Source: http://docplayer.fi/112140285-Asentajan-kasikirja-nibe-vvm-320.html
Timestamp: 2020-01-27 09:50:50+00:00
Document Index: 24961443

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Asentajan käsikirja NIBE VVM PDF Ilmainen lataus
2 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 37. Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 (pisara) on korostettu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 43. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 61.
3 Sisällys 1 Tärkeää 2 7 Ohjaus - Johdanto 33 Turvallisuustiedot 2 Näyttö 33 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus 5 5 Valikkojärjestelmä 8 Ohjaus - valikot Asennus 5 Valikko 1 - SISÄILMASTO 37 Mukana toimitetut komponentit 6 Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 43 Luukkujen irrotus 7 Valikko 3 - INFO 45 3 Sisäyksikön rakenne 8 Valikko 4 - MIN LAITTEISTO Valikko 5 - HUOLTO Putkiliitännät 10 9 Huolto 58 Yleiset putkiliitännät 10 Huoltotoimenpiteet 58 Mitat ja putkiliitännät Asennusvaihtoehto 5 Sähköliitännät Häiriöt Info-valikko Hälytysten käsittely Yleistä 18 Vianetsintä 61 Liitännät Asetukset Lisätarvikkeet 63 Liitäntämahdollisuudet Lisävarusteiden liitäntä 6 Käynnistys ja säädöt Tekniset tiedot Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit Tekniset tiedot Valmistelut 30 Kytkentäkaavio, 3 x 400V 69 Täyttö ja ilmaus 30 Kytkentäkaavio, 3 x 230V 74 Käynnistys ja tarkastus 31 Kytkentäkaavio, 1 x 230V 79 Hakemisto 84 Sisällys 1
4 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Sarjanumero Sarjanumero löytyy etuluukun oikeassa alakulmassa ja info-valikosta (valikko 3.1). MUISTA! Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Merkintä VVM 320 on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. 2 Luku 1 Tärkeää
6 Yhteystiedot AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Reyrieux Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisätietoja osoitteesta 4 Luku 1 Tärkeää
9 Luukkujen irrotus Etuluukku 2 1 LEK LEK 1. Irrota ruuvit etuluukun alareunasta. 2. Nosta luukkua ulospäin alareunasta ja ylöspäin. Sivuluukut LEK LEK LEK Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. 1. Irrota ruuvit ylä- ja alareunasta. 2. Käännä luukkua hieman ulospäin. 3. Siirrä luukkua taaksepäin ja hieman sivulle. 4. Vedä luukku sivuun. 5. Vedä luukkua eteenpäin. Luku 2 Toimitus ja käsittely 7
10 3 Sisäyksikön rakenne VVM 320 XL4 XL3 XL9 XL8 XL1 XL2 AA4 W130 SF1 GP6 BP5 QM22 VVM320 AA4-XJ3 AA4-XJ4 QM11 FL1 FL2 QN10 BT7 AA3 BT63 FD1 BT30 AA1 EB1 PF1 AA2 AA1-S2 BT6 FA1 Wilo GP1 QM20 PF1 PF3 8 Luku 3 Sisäyksikön rakenne
11 BT2 QN10 QM11 RM1 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä/lämminvesivaraaja, menojohto Täyttöventtiili, lämmitysjärjestelmä Yksisuuntaventtiili, kylmävesi BT3 CM1 RM1 UB1 UB2 BF1* XL5 Anturi jne. BP5 Painemittari, lämmitysjärjestelmä BT2 Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno BT3 Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu BT6 Lämpötila-anturi, käyttövesi, lataus BT7 Lämpötila-anturi, käyttövesi yläosa BT30 Termostaatti, varatila BT63 Lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno sähkövastuksen jälkeen Sähkökomponentit AA1 Sähkövastuskortti AA1-S2 Katkaisin AA2 Peruskortti AA3 Tulokortti AA4 Näyttö AA4-XJ3 USB-liitäntä AA4-XJ4 Huoltoliitäntä BF1* Energiankulutusmittari EB1 Sähkövastus FA1 Automaattivaroke FD1 Lämpötilarajoitin SF1 Katkaisin W130 Verkkokaapeli NIBE Uplink TM Putkiliitännät XL1 Liitäntä, lämmitysvesi meno Ø22 sisäp. XL2 Liitäntä, lämmitysvesi paluu Ø22 sisäp. XL3 Liitäntä, kylmävesi Ø22 mm XL4 Liitäntä, lämminvesi Ø22 mm XL5 Liitäntä, käyttövesikierto Ø15 mm (ei kupari) XL8 Liitäntä, lämmitysvesi sisään Ø22 sisäp XL9 Liitäntä, lämmitysvesi ulos Ø22 sisäp Muut PF1 PF3 UB1 UB2 Tyyppikilpi Laitekilpi Kaapeliläpivienti Kaapeliläpivienti Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. LVI-komponentit CM1 Suljettu paisuntasäiliö, lämmönjakopuoli FL1 Vedenlämmittimen, varoventtiili FL2 Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä GP1 Kiertovesipumppu GP6 Kiertovesipumppu, lämmönjakoneste QM20 Ilmanpoisto, lämmitysjärjestelmä QM22 Ilmausventtiili, kierukka *VVM 320 R, VVM 320 3x230V R ja VVM 320 E EM. Saatavana lisävarusteena EMK 300 muilla markkinoilla. Luku 3 Sisäyksikön rakenne 9
12 4 Putkiliitännät Yleiset putkiliitännät Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. VVM 320 yhdessä F2030-7/F tai F2040-8/F ilma/vesilämpöpumpun kanssa on täydellinen lämmön ja lämpimän käyttöveden tuottoon tarkoitettu laitteisto. Järjestelmä edellyttää, että patteripiiri on mitoitettava alhaiselle lämpötilalle. Alimmassa mitoittavassa ulkolämpötilassa (DUT) korkein suositeltu menolämpötila on 55 C ja paluulämpötila 45 C, mutta VVM 320 kestää jopa 65 C. Varoventtiilin poistovesi pitää johtaa lattiakaivoon niin, että kuumavesiroiskeet eivät voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Vedenpoistoputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. NIBE suosittelee, että VVM 320 asennetaan mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Lisätietoa komponenttien sijainnista on luvussa Asennusvaihtoehdot. HUOM! Lämmitysjärjestelmän korkeimpiin kohtiin on asennettava ilmausventtiilit. HUOM! Putkisto on huuhdeltava ennen sisäyksikön asennusta epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " " tai ennen kuin VVM 320 on täytetty vedellä. Lämpötilarajoitin, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. Järjestelmäperiaate VVM 320 koostuu käyttöveden latauskierukalla varustetusta lämminvesivaraajasta, paisuntasäiliöstä, varoja täyttöventtiilistä, sähkövastuksesta, kiertovesipumpuista, varaajasäiliöstä ja ohjausyksiköstä. VVM 320 liitetään lämmitysjärjestelmään. VVM 320 on sovitettu liitäntään ja tiedonsiirtoon F2030/F2040:n kanssa ja muodostavat yhdessä täydellisen lämmityslaitteiston. VVM 320 kattaa suurimman osan talon lämmitys- ja käyttövesitarpeesta lämpöpumpun pysäytyslämpötilaan saakka. Kun ulkona on kylmä, F2030/F2040 työskentelee yhdessä VVM 320:n kanssa. Jos ulkolämpötila laskee alle lämpöpumpun pysäytyslämpötilan, kaikki lämmitys tapahtuu VVM 320:lla. -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -XL2 -FL10 Symboliavain Symboli Merkitys -EB15 Sulkuventtiili Tyhjennysventtiili Takaiskuventtiili Kattila- ja lämpöpatteritilavuus VVM 320 on varustettu 10 litran paisuntasäiliöllä. Paisuntasäiliön esipaine pitää mitoittaa säiliön ja ylimmäksi asennetun lämpöpatterin välisen suurimman korkeuseron mukaan. 0,5 baarin (5 mvp) esipaineella suurin sallittu korkeusero on 5 m. Suurin järjestelmätilavuus ilman kattilaa yllä mainitulla esipaineella on 220 litraa. H T P Shuntti-/vaihtoventtiili Varoventtiili Lämpömittari Säätöventtiili Lämpötilan anturi Kalvopaisuntasäiliö Painemittari Kiertovesipumppu Mudanerotin Lämmönvaihdin 10 Luku 4 Putkiliitännät
14 Asennusvaihtoehto Yhteensopivat NIBE-ilmalämpöpumput Yhteensopivan NIBE-ilma/vesilämpöpumpun täytyy olla varustettu näytöllisellä ohjauskortilla, jonka ohjelmistoversio on vähintään seuraavan listan mukainen. Ohjauskortin versio näkyy lämpöpumpun näytössä käynnistyksen aikana. Tuote F F F F Ohjelmistoversio kaikki versiot kaikki versiot kaikki versiot kaikki versiot VVM 320 voidaan liittää ulkoiseen lämminvesivaraajaan, katso alla. Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso sivulta 63 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää VVM 320:n yhteydessä. Jos on tarkoitus asentaa poreamme tai muu suurempi käyttöveden kuluttaja, sisämoduuli on täydennettävä sähkölämmitteisellä lämminvesivaraajalla. Asenna sekoitusventtiili varaajasta lähtevään käyttövesiputkeen. Lämminvesivaraaja sähkövastuksella Jos on mahdollista käyttää sähkövastuksella varustettua lämminvesivaraajaa, voidaan käyttää NIBE COMPACT tai EMINENT-varaajia. Jos varaaja on varustettu 15 mm venttiililiitännällä, se tulisi korvata vastaavalla 22 mm liitännällä. Vv från värmepump Kv Backventil Blandningsventil 12 Luku 4 Putkiliitännät
15 Selvitys CL11 Allaspaketti AA25 Kojerasia BT51 Lämpötila-anturi, allas EP5 Lämmönsiirrin, allas GP9 Pumppu, allas HQ4 Mudanerotin QN19 Vaihtoventtiili, allas EB15 BF1* XL1 XL2 XL3 XL4 XL8 XL9 EB101 FL10 QM40 QM41 EM1 AA25 BT52 VVM 320 Energiankulutusmittari Liitäntä, lämmitysvesi meno 1 Liitäntä, lämmitysvesi paluu 1 Liitäntä, kylmävesi Liitäntä, käyttövesi Liitäntä, lämmitysvesi sisään Liitäntä, lämmitysvesi ulos Lämpöpumppu Varoventtiili Sulkuventtiili Sulkuventtiili Ulkoinen lämmönlähde (shuntattu öljy-, kaasu-, pelletti- tai puukattila) Kojerasia Lämpötilan anturi, kattila EP21 AA25 BT2 BT3 GP20 QN25 EQ1 AA25 BT64 CP10 GP12 GP13 QN12 Lämmitysjärjestelmä 2 Kojerasia Lämpötilan anturi, lämmitysvesi, meno Lämpötilan anturi, lämmitysvesi, paluu Kiertovesipumppu, lämmitysvesi, alishuntti Shunttiventtiili, lisälämpö Aktiivinen jäähdytysmoduuli ACS 310 Kojerasia Lämpötila-anturi, jäähdytys, menojohto Yksivaippainen varaajasäiliö, jäähdytys Latauspumppu Kiertopumppu, jäähdytys Vaihtoventtiili, jäähdytys/lämmitys Muuta BF1 EMK 300 CM1 Suljettu paisuntasäiliö, lämpöjohtopuoli EB1 Ulkoinen lisälämpö FL1 Varoventtiili, käyttövesi FL2 Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä GP14 Kiertovesipumppu allasjäähdytys QM40 Sulkuventtiili RM1 Takaiskuventtiili *Energiamittari (BF1) sisältyy VVM 320 R, VVM 320 3x230V R ja VVM 320 E EM-malleihin. Saatavana lisävarusteena EMK 300 muilla markkinoilla. Luku 4 Putkiliitännät 13
16 Periaatekaavio -CL11 -EP5 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL -AA25 -EP21 -AA25 -BT2 -GP20 -QN25 -BT3 -CL11-QN19 -EB15 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -XL2 -FL10 14 Luku 4 Putkiliitännät
17 Liitäntä lämpöpumppuun Kaikki ulkona olevat putket pitää lämpöeristää vähintään 20 mm paksuisella putkieristeellä. VVM 320:a ei ole varustettu sulkuventtiileillä, vaan ne on asennettava sisäyksikön ulkopuolelle huollon helpottamiseksi. -XL8 -EB15 -XL9 Lämmitysjärjestelmän kytkeminen Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin/silmukoihin asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti riittävän virtauksen takaamiseksi. -EB15 -XL1 -XL2 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -XL2 -FL10 Liitäntä sähkökattilana Liitä lämpöpumpusta tuleva liitäntäputki ((XL8)) lämpöpumppuun menevään putkeen (XL9). -EB15 -XL8 -XL9 Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä Kun rakennuksessa on eri lämpötiloja käyttäviä lämmitysjärjestelmiä, voidaan käyttää seuraavia kytkentöjä. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste ECS 40/ECS 41. -EP21 -AA25 -BT2 -GP20 -QN25 -BT3 -XL1 -XL2 -EB15 Kylmäveden ja käyttöveden liittäminen Järjestelmässä pitää olla sekoitusventtiili, jos asetuksia muutetaan niin, että lämpötila voi ylittää 60 C. Noudata kansallisia määräyksiä asetuksia muuttaessasi. Asetus tehdään valikossa (Katso sivu 53). -EB15 -XL3 -XL4 Luku 4 Putkiliitännät 15
18 Ulkoisen lämmönlähteen kytkentä Kaasu-/öljy-/sähkökattilan kytkentään tarvitaan lisävaruste AXC40, katso Lisävarusteet sivulla 63. -EM1 -FL2 -CM4 -EM1 -BT52 -QN11 -EB15 -BT25 EMK 300:n kytkentä Energiankulutusmittarisarjan EMK 300 (BF1) liittäminen VVM 320:een. -BF1 -XL8 -EB15 -XL9 -KA1 -AA5 -EB101 -QM41 -XL2 -XL1 -XL2 -QM40 -FL10 -EB15 -XL1 Käyttövesikierron kytkentä Käyttövesikierrolla varustettujen järjestelmien bakteerikasvun riskin minimoimiseksi kiertoveden lämpötila ei saa laskea alle 50 C. Järjestelmässä ei myöskään saisi olla käyttövesiputkia, joissa ei kierrä vettä. Säädä käyttövesijärjestelmä niin, että lämpötila ei missään kohdassa järjestelmää ole alle 50 C. Lisäsähkölämmönlähteen kytkentä Lisäsähkölämmönlähteen kytkentään yhdessä portaassa, kun lämpöpumppu pysähtyy alhaisen ulkolämpötilan vuoksi. Sähkölämmönlähteen teho ei saa olla suurempi kuin lämpöpumpun teho juuri ennen pysähtymistä. -XL8 -EB15 -XL9 -EB1 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -XL2 -FL10 16 Luku 4 Putkiliitännät
