Source: http://docplayer.fi/2902011-Asunto-oy-iidesranta-1-iidesranta-11-33100-tampere-sahkojarjestelmakuvaus.html
Timestamp: 2017-04-24 12:11:33+00:00
Document Index: 9101442

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko\n', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS - PDF
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Download "Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS"
1 Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ P0002 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT Yleistä Sähkö- ja teleliittymät Sähkö-/teletilat Sähköenergian mittaus KESKUKSET Yleistiedot Pääkeskus Mittauskeskukset Jakokeskukset JOHTOTIET Läpiviennit JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET Maadoitukset ja potentiaalintasaukset Nousujohdot Voimaryhmäjohdot Valaistus- ja pistorasiaryhmäjohdot sekä kalusteet Ohjaus-, säätö-, ja hälytysjohdot VALAISIMET, KOJEET JA LAITTEET Valaisimet Kojeet ja laitteet TELEJÄRJESTELMÄT Yleistä Puhelinjärjestelmä Merkinantojärjestelmä Antennijärjestelmä Ovipuhelinjärjestelmä TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT Palovaroitinjärjestelmä Integroidut järjestelmät Yleiskaapelointijärjestelmä Rakennusautomaatiojärjestelmät... 43 100 DOKUMENTOINTI Piirustukset... 44 1 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 01 Yleistä Järjestelmien rakenteessa noudatetaan yleisesti standardia SFS Sähkö- ja teleliittymät Kohde on liitetty Tampereen Sähköverkko Oy:n sähköverkkoon ja Elisa Oy:n televerkkoon. Kohteen sähkö- ja teleliittymät on toteutettu maakaapeleilla. Kiinteistöä ei ole liitetty kaapeli-tv verkkoon. Sähköliittymän nimellisvirta on 80A. 03 Sähkö-/teletilat Kohteen kellari kerrokseen on rakennettu sähkö- ja puhelinjakotilat. Muilta osin sähkönjakelu on toteutettu seinälle asennettavilla keskuksilla. 05 Sähköenergian mittaus Kohteen sähköenergia mitataan tällä hetkellä sähkölaitoksen toimesta pääkeskustilassa kiinteistön ja liiketilojen osalta ja asuntojen ryhmäkeskuksissa asuntojen osalta. Suunnitelman mukaisessa järjestelmässä sähkön mittaukset keskitetään pääkeskustilaan. Maalämpöjärjestelmän syötölle rakennetaan takamittaus. 2 KESKUKSET 21 Yleistiedot 22 Pääkeskus Kiinteistön pää- ja mittauskeskus uusitaan ja asennetaan nykyiseen SPK-tilaan kellarissa. Asuntojen mittauskeskukset uusitaan ja muutetaan ryhmäkeskuksiksi, joissa on tilat telejärjestelmille (ns. IT-keskukset). Kaikki ryhmä-, ohjaus- ja indikointijohdot kytketään keskuksilla riviliittimiin. Keskuksiin jätetään 25% varalähtöjä keskuksen lähtöjen kokonaismäärästä. Uusi pääkeskus on 125A IP 30 rakenteinen kehikkokeskus. 25A suuremmat lähdöt toteutetaan kytkinvarokkeilla. Pienemmät lähdöt johdonsuojaautomaateilla, tai tulppasulakkeilla. 23 Mittauskeskukset Sähköpääkeskustilaan hankitaan ja asennetaan uusi mittauskeskus, johon kerätään asuntojen ja liiketilojen mittaukset kiinteistön mittausta lukuun ottamatta.5 24 Jakokeskukset 2 Jakokeskukset asennetaan pääosin nykyisten olemassa olevien keskusten tilalle seinälle. Asuntojen jakokeskukset ovat ns. IT-keskuksia, eli sisältävät teleosan. Jakokeskukset toteutetaan johdonsuoja-automaateilla. 3 KOMPENSOINTI Kohteeseen ei rakenneta kompensointilaitteistoa. 4 JOHTOTIET Pääjohtoteinä käytetään teräksisiä kuumasinkittyjä (Fe/Zn) tikaskaapelihyllyjä ja pystytikkaita. Näkyviin jäävät hyllyt valkoiseksi maalattuja levyhyllyjä. Hyllyt kiinnitetään siten, etteivät ne voi kallistua kun kaapeleita on vain toisella reunalla. Liiketiloissa ja teknisissä tiloissa käytetään tarvittaessa valaisinripustuskiskoja johtoteinä ja valaisinten ripustamiseen. Valaisinripustuskiskot ovat kuumasinkittyjä Fe/Zn- valaisinripustuskiskoja. Ripustuskiskot ovat näkyviltä osin valkoiseksi maalattuja. 41 Läpiviennit Kaapelihyllyt ja johtokanavat katkaistaan paloläpivientien kohdalta. Läpivienteihin asennetaan varaputkia. Johdot ja johtotiet suojataan sekä mekaanisin että ääni- ja paloteknisin läpiviennein. Kaikki läpiviennit tiivistetään muita rakenteita vastaaviksi palotekniikan ja akustiikan kannalta. 