Source: http://docplayer.fi/704429-Lvirs-tekninen-kuntoarvio.html
Timestamp: 2017-06-29 06:13:09+00:00
Document Index: 8283830

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: Raportin päiväys: Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Oy Harri Makkonen Kari Törnström Matti Ruotsala LVI-tekniikka sähkötekniikka rakennustekniikka2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTOARVIO JOHDANTO YHTEENVETO RAKENNUSTEKNIIKKA LVI-TEKNIIKKA SÄHKÖJÄRJESTELMÄT ENERGIATALOUS VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET LISÄTUTKIMUKSET KIINTEISTÖN PTS-EHDOTUS Yhteenveto Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA KOHTEEN TIEDOT TEHDYT KORJAUKSET ASIAKIRJATILANNE KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI ENERGIATALOUS SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT TURVALLISUUTEEN JA YMPÄRISTÖRISKEIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO D ALUERAKENTEET D6 VIHERRAKENTEET D61 Nurmikot D62 Puut D63 Pensaat D64 Muut kasvit D71 Bitumiset kulutuskerrokset D72 Muut päällysrakenteet D8 ALUEVARUSTEET Talovarusteet D84 Urheilu- ja leikkikenttävarusteet D85 Jätehuoltovarusteet D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET D9.7 Jätesuojat E4 PUTKIRAKENTEET E43 Salaojat F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 PERUSTUKSET F11 Anturat F12 Perusmuurit, - pilarit ja - palkit F13 Alapohjat F2 RAKENNUSRUNKO F3 JULKISIVU F31 Ulkoseinät F32 Ikkunat F33 Ulko-ovet Tekmanni Service Oy puh Sivu 2 (57)3 F34 Julkisivun täydennysosat F4 YLÄPOHJARAKENTEET F5, F6 TILOJEN PINTARAKENTEET ASUNTOJEN KOSTEIDEN TILOJEN KARTOITUS Yhteenveto Toimenpide-ehdotukset MUUT TILAT: LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT G11 Lämmöntuotanto G12 Lämmönjakelu G13 Lämmönluovutus G14 Eristykset G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT G21 Vedenkäsittelylaitteet G22 Vesijohtoverkosto G23 Jätevesien käsittely G24 Viemäriverkostot G25 Vesi- ja viemärikalusteet G26 Eristykset G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT G31 Ilmastointikoneet G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat G33 Kanavistot G34 Pääte-elimet H1 ALUESÄHKÖISTYS H2 KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET H22.1 Pääkeskukset H22.2 Muut keskukset H3 JOHTOTIET H31 Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot H33 Kaapeliläpiviennit H4 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET H41 Liittymisjohdot H42 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset H43 Kytkinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdot H45 Valaistusryhmäjohdot H5 VALAISIMET H51 Vakiovalaisimet H6 LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET H63 Kiukaat, varaajat, yms J1 PUHELINJÄRJESTELMÄT J11 Yleisiin puhelinverkkoihin liitettävät puhelinjärjestelmät J2 ANTENNIJÄRJESTELMÄT J5 TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT J51 Paloilmoitusjärjestelmät J6 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT LISÄTUTKIMUKSET VÄLITTÖMÄSTI TEHTÄVÄT LISÄTUTKIMUKSET ENNEN KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUA TEHTÄVÄT TUTKIMUKSET ENNEN KORJAUSSUUNNITTELUA TEHTÄVÄT TUTKIMUKSET KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA Tekmanni Service Oy puh Sivu 3 (57)4 Johdanto Tämä kuntoarvioraportti on tehty kiinteistöön tehdyn kiinteistökatselmuksen perusteella. Kuntoarvion eri osioiden suorittajina ovat toimineet oman alansa asiantuntijat: Kuntoarvioraportissa on noudatettu pääosin Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion suoritusohjetta (suoritusohje KH ). Kuntoarvioraportissa tarkastellaan kohteen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet. Muutos- ja parannustöiden karkeat kustannusarviot ja niiden ajoitus on esitetty raportin PTSehdotuksissa. Kustannusarvioissa on käytetty tarkastushetken alun kustannustasoa ja kokemusperäistä kustannustietoa (ATOP PTS). Kustannusarviot ovat karkeita arvioita budjetointia varten ja sisältävät arvonlisäveron 22 %. Erillisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden kustannukset (ellei erikseen ole muuta mainittu), esimerkiksi putkisaneeraustyöt sisältävät välittömästi putkitöistä aiheutuvat rakennustekniset työt ja niiden kustannukset. Toimenpide-ehdotukset on laadittu 10 vuoden jaksolle pääpainon ollessa lähimpien viiden vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä. Kiireelliset korjaustyöt on sisällytetty kuluvan vuoden kustannuksiin. Toimenpide-ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta oleellisesti laiminlyödyt huollot mainitaan kertaalleen. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta tehdä hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on eri tyyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomioita, jotta työt tulee tehtyä oikein. Energiansäästömahdollisuudet voidaan selvittää tarkemmin kiinteistöön tehtävällä energiakatselmuksella. Raportin PTS-taulukossa on käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: 1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava Kuntoarvion vastuuhenkilönä on toiminut Tekmanni Service Oy:stä Harri Makkonen. ESPOOSSA Harri Makkonen Tekmanni Service Oy puh Sivu 4 (57)5 1 YHTEENVETO Asiakirjojen mukaan rakennus on tehty vuonna Rakennus on toiminut nykyisessä käyttötarkoituksessa valmistumisesta asti. Rakennus on asuinkerrostalo. 1.1 Rakennustekniikka Kiinteistö on rakennusteknisiltä osiltaan suhteellisen hyvässä kunnossa. Rakennuksen kantavassa rungossa ei havaittu vaurioita. Merkittävimpiä korjauksia tarkastelujakson alkupuolella tulee olemaan mm. piha-alueeseen kohdistuvat korjaukset ja ikkunoiden uusimiset sekä tarkastettujen asuntojen keittiökalusteiden uusiminen. Muut korjaus- ja kunnostustoimenpiteet tulevat pääasiassa olemaan tavanomaisia jokavuotisia huoltotoimia. Sisäpuoliset korjaukset ja LVIS- järjestelmien korjaustyöt tulee tehdä samanaikaisesti. 1.2 LVI-tekniikka Kiinteistön LVI- tekniikka on valtaosin alkuperäistä ja kunnoltaan välttävää. Kiinteistön lämpö tulee Kaivokselan koulun kaukolämmönalajakokeskuksesta, joka on uusittu vuonna 2003 ja on vielä hyvässä kunnossa. Lämpöjohtoverkoston puolella kustannuksia tulee aiheuttamaan vanhojen patteriventtiilien uusinnasta ja verkoston perus-säädöstä. Lisäksi kustannuksia tulee aiheuttamaan lämpöjohtoverkoston ja pattereiden kuntotutkimuksesta. Toimenpiteet tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolelle. Käyttövesi- ja viemäriverkostot ovat teknisen ikänsä puolesta ainoastaan välttävässä kunnossa ja niiden todellinen kunto tulisi selvittää tarkemmin kuntotutkimuksen avulla, joka tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolelle. Lisäksi kustannuksia tulee aiheutumaan vanhojen sekoittajien uusinnasta ja vanhojen WC- laitteiden uusinnasta. Toimenpiteet tulevat ajoittumaan tarkastelujakson alkupuolelle. Ilmanvaihtojärjestelmien osalta kustannuksia tulee aiheuttamaan rakenneaineisten hormien kuntotutkimuksesta ja nuohouksesta. Lisäksi kustannuksia tulee aiheuttamaan poistopuhaltimen huollosta ja mahdollisesta uusinnasta. Toimenpiteet tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolelle. Mikäli kiinteistössä tehdään suurempia saneerauksia, tulisi asuntojen ilmanvaihtoa parantaa asentamalla asuntoihin korvausilmaventtiilit. Tekmanni Service Oy puh Sivu 5 (57)6 1.3 Sähköjärjestelmät Rakennuksen sähköjärjestelmät ovat alkuperäisiä nelijohdin järjestelmiä ja ne palvelevat huollettuina vain tyydyttävästi nykyisiä käyttötarpeita. Rakennuksen sähköjärjestelmän alkuperäiset mittaus- ja huoneistokeskukset palvelevat vain välttävästi nykyisiä kulutus ja käytettävyystarpeita. Sähkölaitteiden tehot ja kuormitus ovat kasvaneet merkittävästi järjestelmän suunnittelu ja mitoitus aikaisista kuormituksista. Sähköliittymän pääsulakkeet 3x125A vastaavat vain välttävästi sähköjärjestelmän kuormitusta. Huoneistojen sähköjärjestelmien pääsulakkeet 1x25A palvelevat vain välttävästi nykyisiä kuormitustarpeita. Huoneistojen sähköjärjestelmän pääsulake 1x25A/5750W edellyttää sähkölaitteiden (lieden, astianpesukoneen, pesukoneen ja kodinkoneiden) vuoroittaista käyttöä. Sähköjärjestelmien yleistentilojen kalusteet ja valaisimet ovat yleisesti alkuperäisiä ja ne ovat tyydyttävässä kunnossa. Sähköjärjestelmien perushuolloista ei ole tietoja. Yleisiin tiloihin ei ole asennettu palovaroittimia nykyisten suositusten mukaisesti. Huoneistojen sähkösaneerauksiin tulee kiinnittää huomiota ja tarkastaa asennusten määräystenmukaisuus. Vikavirtasuojakytkin on pakollinen turvavaruste vuoden 2000 jälkeen saneeratuissa pesutilojen lattialämmityksissä, pesutilojen pistorasioissa ja ulkopistorasioissa. Vikavirtasuojakytkin tulee asentaa kaikkiin saneerattaviin sähköasennuksiin kyseisille laitteille. Sähkösaneerauksista tulee vaatia käyttöönottotarkastuspöytäkirjan kopio taloyhtiön arkistoon, tällä varmistetaan saneerauksen määräystenmukaisuus. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta tehdä hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on erityyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta työt tulee tehtyä oikein. 1.4 Energiatalous Kiinteistön energiataloutta ei käsitellä kuntoarvioraportin yhteydessä. Tekmanni Service Oy puh Sivu 6 (57)7 1.5 Välittömästi korjattavat puutteet - Vesi- ja viemärikalusteiden tarkastus ja mahdollinen uusinta. - Asennetaan palovaroittimet nykyisten suositusten mukaisesti. 1.6 Lisätutkimukset - Julkisivun kuntotutkimus - Salaojaverkoston kuntotutkimus - Lämpöjohto-, käyttövesi- ja viemäriputkistojen kuntotutkimus - Rakenneaineisten poistoilmahormien kuntotutkimus Tekmanni Service Oy puh Sivu 7 (57)8 1.7 Kiinteistön PTS-ehdotus Yhteenveto VANTAAN KAUPUNKI, Kiinteistön perustiedot: Tilavuus: - m 3 Huoneistoala: 1800 m 2 Rak.vuosi: 1967 Rap o rt in Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi v luku Yhteenveto v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2028 Yht. Rakennustekniset 3 työt LVI-työt Sähkötyöt Yhteensä x Sähkötyöt LVI-työt Rakennustekniset työt v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018 Tekmanni Service Oy puh Sivu 8 (57)9 1.7.2 Rakennustekniikka VANTAAN KAUPUNKI, Raportin Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokkarvio Määrä- Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi 2019 koodi Rakennustekniikka 2028 D6 D7 D8 D9 E4 F1 F3 F4 Viherrakenteet Köynöskasvin ja pensaiden poisto rakennuksen julkisivusta erä 9 Päällysrakenteet Etupihan asfaltin uusiminen rakennekerroksineen m2 620 Porrashuoneen haljenneen laatan uusiminen. 3 1 kpl 2 Rikkaruohojen poisto laattojen saumoista. 3 1 erä 5 Betonikourujen korjaukset. 3 1 erä 15 Aluevarusteet Talovarusteiden kunnostus ja pintakäsittely. 3 1 erä 30 Leikkikenttävarusteiden uusiminen erä 150 Ulkopuoliset rakenteet Jätekatoksen rakentaminen. 3 1 erä 250 Putkirakenteet Etupihalle 3 kpl sadevesikaivoja ja sadevesiviemärit erä 150 Perustukset Sokkeleiden halkeamien injektointi, laastipaikkaus, paikkaskohtien tasoitus ja sokkeleiden maalaus m2 110 Julkisivut Ikkunoiden ja vesipeltien uusiminen kpl 1540 Porrashuoneiden ja muiden ulko-ovien kunnostukset ja pintakäsittely. 2 8 kpl 48 Parvekkeiden maalaus. 3 1 erä 120 Kattotikaiden puhdistus ja maalaus. 3 1 erä 12 Yläpohjarakenteet Vesikaton uusiminen m2 126 F5, F6 Tilojen pintarakenteet Asuntojen A6, A8, C16 ja C18 kylpyhuoneiden remontti erää 320 Tarkastettujen huoneiden keittiökalusteiden uusiminen. 3 5 erää 250 Saunojen korjaus. 3 1 erä 200 Porrashuoneen seinän lohkeaman paikkaus. 4 1 erä 6 Porrashuoneiden seinien maalaukset. 2 3 erää 350 Kellarin käytävän ja tilojen pintaremontti. 3 1 erä 350 F6 Lisätutkimukset Ulkoseinien lämpökuvaus. 3 1 erä 100 Rakennustekniset työt yhteensä Tekmanni Service Oy puh Sivu 9 (57)10 1.7.3 LVI-tekniikka VANTAAN KAUPUNKI, Raportin Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokkarvio Määrä- Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi 2019 koodi LVI-tekniikka 2028 G1 G2 Lämmitysjärjestelmät Lämpöjohtoverkoston ja lämpöpattereiden kuntotutkimus. 3 1 erä 30 Patteriventtiilien uusiminen sekä lämpöjohtoverkoston perussäätö. 3 1 erä 300 Vesi- ja viemärijärjestelmät Vesi- ja viemärikalusteet tulee tarkastaa ja pikaista korjausta vaativat puutteet tulee korjata välittömästi. 4 1 erä 30 Käyttövesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimus. 3 1 erä 48 Kustannusvaraus käyttövesi- ja viemäriverkostojen uusinnalle. 3 1 erä 9000 G3 E4 Ilmastointijärjestelmät Poistoilmapuhaltimien ja huippuimureiden perushuolto. 4 1 erä 40 Poistoilmahormien kuntotutkimus. 3 1 erä 45 Rakenneaineisten poistohorminen nuohous (sis. korvausilmaventtiilien asennuksen). 3 1 erä 80 Poistoilmapuhaltimien uusinta. 3 1 erä 80 Putkirakenteet Salaojaverkoston kuntotutkimus. 50 LVI-työt yhteensä Tekmanni Service Oy puh Sivu 10 (57)11 1.7.4 Sähkötekniikka VANTAAN KAUPUNKI, Raportin Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokkarvio Määrä- Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi 2019 koodi Sähkötekniikka 2028 H1 H2 H4 H5 H6 J5 Aluesähköistys Tarkastetaan ulkoalueen valaisimet ja korjataan rikkinäiset. Tarkastetaan autolämmityspistorasiakotelot, korjataan puutteet ja oikaistaan vinossa olevat kotelot. 3 1 erä 1 Kytkinlaitteet ja jakokeskukset Keskukset perushuolletaan ja IVjärjestelmän ohjauskello uusitaan. 3 1 erä 2 Uusitaan koko sähköjärjestelmä mahdollisen saneerauksen yhteydessä ( / m2). 3 1 erä 1800 Johdot ja niiden varusteet Potentiaalintasaukset tarkastetaan keskushuollon yhteydessä. 3 1 erä 2 Valaisimet Korjataan valaisimia tarpeen mukaan. 3 1 erä 2 Lämmittimet kojeet ja laitteet Uusitaan / korjataan kiinteistön sähkölaitteita tarpeen mukaan. 3 1 erä 20 Uusitaan saunan n:o 1 kiuas ja ohjauskeskus seuraavan korjaustarpeen yhteydessä. 4 1 erä 20 Turva- ja valvontajärjestelmät Palovaroittimet tarkastetaan, paristot vaihdetaan ja laaditaan varoittimille huoltosuunnitelma (asukastiedote palovaroittimien huollosta). Asennetaan yleisiin tiloihin nykyisten suositusten mukaisesti palovaroittimet. 4 1 erä 8 Sähkötyöt yhteensä Tekmanni Service Oy puh Sivu 11 (57)12 2 KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 2.1 Kohteen tiedot Tilaaja: Tutkimuskohde: Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn Kielotie VANTAA Kaivokselan koulun asunnot Korpikontiontie VANTAA Tyyppi: kerrostalo Rakennuksia: 1 kpl Portaita: 3 kpl Asuntoja: 24 kpl Liiketiloja: - Tilavuus: - Bruttopinta-ala: n m 2 Kerrosala: - Rakennusvuosi: 1967 Saneerausvuosi: - Kiinteistön huoltoyhtiö: Vantaan kaupunki Kiinteistön isännöitsijä: Vantaan kaupunki 2.2 Tehdyt korjaukset Asuntojen pintakorjauksia on tehty vuosien varrella. 2.3 Asiakirjatilanne Kohteesta ei ollut käytettävissä piirustuksia. Sähköpiirustukset tulisi hankkia ja säilyttää pääkeskustilassa. Kohteen piirustukset sijaitsevat Vantaan kaupungin arkistossa. Piirustukset olisi syytä siirtää CAD-muotoon, jotta niiden päivittäminen olisi helpompaa ja samalla piirustukset säilyisivät paremmin. Tekmanni Service Oy puh Sivu 12 (57)13 2.4 Käyttäjäkyselyn palaute Kuntoarvioon sisältyi rakennuksen käyttäjille tehty käyttäjäkysely. Asukaskyselyiden palautusprosentti oli n. 66. Vastauksista ilmenivät mm. seuraavat havainnot: - asuntojen ovet ovat vääntyneet ja ovien tiivistys on huono - asunnot kylmiä talvella ja pattereita ei saa säädettyä - sisäilma on huono kylpyhuoneissa ja keittiössä - viemärit vetävät huonosti ja tukkeutuvat helposti - vesikalusteet ovat pääosin vanhoja ja vuotavia - asuntojen varastotilat kellarissa ovat huonot - asuntojen pintamateriaalit ovat kuluneet ja rikki - ikkunoiden ja parvekkeen oven lukitukset ovat huonossa kunnossa - tupakan savua ikkunoiden ja parvekkeen ovien kautta huoneistoon - piha-alueiden huolto on ala-arvoista - autojen paikoitustiloja vähän 2.5 Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi Kiinteistön huollosta vastaa Vantaan kaupungin Tilapalvelut. Kiinteistön huoltomies oli tarkastuskierroksella mukana. Huoltomies tunsi kiinteistön ja hänellä ei ollut kovin hyvää käsitystä kiinteistön tekniikasta, koska on hoitanut tehtäviä vain vähän aikaa. Teknisimmät huoltokohteet (LVIS) tarvitsevat alan asiantuntijan huoltoa. Kiinteistölle tulisi laatia huoltokirja (esim. peruskorjauksen yhteydessä). Huoltokirjan avulla voidaan ohjata huoltotyötä siten että tarpeelliset työt tulevat tehdyksi. Huoltokirja tarkentaa myös PTS-suunnitelmaa, jolloin budjetointitarkkuus ja taloudenpito on paremmin suunniteltavissa ja ennakoitavissa. Se mahdollistaa myös huoltotoimen tasavertaisen kilpailuttamisen. Huoltokirja auttaa kiinteistöstä vastaavaa tahoa valvomaan huoltotoimenpiteiden toteuttamista. 2.6 Energiatalous Energian kulutustietoja ei ollut käytettävissä kuntoarvion teon yhteydessä. Tekmanni Service Oy puh Sivu 13 (57)14 2.7 Sisäolosuhteisiin liittyvät havainnot Lämpötila ja ilman vaihtuvuus Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen perusteella huonelämpötilat olivat normaalia tasoa eikä huomattavaa ylilämpöä havaittu. Asuntoja palvelee koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Korvausilma otetaan tuuletusikkunoiden ja rakenteiden kautta. Tarkastuskäynnin aikana rakennuksen ilmanvaihtuvuus oli melko huonoa tasoa, koska poistoilmanvaihtojärjestelmä oli epäkunnossa. Sisäilman epäpuhtaudet Tarkastuskierroksella ei havaittu suurempia epäpuhtauksia sisäilmassa, mutta sisäilma oli paikoin melko tunkkaista. 2.8 Turvallisuuteen ja ympäristöriskeihin liittyvät havainnot Rakennukseen ei ole asennettu palovaroittimia nykyisten suositusten mukaisesti. 2.9 Kosteusvaurioihin liittyvät havainnot Asuntojen A4, A8, C16 ja C18 kylpyhuoneista mitattiin kohonneita kosteusarvoja. Tekmanni Service Oy puh Sivu 14 (57)15 3 RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO D Aluerakenteet D6 Viherrakenteet D61 Nurmikot Nurmikkoa kasvaa rakennuksen parvekesivulla. Nurmikko on hyvässä kunnossa. D62 Puut Puita kasvaa niille tarkoitetuilla istutusalueilla. Ei huomautettavaa. D63 Pensaat Pensaita kasvaa edellä mainituilla istutusalueilla. Osa pensaista on kiinni rakennuksen julkisivussa. Tämä aiheuttaa ylimääräistä kosteusrasitusta julkisivurakenteelle. Pensaita tulisi poistaa rakennuksen julkisivulta tarkastelujakson alkupuolella. D64 Muut kasvit Rakennuksen länsipäädyn julkisivussa kasvaa köynöskasvi. Tämä aiheuttaa ylimääräistä kosteusrasitusta julkisivurakenteelle. Köynöskasvi tulisi poistaa rakennuksen julkisivulta tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Poistetaan pensaat ja köynöskasvi rakennuksen julkisivusta. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 15 (57)16 D7 Päällysrakenteet D71 Bitumiset kulutuskerrokset Piha-alueet on päällystetty asfaltilla. Pintavedet ohjataan kallistusten avulla alueella oleviin pihakaivoihin. Asfaltissa esiintyy runsaasti painaumia ja halkeamia (RAK- kuvat 1 ja 2). Asfaltin alla oleva sorakerros on menettänyt kantavuutensa. Pihakaivojen toimenpiteet on mainittu kohdassa E4: Putkirakenteet. Pihan perusparannus ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle. D72 Muut päällysrakenteet D72.2 Laatoitukset Porrashuoneiden sisäänkäyntien edustat on päällystetty betonisilla pihalaatoilla. Yksi laatta on halki. Muuten ei ole huomautettavaa. Rikkonainen laatta tulisi uusia tarkastelujakson alkupuolella. Pyykinkuivaustelineen alusta on päällystetty betonisilla pihalaatoilla. Saumoissa on rikkaruohon kasvua. Saumat tulisi puhdistaa tarkastelujakson alkupuolella. D73 Reunatuet, kourut Syöksytorvien alla on betoniset kourut, joilla katon sadevedet ohjataan pois rakennuksen vierustalta piha-alueelle. Osa kouruista on vinossa ja painuneet. Betoniset sadevesikourut tulisi korjata tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Porrashuoneen sisäänkäynnin haljenneen laatan uusiminen. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Poistetaan rikkaruohot betonilaattojen saumoista. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Korjataan betonikourut. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Asfaltti uusitaan rakennekerroksineen lähivuosien aikana. Massanvaihto on n mm. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 16 (57)17 D8 Aluevarusteet 82 Talovarusteet Piha-alueella on teräsrakenteinen maalattu tomutusteline ja pyykinkuivausteline. Telineissä on eriasteisia ruosteen aiheuttamia vaurioita (RAK- kuva 3). Telineet tulisi puhdistaa ja maalata tarkastelujakson alkupuolella. D84 Urheilu- ja leikkikenttävarusteet Takapihan puolella on seuraavat leikkikenttävarusteet: Puurakenteinen yhdistetty kiipeilyteline / liukumäki Metallirakenteinen keinu Leikkikenttävarusteet ovat välttävässä / huonossa kunnossa. Leikkikenttävarusteet tulee uusia tarkastelujakson alkupuolella. D85 Jätehuoltovarusteet Pihalla on seuraavat jätteiden keräysastiat: 5 kpl talousjäteastiaa 1 kpl biojäteastia 1 kpl paperinkeräysastia 1 kpl metallinkeräysastia Toimenpide-ehdotukset Pihavarusteiden kunnostus ja pintakäsittely tehdään lähivuosien aikana. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Leikkikenttävarusteet uusitaan. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 17 (57)18 D9 Ulkopuoliset rakenteet D9.7 Jätesuojat Kiinteistöltä puuttuu kokonaan erillinen lukittava jätekatos. Jäteastiat ovat nyt vapaasti piha-alueella (RAK- kuiva 4). Jäteastioille tulee rakentaa jätekatos tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Jätekatoksen rakentaminen piha-alueelle. Katos perustetaan esim. reunavahvistetun maanvaraisen betonilaatan varaan. Runko muodostuu ulkoseinälinjojen puutolpista ja katon kantavista puurakenteista. Ulkoseinät muodostuu maalatuista ulkoverhouslaudoista ja ovet ovat lukittavia puuovia. Aukkoihin tulisi asentaa sinkityt teräsverkot. Vesikate voi olla esim. teräsprofiililevyistä tehty peltikate. Räystäille tulisi asentaa räystäskourut ja syöksytorvet. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 18 (57)19 E4 Putkirakenteet Etupihan piha-alueella todettiin olevan vain yksi sadevesikaivo. Pintavesien poisjohtaminen on melko olematonta. Piha-alueelle tulee lisätä sadevesikaivoja, jotta pihan pintavesien poisjohtaminen olisi tehokasta. Kaivoja lisätään 3 kpl ja niihin tarvittava viemäröinti. Kaivojen lisäys tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. E43 Salaojat Tarkastuskäynnillä tehtyjen havaintojen mukaan rakennus on salaojitettu. Salaojakaivot ovat betonirengaskaivoja ja salaojaputket ns. tiiliputkea (ruukkuputki). Salaojaverkoston toimivuus tulisi selvittää salaojaverkoston kuntotutkimuksella, joka tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Salaojaverkoston kuntotutkimus Salaojarakenteiden kunnon selvittäminen kuntotutkimuksen avulla. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Sadevesikaivoja tulee lisätä, jotta pihan pintavesien poisjohtaminen olisi tehokasta. Kaivoja lisätään 3 kpl ja niihin tarvittava viemäröinti. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 19 (57)20 F Rakennustekniikka F1 Perustukset F11 Anturat Kohteessa tehtyjen havaintojen perusteella rakennus on perustettu betonirakenteisten seinäanturoiden varaan. Ei huomautettavaa. F12 Perusmuurit, - pilarit ja - palkit Rakennusten sokkelit ovat paikalla valettuja lautamuottikuvioisia maalattuja betonisokkeleita. Sokkeleiden pinnoissa esiintyy jonkin verran maalipinnan hilseilyä. Lisäksi sokkeleissa esiintyy halkeamia (RAK- kuva 5). Syöksytorvien kohdissa on roiskevedet aiheuttanut vaurioita sokkelin pinnalle. Tämä näkyy sokkelin pinnalla sammalkasvuna. Sokkeleiden halkeamien injektointi, laastipaikkaus ja tasoitus sekä lopuksi sokkelit maalataan alustaan sopivalla maalilla. Korjaus- ja huoltotoimenpiteet tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. F13 Alapohjat Rakennuksen alapohja on betonirakenteinen lämpöeristetty maanvarainen betonilaatta. Laatta on rakenteellisesti kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Sokkeleiden halkeamien injektointi, laastipaikkaus ja tasoitus. Lopuksi sokkelit maalataan alustaan sopivalla maalilla. Poistetaan sammal sokkelista painepesun ja sammalpoistoaineen avulla. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 20 (57)21 F2 Rakennusrunko Asuinrakennuksen runko muodostuu paikalla valetuista betoniseinistä jotka kannattelevat betonilaattarakennetta. Porrashuoneen seinät ovat kantavia betonirakenteisia seiniä. Talo on jaettu kolmeen eri lohkoon muuratuilla paloseinillä. Rungossa ei havaittu painumiseen viittaavia vaurioita tai vaurioita, jotka viittaavat kantavan rungon hallitsemattomiin liikkeisiin. Toimenpide-ehdotukset Ei aiheuta toimenpiteitä. F3 Julkisivu Rakennuksen päätyjen ulkoseinänä toimii paikalla muurattu kalkkihiekkatiiliverhous. Pitkät sivut on levytetty n. 6,0 mm:n vahvuisilla minerit-levyillä. Levyt on kiinnitetty alustaan nauloilla. Asuntojen ikkunat ovat 2- lasisia, sivusaranoituja maalattuja puuikkunoita. Porrashuoneiden ovet ovat lakattuja puulasiovia, joiden alaosassa on potkupelti. Yleisten tilojen ovet ovat puurakenteisia maalattuja paneeliovia. Alaosassa on potkupelti. F31 Ulkoseinät F31.2 Tiiliseinät Tiiliseinät ovat silmämääräisen tarkastelun perusteella suhteellisen hyvässä kunnossa. F31.6 Levytetyt ulkoseinät Levytetyt ulkoseinät ovat tyydyttävässä kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Ei aiheuta toimenpiteitä. ks. myös kohta 6: Lisätutkimukset Tekmanni Service Oy puh Sivu 21 (57)22 F32 Ikkunat F32.1 Puuikkunat Ikkunoissa ja parvekeovissa todettiin olevan maalipinnan lohkeilua ja hilseilyä sekä lahovaurioita (RAK- kuva 6 ja 7). Lisäksi puitteet ovat käyriä ja ikkunat ei avaudu kunnolla. Ikkunoiden uusinta on syytä suorittaa tarkastelujakson alkupuolelle. Toimenpide-ehdotukset Havaittujen vaurioiden johdosta ikkunat tulee uusia tarkastelujakson alkupuolella. Samalla uusitaan ikkunoiden vesipellit. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna F33 Ulko-ovet F33.1 Puuovet Porrashuoneiden ovet ovat tyydyttävässä kunnossa. Lakkapinnoissa esiintyy käytöstä aiheutuneita kulumia. Yleisten tilojen ovet ovat suhteellisen hyvässä kunnossa. Pinnoissa todettiin vähäistä kulumaa. Porrashuoneiden ja muiden ulko-ovien kunnostukset on syytä suorittaa tarkastelujakson alkupuolelle. Toimenpide-ehdotukset Porrashuoneiden ja muiden ulko-ovien kunnostukset. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 22 (57)23 F34 Julkisivun täydennysosat F34.1 Parvekkeet Parvekkeet ovat betonirakenteisia parvekkeita. Parvekkeen kantavan rakenteen muodostavat betonirakenteinen laatta, joka tukeutuu maalattuun betonipieliin. Kaide on eräänlaista minerit-levyä, joka on kiinnitetty kaiderakenteena olevaan maalattuun teräskehään. Parvekkeet ovat hyvässä kunnossa, mutta parvekkeiden pintojen huoltomaalaus tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. F34.2 Ulkoseinän tikkaat Toisessa päädyssä on seinään kiinnitetyt kattotikkaat. Tikkaissa on turvakisko. Tikkaan pinnassa esiintyy ruostevaurioita ja ne tulisi puhdistaa ja maalata tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Parvekkeiden pintojen huoltomaalaus tehdään tarkastelujakson loppupuolella. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Kattotikkaan puhdistus ja maalaus. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna F4 Yläpohjarakenteet Kohteessa tehtyjen havaintojen perusteella vesikaton kantavana rakenteena toimii yläpohjan betonilaatasto, joka tukeutuu alapuolisiin kantaviin betonirakenteisiin. Vesikaton kantavana rakenteena toimivat puuparruista ja lankuista tehty puurunko (RAK- kuva 8). Varsinaisena vesikattona toimii umpinaisen ruodelaudoituksen päälle asennettu bitumihuopakate. Katon sadevedet johdetaan räystäskourujen ja syöksytorvien avulla alas pihaalueelle. Vesikate on ikäänsä nähden melko hyvässä kunnossa. Räystäskourut ovat puhtaat roskista. Vesikaton uusiminen tulee ajankohtaiseksi tarkastelujakson loppupuolella. Toimenpide-ehdotukset Vesikaton uusiminen tulee ajankohtaiseksi tarkastelujakson loppupuolella. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 23 (57)24 F5, F6 Tilojen pintarakenteet Asuntojen kosteiden tilojen kartoitus KUNTOARVIO Kosteiden tilojen toimivuutta ja soveltuvuutta nykyiseen käyttöön ei tässä yhteydessä tarkasteltu. Kaikkien huoneistojen kylpyhuoneiden seinistä ja lattioista mitattiin kosteusarvot GANN Hydromette UNI 1 pintakosteusmittarilla ja B 50 - pintakosteusanturilla. Seuraavassa on havainnot tiloittain. Asuinhuoneistojen kylpyhuoneiden kosteusmittaukset: Katselmukseen kuuluivat seuraavat asunnot: A4, A8, B11, C 16 ja C18. Pinnoitteet: Asuntojen kylpyhuoneiden pinnoitteet ovat seuraavat: Kylpyhuoneen lattiassa on 6- kulmainen klinkkerilaatoitus. Lattian alusta on betonia. Seinät on osittain laatoitettu kaakelilaatoilla ja osittain ne on maalattu. Seinän alusta on betonia tai siporexia. Katto on maalattu betonikatto Tiloissa on amme. Poikkeavat kylpyhuoneet pinnoitteiden osalta: Asunnon C16 lattiassa on 100 mm x 100 mm:n kokoinen klinkkerilaatoitus. Lisäksi tilassa on suihkuallas. Seuraavassa kylpyhuoneet, joista mitattiin kohonneita kosteusarvoja: Asunnot C18, C16, A8 ja A4 kylpyhuoneista mitattiin kohonneita kosteusarvoja. Muita havaintoja: Asuntojen keittiökalusteet ovat vanhentuneet ja huonossa kunnossa. Yhteenveto Asuntojen A4, A8, C16 ja C18 kylpyhuoneista mitattiin kohonneita kosteusarvoja ja kylpyhuoneiden pinnoitteet tulee uusia tarkastelujakson alkupuolella. Kaikkien tarkastettujen huoneistojen keittiökalusteet ovat huonossa kunnossa ja ne tulisi uusia tarkastelujakson alkupuolella. Tekmanni Service Oy puh Sivu 24 (57) Näytä lisää
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 01.04.2009 Raportin päiväys: 21.04.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Lisätiedot Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio
25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus... Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 06.10.2009 Raportin päiväys: 27.10.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Lisätiedot Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:
Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.
. 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo
KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.
Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä Lisätiedot RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA
TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1 Lisätiedot IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN
VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Lisätiedot YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS
YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8
KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012
Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1. Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.
1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen Lisätiedot ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51
P T S 2017-2046, euroina KOHDE Vapaat kohteet As-m2: 4889,5 As-kpl: 78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 YHTEENSÄ YHTEENSÄ eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot ASUNTO OY LANKASALPA
KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere
KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3 Lisätiedot Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom
1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1 Lisätiedot HAKUNILANRINTEEN KOULU HARJAANTUMISLUOKAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
HAKUNILANRINTEEN KOULU HARJAANTUMISLUOKAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 18 / 2009 Raportin päiväys: 30.04.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09 Lisätiedot TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA
PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN Kuntoarvion ajankohta: 08.11.2004 Raportin päiväys: 29.11.2004 Tilaajan yhteyshenkilö: Pekka Wallenius, Vantaan kaupunki, (09) 83 922 372 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Oy Marko Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon Lisätiedot HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018
1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON Lisätiedot Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy
Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Lisätiedot TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO
1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät Lisätiedot 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as Lisätiedot Kuntoselvitys. Oravakuja 1 C ja D. Oravakuja 1, 04130, Sipoo. Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka. Raporttipäivä: 05.08.