19 ACS 310:n kytkentä Aktiivisen jäähdytyksen kytkentään, ACS 310, katso Lisävarusteet sivulla 63. -EQ1 -AA25 -GP13 -BT64 -CP10 -GP12 -QN12 -EB15 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -XL2 -FL10 Allaslämmittimen kytkentä Altaan lämmitystä ohjaa allasanturi. Kun altaan lämpötila on alhainen, vaihtoventtiili vaihtaa suuntaa ja ohjaa lämmitysveden altaan lämmönvaihtimeen. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste POOL CL11 -AA25 -EP5 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL -CL11-GP12 -CL11-QN19 -XL8 -EB15 -XL9 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -XL2 -FL10 Luku 4 Putkiliitännät 17
20 VVM320 5 Sähköliitännät Yleistä Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi, huoneanturi ja virtamuuntajat on valmiiksi kytketty tehtaalla. Sisäyksikkö on kytkettävä irti ennen kiinteistön mahdollista eristystestiä. Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, VVM 320 pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. Sisäyksikön kytkentäkaavio, katso sivulla 69. Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY. Kun kaapelit vedetään VVM 320:ssa, täytyy käyttää läpivientejä UB1 ja UB2 (merkitty kuvaan). Läpivienneissä UB1 ja UB2 kaapelit vedetään lämpöpumpun läpi takapuolelta etupuolelle. VVM320 SF1 FD1-SF2 FD1 UB1 UB2 AA1 Etupuoli Takapuoli FA1 Wilo HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "" tai " " ennen kuin kattilavesi on täytetty ja patterit on ilmattu. Lämpötilarajoitin, kiertovesipumppu, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. HUOM! Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi. HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Automaattivaroke Sisäyksikkö ja suuri osa sen sisäisistä komponenteista on suojattu sisäisesti automaattivarokkeella (FA1). Lämpötilarajoitin Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee välille C, ja palautetaan manuaalisesti. Palautus Lämpötilanrajoitin (FD1) on etuluukun takana. Palauta lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2) pienellä ruuvitaltalla. Paina painiketta kevyesti, maks. 15 N (n. 1,5 kg). 18 Luku 5 Sähköliitännät
21 Wilo VVM320 Wilo Wilo Luukun irrotus, sähkövastuskortti FD1 A VVM320 1 B LEK FD1-SF2 2 Luoksepääsy, sähkökytkentä Sähkökaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla. HUOM! Tulokortin kansi avataan ilman työkaluja. Luukun irrotus, tulokortti 1. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 2. Kallista luukkua ja ota se pois. Luukun irrotus, peruskortti MUISTA! Peruskortin luukun irrotusta varten pitää tulokortin luukku ensin irrottaa. 1 VVM320 1 A B Paina salpa alas. 2. Kallista luukkua ja ota se pois. 1. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 2. Kallista luukkua ja ota se pois. Luku 5 Sähköliitännät 19
23 Wilo Wilo Wilo VVM320 VVM320 VVM320 Wilo VVM320 Liitännät HUOM! Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. Sähköliitäntä VVM 320 kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta. Mukana toimitettu syöttökaapeli (pituus n. 2 m) on kytketty liittimeen X1 sähkövastuskortissa (AA1). Liitäntäkaapeli on VVM 320n takapuolella. Liitäntä 3x400V Ulkolämpötilan anturi Ulkolämpötila-anturi (BT1) on sijoitettava varjoisaan paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim. aamuaurinko vaikuta siihen. Anturi kytketään liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa (AA3). Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin koteloon. AA3-X N 0 PE L1 1 L2 L3 AA1-X1 PE1 3x230V PE L1 1 L2 2 L3 AA1-X1 PE1 1x230V N PE 0 L1 1 AA1-X1 PE1 Tariffiohjaus Jos sähkövastuksen jännitteensyöttö katkeaa tietyksi ajaksi, täytyy samanaikaisesti tapahtua esto AUX-tulon kautta, katso "Liitäntämahdollisuudet - Mahdolliset valinnat AUX-tuloille". Luku 5 Sähköliitännät 21
24 Wilo Wilo VVM320 VVM320 Huoneanturi VVM 320:n mukana toimitetaan huoneanturi (BT50). Huoneanturilla on kolme toimintoa: 1. Näytä todellinen huonelämpötila VVM 320:n näytössä. 2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlämpötilaa, C. 3. Mahdollistaa huonelämpötilan parantamisen/vakauttamisen. Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lämpötila halutaan tietää. Sopiva paikka on esim. vapaa käytävän seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että anturi voi mitata huonelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verhon taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Myös suljetut patteritermostaatit voivat aiheuttaa ongelmia. Sisäyksikkö toimii ilman antureita, mutta jos halutaan lukea talon sisälämpötila VVM 320:n näytössä, anturi pitää asentaa. Huoneanturi kytketään liittimiin X6:3 ja X6:4 tulokortissa (AA3). Jos anturia käytetään huonelämpötilan muuttamiseen ( C) ja/tai huonelämpötilan vakauttamiseen, anturi pitää aktivoida valikossa Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huonelämpötilan ohjausta. RG 05 F AA3-X6 MUISTA! Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Tiedonsiirto Jos VVM 320 liitetään lämpöpumppuun, se kytketään liittimiin X4:13, X4:14 ja X4:15 tulokortissa (AA3). F2030/F2040 F20XX VVM A+ 15 B- 14 GND AA3-X4 11 AA3-X Luku 5 Sähköliitännät
25 Wilo VVM320 Asetukset BT30 AA1-X3 AA1-SF1 3x230V (maksimiteho, toimitusasetus 9 kw) Sähkövastus (kw) Maks. (A) L1 0,0 0,0 8,7 15,1 15,1 Maks. (A) L2 0,0 8,7 15,1 15,1 27,1 Maks. (A) L3 0,0 8,7 15,1 15,1 27,1 AA1-X7 AA1-X1 1x230V (maksimiteho, toimitusasetus 7 kw) Sähkövastus (kw) Maks. L1 (A) Sähkövastus -enimmäisteho Sähkövastuksen maksimiteho on 9 kw (3-vaihe) tai 7 kw (1-vaihe). Toimitusasetus on 9 kw (3-vaihe) tai 7 kw (1-vaihe). Sähkövastuksen teho on jaettu 7 portaaseen alla olevan taulukon mukaisesti. Sähkövastuksen maksimiteho asetetaan valikossa Sähkövastuksen tehoportaat 3x400V (maksimiteho, toimitusasetus 9 kw) Sähkövastus (kw) Maks. L1 (A) Maks. L2 (A) Maks. L3 (A) ,0 4,3 8, ,4 21,7 26,1 30,4 Taulukoissa näkyy suurin vaihevirta sisäyksikön eri sähköportailla. Jos virrantunnistimet on kytketty, sisäyksikkö valvoo vaihevirtoja. Jos jokin vaihe ylikuormittuu, teho jaetaan toiselle/muille vaiheille. 0 0,0 0,0 0,0 2 0,0 8,7 0,0 3 0,0 7,5 7,5 4 0,0 8,7 8,7 5 8,7 7,5 7,5 6 8,7 8,7 8,7 7 8,7 7,5 15,7 9 8,7 15,7 15,7 3x400V (maksimiteho, kytketty 7 kw:ksi) Sähkövastus (kw) Maks. L1 (A) Maks. L2 (A) Maks. L3 (A) 0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 4,3 2 0,0 8,7 0,0 3 0,0 8,7 4,3 4 0,0 8,7 8,7 5 8,7 0, ,7 8,7 8,7 7 8,7 8,7 13 Luku 5 Sähköliitännät 23
26 Varatila Kun sisäyksikkö asetetaan varatilaan (SF1 arvoksi asetetaan ), vain tärkeimmät toiminnot ovat toiminnassa. Käyttövesikapasiteetti on rajoitettu. Valvontakytkintä ei ole kytketty. Kiinteä menolämpötila, katso luku Varatilatermostaatti sivulla 25. Teho varatilassa Sähkövastuksen teho varatilassa asetetaan sähkövastuskortissa (AA1) olevalla dip-kytkimellä (SF1) alla olevan taulukon mukaan. Tehdasasetus on 6 kw. Teho varatilassa, 3x400V (maksimiteho, kytketty 7 kw:ksi) kw pois pois pois pois pois päällä päällä päällä 2 pois pois pois pois pois pois pois pois 3 pois pois päällä päällä päällä pois päällä päällä 4 pois pois pois pois pois pois pois pois 5 pois pois pois pois päällä päällä päällä päällä 6 pois päällä pois päällä pois päällä pois päällä Teho varatilassa, 3x400V (maksimiteho, toimitusasetus 9 kw) kw pois pois pois pois pois pois 2 pois pois päällä pois pois pois 3 pois pois pois päällä pois päällä 4 pois pois päällä pois päällä pois 5 päällä pois pois päällä pois päällä 6 päällä pois päällä pois päällä pois 7 päällä pois pois päällä päällä päällä 9 päällä pois päällä päällä päällä päällä Teho varatilassa, 3x230V (maksimiteho, toimitusasetus 9 kw) kw pois pois pois pois pois pois 2 pois päällä pois pois pois pois 4 pois päällä pois päällä pois pois 6 päällä päällä pois päällä pois pois 9 päällä päällä päällä päällä pois pois Teho varatilassa, 1x230V (maksimiteho, toimitusasetus 7 kw) kw pois pois pois pois pois pois 1 pois pois pois pois pois päällä 2 pois pois päällä pois pois pois 3 pois pois päällä pois pois päällä 4 päällä pois päällä pois pois pois 5 päällä pois päällä pois pois päällä 6 päällä pois päällä pois päällä pois 7 päällä pois päällä pois päällä päällä ON Kuvassa on dip-kytkin ((AA1-SF1)) tehdasetuksessa, eli 3x400V ts. 6 kw. ON Kuvassa on dip-kytkin ((AA1-SF1)) tehdasetuksessa, eli 3x230V ts. 6 kw. ON Kuvassa on dip-kytkin ((AA1-SF1)) tehdasetuksessa, eli 1x230V ts. 6 kw. 24 Luku 5 Sähköliitännät
28 Wilo VVM320 Wilo Liitäntämahdollisuudet Valvontakytkin Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta sähkönkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara, että kiinteistön päävarokkeet laukeavat. Sähkökattila on varustettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä, joka ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamalla kulutuksen eri vaiheille tai kytkemällä ne pois, jos jokin vaihe ylikuormittuu. Vastukset kytketään päälle, kun muu virrankulutus laskee. MUISTA! Jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään VVM 320-lämpöpumppuun, käytetyn tulon tai lähdön toiminto pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 56. Tulokortin valittavat tulot näille toiminnoille ovat AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) ja AUX5 (X6:17-18). Lähtö on AA3:X7. Virtamuuntajan kytkentä Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin kuhunkin kiinteistön sähkökeskukseen tulevaan vaihejohtoon. Tämä on suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa. Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sähkökeskuksen vieressä olevassa kotelossa. Käytä kotelon ja sisäyksikön välillä moninapaista kaapelia, jonka ala on vähintään 0,5 mm². Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa X4:1 on yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle. Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa Sähkönsyöttö Inkommande el PEN L1 L 2 L 3 B A AA3-X6 Sähkökeskus Elcentral VVM Värmepump 320 -T1 -T2 -T3 Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X6:9-10) ja AUX2 (X6:11-12) tulokortissa (AA3). MUISTA! Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida ja ohjelmoida valikkoasetuksilla. AUX-tulojen vaihtoehdot 26 AA3-X AA3-X4 Ulkoiset liitäntämahdollisuudet Tulokortissa (AA3) on VVM 320 ohjelmallisesti ohjatut tulot ja lähdöt ulkoisen kosketintoiminnon tai anturien kytkentään. Tämä tarkoittaa, että kun ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään johonkin kuudesta erikoisliittimestä, oikea toiminto pitää valita VVM 320:n ohjelmistossa. Luku 5 Sähköliitännät Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten Kun lisäyksen ja/tai kompressorin ulkoista estoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Lisäys ja/tai kompressori kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 56. Lisälämmön ja kompressorin esto voidaan yhdistää. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Kosketin ulkoiselle tariffiestolle Kun ulkoista tariffiestoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Tariffiesto tarkoittaa, että lisälämpö, kompressori ja lämmitys kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 56.