5 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET 52 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset Kiinteistöön tehdään potentiaalintasausjärjestelmä. Järjestelmä liitetään olemassa olevaan maadoituselektrodiin. Maadoitukset tehdään TN-S järjestelmän mukaisesti. 53 Nousujohdot Kiinteistöön asennetaan pää- ja nousujohtokaavion mukaiset nousujohdot. Nousujohdot asennetaan pääosin kaapelihyllyille ja tikkaille. Nousujohtoina käytetään MMJkaapeleita 16 mm2 poikkipintaan asti. Suuremmat nousujohdot ovat AMCMKkaapeleita. 56 Voimaryhmäjohdot Asuntojen liesille asennetaan uudet kolmivaihe syötöt. Muilta osin ei uusia voimaryhmäjohtoja asenneta. Olemassa olevat ryhmäjohdot liitetään uusittaviin keskuksiin ja tarvittaessa jatketaan. Voimaryhmäjohtoina käytetään yleensä MMJ-kaapeleita ja ne asennetaan pääosin pintaasennuksena muovilistoja käyttäen.6 3 Olemassa olevat autolämmityspistorasiat uusitaan piha-alueella ja kaapeloidaan MCMK 4x6+6 kaapelilla pääkeskukselta. Kaapelin laskentapituus on 100m. 57 Valaistus- ja pistorasiaryhmäjohdot sekä kalusteet Olemassa olevat valaistus- ja pistorasiaryhmäjohdot kytketään uusittaviin keskuksiin ja tarvittaessa jatketaan jakorasioissa. Keittiöiden alakaappeihin asennetaan pistorasiat astianpesukoneita varten ja kaapeloidaan lista-asennuksena 16A ryhminä. Pesuhuoneisiin asennetaan pistorasiat ja kaapeloidaan lista-asennuksena 16A ryhminä. Uudet pistorasiaryhmät varustetaan vikavirtasuojakytkimillä. 58 Ohjaus-, säätö-, ja hälytysjohdot Kohteeseen ei asenneta uusia ohjaus-, säätö- ja hälytysjohtoja 6 VALAISIMET, KOJEET JA LAITTEET 61 Valaisimet Kohteeseen ei asenneta urakkaan kuuluvana uusia valaisimia 62 Kojeet ja laitteet Kohteeseen ei asenneta urakkaan kuuluvana uusia kojeita ja laitteita autolämmityspistorasioiden lisäksi. 8 TELEJÄRJESTELMÄT 81 Yleistä Telejärjestelmien asennukset suoritetaan noudattaen Viestintäviraston määräyksiä ja ohjeita. Telejakamot Kiinteistön telejakamo sijaitsee kellari kerroksessa. Telejakamoon hankitaan urakkaan kuuluvana tarvittava laitekaappi. Kaapit 600 x 600 x Jakamot varustetaan sisäverkon ja runkokaapeleiden vaatimilla liitäntäkaapeleilla ja liittimillä. Aktiivilaitteiden hankinta käyttäjällä. 82 Puhelinjärjestelmä Puhelinjärjestelmä toimii yleiskaapelointijärjestelmän kautta lukuun ottamatta olemassa olevia puhelinpisteitä, jotka jäävät käyttöön. 84 Merkinantojärjestelmä Kiinteistöön ei asenneta merkinantojärjestelmää7 85 Antennijärjestelmä 4 Kiinteistössä on antennijärjestelmä omalla antennilla, mikä jää mäyttöön. Asuntojen ryhmäkeskusten tele-osaan kaapeloidaan uudet antenninousut, joista asukkaan on mahdollista omalla kustannuksellaan rakentaa asuntoon laajempi antenniverkko. 87 Ovipuhelinjärjestelmä Kiinteistöön ei tule ovipuhelinjärjestelmää. 9 TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT 92 Palovaroitinjärjestelmä Rakennuksen palovaroitinjärjestelmään ei tule muutoksia. 97 Integroidut järjestelmät 97.1 Yleiskaapelointijärjestelmä Yleiskaapelointiverkon ominaisuudet ovat seuraavat: kaapelointi standardi EN E/kategoria 6, suojaamaton kaapelointi. Kiinteistön pääjakamo rakennetaan kellari-kerroksessa olemassa olevaan teletilaan. Asuntojen (9 kpl) sähkökeskukset ovat IT-keskuksia ja toimivat asuntojen telejakamoina. Pääjakamon ja IT-keskusten välille asennetaan sekä kuitu, että kuparikaapelit. Jakotelineissä käytetään RJ45 liittimiä sekä tulevissa, että lähtevissä päissä. Kuitukaapelit päätetään LC-liittimiin. Mahdolliset asunnon sisäverkon asennustyöt tehdään asunnonomistajan kustannuksella. 99 Rakennusautomaatiojärjestelmät Kiinteistöön ei tule rakennusautomaatiojärjestelmää. 100 DOKUMENTOINTI Piirustukset Urakoitsija tekee kohteen loppupiirustukset laatimiensa tarkekuvien perusteella. Loppudokumentteihin pitää urakoitsijan kerätä kaikkien asennettujen laitteiden suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet. Samankaltaiset tiedostot
KAUNIAISTEN UIMAHALLI HANKESUUNNITTELUVAIHE Sähkötöiden rakennustapaselostus Työ nro 162 902 Asiakirja 902_001 13.11.2015 RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 (11) KAUNIAISTEN UIMAHALLI SÄHKÖTÖIDEN RAKENNUSTAPASELOSTUS, Lisätiedot LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4
11.11.2013 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4 HANKESUUNNITELMA SÄHKÖ Rakennustapaseloste Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät AV-laitteet 2 H21 SÄHKÖN LIITTÄMINEN... Lisätiedot BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU
1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ Lisätiedot JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU
JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) TSn 20.12.2013 Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU W 1 Liittymät Kiinteistön nykyinen koulurakennus on liitetty tontin reunassa sijaitsevaan Lisätiedot KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu HELSINKI
Sähkö- ja telesuunnittelu Himmanen Oy Beckerintie 5A1 00410 Helsinki Puhelin: 0500 421309 KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu 00610 HELSINKI ALUESÄHKÖISTYS HANKESUUNNITELMA 22.06.2016 Sähkö- ja Telesuunnittelu Lisätiedot Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013
Sipoon kunta Etelä sipoon keskuskeittiö Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Insinööritoimisto ALTE Oy, Kivikonkierto 18, PL 36, 05801 Hyvinkää, vaihde 020 786 3100, telefax 020 786 3101 Kotipaikka: Raahe, Lisätiedot KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen
KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu Lisätiedot Kiinteistön sähköverkko
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä Lisätiedot instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti:
AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Jouni Snygg/Markku Järvinen 2(7) SÄHKÖSELOSTUS AS OY POHJANSÄDE SISÄLLYSLUETTELO H2 JAKELUJÄRJESTELMÄT... 4 H21 Sähkön liittyminen... 4 H221 Sähkömittaus... 4 Lisätiedot Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki Lisätiedot Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu
Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä Lisätiedot Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot
OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten Lisätiedot KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen
KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen SÄH - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P030 Viimeisin Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3 Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset Lisätiedot Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu
Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Riihenmäen koulun Lisätiedot OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä
OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset. Lisätiedot PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot Kuntoarvio sähköjärjestelmät Vantaan kaupunki Kukonnotkon leirikeskus Heinola
Kuntoarvio sähköjärjestelmät Vantaan kaupunki Kukonnotkon leirikeskus Heinola Sähköinsinööri Antti Pokkinen 10.9.2008 Kauppakatu 35 B,53100 Lappeenranta Urheilukatu 42 a22, 00250 Helsinki p.05 456 6500 Lisätiedot SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN
1(6) SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1. YLEISOHJEET Kohde on Kuopion kaupungissa, osoitteessa Sammakkolammentie 2, olevan oppilaitoksen keskuksien Lisätiedot Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki
SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus Lisätiedot INSINÖÖRITOIMISTO TAUNO NISSINEN OY SKOL
SÄHKÖTÖIDEN RAKENNUSTAPASELOSTUS (JÄRJESTELMÄKUVAUKSET) MONITOIMITALO BUNKKERI TARVESELVITYS 2011 16.06.2011 TYÖ N:O 88530 INSINÖÖRITOIMISTO TAUNO NISSINEN OY SKOL Pohj.Hesperiankatu 15 A 00260 HELSINKI Lisätiedot NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus
NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot Lisätiedot Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia Lisätiedot 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<6
1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7 Lisätiedot Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä
Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen Lisätiedot TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ
TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ Kaapelointi / Torstai iltapäivä (12.00-16.00) 1. Tehtävän kuvaus Torstain tehtävässä on tarkoitus asentaa työpisteeseen standardin Lisätiedot Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.
Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Orbionin esittely Pohjoismainen, riippumaton, tietoliikennealan Lisätiedot Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5
D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5 Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012
Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET Lisätiedot LOGOMO TURKU SÄHKÖTEKNISET TYÖT RAKENNUSTAPASELOSTUS 24.05.2010 / 6519
LOGOMO TURKU SÄHKÖTEKNISET TYÖT RAKENNUSTAPASELOSTUS 24.05.2010 / 6519 Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy Pitkämäenkatu 11 B 20250 Turku www.mattileppaoy.fi 1 Tässä selostuksessa on esitetty sähkötekniset Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla Lisätiedot SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET
Ohje SUM5 1 (9) SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET Ohje SUM5 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot S2010-SÄHKÖNIMIKKEISTÖ, LAAJA LIITE 2
S2010-SÄHKÖNIMIKKEISTÖ, LAAJA LIITE 2 ST 70.12 S S1 SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT S110 KAAPELIHYLLYJÄRJESTELMÄ S1101 Kaapelihyllyt, kaapelitikkaat S1102 Kulma-, Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä Lisätiedot ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ALUSTAVA
Sivu 1 / 12 Pvm: 12.8.2015 ANTINKANKAAN MONITOIMITALO RAKENNUSTAPASELOSTUS ALUSTAVA Sivu 2 / 12 SÄHKÖ- JA SÄHKÖTEKNILLISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuttaja: Raahen Kaupunki Arkkitehtisuunnittelu: Lisätiedot Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus
Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1 Lisätiedot Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita. Lisätiedot Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o
74700 Kiuruvesi Piirustus N:o Nimitys PIIRUSTUSLUETTELO Mitta- kaava Sivuja 000 SÄHKÖTAPASELITYS A4 2 Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus 13016 Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o Lisätiedot Aloitusinfo 19.4.2015
1/25 Aloitusinfo 19.4.2015 Leo Ruuskanen Linjasaneerauksen prosessi 2/25 Hankesuunnitteluvaihe 3/25 Johdanto 4/25 Asunto Oy:n hallitukselta saatu toimeksianto hankesuunnittelussa on tutkia putkiremontin Lisätiedot Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki Lisätiedot Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi
KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Lisätiedot HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS
HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513 Lisätiedot AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)
AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ Lisätiedot NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI
KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Lisätiedot OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov
OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov Sähkötekniset tietojärjestelmät, pakollinen sähkö-sv. Opiskelija perehtyy väyläpohjaisiin hajautettuihin avoimiin rakennusautomaatio-järjestelmiin.opiskeija Lisätiedot Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä Lisätiedot Sähköliittymä ja työmaasähkö
Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa Lisätiedot Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola
Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa Lisätiedot Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy PIIPSJÄRVEN KOULU OULAINEN. Rakennustapaselostus. Sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmät
Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy Ruutihaantie 2B Puh. 08-410440 0500-768161 04.05.2013 84100 YLIVIESKA Fax. 08-425540 Sähköposti: jarmo.hintsala@yritysnet.com PIIPSJÄRVEN KOULU OULAINEN Rakennustapaselostus Lisätiedot Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje
Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi. Lisätiedot KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo.
Sivu 1/6 Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Tarjouksen antaja SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ A.1 Kohde Vanhustenpalvelukeskus Tuulikannel Taivallahdentie 4B, 74300 Sonkajärvi A.2 Lisä- Lisätiedot KIINT. OY HELSINGIN SÄHKÖTALON MAHDOLLINEN MUUTOS TERVEYS JA HYVINVOINTIKESKUKSEKSI
1 (6) Selvitys 3.6.2015 KIINT. OY HELSINGIN SÄHKÖTALON MAHDOLLINEN MUUTOS TERVEYS JA HYVINVOINTIKESKUKSEKSI 1. Yleistä 2. Nykytilanne Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalo muodostuu kahdesta eri aikakautena Lisätiedot ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT
ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT Esimerkkitoimisto koko 12 x 10 m 12 työpistettä Työpisteessä: perussähköistykseen pistorasiat (2 kpl) erilliset DATA-pistorasiat tietokoneita varten tietoverkkoliitäntä Vikavirtasuojat Lisätiedot Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta
Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi AGENDA 1. Orbion Consulting 2. Kohde, lähtötilanne Lisätiedot Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007
1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain Lisätiedot Suunnittelu / Asennusohjeet
Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset Lisätiedot Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. Lisätiedot 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.
www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen Lisätiedot Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä?
Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Pauli Suikkanen Elisa Oyj 1 Määräys velvoittaa Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön, Lisätiedot SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON
S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi Lisätiedot Taipalsaaren valokaapeliverkon ohjeita. Ohjeita valokaapelin viennistä kiinteistöjen sisälle ja kiinteistöjen sisäpäätelaitteet
Taipalsaaren valokaapeliverkon ohjeita Ohjeita valokaapelin viennistä kiinteistöjen sisälle ja kiinteistöjen sisäpäätelaitteet Palveluiden tuottajat VALOKUITUVERKON RAKENNE Internet/ operaattorien valokuituverkot Lisätiedot TYÖSELOSTUS. Pälkäne putkitustyö ja kaapelointi
Työ: TYÖSELOSTUS Pälkäne putkitustyö ja kaapelointi 1. Kankaanmaantie 16 Tekninen varikko 2. Onkkaalantie 170 Palvelukeskus Harjutuuli 3. Syrjänharjuntie 4 Harjun ryhmis 4. Mustalantie 7 Viirikukon päiväkoti Lisätiedot KILPAILUTEHTÄVÄN ARVIOINTI
Taitaja2012 406 Sähköasennus Finaali, TEHTÄVÄ 2 KUVAUS TYÖTEHTÄVÄSTÄ Asennuskohteena on pumppaamo kiinteistö. Kiinteistöön asennetaan kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä sähkölämmittimet oheisten Lisätiedot Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT
1. (1998.15) Ryhmäkeskukseen liitetään MMJ 5x2,5 johdolla uusi pistorasiaryhmä. Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksessa on 146 A. Kuinka pitkä saa ryhmäjohto kosketusjännitesuojauksen kannalta (automaattisen poiskytkennän) Lisätiedot Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 406 Skill Sähköasennus. Competitor Name
Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus ing Scheme Lock 24-04-2012 08:38:54 Final Lock 26-04-2012 14:01:55 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- Lisätiedot OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE
OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä Lisätiedot SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE
SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen Lisätiedot Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset. Preliminary ABB
Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset Preliminary ABB Saneerauskeskukset pinta-asennukseen Keskusten mitat: Leveys 275 Korkeus 500 Syvyys 102 Keskusten Lisätiedot Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin
Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti- Lisätiedot Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi
7,(/$,726 88'(10$$17,(3,,5, 979b/,//b.26.(/$9$$5$/$ 0887789$723$67((7.$$3(/2,17, 5$.(118668811,7(/0$ 6,6b// Lisätiedot Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS
1(5) LAIHIAN KUNTA KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS 2014 2016 LAIHIA Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Sisällysluettelo 33600 Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta
Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia Lisätiedot SUUNNITTELIJAN OPAS. Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen
SUUNNITTELIJAN OPAS Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen 3 Esivalmisteltu asennusjärjestelmä Asennusjärjestelmä on kehitetty helpottamaan asennustyötä ja vastaamaan nykyaikaisen rakentamisen vaatimuksia. Lisätiedot MITTAROINNIN YLEISOHJEET
Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit... Lisätiedot JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE
JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE 1 Asiakkaan vastuut liittymisessä jakeluverkkoon Lisätiedot SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS
SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot... Lisätiedot Pienjännitemittaroinnit
1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan Lisätiedot S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ
S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 RASISIONTIE 11 00280 HELSINKI TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ Helsingissä 3.5.2011 Sähköinsinööritoimisto Teuvo Vilén Oy Vesannontie 9 B 12 00510 HELSINKI puh. Lisätiedot TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET
TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot Lisätiedot 1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ
1(5) PIENTALON KUITULIITTYMÄ YLEISTÄ Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n (Myöhemmin PHPOY) kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen optiseen kuituverkkoon. Kuituverkon kautta Lisätiedot Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan
35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN Lisätiedot 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE
1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa. Lisätiedot NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus
Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä Lisätiedot bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Teknisiä etoja
bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Uppoasennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinärakenteisiin jolloin upotussyvyys on 100 mm. Pinta-asennuksessa keskus kiinnitetään Lisätiedot OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE
Valokuituverkon asennusohjeita Ohjeita valokaapelin viennistä kiinteistöjen sisälle ja kiinteistöjen sisäpäätelaitteet Palveluiden tuottajat VALOKUITUVERKON RAKENNE Internet/ operaattorien valokuituverkot Lisätiedot Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.
HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3 Lisätiedot Pienjännitejakeluverkko
Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty Lisätiedot Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.
TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella Lisätiedot Joensuun sairaalan VIRVE-verkon hankinta
Joensuun sairaalan VIRVE-verkon hankinta Hannu Tuomainen Sähköinsinööri Miksi rakennettiin Lisääntynyt Virven käyttö hoitotyössä Paljon katvealueita energiatehokkuuden mukanaan tuomat kuuluvuusongelmat Lisätiedot Iisalmi 30.10.2014. Osmo Heikkinen Savon ammatti ja aikuisopisto
Iisalmi 30.10.2014 Osmo Heikkinen Savon ammatti ja aikuisopisto Iisalmi 30.10.2014 Taitaja semifinaaleista Päätuomarin ja lajituomarin roolit Arvioinnin haasteet Objektiivinen ja subjektiivinen arviointi Lisätiedot Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1(6) HANKINTARAJALIITE YLIOPISTOJEN JA SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖJEN VUOKRASOPIMUKSIIN 24.11.2010.
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1(6) HANKINTARAJALIITE YLIOPISTOJEN JA SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖJEN VUOKRASOPIMUKSIIN 24.11.2010 1 Rakennustekniset hankinnat ja työt järjestelmittäin 1.0. Yleistä 1. kiintokalusteet, Lisätiedot PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä
Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia Lisätiedot Artic ylijännitesuojat
Artic ylijännitesuojat Tehokas suoja sähkölaitteiden ja verkon toimivuudelle Sähkölaitteiden ja verkon toimivuus Strömfors Artic ylijännitesuojat Verkkojännitteessä esiintyy toisinaan hetkellisiä ylijännitteitä. Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute