Source: http://www.mojeenergie.cz/cz/vyhlaska-c-441-2012-sb
Timestamp: 2019-01-18 11:42:41+00:00
Document Index: 33412037

Matched Legal Cases: ['§ 14', 'zákona č. 406', 'zákona č. 165', 'zákona č. 318', '§ 6', '§ 53', 'zákona č. 165', '§ 6', '§ 4', '§ 5', '§ 24', '§ 25', '§ 6', '§ 24', '§ 25', '§ 6', '§ 5', '§ 6', '§ 4', '§ 5', '§ 24', '§ 25']

Vyhláška č. 441/2012 Sb. : mojeEnergie
Titulní strana > Energetická legislativa > Energetická legislativa ČR > Zákon č. 406/2000 Sb. > Vyhláška č. 441/2012 Sb.
ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6 odst. 1 a podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporova­ných zdrojích energie a o změně některých zákonů:
(1) Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo tep­la nebo pro výrobnu elektřiny nebo tepla, u které se provádí změna dokončené stavby, podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií
d) určené jako náhradní nebo nouzové zdroje provo­zované pouze při řešení mimořádných událostí k zabezpečování nouzových dodávek energie a zdroje sloužící k uvádění výrobny tepla nebo výrobny elektřiny do provozu, které jsou takto navrženy a specifikovány v dokumentaci pro umístění a povolení stavby.
(3) Vyhláška dále stanoví minimální účinnost užití energie pro splnění nároku na podporu elektřiny vy­robené z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 4 zá­kona o podporovaných zdrojích energie, nároku na podporu elektřiny vyrobené z druhotných zdrojů po­dle § 5 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích ener­gie a nároku na podporu tepla z obnovitelných zdrojů podle § 24 odst. 3 a § 25 odst. 1 zákona o podporova­ných zdrojích energie
b) při výrobě elektřiny pro technologie uvedené v od­stavci 1 písm. c).
a) způsob stanovení účinnosti užití energie ve výrob­nách elektřiny, výrobnách tepla nebo v kombino­vané výrobě elektřiny a tepla,
(1) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují k po­žadavkům pro výstavbu nové výrobny tepla nebo pro její změnu podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií a k požadavkům pro nárok na provozní pod­poru tepla z podporované biomasy se jmenovitým te­pelným výkonem nad 200 kW podle § 24 a investiční podporu tepla z obnovitelných zdrojů podle § 25 zá­kona o podporovaných zdrojích energie.
(2) Účinnost užití energie při výrobě tepelné ener­gie
(4) Minimální účinnost výroby tepla při provozu kotlů v závislosti na druhu spalovaného paliva a jmeno­vitém výkonu kotle je uvedena v příloze č. 15 k této vyhlášce, při provozu spalinových kotlů za plynovou turbínou je uvedena v příloze č. 16 k této vyhlášce. Minimální účinnost dodávky tepelné energie z výrobny tepla je uvedena v příloze č. 17 k této vyhlášce.
(5) Jestliže je ve výrobně tepla instalováno více kotlů, nevztahuje se minimální účinnost výroby tepelné energie na kotel, který byl v daném roce z provozních důvodů využíván opakovaně jen v časových intervalech kratších než 168 hodin a nepřekračujících celkovou dobu provozu 2 000 hodin/rok nebo jde-li o kotel pro­vozovaný s výkonem sníženým na 60 % jmenovité hodnoty nebo méně. Tím není dotčeno dodržení mini­mální účinnosti dodávky tepelné energie uvedené v pří­loze č. 17 k této vyhlášce.
(6) Není-li ve výrobně tepla instalováno měření vyrobené tepelné energie a spotřeby paliva na všech kotlích, zjišťuje se dodržení minimální účinnosti vý­roby u kotlů, které jsou měřením vybaveny. U ostatních kotlů se dodržení minimální účinnosti výroby zjišťuje za část roku, kdy to provozní podmínky umožňují, zejména za dobu, kdy byl kotel v provozu samostatně. Vždy se zjišťuje dodržení minimální účinnosti dodávky tepelné energie uvedené v příloze č. 17 k této vyhlášce.
(7) Při rekonstrukci kotle nemusí být dodržena minimální účinnost výroby tepelné energie podle pří­lohy č. 15 k této vyhlášce nebo přílohy č. 16 k této vyhlášce nebo minimální účinnost dodávky tepelné energie podle přílohy č. 17 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit nebo energetický posudek, že její do­držení není technicky možné nebo je ekonomicky ne­efektivní. V takovém případě se realizují veškerá do­stupná technická opatření a úpravy provozního režimu vedoucí ke zlepšení dosud dosahované účinnosti užití energie.
(8) Minimální účinnost podle přílohy č. 15 k této vyhlášce nemusí splňovat za provozu parní kotle, které se podílejí na výrobě elektřiny, jestliže účinnost výroby elektřiny splňuje požadavky přílohy č. 18 k této vy­hlášce.
(1) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují k po­žadavkům pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo pro její změnu podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií a k požadavkům pro nárok na podporu elek­třiny vyrobené z degazačního nebo důlního plynu po­dle § 5 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích ener­gie.
a) v parním soustrojí s kondenzační turbínou se účin­nost výroby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
b) v soustrojí se spalovacím motorem se účinnost vý­roby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
d) v paroplynovém zařízení se účinnost výroby elek­třiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(3) Minimální účinnost výroby elektřiny při pro­vozu parního turbosoustrojí je uvedena v příloze č. 18 k této vyhlášce. Je-li ve výrobně elektřiny více parních turbosoustrojí, vztahuje se minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce na prů­měrnou hodnotu celé výrobny elektřiny.
(5) Při rekonstrukci parního kondenzačního tur­bosoustrojí nemusí být dodržena minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit nebo energetický posudek, že pro její dodržení nelze zajistit dostatečný odběr te­pelné energie nebo zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny je technicky nevhodné nebo ekonomicky neefektivní.
(1) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují na vý­stavbu nové výrobny pro kombinovanou výrobu elek­třiny a tepla nebo pro její změnu podle § 6 odst. 1 zá­kona o hospodaření energií a k požadavkům pro nárok na podporu elektřiny vyrobené z biomasy nebo biokapalin nebo bioplynu podle § 4 odst. 4 zákona o podpo­rovaných zdrojích energie, nárok na podporu elektřiny vyrobené z druhotných zdrojů jiných, než je degazační nebo důlní plyn podle § 5 odst. 3 zákona o podporova­ných zdrojích energie, a nárok na provozní podporu tepla vyrobeného z biomasy s instalovaným elektric­kým výkonem do 7,5 MWe podle § 24 odst. 3 a § 25 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie.
a) v paroplynovém zařízení s dodávkou tepla se účin­nost výroby energie stanoví postupem podle pří­lohy č. 6 k této vyhlášce,
b) v parní protitlaké turbíně nebo v kondenzační od­běrové turbíně se účinnost výroby energie stanoví postupem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
c) v plynové turbíně se účinnost výroby energie sta­noví postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
d) ve spalovacím motoru se účinnost výroby energie a v kombinaci s kotli stanoví postupem podle pří­lohy č. 7 k této vyhlášce,
a) v paroplynovém zařízení s dodávkou tepla je uve­dena v příloze č. 19 k této vyhlášce,
b) v parní protitlaké turbíně a v kondenzační odbě­rové turbíně je uvedena v příloze č. 18 k této vy­hlášce,
e) v palivovém článku, v mikroturbíně, ve Stirlingově motoru, v parním stroji a v kombinaci spalovacího motoru s palivovým článkem nebo s ORC cyklem navrhuje na základě výpočtu podle odstavce 2 písm. e), g), h) a i) stavebník nebo vlastník uvedené výrobny elektřiny nebo výrobny tepla. Navržené hodnoty minimální účinnosti odsouhlasuje minis­terstvo,
f) v organickém Rankinově cyklu je uvedena v pří­loze č. 18 k této vyhlášce.
(4) Je-li ve výrobně energie více stejných techno­logií uvedených v odstavci 1, vztahuje se minimální účinnost výroby elektřiny a tepelné energie na průměr­nou hodnotu celé výrobny energie.
(5) Při rekonstrukci parní kondenzační odběrové turbíny nemusí být dodržena minimální účinnost vý­roby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, pro-káže-li energetický audit nebo energetický posudek, že pro její dodržení nelze zajistit dostatečný odběr tepelné energie nebo zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny je technicky nevhodné nebo ekonomicky neefektivní.
(1) Při stanovení minimální účinnosti jednotlivých typů technologií na výrobu energie se vychází z výhřev­nosti jednotlivých druhů paliv uvedené v příloze č. 23 k této vyhlášce a v případě biomasy také z obsahu vody v palivu.
(2) Výhřevnosti jednotlivých druhů paliv jiné, než jsou uvedeny v příloze č. 23 k této vyhlášce, doloží vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie pro­tokolem vystaveným akreditovanou laboratoří nebo ji­nou oprávněnou osobou.
(3) Výrobce energie ověřuje výhřevnost paliva ale­spoň jednou za 6 měsíců a při každé změně dodavatele paliva.
(1) Účinnost výroby tepelné energie, účinnost vý­roby elektřiny včetně účinnosti výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se vyjma pří­padů uvedených v odstavci 2 vyhodnocuje minimálně jednou ročně.
(4) Na vyžádání se předkládá výpočet, vyhodno­cení účinnosti užití energie a porovnání s minimální účinností užití energie za požadovaná období minister­stvu nebo Státní energetické inspekci.
Příloha č. 1 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr1.pdf
Příloha č. 2 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr2.pdf
Příloha č. 3 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr3.pdf
Příloha č. 4 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr4.pdf
Příloha č. 5 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr5.pdf
Příloha č. 6 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr6.pdf
Příloha č. 7 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr7.pdf
Příloha č. 8 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr8.pdf
Příloha č. 9 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr9.pdf
Příloha č. 10 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr10.pdf
Příloha č. 11 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr11.pdf
Příloha č. 12 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr12.pdf
Příloha č. 13 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr13.pdf
Příloha č. 14 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr14.pdf
Příloha č. 15 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr15.pdf
Příloha č. 16 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr16.pdf
Příloha č. 17 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr17.pdf
Příloha č. 18 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr18.pdf
Příloha č. 19 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr19.pdf
Příloha č. 20 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr20.pdf
Příloha č. 21 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr21.pdf
Příloha č. 22 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr22.pdf
Příloha č. 23 vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Příloha: v441_2012_pr23.pdf