Source: http://docplayer.fi/60579902-Ignis-cr2-cu2-suorakaiteen-muotoinen-ja-pyorea-palopelti-paloluokka-ei120-ei60.html
Timestamp: 2018-07-19 19:00:13+00:00
Document Index: 11711384

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ']

IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palopelti, paloluokka EI120/EI60 - PDF
Download "IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palopelti, paloluokka EI120/EI60"
1 Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palopelti, paloluokka EI120/EI60 Yleistä IGNIS on palopelti paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai suorakaiteen muotoinen liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI120 tarkoittaa, että pelti estää palon leviämiseen palo-osastosta toiseen 120 minuutin ajan normin EN mukaan. Palopellit on saatavissa joko sulake- tai moottorimallisena. IGNIS-palopeltiä voidaan käyttää betoni-, kevytbetonitiili- ja kipsilevyseinissä ja -palkistoissa. Pellin asennus ei ole riippuvainen ilmavirran suunnasta ja asennus voidaan tehdä tyyppihyväksynnän mukaan. Peltiä voidaan ohjata Swegonin ohjaustuotteilla (katso erillinen tuote-esite TRITON) Lyhyesti CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sovitettavissa suuriin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan. 1
2 Tekniset ominaisuudet Toiminto Ilmanvaihtojärjestelmä voi yhdistää useita palo-osastoja, ja tulipalon yhteydessä onkin olemassa riski, että palo leviää osastosta toiseen. Siksi Swegon on kehittänyt palopellin, mikä estää tehokkaasti palon leviämisen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. IGNIS-palopeltiä voidaan käyttää betoni-, kevytbetonitiili- ja kipsilevyseinissä ja -palkistoissa. Lisätietoja on asennusohjeissa ja suoritustasoilmoituksessa. Pellin asennus ei ole riippuvainen ilmavirran suunnasta ja asennus voidaan tehdä asennusohjeen ja suoritustasoilmoituksen mukaan. Toimilaite IGNIS-palopelti voidaan varustaa toimilaitteella. Sähköiset turvatoimilaitteet, Belimo Vakio: Moottoroitu palautus Integroidut ääriasennon ilmaisimet Lämpöanturi (72º) manuaalisella aktivoinnilla Virrattomana suljettu Rakenne IGNIS valmistetaan vakiona tulenkestävästä Promatechmateriaalista. Pelti valmistetaan samasta tulenkestävästä materiaalista. Liitäntäosat ovat galvanoitua teräspeltiä. Hoito Tuote on normaaleissa käyttöolosuhteissa huoltovapaa. Ympäristö Materiaaliselostus löytyy osoitteesta Asennus IGNIS-palopeltiä voidaan käyttää betoni-, kevytbetonitiili- ja kipsilevyseinissä ja -palkistoissa. Tuote tulee asentaa rakenteiden paloteknistä luokkaa vastaavilla kiinnikkeillä. Tehdään asennusohjeen ja suoritustasoilmoituksen mukaan. 2
3 Lisävarusteet Triton-KSUA Ohjaus- ja valvontayksikkö eri tyyppisten palopeltien ja puhaltimien ohjaukseen. KSUA-pääyksikköön voidaan kytkeä enintään 32 orjayksikköä. Triton-KSUB Triton-KSUC Ohjaus- ja valvontayksikkö eri tyyppisten palopeltien ja puhaltimien ohjaukseen. KSUB voidaan kytkeä verkon kautta KSUApääyksikön orjayksiköksi, mutta sitä voidaan käyttää myös itsenäisenä yksikkönä. Tarkoitettu KSUA-pääyksikön orjayksiköksi verkossa. KSUC hakee hälytyssignaalit ulkoisten palohälytysjärjestelmien savuilmaisimilta. Triton-SUSA Ohjaus- ja valvontayksikkö eri tyyppisten palopeltien ja puhaltimien ohjaukseen. Triton-KBOX Kytkentärasia, jonka avulla Belimomerkkinen toimilaite voidaan kytkeä 4-johtoiseen ohjaus- ja valvontayksikköön. Tällaisia yksiköitä ovat mm. KSUB ja SUSB. Triton-KD Kanava-anturi savun ja palokaasujen ilmaisuun. Triton-RD Huoneanturi savun ja palokaasujen ilmaisuun. 3
4 Yleistä Ilmoitetut tiedot perustuvat tasaiseen ilmavirtaan tuotteen läpi. Lähellä olevat pellit, käyrät ja muut tuotteet suurentavat pellin painehäviötä ja äänitasoa. Mitat IGNIS CU2 (suorakaiteen muotoinen) P Taulukko 1. Mitat Toimilaite P Q Z (H < 300) Z (H >= 300) BFLT Q Z BFNT Kuva 1. Mittakuva edestä Taulukko 2. Paino (teoreettinen) L + K (m) IGNIS-CU2 (kg) 0,4 10 0,5 12 0,6 15 0,8 20 1,0 26 1,2 31 1,4 40 1,6 46 1,8 54 2,0 61 Kuva 2. Mittakuva, isometrinen 4
5 Painehäviö, ilmavirta ja äänitaso. IGNIS CU2 (suorakaiteen muotoinen) Käyrästöissä näytetään IGNIS CU2-pellin (suorakaiteen muotoinen) äänitaso (L w tot [db]) ilmavirran ja pellin yli vallitsevan painehäviön funktiona valikoiduilla mitoilla. Muiden kuin käyrästössä näytettyjen kokojen osalta viitataan yksityiskohtaiseen selostukseen, katso taulukko 3 (äänitaso) ja taulukko 5 (painehäviö). Korjaamalla luettu Lw tot taulukosta 3 saatavalla korjauskertoimella, saadaan äänitasot kullekin oktaavikaistalle. L w = L w tot + Kok Käyrästö 1. IGNIS CU2-pellin äänitaso suhteessa paineeseen ja ilmavirtaan Taulukko 3. IGNIS CU2-pellin äänitaso kanavassa. Korjauskerroin Kok [db] Koko Keskitaajuus (oktaavikaista) Hz IGNIS CU K 2K 4K 8K Kaikki koot
6 Äänitaso, yksityiskohtainen selostus Alla olevasta taulukosta nähdään äänitaso (L w tot [db]), pellin läpi virtaavan ilmavirran funktiona pellille IGNIS CU2 (suorakaiteen muotoinen), kun liitetyn kanavan (bruttoala) virtausnopeus on 6 m/s. Taulukko 4. IGNIS CU2-pellin äänitaso (Lw tot) suhteessa ilmavirtaan, kun virtausnopeus liitetyssä kanavassa (bruttoala) on 6 m/s. LxK mm Korjaamalla luettu äänitaso L w tot käyrästön 2 korjausvakiolla (K1), saadaan äänitasot muilla kuin 6 m/s virtausnopeuksilla liitetyssä kanavassa (bruttoala). L w tot= L W tot + K1 Korjaamalla luettu äänitaso L w taulukon 4 korjausvakiolla, saadaan äänitasot kullakin oktaavikaistalla. L w = L w tot + Kok Käyrästö 2. Äänitason korjausvakio (K2) muilla liitetyn kanavan (bruttoala) virtausnopeuksilla. Esimerkki: Mikä on 600x300 (LxK) IGNIS CU2-palopeltien äänitaso, kun ilmavirta on 900 l/s? 900 l/s vastaa virtausnopeutta 5,0 m/s 600x300 mm kanavassa. Taulukosta 4 luetaan äänitaso L w tot', joka nopeudella 6 m/s on 54 db. Tämä korjataan käyrästön Y2 avulla. Korjausvakio K1 on -4. L w tot= L w tot' + K1 = 54 + (-4) = 50 db Taajuusjakautuma saadaan käyttämällä edellisen sivun taulukkoa 3. 6
7 Painehäviö, yksityiskohtainen selostus Alla olevasta taulukosta nähdään miten painehäviö pellin yli (Ps [Pa]) vaihtelee IGNIS CU2-pellin (suorakaiteen muotoinen) koon mukaan, kun virtausnopeus liitetyssä kanavassa (bruttoala) on 6 m/s. Korjaamalla luettu Ps' käyrästöstä 3 saatavalla korjausvakiolla (K2), saadaan painehäviö muilla kuin 6 m/s virtausnopeuksilla liitetyssä kanavassa (bruttoala). Ps =Ps x K2 Taulukko 5. Painehäviö pellin yli (Ps [Pa]) eri IGNIS CU2-pellin (suorakaiteen muotoinen) koo'illa, kun virtausnopeus liitetyssä kanavassa (bruttoala) on 6 m/s. LxK mm Käyrästö 3. Painehäviön korjausvakio (K2) muilla liitetyn kanavan (bruttoala) virtausnopeuksilla. Esimerkki: Mikä on 600x300 (LxK) palopeltien painehäviö, kun ilmavirta on 900 l/s? 900 l/s vastaa virtausnopeutta 5,0 m/s 600x300 mm kanavassa. Taulukosta 5 luetaan painehäviö Ps' pellin yli, joka nopeudella 6 m/s on 18 Pa. Tämä korjataan käyrästön 3 avulla. Korjausvakio K2 on noin 0,7. Ps = Ps' x K2 = 18 x 0,7 = 13 Pa 7
8 Yleistä Ilmoitetut tiedot perustuvat tasaiseen ilmavirtaan tuotteen läpi. Lähellä olevat pellit, käyrät ja muut tuotteet suurentavat pellin painehäviötä ja äänitasoa. Mitat IGNIS CR2 (pyöreä) Taulukko 6. Mitat Toimilaite P Q Z (D < 315) Z (D >= 315) BFLT BFNT Kuva 3. Mittakuva edestä Taulukko 7. Paino (teoreettinen) ØD (mm) IGNIS-CR2 (kg) 200 8, , , , , ,1 Kuva 4. Mittakuva, isometrinen 8
9 Äänitaso IGNIS CR2 (pyöreä) Alla olevassa käyrästössä näytetään Ø mm IGNIS CR2-pellin (pyöreä) äänitaso (L w tot [db]) ilmavirran ja pellin yli vallitsevan painehäviön funktiona. Korjaamalla luettu Lw tot taulukosta 8 saatavalla korjausvakiolla, saadaan äänitasot kullakin oktaavikaistalla. L w = L w tot + Kok Käyrästö 4. käyrästö IGNIS CR2-pellille (pyöreä), jonka halkaisija on mm. Äänitaso kanavassa painehäviön ja ilmavirran funktiona p s Pa L Wtot 70dB l/s m 3 /h Taulukko 8. Äänitaso kanavassa IGNIS CR2-pellille (pyöreä), jonka halkaisija on mm. Korjauskerroin Kok [db] Koko Keskitaajuus (oktaavikaista) Hz IGNIS CR k 2k 4k 8k IGNIS CR IGNIS CR IGNIS CR IGNIS CR IGNIS CR IGNIS CR
10 Äänitaso IGNIS CR2 (pyöreä) Alla olevasta käyrästöstä nähdään pellin IGNIS CR2 200 äänitaso (L w tot [db]) ilmavirran ja pellin yli vallitsevan painehäviön funktiona mittamuutoksella liitäntähalkaisijaan mm. Korjaamalla luettu L w tot taulukosta 9 saatavalla korjausvakiolla, saadaan äänitasot kullakin oktaavikaistalla. Käyrästö 5. käyrästö IGNIS CR2-pellille (pyöreä), jonka halkaisija on mm. Äänitaso kanavassa painehäviön ja ilmavirran funktiona. 200 p s Pa L Wtot 70 db l/s m 3 /h Taulukko 9. Äänitaso kanavassa IGNIS CR2-pellille (pyöreä), jonka halkaisija on mm. Korjauskerroin Kok [db] Koko Keskitaajuus (oktaavikaista) Hz IGNIS CR2 mittamuutoksilla k 2k 4k 8k liitäntähalkaisijaan 200 IGNIS CR IGNIS CR IGNIS CR