29 Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle Kun lämmityksen ulkoista estoa käytetään, se voidaan kytkeä liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokortissa (AA3). Lämmityskäyttö kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 56. Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön. Kosketin ulkoiselle hälytykselle (NC) Jos kosketin ulkoiselle hälytykselle (NC) on valittu pehmeän tulon toiminnoksi, näytetään hälytys 995, jos valitun pehmeän tulon kytketty ulkoinen piiri katkaistaan. Kosketin ulkoiselle hälytykselle (NO) Jos kosketin ulkoiselle hälytykselle (NO) on valittu pehmeän tulon toiminnoksi, näytetään hälytys 995, jos valitun pehmeän tulon kytketty ulkoinen piiri suljetaan. Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä VVM 320-lämpöpumppuun käyttövesitoiminnon aktivointia varten "tilapäinen luksus". Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 56) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). "tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on suljettuna. Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä VVM 320-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi. Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja aktivoitu, lämpötila muutetaan C-asteina. Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lämpötila" haluttu muutos (lämpökäyrän siirto) valitulla askelmäärällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10. lämmitysjärjestelmä 1 Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 56) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen säätö". lämmitysjärjestelmät 2-4 Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmille 2-4 vaatii lisävarusteen (ECS 40). Katso asennusohjeet lisätarvikkeen asentajan käsikirjasta. Liitin "SG ready":lle HUOM! Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia (Saksa). "SG Ready" vaatii kaksi AUX-tuloa. "SG Ready" on nerokas tariffiohjaustapa, jossa sähköntoimittajasi voi vaikuttaa sisäilman, käyttöveden ja/tai allasveden lämpötilaan (jos sellainen on) tai estää lisälämmön ja/tai lämpöpumpun kompressorin tiettyinä vuorokaudenaikoina (voidaan valita valikossa 4.1.5, kun toiminto on aktivoitu). Aktivoi toiminto kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto kahteen tuloon, jotka valitaan valikossa 5.4 (SG Ready A ja SG Ready B), katso sivulla 56. Suljettu tai avoin kosketin aiheuttaa jonkin seuraavista (A = SG Ready A ja B=SGReady B ): Esto (A: Suljettu, B: Avoin) "SG Ready" on aktiivinen. Lämpöpumpun kompressori ja lisälämpö estetään päivän tariffiestona. Normaalitila (A: Avoin, B: Avoin) "SG Ready" ei ole aktiivinen. Ei vaikuta järjestelmään. Matalahintatila (A: Avoin, B: Suljettu) "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmä keskittyy kustannussäästöihin ja voi esim. hyödyntää matalaa tariffia sähkötoimittajalta tai mahdollista ylikapasiteettia omasta virtalähteestä (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). Ylikapasiteettitila (A: Suljettu, B: Suljettu) "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmän annetaan käydä täydellä kapasiteetilla kun sähköntoimittajalla on ylikapasiteettia (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). Liitin +Adjust:lle +Adjust:n avulla laitteisto kommunikoi lattialämmityksen ohjauskeskuksen* kanssa ja mukauttaa lämmityskäyrän ja lasketun menolämpötilan lattialämmitysjärjestelmän tarpeiden mukaan. Aktivoi lämmitysjärjestelmä, johon +Adjust vaikuttaa merkitsemällä toiminto ja painamalla OK. *Vaatii +Adjust-tuen HUOM! +Adjust täytyy ensin valita valikossa 5.4 pehmotulot/lähdöt. HUOM! Laitteiston piirikortilla AA3 täytyy olla vähintään input version 34 ja ohjelmistoversiossa täytyy olla display version 5539 tai uudempi, jotta +Adjust toimisi. Version voi tarkastaa valikossa 3.1 kohdista input version ja display version. Uuden ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi osoitteesta HUOM! Järjestelmissä, joissa on sekä lattialämmitys että lämmityspatterit, tulee käyttää NIBE ECS 40/41 optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Jos tätä toimintoa halutaan käyttää, se pitää kytkeä liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Luku 5 Sähköliitännät 27
30 Wilo Wilo AUX-lähdön vaihtoehdot (potentiaalivapaa vaihtava rele) Ulkoiset liitännät voidaan tehdä potentiaalivapaalla vaihtavalla releellä (maks. 2 A) tulokortin (AA3) liittimessä X7. Valittavat toiminnot ulkoiselle liitännälle: Summahälytyksen ilmaisu. Jäähdytystilan ilmaisu (vain jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto). Käyttövesikierron kiertovesipumpun ohjaus. Ulkoinen kiertovesipumppu (lämmitysvesi). Lisälämpö sarjassa latauspiirissä. AA3-X7 F1X45 Externt L N PE L N PE Jos jokin edellä mainituista kytketään liittimeen X7, se pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 56. Summahälytys on aktivoitu tehtaalla. HUOM! Lisätarvikekortti vaaditaan, jos useita toimintoja kytketään liittimeen X7 ja summahälytyksen ilmaisu on aktivoitu (katso sivulla 63). MUISTA! Relelähdön maksimikuormitus on 2 A (230V AC). AA3-X7 Kuvassa rele hälytystilassa. Jos katkaisin (SF1) on asennossa " " tai " ", rele on hälytystilassa. Ulkoinen kiertovesipumppu tai käyttöveden kierrätyspumppu kytketään summahälytysreleeseen alla olevan kuvan mukaan. HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. 28 Luku 5 Sähköliitännät
31 Lisävarusteiden liitäntä Ohjeet lisätarvikkeiden kytkentään ovat lisävarusteen asennusohjeessa. Sivulla 63 on luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää VVM 320:n yhteydessä. Luku 5 Sähköliitännät 29
32 6 Käynnistys ja säädöt Valmistelut 1. Varmista, että katkaisin (SF1) on asennossa ( ). 2. Varmista, että tyhjennysventtiili on kokonaan kiinni ja että lämpötilarajoitin (FD1) ei ole lauennut. 3. Yhteensopivan NIBE-ilma/vesilämpöpumpun täytyy olla varustettu näytöllisellä ohjauskortilla, jonka ohjelmistoversio on vähintään sivulla 12 olevan listan mukainen. Täyttö ja ilmaus VVM 320:n lämminvesivaraajan täyttö 1. Avaa kuumavesihana. 2. Avaa sulkuventtiili. Tämän venttiilin on oltava käytön aikana kokonaan auki. 3. Kun lämminvesihanasta tulee vettä, lämminvesivaraaja on täynnä ja hanan voi sulkea. Ilmausventtiili (QM20) VVM320 SF1 QM11 QM22 LämmitysjärjestelmänVVM 320 täyttö 1. Avaa ilmausventtiili (QM20). 2. Avaa täyttöventtiili (QM11). VVM 320 täyttyy vedellä. 3. Sulje ilmausventtiili, kun ilmausventtiilistä (QM20) virtaavassa vedessä ei ole ilmaa. Painemittarin näyttämän paineen tulisi jonkun ajan kuluttua alkaa nousta. Kun varoventtiilin avautumispaine saavutetaan, varoventtiilistä alkaa tulla vettä. Sulje silloin täyttöventtiili. Ilmaa lämminvesivaraajan kierukka QM22 kautta. 4. Avaa varoventtiiliä, kunnes VVM 320:n paine laskee normaalille käyttöalueelle (n. 1 bar) ja tarkista, että järjestelmässä ei ole ilmaa kiertämällä ilmanpoistoventtiiliä(qm20). Lämmitysjärjestelmän ilmaus 1. Katkaise VVM 320:n jännitteensyöttö. 2. Ilmaa VVM 320 ilmausventtiilin ((QM20) ) avulla ja muu lämmitysjärjestelmä sen omien ilmausventtiileiden avulla. 3. Toista täyttö ja ilmaus, kunnes kaikki ilma on poistunut ja paine on oikea. FD1 FA1 Lämmitysjärjestelmän tyhjennys 1. Liitä letku alempaan lämmitysveden täyttöventtiiliin (QM11). 2. Avaa venttiili. Ks. myös Lämmitysjärjestelmän tyhjennys sivulla 58. Wilo 30 Luku 6 Käynnistys ja säädöt
33 Käynnistys ja tarkastus Aloitusopas HUOM! Lämmitysjärjestelmä on täytettävä vedellä ja ilmattava ennen kuin katkaisin käännetään asentoon "". 1. Käännä sisäyksikön katkaisin (SF1) asentoon. 2. Noudata aloitusoppaan ohjeita sisäyksikön näytössä. Ellei aloitusopas käynnisty, kun käynnistät sisäyksikön, voit käynnistää sen käsin valikossa 5.7. VIHJE! Katso sivulla 33 laitteiston ohjausjärjestelmän esittely (ohjaus, valikot jne.). Käynistys Aloitusopas käynnistyy, kun laitteisto käynnistetään ensimmäistä kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan mitä tulee tehdä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä sekä käydään läpi laitteiston perusasetukset. Aloitusopas varmistaa, että käynnistys suoritetaan oikein eikä sitä saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voidaan käynnistää myöhemmin valikossa 5.7. Käynnistysoppaan aikana vaihtoventtiilejä ja shunttia käytetään edestakaisin VVM 320:n ilmauksen helpottamiseksi. MUISTA! Kun aloitusopas on käynnissä, yksikään lämpöpumpun toiminnoista ei käynnisty automaattisesti. Opas ilmestyy jokaisen käynnistyksen yhteydessä, kunnes se estetään viimeisellä sivulla. Aloitusoppaassa liikkuminen A. C. A. Sivu B. D. Tästä näet miten pitkällä olet aloitusoppaassa. Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti: 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. B. Nimi ja valikkonumero Tästä näet mihin ohjausjärjestelmän valikkoon tämä aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot ovat valikon numero ohjausjärjestelmässä. Lisätietoa kyseisestä valikosta löydät sen ohjevalikosta tai asentajan käsikirjasta sivulla 37. C. Vaihtoehto / asetus Näin teet järjestelmän asetukset. D. Ohjevalikko Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. Luku 6 Käynnistys ja säädöt 31
34 Käynnistys ilman lämpöpumppua Sisäyksikkö voidaan käyttää ilman lämpöpumppua niin, että sähkövastuksella tuotetaan käyttövesi ja lämmitysvesi esim. ennen kuin lämpöpumppu on asennettu. Liitä lämpöpumpusta tuleva liitäntäputki (XL8) lämpöpumppuun menevään putkeen (XL9). Mene valikkoon Järjestelmäasetukset ja lämpöpumpun deaktivointi. HUOM! Valitse käyttötila auto tai käsinohjaus kun sisäyksikköä käytetään lämpöpumpun kanssa. Pumpun nopeus Toinen VVM 320:n kiertovesipumpuista on taajuusohjattu ja säätää nopeuden ohjauksen avulla ja lämmöntarpeen perusteella. LEK Paine Käytettävissä Tillgängligt oleva tryck paine, cirkulationspump, kiertovesipumppu, GP12 GP1 Käytettävissä oleva paine, kiertovesipumppu, GP1 (kpa) Tillgängligt tryck [kpa] Virtaus (l/h) Jälkisäätö, ilmaus Alkuaikoina lämmitysvedestä vapautuu ilmaa ja ilmaukset ovat ehkä tarpeen. Jos lämpöpumpusta kuuluu lorinaa, koko järjestelmä on ilmattava uudelleen. Ilmaa järjestelmä ilmausventtiilien (QM20) ja (QM22) kautta ja muu lämmitysjärjestelmä sen omien ilmausventtiileiden avulla. Ilmauksen aikana VVM 320:n tulee olla pois päältä. 32 Luku 6 Käynnistys ja säädöt
35 7 Ohjaus - Johdanto Näyttö F Katkaisin (SF1) Katkaisin on kolme tilaa: Päällä () Valmiustila ( ) Varatila ( ) Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun sisäyksikössä on jokin vika. Tässä tilassa kompressori pysäytetään ja sähkövastus on aktivoitu. Sisäyksikön näyttö on sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena. A B C D E Näyttö Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttötietoja. Selkeän näytön ja helppokäyttöisen valikkojärjestelmän avulla voit helposti liikkua valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot. Tilan merkkivalo Merkkivalo ilmaisee sisäyksikön tilan. Se: palaa vihreänä normaalitilassa. palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu. palaa punaisena hälytyksen lauettua. OK-painike OK-painiketta käytetään seuraaviin: vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta. Takaisin-painike Takaisin-painiketta käytetään: palataksesi edelliseen valikkoon. peruuttaaksesi asetuksen, jota ei ole vahvistettu. Valitsin Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit: siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä. suurentaa tai pienentää arvoa. vaihtaa sivua monisivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot). Luku 7 Ohjaus - Johdanto 33
36 Valikkojärjestelmä Kun sisäyksikön ovi avataan, näytössä näkyvät valikkojärjestelmän neljä päävalikkoa sekä tietyt perustiedot. Näytön kuvakkeet Näytössä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet käytön aikana. Symboli Kuvaus Tämä kuvake näkyy infomerkin vieressä, jos valikossa 3.1 on tietoa, joka sinun tulee huomioida. Nämä kaksi symbolia näkyvät, kun ulkoyksikön kompressori tai VVM 320:n sähkövastus on estetty. Eston syynä voi olla esim. valikossa 4.2 valittu käyttötila, se että esto on ohjelmoitu valikossa tai on ilmennyt hälytys, joka estää niiden toiminnan. Kompressorin esto. Valikko 1 - SISÄILMASTO Sisäilman laadun asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 37. Valikko 2 - KÄYTTÖVESI Käyttövesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 43. Valikko 3 - INFO Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. Katso sivu 45. Valikko 4 - MIN LAITTEISTO Kellonajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyttötilan jne. asetus. Katso sivu 46. Valikko 5 - HUOLTO Lisäasetukset. Nämä asetukset eivät ole loppukäyttäjän käytettävissä. Valikko tulee näkyviin, kun takaisin-painike pidetään painettuna 7 sekunnin ajan. Katso sivu 52. Lisäenergian esto. Tämä kuvake näkyy kun käyttöveden luksustoiminto on aktivoitu. Tämä symboli ilmaisee, että VVM 320:llä on yhteys NIBE Uplink :iin. Tämä kuvake näkyy, jos "loma-asetus" on aktivoitu valikossa Luku 7 Ohjaus - Johdanto
37 Valikkonumero - merkitty alivalikko Nimi ja valikkonumero - päävalikko Kuvake - päävalikko Merkitty päävalikko Symbolit - alivalikot Nimi - alivalikot Tilatiedot - alivalikot Käyttö Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat aina vaaleita ja/tai niissä on ylöskäännetty taite. Valitse valikko Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalikko ja painamalla sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee uusi ikkuna alivalikoineen. Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla OK-painiketta. Aseta arvo aika päiväys päivä kuukausi vuosi aika ja päiväys h 12 h Valitse vaihtoehto Muutettava arvo Yhden arvon asettamiseksi: 1. Merkitse valitsimella asetettava arvo. 2. Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että olet säätötilassa. 3. Suurenna arvoa kiertämällä valitsinta oikealle ja pienennä arvoa kiertämällä sitä vasemmalle. 4. Vahvista asetettu arvo painamalla OK-painiketta. Palaa alkuperäiseen arvoon painamalla takaisin-painiketta. Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla. Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi: 1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista on esivalittu (valkoinen). 2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihreä ruksi. Luku 7 Ohjaus - Johdanto 35
38 Käytä virtuaalinäppäimistöä Ohjevalikko Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. Tietyissä valikoissa teksti pitää syöttää virtuaalinäppäimistöllä. Valikosta riippuen käytettävissä on erilaisia merkistöjä, jotka valitset valintanupilla. Jos haluat vaihtaa merkistöä, paina takaisinpainiketta. Jos valikossa on vain yksi merkistö, näppäimistö näytetään suoraan. Kun olet kirjoittanut tekstin, merkitse "OK" ja paina OK-painiketta. Selaa ikkunoita Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden välillä kiertämällä valitsinta. Selaa aloitusoppaan ikkunoita 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. 36 Luku 7 Ohjaus - Johdanto
39 8 Ohjaus - valikot Valikko 1 - SISÄILMASTO Yleiskuvaus 1 - SISÄILMASTO lämpötila ohjelmointi lämmitys jäähdytys * lisäasetukset käyrä ulkoinen säätö pienin menolämpötila huoneanturiasetukset jäähdytysasetukset * oma käyrä pisteensiirto Adjust * Vaatii lisävarusteen. Alivalikot Valikossa SISÄILMASTO on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. lämpötila Lämmitysjärjestelmän lämpötilan säätö. Tilatiedot näyttävät lämmitysjärjestelmän asetusarvot. ohjelmointi Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjelmointi. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "loma-asetus" näytetään, jos lomaohjelma on aktiivinen samaan aikaan kuin ohjelma (jos lomaohjelma on priorisoitu), "aktiivinen" näytetään, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näytetään " pois". lisäasetukset Lämpökäyrän asettaminen, säätö ulkoisella koskettimella, menolämpötilan minimiarvo, huoneanturi, jäähdytystoiminto ja +Adjust. HUOM! Jos järjestelmä on varustettu jäähdytyslisävarusteella, tulet ensin valikkoon, jossa valitset asetetaanko lämmityksen vai jäähdytyksen asetukset. Valikko lämpötila Valikko ohjelmointi Valikossa ohjelmointi ohjelmoidaan sisämukavuus (lämmitys/jäähdytys) kullekin viikonpäivälle. Voit myös ohjelmoida pidemmän ajan valitulle ajanjaksolle (loma) valikossa 4.7. Valikko lämmitys Tässä voit ohjelmoida talon lämpötilan korotuksen tai pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle päivässä. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Ellei huoneanturia ole aktivoitu, asetetaan haluttu muutos (valikon 1.1 asetukselle). Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Järjestelmä: Tässä valitaan mitä lämmitysjärjestelmää ohjelma koskee. Tämä vaihtoehto näytetään vain, jos lämmitysjärjestelmiä on useampia. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan kuinka paljon lämpökäyrä muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila asetetaan C-asteina. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. Luku 8 Ohjaus - valikot 37
40 VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. MUISTA! Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Valikko jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Tässä voit ohjelmoida jäähdytyksen jopa kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Valikko lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. käyrä Käyrän jyrkkyyden asettaminen lämmitykselle ja jäähdytykselle. ulkoinen säätö Lämpökäyrän muutoksen säätö, kun ulkoinen kosketin on kytketty. pienin menolämpötila Alimman sallitun menojohdon lämpötilan asetus. huoneanturiasetukset Huoneanturin asetukset. jäähdytysasetukset Jäähdytyksen asetukset. oma käyrä Oman käyrän asettaminen lämmitykselle ja jäähdytykselle. pisteensiirto Lämmitys- ja jäähdytyskäyrän muutoksen säätäminen tietyssä ulkolämpötilassa. +Adjust Asettaa miten paljon +Adjust vaikuttaa lattialämmityksen laskettuun menolämpötilaan. Mitä korkeampi arvo sitä suurempi vaikutus. Valikko käyrä 38 Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan onko jäähdytys sallittu ohjelman aikana. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. Luku 8 Ohjaus - valikot lämmitys Säätöalue: 0-15 Tehdasasetus: 9 jäähdytys Säätöalue: 0-9 Tehdasasetus: 0 Valikossa käyrä voit nähdä talosi ns. lämpökäyrän. Lämpökäyrän tehtävä on varmistaa tasainen sisälämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten energiaa. Tämän lämpökäyrän perusteella sisäyksikön oh-
41 jausyksikkö määrittää lämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötilan, menolämpötilan, ja siten sisälämpötilan. Tässä voit valita lämpökäyrän ja lukea, miten menolämpötila muuttuu eri ulkolämpötiloissa. Jos järjestelmässä on jäähdytys, samat asetukset voidaan tehdä jäähdytyskäyrälle. Lämpökäyrän jyrkkyys Lämmitys-/jäähdytyskäyrän jyrkkyys ilmaisee, kuinka monta astetta menolämpötilaa nostetaan/lasketaan, kun ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkemmällä käyrällä lämmityksen menolämpötila on korkeampi ja jäähdytyksen matalampi tietyssä ulkolämpötilassa. C Brantare kurvlutning C UTETEMPERATUR Käyrän ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmastoolosuhteista, talon lämmitysjärjestelmästä (patteri- vai lattialämmitys) sekä siitä, kuinka hyvin talo on eristetty. Käyrä asetetaan lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä, mutta sitä on ehkä säädettävä jälkeenpäin. Sen jälkeen lämpökäyrää ei normaalisti tarvitse muuttaa. MUISTA! Sisälämpötilan hienosäädön yhteydessä lämpökäyrää siirretään ylös- tai alaspäin. Tämä tehdään valikossa 1.1 lämpötila. Käyrän muutos Käyrän muutos tarkoittaa, että menolämpötila muuttuu yhtä paljon kaikissa ulkolämpötiloissa, esim. +2muutos nostaa menolämpötilaa 5 C kaikissa ulkolämpötiloissa. Menojohdon lämpötila maksimi- ja minimiarvot Koska menojohdon pyyntilämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin asetettu maksimiarvo eikä laskea alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lämpökäyrä kääntyy vaakasuuntaan näissä lämpötiloissa. MUISTA! Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaantavallisesti välille 35 ja 45 C. Lattiajäähdytyksen yhteydessä pienin menolämpötila täytyy rajoittaa kondensoitumisen välttämiseksi. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. lämpökäyrän muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Käyrä 0 on oma lämpökäyrä, joka on luotu valikossa Toisen käyrän valitsemiseksi (käyrän jyrkkyys): HUOM! Jos lämmitysjärjestelmiä on vain yksi, käyrän numero on jo merkitty, kun valikkoikkuna avautuu. 1. Valitse järjestelmä (jos niitä on useampia), jonka lämpökäyrä muutetaan. 2. Kun järjestelmän valinta vahvistetaan, lämpökäyrän numero merkitään. 3. Palaa säätötilaan painamalla OK-painiketta. 4. Valitse uusi käyrä. Käyrät on numeroitu 0 15, mitä suurempi numero, sitä jyrkempi käyrä ja korkeampi menolämpötila. Käyrä 0 tarkoittaa, että oma käyrä (valikko 1.9.7) käytetään. 5. Lopeta asetusten määrittäminen painamalla OKpainiketta. Käyrän lukeminen: 1. Kierrä valitsinta, niin että ulkolämpötilan akselin rengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vasemmalta vaakaviivan päästä menolämpötila valitussa ulkolämpötilassa. 4. Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan menojohdon lämpötilan. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän muutosta askelen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta askelen verran. Käyrän päässä oleva numero osoittaa käyrän jyrkkyyden. Lämpömittarin vieressä oleva numero osoittaa Luku 8 Ohjaus - valikot 39
42 Valikko ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä Säätöalue: tai haluttu huonelämpötila, jos huoneanturi on asennettu. Tehdasasetus: 0 Kytkemällä ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti tai ajastin, voidaan tilapäisesti tai jaksottaisesti nostaa tai laskea huonelämpötilaa. Kun kosketin on suljettu, lämpökäyrän muutos muuttuu valikossa valitun lukumäärän portaita. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. Valikko pienin menolämpötila lämmitys Säätöalue: 5-70 C Tehdasasetus: 20 C jäähdytys Säätöalue: 5-30 C Tehdasasetus: 18 C Valikossa valitset lämmityksen tai jäähdytyksen, seuraavassa valikossa asetat menolämpötilan alimman arvon. Tämä tarkoittaa, että VVM 320 ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. VIHJE! Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim. halutaan pitää lattialämmitystä päällä kosteissa tiloissa myös kesällä. Sinun on ehkä suurennettava arvoa "lämmityksen pysäytys" valikossa "autom.tilan asetukset". Valikko huoneanturiasetukset järjestelmäkerroin Säätöalue: 0,0-6,0 Tehdasasetus lämmitys: 2,0 Tehdasasetus jäähdytys: 1,0 Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen. Tässä voit myös asettaa kertoimen (matemaattisen arvon), joka määrittää kuinka paljon huoneen yli- tai alilämpötila (halutun ja todellisen huonelämpötilan välinen ero) vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo antaa suuremman ja nopeamman lämpökäyrän muutoksen. HUOM! Liian korkea arvo voi aiheuttaa vaihteluja huonelämpötilassa (lämmitysjärjestelmästäsi riippuen). Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, edellä kuvattu asetus voidaan tehdä jokaiselle järjestelmälle. Valikko jäähdytysasetukset (vaatii lisävarusteen) delta +20 lämpötilassa Säätöalue: 2-10 C Tehdasasetus: 3 delta +40 lämpötilassa Säätöalue: 2-20 C Tehdasasetus: 6 as.arvo jäähd-/lämmitysant Säätöalue: 5-40 C Tehdasasetus: 21 lämmitys huonealilämpötilassa Säätöalue: 0,5-10,0 C Tehdasasetus: 1,0 jäähdytys huoneylilämpötilassa Säätöalue: 0,5-10,0 C Tehdasasetus: 1,0 käyn. akt. jäähd Säätöalue: Tehdasasetus: 30 käynnistysero kompressorit Säätöalue: Tehdasasetus: 30 aika jäähdytyksen ja lämmityksen välillä Säätöalue: 0-48 h Tehdasasetus: 2 shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Voit käyttää VVM 320 -lämpöpumppua talon jäähdyttämiseen lämpimänä vuodenaikana. 40 Luku 8 Ohjaus - valikot
