Source: http://docplayer.fi/2413700-Omavoimaiset-paineensaatimet-paineenalennin-malli-41-23-paineenalennin-malli-41-23-kalvotoimilaitteella-asennus-ja-kayttoohje-eb-2512-fi.html
Timestamp: 2017-09-24 18:18:17+00:00
Document Index: 17690119

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Omavoimaiset paineensäätimet. Paineenalennin Malli Paineenalennin malli kalvotoimilaitteella. Asennus- ja käyttöohje EB 2512 FI - PDF
Omavoimaiset paineensäätimet. Paineenalennin Malli Paineenalennin malli kalvotoimilaitteella. Asennus- ja käyttöohje EB 2512 FI
Download "Omavoimaiset paineensäätimet. Paineenalennin Malli 41-23. Paineenalennin malli 41-23 kalvotoimilaitteella. Asennus- ja käyttöohje EB 2512 FI"
1 Omavoimaiset paineensäätimet Paineenalennin Malli Paineenalennin malli kalvotoimilaitteella Asennus- ja käyttöohje EB 2512 FI Versio joulukuu 2007
2 Sisällysluettelo Sisältö Seite 1 Rakenne ja toimintatapa Asennus Yhteen liittäminen Asennusasento Impulssiputki, tasausastia ja neulaventtiili Mudanerotin Sulkuventtiili Painemittari Käyttö Käyttöönotto Asetusarvon säätäminen Käytön lopettaminen Puhdistus ja huolto Säätökalvon vaihtaminen Huolto Mitat Tyyppikilpi Tekniset tiedot Tämän asennus- ja käyttöohjeen huomautusten merkitys VAROITUS! Varoitetaan tilanteista, jotka voivat johtaa vakaviin vahingoittumisiin. Ohje: laajempaa informaatiota ja neuvoja. HUOMIO! Ehkäistään laitevaurioiden syntymistä. 2 EB 2512 FI
3 Turvallisuusohjeet Yleiset turvallisuusohjeet! Paineenalenninn asennukseen, käyttöön ja huoltoon liittyviä töitä saa suorittaa ainoastaan ammattihenkilö, joka on perehtynyt tähän tuotteeseen. Lisäksi on varmistettava, ettei tällöin aiheudu vaaraa kolmansille osapuolille. Tässä ohjeessa annettuja varoituksia, jotka liittyvät asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon, on ehdottomasti noudatettava. Laite täyttää eurooppalaisen painelaitedirektiivin 97/23/EG vaatimukset. Venttiileille, jotka ovat CE-merkittyjä, on saatavissa vaatimustenmukaisuusvakuutus sovelletusta vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan pyydettäessä. Laitetta käytettäessä on varmistettava, että sitä käytetään vain sellaisissa olosuhteissa, missä valinnassa käytettyjä parametrejä kuten käyttöpainetta ja lämpötilaa ei ylitetä. Valmistaja ei ole vastuussa ulkoisten voimien tai muiden haitallisten vaikutusten aiheuttamista vahingoista! Virtausaineen ja käyttöpaineen sekä liikkuvien osien aiheuttamat mahdolliset vaarat venttiilin läheisyydessä tulee ehkäistä asianmukaisesti. Laitteen kuljetuksen sekä varastoinnin oletetaan tapahtuvan asian- mukaisesti, samaa edellytetään laitteen asennuksesta sekä käytöstä että ylläpidosta. EB 2512 FI 3
4 Rakenne ja toimintatapa 1 Rakenne ja toimintatapa Paineenalennin malli koostuu sulkeutuvasta venttiilistä malli 2412 ja toimilaitteesta malli Venttiili ja toimilaite toimitetaan erikseen ja ne täytyy liittää toisiinsa kohdan 2.1 mukaisesti. Paineenalentimen tehtävänä on pitää asetusarvon mukainen paine venttiilin jälkeen vakiona. Väliaine virtaa pesässä olevan nuolen suuntaisesti istukan (2) ja kartion (3) välistä venttiilin lävitse. Sulkukartion asento määrää virtauksen määrän ja samalla myös venttiilin painesuhteen. Venttiilin kara on ulospäin tiivistetty metallipalkeella (5.1). Tuleva paine p1 siirretään tasausastian (18) ja impulssiputken (17) kautta säätökalvolle (12) (tai säätöpalkeella 12.1), jossa se muuntuu säätövoimaksi. Tämän säätövoiman ja säätöjousien (7) avulla määräytyy sulkukartion asento. Säätöjousien jousivoima säädetään asetusarvon säätömutterilla (6). Venttiilit sisältävät K VS arvosta 2,5 lähtien kevennyspalkeen (4), jota kuormittaa ulkoapäin tulopaine ja sisäpuolelta säätöpaine. Tämän avulla voidaan kompensoida tulo- ja säätö- paineen vaikutus sulkukartioon. Venttiilin rakenteesta riippuen voi venttiili ja toimilaite toimia paineenalentimena millibaarialueella tai turvakäytössä. 2 Asennus 2.1 Yhteen liittäminen Venttiilin ja toimilaitteen yhteen liittäminen voidaan tehdä joko ennen putkistoon asennusta tai sen jälkeen. Toimilaite (10) yhdessä sen karan (11) kanssa työnnetään kannattimessa (8) olevien reikien läpi, asetellaan paikoilleen ja kiristetään muttereiden (9) (avainväli 17) avulla. Paljetoimilaitteisissa kokojen DN venttiileissä poistetaan kannatin (8) ja pultit irroitetaan. Pultit kierretään toimilaitteen laippaan, sitten työnnetään toimilaite venttiiliin kiinni ja pultit kiinnitetään venttiilin laippaan. 1 venttiilin runko 2 istukka 3 sulkukartio 4 kevennyspalje 5 venttiilin kara 5.1 tiivistyspalje 6 asetusarvon säädin 7 säätöjouset 8 kannatin 9 kiinnitysmutteri 10 toimilaite 11 toimilaitteen kara 12 säätökalvo 12.1 paljetoimilaite 13 kalvolautanen 14 mutteri 15 pultit, mutterit 16 impulssiputken liitäntä (höyryllä supistusliitäntä) 17 impulssiputki (saatavana tehdasvalmisteisena, liitäntä venttiilin runkoon) 18 tasausastia 19 täyttöliitäntä 20 varmistustuki 4 EB 2512 FI
5 Rakenne ja toimintatapa venttiili malli Kannatin pultit 90 kierrettynä DN Toimilaite metallipalkeella malli , 5-10, ja bar kalvotoimilaite malli 2413 Taulukko 1 Tasausastian (18) asennus venttiiliin toimilaite Osa-Nr. tasausastia A in cm 2 DN DN /80/ DN Kuva 1 Rakenne ja toimintatapa, säätimen osat EB 2512 FI 5
6 Asennus 2.2 Asennusasento HUOMIO! Säädettäessä jäätyviä aineita laite on suojattava jäätymiseltä. Lämmittämättömiin tiloihin tai ulos asennetut venttiilit on seisakeissa jäätymisen uhatessa irroitettava paikoiltaan. Ennen asennusta putkisto on huudeltava ja puhdistettava huolellisesti koska väliaineen mukana kuljettamat tiiviste-palat, hitsaushelmet ja muut epäpuhtaudet vaarantavat venttiilin häiriöttömän käytön ja tiiviin sulkeutumisen. HUOMIO! Paineenalentimen eteen suositellaan aina mudanerottimen