11 Asennus Kaikkia :n asennuksia koskee: Normaali käyttölämpötila on C. Moottorin vaihdon mahdollistamiseksi minimietäisyys toimilaitteesta seinään (tai muuhun rakenneosaan) on 200 mm. Muilta osin minimietäisyys pellin ja rakenneosan (seinä/lattia) välillä on 75 mm. Kuva 6. IGNIS CU2 1. Betoni- tai kevytbetoniseinä tai -lattia. 2. Tiiviste, suoritustasoilmoituksen mukaisesti. Kuva 5. Toimilaitteen minimietäisyys seinästä. Pelti voidaan asentaa sekä pysty- että vaaka-asentoon (seinän tai palkiston läpi). Pelti ja siihen liittyvät kanavat pitää aina ripustaa erikseen. Kanavat eivät missään tapauksessa saa olla pellin ripustuksen/asennuksen varassa. Peltiä ei saa myöskään asentaa niin, että se on vain ympäröivien kanavien varassa. 1 2 ØD +50 Asennus betoni- tai kevytbetoniseinään tai -palkistoon, paloluokka enintään EI120. Suljetun peltilevyn pitää asennettaessa olla lattian tai seinän/palkiston keskikohdassa. Merkintä kotelossa ilmaiseen suljetun peltilevyn paikan. Pellin ja seinän/palkiston välinen rako pitää tiivistää suoritustasoilmoituksen mukaisesti. EI120 Kuva 7. IGNIS CR2 1. Betoni- tai kevytbetoniseinä tai -lattia. 2. Tiiviste, suoritustasoilmoituksen mukaisesti. 11
12 Asennus Asennus väliseinään, paloluokka enintään EI60 Seinän paksuus ei saa olla alle 100 mm. Pellin asennusaukolle on tehtävä kehys metallirangoista. Peltilevyn pitää olla seinän keskikohdassa. Pelti pitää ripustaa erikseen niin, että sen paino ei ole seinän varassa. Pellin ja seinän välinen rako pitää tiivistää suoritustasoilmoituksen mukaisesti. Kuva 8. IGNIS CU2. Kuva 9. IGNIS CR2. 1. Väliseinä 2. Metallirangat 3. Mineraalivilla, suoritustasoilmoituksen mukaisesti. 4. Kansi 1. Väliseinä 2. Metallirangat 3. Mineraalivilla, suoritustasoilmoituksen mukaisesti. 4. Kansi 12
13 Erittely Tuote IGNIS CU2 Palopellit IGNIS CU2 aaaa x bbbb cccc cc d Malli: Mitat: Leveys x korkeus Huom!: L + K < 2000mm Toimilaite: Mekaaninen: CFTH Belimo BF(L/N)T 24V/230V Rajatkytkin (CFTH:in kanssa): Loppu- ja alkukytkin: U IGNIS CR2 Palopellit IGNIS CR2 aaa bbbb bb c Malli: Mitat: Ø koko (mm) Toimilaite: Mekaaninen: CFTH Belimo Rajatkytkin (CFTH:in kanssa): Loppu- ja alkukytkin: U BF(L/N)T 24V/230V Laitekuvaus Swegonin palopelti nelikulmaiseen liitäntään, tyyppi IGNIS CU2, seuraavin toiminnoin: Paloluokka EI120 CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan Pieni painehäviö Testattu normin EN mukaan CFTH mekaaninen sulakemalli varustettu rajakytkimin tai ilman. Laukeamislämpötila +72 C. 24 VAC moottori ja lämpöanturi. Moottorissa on sisäänrakennetut rajakytkimet sekä auki- että kiinniasennolle. Valmistettu galvanoidusta teräslevystä Sovitettavissa suuriin ilmanvaihtojärjestelmiin Nimitys IGNIS CU2 aaaaxbbbb-ccc cc-d xx.kpl (Lisätarvike) xx.kpl Swegonin palopelti pyöreään liitäntään, tyyppi IGNIS CR2, seuraavin toiminnoin: Paloluokka EI120 CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan Pieni painehäviö Testattu normin EN mukaan CFTH mekaaninen sulakemalli varustettu rajakytkimin tai ilman. Laukeamislämpötila +72 C 24 VAC moottori ja lämpöanturi. Moottorissa on sisäänrakennetut rajakytkimet sekä auki- että kiinniasennolle. Valmistettu galvanoidusta teräslevystä Mitat IGNIS CU2 (suorakaiteen muotoinen) Suorakaiteen muotoiset pellit tilataan eritellyn kokoisena. Niitä on saatavana kaikissa koo'issa, joissa leveys+korkeus ei ole yli 2000 mm. Leveys voi olla mm. Korkeus voi olla mm. L = 200, 300, 400, 500, mm K = 200, 300,400, 500, mm Mitat IGNIS CR2 (pyöreä) Pyöreitä peltejä on saatavana seuraavilla halkaisijoilla (mm): 200, 250, 315, 400, 500, 630 mm Nimitys IGNIS CR2 aaa-bbbb-c xx.kpl (Lisätarvike) xx.kpl Tilausesimerkki Esimerkki 1. Suorakaiteen muotoinen palopelti, koko 600x600 mm, palotekninen luokka EI120. Tilauskoodi: IGNIS CU2-600x600-BFLT 24 Esimerkki 2. Pyöreä palopelti, halkaisija 250 mm, palotekninen luokka EI120. Tilauskoodi: IGNIS CR2-CFTH-250-U 13
CLA. Äänenvaimennin pyöreään kanavaan LYHYESTI
Äänenvaimennin pyöreään kanavaan LYHYESTI Erittäin pieni rakennekorkeus Erittäin hyvä äänenvaimennuskyky Erikoispolyesterikankaalla peitetty kivivilla. Tiiveysluokka D Pieni painehäviö Sisältyy MagiCAD-tietokantaan
SORDO. Äänenvaimennin pyöreään kanavaan LYHYESTI
Äänenvaimennin pyöreään kanavaan LYHYESTI Erikoispolyesterikankaalla peitetty kivivilla Tiiveysluokka D Hyvä äänenvaimennuskyky Sisältyy MagiCAD-tietokantaan Sisällysluettelo Tekniset ominaisuudet... 3
CLA CLA-A CLA-B. Yleistä Nelikulmainen äänenvaimennin pyöreällä liitännällä. Ainutlaatuiset kuituvahvistus- ja äänenvaimennusominaisuudet.
Äänenvaimennin pyöreään kanavaan CLA CLA-A CLA-B Lyhyesti Erittäin pieni rakennekorkeus Erittäin hyvä äänenvaimennuskyky Erikoispolyesterikankaalla peitetty kivivilla. Tiiveysluokka D Pieni painehäviö
WISE Colibri Ceiling. Tuloilmalaite Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmään LYHYESTI
Tuloilmalaite Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmään LYHYESTI Muuttuva tai vakioilmavirtasäätö. Langaton tiedonsiirto. Integroidut anturit Quick Access Versiot: - Liitäntä Ø160 tai Ø250 WISE Colibri C
--------------------------------------------------------- Kattoon sijoitettava aktiivinen tuloilmalaite. ---------------------------------------------------------------------- KUVAUS Kasettikattoon asennettava
FACILE. Hygieniavaimennin. Äänenvaimennin suorakaidekanaviin. Lyhyesti Suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin ulosvedettävin vaimennuselementein.
Hygieniavaimennin. Äänenvaimennin suorakaidekanaviin Lyhyesti Suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin ulosvedettävin vaimennuselementein. Käytetään, kun puhdistettavuudelle asetetaan erittäin tiukat vaatimukset.
EAGLETM. Wall. Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla
EAGLETM Wall Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla Lyhyesti Kääntyvät suuttimet 0 %:sen joustava hajotuskuvio Puhdistettava Säädettävä ilmarako tehon suurentamiseksi Helppo säätää Käytetään liitäntälaatikon
SRY. Suorakaiteenmuotoinen suuttimilla varustettu kattoon asennettava tuloilmalaite LYHYESTI
Suorakaiteenmuotoinen suuttimilla varustettu kattoon asennettava tuloilmalaite LYHYESTI muunneltava hajotuskuvio Ilmavirta voidaan hajottaa pystysuunnassa Ilmavirta voidaan hajottaa samanaikaisesti pysty-
COLIBRITM. Wall. Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla. Pikavalintataulukko
COLIBRITM Wall Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla COLIBRI Wall Lyhyesti Kääntyvät suuttimet 0 %:sen joustava hajotuskuvio Mahdollisuus samanaikaiseen vaaka-/pystyhajotukseen Puhdistettava Säädettävä
LOCKZONE Wall. Nelikulmainen rei itetty seinähajotin LYHYESTI
Nelikulmainen rei itetty seinähajotin LYHYESTI Ilmavirtaa ohjaava rei itys Puhdistettava Helppo säätää Käytetään liitäntälaatikon ALV kanssa Useita erilaisia värivaihtoehtoja LOCKZONE Wall I L M A V I
COLIBRI Free. Pyöreä kattoon asennettava suutinlaite tiloihin, joissa ei ole alakattoa LYHYESTI
DBC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI
VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI Säädettävä hajotuskuvio ja lähivyöhyke Sopii kaikentyyppisiin tiloihin Mittausyhde Helposti puhdistettava Peitetyt ruuviliitännät Eri värivaihtoehtoja
TRITON. Ohjauslaitteisto palosuojeluun OHJAUSJÄRJESTELMÄ TRITON SUSA OHJAUSJÄRJESTELMÄ TRITON KSUA JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT TRITON KSUE TRITON KSUB
Ohjauslaitteisto palosuojeluun TRITON KSUE TRITON KSUB TRITON KSUA TRITON KSUC TRITON SUSA Kytkentärasia TRITON KBOX Savutunnistin TRITON KD Savutunnistin TRITON RD OHJAUSJÄRJESTELMÄ TRITON KSUA Pystyy
LOCKZONE Base. Tuloilmalaite asennuslattiaan LYHYESTI
Tuloilmalaite asennuslattiaan LYHYESTI Vahva rakenne Sopii suurille alilämpötiloille Tehokas induktiotoiminto Puhdistettava Lisävarusteena ALS-liitäntälaatikko ja roskanerotin Eri värivaihtoehtoja LOCKZONE
CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin.
Muotoilluilla vaimennuselementeillä varustettu äänenvaimennin suorakaidekanaviin Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Hyvät aerodynaamiset ominaisuudet. Yleistä on kehitetty
COLIBRI Wall. Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla LYHYESTI
Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla LYHYESTI Kääntyvät suuttimet 0 %:sen joustava hajotuskuvio Mahdollisuus samanaikaiseen vaaka-/pystyhajotukseen Puhdistettava Säädettävä ilmarako tehon suurentamiseksi
ORTO. Ääntä vaimentavat siirtoilmalaitteet LYHYESTI
Ääntä vaimentavat siirtoilmalaitteet LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Nelikulmainen aukko Helppo asentaa Voidaan asentaa oven yläpuolelle Lisävarusteet: -- Teleskooppinen seinänläpivienti VGR Useita
DHC. VARIZON Kaareva piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI
VARIZON Kaareva piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI Säädettävä hajotuskuvio ja lähivyöhyke Sopii kaikentyyppisiin tiloihin Mittausyhde Helposti puhdistettava Peitetyt ruuviliitännät
FIRE Block. Itsetoiminen palosuoja joka estää palon ja palokaasujen leviämisen LYHYESTI
Itsetoiminen palosuoja joka estää palon ja palokaasujen leviämisen LYHYESTI E-merkintä standardin EN 15650 mukaan Paloluokka vähintään EI 60 (ho i o) S Itsetoiminen mekaaninen ratkaisu Sisältää palopellin,
DIR. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI
VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI Säädettävä hajotuskuvio ja lähivyöhyke Sopii kaikentyyppisiin tiloihin Yksinkertainen asennus Helposti puhdistettava Peitetyt ruuviliitännät
VAR. Säätölaite IMS-järjestelmiin
Säätölaite IMS-järjestelmiin Lyhyesti Kanavapaineesta riippumaton ilmavirtojen säätö Kompakti ja tukeva rakenne Käyttöympäristön lämpötila 0- C Voidaan toimittaa yksilöllisesti tehdaskalibroituna ja säädettynä
ROE. ROBUST Poistoilmalaite LYHYESTI. Vankka rakenne Helppo asentaa Suuri säätöalue Suuri omavaimennus Lukittava säätö
ROBUST Poistoilmalaite LYHYESTI Vankka rakenne Helppo asentaa Suuri säätöalue Suuri omavaimennus Lukittava säätö I L M A V I R T A - Ä Ä N I T A S O ROE 25 db(a) db(a) db(a) Koko l/s m 3 /h l/s m 3 /h