Source: http://docplayer.fi/8352305-Bl20a0700-sahkoverkkotekniikan-peruskurssi.html
Timestamp: 2018-07-21 04:31:19+00:00
Document Index: 5791637

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen rasitus hengenvaara sähkön laadun huonontuminen stabiilisuusongelmia 2
2 Suojarele mittaa ja tarkkailee havahtuu palautuu toimii Perusrakenteet ensiö/toisiorele sähkömekaaninen rele staattiset releet numeeriset releet ensiörele sähkömekaaninen rele staattinen rele numeerinen rele 3 Suojauksen filosofia aukoton selektiivinen luotettava (varasuojaus) edullinen Suojauksen suunnittelu vaatii mm. tehonjakolaskelmia vikavirtalaskelmia stabiilisuuslaskelmia 4
3 Siirtoverkon suojaus (distanssirele) Tuulivoimapuisto Muuntajasuojaus (differentiaalirele) Muuntajasuojaus Generaattori- ja moottorisuojaus 5 Hajautettua tuotantoa DC/AC 20 kv maastokatkaisija 20/0.4 kv 110 kv syötön suojaus Apusähkösuoja Pienjännitejohtolähtösulakesuojaus Muuntajasuojaus - Differentiaalirele - Kaasurele - Käämikytkimen painerele - Käämin lämpötila - Öljyn lämpötila - Öljyn korkeus 20 kv syötön suojaus Valokaarisuoja Johtolähtösuoja Kiskosuoja - Ylijännite, alijännite - Nollajännite (maasulkusuojaus) - Maasulkuvirta (maasulkusuojaus) - Ylivirta - Jälleenkytkentä - Ylitaajuus, alitaajuus.. 6
4 Sähkömarkkinalaboratorio, releopetustaulu 7 Sähkömarkkinalaboratorio, releopetustaulu 8
5 Releet Sähkömekaaniset releet energia mittamuuntajista (suuri taakka) liikkuvia osia (huolto, hitaus) tehollisarvomittaus huono asettelutarkkuus (suuri porrastus) yleisiä vielä maailmalla uusinakin releinä Numeeriset releet, nykytekniikkaa prosessointikyky muistia tietoliikennetoiminnot (integrointi) mittaus- ja rekisteröintitoimintoja hetkellisarvomittaus + laskenta runsaasti asetteluparametreja itsevalvonta Staattiset releet välivaiheen releitä (sähkömekaaninen numeerinen) energia apusähköyksiköstä nopeita tarkkoja laaja asettelualue vähäinen tilantarve 9 Erilaiset reletyypit ylivirtarele, toimii virran ylittäessä asettelun yli- ja alijänniterele, toimivat jännitteen ylittäessä/alittaessa asettelun taajuusrele, esim. valtakunnallinen tehonvajaussuojaus epäsymmetriarele, vinokuormitus (virrassa myötäkomponentin lisäksi vastakomponentti muodostaa koneissa vastustavaa vääntömomenttia, tärinää, ylijännitettä, ylikuumenemista) vertorele, erovirtojen mittaamiseen perustuva distanssirele, vikapaikan etäisyyden mittaamiseen perustuva suuntarele, virta + virran ja jännitteen välinen kulma (esim. maasulkusuojaus) tehorele, esim. takatehorele, joka estää generaattorin käymisen moottorina 10
6 t Ylivirtareleet hetkellinen ylivirtarele (1) 0 toimii lisäviiveettä kun virta ylittää asetteluarvon I vakioaikaylivirtarele (2) aika voidaan asetella, toiminta-aika riippumaton ylivirran suuruudesta käänteisaikaylivirtarele (3) toimii sitä nopeammin, mitä enemmän virta ylittää releeseen asetellun toimintaarvon lämpörele (suojattavan kohteen lämpenemämalli) rele selvittää kuormitusvirrasta kohteen lämpötilan, voidaan ottaa ympäristön lämpötilan vaikutus huomioon (käyttö: erityisesti generaattorit ja moottorit) ylivirtareleiden oikea asettelu edellyttää pienimpien ja suurimpien oikosulkuvirtojen tuntemista Releet asetellaan muutosoikosulkuvirran I k mukaan 11 Differentiaalireleet (vertorele) virtojen, jännitteiden tai vaihekulmien vertailu haasteena normaalien tapahtumien ja vikojen erottelukyky, esim. muuntajan tyhjäkäyntivirta muuntajan kytkentäsysäysvirta muuntosuhde ja kytkentäryhmä ei voi toimia varasuojana muuntajat, generaattorit, johdot, kiskostot 1 1 I 1 I 2 I d = I 1 I 2 2 A H 12
7 Distanssireleet Mittaavat releen ja vikapaikan välistä impedanssi jännite U v virta I Z = U/I jx A Havahtuminen, kun ylivirtaelin toimii ali-impedanssielin toimii O Z L R toimintakarakteristika, Z asettelu Soveltuu silmukkaverkon oikosulku- ja maasulkusuojaukseen (pienet vikaresistanssit) A Havahtuminen U U I I 13 Distanssireleen toimintavyöhykkeet toiminta-aika havahtuminen 3. vyöhyke 2. vyöhyke 1. vyöhyke A B C 1. vyöhyke 2. vyöhyke 3. vyöhyke havahtuminen toiminta-aika D E A D B E C F F Distanssireleen vyöhykkeiden asettelu Vyöhyke Hidastus Ulottuma s 85 % suojattavasta johdosta 2 0,4 s 1> 120 % suojattavasta sekä 50 % <1< 85 % seuraavasta johdosta 1) 3 1 s Sitä seuraavan johdon alueelle hav. 5 s Niin laajalle kuin kuormitus sallii 1) Jos vasta-asemalta lähtee useita johtoja, kuten tavallista, tarkastellaan lyhintä asemalta lähtevää johtoa, jottei selektiivisyys vaarantuisi. 14
8 Apuyhteysvertoreleet Johtosuojauksessa, kilometreistä kymmeniin (tarvitaan apuyhteys) Releet keskustelevat keskenään, vaatii tiedonsiirtoyhteyden (linkki, sähköverkko, ymv.) Mahdollistaa nopean laukaisun Tiedonsiirtotien häiriöt otettava huomioon jännitteenalenema kapasitanssit viive (radiolinkkiyhteys, aikaleimat) 15 Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiiliuden kannalta Viallinen verkon osa tulee erottaa muusta verkosta nopeasti, luotettavasti ja selektiivisesti Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä 400 kv ja 200 kv verkot tehollisesti maadoitettu 110 kv verkko osittain maadoitettu Siirtoverkko on silmukoitu Suojaus toteutetaan pääasiassa distanssireleillä Suojareleet ovat pääsääntöisesti laukaisevia 16
9 Jälleenkytkennät Avojohtojen vikavirtasuojauksen yhteydessä käytetään lähes poikkeuksetta jälleenkytkentöjä; pikajälleenkytkentä, aikajälleenkytkentä. tavoitteena on, että valokaarivioissa lyhyen jännitteettömän ajan aikana valokaari sammuu (vika poistuu) ja verkko saadaan nopeasti uudelleen käyttöön Esimerkki PJK/AJK toiminnasta I k PJK AJK t 1 t 0 t 2 t/s t = releeseen aseteltava laukaisun aikahidastus PJK = pikajälleenkytkentä AJK = aikajälleenkytkentä 0,1 0,2 t + 0,1 120 t + 0,1 17 Muuntajien suojaus Ylivirtasuojaus Differentiaalisuoja Lämpötilan mittaus Kaasurele Kaasuanalyysi 18
Kantaverkon ja asiakasliityntöjen relesuojauksen sovellusohje
Kantaverkon ja asiakasliityntöjen relesuojauksen sovellusohje Kantaverkon ja asiakasliityntöjen relesuojauksen sovellusohje Uudistettuun ohjeeseen on siirretty EVY-asiat erillisestä ohjeesta Lisätty asiakasjohtojen
10. MITTAUS-, OHJAUS- JA SUOJAUSLAITTEISTOT
10. MITTAUS-, OHJAUS- JA SUOJAUSLAITTEISTOT 10.1. Virtamuuntajat Yleistä virtamuuntajista Virtamuuntajan tarkoituksena on muuntaa piirin virta ko. piirin suojauksessa, valvonnassa ja mittauksessa käytettäville
TIINA KOIVUNEN TUULIPUISTON SÄHKÖVERKON SUOJAUS. Diplomityö
TIINA KOIVUNEN TUULIPUISTON SÄHKÖVERKON SUOJAUS Diplomityö Tarkastaja: Professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. marraskuuta
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta GENERAATTORISUOJAUKSEN UUSINTA
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sanna Häsä GENERAATTORISUOJAUKSEN UUSINTA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin
SUOJARELEEN KÄYTTÖÖNOTTO Niklas Viemerö Opinnäytetyö Huhtikuu 2016 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka NIKLAS VIEMERÖ: Suojareleen
Jani Pylväinen Relesuojauksen kehitys johto- ja moottorisuojauksessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkövoimatekniikka Insinöörityö 15.5.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jani
KANTAVERKON JA ASIAKASLIITYNTÖJEN RELESUOJAUS Sovellusohje 1 (11) Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Kantaverkon relesuojauksen pääperiaatteet... 2 2.1 400 kv sähköverkko... 2 2.2 110 ja 220 kv sähköverkko...
Tuulivoiman vaikutukset sähköverkossa
Tuulivoiman vaikutukset sähköverkossa SMG-4500 Tuulivoima TTY Kari Mäki, VTT 2 Sisältö Pohjoismainen sähköjärjestelmä ja Suomen sähköverkko Tuulivoiman liittäminen verkkoon Generaattorivaihtoehdot Verkostovaikutukset
SÄHKÖASEMAN YLIVIRTA- JA MAASULKUSUOJAUSASETTELUJEN MÄÄRITYS
SÄHKÖASEMAN YLIVIRTA- JA MAASULKUSUOJAUSASETTELUJEN MÄÄRITYS Arttu Kuusisto Opinnäytetyö Toukokuu 2017 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka
Suojareleiden uusien suojaustoimintojen määräaikaiskoestus
Suojareleiden uusien suojaustoimintojen määräaikaiskoestus Sami Kinnunen Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan opinnäytetyö Sähkövoimatekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2014 ALKUSANAT 2 Haluan kiittää
KESKIJÄNNITEVERKON MAASULKUSUOJAUKSEN TOTEUTTAMINEN JOHDONSUOJARELEELLÄ
OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA KESKIJÄNNITEVERKON MAASULKUSUOJAUKSEN TOTEUTTAMINEN JOHDONSUOJARELEELLÄ T E K I J Ä : Olli Räsänen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ
REF615-JOHDONSUOJARELEEN KÄYTTÖÖNOTTO OPETUSYMPÄ- RISTÖSSÄ
REF615-JOHDONSUOJARELEEN KÄYTTÖÖNOTTO OPETUSYMPÄ- RISTÖSSÄ Heikki Seppälä Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka
KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS
KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS Rami Kaunola Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu
1 Aurinkosähköjärjestelmien verkostovaikutukset Kari Mäki Sähköenergiatekniikan laitos 7.10.2010 2 Sisältö Perinteinen sähköverkko ja sähkönjakelu Hajautetun sähköntuotannon käsite Aurinkosähkö sähköverkon
Siemens Osakeyhtiö, valvojana insinööri Jukka Tuukkanen
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö HAJAUTETUN KISKOSUOJAN 7SS52 PARAMETROINTI JA KÄYTTÖÖNOTTO Työn valvoja Työn teettäjä Tampere 2007 Yliopettaja Väinö Bergman Siemens
KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUSTARKASTELU
KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUSTARKASTELU Ville-Petteri Koivumäki Opinnäytetyö Kesäkuu 2012 Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu 2 (39) TIIVISTELMÄ
Eero Kangasmaa LASKENTATYÖKALU KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUSASETTELUJEN LASKENNAN TUEKSI
Eero Kangasmaa LASKENTATYÖKALU KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUSASETTELUJEN LASKENNAN TUEKSI Sähkötekniikan koulutusohjelma 2012 LASKENTATYÖKALU KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUSASETTELUJEN LASKENNAN TUEKSI Kangasmaa,
Miika Vehmasto SÄHKÖASEMAN KOESTAMINEN
Miika Vehmasto SÄHKÖASEMAN KOESTAMINEN Sähkötekniikan koulutusohjelma 2016 SÄHKÖASEMAN KOESTAMINEN Vehmasto, Miika Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma Syyskuu 2016 Ohjaaja: Nieminen,
Vesivoimakoneen liittymisjohdon oiko- ja maasulkusuojauksen suunnittelu Pirttikosken 20 kv:n kojeistoon
KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA Koskinen Stefanus Vesivoimakoneen liittymisjohdon oiko- ja maasulkusuojauksen suunnittelu Pirttikosken 0 kv:n kojeistoon Sähkötekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö
Teemu Vähäkangas VIKAVIRTALASKENTAOHJELMAN JATKOKEHITTÄMINEN
Teemu Vähäkangas VIKAVIRTALASKENTAOHJELMAN JATKOKEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2010 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan
Max teho [MW] Sisäänmeno -ulostulo käyrä [MBtu/h] 1 Hiili 1.1 600 150
SVT-3411 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö Tentti, 6.2.2010 Sami Repo Tentissä saa käyttää omaa ohjelmoitavaa laskinta. Lisäksi tentissä saa olla mukana opiskelijan itsensä laatima kaavaluettelo,