Source: http://docplayer.fr/9646354-Pompes-a-chaleur-domestiques.html
Timestamp: 2018-01-19 06:17:44+00:00
Document Index: 330361677

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'art 11', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 11', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 11', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 11', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 11', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 11', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 11', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 11', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 11', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 11', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 11', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

1 Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3
2 Thermia Värmepumpar ne peut être tenu responsable ni lié par aucune garantie si ces instructions ne sont pas suivies lors de l'installation ou de l'utilisation. Les instructions originales ont été rédigées en langue anglaise. Les autres langues disponibles sont des traductions des instructions originales. (Directive 2006/42/CE) Copyright Thermia Värmepumpar
3 1 À propos des documents et des autocollants Introduction Symboles utilisés dans les documents Symboles utilisés sur les étiquettes Informations importantes/consignes de sécurité Consignes générales de sécurité Installation électrique Qualité de l'eau Mise en service Transport, déballage et mise en place Transport de la pompe à chaleur Déballage Mise en place de la pompe à chaleur Mise en place de l'unité extérieure Caractéristiques de la pompe à chaleur, dimensions et raccordements Installation de la tuyauterie Soupapes de sécurité Raccordement du chauffage et de l'eau chaude sanitaire Raccordement fluide caloporteur Longueur maximale des capteurs Bruit Installation électrique Composants électriques Calibre fusible Raccordement à une alimentation externe Positionnement et branchement des sondes extérieures Raccordement de l'unité extérieure Raccordement sonde de température eau chaude Choix de la solution système et du raccordement de l'appoint externe Menu d'informations Menu IFORMATIO Sousmenu FOCTMT Sousmenu COURBE CHAUFF Sousmenu COURBE CHAUFF Sousmenu TEMPÉRATURE Sousmenu DURÉE FCT Sousmenu DÉGIVRAGE Sousmenu LAGUE Menu PARAMÉTRAGE Sousmenu ECS Sousmenu POMPE À CHAL Sousmenu RÉSIST. AP Sousmenu TEST MAUEL Sousmenu ISTALLATIO Sousmenu DÉGIVRAGE Sousmenu OPTIMUM Sousmenu HGW Mise en service Contrôle de la tuyauterie et de l'installation électrique Configuration du système de commande Remplissage et purge du ballon ECS et du circuit de chauffage Remplissage et purge du circuit de caloporteur Test de fonctionnement manuel Mise en service Protocole d'installation Informations client Thermia Värmepumpar VMGFP204 3
4 1 À propos des documents et des autocollants 1.1 Introduction Les documents suivants sont disponibles pour ce produit. Les Schémas électriques qui comprennent le schéma électrique de la PAC destiné au dépannage et à l'entretien. Les Schémas électriques peuvent être téléchargés comme suit. Le Manuel de l'utilisateur qui sera remis au client final et parcouru avec lui. Joint à la pompe à chaleur à la livraison. Les instructions et formulaires spécifiques à chaque pays sont joints si nécessaire. Joint à la pompe à chaleur à la livraison. Étiquettes autocollantes avec traduction. À placer sur la plaque signalétique lors de l'installation. Joint à la pompe à chaleur à la livraison. Le Guide de maintenance et les Schémas électriques peuvent être téléchargés ici : 1.2 Symboles utilisés dans les documents Ces guides contiennent divers symboles de mise en garde qui, associés à leur texte, attirent l'attention du lecteur sur les risques liés aux actions à effectuer. Les symboles apparaissent à gauche du texte auquel ils se rapportent. Ils sont de trois types différents selon le degré de danger : Signale un danger immédiat entraînant des lésions graves ou mortelles si les mesures nécessaires ne sont pas prises. Risque de blessure! Indique un danger potentiel pouvant donner lieu à des blessures graves ou mortelles lorsque les mesures requises ne sont pas respectées. Risque de dommages sur l'installation. Signale un danger pouvant entraîner des dommages matériels si les mesures nécessaires ne sont pas prises. Un quatrième symbole signale des informations ou astuces pratiques facilitant la mise en œuvre d'une procédure. Indications visant à faciliter l'utilisation de l'installation ou signalant un problème technique potentiel. 1.3 Symboles utilisés sur les étiquettes Les symboles suivants peuvent apparaître sur des étiquettes des différents composants de la pompe à chaleur. Les symboles utilisés sont fonction du modèle de pompe à chaleur. 4 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
5 1.3.1 Instructions générales! Avertissement, danger!! Veuillez lire la documentation jointe. Veuillez lire la documentation jointe. Avertissement, surfaces chaudes! Avertissement, pièces en mouvement! Avertissement, risque de pincement! Avertissement, tension électrique dangereuse! Composants électriques 3 Unité extérieure 50 Sonde extérieure 54 Sonde ECS 55 Sonde ECS haute 71 Sonde de débit 353 Réservoir à condensats 362 Vanne de dérivation 406 Sonde d'ambiance ou EVU 417 Sonde de dégivrage Explication Composant, livraison ordinaire selon les solutions système proposées Composant, accessoire selon les solutions système proposées Raccordements Eau sanitaire Circuit de chauffage Circuit de caloporteur Réservoir de dégivrage Vase d'expansion avec soupape de sécurité, fluide caloporteur Purge d'air Soupape de sécurité température et pression Unité extérieure Ballon d'eau chaude Thermia Värmepumpar VMGFP204 5