43 delta +20 lämpötilassa Tässä asetat meno- ja paluulämpötilan halutun lämpötilaeron jäähdytyskäytössä, kun ulkolämpötila on +20 C. VVM 320 yrittää päästä mahdollisimman lähelle asetettua lämpötilaa. delta +40 lämpötilassa Tässä asetat meno- ja paluulämpötilan halutun lämpötilaeron jäähdytyskäytössä, kun ulkolämpötila on +40 C. VVM 320 yrittää päästä mahdollisimman lähelle asetettua lämpötilaa. käytä huoneanturia Tässä asetetaan jäähdytystilassa käytettävä huoneanturi. as.arvo jäähd-/lämmitysant MUISTA! Tämä asetus näkyy vain, jos jäähdytys-/lämmitysanturi (BT74) on asennettu ja aktivoitu VVM 320:ssa. Tässä asetat, missä sisälämpötilassa VVM 320 vaihtaa lämmitys- ja jäähdytyskäytön välillä. lämmitys huonealilämpötilassa MUISTA! Tämä asetus näytetään vain, jos huoneanturi on kytketty VVM 320 -lämpöpumppuun ja aktivoitu. Tässä asetetaan kuinka paljon huonelämpötila saa alittaa halutun lämpötilan ennen kuin VVM 320 -lämpöpumppu vaihtaa lämmityskäyttöön. jäähdytys huoneylilämpötilassa MUISTA! Tämä asetus näytetään vain, jos huoneanturi on kytketty VVM 320 -lämpöpumppuun ja aktivoitu. Tässä asetetaan, miten paljon huonelämpötila saa ylittää halutun lämpötilan ennen kuin VVM 320 siirtyy jäähdytyskäyttöön. käyn. akt. jäähd MUISTA! Tämä asetus näkyy vain, jos "aktiivinen jäähdytys" on aktivoitu valikossa Täällä asetetaan, milloin aktiivinen jäähdytys käynnistyy. Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori, jäähdytyskäyttö ja lisälämmönlähde käynnistetään/pysäytetään. aika jäähdytyksen ja lämmityksen välillä Tämä vaihtoehto näkyy vain 2-putkijäähdytysjärjestelmässä. Tässä asetetaan miten kauan VVM 320 odottaa ennen kuin se palaa lämmityskäyttöön, kun jäähdytystarve loppuu tai päinvastoin. shunttivahvistus ja shuntin odotusaika MUISTA! Tämä asetus näkyy vain, jos jäähdytys on aktivoitu valikossa Tässä asetetaan jäähdtysjärjestelmän shunttivahvistus ja shunttiodotusaika. Valikko oma käyrä menolämpötila Säätöalue: 0 80 C Tässä voit erityistarpeen yhteydessä luoda oman lämmitys-/jäähdytyskäyrän asettamalla halutut menolämpötilat eri ulkolämpötiloissa. MUISTA! Käyrä 0 valikossa pitää valita, jotta oma käyrä on voimassa. Valikko pisteensiirto ulkolämpötilapiste Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C käyrän muutos Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C Tässä voit valita lämpökäyrän muutoksen tietyssä ulkolämpötilassa. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Lämpökäyrään vaikutetaan, kun lämpötila poikkeaa ± 5 C asetetusta ulkolämpötilapiste. On tärkeää, että lämpökäyrä on valittu niin, että huonelämpötila tuntuu tasaiselta. VIHJE! Jos talo tuntuu kylmältä esim. -2 C lämpötilassa, asetetaan "ulkolämpötilapiste" arvoksi "-2" ja "käyrän muutos" suurennetaan, kunnes haluttu huonelämpötila saavutetaan. MUISTA! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Luku 8 Ohjaus - valikot 41
44 Valikko Adjust +Adjust:n avulla laitteisto kommunikoi lattialämmityksen ohjauskeskuksen* kanssa ja mukauttaa lämmityskäyrän ja lasketun menolämpötilan lattialämmitysjärjestelmän tarpeiden mukaan. Aktivoi lämmitysjärjestelmä, johon +Adjust vaikuttaa merkitsemällä toiminto ja painamalla OK. *Vaatii +Adjust-tuen Vaikutusaste Voit myös määrittää miten paljon +Adjust vaikuttaa laskettuun menolämpötilaan. Mitä korkeampi arvo sitä suurempi vaikutus. Säätöalue: 0,1 1,0 Tehdasasetus: 0,5 +adjust vaikutusaste ilmastointijärjestelmä 1 HUOM! +Adjust täytyy ensin valita valikossa 5.4 pehmotulot/lähdöt. HUOM! Laitteiston piirikortilla AA3 täytyy olla vähintään input version 34 ja ohjelmistoversiossa täytyy olla display version 5539 tai uudempi, jotta +Adjust toimisi. Version voi tarkastaa valikossa 3.1 kohdista input version ja display version. Uuden ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi osoitteesta HUOM! Järjestelmissä, joissa on sekä lattialämmitys että lämmityspatterit, tulee käyttää NIBE ECS 40/41 optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. 42 Luku 8 Ohjaus - valikot
45 Valikko2-KÄYTTÖVESI Yleiskuvaus 2 - KÄYTTÖVESI tilapäinen luksus mukavuustila ohjelmointi lisäasetukset ajoittainen korotus käyttövesikierto Alivalikot Valikossa KÄYTTÖVESI on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. tilapäinen luksus Käyttövesilämpötilan tilapäisen korotuksen aktivointi. Tilatiedot näyttävät "pois" tai kuinka kauan tilapäinen lämpötilan korotus on voimassa. mukavuustila Käyttövesimukavuuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun tilan, "säästö", "normaali" tai "luksus". ohjelmointi Käyttövesimukavuuden ohjelmointi. Tilatieto "asetettu" näkyy vain, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen. "loma-asetus" näkyy, jos loma-asetus on aktiivinen samalla kuin ohjelma (ja lomatoiminto on priorisoitu). "aktiivinen" näkyy, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näkyy "pois". lisäasetukset Käyttövesilämpötilan jaksoittaisen korotuksen aktivointi. Valikko tilapäinen luksus voidaan käyttää pienemmissä talouksissa, joissa tarvitaan vähän käyttövettä. normaali: Normaalitila antaa suuremman vesimäärän ja sopii useimpiin talouksiin. luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia. Valikko ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida miten laite lämmittää käyttövettä enintään kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemällä/poistamalla merkintä kohdasta "aktivoitu". Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Aktivoitu Ohjelma OHJELMOINTI KÄYTTÖVESI 2.3 Säätöalue: 3, 6 ja 12 tuntia sekä tila "pois" Tehdasasetus: "pois" Tilapäisen suuremman käyttövesitarpeen yhteydessä voit tässä valikossa valita käyttövesilämpötilan noston luksustasoon asetetuksi ajaksi. MUISTA! Jos mukavuustila "luksus" on valittu valikossa 2.2 lisäkorotusta ei voida tehdä. ohjelma 1 aktivoitu kaik ma ti ke to pe la su ohjelma 2 normaali Ristiriita Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vahvistetaan OK-painikkeella. Oikealla näkyy jäljellä oleva aika valitulla asetuksella. Kun aika on loppunut, VVM 320 palaa valikossa 2.2. asetettuun tilaan Valitse "pois" kytkeäksesi pois päältä tilapäinen luksus. Valikko mukavuustila Säätöalue: säästö, normaali, luksus Tehdasasetus: normaali Valittavien tilojen erona on käyttöveden lämpötila. Korkeammalla lämpötilalla käyttövesi riittää pitempään. säästö: Tämä tila tarjoaa muita vähemmän käyttövettä, mutta samalla se on kaikkein taloudellisin. Tätä tilaa Päivä Aikajakso Säätö Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan mitä käyttövesitilaa käytetään ohjelman aikana. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. Luku 8 Ohjaus - valikot 43
46 VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. HUOM! Lämminvesikierto aktivoidaan valikossa 5.4 "pehmeät tulot/lähdöt". VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Valikko lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Valikko ajoittainen korotus ajanjakso Säätöalue: 1-90 päivää Tehdasasetus: 14 päivää käynnistysaika Säätöalue: 00:00-23:00 Tehdasasetus: 00:00 Varaajan bakteerikasvun estämiseksi lämpöpumppu voi yhdessä sähkövastuksen kanssa korottaa käyttöveden lämpötilaa säännöllisin väliajoin. Voit myös määrittää käyttöveden lämpötilan korotusten aikavälin. Säätöalue on 1-90 vuorokautta. Tehdasasetus on 14 vrk. Poista merkintä "aktivoitu" toiminnon kytkemiseksi pois päältä. Valikko käyttövesikierto käyttöaika Säätöalue: 1-60 min Tehdasasetus: 60 min seisonta Säätöalue: 0-60 min Tehdasasetus: 0 min Tässä voit asettaa käyttövesikierron jopa kolmelle ajanjaksolle päivässä. Ajanjakson aikana käyttövesikierron kiertovesipumppu toimii asetusten mukaan "käyttöaika" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron pumppu käy käyttökertaa kohti. "seisonta" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron pumppu seisoo käyttökertojen välillä. 44 Luku 8 Ohjaus - valikot
47 Valikko 3 - INFO Yleiskuvaus 3 - INFO huoltotiedot kompressoritiedot lisäyksen tiedot hälytysloki sisälämpötilaloki Alivalikot Valikossa INFO on useita alivalikoita. Näissä valikoissa ei voi tehdä asetuksia, niissä ainoastaan näytetään tietoja. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. huoltotiedot näyttää laitteiston lämpötilat ja asetukset. kompressoritiedot näyttää lämpöpumpun kompressorin käyttöajat, käynnistysmäärät jne. lisäyksen tiedot näyttää tiedot lisälämmönlähteen käyntiajoista ym. hälytysloki näyttää viimeisen hälytyksen. sisälämpötilaloki keskimääräinen sisälämpötila viikoittain edellisen vuoden aikana. Valikko huoltotiedot Tiedot näkyvät usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. Tällä sivulla on QR-koodi. Tämä QR-koodi sisältää mm. sarjanumeron, tuotenimen ja rajoitetut käyttötiedot. Valikon symbolit: Kompressori Lämpö Lisäys Käyttövesi Valikko hälytysloki Vianetsinnän helpottamiseksi tähän on tallennettu laitteiston käyttötila hälytyksen lauetessa. Voit nähdä tiedot 10 viimeisestä hälytyksestä. Kun haluat nähdä käyttötilan hälytyksen yhteydessä, merkitse hälytys ja paina OK-painiketta. Valikko sisälämpötilaloki Tässä näet keskimääräisen sisälämpötilan viikoittain edellisen vuoden aikana. Katkoviiva on vuoden sisäkeskilämpötila. Keskimääräinen sisälämpötila näytetään vain, jos huoneanturi/huoneyksikkö on asennettu. Keskilämpötilan lukeminen 1. Kierrä valitsinta, niin että akselin viikkonumerorengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vaakaviivan vasemmasta päästä keskimääräinen sisälämpötila valitulla viikolla. 4. Voit nyt lukea keskilämpötilat eri viikoilla kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukemalla keskilämpötila samalla tavalla. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. Jäähdytys Allas Lämmityksen kiertovesipumppu (oranssi) Valikko kompressoritiedot Tässä saat tietoa kompressorin käyttötilasta ja tilastoista. Muutoksia ei voi tehdä. Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. Valikko lisäyksen tiedot Tässä saat tietoa lisälämmönlähteen asetuksista, käyttötilasta ja tilastotietoa. Muutoksia ei voi tehdä. Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. Luku 8 Ohjaus - valikot 45
48 Valikko 4 - MIN LAITTEISTO Yleiskuvaus 4 - MIN LAITTEISTO plustoiminnot * allas * käyttötila omat kuvakkeet aika ja päiväys kieli loma-asetus internet sms * SG Ready smart price adaption nibe uplink tcp/ip-asetukset proxy-asetukset lisäasetukset käyttöpriorisointi autom.tilan asetukset asteminuuttiasetukset tehdasasetukset käyttäjä Eston ohjelmointi ohjelma hilj. tila * Vaatii lisävarusteen. Alivalikot Valikossa MIN LAITTEISTO on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. plustoiminnot Lämmitysjärjestelmän mahdollisia lisätoimintoja koskevat asetukset. käyttötila Manuaalisen tai automaattisen käyttötilan aktivointi. Tilatiedot näyttävät valitun käyttötilan. omat kuvakkeet Asetukset koskien sisäyksikön käyttöliittymän kuvakkeita, jotka näkyvät luukussa kun ovi on suljettu. aika ja päiväys Kellonajan ja päiväyksen asettaminen. kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Tilatiedot näyttävät valitun kielen. loma-asetus Lämmityksen ja käyttöveden loma-asetus. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut lomaasetuksen, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "aktiivinen" näytetään, jos joku osa loma-asetuksesta on aktiivinen, muuten näytetään " pois". lisäasetukset Sisäyksikön toimintatavan asetukset. Valikko plustoiminnot Tämän alavalikoissa tehdään VVM 320:n lisätoimintojen asetukset. Valikko allas (vaatii lisävarusteen) käynnistyslämpötila Säätöalue: 5,0-80,0 C Tehdasasetus: 22,0 C pysäytyslämpötila Säätöalue: 5,0-80,0 C Tehdasasetus: 24,0 C Tässä valitaan onko allasohjaus aktiivinen ja missä lämpötiloissa (käynnistys- ja pysäytyslämpötila) allaslämmitys tapahtuu. Kun altaan lämpötila on laskenut asetetun käynnistyslämpötilan alle eikä käyttövesi- tai lämmitystarvetta ole, VVM 320 alkaa lämmittää allasvettä. Poista merkintä "aktivoitu" allaslämmityksen kytkemiseksi pois päältä. MUISTA! Käynnistyslämpötila ei voi olla korkeampi kuin pysäytyslämpötila. Valikko internet Tässä teet asetukset VVM 320:n yhteydelle Internetiin. 46 Luku 8 Ohjaus - valikot
