Source: http://docplayer.fi/6767026-Palopellit-etpr-ei-1-ja-etpr-ei-2.html
Timestamp: 2018-05-24 12:30:42+00:00
Document Index: 25234296

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 - PDF
Download "Palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2"
Martti Tamminen
1 Palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 ETPR-EI-1 ETPR-EI-1 (sulakemalli) ETPR-EI-2 ETPR-EI-2 EI-luokitellut palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 ovat pyöreitä palopeltejä, ja saatavilla moottori- ja sulakemalleina. Palopellit on tarkoitettu asennettavaksi seinään tai välipohjaan, sekä liitettäväksi pyöreään kanavaan. Palopeltien vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti paloa eristävästä materiaalista. Erikoistilauksesta ETPR-EI-2 voidaan valmistaa HST materiaalista. Palopelti ETPR-EI-1 on testattu EN testistandardin mukaan ja CEmerkitty perustuen tuotestandardiin EN 15650:2010. Pelti täyttää paloluokan EI 60 S/E 120 S vaatimukset. ETPR-EI-2 on testattu EN mukaan ja CEmerkitty. Pelti täyttää paloluokan EI 120 S vaatimukset asennettuna EI 120 luokan rakenteeseen. Tuotteet täyttävät EN 1751 luokan C tiiviysvaatimukset ja EN mukaisen savupelleille asetetun tiiviysvaatimuksen S. Moottoroidut pellit on testattu kertaa (auki/kiinni), joten ne soveltuvat käytettäväksi sulkupelteinä päivittäisessä ilmanvaihdossa. Kevytrakenteiset ETPR-EI-1 palopellit on kehitetty ja testattu Fläkt Woodsin palolaboratoriossa ja tuoterakenne on patentoitu. Palopellit voidaan asentaa osastoivan rakennusosan pintaan, jolloin palopeltien asennus on nopea ja edullinen. Palopelleissä on Veloduct-liitäntä, joka takaa tiiviin asennuksen kanavaan. Rakenteen ansiosta akseli voidaan asentaa joko vaaka- tai pystysuoraan. Sulakemallin palopellit varustetaan sulakkeella, jonka laukeamislämpötila on +70 C. Erikseen tilattaessa saatavissa sulakkeet +50 C ja +100 C. Sulakemallin peltiin on saatavilla lisälaitevaihtoehtoina painelaukaisu ja mikrokytkin. Moottorimallisen pellin käyttö mahdollistaa automaattisen toiminnan testauksen (esim. FICO) sekä savunilmaisimeen perustuvan laukaisujärjestelmän. Moottorissa on sisäänrakennetut mikrokytkimet sekä auki- että kiinniasennolle. FICO ohjaus- ja valvontajärjestelmien yhteydessä käytetään aina toimilaitetta 24 V. Palopelti voidaan toimittaa myös varustettuna sähköisellä toimilaitteella 230 V. Katso Fläkt Woods valvontajärjestelmä FICO-128 tai FICO-2. Tuotetiedot Koot Ø mm ETPR-EI-1: CE-merkintä SP No CPD-SC Paloluokka EN mukaisesti EI 60 (v e EI 60 (h o E 120 (v e E 120 (h o ETPR-EI-2: CE-merkintä SP No CPD-SC Paloluokka EN mukaisesti EI 120 (v e EI 120 (h o Testausstandardi SFS-EN Suljettu palopelti täyttää tiiviysluokan 3 vaatimukset EN 1751 mukaan Palopellin vaippa täyttää tiiviysluokan C vaatimukset EN 1751 mukaan Paine-ero suljetussa pellissä saa olla 2500 Pa, mikä vastaa paineluokkaa B Tuotemerkintäesimerkki Palopelti ETPR-EI Fläkt Woods FIFLO FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.
