Source: http://docplayer.fi/1001289-Pk-i-r-ei60s-ei90s-ei120s-pyorea-palopelti-pk-i-s-ei90s-ei120s-suorakaiteen-muotoinen-palopelti.html
Timestamp: 2017-02-26 19:44:25+00:00
Document Index: 24377961

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ']

PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Pyöreä palopelti & PK-I-S EI90S / EI120S Suorakaiteen muotoinen palopelti - PDF
Download "PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Pyöreä palopelti & PK-I-S EI90S / EI120S Suorakaiteen muotoinen palopelti"
1 PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Pyöreä palopelti & PK-I-S EI90S / EI120S Suorakaiteen muotoinen palopelti Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet C01 CSK AA5362 Johdanto Tämä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koskee pyöreitä palopeltejä PK-I-R EI60S, EI90S ja EI120S sekä suorakaidepalopeltejä PK-I-S EI90S, EI120S, jotka on valmistanut Imos - Systemair. Se sisältää perustiedot rakenteesta ja asennus-, käynnistys- ja käyttöohjeet, joita tulee noudattaa laitteen luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Laitteen oikean ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi lue ohje huolella, käytä palopeltiä ohjeiden mukaan ja noudata kaikkia turvaohjeita. Sisällys Johdanto... 2 Sisällys... 2 Varoitus... 2 Toiminta Asennusohje Käyttöohje Huolto-ohje... 7 Käyttöolosuhteet... 9 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Pöytäkirja Takuu Sertifikaatti Varoitus Sähköiskun, tulipalon ja muiden viallisesta varokkeesta tai laitteen käytöstä johtuvien vaurioiden välttämiseksi huomioi seuraavat: Järjestelmä pitää asentaa asennusohjeiden mukaan. Katkaise jännitteensyöttö ennen huoltoa tai osien puhdistamista. Huollot pitää tehdä ohjeiden mukaan. Toiminta Yleistä IMOS Systemair palopelti on suljettava ilmakanava, jota käytetään kanavaläpiviennin tilalla estämään tulen leviäminen paloa rajoittavan rakenteen läpi. Tulipalon yhteydessä palopelti estää määritellyn ajan tulen, savun ja kuumuuden leviämisen kanavan kautta. PK-I-palopellit on suunniteltu asennettavaksi vaaka- tai pystysuuntaisiin kantaviin ja osastoiviin rakenteisiin tai pystysuoriin ei-kantaviin osastoiviin seiniin. Kaikissa laitteissa on vakiona sähkötoimilaite tai manuaalitoimilaite. Lisävarusteita, kuten laippoja ja tiedonsiirtoyksiköitä, voidaan toimittaa erikseen tilauksesta Lisävarusteet toimitetaan irrallaan ja ne asennetaan paikan päällä. Valinnaisvarusteet, kuten kytkimet ja sähkömagneetit asennetaan palopeltiin ja ne on siksi ilmoitettava tilauksessa. Palopeltiä käytetään tiloissa, joissa se on suojassa säältä ja kanavissa, joissa siirretään ilmaa ilman muita kemiallisia lisäaineita seuraavissa käyttöolosuhteissa: Suurin ilmanopeus 12 m/s Suurin suhteellinen kosteus 90 % Lämpötila C Huom: Asennustarvikkeet voidaan tilata yhdessä palopellin kanssa. Sähkötoimilaitteet voivat sulkea pellin rakennusautomaatiojärjestelmän pyynnöstä tai saatuaan signaalin lämpövarokkeelta. Kaikissa sähkötoimilaitteella varustetuissa palopelleissä on vakiona lämpövaroke, joka aktivoi toimilaitteen lämpötilan noustessa yli 72±1,5 C ja sulkee pellin 60 sekunnin sisällä. Manuaalitoimilaitteella varustetut palopellit voivat sulkea pellin rakennusautomaatiojärjestelmän pyynnöstä, joka vivusta vetämällä tai rikkomalla lämpövarokkeen. Kaikissa manuaalitoimilaitteella varustetuissa palopelleissä on vakiona lämpövaroke, joka aktivoi toimilaitteen lämpötilan noustessa yli 72±1,5 C ja sulkee pellin välittömästi. 