49 HUOM! Jotta nämä toiminnot toimisivat, verkkokaapelin pitää olla kytkettynä. Valikko nibe uplink Tässä voit hallinnoida laitteiston liitäntää NIBE Uplink :iin ( ja nähdä Internetin kautta liitettyjen käyttäjien lukumäärän. Liitetyllä käyttäjällä on NIBE Uplink -käyttäjätili, joka antaa oikeuden ohjata ja/tai valvoa laitteistoa. Pyydä uusi yhteysmerkkijono Jotta voit liittää NIBE Uplink -käyttäjätilin laitteistoosi, sinun on pyydettävä uniikki yhteysmerkkijono. 1. Merkitse pyydä uusi yhteysmerkkijono" ja paina OK-painiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink :n kanssa yhteysmerkkijonon määrittämiseksi. 3. Kun yhteysmerkkijono on luotu, se näytetään tässä valikossa "yhteysmerkkijono" ja on voimassa 60 minuuttia. Poista kaikki käyttäjät 1. Merkitse sulje kaikki käyttäjät" ja paina OK-painiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink :n kanssa vapauttaakseen laitteistosi kaikista Internetin kautta liitetyistä käyttäjistä. HUOM! Kun olet poistanut kaikki käyttäjät, he eivät voi valvoa tai ohjata laitteistoasi NIBE Uplink :n kautta pyytämättä uutta yhteysmerkkijonoa. Valikko tcp/ip-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi TCP/IP-asetukset. Automaattiset asetukset (DHCP) 1. Merkitse "automaattisesti". Laitteisto saa nyt TCP/IP-asetukset DHCP:n avulla. 2. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. Manuaaliset asetukset 1. Poista merkintä "automaattisesti", valittavanasi on nyt useita asetusmahdollisuuksia. 2. Merkitse ip-osoite" ja paina OK-painiketta. 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "netmask", "gateway" ja "dns". 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. MUISTA! Laitteisto ei voi muodostaa yhteyttä Internetiin ilman oikeita TCP/IP-asetuksia. Jos olet epävarma asetusten suhteen, käytä auto-tilaa tai pyydä lisätietoa verkon järjestelmävalvojalta. VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. Valikko proxy-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi proxy-asetukset. Proxy-asetuksilla määritetään laitteiston ja Internetin välisen välityspalvelimen liitäntätiedot. Näitä asetuksia käytetään pääasiassa silloin, kun laitteisto on liitetty Internetiin yritysverkon kautta. Laitteisto tukee HTTP Basic ja HTTP Digest-tyyppisiä proxy-autentikointeja. Jos olet epävarma asetusten suhteen, käytä valmiita asetuksia tai pyydä lisätietoa verkon järjestelmänvalvojalta. Asetukset 1. Merkitse "käytä proxya" jos haluat käyttää välityspalvelinta. 2. Merkitse palvelin" ja paina OK-painiketta. 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "portti", "käytt.tunn." ja "salasana". 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. Valikko sms (vaatii lisävarusteen) Tässä tehdään lisävarusteen SMS 40 asetukset. Kirjoita matkapuhelinnumero, josta voidaan muuttaa ja lukea sisäyksikön tila. Numero pitää antaa muodossa +358 XXXXXXXX. Jos haluat saada SMS-viestin hälytyksen yhteydessä, merkitse ruutu puhelinnumeron oikealla puolella. HUOM! Numeron pitää olla sellainen, johon voi lähettää SMS-viestejä. Valikko SG Ready Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia (Saksa). Tässä teet "SG Ready"-toiminnon asetukset. vaik. huonelämpötila Tässä valitaan voidaanko huonelämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+1". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nostetaan 1 C. "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+2". Jos huoneanturi on Luku 8 Ohjaus - valikot 47
50 asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nostetaan 2 C. vaik käyttövesi Tässä valitaan voidaanko käyttöveden lämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa käyttöveden pysäytyslämpötila asetetaan mahdollisimman korkeaksi pelkässä kompressorikäytössä (sähkövastusta ei sallita). "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa käyttöveden lämpötila asetetaan "luksus" (sähkövastus sallitaan). vaik jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Tässä valitaan voidaanko jäähdytyskäytön huonelämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa ja jäähdytyskäytössä sisälämpötilaan ei vaikuteta. "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa ja jäähdytyskäytössä sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa pienennetään "-1". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa lasketaan 1 C. vaik allaslämpötila (vaatii lisävarusteen) Tässä valitaan voidaanko altaan lämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa haluttua altaan lämpötilaa (käynnistys- ja pysäytyslämpötila) suurennetaan 1 C. "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa haluttua altaan lämpötilaa (käynnistys- ja pysäytyslämpötila) suurennetaan 2 C. HUOM! Toiminnon täytyy on kytketty kahteen AUXtuloon ja aktivoitu valikossa 5.4. Valikko smart price adaption Smart price adaption siirtää osan lämpöpumpun kulutuksesta niihin vuorokaudenaikoihin, jolloin sähkö hinta on alhaisimmillaan. Näin saadaan säästöjä käytettäessä aikaperustaista sähköhinnoittelua. Toiminto perustuu NIBE Uplink kautta haettuihin tulevan vuorokauden tuntihintoihin, joten se vaatii internetyhteyden ja NIBE Uplink -tilin. Lämmitystä, allaslämmitystä sekä mahdollista jäähdytystä ohjataan niin, että vuorokauden energiantuonti pysyy muuttumattomana mutta tapahtuu silloin, kun hinta on mahdollisimman alhainen. Samaa toimintoa käytetään käyttöveden lämmitykseen, mutta siinä on opetustoiminto, joka oppii talouden käyttövesitarpeen ja mukautuu sen mukaan. Kun käyttövesivaikutus on aktiivinen, käyttöveden mukavuustilaa ei voi ohjata valikossa 2.2. Aktivoi smart price adaption merkitsemällä toiminto ja painamalla OK-painiketta. Kun smart price adaption on aktivoitu, näytetään mahdolliset asetukset. Valitse sallitut toiminnot merkitsemällä toiminto säätöpyörällä ja painamalla OK-painiketta. Sähköhintakatsaus Täältä saat tietoa sähköhinnan vaihteluista kolmen vuorokauden ajalta. Alue Tässä asetat sähköhinta-alueen. Vaikutus huonelämpötila Tässä määritetään, miten paljon sähköhinta vaikuttaa huonelämpötilaan. Mitä suurempi arvo, sitä suurempi sähkönhinnan vaikutus ja siten suuremmat säästöt, mutta samalla mukavuus saattaa heikentyä. Säätöalue: 1 10 Tehdasasetus: 5 Vaikutus käyttövesi Tässä määritetään, miten paljon sähköhinta vaikuttaa käyttöveteen. Mitä suurempi arvo, sitä suurempi sähkönhinnan vaikutus ja siten suuremmat säästöt, mutta samalla mukavuus saattaa heikentyä. Säätöalue: 1 4 Tehdasasetus: 2 Vaikutus allaslämpötila Tässä määritetään, miten paljon sähköhinta vaikuttaa allaslämpötilaan. Mitä suurempi arvo, sitä suurempi sähkönhinnan vaikutus ja siten suuremmat säästöt, mutta samalla mukavuus saattaa heikentyä. Säätöalue: 1 10 Tehdasasetus: 2 Vaikutus jäähdytys Tässä määritetään, miten paljon sähköhinta vaikuttaa jäähdytyslämpötilaan. Mitä suurempi arvo, sitä suurempi sähkönhinnan vaikutus ja siten suuremmat säästöt, mutta samalla mukavuus saattaa heikentyä. Säätöalue: 1 10 Tehdasasetus: 3 Valikko käyttötila käyttötila Säätöalue: auto, käsinohjaus, vain lisäys Tehdasasetus: auto toiminnot Säätöalue: kompressori, lisäys, lämmitys, jäähdytys Sisäyksikön käyttötila asetetaan yleensä valikossa "auto". Voit asettaa sisäyksikön tilaksi "vain lisäys", jolloin käytetään vain lisälämmönlähdettä tai "käsinohjaus" ja valita itse, mitkä toiminnot sallitaan. Muuta käyttötila merkitsemällä haluttu tila ja painamalla OK-painiketta. Kun käyttötila on valittu, oikealla näytetään sisäyksikön sallitut (yliviivattu = ei sallittu) ja valittavat vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot merkitsemällä toiminto säätöpyörällä ja painamalla OK-painiketta. 48 Luku 8 Ohjaus - valikot
51 Käyttötila auto Tässä käyttötilassa sisäyksikkö valitsee automaattisesti, mitkä toiminnot sallitaan. Käyttötila käsinohjaus Tässä käyttötilassa voit itse valita, mitkä toiminnot sallitaan. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. Käyttötila vain lisäys Tässä käyttötilassa kompressori ei ole aktiivinen ja lämmitys tapahtuu pelkästään sähkövastuksella. MUISTA! Jos valitset tilan "vain lisäys" kompressori poistetaan käytöstä ja käyttökustannukset nousevat. MUISTA! Et voi deaktivoida pelkästään lisälämpöä, ellei sinulla ole lämpöpumppua kytkettynä (katso valikko 5.2.2). Toiminnot "kompressori" tuottaa käyttöveden ja lämmitysveden. Jos "kompressori" deaktivoidaan, se osoitetaan päävalikon sisäyksikkösymbolin päällä olevalla symbolilla. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. "lisäys" auttaa kompressoria lämmittämään talon ja/tai käyttöveden, kun lämpöpumppu ei pysty yksin täyttämään koko tarvetta. "lämmitys" lämmittääksesi taloa. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että lämmitys on toiminnassa. "jäähdytys" jäähdyttääksesi taloa lämpimällä säällä. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että jäähdytys on toiminnassa. Tämä vaihtoehto edellyttää, että jäähdytyslisävaruste on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, joka on aktivoitu valikossa. Valikko omat kuvakkeet Tässä voit valita, mitkä kuvakkeet näkyvät näytössä, kun VVM 320:n ovi on kiinni. Voit valita jopa 3 kuvaketta. Jos valitset useampia, ensimmäisenä valittu häviää. Kuvakkeet näkyvät valintajärjestyksessä. Valikko aika ja päiväys Tässä asetetaan aika, päiväys, näyttötila ja aikavyöhyke. VIHJE! Aika ja päiväys asetetaan automaattisesti, jos lämpöpumppu liitetään NIBE Uplink :iin. Oikea ajan asettamiseksi aikavyöhyke pitää asettaa. Valikko 4,7 - loma-asetus Energiankulutuksen pienentämiseksi loma-aikana voit ohjelmoida alemman sisälämpötilan ja käyttövesilämpötilan. Jäähdytys ja uima-allas on mahdollista myös ohjelmoida, jos toiminnot on kytketty. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolla. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa on huoneanturi. Jos huoneanturia ei ole aktivoitu, asetetaan haluttu lämpökäyrän muutos. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa ei ole huoneanturia. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Lomaohjelma käynnistyy klo 00:00 alkamispäivänä ja päättyy klo 23:59 päättymispäivänä. VIHJE! Aseta loma-asetuksen päättymispäiväksi noin vuorokausi ennen kotiinpaluuta, jotta huonelämpötila ja käyttöveden lämpötila ehtivät palautua. VIHJE! Ohjelmoi lomaohjelma etukäteen ja aktivoi se juuri ennen lähtöä mukavuuden säilyttämiseksi. MUISTA! Jos deaktivoit käyttöveden tuotannon loman ajaksi, "ajoittainen korotus" (estää mahdollisen bakteerikasvun) estetään tänä aikana. "ajoittainen korotus" käynnistetään, kun lomaohjelma päättyy. Valikko lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Valikko käyttöpriorisointi käyttöpriorisointi Säätöalue: 0 tai min Tehdasasetus: 30 min Tässä valitset kuinka kauan laitteisto toimii kussakin tilassa, jos on kaksi tai useampia samanaikaisia tarpeita. Jos on vain yksi tarve, laitteisto toimii siinä käytössä. Osoitin ilmaisee, missä jaksossa laitteisto on. 0 minuuttia tarkoittaa, että tarve ei ole priorisoitu vaan aktivoidaan vasta kun ei ole mitään muuta tarvetta. Valikko kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Luku 8 Ohjaus - valikot 49