2 Tekniset tiedot - painehäviö, äänitiedot Painehäviö ja äänen painetaso ETPR-EI-1 Koko ETPR-EI-2 Koko Äänen tehotason korjaus oktaavikaistoittain OKTAAVIKAISTA (Hz) KORJAUS K okt TOLERANSSI +/ L wokt = L p10a + K okt Käytetyt merkinnät q v ilmavirta l/s L Wokt äänen tehotaso kanavassa kullakin oktaavikaistalla db L p10a äänenpainetaso, 10 m 2 sabhuonevaimennuksella (= 4 db) db(a) K okt korjaus db Dp s painehäviö Pa Fläkt Woods FIFLO FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.
3 Mitat ja painot ETPR-EI-1 Moottorimalli max max Sulakemalli Mitat Koko A B C E Fmax Gmax H L 100 * Painot Koko Moottorimalli kg Sulakemalli kg 100 * 3,5 1, ,2 1, ,6 2, ,5 2, ,6 4, ,6 5, ,5 8, ,0 12, ,0 17,0 * Toimitetaan muuntokappaleilla BDED, jolloin kokopituus on 450 mm. Fläkt Woods FIFLO FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.
4 Mitat ja painot ETPR-EI-2 Moottorimalli Sulakemalli Mitat Koko A B C E F G H L 100 * * Painot Koko Moottorimalli kg Sulakemalli kg 100 * 5,1 3,5 125 * 5,1 3, ,6 3, ,2 3, ,3 4, ,9 6, ,6 11, ,0 15, ,1 20,1 * Toimitetaan muuntokappaleilla BDED, jolloin kokopituus on 545 mm (Ø100) tai 515 mm (Ø125). Fläkt Woods FIFLO FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.
5 Tuotemerkintä ja lisävarusteet Kuvaus ETPR-EI-1: Fläkt Woods CE-merkitty palopelti ETPR-EI-1, joka voidaan asentaa EI 60 paloluokiteltuihin kiviaineisiin rakennusosiin ja kipsiseiniin. Pelti asennetaan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. ETPR-EI-2: Fläkt Woods CE-merkitty palopelti ETPR-EI-2, joka voidaan asentaa EI 120 paloluokiteltuihin kiviaineisiin rakennusosiin ja kipsiseiniin. Pelti asennetaan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Tuotemerkintä Palopelti ETPR-EI-1-aaa-bb-c ETPR-EI-2-aaa-bb-c Tarkastusosa FWD-aaa-1 Ød Koko Liitäntähalkaisija mm (ks. taulukko kohdassa Mitat ja painot) Toimilaite 01 = sulake +70º C 03 = 24V AC/DC ja lämpöilmaisin 05 = 230V AC ja lämpöilmaisin 08 = lisälaite mikrokytkin auki +70º C 10 = lisälaite mikrokytkin kiinni +70º C 12 = lisälaite painesylinteri, pitkä sulake +70º C Toimimoottorimalli 0 = ei toimimoottoria 1 = vakio 2 = FWB 3 = FWG 4 = FWO Lisävarusteet Tarkastusosa FWD-aaa-1 ØD L FWD:n pituus L (koostuu osista BDEG+BDEM+BDET) L = 200 mm Ø100 - Ø200 L = 310 mm Ø250 - Ø315 L = 430 mm Ø400 - Ø630 Suojaverkko FND-aaa-1-1 Koko (halkaisija mm) 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 Suojaverkko FND-aaa-1-1 ØD Koko (halkaisija mm) 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 Asennuskehys ETPZ-01-aaa-1 Koko (halkaisija, mm) 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 Asennuskehys ETPZ-01-aaa Valvontajärjestelmä Katso erillinen esite. FICO-128 / FICO-2 Mikrokytkimen jälkiasennuspaketti Hälytys kytkin auki ETPR Hälytys kytkin kiinni ETPR ØD Fläkt Woods FIFLO FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.