asentamista (esim. SAMSON malli 2) (katso kapp. 2.4). Paineenalennin on asennettava vaakasuoraan putkistoon. Virtaussuunnan on oltava pesässä olevan nuolen suuntainen. Jotta venttiili pysyisi vapaana lauhteesta, on tulo- ja lähtöputkien oltava alaspäin viettäviä. Mikäli putkisto venttiilin lähellä nousee ylöspäin, tulee tällöin käyttää lauhteenpoistinta (SAMSON lauhteenpoistin malli 13E). Asennuspaikan valinnassa on huomioitava venttiilin helppo tavoitettavuus myös laitoksen valmistumisen jälkeen. Säädin on myös asennettava siten, ettei putkistoon synny jännityksiä. Tarvittaessa putkiston tuenta on tehtävä laippojen läheisydestä. Kuva 2 Asennusasento Perus asennusasento aineille yli 0 C lämpötiloille. Ei millibaari-säätimille. Asennusasento kaasuille ja nesteille lämpötilaan +80 C asti. Asennusasento millibaari-säätimillä. kielletty! HUOMIO! Tuenta ei koskaan saa kohdistua venttiiliin tai toimilaitteeseen. Mahdollinen ohitusputkitus on liitettävä pääputkeen paineen mittauskohdan jälkeen ja varustettava sulkuventtiilillä. Ohje: Paineen mittauskohdan ja venttiilin välille ei saa asentaa mitään putken poikkipintaa pienentäviä laitteita (esim. lämpötilan säätimiä tai sulkulaitteita). 6 EB 2512 FI
7 Asennus 2.3 Impulssiputki, tasausastia ja neulaventtiili Impulssiputki valmistetaan asennuspaikalla, höyrylle 3/8 ja ilmalle/ vedelle 8x1tai 6 x 1 mm putkesta. Impulssiputki on asennettava väh. 1m etäisyydelle venttiilin lähtölaipasta alennetun paineen (p 2 ) puolelle (kuva 3.1). Mikäli paineenalintimen takana on jakotukki (kuva 3.2), niin etäisyyden tulee olla tällöin muutama metri. Mikäli paineenalentimen lähtöpuolella on kartiolaajennus, tulee impulssiputki liittää siihen osaan. Impulssiputki asennetaan sivultapäin putken keskilinjalle ja johdetaan lievästi nousten (1 : 10) tasausastiaan. Asennussarja on tarkoitettu liitettäväksi suoraan venttiilin runkoon ja voidaan tilata SAMSONilta. Tasausastia vrt. taulu 1. Tasausastia on välttämätön sekä nesteille yli 150 C sekä höyryille. Sen asennusasento on ilmaistu tarranuolella ja sanalla oben ylös Impulssiputken liitäntä putkistoon HUOMIO! Millibaari-säädinasennettava aina Toimilaite ylöspäin. väh. ½ 1 sulkuventtiili 2 tulopaineen mittari 3 mudanerotin 4 tasausastia 5 paineenalennin 6 lähtöpaineen mittari 7 sulkuventtiili 8 lauhteenpoistin impulssiputken liitäntä keskilinjan alapuolella liitäntä jakotukkiin Kuva 3 Esim. asennuksesta höyryllä liitäntä keskilinjan yläpuolelle Lisänä lauhdepatsas EB 2512 FI 7
8 Asennus Astia on ehdottomasti asennettava tähän asentoon, koska muutoin venttiilin luotettava toiminta vaarantuu. Mittauskohdasta tuleva impulssiputki 3/8 liitetään hitsaamalla se tasausastian yhteeseen. Tasausastia sijoitetaan aina impulssiputken korkeimpaan kohtaan, ts. myös väli tasausastia kalvopesä on laskeva. Putki voi olla 3/8 kokoinen. Mikäli impulssiputken liitäntä jää tulolaipan keskikohdan alapuolelle, on tasausastia asennettava tulolaipan korkeudelle (kuva 3.3 Impulssiputken on tällöin oltava liitäntä kohdan ja tasausastian välillä vähintään 1/2 -putkea. Mikäli impulssiputken liitäntä on tulolaipan yläpuolella on tasausastian sijaittava väh. yhtä korkealla (kuva 3.4). Lauhdepatsaan aiheuttama paine on otettava huomioon asetusarvon säädössä. Neulaventtiili Mikäli säädin alkaa huojua, suosittelemme SAMSON supistusliittimen (16) tai neulaventtiilin asentamista impulssiputkeen. 2.4 Mudanerotin Mudanerotin asennetaan venttiilin eteen. Virtaussuunnan on oltava nuolen suuntainen. Sihtipesän on oltava alaspäin. On huomioitava, että sihtipesän puhdistamiselle ja avaamiselle jää tarpeeksi tilaa. 2.5 Sulkuventtiilit Ennen mudanerotinta ja venttiilin jälkeen suositellaan asennettavaksi sulkuventtiilit, jotta laite voidaan erottaa putkistosta huoltoa varten tai pitempien seisokkien ajaksi. 2.6 Painemittarit Vallitsevien paineiden toteamiseksi on venttiilin eteen ja taakse asennettava painemittarit. Venttiilin jälkeen asennettavaa painemittaria ei missään tapauksessa saa asentaa impulssiputken liitännän ja venttiilin väliin. 3 Käyttö 3.1 Käyttöönotto Säätimen kaikki osat on oltava asennettu ennen käyttöä. Impulssiputken on oltava auki ja oikein liitetty. Laitteisto täytetään hitaasti väliaineella. HUOMIO! Laitteiston painekokeessa venttiilin ollessa kytkettynä ei toimilaitteen suurinta sallittua käyttöpainetta saa ylittää (kts. 8 tekniset tiedot). Millibaari-paineenalentimen (1200 cm 2 toimilaite) maks. paine-ero 10 bar, kuitenkin toimilaitteen suurin paine voi olla 0,5 bar yli asetusarvon. Höyryn säätäminen Tasausastian täyttöyhde (19) avataan ja täytetään vedellä mukana olevan muovisuppilon tai vesikannun avulla, kunnes vesi virtaa täyttöaukosta ulos. Täyttöyhde kierretään kiinni ja paineenalennin on käyttövalmis Käsisulkuventtiilit avataan hitaasti, jotta vältetään lauhteen aiheuttamat paineiskut. 8 EB 2512 FI
9 Bedienung Nesteiden säätäminen Paineenalennin otetaan käyttöön avamaalla käsisulkuventtiili hitaasti. 640 cm 2 toimilaitteella ilmastusruuvi avataan ja ilmataan ja suljetaan uudelleen. Yli 150 C lämpötiloilla tasausastia täytyy täyttää prosessiaineella. 3.2 Asetusarvon säätö Alennettu paine säädetään haluttuun arvoon kiertämällä asetusarvonsäädintä (6), < DN 50 avainväli 19 ja > DN Oikealle kierrettäessä paine nousee ja vasemmalle kierrettäessä se laskee. Lähtevän paineen puollelle (venttiilin takana) asennetusta painemittarista tarkkaillaan painetta ja asetusarvoa. Asetusarvon säätö voidaan tehdä myös oheisen taulukon avulla, etäisyys x (kts. Kuva 4). Asetusarvosäädin (6) Kuva 4 Asetusarvon säätö mitan x avulla Taulukko 2 antaa mitan x säätöalueittain eri venttiilin nimellismitoille. Taulukko 2 Asetusarvon säätö - mitta x - Asetusalue Nimellismitta DN 8-16 bar bar x = 89 mm x = 106 mm x = 133 