52 Valikko autom.tilan asetukset jäähdytyksen käynnistys Säätöalue: C Tehdasasetus: 25 lämmityksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 17 lisäyksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 5 suodatusaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 24 h Kun käyttötilaksi on asetettu "auto" sisäyksikkö valitsee itse keskiulkolämpötilan perusteella milloin lisälämmön ja lämmöntuotannon käynnistys ja pysäytys sallitaan. Voit myös valita jäähdytyksen käynnistyslämpötilan, jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, joka on aktivoitu valikossa. Tässä valikossa valitaan nämä keskiulkolämpötilat. Voit myös määrittää, kuinka pitkältä ajalta (suodatusaika) keskilämpötila lasketaan. Jos valitset 0, käytetään nykyistä ulkolämpötilaa. Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori ja lisäys käynnistetään/pysäytetään. MUISTA! Suurempi arvo kohdassa "käynnistä kompressori" aiheuttaa useita kompressorin käynnistyksiä, mikä lisää kompressorin kulumista. Liian pieni arvo voi aiheuttaa epävakaan huonelämpötilan. Valikko tehdasasetukset käyttäjä Tässä voit palauttaa kaikki käyttäjän käytettävissä olevat asetukset (mukaan lukien lisäasetusvalikko) tehdasarvoihin. MUISTA! Tehdasasetusten palautuksen jälkeen omat asetukset, kuten esim. lämpökäyrä jne. pitää asettaa uudelleen. Valikko Eston ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida sisäyksikön kompressorin ja/tai lisälämmön eston kahdelle eri aikajaksolle. Kun ohjelma on aktiivinen, estosymboli näkyy päävalikon sisäyksikkösymbolin päällä. MUISTA! Arvoa "lisäyksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "lämmityksen pysäytys". MUISTA! Järjestelmä, jossa lämmitys ja jäähdytys käyttävät samoja putkia, arvoa "lämmityksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "jäähdytyksen käynnistys", jos lämmitys/jäähdytysanturia ei ole. Valikko asteminuuttiasetukset nykyinen arvo Säätöalue: käynnistä kompressori Säätöalue: Tehdasasetus: -60 käynnistysero lisälämpö Säätöalue: Tehdasasetus: 700 lisälämm. portaiden ero Säätöalue: Tehdasasetus: 100 Ohjelma: Tässä valitaan muutettava aikajakso. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Esto:Tässä valitaan haluttu esto. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. 50 Luku 8 Ohjaus - valikot
53 Ulkoyksikön kompressorin esto. Lisäenergian esto. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. MUISTA! Pitkäaikainen esto voi huonontaa mukavuutta ja käytön taloudellisuutta. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. MUISTA! Pitkäaikainen hiljainen käynti voi huonontaa mukavuutta ja käytön taloudellisuutta. Valikko ohjelma hilj. tila Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun hiljaisen toiminnan kahdelle eri ajanjaksolle (edellyttäen, että lämpöpumppu tukee toimintoa). Kun ohjelma on aktiivinen, hiljaisen toiminnan symboli näkyy sisäyksikön päävalikossa. Ohjelma: Tässä valitaan muutettava aikajakso. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Luku 8 Ohjaus - valikot 51
54 Valikko 5 - HUOLTO Yleiskuvaus 5 - HUOLTO käyttöasetukset käyttövesiasetukset* suurin menojohdon lämpötila maks. poikkeama menolämp Hälytystoimenpiteet sisäinen sähkölisäys asetettu maks.teho (BBR) Virtausaset. lämmitysjärj virtausaset. latausp heat pump testing kompr.käyrä järjestelmäasetukset asennettu lämpöpumppu lisävarusteet lisävarusteasetukset pehmeät lähdöt/tulot tehdasasetus huolto pakko-ohjaus aloitusopas pikakäynnistys lattiankuivaustoiminto muutosloki shunttiohjattu lisälämpö * lisäilmastointijärjestelmä * porrasohjattu lisälämpö * ulkoinen lisälämpö käyttövesimukavuus * lämpöpumppuasetukset EB lämpöpump kiertovesipumppu (GP1) * Vaatii lisävarusteen. Siirry huoltovalikkoon painamalla Takaisin-painiketta 7 sekunnin ajan. Alivalikot Valikossa HUOLTO on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. käyttöasetukset Sisäyksikön käyttöasetukset. järjestelmäasetukset Sisäyksikön järjestelmäasetukset, lisätarvikkeiden aktivointi jne. lisävarusteasetukset Lisätarvikkeiden käyttöasetukset. pehmeät lähdöt/tulot Tulokortin (AA3) ohjelmallisesti ohjattujen tulojen ja lähtöjen asetukset. tehdasasetus huolto Kaikkien käyttäjän käytettävissä olevien asetusten (mukaan lukien lisäasetusvalikko) palautus tehdasarvoihin. pakko-ohjaus Sisäyksikön komponenttien pakko-ohjaus. 52 Luku 8 Ohjaus - valikot
55 aloitusopas Sisäyksikön ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä näytettävän aloitusoppaan käsinkäynnistys. pikakäynnistys Kompressorin pikakäynnistys. HUOM! Virheelliset asetukset huoltovalikoissa voivat vahingoittaa laitteistoa. Valikko käyttöasetukset Tämän alavalikoissa tehdään sisäyksikön käyttöasetukset. Valikko käyttövesiasetukset säästö Säätöalue käynnistyslämpötila säästö: 5 55 C Tehdasasetus käynnistyslämpötila säästö: 44 C Säätöalue pysäytyslämpötila säästö: 5 60 C Tehdasasetus pysäytyslämpötila säästö: 47 C normaali Säätöalue käynnistyslämpöt. normaali: 5 55 C Tehdasasetus käynnistyslämpöt. normaali: 47 C Säätöalue pysäytyslämpöt. normaali: 5 60 C Tehdasasetus pysäytyslämpöt. normaali: 50 C luksus Säätöalue käynnistyslämpötila luksustila: 5 70 C Tehdasasetus käynnistyslämpötila luksustila: 52 C Säätöalue pysäytyslämpötila luksus: 5 70 C Tehdasasetus pysäytyslämpötila luksus: 55 C korkea teho Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois Tässä asetetaan käyttöveden käynnistys- ja pysäytyslämpötilat eri mukavuusvaihtoehdoille valikossa 2.2 sekä jaksoittaisen korotuksen pysäytyslämpötila valikossa Suuri teho tarkoittaa, että kompressori käy korotetulla pyörimisnopeudella. Valikko suurin menojohdon lämpötila lämmitysjärjestelmä Säätöalue: 5-70 C Tehdasasetus: 60 C Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän korkein menolämpötila. Jos talossa on enemmän kuin yksi lämmitysjärjestelmä, kullekin järjestelmälle voidaan asettaa erilliset menolämpötilat. MUISTA! Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaantavallisesti välille 35 ja 45 C. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. Valikko maks. poikkeama menolämp. maks. ero kompr. Säätöalue: 1 25 C Tehdasasetus: 10 C maks. ero lisäläm. Säätöalue: 1 24 C Tehdasasetus: 7 C Tässä asetetaan suurin sallittu ero lasketun ja todellisen menojohdon lämpötilan välillä kompressori- ja lisäyskäytössä. maks. ero kompr. Jos todellinen menolämpötila poikkeaa asetusarvosta, lämpöpumppu pakotetaan pysähtymään riippumatta asteminuuttiluvusta. Jos todellinen menolämpötila ylittää lasketun menolämpötilan asetetulla arvolla, asetetaan asteminuuttilukemaksi 0. Jos tarvitaan vain lämmitystä, lämpöpumpun kompressori pysähtyy. maks. ero lisäläm. Jos "lisäys on valittu ja aktivoitu valikossa 4.2 ja todellinen menolämpötila ylittää lasketun asetetulla arvolla, sähkövastus pysäytetään. Valikko Hälytystoimenpiteet Tässä voit valita miten sisäyksikkö ilmoittaa, että näytössä näkyy hälytys. MUISTA! Ellei hälytystoimenpidettä valita, energiankulutus saattaa kasvaa hälytyksen yhteydessä. Valikko sisäinen sähkölisäys maks.kytk.sähköteho Tehdasasetus 3x400V: 9 kw Tehdasasetus 3x230V: 9 kw Tehdasasetus 1x230V: 7 kw varokekoko Säätöalue: A Tehdasasetus 3x400V: 16A Tehdasasetus 3x230V: 32A Tehdasasetus 1x230V: 32A Tässä asetetaan VVM 320:n sisäisen sähkövastuksen maksimiteho sekä laitteiston varokekoko. Luku 8 Ohjaus - valikot 53
56 Tarkastustulos näkyy heti kun aktivoit tarkastuksen. Valikko asetettu maks.teho (BBR) asetettu maks.teho (vain tämä laite) Säätöalue: 0,000-30,000 kw Tehdasasetus: 15,000 kw Tiettyjen rakentamismääräysten täyttämiseksi laitteen enimmäistehonkulutus voidaan lukita. Tässä valikossa asetetaan lämpöpumpun suurin tehonkulutus lämmitys-, käyttövesi- ja jäähdytystilassa. Huomioi mahdolliset ulkoiset sähkökomponentit, jotka pitää laskea mukaan. Kun arvo on lukittu, alkaa viikon katumusaika. Tämän viikon jälkeen laitteeseen pitää vaihtaa osia, jos halutaan käyttää suurempaa tehoa. Tätä asetusta ei tule käyttää, jos edellä mainittuja rakentamismääräyksiä ei vaadita. Valikko Virtausaset. lämmitysjärj. tehdasaset. Säätöalue: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm., MUT C Tehdasasetus: patteri Säätöalue MUT: -40,0-20,0 C Tehdasasetus MUT: -18,0 C oma aset. Säätöalue dt MUT:ssa: 0,0-25,0 Tehdasasetus dt MUT:ssa: 10,0 Säätöalue MUT: -40,0-20,0 C Tehdasasetus MUT: -18,0 C Tässä asetetaan, millaiseen lämmönjakojärjestelmään kiertovesipumppu (GP1) on kytketty. dt MUT:ssa on tulo- ja menolämpötilojen välinen ero asteina mitoitetussa ulkolämpötilassa. Valikko virtausaset. latausp. Tässä tarkastetaan, että latauspumpun virtaus lämpöpumpun läpi on riittävä. Aktivoi virtaustesti erotuksen mittaamiseksi (lämpöpumpun meno- ja paluulämpötilojen välinen ero). Testi on hyväksytty, jos erotus on näytössä näkyvän raja-arvon alapuolella. Valikko heat pump testing HUOM! Tämä valikko on tarkoitettu VVM 320:n testaukseen eri standardien mukaisesti. Valikon käyttö muuhun tarkoitukseen voi aiheuttaa sen, että laitteisto ei toimi oikein. Valikko kompr.käyrä Tässä asetetaan tuleeko lämpöpumpun kompressorin noudattaa tiettyä käyrää tietyn lämmöntarpeen yhteydessä vai tuleeko sen toimia asteminuuttien perusteella jne. Aseta käyrä tarpeelle (lämmitys, käyttövesi jne.) poistamalla valinnan "auto", kiertämällä säätöpyörää, kunnes lämpötila on merkitty ja painamalla OK. Nyt voit asettaa missä lämpötiloissa maksimi- ja minimitaajuudet esiintyvät. Tässä valikossa on useita ikkunoita (yksi kutakin tarvetta varten). Voit vaihtaa ikkunaa vasemmassa yläkulmassa olevien nuolien avulla. HUOM! Tämä valikko näytetään vain, jos VVM 320 on liitetty lämpöpumppuun, jossa on invertteriohjattu kompressori. Valikko 5.2 -järjestelmäasetukset Tässä voit tehdä laitteiston järjestelmäasetukset, esim. aktivoida liitetyt lämpöpumput ja valita mitä lisävarusteita on asennettu. Valikko asennettu lämpöpumppu Jos lämpöpumppu on liitetty isäntälaitteistoon, se asetetaan tässä. Liitetyn lämpöpumpun voi aktivoida kahdella tavalla. Voit joko merkitä vaihtoehdon luettelossa tai käyttää automaattitoimintoa "Etsii asennettuja lämpöpumppuja. Odota muutama sekunti.". "Etsii asennettuja lämpöpumppuja. Odota muutama sekunti.'' Merkitse "Etsii asennettuja lämpöpumppuja. Odota muutama sekunti." ja paina OK-painiketta lämpöpumppuun liitettyjen lisätarvikkeiden automaattisen haun käynnistämiseksi. Valikko lisävarusteet Tässä voit määrittää asennetut lisävarusteet. Lisätarvikkeet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit joko merkitä vaihtoehdon luettelossa tai käyttää automaattitoimintoa "etsi asennettuja lisävarusteita". etsi asennettuja lisävarusteita Merkitse etsi asennettuja lisävarusteita" ja paina OKpainiketta VVM 320-lämpöpumppuun liitettyjen lisätarvikkeiden automaattisen haun käynnistämiseksi. Valikko lisävarusteasetukset Tämän alavalikoissa tehdään asennettujen ja aktivoitujen lisätarvikkeiden käyttöasetukset. 54 Tässä valikossa on useita alivalikoita, yksi kutakin standardia kohti. Luku 8 Ohjaus - valikot
57 Valikko shunttiohjattu lisälämpö käynnistä lisäys Säätöalue: GM Tehdasasetus: -400 GM minimikäyntiaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 12 h alin lämpötila Säätöalue: 5 90 C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Tässä asetetaan ulkoisen shuntatun lisälämmön käynnistysaika, minimikäyntiaika ja minimilämpötila. Ulkoinen shuntattu lisälämpö on esim. puu-/öljy-/pellettikattila. Shuntille voidaan asettaa shunttivahvistus ja odotusaika. Jos valitset "käynnistysero lisälämpö", shuntti säätelee niin kauan kuin lämpöä on käytettävissä, muussa tapauksessa shuntti on kiinni. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko lisäilmastointijärjestelmä käytä jäähdytystilassa Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Tässä valitaan halutaanko lämmitysjärjestelmää 2-4 käyttää jäähdytystilassa (jos niitä on useampi). Jos tämä vaihtoehto on aktivoitu, voit nyt asettaa "jäähdytysmenolämpötila +20 C:ssa" ja "jäähdytys menolämp. +40 C" jokaisella lämmitysjärjestelmälle, jossa toiminto on aktivoitu. MUISTA! Tämä asetus näkyy vain, jos "aktiivinen jäähdytys 2-putki" on aktivoitu valikossa Tässä asetetaan shunttivahvistus ja odotusaika asennetuille lämmitysjärjestelmille. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko porrasohjattu lisälämpö käynnistä lisäys Säätöalue: GM Tehdasasetus: -400 GM lisälämm. portaiden ero Säätöalue: GM Tehdasasetus: 100 GM maks. porras Säätöalue (binäärinen ohjaus deaktivoitu): 0 3 Säätöalue (binäärinen ohjaus aktivoitu): 0 7 Tehdasasetus: 3 Tässä määritetään askelohjatun lisälämmön asetukset. Askelohjattu lisälämpö on esim. ulkoinen sähkökattila. Voit esim. valita milloin lisälämpö käynnistyy, asettaa sallittujen lisälämpöportaiden enimmäismäärän ja sen, käytetäänkö binääristä porrastusta. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko ulkoinen lisälämpö Tässä teet ulkoista lisälämpöä koskevat asetukset. Ulkoinen lisälämpö on esim. öljy-, kaasu- ja sähkökattila. Jos ulkoinen lisälämpö ei ole porrasohjattu, voit käynnistysehtojen lisäksi asettaa myös lyhimmän toimintaajan. Jos ulkoinen lisälämpö on porrasohjattu, voit valita milloin lisälämpö käynnistyy, asettaa sallittujen lisälämpöportaiden enimmäismäärän ja sen, käytetäänkö binaarista porrastusta. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko käyttövesimukavuus lähtevä käyttövesi Säätöalue: C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Tässä teet käyttövesimukavuutta koskevat asetukset. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Luku 8 Ohjaus - valikot 55
