Source: http://docplayer.pl/60288839-Konwerter-linii-pozarowej-do-alarmowej-klp47p.html
Timestamp: 2019-02-19 09:35:48+00:00
Document Index: 21934040

Matched Legal Cases: ['arte 7', 'arte 4', 'arte 4', 'arte 7', 'arte 4', 'arte 7']

Konwerter Linii Pożarowej do alarmowej KLP47P - PDF
Download "Konwerter Linii Pożarowej do alarmowej KLP47P"
1 Konwerter Linii Pożarowej do alarmowej KLP47P IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja : Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) ,
2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEZNACZENIE KLP47P konwerter linii systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru do linii systemów sygnalizacji włamania i napadu umożliwia podłączenie konwencjonalnej, dwuprzewodowej linii z detektorami pożarowymi do sześcioprzewodowej linii pożarowej centralki włamaniowej. 2. UŻYTKOWANIE Po dokonaniu podłączeń i ustawieniu parametrów (trybów pracy) zgodnie z pkt. 6 niniejszej instrukcji, konwerter nie wymaga czynności obsługowych. 3. KONSERWACJA Producent nie przewiduje specjalnych czynności konserwujących. W zależności od warunków pracy można okresowo skontrolować stan złączy śrubowych (poluzowane zaciski).
3 4. DEKLARACJA CE/EC
4 INFORMACJA TECHNICZNA 5. DANE TECHNICZNE Napięcie zasilania 12V DC Maksymalny pobór prądu - w stanie dozorowania 40mA dla 2xNC 15mA dla 2xNO - w stanie alarmowania 160mA Obciążalność styków przekaźnika 24V/1A (125V/0,5A) Kontrolki: zielona - zasilanie urządzenia czerwona - stan alarmu w linii dozorowej żółta - stan sabotażu w linii dozorowej Zworki: żółta - stan pracy przekaźnika SAB (zwarta: NC, rozwarta: NO) niebieska - stan pracy przekaźnika AL (zwarta: NC, rozwarta: NO) czerwona - autoreset (zwarta: autoreset linii dozorowej, rozwarta: zatrzask alarmu) czarna - funkcja kasowania (zwarta: wyłączona funkcja kasowania, rozwarta: anulowanie pierwszego alarmu z czujki) Zakres temperatur pracy -25 o C do +55 o C Wilgotność względna do 80% przy +40 o C Waga 100g Wymiary 90x105x70 mm 6. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA Konwerter posiada dwa przekaźniki, przełączane pod wpływem sygnału alarmu czujki i sygnału sabotażu (przerwa linii, wyjęcie czujki z gniazda). Przełączniki stanu działania przekaźników (NC/NO) oraz trybów pracy dostępne są w postaci wysuniętych pętelek przewodów w różnych kolorach ( zworki ). Ustawienia fabryczne urządzenia: wszystkie zworki zwarte (włączona funkcja sabotażu, przekaźniki w trybie NC, włączona funkcja autoreset, wyłączona funkcja kasowania pierwszego alarmu z czujki). Rysunek przedstawia stan styków przekaźników dla ustawień fabrycznych urządzenia po podaniu zasilania w stanie dozorowania: zwarte odpowiednio 3 z 4 i 6 z 7. Alarm dowolnej czujki spowoduje: mignięcie kontrolki AL co około 10 sekund i przełączenie styków przekaźnika ALARM (zwarte 7 i 8) - jest to sygnał alarm dla centralki włamaniowej oraz mignięcie kontrolki AL co około 10 sekund i przełączanie styków przekaźnika SAB na około 2 sekundy co około 10 sekund (zwarte 4 i 5). Przerwanie linii dozorowej spowoduje zaświecenie kontrolki AL i przełączenie przekaźnika SAB (zwarte 4 i 5) - jest to sygnał sabotaż dla centralki włamaniowej. Linia dozorowa posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe - zwarcie w linii jest sygnalizowane miganiem kontrolki AL, przełączeniem przekaźnika ALARM (zwarte 7 i 8), zaświeceniem kontrolki SAB i przełączeniem przekaźnika SAB (zwarte 4 i 5) na około 20 sekund co 1 sekundę. Rozwarcie zworki czerwonej (autoreset) powoduje zatrzask stanu alarmu: (zwarte 7 i 8) oraz ciągłe świecenie kontrolki AL aż do momentu wyłączenia zasilania urządzenia. Zworki żółta i niebieska zmieniają tryb pracy przekaźników sygnalizacyjnych z NC (zwarte - stan fabryczny) na NO (rozwarte). Rozwarcie zworki czarnej powoduje włączenie funkcji kasowania - anulowanie pierwszego alarmu z czujki (unieważnienie przypadkowych alarmów z czujek).
5 7. INSTALOWANIE Podłączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania. UWAGA! Dostawa nie obejmuje kabli podłączeniowych. W linii dozorowej (zaciski 1 i 2 LINIA) może pracować max 50 czujek OSD23 wraz z gniazdami GNP18, przy czym alarm może wystąpić równocześnie w maksymalnie 12 czujkach. Linia dozorowa musi być zakończona rezystorem końcowym o wartości 2,7kΩ, zamontowanym w ostatnim gnieździe w linii dozorowej. 2,7k GNP18 GNP18 SAB AL ZAS 1 2 LINIA KONWERTER LINII POŻAROWEJ DO ALARMOWEJ KLP 47P S/N 473 ZAS CENTRALKA ALARMOWA rys1. Konwerter KLP57P - podłączenia
6 8. URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE 1. Optyczna czujka dymu OSD23 pracuje w liniach dozorowych systemów sygnalizacji pożarowej i przeznaczona jest do wykrywania obecności w powietrzu dymu będącego produktem spalania lub żarzenia typowych materiałów stanowiących elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposażenia wnętrz. 2. Gniazdo GNP18 służy do mocowania i podłączenia czujki OSD23. Oprócz właściwego zasilania czujki gniazdo GNP18 umożliwia podłączenie zewnętrznego wskaźnika zadziałania oraz pozwala na łatwe odłączenie czujki z miejsca zainstalowania dla celów serwisowych - czyszczenie. 9. RYSUNKI 65 mm 70 mm 36 mm 90 mm rys2. Konwerter KLP47P - wymiary główne
Czujka optyczna OSD23 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna
1-3+ IOT - CZUJKA OPTYCZNA OSD23 Aktualizacja: 2017-01-23 Strona 1 z 7 Czujka optyczna OSD23 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna KONTAKTY KORPUS 63 EKRAN PŁYTKI MODUŁ ELEKTRONICZNY PIRAMIDKA
Optyczna czujka dymu OSD23
Optyczna czujka dymu OSD23 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2013-03-28 15:11 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55 IOT - OPTYCZNA
Optyczna czujka dymu OSD23 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 080606 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja
SPD-3.2 z wyjściem przekaźnikowym
Strona 1 z 5 OPTYCZNA CZUJKA DYMU SPD-3.2 z wyjściem przekaźnikowym Instrukcja instalowania i konserwacji Wersja 1.0 Strona 2 z 5 1. WPROWADZENIE 1.1. Niniejsza instrukcja dotyczy optycznej czujki dymu
Zasilacz Buforowy LZB35 modele: 1215, 2408
Zasilacz Buforowy LZB35 modele: 1215, 2408 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 070319 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64
OPTYCZNA CZUJKA DYMU SPD-3.1M. Instrukcja instalowania i konserwacji. Wersja 1.0
Strona 1 z 5 OPTYCZNA CZUJKA DYMU SPD-3.1M Instrukcja instalowania i konserwacji Wersja 1.0 Dystrybutor: Spółdzielnia Niewidomych PROMET 41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11, tel. 32 26 98 100, fax. 32 26 98
CZUJKA DYMU ADR-20R. do systemów sygnalizacji włamaniowej. Instrukcja instalowania i konserwacji IK-E Edycja III F
CZUJKA DYMU ADR-20R do systemów sygnalizacji włamaniowej Instrukcja instalowania i konserwacji Edycja III F POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON
INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 ADAPTER ADC-4001M. Instrukcja Instalowania i Konserwacji IK-E
INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 ADAPTER ADC-4001M Instrukcja Instalowania i Konserwacji IK-E323-001 Edycja IA 2 IK-E323-001 Adapter ADC-4001M, będący przedmiotem niniejszej Instrukcji