Source: http://docplayer.fr/1522754-All-securite-romain59.html
Timestamp: 2017-09-22 10:44:28+00:00
Document Index: 146514353

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

All sécurité - Romain59 - PDF
Download "All sécurité - Romain59"
1 TOME 1 All sécurité - Romain59
2 SOMMAIRE Normes 3 Abréviations 4 Introduction aux SSI 5 Le Système de Détection Incendie 7 o Les détecteurs (définition, implantation, symboles) 8 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie 11 Catégories et implantation des SSI 16 Niveaux d accès SSI 25 Les Equipements d alarmes 26 Les Zones SSI 29 Modes de fonctionnement 35 Cheminement et câblages 39 Application 42 2
3 Normes relatives aux Systèmes de Détection Incendie S.D.I. EN 54 Organes constitutifs des systèmes de détection automatique d'incendie. N F S Matériel de détection incendie. Détecteurs, tableaux de signalisation et organes intermédiaires. NF S Détecteurs Autonomes Déclencheurs. NF S Tableaux de Signalisation à localisation d'adresse de zone. Normes relatives aux Systèmes de Mise en Sécurité Incendie S.M.S.I. NF S Systèmes concourant à la Sécurité contre les risques d'incendie et de panique. NF S Dispositions générales. NF S Règles d'installation. NF S Règles d'exploitation et de maintenance. NF S Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie. NF S Unités de Signalisation. NF S Équipements d'alarme. NF S Dispositifs Actionnés de Sécurité. NF S Dispositifs de Commande Manuelle. Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées. Dispositifs de Commande avec Signalisation. Dispositifs Adaptateurs de Commande. NF S Alimentations Pneumatiques de Sécurité. NF S Alimentations Électriques de Sécurité. NF S Signal sonore d'évacuation d'urgence. NF S Blocs Autonomes d'alarme Sonore d'évacuation d'urgence. FDS Commentaires et interprétations des normes NF S à NF S LA NF SSI Les règles NF-SSI (NF 508) Les règles générales de la marque NF Note de présentation de la marque NF-SSI Liste des produits évalués dans le cadre NF-SSI Liste des systèmes certifiés NF-SSI documents pdf téléchargeables sur le site 3
4 SIGLE DEFINITION A.E.S AGS A.P.S. B.A.A.S. C.C.F. C.M.S.I. C.T.P. D.A.C. D.A.D D.C.M. D.C.M.R. D.C.S. D.C.T. D.M. DMA D.A.S. D.S. E.A. E.C.S. GES IA IS M.C. M.D. M.D.P. NSA PA P.C.F. PS S.D.I. SES S.M.S.I. S.S.I. U.A.E. U.C.M.C. U.G.A. U.G.C.I.S. U.S. V.C.F. V.T. V.T.P. Z.A. Z.C. Z.D. Z.F. Z.S. ABRÉVIATIONS Alimentation Électrique de Sécurité Alarme générale sélective Alimentation Pneumatique de Sécurité Bloc Autonome d'alarme Sonore Clapet Coupe-Feu Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie Cheminement Technique Protégé Dispositif Adaptateur de Commande Détecteur Autonome Déclencheur Dispositif de Commande Manuelle Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées Dispositif de Commande avec Signalisation Dispositif Commandé Terminal Déclencheur Manuel Déclencheur manuel d alarme Dispositif Actionné de Sécurité Diffuseur Sonore Équipement d'alarme Équipement de Contrôle et de Signalisation alimentation électrique de sécurité réalisée par un Groupe Electrogène de Sécurité. Indicateur d action Issue de secours Matériel Central Matériel Déporté Matériel Déporté Protégé Non stop ascenseur Position attente Porte Coupe-Feu Position sécurité Système de Détection Incendie Système éclairage sécurité Système de Mise en Sécurité Incendie Système de Sécurité Incendie Unité d'aide à l'exploitation Unité de Commande Manuelle Centralisée Unité de Gestion d'alarme Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours Unité de Signalisation Volet Coupe-Feu Voie de Transmission Volume Technique Protégé Zone d'alarme Zone de Compartimentage Zone de Détection Zone de Désenfumage Zone de Mise en Sécurité 4
