Source: http://docplayer.fi/4112285-Palopelti-bskc60-ja-bskc60k.html
Timestamp: 2017-07-21 21:17:09+00:00
Document Index: 6966772

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Palopelti BSKC60 ja BSKC60K - PDF
Download "Palopelti BSKC60 ja BSKC60K"
1 Myös manuaaliversio Yleistä Palopelti BSKC60K on saatavana kahta mallia: toimilaitemalli (24V tai 230V) lämpöilmaisimella. manuaalimalli lämpösulakkeella, mikrokytkin lisävarusteena. Katso tuotemerkintä. Molemmissa malleissa jousivoima sulkee palopellin silloin kun lämpöilmaisin (tai lämpösulake) tunnistaa kanavassa virtaavan ilman lämpötilan ylittävän raja-arvon 70 C. Henkilöturvallisuuden kannalta on suositeltavaa, että palopellin laukaisu ohjataan myös savuilmaisimella, joka on kytketty palopeltien valvontayksikköön. Valvontayksikkö sulkee palopellit heti palon alkuvaiheessa kun savuilmaisin on havainnut savukaasuja (esim. poistoilmakanavassa). BSKC60 / BSKC60K on hyväksytty asennettavaksi osastoivaan rakennusosaan, jonka paloluokka on. Rakennusosa voi olla tiili-, betoni- tai kipsilevyseinä tai betoninen välipohja. Tuotetiedot Koot Ø mm. Sulkulevy täyttää suljettuna tiiveysluokka 4:n vaatimukset ja palopellin vaippa täyttää tiiveysluokka B:n vaatimukset EN 1751 mukaan. Testaus- ja luokitusstandardit: SFS-EN ja SFS-EN Tuotemerkintä Palopelti BSKC60K Malli BSKC60 BSKC60K Koko Ød mm ( ) Materiaali Kuumasinkitty = 1 Ruostumaton = 2 Haponkestävä = 3 Toimilaitteella 24V lämpöilmaisimella = 1 230V lämpöilmaisimella = 3 Lämpösulakkeella (Vain BSKC60K) Lämpösulakkeella = 7 Lämpösulake + mikrokytkin = 8 Suunnittelu BSKC60 ja BSKC60K on sisällytetty MagiCAD tietokantaan nimellä Bevent-Rasch ja Hepac tietokantaan nimellä Bevent. 12 Rakenne Palopelti muodostuu pyöreästä rungosta, jonka sisällä on sulkulevy paloa eristävästä materiaalista. Sulkulevy on molemmilta puolilta päällystetty kuumasinkityllä teräslevyllä. Runkoon on kiinnitetty eristetty laippa, joka peittää osastoivaan rakennusosaan tehtyä asennusaukkoa ØD2. Toimilaite / sulkujousi on asennettu suoraan sulkulevyn käyttöakseliin. Materiaali Palopellin osat ja vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Laipan ja kaulusten eristyksenä on käytetty mineraalivillaa, jossa on Protec -pinnoite. Sulkulevy on valmistettu paloa eristävästä materiaalista, joka on päällystetty kuumasinkitetyillä teräslevyillä. Käyttöakseli on ruostumatonta terästä ja laakerit ovat messinkiä. Sulkulevyn kylmätiiviste ja kanavatiivisteet ovat EPDM-kumia. Käyttöakselin asento voidaan vapaasti valita. Kun palopeltien asennukset on tarkastettu, täytetään ja allekirjoitetaan asennustodistus, joka liitetään rakennuskohteen luovutuskansioon. Asennustodistusmalli löytyy Bevent Oy:n nettisivuilta. Valvontayksiköt Palopeltien valvontaan ja ohjaukseen kannattaa käyttää valvontayksikköjä RCDU2, RCBK4 ja RCMU8. Valvontayksikkö mahdollistaa palopeltien jatkuvan valvonnan. Toimintatesti joko automaattisesti kerran viikossa tai oman aikaohjelman mukaan. VAK:sta Ulkoinen toimintatesti tulon kautta. Valvontayksiköstä lähtee A-summahälytys esim. VAK:iin. Tulo Ulkoinen hälytys sulkee kaikki palopellit. Valvontayksiköiden tiedot, järjestelmäkaaviot ja kytkentäohjeet löytyvät valvontayksiköiden esitteestä Asennus BSKC60 / BSKC60K palopelti asennetaan ja kiinnitetään osastoivaan rakennusosaan asennusohjeiden mukaisesti. Asennusaukon ja pellin kaulan väliin jäävä aukko pitää tiivistää vuorivillalla (min. 80 kg/m³) tai hyväksytyllä palomassalla. BSKC60 mitat ja paino (pitkä versio toimilaitteella) *) *) Toimilaite voidaan toimittaa asennettuna kanavansuuntaisesti (mainittava tilauksessa). Koko Ød A Paino kg 5,5 6,5 8 9,5 11, Ød = osakoko 23 BSKC60K mitat ja paino (lyhyt versio toimilaitteella) *) *) Toimilaite voidaan toimittaa asennettuna kanavansuuntaisesti (mainittava tilauksessa). Koko Ød A Paino kg 5,5 6,5 8 9,5 11, Ød = osakoko BSKC60K mitat ja paino (lyhyt versio lämpösulakkeella) Koko Ød A Paino kg 4,5 5,5 7 8,5 10, Ød = osakoko 34 Mitoitus Koko Koko Koko Koko Koko Koko 400 45 Mitoitus Koko Koko Äänitiedot Äänen tehotason L wok korjauskertoimet oktaavikaistoittain L Wok = L Wt + K ok Korjauskerroin K ok, sulkulevy auki -asennossa Koko Keskitaajuus Hz Ø mm k 2k 4k 8k Tol. db ±2 ±2 ±3 ±6 ±7 ±10 ±10 ± Tol. db ±3 ±1 ±2 ±5 ±6 ±9 ±9 ± Tol. db ±1 ±1 ±2 ±3 ±5 ±7 ±7 ± Tol. db ±2 ±1 ±3 ±4 ±4 ±8 ±7 ± Tol. db ±3 ±2 ±5 ±7 ±6 ±8 ±6 ± Tol. db ±4 ±5 ±9 ±13 ±11 ±13 ±9 ± Tol. db ±4 ±3 ±6 ±9 ±12 ±10 ±8 ± Tol. db ±4 ±2 ±8 ±9 ±11 ±10 ±8 ±7 56 Toimilaitteen kytkentäkaavio Jännitesyöttö ~ + N L1 AC 24V DC 24V AC 230V 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 M < 5 < 80 BLF24-T RA BLF230-T RA BF24-T RA BF230-T RA Lämpöilmaisin Tf1 Tf2 Tf3 LED BAE72B-S Kaavio kuvattu jännitteettömänä. Lisävarusteet Suojaverkko BRTO-8 Palopelti on varustettava suojaverkolla BRTO, kun sitä käytetään siirtoilmalaitteena. BRTO-8 pituus vaihtelee koon mukaan. Tällä on varmistettu sulkulevyn esteetön liikkuminen. Suojaverkko BRTO Tuotemerkintä Suojaverkko BRTO Koko Halkaisija Ø D mm Materiaali Kuumasinkitty = 1 Ruostumaton = 2 Haponkestävä = 3 Pintakäsittely: Ilman pintakäsittelyä = 0 Pulverimaalattu = 1 Koko ØD B Samankaltaiset tiedostot
Paloluokka EI60 RABR täyttää paloluokka EI60 vaatimukset kun ilmanvaihtokanava paloeristetään määräysten mukaisesti. Katso asennusohje sivulla. Lyhyesti Paloluokka E60 (ve io) S Koot 00 x 00-00 x 00 Lisätiedot Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S
Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti Lisätiedot Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:
Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen Lisätiedot Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh
Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti, Lisätiedot Ilmavirtasäädin. Pyöreät ilmavirtasäätimet. BVAV-1 universal
Halton FDI Palopelti pyöreisiin kanaviin CE-merkitty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen. Palopellin paloluokka on EI 60(ve,ho,io) S ja betonilaatassa lisäksi E 90 (ho,io) S Hyväksytty Lisätiedot Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA
Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Sälepeltiä käytetään ilmastointilaitoksissa ja -koneissa säätö-, sulku- ja sekoituspeltinä. Sälepellit liitetään suorakaidekanavistoon ja koneisiin työntölistaliitoksella Lisätiedot IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.
Savunhallintapelti ESAS 1 Savunhallintapeltiä ESAS käytetään yhtä palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää uusimmat eurooppalaiset vaatimukset Lisätiedot Ilmavirtasäädin BVAVd-LD
säädin BVAVd-LD leistä Uusi ilmavirtasäädin perustuu hyväksi koettuun runkorakenteeseen, joka on varustettu uudella toimilaitteella. toimilaitteessa on säädin, paineanturi sekä ilmavirran jatkuva näyttö. Lisätiedot Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki
Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset Lisätiedot BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI
Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Pieni painehäviö riippumatta lämmitys/jäähdytyspellin asennosta Seitsemän kokoa Tarkastuslasi toiminnan tarkastusta varten Varustettu sähköisillä toimilaitteilla Lisätiedot IGNIS EI60. Pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI60. Lyhyesti IGNIS EI60
Halton FDR Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitin. Suunniteltu asennettavaksi paloteknisten osastojen välisiin Lisätiedot Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 11/2015
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje /05 Asennus Palopelti ETCE tulee asentaa tämän asennusohjeen mukaan, ks. sivut 5. Käyttö ja toiminnan testaus CE-merkinnän mukaan palopelti tulee aina varustaa lämpötilaan Lisätiedot Mittaus- ja säätölaite IRIS
Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta Lisätiedot Palopelti ETPR Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 10/2016
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 10/2016 Asennus Palopelti ETPR tulee asentaa tämän asennusohjeen mukaan, ks. sivut 2-5. Käyttö ja toiminnan testaus CE-merkinnän mukaan palopelti tulee aina varustaa lämpötilaan Lisätiedot SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI
Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman Lisätiedot Siirtoilmalaite BYSE/BYSO
Siirtoilmalaite BYSE/BYSO BYSE/BYSO on seinään asennettava siirtoilmalaite, jota voidaan käyttää useimmissa ympäristöissä. Laitteessa on hyvä äänenvaimennus, ja se on helppo asentaa. Se on valmistettu Lisätiedot Palopelti savunpoistoon KWP-P-E
Palopelti savunpoistoon KWP-P-E Suoritustason vakauden sertifikaatti 1488-CPR-0437/W Täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Sertifioitu standardin PN-EN 12101-8 ( Savun ja kuumuuden tarkastusjärjestelmät Lisätiedot Tuloilmalaite VFKB. Tuotetiedot. Pikavalinta. Tasauslaatikko. Tuotemerkintäesimerkki
Tuloilmalaite on hiljainen kattoon asennettava tuloilmalaite, joka sisältää pyörrehajottimen VFKH ja vaimennetun tasauslaatikon ATTC. Hajotin sekoittaa tuloilman huoneilmaan erittäin hyvin sopivan muotonsa Lisätiedot Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Yleistä Palopeltiä ETPR-E-1 käytetään sulkeutuvana palonrajoittimena ilmastointikanavissa. Palopelti täyttää Suomen Rak Mk osien E1, E7 ja D2 vaatimustason palonkestävyyden, Lisätiedot FireVent Palotuotteet VANHENTUNUT
FireVent Palotuotteet 11.2008 Fläkt Woods FI 2008.11 2 FireVent Palotuotteet Sisällysluettelo Palopellit EI-luokitus Pyöreä ETPR-EI, ETPR-120-EI... 5 Nelikulmainen ETPS-EI... 15 Palopellit E-luokitus Pyöreä Lisätiedot CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI
Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10 Lisätiedot FDE - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin FDE. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin. Tuotemallit ja lisävarusteet
FDE Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 että EN 13501-3 mukainen palonrajoitin Asennetaan paloteknisten osastojen välisiin kiviaineisiin seiniin tai välipohjiin Lisätiedot Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely.
Mitat B+0 A+0 A B Tuotekuvaus on suorakaiteen muotoinen, pystysuorilla, säädettävillä säleillä varustettu ilmanvaihtosäleikkö asennettavaksi suoraan pyöreisiin kanaviin. Säleikköä voidaan käyttää sekä Lisätiedot GRL. Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI
Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI Poisto- ja siirtoilmalle Vapaa ala 91% Myös suurille ilmavirroille Puhdistettava Asennetaan kiinnityskehyksiin FHA tai FHB tai liitäntälaatikkoon Lisätiedot Tuloilmalaite DYSC. Tuotetiedot. Pikavalinta. Tasauslaatikko. Tuotemerkintäesimerkki
Tuloilmalaite DYSC DYSC on hiljainen kattoon asennettava tuloilmalaite, joka sisältää suutinhajottimen DYSH ja tasauslaatikon ATTC. Hajottimessa on säädettävät suuttimet, joiden avulla voidaan muuttaa Lisätiedot AREb
KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 17 Lapinleimu Suutinhajotin DYSA DYSA-suutinhajottimet ovat hiljaisia kattoon asennettavaksi tarkoitettuja ilmanhajottimia, joissa on säädettävät suuttimet. Näiden säädettävien suutinten Lisätiedot Pyöreä äänenvaimennin pyöreisiin kanaviin BDER
Pyöreä äänenvaimennin pyöreisiin kanaviin BDER Äänenvaimenninta BDER käytetään yleisilmanvaihdon pyöreiden kanavien äänenvaimentimina. Maksimi ilmavirran nopeus vaimentimien BDER-30, -40, -44 ja -60 läpi Lisätiedot Teollisuussäleikkö SVTS
Teollisuussäleikkö SVTS Säleikkö on tarkoitettu tuloilmalaitteeksi suuriin tiloihin, missä tarvitaan pitkää heittopituutta tai vaihtoehtoisesti hyviä sekoitusominaisuuksia. Virtauskuvio voidaan valita Lisätiedot OPTIVENT Housing HVSA, HVSL
OPTIVENT Housing HVSA, HVSL Toiminnot Muuttuva ilmavirta Vakioilmavirta Reaaliaikainen ilmavirrannäyttö FW kompakti säätimellä HVSA ja HVSL ovat OPTIVENT Housing järjestelmään tarkoitettuja asuntokohtaisia Lisätiedot ETPS-EI Palopelti EI 60 S / EI 120 S Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
ETPS-EI Palopelti EI 60 S / EI 120 S Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Fläkt Woods FIFLO FI 2013.07 2 ZU CLOSED AUF OPEN Palopelti ETPS-EI Sisällysluettelo Palopellin ETPS-EI käyttö ja huolto...4 Lisätiedot Tulo-, poistoilmaventtiili, kiinnityskehykset ja tuloilmahajottimet KTS, KTSS, KSO, KSOS, KKT, STQA
Tulo-, poistoilmaventtiili, kiinnityskehykset ja tuloilmahajottimet KTS, KTSS, KSO, KSOS, KKT, STQA Tuloilmaventtiilit KTS, KTSS Tuloilmaventtiilit KTS, KTSS Rakenne KTS soveltuu käytettäväksi toimisto- Lisätiedot Piennopeuslaite PNAA, PNAB
Piennopeuslaite, PNAB /PNAB on lattialle asennettava piennopeuslaite. Ne soveltuvat tiloihin, joissa syntyy runsaasti epäpuhtauksia ja lämpöä. Laitteessa on pyöreä (Ø160-400) tai suorakaiteen muotoinen Lisätiedot Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1
Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ilmanvaihdossa tarvittavat, raikasta ilmaa sisään ottava ilmanottolaite ja käytettyä ilmaa poistava ulospuhallushajotin Lisätiedot Ilmavirtasäädin BVAV asennus ja kytkentä
Ilmavirtasäädin asennus ja kytkentä -1 universal -3 universal Asennus Pyöreät ilmavirtasäätimet Luotettava mittaus ja säätö edellyttää riittävää suojaetäisyyttä. Suojaetäisyydet on esitetty allaolevissa Lisätiedot POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C
Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine Lisätiedot ABB. Hiljainen. hajotinperhe. ABB Fläkt Oy RHRP RHRO
Lapinleimu Päätelaitteet KATTOHAJOTTIMET,,, RHKO RHKO LAPINLEIMU PÄÄTELAITTEET KANSIO VÄLI 6 ESITE Hiljainen Hajotinperheen tuotteet ovat hiljaisia, pyöreitä tai neliskulmaisia hajottimia, jotka asennetaan Lisätiedot CBE. Pyoreä, kattoon asennettava yksikartiohajotin LYHYESTI
Pyoreä, kattoon asennettava yksikartiohajotin LYHYESTI 1-suuntainen hajotuskuvio Lyhyet heittopituudet Helppo asentaa Käytetään liitäntälaatikon ALS kanssa Helposti puhdistettava Sopii ontelolaattaan Eri Lisätiedot rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120
rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR2 Koko Käsittely Käsittele tuotetta varoen. Älä päästä tuotetta kastumaan. Varmista, että tuote Lisätiedot DKC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko
VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla Lyhyesti Säädettävä hajotuskuvio ja lähivyöhyke Sopii kaikentyyppisiin tiloihin, joissa vaaditaan suuria ilmavirtoja Yksinkertainen asennus Helposti Lisätiedot Säädettävä pyörrehajotin korkeisiin tiloihin PDZA
Säädettävä pyörrehajotin korkeisiin tiloihin PDZA Pyörrehajotin PDZ takaa tehokasta ilmanvaihtoa isoihin tiloihin, kuten tuotantohallit, supermarketit, varastot yms. Hajottimet sopivat sekä vapaaseen- Lisätiedot NORDdoor Puhdistusluukut
NORDoor Puhistusluukut www.etsnor.fi NORDoor Yleistä NLH NLMH NLHE NLMHE TL TLC TPL TPLE TLPE TLN 0 TL TLF TLT TLTE TLTK ovi TLTU ovi Sisällysluettelo Yleistä Terveellinen sisäilma ei ole sattuman tulosta, Lisätiedot Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti
Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti CE-merkitty tuotestandardin EN 12101-8:2011 mukaan Paloluokka o E600 120 (hodw-i o) S 1500C10000 AA single o E600 120 (hodw)-i o) S 1500C10000 Lisätiedot Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet
ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot Lisätiedot KTS-O-E KTS-O-S. Palopelti. SMAY LLC / 29 Ciepłownicza / Krakova / Puola puh / faksi / e-posti:
Palopelti KTS-O-E KTS-O-S Suoritustason vakauden sertifikaatti 1488-CPR-0445/W Täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Sertifioitu standardin PN-EN 15650 ( Rakennusten ilmanvaihto palopellit ) mukaisesti. Lisätiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus
ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset Lisätiedot NORDdoor Puhdistusluukut
NORDoor Puhistusluukut www.etsnor.fi 2 NORDoor Yleistä NLH NLMH NLHE NLMHE TL TPL TPLE TLPE TLN TL1 0 TLT 0 TLTE 1 TLTK 2 TLTU Sisällysluettelo Yleistä Terveellinen sisäilma ei ole sattuman tulosta, vaan Lisätiedot NORDgrille Yleissäleiköt
NORDgrille Yleissäleiköt NORDgrille Sisällysluettelo RSP/RSV Yleissäleikkö RPS/RPV Yleissäleikkö RPSL/RPVL Lattiasäleikkö RSO Siirtoilmasäleikkö RSL Vaimentava siirtoilmalaite 0 RSM Vaimentava siirtoilmalaite Lisätiedot TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet)
Halton TRI Liitäntälaatikko (hajottimet) Liitäntälaatikko kattoon asennettavan hajottimen tai poistoilmalaitteen liittämiseksi kanavistoon. Varmistaa tuloilmahajottimen moitteettoman toiminnan. Ilmatiivis, Lisätiedot Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD
Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Yleistä Sekoitusosa TBBD on saatavana GOLD/SILVER C SD:n kokoihin 04-80. Sekoitusosaa voidaan käyttää, kun miehittämätön tila halutaan lämmittää kiertoilmalla Lisätiedot NORDdoor Puhdistusluukut
NORDoor Puhistusluukut www.etsnor.fi NORDoor Yleistä NLH NLMH NLHE NLMHE TL TLC TPL TPLE TLPE TLN TL TLT TLF TLTE TLTK TLTU Sisällysluettelo Yleistä Terveellinen sisäilma ei ole sattuman tulosta, vaan Lisätiedot MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin
Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin LYHYESTI Voidaan käyttää kaikkialla, missä käytetään suorakaidekanavia. Matala rakenne. Pieni painehäviö vaimennuselementtien Lisätiedot TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin
Halton TRB Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee tehokkaasti suuren sekoitustehokkuuden ansiosta. Lisätiedot THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin
Halton THL Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Säädettävä virtauskuvio ja painehäviö. Voidaan upottaa kattoon tai asentaa vapaasti Lisätiedot PELICAN Wall. Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI
Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI Joustava, helposti muutettava hajotuskuvio Irrotetava ja puhdistettava pelti Helppo säätö, kiinteä mittausliitäntä Irrotettava suutinlevy Käytetään liitäntälaatikon Lisätiedot Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14
Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM
Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen Lisätiedot G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt
G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien Lisätiedot Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance
Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi Lisätiedot vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN
5/9/FI/9 Ilmamääräsäätimet vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 010 820 1100 Faksi 010 820 1101 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi Lisätiedot LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40
Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- Lisätiedot Ecovalo BALK -minipylväs, LED-valaisin KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-VALAISIN TUOTETIEDOT
KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-VALAISIN Ecovalo BALK minipylväs on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimen käyttökohteita ovat pihat, kävelytiet, puistot ja parkkialueet. Valaisinta on saatavana yksi- Lisätiedot Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST
Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm Lisätiedot Säätö- ja sulkupelti SPB ja SPC. SPB- ja SPC-sälepellit ovat lujarakenteisia ja toimintavarmoja ilmanvaihdon säätö- ja sulkulaitteita.
SP- ja SP-sälepellit ovat lujarakenteisia ja toimintavarmoja ilmanvaihdon säätö- ja sulkulaitteita. SP SP.01.13 Yleistä laaja kokovalikoima säleprofiilit kokoonpantu konesaumaamalla täyttää standardin Lisätiedot R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio
Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen Lisätiedot DOMO S/E/R. Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI. Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon.
Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon. Materiaali polypropeeni. Tuloilmalaite säädettävällä puhallussuunnalla. Poistoilmalaitteet ensimmäisen Lisätiedot CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI
kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin Lisätiedot EX - luokitelluille säle- ja säätöpelleille.
EX - luokitelluille säle- ja säätöpelleille. 1 Asennus- ja käyttöönotto-ohje seuraaville EX- luokitelluille säle- ja säätöpelleille: EXJB EXJC EXTB EXTC EXTD 1. Yleistä & Tuotteiden merkintä Peltejä käytetään Lisätiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus
ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen Lisätiedot ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100
Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla Lisätiedot Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje
Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje Lisätiedot CDK/CKP. Pyöreä kattoon asennettava tuloilmalaite LYHYESTI
Pyöreä kattoon asennettava tuloilmalaite LYHYESTI Säädettävä hajotuskuvio Sopii erittäin suurille ilmamäärille Käytetään liitäntälaatikon kanssa Helposti puhdistettava Säädettävä ilmarako Aerodynaamisesti Lisätiedot Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki
Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin, Lisätiedot PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut
PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville... Lisätiedot Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite
Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen Lisätiedot THB - Rei'itetty kattohajotin. Halton THB. Rei itetty kattohajotin
Halton THB Rei itetty kattohajotin Vaakasuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennus kanavaan joko suoraan tai liitäntälaatikon avulla. Avattava etulevy helpottaa hajottimen ja kanavan puhdistusta. Lisätiedot Rei ittämätön hajotin
Mitat B C Ø U Ød Ø E Ø A Tuotekuvaus on pyöreä laite rei itämättömällä etulevyllä. :ää voidaan käyttää sekä tulo- että poistoilmalle. Liatteen puhallussuunan voi valita vaaka- ja pystysuuntaiseksi, ja Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohje, huippuimuri Sky Wing, LTCW
Asennus- ja huolto-ohje, huippuimuri Sky Wing, LTCW 1 Yleistä Sky Wing on poistoilmapuhallin, joka on tarkoitettu käytettäväksi yleisilmanvaihtolaitosten erilaisissa poistoilmajärjestelmissä, kun ilman Lisätiedot Aktiivinen tuloilmalaite OPTIMIX RAPB, RAOB
Aktiivinen tuloilmalaite OPTIMIX RAPB, RAOB OPTIMIX RA(O,P)B tuloilmalaite on suunniteltu erityisesti IMS-laitoksiin. OPTIMIX RA(O,P)B on hiljainen ja vedoton kattoon asennettava aktiivinen tuloilmalaite, Lisätiedot Suutin Polyasetaali POM Värivaihtoehdot: valkoinen RAL 9010, harmaa RAL 7040 ja musta
Halton TLD Seinätuloilmalaite Vaakasuuntainen ilmasuihku. Kaksirakoiset, suunnattavat suuttimet mahdollistavat tehokkaan ilmasuihkujen ohjauksen. Laite asennetaan seinään lähelle kattoa. Laitteessa on Lisätiedot TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön
TBV-CM Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-CM TBV-CM Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien päätelaiteventtiiliksi suunniteltu TBV-CM Lisätiedot SWAN WTW a. Asennus Säätö - Huolto 20131203
a Asennus Säätö - Huolto 20131203 Tuloilmaosat SWAN ACT: Liitäntälaatikkoon SWAN T asennettava aktiivinen hajotinosa 2-4 raolla. Pituus 1158 mm. SWAN PASS: Passiivinen hajotinosa 2-4 raolla (ulkonäöltään Lisätiedot kykäsikäyttöinen tai automaattinen - voit valita itse
. kykäsikäyttöinen tai automaattinen - voit valita itse LK utomaattinen tai käsikäyttöinen läppäventtiili Konsepti LK on hygieeninen automaattinen tai käsikäyttöinen läppäventtiili ruostumattomiin teräsputkijärjestelmiin. Lisätiedot FALCON High Flow. Pyöreä kattoon asennettava tuloilmalaite LYHYESTI
Pyöreä kattoon asennettava tuloilmalaite LYHYESTI Tuloilmalaite suuriin tiloihin, joissa on korkea katto Vakiona hajotuksen käsisäätö pysty-/vaakasuunnassa Moottoroitu säätö lisävarusteena Sama kokonaispainehäviö Lisätiedot FDS - Sälepeltityyppinen palopelti suorakaidekanaviin ja pyöreisiin kanaviin. Halton FDS
Halton FDS Sälepeltityyppinen palonrajoitin suorakaidekanaviin ja pyöreisiin kanaviin Seinäasennuksessa paloluokitus ES 0 ja E90 (sekä betoni, että kevytseinäasennuksessa) Kattoasennuksessa paloluokitus Lisätiedot JIP -palloventtiilit (PN 16, 25, 40)
(PN 16, 25, 40) Kuvaus Danfossin ovat kaukolämpöja kaukojäähdytysverkkoihin kehitettyjä supistetulla aukolla varustettuja virtausaineen sulkuventtiilejä. Kaikki malliston venttiilit on valmistettu teräksestä, Lisätiedot Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje
Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien Lisätiedot Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot Rei itetty hajotin. Mitat
Mitat U x U Ød A x A Tuotekuvaus on neliönmuotoinen laite rei itämättömällä etulevyllä. :ta voidaan käyttää sekä tulo- että poistoilmalle. sopii jäähdytetyn ilman vaakasuoraan puhallukseen, ja sen toiminnan Lisätiedot Vakiovirtaussäädin VR1 Työmaalla säädettävä
Työmaalla säädettävä KANSIO 4 VÄLI 11 ESITE 2 Veloduct Yleistä VR1 vakiovirtaussäätimet VR1 vakiovirtaussäätimet ovat mekaanisia laitteita, joilla säädetään vakiona pidettäviä ilmavirtoja huoneilmastoinnissa. Lisätiedot Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871
Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10 Lisätiedot IMS-tuloilmalaite. Mitat
0 comfort ims-järjestelmät PKV/LKV Tuotekuvaus PKV / LKV on PKA / LKA-tyyppinen kattohajottaja integroidulla moottorilla ilmamääräsäätöön (IMS). Motorisoitu säätöpelti varmistaa riittävän ilmasuihkun nopeuden, Lisätiedot Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus