Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/624427-d-85-2018-de-22-jun-ca-valenciana-criterios-higienico-sanitarios-aplicables.html
Timestamp: 2020-04-08 08:33:38
Document Index: 77928768

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 7']

DECRETO 85/2018, de 22 de junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público
Publicado en DOCV núm. 8331 de 04 de Julio de 2018
Artículo 3 Responsabilidad de las titulares
Artículo 4 Control de parámetros en piscinas cubiertas
Artículo 5 Características del agua de los vasos
Artículo 6 Llenado del vaso
Artículo 7 Tratamiento del agua
Artículo 8 Productos químicos
Artículo 9 Medición de los parámetros indicadores de calidad
Artículo 10 Sistema de autocontrol
Artículo 11 Personal de mantenimiento
Artículo 12 Formación del personal de mantenimiento
Artículo 13 Licencia de apertura de las piscinas
Artículo 14 Vigilancia sanitaria
Artículo 15 Equipamientos sanitarios
Artículo 16 Notificación de incidencias
Primera Formación del personal de mantenimiento
ANEXO I . Criterios de calidad del agua y del aire
ANEXO II . Contenidos mínimos de la formación de mantenimiento de piscinas
El uso de instalaciones destinadas al baño, ya sea con fines recreativos, deportivos, de relajación, terapéuticos o de rehabilitación, puede conllevar riesgos sanitarios en función del medio en que se desenvuelvan y de los recursos empleados en su mantenimiento. La actuación sanitaria en el control de la calidad del agua de baño en piscinas, mediante programas de vigilancia, tiene como objeto garantizar a la población unas adecuadas condiciones de salubridad, en el uso de estas instalaciones.
Este decreto establece los criterios higiénico·sanitarios que regulan en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el tratamiento y control de la calidad sanitaria del agua de las piscinas de la Comunitat, la vigilancia e inspecciones sanitarias, la gestión del autocontrol por quienes son responsables de las instalaciones, el régimen sancionador aplicable, así como la formación y capacitación profesional del personal dedicado al mantenimiento y tratamiento del agua de piscinas.
4. Deberán contar con las instalaciones y equipos necesarios, para asegurar la renovación constante del aire en el recinto.
Los elementos componentes del sistema de ventilación, estarán construidos de forma que se posibilite el acceso para su limpieza y desinfección, minimizando la posibilidad de crecimiento y difusión de microorganismos. Las bandejas de recogida del agua condensada, estarán provistas de desagüe.
3. Junto con la comunicación que se presente, se aportará una analítica del control inicial del agua, realizada durante la quincena anterior a su apertura, recogiendo los parámetros indicadores de su calidad del anexo I, así como el compromiso de llevar a cabo el control de la desinfección del agua del vaso.
2. Para asegurar una correcta recirculación, los sistemas de entrada y salida del agua en los vasos, deberán estar dispuestos de forma que se consiga una homogeneización completa y un régimen de circulación uniforme del agua contenida en aquellos, con el fin de evitar la creación de zonas de agua estancada.
1. Los tratamientos químicos no se realizarán directamente en el vaso. En las piscinas nuevas o con modificación constructiva del vaso se dispondrá de un sistema de dosificación automático de los productos de tratamiento, que permita la medida en continuo del nivel de desinfectante y pH, como mínimo, en un punto representativo del sistema. Estos dispositivos han de ser calibrados periódicamente, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los mismos, registrando las fechas y datos de la calibración en el protocolo de autocontrol.
5. En los vasos con agua climatizada, que tengan incorporado algún sistema de aerosolización de agua, se tendrá en cuenta lo establecido en el Real decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios higiénico·sanitarios de las piscinas, y en este sentido se realizará una determinación mensual de legionella spp. en el agua del vaso.
d) Capacidad (velocidad) mínima de filtración en m3/h (m3/h por cada m2 de superficie filtrante).
1. Durante las actuaciones de vigilancia sanitaria se comprobará que en la instalación se dispone de un botiquín portátil, dotado como mínimo de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se repondrá, tan pronto como caduque o sea utilizado.
2. En caso de que el aforo esté comprendido entre 200 y 1.000 personas, se dispondrá también, de un lugar destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias.
Si el aforo es igual o superior a 1.000 personas, se dispondrá además de un servicio de enfermería, con la dotación mínima exigida por la legislación vigente o, en su defecto, de un botiquín y de una unidad de evacuación o ambulancia.
La ambulancia estará debidamente equipada, de acuerdo con las disposiciones reguladoras del transporte sanitario terrestre.
3. En todas las instalaciones se expondrá en lugar visible, un cuadro o cartel informativo, con instrucciones de primeros auxilios y el número de teléfono de los servicios de urgencia, de los que destacarán las direcciones y teléfonos de los centros de salud y de asistencia hospitalaria más cercanos y de los servicios de ambulancia.
Tanto el botiquín portátil como el lugar destinado a primeros auxilios, deberán estar claramente señalizados.
Los cursos de formación podrán ser impartidos por entidades formadoras públicas o privadas, asociaciones sectoriales u organizaciones profesionales, así como por las empresas de gestión de mantenimiento para su propia plantilla.
Plazo para la adecuación de instalaciones Se establece un plazo máximo de un año para la adecuación de las piscinas de uso público que, de acuerdo con lo indicado en el apartado 1 del artículo 8 de este decreto, deban proceder a la instalación de un sistema de dosificación automático o semiautomático de los productos de tratamiento; y un plazo máximo de dos años, para las que de acuerdo con el apartado 2 del artículo 7 de este decreto, deban proceder a la instalación de caudalímetros o contadores de agua.
Ambos plazos serán de aplicación, contando desde la entrada en vigor de este decreto.
Queda derogado el Decreto 255/1994, de 7 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las normas higiénico·sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos, el Decreto 97/2000, de 13 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el anterior así como todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este decreto.
D 255/1994 de 7 Dic. CA Valenciana (Regl. sobre las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público) D 97/2000 de 13 Jun. CA Valenciana (normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos. Modifica D 255/1994)
Criterios de calidad del agua y del aire
Parámetros indicadores Valor paramétrico Notas Frecuencia mínima Condiciones para el cierre del vaso
Cuando los valores estén fuera del rango se determinará el índice de Langelier que deberá estar entre –
0,5 y + 0,5.
Al menos 1 vez al día (antes de su apertura al público).
Cuando los valores estén por debajo de 6,0 o por encima de 9,0 se cerrará el vaso hasta normalización del
Transparencia Que sea bien visible el desagüe de fondo.
Al menos 1 vez al día. (antes de su apertura al público).
Turbidez ≤ 5 UNF
Cuando los valores superen 20
UNF, se cerrará el vaso hasta normalización del valor
24·30°C
≤ 36ºC en hidromasaje
Cuando en vasos climatizados los valores superen 40 °C se cerrará el vaso hasta normalización del valor.
Temperatura ambiente Entre 1 °C y 2 °C por encima de la del agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y terapéuticos. Temperatura seca del aire en los locales que alberguen piscinas climatizadas.
Al menos 1 vez al día.
Humedad relativa < 65 %. En los locales que alberguen piscinas climatizadas.
CO2 En el aire del recinto de los vasos cubiertos no superará más de 500 ppm (en volumen) del CO2 del aire exterior. En los locales que alberguen piscinas climatizadas.
Tiempo de recirculación horas Según necesidades y especificaciones de la piscina para cumplir con los parámetros de calidad. Al menos 1 vez al día. En los contadores de la piscina.
Cloro libre residual 0,5 – 2,0 Cl mg/L. Se controlará cuando se utilice cloro o derivados del cloro como desinfectante.
En caso de ausencia o superación de 5 mg/L se cerrará el vaso hasta normalización del valor. En piscinas cubiertas, además se intensificará la renovación del aire.
Cloro combinado residual < 0,6 Cl2 mg/L. Se controlará cuando se utilice cloro o derivados del cloro como desinfectante.
En caso de superación de 3 mg/L se cerrará el vaso hasta normalización del valor. En piscinas cubiertas, además se intensificará la renovación del aire.
Bromo total 2 – 5 mg/L Br Se controlará cuando se utilice bromo como desinfectante.
En caso de superación de 10 mg/L se cerrará el vaso hasta normalización del valor. En piscinas cubiertas además se intensificará la renovación del aire
Ácido isocianúrico ≤ 75 mg/L. Se controlará cuando se utilicen derivados del Ac. Tricloroisocianúrico.
Plata <=10 ug/l Ag. Se controlará cuando se utilice este producto como desinfectante.
Derivados polímeros de la Biguadina (PHMB) 25·50 (mg/l). Se controlará cuando se utilice este producto como desinfectante.
Conductividad Incremento menor de 1000 uS/cm a 20 ºC, sobre el agua de llenado.
Al menos una vez al mes. En el agua de llenado y en el vaso.
En laboratorio o in situ
Incremento menor de 8000 uS/cm a 20 ºC, sobre el agua de llenado.
Tras un proceso de electrolisis salina de cloruro sódico.
(Para la producción de hipoclorito sódico).
En laboratorio o in situ.
Potencial REDOX Entre 250 y 900 mV. Se medirá cuando los desinfectantes sean distintos del cloro o del bromo y sus derivados
Amoniaco (mg/l NH4) <= 0,5mg/l NH4+. Al menos una vez al mes. En laboratorio.
Tensoactivos catiónicos (sales de amonio cuaternario) 5 mg/l. Medidos como cloruro de benzalconio. Se controlará cuando se utilice este producto como alguicida. Al menos una vez al mes. En laboratorio.
Aluminio 0,3 mg/l. Se controlará cuando se utilice este producto como floculante. Al menos una vez al mes. En laboratorio o in situ.
Cobre 1,5 mg/l Se controlará cuando se utilice este producto como alguicida o en un sistema cobre–plata. Al menos una vez al mes. En laboratorio o in situ.
0 UFC o NMP
Al menos una vez al mes. En laboratorio.
En caso de sospecha o constatación de incumplimiento del valor paramétrico, se cerrará el vaso y
se pondrán las medidas correctoras oportunas para que no exista un riesgo para la salud de los bañistas.
Legionella spp. <100 UFC / L Solo en caso de vasos con aerosolización y climatizados. Al menos una vez al mes. En laboratorio
– Condiciones higiénico·sanitarias de las piscinas. Riesgos de contaminación. Factores que favorecen el crecimiento microbiano. Problemas de salud y enfermedades relacionadas.
– Prácticas de operaciones. Control de parámetros. Toma de muestras y análisis diario de control. Manejo de productos químicos y su dosificación. Mantenimiento del sistema de recirculación y depuración. Equipos de medición y medidas in situ. Cumplimentación del registro de datos.