23 1 Asennusohje Kaikki palopeltiin liitettävät kanavat pitää tukea tai ripustaa niin, että kanavan paino ei rasita peltiä tai sen laippoja. Lisäksi peltiin ei saa kohdistua kuormitusta yläpuolisista ja tai ympäröivistä rakenteista; tämä voi aiheuttaa kotelon vääntymisen ja palopellin toimintahäiriön. Palopellin toimilaite voidaan sijoittaa kummalle puolelle seinää halutaan. Se on kuitenkin asennettava niin, että siihen on helppo päästä käsiksi tarkastusta ja huoltoa varten. Kahden palopellin välinen minimietäisyys on 200 mm. Seinän ja palopellin välinen minimietäisyys on 75 mm. Palopelti asennetaan osastoivaan rakenteeseen niin, että pelti on suljetussa asennossa seinän sisällä. Palopelti voidaan asentaa seinään tai välipohjaan, jonka minimipaksuus on 110 ± 10 mm standardin EN mukaan. Kaikki palopellit voidaan asentaa pelti vaaka- tai pystyasennossa. 1.1 PK-I-palopellin asentaminen kantavaan seinään kipsillä tai betonilla Pyöreä palopelti 1. Tee asennusaukko, jonka läpimitta on vähintään Ød + 60 mm. 2. Asenna palopelti keskelle aukkoa niin, että palopellin kannatin on seinää vasten ja pelti on seinän sisällä. Kiinnitä palopellin taivutettava kannatin seinään sopivalla M8-ruuvilla. 3. Täytä aukko palopellin ympärillä kipsillä tai betonilla. Puhdista pelti tarvittaessa asennuksen jälkeen. 4. Kun palopelti on kunnolla kiinnitetty seinään, aukko voidaan peittää silikaattilevyillä tai vastaavalla materiaalilla. Käytä tulenkestävää kittiä suurempien rakojen tiivistämiseen. 5. Tarkasta palopellin toiminta. (Katso käyttöohje) Kuva 1 Pyöreän palopellin asennus kipsillä tai betonilla 34 1.1.2 Suorakaiteen muotoinen palopelti 1. Tee asennusaukko, jonka mitat ovat vähintään L mm ja H mm. 2. Asenna palopelti keskelle aukkoa niin, että palopellin kannatin on seinää vasten ja pelti on seinän sisällä. Kiinnitä palopellin taivutettava kannatin seinään sopivalla M8-ruuvilla. 3. Täytä aukko palopellin ympärillä kipsillä tai betonilla. Puhdista pelti tarvittaessa asennuksen jälkeen. 4. Kun palopelti on kunnolla kiinnitetty seinään, aukko voidaan peittää silikaattilevyillä tai vastaavalla materiaalilla. Käytä tulenkestävää kittiä suurempien rakojen tiivistämiseen. 5. Tarkasta palopellin toiminta. (Katso käyttöohje) Kuva 2 Suorakaiteen muotoisen palopellin asennus kipsillä tai betonilla 1.2 PK-I-palopellin asentaminen kantavaan tai ei-kantavaan seinään mineraalivillalla Pyöreä palopelti 1. Tee asennusaukko, jonka läpimitta on vähintään Ød + 60 mm. 2. Ei-kantavissa seinissä aukko pitää vahvistaa metallikehyksellä. Metalliankkureiden minimipituus on 70 mm ja niiden pitää olla tarkoitettuja vähintään 5 mm ruuveille. 3. Asenna palopelti keskelle aukkoa niin, että palopellin kannatin on seinää vasten ja suljettu pelti on seinän sisällä. Kiinnitä palopellin taivutettava kannatin seinään sopivalla M8-ruuvilla. 4. Täytä aukko palopellin ympärillä mineraalivillalla, jonka tiheys on kg/m3. Puhdista pelti tarvittaessa asennuksen jälkeen. 5. Kun palopelti on kunnolla kiinnitetty seinään, aukko pitää peittää silikaattilevyillä tai vastaavalla materiaalilla. Käytä tulenkestävää kittiä suurempien rakojen tiivistämiseen. 6. Tarkasta palopellin toiminta. (Katso käyttöohje) 45 Kuva 3 Pyöreän palopellin asennus mineraalivillalla Suorakaiteen muotoinen palopelti 1. Tee asennusaukko, jonka mitat ovat vähintään L mm ja H mm. 2. Ei-kantavissa seinissä aukko pitää vahvistaa metallikehyksellä. Metalliankkureiden minimipituus on 70 mm ja niiden pitää olla tarkoitettuja vähintään 5 mm ruuveille. 3. Asenna palopelti keskelle aukkoa niin, että palopellin kannatin on seinää vasten ja suljettu pelti on seinän sisällä. Kiinnitä palopellin taivutettava kannatin seinään sopivalla M8-ruuvilla. 4. Täytä aukko palopellin ympärillä mineraalivillalla, jonka tiheys on kg/m3. Puhdista pelti tarvittaessa asennuksen jälkeen. 5. Kun palopelti on kunnolla kiinnitetty seinään, aukko pitää peittää silikaattilevyillä tai vastaavalla materiaalilla. Käytä tulenkestävää kittiä suurempien rakojen tiivistämiseen. 6. Tarkasta palopellin toiminta. (Katso käyttöohje) Peitelevyjen mitat Läpimitta (mm) X (mm) Mitta (mm) X (mm) Ø Ø L 200 Ø Ø H 200 Kuva 4 Suorakaiteen muotoisen palopellin asennus mineraalivillalla 56 2 Käyttöohje Asennuksen jälkeen palopelti pitää virittää. Tämä tarkoittaa, että palopelti on auki. Ohjausjärjestelmä, johon palopelti on kytketty määrää signaalilla (kytkennästä riippuen) palopellin avoimen tai suljetun asennon. 2.1 Sähkötoimilaite Kytke sähkötoimilaite jännitteensyöttöön (katso kytkentäkaavio). Moottori käynnistyy ja asettaa palopellin käyttöasentoon. T + ~ Huom. Syöttö suojaeristysmuuntajan kautta Useiden toimilaitteiden rinnankytkentä mahdollinen. Tehonkulutusta on seurattava!! N L1 Huom. Huom: verkkojännite!! Verkkojännite pitää katkaista turvakytkimellä (kosketinväli vähintään 3 mm). Useiden toimilaitteiden rinnankytkentä arial 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 <5 <80 <5 <80 Tf1T f2 Tf3L ED BAE72B- Tf1T f2 Tf3L ED BAE72B-S Kuva 5 Toimilaitteiden kytkentäkaavio BELIMO BLF24-T, BF24-T Kuva 7 Toimilaitteen kytkentäkaavio BELIMO BLF230-T, BF230-T Liittimin varustettu kaapeli tiedonsiirto- ja tehoyksiköihin liittämiseen ~ T 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 <5 <80 Tf1T f2 Tf3L ED BAE72B- S Kuva 6 BELIMO BLF24-T-ST, BF24-T-ST toimilaitteiden kytkentäkaavio 67 2.2 Manuaalitoimilaite Kytke sähkömagneetti (8) ja rajakytkimet (9) jännitteensyöttöön ja rakennusautomaatiojärjestelmään. Vedä liipaisimesta (2) ja käännä vipu (1) suljetusta asennosta avattuun Kuva 8 Manuaalitoimilaite pienille palopelleille Kuva 9 Manuaalitoimilaite suurille palopelleille 3 Huolto-ohje 3.1 Sähkötoimilaite Palopellin toiminta tarkastetaan painamalla lämpövarokkeen kytkintä kuvan 10 mukaan.kytkimen painaminen simuloin lämpövarokkeen laukeamista. Kytkin tulee pitää ON-asennossa koko tarkastuksen ajan. Toimilaite sulkee pellin toimilaitteen palautusjousen energialla. Palopellin tulee sulkeutua n sekunnissa (käyttölämpötilasta riippuen). Pellin asento voidaan tarkastaa tarkastusluukun kautta tai pellin asento ilmaistaan ohjausjärjestelmässä. Pellin pitää sulkeutua myös jännitteensyötön katketessa, jolloin pelti suljetaan toimilaitteen palautusjousen energialla. switch Kuva 10 Lämpövaroke 3.2 Manuaalitoimilaite Palopellin toiminta tarkastetaan vetämällä vivusta (2), jolloin jousi siirtää vipua (1). (kuva 8 & 9) avoimesta suljettuun asentoon. Jos palopelti on varustettu sähkömagneetille, palopelti pitää tarkastaa kytkemällä siihen signaali. Toimilaite pitää virittää käsin tarkastuksen jälkeen. 78 3.2.1 Kiinteä mekanismi Lämpövaroke on palopellin sisällä ja se voidaan palauttaa tarkastusluukun kautta. 1. Aseta palopelti suljettuun asentoon. 2. Irrota tarkastusluukku 3. Paina nuppia (2) niin, että jousi painuu riittävällä voimalla varokkeen (1) palauttamiseksi. (Kuva 11) Kuva 11 Varokkeen palauttaminen pienessä manuaalipalopellissä Irrotettava mekanismi 1. Aseta palopelti suljettuun asentoon. (kuva 12) 2. Irrota 6 ruuvia. (kuva 13) 3. Irrota tarkastusluukku (kuva 14) 4. Paina nuppia niin, että jousi painuu riittävällä voimalla varokkeen palauttamiseksi. (Kuva 15) 5. Tarkasta vivuston ja uran oikea asema, kun asennat tarkastusluukkua takaisin koteloon Kuva 12 Palopellin sulkeminen Kuva 13 Irrota tarkastusluukku kiintoavaimella Systemair Toukokuu 2010 Tuotenro E80909 3. 4. Kuva 14 Tarkastusluukun irrottaminen Kuva 15 Varokkeen palauttaminen suuressa manuaalipalopellissä Käyttöolosuhteet Toimilaite pitää palopellin toiminnassa ja varotilassa koko käyttöiän valmistajan julkaiseman käyttöohjeen mukaisesti. Palopeltiin ei saa tehdä mitään muutoksia eikä sen osia saa irrottaa ilman valmistajan lupaa. Käyttäjän on säännöllisesti tarkastettava palopellin toiminta kansallisten ohjeiden ja normien mukaisesti. Ellei toisin ilmoiteta, käyttäjän on tarkastettava toiminta 12 kuukauden välein. Koulutetun henkilön on tarkastettava palopellin toiminta. Tarkastuksessa todettu palopellin tila merkitään pöytäkirjaan yhdessä tarkastuspäiväyksen sekä tarkastuksen suorittaneen henkilön nimen ja allekirjoituksen kanssa. Jos palopellin toiminnassa havaitaan puutteita, pöytäkirjaan merkitään myös korjaussuositus. Silmämääräisellä tarkastuksella tarkastetaan onko palopellin osissa vaurioita. Ulkopuolelta tarkastetaan palopellin kotelo ja moottori. Sisäosien silmämääräistä tarkastusta varten tarkastusluukku irrotetaan ja tiiviys tarkastetaan laajentuvalla materiaalilla. Myös kotelon sisäpuoli, pelti, lämpövaroke ja sisäpuolen tiivisteet tarkastetaan. Pellin pitää olla käyttötilassa. Älä avaa luukkua, jos kanavistossa virtaa ilma! Palopellin toimilaitteen toiminnan tarkastus Tarkastuksen aikana pellin pitää olla käyttötilassa. Tämä tarkoittaa, että tarkastus tehdään palopelti auki. Toimilaitteen laukaisutoiminto tarkastetaan pitämällä lämpövarokkeen kytkin painettuna. Jousen pitää sulkea pelti. Tarkastuksen jälkeen palopelti palautetaan käyttötilaan vapauttamalla kytkin. 910 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja: Yritys: IMOS-Systemair s. r. o. Osoite: Kalinkovo 146 LY-tunnus: Valmistuspaikka: Kalinkovo Tuotteen kuvaus ja nimike: Palopelti on tarkoitettu ilmanvaihtokanavien sulkemiseen tulipalon yhteydessä niin, että impulssista (mekaaninen, lämpö tai sähköinen) palopellin pelti sulkee kanavan ja estää tulen, savun ja lämmön leviämisen. Tekniset tiedot: TPI 28-08, Public Notice of MV SR no. 94/2004 Collection of Law, Public Notice of MH SR no. 515/2001 Collection of Law, STN :2003, STN EN :2001, STN EN :2006, STN EN A2:2000 Tiedot antanut henkilö: Yritys: FIRES spol. s r. o. Yrityksen osoite: Osloboditeľov 282, Batizovce, Slovakia LY-tunnus: CIS 01/1998 Sertifikaatti: PKI-I-S EI90S SK01-ZSV-0118 PKI-I-S EI120S SK01-ZSV-0157 PKI-I-R EI60S SK01-ZSV-0159 PKI-I-R EI90S SK01-ZSV-0160 PKI-I-R EI120S SK01-ZSV-0161 Valmistaja vakuuttaa rakennustuotteita koskevan lain mukaisesti, että tämä tuote täyttää ilmoitetut tekniset ja lakisääteiset vaatimukset. Valmistaja antaa tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen omalla vastuullaan Kalinkovo Michal LASAN Laatu- ja ympäristöpäällikkö Leima Tuote on valmistettu laatu- ja ympäristöhallintajärjestelmässä, joka vastaa standardeja ISO9001:2000 ja ISO14001:2004. Järjestelmä on BVQI:n sertifioma. 