6 Lisälaitteet ja peltimoottorin kytkentäkaavio Painelaukaisu Painesylinterillä varustettu palopelti sulkeutuu joko lämpösu lakkeen lauettua tai paineiskun avulla paineen kytkeytyessä. Paine saadaan HALON / CO 2 tai muun automaattisen sam mutus järjestelmän verkostosta. Vaadittava paineimpulssi sylinterille n. 200 kpa. Painesylinterin liitäntä Cu D8 putkella. Kytkimen asento palopelti viritettynä (auki) = nasta sisääntyönnetty Palopelti lauennut= läppä kiinni Palopelti viritetty= läppä auki LIITÄNTÄKAAPELI PvR 2m 4 JOHDINTA 0,75 mm2 BK = musta BK/WH = musta/valk. BN = ruskea BU = sininen Mikrokytkin Mikrokytkin ilmaisee läpän asennon, antaa impulssin läpän sulkeuduttua muille kaukolaukaisulla varustetuille palopel leille, antaa hälytyksen valvontajärjestelmässä tai pysäyttää / käyn nistää puhaltimia riippuen suunnitellusta järjestelmästä. Mikrokytkin ei vaikuta palopellin lämpösulak keeseen tai laukeamiseen. Mikrokytkin voidaan asentaa myös painelaukaisun yhteyteen. Tällöin se on tilattava erikseen. Mikrokytkimeen on saatavissa lisävarusteena jälkiasennuspaketti, katso sivu 9. Paketti sisältää tarvittavat osat ja asennusohjeen. Kosketintoiminta auki kiinni SÄHKÖISET OMINAISUUDET: KÄYTTÖLÄMPÖTILA C AC-15: B300 (Ue=230VAC, Ie=1,5A) DC-13: R300 (Ue=24VDC, Ie =3A) Peltimoottorin kytkentäkaavio Virransyöttö ~ T AC 230 V AC 24 V DC 24 V Tilatiedot rajakytkimistä 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 M < 5 < 80 M Lämpöanturi Tf1 Tf2 Tf3 LED Toimilaitteen sähköiset tiedot Palopellin koko Toimilaite Jännite Varustelu Maksimi teho pito / ajo Tehontarpeen mitoitus ETPR-99-MF-A-2 24V AC/DC lämpöanturi 2,5W/5,5W 8 VA ETPR-99-MF-A-4 230V AC lämpöanturi 3W/5W 8 VA ETPR-99-MF-B-2 24V AC/DC lämpöanturi 3,5W/7W 10 VA ETPR-99-MF-B-4 230V AC lämpöanturi 3,5W/8W 12,5 VA Palopeltien toimilaitteiden varastointilämpötila ei saa ylittää +50 C. Fläkt Woods FIFLO FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.
7 Asennus kiviaineisiin rakennusosiin Täydellinen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on saatavana Fläkt Woodsin internetsivuilla Asennusohje ja asennustodistus toimitetaan myös jokaisen palopellin mukana. Lisätietoja varten ota yhteyttä lähimpään Fläkt Woods toimipisteeseen. Palopellin ETPR-EI-1 paloluokka on EI 60/E 120. Jos lävistetyn seinän paloluokka on EI 120, kanaviin täytyy tehdä tunnin lisäeristys. Palopellin ETPR-EI-2 paloluokka on EI 120 ja se voidaan asentaa EI 120 rakenteisiin ilman lisäeristystä. Asennus kiviaineisiin rakennusosiin (seinät tai välipohjat), joiden materiaalina on betoni, kevytbetoni tai tiili ja joiden paloluokka on EI 60/EI 120. ETPR-EI-1 D3 Koko Vaippa Läpivienti D S = mm min 110 mm ETPR-EI-2 D3 Koko Vaippa Läpivienti D S = mm min 110 mm Kiviaineinen rakennusosa. Asennusaukko oikealla olevan taulukon mukaan. EI 120 rakenteessa s = 35 mm. Fläkt Woods FIFLO FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.