mm 12 bar x = 97 mm x = 117 mm x = 150 mm 14 bar x = 104 mm x = 128 mm x = 168 mm 4,5-10 bar 5,9 bar x = 85 mm x = 100 mm x = 131 mm 7,3 bar x = 93 mm x = 112 mm x = 152 mm 8,6 bar x = 101 mm x = 123 mm x = 172 mm 2-5 bar 2,8 bar x = 83 mm x = 97 mm x = 126 mm 3,5 bar x = 92 mm x = 110 mm x = 148 mm 4,3 bar x = 100 mm x = 122 mm x = 170 mm 0,8-2,5 bar 1,2 bar x = 79 mm x = 92 mm x = 117 mm 1,7 bar x = 89 mm x = 106 mm x = 142 mm 2,1 bar x = 99 mm x = 121 mm x = 167 mm 0,2-1,2 bar 0,45 bar x = 71 mm x = 81 mm x = 98 mm 0,70 bar x = 83 mm x = 98 mm x = 127 mm 1,0 bar x = 95 mm x = 117 mm x = 157 mm 0,1-0,6 bar 0,23 bar x = 71 mm x = 81 mm x = 98 mm 0,35 bar x = 83 mm x = 98 mm x = 127 mm 0,48 bar x = 95 mm x = 115 mm x = 157 mm 0,05-0,25 bar 0,10 bar x = 70 mm x = 80 mm x = 92 mm 0,15 bar x = 81 mm x = 95 mm x = 116 mm 0,20 bar x = 91 mm x = 110 mm x = 139 mm EB 2512 FI 9
10 Puhdistus ja huolto 3.3 Käytön lopettaminen Ensiksi suljetaan tulopuolen sulkuventtiili ja sen jälkeen lähtöpuolen sulkuventtiili. 4 Puhdistus ja huolto Vaikka paineenalennin on huoltovapaa, esiintyy kuitenkin istukassa, sulkukartiossa js säätökalvolla luontaista kulumista. Käyttöolosuhteista riippuen tulee venttiili tarkistaa säännöllisesti, jotta voitaisiin välttää sen vikaantumiselta. Esiintyvien vikojen syiden poisto, katso taulukko 3 vikojen poisto, sivu 11. VAROITUS! Paineenalenninta huollettaessa täytyy kyseinen laitososa saattaa ehdottamasti paineettomaksi ja tyhjennettävä väliaineesta. Suosittelemme venttiilin poistamista putkistosta huollon ajaksi. Korkeiden lämpötilojen yhteydessä venttiilin on annettava jäähtyä ympäristön lämpötilaan. Impulssiputki on myös katkaistava tai suljettava, ettei säätimen liikkuvat osat aiheuta vaaraa. Pitää huomioida myös se, että venttiiliin voi jäädä prosessin väliainetta. Tämä koskee erityisesti kevennyspalkeellisia venttiileitä HUOMIO! Asennus ja purkutyössä on varottava kohdistamasta minkäänlaisia vääntövoimia kevennyspalkeeseen (5.1) sillä silloin palje voi rikkoontua. Venttiiliä purettaessa täytyy varmistustuki (20, kuva 1 vasemmalla) vapauttaa ja kokoonpantaessa lukita uudelleen, katso ohjeet jotka liittyvät kannattimeen (8). 4.1 Säätökalvon vaihtaminen Sulkeutumispaineen poiketessa huomattavasti asetuspaineesta, on säätökalvon tiiveys tarkistettava ja tarvittaessa se on vaihdettava. 1. Venttiili otetaan pois käytöstä sulkemalla käsiventtiili Ko.laitososa tehdään paineettomaksi ja ja tarvittaessa tyhjennetään prosessin väliaineesta. 2. Impulssiputki (17) irrotetaan ja puhdistetaan. 3. Toimilaitteen ruuvit (15) avataan ja kuoriosa poistetaan. 4. Mutteri (14) avataan ja kalvolautanen (13) nostetaan paikoiltaan. 5. Säätökalvo (12) vaihdetaan. 6. Asennustyö suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä ja käyttönotto suoritetaan kapp. 3.1 mukaisesti. 10 EB 2512 FI
