Source: https://www.dph.sk/33/726-2002-z-z-vyhlaska-ministerstva-vnutra-slovenskej-republiky-ktorou-sa-ustanovuju-vlastnosti-elektrickej-poziarnej-signalizacie-podmienky-jej-prevadzkovania-a-zabezpecenia-jej-uniqueidOhwOuzC33qd2W4_6TwF4qJbGzHFqhOE7TEAY-XJXZfaVdaLTRYHmJQ/
Timestamp: 2020-06-03 12:18:28+00:00
Document Index: 10290855

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 5', '§ 2', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 12', '§ 18']

726/2002 Z.z., Vyhlá¹ka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej po¾iarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpeèenia jej pravidelnej kontroly | DPH
726/2002 Z.z., Vyhlá¹ka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej po¾iarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpeèenia jej pravidelnej kontroly
726/2002 Z.z.
ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej po¾iarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpeèenia jej pravidelnej kontroly
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podµa § 4 písm. i) a § 5 písm. a) zákona è. 314/2001 Z.z. o ochrane pred po¾iarmi ustanovuje:
(1) Táto vyhlá¹ka ustanovuje vlastnosti elektrickej po¾iarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpeèenia jej pravidelnej kontroly.
(2) Táto vyhlá¹ka sa nevz»ahuje na elektrickú po¾iarnu signalizáciu, ktorá je in¹talovaná v banských dielach, dráhových vozidlách, rieènych plavidlách, námorných lodiach a v lietadlách.
V¹eobecné po¾iadavky
(1) Elektrická po¾iarna signalizácia je spravidla zariadenie, ktoré musí obsahova» ústredòu, hlásièe po¾iaru, zariadenie signalizácie po¾iaru, zariadenie na prenos po¾iarnej signalizácie a napájacie zariadenie.
(2) Elektrická po¾iarna signalizácia musí identifikova» najmenej jeden fyzikálny jav alebo chemický jav spôsobený po¾iarom v strá¾enom priestore, akusticky alebo opticky signalizova» poplach v strá¾enom priestore alebo v jeho okolí a ovláda» zariadenia, ktoré sú na òu napojené.
(3) V stavbe chránenej elektrickou po¾iarnou signalizáciou sú hlásièe po¾iaru umiestnené v strá¾enom priestore.
(4) Do strá¾eného priestoru sa spravidla umiestòujú automatické hlásièe po¾iaru a tlaèidlové hlásièe po¾iaru; len tlaèidlové hlásièe po¾iaru mo¾no umiestni» do priestoru, v ktorom
a) je zabezpeèená trvalá prítomnos» osôb, alebo
b) sú trvalo vytvárané nepriaznivé podmienky na prácu automatických hlásièov.
(5) Automatickými hlásièmi po¾iaru s adresáciou musí by» v stavbe vybavený po¾iarny úsek
a) s plochou väè¹ou ako 1 000 m2,
b) lô¾kovej èasti zdravotníckeho zariadenia,
c) ubytovacej èasti hotela alebo inej stavby urèenej na ubytovanie viac ako 100 osôb,
d) vnútorného zhroma¾ïovacieho priestoru pre viac ako 500 osôb.
(6) Jednotlivé èasti elektrickej po¾iarnej signalizácie sa vyhotovujú tak, aby vyhovovali enviromentálnym podmienkam pôsobenia, a to
d) dlhodobých úèinkov vlhkosti,
e) korozívnych úèinkov oxidu sirièitého,
k) impulzov rýchlych prechodových prúdov s nízkou energiou vzniknutých prepínaním induktívnych zá»a¾í,
m) zmeny a preru¹enia napájacieho napätia.
(7) Enviromentálne podmienky sa overujú podµa slovenskej technickej normy.1)
(8) Èasti elektrickej po¾iarnej signalizácie sa vyhotovujú s krytím, ktoré zodpovedá prostrediu, v ktorom sú in¹talované.2)
(9) Poèítaèový program elektrickej po¾iarnej signalizácie musí najmä
a) obsahova» modulárnu ¹truktúru,
b) obsahova» kon¹trukciu rozhraní pre manuálne a automaticky…
§ 2 - V¹eobecné po¾iadavky
§ 4 - Stav signalizovania po¾iaru
§ 5 - Stav signalizovania poruchy
§ 6 - Stav dezaktivácie
§ 7 - Stav skú¹ania
§ 8 - Zariadenia signalizácie po¾iaru
§ 9 - Signálne tablo
§ 12 - Tlaèidlový hlásiè
§ 18 - Úèinnos»
Ústredòa elektrickej po¾iarnej signalizácie
Hlásiè po¾iaru
Príloha k vyhlá¹ke è. 726/2002 Z.z.