8 Asennus levyrakenteisiin rakennusosiin, joiden materiaalina on kipsi tai vastaava Täydellinen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on saatavana Fläkt Woodsin internetsivuilla Asennusohje ja asennustodistus toimitetaan myös jokaisen palopellin mukana. Lisätietoja varten ota yhteyttä lähimpään Fläkt Woods toimipisteeseen. Palopellin ETPR-EI-1 paloluokka on EI 60/E 120. Jos lävistetyn seinän paloluokka on EI 120, kanaviin täytyy tehdä tunnin lisäeristys. Palopellin ETPR-EI-2 paloluokka on EI 120 ja se voidaan asentaa EI 120 rakenteisiin ilman lisäeristystä. Asennus rakennusosiin, joiden materiaalina on kipsi tai vastaava ja joiden paloluokka on EI 60/EI 120. ETPR-EI-1 ETPR-EI-2 L L A A A ØD3 A ØD3 L BxB L Koko Vaippa Mitta A 100 (125) * Huom! Mitta L = A normaali asennustapauksessa. Rakennusosan asennusaukko mitoitetaan alla olevien taulukoiden mukaan. Koko Vaippa * D3 = = 135 mm * D3 = = 170 mm Mitta A Kipsilaatan mitat BxB min. paksuus 12,5 mm 100 (160) * x (160) * x x x x x x x x 920 Fläkt Woods FIFLO FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.
9 Asennus levyrakenteisiin eristämättömiin/eristettyihin rakennusosiin, joiden materiaalina on kipsi tai vastaava Täydellinen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on saatavana Fläkt Woodsin internetsivuilla Asennusohje ja asennustodistus toimitetaan myös jokaisen palopellin mukana. Lisätietoja varten ota yhteyttä lähimpään Fläkt Woods toimipisteeseen. Palopellin ETPR-EI-1 paloluokka on EI 60. ETPR-EI-1 asennus rakennusosiin, joiden materiaali on kipsi tai vastaava ja joiden paloluokka on EI 60. Asennuskehys ETPZ-01 Asennuksessa käytetty asennuskehystä ETPZ-01 nopeuttamaan ja parantamaan asennuksen laatua (VTT:n testiraportti nro VTT-S ) Ø D3 Asennusaukko mitoitetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Koko Vaippa Asennusaukko D3 100 (125) Fläkt Woods FIFLO FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.
10 Asennus rakennusosan ulkopuolelle Täydellinen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on saatavana Fläkt Woodsin internetsivuilla Asennusohje ja asennustodistus toimitetaan myös jokaisen palopellin mukana. Lisätietoja varten ota yhteyttä lähimpään Fläkt Woods toimipisteeseen. Palopellin ETPR-EI-1 paloluokka on EI 60/E 120. Jos lävistetyn seinän paloluokka on EI 120, kanaviin täytyy tehdä tunnin lisäeristys. Palopellin ETPR-EI-2 paloluokka on EI 120 ja se voidaan asentaa EI 120 rakenteisiin ilman lisäeristystä. Asennus rakennusosan ulkopuolelle. Rakennusosan paloluokka EI 60/EI 120. Kannakointi rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Asennus rakennusosan ulkopuolelle. Fläkt Woods FIFLO FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.
OPTIVENT Housing HVSA, HVSL Toiminnot Muuttuva ilmavirta Vakioilmavirta Reaaliaikainen ilmavirrannäyttö FW kompakti säätimellä HVSA ja HVSL ovat OPTIVENT Housing järjestelmään tarkoitettuja asuntokohtaisia
ETPR-E-1 PALOPELTI» ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT FIRE DAMPERS ETPR-E-1 PALOPELTI» ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 2 ETPR-E-1 Palopelti ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Palopeltiä ETPR-E-1 käytetään sulkeutuvana palonrajoittimena
Säätö- ja sulkupelti SPB ja SPC. SPB- ja SPC-sälepellit ovat lujarakenteisia ja toimintavarmoja ilmanvaihdon säätö- ja sulkulaitteita.
SP- ja SP-sälepellit ovat lujarakenteisia ja toimintavarmoja ilmanvaihdon säätö- ja sulkulaitteita. SP SP.01.13 Yleistä laaja kokovalikoima säleprofiilit kokoonpantu konesaumaamalla täyttää standardin