58 sähköv. aktivointi: Tässä voit valita onko lämminvesivaraajaan asennettu sähkövastus. vastus aktivoitu lämmitykseen: Tässä voit valita käytetäänkö varaajassa olevaa vastusta käyttöveden lämmittämiseen kun kompressorit on priorisoitu lämmitykselle. Edellyttää että yllä oleva vaihtoehto on aktivoitu. sekoitusventtiilin aktivointi: Tässä voit valita onko käyttövesijärjestelmään asennettu aktiivinen sekoitusventtiili lämpötilan ohjaamiseen. Jos tämä vaihtoehto on aktivoitu, voit asettaa käyttöveden menolämpötilan sekä sekoitusventtiilin shunttivahvistuksen ja odotusajan. lähtevä käyttövesi: Tässä voit asettaa mihin lämpötilaan sekoitusventtiili rajoittaa lämminvesivaraajasta tulevan käyttöveden lämpötilan. Valikko 5.4 -pehmeät lähdöt/tulot Tässä voit valita mihin tulokortin (AA3) tuloon/lähtöön ulkoinen kosketintoiminto (sivu 26) kytketään. Valinnaiset tulot liitinrimassa AUX1-5 (AA3-X6:9-18) ja lähdön AA3-X7 (tulokortissa). Valikko tehdasasetus huolto Tässä voit palauttaa kaikki asetukset (mukaan lukien käyttäjän asetukset) tehdasarvoihin. HUOM! Palautuksen jälkeen aloitusopas näkyy näytössä seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Valikko pakko-ohjaus Tässä voit pakko-ohjata sisäyksikön eri osia ja kytkettyjä lisävarusteita. Valikko aloitusopas Aloitusopas käynnistyy automaattisesti, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tässä voit käynnistää sen käsin. Katso sivulla 31 lisätiedot aloitusoppaasta. Valikko pikakäynnistys Tässä voit käynnistää kompressorin. MUISTA! Kompressorin käynnistys edellyttää lämmitystai käyttövesitarpeen olemassa oloa. MUISTA! Älä pikakäynnistä kompressoria liian monta kertaa peräkkäin lyhyen ajan sisällä, kompressori ja sen ympärillä olevat varusteet voivat vaurioitua. Valikko lattiankuivaustoiminto pituus jakso 1-3,5-7 Säätöalue: 0-30 päivää Tehdasasetus: 2 päivää lämpötila jakso 1-3,5-7 Säätöalue: C Tehdasasetus: lämpötila jakso 1 lämpötila jakso 2 lämpötila jakso 3 lämpötila jakso 5 lämpötila jakso 6 lämpötila jakso 7 pituus jakso 4 Säätöalue: 0-30 päivää Tehdasasetus: 3 päivää lämpötila jakso 4 Säätöalue: C Tehdasasetus: 45 C 20 C 30 C 40 C 40 C 30 C 20 C Tässä asetetaan lattiankuivaustoiminto. Voit määrittää enintään 7 ajanjaksoa, joissa on eri menolämpötilat. Jos ajanjaksoja on vähemmän kuin 7, muiden jaksojen pituudeksi asetetaan 0 päivää. Lattiakuivaustoiminto aktivoidaan merkitsemällä "aktivoitu". Alareunassa on laskuri, joka näyttää kuinka monta vuorokautta toiminto on ollut aktiivinen. HUOM! Kun lattiankuivaustoiminto on aktiivinen, kiertovesipumppu käy 100% teholla valikon asetuksista riippumatta. VIHJE! Jos käyttötilaa "vain lisäys" käytetään, valitse valikossa 4.2. Valikko muutosloki Tästä voi lukea ohjausjärjestelmään tehdyt muutokset. Jokaisesta muutoksesta näytetään päiväys, aika, tunniste (asetuskohtainen) ja uusi arvo. HUOM! Muutosloki tallennetaan käynnistyksen yhteydessä eikä sitä poisteta tehdasasetusten palautuksen yhteydessä. Valikko lämpöpumppuasetukset Tämän alavalikoissa tehdään asennetun lämpöpumpun asetukset. 56 Luku 8 Ohjaus - valikot
59 Valikko EB101 Tässä määrität asennettua lämpöpumppua ja kiertovesipumppua koskevat asetukset. Valikko lämpöpump Tässä määrität asennettua lämpöpumppua koskevat asetukset. Katso asetukset lämpöpumpun asentajan käsikirjasta. Valikko kiertovesipumppu (GP1) käyttötila Säätöalue: auto / ajoittainen Tehdasasetus: auto Tässä asetetaan lämpöjohtopumpun käyttötila. auto: Kiertovesipumppu käy VVM 320:n käyttötilassa. ajoittainen: Kiertovesipumppu käynnistyy 20 sekuntia ennen lämpöpumpun kompressoria ja pysähtyy 20 sekuntia kompressorin jälkeen. nop. käytössä lämmitys, käyttövesi, allas, jäähdytys Säätöalue: auto / käsinohjaus Tehdasasetus: auto Manuaaliset asetukset Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % korkein sallittu nopeus Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % nop odotustilassa Säätöalue: % Tehdasasetus: 30 % Tässä asetetaan kiertovesipumpun nopeus eri käyttötiloissa. Valitse "auto", jos kiertovesipumpun nopeus säädetään automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista käyttöä varten. Jos "auto" on aktivoitu lämmityskäyttöä varten, voit myös tehdä asetuksen "korkein sallittu nopeus", joka rajoittaa kiertovesipumpun nopeuden eikä salli sen käydä asetettua arvoa suuremmalla nopeudella. Kiertovesipumpun manuaalista käyttöä varten deaktivoi "auto" kyseistä käyttötilaa varten ja aseta arvo 1 ja 100 % välille (aikaisemmin asetettu "korkein sallittu nopeus" arvo ei enää päde). odotustila tarkoittaa kiertovesipumpun lämmitys- tai jäähdytyskäyttötilaa, jolloin lämpöpumppu ei tarvitse kompressoria tai sähkövastusta ja sen nopeus laskee. Luku 8 Ohjaus - valikot 57
60 9 Huolto Huoltotoimenpiteet HUOM! Huollon saa suorittaa vain tarvittavan pätevyyden omaava henkilö. VVM 320:n korjaamiseen saa käyttää vain NI- BE:n toimittamia varaosia. Ilmausventtiili (QM20) VVM320 SF1 Varatila Varatilaa käytetään käyttöhäiriöiden ja huollon yhteydessä. Käyttövesikapasiteetti on tässä tilassa pienempi. Varatila aktivoidaan kääntämällä katkaisin (SF1) asentoon " ". Tämä tarkoittaa, että: Merkkivalo palaa keltaisena. Näyttö on sammutettu ja ohjaustietokone on kytketty pois. Lämpötilaa sähkövastuksen kohdalla ohjaa termostaatti (FD1-BT30). Sen arvoksi voi asettaa joko 35 tai 45 C. Vain kiertovesipumput ja sähkövastus ovat aktiivisia. Sähkövastusteho varatilassa asetetaan sähkövastuskortilla (AA1). Katso sivulla 24. Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Lämmitysjärjestelmän kaivatessa huoltoa on usein helpointa tyhjentää ensin järjestelmä tyhjennysventtiilin (QM11) kautta. FD1 FA1 QM11 QM22 HUOM! Lämmitysjärjestelmän tyhjennyksen yhteydessä siitä saattaa tulla kuumaa vettä. Palovammavaara. Wilo 1. Liitä letku alempaan lämmitysveden täyttöventtiiliin (QM11). 2. Avaa venttiili. 58 Luku 9 Huolto
61 LEK Lämpötila-anturin tiedot Lämpötila ( C) Resistanssi (kohm) 351,0 251,6 182,5 133,8 99,22 74,32 56,20 42,89 33,02 25,61 20,02 15,77 12,51 10,00 8,045 6,514 5,306 4,348 3,583 2,968 2,467 2,068 1,739 1,469 1,246 1,061 0,908 0,779 0,672 Jännite (VDC) 3,256 3,240 3,218 3,189 3,150 3,105 3,047 2,976 2,889 2,789 2,673 2,541 2,399 2,245 2,083 1,916 1,752 1,587 1,426 1,278 1,136 1,007 0,891 0,785 0,691 0,607 0,533 0,469 0,414 VVM 320 on varustettu USB-huoltoliitännällä. Tähän liitäntään voit esim. kytkeä USB-muistin ohjelmiston päivitystä, lokin tallennusta ja VVM 320:n asetusten käsittelyä varten. SISÄILMASTO MIN LAITTEISTO USB KÄYTTÖVESI INFO Kun USB-muisti kytketään, näyttöön tulee uusi valikko (7). Valikko päivitä ohjelmisto USB-huoltoliitäntä Tässä voit päivittää VVM 320:n ohjelmiston. HUOM! Jotta seuraavat toiminnot toimisivat, USBmuistilla on pitää olla ohjelmatiedostot VVM 320:a varten NIBE:ltä. Näytön yläreunassa näkyvässä tietoruudussa näytetään tiedot (aina englanniksi) luultavimmasta päivityksestä, jonka päivitysohjelma on valinnut USB-muistilta. Tämä tieto kertoo mille tuotteelle ohjelmisto on tarkoitettu, ohjelman version sekä yleistä tietoa ohjelmasta. Jos haluat käyttää jotain muuta tiedostoa, voit valita sen "valitse toinen tiedosto". Luku 9 Huolto 59
62 käynnistä päivitys Valitse "käynnistä päivitys" jos haluat käynnistää päivityksen. Näyttöön tulee kysely haluatko varmasti päivittää ohjelmiston. Vastaa"kyllä" jatkaaksesi tai "ei" päivityksen peruuttamiseksi. Jos vastasit "kyllä" aikaisempaan kysymykseen, päivitys käynnistyy ja sen edistyminen näytetään näytössä. Kun päivitys on valmis, VVM 320 käynnistyy uudelleen. HUOM! Ohjelmiston päivitys ei nollaa VVM 320:n valikkoasetuksia. HUOM! Jos päivitys keskeytetään ennen kuin se on valmis (esim. sähkökatkoksen vuoksi), ohjelmisto voidaan palauttaa aikaisempaan versioon pitämällä OK-painike painettuna käynnistyksen aikana, kunnes vihreä valo syttyy (noin 10 sek). 2. Merkitse "aktivoitu". 3. Mittausarvot tallennetaan nyt VVM 320:sta tiedostoon USB-muistilla asetetuin aikavälein, kunnes "aktivoitu" merkintä poistetaan. MUISTA! Poista merkintä "aktivoitu" ennen kuin otat ulos USB-muistin. Valikko käsittele asetuksia valitse toinen tiedosto Valitse "valitse toinen tiedosto" ellet halua käyttää ehdotettua ohjelmistoa. Kun selaat tiedostoja, merkityn ohjelmiston tiedot näytetään tietoruudussa. Kun olet valinnut tiedoston OK-painikkeella, palaat edelliselle sivulle (valikko 7.1), jossa voit käynnistää päivityksen. Valikko kirjaus Tässä voit käsitellä (tallentaa tai noutaa) kaikkia valikkoasetuksia (käyttäjä- ja huoltovalikot) VVM 320:ssa USB-muistilla. Painikkeella "tallenna asetukset" tallennat valikkoasetukset USB-muistille myöhempää palautusta varten tai jos haluat kopioida asetukset toiseen VVM 320 -lämpöpumppuun. HUOM! Kun tallennat valikkoasetukset USB-muistille, ne kirjoitetaan aikaisemmin tallennettujen asetusten päälle. Painikkeella "palauta asetukset" palautetaan kaikki valikkoasetukset USB-muistilta. HUOM! Valikkoasetusten palautusta USB-muistilta ei voi peruuttaa. Säätöalue: 1 s 60 min Tehdasasetusväli: 5 s Tässä voit määrittää, tallennetaanko mittausarvot VVM 320:sta lokiin USB-muistilla. Tietojen rekisteröinti pidemmältä aikaväliltä 1. Aseta rekisteröintien aikaväli. 60 Luku 9 Huolto
LEK sentajan käsikirja XC 0 Lisätarvikkeet IH FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä
Asentajan käsikirja Varaajasäiliö IHB FI 1415-2 231354 Sisällys 1 Tärkeää Turvallisuustiedot 2 2 AHP ja AHPS Asennusvaihtoehto 10 11 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus 5 5 5 Sähköasennus Anturi 12 12 Asennus
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1751-6 231341 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1613-7 431225 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen
Käyttö- ja asennusohje NIBE UKV 20
Käyttö- ja asennusohje 20-500, 20-750, 20-1000 Varaajasäiliö CHB FI 1743-1 431418 Sisällys 1 Tärkeää 2 Käyttäjälle 3 Asentajalle 4 Tekniset tiedot Yhteystiedot 4 5 6 13 15 Sisällys 3 1 Tärkeää Turvallisuustiedot
ASENTAJAN OHJE. Asentajan käsikirja MCU 40. Ohjausyksikkö IHB FI
ASENTAJAN OHJE Asentajan käsikirja MCU 40 Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 76-5 375 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1423-2 231561 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1423-2 231527 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 34. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 36.
Asentajan käsikirja NIBE F1126
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1723-2 231709 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen
Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1251-3 43132 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.
Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1251-1 231382 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 33.