Source: http://docplayer.fr/9377335-Definition-des-travaux-2.html
Timestamp: 2018-06-23 05:37:44+00:00
Document Index: 288421365

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', "l'article 25"]

DEFINITION DES TRAVAUX PDF
Download "DEFINITION DES TRAVAUX...2"
1 SOMMAIRE Page 1 1 DEFINITION DES TRAVAUX LES LIMITES DE CES PRESTATIONS SONT : Pour la distribution d'eau froide Pour la distribution d'eau chaude sanitaire Pour les évacuations d'eaux usées Pour la distribution de gaz DONNEES DE BASE TEXTES APPLICABLES DONNEES COMPLEMENTAIRES Distribution d eau Evacuation des E.U et E. P CONCEPTION DES RESEAUX RESEAUX D'EAU POTABLE La distribution d'eau froide, dans chaque bâtiment sera : La distribution d'eau chaude sanitaire sera RESEAU D'ASSAINISSEMENT DISTRIBUTION D EAU POTABLE EAU FROIDE Raccordement Robinets d'arrêt ¼ de tour Canalisations Colliers EAU CHAUDE SANITAIRE Distribution Chauffe- eau électrique à accumulation - CA Canalisations E.C.S APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS ANNEXES PRESCRIPTIONS GENERALES LAVABOS Lavabos salle de danse BIDETS Bidet - BD Douche EVIERS Evier - EV RESEAU DES EAUX USEES COLLECTEURS D'APPAREILS ESSAIS INSTALLATIONS DE GAZ DONNEES DE BASE ALIMENTATION EN GAZ Essais et certificat de conformité...6 1
2 Page 2 PLOMBERIE - SANITAIRE 1 DEFINITION DES TRAVAUX Les travaux de plomberie sanitaire à exécuter comprennent la fourniture et la pose des matériels et matériaux nécessaires à la réalisation complète des systèmes énumérés ci- après, y compris l'étude et les calculs préalables, les contrôles, les essais de fonctionnement, la désinfection et la mise en service : des équipements sanitaires, de la distribution d'eau froide de la distribution d'eau chaude sanitaire, des évacuations des eaux usées, y compris les ventilations primaires et secondaires, de la distribution de gaz, 1.1 Les limites de ces prestations sont : Pour la distribution d'eau froide - en amont les robinets d'arrêt et tuyaux en attente laissés dans les bâtiments, les piquages sur canalisations existantes, inclus, - en aval les robinetteries d'appareils, de puisage et les extrémités en attente, incluses, Pour la distribution d'eau chaude sanitaire - En amont les préparateurs d E.C.S., inclus, - en aval : les robinetteries d'appareils, de puisage, et les extrémités en attente, incluses Pour les évacuations d'eaux usées - en amont : les appareils sanitaires, inclus, - en aval : les regards de raccordement au réseau existant, inclus, les culottes de branchement aux réseaux intérieurs, incluses, Pour la distribution de gaz - en amont : la cuve extérieure incluse, les piquages sur la canalisation maîtresse intérieure existante incluse, - en aval : les robinets de commande, placés avant chaque appareil, inclus Les travaux comprennent également: les systèmes de chauffage de l'e.c.s., le nettoyage du chantier et des réalisations, La mise en peinture des différentes canalisations incombe au titulaire des travaux de peinture, d'après les indications du présent lot quant au code des couleurs à appliquer. Le titulaire du présent lot a la responsabilité du nettoyage de son chantier et de ses réalisations. 2
3 Page 3 2 DONNEES DE BASE 2.1 Textes applicables Ils sont indiqués dans le CCAP du présent marché. Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent CCTP est soumis aux prescriptions des DTU, normes et de tous les textes en vigueur, en particulier : le décret 89.3 modifié, la loi sur l eau et ses décrets d application, le CCTG, fascicules 70 et 71, le règlement sanitaire départemental, le code de la Santé Publique, le règlement de sécurité contre l'incendie (brochures 1011 et 1477 du journal officiel), l'arrêté du 22 août 1977 (installations de gaz combustibles), les spécifications techniques de l'association Technique de l Industrie du Gaz de France (B521, B524, B527, B540.9), arrêté du 28 octobre 1994, les avis techniques des matériaux et des appareils utilisés. les guides techniques n 1 et 1 bis, édités par le ministère des affaires sociales et de l emploi, ministère de la santé publiés en Avril 1987, BO n bis 2.2 Données complémentaires Distribution d eau Les pressions minimales résiduelles à obtenir sont : pour les robinets ordinaires : 0,03 MPa pour les robinets mitigeurs :0,1 MPa pour les machines à laver : 0,03 MPa Le branchement et le réseau de canalisations intérieures auront une section suffisante pour que la pression au point de puisage le plus élevé ou le plus éloigné, soit encore d au moins 0,3 bar à l heure de pointe de consommation, 1,5 m/s. Le calcul des diamètres sera conduit selon les prescriptions du DTU 60-11, en appliquant au coefficient de simultanéité un facteur multiplicateur de Evacuation des E.U et E. P La pente des évacuations E.U devra être de 3%, en aggravation des prescriptions du DTU Le calcul des diamètres sera conduit selon les prescriptions du DTU CONCEPTION DES RESEAUX 3.1 Réseaux d'eau potable La distribution d'eau froide, dans chaque bâtiment sera : ramifiée dans : la villa La boucle sera entièrement réalisée avec un diamètre constant La distribution d'eau chaude sanitaire sera ramifiée en totalité, La température de l'e.c.s. devra atteindre au moins 40 C au point de puisage le plus défavorisé, au moyen d'un mitigeage thermostatique central par bâtiment. Les canalisations seront posées en apparent, chaque fois que possible. La pose se fera sur colliers métalliques. Toutes les traversées de murs, cloisons et planchers se feront sous fourreaux avec calfeutrage, en aggravation des prescriptions du DTU. Les appareils suivants seront alimentés en eau froide et en eau mitigée. 3
