Source: https://kupdf.net/download/aguas-servidas-en-edificaciones_599744e5dc0d605104300d1d_pdf
Timestamp: 2020-04-03 05:06:58
Document Index: 14612120

Matched Legal Cases: ['Artículo 329', 'Artículo 330', 'Artículo 332', 'Artículo 333', 'Artículo 334', 'Artículo 335', 'Artículo 336', 'Artículo 343', 'Artículo 358', 'Artículo 359', 'Artículo 362', 'Artículo 363', 'Artículo 367', 'Artículo 381', 'Artículo 401', 'Artículo 405', 'Artículo 409', 'artículo 387', 'Artículo 410', 'artículo 390', 'Artículo 424', 'Artículo 425', 'Artículo 430']

Aguas Servidas en Edificaciones - Free Download PDF
August 19, 2017 | Author: Patty Rodríguez D' Daguar | Category: Pumping Station, Wastewater, Liquids, Water, Waste
DOWNLOAD PDF - 383KB
Download Aguas Servidas en Edificaciones...
Deixi Astudillo
Tinoco Patricia C.I.: 21.051.666
Maturín, Junio del 2013.
INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1 Definiciones................................................................................................... 2 Preguntas ...................................................................................................... 5 1. Diga cuál es la velocidad del flujo con que se proyectarán los conductos y ramales de desagüe y las cloacas de aguas servidas de las edificaciones................................................................................................ 5 2. ¿Cuál es la pendiente mínima de los tramos de los conductos y ramales de desagüe y las cloacas de aguas servidas de las edificaciones? 5 3. Mencione los diámetros de los conductos, ramales de desagüe, bajantes y las cloacas de aguas servidas. .................................................. 6 4. Diga donde prohíbe la utilización de tuberías y piezas de conexión de cloruro de polivinilo. ..................................................................................... 8 5. Diga cómo se harán los empalmes entre los conductos, ramales de desagüe, bajantes y las cloacas de aguas servidas. ................................... 9 6. Diga cómo se harán los cambios de dirección del flujo en las conducciones de aguas servidas: horizontal a vertical y vertical a horizontal. .................................................................................................... 9 7. ¿Qué establecen las normas sanitarias para las instalaciones de bajantes de aguas servidas en edificaciones de tres o más pisos? .......... 10 8. Diga que establecen las normas sanitarias para instalaciones en un mismo conducto vertical para los bajantes de aguas servidas y las tuberías del sistema de abastecimiento de agua. ................................................... 11
9. Diga que establecen las normas sanitarias para las cloacas de las edificaciones que se proyecten a nivel inferior y paralelos a las fundaciones. .............................................................................................. 11 10. Diga que establecen las normas sanitarias para los sellos de los sifones de las piezas sanitarias, de ejemplo con figuras. .......................... 11 11. Diga que establecen las normas sanitarias para las piezas sanitarias conectadas directamente a una tubería de desagüe de un excusado. ..... 14 12. Diga que establecen las normas sanitarias para los inodoros de piso, bateas y fregaderos, para su ventilación. .................................................. 14 13. Diga que establecen las normas sanitarias para el desagüe indirecto de las tuberías. ............................................................................................... 15 CONCLUSIÓN .............................................................................................. 17 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 18
INTRODUCCIÓN El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. La tesis fundamental para el control de la polución por aguas residuales ha sido tratar las aguas residuales en plantas de tratamiento que hagan parte del proceso de remoción de los contaminantes y dejar que la naturaleza lo complete en el cuerpo receptor. Para ello, el nivel de tratamiento requerido es función de la capacidad de auto purificación natural del cuerpo receptor. A la vez, la capacidad de auto purificación natural es función, principalmente, del caudal del cuerpo receptor, de su contenido en oxígeno, y de su "habilidad" para reoxigenarse.1 Por lo tanto el objetivo del tratamiento de las aguas residuales es producir efluente reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) convenientes para su disposición o reutilización. Es muy común llamarlo depuración de aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de aguas potables. Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales comerciales e industriales. Éstas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son generadas (por ejemplo: tanques sépticos u otros medios de depuración) o bien pueden ser recogidas y llevadas mediante una red de tuberías - y eventualmente bombas - a una planta de tratamiento municipal. Los esfuerzos para recolectar y tratar las aguas residuales domésticas de la descarga están típicamente sujetas a regulaciones y estándares locales, estatales y federales (regulaciones y controles). A menudo ciertos contaminantes de origen industrial presentes en las aguas residuales requieren procesos de tratamiento especializado.
