Source: http://docplayer.fi/2187633-Asuinrakennuksen-energiatehokkuuden-parantaminen.html
Timestamp: 2017-01-24 18:08:41+00:00
Document Index: 22647696

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Asuinrakennuksen energiatehokkuuden parantaminen
Download "Asuinrakennuksen energiatehokkuuden parantaminen"
1 Harri Tekoniemi Asuinrakennuksen energiatehokkuuden parantaminen Opinnäytetyö Kevät 2015 SeAMK Tekniikka Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma2 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Tekniikan yksikkö Tutkinto-ohjelma: Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Tekijä: Harri Tekoniemi Työn nimi: Asuinrakennuksen energiatehokkuuden parantaminen Ohjaaja: Olli Isopahkala Vuosi: 2015 Sivumäärä: 42 Liitteiden lukumäärä: 7 Suomi otti uuden askeleen rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa, kun ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä julkaistiin. Asetuksessa annettiin käyttöön erilaiset mittarit joiden mukaan tulee toimia silloin, kun rakennuksiin suunnitellaan korjauksia, jotka parantavat rakennuksen energiatehokkuutta. Energiatehokkuuden parantaminen ei ole kaikissa rakennuksissa taloudellisesti toteutettavissa samalla tavalla. Asetus on joustava ja jokainen kohde voidaan suunnitella ja toteuttaa kohteeseen parhaiten sopivalla tavalla. Energiatehokkuutta parantavia töitä suunniteltaessa ja toteutettaessa on ensiarvoisen tärkeää, että töihin käytetään ammattitaitoisia henkilöitä. Pätevät henkilöt voivat tehdä korjauksista kustannusarvion, jonka avulla korjauksen kannattavuus voidaan arvioida. Työn tekeminen osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi, mutta samalla haastavaksi tehtäväksi. Huomioonotettavia asioita on todella paljon ja kohteet ovat todellakin erilaisia. Avainsanat: lämmöneristys, kannattavuus3 3 SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Thesis abstract Faculty: School of Technology Degree programme: Construction Management Author: Harri Tekoniemi Title of thesis: Improving the energy efficiency of a house Supervisor: Olli Isopahkala Year: 2015 Number of pages: 42 Number of appendices:7 In Finland the energy efficiency of new buildings has been monitored for years, but there has not been any regulations for older buildings. In 2013 Finnish Ministry of the Environment released a regulation that provides information on what kinds of improvements need to be done and what kinds of methods can be used when dealing with older buildings and energy efficiency. There are four different methods that can be used. In all cases the most important thing to do is to find a person who can plan and supervise all stages needed for a building. To find a competent person for the job is vital for each project. Improving the energy efficiency of a building can be expensive, but the price can also be reasonable. The most important thing is to make the most suitable decisions for each building. In each case it is very important to calculate the costs of energy efficiency improvement in advance. When the cost estimate is available, it is possible to calculate a rough estimate for the repayment period of the investments. The shorter the repayment period is, the more worthwhile it will be to improve energy efficiency of a building. Keywords: energy efficiency, repayment period4 4 SISÄLTÖ Opinnäytetyön tiivistelmä... 2 Thesis abstract... 3 SISÄLTÖ... 4 Kuvio- ja taulukkoluettelo... 6 Käytetyt termit ja lyhenteet JOHDANTO TAUSTA Lainsäädäntö Rakennuskanta Rakennusfysiikka Rakennuksen kosteuskuormat TIILIVERHOILTU OMAKOTITALO Ulkoseinärakenne Sisäpuolinen lisälämmöneristäminen Kosteustekninen toiminta Kustannukset Takaisinmaksuaika Ulkopuolinen lisälämmöneristäminen Kosteustekninen toiminta Kustannukset Takaisinmaksuaika Yläpohja Lisälämmöneristetty yläpohjarakenne Kosteustekninen toiminta Kustannukset Takaisinmaksuaika PUUVERHOILTU RINTAMAMIESTALO Ulkoseinärakenne Uusi ulkoseinärakenne Kustannukset... 365 Takaisinmaksuaika JOHTOPÄÄTÖKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tiiliverhoiltu omakotitalo Rintamamiestalo POHDINTA LÄHTEET LIITTEET... 436 6 Kuvio- ja taulukkoluettelo Kuvio 1. Suomen rakennuskanta Kuvio 2. Rakennuksen kosteuslähteet Kuvio 3. Asuinrakennuksen pohjapiirustus Kuvio 4. Tiiliverhoillun talon alkuperäinen ulkoseinärakenne Kuvio 5. DOF -lämpö 2.2-ohjelmalla laskettu lämpö- ja kosteuskäyrä Kuvio 6. Sisäpuolelta lisälämmöneristetty ulkoseinärakenne Kuvio 7. Sisäpuolelta lisälämmöneristetyn ulkoseinän kosteustekninen toiminta. 19 Kuvio 8. Tiiliverhoillun talon ulkopuolelta lisälämmöneristetty rakenne Kuvio 9. Ulkopuolelta lisälämmöneristetyn ulkoseinän kosteuskuvaaja Kuvio 10. Tiiliverhoillun talon alkuperäinen yläpohjarakenne Kuvio 11. Tiiliverhotun talon lisälämmöneristetty yläpohja Kuvio 12. Lisälämmöneristetyn yläpohjan kosteustekninen tarkastelu Kuvio 13. Rintamamiestalon 1. kerroksen pohjakuva Kuvio 14. Rintamamiestalon alkuperäinen ulkoseinärakenne Kuvio 15. Lisälämmöneristetyn rakenteen 1, kosteustekninen toiminta Taulukko 1. Ulkoseinän lisälämmöneristämisen kustannukset Taulukko 2. Ulkopuolisen lisälämmöneristämisen kustannukset Taulukko 3. Yläpohjan lisälämmöneristyksen kustannukset Taulukko 4. Ulkoseinien lisälämmöneristämisen kustannukset... 377 7 Käytetyt termit ja lyhenteet Diffuusio E-luku Kastepiste Konvektio Lambda-arvo Kosteuden siirtymistä vesihöyryn osapaine-erojen vaikutuksesta alemman pitoisuuden suuntaan. Energiamuotojen kertoimilla painotettu ostoenergian laskennallinen ominaiskulutus. Ilman lämpötila, jossa ilman sisältämän vesihöyryn tiivistyminen alkaa. Lämmön kulkeutumista nesteessä tai kaasussa lämmön tai paine-erojen aiheuttamien virtausten mukana. Lämpövirran tiheys jatkuvuustilassa pituusyksikön paksuisen tasa-aineisen ainekerroksen pintojen läpi, kun lämpötilaero ainekerrosten välillä on yksikön suuruinen. Takaisinmaksuaika U-arvo Aika, jona investointi maksaa hintansa takaisin. Lämmönläpäisykerroin, joka ilmoittaa lämpövirran tiheyden, joka jatkuvuustilassa läpäisee rakennusosan, kun lämpötilaero rakennusosan eri puolilla olevien ympäristöjen välillä on yksikön suuruinen.8 8 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön aihe on energiatehokkuuden parantaminen lisälämmöneristämällä pientaloissa. Lisälämmöneristämistä pidetään kannattavana tai liian kalliina, paljolti lähteestä riippuen. Etenkin eristevalmistajat mainostavat lisälämmöneristyksen kannattavuutta ja lyhyitä takaisinmaksuaikoja. Lisälämmöneristämisellä onkin mahdollista saada huomattavia säästöjä rakennuksen käyttökuluihin ja ennen kaikkea asumisviihtyvyyteen. Lisälämmöneristämisen hyödyllisyyttä epäilevät tahot keskittyvät yleensä lisälämmöneristämisen korkeisiin kustannuksiin. Hyvällä suunnittelulla myös lisälämmöneristämisen kustannuksiin on saatavissa merkittäviä helpotuksia. Esimerkiksi kotitalousvähennyksen avulla lisälämmöneristämisen työkustannuksia voi alentaa merkittävästi. Suomen rakennuskanta muodostuu useilla eri vuosikymmenillä rakennetuista rakennuksista. Rakennustapoja ja rakennuksia on hyvin erilaisia. Tästä syystä energiatehokkuuden parantamista ei ole kannattavaa toteuttaa kaikkiin kohteisiin samalla tavalla. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kahden erilaisen asuinrakennuksen lisälämmöneristämistä. Opinnäytetyössä selvitetään laskennallisesti, mikä on tarvittava työmäärä ja lisälämmöneristämisen kustannus. Opinnäytetyössä tutkitaan laskennallisin menetelmin vaihtoehtoja, joilla rakennusten rakenteet saataisiin ympäristöministeriön asetuksen rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä edellyttämälle tasolle.9 9 2 TAUSTA 2.1 Lainsäädäntö Rakennusten energiatehokkuus on huomioitu uudisrakentamisessa jo pitkään, mutta korjausrakentaminen ei ole aikaisemmin ollut säätelyn piirissä. Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä perustelumuistion mukaan tavoitteeksi on asetettu 25 %:n säästö energian kulutuksessa ja 45 %:n säästö hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2050 mennessä. Lyhyen aikavälin tavoite on rakennusten energiankulutuksen pienentäminen kuudella prosentilla vuoteen 2020 mennessä. (Kauppinen 2013, 1.) Kaikki olemassa olevat rakennukset eivät tule säätelyn alaisiksi. Asetus koskee ainoastaan korjaus- ja muutostöitä, joihin vaaditaan rakennuslupa tai toimenpidelupa. Rakennuslupaa vaativia toimenpiteitä ovat kaikki rakennuksen energiataloudellisuutta parantavat muutokset. (A 4/ , 1.) Rakennusluvan tarpeellisuus selviää parhaiten paikallisesta rakennusvalvonnasta. Paikallisesta rakennusvalvonnasta saa tarvittaessa ohjausta myös luvan hakuprosessiin. Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (A 4/ ) antaa kolme vaihtoehtoehtoa siihen, kuinka rakennusten energiatehokkuuden paraneminen voidaan todeta. Yksi vaihtoehto on parantaa rakennusosan U-arvoa. Seinien ja yläpohjan U-arvo tulee puolittaa tai saavuttaa uudisrakentamisen taso. Ikkunoiden ja ovien U-arvon tulee olla 1,0 W/m 2 K tai parempi. Alapohjan energiataloudellisuutta parannetaan mahdollisuuksien mukaan. (A 4/ , 2.) Toinen vaihtoehto on rakennuksen standardikäytön mukaisen energiankulutuksen pienentäminen. Asetus rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-10 10 ja muutostöissä määrittää rakennusluokkakohtaiset maksiarvot. Esimerkiksi pientalon standardinmukainen energiankulutuksen maksimiarvo on 180 kwh/m 2. (A 4/ , 3.) Keinoja energiankulutuksen pienentämiseen ovat esimerkiksi lämpöhäviöiden pienentäminen ja teknisten järjestelmien parantaminen. Kolmas vaihtoehto on laskennallisen E-luvun pienentäminen lähtötilanteesta. E-luvun laskennassa huomioidaan kulutetun energian lisäksi luonnonvarojen käyttöä energiamuodon kertoimen avulla. Pientaloissa uuden E-luvun tulee olla 80 % lasketusta E-luvusta. (A 4/ , 3.) Rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa myös teknisiä järjestelmillä, kuten lämmön talteenottoa tai lämmitysjärjestelmää parantamalla. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen on oltava vähintään 45 %. (A 4/ , 2.) Korjausrakennuskohteisiin tulisi ennen korjausten aloitusta laatia pitkän tähtäimen suunnitelma (A 4/ , 3). Pitkän tähtäimen suunnitelman tulisi perustua kohteessa toteutettuun kuntoarvioon tai energiakatselmukseen. Tällä pyritään varmistamaan se, että pätevät henkilöt ottavat kaikki tarvittavat asiat huomioon ennen korjausten aloitusta. Kohteeseen sopivilla toimenpiteillä varmistetaan rakennuksen oikea toiminta pitkälle tulevaisuuteen myös muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Kaikissa vaihtoehdoissa erittäin tärkeää on se, että kohde suunnitellaan kokonaisuutena vaikka toteutus tehtäisiin vaiheittain. Suunnittelun lisäksi myös korjausten toteutus on suoritettava huolellisesti. 2.2 Rakennuskanta Kuviossa 1 esitetään Suomen rakennuskanta rakentamisvuoden perusteella. Merkittävä osa Suomen nykyisestä rakennuskannasta on rakennettu vuosina Rakennusten peruskorjausikänä voidaan pitää vuotta, jonka osa Suomen rakennuskannasta on jo saavuttanut. (Ympäristöministeriön raportteja 28/ , 9 10).11 11 Kuvio 1. Suomen rakennuskanta (Ympäristöministeriön raportteja 28/ , 9). 2.3 Rakennusfysiikka Rakennusfysiikan tuntemus on tärkeää kaikessa korjausrakentamisessa. Riittämätön rakennusfysiikan ymmärrys saattaa johtaa vääriin rakenneratkaisuihin, jotka eivät sovellu nykyisiin tai tuleviin ilmasto-olosuhteisiin. Korjausrakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon muun muassa konvektiolla ja diffuusiolla rakenteisiin siirtyvät ja mahdollisesti tiivistyvät kosteuskuormat. Lisälämmöneristettäessä lämpövuodot rakenteen läpi yleensä vähenevät. Lämpövirtauksilla on saattanut olla merkittävä vaikutus rakenteen kuivumiseen. Lämpövirtausten pieneneminen tulee korjauskohteissa ottaa huomioon muun muassa varmistamalla rakenteen tuuletuksen toimivuus. Korjausrakentamisessa on huomioitava myös ääneneristävyys. Hyvällä ääneneristyksellä on merkittävä vaikutus asumisviihtyvyyteen. Rakenteen energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet saattavat vaikuttaa rakenteen ääneneristykseen.12 Rakennuksen kosteuskuormat Rakennuksen kosteuskuormat muodostuvat rakennuksen ulkopuolisista ja sisäpuolisista kuormituksista. Rakennukseen vaikuttavia kosteuskuormia esitetään kuviossa 2. Ulkoapäin rakennukseen tavallisimmin vaikuttavia kosteuskuormia ovat sade, lumi, roiskevedet maaperästä kapillaarisesti nouseva kosteus, pohjavesi valumavedet, vajovesi. Sisällä kosteuskuormaa tyypillisesti aiheutuu ihmisistä ruuanlaitosta pyykinpesusta ja peseytymisestä