Source: http://docplayer.fi/15725879-Deviflex-ulkoalueiden-sulanapitojarjestelma-dtce-dtik-dsm3-dtiv.html
Timestamp: 2018-10-23 12:41:03+00:00
Document Index: 22385187

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Deviflex Ulkoalueiden sulanapitojärjestelmä DTCE DTIK DSM3 DTIV - PDF
Download "Deviflex Ulkoalueiden sulanapitojärjestelmä DTCE DTIK DSM3 DTIV"
1 Intelligent Heating Asennusohje DTCE DTIK DSM3 DTIV
3 0 Sisällys 1 Johdanto Turvaohjeet Asennusohjeet Järjestelmän kuvaus Toiminnan yleiskuvaus Yleistä asennuksesta Kiinnitystavat Asennusvälin laskeminen Asennuksen suunnittelu Asennusalueen valmistelu Elementtien asennus Lämmityselementtien asentaminen Kytkentäperiaatteet Yleistietoa kytkentäperiaatteista Kattojen ja räystäskourujen jäätymissuojaus Maa-alueiden sulanapito Putkien jäätymissuojaus Kenttien/taimilavojen lämmitys Asennuksen viimeistely Termostaatin kytkeminen Johdanto Tässä asennusohjeessa elementillä tarkoitetaan sekä lämmitys- kaapeleita että lämmitysmattoja. Jos sanoja "lämmityskaapeli" tai "lämmitysmatto" käytetään, kyseinen ohje koskee vain tätä elementtityyppiä. Tässä ohjeessa käsiteltyjen lämmityselementtien käyttötarkoitukset on esitetty seuraavassa. Muiden sovellusten kohdalla pyydämme ottamaan yhteyttä paikalliseen myyjään. 1.1 Turvaohjeet Älä leikkaa tai lyhennä lämmityselementtiä. Lämmityselementin leikkaaminen aiheuttaa takuun raukeamisen. Vain liitoskaapelit ja mattoverkko voidaan leikata tai lyhentää tarvittaessa. Elementit on asennettava paikallisten rakennusmääräysten ja näiden asennusohjeiden mukaan. Muussa tapauksessa elementin toiminta saattaa vaarantua tai väärä asennus saattaa muodostaa turvallisuusriskin, jolloin takuu raukeaa. Varmista että elementit, liitoskaapelit, kytkentärasiat ja muut sähköiset komponentit eivät ole kosketuksissa kemikaaleihin tai syttyviin materiaaleihin asennuksen aikana tai sen jälkeen. DEVI VIFSV220 1
4 Elementtien kytkentä on aina annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi kiinteää kytkentää käyttäen. Kytke kaikki virtapiirit pois käytöstä ennen asennus- ja huoltotöitä. Loppukäyttäjällä ei saa olla suoraa pääsyä sähköliitäntään. Jokainen lämmityskaapeli on maadoitettava paikallisten sähkömääräysten mukaisesti ja kytkettävä vikavirtasuojaan. Suositeltu vikavirtasuojan laukaisuvirta on 30 ma, mutta se saa olla jopa 300 ma jos kapasitiivinen vuoto aiheuttaa häiritsevää laukeamista. Lämmityselementit on kytkettävä kytkimen kautta, joka mahdollistaa molempien napojen irti kytkemisen. Elementti on varustettava oikean kokoisella sulakkeella, esim. 10 A 1,5 mm:n liitoskaapeleille 2 tai 16 A 2,5 mm:n 2 liitosjohdoille. ❺ ❻ ❼ ❷ ❹ ❸ ❶ 1. Lämmityskaapeli 2. Termostaatti 3. Anturi 4. Maadoitus 5. Vikavirtasuoja 6. Moninapainen kytkin 7. Sulake Kytkennät Vaihe - musta Nolla - sininen Maa - maadoitus Lämmityselementin käytöstä on ilmoitettava selvästi varoitusmerkein tai merkinnöillä virtaliittimissä ja/tai useassa kohdassa sähköjohdotusta, josta ne käyvät selvästi ilmi. ilmoitettava kaikissa asennukseen liittyvissä sähködokumenteissa. Sovelluksen maksimitehoa 2 ei saa ylittää. 2 VIFSV220 DEVI
5 1.2 Asennusohjeet Tuote ei sisällä haitallisia aineita. Säilytä kuivassa ja lämpimässä lämpötilan ollessa välillä C. Valmistele asennuskohde asianmukaisesti poistamalla terävät esineet, lika yms. Mittaa säännöllisesti ohminen vastus ja eristysvastus ennen asennusta ja sen jälkeen. Elementit eivät saa koskea toisiaan tai mennä ristikkäin toisten elementtien kanssa. Elementin lämpötilaa pitää valvoa, eikä sitä saa käyttää yli 10 C korkeammassa ympäristön lämpötilassa. Elementit ja erityisesti liitokset on suojattava vedolta ja rasitukselta. Älä asenna lämmityselementtejä seinien tai kiinteiden rakenteiden alle. Älä jätä elementtien päälle eristysmateriaaleja, muita lämmönlähteitä tai jatkoliitoksia. 1.3 Järjestelmän kuvaus Deviflex Kattojen ja räystäskourujen jäätymissuojaus Lumen ja jään sulatus maaalueilta Putkien jäätymissuojaus Kenttäalueiden/ kasvualustojen/ taimilavojen lämmitys DTCE P P A D DTIK - P asfaltissa - - DSM3 - D - P jälkiasennukseen DTIV - - P - P A Ensisijainen suositus tässä käytössä. On mahdollinen, mutta ei paras vaihtoehto. D Suunniteltu ja hyväksytty tätä käyttötarkoitusta varten. - Ei mahdollinen! Ei saa käyttää! 1.4 Toiminnan yleiskuvaus 1. Elementti 2. C-C-asennusväli 3. Liitoskaapelin kytkentä 4. Liitoskaapeli 5. Kytkentärasia (jos on) 6. Anturi 7. Termostaatti DEVI VIFSV220 3
6 2 Yleistä asennuksesta 2.1 Kiinnitystavat Deviclip Twist Kiinnitys betoniraudoitusverkkoon. Deviclip CC Asennusrima tasaisille pinnoille (1 cm jaolla), UVsuojattu. Devifast Asennusnauha tasaisille pinnoille (2,5 cm jaolla). Myös kuparisena kattoasennuksille. Deviclip räystäskourukiinnike Räystäskouruasennukseen erottamaan kaapelit toisistaan (1 cm jaolla), UV-suojattu. Deviclip kaapelinkannatin Kaapeleiden kiinnittämiseen ruuvikiinnityksellä, UVsuojattu. Deviclip kattokiinnike Kaapeleiden kiinnittämiseen lumiesteisiin ja kattojen reunoihin, UV-suojattu. Deviclip etäisyyskiinnike syöksytorviin Syöksytorvissa riippuvien kaapeleiden kannattamiseen. Vedonpoistoliuska ja etäisyyskiinnike Kaapeleiden kiinnittämiseen ja kannattamiseen terävien reunojen kohdalla. Devifast Double Kaapelisilmukoiden kiinnittämiseen syöksytorviin. DEVI -alumiiniteippi Tehokkaan lämmönsiirron varmistamiseksi. 2.2 Asennusvälin laskeminen Maa- ja kattoalueilla sekä kenttä- ja kasvualustoilla C- C-väli on etäisyys senttimetreinä yhden kaapelin keskikohdasta toisen kaapelin keskikohtaan. Räystäskourujen ja -putkien lämmittämiseen. Kaapelien määrä metriä kohden käy ilmi kappaleista 4.2 ja 4.4. C-C = Alue (m2) 2 ] x 100 cm tai Kaapelin pituus (m) C-C = Kaapelin teho (W/m) x 100 cm Lämpötiheys (W/m2) 2 ] Maks. C-C-asennusväli: Katto- ja räystäskourujärjestelmät Maa-alueet Kenttäalueiden/kasvualustojen/taimilavojen lämmitys W/m², 230V/380V 10 cm 15 cm 25 cm C-C (cm) 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , VIFSV220 DEVI
7 W/m², 230V/400V C-C (cm) 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , W/m²/ 230V/400V C-C (cm) 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , Asennuksen suunnittelu Piirrä asennuksesta luonnos, josta käy ilmi elementtien sijoittelu kylmäjohdot ja kytkennät kytkentärasiat/kaapelikaivot (jos käytössä) anturi kytkentärasia termostaatti Noudata vaadittavaa asennussyvyyttä ja huolehdi liitoskaapeleiden mahdollisesta mekaanisesta suojauksesta. Jos asennat useamman kuin yhden elementin, älä kytke elementtejä sarjaan, vaan reititä kaikki kylmäjohdot rinnakkain kytkentärasiaan. Jos johdossa on vain yksi johdin, molemmat liitoskaapelit on kytkettävä kytkentärasiaan. Säästä luonnos. Kun näiden komponenttien tarkka sijainti on tiedossa, viallisten elementtien vianetsintä ja korjaaminen on helpompaa. Huomioi seuraavat seikat: Noudata kaikkia ohjeita, jotka on annettu kohdassa 1.2. Noudata oikeaa C-C-asennus- -väliä (vain lämmityskaapelit) lue kohta Asennusalueen valmistelu Poista vanha asennus. Varmista, että asennusalue on suora, tukeva, tasainen, kuiva ja puhdas. Täytä tarvittaessa putkien, viemäreiden tai seinien vieressä olevat raot tai peitä kalvolla. Asennuskohdassa ei saa olla teräviä reunoja, lehtiä, muuta likaa tai vieraita esineitä. DEVI VIFSV220 5
8 3 Elementtien asennus Emme suosittele asentamaan elementtejä alle -5 C:n lämpötilassa. Alhaisissa lämpötiloissa lämmityskaapelit jäykistyvät. Helpottaaksesi asennosta voit rullata lämmityskaapelin auki ja kytkeä sen hetkeksi kaapelien sähköverkkoon notkistaaksesi sitä ennen kiinnittämistä. Vastuksen mittaus Mittaa, tarkista ja kirjaa lämmityskaapelin vastusarvot. Pakkauksesta purkamisen jälkeen Lämmityskaapelin kiinnittämisen jälkeen Kun asennus on kokonaisuudessaan valmis Jos kaapelin ohminen vastus ja eristysvastus poikkeavat yli sallitun kaapelin merkinnöistä, lämmityskaapeli on vaihdettava. Ohmisen resistanssin on oltava % kaapeliin merkitystä arvosta. Eristysvastuksen on oltava >1 MΩ/ 500 V. 3.1 Lämmityselementtien asentaminen Noudata kohdissa 1.1 ja 1.2 annettuja ohjeita. Lämmityselementit Sijoita lämmityselementit kiinteistä rakenteista vähintään puolet C-C-asennusvälistä. Elementtien on aina oltava asianmukaisessa kontaktissa lämpöä jakavaan materiaaliin (katto, hiekka, multa, betoni, putki jne.). Tarkempia tietoja saa kappaleesta 4. Lämmityskaapelit Noudata oikeaa C-C-asennus- -väliä, lue kohta 2.2. Sijoita lämmityskaapeli kiinteistä rakenteista vähintään puolet C-C-asennusvälistä. Lämmityskaapelin taivutus- halkaisijan on oltava vähintään 6 kertaa kaapelin halkaisija. Lämmityskaapeleissa on metri- merkintä asennuksen helpottamiseksi Kaapelin todellinen pituus voi vaihdella +/- 2 %. Lämmitysmatot Rullaa lämmitysmatot auki niin, että lämmityskaapelit jäävät yläpuolelle. Kun lämmitysmatto ulottuu alueen reunaan, leikkaa reuna/verkko ja käännä matto ennen sen rullaamista takaisin. Maton todellinen mitta voi vaihdella seuraavissa rajoissa: +/- 1 silmukka 5-10 metrin matoissa +/- 2 silmukkaa yli 10 metrin matoissa. Liitoskaapeleiden jatkaminen Vältä kylmäjohtojen jatkamista, jos mahdollista. Johda kylmäjohdot esim. kytkentärasioihin tai kaapelikaivoihin. Enintään 5 % häviö maksimivirrasta liitoskaapelin koko matkalta. Liitoskaapelin lisäpituus lisää kapasitiivista vuotovirtaa, minkä vuoksi vikavirtasuojan laukaisuarvoa saatetaan joutua nostamaan. Anturit Anturit ovat jännitteellisiä (230 V) komponentteja, ja ne on asennettava muovijohtimien sisään. Antureita voidaan jatkaa asennuskaapelia käyttämällä. Kytkentäperiaatteista on annettu lisää tietoa kappaleessa 4. 6 VIFSV220 DEVI
9 4 Kytkentäperiaatteet 4.1 Yleistietoa kytkentäperiaatteista Noudata seuraavia neliötehoja (W/m2) käytännön sovelluksissa. Lämpötila-alue Kattojen ja räystäskourujen jäätymissuojaus Lumen ja jään sulatus maa-alueilta Kenttäalueiden/kasvualustojen/ taimilavojen lämmitys Sulatus keväällä Maan sulana pitäminen ( C) (W/m2) (W/m2) (W/m2) (W/m2) min. 80 min Putkien jäätymissuojaus (W/m) Δt (K) Eristepaksuus (mm) Putken halkaisija DN (mm) DEVI VIFSV220 7
10 4.2 Kattojen ja räystäskourujen jäätymissuojaus Katso kuva 1. Katon reuna/räystäs 2. Räystäskouru 3. Syöksytorvi sulaan kaivoon 4. Räystäskourun syvänne 5. Tasakatto laskuputkella 6. Katto vedenohjaimella 7. Syöksytorvi, avoin pää Jotta lämpö riittää räystäskouruille ja syöksyputkille, lämmitystarve ja lämmityskaapeleiden määrä (n) riippuu seuraavista tekijöistä: lämpötila-alue räystäskourun/putken halkaisija Räystäskourun/putken halkaisija Kaapelijohtojen määrä n Ø mm 1 Ø mm 2* Ø mm 3 * Kaksi 30 W/m:n (60 W/m) lämmityskaapelia edellyttää vähintään Ø 100 mm:n syöksytorvea. Ohjaus esim. Devireg 850. Lämpötila-alue Lämmitysteho DTCE-20 DTCE-30 n C-C n C-C C (W/m²) [-] (cm) [-] (cm) * * 8 Asennusyhteenveto Asenna Devireg 850 -anturi räystäskouruun anturin käyttöohjeen mukaan. Jatka anturin kaapelit ja liitoskaapelit tarvittaessa ja sijoita liitännät kuivaan tilaan. Tiivistä kaikki läpiviennit esim. katoilla ja seinissä. Informoi loppukäyttäjää tarkistamaan ja tarvittaessa poistamaan terävät esineet, lehdet ja lika lämmitetyltä katolta ja räystäskourujärjestelmistä joka syksy. 4.3 Maa-alueiden sulanapito Portaat, sillat, lavat, terassit ja muut rakenteet Katso kuva 1. Betonilaatan pintakerros tai valuasfaltti. 2. Deviflex -lämmityskaapeli 3. Deviclip -kiinnike tai betoniverkko 4. Alapuolinen vapaa rakenne. 5. Eristys 8 VIFSV220 DEVI
11 Maa-alueet, esim. rampit ja pysäköintialueet Katso kuva 1. Betonilaatan pintakerros tai asfalttibetoni 2. Hiekka-alusta, betoni tai betoniasfaltti. 3. Deviflex -lämmityskaapeli 4. Deviclip -kiinnike tai betoniverkko 5. Kantava kerros murskeelle/betonille/vanhalle asfaltille. 6. Eristys (valinnainen, varmista kantavan kerroksen sopivuus). 7. Maapohja Maa-alueet kuten ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet Katso kuva 1. Jalkakäytävän pintakerros tiilet tai betonilaatat 2. Hiekka-alusta 3. Deviflex -lämmityskaapeli 4. Deviclip -kiinnike tai betoniverkko 5. Kantava kerros murske 6. Eristys (valinnainen, varmista kantavan kerroksen sopivuus). 7. Maapohja Termostaatti on pakollinen hiekka-alustassa: maton teho alkaen 250 W/m2 2 ja kaapelin teho alkaen 25 W/m. Valuasfaltissa tai betonissa: kaapelin teho alkaen 30 W/m neliötehon ollessa > 500 W/m2 2 (C-C < 6 cm). Rajoitettu tehonsyöttö Pienennä lämmitettävää aluetta esim. lämmittämällä vain rengasurat koko tien asemesta. Jaa ja priorisoi alue kahteen (2) osaan käyttämällä Devireg 850. Käytä asennuksessa suositusta pienempää W/ m² -arvoa. Lumensulatusteho laskee. Älä käytä suositusta pienempää W/m2 2 -arvoa viemäröintialueilla, esim. lämmitettyjen portaiden edessä. Älä asenna kaapeleita pelkkään hiekkaan. Lämmityskaapelit pitää suojata kovalla pintakerroksella ellei asennusta ole suoritettu noudattamalla kohtaa 4.5 Kasvualustan/taimilavan lämmitys. Upottaminen betoniin, laastiin tai tasoituslaastiin Upotusalustassa ei saa olla teräviä kiviä. Sen on oltava riittävän märkää, tasalaatuista ja ilman ilmakuplia: Kaada rauhallisella nopeudella, ettei elementti siirry. Vältä käyttämästä haravaa, lapiota, täryä tai jyrää. Lämmityselementti pitää upottaa kokonaan vähintään 5 mm:n syvyyteen. Kaapelit voidaan kytkeä, kun betonivalu on saavuttanut lopullisen kovuuden. noin 30 päivää (betoni) ja 7 päivää (valuyhdisteet). Upotus massaan tai asfalttibetoniin (tieasfalttiin) Käytä vain Deviflex DTIK kokonaan upotettuna. Käytä asfalttia, jonka lämpötila on max. 240 C tai 3 cm käsinlevitettävä asfaltti- betonia (raekoko max. 8 mm), joka on jäähtynyt vähintään 80 C:een, ennen kuin teet toisen kerroksen enintään 500 kg jyrällä (ei täryä). Käytä kuumuutta kestävää puu- tai metallilieriötä Ø100 x H 100 mm pitääksesi anturitilan vapaana. Käytä anturikaapelin suojaputkea (min. 16 mm), joka on valmistettu kuumuutta kestävästä materiaalista, esim. metallista. Asennusyhteenveto Valmistele asennuspinta käyttämällä Deviclip - kiinnitystarvikkeita ja/tai verkkoa. Kiinnitä anturin liitoskaapeli ja anturin putki Devireg 850 -anturiin, jos käytössä. Jatka liitoskaapelit kutistemuoviliitoksilla tai rasioilla, jotka on sijoitettu kuivaan tilaan. Tiivistä kaikki seinämien läpiviennit ja vastaavat rakenteet. Käytä huomio- nauhaa liitoskaapeleiden yläpuolella. Kun kivetys on asetettu paikalleen tai betoni/asfaltti valettu, asenna ulkoiset anturit ja jatka anturikaapelia anturin käyttöohjeen mukaan. DEVI VIFSV220 9
12 4.4 Putkien jäätymissuojaus Ulkopuolinen asennus Katso kuva 1. Anturi 2. Deviflex -lämmityskaapeli 3. Eristys 4. Kiinnitys 5. Venttiili Putken sisäinen jäätymissuojaus Katso kuva 1. Eristys 2. Deviflex Lämmityskaapeli 3. Anturi (ei kuvassa) 4. Kiinnitys Maanalaiset putket, ulkopuolinen asennus Katso kuva 1. Kevytharkko (valinnainen) ja/tai XPS-eriste (valinnainen). 2. Deviflex -lämmityskaapeli 3. Hiekka-alusta 4. Maaperä 5. Anturi (ei kuvassa) Vaadittava teho (W/m) on esitetty kappaleen 4.1 taulukossa ja se riippuu seuraavista tekijöistä: λ W/mK Lämmönjohtavuus eristeessä 0.04 käytössä taulukossa Δt K Lämpötilaero aineen/ympäristön välillä D mm Ulkoisen eristeen halkaisija d mm Putken ulkohalkaisija Kaapeleiden määrä n Suhde vaaditun kokonaistehon ja kaapelin tehon välillä Kaapeleiden määrä metrillä pituussuuntaan Min. 2/DN Kokonaisluku = suorat kaapelit (helpompi asennus) Desimaaliluku = kierretty putken ympärille Muoviputket: Kaapelin teho max. 10 W/m vakiovastuskaapelilla. Käytä alla ja päällä alumiiniteippiä koko kaapelin pituudelta. Kun suoritat DTIV -asennusta putken sisään: Älä vedä kaapelia venttiileiden läpi. Lämmityskaapelia voi poikkeustapauksessa leikata enintään 10 % ja työstää putken ulkopuolella ja lähellä puristuspantaa. Älä kytke virtaa ennen kuin putki on täynnä. Asennusyhteenveto Putkien ympäri kierrettävät putket kiinnitetään kuvan mukaan cm:n välein alumiiniteipillä. Suorat kaapelit kiinnitetään kuvan mukaan asentoon kello 5 tai 7. Putken sisällä olevat kaapelit kytketään putkeen kiinnityssovitteella. Käytä alumiiniteippiä putken alla (pakollista muoviputkien kohdalla) ja päällä koko kaapelin pituudelta. Jatka kylmäjohdot/päätöskaapelit ja aseta liitokset kuivaan tilaan. Asenna kytkentärasia putken päälle tai lähelle sitä ja asenna termostaatti putken viereen. 10 VIFSV220 DEVI
13 4.5 Kenttien/taimilavojen lämmitys Kasvualustojen käyttökohteita ovat esim. jalkapallokentät golf-viheriöt kasvihuoneet Lue turvaohjeet kohdasta 1.1. Asennussyvyys on aina harkittava huolellisesti Sovi paikallisen sähkölaitoksen ja viranomaisten kanssa asiasta ennen kaapelien asentamista. Noudata paikallisia määräyksiä asennussyvyyden suhteen sekä käytä mahdollista mekaanista suojausta kaapeleille. Ota huomioon sellaisten laitteiden kuten nurmen ilmaajien, nurmenhoitokoneiden, lapioiden, keihäiden, tolppien ja ankkureiden, pulttien yms. käyttösyvyys. Tehokkaan lämmityksen varmistamiseksi asennussyvyys on yleensä enintään cm. Kaikki maaperän käsittely asennuksen jälkeen on annettava vain koulutetun henkilöstön tehtäväksi. Kenttäalueiden/kasvualustojen/taimilavojen lämmitys on jaettava useammalle alueelle kentän koosta sekä auringon ja varjon määrästä riippuen. Jokaisella alueella on oltava 2 tai 1 anturin tunnistinta maaperän keskimääräisen lämmön mittaamiseksi. Tiivistetty liitäntärasia tai kaapeli- kaivo liitoskaapeleiden kytkemiseksi sähkövirtaan. Enimmäisetäisyys liitäntärasialle tai kaapelikaivoon on 20 m. Asennusyhteenveto Rullaa auki ja kiinnitä elementit perusrakenteeseen. Jälki- asennuksissa DSM3 -kaapelit voidaan upottaa maahan. Kiinnitä johdin mahdollisimman korkealle jokaisen anturikaapelin ja tunnistimen kohdalla jokaisella alueella. Vedä liitoskaapelit kaapelikouruun vain yhteen (1) kerrokseen (ei nippuja, ei putkia). Käytä huomionauhaa liitoskaapeleiden yläpuolella, peitä hiekalla. Kytke liitoskaapelit ja anturit tiivistettyihin liitäntärasioihin tai kaapelikaivoihin enintään 20 m jokaisesta alueesta. DEVI VIFSV220 11
14 1. Lämmityskaapeli 2. Termostaatti 3. Anturi 4. Maadoitus 5. Vikavirtasuoja 6. Moninapainen kytkin 7. Sulake 8. Liitäntärasia 5 Asennuksen viimeistely Kaapeleiden kytkentä Kytke kaikki liitoskaapelit ja anturit kytkentärasiaan. Lue termostaatin asennusohje. Lopullinen tarkistus ja dokumentointi Varmista, että lämpöä jakava esine (esim. katto tai putki) kestää elementin luovuttaman lämmön. Se on erittäin tärkeää, jos elementti kytketään termostaattiin, joka ei mahdollista maksimilämpötilan säätöä katso lisätietoja kohdasta 4. Kirjaa seuraavat tiedot tekstein, piirroksin ja valokuvin: kaapelin tyyppi, väli, syvyys, sijainti, lämmitysryhmän tunniste, anturit. liitoskaapeleiden ja lämmityselementin liitäntöjen sijainti tulppien sijainti (vain kaksoisjohtimet). pidennysliitosten sijainti, jos niitä on. Täytä takuu- lomake. Tarkista vielä kerran eristysvastus ja vertaa ohmilukua. Loppukäyttäjälle luovuttaminen Ohjeista loppukäyttäjää tai työnjohtajaa lämmitysjärjestelmän käytössä ja huollossa. Ennen jokaista jatkuvaa käyttöjaksoa on tarkistettava mahdolliset viat jakokeskuksessa, termostaatissa ja antureissa. 12 VIFSV220 DEVI
15 5.1 Termostaatin kytkeminen Jos elementti kytketään termostaattiin, esim. Devireg, tee perusasetukset alla olevan taulukon mukaan ja termostaatin asennusohjetta noudattaen. Säädä mahdollinen lämpötilaraja valmistajan suositusten mukaan estääksesi lattian tai putkien vaurioitumisen. Huomaa kuitenkin, että raja ei saa ylittää sovelluksen maksimilämpötilaa (lue kappale 4). Termosta atti Devireg 316 Devireg 330/610 Devireg 850 Enimmä iskuormi tus Kattojen ja räystäskourujen jäätymissuojaus 16 A -7 C < päällä < +3 C Lumen ja jään sulatus maa-alueilta Putkien jäätymissuojaus Kenttäalueiden/ kasvualustojen/ taimilavojen lämmitys /10 A päällä < +3 C päällä < +3 C päällä < +5 C Sulatus +3 C Kasvatus +7 C 2 x 15A Sulatus < +3 C Sulatus < +3 C Valmiustila < -3 C - - DEVI VIFSV220 13
16 Danfoss A/S Electric Heating Systems Ulvehavevej Vejle Denmark Phone: Fax: Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään & VIFSV220 Produced by Danfoss 05/2011