Source: https://www.aernova.eu/component/k2/uni-9494-1-2017?Itemid=1027
Timestamp: 2019-05-20 12:23:56+00:00
Document Index: 39519446

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 6']

UNI 9494-1:2017 - SENFC
In caso di incendio, i sistemi per il controllo di fumo e calore contribuiscono, in funzione delle loro caratteristiche, al raggiungimento di uno o più obiettivi primari che la prevenzione incendi si prefigge:
limitare gli effetti dell'incendio;
garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'edificio;
limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
limitare gli effetti di un'esplosione;
garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'edificio autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;
garantire la continuità di esercizio per le opere strategiche;
mitigare il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio.
Il controllo di fumo e calore può essere ottenuto con sistemi sia di tipo naturale (sfruttando le differenze di temperatura e, quindi, di densità dei fumi che si creano nell'ambiente) che di tipo forzato (utilizzando l'energia prodotta da ventilatori), che siano in grado di provvedere:
all'espulsione e/o smaltimento di fumo e calore dal fabbricato o parte di esso (sistemi di ventilazione di fumo e calore);
alla creazione di uno strato libero da fumo su cui galleggia uno strato di fumo (sistemi di evacuazione di fumo e calore SEFC);
alla creazione nella zona dell'incendio di una pressione inferiore a quella di uno spazio protetto (sistemi a differenza di pressione).
Un sistema di evacuazione di fumo e calore (cui si fa riferimento nella presente norma come SEFC) è un impianto di sicurezza destinato a svolgere un ruolo positivo in una situazione d'emergenza dovuta a un incendio.
I Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore aiutano a:
mantenere le vie di esodo e gli accessi liberi da fumo;
agevolare le operazioni di lotta contro l'incendio creando uno strato libero da fumo;
ritardare e/o prevenire il "flash over" e quindi lo sviluppo generalizzato dell'incendio;
limitare i danni agli impianti e alle merci;
ridurre gli effetti termici sulle strutture;
La presente norma, relativa ai sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore, è parte di una serie relativa ai sistemi di controllo di fumo e calore che consiste delle seguenti parti, inserendo anche progetti futuri:
UNI 9494 parte 1: progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore;
UNI 9494 parte 2: progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (link);
UNI 9494 parte 3 (link): controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore;
UNI 9494 parte 4 (progetto di norma): metodi ingegneristici per la progettazione dei sistemi di evacuazione fumo e calore;
UNI 9494 parte 5 (progetto di norma): progettazione e installazione di sistemi di estrazione di fumo dai percorsi di esodo orizzontali confinati;
UNI 9494 parte 6 (progetto di norma): sistemi di ventilazione forzata orizzontale per autorimesse al chiuso.
La presente norma stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC) in caso d'incendio.
Essa si applica ad ambienti da proteggere con una superficie minima di 600 m2 e un'altezza minima di 3 m nel caso di:
Nota. Il collegamento può essere un camino che mette in comunicazione i serbatoi di fumo (compartimenti a soffitto) del piano con ogni ENFC installato in copertura.
La norma è relativa a SENFC realizzati con Evacuatori Naturali di Fumo e Calore (ENFC) installati su tetto; inoltre fornisce indicazioni e concetti per SENFC realizzati con ENFC installati su parete.
La presente norma può essere tenuta in considerazione anche in tutte le altre condizioni di installazione dei SENFC; in ogni caso, al di fuori del campo di applicazione si può ricorrere ai metodi dell'approccio ingegneristico.
E' possibile acquistare e scaricare la norma UNI 9494-1:2017 dal sito ufficiale UNI.
Data entrata in vigore : 16 marzo 2017