rakennekosteudesta diffuusiosta. Kuvio 2. Rakennuksen kosteuslähteet (RT , 1).13 13 Kaikki rakennukset joutuvat alttiiksi kosteuskuormille ja siksi on tärkeä ottaa kosteuskuormat huomioon rakennuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Korjauskohteiden kosteuskuormien hallinta saattaa olla jopa haastavampaa, koska vanhat rakenneratkaisut eivät aina ole nykyisen tiedon mukaan oikein rakennettuja. Sekä korjaus- että uudiskohteissa joudutaan huomioimaan muuttuvat ilmasto-olosuhteet ja asumistottumukset. Ilmaston lämpeneminen lisää viistosateiden määrää lumisateiden vaihtuessa vesisateiksi. Pidemmät sadejaksot puolestaan lisäävät ulkopuolista kosteuskuormaa ja mahdollisesti hidastavat rakenteiden kuivumista. Sademäärät tulevat lisääntymään pitkällä aikavälillä etenkin talvisin, kun ilmaston lämpenemisen seurauksena sateet saadaan lumen sijasta vetenä. (Jylhä 2012, 19.)14 14 3 TIILIVERHOILTU OMAKOTITALO Tutkittava rakennus sijaitsee Jalasjärvellä Puskanmäen asuntoalueella. Rakennus on rakennettu vuonna 1982 alueelle, jossa on paljon samaan aikaan ja samalla rakennustyylillä rakennettuja omakotitaloja. Rakennuksen huoneistoala on 105 m 2 ja rakennusala 163,5 m 2. Huoneistoalan rajaamaa ulkoseinää rakennuksessa on 42,6 metriä ja huonekorkeus rakennuksessa on 2500 mm. Ulkoseinäneliöitä on sisämittojen mukaan 95,5 m 2. Kuviossa 3 on esitetty rakennuksen pohjapiirustus. Rakennuksessa on maanvarainen alapohja, jonka lisälämmöneristäminen ei ole käytännössä mahdollista ilman suurempia purkutöitä. Tämän vuoksi alapohjan lisälämmöneristämistä ei tässä työssä käsitellä. Kuvio 3. Asuinrakennuksen pohjapiirustus.15 Ulkoseinärakenne Vuonna 1982 rakennetun omakotitalon alkuperäisten suunnitelmien mukainen ulkoseinän rakenne on kuvion 4 mukainen. Rakenteelle laskettiin U-arvo Puuinfon internetsivuilta löytyvällä laskurilla, joka kertoi rakenteen U-arvoksi 0,24 W/m 2 K (Liite 1). Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä määrittää ulkoseinän U-arvo vaatimuksen. Rakennusosakohtaisessa tarkastelussa ulkoseinän uuden rakenteen tulee U-arvon olla 0,5 x alkuperäinen U-arvo tai enintään 0,17 W/m 2 K (A 4/ ,2). Tutkittavassa kohteessa tulee siis suunnitella rakenne, jonka U-arvo on 0,17 W/m 2 K. Kuvio 4. Tiiliverhoillun talon alkuperäinen ulkoseinärakenne.16 16 Laskennallisen tarkastelun perusteella olemassa olevassa rakenteessa ei kosteuden tiivistymistä tapahdu (Kuvio 5). Kuviossa 5, oikeanpuoleisessa kuvaajassa punainen viiva kuvaa vesihöyryn osapainetta rakenteen eri kohdissa. Sininen viiva taas kertoo kastepisteen sijainnin. Viivojen risteäminen kertoisi mahdollisesta kosteuden tiivistymisestä rakenteessa. Kuviossa 5, vasemmanpuoleisen kuvaajan punainen viiva kertoo lämpötilan rakenteessa. Kuvaaja esittää lämpötilan rakenteessa tilanteessa, jossa sisälämpötila on +20 C ja ulkolämpötila -20 C. Laskennallinen tulos perustuu olettamukseen, että asennus tehdään huolellisesti. Virheet esimerkiksi höyrynsulkumuovin asennuksessa saattavat johtaa kosteuden tiivistymiseen rakenteessa. Kuvio 5. DOF -lämpö 2.2-ohjelmalla laskettu lämpö- ja kosteuskäyrä.17 Sisäpuolinen lisälämmöneristäminen Kohteessa tutkitaan aluksi sisäpuolisen lisälämmöneristämisen mahdollisuus. Suurimpana syynä tähän on tiilimuuraus, joka on edelleen lähes uudenveroisessa kunnossa. Kuvion 6 mukaisella rakenteella saavutetaan asetuksen rakennusten energiatehokkuuden parantaminen korjaus- ja muutostöissä (A 4/ ) mukainen lämmöneristävyys. Vaatimuksen mukaan U-arvon tulee olla 0,5 x alkuperäinen U-arvo tai enintään 0,17 W/m 2 K (A 4/ , 2). Suunnitellun rakenteen U-arvo on 0,17 W/m 2 K (Liite 2). Kuvio 6. Sisäpuolelta lisälämmöneristetty ulkoseinärakenne.18 Kosteustekninen toiminta Rakenteen kosteusteknistä toimintaa tarkastellaan DOF -lämpö 2.2 -ohjelmalla, joka on yksi markkinoilla olevista kyseiseen tarkoitukseen soveltuvista tuotteista. Ohjelmalla tehty laskelma osoittaa, että laskennallisesti kosteuden tiivistymistä ei tapahdu rakenteen missään kohdassa. Kuviossa 7, oikeanpuoleinen kuvaaja esittää vesihöyryn osapaineen ja kastepisteen käyttäytymistä rakenteessa. Kuvaajassa viivat eivät kohtaa, mistä voidaan päätellä, ettei rakenteessa tapahdu kosteuden tiivistymistä. Kuviossa 7, vasemmanpuoleisen kuvaajan punainen viiva kertoo lämpötilan rakenteessa. Kuvaaja esittää lämpötilan rakenteessa tilanteessa, jossa sisälämpötila on +20 C ja ulkolämpötila -20 C. Laskennallinen malli perustuu olettamukseen, että asennustyö tehdään huolellisesti. Virheet esimerkiksi höyrynsulkumuovin asennuksessa saatavat johtaa kosteuden tiivistymiseen rakenteessa.19 19 Kuvio 7. Sisäpuolelta lisälämmöneristetyn ulkoseinän kosteustekninen toiminta Kustannukset Ulkoseinän sisäpuolisen lisälämmöneristämisen kustannuksia laskettaessa otettiin huomioon luonnollisesti kaikki tarvittavat rakennusmateriaalit. Lisäksi aika, joka kuluu vanhan rakenteen purkamiseen, uuden asentamiseen ja viimeistelyyn, huomioidaan kustannuksissa. Kustannusten laskennassa otetaan huomioon myös se, että asunto ei ole asukkaiden käytettävissä korjauksen aikana. Kustannuksia syntyy myös väliaikaisesta majoituksesta. Ulkoseinän lisälämmöneristämisen kustannukset on esitetty liitteessä 3. Laskelmasta nähdään, että kulut jakaantuvat lähes tasan rakennusmateriaalien ja työn kesken. Työtunnin hinnaksi arvioidaan 40 /tunti ja rakennusmateriaalien yksikköhinnat ovat rautakaupan hinnastosta saatuja Lisälämmöneristämisen kustannusten yhteenveto on esitetty taulukossa 1.20 20 Taulukko 1. Ulkoseinän lisälämmöneristämisen kustannukset. Työ- ja materiaalikustannukset Yhteensä euroa Purkutyöt 2427 Purkujätteen käsittely 500 Väliaikainen majoitus 500 Asennustyöt 4695 Tarvikkeet 6975 Kustannukset yhteensä Takaisinmaksuaika Takaisinmaksuaikaa laskettaessa on huomioitava se, kuinka suuri osa kustannuksista aiheutuu varsinaisesta lisälämmöneristämisestä ja kuinka paljon korjauksia olisi jouduttu tekemään ilman lisälämmöneristämistäkin. Lisälämmöneristämisestä johtuvia kustannuksia arvioidaan olevan noin 58,9 % kokonaiskustannuksista eli Ulkoseinärakenteen U-arvo muuttuu eristemateriaalien vaihtamisella arvosta 0,24 W/m 2 K arvoon 0,17 W/m 2 K. Kun muutos rakenneosan U-arvoon tiedetään, muutos energiahukkaan saadaan laskettua kaavan (1) avulla. = (1) U on säästynyt U-arvo [W/m 2 C]. A on seinän pinta-ala. ΔT on lämmitystarveluku. t on ajanjakson pituus. Sijoittamalla arvot kaavaan (1) voidaan laskea energiahukan muutos: =,, ²21 21 = 710 kwh Rakennusosan U-arvo parani muiden suureiden pysyessä ennallaan. Parannus U- arvossa tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että muutos energiahukassa on säästöä. Lämmitysenergian hinnan arvioidaan olevan 13 c/kwh, jolloin vuosittainen säästö on noin 92. Takaisinmaksuajaksi 92 euron vuotuisella säästöllä tulee noin 96 vuotta. 