Source: http://docplayer.fi/12566822-Kemionsaaren-veden-lammalan-jatevedenpuhdistamon-tarkkailututkimus.html
Timestamp: 2018-12-14 03:47:45+00:00
Document Index: 24350679

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS - PDF
Download "KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS"
1 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Heidi Ilmanen Nro
2 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys 1. YLEISTÄ Sääolot tutkimusvuonna TULOKUORMITUS PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS Ympäristölupa Vesistöön johdettu jätevesi Valtioneuvoston asetuksen 888/26 mukainen tarkastelu JÄTEVESILIETTEEN LAATU, MÄÄRÄ JA SIJOITUS TUNNSULUVUT TULOSTEN TARKASTELU Lupaehtojen täyttyminen Tulokuorma Puhdistamon toiminta Hule- ja vuotovedet sekä ohitukset Kunnostustoimenpiteet Liitteet Liite 1. Käyttötarkkailun vuosiyhteenvetolomake Liite 2. Jätevesitarkkailun tulosten yhdistelmätaulukko Liite 3. Viikkovirtaamat Liite 4. Liite vuosiraporttiin Jakelu Kemiönsaaren Vesi/Roger Hagalax Kemiönsaaren Kemiönsaaren Kemiönsaaren Vesi/Lammalan Kemiön kunnan ympäristönsuojelulautakunta Liedon kunta/ympäristöterveydenhuolto/kemiönsaaren toimipiste Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Yhteystiedot (Y ) Telekatu 16, 236 TURKU puh , sähköp.
3 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) 3 (15) 1. YLEISTÄ Kemiönsaaren veden Lammalan jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen biosuodinlaitos, jossa fosfori saostetaan ferrisulfaatilla (PIX-15). Lisäksi jälkiselkeytykseen syötetään polymeeriä. Puhdistettu jätevesi johdetaan lammikon kautta Lammanbäckeniin. Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna 27. Puhdistamon prosessia saneerattiin vuosina Vuoden 29 kuntaliitoksen myötä Kemiön, Dragsfjärdin ja Västanfjärdin kunnat yhdistyivät Kemiönsaaren kunnaksi. Västanfjärdin Lammalan puhdistamon toiminnasta on vastannut vuoden 29 alusta Kemiönsaaren kuntaan perustettu liikelaitos Kemiönsaaren Vesi. Puhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: Mitoitusvirtaama (Q kesk ) 12 m 3 /d Vuosivirtaama (q a ) 438 m 3 /a BOD 7ATU -kuorma 56 kg/d Fosforikuorma 2,4 kg/d Typpikuorma 12 kg/d Asukasvastineluku, AVL 8 asukasta Lammalan jätevedenpuhdistamon toimintaa ja vesistöön johdettavien jätevesien laatua ja määrää sekä jätevesien vaikutuksia vesistöön tarkkaillaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy laatiman tarkkailuohjelman mukaisesti. Lounais-Suomen ympäristökeskus (nyk. Etelä-Suomen AVI) myönsi antamallaan päätöksellä nro 23 YLO ympäristösuojelulain 28 :n mukaisen luvan Västanfjärdin (nyk. Kemiönsaaren Vesi) Lammalan jätevedenpuhdistamon toiminnalle sekä puhdistettujen jätevesien johtamiselle Lammalabäckenin kautta Västanfjärdvikeniin. Lupa on voimassa toistaiseksi. Luvan saajan on jätettävä hakemus ympäristölupaehtojen tarkistamiseksi lupaviranomaiselle viimeistään teki puhdistamon tarkkailututkimukset 15.3., 27.4., 2.9., ja Puhdistamon jätevesinäytteet analysoitiin Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T11, joka täyttää standardin ISO/IEC 1725 vaatimukset. Laboratorion voimassaoleva pätevyysalue löytyy FINAS-akkreditointipalvelun internet-sivuilta: kohdasta Akkreditoidut toimielimet» Testauslaboratoriot. Näytteet puhdistamolle tulevasta, jälkiselkeytyksestä lähtevästä ja lammikosta ojaan johdetusta jätevedestä kerättiin käsin työpäivän aikana. Maalis- ja huhtikuussa puhdistamolle tulevan ja jälkiselkeytyksestä lähtevän jäteveden näytteet kerättiin automaattisesti aikaohjattuna koko vuorokauden ajan. Lammikko oli pois käytöstä , joten lammikosta ojaan lähtevää jätevettä ei tutkittu syys- ja lokakuussa. Kuormitustiedot on laskettu Turun vesi- ja ympäristöpiirin kirjeen (Nro 14/5 199) mukaisesti.