Kuntoselvitys Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka Raporttipäivä: 05.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.08.2015 Oravakuja 1 C ja D Oravakuja 1, 04130, Sipoo 2 (16) Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kuntoselvityksen Lisätiedot HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET
HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti Lisätiedot KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS
KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä Lisätiedot Tutkimusraportti KÄPYLÄN PERUSKOULU. Untamontie 2 00610 HELSINKI. LVV- kuntotutkimukset
KÄPYLÄN PERUSKOULU Untamontie 2 00610 HELSINKI Tutkimusraportti LVV- kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 28-31 / 2014 Raportin päiväys: 15.8.2014 LVV-kuntotutkimukset Sivu 2 (73) SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom
1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA Lisätiedot KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely
KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012; Lisätiedot Permanto 10 Helsinki, Vuosaari
ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5 Lisätiedot LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 19.5.2010 Raportin päiväys: 8.6.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot Permanto 2 Helsinki, Vuosaari
ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0 Lisätiedot Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset
MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)
AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ Lisätiedot Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio
Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala: Lisätiedot Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö Lisätiedot AS OY HUMPPILAN LINKKITIE
UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen Lisätiedot Liite 1. KYSELYLOMAKKEET
Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot Kuntoarvio Start. Korson neuvola ja hammashoitola Maakotkantie 10 01450 Vantaa. Tarkastuspäivät 5.3.2013
Kuntoarvio Start Maakotkantie 1 145 Vantaa Tarkastuspäivät 5.3.213 Vetotie 3 A FI-161 Vantaa p. 27 495 5 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 9545- Kuntoarvio Start 2/22 Tarkastuspäivä 5.3.213 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015
ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 Rakennustapaselostuksen päiväyksen jälkeen siihen mahdollisesti tulevat muutokset, lisäykset ja täsmennykset merkitään viimeiselle Lisätiedot DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y
DICKURSBY SKOLA Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 4.6.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4 95 555 01370 Lisätiedot AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS
AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos, Lisätiedot TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta
TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen Lisätiedot Rakennustapaseloste, asunnot
RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
ja LISÄRAKENNUS LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 06.10.2009 Raportin päiväys: 21.10.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lisätiedot ERILLINEN ENERGIATODISTUS
ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku Lisätiedot Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2
RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin Lisätiedot KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN
KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku: Lisätiedot 1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27
9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:
Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340 Lisätiedot MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan
MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X Lisätiedot KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN
KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi: Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot PÄIVÄKODIN ONGELMATILOJEN SALAOJA- JA IV- SELVITYS
YRTTITIEN PÄIVÄKOTI PÄIVÄKODIN ONGELMATILOJEN SALAOJA- JA IV- SELVITYS Tutkimuksen ajankohta: vko 35 / 2005 Raportin päiväys: 15.09.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Pekka Wallenius 040 7492592 Lisätiedot Kuntoarvio Peltokaari Aarnenkatu 26
arvio 1.6.2016 Peltokaari Aarnenkatu 26 49400 Hamina Petri Karnaattu p. 0400 579 310 Kuva 1. Etujulkisivu Peltokaari 1.6.2016 JOHDANTO... 1 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 2 RAKENNUSTEKNIIKKA... Lisätiedot Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh:
Kosteuskartoitusraportti 1(7) VAHINKOTIEDOT Työkohde: Hevoshaan koulu (Asunto) Puh: Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: 0400 615 428 Asukas: Osoite: Puh: Kartoitusaika: 01.11.2005 Kartoittaja: Juha Lisätiedot TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO
TA.fi TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO ASEMAPIIRROS ERVASTINTIE 2 NÄKYMÄ VANTAANLAAKSONTIELLE KATUSIVU NÄKYMÄ SISÄPIHALLE HUONEISTOLUETTELO HUONEISTO TYYPPI PINTA-ALA m² A-TALO A1 4H+K+S 90,50 Lisätiedot TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot Lisätiedot PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ
Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena Lisätiedot Vantaan kaupungintalo Vantaa
Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/ Lisätiedot AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA
31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... Lisätiedot VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Lisätiedot RS-1 KOSTEUSKARTOITUS
RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Lisätiedot 2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin)
1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kirkkokatu 41, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541 111-197-1 Kohteen pinta-ala: n. 250 m 2 (huoneistoala) n. 310 m 2 (kerrosala) + kellarikerros n. 140 m² Kerrosluku: Lisätiedot Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko
Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P Lisätiedot Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)
Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 Lisätiedot PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY
Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Lisätiedot TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15
30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden Lisätiedot KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT
L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti Lisätiedot ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ
ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on Lisätiedot 76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p,
Kohteen ilmoittaja Lockmer LKV Köydenpunojankatu 14 20100 Turku Puh: 040 300 2302 Nimi: Harry Lockmer Puh: 0403002302 Tässä siistikuntoinen ja muuttovalmis kolmio rauhallisella Härkämäen alueella. Hissitalon Lisätiedot MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11
marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö: Lisätiedot ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT
ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen Lisätiedot ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma
ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.
Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja Lisätiedot AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ
LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia Lisätiedot RS15 Kuntoarvio. SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki. Tarkastuspäivä 27.10.2015
RS15 Kuntoarvio SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki Haarlankatu 1 E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS 15 Kuntoarvio 2/50 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8
KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA
www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9
KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 Kaartotie 16, 60800 ILMAJOKI Omakotitalon kuntokartoitus 21.4.2015 klo 14.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 2/9 Tilaus 21.4.2015: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot Kuntoarvio
arvio 14.6.2016 Summan koulun asuntola Summantie 46 49480 Summa Petri Karnaattu p. 0400 579 310 Kuva 1. Etujulkisivu Summan koulun asuntola 14.6.2016 JOHDANTO... 1 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... Lisätiedot Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.
Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan Lisätiedot ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013
Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 11.11.2009 26.04.2010 Raportin päiväys: 17.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute