Source: http://docplayer.fi/1108219-Osastoivat-lapiviennit-ja-saumaukset.html
Timestamp: 2018-01-18 22:26:06+00:00
Document Index: 7698582

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET - PDF
OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET
Download "OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET"
Kaarlo Sariola
1 OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS 2007 Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n kirjallista lupaa. Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry
2 OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA SAUMAUKSET SISÄLLYSLUETTELO ALKULAUSE 4 MÄÄRITTELYT 5 Sanastoa 1. YLEISTÄ Suomen Palokatkoyhdistys ry 1.2. Ohjeen kohderyhmä 1.3. Lainsäädäntö 1.4. Nykyiset määräykset ja ohjeet 1.5. Palokatkon toimintaperiaate 1.6. Palokatko voi toimia myös äänikatkona 2. PALOKATKOJEN HYVÄKSYNNÄT JA OMINAISUUDET Palo-osastointi 2.2. Testausmenetelmät ja palo-ominaisuudet 2.3. CE-merkintä ja tyyppihyväksyntä Ce-merkintä Tyyppihyväksyntä 2.4. Palokatkojen ominaisuudet 3. PALOKATKON ASENNUS Liittyminen muihin rakenteisiin 3.2. Putkiläpiviennit 3.3. Sähköläpiviennit 3.4. Rakenteiden liittymiskohtien saumaus 3.5. Väestönsuojat 4. PALOKATKOMATERIAALIT 10 Vaatimukset käytettäviltä aineilta 4.1. Kipsipohjaiset palokatkomassat 4.2. Sementtipohjaiset palokatkomassat 4.3. Akryylipohjaiset palokatkomassat 4.4. Elastiset palokatkomassat eli silikonimassat 4.5. Grafiittipohjaiset eli laajenevat palokatkomassat 4.6. Palokatkovaahdot 4.7. Palossa paisuvat pohja- ja putkinauhat 4.8. Palonsuojamansetit 4.9. Palokatkopinnoitteet Väliaikaiset tai muunneltavat palokatkot Modulaariset palokatkot Esivalmistetut läpivientikappaleet Palokatkotiilet ja tulpat Läpivientivaraukset Mineraalivillaeristeet Täytteet Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 2 (21)
3 5. ASENNUSMENETELMÄT Täyttömenetelmiä Massaus Valu Tiivistys Saumaus Pursotus 5.2. Levytys 5.3. Mansettien ja saumanauhojen asennus 5.4. Modulaaristen palokatkojen asennus 5.5. Esivalmistettujen läpivientikappaleiden asennus 6. TYÖMENETELMÄT JA ASENNUSTYÖN VAATIMUKSET Maahantuojan tai valmistajan koulutus 6.2. Tyyppihyväksyntäehdot ja työohjeet 6.3. Laadun varmistusjärjestelmä 7. VALVONTAMENETTELYT PALOKATKOJEN OSALTA Oma valvonta 7.2. Rakennuttajavalvonta tai rakennustyöhön ryhtyvän valvonta Vastaava työnjohtaja 7.3. Rakennustyön viranomaisvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen Pelastusviranomainen Vakuutustarkastus Työturvallisuus 8. PALOKATKOJEN MERKINTÄ JA SUUNNITELMAT Suunnitteluasiakirjat 8.2. Palokatkosuunnitelma 8.3. Tarrat 8.4. Piirustusmerkinnät 9. PALOKATKOJEN KUNNOSSAPITO YMPÄRISTÖASIAT 18 Syntyvät jätteet ja niiden hävittäminen 11. PALOKATKOMATERIAALIEN VALMISTAJIA, MAAHANTUOJIA JA ASENNUSYRITYKSIÄ 18 Päivitetty luettelo löytyy Suomen palokatkoyhdistys ry:n kotisivuilta LIITTEET Liite 1. Liite 2. Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, Työturvallisuuslaki 738/2002, otteita lainsäädännöstä. Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2002 Suositus palokatkosuunnitelmassa käytettävistä piirustusmerkinnöistä. Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 3 (21)
4 ALKULAUSE Palokatko on sähköjohtojen- putkien, tai muiden teknisten järjestelmien palotekninen tiivistys läpäistävän rakenteen palo-osastointia vastaavaksi. Palokatko estää tulipalon syttyessä liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen läpivientien kautta. Palokatkot ja palosaumaukset tulee tehdä siten, etteivät tulipalo ja savu pääse leviämään palo-osastosta toiseen avointen aukkojen kautta. Tulipaloissa valtaosa ihmisistä menehtyy savuun. Savu sisältää häkää ja muita palamisreaktiossa syntyviä myrkyllisiä kaasuja. Myös aineelliset vahingot muodostuvat osaksi savuvahingoista. Savu leviää osastoivassa rakennusosassa olevan aukon kautta helposti toiseen palo-osastoon tai tilaan. Paloteknisen kokonaisuuden ja muiden paloturvallisuustoimenpiteiden kanssa oikein tehty ja kunnossapidetty palokatko estää tehokkaasti henkilö- ja omaisuusvahinkoja. PALOKATKON ELINKAARI SUUNNITTELU PALOKATKOTUOTTEISIIN JA -MENETELMIIN PEREHTYNYT SUUNNITTELIJA PUTKI- LÄPIVIENTI SÄHKÖ- LÄPIVIENTI MUU- LÄPIVIENTI ASENNUS HYVÄKSYTYT TUOTTEET JA MENETELMÄT KOULUTETTU- ASENTAJA LAADUN- VALVONTA LUOVUTUS VALVONTA ja HYVÄKSYNTÄ VIRANOMAISVALVONTA JA RAKENNUTTAJAN HYVÄKSYNTÄ RAKENNUS- VALVONTA PELASTUS- VIRANOMAINEN RAKENNNUTTAJA PALOKATKOJEN KUNNOSSAPITO SÄÄNNÖLLISET KARTOITUKSET TARVITTAVAT KORJAUKSET HUOLLON OHJEET Kuva 1. Palokatkon elinkaari alkaa suunnittelusta. Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 4 (21)
5 MÄÄRITTELYT Ohjeeseen liittyvää sanastoa: Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1, Rakennusten paloturvallisuus 2002 on määritelty rakennusten paloteknisiä vaatimuksia. Kun osastoivan rakennusosan palotekniset lähtötiedot ovat selvillä, voidaan määritellä myös osastoivan rakennusosan läpiviennin eli palokatkon vaatimukset. Oppaan määrittelyillä selvennetään oppaassa käytettyjä termejä. palokatko Palokatko on sähköjohtojen- putkien, tai muiden teknisten järjestelmien palotekninen tiivistys läpäistävän rakenteen palo-osastointia vastaavaksi. Palokatko estää tulipalon syttyessä liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen läpivientien kautta. palo-osasto Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla. palonkestävyysaika Minuutteina ilmaistu aika, jonka rakennusosan on todettu täyttävän sille asetetut vaatimukset. osastoiva rakennusosa Asetetun paloluokan vaatimukset täyttävä, paloosastoja erottava rakennusosa. osastoiva ovi tai -ikkuna Asetetun paloluokan vaatimukset täyttävä ovi tai ikkuna. osastoivassa rakennusosassa oleva aukko Aukko, johon asennetaan osastoiva ovi, osastoiva ikkuna tai muu osastoiva luukku ja jonka läpi ei kulje laitteita. osastoivan rakennusosan läpivienti Sähkö- putki, tai muu tekninen osastoivan rakennusosan lävistävä rakennusosa. äänikatko Rakennuksen rakenteessa oleva sähkö-, putki- tai muu läpiviennin täyttö ääniteknisiä vaatimuksia vastaavaksi sähköläpivienti Sähkö, tele, ATK- tai muun kaapelin, kaapelihyllyn, kaapelikourun osastoivan rakennusosan lävistävä osa. Läpivientivaraus Lisäläpivientejä varten asennettu osastoiva varauskappale, jonka läpi voidaan lisätä kaapeleita palokatkoa rikkomatta. putkiläpivienti Ilmanvaihto, viemäri, lämmitys, jäähdytys, prosessi- tai muun putken osastoivan rakennusosan lävistävä osa. palomansetti Muoviputken ympärille asennettava palotilanteessa tiivistyvä kaulus. wrappi Seinärakenteen sisään muoviputken ympäri muurattu palotilanteessa turpoava palonauha. palonsuojamaali Tulipalossa maalattuja rakenteita suojaava erikoismaali. palonsuojafilleri Yhdessä palonsuojamaalin kanssa sekoitettava palokatkopinnoitteen osa. palokatkomassa Kipsi-, vermikuliitti- tai sementtisideainepohjainen massa, jota käytetään läpivientien tyhjien alueiden täyttämiseen (yli 30 mm). palosilikoni Paloluokiteltu ja -testattu joustava silikonipohjainen saumaukseen ja tiivistykseen käytettävä massa, pinta ei ole maalattavissa. paloakryyli Paloluokiteltu ja -testattu akryylipohjainen saumaukseen ja tiivistykseen käytettävä massa, pinta on maalattavissa. palosaumaus Kahden osastoivan rakennusosan välissä oleva yhtenäinen saumattava alue (ei läpivienti). patitus Joissakin tyyppihyväksyntäpäätöksissä on mahdollista rakentaa palokatko pattina varsinaisen osastoivan rakennusosan ulkopuolelle. Patittamisessa patti tuodaan tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaisella suojakerroksella osastoivaan rakennusosaan kiinni. Patitus soveltuu käytettäväksi erityistapauksissa, jos palokatkoa ei pystytä järkevästi toteuttamaan toisella tavalla. palokatkosuunnitelma Kirjallinen selvitysosa palokatkoista ja niiden hyväksyntämenettelyistä ja tarvittaessa pohjapiirustukset palokatkojen sijainnista rakennuksessa sekä tarvittavat detaljit tai leikkauspiirustukset. tyyppihyväksyntä Kansallinen rakennustuotteiden hyväksyntämenettely. tyyppihyväksyntäpäätös Tyyppihyväksyntöjä antavan laitoksen päätös siitä, millä ehdoilla ja mihin käyttötarkoitukseen tyyppihyväksytty rakennustuote tai sen yhdistelmä on tarkoitettu käytettäväksi. Tyyppihyväksyntäpäätös on määräaikainen. CE-merkintä Tuote voidaan myös tietyillä edellytyksillä CE-merkitä. Palokatkoille on valmisteilla eurooppalaisia teknisiä hyväksyntäohjeita, jotka valmistuttuaan mahdollistavat CE-merkinnän. savusulku Tilan tai alueen tiivistäminen savun leviämistä estävin rakennusosin tai rakenteiden yläosien tiivistäminen rakentein ja rakennusosin siten, että savun leviäminen savusulun kautta on estynyt. kaasutiiveys Tilan tai alueen tiivistäminen kaasujen tai aineiden leviämisen estämiseksi toisiin tiloihin. Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 5 (21)
6 1. YLEISTÄ 1.1. Suomen Palokatkoyhdistys ry Tämä ohje on laadittu Suomen Palokatkoyhdistys ry:n ja sen jäsenyritysten toimesta. Ohjeen tavoitteena on selkeyttää palokatkoihin liittyvää termistöä sekä tuoda määräyksiä ja ohjeistusta lähemmäksi käytäntöä. Tämä ohje on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa käyttöönotettavaksi. Lisätietoja Suomen Palokatkoyhdistys ry:stä ja sen jäsenyrityksistä löydät internet-sivuilta Laivojen palokatkot on rajattu tämän ohjeen ulkopuolelle Ohjeen kohderyhmä Tämä ohje on tarkoitettu yleisohjeeksi kaikille, jotka tarvitsevat tietoja palokatkoista, -saumauksista tai palokatkotuotteista. Tällaisia tahoja ovat muun muassa suunnittelijat, valvojat, asentajat ja rakennusvalvonta- sekä pelastusviranomaiset Lainsäädäntö Ohje on laadittu Maankäyttö- ja rakennuslain /132 pohjalta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään muun muassa Suomen rakentamismääräyskokoelmaan, huolehtimisvelvollisuuteen rakentamisessa, sekä tyyppihyväksyntään ja rakennustuotteiden ominaisuuksiin liittyvistä seikoista. Liitteessä 1. on esitetty Maankäyttö- ja rakennuslain niitä kohtia, jotka liittyvät osastoivien rakenteiden läpivienteihin sekä otteita Suomen rakentamismääräyskokoelmasta Nykyiset määräykset ja ohjeet Vuoden 2007 alusta siirryttiin noudattamaan yleiseurooppalaista rakennusosa- ja rakennustarvikeluokitusjärjestelmää. Määräysten keskeisenä tavoitteena on ollut vapaan kaupan turvaaminen EU:n talousalueella. Palokatkoille on valmisteilla Euroopan talousalueen puitteissa eurooppalaisia teknisiä hyväksyntäohjeita (ETAG), jotka valmistuttuaan mahdollistavat CEmerkinnän Palokatkon toimintaperiaate Palokatkon tehtävänä on tiivistää osastoivan rakennusosan läpi kulkevien putkien, roilojen, kanavien, johtojen, hormien sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit niin, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1, Rakennusten paloturvallisuus 2002 kohta 7.4.1). Palokatko estää tulipalon syttyessä liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen läpivientien kautta määrätyn ajan turvaten poistumista ja estäen vahingon leviämistä Palokatko voi olla myös äänikatko Hyvin tehty palokatko toimii useasti myös äänikatkona. Eri tuotteiden ääniteknisistä ominaisuuksista saa lisätietoa palokatkoyhdistyksen jäsenyrityksiltä. TOINEN PALO-OSASTO Kuva 2. Palokatkon toimintaperiaate SAVU LÄMPÖ LIEKIT putki- tms. läpivienti palokatko osastoiva rakennusosa Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 6 (21)
7 2. PALOKATKOJEN HYVÄKSYNNÄT JA OMINAISUUDET 2.1. Palo-osastointi Osastoivassa rakennusosassa olevan palokatkon palo-osastoinnin tulee yleensä olla vähintään sama kuin osastoivan rakennusosan. Eri tuotteilla ja menetelmillä palokatko voidaan tehdä vaadittua palo-osastointia vastaavaksi. Ainoastaan osastoivassa rakennusosassa olevat ovet, ikkunat ja muut pienehköt aukkoa suojaavat rakennusosat kuten luukut voivat yleensä olla vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestävyysajasta. Esimerkki: Palo-osasto on osastoitu toisesta palo-osastosta EI 60 luokan rakennusosin. Väliin rakennetaan palokatko, jonka on oltava hyväksytty käytettäväksi luokkaan EI Testausmenetelmät Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1, Rakennusten paloturvallisuus 2002: liitteessä Opastavia tietoja on määritelty niitä luokitus- ja koemenetelmästandardeja joiden avulla voidaan kuvata tai osoittaa rakennustarvikkeiden eli palokatkojen soveltuvuus kyseiseen käyttöön CE-merkintä ja tyyppihyväksyntä Rakennustuotteen kelpoisuus selvitetään rakennustuotedirektiivin mukaisessa menettelyssä (CE-merkintä), tyyppihyväksynnässä, varmennetun käyttöselosteen perusteella tai rakentamisen viranomaisvalvonnassa. Harkittaessa rakennustuotteiden kansallisten tyyppihyväksyntäohjeiden kumoamista niiden ollessa päällekkäisiä eurooppalaisen CE- merkintäjärjestelmän kanssa otetaan huomioon rakennustuotteiden valmistajien tarpeet eri hyväksyntäjärjestelmien käyttöön pitäen kuitenkin ensisijaisena CEmerkintäjärjestelmää. Palokatkotuotteiden osalta voidaan tilanteessa, jossa CEmerkintä ei ole vielä mahdollista, tuotteen kelpoisuus osoittaa esimerkiksi luokitusstandardin SFS-EN ja puolueettoman tutkimuslaitoksen sen perusteella antaman luokitusraportin tai sertifikaatin perusteella. Sekä tyyppihyväksyntä, että hyväksynnän myöhemmin syrjäyttävä CE- merkintä ovat rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain mukaan vapaaehtoiset menettelyt. Palokatkoyhdistys pitää toistaiseksi luotettavimpana tapana tyyppihyväksyntämenettelyä CE-merkintä Rakennustuotedirektiiviin 89/106/ETY perustuva tuotekohtainen eurooppalainen harmonisointityö kattaa huomattavan osan tyyppihyväksynnän piirissä olevista tuoteryhmistä. Rakennustuotteiden hyväksynnästä annettuun lakiin liittyvän eduskunnan lausuman mukaan CEmerkintäjärjestelmää on pidettävä ensisijaisena tyyppihyväksynnän ollessa päällekkäinen CE-merkintäjärjestelmän kanssa. Siltä osin kuin tuotteen ominaisuudet voidaan osoittaa harmonisoituun tuotestandardiin tai eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään CE-merkinnällä, tuotteelle ei voida myöntää tyyppihyväksyntää. CEmerkinnällä varustetun tuotteen, joka vastaa sille asetettua toimivuustasoa, katsotaan täyttävän tuotteelle sen ilmoitetussa käyttökohteessa asetetut tekniset vaatimukset. CE-merkintä ei siten, poiketen tyyppihyväksynnästä, suoraan osoita tuotteen kelpoisuutta. CEmerkinnällä varustetun rakennustuotteen kelpoisuus aiottuun rakentamiseen tulee aina selvittää CE-merkinnän yhteydessä annettujen tietojen perusteella. (Lähde: ympäristöministeriön kirje rakennustarkastajille YM6/600/2006). Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 7 (21)
8 Tyyppihyväksyntä Kansallista hyväksyntämenettelyä Suomen Ympäristöministeriön tyyppihyväksyntää käytetään osoittamaan tuotteiden ja asennusmenetelmien soveltuvuutta tarkoitukseensa. Tyyppihyväksytty tuote täyttää sille tyyppihyväksyntäpäätöksessä mainitut vaatimukset ja sitä saadaan käyttää rakentamisessa ottaen huomioon päätöksessä mainitut ehdot. Palokatkoille on valmisteilla Euroopan talousalueen puitteissa eurooppalaisia teknisiä hyväksyntäohjeita (ETAG), jotka valmistuttuaan mahdollistavat CEmerkinnän. Tämä tarkoittaa, että palokatkoille ei vuoden 2008 jälkeen voida enää myöntää tyyppihyväksyntöjä. Siltä osin kuin palokatkoille on myönnetty tyyppihyväksyntä ennen voidaan hyväksynnän voimassaoloajan palokatkojen ominaisuudet luonnollisestikin osoittaa tyyppihyväksynnällä tai siihen kuuluvalla merkillä. Tuotekohtaisesta tyyppihyväksynnästä saa tietoa palokatkoyhdistyksen jäsenyrityksiltä. Tyyppihyväksyntäpäätökset julkaistaan VTT:n ja Ympäristöministeriön www. sivuilla Palokatkojen ominaisuudet Palokatko ei saa levittää paloa, mutta se saa olla palavasta materiaalista rakennettu. Sen tulee myös kestää palokatkona osastoivan rakennusosan palonkestävyysaika. Palokatkon tulee olla riittävän tiivis, etteivät savu- ja palokaasut pääse leviämään palo-osaston ulkopuolelle. Läpiviennit tulee yleensä lisäksi tiivistää. Palokatkotuotteiden yksityiskohtaisista palo-ominaisuuksista saa tietoa palokatkoyhdistyksen jäsenyrityksiltä. 3. PALOKATKON ASENNUS Tässä osassa on kuvattu yleisesti palokatkojen asennusta. Tuotteiden ominaisuuksista riippuen eri tuotteilla voi olla toisista tuotteista poikkeavia ominaisuuksia. Palokatko asennetaan tuotteiden tyyppihyväksyntäehtojen ja palokatkosuunnitelman mukaisesti. Kuva 3. Palokatkon asennus vaatii ammattitaitoa Liittyminen muihin rakenteisiin Liitokset ja liittymiset ympäröiviin rakenteisiin, rakennelaskelmat ja muut tarvittavat selvitykset esitetään palokatkosuunnitelmassa tai muissa erityispiirustuksissa tarpeen vaatiessa Putkiläpiviennit Putkiläpiviennit ovat metalli-, muovi-, komposiitti- ja muista erityismateriaaleista valmistettuja putkien läpivientejä. Putkiläpivienneissä materiaalivalinnat tehdään putken materiaalin mukaisesti. Esimerkkinä metalliputket eivät painu kasaan tulipalotilanteessa ja näin ollen paisuvia massoja ei tarvita. Vastaavasti muoviputken sulaminen aiheuttaa tarpeen paisuvien massojen tai materiaalien käytölle. Muita huomioitavia seikkoja ovat muun muassa tartunnan varmistaminen ja lämpövaihteluiden vaikutus tartuntaan. Putkiläpiviennin palokatkoasennukseen on useita vaihtoehtoja, josta alla mainittuina esimerkkejä eri asennustavoista: Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 8 (21)
9 1) Tyyppihyväksytyllä putkieristeellä eristetyn metalliputken läpivientikohta tiivistetään palokatkomassalla tai palamattomalla laastilla hyväksynnän mukaisesti. 2) Metalliputken ja osastoivan rakennusosan väliin sullotaan mineraalivilla ja tiivistetään joko akryylipohjaisella tai elastisella palokatkomassalla (palokitillä). 3) Metalliputken ja osastoivan rakennusosan väli tiivistetään palokatkomassalla vaadittuun rakennevahvuuteen ja paloluokkaan. 4) Muoviputken läpivienti tiivistetään tyyppihyväksynnän ja asennusohjeen mukaisilla menetelmillä ja putken ympäri asennetaan palomansetti, wrappi tai laajenevaa palokatkomassaa. Jonkun edellä mainituista tehtävänä on tiivistää muoviputken sulaessa avoimeksi jäänyt läpivienti tulipalossa. Tuotteen paloosastointivaatimus valitaan muoviputken ja osastoivan rakennusosan mukaisesti. 5) Putken ympärys tiivistetään suoraan akryyli- tai silikonipohjaisella palokatkomassalla osastoivaan rakennusosaan. 6) Tehdään väliaikainen palokatko väliaikaisilla palokatkotuotteilla (palopussit tai muut vastaavat tuotteet). 7) Vaahdotetaan työaukko tarkoitukseen soveltuvalla oikeaan tarkoitukseen tyyppihyväksytyllä palokatkovaahdolla (huomioitava mm. onko tarkoitettu aukkojen täyttöön vai saumaukseen). Kaikissa asennustavoissa käytettävät materiaalit, materiaalien ominaisuudet, materiaalipaksuudet ja asennustavat löytyvät kyseisen asennusmenetelmän tyyppihyväksyntäpäätöksestä Sähköläpiviennit Sähköläpivientien palokatkoasennukseen on useita vaihtoehtoja: 1) Kaapelit niputetaan ja massataan tyyppihyväksyntäpäätöksen liitteenä olevien asennusdetaljien mukaisesti. 2) Yksittäisen kaapelin ympäristö tiivistetään suoraan palokatkomassalla (asennusohjeiden ja hyväksynnän mukaisesti) osastoivaan rakennusosaan. 3) Tehdään väliaikainen palokatko väliaikaisilla palokatkotuotteilla (palopussit ym.). Varausten käyttö on suositeltavaa sähköpalokatkojen yhteydessä. Tällöin jälkikäteen asennettavat kaapelit voidaan viedä varausten läpi palokatkoa rikkomatta. 4) Käytetään palokatkon tekemiseen paikanpäällä tai valmiiksi asennettuja valmiskomponentteja. 5) Patitetaan sähkökaapelinippu ja tarvittaessa tiivistetään johtojen välit akryylipohjaisella palokatkomassalla Rakenteiden liittymiskohtien saumaus Rakenteiden liittymiskohtien saumauksiin käytettäviä palokatkoratkaisuja ovat: 1) Sauma sullotaan mineraalivillalla tai tarkoitukseen hyväksytyllä taustanauhalla ja tiivistetään palosilikonilla tai akryylillä osastoivaa rakennusosaa vastaavaksi. 2) Saumaan asennetaan palossa paisuva tyyppihyväksytty saumanauha. 3) Saumaan pursotetaan saumaukseen hyväksyttyä palokatkovaahtoa ja pinta viimeistellään pellityksellä, palosilikonilla tai akryylillä osastoivaa rakennusosaa vastaavaksi Väestönsuojat Väestönsuojien osalta K- ja S1-luokan väestönsuojissa on yleisesti käytetty räjähdyspainekokein testattuja läpivientikappaleita tai materiaaleja. Näiden kappaleiden lisätiivistämiseen voidaan käyttää palokatkoasennuksiin hyväksyttyjä tiivistysaineita seuraavin edellytyksin: - Tiivistys toteutetaan väestönsuojan sisäja ulkopuolelta (painevaikutus tiivistää läpivientejä) -Läpivientikappaleen toimintaa ei heikennetä. Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 9 (21)