4 Page 4 : les lavabos, éviers Les autres appareils seront alimentés en eau froide uniquement. Appareils à fournir et poser pour la distribution d eau potable. Il sera posé dans l'ordre : -évier dans la cuisine - lavabo dans la salle de danse - à l'origine de chaque conduite principale: un robinet d'arrêt pour le lave linge, 3.2 Réseau d'assainissement 4 DISTRIBUTION D EAU POTABLE 4.1 Eau froide Raccordement Le branchement sur réseau est situé dans la villa Robinets d'arrêt ¼ de tour Ils seront en bronze, à passage direct et raccords filetés sur tubes acier, à raccords lisses sur tubes cuivre Canalisations Les canalisations principales et d'eau froide seront d'un diamètre au moins égal à 26 mm, en cuivre, avec raccords à souder par capillarité, épaisseur minimum 0, 8 mm et diamètre minimum intérieur de 10 mm. Les canalisations d'e.c.s. seront : en cuivre avec raccord à souder par capillarité, épaisseur minimum 0, 8 mm et diamètre intérieur minimum de 10 mm. Lorsque les canalisations seront noyées dans la maçonnerie (à éviter autant que faire se peut), elles le seront sous fourreaux Colliers Ils seront métalliques, avec bague intermédiaire en matériau inerte et compressible, traités anticorrosion, à fixation par vissage sur pattes à scellement et à contrepartie démontable par 2 vis. 4.2 Eau chaude sanitaire Distribution Le point de raccordement de l eau chaude sanitaire est situé sur le cumulus ECS Chauffe- eau électrique à accumulation - CA Il sera vérifié Canalisations E.C.S Les canalisations d'e.c.s. seront : en cuivre avec raccord à souder par capillarité, épaisseur minimum 0,8 mm et diamètre intérieur minimum de 10 mm. 5 APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS ANNEXES 4
5 Page Prescriptions générales Ils seront, sauf prescriptions particulières, de couleur blanche. Les appareils sanitaires, et tous les équipements annexes, seront posés par scellement ou systèmes métalliques à expansion adaptés aux supports. Les fixations par systèmes à simple friction (chevilles) sont interdites. Les vis seront en acier inoxydable. Le plan des lavabos sera à 0,90 m du sol fini. Les robinetteries autres que les robinets à poussoir et les mitigeurs mécaniques seront conformes à la norme NFD Les robinets mitigeurs mécaniques seront classés du point de vue acoustique dans le groupe I. Les évacuations auront une pente de 3 %, et un diamètre au moins égal à celui du siphon. Les appareils seront posés contre les parois avec interposition systématique d'un matériau inerte compressible. Les types d'appareils sanitaires à poser sont indiqués sur les plans par référence aux codifications ci- après. 5.2 Lavabos Lavabos salle de danse en porcelaine vitrifiée, de forme carrée, fixation sur consoles. Robinetterie mitigeur électronique chromée à détection infrarouge avec pile. Bec long, Bonde à grille chromée, Siphon bouteille en laiton blanchi à culot démontable. Distributeur de savon liquide à commande par palette. L auge actuelle sera isolée, démontée et remise au MOE et ses alimentations et évacuation supprimées. 5.3 Bidets Bidet - BD Le bidet sera démonté et remis au MOE les arrivées et sortie EU seront mise en inactivité selon la règle de l art Douche Un pommeau de douche chromée sera remis sur le flexible existant 5.4 Eviers Evier - EV Evier en : En résine à encastrer. Dimensions 1200 x 600 à 2 cuves, un égouttoir et paillasse côté égouttoir. Cet évier sera posé sur un meuble support de hauteur 0,90 m en panneaux d'agglomérés (16 mm d'épaisseur) lamifié blanc deux faces Robinetterie mélangeuse chromée, muni d une Douchette 2 jets, avec cartouche céramique, de diamètre 40 ; Les mitigeurs mécaniques seront conformes à la norme NFD Les robinets mitigeurs mécaniques seront classés du point de vue acoustique dans le groupe Bondes à bouchons avec chaînettes, borne d'attache et grilles amovibles. Siphon en fonte émaillée ou en laiton brossé. Arrivée d'eau froide avec robinets d'arrêt et clapet anti-retour, pour le lave- linge, Crosse d'évacuation en attente pour lave- linge Joints Les joints entre l appareil sanitaire et le revêtement mural seront exécutés en mastic type sanitaire, silicones, blanc lissé. 6 RESEAU DES EAUX USEES 5
6 Page Collecteurs d'appareils Pour les appareils autres que les W- C., ils seront : en PVC manchonné collé. 7 ESSAIS Ils seront conformes aux prescriptions du DTU n INSTALLATIONS DE GAZ 8.1 Données de base La cuve de distribution est alimentée en gaz à la date de l'appel d'offres. Les emplacements et les puissances nominales des appareils à alimenter sont indiqués sur les plans. La puissance totale à fournir est de : cuisines : table de cuisson, logements : chaudière à ventouse 8.2 Alimentation en gaz L'alimentation en sera totalement vérifiée ainsi que les appareillages en place avec un certificat de conformité gaz Essais et certificat de conformité Essais Ils seront exécutés conformément aux prescriptions du DTU Certificat de conformité Il devra être conforme à l'article 25 de l'arrêté du 02 Août 1977, et remis au maître d'œuvre. La réception des ouvrages ne pourra être prononcée en l'absence de ce document. 6