR1 EXTÉRIEUR OU LOCAL COUPE-FEU 1H **INTZ - Interrupteur-sectionneur de proximité, IP55 **Ventilateur de désenfumage **Conduit de ventilation Report d état *GTB/GTC Gestion Technique/ Centralisée du Bâtiment Report de débit **Dépressostat Retour en C2 Report attente/confort Installation = se référer à la NF S : - Câbles de commande / contrôle : Lignes de commande et de contrôle suivant 6.3, 7.1 et (protégés au feu catégorie CR1, ou C2 si placés dans un cheminement technique protégé). suivant (catégorie C2). Section des conducteurs suivant Câbles de puissance désenfumage (catégorie CR1) : section des conducteurs suivant de la NF C = dimensionnée pour un courant admissible de 1,5 fois le courant nominal du moteur piloté. - Câbles de puissance confort (catégorie C2) : dimensionnement standard selon NF C Lorsque le câble est à l extérieur, prévoir une gaine de protection ayant une excellente tenue aux UV. VIM Catalogue 2017 Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur 655
5 SÉLECTION SEUL Désenfumage seul DP Mono o 230V DP1M Ventilateur 1 Vitesse Tri 230V DP1X DP1V IDC DP1V Ventilateur 2 vitesses PV et GV en désenfumage bobinages indépendants DP2I bobinage Dahlander DP2D IDC DP2I SÉLECTION + CONFORT Désenfumage+Confort DC Ventilateur 1 Vitesse même vitesse en désenfumage et Mono 230V D1C1M D1C1MT D1C2I Intensiténsité de IDC D1C1V D1C1VT IDC D1C1VT Pour une utilisation d un PILOTAIR -désenfumage avec un variateur de fréquence de notre fourniture, sélectionner un D1C2I ou un IDC D1C1V. Sélection du calibre du coffret en fonction de l intensité nominale du moteur Le coefficient de sécurité de 1,5 est déjà intégré au calibre du coffret Exemple : moteur 6A = coffret 6A Sélection du coffret grâce aux intensité nominales PV et GV du moteur. Pour tous : option «interrupteur + dépressostat intégrés» proposée 1 vitesse de désenfumage = 1 dépressostat : Version «Id» = réglable de 100 à 1000Pa / version «ID» = 1000 à 5000Pa. 2 vitesses de désenfumage = 2 dépressostats : Version «Id» = réglables de 100 à 1000Pa / version «ID» = 1 x Pa et 1 x Pa. 656 VIM Catalogue 2017 Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur
6 SÉLECTION + CONFORT Désenfumage+Confort DC Ventilateur 2 vitesses GV en désenfumage PV et GV bobinages indépendants bobinage Dahlander D1C2I Intensité nsité de IDC D1C2I D1C2IT IDC D1C2IT D1C2D D1C2DT Désenfumage+Confort DC Ventilateur 2 vitesses PV et GV en désenfumage PV et GV bobinages indépendants bobinage Dahlander en confort D2C2DT D2C2IT IDC D2C2IT Pour une utilisation d un PILOTAIR -désenfumage avec un variateur de fréquence de notre fourniture, sélectionner un D1C2I ou un IDC D1C1V. Sélection du calibre du coffret en fonction de l intensité nominale du moteur Le coefficient de sécurité de 1,5 est déjà intégré au calibre du coffret Exemple : moteur 6A = coffret 6A Sélection du coffret grâce aux intensité nominales PV et GV du moteur. Pour tous : option «interrupteur + dépressostat intégrés» proposée 1 vitesse de désenfumage = 1 dépressostat : Version «Id» = réglable de 100 à 1000Pa / version «ID» = 1000 à 5000Pa. 2 vitesses de désenfumage = 2 dépressostats : Version «Id» = réglables de 100 à 1000Pa / version «ID» = 1 x Pa et 1 x Pa. VIM Catalogue 2017 Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur 657