4 4 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) 1.1. Sääolot tutkimusvuonna 21 Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan joulukuun 29 loppu oli hyvin kylmä, sademäärä oli pieni, ja pysyvä lumipeite tuli joulun alla. Vuonna 21 tammi- ja helmikuussa sää oli hyvin talvinen. Sademäärä oli pieni tai keskimääräinen, mutta lunta oli tavallista enemmän (taulukko 1). Maaliskuun lauhan alun jälkeen yöpakkaset muuttivat sään talviseksi, ja vasta kuun lopussa tuli keväisempää. Kuu oli hieman tavanomaista kylmempi ja lumisempi. Huhtikuun alkupäivinä lumi suli sään lauhtumisen myötä. Kuun keskilämpötila oli lähes tavanomainen. Rannikolla sademäärä jäi hieman tavanomaista pienemmäksi, ja Turussa sateet tulivat varsin tasaisesti pitkin kuukautta. Toukokuun puolivälissä oli poikkeuksellisen pitkä hellejakso mutta muuten oli viileää; keskilämpötila oli tavallista korkeampi. Helteisiin liittyi ukkoskuuroja, ja Perniössä rankkasateet aiheuttivat poikkeuksellisia tulvia; Turussa sademäärä oli vain hieman keskiarvoa suurempi. Kesäkuussa oli etenkin keskivaiheilla tavanomaista viileämpää. Kuun lopulla sää lämpeni, mutta keskilämpötila oli hieman tavallista alempi. Sademäärä oli Turussa lähellä keskimääräistä, mutta pääosin sade tuli muutamana päivänä kuun puolivälissä. Heinäkuussa ilma oli poikkeuksellisen lämmin ja helteinen, ja keskilämpötila oli selvästi tavallista korkeampi. Sademäärä oli pieni. Elokuun puoliväliin asti jatkui lämmin ja helteinen sää. Loppukuu oli viileä, eikä keskilämpötila noussut erityisen korkeaksi. Sademäärä vaihteli paikallisesti; Turussa sadetta tuli vähän. Kesä eli kesä-elokuu oli paikoin yksi mittaushistorian lämpimimmistä. Kuurosateet jakautuivat epätasaisesti, mutta Turussa kesän sademäärä jäi keskimääräistä pienemmäksi. Syyskuun alussa sää viileni, mutta ajoittain oli vielä kesäistä. Turussa keskilämpötila oli hieman korkeampi kuin vertailujaksolla. Sateet tulivat lähes kokonaan kuun puolivälin tietämillä, mutta kuurottaisuuden vuoksi paikalliset erot olivat suuria. Turussa sademäärä oli selvästi korkeampi kuin keskimäärin etenkin yhden sateisen päivän vuoksi. Lokakuun alussa sää oli lämmin ja yölämpötilat korkeita. Kuun puolivälissä sää viileni ja muuttui sateiseksi. Keskilämpötila oli hyvin lähellä vertailuarvoa, mutta sademäärä oli pieni. Alkusyksyllä sää oli siis varsin lämmin ja vähäsateinen. Marraskuun alkoi Varsinais-Suomessa lauhana ja ajoittaisilla sateilla, sisämaassa sateet tulivat osin lumena. Lumet sulivat kuitenkin vielä pois. Terminen talvi alkoi Varsinais- Suomessa marraskuun 17. päivä ja samalla alkoi koko loppuvuoden kestänyt pakkasjakso. Kuun lopulla Varsinais-Suomessa oli lunta 5 1 cm. Kylmä jakso laski kuukauden keskilämpötilaa. Sademäärä jäi rannikolla keskiarvoa pienemmäksi, sisämaassa satoi tavanomaisesti. Joulukuussa jatkui kylmä ja luminen kausi. Kuukauden keskilämpötila jäi Turussa kuusi astetta tavanomaista alemmaksi. Sademäärä jäi koko Varsinais-Suomessa tavanomaista pienemmäksi, suurin sademäärä mitattiin Turun Artukaisissa. Maa oli lumenpeitossa Varsinais-Suomessa koko joulukuun, keskimäärin lunta oli vuodenvaihteessa kymmenisen senttiä. Turun koko vuoden keskilämpötila oli 4,4 astetta, mikä oli vajaan asteen vertailujakson keskiarvoa alempi (taulukko 1). Koko vuoden sadekertymä oli Turussa 542 mm, mikä oli 22 % tavanomaista pienempi. Vuorokauden maksimisademäärä (44 mm) saatiin Turussa Lokakuun 21 alusta lähtien lämpötilat on mitattu Turun Artukaisten automaattiasemalta (aiemmin Turun lentoasemalta). Sademäärät on mitattu Artukaisista heinäkuun 26 alusta lähtien. Normaalijakson tiedot ovat Turun lentoasemalta.
5 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) 5 (15) TAULUKKO 1. Turun säätietoja vuodelta 21 ja normaalijaksolta Lähde: Ilmatieteen laitos, Ilmastokatsaus. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII yht. Lämpötila 21-1,5-8,5-2,5 4, 11,2 14, 21,1 17,1 11,8 5,7-1,4-8,7 (ºC) ,5-5,3-1,8 3,4 1, 14,7 16,9 15,5 1,3 5,5,7-2,7 Sademäärä * (mm) * * Sademäärien summa 2. TULOKUORMITUS Koko vuoden puhdistettu vesimäärä oli arviolta m 3 eli keskimäärin 88, m 3 /d (liitteet 1 2). Vuoden aikana ei ollut ohituksia (liite 1). (Kuvat 1 2). 1 Vesimäärät virtaama ohitus 8 6 m 3 /d vuosi 21 KUVA 1. Puhdistetun veden määrä (m 3 /d) ja ohitus (m 3 /d) vuosina Viikkovirtaamat ja viikon maksimivirtaama 2 virtaama (m3/kk) QMAX (m3/d) m 3 /kk mitoitusvirtaama 2 15 m 3 /d viikko KUVA 2. Viikkovirtaamat (m 3 /vko) ja viikkojen maksimivirtaamat (m 3 /d) vuonna 21. Puhdistamon mitoitusvirtaama on 12 m 3 /d. Viikkovirtaamia ei ollut saatavilla viikoilta 1 3 sekä Viikoilla 1 3 automaattimittausta ei ollut kytketty ja viikoilla mittaus oli sekaisin. Lisäksi viikoilla puhdistamon prosessi sekaisin, suurin osa vesistä vietiin Tyskaholmenin puhdistamolle käsiteltäväksi.
6 6 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Kuormitustarkkailukertojen puhdistettu vesimäärä oli keskimäärin 19 m 3 /d (liite 2, kuva 3). m 3 /d * Tarkkailukertojen virtaamat KUVA 3. Tarkkailukertojen virtaamat (m 3 /d) vuosina * Maaliskuun tarkkailukerran aikana puhdistamoa saneerattiin, tästä syystä virtaamatieto arvioitiin. Tulevan jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja vastaavat kuormitukset koko vuoden ja eri tarkkailukertojen osalta ovat liitteellä 2. Puhdistamon tulokuormitus on kehittynyt taulukon 2 mukaisesti päivä TAULUKKO 2. Puhdistamon tulokuormitus vuosina BOD 7ATU kg/d Kok. fosfori kg/d,93 1,3 Kok. typpi kg/d 5,5 8, Puhdistamolle ei tuotu saostus- ja umpikaivolietteitä vuoden aikana (liite 1) PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS 3.1. Ympäristölupa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen antaman päätöksen nro 23 YLO mukaan jätevedet on käsiteltävä siten, että vesistöön johdetun jäteveden BOD 7ATU -arvo on enintään 15 mg/l, fosforipitoisuus enintään,7 mg/l, COD Cr -arvo enintään 125 mg/l ja kiintoainepitoisuus enintään 35 mg/l. Puhdistustehon tulee BOD 7ATU :n, fosforin ja kiintoaineen osalta olla vähintään 9 % sekä COD Cr :n osalta vähintään 75 %. Arvot lasketaan vuosikeskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset ja häiriötilanteet puhdistamolla tai viemäriverkostossa mukaan lukien. Lisäksi puhdistamon on pyrittävä mahdollisimman tehokkaaseen ammoniumtypen poistoon Vesistöön johdettu jätevesi Vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot on esitetty taulukossa 3 (liite 2).
7 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) 7 (15) TAULUKKO 3. Vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot. Arvot, jotka eivät täyttäneet lupaehtoja, on esitetty punaisella. Pitoisuus Teho Lupaehdot LOS (mg/l) (%) Pitoisuus (mg/l) Puhdistusteho (%) BOD 7ATU COD Cr Fosfori 3,9 74,7 9 Liukoinen fosfori 1,6 Typpi Ammoniumtyppi 44 51* Kiintoaine LOS = Lounais-Suomen ympäristökeskus nro YLO 23 (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvoina) * Nitrifikaatioaste Puhdistamo täytti luvan vaatimukset BOD 7ATU :n ja COD Cr :n puhdistustehojen osalta, muilta osin vaatimuksia ei täytetty (liite 2). Nitrifikaatio oli puolittaista. Puhdistamon toiminta tarkkailukerroilla on esitetty kuvissa 4 11 (liite 2) Tuleva BOD7ATU-kuorm a mitoituskuorma Lähtevä BOD7ATU-arvo kg/d mg/l rajaarvo KUVA 4. Tulevan veden BOD 7ATU -kuorma (kg/d) ja lähtevän veden BOD 7ATU -arvo (mg/l). Puhdistamon tulevan BOD 7ATU -kuorman mitoitusarvo on 56 kg/d. Tuleva CODCr-kuorma Lähtevä CODCr-arvo kg/d 15 1 mg/l rajaarvo KUVA 5. Tulevan veden COD Cr -kuorma (kg/d) ja lähtevän veden COD Cr -arvo (mg/l).
8 8 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) % BOD7ATU:n puhdistusteho 1 95 raja-arvo % CODCr:n puhdistusteho raja-arvo KUVA 6. BOD 7ATU :n ja COD Cr :n puhdistustehot (%). Tuleva fosforikuorma Lähtevä fosforipitoisuus 3, kokonaisfosfori liukoinen fosfori 2,5 mitoituskuorma 5 kg/d 2 1,5 mg/l 4 3 1,5 2 1 kok.p raja-arvo KUVA 7. Tulevan veden fosforikuorma (kg/d) ja lähtevän veden fosforipitoisuus (mg/l). Puhdistamon tulevan fosforikuorman mitoitusarvo on 2,4 kg/d. kg/d Tuleva kiintoainekuorma mg/l Lähtevä kiintoainepitoisuus rajaarvo KUVA 8. Tulevan veden kiintoainekuorma (kg/d) ja lähtevän veden kiintoainepitoisuus (mg/l).
9 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) 9 (15) % Fosforin puhdistusteho raja-arvo % Kiintoaineen puhdistusteho raja-arvo KUVA 9. Fosforin ja kiintoaineen puhdistustehot (%). kg/d Tuleva typpikuorma mitoituskuorma mg/l Lähtevä typpipitoisuus kokonaistyppi ammoniumtyppi KUVA 1. Tulevan veden typpikuorma (kg/d) ja lähtevän veden typpipitoisuus (mg/l). Puhdistamon tulevan typpikuorman mitoitusarvo on 12 kg/d. % Typen puhdistusteho % Nitrifikaatioaste KUVA 11. Typen puhdistusteho ja nitrifikaatioaste (%).
10 1 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus on kehittynyt taulukon 4 mukaisesti (kuvat 12 13, liite 2). TAULUKKO 4. Jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus vuonna BOD 7ATU kg/d 5,3 3,2 COD Cr kg/d Kok. fosfori kg/d,48,34 Kok. typpi kg/d 4,3 4,5 Ammoniumtyppi kg/d 3,8 3,9 Kiintoaine kg/d 8,1 5,5 kg/d Lähtevä BOD7ATU-kuorm a 29 vuosi 21,6,5,4,3,2,1 Lähtevä fosforikuorma 29 vuosi KUVA 12. Jäteveden vesistöön aiheuttama BOD 7ATU - ja fosforikuorma (kg/d) vuosina kg/d 21 kg/d Lähtevä typpikuorma vuosi Lähtevä kiintoainekuorma 29 vuosi KUVA 13. Jäteveden vesistöön aiheuttama typpi- ja kiintoainekuorma (kg/d) vuosina Valtioneuvoston asetuksen 888/26 mukainen tarkastelu Yhdyskuntajätevesien tulee täyttää oman ympäristöluvan vaatimusten lisäksi myös valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (888/26) mukaiset vaatimukset. Asetus 888/26 tuli voimaan ja kumosi samalla valtioneuvoston päätökset 365/1994 ja 757/1998. Asetusta sovelletaan ympäristönsuojelulain (86/2) 28 :n mukaista ympäristölupaa edellyttävään yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja johtamiseen. Valtioneuvoston asetuksessa 888/26 edellytetään vuositasolla taulukon 5 mukaisia tuloksia. kg/d 21
11 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) 11 (15) Asetuksen 888/26 mukaan vesistöön laskettavaa jätevettä koskevien vaatimusten tarkkailemiseksi on samoista kohdista kerättävä jätevesimäärään verrannolliset 24 tunnin kokoomanäytteet puhdistamolta lähtevästä ja tarvittaessa puhdistamolle tulevasta jätevedestä. Jätevedenpuhdistamon, jonka AVL on enintään 499, tarkkailu voidaan kuitenkin tehdä päiväajan vähintään kahdeksan tunnin kokoomanäytteestä. TAULUKKO 5. Valtioneuvoston asetuksessa 888/26 vuositasolla edellytetyt tulokset. Pitoisuus Poistoteho Huom. mg/l % BOD 7ATU 3 7 1, 6, 7 COD Cr , 6, 7 Kiintoaine , 6, 7 Kokonaisfosfori 3/2/1 8 1, 2, 4 Kokonaistyppi 15/1 7 1, 3, 4, 5 Huom 1. Pitoisuus ja poistoteho voivat olla vaihtoehtoisia. Huom 2. 3 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on alle 2. 2 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on yli 1. Huom mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on yli 1. Huom 4. Ravinteiden (fosfori ja typpi) osalta arvot on saavutettava vuosikeskiarvoina. Huom 5 Typpeä koskevien vaatimusten mukaisuus saadaan kuitenkin varmistaa käyttämällä päivittäisiä keskiarvoja, jos voidaan osoittaa, että vastaava suojelun taso saavutetaan. Tällöin jokaisen 24 tunnin kokoomanäytteen kokonaistyppipitoisuus voi olla enintään 2 mg/l, kun veden lämpötila laitoksen biologisessa prosessissa on vähintään 12 C. Lämpötilarajan asettamisen sijasta voidaan rajoittaa typpeä koskevien vaatimusten voimassaoloaikaa alueellisten ilmastoolosuhteiden huomioon ottamiseksi. Huom 6. Puhdistamoita, joiden AVL 2, tarkastellaan tarkkailukertakohtaisesti. Puhdistamoita, joiden AVL < 2, näytteiden vuosikeskiarvojen tulee täyttää pitoisuuden tai poistotehon vaatimukset. Huom 7. Enimmäispitoisuus voidaan ylittää tavanomaisissa käyttöolosuhteissa enintään 1 %:lla. Kiintoainepitoisuuden osalta voidaan kuitenkin hyväksyä ylitykset 15 %:iin asti. Näytteiden vähimmäismäärä määräytyy puhdistamon koon mukaan seuraavasti: AVL enintään näytettä/vuosi, AVL näytettä/vuosi, AVL näytettä ensimmäisen vuoden aikana ja neljä näytettä seuraavina vuosina (jos voidaan osoittaa tulosten täyttävän ensimmäisen vuoden aikana vaatimukset), AVL näytettä/vuosi ja AVL vähintään 5 24 näytettä/vuosi. Lisäksi asetuksen 888/26 mukaan veden laadun ääriarvoja ei oteta huomioon, jos ne johtuvat poikkeuksellisista tilanteista, kuten rankkasateista. Kemiönsaaren Veden Lammalan jätevedenpuhdistamon AVL on <2, joten VN asetuksen mukaista tulosta tarkastellaan BOD 7ATU :n, COD Cr :n, kiintoaineen ja fosforin osalta vuosikeskiarvoina laskettuna (taulukko 5). Pitoisuusvaatimus on fosforin osalta 3 mg/l. Jätevedenpuhdistamon VN asetuksen 888/26 mukaisen tarkastelun tulokset on esitetty taulukossa 6. TAULUKKO 6. VN asetuksen 888/26 mukaisen tarkastelun tulokset BOD 7ATU :n, COD Cr :n, kiintoaineen ja fosforin osalta vuosikeskiarvoina laskettuna. Arvot jotka eivät täyttäneet vaatimuksia, on esitetty punaisella. Saavutettu pitoisuus [mg/l] Saavutettu teho [%] Pitoisuusvaatimus [mg/l]* Puhdistustehovaatimus [%]* BOD 7ATU COD Cr Kiintoaine Kokonaisfosfori 3, * Pitoisuus ja poistoteho voivat olla vaihtoehtoisia.
12 12 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Puhdistamo ei saavuttanut VN asetuksen 888/26 mukaisia tuloksia BOD 7ATU :n, COD Cr :n, kiintoaineen ja fosforin osalta. Koska pitoisuus- ja puhdistustehovaatimukset voivat olla vaihtoehtoisia, saavutti puhdistamo asetuksen mukaiset tulokset BOD 7ATU :n sekä COD Cr :n osalta. 4. JÄTEVESILIETTEEN LAATU, MÄÄRÄ JA SIJOITUS Tiivistetty ylijäämälietettä vietiin Kemiönsaaren Veden Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamolle yhteensä m 3 vuoden aikana (liite 1). Lietteen laatua ei tutkittu vuoden aikana. 5. TUNNSULUVUT Puhdistamon tunnusluvut vuodelta 21 on esitetty taulukossa 7. TAULUKKO 7. Puhdistamon tunnusluvut vuosilta Käsitelty vesimäärä kesk. m 3 /d 65,5 88, Käsitelty vesimäärä max m 3 /d 146 (1 323 (3 Ohitus keskimäärin m 3 /d 1,37, Saostus- ja umpikaivoliete m 3 /a ei tuoda ei tuoda AVL keskimäärin asukasta AVL maksimi asukasta Tuleva BOD-kuorma kesk. kg/d Tuleva BOD-kuorma max kg/d Tuleva fosforikuorma kesk. kg/d,93 1,3 Tuleva fosforikuorma max kg/d 1, 3,3 Tuleva typpikuorma kesk. kg/d 5,5 8, Tuleva typpikuorma max kg/d 6,1 19 JS pintakuorma kesk. m/h,34,45 PIX15A kesk. g/m 3 37 (2 18 (2 Polymeeriliuos (5 %) g/m 3 23 (2 Polymeeriliuos (,5 %) g/m 3 11 (2 Ylijäämälietteen määrä m 3 /a Sähkönkulutus kwh/m 3 ei tietoa ei tietoa (1 tietoja ei ole tammi-maaliskuulta (2 arvio (3 tietoja ei ole viikoilta 1 3 sekä TULOSTEN TARKASTELU 6.1. Lupaehtojen täyttyminen Puhdistamo täytti ympäristöluvan (Lounais-Suomen ympäristökeskus nro 23 YLO) vaatimukset BOD 7ATU :n sekä COD Cr :n puhdistustehojen osalta. Muilta osin luvan pitoisuusraja-arvot ylitettiin eikä puhdistustehovaatimuksia saavutettu. Puhdistamo toimi kohtalaisesti marraskuun, melko huonosti syyskuun ja huonosti maalis-, huhti- sekä lokakuun tarkkailukerroilla (kuvat 4 11). Tarkkailukertojen lukumäärä oli 5.
13 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) 13 (15) Prosessilämpötila vaihteli tarkkailukerroilla välillä 7,5 12,3 C (liite 2). Prosessilämpötilat mitattiin :n toimesta (jälkiselkeytysaltaasta). Maalis- ja syyskuussa mittausta ei tehty. Syyskuussa nitrifikaatio oli puolittaista, muilla tarkkailukerroilla puhdistamo ei nitrifioinut (kuva 11, liite 2). Kokonaistypen keskimääräinen puhdistusteho oli 44 %. Puhdistamo ei saavuttanut VN asetuksen 888/26 mukaisia tuloksia BOD 7ATU :n, COD Cr :n, kiintoaineen ja fosforin osalta (taulukko 6, liite 2). Koska pitoisuus- ja puhdistustehovaatimukset voivat olla vaihtoehtoisia, saavutti puhdistamo asetuksen mukaiset tulokset BOD 7ATU :n sekä COD Cr :n osalta Tulokuorma Puhdistamon keskimääräinen tulovirtaama vuoden aikana oli 73 % puhdistamon mitoitusvirtaamasta. Puhdistamolle tullut keskimääräinen BOD 7ATU -kuorma oli 61 %, fosforikuorma oli 54 % ja typpikuorma 67 % puhdistamon mitoitusarvoista. Mitoitusarvot: virtaama (Q kesk ) 12 m3/d, BOD7-kuorma 56 kg/d, fosforikuorma 2,4 kg/d, typpikuorma 12 kg/d Puhdistamon asukasvastineluku AVL oli keskimääräisen BOD 7ATU -kuorman mukaan laskettuna noin 49 asukasta ja maksimi BOD 7ATU -kuorman (2.9.29) mukaan laskettuna noin 1 3 asukasta Puhdistamon toiminta Maalis-, huhti-, ja marraskuussapuhdistamolta otettiin tulevan ja jälkiselkeytyksestä lähtevän vedestä näytteiden lisäksi näyte lammikosta lähtevästä vedestä. Syys- ja lokakuun tarkkailukerroilla tutkittiin ainoastaan puhdistamolle tuleva ja puhdistamolta lammikkoon lähtevän veden näytteet. Lammikko oli pois käytöstä Maalis- ja huhtikuussa (15.3. ja 27.4.) puhdistamolle tuleva vesi vastasi keskimääräistä/väkevää puhdistamatonta yhdyskuntajätevettä. Lokakuussa ( ) puhdistamolle tuleva jätevesi oli väkevää. Myös syyskuussa (2.9.21) tuleva jätevesi oli väkevää, vaikka puhdistamolle tulevasta vesimäärästä noin 7 % hule- ja vuotovesiä. Marraskuussa ( ) puhdistamolle tuleva vesi vastasi typen osalta melko väkevää ja kiintoaineen osalta melko laimeaa puhdistamatonta yhdyskuntajätevettä. Puhdistamonhoitajan ilmoituksen mukaan runsaat hule- ja vuotovedet samensivat lähtevän veden syykuussa. Syyskuun näytteenottoa, , edeltäneellä viikolla (vko 37) lähtevä vesi oli ollut melko kirkasta ja jälkiselkeytyksen näkösyvyys 35 cm. Puhdistamon jälkiselkeytyksestä karkasi runsaasti kiintoainetta lammikkoon kaikilla tarkkailukerroilla, myös lammikosta purkuojaan karkasi runsaasti kiintoainetta lukuun ottamatta marraskuun tarkkailukertaa. Kaikilla tarkkailukerroilla lähtevän veden liukoisen fosforin arvon oli korkea, mikä kertoo saostuskemikaalin riittämättömyydestä lukuun ottamatta huhti- ja marraskuuta, jolloin teoreettinen syöttömäärä oli riittävä. Teoreettisen syötön ollessa riittävä, tulee varmistaa saostuskemikaalin syöttölaitteen/automaation toiminta. Kemikaalin sopivaa syöttömäärää voidaan puhdistamolla arvioida liukoisen fosforin mittauksella. Saostus on riittävää, jos jälkiselkeytyksestä lähtevän veden liukoisen fosforin arvo on alle,25 mg/l. Liukoisen fosforin komparaattorin hankkiminen puhdistamolle olisi suotavaa.
14 14 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Ennen marraskuun tarkkailukertaa polymeerin syötössä oli ollut häiriöitä. Syöttölaitteen takaiskuventtiili oli rikkoutunut marraskuun alussa. Polymeerin syöttö aloitettiin uudelleen Marraskuun tarkkailu ( ) oli polymeerin syöttölaitekorjauksen jälkeen. Sekä jälkiselkeytyksen että lammikon kuntoa tulisi tarkistaa tietyin väliajoin, jotta lietteen karkaaminen estetään. Lietteen poiston tulisi olla säännöllistä. Selkeytystuloksen parantamiseksi jälkiselkeytykseen menevään veteen voidaan syöttää polymeeria noin 1-2 g/m 3 jätevettä. Polymeerin syöttökohdassa tulee olla riittävä sekoitus, jotta polymeeri pääsisi tehokkaasti muodostamaan kiintoaineksen kanssa flokkeja. Puhdistamolla on tulevan ja puhdistamolta lähtevän jäteveden automaattiset näytteenottimet, jotka olivat suurimman osan vuotta pois käytöstä. Näytteenottimien näytteenottopaikat tulisi tarkistaa sekä mahdollisuuksien mukaan ottaa käyttöön. Näytteenottokohdat ovat tuleva, jälkiselkeytyksestä lammikkoon lähtevä ja lammikosta ojaan lähtevä jätevesi. Lammikosta lähtevä vesi voidaan kerätä jatkossakin käsin Hule- ja vuotovedet sekä ohitukset Puhdistamolla tai viemäriverkostossa ei ollut ohituksia vuoden aikana (liite 1) Puhdistamolle tuli hule- ja vuotovesiä varsinkin maalis-huhtikuun vaihteessa (kuva 2, liite 3). Kuukauden päivittäinen maksimivirtaama oli kahdellatoista kerralla (12/12) suurempi kuin puhdistamon mitoitusvirtaama (12 m 3 /d). Suurin puhdistamolle tullut vesimäärä, 323 m 3 /d, tuli viikolla 13/21. Vuosi 21 oli melko kuiva kuten vuosi 29, tosin paikallisia rankkasateita esiintyi ajoittain etenkin touko- ja syyskuussa. Runsaista hule- ja vuotovesistä johtuvat suuret virtaamat voivat aiheuttaa laimean tulevan veden, lietteenkarkaamista puhdistamolta ja ohijuoksutuksia. Lisäksi puhdistustehot jäävät yleensä heikoiksi ja kylmät sulamisvedet vaikeuttavat nitrifikaatiota. Puhdistamon hyvän toiminnan takaamiseksi on hule- ja vuotovesien osuutta puhdistamolle tulevasta jätevedestä saatava pienennettyä. Tällöin viemäriverkoston kunnossapito on asia, johon tulee kiinnittää edelleen huomiota Kunnostustoimenpiteet Tammikuussa puhdistamon automatiikkaohjelmistoon tehtiin muutoksia, joten viikkovirtaamia ei ollut saatavilla vuoden kolmelta ensimmäiseltä viikolta (liite 4). Puhdistamon prosessiohjauksen automatiikassa oli sekä tietoteknisiä että mekaanisia häiriöitä elo- ja syyskuussa, jonka vuoksi suurin osa puhdistamolle tulevasta jätevedestä kuljetettiin imuautolla Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Häiriöiden vuoksi myös mm. virtaamamittaukset jäivät pois lokitiedoista. Viikolla 16 päivitettiin puhdistamon automaatio, uudet säädöt (lähinnä ilmastuksen käyntiajat) otettiin käyttöön viikolla 18. Puhdistamonhoitajan ilmoituksen mukaan tietokoneen kiintolevy hajosi elokuussa, korjattiin , jonka jälkeen ajo-ohjelmat olleet sekaisin. Ohjelmat saatiin kuntoon Tästä syystä elokuulle suunniteltu näytteenotto siirtyi syyskuulle.
15 KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) 15 (15) Puhdistamon lammikko tulpattiin ja tyhjennettiin elokuussa. Lammikosta tyhjennetyt vedet vietiin käsiteltäväksi Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamolle. Vuoden 211 aikana puhdistamolla tullaan tekemään muutoksia puhdistamon toiminnan parantamiseksi. Turussa 25. helmikuuta 211 Heidi Ilmanen ympäristösuunnittelija
19 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #2 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Kemiönsaaren Veden Lammalan jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d 61, 96, , 44, 88, Käsitelty m³/d 61, 96, , 44, 88, Ohitus m³/d, Vesistöön m³/d 61, 96, , 44, 88, pros.lämpö Tuleva (vl) C Käsitelty C 7,5 12,3 9,5 9,5 Ohitus C Vesistöön C 7,5 12,3 9,5 alkal. Tuleva (vl) mmol/l 7,9 6,1 6,8 9,1 7,2 Käsitelty mmol/l 5,6 4,5 2,5 6,9 5,3 4, Ohitus mmol/l Vesistöön mmol/l 5,6 4,5 2,5 6,9 5,3 ph Tuleva (vl) 7,3 7,4 7,3 7,6 7,8 Käsitelty 7,3 7,2 6,9 7,5 7,6 7,1 Ohitus Vesistöön 7,3 7,2 6,9 7,5 7,6 CODCr Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d ,7 14 Ohitus kg/d, Vesistöön kg/d ,7 14 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BOD7ATU Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 3,2 6,9 5,5 3,5,62 3,2 Ohitus kg/d, Vesistöön kg/d 3,2 6,9 5,5 3,5,62 3,2 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva (vl) kg/d,79 1,1 3,3 1,,48 1,3 Käsitelty kg/d,33,4,8,46,13,34 Ohitus kg/d, Vesistöön kg/d,33,4,8,46,13,34 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 5,4 4,2 2,9 6,8 2,9 3,9,7 Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l 5,4 4,2 2,9 6,8 2,9 3,9,7 Käsittelyteho % Kokonaisteho % liuk.p Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 1,7 1,3 1, 4,2 1,9 1,6 Ohitus mg/l Vesistöön mg/l 1,7 1,3 1, 4,2 1,9
20 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #2 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Kemiönsaaren Veden Lammalan jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite kok.n Tuleva (vl) kg/d 5,4 6,2 19 6,4 3,1 8, Käsitelty kg/d 4,3 5, 11 4,9 2,4 4,5 Ohitus kg/d, Vesistöön kg/d 4,3 5, 11 4,9 2,4 4,5 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % NH4-N Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 3,7 4,6 9,4 4,3 2,2 3,9 Ohitus kg/d, Vesistöön kg/d 3,7 4,6 9,4 4,3 2,2 3,9 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % KA Tuleva (vl) kg/d 7, ,7 31 Käsitelty kg/d 5,2 8,1 15 4, 1,1 5,5 Ohitus kg/d, Vesistöön kg/d 5,2 8,1 15 4, 1,1 5,5 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % Kokonaisteho %
MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016. Maanantai klo Marttilan kunnantalo, kahvio
27 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 18.30 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnantalo, kahvio Jäsen Varajäsen ( + ) Aulis Lahti puheenjohtaja Olli Kylänpää ( + ) Timo Häkkinen