10 - Tiivistys ei kohdistu suojassa olevien betonirakenteiden heikkouteen tai niiden tiiveyden korjaamiseen. S3, S6 ja S9-luokan väestönsuojissa tulee käyttää räjähdyspainekokein testattuja tuotteita- ja asennusmenetelmiä (EN ). 4. PALOKATKOMATERIAALIT Vaatimukset käytettävien tuotteiden osalta määräytyvät käyttötarkoituksen, vaadittavien palo-ominaisuuksien ja asennuskohteen vaatimusten perusteella. Yksittäinen palokatkomateriaali ei yleensä muodosta palokatkoa vaan palokatko on yleensä useamman tuotteen yhdistelmä. Poikkeuksiakin löytyy muun muassa valettavista massoista. Eri palokatkomateriaaleja käytettäessä tulee aina selvittää tuotteiden yhteensopivuus valmistajien ohjeista ja tyyppihyväksyntäpäätöksistä Kipsipohjaiset palokatkomassat Kipsipohjainen palokatkomassa on yleisin tapa tehdä palokatko. Kipsipohjaisia palokatkomassoja käytetään myös laajojen reikien ja aukkojen pienentämiseen ennen varsinaista palokatkoa. Mikäli rakenteeseen kohdistuu rasitusta (esim. kävely), on palokatkon kantavuus määriteltävä aina tapauskohtaisesti suunnittelijan toimesta palokatkosuunnitelmassa. Tarkat mitoitustiedot löytyvät maahantuojien tuoteohjeista. Kipsipohjaiset palokatkomassat eivät kestä jatkuvaa kosteusrasitusta. Ne voidaan kuitenkin suojata kosteudelta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kipsipohjaisen massan etuja ovat hyvät kantavuusominaisuudet massan turpoavuuden johdosta, keveys, kutistumattomuus, hyvät palonkestoominaisuudet, sekä huoltovapaus (mikäli katkoa ei rikota). Kipsipohjaisiin palokatkoihin voidaan myös helposti tehdä muutoksia jälkikäteen. Massat sitovat hyvin lämpöä ja hidastavat myös lämmön siirtymistä rakenteiden läpi tulipalossa Sementtipohjaiset palokatkomassat Sementtipohjaisia palokatkomassoja käytetään laajojen reikien ja läpivientien tiivistämiseen tiloissa, joissa on kosteusrasitusta tai tarvitaan pitkää työstöaikaa. Sementtipohjaiset palokatkomassat soveltuvat myös ulkotiloihin. Massan kutistuvuus tulee huomioida suunnittelussa. Sementtipohjaisen palokatkomassan etuja (ominaisuuksia) ovat kosteudenkestävyys, pitkä työstöaika ja hyvä työstettävyys asennettaessa Akryylipohjaiset palokatkomassat Akryylipohjaisia palokatkomassoja käytetään metalliputkien läpivienteihin, rakennus- ja liikuntasaumojen palosuojaukseen sekä läpivientien viimeistelyyn. Akryylipohjaisten palokatkomassojen etuja ovat muun muassa maalattavuus, hyvä tarttuvuus, UV-säteilyn kestävyys, savukaasu- ja vedenpitävyys sekä ääneneristävyys Elastiset palokatkomassat eli silikonimassat Elastisia palokatkomassoja käytetään rakennus- ja liikuntasaumojen palosuojaukseen ja metalliputkien läpivienteihin ja saumoihin. Saumojen liikevara voi olla tuotteista riippuen jopa 25 %. Elastisten palokatkomassojen etuina ovat muun muassa sauman joustavuus, UVsäteilyn, otsonin ja matalien sekä korkeiden lämpötilojen kestävyys, savukaasu- ilma- ja vedenpitävyys sekä ääneneristävyys. Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 10 (21)
11 4.5. Grafiittipohjaiset eli laajenevat palokatkomassat Laajenevia palokatkomassoja käytetään sähkö- ja muoviputkien läpivientien tiivistykseen. Massa laajenee korkeassa lämpötilassa (lämpötila yli 150 o C) jopa 7 kertaisesti. Kauluksessa oleva nauha laajenee tulipalossa rikkoen muoviputken ja estäen palon leviämisen tätä kautta. Palonsuojamansettien etuina ovat nopea asennettavuus, pieni tilantarve sekä helppo jälkiasennettavuus. Laajenevat palokatkomassat soveltuvat erinomaisesti kohteisiin joissa edellytetään savukaasutiiviyttä sekä palokatkon jälkipaikkaukseen ja saumaukseen Palokatkovaahdot Palokatkovaahtoja on kehitetty kahteen tarkoitukseen: Aukkojen täyttämiseen sekä saumaukseen. Tyyppihyväksyntäehdoista selviää mihin käyttötarkoitukseen ja käyttökohteeseen palokatkovaahto soveltuu. Tämä seikka tulee myös selvittää huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Palokatkovaahtojen etuja ovat käytön helppous vaikeapääsyisissä kohteissa, nopea asennettavuus, maalattavuus ja oikein asennettuna myös hyvä äänen eristävyys Palossa paisuvat sauma- ja putkinauhat Palossa paisuvia pohjanauhoja käytetään elementtisaumauksessa varsinaisen palokatkon (saumauksen) tukena. Palokatkojärjestelmän osana Putkinauhoja käytetään muoviputken tiivistämiseen. Nauha laajenee tulipalossa estäen palon ja savun leviämisen. Pohja- ja putkinauhojen etuina on nopea asennettavuus ja ääntä eristävä vaikutus sekä hyvä tiiveys savukaasuilta ja liekeiltä. Ne nopeuttavat myös varsinaisen palokatkon asennusta Palosuojamansetit Palon katkaisevien kaulusten eli palonsuojamansettien tehtävänä on suojata muoviputkien läpiviennit. Kuva 4. Palonsuojamansetti estää tehokkaasti tulipalon leviämisen tiivistämällä sulaneeseen muoviputkeen syntyneen aukon Palokatkopinnoitteet Palokatkopinnoitteita käytetään kaapeliarinoiden suojaukseen, muovi- ja metalliputkien palonsuojaukseen sekä yksittäisten kaapeleiden suojaukseen. Pinnoitekokonaisuuteen sisältyvät palonsuojamaali, palonsuojafilleri ja kova mineraalivilla (tiheys yli 150 kg/m 3 ). Läpivientien pinnoitteet soveltuvat erityisesti kevyille väliseinille, ne ovat helppoja levittää ja ovat savua läpäisemättömiä. Kaapelipinnoitteilla pystytään tehokkaasti ehkäisemään kaapelipalojen leviämistä palo-osastosta toiseen Väliaikaiset tai muunneltavat palokatkot Palokatkopussit ja palokatkotyynyt soveltuvat seinä- ja kattorakenteisiin. Tuotteiden avulla voidaan tehdä tilapäinen tai pysyvä palokatko. Tuotteet soveltuvat tiloihin, joissa suojataan viereisiä tiloja pölyn, äänen tai muun rasituksen vuoksi, saneerauksiin, uudisrakentamiseen sekä kohteisiin, joissa muutetaan usein sähköistyksiä tai läpivientejä. Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 11 (21)
12 4.11. Modulaariset palokatkot Modulaarinen palokatko koostuu valmisosista, jotka asennetaan mittatarkkoihin läpivientiaukkoihin. Se soveltuu erilaisiin laitetiloihin, puhdastiloihin sekä räjähdysvaarallisiin tiloihin. Läpiviennistä tulee samalla palo-, kaasu- ja vesitiivis. Läpivientiratkaisu toimii palokatkona EI 60-kivirakenteissa Osa tuotteista soveltuu myös K- ja S1- luokiteltuihin väestönsuojiin. Olemassa olevaan modulaariseen palokatkoon on helppo lisätä kaapeleita tai putkia ja muuttaa niiden määrää. Tulevaisuuden lisäkapasiteetti ja asennuksen muokattavuus tekevät modulaarisesta järjestelmästä joustavan ja pitkäikäisen palokatkon. Modulaarisia palokatkoja saa neliskulmaisena sekä pyöreinä joko yhden kaapelin tai useamman kaapelin ratkaisuina Esivalmistetut läpivientikappaleet Saatavana on myös LVIS-suunnitelmien mukaan esivalmistettavia läpivientikappaleita, jotka asennetaan osastoiviin rakenteisiin etukäteen. Esivalmistettujen läpivientikappaleiden käyttö ei työmaalla edellytä koulutettuja asentajia. Niiden etuna on joustava putkija johtoasennus sekä vähäinen jälkityön tarve. Nämä läpivientikappaleet ovat parhaimmillaan mm. asuntotuotannossa, jossa toistuvat useat samanlaiset läpiviennit Palokatkotiilet ja tulpat Palokatkotiilet soveltuvat pienten ja keskisuurten kaapeli- ja putkiläpivientien tiivistämiseen joko väliaikaisina tai pysyvinä palokatkoina. Tuotteilla voidaan toteuttaa palokatkoja, joissa halutaan suojata viereisiä tiloja pölyn, äänen tai muun rasituksen vuoksi sekä ne soveltuvat hyvin saneerauksiin, uudisrakentamiseen sekä kohteisiin, joissa joudutaan usein muuttamaan sähköistyksiä tai läpivientejä. Palokatkotulppia käytetään kaapeliläpivientien tiivistykseen etukäteen tehtyjen pyöreiden reikien tilapäisessä suojaamisessa sekä pysyvinä palokatkoina kaapelinippujen ja yksittäisten kaapelien palosuojauksessa. Palokatkotiilet ja tulpat suojataan erikseen kosteissa tiloissa ja ulkona kosteusrasitukselta ja UV-säteilyltä. Palokatkotiilten ja tulppien etuja ovat muun muassa siisti ja hygieeninen asennustyö, muunneltavuus, jälkikäteen tehtävät lisäykset sekä palokatkon joustavuus liike-, lämpö- ja muilta kuormitustekijöiltä Läpivientivaraukset Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa määritellään mahdollisuuksien mukaan palokatkoihin tulevat käytönaikaiset muutostarpeet. Palokatkon yhteyteen asennettaviin läpivientivarauksiin voidaan jälkikäteen lisätä sähkö- ym. kaapeleita palokatkoa rikkomatta nopeasti ja ilman palokatkon korjausta. Läpivientivaraukset ovat joko teollisesti valmistettuja putkivarauksia tai tyyppihyväksyntäehtojen mukaisesti kittaamalla rakennettuja varauksia. Tyyppihyväksyttyjä tulevien läpivientien varauksia on erilaisia ja kokoisia Mineraalivillaeristeet Metalliputkien läpiviennissä käytetään muun muassa tyyppihyväksyttyjä kivivillasta valmistettuja putkieristeitä. Eriste asennetaan putkelle siten, että se jatkuu katkeamattomana rakenteen läpi Täytteet Yleisimpiä aukkojen ja saumojen pienentämiseen ja pohja-aineina käytettyjä aineita ovat mineraalivillaeristeet, siporex-harkot ja edellä mainitut pohja- ja putkinauhat sekä vermikuliitti. Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 12 (21)
13 5. ASENNUSMENETELMÄT Palokatkojen asennusvaatimukset on tarkemmin esitetty tuotekohtaisissa tyyppihyväksyntäpäätöksissä. Tyyppihyväksyntäpäätöksen lisäksi tietoa löytyy asennusohjeesta sekä tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta Täyttömenetelmiä Massaus Massauksessa osastoivan rakennusosan ja läpiviennin välinen tyhjä tila täytetään massalla tai massalla ja mineraalivillalla tyyppihyväksyntäehtojen mukaisesti Valu Valussa osastoivan rakennusosan ja läpiviennin välinen tyhjä aukko tai tila valetaan palokatkomassalla muotteihin, jotka on rakennettu ennen valua. Kuva 5. Pystyosien, kuten katon tai lattian läpivientien tiivistäminen estää tehokkaasti palon leviämisen palo-osastosta toiseen yhdessä muiden paloturvallisuustoimien kanssa. (Palopellit kuvan ilmanvaihtokanavissa on asennettu alapuolelle) Tiivistys Tiivistyksen tehtävänä on viimeistellä palokatko ja lisätä savukaasutiiveyttä osastoivassa rakennusosassa. Tiivistys muodostaa joustavan liitoksen lämpö- ja muiden liikkeiden varalta. Tiivistyksellä voi olla merkitystä myös ääniteknisesti Saumaus Saumauksessa saumaan asennetaan pohjanauha tai muu täyte tai sauma saumataan silikoni tai akryylipohjaisilla palokatkomassoilla taikka näiden yhdistelmällä tyyppihyväksyntäehtojen mukaisesti Pursotus Silikoni- ja akryylipohjaiset tai pursotettavat vaahdot levitetään saumaan ja aukkoon joko pursotuspistoolilla tai ponneaineiden avulla Levytys Levytys (esim. kova mineraalivilla tiheys > 140 kg/m 3 ) toteutetaan useasti yhdessä pinnoitteiden kanssa tyyppihyväksytyillä menetelmillä Mansettien ja saumanauhojen asennus Mansetit asennetaan yleensä ruuvi- tai naulakiinnityksellä asennusohjeiden mukaisesti muoviputkien ympärille Modulaaristen palokatkojen asennus Modulaarisissa palokatkoissa asennus aloitetaan kehyksen asentamisella joko valuvaiheessa tai jälkikäteen aukkoon. LVIS asennusten jälkeen asennetaan oikean kokoiset moduulit kehyksen ja kaapelien tai putkien ympärille asennusohjeiden mukaan Esivalmistettujen läpivientikappaleiden asennus Esivalmistetut läpivientikappaleet asennetaan joko elementtitehtailla valmiiksi määriteltyihin kohtiin ennen elementin valua tai työmaalla muotteihin ennen paikalla valettavia rakenteita. Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 13 (21)
14 6. TYÖMENETELMÄT JA ASENNUSTYÖN VAATIMUKSET Oikein asennettu palokatko kestää koko suunnitellun käyttöiän, mikäli sitä ei rikota. Käyttöikään vaikuttavat kaikki palokatkon asennuksen jälkeiset toimet kuten esimerkiksi lisäykset kaapeleissa, remontit sekä esimerkiksi olosuhteiden muutokset Maahantuojan tai valmistajan koulutus Palokatkotuotteiden valmistajat tai maahantuojat edellyttävät perehtyneisyyttä palokatkotuotteiden asennukseen ja käytettäviin tuotteisiin. Palokatkon saavat asentaa ainoastaan koulutuksen saaneet asentajat. Palokatkoja asentavien yritysten tulee lisäksi kouluttaa asentajansa riittävästi esimerkiksi kisällinkoulutuksen avulla tai muuten varmistua siitä, että asennustyötä tekevät ovat perehtyneet käytettävän tuotteen ominaisuuksiin tai asennustyön vaatimuksiin Tyyppihyväksyntäehdot ja työohjeet Palokatkojen asennustyö edellyttää tyyppihyväksyntäehtojen ja osastoivien rakennusosien välistä tuntemusta. Asennukset tulee tehdä tyyppihyväksyntäehtojen ja työohjeiden mukaisesti Laadunvarmistusjärjestelmä Jokaisella palokatkoja asentavalla yrityksellä tulee olla riittävät valmiudet asennustyön laadun varmistukseen. Tällaiseksi voidaan lukea esimerkiksi laatujärjestelmät tai niiden osakokonaisuudet. 7. VALVONTAMENETTELYT PALOKATKOJEN OSALTA Eri viranomaiset ja tarkastuksia suorittavat tahot puuttuvat niihin epäkohtiin, joita havaitsevat. Rakennuttaja ja rakennuksen omistaja vastaavat siitä, että rakennus on turvallinen käyttää. Rakennustyön ja käytönaikainen omavalvonta ovatkin tärkeimpiä valvonnan keinoja Oma valvonta Oma valvonta pitää sisällään asennusyritysten oman laadunvalvonnan. Tähän kuuluvat jatkuva määräysten ja ohjeiden seuranta, maahantuojan tai tuotteiden valmistajan täydennyskoulutus sekä laadunvalvonta riippumattoman tahon kanssa. Tyyppihyväksyntäpäätöksissä on myös materiaalien osalta edellytetty puolueetonta tarkastustoimintaa Rakennuttajavalvonta tai rakennustyöhön ryhtyvän valvonta Rakennushankkeeseen ryhtyvän erityisenä tehtävänä on huolehtia, että rakentamisen olennaiset tekniset ja vaatimukset täyttyvät. Huolehtimisvelvollisuuteen kuuluvat muun ohessa rakennustyön valvonta sekä työn tarkastaminen ja todentaminen samoin kuin käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen. Rakennusluvassa tai ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestettävässä aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Sen yhteydessä voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös edellyttää selvitys toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 14 (21)
15 Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastuksen todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisen toimittamista tarkastuksista sekä yksityisen vastaaviksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista. rakennustyöhön ryhtyvä VIRANOMAIS- VALVONTA vastaava PALOKATKOT työnjohtaja valvojat ja urakoitsija suunnittelijat Kuva 6. Rakennuksen rakentamisen osalta noudatetaan lainsäädännön ja rakentamisen aikana sovittuja valvontakäytäntöjä Vastaava työnjohtaja Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja laadusta vastaava, joka huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Vastaavan työnjohtajan vastuulla on huolehtia mm. että rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat Rakennustyön viranomaisvalvonta Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin Rakennusvalvontaviranomainen Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset (olennaiset tekniset vaatimukset). Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään Pelastusviranomainen Rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että pelastustoiminta on onnettomuuden sattuessa mahdollista. Pelastusviranomaisen tehtävinä on muun muassa huolehtia pelastusviranomaisille kuuluvasta onnettomuuksien ehkäisystä ja vahinkojen rajoittamisesta sekä palotarkastuksista sekä ennen käyttöönottoa, että rakennuksen käyttöönoton jälkeen Vakuutustarkastus Finanssialan keskusliitto ylläpitää vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita, joissa määritellään niitä seikkoja, jotka tulee huomioida turvallisuuden kannalta. Vakuutustarkastajat kiinnittävät huomiota myös palokatkoihin vakuutustarkastuksien yhteydessä. Palokatkojen puutteellisuuksilla saattaa olla myös taloudellista merkitystä määriteltäessä vakuutusehtoja ja maksuja. Vakuutustarkastukset perustuvat vakuutussopimuksiin sekä Vakuutussopimuslakiin. Finanssialan keskusliiton suojeluohjeessa VAKES 1/2005 Sähköpalojen torjunta Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 15 (21)
16 kohdassa Kaapeliläpiviennit on määritelty seuraavaa: Osastoivan rakennusosan kaapeliläpivienti tulee tehdä niin, että osastoivuutta ei olennaisesti heikennetä. Kaapeliläpiviennit tulee tiivistää jo asennustyön aikana ja lopullisesti heti läpiviennin kaikkien kaapeliasennusten jälkeen. Työn aikana, silloin kun kaapeliläpivientikohdassa ei tehdä töitä, on läpivienti tiivistettävä tilapäisesti rakenteen osastointia vastaavaksi Työturvallisuus Palokatkotuotteiden käsittely ja asennus edellyttävät aina kyseisen tuotteen käyttöturvallisuustiedotteisiin perehtymistä ennen työn aloittamista, sekä asianmukaisten suojavälineiden käyttöä. Valitsemalla vaihtoehtoisen palokatkon tai asennusmenetelmän työlle, työhön liittyviä riskejä voidaan myös pienentää tai poistaa. Työsuojeluviranomaiset toimivat valvovina viranomaisina työsuojeluasioissa. 8. PALOKATKOJEN SUUNNITELMAT JA MERKINTÄ 8.1. Suunnitteluasiakirjat Rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus- ja kokemus. Suunnittelijan tulee vastuullaan olevan suunnittelutehtävän (esim. palokatkosuunnitelman) osalta huolehtia, että hänellä on suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, laatia rakennuslupamenettelyssä tai rakennustyön aikana tarvittava oman alansa suunnitelma sekä siihen liittyvät piirustukset ja muut asiakirjat, laatia rakennustyön aikaiset mahdolliset muutokset suunnitelmaan, laatia rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje oman suunnittelualansa osalta, sekä huolehtia hänelle mahdollisesti aloituskokouksessa osoitetusta oman alansa rakennustyön valvonnasta Palokatkosuunnitelma Palokatkosuunnitelman laatii palokatkourakoitsijan nimeämä suunnittelija tai muu rakennushankkeeseen ryhtyvän nimeämä erityissuunnittelija. Suunnitteluasiakirjat sisältävät palokatkojen osalta ainakin kirjallisen osan (työselityksen, käyttö- ja huolto-ohjeet, tyyppihyväksyntäpäätökset liitteineen) ja tarvittaessa pohjapiirroksen palokatkojen sijainnista kiinteistössä. Lisäksi tarpeen mukaan esitetään yksityiskohtaisia rakennekuvia, mikäli käytettävät rakenteet eivät selviä tyyppihyväksyntäpäätöksen liitteistä. Sähkösuunnittelijan ja lvi-suunnittelijan on liitettävä omiin suunnitelmiinsa tarvittaessa myös palokatkosuunnitelma. Kohteen pääsuunnittelija on vastuussa eri suunnitelmien yhteensovittamisesta. Kuva 7. Käyttöturvallisuustiedotteesta selviävät mm. palokatkomateriaalien ominaisuudet, ensiapu- ja turvallisuusohjeet. Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 16 (21)
17 8.3. Tarrat Kohteissa, joissa palokatkoja asennetaan omatoimisesti tai korjataan, tulee huolehtia siitä, että korjauksissa käytettävät aineet soveltuvat käytettäväksi keskenään. Korjauksista ja niissä käytetyistä aineista tulee myös pitää erillistä luetteloa. Asennusyrityksillä tämän korvaavat merkintään käytettävät asennustarrat. Mikäli palokatko on merkitty, tulee korjaustyö suorittaa vastaavilla ja korjausmenetelmillä vähintään vanhan palokatkon rakennevahvuuksiin nykymääräysten mukaisesti. TUOTE: PALOLUOKKA: Oy Yritys Ab Palokatko asennusmenetelmineen perustuu: CE-merkintään. Kansalliseen tyyppihyväksyntäpäätökseen Muuhun luotettavaan selvitykseen MERKINTÄ KATTAA: huonetilan yksittäisen palokatkon TUOTE 1 TUOTE 2 TUOTE 3 MUU TUOTE: ASENNUSYRITYS: ASENTAJA: PVM: / / 20 EI 15 EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 EI 240 Kuva 8. Esimerkkinä palokatko merkitään tarralla tila- tai palokatkokohtaisesti Piirustusmerkinnät Suositeltavat palokatkosuunnitelmissa käytettävät piirustusmerkinnät löytyvät liitteestä PALOKATKOJEN KUNNOSSAPITO Normaaliolosuhteissa muuttumattomana säilyvä palokatko on huoltovapaa. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että jälkikäteen tehtävät muutostyöt kuten sähköasennukset, kaapelien lisäykset ja muut tekijät edellyttävät palokatkojen kuntotarkastusta. Säännölliset kartoitukset ja muutosten yhteydessä tehtävät palokatkojen korjaukset tai kunnostukset on syytä merkitä rakennuksen kunnossapito-ohjelmaan. Rakennuksen elinkaaren aikana tehtävät läpiviennit on rakennettava palokatkot huomioiden. Vanhojen ilman hyväksyntää olevien läpivientien tiivistyksen osalta tulee kunnossapidon yhteydessä kiinnittää erityistä huomiota niiden saattamiseksi nykymääräysten mukaisiksi. Finanssialan keskusliiton suojeluohjeessa VAKES 1/2005 Sähköpalojen torjunta kohdassa Kaapeliläpiviennit on määritelty kunnossapidon osalta seuraavaa: Yritysten tulee luoda käytäntö kaapeliläpivientien kunnossapitämiseksi ja tiivistämiseksi. Läpivientien tiivistämisestä on myös määriteltävä vastuu yrityksessä. Tämä voidaan järjestää esimerkiksi valitsemalla tietyt kaapeliläpivientimenetelmät, joita oma organisaatio käyttää, tai tilaamalla kaapeliläpiviennin tiivistystyö ulkopuoliselta toimittajalta. Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 17 (21)
18 10. YMPÄRISTÖASIAT Syntyvät jätteet ja niiden hävittäminen Palokatkotuotteiden asennuksen tai purkutyön yhteydessä syntyvät jätteet tulee hävittää tuoteselosteen käsittelyohjeen mukaisesti. 11. PALOKATKOMATERIAALIEN VALMISTAJIA, MAAHANTUOJIA JA ASENNUSYRITYKSIÄ Päivitetty luettelo valmistajista, maahantuojista, tuotemerkeistä sekä asennusyrityksistä löytyy Suomen palokatkoyhdistys ry:n kotisivuilta LÄHTEET Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Työturvallisuuslaki /738 Suomen rakentamismääräyskokoelma osa E1, Rakenteellinen paloturvallisuus 2002 Suomen rakentamismääräyskokoelma osa A1, Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, Määräykset ja ohjeet 2006 Ympäristöministeriön kirje rakennustarkastajille , YM6/600/2006 Sisäministeriön asetus 947/2001 S1- ja K-luokan teräsbetoniset väestönsuojat Suojeluohje VAKES 1/2005 Sähköpalojen torjunta RIL Ympäristöministeriön moniste 133, Tyyppihyväksyntä vs. CE-merkintä Sähköstandardi SFS Suomen palokatkoyhdistyksen jäsenyritysten palokatko-ohjeet ja oppaat sekä työohjeet, Palokatkoihin liittyvät tyyppihyväksyntäpäätökset Palokatkotuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 18 (21)
19 Liite 1. Ohjeeseen liittyvää lainsäädännöllistä taustaa Maankäyttö- ja rakennuslaki / Suomen rakentamismääräyskokoelma Asianomainen ministeriö antaa tätä lakia täydentäviä rakentamista koskevia teknisiä ja näitä vastaavia yleisiä määräyksiä ja ohjeita, jotka julkaistaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Ministeriö myös huolehtii valtion viranomaisten antamien rakentamista koskevien määräysten yhteensovittamisesta. Määräyskokoelmaan voidaan ottaa myös muun lainsäädännön nojalla annettuja rakentamista koskevia määräyksiä. Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia, vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset. Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät. 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset (olennaiset tekniset vaatimukset). Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa. 119 Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. 148 Tyyppihyväksyntä Asianomainen ministeriö voi hakemuksesta määräajaksi hyväksyä rakenteen, rakennusosan taikka rakennukseen kiinteästi liittyvän tarvikkeen, tuotteen tai laitteen rakentamisessa käytettäväksi (tyyppihyväksyntä). Hyväksynnän yhteydessä voidaan myös poiketa rakentamista koskevista määräyksistä. Ministeriö voi valtuuttaa asianmukaiset vaatimukset täyttävän toimielimen antamaan tyyppihyväksyntöjä. Toimielin ei kuitenkaan voi hyväksynnän yhteydessä poiketa rakentamista koskevista määräyksistä. Tarkastuselin, jonka ministeriö tai hyväksyntöjä antava toimielin on hyväksynyt, valvoo jatkuvasti tyyppihyväksyttyjen tuotteiden laatua. Tyyppihyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen tuotteen valmistuksen tai laadunvalvonnan epäkohtien johdosta havaitaan olevan aihetta. Hyväksynnän peruuttaa ministeriö tai se hyväksyntälaitos, joka on hyväksynnän antanut. Toimielimen valtuuttamisesta sekä tyyppihyväksynnän antamisessa ja peruuttamisessa noudatettavasta menettelystä samoin kuin tarkastuselimen hyväksymisestä ja tarkastuksessa noudatettavasta menettelystä säädetään rakennustuotteiden hyväksynnästä annetussa laissa (230/2003) ja sen nojalla annetussa ministeriön asetuksessa. Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 19 (21)
20 152 Rakennustuotteen ominaisuudet Rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennuskohteessa, tulee olla ominaisuuksiltaan sellainen, että rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää rakentamiselle asetetut olennaiset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla taloudellisesti perustellun käyttöiän ajan. Asianmukaisesti CE-merkinnällä varustetun rakennustuotteen, joka vastaa sille asetettua toimivuustasoa, katsotaan täyttävän tuotteelle sen ilmoitetussa käyttökohteessa asetetut tekniset vaatimukset. Tyyppihyväksytyn rakennustuotteen katsotaan täyttävän sille asetetut vaatimukset niiltä osin kuin asia on selvitetty tyyppihyväksynnän yhteydessä. Rakennustuotedirektiivin mukaisesta tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta sekä tähän liittyvistä arviointi- ja hyväksyntälaitoksista on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään. LÄHDE: Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2002 Kohta 1.2. Olennainen vaatimus Palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua; Kohta 7. Palon leviämisen estäminen osastosta Osastoivat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen tulee tehdä siten, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan. Kohta 7.4 Läpiviennit Osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit edellyttäen, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta. LÄHDE: Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Työturvallisuuslaki / Työpaikan rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus ja terveellisyys Työpaikan rakenteiden, materiaalien ja varusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia ja terveellisiä työntekijöille. Niiden tulee olla käsiteltävissä, kunnostettavissa ja puhdistettavissa turvallisesti. Työpaikan ja työskentelypaikkojen kulkuteiden, käytävien, uloskäytävien ja pelastusteiden, työskentelytasojen ja muiden alueiden, joissa työntekijät työnsä vuoksi liikkuvat, on oltava turvallisia ja ne on pidettävä turvallisessa kunnossa. Työpaikalla tulee olla riittävä määrä asianmukaisia uloskäytäviä ja pelastusteitä, jotka on aina pidettävä vapaina. Työpaikalla tulee olla asianmukaiset turva- ja muut merkinnät. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikkojen rakenteiden, materiaalien ja laitteiden sekä kulkuteiden ja työpaikan muiden alueiden turvallisuudesta, uloskäytävistä ja pelastusteistä, näiden huollosta ja kunnossapidosta sekä merkinnöistä. LÄHDE: Työturvallisuuslaki /738 Copyright Suomen Palokatkoyhdistys ry 20 (21)
OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n
Mukana toiminnassa tällä hetkellä mm.
Suomen Palokatkoyhdistys SPY Suomen Palokatkoyhdistys on aloittanut toimintansa vuoden 2003 alusta. Tarkoituksena edistää rakentamisen ja olemassa olevien rakennusten paloturvallisuutta Suomessa. Puheenjohtajana
ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012
ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS
Palo-osastointi ja palokatkot
UUSIKAUPUNKI Rakennusvalvonta Palokatko-ohje Palo-osastoinneissa noudatetaan SRMKn E1 määräyksiä ja ohjeita. Rakennuksen korjaus ja muutostyössä näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan maankäyttö-ja rakennuslain
- Kanta-Hämeen pelastuslaitos, pelastusjohtaja Jouko Allinniemi -
Palo leviää alaspäin tunneissa, sivulle minuuteissa ja ylöspäin sekunneissa. - Kanta-Hämeen pelastuslaitos, pelastusjohtaja Jouko Allinniemi - - Kanta-Hämeen pelastuslaitos, pelastusjohtaja Jouko Allinniemi
Asuinkerrostalon ja rivitalon palokatkot, palokatkosuunnitelmat ja palokatkojen kustannukset
Asuinkerrostalon ja rivitalon palokatkot, palokatkosuunnitelmat ja palokatkojen kustannukset Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennustekniikka Visamäki, kevät 2014 Ville Laaksonlaita TIIVISTELMÄ VISAMÄKI
Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014
Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset
VIEMÄRIPUTKIEN PALOTEKNINEN SUOJAUS
VIEMÄRIPUTKIEN PALOTEKNINEN SUOJAUS Viemäriputkien palotekninen suojaus kerrosten välisissä läpivienneissä 1. SUOMALAISET MÄÄRÄYKSET Rakennusmääräyskokoelma E1 Rakennusten paloturvallisuus Kohta 1.2. Olennainen
METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI
METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden
SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen
Sähköpalojen torjunta
Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Määritelmä... 1 4. Vaatimukset sähköpalojen torjumiseksi... 1 4.1 Sähkötöiden tekeminen... 1 4.2 Sähkölaitteiden tarkastukset...
Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ikkunat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen
Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus
Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia
Kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt
Kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt Puutuotteiden ja puurakenteiden standardisointi - seminaari 31.10.2017 Antti Koponen/Rakennustuoteteollisuus RTT ry Suomessa noudatetaan Suomen lakia ja siihen perustuvia
Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta
Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset
METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN
20.01 1 (5) 20.01.2011 METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN Turvatekniikan keskus TUKES on kiinnittänyt huomiota CE-merkittyjen elementtirakenteisten metallisavuhormien soveltuvuuteen
Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas
Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Sisältö Rakennustuotteiden kelpoisuus Rakennustuotteiden CE-merkintä Tietolähde:
PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET
PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET Palosaumaukset ja -tiivistykset tulee toteuttaa siten, ettei tulipalo, palon muodostama savu ja myrkylliset palamiskaasut pääse leviämään palo-osastosta toiseen.
Tekniikka. Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA. Tuomas Pylkkänen
Tekniikka Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA Tuomas Pylkkänen 2 SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön
Kimi Pihlajamäki PALOKATKOT KORJAUSRAKENTAMISESSA
Kimi Pihlajamäki PALOKATKOT KORJAUSRAKENTAMISESSA Rakennustekniikan koulutusohjelma 2012 PALOKATKOT KORJAUSRAKENTAMISESSA Pihlajamäki, Kimi Satakunnan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma
CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011
CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä
Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39
Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Tuotenumero: 412135 67,00 (+ alv 10%) normaalihinta 50,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset
Mika Kuivinen PALOKATKOJEN KUSTANNUSTEN HALLINTA
Mika Kuivinen PALOKATKOJEN KUSTANNUSTEN HALLINTA Tekniikka 2017 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 9 ABSTRACT... 10 1 JOHDANTO... 11 1.1 Tausta... 11 1.2 Tavoitteet... 11 1.3 Tutkimusmenetelmät... 11 2 YLEISTÄ PALOKATKOISTA...
Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy
Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu
PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö
PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 19.11.2014 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset
Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA
Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä
Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista
EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan
28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI
28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN INERT OY 00530 HELSINKI Sivu 1 5 1 YLEISTÄ 2 1.1 KOHTEEN TUNNISTETIEDOT 2 1.1.1 LAUSUNNON TARKOITUS 2 1.1.2 LAUSUNNON KATTAVUUS
NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset. Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä
NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä Naulalevyrakenteet Naulalevyrakenteet kuuluvat EN 14250 soveltamisalaan yleensä Poikkeuksia käsitellään näillä
TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi
TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne
ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä
1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä Lausunnon tilaaja: SPU Oy Pasi Käkelä Itsenäisyydenkatu 17 A 7 33500 Tampere 1. Lausunnon kohde
Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä
Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä CE-merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa 27.1.2016 Euroopan Unionin tiedostuskeskus
MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto
MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin
Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta
Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista
IISALMEN KAUPUNKI Rakennusvalvontatoimisto
IISALMEN KAUPUNKI Rakennusvalvontatoimisto Kohti Tulevaa hanke Iisalmi 19.4.2016 25.4.2016 1 KARJARAKENNUS RAKENNUSHANKKEENA - RAKENNUSLUPAVIRANOMAISEN NÄKÖKULMA KALEVI KOPONEN Rakennuslupainsinööri IISALMEN
TESTIMENETELMÄT JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ
TESTIMENETELMÄT JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ Olavi Lilja Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, rakentamisen tulosalue Kasarminkatu 23, PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO Tiivistelmä Tällä kirjoituksella esitellään
VALION NAVETTASEMINAARI
VALION NAVETTASEMINAARI Helsinki 9.2.2012 13.2.2012 1 KARJARAKENNUS RAKENNUSHANKKEENA RAKENNUSVIRANOMAISEN KOKEMUKSIA KALEVI KOPONEN Rakennuslupainsinööri IISALMEN KAUPUNKI 13.2.2012 2 1 YLÄ-SAVO ON MAITOALUETTA
Tehdasvalmisteiset tulisijat,
Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän
Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):
HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus
Timo Saarinen, ympäristöministeriö
Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö
Rakentamismääräyskokoelma uudistuu mitä tapahtuu C2:lle?
Rakentamismääräyskokoelma uudistuu mitä tapahtuu C2:lle? Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous 19.5.2015 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö Nykyiset kosteusmääräykset Nykyinen RakMK C2
Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet
Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet D2 uusimistarveseminaari 12.6.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Rakentamismääräysten uudistaminen Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen MRL muutoksen
Tulosyksikköohje 11 03 15.01.2014
Vahvistus pvm 08.11.2009 Sivu 1(5) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat palo-ovien ja luukkujen hyväksyttämistä koskevat ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos; Vantaa, Nurmijärvi,
Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen
Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset
Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä
Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Rakentaja seminaari, Joensuu 11.6.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Europe's population density:
Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?
Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta
Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy
Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Rakennustuotteita koskeva vaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslaki
OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT
ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Imatra Lappeenranta Jukka Järveläinen OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ
OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA
OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko
CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille
CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan
SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA
SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISPÄIVÄ PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA 2.9.2009 TUKES Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos SAVUNPOISTOLAITTEET
Muutoksessa oleva lainsäädäntö. EUROKOODI2014SEMINAARI Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen
Muutoksessa oleva lainsäädäntö EUROKOODI2014SEMINAARI Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, (958/2012) voimaan 1.1.2013 Esittäjän