5 Introduction. Selon l article MS 53 du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique, C est un ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d un bâtiment ou d un établissement en cas d incendie. Il contient toutes les alarmes restreintes, les commandes de désenfumage, etc.. il est relié par son système d alerte aux sapeurspompiers. Définition d un S.S.I Dans sa configuration la plus complexe, un Système de Sécurité Incendie comprend deux sous systèmes fonctionnels : Le S.S.I. se situe dans le Poste Central de Sécurité. - Le système de détection d incendie (S.D.I.) ; - Le système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I.). Les S.S.I. (sytèmes de sécurité incendie) déclenchent suite à une détection, l'ensemble des matériels liés à la sécurité incendie : compartimentage (portes coupe-feu...) Comme pour les moyens d extinction, les prescriptions particulières aux différents types d E.R.P. précisent la catégorie à employer désenfumage (Sky-dôme, trappes...) évacuation des personnes extinction automatique mise à l'arrêt d'installation 5
6 Principe du Système de Sécurité Incendie 6
7 Le tableau de signalisation permet la localisation précise des feux et des défauts. On peut du SDI avoir le contrôle automatique de l installation, la mise en/hors service de points et de zones de détection. Les déclencheurs manuels, Associés au tableau de signalisation sont installés dans les circulations à chaque niveau près de chaque escalier et au rez de chaussée à proximité des sorties. Hauteur de pose des déclencheurs manuels. 1.30ml au dessus du sol fini. Ils se présentent obligatoirement sous la forme d un boîtier en matière thermoplastique de couleur rouge, du type à membrane déformante. La zone d alarme sera le bâtiment. L action sur un déclencheur manuel aura pour effet le déclenchement de l alarme générale sélective sans temporisation avec dé condamnation des issues normales et de secours. La détection incendie permet la détection rapide d un début d incendie : soit par analyse de la composition de l air soit par élévation de température soit par détection optique de fumée ou de chaleur Les détecteurs utilisés seront les suivants : Détecteurs de fumées optiques sensibles aux fumées et gaz de combustion Détecteurs thermovélocimétriques, sensibles à l'élévation de température. Détecteurs multicritères, plusieurs paramètres synthétisés pour la détection des secteurs à présence de fumées occasionnelles comme les parkings ou ateliers. Les indicateurs d action permettent de renseigner du déclenchement d un détecteur de l extérieur du local sinistré La sensibilité de chaque détecteur de fumée sera programmable en fonction de son environnement La détection du feu Les déclencheurs manuels permettent de déclencher l alarme en pressant dessus La détection incendie décèle et alerte en moins de 10 secondes 7
8 Les Différents types de Détecteurs Incendie Détecteurs de type ionique Les détecteurs de fumée de type ionique réagissent vite aux incendies rapides et violents qui consument les matières combustibles et s étendent à une vitesse affolante. Le principe est simple: cet appareil possède deux chambres d ionisation. La première chambre détecte la présence de produits de combustion alors que la seconde sert de référence pour stabiliser la sensibilité du détecteur lors des variations de conditions environnementales de température, d humidité et de pression. Ainsi, lorsque de la fumée pénètre dans le détecteur, cela a pour effet de diminuer la conductivité de l air ionisé et une connexion électronique déclenche l alarme. Le détecteur thermovelocimétrique Détecteurs à cellule photoélectrique («optique») Les détecteurs de fumée à cellule photoélectrique ou «optiques» réagissent en premier aux incendies à progression lente qui peuvent couver pendant de nombreuses heures avant de s enflammer. Voici comment ils fonctionnent: une source lumineuse éclaire une chambre de détection obscure. Cette chambre contient aussi une cellule photoélectrique qui transforme la lumière en un faible courant électrique. Lorsque les particules de fumée pénètre dans la chambre de détection, la lumière est réfléchie sur la surface des particules de fumée et entre en contact avec la cellule, ce qui déclenche l alarme. Le détecteur thermovelocimétrique ponctuel utilise le principe de la mesure de la température par l intermédiaire d un capteur composé essentiellement d une thermistance faible inertie. Il associe à la fois l effet thermovélocimétrique (mesure différentielle) pour les pentes d élévation de température supérieures à 9 C/min et l effet thermostatique (seuil de réponse à 59 C +-5 C) pour les pentes d élévation plus faibles. Les variations de chaleur enregistrées par la chaleur sont analysées par une électronique programmée qui prend la décision d état du détecteur. La conversion analogique / numérique, permet l exploitation d une information de sensibilité. Détecteurs linéaires Idéal pour la surveillance de grands volumes ou de grandes hauteurs tels que les atriums, le détecteur linéaire de fumée permet de détecter la présence de fumées noires ou claires. Ce détecteur peut surveiller, selon les cas, jusqu à 1000 m2. Portée du faisceau infrarouge réglable de 10 à 100 mètres 8
9 IMPLANTATION DES DETECTEURS ( extrait R7) 9
10 Symboles de planification utilisés dans les systèmes de détection incendie (ISO/DIS ) 10
11 Le SMSI- Système de mise en sécurité incendie. Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie Partie intégrante du SMSI qui permet d ANALYSER et de gérer la mise en sécurité aussi bien des ordres manuels qu électrique. IMPORTANT : Sauf besoins particuliers l agent n a pas à mettre de zones entières hors service! SIGNIFICATION DES LEDS : Système constitué de l ensemble des équipement, assurent les fonctions de mise e sécurité d un bâtiment en cas de détection incendie. SES COMPOSANTS Le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI), Intégré à la centrale ou séparé, il déclenche automatiquement les fonctions d évacuation, de compartimentage et de désenfumage. ( DAS) L alimentation électrique de sécurité (AES) Alimente les asservissements en cas de coupure de l alimentation principale L UNITE DE COMMANDE MANUELLE CENTRALISEE (UCMC) Ce sont les boutons sur lesquels il faut appuyer pour forcer le déclenchement des D.A.S. en cas de dysfonctionnement Une L. E. D. orange continue correspond à un dérangement du DAS (court circuit sur une ligne par exemple) (DAS : dispositifs actionnés de sécurité (portes, clapets, trappes). une L. E. D. rouge continue signifie que les DAS concernés sont activés par l'alarme incendie (porte coupe feu déclenchée par exemple) une L. E. D. clignotante orange signifie une mauvaise position d'un DAS (trappe ouverte) en fonctionnement normal une L. E. D. rouge clignotante signale enfin un dysfonctionnement du DAS en désenfumage (un clapet ne s'étant pas déclenché). L UNITE DE SIGNALISATION (US) Permet de visualiser les DAS. déclenchés ou non. 11
14 Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) Ils concernent les fonctions suivantes : Alarme générale sélective Compartimentage (portes de recoupement) Décondamnation des serrures des issues de secours Arrêt d'installations techniques comme ventilation et climatisation Arrêt de la sonorisation (afin de rendre audible la diffusion de l alarme dans tout l établissement) Désenfumage mécanique Les dispositifs actionnés de sécurité (DAS) seront conformes à la norme NFS Liste des types de DAS : Ventouses ou ferme porte sur l ensemble des portes de recoupement, Ventouses avec contrôle de position pour les DAS communs, Commande des trappes et volets avec verrouillage inter-niveaux, Commande des ouvrants de façade, Commande des moteurs en toiture comprenant : coffret de relayage ( ) à proximité du moteur, coffret de commande pompier ( ) à proximité du moteur, coffret de coupure pompier ( CAP 949 ) à placer au TSI, coffret de réarmement à placer au TSI. REARMEMENT AUTOMATIQUE Les DAS type clapet coupe feu et volet de désenfumage, amenée d air seront réarmés par des commandes manuelles situées dans la zone et non accessibles au public. Il sera prévu un BP ou un commutateur à retour pour la commande de réarmement des clapets coupe feu et un BP ou commutateur à retour pour la commande réarmement des volets d amenée d air et des volets de désenfumage. Ces commandes seront installées dans un local non accessible au public et devront être correctement identifiées. 14
15 EXEMPLE DE MANIPULATION 15
16 IMPLANTATION DES S.S.I. On distingue cinq catégories de S.S.I., catégories A, B, C, D, E, classées par ordre décroissant de complexité de configuration. LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION Article R Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui sont propres à leur type. Article R Les établissements sont en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant les cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. Article R Les Etablissements Recevant du Public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre. Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée. LE REGLEMENT DE SECURITE Chaque type d établissement défini des règles spécifiques à son activité ou sa catégorie détail ci-après) LES NORMES Les divers éléments entrant dans la composition des S.S.I. sont, eux, décrits dans une série de normes AFNOR spécifiques à selon le type de matériel et accessibles sur le site de l AFNOR (payantes). 16
17 Catégorie A, le plus complexe comprend : un système de détection incendie (S.D.I.) ; un système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I), comprenant : un centralisateur de mise en sécurité incendie (C.M.S.I) des dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) un (ou des) dispositifs adaptateurs de commande (D.A.C) si nécessaire un équipement d alarme de type 1 (EA1) une alimentation électrique (AES) 17
18 LOCALISATION O et OA : toutes catégories U : toutes catégories R : toutes catégories si locaux à sommeil L : 1ère catégorie si effectif > 3000 S 1ère catégorie P : 1ère catégorie GA 1 ère et 2ème catégorie Divers : nombre d handicapés > seuil normal Parc de stationnement couvert RESUME DES DISPOSITIFS Fonction détection (S.D.I.) L'équipement d'alarme incendie type 1 intègre un Système de Détection Incendie (S.D.I.) qui gère les informations reçues par des détecteurs automatiques (optiques, thermiques), des déclencheurs manuels. Fonction évacuation (U.G.A.) L'Unité de Gestion d'alarme intégrée (U.G.A.1) pilote des diffuseurs sonores ou des Blocs Autonomes d'alarme Sonore (B.A.A.S). Fonction mise en sécurité (C.M.S.I.) Le Centralisateur de Mise en Sécurité (C.M.S.I.) pilote des lignes de mise en sécurité qui assurent la commande des équipements de compartimentage et de désenfumage. RESUME DES MATERIELS (image Legrand) 18
19 Catégorie B (présence humaine), comprend : des déclencheurs manuels (DM) un système de mise en sécurité incendie (SMSI), comprenant : un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) un (ou des) dispositifs adaptateur de commande (DAC) un équipement d alarme de type 2a (EA2) une alimentation électrique de sécurité (AES) 19
20 LOCALISATION P : 2ème catégorie S : 2ème catégorie M : 1ère catégorie T : 1ère catégorie si > 600 RESUME DES DISPOSITIFS Fonction évacuation Elle est assurée par un équipement d'alarme de type 2a, comprenant : des déclencheurs manuels (D.M.) une Unité de Gestion d'alarme (U.G.A.2). des diffuseurs sonores (D.S.) ou des blocs autonomes d'alarme sonore (B.A.A.S). Fonction compartimentage et désenfumage Elle est assurée par les 2 lignes de mise en sécurité intégrées dans le tableau d'alarme type 2a ou à partir d'un tableau de mise en sécurité associé (capacité 2 à 8 lignes). Cet ensemble pilote des dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S), exemples : trappes de désenfumage, porte coupe-feu, ventouses. RESUME DES MATERIELS (image Legrand) 20
21 Catégorie C, comprend des déclencheurs manuels (DM) un dispositif de commande manuelle avec signalisation (DCS) des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) un (ou des) dispositifs adaptateur de commande (DAC) un équipement d alarmes de type 2a ou 2b minimum une alimentation électrique de sécurité (AES) 21
22 LOCALISATION RESUME DES DISPOSITIFS Fonction L : 1ère catégorie si < 3000 T : 1ère catégorie si < 600 W : 1 ou 2ème catégorie M : 2ère catégorie Elle est assurée par un dispositif de commande avec signalisation (D.C.S.), pilotant des dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.), exemple : trappes de désenfumage, portes coupe-feu, ventouses. P : 3ème et 4ème catégorie RESUME DES MATERIELS (image Legrand) 22
23 RESUME DES DISPOSITIFS Fonction Elle est assurée par un dispositif de commandes manuelles regroupées (D.C.M.R.), pilotant des dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.), exemple : trappes de désenfumage, portes coupe-feu, ventouses. RESUME DES MATERIELS (image Legrand) 23
24 RESUME DES DISPOSITIFS Fonction Elle est assurée par un ou plusieurs dispositifs de commande manuelle (D.C.M., exemple : poignées, leviers, coup de poing, boutons-poussoirs), pilotant des dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.), exemple : trappes de désenfumage, portes coupe-feu, ventouses. Ces commandes peuvent être électriques ou mécaniques. RESUME DES MATERIELS (image Legrand) 24
25 LES NIVEAUX D ACCES AU S.S.I Les seuls textes qui font référence aux niveaux d'accès d'un S.S.I sont les NF S (avril 2004) et NF EN 54-2 Niveau 0 (à disposition du public) Niveau I (personnel exerçant une responsabilité générale de surveillance) Niveau II (personne ayant une responsabilité particulière de sécurité) Niveau III (personnel habilité à faire de la maintenance ou de la vérification) Niveau IV (personnel autorisé par le constructeur) Les niveaux semblent donc être fonction de l organisation de l établissement : 1. un SSIAP 1 en 2ème catégorie par exemple est seul donc il pourra être amené à accéder au niveau 2 tout comme dans un bâtiment sans service de sécurité, le personnel soignant avoir accès au niveau Dans un établissement de 1ere catégorie, le service est tenu par des agents et chefs d'équipe qualifiés placés sous la responsabilité d'un chef de service. Le niveau 1 est en accès pour le Chef d Equipe et le niveau 2 est réservé au Chef de Service qui délègue généralement cette compétence au Chef d Equipe pour des raisons de fonctionnement. 25
26 LES EQUIPEMENTS D ALARMES DEFINITIONS Les BAAS du type Ma (Manuel) sont prévus pour être installés dans des établissements dans lesquels aucun personnel qualifié n'est disponible pour gérer l'alarme restreinte ; dans ces établissements, l'ouverture d'une boucle de commande entraîne immédiatement la diffusion de l'alarme générale. Les BAAS du type Pr (Principal) sont prévus pour être utilisés comme Équipement de Contrôle et de Signalisation dans des établissements où du personnel qualifié est disponible pour gérer l'alarme restreinte. Ils sont munis de commandes permettant d'adapter aux circonstances l'automatisme du déroulement du processus d'alarme ; ils sont associés à des BAAS de type Sa pour la diffusion de l'alarme générale. Les BAAS du type Sa (Satellite) sont des diffuseurs autonomes d'alarme sonore ; ils sont destinés à être pilotés soit par des U.G.A. conformes aux normes en vigueur dans les établissements équipés de détection automatique d'incendie ou par des blocs de type Pr dans les établissements non équipés de détection automatique d'incendie. Les équipements d alarme sont classés en 4 types par ordre de sévérité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4. Les dispositions particulières précisent le type d alarme pour chaque type d E.R.P. (type-catégorie) Seuls les types 1, 2a et 2b peuvent être temporisés. Un équipement de type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore autonome (cloche sifflet ) 26
27 ALARME DE TYPE 1 DI SDI SMSI Equipement d Alarme du type 1 (E.A.1) NFS 62 DM Associé à un SDI, il comprend : SSI Une Unité de gestion des alarmes I Des dispositifs sonores ou des Blocs Autonomes d Alarme sonore (BAAS) du type Sa (NF C ) Eventuellement un tableau répartiteur L UGA 1 peut gérer une ou plusieurs zones de diffusion DS BAAS AES ALARME DE TYPE 2 Equipement d Alarme du type 2a (E.A.2a) SDI SMSI Il comprend : Des déclencheurs manuels Une unité de gestion des alarmes de type 2 Des dispositifs sonores ou des Blocs Autonomes d Alarme sonore (BAAS) du type Sa Eventuellement un tableau répartiteur DM DS TS ou ECS L UGA 2 peut gérer une ou plusieurs zones de diffusion BAAS AES Equipement d Alarme du type 2b (E.A.2b) Il comprend : Des déclencheurs manuels des Blocs Autonomes d Alarme sonore (BAAS) du type Pr un ou plusieurs BAAS du type Sa Eventuellement un tableau répartiteur DM SDI BAAS de type Pr SMSI BAAS de type SA AES 27
28 ALARME DE TYPE 3 Equipement d Alarme du type 3 (E.A.3) Il comprend : Des déclencheurs manuels un ou plusieurs BAAS du type Ma (NF C ) Un dispositif de commande de mise à l arrêt DM BAAS Télécommande AES DCM Contact sec DAS ALARME DE TYPE 4 Article MS 62 Paragraphe 3 : Un équipement d'alarme du type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore à condition qu'il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur ) Exemple 28
29 CONCEPTION DES ZONES SSI _ NORMES NFS Le découpage en zones de mise en sécurité est conçu avec pour objectifs, d une part, d assurer l évacuation horizontale de la zone sinistrée le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles et d autre part de réaliser une installation facilement exploitable par les occupants de l établissement. 29
30 ZD Zone de détection Zone définie par un groupe de détecteurs automatiques d incendie et de déclencheurs manuels et correspondant à une signalisation commune sur le SSI 30
31 ZS Zone de sécurité Zone susceptible d être mise en sécurité par le système (SMSI) On distingue : o Les Zones de compartimentage o Les zones de désenfumage 31
32 ZA Zone de diffusion d alarme Zone dans laquelle le signal d alarme est audible pour donner l ordre d évacuation. Elle correspond souvent au bâtiment entier! 32
33 AU SENS DU REGLEMENT DE SECURITE ET FD S ZA : Zone d alarme Une pour l ensemble du bâtiment ZS : Zone de mise en sécurité terme générique voir ZC et ZF ZC :Zone de compartimentage 2 ZC par niveau voir tableau de corrélation ZF : Zone de désenfumage voir tableau de corrélation ZDA : Zone de détection automatique différentiation entre chambres, locaux à risques et circulations voir tableau de corrélation ZDM : Zone de détection manuelle une par niveau voir tableau de corrélation Principe de découpage L établissement sera divisé en zones selon le principe normatif suivant : Z.F Z.C Z.A - Z.D.A Z.F et Z.D.M Z.A Une zone d alarme doit englober une ou plusieurs zones de mise en sécurité Une zone de compartimentage doit englober une ou plusieurs zones de désenfumage Une zone de désenfumage doit englober une ou plusieurs zones de détection 33
34 Fonction de mise en sécurité Fonction alarme : Les AGS implantées dans les zones hospitalisation et zone de consultations. Le déverrouillage des portes équipées de dispositifs de verrouillage électromagnétique Fonction compartimentage : Commande des portes à fermeture automatique. Commande des clapets coupe feu de ventilation. Commande du non-arrêt ascenseur. Fonction désenfumage (des circulations): Commande des volets de désenfumage. Commande des volets d amenée d air. Commande du coffret de relayage de l extracteur de désenfumage. Arrêt de la ventilation mécanique. A proximité du CMSI, seront installées les commandes arrêts pompiers et de réarmement des coffrets de relayage. 34
35 MODE DE FONCTIONNEMENT. FONCTION ALARME Alarme L alarme est fonction de la catégorie et du type d établissement Déverrouillage des issues de secours Le dispositif de verrouillage des portes a pour objectif de les condamner en période normale d'utilisation et de les déverrouiller lors d'une alarme incendie. Ces portes seront déverrouillées dès le processus d alarme et en moins d une seconde. Ce dispositif sera commandé par manque tension 24 vcc. Un dispositif de commande manuelle installé à proximité de chaque issue permettra son déverrouillage forcé. Ces dispositifs de commande manuelle seront raccordés directement sur le câble de commande des maintiens de verrouillage, ils seront de couleur vert et repérés «Déverrouillage issue de secours». Les portes DAS ne devront pas être réarmées involontairement par une personne non habilitée Clapets coupe feu de ventilation Les clapets coupe feu des zones protégées et des zones de mise à l abri sur les conduits de ventilation mécanique seront également asservis aux zones détections automatiques de la circulation et des locaux. Les clapets installés entre zones de compartimentage DAS COMMUNS seront équipés de contacts fin de course, afin de reporter, par zone de compartimentage la position de sécurité (clapet fermé) sur l unité de signalisation des fonctions de mise en sécurité. Non-arrêt ascenseur Les ascenseurs ne devront pas desservir la zone sinistrée. La commande du non-arrêt sera associée à la fonction de compartimentage (ZC) de la zone sinistrée. FONCTION DESENFUMAGE Désenfumage des circulations La mise en arrêt du désenfumage entraînera une signalisation de défaut d attente sur l unité de signalisation. FONCTION COMPARTIMENTAGE Portes de recoupement des circulations horizontales Les portes de recoupement des circulations horizontales DAS et DAS COMMUNS seront commandées par zones de compartimentage et asservies aux zones détections automatiques de la circulation et des locaux. Les blocs porte certifiés et estampillés NF selon la norme NF S , seront équipés de maintiens magnétiques fournis avec le bloc porte. Les portes installées entre deux zones de compartimentage PORTE DAS COMMUNS seront équipées de contacts fin de course afin de reporter, par zone de compartimentage la position de sécurité (porte fermée), sur l unité de signalisation. Volets de désenfumage et d amenée d air installés sur conduit collectif Les volets de désenfumage et d amenée d air seront commandés par zone de désenfumage. Les volets de désenfumage et d amenée d air frais seront équipés de contacts début et fin de course, afin de reporter, par zone de désenfumage les positions d attente et de sécurité sur l unité de signalisation des fonctions de mise en sécurité. Extracteur de désenfumage La commande des extracteurs de désenfumage sera réalisée à partir des coffrets de relayage certifiés NF. NOTA Toutes les portes et les clapets d une même zone de compartimentage devront être télécommandés à partir de la même fonction. 35
36 La commande des coffrets de relayage s effectuera sera asservie aux zones de désenfumage desservies par l extracteur associé à la zone. Les portes DAS ne devront pas être réarmées involontairement par une personne non habilitée Les contrôles de position d attente (position de l interrupteur de proximité, contrôleur permanent d isolement) et de sécurité (contrôleur de débit) des extracteurs de désenfumage seront raccordés sur le bornier des coffrets de relayage. Cette signalisation sera spécifique, elle ne devra pas être confondue avec celle des volets de désenfumage. La commande de mise à l'arrêt des extracteurs sera gérée par le CMSI et par zone de désenfumage. A proximité du CMSI, seront installées les commandes arrêts pompiers et de réarmement des coffrets de relayage. La télécommande de réarmement de chaque moteur sera assurée par 1 BP non maintenu, installé à proximité du CMSI. Les ventilateurs sont asservis aux zones de désenfumage desservies. Leurs commandes s effectuent par émission de tension délivrée par le CMSI. Les contrôles de position sont reportés sur l unité de signalisation du CMSI, soit à prévoir : L alimentation de sécurité des moteurs se fait en câble résistant au feu. Position des sectionneurs de proximité des moteurs (coffret de relayage 937 et 949) Contrôle présence tension (coffret de relayage) Contrôleur permanent d isolement (coffret de relayage) Position du dispositif de mise à l arrêt (coffret de relayage ) Position du disjoncteur magnétique (coffret de relayage) Contrôle du débit d air (direct CMSI) La commande de chaque ventilateur de désenfumage est réalisée à partir d un coffret de relayage conforme (NF S ). Ce coffret de relayage équipé d un CPI, et le sectionneur de proximité seront fournis et posés par le lot Ventilation. À partir de sa position d'attente, un ventilateur de désenfumage doit pouvoir être mis successivement: en position de sécurité (ventilateur en fonctionnement «désenfumage») à l'état d'arrêt, même en présence de l'ordre de mise en sécurité, en position d'attente après disparition de l'ordre de mise en sécurité. 36
37 Arrêt ventilation Les installations de ventilation mécanique qui ne concourent pas au désenfumage ou qui desservent des réseaux de ventilation mécaniques de confort (débits d air supérieurs à 200 m3/h et par local) devront être asservies aux zones de détection automatique (ZDA) des niveaux désenfumés. Le matériel central du SSI fournira au lot ventilation, un contact sec NF associé à la fonction de désenfumage (ZF) de la zone sinistrée. Commande non arrêt ascenseur 1 contact sec par niveau et par ascenseur, amené à proximité du coffret «relais non stop» en haut de la cage. Ce coffret permettra un isolement galvanique avec les automatismes du lot ascenseur. Clapets coupe feu. L asservissement des clapets coupe feu se fera en câble CR1. Le report de position en câble CR1 Le réarmement sera motorisé en câble RO2V. Un indicateur d action associé au clapet coupe feu et posé sous le faux plafond signalera l état du clapet 37