11 Puhdistus ja huolto Taulukko 3 Vianpoisto Vikatoiminto mahdollinen syy vian poisto Paine kasvaa asetusarvon yli Paine laskee asetusarvon alle Nykivä säätö Hidas säätö Avatumispaine huojuu Korkea melutaso Liian pieni paine säätökalvolla Istukka ja kartio ovat kuluneet sakan tai vieraiden esineiden vaikutuksesta Paine otetaan väärästä kohdasta Höyryllä: tasausastia asennettu tai astia on liian pieni Liian hidas säätö Vieras esine estää kartion liikkeen Venttiili asennettu virtaussuuntaa vastaan kts. rungon suuntanuoli Paineenotto vika kohdassa Venttiili tai K VS -arvo liian pieni Liian hidas säätö Höyryllä: tasausastia asennettu tai se on liian pieni Vieras esine estää karan liikkeen Istukan / kartion alueella vieraita esineitä Toimilaitteen liitin likaantunut tai se on liian pieni Impulssiputki likaantunut Venttiili on liian suuri Supistusliittimen kuristus liian suuri Paineenotto vika kohdasta Liian suuri virtausnopeus, Kavitaatio Puhdistetaan impulssiputki ja supistusliitin Vioittuneet osat vaihdetaan Impulssiputki asennetaan uudelleen, ei kuitenkaan putkimutkiin tai -supistuskohtiin Astia vaihdetaan tai asennetaan uudelleen (kts. S. 7, taulukko 1 ja kapp. 2.3) Supistusliitin puhdistetaan tai vaihdetaan suurempaan Vioittuneet osat vaihdetaan Tarkistetaan virtaussuunta, asennetaan venttiili oikein Impulssiputki asennetaan uudelleen Tarkistetaan mitoitus, tarvittaessa vaihdetaan suurempi venttiili Supistusliitin puhdistetaan tai vaihdetaan suurempaan Astia vaihdetaan tai asennetaan uudeltai astia on liian pieni leen (kts.s. 7, taulukko 1 ja kap. 2.3) Vioittuneet osat vaihdetaan Esineet poistetaaan, vioittuneet osat vaihdetaan Liitin puhdistetaan tai asennetaan uusi suurempi liitin Putki puhdistetaan Tarkistetaan mitoitus, tai valitaan pienempi K VS -arvo Asennetaan pienempi liitin Asennetaan impulssiputki uudelleen Tarkistetaan mitoitus, höyryllä ja kaasuilla asennetaan virtauksen hajoitin EB 2512 FI 11
12 Huolto Mitat 5 Huolto Mikäli tuotteessa esiintyy vikoja tai se on vioittunut pyydämme ottamaan yhteyttä SAMSONasiakaspalveluun. SAMSON yhtiöiden, edustajien ja huoltoyhtiöiden osoittet löydätte Internet osoitteesta tai SAMSON-tuoteluettelosta. Vikatilanteessa pyydämme antamaan seuraavia tietoja (kts. 7 tyyppikilpi): Venttiilin malli ja nimellismitta Valmistusnumero ja indeksi Tulo- ja lähtöpaine Lämpötila ja väliaine Min. ja maks. virtaus (tilavuusvirta) Onko mudanerotin asennettu? Asennusskaavio jossa tarkka säätimen sijainti ja muuta asennetut laitteet (sulkuventtiilit, painemittarit, jne.). 6 Mitat L L1 Venttiili malli 2412 H3 Paljetoimilaite malli 2413 H4 Yleispaineenalenninmalli H H1 kartiolaajennus Paljetoimilaite Kalvotoimilaite malli 2413 Kuva 5 Mitat ØD Korkeus Pinta-ala 33 cm 2 62 cm 2 H4 200 mm 215 mm Paino DN kg 17 kg DN kg 18 kg 12 EB 2512 FI
13 Mitat Taulukko 4 Mitat mm ja painot Paineenalennin Malli Nimellismitta DN Pituus L Pituus PN Asetusalue L1 PN bar Korkeus H Korkeus muut materiaalit H3 takoteräs Korkeus H ,005-0,03 Toimilaite D = 490 mm, A = 1200 cm N Korkeus H ,025-0,05 Toimilaite D = 490 mm, A = 1200 cm N Korkeus H ,05-0,25 Toimilaite D = 380 mm, A = 640 cm N Korkeus H ,1-0,6 Toimilaite D = 380 mm, A = 640 cm N Korkeus H ,2-1,2 Toimilaite D = 285 mm, A = 320 cm N Korkeus H ,8-2,5 Toimilaite D = 225 mm, A = 160 cm N Korkeus H Toimilaite D = 170 mm, A = 80 cm N Korkeus H ,5-10 Toimilaite D = 170 mm, A = 40 cm N Korkeus H Toimilaite D = 170 mm, A = 40 cm N 0,005-0,05 28,5 29,5 35,5 37, ,05-0,6 Paino, viittaa 22,5 23,5 29,5 31, ,2-2,5 valurautaan 1), noin kg ,5 25, , ) +10% hiiliteräs, pallografiitti ja takoteräs EB 2512 FI 13
14 Tyyppikilpi 7 Tyyppikilpi Venttiili ja toimilaite ovat varustettu seuraavanlaisilla tyyppikilvillä. Venttiilin tyyppikilpi DIN-versio 2 ANSI-versio Made in Germany 12 5 Made in Germany DIN-versio 1 Venttiilimalli 2 valmistusnumero 3 valmistusnumero -indeksi 4 tilausnumero tai päiväys 5 K VS -arvo 8 Nimellismitta 9 Nimellispaine 10 Sall. paine-ero 11 Sall. lämpötila 12 Runkomateriaali ANSI-versio 5 Nimellismitta 8 Sall. paine-ero 9 Sall. lämpötila ( F) 10 Runkomateriaali 11 C V -arvo (K VS 1,17) 12 ANSI-Class (nimellispaine) Toimilaite tyyppikilpi Made in Germany valmistusnumero 2 valmistusnumero - indeksi 3 tilausnumero tai päiväys 4 pinta-ala 5 DIN mukainen nimike 6 ANSI mukainen nimike 7 Max. sall. paine 8 Nimellismitta 9 Säätöpaine 10 Säätöalue 11 Kalvon materiaali 12 vuosi Kuva 6 Tyyppikilvet 14 EB 2512 FI
15 Tekniset tiedot 8 Tekniset tiedot Taulukko 5 Tekniset tiedot Paineet bar (ylipaineita) Venttiili Malli 2412 Nimellispaine PN 16, 25 tai 40 Nimellismitta DN Max. sall. Paine-ero p 25 bar 1) 20 bar 1) 16 bar Lämpötila-alue kts. T 2517 Paine-lämpötila-kaavio Sulkukartio metalli tiivisteinen: maks. 350 C pehmeä tiiviste, PTFE: maks. 220 C pehmeä tiiviste; EPDM, FPM: max. 150 C NBR: max. 60 C Vuoto (perusmalli) metalli tiivisteinen: vuotoluokka I 0,05% K VS -arvosta pehmeä tiiviste: vuotoluokka IV Kalvotoimilaite Malli mbar 2) mbar 2) 0,05-0,25 bar 0,1-0,6 bar Asetusalue 0,2-1,2 bar 0,8-2,5 bar 2-5 bar 4,5-10 bar 8-16 bar Maks. sall. paine toimilaitteella 1,5 x toimilaitteen maks. asetusarvo 3) Maks. sall. lämpötila kaasut 350 C, kuitenkin toimilaitteella maks. 80 C nesteet 150 C, tasausastia maks. 350 C höyry tasauasastialla maks. 350 C Paljetoimilaite Malli 2413 Pinta-ala 33 cm 2 62 cm 2 Sall. paine toimilaitteella 30 bar 20 bar Asetusalue Säätöjouset 1) Millibaari-paineenalennin maks. sall. Paine-ero p: 10 bar 2) vain millibaari-paineenalennin 3) Millibaari-paineenalennin: maks. 0,5 bar 4) Säätöjouset 4400 N bar 2-6 bar 4) bar 5-10 bar 8000 N EB 2512 FI 15
16 OY SAMSON AB Konalantie Helsinki SAMSON AG MESS- UND REGELTECHNIK Weismüllerstraße Frankfurt am Main Puh: Telefax: Telefon: Telefax: Internet: Internet: EB 2512 FI S/Z