6 2 Informations importantes/consignes de sécurité 2.1 Consignes générales de sécurité Risque de blessure! Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Sur les modèles Diplomat Optimum G2/G3 et Diplomat Duo Optimum G2/G3, lorsque l'eau devient chaude (jusqu'à 95 C), une vanne mélangeuse doit être installée entre les conduites d'eau froide et d'eau chaude, afin d'obtenir une température inférieure de l'eau chaude sanitaire. Autrement, on devra abaisser la température ECS maxi dans le menu PARAMÉTRAGE. La pompe à chaleur doit être installée par des techniciens agréés et l'installation doit être conforme à la réglementation locale en vigueur, ainsi qu'aux présentes instructions d'installation. Cet appareil n'est pas destiné à des personnes (y compris des enfants) présentant des déficiences physiques, sensorielles, psychologiques ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont entourées ou ont été familiarisées à l'utilisation de l'appareil par une personne qualifiée en matière de sécurité. La pompe à chaleur doit être placée à l'abri du gel! L'emplacement occupé devra comporter une bouche d'évacuation. La pompe à chaleur doit être placée sur un sol stable. Le sol doit être capable de supporter le poids total de la pompe à chaleur lorsque le réservoir d'eau chaude est plein (voir caractéristiques techniques). Afin de prévenir les fuites, assurezvous que les raccords ne sont pas sous contrainte! Au terme de l'installation, il est important de purger le circuit de chauffage. Installez des purgeurs là où cela est nécessaire. Le ballon ECS doit être équipé d'une soupape de sécurité agréée. Les circuits de chauffage dotés d'un vase d'expansion fermé doivent aussi être équipés d'une soupape de sécurité, avec manomètre. Les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les tuyaux de tropplein provenant des soupapes de sécurité doivent être fabriqués en un matériau résistant à la chaleur et à la corrosion, par exemple en cuivre. Les tuyaux de tropplein de la soupape de sécurité devront être sans fermeture et déboucher visiblement sur la bouche d'évacuation dans un environnement à l'abri du gel. 6 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
7 Le tuyau de liaison entre le vase d expansion et la soupape de sécurité doit être en pente ascendante régulière. Par pente ascendante régulière, on entend que le tuyau ne peut descendre sous une ligne horizontale fictive en aucun point. En cas de risque d'infiltrations de la nappe phréatique lors du passage des conduits de caloporteur à travers les murs, des manchons étanches devront être utilisés. Outre qu'elle devra respecter les réglementations et décrets locaux en vigueur, l'installation devra être réalisée de sorte à prévenir une propagation des vibrations de la pompe qui entraînerait des bruits indésirables dans la maison. 2.1 Fluide frigorigène Seul un technicien agréé sera autorisé à intervenir sur le circuit frigorigène! Bien que le système de rafraîchissement (circuit frigorigène) de la pompe à chaleur soit rempli d un fluide frigorigène sans chlore, respectueux de l'environnement et inoffensif pour la couche d ozone, seuls les techniciens agréés sont autorisés à intervenir sur ce circuit. 2.2 Risque d'incendie Dans les conditions normales, le réfrigérant n est ni combustible ni explosible. 2.3 Toxicité Dans des conditions normales d'utilisation, le fluide frigorigène a une faible toxicité. Toutefois, malgré sa faible toxicité, il peut provoquer des accidents (éventuellement mortels) en cas de mauvaise utilisation délibérée ou dans des circonstances anormales. Risque de blessure! Il convient de bien ventiler les espaces où des vapeurs lourdes peuvent s accumuler et chasser l'air. Les vapeurs de frigorigène sont plus lourdes que l'air. En cas de fuite, des concentrations élevées sont susceptibles de provoquer une asphyxie par manque d'oxygène, dans les espaces confinés ou dans les parties situées sous le niveau d'une porte, par exemple. Risque de blessure! Au contact d'une flamme nue, le fluide frigorigène produit un gaz toxique et irritant. Ce gaz se détecte à l odeur, même à des concentrations inférieures aux niveaux admissibles. Évacuez les locaux et aérez suffisamment avant de les réintégrer. 2.4 Intervenir sur le circuit frigorigène Lors des interventions sur le circuit frigorigène, ne laissez pas le fluide frigorigène s'échapper de la pompe à chaleur. Celuici doit être pris en charge par une méthode appropriée. Pour la vidange et le remplissage, utilisez exclusivement du fluide frigorigène neuf en passant par les soupapes de service. (Pour le type de fluide et la quantité, consultez la plaque signalétique.) Thermia Värmepumpar VMGFP204 7
8 L'utilisation d'un fluide frigorigène autre que celui préconisé par Thermia sans notification écrite autorisant l'utilisation de ce fluide frigorigène de remplacement associé à d'autres mesures particulières, entraînera l'annulation de toutes les garanties de Thermia Värme AB. 2.5 Élimination Lors de l'élimination de la pompe à chaleur, le fluide frigorigène doit être récupéré en vue de sa destruction. Les normes et les règlements locaux relatifs au traitement du fluide frigorigène doivent être respectés. 2.2 Installation électrique Tension électrique dangereuse! Les boîtiers de raccordement sont sous tension et peuvent présenter une grande dangerosité en raison du risque de choc électrique. Toutes les alimentations doivent être isolées avant de procéder à l'installation électrique. Les raccordements internes de la pompe à chaleur sont réalisés en usine. L'installation électrique consiste donc essentiellement à raccorder le système à l'alimentation. L'installation électrique ne peut être effectuée que par un électricien agréé, en conformité avec la réglementation locale et nationale en vigueur. L'installation électrique doit être réalisée uniquement à l'aide de câbles fixes. Il doit être possible d'isoler l'alimentation au moyen d'un disjoncteur tous pôles dont l'ouverture de contact minimale est de 3 mm. (La charge maximale des unités branchées de manière externe est de 2 A.) 2.3 Qualité de l'eau Un système de chauffage ordinaire contient toujours une certaine quantité de particules de corrosion (rouille) et de dépôts issus de l'oxyde de calcium. Ceci provient de l'acide naturellement présent dans l'eau fraîche avec laquelle le système est rempli. Il n'est pas judicieux de devoir régulièrement faire l'appoint d'eau dans le système de chauffage. C'est pourquoi il convient de réparer immédiatement tout début de fuite dans le circuit. ormalement, le remplissage ne doit s'effectuer qu'une ou deux fois par an. L'eau dans le système de chauffage doit être aussi propre que possible. Positionnez toujours le filtre à poussière sur la conduite de retour entre le système de chauffage et la pompe à chaleur, aussi près que possible de cette dernière. Eau dure : normalement, l'installation d'une pompe à chaleur dans des régions caractérisées par une eau dure ne pose pas de problème car la température de fonctionnement normale pour l'eau chaude ne dépasse pas les 60 C. Dans les régions marquées par des conditions exceptionnelles d'eau dure, on peut installer un filtre adoucisseur qui adoucira l'eau, la débarrassera des impuretés et empêchera l'accumulation de tartre. 2.4 Mise en service L'installation ne doit être mise en service qu'une fois les circuits de chauffage et de caloporteur remplis et purgés. Les circulateurs risquent autrement d'être endommagés. Si dans un premier temps, l'installation doit fonctionner exclusivement avec le thermoplongeur, assurezvous que le circuit de chauffage est rempli et que la pompe du caloporteur et le compresseur ne peuvent pas démarrer. Pour cela, sélectionnez le mode de fonctionnement RÉSIST.AP. 8 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
9 3 Transport, déballage et mise en place 3.1 Transport de la pompe à chaleur Lors du transport ou du levage de la PAC complète, le panneau avant devra toujours être monté étant donné qu'il verrouille le reste du bâti métallique. La pompe à chaleur doit toujours être transportée et entreposée dans un endroit sec. Arrimez toujours la pompe à chaleur afin qu'elle ne puisse pas basculer durant le transport. Lors du transport à l'intérieur vers le lieu d'installation, il pourra s'avérer nécessaire de coucher la pompe sur sa partie arrière. Le temps de transport de la pompe en position couchée doit être aussi court que possible. Une fois redressée, la pompe devra rester au moins une heure ainsi avant d'être mise en service. 3.2 Déballage Déballage de la PAC 1. Vérifiez qu'aucun élément n'a été endommagé au cours du transport. 2. Enlevez l'emballage Contrôle à la livraison 1. Vérifiez que la livraison contient bien les éléments suivants : 410 kw 1213 kw 1617 kw Soupape de sécurité 9 bar ½" Soupape de sécurité 1,5 bar ½" ou 3 bar ½" Sonde extérieure Vase d'expansion et de purge, ou vase d'expansion avec manomètre Manchon en caoutchouc, orifice 2228 mm Tuyau en caoutchouc R20 L = Tuyau en caoutchouc R25 L = Dispositif de remplissage D Dispositif de remplissage D32 1 Filtre à poussière avec vanne d'arrêt D20 1 Filtre à poussière avec vanne d'arrêt D Portemanuel Mise en place de la pompe à chaleur Thermia Värmepumpar VMGFP204 9
10 3.3.1 Emplacement recommandé Pour éviter des problèmes de condensation, les conduits de caloporteur passant à l'intérieur devront être aussi courts que possible. La pompe à chaleur doit être placée sur un sol stable, de préférence en béton. En cas de positionnement sur un sol en parquet, celuici devra être consolidé pour pouvoir supporter le poids de la pompe, y compris celui du ballon ECS plein, consultez les caractéristiques techniques propres à chaque PAC. Une solution consiste à placer une plaque métallique épaisse d'au moins 6 mm sous la pompe à chaleur. Cette plaque devra recouvrir plusieurs lambourdes afin de répartir le poids de la pompe sur une plus grande surface. En revanche, pour les maisons de construction récente, le problème a généralement été prévenu au moment de la construction par un renforcement des lambourdes à l'emplacement prévu pour la pompe. Dans une maison construite récemment, vérifiez toujours que ce renforcement a été effectué. Il est conseillé de ne pas placer la pompe à chaleur dans un angle afin que le bruit qu'elle génère ne soit pas amplifié par les murs alentours. De plus, il est important de bien régler à l'aide des pieds du socle l'horizontalité de la pompe sur son support Espace requis La pompe à chaleur ne doit pas être encastrée car la température à l'intérieur du coffrage risque d'être trop élevée. Afin de faciliter le redressement, l'installation puis les opérations de contrôle et d'entretien, un dégagement suffisant devra être ménagé tout autour de la pompe, en respectant les dimensions suivantes. 300 mm 300 mm 300 mm mm 600 mm 10 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
11 3.3.3 Mise en place La PAC comporte des pieds réglables permettant de compenser les irrégularités du sol. En cas d'irrégularités trop importantes ne pouvant être compensées par les pieds réglables, l'installateur devra remédier à cette situation. Il est recommandé de monter l'évacuation de la condensation à partir du conduit de drainage du bac de dégivrage en plaçant la pompe à chaleur vers le bas. Le conduit d'évacuation débouche à travers un trou du panneau de fond et a un raccord pour tuyau de Ø 10 mm. En cas de dépôt de la pompe à chaleur, il est recommandé de la laisser au moins une heure à la verticale avant de la mettre en service Démontage du panneau avant 1 Lorsque vous démontez le panneau avant, faites attention aux câbles de l'afficheur! 2 1. Appuyez contre le panneau avant, puis tournez la bague de verrouillage à 90 vers la gauche pour le libérer. 2. Inclinez le panneau vers l'extérieur. 3. Levezle verticalement pour le retirer de la pompe à chaleur Mise en place de l'unité extérieure Emplacement recommandé Avant la mise en place de l'unité extérieure, tenez compte des éléments suivants. Lors du dégivrage, l'eau de fonte de l'unité extérieure tombe en gouttes sous l'unité. La zone tout autour de l'unité doit donc être parfaitement drainée afin de permettre l'évacuation de l'eau. (Comptez environ 6 litres par dégivrage.) L'unité extérieure doit être placée sur une surface stable (traverses en bois, dalles, semelles moulées, etc.). L'unité n'a pas à être placée dans une direction spécifique. Placez l'unité extérieure de manière à réduire au mieux les nuisances sonores, tant pour vous que pour vos voisins. Thermia Värmepumpar VMGFP204 11
12 3.4.2 Base de l'unité extérieure 1. Positionnez l'unité extérieure sur une base stable pouvant supporter le poids total, voir Caractéristiques techniques. 2. Fixez les quatre points de montage sur une base stable, par exemple une fondation en béton coulé mm a b ~900 mm c 6 Mesures 612 kw mm mm mm mm 5 65 mm 6 ~1 200 mm 7 ~720 mm 8 Ø 65 mm Position a b c Description Trou d'évacuation d'eau Fondation Gravier Taille des boulons 612 kw M12 (4x) Un bac d'égouttage est installé afin de recueillir et d'évacuer l'eau de dégivrage. Raccordez un tuyau rigide ou flexible associé à un câble chauffant entre la sortie du bac d'égouttage et une évacuation ou une partie de sol autorisant une évacuation libre. Le câble chauffant doit être raccordé à la borne prévue à cet effet et permet d'empêcher la formation de bouchons de glace. Vérifiez l'horizontalité de l'unité extérieure à l'aide d'un niveau à bulle. 12 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
13 Un mauvais positionnement de l'unité extérieure est susceptible de nuire à son rendement. Veillez à retirer la neige, la glace, les feuilles mortes, etc. qui risquent de s'accumuler sur et autour de l'unité extérieure Espace requis Prévoyez un dégagement tout autour de l'unité extérieure pour pouvoir effectuer les opérations de raccordement, de mise en service et d entretien. Autrement, il se pourrait que l'air se mette à recirculer de la sortie vers l'entrée du système. Évitez ce problème en suivant les cotes d'installation cidessous. >500 mm >400 mm >500 mm >500 mm >1500 mm Déballage L'unité extérieure est livrée emballée dans une caisse. 1. Retirez l'unité de son emballage. 2. Vérifiez que la livraison contient bien les éléments suivants. Unité extérieure Kit de vase d'expansion : Soupape de sécurité Manomètre Vase d'expansion Tuyaux en caoutchouc (2 pièces) Calorifugeage des conduites (2 pièces) Instructions de levage Pour lever l'unité extérieure afin de la mettre en position, dévissez les panneaux latéraux en desserrant les vis (1). Utilisez ensuite les éléments latéraux derrière les panneaux latéraux pour lever et positionner l'unité. 1 Thermia Värmepumpar VMGFP204 13
14 4 Caractéristiques de la pompe à chaleur, dimensions et raccordements Diplomat, Diplomat Optimum, Diplomat Optimum G2/G3, Comfort, Comfort Optimum 1845 (±10) Entrée caloporteur, 28 Cu (Comfort: Sortie caloporteur) 2 Sortie caloporteur, 28 Cu (Comfort: Entrée caloporteur) 3 Conduite de départ circuit de chauffage, 22 Cu : 410 kw, 28 Cu : 1216 kw (G3 Conduite de départ circuit de chauffage, 22 Cu: 68kW, 28 Cu: 1013 kw) 4 Conduite de retour circuit de chauffage, 22 Cu : 410 kw, 28 Cu : 1216 kw (G3: Conduite de retour circuit de chauffage, 22 Cu: 68kW, 28 Cu: 1013 kw ) 5 Raccordement pour purgeur, 22 Cu 6 Conduite d'eau chaude, 22 mm 7 Conduite d'eau froide, 22 mm 8 Passage pour les câbles d'alimentation, de sondes et de communication Les conduites de caloporteur peuvent se raccorder au choix sur le côté droit ou le côté gauche de la pompe à chaleur ± VMGFP204 Thermia Värmepumpar
15 Diplomat Duo, Diplomat Duo Optimum, Diplomat Duo Optimum G2/G (±10) ± Entrée caloporteur, 28 Cu 2 Sortie caloporteur, 28 Cu 3 Conduite de départ circuit de chauffage, 22 Cu : 410 kw, 28 Cu : 1216 kw (G3: Conduite de départ circuit de chauffage, 22 Cu: 68kW, 28 Cu: 1017 kw) 4 Conduite de retour circuit de chauffage, 22 Cu : 410 kw, 28 Cu : 1216 kw (G3: Zpětné potrubí topného systému, 22 Cu: 6 8 kw, 28 Cu: kw) 5 Passage pour les câbles d'alimentation, de sondes et de communication 6 Conduite de départ vers ballon d'eau chaude, 22 Cu (concerne uniquement le modèle Diplomat Duo Optimum G2/G3) 7 Conduite de retour du ballon d'eau chaude, 22 (flexible) Les conduites de caloporteur (1), (2) et la conduite de retour du ballon d'eau chaude (7) peuvent se raccorder à droite ou à gauche Thermia Värmepumpar VMGFP204 15
16 Atria Optimum 1845 (±10) Entrée caloporteur, 28 Cu 2 Sortie caloporteur, 28 Cu 3 Passage pour les câbles d'alimentation, de sondes et de communication 4 Conduite de départ circuit de chauffage, 22 Cu : 610 kw, 28 Cu : 12 kw 5 Conduite de retour circuit de chauffage, 22 Cu : 610 kw, 28 Cu : 12 kw 6 Raccordement pour purgeur, 22 Cu 7 Conduite d'eau chaude, 22 mm 8 Conduite d'eau froide, 22 mm 9 Sortie détendeur circuit caloporteur, R25 int. Les conduites de caloporteur peuvent se raccorder au choix sur le côté droit ou le côté gauche de la pompe à chaleur ± Atria Duo Optimum Pompe à chaleur Ballon d'eau chaude (±10) ±10 40± VMGFP204 Thermia Värmepumpar
17 Pompe à chaleur 1 Entrée caloporteur, 28 Cu 2 Sortie caloporteur en marche normale, 28 Cu 3 Sortie caloporteur en mode dégivrage vers ECS, pos. 8, 28 Cu 4 Conduit retour depuis ballon ECS pos. 9, 28 Cu 5 Conduite de départ circuit de chauffage, 22 Cu : 610 kw, 28 Cu : 12 kw 6 Conduite de retour circuit de chauffage, 22 Cu : 610 kw, 28 Cu : 12 kw 7 Passage câbles électricité et sondes Ballon d'eau chaude 8 Raccordement pour la sortie caloporteur en mode dégivrage depuis pos 3 9 Ballon ECS, conduite retour vers pos 4 10 Purgeur, pour ballon ECS inox 11 Sortie caloporteur lors du dégivrage, 28 Cu 12 Conduite d'eau chaude, 22 mm 13 Conduite d'eau froide, 22 mm 14 Conduite départ vers serpentin ballon ECS 15 Détendeur circuit caloporteur 16 Passage câble de sonde Les conduites de caloporteur peuvent se raccorder au choix sur le côté droit ou le côté gauche de la pompe à chaleur. Unité extérieure, Atria Optimum 4 Position Description 6 à12 kw 1 Largeur 1,016 mm 2 Profondeur 564 mm 3 Distance entre le tuyau VMGFQoss en caoutchouc Heating et Solutions le côté de l'unité extérieure 285 mm 4 Hauteur 1,477 mm 5 Hauteur à la conduite d'alimentation, 28 mm Cu mm 6 Hauteur à la conduite de retour, 28 mm Cu 96.5 mm 19 Thermia Värmepumpar VMGFP
18 5 Installation de la tuyauterie Sur les modèles Diplomat Optimum G2/G3 et Diplomat Duo Optimum G2/G3, lorsque l'eau devient chaude (jusqu'à 95 C), une vanne mélangeuse doit être installée entre les conduites d'eau froide et d'eau chaude, afin d'obtenir une température inférieure de l'eau chaude sanitaire. Autrement, on devra abaisser la température ECS maxi dans le menu PARAMÉTRAGE. L'installation de la tuyauterie doit respecter les normes et règlements en vigueur. Le ballon ECS doit être équipé d'une soupape de sécurité agréée. Afin de prévenir les fuites, assurezvous que les raccords ne sont pas sous contrainte! Au terme de l'installation, il est important de purger le circuit de chauffage. Installez des purgeurs là où cela est nécessaire. Veillez à ce que l installation respecte les dimensions et les connexions indiquées par les schémas. La configuration de la pompe à chaleur selon la solution système désirée s'effectue dans le menu PARAMÉ TRAGE\RÉSIST. AP. \APPOIT EXTERE 5.1 Soupapes de sécurité Les circuits de radiateur avec vase d'expansion fermé doivent aussi être équipés d'un manomètre agréé et d'une soupape de sécurité dotée d'une pression d'ouverture d'au moins 1,5 bar D 20, ou conforme aux normes nationales spécifiques. Les conduites d eau chaude et froide ainsi que le tropplein des soupapes de sécurité doivent être réalisés en matériau résistant à la chaleur et à la corrosion (en cuivre, par exemple). Les tuyaux de tropplein de la soupape de sécurité devront être sans fermeture et déboucher visiblement sur la bouche d'évacuation dans un environnement à l'abri du gel. Le tuyau de liaison entre le vase d expansion et la soupape de sécurité doit être en pente ascendante régulière. Par pente ascendante régulière, on entend que le tuyau ne peut descendre sous une ligne horizontale fictive en aucun point. 5.2 Raccordement du chauffage et de l'eau chaude sanitaire 18 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
19 5.2.1 Solution système 1 Description Dans ce système, la pompe à chaleur produit à la fois le chauffage et l'eau chaude à l'aide du compresseur et du chauffage d'appoint intégré. Il n'est pas possible de produire simultanément du chauffage et de l'eau chaude sanitaire car la vanne de basculement pour chauffage/ecs se trouve en aval de la résistance chauffante. C'est l'appoint de la résistance chauffante intégrée qui assure l'élévation temporaire de la température (fonction antilégionnelle), pour autant que le mode de fonctionnement l'autorise. Pour ce système, sélectionnez dans le menu PARAMÉTRAGE\RÉSIST. AP.\CHAUF.APP. EXT. : CHAUF.APP.EXT = 0 (arrêt) IVERS.VAE ECS=IT Exemple de solution système 1 Solution système pour Diplomat, Diplomat Optimum, Diplomat Optimum G2/G3, Comfort Optimum, Atria Optimum. 1 Pompe à chaleur 10 Conduite de départ 11 Conduite de retour 12 Eau froide 13 ECS 80 Robinet d'arrêt 83 Clapet antiretour 85 Vanne de purge 86 Soupape de sécurité expansion système de chauffage 87 Soupape de sécurité eau froide 9 bar 89 Soupape de dépression 91 Filtre à poussière équipé d'une vanne d'arrêt 96 Flexible 113 Expansion circuit de chauffage Thermia Värmepumpar VMGFP204 19
20 Exemple de solution système 1 Solution système pour Diplomat Duo et Diplomat Duo Optimum Pompe à chaleur 10 Conduite de départ 11 Conduite de retour 12 Eau froide 13 Eau chaude 18 Réservoir ECS 80 Robinet d'arrêt 83 Clapet antiretour 86 Soupape de sécurité expansion système de chauffage 87 Soupape de sécurité eau froide 9 bar 89 Soupape de dépression 91 Filtre à poussière équipé d'un robinet d'arrêt 96 Flexible 113 Expansion circuit de chauffage 118 Soupape de sécurité à 2,5 bar 20 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
21 Exemple de solution système 1 Solution système pour Diplomat Duo Optimum G2/G Pompe à chaleur 10 Conduite de départ 11 Conduite de retour 12 Eau froide 13 ECS 18 Réservoir ECS 80 Robinet d'arrêt 83 Clapet antiretour 86 Soupape de sécurité expansion système de chauffage 87 Soupape de sécurité eau froide 9 bar 89 Soupape de dépression 91 Filtre à poussière équipé d'une vanne d'arrêt 96 Flexible 113 Expansion circuit de chauffage 118 Soupape de sécurité à 2,5 bar Thermia Värmepumpar VMGFP204 21
22 Exemple de solution système 1 Solution système pour Atria Duo Optimum Pompe à chaleur 10 Conduite de départ 11 Conduite de retour 12 Eau froide 13 ECS 17 Réservoir ECS 80 Robinet d'arrêt 83 Clapet antiretour 86 Soupape de sécurité expansion système de chauffage 87 Soupape de sécurité eau froide 9 bar 89 Soupape de dépression 91 Filtre à poussière équipé d'une vanne d'arrêt 96 Flexible 113 Expansion circuit de chauffage 118 Soupape de sécurité à 2,5 bar Solution de système 2 Description Dans la solution système 2, la pompe à chaleur peut produire à la fois du chauffage et de l'eau chaude, et un chauffage d'appoint externe (chaudière fuel ou électrique, chauffage central ou autre) contribue à la production de chauffage mais pas à celle d'eau chaude. La vanne d'inversion chauffage/eau chaude est placée en amont du chauffage d'appoint externe, ce qui permet la production simultanée de chauffage et d'eau chaude. Le thermoplongeur intégré peut être utilisé pour fournir du chauffage et de l'eau chaude ainsi que pour la fonction antilégionelle. Les valeurs des intégrales A2 et A3 permettent de choisir si le chauffage d'appoint externe devra monter en puissance avant ou après le thermoplongeur intégré. Le régulateur de la pompe à chaleur commande également une vanne de dérivation supplémentaire située après le chauffage d'appoint externe. Pour la solution système 2, sélectionnez le menu PARAMÉTRAGE\ RÉSIST. AP.\CHAUF.APP. EXT. CHAUF.APP. EXT. = MARCHE IVERS. VAE ECS = IT 22 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
23 Exemple de solution système 2 Solution système pour Diplomat, Diplomat Optimum, Diplomat Optimum G2/G3, Comfort Optimum, Atria Optimum. 1 Pompe à chaleur 10 Conduite de départ 11 Conduite de retour 12 Eau froide 13 ECS 36 Circulateur 51 Sonde de conduite de départ délocalisée de la PAC 72 Vanne de dérivation 80 Robinet d'arrêt 83 Clapet antiretour 85 Vanne de purge 86 Soupape de sécurité expansion système de chauffage 87 Soupape de sécurité eau froide 9 bar 89 Soupape de dépression 91 Filtre à poussière équipé d'une vanne d'arrêt 96 Flexible 113 Expansion circuit de chauffage 117 Chauffage d'appoint externe Thermia Värmepumpar VMGFP204 23
24 Exemple d'une solution système 2 Solution système pour Diplomat Duo et Diplomat Duo Optimum Pompe à chaleur 10 Conduite de départ 11 Conduite de retour 12 Eau froide 13 Eau chaude 18 Réservoir ECS 36 Circulateur 51 Sonde conduit départ, délocalisé de la PAC 72 Vanne mélangeuse 80 Robinet d'arrêt 83 Clapet antiretour 86 Soupape de sécurité expansion système de chauffage 87 Soupape de sécurité eau froide 9 bar 89 Soupape de dépression 91 Filtre à poussière équipé d'un robinet d'arrêt 96 Flexible 113 Expansion circuit de chauffage 117 Appoint externe 118 Soupape de sécurité à 2,5 bar 24 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
25 Exemple de solution système 2 Solution système pour Diplomat Duo Optimum G2/G Pompe à chaleur 10 Conduite de départ 11 Conduite de retour 12 Eau froide 13 ECS 18 Réservoir ECS 36 Circulateur 51 Sonde de conduite de départ délocalisée de la PAC 72 Vanne de dérivation 80 Robinet d'arrêt 83 Clapet antiretour 86 Soupape de sécurité expansion système de chauffage 87 Soupape de sécurité eau froide 9 bar 89 Soupape de dépression 91 Filtre à poussière équipé d'une vanne d'arrêt 96 Flexible 113 Expansion circuit de chauffage 117 Chauffage d'appoint externe 118 Soupape de sécurité à 2,5 bar Thermia Värmepumpar VMGFP204 25
26 Exemple d'une solution système 2 Exemple d'une solution système 1 pour Atria Duo Optimum Pompe à chaleur 10 Conduite de départ 11 Conduite de retour 12 Eau froide 13 Eau chaude 17 Réservoir ECS 36 Circulateur 51 Sonde conduit départ, délocalisé de la PAC 72 Vanne mélangeuse 80 Robinet d'arrêt 83 Clapet antiretour 86 Soupape de sécurité expansion système de chauffage 87 Soupape de sécurité eau froide 9 bar 89 Soupape de dépression 91 Filtre à poussière équipé d'un robinet d'arrêt 96 Flexible 113 Expansion circuit de chauffage 117 Appoint externe 118 Soupape de sécurité à 2,5 bar Solution système 3 Description Dans la solution système 3, la pompe à chaleur fournit à la fois le chauffage et l'eau chaude, et un chauffage d'appoint externe (chaudière fuel, chauffage central ou autre) contribue à la production de chauffage et d'eau chaude ainsi qu'à la fonction antilégionelle. La vanne de basculement chauffage/eau chaude est placée après le chauffage d'appoint externe, ce qui empêche la production simultanée de chauffage et d'eau chaude. Le thermoplongeur intégré peut être utilisé pour fournir du chauffage et de l'eau chaude ainsi que pour la fonction antilégionelle. Le paramètre LÉGIO. AUX sert à déterminer si le thermoplongeur interne ou externe assurera la fonction antilégionelle. Les valeurs des intégrales A2 et A3 permettent de choisir si le chauffage d'appoint externe devra monter en puissance avant ou après le thermoplongeur intégré. Le régulateur de la pompe à chaleur commande également une vanne de dérivation supplémentaire située après le chauffage d'appoint externe. Pour la solution système 3, sélectionnez le menu PARAMÉTRAGE\ RÉSIST. AP.\CHAUF.APP. EXT. CHAUF.APP. EXT. = MARCHE IVERS.VAE ECS = EXT 26 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
27 Exemple de solution système 3 Solution système pour Diplomat, Diplomat Optimum, Comfort Optimum, Atria Optimum. 1 Pompe à chaleur 10 Conduite de départ 11 Conduite de retour 12 Eau froide 13 ECS 36 Circulateur 51 Sonde de conduite de départ délocalisée de la PAC 72 Vanne de dérivation 77 Vanne d'inversion 80 Robinet d'arrêt 83 Clapet antiretour 85 Vanne de purge 86 Soupape de sécurité expansion système de chauffage 87 Soupape de sécurité eau froide 9 bar 89 Soupape de dépression 91 Filtre à poussière équipé d'une vanne d'arrêt 96 Flexible 113 Expansion circuit de chauffage 117 Chauffage d'appoint externe Thermia Värmepumpar VMGFP204 27
28 Exemple de solution système 3 Solution système pour Diplomat Duo et Diplomat Duo Optimum Pompe à chaleur 10 Conduite de départ 11 Conduite de retour 12 Eau froide 13 Eau chaude 18 Réservoir ECS 36 Circulateur 51 Sonde de conduite de départ délocalisée de la PAC 72 Vanne de dérivation 77 Vanne d'inversion 80 Robinet d'arrêt 83 Clapet antiretour 86 Soupape de sécurité expansion système de chauffage 87 Soupape de sécurité eau froide 9 bar 89 Soupape de dépression 91 Filtre à poussière équipé d'un robinet d'arrêt 96 Flexible 113 Expansion circuit de chauffage 117 Chauffage d'appoint externe 118 Soupape de sécurité à 2,5 bar 28 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
29 Exemple de solution système 3 Solution système pour Atria Duo Optimum Pompe à chaleur 10 Conduite de départ 11 Conduite de retour 12 Eau froide 13 ECS 17 Réservoir ECS 36 Circulateur 51 Sonde de conduite de départ délocalisée de la PAC 72 Vanne de dérivation 77 Vanne d'inversion 80 Robinet d'arrêt 83 Clapet antiretour 86 Soupape de sécurité expansion système de chauffage 87 Soupape de sécurité eau froide 9 bar 89 Soupape de dépression 91 Filtre à poussière équipé d'une vanne d'arrêt 96 Flexible 113 Expansion circuit de chauffage 117 Chauffage d'appoint externe 118 Soupape de sécurité à 2,5 bar Raccordez les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. 1. Raccordez les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que tous les autres composants, d'après le schéma propre au système utilisé Raccordez les conduites de départ et de retour du système de chauffage. Pour toute information complémentaire sur la manière de monter les flexibles, consultez 1. Branchez le tuyau de départ au moyen d'un raccord pour flexible ainsi que tous autres les composants. 2. Branchez le tuyau de retour au moyen d'un raccord pour flexible et de tous les composants requis, y compris le filtre. 3. Isolez les conduits de départ et de retour. 4. Raccordez le purgeur à la prise (22 mm Cu) sur le dessus de la pompe à chaleur. 5.3 Raccordement fluide caloporteur Thermia Värmepumpar VMGFP204 29
30 5.3.1 Raccordement du circuit de caloporteur Le circuit de caloporteur est pressurisé à 1,5 bar maximum pour les modèles Diplomat, Duo et Comfort et à 0,8 bar maximum pour les modèles Atria Optimum et Atria Duo Optimum. Raccordement du circuit de caloporteur Diplomat, Diplomat Duo et Comfort Optimum Robinet d'arrêt 94 Dispositif de remplissage 100 Soupape de sécurité 111 Vase de purge et d'expansion 121 Entrée caloporteur 122 Sortie caloporteur A Vanne d'arrêt (incluse dans 94) B Vanne d'arrêt (incluse dans 94) C Filtre à poussière avec vanne d'arrêt (incluse dans 94) 122 C A B Raccordement du circuit de caloporteur Comfort 121 C Robinet d'arrêt 94 Dispositif de remplissage 100 Soupape de sécurité 111 Vase de purge et d'expansion 121 Entrée caloporteur 122 Sortie caloporteur A Vanne d'arrêt (incluse dans 94) B Vanne d'arrêt (incluse dans 94) C Filtre à poussière avec vanne d'arrêt (incluse dans 94) A B VMGFP204 Thermia Värmepumpar
31 Raccordement de l'unité extérieure aux modèles Atria Optimum et Atria Duo Optimum 85 D C A B Unité extérieure 112 Vase d'expansion 80 Robinet d'arrêt 121 Entrée caloporteur 84 Manomètre 122 Sortie caloporteur 85 Vanne de purge A Vanne d'arrêt (incluse dans 94) 94 Dispositif de remplissage B Vanne d'arrêt (incluse dans 94) 96 Tuyaux en caoutchouc C Filtre à poussière avec vanne d'arrêt (incluse dans 94) 100 Soupape de sécurité D Sonde déplacée, sortie caloporteur Percez des trous pour les conduites de caloporteur. Veillez à placer les orifices pour les conduits d'entrée de sorte à laisser de la place pour les autres installations. Les conduites de caloporteur doivent avoir des trous de passage séparés. En cas de passages de trous sous le niveau le plus élevé de la nappe phréatique, les passages de murs doivent être étanches. Afin d'éviter la formation de condensation et des pertes de chaleur, les conduites de caloporteur doivent être isolées sur toute leur longueur, à partir de la PAC, à travers les murs et à l'extérieur de la maison, jusqu'au capteur. Si elles doivent être posées au sol, pratiquez des trous dans les murs pour les faire passer. Si elles doivent être enterrées, consultez les instructions cidessous. Thermia Värmepumpar VMGFP204 31
32 1 1 Conduit d'entrée 2 Conduite de caloporteur 3 Mortier 4 Isolant Percez des trous dans le mur pour les conduits d'entrée (1) des conduites de caloporteur. Suivez les schémas de cotes et de raccordements. En cas de risque d'infiltration de la nappe phréatique au niveau des passages des conduites de caloporteur, des passages spéciaux étanches à l'eau devront être pratiqués. 2. Placez les conduits d'entrée (1) dans les trous qui devront descendre en pente avec une inclinaison d'au moins 1 cm par portion de 30 cm. Découpezles en biais vers l'intérieur (selon la figure) afin que l'eau de pluie ne puisse pénétrer dans les conduits. 3. Introduisez les conduites de caloporteur (2) dans les conduits d'entrée jusqu'à la pièce de l'installation. 4. Remplissez les trous autour des conduits avec du mortier (3). 5. Veillez à ce que les conduites de caloporteur (2) soient centrées dans les conduits d'entrée (1) afin d'assurer une isolation régulière tout autour. 6. Étanchéifiez les conduits d'entrée (1) avec un isolant approprié (mousse) (4) Installez les conduites de caloporteur. Sur le modèle Atria Optimum, quand les conduites de caloporteur sont raccordées à droite, la conduite de sortie du caloporteur doit être passée pardessus la pompe du caloporteur, sous le tuyau d'aspiration du compresseur et sous le flexible du condenseur, voyez la figure cidessous. S'applique au modèle Atria Optimum, Atria Duo Optimum : n'oubliez pas que l'unité extérieure peut bouger lors de la fonte du gel, utilisez des flexibles pour le raccordement des conduites provenant de la pompe à chaleur et des conduites sur l'unité extérieure. Les tuyaux en caoutchouc sont situés dans l'unité extérieure (dans la partie inférieure). 32 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
33 Utilisez des douilles de support pour raccorder les flexibles. 1. Déterminez de quel côté seront raccordées les conduites de caloporteur. 2. Faites passer la conduite de sortie du caloporteur à travers le trou correspondant (avec manchon en caoutchouc) du côté de la pompe à chaleur. 3. Montez tous les composants nécessaires sur la conduite. 'oubliez pas de monter le coupleur de remplissage avec son couvercle de filtre orienté vers le haut. 4. Faites passer la conduite de sortie du caloporteur à travers le trou correspondant (avec manchon en caoutchouc) du côté de la pompe à chaleur. 5. Montez la conduite de sortie avec tous les composants nécessaires. 6. Montez le vase d'expansion avec la soupape de sécurité. 7. Équipez les deux conduites de caloporteur d'une isolation étanche à la diffusion sur toute la distance allant de la pompe à chaleur au passage du mur. Les conduites de caloporteur passant par l'extérieur de la maison jusqu'au capteur peuvent être enfouies dans le sol, mais elles doivent être bien isolées Raccordement à l'unité extérieure Le raccordement du circuit de caloporteur depuis la PAC jusqu'à l'unité extérieure peut être effectué à l'aide de tubes ou de tuyaux. Selon le raccordement choisi et le diamètre de celuici, il existe une longueur maximale prescrite. Les longueurs maximales dans le tableau cidessous sont fondées sur la quantité d'éthylène glycol (mélangé à un antigel jusqu'à 32 ±1 C). Atria Optimum et Atria Duo Optimum Press. ext. dispon. Longueur maximum de boucle calculée entre la PAC et l'unité extérieure, en mètres Taille kpa Cu 22 Øi = 20,0 Cu 28 Øi = 25,6 PEM D 25 Øi = 21,0 PEM D 32 Øi = 28, (2 x 17) 60 (2 x 30) 48 (2 x 24) 60 (2 x 30) (2 x 10,5) 60 (2 x 30) 30 (2 x 15) 60 (2 x 30) * (2 x 5,5) 47 (2 x 23,5) 13* (2 x 6,5) 60 (2 x 30) * (2 x 2,5) 26 (2 x 13) 8* (2 x 4) 44 (2 x 22) * Déconseillé en raison des risques de corrosion et de nuisance sonore dus à la forte vitesse de circulation du fluide. Thermia Värmepumpar VMGFP204 33
34 La livraison inclut deux tuyaux en caoutchouc et le calorifugeage des conduites à l'intérieur de l'unité extérieure. Les tuyaux doivent être connectés à l'unité extérieure d'un côté et au circuit de caloporteur de l'autre côté, comme indiqué sur la figure cidessous. Le panneau latéral doit être retiré afin de permettre l'accès aux conduites de caloporteur. 5.4 Longueur maximale des capteurs Données techniques Les longueurs recommandées des capteurs indiquées dans les tableaux ciaprès peuvent être dépassées indépendamment de la source de chaleur utilisée par la pompe à chaleur. Si les longueurs recommandées sont dépassées, ΔT peut augmenter et le COP peut diminuer. Le COP diminue d'un faible pourcentage même si ΔT augmente jusqu'à 6 C. Les longueurs des capteurs sont établies en fonction de l'éthanol à 30 %, à 0 C. Capteur de type PEM D 32, Øi = 28 Diplomat, Comfort, Diplomat Duo Longueur maximale calculée des capteurs (m) Taille (kw) 1 capteur 2 capteurs 3 capteurs 4 capteurs 6 <390 < 2 x <300 < 2 x <270 < 2 x <190 < 2 x <70 < 2 x 175 < 3 x x VMGFP204 Thermia Värmepumpar
35 Diplomat Optimum, Diplomat Duo Optimum Longueur maximale calculée des capteurs (m) Taille (kw) 1 capteur 2 capteurs 3 capteurs 4 capteurs 6 <390 < 2 x <320 < 2 x <250 < 2 x <170 < 2 x <80 < 2 x 200 < 3 x x 225 Diplomat Optimum G2/G3, Diplomat Duo Optimum G2/G3 Longueur maximale calculée des capteurs (m) Taille (kw) 1 capteur 2 capteurs 3 capteurs 4 capteurs > 2 x < 2 x < 2 x < 2 x 255 < 3 x < 2 x 105 < 3 x x 210 Capteur de type PEM D 40, Øi = 35,2 Diplomat, Comfort, Diplomat Duo Longueur maximale calculée des capteurs (m) Taille (kw) 1 capteur 2 capteurs 3 capteurs 4 capteurs 6 < < < <700 < 2 x <220* < 2 x 444 Diplomat Optimum, Diplomat Duo Optimum Longueur maximale calculée des capteurs (m) Taille (kw) 1 capteur 2 capteurs 3 capteurs 4 capteurs 6 < < < <630 < 2 x <250* < 2 x 1000 Diplomat Optimum G2/G3, Diplomat Duo Optimum G2/G3 Longueur maximale calculée des capteurs (m) Taille (kw) 1 capteur 2 capteurs 3 capteurs 4 capteurs 6 > < 2 x ** < 2 x 500 < 3 x ** < 2 x 470 < 3 x 500 < 4 x 475 Thermia Värmepumpar VMGFP204 35
36 * Lors du dimensionnement de la taille 16 kw, un capteur qui dépasse cette recommandation est souvent exigé. Dans ces caslà, utilisez 2 capteurs parallèles. ** Lors du dimensionnement des tailles 13 kw et 17 kw, un capteur qui dépasse cette recommandation est souvent exigé. Dans ces caslà, utilisez 2 ou 3 capteurs parallèles. 5.5 Bruit Installation de la pompe à chaleur Veuillez respecter les recommandations suivantes pour éviter tout bruit provenant de la pompe à chaleur. Si la pompe à chaleur est placée sur une surface sensible aux vibrations, il convient de poser des amortisseurs de vibrations. Les amortisseurs de vibrations doivent être de taille appropriée pour le poids de la PAC, de sorte qu'une flèche statique d'au moins 2 mm soit obtenue sur tous les points de montage. Pour éviter la transmission des vibrations à la structure du bâtiment et à la tuyauterie, nous recommandons l utilisation d'un flexible pour le raccordement du fluide caloporteur à la pompe à chaleur, consultez la section Flexibles. Veillez à ce que les conduites au niveau des passages de cloison ne reposent pas contre les murs. Veillez à ce que le câble d'alimentation électrique ne soit pas trop tendu, afin qu'il ne risque pas de transmettre les vibrations Tuyaux flexibles Installez les conduites de sorte que les vibrations de la pompe ne se transmettent pas dans l'habitation via les tuyaux. Cette mesure s'applique également à la conduite d'expansion. Pour éviter la transmission des vibrations, nous recommandons l'utilisation de flexibles pour tous les raccords de tuyaux. Les flexibles sont disponibles en option. Les figures cidessous illustrent des installations correctes et incorrectes avec ce type de flexibles. 36 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
37 6 Installation électrique Tension électrique! Les boîtiers de raccordement sont sous tension et peuvent présenter une grande dangerosité en raison du risque de choc électrique. Toutes les alimentations doivent être isolées avant de procéder à l'installation électrique. Les raccordements internes de la pompe à chaleur sont réalisés en usine. L'installation électrique consiste donc essentiellement à raccorder le système à l'alimentation. L'installation électrique ne peut être effectuée que par un électricien agréé, en conformité avec la réglementation locale et nationale en vigueur. L'installation électrique doit être réalisée uniquement à l'aide de câbles fixes. Il doit être possible d'isoler l'alimentation au moyen d'un disjoncteur tous pôles dont l'ouverture de contact minimale est de 3 mm. (La charge maximale des unités branchées de manière externe est de 2 A.) 6.1 Composants électriques Bornier (valable pour la carte d'expansion) 2 Bornier (valable pour Atria Optimum et Atria Duo Optimum) 3 Carte de dégivrage (valable pour Atria Optimum et Atria Duo Optimum) 4 Bornier 5 Emplacement pour Thermia Online 7 Emplacement pour la carte d'expansion 8 Protection moteur pour le compresseur 9 Transformateur de sécurité 230 V/24 V (concerne certains modèles) 10 Fusibles automatiques 11 Réarmement du disjoncteur thermique 12 Ordinateur de commande 13 Carte de démarrage progressif 14 Condensateur (uniquement sur les modèles équipés d'un compresseur de 230 V) 15 Emplacement pour le bornier (uniquement sur certains modèles) Calibre fusible Diplomat, Diplomat Optimum, Diplomat Duo, Diplomat Duo Optimum, Diplomat Optimum G2, Diplomat Duo Optimum G2 4 kw 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 16 kw 400 V, 3 A 16 1,8 /20 2,8 /25 3, /16 2 / /16 2 / /16 2 / /20 2 / /25 2 / V, 1 A /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 /25 3 Thermia Värmepumpar VMGFP204 37
38 Diplomat Optimum G3, Diplomat Duo Optimum G3 6 kw 8 kw 10 kw 13 kw 17 kw 400 V, 3 A 10 1 /16 2 / /16 2 / /20 2 / /20 2 / /25 2 /32 3 Comfort Optimum 4 kw 6 kw 8 kw 10 kw 400 V, 3 A 16 1,8 /20 2,8 /25 3, /16 2 / /16 2 / /16 2 /20 3 Atria Optimum Atria Duo Optimum 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 400 V, 3 A 10 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 10 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 16 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 16 1 /20 2 /25 3 /20 4 /25 5 /30 6 / V, 1 A /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / Pompe à chaleur avec thermoplongeur de 3 kw (1 1,5 kw) 2. Pompe à chaleur avec thermoplongeur de 6 kw (1 3 kw) 3. Pompe à chaleur avec thermoplongeur de 9 kw (1 4,5 kw) 4. Pompe à chaleur avec thermoplongeur de 12 kw et compresseur fermé 5. Pompe à chaleur avec thermoplongeur de 15 kw et compresseur fermé 6. Pompe à chaleur avec thermoplongeur de 12 kw 7. Pompe à chaleur avec thermoplongeur de 15 kw 8. Fusible phase L1 (la taille 4 a un compresseur monophasé) 9. Pompe à chaleur 6.3 Raccordement à une alimentation externe Raccordement de la tension d'alimentation externe Tension électrique! Le câble d'alimentation ne doit être raccordé qu'au bornier prévu à cet effet. Aucun autre bornier ne doit être utilisé! 1. Faites passer le câble d'alimentation à travers l'ouverture du panneau supérieur de la pompe à chaleur jusqu'aux borniers. 2. Connectez les câbles d'alimentation comme suit. 38 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
39 6.3.2 Raccordement 400 V, 3 Câble entrant Interrupteur d'isolement Bornier de branchement PAC 3 3L1 PE5 1L1 1L2 1L3 2L1 2L2 2L3 PE Raccordement 230 V monophasé avec 2 lignes d'alimentation Interrupteur d'isolement Bornier de branchement PAC 6 mm V entrant PAC L1 2 PE1 230 V entrant thermoplongeur L1, 2L1, 3 PE4 2L1 2L2 Thermia Värmepumpar VMGFP204 39
40 6.3.4 Raccordement 230 V, variantes Consultez les instructions d'installation électrique nationales. 6.4 Positionnement et branchement des sondes extérieures Emplacement recommandé > Emplacement inapproprié > La sonde extérieure se connecte à l'aide d'un câble bifilaire. Pour une section de 0,75 mm 2, la longueur de câble maximale est de 50 m. Pour des câbles plus longs de section de 1,5 mm 2, la longueur est limitée à 120 m Pour les bâtiments de grande hauteur, placez la sonde entre le deuxième et le troisième étage. Si elle ne doit pas être installée sous abri, la sonde ne doit toutefois pas non plus être exposée à un courant d'air direct. e placez pas la sonde extérieure sur des parois en panneaux métalliques réfléchissants. Installez la sonde à une distance minimale de 1 m des baies susceptibles d'émettre de l'air chaud. Lorsque le câble de la sonde passe par une gaine, celleci doit être fermée de manière étanche pour que la sonde ne soit pas influencée par l'air sortant. 1. Positionnez la sonde extérieure sur la façade nord ou nordouest. 2. Raccordez ensuite la sonde au régulateur de la pompe. 6.5 Raccordement de l'unité extérieure Raccordement de l'unité extérieure pour les modèles Atria Optimum et Atria Duo Optimum Le câble d'alimentation ne doit être raccordé qu'au bornier prévu à cet effet. Aucun autre bornier ne doit être utilisé! 40 VMGFP204 Thermia Värmepumpar
MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Manuel d'installation DHPA Opti DHPC DHPC Opti DHPC Opti W/W DHPH DHPH Opti DHPH Opti Pro/Opti Pro+ DHPL DHPL Opti DHPL Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S