Definiciones. 1. Aguas Servidas: Son las aguas cloacales residuales de cualquier clase, provenientes de una edificación, o con o sin contener material fecal y/o orina pero sin contener aguas de lluvia.
2. Aguas negras: Son las aguas cloacales residuales de una edificación que contienen materia fecal y/u orina.
3. Bajantes: Es una tubería vertical que recibe aguas negras, aguas servidas o aguas de lluvia de tuberías de desagüe de los pisos superiores de una edificación y las conduce a las correspondientes cloacas de la misma.
4. Colector de Ventilación: Es el conducto del sistema de ventilación cloacal al cual se conectan los extremos superiores de las tuberías principales de ventilación y las de los bajantes de aguas servidas, con el fin de obtener una sola comunicación de dichas tuberías con el exterior, al aire libre.
5. Cloaca de aguas de lluvia: Es la cloaca de la edificación que desagua solamente aguas de lluvia, recibiéndola de ramales, de conductos o bajantes de agua de lluvia conduciéndolas al sitio de disposición final.
6. Cloaca de aguas servidas: Es la cloaca de la edificación que descarga solamente aguas servidas.
7. Desagüe indirecto: Es la descarga de una pieza sanitaria o de cualquier otro artefacto que se realiza a través de un espacio de aire
al sistema de desagüe de una edificación, mediante la utilización de una tanquilla, desagüe de piso u otro dispositivo adecuado.
8. Instalaciones sanitarias: Es el conjunto de sistemas, equipos y artefactos necesarios para mantener una edificación en condiciones sanitarias, tales como: el sistema abastecimiento y distribución de agua potable; el desagüe de las aguas servidas y de lluvia; el de recolección y almacenamiento de residuos sólidos, etc.
9. Interceptor: Es un dispositivo diseñado e instalado para separar y retener materiales indeseables, peligrosas o deletéreas que puedan contener las aguas servidas de una edificación, permitiendo a su vez el desagüe por gravedad de dichas aguas al sistema de drenaje.
10. Nivel de rebose: Es el nivel que alcanza el agua almacenada en una pieza sanitaria y que coincide con la parte inferior del orificio de rebose de la pieza.
11. Sifón: Es una pieza de conexión, de forma y de dimensiones adecuadas, acoplada a la pieza sanitaria y al correspondiente conducto de desagüe y la cual mantiene en su interior un sello de agua.
12. Sistema de desagüe de aguas servidas: Es el conjunto de tuberías y equipos que se instalan en una edificación pública o particular para captar y conducir las aguas servidas hasta el sitio de su disposición final. El Sistema incluye; los sifones, los conductos y ramales de desagüe, los bajantes y las cloacas de aguas servidas de la edificación.
13. Sistema de drenaje de aguas de lluvia: Es el conjunto de tuberías y equipos que se instalan en una edificación pública o particular, para captar y conducir las aguas de lluvia que escurren de las áreas de la edificación y de la parcela o terreno, hasta el sitio de su disposición final.
14. Ramal de ventilación: Es la tubería del sistema de ventilación para los sifones de las piezas sanitarias instaladas en una edificación, a la cual se conectan una o más tuberías de ventilación individuales y/o comunes y que a su vez se conecte con la tubería principal de ventilación o con la prolongación del bajante de aguas servidas.
15. Sistema de ventilación cloacal: Es la tubería o el conjunto de ellas, instaladas en una edificación para proveer circulación de aire al sistema de desagüe de aguas servidas, de manera de evitar la pérdida de los sellos de agua de los sifones y permitir la salida a la atmósfera de los gases producidos por las aguas servidas.
16. Sumidero: Es una excavación practicada en el terreno debidamente protegida para la disposición del efluente de un tanque séptico por absorción en el sub-suelo.
17. Tanque séptico: Es un receptáculo que recibe la descarga de aguas servidas de una edificación, proyectado y construido de manera que permita separar los sólidos de líquidos durante el periodo de retención correspondiente a digerir la materia orgánica y permitir la salida del líquido clarificado para ser dispuesto en sumidero, zanjas de absorción o zanjas filtrantes.
18. Tubería de desagüe: Es cualquier tubería que forma parte del sistema de desagüe de agua servidas o de aguas de lluvia de una edificación.
19. Tubería de ventilación: Es cualquier tubería que de parte del sistema de ventilación cloacal. Preguntas 1. Diga cuál es la velocidad del flujo con que se proyectarán los conductos y ramales de desagüe y las cloacas de aguas servidas de las edificaciones. Artículo 329 Los conductos y ramales de desagüe así como también las cloacas de aguas servidas de la edificación, se proyectarán de manera tal que la velocidad del flujo dentro de ellos no sea menor de 0,60 metros por segundo. 2. ¿Cuál es la pendiente mínima de los tramos de los conductos y ramales de desagüe y las cloacas de aguas servidas de las edificaciones? Artículo 330 Las pendientes mínimas de los tramos de los conductos y ramales de desagüe, así como también los de las cloacas de aguas servidas de la edificación, será constante en cada tramo y en ningún caso menor del 1%. Cuando el diámetro de los conductos y ramales de desagüe sea igual o menor de 7,62 cms. (3"), la pendiente mínima de éstos será del 2%.
3. Mencione los diámetros de los conductos, ramales de desagüe, bajantes y las cloacas de aguas servidas. Artículo 332 Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe, bajantes y cloacas de aguas servidas se calcularán de acuerdo con el número total de unidades de descarga de las piezas sanitarias servidas. La Tabla 40 indica las unidades de descarga correspondientes a cada pieza sanitaria.
Artículo 333 Para la determinación del número de unidades de descarga correspondientes a piezas sanitarias o a equipos no especificados en el
artículo anterior, se utilizará la Tabla 41, en función del diámetro del orificio de descarga de la pieza o equipo. Artículo 334 En el caso de artefactos o equipos con flujo contínuo o semi contínuo, tales como el resultante de bombas de agua servidas, lavaderos automáticos, equipos de aire acondicionado y similares, el número de unidades de descarga correspondiente se calculará a razón de una (1) unidad de descarga por cada 0,06 litros por segundo del gasto. En caso de descarga de dichos artefactos o equipos cuyo drenaje se efectúe por bombeo, el diámetro mínimo del conducto o del ramal de desagüe que reciba tal descarga, será de (Sic) cms. (3"). Artículo 335 Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe y de los bajantes de aguas servidas, deberán cumplir con los siguientes requisitos: a.- El diámetro de un conducto o de un ramal de desagüe no podrá ser menor que el de cualquiera de los orificios de descarga de las piezas que por el desaguan. b.- El diámetro mínimo de un conducto, de un ramal de desagüe o de un bajante que reciba la descarga de un excusado, será de 10 cms. (4"). c.- El diámetro de un bajante no podrá ser menor que el de cualquiera de los conductos por ramales de desagüe de los que en él descargan. d.- Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe y de los bajantes de aguas servidas, se determinarán de acuerdo con la Tabla 42 en función del número de unidades de descarga que ellos reciban. Dichos valores son los señalados en la Tabla 40 para cada pieza sanitaria.
Artículo 336 El número máximo de unidades de descarga que pueden ser conectadas al bajante en un piso cualquiera, no podrá exceder el valor dado por la siguiente fórmula:
Donde: U.D. Max= Número máximo de unidades de descarga que puede ser conectado al bajante, a nivel de un piso. N= Número máximo de unidades de descarga que puede ser conectado a un bajante de uno o dos pisos de altura, (un solo intervalo). n= Número de intervalos o pisos servidos por el bajante. 4. Diga donde prohíbe la utilización de tuberías y piezas de conexión de cloruro de polivinilo. Artículo 343 Se prohíbe la utilización de tuberías y piezas de conexión de cloruro de polivinilo en aquellas conducciones de aguas servidas que puedan ser afectadas por la naturaleza y demás características de dichas aguas.
5. Diga cómo se harán los empalmes entre los conductos, ramales de desagüe, bajantes y las cloacas de aguas servidas.
Artículo 358 Los empalmes entre conductos y ramales de desagüe y cloacas de aguas servidas se harán a un ángulo no mayor de 45º en la dirección del flujo y utilizando las correspondientes piezas de conexión. Cuando las cloacas de aguas servidas sean enterradas, podrán emplearse tanquillas para los empalmes. 6. Diga cómo se harán los cambios de dirección del flujo en las conducciones de aguas servidas: horizontal a vertical y vertical a horizontal.
Artículo 359 Los cambios de dirección del flujo en las conducciones de aguas servidas: horizontales, horizontal a vertical y vertical a horizontal, se harán utilizando piezas de conexión especiales aprobadas previamente por la Autoridad Sanitaria Competente y en la forma que se indica a continuación: a.- Los cambios de dirección del flujo de horizontal a horizontal, en los conductos y ramales de desagüe y en las cloacas de la edificación, se harán formando ángulos no mayores de 45º, utilizando codos con tales características o tanquillas, en el caso de las cloacas de la edificación. b.- Los cambios de dirección del flujo de horizontal a vertical se harán mediante el uso de: 1.- Tees sanitarias sencillas o dobles. 9
2.- Codos de 45º con yees de 45º sencillas o dobles. 3.- Codos de 90º cuando el conducto vertical no tiene conexión alguna en su extremo superior, siendo una simple prolongación del conducto horizontal. 4.- Pieza de conexión especiales, aprobadas previamente por la Autoridad Sanitaria Competente. c.- Los cambios de dirección del flujo, de vertical horizontal se harán mediante el uso de: 1.- Codos de 90º, de radio corto (R < 1.50 d), cuando el diámetro de conductos sea mayor de 7,62 cm (3") o codo de 90º de radio largo (R > 1.50 d), cuando el diámetro del conducto sean de 7,62 cm (3") o menor. 2.- Codos de 45º y yees de 45º. 3.- Piezas sanitarias especiales, aprobadas previamente por la Autoridad Sanitaria Competente. 7. ¿Qué establecen las normas sanitarias para las instalaciones de bajantes de aguas servidas en edificaciones de tres o más pisos? Artículo 362 En edificaciones de tres o más pisos, los bajantes de aguas servidas deberán instalarse en ductos provistos para tal fin y cuyas dimensiones deberán ser tales que permitan el paso de las tuberías y faciliten su mantenimiento. Para este tipo de edificaciones importantes, se recomienda que la instalación de los conductos y ramales de desagüe sean colgantes o instalados en ductos horizontales provistos para tal fin. Las cloacas de la edificación podrán instalarse colgantes o enterradas.
8. Diga que establecen las normas sanitarias para instalaciones en un mismo conducto vertical para los bajantes de aguas servidas y las tuberías del sistema de abastecimiento de agua.
Artículo 363 Se permitirá la instalación en un mismo conducto vertical de los bajantes de aguas servidas y de las tuberías del sistema de abastecimiento de agua siempre que exista una separación mínima de 20 centímetros entre ellas. 9. Diga que establecen las normas sanitarias para las cloacas de las edificaciones que se proyecten a nivel inferior y paralelos a las fundaciones. Artículo 367 Las cloacas de la edificación situadas a un nivel inferior y paralelas a las fundaciones, deberán ser retiradas de las mismas en forma tal que el plano formado por el borde inferior de la fundación y el eje de la cloaca, formen un ángulo de menos de 45º con la horizontal. 10. Diga que establecen las normas sanitarias para los sellos de los sifones de las piezas sanitarias, de ejemplo con figuras. Artículo 381 Los sellos de los sifones de las piezas sanitarias deberán ser protegidos con el sifonaje y la contrapresión mediante el uso de algunos de los siguientes métodos: ventilación individual, ventilación común, ventilación en conjunto, ventilación húmeda, ventilación al bajante, o mediante la combinación de ellos, con la utilización adecuada de tuberías de ventilación, ramales de ventilación, tuberías auxiliares de ventilación, tuberías principales
de ventilación y/o la prolongación de los bajantes de aguas servidas o cualquier otro método diferente siempre y cuando se garantice que dichas piezas cumplen satisfactoriamente la función para la cual están destinadas. En el Apéndice, Figura 30, 31 y 32, se indican esquemáticamente los métodos de ventilación indicados en el presente capítulo.
11. Diga que establecen las normas sanitarias para las piezas sanitarias conectadas directamente a una tubería de desagüe de un excusado.
Artículo 401 Toda pieza sanitaria conectada directamente a una tubería de desagüe de un excusado, aguas abajo de éste, deberá ser ventilada en forma individual, salvo en aquellos casos en los cuales se aplique ventilación de conjunto o ventilación húmeda. 12. Diga que establecen las normas sanitarias para los inodoros de piso, bateas y fregaderos, para su ventilación.
Artículo 405 Cuando entre las piezas sanitarias instaladas en batería figuren: lavamanos, fregaderos, bateas o piezas similares, excusados o urinarios cuyo conducto de desagüe tenga un tramo vertical, deberán ser ventilados en forma individual de acuerdo con lo establecido sobre el particular en el presente capítulo. Artículo 409 Aquellas piezas sanitarias que no puedan ser ventiladas de acuerdo a las distancias máximas establecidas en el artículo 387 tales como bateas, fregaderos y otros similares, deberán descargar en forma indirecta a un inodoro de piso, tanquilla u otro receptáculo propiamente ventilado y cumplirán con lo pautado en el Capítulo XXXVIII de estas normas.
Artículo 410 Los inodoros de piso, bateas y fregaderos que por condiciones estructurales o arquitectónicas, no puedan ser ventiladas según lo pautado en el artículo anterior, podrán ventilarse a través de la misma tubería de desagüe siempre que ésta y los sifones respectivos se aumenten al segundo diámetro nominal superior, a partir de los valores dados en la tabla 40. El conducto horizontal correspondiente deberá ventilarse en su extremo dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 390. 13. Diga que establecen las normas sanitarias para el desagüe indirecto de las tuberías.
Artículo 424 Los desagües provenientes de las piezas sanitarias, dispositivos y equipos que se especifican a continuación deberán descargar al sistema de desagüe de la edificación en forma indirecta: a.- Las tuberías de rebose y limpieza de los estanques de almacenamiento de agua potable; de los estanques hidroneumáticos y de los sistemas de bombeo en general. b.- Las tuberías de los dispositivos y equipos dotados con válvulas de alivio de presión o de temperatura de los sistemas de producción y/o almacenamiento de agua potable fría o caliente y/o de las instalaciones de vapor. c.- Esterilizaciones, lava-útiles y equipos similares de los laboratorios, hospitales, clínicas y demás establecimientos similares. d.- Refrigeradores comerciales, máquinas para fabricar hielo, cavas y equipos similares.
e.- Lavaplatos mecánicos, y equipos usados para la preparación, conservación y expendios de alimentos y bebidas en fuentes de soda, bares, restaurantes y fábricas de productos alimenticios. f.- Las aguas provenientes del rebose, desagüe y lavado de las aceras y de los filtros de las piscinas. g.- Todos aquellos desagües que la Autoridad Sanitaria Competente considere necesarios en resguardo de la salud pública. Artículo 425 El desagüe indirecto se llevará a cabo cumpliendo con los siguientes requisitos: a.- La tubería de descarga se llevará hasta una tanquilla, dren de piso u otro receptáculo adecuado, que esté provisto de sifón con serie de agua y de su correspondiente ventilación. b.- Deberá dejarse un espacio de aire no menor de dos veces el diámetro de la tubería de descarga, entre la salida de dicha tubería y el dispositivo receptor indicado en el punto a. 14. Diga que establecen las normas sanitarias para la instalación de los separadores de grasa. Artículo 430 Se instalarán separadores de grasa en los conductos de desagüe de fregaderos, lavaplatos u otras piezas sanitarias instaladas en restaurantes, cocina de hoteles, hospitales y similares, donde a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente existe el peligro de introducir en el sistema de desagüe grasa en cantidad suficiente para afectar el buen funcionamiento de éste.
CONCLUSIÓN Típicamente, el tratamiento de aguas residuales comienza por la separación física inicial de sólidos grandes (basura) de la corriente de aguas domésticas o industriales empleando un sistema de rejillas (mallas), aunque también pueden ser triturados esos materiales por equipo especial; posteriormente se aplica un desarenado (separación de sólidos pequeños muy densos como la arena) seguido de una sedimentación primaria (o tratamiento similar) que separe los sólidos suspendidos existentes en el agua residual. Para eliminar metales disueltos se utilizan reacciones de precipitación, que se utilizan para eliminar plomo y fósforo principalmente. A continuación sigue la conversión progresiva de la materia biológica disuelta en una masa biológica sólida usando bacterias adecuadas, generalmente presentes en estas aguas. Una vez que la masa biológica es separada o removida (proceso llamado sedimentacion secundaria), el agua tratada puede experimentar procesos adicionales (tratamiento terciario) como desinfección, filtración, etc. El efluente final puede ser descargado o reintroducido de vuelta a un cuerpo de agua natural (corriente, río o bahía) u otro ambiente (terreno superficial, subsuelo, etc). Los sólidos biológicos segregados experimentan un tratamiento y neutralización adicional antes de la descarga o reutilización apropiada.
BIBLIOGRAFÍA http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales REPÚBLICA DE VENEZUELA. MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, Normas para Proyecto, Construcción, Reparación, Reforma y Mantenimiento de Edificaciones (Gaceta Oficial Nº 4.044 Extraordinario del 8 de septiembre de 1988)
Report "Aguas Servidas en Edificaciones"
Share & Embed "Aguas Servidas en Edificaciones"