3.3 Ulkopuolinen lisälämmöneristäminen Ulkoseinän ulkopuolinen lisälämmöneristäminen on vaihtoehdoista vähemmän todennäköinen. Tärkeimpänä perusteena tähän on lähes uudenveroisessa kunnossa oleva julkisivumuuraus. Julkisivumuurauksen hyvästä kunnosta huolimatta päätettiin laskennallisesti tutkia myös ulkoseinän lisälämmöneristäminen ulkopuolelta. Korjauksen yhteydessä julkisivumateriaali vaihdetaan lautaverhoukseksi. Kuvion 8 mukaisella rakenteella saavutetaan asetuksen rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä mukainen U-arvo. Rakenteen uuden U-arvon tulee olla 0,5 x alkuperäinen U-arvo tai enintään 0,17 W/m 2 K (A 4/ , 2). Suunnitellun rakenteen U-arvo on 0,15 W/m 2 K, joka alittaa ympäristöministeriön asetuksen vaatimuksen.22 22 Kuvio 8. Tiiliverhoillun talon ulkopuolelta lisälämmöneristetty rakenne Kosteustekninen toiminta Suunnitellun rakenteen kosteustekninen toiminta tutkittiin laskennallisin keinoin DOF -lämpö 3.0-ohjelman avulla. Kyseinen ohjelma on vastaava kuin aiemmin käytetty DOF-lämpö 2.2, mutta versio 3.0 on käytettävissä selainpohjaisessa sovelluksessa. Kuvio 9 esittää uuden rakenteen kosteusteknistä toimintaa. Kuvaajasta voidaan päätellä, ettei laskennallisen mallin mukaan rakenteen sisällä tapahdu kosteuden tiivistymistä. Suunnitellun kaltainen rakenne voitaisiin kohteessa toteuttaa. Laskennallinen malli perustuu olettamukseen, että asennus tehdään huolellisesti. Virheet esimerkiksi höyrynsulkumuovin asennuksessa saattavat johtaa kosteuden tiivistymiseen rakenteessa.23 23 Kuvio 9. Ulkopuolelta lisälämmöneristetyn ulkoseinän kosteuskuvaaja Kustannukset Ulkopuolisessa lisälämmöneristämisessä merkittävä osa kustannuksista tulee vanhan kuorimuurauksen purkamisesta ja poiskuljettamisesta. Tiiliverhouksen nykyinen kunto on niin hyvä, ettei sen kunnostamiseen olisi mitään muuta syytä kuin lisälämmöneristäminen. Kuorimuurauksen purkamisesta aiheutuvat kustannukset huomioidaan lisälämmöneristämisen kustannusten laskennassa. Ulkopuolisesta lisälämmöneristämisestä aiheutuvat kustannukset on esitetty taulukossa 2.24 24 Taulukko 2. Ulkopuolisen lisälämmöneristämisen kustannukset. Työ- ja materiaalikustannukset Yhteensä euroa Kuorimuurauksen purku 3342 Purkujätteen hävittäminen 800 Lisärungon asennus, eristäminen, tuulensuojan 5287 ja ulkoverhouksen asennus Ulkomaalaus 510 Työt yhteensä 9939 Runkomateriaalit 1175 Lämmöneriste 1109 Koolaus 285 Tuulensuojalevy 990 Julkisivuverhous 2125 Materiaalit yhteensä 5684 Lisälämmöneristämisen kustannus yhteensä Takaisinmaksuaika Ulkopuolisen lisälämmöneristyksen muutos U-arvoon on aavistuksen suurempi, kuin mitä sisäpuolisella lisälämmöneristämisellä saavutettiin. Kaavalla (1) laskettu säästetty energiahukka on 1014 kwh. Energian hinnan arvioidaan olevan 0,13 /kwh, jolloin vuotuinen säästö on 132 vuodessa. Ulkopuolisen lisälämmöneristyksen takaisinmaksuaika on pidempi kuin sisäpuolisen lisälämmöneristämisen. Ulkopuolisen lisälämmöneristämisen kustannuksiin huomioidaan kaikki kulut takaisinmaksuaikaa laskettaessa. Vuotuisella säästöllä laskettuna takaisinmaksuaika on noin 118 vuotta.25 Yläpohja Talon yläpohjaan on suunniteltu kuvion 10 mukainen rakenne. Eristeenä on 250 mm mineraalivillaa asennettuna niin, että päällekkäisissä kerroksissa samansuuntaisten saumojen määrä on mahdollisimman vähäinen. Puuinfo.fi-internetsivustolta löytyvällä Puurakenteen U-arvon määrittäminen laskurilla laskettiin olemassa olevan rakenteen U-arvo ja tulokseksi saatiin 0,173 W/m 2 K (liite 4). Asetus rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (A 4/ ) määrää, kuinka paljon rakenneosan U-arvon tulee parantua. Rakenneosan energiatehokkuutta muutettaessa yläpohjan uusi U-arvo tulee olla 0,5 x alkuperäinen U-arvo tai enintään 0,09 W/m 2 K. (A 4/ , 2.) Esimerkkinä olevan rakennuksen kohdalla se tarkoittaa yläpohjarakennetta, jonka U-arvo on enintään 0,09 W/m 2 K.26 26 Kuvio 10. Tiiliverhoillun talon alkuperäinen yläpohjarakenne Lisälämmöneristetty yläpohjarakenne Tiiliverhoillun talon yläpohjan lisälämmöneristys on nopeinta ja edullisinta suorittaa puhallettavalla eristeellä. Saavuttaakseen asetuksen rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (A 4/ ) vaatimustaso yläpohjaan tarvitaan 275 mm:n kerros puhallettavaa eristettä. Asennettavan puhallettavan eristeen lämmönjohtavuuden tulee olla enintään 0,041 W/mK (liite 5). Lisäeristetty yläpohjarakenne on esitetty kuviossa 11. Aavistuksen parempi U-arvo saavutetaan esimerkiksi mineraalivillalla, jonka lämmönjohtavuus on 0,035 W/mK ja kerroksen paksuus 225 mm.27 27 Puhallettavaan eristeeseen verrattuna levymäisen lämmöneristeen käyttäminen nostaa kustannuksia. Lisäkustannukset syntyvät levymäisen villan korkeammista asennuskustannuksista. Kuvio 11. Tiiliverhotun talon lisälämmöneristetty yläpohja Kosteustekninen toiminta Yläpohjan kosteusteknisen toiminnan laskennallinen tarkastelu suoritettiin DOFlämpö 2.2 -ohjelman avulla. Kuviossa 12, oikeanpuoleinen kuvaaja esittää vesihöyryn osapaineen ja kastepisteen käyttäytymistä rakenteessa. Kuvaajassa viivat eivät kohtaa, mistä voidaan päätellä, ettei rakenteessa tapahdu kosteuden tiivistymistä.28 28 Kuviossa 12, vasemmanpuoleisen kuvaajan punainen viiva kertoo lämpötilan rakenteessa. Kuvaaja esittää lämpötilan rakenteessa tilanteessa, jossa sisälämpötila on +20 C ja ulkolämpötila -20 C. Laskennallinen malli perustuu olettamukseen, että asennus tehdään huolellisesti. Virheet esimerkiksi höyrynsulkumuovin asennuksessa saattavat johtaa kosteuden tiivistymiseen rakenteessa. Kuvio 12. Lisälämmöneristetyn yläpohjan kosteustekninen tarkastelu Kustannukset Yläpohjan lisälämmöneristettävä alue on noin 115 m 2, mikä tarkoittaa 275 mm:n eristevahvuudella 31,63 m 3 ja pyöristettynä 32 kuutiota puhallettavaa eristettä.29 29 Ennen puhallettavan eristeen asennusta kohteeseen tulee asentaa tuulenohjeimet. Tuulenohjaimet ohjaavat ilmavirtoja räystäillä niin, ettei ilmavirta kuljeta lämmöneristettä mennessään. Toisaalta tuulenohjeimet myös suojaavat räystäitä tukkeutumiselta puhallettavan lämmöneristeen asennuksen yhteydessä. Lisälämmöneristämisen tarvikkeiden hintatiedot saatiin rautakaupasta. Tuulenohjainten asennuksessa käytettiin opinnäytetyön laatijan omakohtaista kokemusta tarvittavasta ajasta. Yläpohjan lisälämmöneristämisestä aiheutuvat kustannukset on eritelty taulukossa 3. Taulukko 3. Yläpohjan lisälämmöneristyksen kustannukset Työ- ja materiaalikustannukset Yhteensä euroa Lisälämmöneriste 1165 tuulenohjeimet 285 tuulenohjainten asennus 350 Kustannukset yhteensä Takaisinmaksuaika Lisälämmöneristämisen takaisinmaksuajan selvittämiseksi tulee ensin selvittää muutos energiahukan määrässä. Tämä saadaan selville kaavan (1) avulla. Tarkasteltavassa kohteessa yläpohjan U-arvo parani arvosta 0,17 W/m 2 K arvoon 0,09 W/m 2 K. Parantunut U-arvo tarkoittaa pienempää lämpövirtausta rakenteen läpi. Parannusta lämmöneristävyyteen on 0,0854 W/m 2 K.30 30 =,, ² =1043 h Rakenteen uusi U-arvo on alkuperäistä pienempi. Pienempi U-arvo tarkoittaa pienempää lämpövirtausta rakenteen läpi. U-arvon pienentyessä voidaan kaavalla (1) laskea säästynyt energiahukka. Sijoittamalla kaavaan (1) tarvittavat parametrit, säästyväksi energiahukaksi saadaan1043 kwh vuodessa. Laskelmassa käytettiin energian hinnalle arvoa 13 c/kwh, jolloin yhden vuoden aikana säästöä tulee 136. Yläpohjan lisälämmöneristämisen takasinmaksuajaksi tässä tapauksessa saatiin noin 13,3 vuotta.31 31 4 PUUVERHOILTU RINTAMAMIESTALO Toinen tutkimuskohde on vuonna 1956 valmistunut 1½-kerroksinen, kellarillinen omakotitalo. Asumiskäytössä rakennuksesta on kaksi ylintä kerrosta ja kellarissa sijaitsivat pesu- ja varastotilat. Ensimmäisessä kerroksessa kerrosneliöiden määrä on noin 80 m 2 ja toisessa kerroksessa noin 40 m 2. Ulkoverhouksen pinta-ala on 185,9 m 2. Asuinrakennuksessa on tällä hetkellä ulkoverhouksena lomalaudoitus. Kuvio 13. Rintamamiestalon 1. kerroksen pohjakuva.32 Ulkoseinärakenne Puuverhoillun talon ulkoseinän nykyinen rakenne (US4) on nähtävissä kuviossa 14. Ulkoseinän rakenteen U-arvoksi laskettiin 0,55 W/m 2 K (Liite 6). Asetus rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (A 4/ ) kertoo vaadittavan U-arvon. Ulkoseinärakenteen uuden U-arvon tulee olla 0,5 x alkuperäinen U-arvo tai enintään 0,17 W/m 2 K (A 4/ , 2). Asetuksen vaatimuksen täyttämiseen riittäisi ulkoseinärakenne, jonka U-arvo on 0,27 W/m 2 K. Kohteessa haluttiin kuitenkin tutkia rakenne, jonka U-arvo vastaa uudisrakennusten U-arvon vertailuarvoa oli 0,17 W/m 2 K (A 2/ , 13). Kuvio 14. Rintamamiestalon alkuperäinen ulkoseinärakenne.33 Uusi ulkoseinärakenne Puuverhoillun rintamamiestalon ulkoverhous on tullut tiensä päähän. Lisälämmöneristys voidaan toteuttaa samassa yhteydessä ulkoverhouksen uusimisen kanssa. Rakenteen U-arvon parantaminen on mahdollista toteuttaa lisäämällä eristettä nykyiseen eristeeseen tai korvaamalla olemassa oleva kutterilastu esimerkiksi mineraalivilla ja lisäämällä eristeen määrää alkuperäiseen nähden. Vanhan eristeen säilyttävä vaihtoehdon laskennallinen kosteustekninen toiminta on kuvattu kuviossa 15. Kuviossa 15, oikeanpuoleinen kuvaaja esittää vesihöyryn osapaineen ja kastepisteen käyttäytymistä rakenteessa. Kuvaajassa viivat eivät kohtaa mistä voidaan päätellä, ettei rakenteessa tapahdu kosteuden tiivistymistä. Kuviossa 15, vasemmanpuoleisen kuvaajan punainen viiva kertoo lämpötilan rakenteessa. Kuvaaja esittää lämpötilan rakenteessa tilanteessa, jossa sisälämpötila on +20 C ja ulkolämpötila -20 C. Vaihtoehto, jossa alkuperäinen eriste korvataan uudella, tutkittiin laskennallisin keinoin. Kuviossa 16, oikeanpuoleinen kuvaaja esittää vesihöyryn osapaineen ja kastepisteen käyttäytymistä rakenteessa. Kuvaajassa viivat eivät kohtaa, mistä voidaan päätellä, ettei rakenteessa tapahdu kosteuden tiivistymistä. Kuviossa 16, vasemmanpuoleisen kuvaajan punainen viiva kertoo lämpötilan rakenteessa. Kuvaaja esittää lämpötilan rakenteessa tilanteessa, jossa sisälämpötila on +20 C ja ulkolämpötila -20 C. Koska molemmat rakenteet ovat kosteusteknisen tarkastelun suhteen samalla viivalla, toteutustapa valitaan muilla perusteilla. Yksi valintaan vaikuttava asia tämän kohteen kohdalla oli tieto siitä, että kutterinlastueristeen tiedetään painuneen, erityisesti ikkunoiden alta. Eristeiden mahdolliset painumat ovat löydettävissä esimerkiksi lämpökamerakuvauksen avulla ja korjattavissa lisäämällä uutta kutterilastua vajaisiin kohtiin.34 34 Painuneen eristeen lisäämiseksi vinolaudoitusta voidaan joutua purkamaan paljonkin. Tämän vuoksi kohteessa päädyttiin vanhan kutterilastun poistamiseen ja korvaamiseen nykyaikaisella eristeellä. Kuvio 15. Lisälämmöneristetyn rakenteen 1, kosteustekninen toiminta.35 35 Kuvio 16. Lisälämmöneristetyn rakenteen 2, kosteustekninen toiminta. Uuteen ulkoseinärakenteeseen valittiin lämmöneristeet, joiden lämmönjohtavuus on 0,037 W/mK. Lisäksi rakenteeseen suunniteltiin 50 mm paksu tuulensuojaeriste, jonka lämmöneristävyysarvo on 0,031 W/mK. Näillä tuotteilla uusi ulkoseinärakenne saavuttaa tavoitellun, uudisrakennuksilta vaaditun U-arvon ulkoseinärakenteelle 0,17 W/m 2 K (Liite 7).36 36 Kuvio 7. Rintamamiestalon uusi ulkoseinärakenne Kustannukset Ulkoseinän lisälämmöneristäminen ajoitetaan ulkoverhouksen uusimisen yhteyteen. Ulkoverhouksen vaihtoon liittyviä rakennustöitä ja tarvikkeita ei huomioida lisälämmöneristämisen kustannuksia laskettaessa. Lisälämmöneristämisen kustannuksia tarkasteltaessa laskelmiin otetaan mukaan eristemateriaalit sekä niiden asennus. Vinolaudoituksen purkamisesta, vanhojen eristeiden poistamisesta ja hävittämisestä aiheutuvat kustannukset huomioidaan myös laskelmassa. Työn tuntihinnaksi laskelmissa arvioidaan 40 euroa. Rakennustarvikkeiden yksikköhinnat saatiin rautakaupasta Ulkoverhouksen pinta-ala on 185,9 m 2, jonka lisälämmöneristämisestä aiheutuvat kustannukset on esitetty taulukossa 4.37 37 Taulukko 4. Ulkoseinien lisälämmöneristämisen kustannukset. Työ- ja materiaalikustannukset Yhteensä euroa Eristeet 2071 Tuulensuojaeriste 2790 Asennustyöt 3135 Rakennusjätteiden käsittely 500 Kustannukset yhteensä Takaisinmaksuaika Uuden ulkoseinärakenteen avulla saavutetaan 0,38 W/m 2 K parannus ulkoseinän U- arvossa. Rakenteen U-arvon parantuessa lämpövuodot rakenteen läpi pienenevät. Kaavan (1) avulla saadaan laskettua säästyväksi energiahukaksi: =,,, ² =7500 h Energian hinnaksi arvioidaan 13 senttiä kilowattitunnilta. Arvioidulla energian hinnalla vuotuinen säästö on 975 vuodessa. Lisälämmöneristämisen takaisinmaksuajaksi tulee noin 9 vuotta.38 38 5 JOHTOPÄÄTÖKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen tulee aina suunnitella jokaiseen rakennukseen erikseen. Lisälämmöneristäminen ei ole paras vaihtoehto kaikkiin rakennuksiin. Suurempi hyöty voidaan saavuttaa pienemmillä kustannuksilla esimerkiksi lämmitysjärjestelmän parannuksilla. Pelkkä hyvä ja huolellinen suunnittelu ei riitä. Suunnitelmien oikea toteuttaminen on erittäin tärkeää. 5.1 Tiiliverhoiltu omakotitalo Tiiliverhotun omakotitalon kohteessa tutkittiin ulkoseinärakenteen lisälämmöneristämistä sekä sisä- että ulkopuolelta. Lisäksi kohteessa tutkittiin yläpohjan lisälämmöneristäminen. Ulkoseinän lisälämmöneristäminen todettiin melko kalliiksi toimenpiteeksi. Riippumatta siitä, lisättiinkö eristettä rungon sisä- tai ulkopuolelle, takaisinmaksuaika molemmissa vaihtoehdoissa venyi lähes sadaksi vuodeksi. Pitkän takaisinmaksuajan vuoksi kyseisessä kohteessa ei kannata ryhtyä ulkoseinän lisälämmöneristämiseen ilman painavaa syytä. Yksi painava syy voisi olla esimerkiksi valesokkelirakenteen korjaus, jonka yhteydessä ulkoseinien rakennetta joudutaan joka tapauksessa avaamaan. Yläpohjan lisälämmöneristämisen kustannus taas oli huomattavasti alhaisempi kuin ulkoseinien lisälämmöneristäminen tässä kohteessa. Takaisinmaksuaika jäi alle 15 vuoteen, mitä voidaan pitää kohtuullisena.39 Rintamamiestalo Rintamamiestalon kohdalla tutkittiin ainoastaan ulkoseinien lisälämmöneristäminen. Takaisinmaksuajalla mitattuna rintamamiestalon ulkoseinien lisälämmöneristäminen on toimenpide, joka kohteeseen kannattaa tehdä. Kyseisen toimenpiteen takaisinmaksuaika tässä kohteessa on alle 10 vuotta.40 40 6 POHDINTA Lisälämmöneristämisen kustannukset nousivat esimerkkikohteissa vaihtelevan korkeiksi. Etenkin tiiliverhotun rakennuksen ulkoseinän lisälämmöneristäminen osoittautui kalliiksi ja takaisinmaksuaika todella pitkäksi. Pitkä takaisinmaksuaika kertoo, ettei ulkoseinien lisälämmöneristäminen ole aina taloudellisesti kannattavaa. Ulkoseinän lisälämmöneristäminen kannattaa tehdä vain, mikäli ulkoseiniä joudutaan jostakin muusta syystä avaamaan. Rintamamiestalon tapauksessa taas ulkoseinän lisälämmöneristämistä voidaan pitää kohtuuhintaisena toimenpiteenä energiatehokuuden parantamiseksi. Tässä työssä ei huomioitu mahdollista rakennuksen tiiveyden paranemista tehtyjen korjausten aikana. Mikäli lisälämmöneristämisen yhteydessä tiiveyttä parannetaan, saavutetaan lisää energiansäästöä ja siten myös takaisinmaksuaika lyhenee. Kaikki kohteet ovat erilaisia. On hyvä, että ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä antaa useita eri vaihtoehtoja energiatehokkuuden parantamiseksi. Rakenneosakohtainen energiatehokkuuden parantaminen on vain yksi vaihtoehdoista rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen. Tutkituista tapauksista lähes jokaisessa työn osuus muodosti ison osuuden kustannuksista. Hyvällä ennakkosuunnittelulla ja töiden ajoittamisella on mahdollista saada merkittäviä säästöjä lisälämmöneristämisen kustannuksiin. Kotitalousvähennyksen avulla on mahdollisuus alentaa lisälämmöneristämisestä aiheutuvia työkustannuksia. Kahden hengen taloudessa vaikutus on enimmillään kaksinkertainen ja töiden ajoittuessa useammalle vuodelle tai esimerkiksi vuodenvaihteeseen säästöä saattaa kertyä vieläkin enemmän. Koska kohteet eivät ole toistensa kopioita, jokaisen rakennuksen pitkän tähtäimen suunnitelman tulisi laatia pätevä henkilön. Suunnitelmat on syytä olla olemassa jo ennen kuin kohteessa on ryhdytty toimenpiteisiin. Tällä voidaan varmistaa se, että41 41 kohteen erityispiirteet otetaan huomioon ja mahdolliset olemassa olevat viat löydetään ja otetaan huomioon korjauksia suunniteltaessa. Korjausten suunnittelun lisäksi korjausten oikea suorittaminen on erittäin tärkeää. Hyvälläkään suunnittelulla ei ole merkitystä, jos asennustyö suoritetaan suunnitelmien vastaisesti. Korjaustyön aikana väärin asennettu höyrynsulkumuovi saattaa pilata muuten toimivan rakenteen. Kuntotarkastusten teettäminen ei ole kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä. Jos se olisi, kuntotarkastusten määrä voisi lisääntyä ja laatu parantua sekä tutkimuksissa että korjausten suunnittelussa ja toteutuksessa.42 42 LÄHTEET A 4/ Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjausrakentamisessa. A 2/ Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta. Jylhä, K., Ruosteenoja K., Räisänen J. & Fronzek S Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto suomalaisesta soputumistutkimuksesta eri toimialoilla. [Verkkojulkaisu]. Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. [Viitattu ]. Saatavana: 5j/MMM_julkaisu_2012_6.pdf Kauppinen, J Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen 4/13. Ympäristöministeriö. KH Kiinteistön kuntoarvio kuntoluokan määräytyminen. Helsinki: Rakennustieto Oy RT Kosteus rakennuksissa. Helsinki: Rakennustieto Oy Ympäristöministeriön raportteja 28/ Korjausrakentamisen strategia [Verkkojulkaisu]. Helsinki. Ympäristöministeriö. [Viitattu ]. Saatavana:43 43 LIITTEET Liite 1. Tiiliverhotun talon ulkoseinän alkuperäinen U-arvo Liite 2. Ulkoseinän uusi U-arvo, tiiliverhottu talo Liite 3. Sisäpuolisen lisälämmöneristämisen kustannukset Liite 4. Tiiliverhotun talon yläpohjan alkuperäisen U-arvon laskenta Liite 5. Tiiliverhotun talon yläpohjan uuden U-arvon laskenta Liite 6. Puuverhotun talon ulkoseinän alkuperäisen U-arvon laskenta Liite 7. Puuverhotun talon lisälämmöneristetyn ulkoseinärakenteen U-arvon laskenta44 LIITE 1. Tiiliverhotun talon ulkoseinän alkuperäinen U-arvo 1(2)45 2(2)46 LIITE 2. Ulkoseinän uusi U-arvo, tiiliverhottu talo 1(2)47 2(2) Näytä lisää
Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari Lisätiedot Miten taloyhtiöt voivat vastata uusiin vaatimuksiin?
Miten taloyhtiöt voivat vastata uusiin vaatimuksiin? Korjausrakentamisen uudet määräykset -seminaari 14.11.2013, Oulu DI Petri Pylsy Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset Sovelletaan vain luvanvaraisten Lisätiedot KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT
Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä Lisätiedot Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla
Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Lisätiedot Lämmitysjärjestelmät vanhassa rakennuksessa 1
Lämmitysjärjestelmät vanhassa rakennuksessa 1 Erilaiset lämmitysjärjestelmät pientaloille ja vastaaville: Puulämmitys- sovellus/puukeskuslämmitys takkasydän Savumax - Aurinkolämmitys - pellettilämmitys Lisätiedot Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan
Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava) Lisätiedot KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO
KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia Lisätiedot ENERGIATEHOKAS JULKISIVURAKENTAMINEN JA - KORJAAMINEN RAKENNESUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA. DI Saija Varjonen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
ENERGIATEHOKAS JULKISIVURAKENTAMINEN JA - KORJAAMINEN RAKENNESUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA DI Saija Varjonen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Energiatavoitteet ja energiatehokkuusvaatimukset Lisätiedot KOHDE. REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN v. 1994
KOHDE VUONNA 1970 VALMISTUNUT 3-KERROKSINEN, KELLARILLINEN, 2-PORTAINEN, PÄÄOSIN KAHI-TIILI VERHOILTU, HISSITÖN KUNNAN KIINTEISTÖYHTIÖN OMISTAMA VUOKRATALO PELLON KYLÄKESKUKSESSA REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN Lisätiedot Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä
Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Paasitorni, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Keinot energiansäästämiseen rakennuksissa ovat ajalle ominaisia Lisätiedot Pientalon energiatehokkuus ja määräykset
Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Elvari päätöstilaisuus 5.10.2015, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Uuden pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta 300 250 Ei täytä E-lukuvaatimusta Lisätiedot HIRSITALON LISÄERISTYKSEN TUTKIMUS
HIRSITALON LISÄERISTYKSEN TUTKIMUS Jarno Karjalainen Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2011 HIRSITALON LISÄERISTYKSEN TUTKIMUS Jarno Karjalainen Opinnäytetyö 2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun Lisätiedot RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013
Tommi Riippa 18.4.2013 LISÄERISTÄMINEN Lämpöä eristävän materiaalin lisäämisellä rakenteen lämmöneristävyys kasvaa Energian kulutus vähenee, mutta rakenteen ulko-osien olosuhteet huononevat Lisäeristeen Lisätiedot MITEN KERROS- JA RIVITALOT PYSTYVÄT VASTAAMAAN KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSIIN? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus
MITEN KERROS- JA RIVITALOT PYSTYVÄT VASTAAMAAN KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSIIN? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus 1 Tarjolla tänään Määräysten huomioon ottaminen korjaushankkeen eri vaiheissa Esimerkkirakennukset Lisätiedot Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne
Julkisivun energiakorjaus JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Esityksen sisältö Korjausrakentamisen osuus energiansäästötalkoissa Rakennusten lämpöenergian kulutus Julkisivun energiakorjaukset Korjausten Lisätiedot Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee Lisätiedot Uusi energiatodistus
Uudistunut energiatodistus mikä muuttuu? Uudet energiamääräykset korjausrakentamisessa Taloyhtiön energiailta 12.3.2013, Porvoo DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Uusi energiatodistus 1 Nykyinen Lisätiedot ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut Lisätiedot Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen
Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen FRAME YLEISÖSEMINAARI 8.. Sakari Nurmi Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 8.. Haasteita Massiivirakenteiset seinät (hirsi-, kevytbetoni- Lisätiedot Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä
Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Julkisivuyhdistys ry:n syyskokous 19.11.2009 Diana-auditorio, Helsinki Stina Linne Tekn yo. Esityksen sisältö Tutkimuksen taustat ja Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen Lisätiedot Miten uudet energiamääräykset vaikuttavat yhtiönne korjaushankkeisiin?
Miten uudet energiamääräykset vaikuttavat yhtiönne korjaushankkeisiin? Koulutusilta, HyRiMä:n kiinteistöyhdistys 20.11.2013, HAMK, Riihimäki DI Petri Pylsy EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Lisätiedot Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn
Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn Asiakas: Työn sisältö Pahtataide Oy Selvityksessä tarkasteltiin kosteuden tiivistymisen riskiä yläpohjan kattotuolien Lisätiedot LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012
KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas Lisätiedot Kiinteistöposti 20 vuotta -juhlaseminaari 10.4.2013. Finlandia talo, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen
Kiinteistöposti 20 vuotta -juhlaseminaari 10.4.2013 Finlandia talo, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Hallitusohjelman ilmasto- ja energia-asioita Pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta Lisätiedot Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus;
KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET Taloyhtiön mitä, miten ja milloin Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Korjausrakentamiselle määräykset Tähän saakka korjausrakentamisessa on kuntakohtaisesti rakennusvalvonta soveltanut Lisätiedot 5/13 Ympäristöministeriön asetus
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot RAKENTEIDEN LÄMMÖNERISTÄVYYDEN SUUNNITTELU
466111S Rakennusfysiikka (aik. 460160S) RAKENTEIDEN LÄMMÖNERISTÄVYYDEN SUUNNITTELU Raimo Hannila / (Professori Mikko Malaska) Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat Lisätiedot Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo
Referaatti: CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista simulointia apuna Lisätiedot Energiaremonttien mahdollisuudet ja korjausrakentamisen energiamääräykset
Energiaremonttien mahdollisuudet ja korjausrakentamisen energiamääräykset Energiaremontit säästöä ja arvonnousua kiinteistöille 09.10.2012 Jyväskylän Paviljonki DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Lisätiedot Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Jorma Heikkinen, Miimu Airaksinen Luottamuksellinen TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Sisällysluettelo Lisätiedot Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,
Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi Lisätiedot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot
Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie Lisätiedot Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa
Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden Lisätiedot 4/13 Ympäristöministeriön asetus
4/13 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Lisätiedot IKÄIHMINEN HAJA-ASUTUSALUEELLA - PIENTALOJEN ESTEETTÖMYYS- JA ENERGIAKORJAUSTEN KANNATTAVUUS
1 IKÄIHMINEN HAJA-ASUTUSALUEELLA - PIENTALOJEN ESTEETTÖMYYS- JA ENERGIAKORJAUSTEN KANNATTAVUUS Senior Citizens Living in Sparsely Populated Residential Areas - Support for Structural Repairs Targeting Lisätiedot Korjausrakentamisen seminaari, 19.4.2013. Antti Viitanen
Korjausrakentamisen seminaari, 19.4.2013 Antti Viitanen Tehokas Markkinoiden paras lämmöneristävyys: Lambda design 0,023 W/mK Tehokkuus mahdollistaa ohuet rakenteet Erinomainen ilmanpitävyys Alumiinilaminaatti Lisätiedot Case: 70-luvun lähiökerrostalon korjaussuunnittelu
Case: 70-luvun lähiökerrostalon korjaussuunnittelu Opinnäytetyö: Betonikerrostalon julkisivun uusiminen ja lisäkerroksien rakentaminen puuelementeistä Juuso Suhonen, Syyskuu 2015, Ohjaajat: Timo Pakarinen Lisätiedot Energiansäästötoimenpiteet vanhoissa rakennuksissa
Energiansäästötoimenpiteet vanhoissa rakennuksissa 28.9.2014 Marianne Hemgård Curatio Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry 4/13 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta Lisätiedot Passiivirakenteet ja elinkaaritalous 18.9.2014 Jussi Jokinen
Passiivirakenteet ja elinkaaritalous Jussi Jokinen RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS Eristeteollisuus 2014 1 Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat Rakennusvaippa Suunnitteluratkaisut (muoto, sijainti, suuntaus) Lisätiedot Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa - Enemmän energiasta. Kainuun kuntakierros 12.9. - 17.10.2013 Kainuun Energiatoimisto
Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa - Enemmän energiasta Kainuun kuntakierros 12.9. - 17.10.2013 Kainuun Energiatoimisto TAUSTAA Kuluttajien maksuton energianeuvonta, on Motivan organisoima valtakunnallinen Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä
Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Rakentaja seminaari, Joensuu 11.6.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Europe's population density: Lisätiedot SPU U-ARVOTAULUKOT. Yläpohjat Yläpohjat Ulkoseinät Ulkoseinät
Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014 Esityksen sisältö Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Höyrynsulku, Ilmansulku vai molemmat? ISOVER Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Kingspan-ohjekortti nro 106
Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset Lisätiedot Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi
Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia Lisätiedot Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013
Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Rakennusten energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on sitouduttu koko Euroopan Unionin piirissä. Vuoteen 2020 Lisätiedot Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet
4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa Kiinteistön rakenteita ja teknisiä järjestelmiä ei juuri koskaan korjata pelkästään energiatehokkuuden vuoksi, vaan taustalla on lähes aina muu pakottava Lisätiedot Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus
RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva Lisätiedot Energiatehokas korjausrakentaminen
Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Toiminnanjohtaja Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Suurin osa rakennusten energiankulutuksesta tarvitaan sisäilmaston tuottamiseen sisäilmastotavoitteet tulee Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla
YTONG-KEVYTBETONI Ytong tarjoaa markkinoiden laajian ja laadukkaian valikoiman kevytbetonituotteita. Tahdoe edistää tervettä asumista sekä toimivia ja korkealuokkaisia rakentamisen ratkaisuja. Xella Internationalin Lisätiedot Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen
FRAME 08.11.2012 Tomi Pakkanen Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen - Kokeellinen tutkimus - Diplomityö Laboratoriokokeet Lisätiedot 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU
466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA, (toimimattomat linkit Lisätiedot FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio
1 FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio Sisäisen konvektion vaikutus lämmönläpäisykertoimeen huokoisella lämmöneristeellä eristetyissä ulkoseinissä Petteri Huttunen TTY/RTEK 2 Luonnollisen konvektion muodostuminen Lisätiedot Vaipparakenteen merkitys jäähallin energiankulutuksessa
Vaipparakenteen merkitys jäähallin energiankulutuksessa Jäähallipäivät 15.4.2015 Diplomityö Matti Partanen & Ari Laitinen Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta 2. Tutkimuksen tavoitteet 3. Tutkimuksen Lisätiedot Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset
Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset PIDÄ HUOLTA messuseminaari OMA KOTI messut 12.4.2013 Helsinki Suomen Omakotiliitto Rakennusneuvos Erkki Laitinen Hallitusohjelman ilmasto- ja energia-asioita Lisätiedot Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa
Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41 Lisätiedot Ilmalämpöpumppujen lämmönluovutus ja vuosilämpökertoimet erilaisissa käyttötilanteissa Lämpöpumppupäivä 1.12.2015 Ari Laitinen VTT
Ilmalämpöpumppujen lämmönluovutus ja vuosilämpökertoimet erilaisissa käyttötilanteissa Lämpöpumppupäivä 1.12.2015 Ari Laitinen VTT Esityksen sisältö Tausta & tavoitteet Rakennukset Ilmalämpöpumput Laskentatyökalu Lisätiedot Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla?
Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla? Kokonaisvaltaisuus sisäilmaongelmien ratkaisemisessa Mitä se on? Espoon kaupungin Tilakeskus ja Sisäilmayhdistys ry 14.5.2014 Hotelli Kuninkaantie Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Viritä rakennuksesi 2020-luvulle
Viritä rakennuksesi 2020-luvulle Erotu eduksesi. Laske energiakustannuksia. Nosta rakennuksesi arvoa. Jukka Joensuu, energia-asiantuntija Ruukki Construction 1 www.ruukki.fi/korjausrakentaminen Mitä on Lisätiedot Ryömintätilaisten alapohjien toiminta
1 Ryömintätilaisten alapohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät Lisätiedot MX6 Energia - Energiatehokkuus
- Energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden kehitys, suunnittelu ja analysointi MX6 Energia on energiatehokkuuden suunnitteluohjelma, joka tuottaa virallisen energiatodistuksen sekä muita analysointiraportteja. Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS
Tiesitkö! 1.2.201 Energiakorjaus Tekninen kortti ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS kortti pientalot Lisäeristämisen yhteydessä paranee energiatehokkuuden lisäksi myös asumisviihtyvyys. Lisälämmöneristeen sijoittaminen Lisätiedot Korjausrakentamisen energiamääräykset tulevat - Mitä jokaisen pitää tietää?
Korjausrakentamisen energiamääräykset tulevat - Mitä jokaisen pitää tietää? Energiaviisas asuintalo - Helsinki 13.11.2012 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Energiatehokkuuden parantaminen rakennuksen korjaus- Lisätiedot Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010
Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Kokemuksia ja kulutustietoja matalaenergia- ja passiivitaloista Pekka Haikonen 1 EU:n energiatehokkuusstrategia 2 Rakentamisen määräykset 3 4 Kokemuksia matalaenergiarakentamisesta Lisätiedot Korjausrakentamisen energiamääräykset
Korjausrakentamisen energiamääräykset Helsingin rakennusvalvontavirasto, arkkitehti Pirjo Pekkarinen-Kanerva 4.11.2014 Ilmastotavoitteet EU:ssa vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 1990) 20 % vähemmän Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute