Source: http://novrel.netpaper.fi/19479
Timestamp: 2017-12-18 18:34:35+00:00
Document Index: 18875183

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Novrel - Danfoss lämpöpumppu asennusohje s. 35
Huom! Lämmönkeruupumpun tulee olla käynnissä ⚠	jälkitäytön aikana.
Lämmönkeruujärjestelmän ilmaus
Kuva 68: Lämmönkeruunesteen täyttö. Sijainti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nimitys Paluujohto, lämmönkeruuliuos Menojohto, lämmönkeruuliuos Sulkuventtiili (sisältyy täyttöliitäntään) Sulkuventtiili (sisältyy täyttöliitäntään) Sulkuventtiili (sisältyy täyttöliitäntään) Roskasiivilä (sisältyy täyttöliitäntään) Sulkuventtiili (sisältyy täyttöliitäntään) Varoventtiili 1,5 bar Ilmaus- ja paisuntasäiliö Sulkuventtiili Ulkoinen pumppu Ulkoinen säiliö
1. Aseta lämpöpumppu käyttötilaan ”POIS” ohjausyksikön valikossa INFORMAATIO -> KäYTTö. 2. Sekoita erillisessä astiassa (12) vesi ja pakkasneste oikeassa suhteessa. Muista sekoittaa jokainen erä kunnolla. 3. Tarkasta seoksen pakkasenkestävyys refraktometrillä (-15 °C DHP-H-mallit, DHP-C)(-32 °C DHP-A-mallit). 4. Täytä sitten järjestelmä seoksella käyttäen ulkoista pumppua (11), joka pystyy ilmaamaan lämmönkeruupiirin. Liitä pumpun painepuoli täyttöliitäntään sulkuventtiilin (5) luona. 5. DHP-A-mallit: Avaa sulatusshuntti avaamalla ohjausyksikön valikko HUOLTO -> MAN TESTI -> SULATUSSHUNTTI ja muuttamalla arvoksi -. 6. Sulje venttiili (4). 7. Avaa venttiilit (5) ja (10). 8. Liitä läpinäkyvä letku venttiiliin (3) ja laita letkun toinen pää ulkoiseen astiaan (12). 9. Avaa venttiili (3). 10. Käynnistä ulkoinen pumppu (11) ja täytä lämmönkeruuputkisto. 11. Käynnistä lämmönkeruupumppu käsin avaamalla ohjausyksikön valikko HUOLTO -> MAN TESTI -> KERUUL.PUMPPU ja muuttamalla arvoksi 1. 12. Käytä lämmönkeruupumppua ja ulkoista pumppua (11), kunnes venttiiliin (3) kytketystä letkusta tulevassa liuoksessa ei ole enää ilmaa. 13. Pysäytä lämmönkeruupumppu avaamalla ohjausyksikön valikko HUOLTO -> MAN. TESTI -> KERUUL. PUMPPU ja asettamalla arvoksi 0. Anna ulkoisen pumpun käydä edelleen. 14. Poista ilma venttiilien (3) ja (5) väliltä avaamalla venttiili (4) ulkoisen pumpun käydessä. 15. Sulje venttiili (3) ja paineista järjestelmä ulkoisella pumpulla. Huom! enintään 150 kPa (1,5 bar). 16. Sulje venttiili (5). 17. DHP-A-mallit: sulje sulatusshuntti avaamalla ohjausyksikön valikko HUOLTO -> MAN TESTI -> SULATUSSHUNTTI ja muuttamalla arvoksi 0. 18. Pysäytä ulkoinen pumppu (11) ja irrota täyttövarustus. 19. Asenna eriste täyttöliitäntään.
1. Käynnistä lämmönkeruupumppu avaamalla ohjausyksikön valikko HUOLTO -> MAN TESTI -> KERUUL.PUMPPU ja muuttamalla arvoksi 1. 2. Tarkasta, että ilmaussäiliön (9) nestetaso vakiintuu. 3. Irrota varoventtiili (8) ilmaussäiliöstä. 4. Täytä lämmönkeruunestettä varoventtiilin (8) liitännän kautta 2/3 astian tasosta. 5. Anna lämmönkeruupumpun käydä, jotta järjestelmässä oleva ilma keräytyy ilmaussäiliöön. 6. Sitä mukaa kuin ilmaa erottuu paisuntasäilössä, sen nestetaso laskee. Täytä kohdan 4 mukaan. 7. Asenna venttiili (8), kun kaikki ilma on poistettu. 8. Avaa venttiili (8) ja laske pois mahdollinen ylipaine. Nestetaso ei saa olla alle 2/3 säiliön korkeudesta. 9. Varmista, että venttiili (3) on suljettu. 10. Pysäytä lämmönkeruupumppu avaamalla ohjausyksikön valikko HUOLTO -> MAN TESTI -> KERUUL.PUMPPU ja muuttamalla arvoksi 0. 11. Kun lämmitysjärjestelmä on täytetty ja ilmattu, vaihda käyttötila halutuksi. Jäljelle jäänyt lämmönkeruuliuos otetaan talteen sopivaan kanisteriin tms. mahdollisesti tarvittavaa jälkitäyttöä varten (jätetään asiakkaalle).
Ulkoyksikön ilmaus, DHP-A-mallit
Jos ulkoyksikkö on korkeammalla kuin lämpöpumppu ja lämmönkeruuputkisto on paineistettu, ulkoyksikkö pitää ilmata liitäntäputkien ilmausruuvien avulla. Näihin ilmausruuveihin käsiksi pääsyä varten ulkoyksikön sivupellit pitää irrottaa.
Kuva 69: Ilmausruuvien sijainti.
Jos ulkoyksikkö on samalla tasolla tai alempana kuin lämpöpumppu, on suositeltavaa ilmata myös lämmönkeruupiiri ulkoyksikössä.