1011 Pöytäkirja Palopellin käyttöönotto Käyttöönottopäiväys Teksti havaitut viat ja puutteet Tarkastajan allekirjoitus ja päiväys Erityistarkastukset Tarkastuspäivä Teksti havaitut viat ja puutteet Tarkastajan allekirjoitus ja päiväys Takuuehdot: 1. IMOS-Systemair s.r.o. myöntää kaikille PKI-palopelleille 24 kuukauden takuun lähetyspäivästä lukien. 2. Tuote on testattu tehtaassa ennen lähetystä. Valmistaja myöntää takuun, että tuotteen ominaisuudet ovat asianmukaisten teknisten standardien mukaiset koko takuuajan olettaen, että käyttäjä käyttää sitä käyttöohjeen mukaisesti. Jos tuotteessa havaitaan valmistusvika, valmistaja korjaa vian ilmaiseksi takuuaikana. 3. Asiakkaan on vaadittava takuuhuoltoa kirjallisesti ja esittää oikein täytetty ja leimattu takuutodistus. 4. Takuu ei kata virheellisestä käsittelystä tai asennuksesta tai käyttöohjeen ohjeiden vastaisesta toiminnasta johtuvia vikoja. 5. Takuuaikaa jatketaan vastaavalla ajalla, joka kuluisi siitä kun asiakas on lähettänyt takuuhuoltovaatimuksen siihen, kun takuuhuolto on valmistunut. 6. Korjaukset tehdään asiakkaan tiloissa ja valmistaja vastaa kaikista korjauskustannuksista. 7. Ellei takuun alaisia vikoja löydy, takuuvaatimuksen esittänyt asiakas maksaa huoltoteknikon tai asiantuntijan kustannukset. Varastointiolosuhteet Tuote tulee varastoida suljetussa ja kuivassa paikassa -30 C +50 C lämpötilassa. 1112 Sertifikaatti Tyyppi Palonkestävyys Sertifikaatti Myöntämispäivä PK-I-S EI 90 S SK01-ZSV PK-I-S EI 120 S SK01-ZSV PK-I-R EI 60 S SK01-ZSV PK-I-R EI 90 S SK01-ZSV PK-I-R EI 120 S SK01-ZSV Rakenne Luokitus Valtuutettu henkilö Standardi Versio D1 A1 FIRES s.r.o. Batizovce STN EN :2006 Työmaa Tyyppi Mitat Sarjanro Valmistusvuosi Ohjausjännite Sijainti Huoneluku Tunnus Merkintä Signaali Takuu Lähetyspäivä: Lähettäjän leima ja allekirjoitus Tärkeää! Asiakas on velvollinen säilyttämään leimatun takuutodistuksen. Takuuvaatimuksia ei hyväksytä ilman leimattua takuutodistusta. Takuuhuolto: Korjausilmoituksen päiväys Korjauksen suorituspäivä Työn kuvaus Huoltoteknikko (leima ja allekirjoitus) 12 Samankaltaiset tiedostot
PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Pyöreä palopelti & PK-I-S EI90S / EI120S Suorakaiteen muotoinen palopelti Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä vaatimustenmukaisuus vakuutus/suoritusilmoitus C01 CSK AA536 Lisätiedot Käyttöolosuhteet. Kuljetus-, varastointi- ja käyttöolosuhteet
Kaikki pellit on vakiona suunniteltu ja sertifioitu EI-S-luokituksen mukaisiksi. PK-Ipalopeltiyksiköt on suunniteltu asennettavaksi palo-osastojen väliseiniin. Yksiköiden asennus on selostettu nelikulmaisten Lisätiedot Palo- ja evakuointipelti ja palopelti räjähdysvaaralliseen ympäris-
alo- ja evakuointipelti ja palopelti räjähdysvaaralliseen ympäris- 396 - CD - 006 396 - CD - 006 yöreä - KIR EI30S / EI60S / EI90S / EI0S / EI80S & EKIR EI30S Suorakaiteen muotoinen - KIS EI90S / EI0S Lisätiedot rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60
rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR2 Koko Käsittely Käsittele tuotetta varoen. Älä päästä tuotetta kastumaan. Varmista, että tuote Lisätiedot IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.
Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60 Lyhyesti on palopelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI60 tarkoittaa, että Lisätiedot FDV -Fire Valve FDV. Palonrajoitinventtiili
FDV Palonrajoitinventtiili Yhdistetty poistoilmaventtiili ja palonrajoitinventtiili pyöreisiin kanaviin. Tyyppihyväksytty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitinventtiili. Palonrajoitinventtiilin Lisätiedot FDS - Sälepeltityyppinen palopelti suorakaidekanaviin ja pyöreisiin kanaviin FDS
FDS Sälepeltityyppinen palopelti suorakaidekanaviin ja pyöreisiin kanaviin Tyyppihyväksytty ja standardien EN 13-2 ja EN 13501-3 mukainen palopelti. Paloluokitus ES 0. Mahdollisuus käyttöön EIS 0 -palopeltinä Lisätiedot FDC - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin FDC. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin
FDC Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitin. Suunniteltu asennettavaksi paloteknisten osastojen välisiin kiviaineisiin seiniin Lisätiedot IGNIS EI120. Yleistä. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60. Lyhyesti. IGNIS Ei120
Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 Yleistä IGNIS on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai suorakaiteen muotoinen liitäntä. Lisätiedot FDR - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin FDR. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin
FDR Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitin. Suunniteltu asennettavaksi paloteknisten osastojen välisiin Lisätiedot Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S
Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti Lisätiedot Palopelti BSKC60 ja BSKC60K
Myös manuaaliversio Yleistä Palopelti BSKC60K on saatavana kahta mallia: toimilaitemalli (24V tai 230V) lämpöilmaisimella. manuaalimalli lämpösulakkeella, mikrokytkin lisävarusteena. Katso tuotemerkintä. Lisätiedot IGNIS EI60. Pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI60. Lyhyesti IGNIS EI60
Halton FDR Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitin. Suunniteltu asennettavaksi paloteknisten osastojen välisiin Lisätiedot Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh
Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti, Lisätiedot FDI - Palopelti pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin. Halton FDI. Palopelti pyöreisiin kanaviin
Halton FDI Palopelti pyöreisiin kanaviin CE-merkitty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen. Palopellin paloluokka on EI 60(ve,ho,io) S ja betonilaatassa lisäksi E 90 (ho,io) S Hyväksytty Lisätiedot IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60
IGNIS CR2 & CU2 Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Yleistä IGNIS on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai Lisätiedot lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Palopellit Paloluokat EI60S, EI90S ja EI120S Ø100 - Ø1000 100x100-1600x1000 Moniasennus
lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Palopellit Paloluokat EI60S, EI90S ja EI0S Ø00 - Ø000 00x00-600x000 Moniasennus Mitat PKIRG, PKIR-EI0&E60S, -EI60S, -EI90S ja -EI0S m DN ød L Käsiohjattu Peltimoottorilla Lisätiedot lindab paloturvallisuustuotteet Palopellit tekninen esite Paloluokat EI60S, EI90S ja EI120S Ø100 - Ø1000 100x100-1600x1000 Moniasennus
Palopellit tekninen esite Paloluokat EI60S, EI90S ja EI120S Ø100 - Ø1000 100x100-1600x1000 Moniasennus PKIR, PKIS Lindab- palopellit Paloluokka EI60S, EI90S ja EI120S 1396 - CPD - 0061 1396 - CPR - 0076 Lisätiedot Palopelti savunpoistoon KWP-P-E
Palopelti savunpoistoon KWP-P-E Suoritustason vakauden sertifikaatti 1488-CPR-0437/W Täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Sertifioitu standardin PN-EN 12101-8 ( Savun ja kuumuuden tarkastusjärjestelmät Lisätiedot BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6
BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa Lisätiedot Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)
Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi Lisätiedot Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki
Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset Lisätiedot VR 300 ECV/B (1000W/500W)
(1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa Lisätiedot Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston Lisätiedot ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN
ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot Lisätiedot PTS - Läppäpelti PTS. Läppäpelti
PTS Läppäpelti Ilmavirran sulkuun, säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen soveltuva säätöpelti. Kotelon vuotoluokitus: standardi EN 1751, luokka C. Kotelo ja säätöpelti ovat sinkittyä terästä. Sulkupellin Lisätiedot Asennusohjeet. Devireg 610
FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se Lisätiedot LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki Lisätiedot Asennusohjeet. Devireg 610
SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM
Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen Lisätiedot Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi
Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois. Lisätiedot Lyhyesti Paloluokka E60 (ve i<->o) S Koot Ø100-630 mm 24V tai 230V turvatoimilaite asennettuna Asennetaan kanavaan
Paloluokka E60 Paloluokka EI60 RABC täyttää paloluokka EI60 vaatimukset kun ilmanvaihtokanava eristetään määräysten mukaisesti. Katso asennusohjeet sivulla. Lyhyesti Paloluokka E60 (ve io) S Koot Ø00-60 Lisätiedot FI Asennusohjeet. devireg 120
FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa Lisätiedot ASENNUSOHJE MICROPROP DC2
TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Lisätiedot Palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2
Palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 ETPR-EI-1 ETPR-EI-1 (sulakemalli) ETPR-EI-2 ETPR-EI-2 EI-luokitellut palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 ovat pyöreitä palopeltejä, ja saatavilla moottori- ja sulakemalleina. Lisätiedot Savukaasupellit. Yleistä Savukaasupelti asennetaan ilmastointikanavaan estämään savukaasujen leviämistä tilasta toiseen. Savukaasupelti sulkeutuu RABC
E RABC Yleistä Savukaasupelti asennetaan ilmastointikanavaan estämään savukaasujen leviämistä tilasta toiseen. Savukaasupelti sulkeutuu saatuaan signaalin savuilmaisimelta tai palovaroitinjärjestelmästä. Lisätiedot ASENNUSOHJE MICROPROP DC2
TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit Lisätiedot ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO
OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO 2012-09-01 SISÄLTÖ Asennusohjeet 2-4 Käyttö ja huolto 5-7 TUKHOLMA Förrådsvägen 18 SE-141 46 Huddinge, SWEDEN Puh: +46-(0)8-689 90 10 Faksi: +46-(0)8-689 90 30 info@hagabindustri.se Lisätiedot JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW
ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle Lisätiedot Komposiitti- ja valumarmorialtaat
Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa Lisätiedot Ilmankäsittelykone Huoltokirja
-SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on Lisätiedot Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti
Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti CE-merkitty tuotestandardin EN 12101-8:2011 mukaan Paloluokka o E600 120 (hodw-i o) S 1500C10000 AA single o E600 120 (hodw)-i o) S 1500C10000 Lisätiedot FDT - Palonrajoitin FDT. Palonrajoitin suorakaidekanaviin ja pyöreisiin. Tuotemallit ja lisävarusteet
FDT Palonrajoitin suorakaidekanaviin ja pyöreisiin Tyyppihyväksytty standardien EN 66- ja EN 0- mukainen palonrajoitin. Palonrajoittimen paloluokka on EI 60(ve,ho,io) S. Palonrajoittimen vaippa täyttää Lisätiedot KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20
KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta, Lisätiedot WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite
SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne Lisätiedot OHJE KTS-O-(E)S-TYYPPISTEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN RAKENNUSELEMENTTIIN
Sp. z o.o. Ciepłownicza 29, 31-587 Krakova puh. 012 680 2080 faksi 012 684 3983 OHJE KTS-O-(E)S-TYYPPISTEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN RAKENNUSELEMENTTIIN (versio 3.0) HUOM.! Tämä ohje ei korvaa teknistä Lisätiedot 1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.
FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden Lisätiedot Tikli-Alumiinioven asennusohje
Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen Lisätiedot Savunhallintapelti ESAS
Savunhallintapelti ESAS 1 Savunhallintapeltiä ESAS käytetään yhtä palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää uusimmat eurooppalaiset vaatimukset Lisätiedot KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet Lisätiedot Asennusohje. 7340069 v.2
FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta Lisätiedot Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132
FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot, Lisätiedot Devireg 528, 530, 531 ja 532 Asennusohje
Devireg 528, 530, 531 ja 532 Asennusohje FI Sisällys Sovellukset ja toiminnot Sovellukset ja toiminnot...3 attian lämpötilan pudotus ja maksimilämpötilat...4 Merkkivalot (ED)...5 Asennusohjeet...6 Devireg Lisätiedot STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10
STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following Lisätiedot TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002
TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Yleistä Palopeltiä ETPR-E-1 käytetään sulkeutuvana palonrajoittimena ilmastointikanavissa. Palopelti täyttää Suomen Rak Mk osien E1, E7 ja D2 vaatimustason palonkestävyyden, Lisätiedot DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin
DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon Lisätiedot DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE
DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista Lisätiedot FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte
1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9. Lisätiedot ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi
ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet... Lisätiedot Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI
Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus Lisätiedot DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin
DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi. Lisätiedot SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja
Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi Lisätiedot Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus
Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin Lisätiedot TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV
Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje, Lisätiedot TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ
TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset Lisätiedot FDS - Sälepeltityyppinen palopelti suorakaidekanaviin ja pyöreisiin kanaviin. Halton FDS
Halton FDS Sälepeltityyppinen palonrajoitin suorakaidekanaviin ja pyöreisiin kanaviin Seinäasennuksessa paloluokitus ES 0 ja E90 (sekä betoni, että kevytseinäasennuksessa) Kattoasennuksessa paloluokitus Lisätiedot WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle
WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton Lisätiedot ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 Palopelti, EI-luokitus Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013
ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 Palopelti, EI-luokitus Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 ETPR-EI-1 ETPR-EI-2 Sisällysluettelo Palopellin ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 käyttö ja huolto... 4 Palopellin asennus kiviaineisiin Lisätiedot KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.
KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT Lisätiedot DRV Pääteyksikkö. Version: 16.02.2012
DRV Pääteyksikkö Version: 16.02.2012 Monisuutinhajotin näkyville vapaaseen asennukseen. Vaakasuuntainen ilmasuihku, myös pystysuora suihku on mahdollinen. Kaksirakoiset, suunnattavat suuttimet mahdollistavat Lisätiedot ASENNUSOHJE MICROPROP DC2
VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen Lisätiedot FDI - Palonrajoitin pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin FDI. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin. Tuotemallit ja lisävarusteet
FDI Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin Tyyppihyväksytty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen. Palonrajoitimen paloluokka on EI 60(ve,ho,io) S ja betonilaatassa lisäksi E 90 (ho,io) S Hyväksytty Lisätiedot Telecrane F24 Käyttö-ohje
1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen Lisätiedot LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:
LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää, Lisätiedot ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI
ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen Lisätiedot devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi
devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi devilink TM RS huoneanturi devilink TM RS huoneanturissa on sisäänrakennettu lämpötilan mittaus, joka mittaa ympäröivää lämpötilaa. Huoneanturiyksikön avulla Lisätiedot Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80
Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80 1. Yleistä osaa TBBD on saatavana GOLD SD:n kaikkiin kokoihin. osaa voidaan käyttää, kun tyhjä tila halutaan lämmittää kokonaan tai osittain kiertoilmalla. Lisätiedot BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI
Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Pieni painehäviö riippumatta lämmitys/jäähdytyspellin asennosta Seitsemän kokoa Tarkastuslasi toiminnan tarkastusta varten Varustettu sähköisillä toimilaitteilla Lisätiedot Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W
Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S. Lisätiedot Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE
Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet
SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeen käännös
DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6 Lisätiedot 50 meter wireless phone line. User Manual
50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön. Lisätiedot HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509
50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm Lisätiedot Näin asennat. suihkukulman: SK-850
Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä. Lisätiedot Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI
1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute