Source: http://docplayer.fi/48492450-Kayttoohjekirja-jama-star.html
Timestamp: 2017-10-19 15:01:42+00:00
Document Index: 5665499

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

2 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 7. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 9. Aseta sisäilmasto 2X lämpötila1.1 SISÄILMASTO Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Lue lisää asetuksista sivulta 11. Lisää käyttövesimäärää 1X 2X tilapäinen luksus 2.1 pois 3 h KÄYTTÖVESI 6 h 12 h Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää (jos STAR-lämpöpumppuun on liitetty lämminvesivaraaja) kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 on valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 19.
3 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot 2 Ohjaus - Johdanto Näyttö Valikkojärjestelmä 3 Ohjaus - valikot Ohjaus - valikot 4 Huolto Huoltotoimenpiteet 5 Häiriöt Info-valikko Hälytysten käsittely Vianetsintä Hälytyslista Asiahakemisto Sisällys 3
4 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Tuote STAR Sarjanumero Isäntä Sarjanumero Orja 1 Sarjanumero Orja 2 Sarjanumero Orja 3 Sarjanumero Orja 4 Sarjanumero Orja 5 Sarjanumero Orja 6 Sarjanumero Orja 7 Sarjanumero Orja 8 Asennuspäivä Asentaja Lämmönkeruunesteen tyyppi - Sekoitussuhde/jäätymispiste Aktiivinen poraussyvyys/keruuputkiston pituus Nro Nimitys Asetettu Tehdasasetukset Lisätarvikkeet lämpökäyrä (muutos) lämpökäyrä (käyrän jyrkkyys) 7 Sarjanumero on aina ilmoitettava Täten todistetaan, että asennus on tehty JÄMÄn asentajan käsikirjan ohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaan. Päiväys Allek. 4 Luku 1 Tärkeää
5 Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Tuote on tarkoitettu asiantuntijoiden tai koulutettujen käyttäjien käyttöön myymälöissä, hotelleissa, kevyessä teollisuudessa, maataloudessa ja vastaavissa ympäristöissä. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Älä anna lasten puhdistaa tai hoitaa laitetta ilman opastusta. Tämä on alkuperäinen käsikirja. Sitä ei saa kääntää ilman Kaukora:n lupaa. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. Symbolit Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Merkintä Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. STAR on CE-merkitty ja täyttää IP21-vaatimukset. CE-merkintä tarkoittaa, että Kaukora vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. Älä käynnistä lämpöpumppua, jos järjestelmässä oleva vesi on voinut jäätyä. Luku 1 Tärkeää 5
6 Turvallisuusohjeita Varoitus Asennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla. Asennuksen saa tehdä vain voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisten pätevyyden omaava asentaja. Käytä asennukseen alkuperäisiä lisävarusteita ja lueteltuja komponentteja. Jos käytetään muita osia, voi ilmetä vesivuotoja ja sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkojen vaara, koska laitteisto ei ehkä toimi oikein. Asenna kone kantavalle alustalle. Epäsopiva asennuspaikka voi aiheuttaa sen, että laite putoaa ja aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja tapaturman. Virheellinen asennus voi myös aiheuttaa tärinä- ja meluongelmia. Asenna kone tukevasti niin, että se kestää maanjäristykset ja myrskytuulet. Sopimaton asennuspaikka voi aiheuttaa laitteen putoamisen, josta voi olla seurauksena materiaali- ja henkilövahinkoja. Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi ja järjestelmä on kytkettävä erillisenä piirinä. Alimitoitettu ja viallinen virransyöttö voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon. Käytä kylmäainekohtaisia putkia ja työkaluja. Muulle kylmäaineelle tarkoitettujen vanhojen osien käyttö voi aiheuttaa laitteiston vahingoittumisen ja vakavan onnettomuuden prosessipiirin räjähdysvaaran vuoksi. Älä yritä korjata vikoja itse. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos järjestelmä pitää korjata. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa vesivuodon, kylmäainevuodon, sähköiskun tai tulipalon. Neuvottele jälleenmyyjän tai asiantuntijan kanssa, jos lämpöpumppu pitää irrottaa. Virheellinen käsittely voi aiheuttaa vesivuodon, kylmäainevuodon, sähköiskun tai tulipalon. Katkaise virransyöttö huollon tai tarkastuksen ajaksi. Ellei virransyöttöä katkaista, on olemassa sähköiskun ja pyörivien puhaltimien aiheuttama onnettomuusvaara. Älä käytä laitteistoa paneeli tai suojus irrotettuna. Pyöriviin osiin, kuumiin pintoihin tai jännitteellisiin osiin koskettaminen voi aiheuttaa henkilövahingon takertumisen, palovamman tai sähköiskun vuoksi. Katkaise virransyöttö ennen sähkötöiden aloittamista. Ellei virransyöttöä katkaista, voit saada sähköiskun tai laitteisto voi vahingoittua ja toimia virheellisesti. Varo Älä käytä sisäyksikköä erikoistarkoituksiin, kuten elintarvikkeiden säilytykseen, tarkkuusinstrumenttien jäähdytykseen tai eläinten, kasvien tai taiteen jäädytyssäilöntään. Tällainen käyttö voi vahingoittaa kohteita. Hävitä pakkausmateriaali asianmukaisesti. Pakkausmateriaali voi aiheuttaa henkilövahinkoja, koska pakkauksessa on käytetty nauloja ja puuta. Älä koske painikkeisiin märillä käsillä. Voit saada sähköiskun. Älä katkaise virransyöttöä heti lämpöpumpun pysäytyksen jälkeen. Odota vähintään 5 minuuttia. Muussa tapauksessa voi ilmetä vesivuoto tai laitevaurio. Älä kytke järjestelmää pois pääkytkimellä. Se voi aiheuttaa tulipalon tai vesivuodon. Lisäksi puhallin voi käynnistyä odottamatta ja aiheuttaa tapaturman. Erityisesti koneisiin, joissa käytetään kylmäainetta R407C ja R410A - Älä käytä muuta kylmäainetta. - Älä käytä täyttöpulloja. Pullot muuttavat kylmäaineen koostumusta, mikä heikentää järjestelmän suorituskykyä. - Kylmäainetta täytettäessä kylmäaineen on aina lähdettävä pullosta nestemuodossa. - R410A-kylmäaineella paine on noin 1,6-kertainen perinteisiin kylmäaineisiin verrattuna. - Täyttöliitäntä R410A-kylmäaineelle on eri kokoinen, jotta järjestelmää ei vahingossa täytetä väärällä kylmäaineella. Sarjanumero Sarjanumero löytyy tyyppikilvestä yläpellin oikeassa etureunassa PF1 (katso sijainti asennusohjeen kappaleesta Lämpöpumpun rakenne ) ja info-valikosta (valikko 3.1). Sarjanumero Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. Ympäristötiedot Tämä yksikkö sisältää fluoroitua kasvihuonekaasua, joka sisältyy Kioton sopimukseen. F-kaasuasetus (EU) nro 517/2014 Laitteisto sisältää R407C tai R410A kylmäainetta, fluoroitua kasvihuonekaasua, jonka GWP-arvo (Global warming potential) on 1774 tai Älä päästä R407C tai R410A kylmäainetta ilmaan. Maakohtaiset tiedot 6 Luku 1 Tärkeää
7 2 Ohjaus - Johdanto Näyttö A B C D E SISÄILMASTO Näyttö A B C D E F Näyttö Tilan merkkivalo OK-painike Takaisin-painike Valitsin Katkaisin G USB-portti Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttötietoja. Voit helposti liikkua valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot. Tilan merkkivalo Merkkivalo ilmaisee lämpöpumpun tilan: palaa vihreänä normaalitilassa. palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu. palaa punaisena hälytyksen lauettua. OK-painike OK-painiketta käytetään seuraaviin: vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta. Takaisin-painike Takaisin-painiketta käytetään: palataksesi edelliseen valikkoon. vahvistamattoman asetuksen peruuttamiseen. Valitsin Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit: siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä. suurentaa tai pienentää arvoa. vaihtaa sivua monisivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot). F G Katkaisimet Katkaisin on kolme tilaa: Päällä () Valmiustila ( ) Varatila ( ) Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun lämpöpumpussa on jokin vika. Tässä tilassa kompressori pysäytetään ja sähkövastus on aktivoitu. Lämpöpumpun näyttö on sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena. USB-portti USB-portti on tuotenimen muovilevyn alla. USB-porttia käytetään ohjelmiston päivitykseen. Jos haluat ladata uusimman ohjelmistoversion laitteistoosi, mene osoitteeseen ja napsauta välilehteä "Ohjelmisto". Luku 2 Ohjaus - Johdanto 7
8 Valikkojärjestelmä Näytössä näkyvät valikkojärjestelmän neljä päävalikkoa sekä tiettyjä perustietoja. Isäntä Ulkolämpötila Sisälämpötila - (jos huonelämpötila-anturi on asennettu) Käyttöveden lämpötila HUOLTO Tietoa käytöstä Tilapäinen luksus (jos aktivoitu) Orja STAR orja 1 Jos lämpöpumppu on asetettu orjayksiköksi, näytössä näkyy rajoitettu päävalikko ja suurin osa järjestelmän asetuksista tehdään isäntälämpöpumpun kautta. Valikko 2 - KÄYTTÖVESI Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on liitetty lämpöpumppuun. Valikko 3 - INFO Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Valikko 5 - HUOLTO Lisäasetukset. Nämä asetukset on tarkoitettu vain asentajalle ja huoltoteknikolle. Valikko tulee näkyviin, kun takaisin-painike pidetään aloitusvalikossa painettuna 7 sekunnin ajan. Katso sivulta 29. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. 8 Luku 2 Ohjaus - Johdanto
9 Valikkonumero - merkitty alivalikko Nimi ja valikkonumero - päävalikko SISÄILMASTO 1 Kuvake - päävalikko SISÄILMASTO lämpötila ilmanvaihto normaali ohjelmointi pois lisäasetukset Merkitty päävalikko Symbolit - alivalikot Nimi - alivalikot Tilatiedot - alivalikot Käyttö Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat aina vaaleita ja/tai niissä on ylöskäännetty taite. Valitse valikko Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalikko ja painamalla sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee uusi ikkuna alivalikoineen. Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla OK-painiketta. Aseta arvo aika päiväys päivä kuukausi vuosi aika ja päiväys h 12 h Valitse vaihtoehto säästö normaali luksus mukavuustila2.2 Muutettava arvo Yhden arvon asettamiseksi: 1. Merkitse valitsimella asetettava arvo. 2. Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että olet säätötilassa. 3. Suurenna arvoa kiertämällä valitsinta oikealle ja pienennä arvoa kiertämällä sitä vasemmalle. 4. Vahvista asetettu arvo painamalla OK-painiketta. Palaa alkuperäiseen arvoon painamalla takaisin-painiketta. Vaihtoehto Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla. Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi: 1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista on esivalittu (valkoinen). 2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihreä ruksi. Luku 2 Ohjaus - Johdanto 9
12 Näytössä näkyy lämpötila ( C), jos lämmitysjärjestelmää ohjaa huoneanturi. Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käytännöllistä ohjata lämpöpumpun huoneanturilla. Huonelämpötila muutetaan asettamalla haluttu lämpötila näyttöön valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Uusi lämpötila näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. Lämpötilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia): Säätöalue: Tehdasasetus: 0 Näytössä näkyy lämmityksen asetettu arvo (käyrän muutos). Sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan suurentamalla tai pienentämällä näytöllä näkyvää arvoa. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Määrä, jolla arvoa pitää muuttaa, jotta saavutetaan yhden asteen muutos sisälämpötilassa, riippuu talon lämmitysjärjestelmästä. Yleensä riittää yksi askel, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Aseta haluttu arvo. Uusi arvo näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. Suhteellisen ilmankosteuden asetus: (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 60 % Valikko näytetään vain, huoneen RH-rajoitus on aktivoitu valikossa Näytössä näkyy suhteellisen ilmankosteuden asetettu arvo. Jos haluat muuttaa tapaa, jolla STAR:a käytetään suhteessa suhteelliseen ilmankosteuteen, pienennä tai suurenna näytössä näkyvää arvoa. Aseta haluttu arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Patterien tai lattialämmön termostaatit saattavat jarruttaa huonelämpötilan kohoamista. Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi huoneissa, jotka jostain syystä halutaan pitää viileämpinä esim. makuuhuoneet). VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa yhden askeleen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa askelen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian alhainen, suurenna arvoa valikossa yhden askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä arvoa valikossa yhden askeleen verran. Valikko ilmanvaihto (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: normaali ja nopeus 1-4 Tehdasasetus: normaali Tässä voit tilapäisesti lisätä tai vähentää huoneiston ilmanvaihtoa. Kun olet valinnut uuden nopeuden, laskuri alkaa laskea alaspäin. Ilmanvaihto palaa normaaliasetuksiin, kun aika on kulunut loppuun. Palautusaikoja voi tarvittaessa muuttaa valikossa Nopeusvaihtoehtojen perässä näytetään suluissa puhallinnopeus (prosentteina). VIHJE! Pitempiaikaisia muutoksia tarvittaessa käytä lomatoimintoa tai ohjelmointia. Valikko ohjelmointi Valikossa ohjelmointi ohjelmoidaan sisämukavuus (lämmitys/jäähdytys/ilmanvaihto) kullekin viikonpäivälle. Voit myös ohjelmoida pidemmän ajan valitulle ajanjaksolle (loma) valikossa 4.7. Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Ohjelma-asetukset Nämä asetukset voidaan tehdä kullekin ohjelmalle (valikko 1.3.1, ja 1.3.3: Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Järjestelmä: Tässä valitaan mitä lämmitysjärjestelmää ohjelma koskee. Tämä vaihtoehto näytetään vain, jos lämmitysjärjestelmiä on useampia. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. 12 Luku 3 Ohjaus - valikot
13 Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Katso kyseinen alivalikko. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Valikko lämmitys Tässä voit ohjelmoida talon lämpötilan korotuksen tai pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle päivässä. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Ellei huoneanturia ole aktivoitu, asetetaan haluttu muutos Päivä ohjelma 1 kaik ma ti ke to pe la su Aktivoitu Ohjelma Järjestelmä aktivoitu Aikajakso OHJELMOINTI LÄMMITYS ohjelma 2 järjestelmä 21:30-06: Säätö ohjelma 3 Ristiriita (valikon 1.1 asetukselle). Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta joissain tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Säätö: Tässä asetetaan kuinka paljon lämpökäyrä muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila asetetaan C-asteina. Valikko jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Tässä voit ohjelmoida jäähdytyksen jopa kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Täällä asetetaan milloin jäähdytys ei ole sallittu. Päivä ohjelma 1 kaik ma ti ke to pe la su Aktivoitu aktivoitu OHJELMOINTI JÄÄHDYTYS Aikajakso ohjelma 2 Ohjelma 21:30-06:00 päälle Säätö Ristiriita Valikko ilmanvaihto (vaatii lisävarusteen) Tässä voit ohjelmoida ilmanvaihdon korotuksen tai pienennyksen kahdelle eri aikajaksolle päivässä. Säätö: Tässä asetetaan haluttu puhallinnopeus. Suuri pitkäaikainen muutos voi heikentää sisäilmastoa ja energiatehokkutta. Päivä Aktivoitu Ohjelma OHJELMOINTI ILMANVAIHTO ohjelma 1 ohjelma 2 kaik ma ti ke to pe la su aktivoitu Aikajakso 21:30-06:00 nopeus 3 Säätö Ristiriita Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Luku 3 Ohjaus - valikot 13
15 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vasemmalta vaakaviivan päästä menolämpötila valitussa ulkolämpötilassa. 4. Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan menojohdon lämpötilan. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän muutosta askelen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta askelen verran. Valikko ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä Säätöalue: tai haluttu huonelämpötila, jos huoneanturi on asennettu. Tehdasasetus: 0 Kytkemällä ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti tai ajastin, voidaan tilapäisesti tai jaksottaisesti nostaa tai laskea huonelämpötilaa lämmityksen aikana. Kun kosketin on suljettu, lämpökäyrän muutos muuttuu valikossa valitun lukumäärän portaita. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. VIHJE! Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim. halutaan pitää lattialämmitystä päällä kosteissa tiloissa myös kesällä. Sinun on ehkä suurennettava arvoa "lämmityksen pysäytys" valikossa "autom.tilan asetukset". Valikko huoneanturiasetukset järjestelmäkerroin lämmitys Säätöalue: 0,0-6,0 Tehdasasetus lämmitys: 2,0 jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: 0,0-6,0 Tehdasasetus jäähdytys: 1,0 Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen. Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käytännöllistä ohjata lämpöpumpun huoneanturilla. Tässä voit myös asettaa kertoimen (matemaattisen arvon), joka määrittää kuinka paljon huoneen yli- tai alilämpötila (halutun ja todellisen huonelämpötilan välinen ero) vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo antaa suuremman ja nopeamman lämpökäyrän muutoksen. Liian korkea arvo voi aiheuttaa vaihteluja huonelämpötilassa (lämmitysjärjestelmästäsi riippuen). Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, edellä kuvattu asetus voidaan tehdä jokaiselle järjestelmälle. Valikko pienin menolämpötila lämmitys Säätöalue: 5-70 C Tehdasasetus: 20 C jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Tehdasasetus: 18 C Valikossa valitset lämmityksen tai jäähdytyksen, seuraavassa valikossa (min. menolämpötila lämmitys/jäähdytys) asetat menolämpötilan alimman arvon. Tämä tarkoittaa, että STAR ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. Luku 3 Ohjaus - valikot 15
16 Valikko jäähdytysasetukset (vaatii lisävarusteen) läm/jää.ant Tehdasasetus: ei anturia valittuna as.arvo alin jäähdytysjohdon lämpötila jäähd.menolämp. +20 C:ssa jäähdytys menolämp. +40 C jäähdytys C C C aika jäähd. ja lämmit. välillä Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 2 shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 aika jäähd. ja lämmit. välillä sulje alashuntit jäähdytyksellä käytä huoneanturia jäähd-/lämmitysant Säätöalue: 5-40 C Tehdasasetus: 21 lämmitys huonealilämpötilassa Säätöalue: 0,5-10,0 C Tehdasasetus: 1,0 h shuntin odotusaika Säätöalue QN41: s Säätöalue QN18 ja QN36: s Tehdasasetus: 30 s Voit käyttää STAR -lämpöpumppua talon jäähdyttämiseen lämpimänä vuodenaikana. Tietyt asetukset näkyvät vain, jos toiminnot on asennettu ja aktivoitu STAR:ssa. jäähdytys huoneylilämpötilassa Säätöalue: 0,5-10,0 C Tehdasasetus: 3,0 käyn. pass. jäähd Säätöalue: GM Tehdasasetus: 30 GM käyn. akt. jäähd Säätöalue: GM Tehdasasetus: 90 GM käynnistysero kompressorit Säätöalue: Tehdasasetus: 30 asteminuutit, jäähdytys Säätöalue: jäähdytysasteminuuttia Tehdasasetus: 0 lämpödump 24h-toim Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois kylmädump sulkemisaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 0 s maks. komp. akt. jäähd Säätöalue: 0-18 Tehdasasetus: 18 läm/jää.ant STAR:een voidaan kytketä lisälämpötila-anturi jäähdytysja lämmitystarpeen määrittämistä varten. Kun useampia lämpötila-antureita on asennettu, voit valita mikä anturi on ohjaava. Kun jäähdytys/lämmitysanturi BT74 on asennettu ja aktivoitu valikossa 5.4, muita antureita ei voi enää valita valikossa as.arvo jäähd-/lämmitysant Tässä asetat, missä sisälämpötilassa STAR vaihtaa lämmitys- ja jäähdytyskäytön välillä. lämmitys huonealilämpötilassa Tässä asetetaan kuinka paljon huonelämpötila saa alittaa halutun lämpötilan ennen kuin STAR -lämpöpumppu vaihtaa lämmityskäyttöön. jäähdytys huoneylilämpötilassa Tässä asetetaan, miten paljon huonelämpötila saa ylittää halutun lämpötilan ennen kuin STAR siirtyy jäähdytyskäyttöön. käyn. pass. jäähd Täällä asetetaan, milloin passiivinen jäähdytys käynnistyy. Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori, jäähdytyskäyttö ja lisälämmönlähde käynnistetään/pysäytetään. käyn. akt. jäähd Täällä asetetaan, milloin aktiivinen jäähdytys käynnistyy. Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori, jäähdytyskäyttö ja lisälämmönlähde käynnistetään/pysäytetään. 16 Luku 3 Ohjaus - valikot
17 käynnistysero kompressorit Tämä asetus näkyy vain, jos jäähdytys on aktivoitu valikossa Tässä asetat asteminuuttieron, joka määrittää milloin seuraava kompressori käynnistyy. asteminuutit, jäähdytys Tämä on valittavissa vain, kun kytketty lisävaruste laskee itse jäähdytysasteminuutit. Kun min- tai maks.arvo on asetettu, järjestelmä asettaa automaattisesti todellisen arvon suhteessa jäähdytykseen käytettävien kompressorien määrään. lämpödump 24h-toim Tässä asetetaan shuntataanko lämpöä maksimimenolämpötilan suuntaan, jos lämmitystarvetta on ilmennyt viimeisen 24 tunnin sisällä. kylmädump sulkemisaika Tässä asetetaan ne jakson sekunnit, jolloin shuntti on kiinni aktiivisen jäähdytyksen käynnistystilassa. maks. komp. akt. jäähd Tässä asetat jäähdytykseen käytettävien kompressorien maksimimäärän, jos kompressoreita on useampia. aika jäähd. ja lämmit. välillä Tämä vaihtoehto näkyy vain 2-putkijäähdytysjärjestelmässä. Tässä asetetaan miten kauan STAR odottaa ennen kuin se palaa lämmityskäyttöön, kun jäähdytystarve loppuu tai päinvastoin. shunttivahvistus ja shuntin odotusaika Tämä asetus näkyy vain, jos "passiivinen jäähdytys" on aktivoitu valikossa Tässä asetetaan jäähdtysjärjestelmän shunttivahvistus ja shunttiodotusaika. Valikko puhaltimen palautumisaika (vaatii lisävarusteen) nopeus 1-4 Säätöalue: 1 99 h Tehdasasetus: 4 h Valikko oma käyrä menolämpötila lämmitys Säätöalue: 5 70 C jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: C Tässä voit erityistarpeen yhteydessä luoda oman lämmitys-/jäähdytyskäyrän asettamalla halutut menolämpötilat eri ulkolämpötiloissa. Käyrä 0 valikossa pitää valita, jotta oma käyrä on voimassa. Valikko pisteensiirto ulkolämpötilapiste Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C käyrän muutos Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C Tässä voit valita lämpökäyrän muutoksen tietyssä ulkolämpötilassa. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Lämpökäyrään vaikutetaan, kun lämpötila poikkeaa ± 5 C asetetusta ulkolämpötilapiste. On tärkeää, että lämpökäyrä on valittu niin, että huonelämpötila tuntuu tasaiselta. VIHJE! Jos talo tuntuu kylmältä esim. -2 C lämpötilassa, asetetaan "ulkolämpötilapiste" arvoksi "-2" ja "käyrän muutos" suurennetaan, kunnes haluttu huonelämpötila saavutetaan. Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Tässä valitaan palautusaika tilapäiselle ilmanvaihdon nopeudenmuutokselle (nopeus 1-4) valikossa 1.2. Palautumisaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu ennen kuin ilmanvaihtonopeus palaa normaaliksi. Luku 3 Ohjaus - valikot 17
18 Valikko yöjäähdytys (vaatii lisävarusteen) yöjäähdytys yöjäähdytys käynnistyslämpötila poistoilma min.ero ulko- ja poistoilma C C käynnistyslämpötila poistoilma Säätöalue: C Tehdasasetus: 25 C min.ero ulko- ja poistoilma Säätöalue: 3 10 C Tehdasasetus: 6 C Täällä voit aktivoida yöjäähdytyksen. Kun sisälämpötila on korkea ja ulkolämpötila on alhainen, taloa voidaan jäähdyttää tehostamalla ilmanvaihtoa. Jos poistoilman ja ulkolämpötilan välinen ero on suurempi kuin asetettu arvo ("min.ero ulko- ja poistoilma") ja poistoilman lämpötila on korkeampi kuin asetettu arvo ("käynnistyslämpötila poistoilma") puhaltimet pyörivät nopeudella 4, kunnes joku ehdoista ei enää täyty. Yöjäähdytyksen voi aktivoida vain, kun talon lämmitys on deaktivoitu. Tämä tehdään valikossa Luku 3 Ohjaus - valikot
19 Valikko 2 - Käyttövesi Yleiskuvaus 2 - KÄYTTÖVESI, ** tilapäinen luksus mukavuustila ohjelmointi lisäasetukset jaks. korotus käyttövesikierto * * Vaatii lisävarusteen. ** Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Alivalikot Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on liitetty lämpöpumppuun. Valikossa KÄYTTÖVESI on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. tilapäinen luksus Käyttövesilämpötilan tilapäisen korotuksen aktivointi. Tilatiedot näyttävät "pois" tai kuinka kauan tilapäinen lämpötilan korotus on voimassa. mukavuustila Käyttövesimukavuuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun tilan, "säästö", "normaali" tai "luksus". ohjelmointi Käyttövesimukavuuden ohjelmointi. Tilatieto "asetettu" näkyy vain, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen. "loma-asetus" näkyy, jos loma-asetus on aktiivinen samalla kuin ohjelma (ja lomatoiminto on priorisoitu). "aktiivinen" näkyy, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näkyy "pois". lisäasetukset Käyttövesilämpötilan jaksoittaisen korotuksen aktivointi. Valikko tilapäinen luksus Säätöalue: 3, 6 ja 12 tuntia sekä tilat "pois" ja "kertakorotus" Tehdasasetus: "pois" Tilapäisen suuremman käyttövesitarpeen yhteydessä voit tässä valikossa valita käyttövesilämpötilan noston luksustasoon asetetuksi ajaksi. Jos mukavuustila "luksus" on valittu valikossa 2.2 lisäkorotusta ei voida tehdä. Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vahvistetaan OK-painikkeella. Oikealla näkyy jäljellä oleva aika valitulla asetuksella. Kun aika on loppunut, STAR palaa valikossa 2.2. asetettuun tilaan Valitse "pois" kytkeäksesi pois päältä tilapäinen luksus. Valikko mukavuustila Säätöalue: säästö, normaali, luksus Tehdasasetus: normaali Valittavien tilojen erona on käyttöveden lämpötila. Korkeammalla lämpötilalla käyttövesi riittää pitempään. säästö: Tämä tila tarjoaa muita vähemmän käyttövettä, mutta samalla se on kaikkein taloudellisin. Tätä tilaa voidaan käyttää pienemmissä talouksissa, joissa tarvitaan vähän käyttövettä. normaali: Normaalitila antaa suuremman vesimäärän ja sopii useimpiin talouksiin. luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia. Valikko ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun käyttövesitilan enintään kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemällä/poistamalla merkintä kohdasta "aktivoitu". Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä Aktivoitu Ohjelma OHJELMOINTI KÄYTTÖVESI 2.3 ohjelma 1 ohjelma 2 kaik ma ti ke to pe la su aktivoitu Aikajakso Säätö normaali Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Ristiriita Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan mitä käyttövesitilaa käytetään ohjelman aikana. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. Luku 3 Ohjaus - valikot 19
22 Valikko kompressoritiedot Tässä näet kompressorien käyttötilat ja laitteiston tilastotiedot Muutoksia ei voi tehdä. Jos useita lämpöpumppuja on liitetty yhteen isäntä/orjalaitteiksi, muiden lämpöpumppujen kompressorien tiedot näytetään välilehdillä. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Valikko lisäyksen tiedot Tässä saat tietoa lisälämmönlähteen asetuksista, käyttötilasta ja tilastotietoa. Muutoksia ei voi tehdä. Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. Valikko hälytysloki Vianetsinnän helpottamiseksi tähän on tallennettu lämpöpumpun käyttötila hälytyksen lauetessa. Voit nähdä tiedot 10 viimeisimmästä hälytyksestä. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Kun haluat nähdä käyttötilan hälytyksen yhteydessä, merkitse hälytys ja paina OK-painiketta. Valikko sisälämpötilaloki Tässä näet keskimääräisen sisälämpötilan viikoittain edellisen vuoden aikana. Katkoviiva on vuoden sisäkeskilämpötila. Keskimääräinen sisälämpötila näytetään vain, jos huoneanturi/huoneyksikkö on asennettu. Poistoilman lämpötila näytetään, kun poistoilmamoduuli on asennettu. Keskilämpötilan lukeminen 1. Kierrä valitsinta, niin että akselin viikkonumerorengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vaakaviivan vasemmasta päästä keskimääräinen sisälämpötila valitulla viikolla. 4. Voit nyt lukea keskilämpötilat eri viikoilla kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukemalla keskilämpötila samalla tavalla. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. 22 Luku 3 Ohjaus - valikot
23 Valikko 4 - Lämpöpumppu Yleiskuvaus 4 - LÄMPÖPUMPPU plustoiminnot * allas 1 * allas 2 * internet sms * smart price adaption myupway tcp/ip-asetukset proxy-asetukset käyttötila aika ja päiväys kieli loma-asetus lisäasetukset smart energy source asetukset käyttöpriorisointi autom.tilan asetukset asteminuuttiasetukset tehdasasetukset käyttäjä Eston ohjelmointi hetkellinen hinta CO2 impact tariffijaksot, sähkön hinta tariffijakso, kiinteä sähkök tariffijakso, ulkoinen shuntti tariffijakso, ulkoinen porras tariffijaksot, OPT10 * Vaatii lisävarusteen. Alivalikot Valikossa LÄMPÖPUMPPU on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. plustoiminnot Lämmitysjärjestelmän mahdollisia lisätoimintoja koskevat asetukset. käyttötila Manuaalisen tai automaattisen käyttötilan aktivointi. Tilatiedot näyttävät valitun käyttötilan. aika ja päiväys Kellonajan ja päiväyksen asettaminen. kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Tilatiedot näyttävät valitun kielen. loma-asetus Lämmityksen, käyttöveden ja ilmanvaihdon loma-asetus. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut loma-asetuksen, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "aktiivinen" näytetään, jos joku osa loma-asetuksesta on aktiivinen, muuten näytetään " pois". lisäasetukset Lämpöpumpun työtavan asetukset. Valikko plustoiminnot Tämän alavalikoissa tehdään STAR:n lisätoimintojen asetukset. Luku 3 Ohjaus - valikot 23
24 Valikko allas 1 - allas 2 (vaatii lisävarusteen) käynnistyslämpötila Säätöalue: 5,0-80,0 C Tehdasasetus: 22,0 C pysäytyslämpötila Säätöalue: 5,0-80,0 C Tehdasasetus: 24,0 C kompressorien enimmäismäärä Säätöalue: 1-18 Tehdasasetus: 18 Tässä valitaan onko allasohjaus aktiivinen, missä lämpötiloissa (käynnistys- ja pysäytyslämpötila) allaslämmitys tapahtuu ja kuinka monta kompressoria saa lämmittää tätä allasta samaan aikaan. Kun altaan lämpötila on laskenut asetetun käynnistyslämpötilan alle eikä käyttövesi- tai lämmitystarvetta ole, STAR alkaa lämmittää allasvettä. Poista merkintä "aktivoitu" allaslämmityksen kytkemiseksi pois päältä. Käynnistyslämpötila ei voi olla korkeampi kuin pysäytyslämpötila. Valikko internet Tässä teet asetukset STAR:n yhteydelle Internetiin. Jotta nämä toiminnot toimisivat, verkkokaapelin pitää olla kytkettynä. Valikko myupway Tässä voit hallinnoida laitteiston liitäntää myupway:iin (http://www.myupway.com) ja nähdä Internetin kautta liitettyjen käyttäjien lukumäärän. Liitetyllä käyttäjällä on myupway-käyttäjätili, joka antaa oikeuden ohjata ja/tai valvoa laitteistoa. Pyydä uusi yhteysmerkkijono myupway-käyttäjätilin ja laitteiston liittämistä varten sinun on pyydettävä uniikki tunnistenumero. 1. Merkitse pyydä uusi yhteysmerkkijono" ja paina OKpainiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt myupway:n kanssa yhteysmerkkijonon määrittämiseksi. 3. Kun yhteysmerkkijono on luotu, se näytetään tässä valikossa "yhteysmerkkijono" ja on voimassa 60 minuuttia. Poista kaikki käyttäjät 1. Merkitse sulje kaikki käyttäjät" ja paina OK-painiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt myupway:n kanssa vapauttaakseen laitteistosi kaikista Internetin kautta liitetyistä käyttäjistä. Kun olet poistanut kaikki käyttäjät, he eivät voi valvoa tai ohjata laitteistoasi myupway:n kautta pyytämättä uutta yhteysmerkkijonoa. Valikko tcp/ip-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi TCP/IP-asetukset. Automaattiset asetukset (DHCP) 1. Merkitse "automaattisesti". Laitteisto saa nyt TCP/IPasetukset DHCP:n avulla. 2. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. Manuaaliset asetukset 1. Poista merkintä "automaattisesti", valittavanasi on nyt useita asetusmahdollisuuksia. 2. Merkitse ip-osoite" ja paina OK-painiketta. 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "netmask", "gateway" ja "dns". 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. Laitteisto ei voi muodostaa yhteyttä Internetiin ilman oikeita TCP/IP-asetuksia. Jos olet epävarma asetusten suhteen, käytä auto-tilaa tai pyydä lisätietoa verkon järjestelmävalvojalta. VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. Valikko proxy-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi proxy-asetukset. Proxy-asetuksilla määritetään laitteiston ja Internetin välisen välityspalvelimen liitäntätiedot. Näitä asetuksia käytetään pääasiassa silloin, kun laitteisto on liitetty Internetiin yritysverkon kautta. Laitteisto tukee HTTP Basic ja HTTP Digest-tyyppisiä proxy-autentikointeja. Jos olet epävarma asetusten suhteen, pyydä lisätietoa verkon järjestelmävalvojalta. Asetukset 1. Merkitse "käytä proxya" jos haluat käyttää välityspalvelinta. 2. Merkitse palvelin" ja paina OK-painiketta. 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "portti", "käytt.tunn." ja "salasana". 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. 24 Luku 3 Ohjaus - valikot
25 VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. Valikko sms (vaatii lisävarusteen) Tässä tehdään lisävarusteen SMS 40 asetukset. Kirjoita matkapuhelinnumero, josta voidaan muuttaa ja lukea lämpöpumpun tila. Numero pitää antaa muodossa +358 XXXXXXXX. Jos haluat saada SMS-viestin hälytyksen yhteydessä, merkitse ruutu puhelinnumeron oikealla puolella. Numeron pitää olla sellainen, johon voi lähettää SMS-viestejä. Valikko Smart price adaption aktivoitu Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos sinulla on aikahintapohjainen sopimus sähköntoimittajan kanssa, joka tukee Smart price adaption ja sinulla on aktivoitu myupway-tili. alue Tässä valitaan mihin alueeseen lämpöpumppu on sijoitettu. Kysy sähköntoimittajaltasi mikä alue kannattaa valita. vaik. huonelämpötila Säätöalue: 1-10 Tehdasasetus: 5 vaik käyttövesi Säätöalue: 1-4 Tehdasasetus: 2 vaik allaslämpötila Säätöalue: 1-10 Tehdasasetus: 2 vaik jäähdytys Säätöalue: 1-10 Tehdasasetus: 3 sähköhinta Täältä saat tietoa sähköhinnan vaihteluista kolmen vuorokauden ajalta. Valikossa Smart price adaption määrität lämpöpumpun sijaintipaikan sekä sähkön hinnan vaikutuksen. Mitä suurempi arvo, sitä suurempi sähkönhinnan vaikutus ja siten suuremmat säästöt, mutta samalla mukavuus saattaa heikentyä. Smart price adaption siirtää osan lämpöpumpun kulutuksesta niihin vuorokaudenaikoihin, jolloin sähkö hinta on alhaisimmillaan. Näin saadaan säästöjä käytettäessä aikaperustaista sähköhinnoittelua. Toiminto perustuu myupway kautta haettuihin tulevan vuorokauden tuntihintoihin, joten se vaatii internet-yhteyden ja myupway-tilin. Poista merkintä kohdasta "aktivoitu", jos haluat lopettaa Smart price adaption -toiminnon. Valikko smart energy source asetukset hetkellinen hinta CO2 impact* tariffijaksot, sähkön hinta tariffijakso, kiinteä sähkök** tariffijakso, ulkoinen shuntti tariffijakso, ulkoinen porras Toiminto priorisoi kunkin liitetyn energialähteen käytön. Tässä voit valita tuleeko järjestelmän käyttää hetkellisesti halvinta energialähdettä. Voit myös valita että järjestelmän käyttää hetkellisesti CO2-neutraaleinta energialähdettä. *Avaa tämä valikko valitsemalla ohjausmenettely "CO 2 " asetuksissa. **Valitse "spot" kohdassa hetkellinen hinta avataksesi tämän valikon. Valikko asetukset smart energy source Säätöalue: Pois / Päälle Tehdasasetus: Pois ohjausmenetelmä Säätöalue: Hinta / CO 2 Tehdasasetus: Hinta Valikko hetkellinen hinta hinta, sähkö Säätöalue: spot, tariffi, kiinteä hinta Tehdasasetus: kiinteä hinta Säätöalue kiinteä hinta: * hinta, ulkoinen sh. lisälämpö Säätöalue: tariffi, kiinteä hinta Tehdasasetus: kiinteä hinta Säätöalue kiinteä hinta: * hinta, ulkoinen por. lisälämpö Säätöalue: tariffi, kiinteä hinta Tehdasasetus: kiinteä hinta Säätöalue kiinteä hinta: * Luku 3 Ohjaus - valikot 25
26 Tässä valitaan ohjataanko järjestelmää spothinnalla, tariffiohjauksella vai kiinteällä hinnalla. Asetus tehdään jokaiselle energialähteelle. Voit käyttää spothintaa vain, jos sinulla on aikaperustainen sähkösopimus sähköntoimittajan kanssa. *Valuutta riippuu valitusta maasta. Valikko CO2 impact CO2, electricity Säätöalue: 0 5 Tehdasasetus: 2,5 CO2, ext. shunted contr. add. Säätöalue: 0 5 Tehdasasetus: 1 CO2, ext. step contr. add. Säätöalue: 0 5 Tehdasasetus: 1 Tässä asetat kunkin energialähteen CO2-vaikutuksen, Energialähteillä on erilaiset CO2-vaikutukset. Aurinkokeräimien ja tuulivoimaloiden energiaa pidetään CO2 neutraalina ja niillä on siten pieni CO 2 -vaikutus. Fossiilisilla polttoaineilla tuotetulla energialla on suurempi CO 2 -vaikutus. Valikko tariffijaksot, sähkön hinta Tässä voit tariffiohjata lisälämpöä. Aseta alhaisemmat tariffijaksot. Vuodelle voi asettaa kaksi päiväysaluetta. Näihin alueisiin voidaan asettaa enintään neljä jaksoa arkipäiville (ma-pe) tai neljä erilaista jaksoa arkipyhille (la ja su). Valikko tariffijakso, kiinteä sähkök Tässä voit tariffiohjata sähkön kiinteitä kustannuksia. Aseta alhaisemmat tariffijaksot. Vuodelle voi asettaa kaksi päiväysaluetta. Näihin alueisiin voidaan asettaa enintään neljä jaksoa arkipäiville (ma-pe) tai neljä erilaista jaksoa arkipyhille (la ja su). Valikko tariffijakso, ulkoinen shuntti Tässä voit tariffiohjata ulkoista shuntattua lisälämpöä. Aseta alhaisemmat tariffijaksot. Vuodelle voi asettaa kaksi päiväysaluetta. Näihin alueisiin voidaan asettaa enintään neljä jaksoa arkipäiville (ma-pe) tai neljä erilaista jaksoa arkipyhille (la ja su). Valikko tariffijakso, ulkoinen porras Tässä voit tariffiohjata ulkoista porrasohjattua lisälämpöä. Aseta alhaisemmat tariffijaksot. Vuodelle voi asettaa kaksi päiväysaluetta. Näihin alueisiin voidaan asettaa enintään neljä jaksoa arkipäiville (ma-pe) tai neljä erilaista jaksoa arkipyhille (la ja su). Valikko käyttötila käyttötila Säätöalue: auto, käsinohjaus, vain lisäys Tehdasasetus: auto toiminnot Säätöalue: kompressori, lisäys, lämmitys, jäähdytys Lämpöpumpun käyttötilaksi asetetaan yleensä "auto". Voit asettaa lämpöpumpun tilaksi "vain lisäys", jolloin käytetään vain lisäystä tai "käsinohjaus" ja valita itse, mitkä toiminnot sallitaan. Muuta käyttötila merkitsemällä haluttu tila ja painamalla OK-painiketta. Kun käyttötila on valittu, oikealla näytetään sallitut (yliviivattu = ei sallittu) ja valittavat vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot merkitsemällä toiminto säätöpyörällä ja painamalla OK-painiketta. Käyttötila auto Tässä käyttötilassa lämpöpumppu valitsee automaattisesti, mitkä toiminnot sallitaan. Käyttötila käsinohjaus Tässä käyttötilassa voit itse valita, mitkä toiminnot sallitaan. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. Käyttötila vain lisäys Tässä käyttötilassa kompressori ei ole aktiivinen ja lämmitys tapahtuu pelkästään lisälämmöllä. Toiminnot Jos valitset tilan "vain lisäys" kompressori poistetaan käytöstä ja käyttökustannukset nousevat. "kompressori" tuottaa käyttöveden ja lämmitysveden. Jos "kompressori" deaktivoidaan, se osoitetaan päävalikon symbolilla. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. "lisäys" auttaa kompressoria lämmittämään talon ja/tai käyttöveden, kun lämpöpumppu ei pysty yksin täyttämään koko tarvetta. "lämmitys" lämmittääksesi taloa. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että lämmitys on toiminnassa. "jäähdytys" jäähdyttääksesi taloa lämpimällä säällä. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että jäähdytys on toiminnassa. Tämä vaihtoehto edellyttää jäähdytysmoduulin. Jos "lisäys" on deaktivoitu talossa ei ehkä ole riittävän lämmin. Valikko aika ja päiväys Tässä asetetaan aika, päiväys, näyttötila ja aikavyöhyke. 26 Luku 3 Ohjaus - valikot
27 VIHJE! Aika ja päiväys asetetaan automaattisesti, jos lämpöpumppu liitetään myupway:iin. Oikean ajan asettamiseksi aikavyöhyke pitää asettaa. Valikko kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Valikko 4,7 - loma-asetus Energiankulutuksen pienentämiseksi loma-aikana voit ohjelmoida alemman sisälämpötilan ja käyttövesilämpötilan. Jäähdytys, ilmanvaihto, allaslämmitys ja aurinkokeräimen jäähdytys on mahdollista myös ohjelmoida, jos toiminnot on kytketty. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa on huoneanturi. Jos huoneanturia ei ole aktivoitu, asetetaan haluttu lämpökäyrän muutos. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa ei ole huoneanturia. Lomaohjelma käynnistyy klo 00:00 alkamispäivänä ja päättyy klo 23:59 päättymispäivänä. VIHJE! Aseta loma-asetuksen päättymispäiväksi noin vuorokausi ennen kotiinpaluuta, jotta huonelämpötila ja käyttöveden lämpötila ehtivät palautua. VIHJE! Ohjelmoi lomaohjelma etukäteen ja aktivoi se juuri ennen lähtöä mukavuuden säilyttämiseksi. Jos deaktivoit käyttöveden tuotannon loman ajaksi, "jaks. korotus" (estää mahdollisen bakteerikasvun) estetään tänä aikana. "jaks. korotus" käynnistetään, kun lomaohjelma päättyy. Valikko lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Osoitin ilmaisee, missä jaksossa lämpöpumppu on. 0 minuuttia tarkoittaa, että tarve ei ole priorisoitu vaan aktivoidaan vasta kun ei ole mitään muuta tarvetta. Valikko autom.tilan asetukset jäähdytyksen käynnistys (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: C Tehdasasetus: 25 lämmityksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 17 lisäyksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 5 suodatusaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 24 h Kun käyntitilaksi on asetettu "auto", lämpöpumppu valitsee itse keskiulkolämpötilan perusteella milloin lisäyksen ja lämmöntuotannon käynnistys ja pysäytys sallitaan. Voit myös valita jäähdytyksen käynnistyslämpötilan, jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto. Tässä valikossa valitaan nämä keskiulkolämpötilat. Voit myös määrittää, kuinka pitkältä ajalta (suodatusaika) keskilämpötila lasketaan. Jos valitset 0, käytetään nykyistä ulkolämpötilaa. Arvoa "lisäyksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "lämmityksen pysäytys". Järjestelmä, jossa lämmitys ja jäähdytys käyttävät samoja putkia, arvoa "lämmityksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "jäähdytyksen käynnistys", jos lämmitys/jäähdytysanturia ei ole. Valikko käyttöpriorisointi käyttöpriorisointi Säätöalue: min Tehdasasetus: 60 min käyttövedelle, 0 min muille Tässä valitset kuinka kauan lämpöpumppu toimii kussakin tilassa, jos on kaksi tai useampia samanaikaisia tarpeita. Jos on vain yksi tarve, lämpöpumppu toimii siinä käytössä. Luku 3 Ohjaus - valikot 27
28 Valikko asteminuuttiasetukset nykyinen arvo Säätöalue: käynnistä kompressori Säätöalue: Tehdasasetus: -60 käynnistysero kompressorit Säätöalue: Tehdasasetus: 60 käynnistysero lisälämpö Säätöalue: Tehdasasetus: 400 lisälämm. portaiden ero Säätöalue: Tehdasasetus: 30 Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori ja lisäys käynnistetään/pysäytetään. Suurempi arvo kohdassa "käynnistä kompressori" aiheuttaa useita kompressorin käynnistyksiä, mikä lisää kompressorin kulumista. Liian pieni arvo voi aiheuttaa epävakaan huonelämpötilan. Valikko tehdasasetukset käyttäjä Tässä voit palauttaa kaikki käyttäjän käytettävissä olevat asetukset (mukaan lukien lisäasetusvalikko) tehdasarvoihin. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Esto:Tässä valitaan haluttu esto. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. Kompressorien esto. Lisälämmön esto. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Pitkäaikainen esto voi huonontaa mukavuutta ja käytön taloudellisuutta. Tehdasasetusten palautuksen jälkeen omat asetukset, kuten esim. lämpökäyrä jne. pitää asettaa uudelleen. 28 Valikko Eston ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun kompressorin ja/tai lisälämmön eston kahdelle eri ajanjaksolle. Jos useita lämpöpumppuja on liitetty yhteen isäntä/orjalaitteiksi, myös niiden kompressorit estetään. Kun ohjelma on aktiivinen, estosymboli näkyy päävalikossa. Päivä ohjelma 1 kaik ma ti ke to pe la su Aktivoitu aktivoitu Aikajakso Ohjelma Eston ohjelmointi4.9.5 ohjelma 2 Ohjelma: Tässä valitaan muutettava aikajakso. Luku 3 Ohjaus - valikot Esto Ristiriita
29 Valikko 5 - Huolto Yleiskuvaus 5 - HUOLTO ** käyttöasetukset ** käyttövesiasetukset * suurin menojohdon lämpötila maks. poikkeama menolämp Hälytystoimenpiteet puhallinnop. poistoilma * keruuhälytysasetukset ** käyttötila lk-pumppu ** lämmönkeruupumpun nopeus ** käyttötila lämpöjohtopumppu ** kiertovesipumpun nopeus ** lisälämpö Virtausaset. lämmitysjärj heat pump testing järjestelmäasetukset isäntä-/orjatila ** asennetut orjat kytkentä lisävarusteet lisävarusteasetukset FLM * shunttiohjattu lisälämpö * pehmeät lähdöt/tulot ** tehdasasetus huolto ** pakko-ohjaus ** aloitusopas ** pikakäynnistys ** lattiankuivaustoiminto muutosloki ** maa lisäilmastointijärjestelmä * aurinkolämpö * porrasohjattu lisälämpö käyttövesimukavuus * shunttiohj lämmönker * modbus * X - lämmitysjärjestelmä 2-8 * * Vaatii lisävarusteen. ** Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Mene päävalikkoon ja siirry huoltovalikkoon painamalla Takaisin-painiketta 7 sekunnin ajan. Alivalikot Valikossa HUOLTO on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. käyttöasetukset Lämpöpumpun käyttöasetukset. järjestelmäasetukset Lämpöpumpun järjestelmäasetukset, lisätarvikkeiden aktivointi jne. lisävarusteasetukset Lisätarvikkeiden käyttöasetukset. Luku 3 Ohjaus - valikot 29
30 pehmeät lähdöt/tulot Liitinrimojen (X5) ja (X6) ohjelmallisesti ohjattujen tulojen ja lähtöjen asetukset. tehdasasetus huolto Kaikkien käyttäjän käytettävissä olevien asetusten (mukaan lukien lisäasetusvalikko) palautus tehdasarvoihin. pakko-ohjaus Lämpöpumpun komponenttien pakkoohjaus. aloitusopas Lämpöpumpun ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä näytettävän aloitusoppaan käsinkäynnistys. pikakäynnistys Kompressorin pikakäynnistys. Virheelliset asetukset huoltovalikoissa voivat vahingoittaa lämpöpumppua. Valikko käyttöasetukset Tämän alavalikoissa tehdään lämpöpumpun käyttöasetukset. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Valikko käyttövesiasetukset säästö Säätöalue käynnistyslämpötila säästö: 5 55 C Tehdasasetus käynnistyslämpötila säästö: 38 C Säätöalue pysäytyslämpötila säästö: 5 60 C Tehdasasetus pysäytyslämpötila säästö: 48 C normaali Säätöalue käynnistyslämpöt. normaali: 5 60 C Tehdasasetus käynnistyslämpöt. normaali: 41 C Säätöalue pysäytyslämpöt. normaali: 5 65 C Tehdasasetus pysäytyslämpöt. normaali: 50 C luksus Säätöalue käynnistyslämpötila luksustila: 5 70 C Tehdasasetus käynnistyslämpötila luksustila: 44 C Säätöalue pysäytyslämpötila luksus: 5 70 C Tehdasasetus pysäytyslämpötila luksus: 53 C pysäytyslämpöt. per korotus Säätöalue: C Tehdasasetus: 55 C käynnistysero kompressorit Säätöalue: 0,5 4,0 C Tehdasasetus: 1,0 C latausmenettely Säätöalue: tav.lämp, lämpötilaero Tehdasasetus: lämpötilaero Tässä asetetaan käyttöveden käynnistys- ja pysäytyslämpötilat eri mukavuusvaihtoehdoille valikossa 2.2 sekä jaksoittaisen korotuksen pysäytyslämpötila valikossa Jos käytettävissä on useita kompressoreita, aseta niiden päälle- ja/tai poiskytkentä käyttövesituotannon ja kiinteän lauhdutuksen yhteydessä. Tässä valitaan käyttövesikäytön latausmenetelmä. "lämpötilaero" suositellaan varaajiin latauskierukalla, "tav.lämp" suositellaan kaksoisvaippaisiin varaajiin ja käyttövesikierukalla varustettuihin varaajiin. Valikko suurin menojohdon lämpötila lämmitysjärjestelmä Säätöalue: 5-70 C Tehdasasetus: 60 C Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän korkein menolämpötila. Jos talossa on enemmän kuin yksi lämmitysjärjestelmä, kullekin järjestelmälle voidaan asettaa erilliset menolämpötilat. Lämmitysjärjestelmien 2-8 menolämpötilat eivät voi olla korkeammat kuin lämmitysjärjestelmän 1 menolämpötila. Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 C. Valikko maks. poikkeama menolämp. maks. ero kompr. Säätöalue: 1 25 C Tehdasasetus: 10 C maks. ero lisäläm. Säätöalue: 1 24 C Tehdasasetus: 7 C Tässä asetetaan suurin sallittu ero lasketun ja todellisen menolämpötilan välillä kompressori- ja lisäyskäytössä. Maks. ero lisäys ei saa koskaan olla suurempi kuin maks. ero kompressori. maks. ero kompr. Jos todellinen menolämpötila poikkeaa asetusarvosta, lämpöpumppu pakotetaan pysähtymään riippumatta asteminuuttiluvusta. Jos todellinen menolämpötila ylittää lasketun menolämpötilan asetetulla arvolla, asetetaan asteminuuttilukemaksi 0. Jos tarvitaan vain lämmitystä, lämpöpumpun kompressori pysähtyy. maks. ero lisäläm. Jos "lisäys on valittu ja aktivoitu valikossa 4.2 ja todellinen menolämpötila ylittää lasketun asetetulla arvolla, sähkövastus pysäytetään. 30 Luku 3 Ohjaus - valikot
31 Valikko Hälytystoimenpiteet Tässä voit valita miten lämpöpumppu ilmoittaa, että näytössä näkyy hälytys. Lämpöpumppu joko lopettaa käyttöveden tuottamisen ja/tai laskee huonelämpötilaa. Tehdasasetus: ei toimenpidettä. Ellei hälytystoimenpidettä valita, energiankulutus saattaa kasvaa hälytyksen yhteydessä. Valikko puhallinnop. poistoilma (vaatii lisävarusteen) normaali sekänopeus 1-4 Säätöalue: % Tässä asetetaan puhaltimen viiden valittavan tilan nopeudet. Jos poistoilmamoduuleja on useampia, asetus tehdään jokaiselle puhaltimelle. Väärin säädetty ilmavirta voi vahingoittaa taloa ja suurentaa energiankulutusta. Valikko keruuhälytysasetukset pienin keruu ulos Säätöalue: C Tehdasasetus: -8 C maks. keruu sisään Säätöalue: C Tehdasasetus: 20 C pienin keruu ulos Tässä asetetaan, missä lämpötilassa lämpöpumppu hälyttää liian alhaisesta lämmönkeruun menolämpötilasta. Jos "automaattinen palautus" on valittu, hälytys nollautuu, kun lämpötila on noussut 1 C asetusarvon yläpuolelle. maks. keruu sisään Tässä asetetaan, missä lämpötilassa lämpöpumppu hälyttää liian korkeasta lämmönkeruun tulolämpötilasta. Valitse "hälytys aktivoitu" hälytyksen aktivoimiseksi. Valikko käyttötila lk-pumppu käyttötila Säätöalue: ajoittainen, jatkuva, 10 päivää jatkuva Tehdasasetus: ajoittainen Tässä asetetaan tämän lämpöpumpun lämmönkeruupumppujen käyttötilat. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. ajoittainen: Lämmönkeruupumppu käynnistyy 20 sekuntia ennen kompressoria ja pysähtyy samaan aikaan kompressorien kanssa. jatkuva: Jatkuva käyttö. 10 päivää jatkuva: Jatkuva käyttö 10 vuorokautta. Sen jälkeen pumput siirtyvät ajoittaiseen käyttöön. VIHJE! Voit käyttää "10 päivää jatkuva" käynnistyksen yhteydessä, jotta saat jatkuvan kierron käynnistysaikana ja järjestelmä on helpompi ilmata. STAR 40 ja 60 kw malleissa on vain yksi lämmönkeruupumppu. Valikko lämmönkeruupumpun nopeus käyttötila Säätöalue: auto / käsinohjaus / kiinteä delta Tehdasasetus: auto delta-t Säätöalue: 2-10 C Tehdasasetus: 4 C nop odotustilassa Säätöalue: % Tehdasasetus: 30 % käsinohjaus Säätöalue: % Tehdasasetus: 75 % nop. akt. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 75 % nop. pass. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % Tämä valikko ei näy, jos lämpöpumppu on STAR 40 tai 60 kw versio. Tässä asetetaan tämän lämpöpumpun lämmönkeruupumppujen nopeudet. Valitse "auto", jos lämmönkeruupumppujen nopeus säädetään automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista käyttöä varten. Lämmönkeruupumppujen manuaalista käyttöä varten deaktivoi "auto" ja aseta arvo 0 ja 100% välille. Lämmönkeruupumpun käyttöön "kiinteä delta":llä valitse "kiinteä delta" kohdassa "käyttötila" ja aseta arvo välille 2 10 C. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Luku 3 Ohjaus - valikot 31
32 Jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, voit myös asettaa lämmönkeruupumpun nopeuden passiivisessa jäähdytyskäytössä (lämmönkeruupuppu käy manuaalisessa tilassa). Valikko käyttötila lämpöjohtopumppu käyttötila Säätöalue: auto, ajoittainen Tehdasasetus: ajoittainen Tässä asetetaan tämän lämpöpumpun lämmönkeruupumppujen käyttötila. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. auto: Kiertovesipumput käyvät STAR:n käyttötilassa. ajoittainen: Kiertovesipumput käynnistyvät 20 sekuntia ennen kompressoria ja pysähtyvät samaan aikaan kompressorin kanssa. Valikko kiertovesipumpun nopeus Käyttötila Säätöalue: auto / käsinohjaus Tehdasasetus: auto Käyttöveden manuaalinen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Lämmityksen manuaalinen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Manuaalinen allaslämmityksen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Tässä asetetaan tämän lämpöpumpun lämmönkeruupumppujen nopeudet eri käyttötiloissa. Valitse "auto", jos kiertovesipumpun nopeus säädetään automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista käyttöä varten. Jos "auto" on aktivoitu lämmityskäyttöä varten, voit myös tehdä asetuksen "korkein sallittu nopeus", joka rajoittaa kiertovesipumppujen nopeuden eikä salli niiden käydä asetettua arvoa suuremmalla nopeudella. Kiertovesipumppujen manuaalista käyttöä varten deaktivoi "auto" kyseistä käyttötilaa varten ja aseta arvo 0 ja 100 % välille (aikaisemmin asetettu "korkein sallittu nopeus" arvo ei enää päde). "lämmitys" tarkoittaa kiertovesipumppujen lämmityskäyttötilaa. "odotustila" tarkoittaa kiertovesipumppujen lämmitystai jäähdytyskäyttötilaa, mutta kun lämpöpumppu ei tarvitse kompressoria tai sähkövastusta ja sen nopeus laskee. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. "käyttövesi" tarkoittaa kiertovesipumppujen käyttövesikäyttötilaa. "allas" tarkoittaa kiertovesipumppujen allaslämmityskäyttötilaa. "jäähdytys" tarkoittaa kiertovesipumppujen jäähdytyskäyttötilaa. Jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, voit myös asettaa kiertovesipumpun nopeuden aktiivisessa ja passiivisessa jäähdytyskäytössä (kiertovesipumppu käy manuaalisessa tilassa). Valikko lisälämpö Tässä teet kytketyn ulkoisen lisälämmönlähteen (porrasohjattu tai shunttiohjattu) asetukset. Valitse ensin onko porrasohjattu tai shunttiohjattu lisälämmönlähde kytketty. Sen jälkeen voit muuttaa eri vaihtoehtojen asetuksia. odotustila Säätöalue: % Tehdasasetus: 30 % korkein sallittu nopeus Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % nop. akt. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % nop. pass. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % 32 Luku 3 Ohjaus - valikot
33 lis.tyyp: porrasohj lisä säiliössä Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus varoke: pois maks. porras Säätöalue (binäärinen porrastus deaktivoitu): 0 3 Säätöalue (binäärinen porrastus aktivoitu): 0 7 Tehdasasetus: 3 binäärinen nousu Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus varoke: pois varokekoko Säätöalue: A Tehdasasetus: 16 A virtamuuntajien muuntosuhde Säätöalue: Tehdasasetus varoke: 300 Valitse tämä vaihtoehto, jos porrasohjattu lisälämmönlähde on kytketty ja se on asennettu käyttövesilatauksen vaihtoventtiilin (QN10) etu- tai takapuolelle. Porrasohjattu lisälämmönlähde on esim. ulkoinen sähkökattila. Kun binaarinen porrastus on deaktivoitu (pois), asetukset koskevat lineaarista porrastusta. Tässä voit asettaa sallittujen lisälämpöportaiden enimmäismäärän, onko säiliössä sisäinen lisälämmönlähde (vain, jos lisälämmönlähde on QN10:n jälkeen), käytetäänkö binaarista porrastusta sekä varokekoon. lis.tyyp: shunttiohj priorisoitu lisä Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois minimikäyntiaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 12 h alin lämpötila Säätöalue: 5 90 C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s varokekoko Säätöalue: A Tehdasasetus: 16 A Valitse tämä vaihtoehto, jos shunttiohjattu lisälämmönlähde on kytketty. Tässä asetetaan ulkoisen shuntatun lisälämmön käynnistysehdot, minimikäyntiaika ja minimilämpötila. Ulkoinen shuntattu lisälämmönlähde on esim. puu-/öljy-/pellettikattila. Shuntille voidaan asettaa shunttivahvistus ja odotusaika. Jos valitset "priorisoitu lisä", käytetään ulkoisen lisälämmönlähteen lämpöä lämpöpumpun sijaan. Shuntti säätää niin kauan kuin lämpöä on käytettävissä, muuten shuntti on kiinni. Valikko Virtausaset. lämmitysjärj. tehdasaset. Säätöalue: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm., MUT C Tehdasasetus: patteri Säätöalue MUT: -40,0 20,0 C MUT-arvon tehdasasetus riippuu valitusta asennusmaasta. Alla oleva esimerkki koskee Ruotsia. Tehdasasetus MUT: -10,0 C oma aset. Säätöalue dt MUT:ssa: 0,0 25,0 Tehdasasetus dt MUT:ssa: 15,0 Säätöalue MUT: -40,0 20,0 C Tehdasasetus MUT: -10,0 C Luku 3 Ohjaus - valikot 33
34 Tässä asetetaan, millaiseen lämmönjakojärjestelmään kiertovesipumppu (GP1) on kytketty. dt MUT:ssa on tulo- ja menolämpötilojen välinen ero asteina mitoitetussa ulkolämpötilassa. Valikko heat pump testing Tämä valikko on tarkoitettu STAR:n testaukseen eri standardien mukaisesti. Valikon käyttö muuhun tarkoitukseen voi aiheuttaa sen, että laitteisto ei toimi oikein. Tässä valikossa on useita alivalikoita, yksi kutakin standardia kohti. Valikko 5.2 -järjestelmäasetukset Tässä voit tehdä lämpöpumpun järjestelmäasetukset, esim. isäntä/orja-asetukset, liitäntäasetukset ja mitä lisävarusteita on asennettu. Tässä voit tehdä laitteiston järjestelmäasetukset, esim. aktivoida liitetyt orjalaitteet ja valita mitä lisävarusteita on asennettu. Valikko isäntä-/orjatila Säätöalue: isäntä, orja 1-8 Tehdasasetus: isäntä Tässä asetetaan lämpöpumppu isäntä- tai orjalaitteeksi. Yhden lämpöpumpun järjestelmässä sen tulee olla "isäntä". Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Valikko kytkentä Tässä asetetaan onko järjestelmä liitetty allaslämmitykseen, lämminvesivaraajaan ja lämmitysjärjestelmään. VIHJE! Esimerkkejä liitäntävaihtoehdoista löydät osoitteesta Tässä valikossa on liitäntämuisti, mikä tarkoittaa, että ohjausjärjestelmä muistaa miten tietty vaihtoventtiili on liitetty ja käyttää automaattisesti oikeaa liitäntää, kun käytät samaa vaihtoventtiiliä seuraavan kerran. [ Image problem: java.lang.error: Variable Skribenta.Domains.Default = null] Isäntä/orja: Tässä valitset mille lämpöpumpulle liitäntäasetukset tehdään (jos lämpöpumppuja on vain yksi, näytetään vain isäntä). Kompressori: Tässä valitaan onko kompressori (EP14 tai EP15) estetty (tehdasasetus), ulkoisesti ohjattu AUXtulon kautta vai vakio (liitetty esim. allaslämmitykseen, lämminvesivaraajaan ja lämmitysjärjestelmään). Kompressori: Tässä valitaan onko lämpöpumpun kompressori estetty (tehdasasetus) vai vakio (liitetty esim. allaslämmitykseen, lämminvesivaraajaan ja lämmitysjärjestelmään). Merkintäkehys: Siirrä merkintäkehystä säätöpyörällä. OK-painikkeella valitset muokattavan arvon ja vahvistat valinnan näyttöön tulevassa ikkunassa. Työtila liittämistä varten: Tähän piirretään järjestelmän liitäntä. Usean lämpöpumpun järjestelmässä jokaiselle lämpöpumpulle tulee antaa oma tunnus ts. vain yksi voi olla "isäntä" ja vain yksi voi olla esim. "orja 5". Valikko asennetut orjat Tässä asetetaan isäntä-lämpöpumppuun liitetyt orjalaitteet. Jos orja on liitetty isäntälaitteistoon, se asetetaan tässä. Liitetyt orjat voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit joko merkitä vaihtoehdon luettelossa tai käyttää automaattitoimintoa "etsi asennetut orjat". etsi asennetut orjat Merkitse etsi asennetut orjat" ja paina OK-painiketta lämpöpumppuun liitettyjen lisätarvikkeiden automaattisen haun käynnistämiseksi. Ennen näiden asetusten tekoa kullekin orjalaitteelle pitää antaa oma tunnus (katso 5.2.1). 34 Luku 3 Ohjaus - valikot
35 Symboli Kuvaus Kompressori (estetty) Kompressori (ulkoisesti ohjattu) Kompressori (vakio) Vaihtoventtiilit käyttövesi-, jäähdytys- tai allasohjausta varten. Vaihtoventtiilin yläpuolella olevat merkinnät osoittavat sähköisen kytkennän (EB100 = Isäntä, EB101 = Orja 1, CL11 = Allas 1 jne.). Käyttöveden lämmitys Allas 1 Valikko FLM pumpun jatkuva käyttö Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois sulatuksen aikaväli Säätöalue: 1 30 h Tehdasasetus: 10 h kk suod.hälytysten välillä Säätöalue: 1 12 Tehdasasetus: 3 aktivoi jäähdytys Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois Allas 2 Lämmitys (kiinteistön lämmitys, sisältää mahd. lisälämmitysjärjestelmä) Jäähdytys Valikko lisävarusteet Tässä voit määrittää asennetut lisävarusteet. Jos lämminvesivaraaja on liitetty STAR-lämpöpumppuun, käyttöveden lämmitys on aktivoitava tässä. Lisätarvikkeet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit joko merkitä vaihtoehdon luettelossa tai käyttää automaattitoimintoa "etsi asennettuja lisävarusteita". etsi asennettuja lisävarusteita Merkitse etsi asennettuja lisävarusteita" ja paina OKpainiketta STAR-lämpöpumppuun liitettyjen lisätarvikkeiden automaattisen haun käynnistämiseksi. pumpun jatkuva käyttö: Valitse poistoilmamoduulin kiertovesipumpun jatkuvaa käyttöä varten. sulatuksen aikaväli: Tässä voit asettaa poistoilmamoduulin lämmönvaihtimen sulatusten minimiaikavälin. Kun poistoilmamoduuli on käynnissä, lämmönvaihdin jäähtyy ja siihen voi kertyä jäätä. Jos jäätä on liikaa, lämmönsiirtokyky heikkenee ja lämmönvaihdin on sulatettava. Sulatustoiminto lämmittää lämmönvaihdinta niin, että jää sulaa ja vesi valuu pois kondenssivesiletkua pitkin kk suod.hälytysten välillä: Tässä voit määrittää poistoilmamoduulin suodattimien puhdistusilmoituksen aikavälin kuukausina. Poistoilmamoduulin ilmansuodatin pitää puhdistaa säännöllisesti. Puhdistusväli riippuu poistoilman pölyisyydestä. aktivoi jäähdytys: Täällä voit aktivoida viilennyksen poistoilmamoduulilla. Kun toiminto on aktiivinen, jäähdytysasetukset näkyvät valikkojärjestelmässä. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Tiettyjä lisävarusteita ei löydetä automaattisesti, vaan ne pitää valita valikossa 5.4. Merkitse vain pohjavesipumppu, jos lisävarustetta AXC 50 käytetään kiertovesipumpun ohjaamiseen. Valikko lisävarusteasetukset Tämän alavalikoissa tehdään asennettujen ja aktivoitujen lisätarvikkeiden käyttöasetukset. Luku 3 Ohjaus - valikot 35
36 Valikko shunttiohjattu lisälämpö priorisoitu lisä Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois käynnistysero lisälämpö Säätöalue: GM Tehdasasetus: 400 GM minimikäyntiaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 12 h alin lämpötila Säätöalue: 5 90 C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Tässä asetetaan ulkoisen shuntatun lisälämmön käynnistysehdot, minimikäyntiaika ja minimilämpötila. Ulkoinen shuntattu lisälämmönlähde on esim. puu-/öljy-/pellettikattila. Shuntille voidaan asettaa shunttivahvistus ja odotusaika. Jos valitset "priorisoitu lisä", käytetään ulkoisen lisälämmönlähteen lämpöä lämpöpumpun sijaan. Shuntti säätää niin kauan kuin lämpöä on käytettävissä, muuten shuntti on kiinni. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko lisäilmastointijärjestelmä käytä lämmitystilassa Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: päällä käytä jäähdytystilassa Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 Valikossa valitset, minkä lämmitysjärjestelmän (2-8) haluat säätää. Seuraavassa valikossa teet asetukset valitsemaasi lämmitysjärjestelmään. Jos lämpöpumppu on liitetty useampaan lämmitysjärjestelmään, niihin voi tiivistyä kosteutta, ellei niitä ole tarkoitettu jäähdytyskäyttöön. Kondenssiveden tiivistymisen estämiseksi varmista, että "käytä lämmitystilassa" on valittu lämmitysjärjestelmissä, joita ei käytetä jäähdytykseen. Tämä tarkoittaa, että muiden lämmitysjärjestelmien alishuntit sulkeutuvat, kun jäähdytyskäyttö aktivoidaan. Tämä asetus näkyy vain, jos "pas./akt. jäähdytys, 2-putki" tai "passiivinen jäähdytys, 2-putki" on aktivoitu valikossa Tässä asetetaan shunttivahvistus ja odotusaika asennetuille lämmitysjärjestelmille. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko aurinkolämpö käyn. delta-t Säätöalue: 1-40 C Tehdasasetus: 8 C pys. delta-t Säätöalue: 0-40 C Tehdasasetus: 4 C varaajan maks. lämpötila Säätöalue: C Tehdasasetus: 95 C aur.kennon maks. lämp. Säätöalue: C Tehdasasetus: 125 C pakkasenkestävyys Säätöalue: C Tehdasasetus: 2 C käyn. aurinkokennojäähdytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 110 C käyn. delta-t, pys. delta-t: Tässä voit asettaa millä aurinkolämpökerääjän ja aurinkolämpösäiliön lämpötilaerolla kiertovesipumppu käynnistyy ja pysähtyy. shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s 36 Luku 3 Ohjaus - valikot
37 varaajan maks. lämpötila, aur.kennon maks. lämp.: Tässä asetetaan aurinkosäiliön ja aurinkokeräimen maksimilämpötila, jossa kiertovesipumppu pysähtyy. Tällä suojataan aurinkosäiliö ylikuumenemiselta. Jos laitteistossa on toiminnot jäätymisenestolle ja/tai aurinkokeräimen jäähdytykselle, voit aktivoida ne tässä. Kun toiminto on aktiivinen, voit tehdä niihin liittyvät asetukset. jäätymissuojaus pakkasenkestävyys: Tässä voit asettaa missä aurinkolämpökerääjän lämpötilassa kiertovesipumppu käynnistyy jäätymisen estämiseksi. aurinkokeräimen jäähdytys käyn. aurinkokennojäähdytys: Jos aurinkolämpökerääjän lämpötila ylittää tämän asetuksen samalla kun aurinkolämpösäiliön lämpötila ylittää asetetun maksimilämpötilan, aktivoidaan ulkoinen jäähdytystoiminto. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko porrasohjattu lisälämpö käynnistysero lisälämpö Säätöalue: GM Tehdasasetus: 400 GM lisälämm. portaiden ero Säätöalue: GM Tehdasasetus: 30 GM maks. porras Säätöalue (binäärinen ohjaus deaktivoitu): 0 3 Säätöalue (binäärinen ohjaus aktivoitu): 0 7 Tehdasasetus: 3 binäärinen nousu Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois Tässä määritetään askelohjatun lisälämmön asetukset. Askelohjattu lisälämpö on esim. ulkoinen sähkökattila. Voit esim. valita milloin lisälämpö käynnistyy, asettaa sallittujen lisälämpöportaiden enimmäismäärän ja sen, käytetäänkö binääristä porrastusta. Kun binaarinen porrastus on deaktivoitu (pois), asetukset koskevat lineaarista porrastusta. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko käyttövesimukavuus sähköv. aktivointi Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: päällä vastus aktivoitu lämmitykseen Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois sekoitusventtiilin aktivointi Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois lähtevä käyttövesi Säätöalue: C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Tässä teet käyttövesimukavuutta koskevat asetukset. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. sähköv. aktivointi: Tässä aktivoidaan sähkövastus, jos sellainen on asennettu lämminvesivaraajaan. vastus aktivoitu lämmitykseen: Tässä voit asettaa saako säiliön sähkövastus (edellyttää, että yllä oleva vaihtoehto on aktivoitu) lämmittää käyttövettä, jos lämpöpumpun kompressorit priorisoivat lämmityskäytön. sekoitusventtiilin aktivointi: Tässä asetat onko asennettu sekoitusventtiili lämminvesivaraajasta tulevan käyttöveden lämpötilan rajoittamiseen. Jos tämä vaihtoehto on aktivoitu, voit asettaa käyttöveden menolämpötilan sekä sekoitusventtiilin vahvistuksen ja odotusajan. lähtevä käyttövesi: Tässä voit asettaa mihin lämpötilaan sekoitusventtiili rajoittaa lämminvesivaraajasta tulevan käyttöveden lämpötilan. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Luku 3 Ohjaus - valikot 37
38 Valikko shunttiohj lämmönker maks. keruu sisään Säätöalue: 0-30 C Tehdasasetus: 20 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Shuntti yrittää ylläpitää asetetun tavoitelämpötilan (maks. keruu sisään). Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko modbus osoite Tehdasasetus: osoite 1 Modbus 40 versiosta 10 lähtien osoitealue on Vanhemmilla versioilla on kiinteä osoite. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko 5.4 -pehmeät lähdöt/tulot Tässä valitaan onko ulkoinen kosketintoiminto kytketty liitinrimaan, joko yhteen viidestä AUX-tulosta tai utgång -AA101-X9:een. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Valikko tehdasasetus huolto Tässä voit palauttaa kaikki asetukset (mukaan lukien käyttäjän asetukset) tehdasarvoihin. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Palautuksen jälkeen aloitusopas näkyy näytössä seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Valikko pakko-ohjaus Tässä voit pakko-ohjata lämpöpumpun eri osia ja kytkettyjä lisävarusteita. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Pakko-ohjaus on tarkoitettu vain vianetsintään. Toiminnon virheellinen käyttö voi vahingoittaa lämmitysjärjestelmän komponentteja. Valikko aloitusopas Aloitusopas käynnistyy automaattisesti, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tässä voit käynnistää sen käsin. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Lisätietoa aloitusoppaasta on asennuskäsikirjasta. 38 Luku 3 Ohjaus - valikot
39 Valikko pikakäynnistys Tässä voit käynnistää kompressorin. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Kompressorin käynnistys edellyttää lämmitystai käyttövesitarpeen olemassa oloa. Älä pikakäynnistä kompressoria liian monta kertaa peräkkäin lyhyen ajan sisällä, kompressori ja sen ympärillä olevat varusteet voivat vaurioitua. Valikko lattiankuivaustoiminto pituus jakso 1 7 Säätöalue: 0 30 päivää Tehdasasetus, jakso 1 3, 5 7: 2 päivää Tehdasasetus, jakso 4: 3 päivää lämpötila jakso 1 7 Säätöalue: C Tehdasasetus: lämpötila jakso 1 lämpötila jakso 2 lämpötila jakso 3 lämpötila jakso 4 lämpötila jakso 5 lämpötila jakso 6 lämpötila jakso 7 Tässä asetetaan lattiankuivaustoiminto. 20 C 30 C 40 C 45 C 40 C 30 C 20 C Voit määrittää enintään 7 ajanjaksoa, joissa on eri menolämpötilat. Jos ajanjaksoja on vähemmän kuin 7, muiden jaksojen pituudeksi asetetaan 0 päivää. Lattiakuivaustoiminto aktivoidaan merkitsemällä ruutu "aktivoitu". Alareunassa on laskuri, joka näyttää kuinka monta vuorokautta toiminto on ollut aktiivinen. Toiminto laskee asteminuutit samalla tavalla kuin normaalissa lämmityskäytössä, mutta kyseiselle ajanjaksolle asetettujen menolämpötilojen suhteen. Kun lattiankuivaustoiminto on aktiivinen, kiertovesipumppu käy 100% teholla valikon asetuksista riippumatta. VIHJE! Jos käyttötilaa "vain lisäys" käytetään, valitse valikossa 4.2. Menolämpötilan tasoittamiseksi lisälämpö voidaan käynnistää aikaisemmin asettamalla "lisälämmön käynnistys" valikossa arvoon -80. Kun asetetut lattiankuivausjaksot ovat päättyneet, palauta valikot 4.2 ja aikaisempiin asetuksiin. Valikko muutosloki Tästä voi lukea ohjausjärjestelmään tehdyt muutokset. Jokaisesta muutoksesta näytetään päiväys, aika, tunniste (asetuskohtainen) ja uusi arvo. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa maa Muutosloki tallennetaan käynnistyksen yhteydessä eikä sitä poisteta tehdasasetusten palautuksen yhteydessä. Tässä valitset tuotteen asennusmaan. Tämä mahdollistaa maakohtaiset asetukset. Kielivalinta ei riipu maavalinnasta. Tämä valinta lukitaan 24 tunnin, näytön käynnistyksen tai ohjelmapäivityksen jälkeen. Luku 3 Ohjaus - valikot 39
40 4 Huolto Huoltotoimenpiteet Varatila Huollon saa suorittaa vain tarvittavan pätevyyden omaava henkilö. STAR:n komponentteja vaihdettaessa saa käyttää vain Kaukoran toimittamia varaosia. Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " " tai ennen kuin STAR on täytetty vedellä. Kompressori saattaa vaurioitua. Varatilaa käytetään käyttöhäiriöiden ja huollon yhteydessä. Käyttövettä ei lämmitetä tässä tilassa. Varatila aktivoidaan kääntämällä katkaisin (SF1) asentoon " ". Tämä tarkoittaa, että: Merkkivalo palaa keltaisena. Näyttö on sammutettu ja ohjaustietokone on kytketty pois. Käyttövettä ei tuoteta. Kaikkien jäähdytysmoduulien kompressorit ja lämmönkeruupumput ovat pois päältä. Lisävarusteet ovat pois päältä. Sisäiset lämmönkeruupumput pyörivät. Varatilarele (K1) on aktiivinen. Ulkoinen lisälämpö on aktiivinen, jos se on kytketty varatilaan (K1, liitinrima X4). Varmista, että lämmitysvesi kiertää ulkoisessa lisälämmönlähteessä. STAR 24 ja 30 kw, 3x400 V GP2 GP1 QM1 LEK QM2 STAR 40 ja 60 kw, 3x400 V GP1 QM1 LEK QM2 Lämminvesivaraajan (jos liitetty) tyhjennys Lämminvesivaraaja tyhjennetään lappoperiaatteella. Tämän voi tehdä tyhjennysventtiilin kautta, joka asennetaan tulevaan kylmävesijohtoon, tai työntämällä letku kylmävesiliitäntään. Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Lämmitysjärjestelmän kaivatessa huoltoa on usein helpointa tyhjentää ensin järjestelmä. Sen voit tehdä usealla eri tavalla riippuen siitä, mitä tarvitsee tehdä: Lämmitysjärjestelmän tyhjennyksen yhteydessä siitä saattaa tulla kuumaa vettä. Palovammavaara. Jäähdytysmoduulin lämmitysvesipuolen tyhjennys Jos kiertovesipumppu pitää vaihtaa tai jäähdytysmoduuli kaipaa muuta huoltoa, lämmitysvesipuoli tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje sulkuventtiilit lämpöpumpun ja lämmitysjärjestelmän välillä (meno- ja paluujohto). 2. Liitä letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa venttiili. Nestettä valuu hieman ulos. 3. Jotta loppu nesteestä valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä kunkin jäähdytysmoduulin osalta hieman lämmitysjärjestelmän ja lämpöpumpun yhdistävän sulkuventtiilin vieressä olevaa liitosta (XL2). Kun lämpöjohtopuoli on tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet ja/tai vaihtaa tarvittavat komponentit. Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Jos koko lämmitysjärjestelmä pitää tyhjentää, toimi seuraavasti: 1. Liitä letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa venttiili. Nestettä valuu hieman ulos. 2. Jotta loppu nesteestä valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään avaamalla ilmausruuvi talon ylimpänä sijaitsevassa patterissa. Kun lämmityspuoli on tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. 40 Luku 4 Huolto
41 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys Lämmönkeruujärjestelmän kaivatessa huoltoa on usein helpointa tyhjentää ensin järjestelmä. Lämmönkeruujärjestelmä tyhjennys jäähdytysmoduuliin Jos esim. lämmönkeruupumppu pitää vaihtaa tai jäähdytysmoduuli kaipaa muuta huoltoa, lämmönkeruujärjestelmä tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje sulkuventtiilit lämpöpumpun ja lämmönkeruujärjestelmän välillä. 2. Kytke letku tyhjennysventtiiliin (QM2), aseta letkun toinen pää astiaan ja avaa venttiili. Astiaan valuu hieman lämmönkeruunestettä. 3. Jotta loppu lämmönkeruuliuos valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä kunkin jäähdytysmoduulin osalta hieman lämmönkeruupiirin ja lämpöpumpun yhdistävän sulkuventtiilin vieressä olevaa liitosta (XL7). Kun lämmönkeruupuoli on tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. Kiertovesipumpun (GP1) apukäynnistys 1. Pysäytä STAR asettamalla katkaisin () asentoon " ". 2. Irrota etuluukku. 3. Irrota jäähdytysmoduulin luukku. 4. Irrota ilmausruuvi ruuvitaltalla. Pidä pyyhettä taltan terän ympärillä, koska laitteesta saattaa valua vähän vettä. 5. Työnnä ruuvitaltta sisään ja pyöritä pumpun roottoria. 6. Ruuvaa ilmausruuvi kiinni. 7. Käynnistä STAR asettamalla katkaisin asentoon "" ja tarkasta, että kiertovesipumppu toimii. Monesti on helpompaa käynnistää kiertovesipumppu STAR:n ollessa käynnissä ja katkaisimen () asennossa. Jos STAR on käynnissä kiertopumpun apukäynnistyksen aikana, ota huomioon se, että ruuvitaltta saattaa nytkähtää pumpun käynnistyessä. Lämpötila-anturin tiedot Lämpötila ( C) Resistanssi (kohm) 351,0 251,6 182,5 133,8 99,22 74,32 56,20 42,89 33,02 25,61 20,02 15,77 12,51 10,00 8,045 6,514 5,306 4,348 3,583 2,968 2,467 2,068 1,739 1,469 1,246 1,061 0,908 0,779 0,672 Jännite (VDC) 3,256 3,240 3,218 3,189 3,150 3,105 3,047 2,976 2,889 2,789 2,673 2,541 2,399 2,245 2,083 1,916 1,752 1,587 1,426 1,278 1,136 1,007 0,891 0,785 0,691 0,607 0,533 0,469 0,414 Ilmanpoistoruuvi Luftningsskruv (QM5) GP1 Kuvassa esimerkki kiertovesipumpusta. Luku 4 Huolto 41
42 Jäähdytysmoduulien ulosvetäminen Jäähdytysmoduulit voidaan vetää ulos huollon ja kuljetuksen helpottamiseksi. Lämpöpumppua ei saa siirtää, kun vain alempi jäähdytysmoduuli on ulosvedettynä. Jos lämpöpumppua ei ole kiinnitetty, ylempi jäähdytysmoduuli pitää aina irrottaa ennen alemman jäähdytysmoduulin irrotusta. 2 Irrota sivupellit näyttöyksikön irrotusta varten (tämä täytyy tehdä vain, jos irrotat ylemmän jäähdytysmoduulin). Jäähdytysmoduulit on kevyempi nostaa, jos ne tyhjennetään ensin (katso sivulta 40). Jäähdytysmoduulin paino Tyyppi (STAR) 24 kw 30 kw 40 kw 60 kw Paino (kg) ,5 144 LEK Kytke lämpöpumppu pois päältä ja katkaise virta turvakytkimellä. Irrota etuluukku asennusohjeen mukaisesti. 3 Irrota jäähdytysmoduulin pistokkeet. Jäähdytysmoduuli EP14 (alempi): XJ1 (A), XJ3 (B), XJ4 (C), XJ5 (D), XJ10 (F), XJ11 (G), XJ13 (H) ja EP14- AA100:XJ1 (I). 1 Sulje sulkuventtiilit lämpöpumpun ulkopuolella. Tyhjennä jäähdytysmoduuli(t), katso ohjeet sivulla 40. Jäähdytysmoduuli EP15 (ylempi): XJ2 (J), XJ6 (E), XJ7 (K), XJ8 (L), XJ9 (M) ja EP15-AA100:XJ1 (N). J E M L F K N EP15 G C I D EP14 H LEK A B 42 Luku 4 Huolto
43 Löysää ruuvit (kaksi kummassakin jäähdytysmoduulissa). 5 Irrota pidikkeet (neljä kummassakin jäähdytysmoduulissa) ja irrota varovasti putket. 7 Irrota näyttöyksikön ruuvit (2 kpl) kehyksestä (tämä täytyy tehdä vain, jos irrotat ylemmän jäähdytysmoduulin). 8 Vedä ylempi jäähdytysmoduuli (EP15) varovasti ulos moduulin nostolenkeillä. LEK LEK 4 LEK Käytä korkeussuunnassa säädettävää pöytää. LEK LEK Irrota pistoke näyttöyksikön alapuolelta (tämä täytyy tehdä vain, jos irrotat ylemmän jäähdytysmoduulin). LEK 6 Luku 4 Huolto 43
44 9 Vedä alempi jäähdytysmoduuli (EP14) varovasti ulos moduulin nostolenkeillä. Jos lämpöpumppua ei ole kiinnitetty, ylempi jäähdytysmoduuli pitää aina irrottaa ennen alemman jäähdytysmoduulin irrotusta. LEK VIHJE! Jäähdytysmoduuli asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä. Asennuksen yhteydessä lämpöpumpun liitäntöjen o-renkaat pitää vaihtaa (katso kuva). LEK 44 Luku 4 Huolto
45 LEK USB-huoltoliitäntä Valikko päivitä ohjelmisto päivitä ohjelmisto7.1 käynnistä päivitys valitse toinen tiedosto Tässä voit päivittää STAR:n ohjelmiston. Näyttöyksikkö on varustettu USB-portilla, jota voidaan käyttää ohjelmiston päivitykseen, rekisteröityjen tietojen tallentamiseen ja STAR. USB päivitä ohjelmisto kirjaus käsittele asetuksia USB 7 Jotta seuraavat toiminnot toimisivat, USB-muistilla on pitää olla ohjelmatiedostot STAR:a varten JÄMÄ:ltä. Näytön yläreunassa näkyvässä tietoruudussa näytetään tiedot (aina englanniksi) luultavimmasta päivityksestä, jonka päivitysohjelma on valinnut USB-muistilta. Tämä tieto kertoo mille tuotteelle ohjelmisto on tarkoitettu, ohjelman version sekä yleistä tietoa ohjelmasta. Jos haluat käyttää jotain muuta tiedostoa, voit valita sen "valitse toinen tiedosto". käynnistä päivitys Valitse "käynnistä päivitys" jos haluat käynnistää päivityksen. Näyttöön tulee kysely haluatko varmasti päivittää ohjelmiston. Vastaa"kyllä" jatkaaksesi tai "ei" päivityksen peruuttamiseksi. Jos vastasit "kyllä" aikaisempaan kysymykseen, päivitys käynnistyy ja sen edistyminen näytetään näytössä. Kun päivitys on valmis, STAR käynnistyy uudelleen. Ohjelmiston päivitys ei nollaa STAR:n valikkoasetuksia. Jos päivitys keskeytetään ennen kuin se on valmis (esim. sähkökatkoksen vuoksi), ohjelmisto voidaan palauttaa aikaisempaan versioon pitämällä OK-painike painettuna käynnistyksen aikana, kunnes vihreä valo syttyy (noin 10 sekuntia). Kun USB-muisti kytketään, näyttöön tulee uusi valikko (7). Luku 4 Huolto 45
46 valitse toinen tiedosto päivitä ohjelmisto7.1 Valikko käsittele asetuksia käsittele asetuksia 7.3 tallenna asetukset palauta asetukset Valitse "valitse toinen tiedosto" ellet halua käyttää ehdotettua ohjelmistoa. Kun selaat tiedostoja, merkityn ohjelmiston tiedot näytetään tietoruudussa. Kun olet valinnut tiedoston OK-painikkeella, palaat edelliselle sivulle (valikko 7.1), jossa voit käynnistää päivityksen. Valikko kirjaus aktivoitu väli kirjaus 7.2 min Tässä voit käsitellä (tallentaa tai noutaa) kaikkia valikkoasetuksia (käyttäjä- ja huoltovalikot) STAR:ssa USB-muistilla. Painikkeella "tallenna asetukset" tallennat valikkoasetukset USB-muistille myöhempää palautusta varten tai jos haluat kopioida asetukset toiseen STAR -lämpöpumppuun. Kun tallennat valikkoasetukset USB-muistille, ne kirjoitetaan aikaisemmin tallennettujen asetusten päälle. Painikkeella "palauta asetukset" palautetaan kaikki valikkoasetukset USB-muistilta. Valikkoasetusten palautusta USB-muistilta ei voi peruuttaa. Säätöalue: 1 s 60 min Tehdasasetusväli: 5 s Tässä voit määrittää, tallennetaanko mittausarvot STAR:sta lokiin USB-muistilla. 1. Aseta rekisteröintien aikaväli. 2. Merkitse "aktivoitu". 3. Mittausarvot tallennetaan nyt STAR:sta tiedostoon USB-muistilla asetetuin aikavälein, kunnes "aktivoitu" merkintä poistetaan. Poista merkintä "aktivoitu" ennen kuin otat ulos USB-muistin. 46 Luku 4 Huolto
47 5 Häiriöt Useimmissa tapauksissa lämpöpumppu havaitsee toimintahäiriön ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä ja toimenpideohjeilla. Info-valikko Valikossa 3.1 lämpöpumpun valikkojärjestelmään on kerätty kaikki lämpöpumpun mittausarvot. Tutustuminen tämän valikon arvoihin auttaa usein löytämään vian aiheuttajan. Ohjevalikossa tai käyttöohjeessa on lisätietoa valikosta 3.1. Hälytysten käsittely Hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt jonkinlainen toimintahäiriö. Tämä osoitetaan sillä, että tilamerkkivalo ei enää pala vihreänä vaan punaisena ja näytössä näkyy hälytyskello. Hälytys hälytys info/toimenpide palauta hälytys vikatilakäyttö Tiedonsiirtovirhe PCA Input:n kanssa. Punainen hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt toimintahäiriö, jota lämpöpumppu ei pysty poistamaan itse. Voit nähdä hälytyksen tyypin ja kuitata hälytyksen kiertämällä valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit myös asettaa lämpöpumpun tilaksi vikatilakäyttö. info/toimenpide Tässä voit lukea mistä hälytys johtuu ja vinkkejä hälytyssyyn poistamiseksi. palauta hälytys Usein hälytyssyyn poistamiseksi riittää kun valitset palauta hälytys. Jos merkkivalo muuttuu vihreäksi kun olet valinnut palauta hälytys, hälytys on poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena ja hälytysvalikko näkyy näytössä, hälytyssyy on edelleen aktiivinen. Jos hälytys häviää ja ilmenee sitten uudelleen, ota yhteys asentajaan, katso vianetsintäluku (sivulla 47). vikatilakäyttö vikatilakäyttö on eräänlainen varatila. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämmitysja käyttövettä ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa, että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä. Siinä tapauksessa lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan sähkövastuksella. Jotta vikatilakäyttö voidaan valita, jonkun hälytystoimenpiteen täytyy valittu valikossa vikatilakäyttö valitseminen ei ole sama kuin hälytyksen aiheuttaneen ongelman korjaaminen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena. Ellei hälytystä palauteta, sinun on otettava yhteys asentajaan toimenpideohjeita varten. Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. Vianetsintä Ruuveilla kiinnitetyt luukut saa avata vain valtuutetun asentajan valvonnassa. Jos huolto edellyttää ruuvattujen luukkujen irrottamisen, sähkönsyöttö pitää katkaista turvakytkimellä. Koska STAR voidaan liittää moniin ulkoisiin yksiköihin, myös ne on tarkastettava. Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä, noudata seuraavia ohjeita: Perustoimenpiteet Aloita tarkastamalla seuraavat mahdolliset vikalähteet: Katkaisimen (SF1) asento. Talon ryhmä- tai päävarokkeet. Talon vikavirtakytkin. Lämpöpumpun automaattivaroke (FC1). Lämpöpumpun lämpötilanrajoitin (FD1). Oikein säädetty valvontakytkin (jos sellainen on asennettu). Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä Lämminvesivaraajan täyttöventtiili Avaa venttiili. Sekoitusventtiilin (jos asennettu) asetus liian alhainen. Säädä sekoitusventtiili. Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa Jos tila "käsinohjaus" on valittu, valitse lisäksi "lisäys". Suuri lämpimän käyttöveden kulutus. Odota kunnes käyttövesi on lämmennyt. Tilapäisesti suurempi käyttövesikapasiteetti (tilapäinen luksus) voidaan aktivoida valikossa 2.1. Liian alhainen käyttövesiasetus. Mene valikkoon 2.2 ja valitse korkeampi mukavuustila. Liian alhainen tai ei käyttöveden käyttöpriorisointia. Mene valikkoon ja suurenna käyttöveden priorisointiaikaa. Matala huonelämpötila Termostaatteja kiinni useissa huoneissa. Avaa termostaatit niin monessa huoneessa kuin mahdollista. Säädä huonelämpötila valikossa 1.1 sen sijaan, että suljet termostaatteja. Luku 5 Häiriöt 47
48 48 Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa Mene valikkoon 4.2. Jos tila "auto" on valittu, valitse "lämmityksen pysäytys":lle suurempi arvo valikossa Jos tila "käsinohjaus" on valittu, valitse lisäksi "lämmitys". Ellei tämä riitä, aktivoi myös "lisäys". Lämpöautomatiikan asetusarvo liian alhainen. Mene valikkoon 1.1 "lämpötila" ja siirrä lämpökäyrää ylöspäin. Jos huonelämpötila on alhainen vain kylmällä säällä, suurenna lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa "lämpökäyrä". Liian alhainen tai ei lämmityksen käyttöpriorisointia. Mene valikkoon ja suurenna lämmityksen priorisointiaikaa. Lomatila aktivoitu valikossa 4.7. Mene valikkoon 4.7 ja valitse Pois. Ulkoinen kosketin huonelämpötilan muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Ilmaa lämmitysjärjestelmässä. Poista ilma lämmitysjärjestelmästä. Suljettuja venttiilejä Korkea huonelämpötila Lämpöautomatiikan asetusarvo liian korkea. Mene valikkoon 1.1 (lämpötila) ja siirrä lämpökäyrää alaspäin. Jos huonelämpötila on korkea vain kylmällä säällä, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa (lämpökäyrä). Ulkoinen kosketin huonelämpötilan muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Epätasainen huonelämpötila Väärin valittu lämpökäyrä. Hienosäädä lämpökäyrä valikossa Liian korkea "dt MUT:ssa"-arvo. Epätasainen virtaus pattereissa. Alhainen järjestelmäpaine Liian vähän vettä lämmitysjärjestelmässä. Täytä vettä lämmitysjärjestelmään. Ilmanvaihto riittämätön tai puuttuu Tämä vianetsintäkappale pätee vain, jos lisävaruste FLM on asennettu. Suodatin (HQ10) tukossa. tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. Ilmanvaihtoa ei ole säädetty. Tilaa/suorita ilmanvaihdon säätö. Poistoilmaventtiili suljettu, liian pienelle asetettu tai tukkeutunut. Tarkasta ja puhdista poistoilmaventtiilit. Luku 5 Häiriöt Puhallinnopeus rajoitetussa tilassa. Mene valikkoon 1.2 ja valitse "normaali". Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Voimakas tai häiritsevä ilmanvaihto Tämä vianetsintäkappale pätee vain, jos lisävaruste FLM on asennettu. Suodatin tukossa. tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. Ilmanvaihtoa ei ole säädetty. Tilaa/suorita ilmanvaihdon säätö. Puhallinnopeus pakotetussa tilassa. Mene valikkoon 1.2 ja valitse "normaali". Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Kompressori ei käynnisty Ei lämmöntarvetta. Lämpöpumppu ei tuota lämpöä eikä käyttövettä. Lämpötilaehto lauennut. Odota kunnes lämpötilaehdot ovat palautuneet. Minimiaikaa kompressorikäynnistyksien välillä ei ole saavutettu. Odota 30 minuuttia ja tarkasta, että kompressori on käynnistynyt. Hälytys lauennut. Noudata näytön ohjeita. Ujeltava ääni pattereista Termostaatteja kiinni huoneissa ja väärin valittu lämpökäyrä. Avaa termostaatit niin monessa huoneessa kuin mahdollista. Säädä huonelämpötila valikossa 1.1 sen sijaan, että suljet termostaatteja. Kiertovesipumpun nopeus liian korkea. Mene valikkoon (kiertovesipumpun nopeus) ja pienennä kiertovesipumpun nopeutta. Epätasainen virtaus pattereissa. Tasapainota lämmitysjärjestelmän vesivirrat. Naksahtelu Tämä vianetsintäkappale pätee vain, jos lisävaruste FLM on asennettu. Liian vähän vettä vesilukossa. Täytä vettä vesilukkoon. Vesilukko tukossa. Tarkasta ja säädä kondenssivesiletku.
49 Hälytyslista A-hälytys A-hälytyksen yhteydessä etupaneelin punainen merkkivalo syttyy, hälytyskuvake näkyy näytössä ja hälytysrele aktivoituu (jos AUX-lähtö on valittu tätä varten valikossa 5.4). Suorita ensin näytössä näkyvät toimenpiteet. Valikon asetuksista riippuen lämpöpumppu voi lopettaa käyttöveden tuotannon ja/tai laskea huonelämpötilaa osoittaakseen, että hälytys on annettu. Näytön hälytystekstit voivat vaihdella riippuen siitä, kuinka monta lämpöpumppua sisältyy järjestelmään. Näytössä saattaa mm. näkyä mitä lämpöpumppua hälytys koskee (EB10#, jossa EB100 on isäntä ja EB101 EB108 ovat orja 1 orja 8) ja missä hälyttävä komponentti sijaitsee (esim. EP14 alempi jäähdytysmoduuli). A-hälytyksen kuittaus Hälytykset 1-39 palautetaan automaattisesti, kun ehjä anturi on ollut kytkettynä 60 sekunnin ajan tai manuaalisesti hälytysvalikossa. Hälytykset kuitataan manuaalisesti hälytysvalikossa. Hälytys 54 kuitataan palauttamalla moottorinsuojauskatkaisin ja kuittaamalla hälytys manuaalisesti hälytysvalikossa. Hälytykset kuitataan manuaalisesti hälytysvalikossa. Hälytykset kuittautuvat automaattisesti, kun tiedonsiirtoyhteys taas toimii. Hälytysteksti näytössä Hälytysno Syy Lämpöpumpun toimenpide Mahdollinen syy 1 Ant.vika:BT1 (Ulkoanturi) Pienin menojohdon lämpötila asetetaan lasketuksi menolämpötilaksi. Katkos tai oikosulku anturissa. 3 Ant.vika:BT3 (Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu) Kompressori estetään käyttöveden lämmityksen ajaksi. "Maks lauhdutin meno" arvoksi asetetaan "maks paluu". Katkos tai oikosulku anturissa. 6 Anturi:BT6 (Lämpötila-anturi, käyttövesi) Käyttöveden lämmitys estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. 11 Ant.vika:BT11 (Lämpötila-anturi, lämmönkeruu meno) Kompressori estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. 12 Ant.vika:BT12 (Lämpötila-anturi, lauhdutin meno) Kompressori estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. 20* Vika:AZ1-BT20 (Lämpötila-anturi, poistoilma) Kiertovesipumppu (AZ1-GP2) FLM:ssa estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. 21* Vika:AZ1-BT21 (Lämpötila-anturi, jäteilma) Kiertovesipumppu (AZ1-GP2) FLM:ssa estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. Luku 5 Häiriöt 49
50 Hälytysno Hälytysteksti näytössä Syy Lämpöpumpun toimenpide Mahdollinen syy 25 Vika:BT25 (Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, ulkoinen) Lisälämpö estetään. Uusi oloarvo = BT K Katkos tai oikosulku anturissa. 26* Vika:AZ1-BT26 (Lämpötila-anturi, lämmönkeruu paluu) Kiertovesipumppu (AZ1-GP2) FLM:ssa estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. 27 Ant.vika:BP8 (Anturi, matalapaine) Kompressori estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. 28 Ant.vika:BT71 (Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu, ulkoinen) Ei toimenpidettä. Hälytyksen 25 yhteydessä lämmitys estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. 29 Ant.vika:BT29 (Lämpötila-anturi, kompressori) Kompressori estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. 33* Vika: BT53 (Lämpötila-anturi, aurinkokeräin) Aurinkokeräin estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. 34* Vika:BT54 (Lämpötila-anturi, aurinkokierukka) Aurinkokeräin estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. 35* Vika: BT52 (Lämpötila-anturi, kattila) Shuntti sulkeutuu. Poltin sammutetaan. Katkos tai oikosulku anturissa. 36* Vika: EP21 BT2 (Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, lämmitysjärjestelmä 2) Ohjaa paluuanturia (EP21- BT3). Katkos tai oikosulku anturissa. 37* Vika: EP22 BT2 (Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, lämmitysjärjestelmä 3) Ohjaa paluuanturia (EP22- BT3). Katkos tai oikosulku anturissa. 38* Vika: EP23 BT2 (Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, lämmitysjärjestelmä 4) Ohjaa paluuanturia (EP23- BT3). Katkos tai oikosulku anturissa. 39* Vika:EQ1-BT64 (Lämpötila-anturi, jäähdytys menojohto) Jäähdytys estetään. Jäähdytysshuntti suljetaan. Katkos tai oikosulku anturissa. 50 Luku 5 Häiriöt
51 Hälytysteksti näytössä Hälytysno Syy Lämpöpumpun toimenpide Mahdollinen syy Kom.vaihe 1 Kom.vaihe 2 Nimetyssä kompressorivaiheessa on ollut alle 160 V jännite 30 min ajan. Kompressori estetään. Vaiheen puuttuminen 42 Kom.vaihe 3 43 Väärä vaihej. Vaiheet on kytketty väärään järjestykseen. Kompressori estetään. Syötön vaihejärjestys on virheellinen. 44 Vika: Pehmok Pehmokäynnistyskortin varokkeet ovat rikki (koskee 30, 40 ja 60 kw). Kompressori estetään. Viallinen varoke. Viallinen pehmokäynnistyskortti. 51 LP-hälytys Matalapainepressostaatin arvo on alittanut katkaisuarvon. Kompressori estetään. Heikko lämmönkeruunesteen virtaus. Tarkasta lämmönkeruupumppu. Tarkasta, että lämmönkeruupiiri on ilmattu. Tarkasta lämmönkeruuliuoksen jäätymispiste. Jäähdytyspiirissä liian vähän kylmäainetta tai muu vika. Ota yhteys valtuutettuun kylmälaiteasentajaan. 53* Tasovahti LK Lämmönkeruupiirin tasovahti/pressostaatti on lauennut. Kompressori ja lämmönkeruupumppu estetään. Vuoto lämmönkeruupiirissä. 54 MS-hälytys Moottorisuoja on lauennut. Kompressori estetään. Vaiheen puuttuminen. Kompressori viallinen. 55 Kuumak.häl Kompressori on pysähtynyt 3 kertaa 240 min sisällä, koska kuumakaasun lämpötila oli yli 135 C. Kompressori estetään. Kompressori viallinen. 56 Väärä sarjanumero Lämpöpumpun valmistenumeroa ei ole olemassa. Kompressorit pysäytetään ja rele deaktivoidaan. Väärin syötetty valmistenumero. 57 Väärä ohjelma Lämpöpumpun ohjelma ja valmistenumero eivät vastaa toisiaan. Kompressorit pysäytetään ja rele deaktivoidaan. Väärä ohjelma asennettu. 58 Pressostaattihälytys Matala- tai korkeapainepressostaatti on lauennut. Kompressori estetään. Heikko lämmönkeruu- tai lämmitysnesteen virtaus. 60 Alh. LK ulos Lämmönkeruunesteen menolämpötila (BT11) alittaa asetetun minimiarvon ja hälytys on pysyvä. Kompressori estetään. Heikko lämmönkeruunesteen virtaus. Tarkasta lämmönkeruupumppu. Tarkasta, että lämmönkeruupiiri on ilmattu. Tarkasta lämmönkeruuliuoksen jäätymispiste. Luku 5 Häiriöt 51
52 Hälytysno Hälytysteksti näytössä Syy Lämpöpumpun toimenpide Mahdollinen syy 70 Tiedonsiirtovika tulokorttiin Yhteys tulokorttiin (AA3) puuttuu. Kompressorin esto. Jos lämpöpumppu on isäntä, menojohdon alimmaksi lämpötilaksi asetetaan laskettu menojohdon lämpötila. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. 71 Yhteysv. Base Yhteys peruskorttiin (AA2 tai AA26) puuttuu. Kompressori estetään. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. 72 Yhteysv. MC Yhteys pehmokäynnistyskorttiin (AA10) puuttuu. Kompressori estetään. Vialliset tiedonsiirtokaapelit * Yht.vika lisäv. Yhteys lisävarustekorttiin puuttuu. Lisävaruste estetään. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. Lisävaruste aktivoitu näytössä, ei kytkettyä tiedonsiirtokaapelia. Virheellisesti kytketty tiedonsiirtokaapeli. Väärin asetettu dip-kytkin. Ei virran syöttöä lisävarustekortille * Yh.virh RMU Yhteys huoneyksikköön puuttuu. Huoneyksikkö estetään. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. 253* Vika:QZ1-BT70 (Lämpötila-anturi, käyttövesi menojohto) Sekoitusventtiili suljetaan ja vain kylmä vesi sallitaan. Katkos tai oikosulku anturissa. 301* Orjalämpöpumppu #1 yht.virhe Yhteys orjayksikköön puuttuu. Orjayksikön kompressori estetään. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. 302* 303* Orjalämpöpumppu #2 yht.virhe Orjalämpöpumppu #3 yht.virhe Virheellisesti kytketty tiedonsiirtokaapeli. Orja aktivoitu näytössä mutta ei ole kytketty isäntään. 304* Orjalämpöpumppu #4 yht.virhe 305* Orjalämpöpumppu #5 yht.virhe 306* Orjalämpöpumppu #6 yht.virhe 307* Orjalämpöpumppu #7 yht.vika 308* Orjalämpöpumppu #8 yht.virhe * Vaatii lisävarusteen. 52 Luku 5 Häiriöt
53 Infoviesti Info-viestin yhteydessä etupaneelin vihreä merkkivalo Viesti no Info-teksti näytössä Syy syttyy ja huoltoteknikkokuvake näkyy näytössä, kunnes viesti on kuitattu. Kaikki viestit palautuvat automaattisesti, kun syy on korjattu. Info-viestejä ei kirjata hälytyslokiin. Lämpöpumpun toimenpide Palautetaan automaattisesti kun Mahdollinen syy 101 Ant.vika:BT1 (Ulkoanturi) Pienin menojohdon lämpötila asetetaan lasketuksi menolämpötilaksi. Jatkuva yhteys anturiin. Katkos tai oikosulku anturissa. 103 Ant.vika:BT3 (Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu) Kompressori estetään käyttöveden lämmityksen ajaksi. "Maks lauhdutin meno" arvoksi asetetaan "maks paluu". Jatkuva yhteys anturiin. Katkos tai oikosulku anturissa. 106 Anturi:BT6 (Lämpötila-anturi, käyttövesi) Käyttöveden lämmitys estetään. Jatkuva yhteys anturiin. Katkos tai oikosulku anturissa. 111 Ant.vika:BT11 (Lämpötila-anturi, lämmönkeruu meno) Kompressori estetään. Jatkuva yhteys anturiin. Katkos tai oikosulku anturissa. 112 Ant.vika:BT12 (Lämpötila-anturi, lauhdutin meno) Kompressori estetään. Jatkuva yhteys anturiin. Katkos tai oikosulku anturissa. 125 Vika:BT25 (Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, ulkoinen) Lisälämpö estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. 128 Ant.vika:BT71 (Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu, ulkoinen) Ei toimenpidettä. A- hälytyksen 25 yhteydessä lämmitys estetään. Jatkuva yhteys anturiin. Katkos tai oikosulku anturissa. 129 Ant.vika:BT29 (Lämpötila-anturi, kompressori) Kompressori estetään. Jatkuva yhteys anturiin. Katkos tai oikosulku anturissa. 135* Vika: BT52 (Lämpötila-anturi, kattila) Shuntti sulkeutuu. Poltin sammutetaan. Jatkuva yhteys anturiin. Katkos tai oikosulku anturissa. 136* Vika: EP21 BT2 (Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, lämmitysjärjestelmä 2) Ei toimintoa. Jatkuva yhteys anturiin. Katkos tai oikosulku anturissa. Luku 5 Häiriöt 53
54 Viesti no Info-teksti näytössä Syy Lämpöpumpun toimenpide Palautetaan automaattisesti kun Mahdollinen syy 137* Vika: EP22 BT2 (Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, lämmitysjärjestelmä 3) Ei toimintoa. Jatkuva yhteys anturiin. Katkos tai oikosulku anturissa. 138* Vika: EP23 BT2 (Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, lämmitysjärjestelmä 4) Ei toimintoa. Jatkuva yhteys anturiin. Katkos tai oikosulku anturissa. 139* Vika:EQ1-BT64 (Lämpötila-anturi, jäähdytys menojohto) Jäähdytys estetään. Jäähdytysshuntti suljetaan. Jatkuva yhteys anturiin. Katkos tai oikosulku anturissa Kom.vaihe 1 Kom.vaihe 2 Vaihe 1 kompressorille on puuttunut lyhytaikaisesti. Vaihe 2 kompressorille on puuttunut lyhytaikaisesti. Kompressori estetään. Vaihe palautuu. Mahdollinen tarkastus Vaihevarokkeet Kaapeliliitännät 142 Kom.vaihe 3 Vaihe 3 kompressorille on puuttunut lyhytaikaisesti. 160 Alh. LK ulos Kompressori estetään. Lämmönkeruuliuoksen menolämpötilan on saavuttanut asetetun minimilämpötilan. Lämmönkeruuliuoksen paluulämpötila on noussut 1 C käynnistysyrityksen yhteydessä. Mahdolliset virheelliset asetukset 161 Kork LK sis Kompressori estetään. Lämmönkeruuliuoksen menolämpötilan on saavuttanut asetetun maksimilämpötilan. Lämmönkeruuliuoksen paluulämpötila on laskenut 1 C käynnistysyrityksen yhteydessä. Mahdolliset virheelliset asetukset 162 Kork.lauh me Lauhduttimen menolämpötilan on saavuttanut asetetun maksimilämpötilan. Kompressori estetään. Lämmitysveden paluulämpötila on noussut 2 käynnistysyrityksen yhteydessä. Mahdolliset virheelliset asetukset 163 Kork lauh tu Lauhduttimen tulolämpötila on saavuttanut asetetun maksimilämpötilan. Kompressori estetään. Lämmitysveden paluulämpötila on laskenut 2 käynnistysyrityksen yhteydessä. Mahdolliset virheelliset asetukset 170 Yhteysv. In Tiedonsiirtovirhe tulokortin AA3 kanssa. Vain informaatio. Yhteys on palautunut. Tarkasta tiedonsiirtokaapelit ja niiden liitännät. 54 Luku 5 Häiriöt
55 Viesti no Info-teksti näytössä Syy Lämpöpumpun toimenpide Palautetaan automaattisesti kun Mahdollinen syy 171 Yhteysv. Base Tiedonsiirtovirhe peruskortin AA2 tai AA26 kanssa. Vain informaatio. Yhteys on palautunut. Tarkasta tiedonsiirtokaapelit ja niiden liitännät. 172 Yhteysv. MC Tiedonsiirtovirhe pehmokäynnistyskortin AA10 kanssa. Vain informaatio. Yhteys on palautunut. Tarkasta tiedonsiirtokaapelit ja niiden liitännät. 180 Jäätymissuoja Ulkolämpötila on alle +3 :n samalla kun lämmitys on estetty. Ulkolämpötila on alle +3 samalla kun A-hälytys on estänyt kompressorin ja lisälämpö ei ole sallittu. Lämmitys on sallittu ja pienin menojohdon lämpötila asetetaan lasketuksi menolämpötilaksi. Ulkolämpötila nousee yli +3 :n tai lämmitys on sallittu. Virheelliset asetukset Ulkoanturi (BT1) puuttuu. 181* Ongelma jaks. korotuksen yhteyd. Ajoittainen käyttöveden ylikuumennus ei saavuttanut pysäytyslämpötilaa 5 tunnin sisällä. Vain informaatio. Tiedot näytetään näytössä. Virheelliset asetukset 182 Valvontakytkin aktiivinen Mitattu virrankulutus ylittää valikossa asetetun varokekoon. Lämpöpumppu kytkee sähkövastuksen pois porras kerrallaan. Virrankulutus on laskenut valikossa asetetun varokekoon alapuolelle * Suod.hälyt Valikossa asetettu aika on loppunut. Vain informaatio. - - * Vaatii lisävarusteen. Luku 5 Häiriöt 55
56 6 Asiahakemisto Asiahakemisto A Aseta arvo, 9 H Huolto, 40 Huoltotoimenpiteet, 40 Huoltotoimenpiteet, 40 Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen, 42 Kiertovesipumpun apukäynnistys, 41 Lämminvesivaraajan tyhjennys, 40 Lämmitysjärjestelmän tyhjennys, 40 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys, 41 Lämpötila-anturin tiedot, 41 USB-huoltoliitäntä, 45 Varatila, 40 Häiriöt, 47 Hälytys, 47 Hälytyslista, 49 Hälytysten käsittely, 47 Vianetsintä, 47 Hälytys, 47 Hälytyslista, 49 Hälytysten käsittely, 47 J Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen, 42 K Katkaisin, 7 Kiertovesipumpun apukäynnistys, 41 Käyttö, 9 Käytä virtuaalinäppäimistöä, 10 L Laitteiston tiedot, 4 Lämminvesivaraajan tyhjennys, 40 Lämmitysjärjestelmän tyhjennys, 40 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys, 41 Lämpötila-anturin tiedot, 41 N Näyttö, 7 Näyttöyksikkö, 7 Katkaisin, 7 Näyttö, 7 OK-painike, 7 Takaisin-painike, 7 Tilamerkkivalo, 7 Valitsin, 7 O Ohjaus, 7, 11 Ohjaus - Johdanto, 7 Ohjaus - valikot, 11 Ohjaus - Johdanto, 7 Ohjaus - valikot, 11 Valikko 5 -HUOLTO, 29 Ohjevalikko, 10 OK-painike, 7 S Sarjanumero, 6 Selaa ikkunoita, 10 T Takaisin-painike, 7 Tilamerkkivalo, 7 Turvallisuusohjeita, 5 6 Tärkeää, 4 Tärkeää tietoa Laitteiston tiedot, 4 Turvallisuusohjeita, 5 U USB-huoltoliitäntä, 45 V Valikko 5 -HUOLTO, 29 Valikkojärjestelmä, 8 Aseta arvo, 9 Käyttö, 9 Käytä virtuaalinäppäimistöä, 10 Ohjevalikko, 10 Selaa ikkunoita, 10 Valitse vaihtoehto, 9 Valitse valikko, 9 Valitse vaihtoehto, 9 Valitse valikko, 9 Valitsin, 7 Varatila, 40 Vianetsintä, Luku 6 Asiahakemisto
60 WS name: Niklas WS version: a7 (working edition) Publish date: :14 Kaukora Oy PL 21, Tuotekatu Raisio