Source: http://docplayer.fi/52326062-Vesihuollon-kehittamistarpeet-koverhar-hanko.html
Timestamp: 2018-10-18 14:27:17+00:00
Document Index: 5714803

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Vesihuollon kehittämistarpeet. Koverhar, Hanko - PDF
Download "Vesihuollon kehittämistarpeet. Koverhar, Hanko"
1 Vesihuollon kehittämistarpeet Koverhar, Hanko Timo Nikulainen mitoituksen osalta päivitetty
2 Vesihuollon kehittämistarpeet (9) SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ JOHDANTO ALUEEN KUVAUS TALOUSVESIVERKOSTON KEHITTÄMISTARPEET TULEVA VEDENKULUTUS JÄTEVESIVERKOSTON KEHITTÄMISTARPEET JÄTEVESIVERKOSTOSUUNNITELMA... 5 LIITE 1 TARKASTELUALUEEN NYKYINEN VESIJOHTOVERKOSTO... 6 LIITE 2 TARKASTELUALUEEN TULEVA VESIJOHTOVERKOSTO... 7 LIITE 3 TARKASTELUALUEEN NYKYINEN VIEMÄRIVERKOSTO... 8 LIITE 4 TARKASTELUALUEEN TULEVA VIEMÄRIVERKOSTO... 9
3 Vesihuollon kehittämistarpeet (9) TIIVISTELMÄ Työssä on arvioitu Hangon Koverharin rakennemallialueen vesihuollon kehittämistarpeita. Työssä on arvioitu alueen tuleva vedenkulutus sekä luonnosteltu linjaus alueen tulevalle vesihuoltoverkostolle. Rakennemallialueen vedenjakelun kehittämistarpeet on tiivistetysti esitetty alla. Taulukko 1. Vedenjakelun kehittämistarpeet. Suunnittelualueen pinta-ala Mitoitusrakennusoikeus Keskimääräinen vedenkulutus Mitoittava vedenkulutus 234 ha k-m² 430 m³/vrk 18 l/s Sammutusveden kokonaistarve 600 m³ Säiliötilavuustarve yhteensä 680 m³ Satamassa vierailevien laivojen vedenotto (l/s ja kokonaismäärä) ja vaikutus säiliötilavuustarpeeseen on selvitettävä erikseen. Jätevesien hallinnan lähtökohdista nykyinen paineviemäriyhteys Hankoon on ns. pullonkaulan muodostava rakenne. Paineviemärin välityskyvyksi on arvioitu n. 40 l/s, joka vastaisi jatkuvalla pumppauksella n m³ vuorokautista jätevesimäärää. Käsikirjojen perusteella arvioidun uudelle alueelle sijoittuvan vedenkulutuksen kautta muodostuva jätevesimäärä voi ns. maksimivuorokautena olla noin 800 m³/vrk. Paineviemärin välityskyvyn pitäisi lähtökohtaisesti riittää sekä Lappohjan alueen jätevesille (joita ei tässä yhteydessä ole huomioitu) että mahdollisesti tulevaisuudessa Koverharin satamassa vierailevien laivojen purkamille jätevesille. Laivoista vastaanotettavien jätevesien lyhytaikaiseen viivyttämiseen tulee varautua Satama-alueelle sijoittuvan uuden jätevedenpumppaamon imuallasta suunniteltaessa. Alueelle sijoittuu kaksi jätevedenpumppaamoa: pääpumppaamo teollisuusalueelle ja satama-alueelle pienempi paikallinen jätevedenpumppaamo.
4 Vesihuollon kehittämistarpeet (9) 1 Johdanto 2 Alueen kuvaus Tässä työssä on arvioitu vesihuollon kehittämistarpeita liittyen Koverharin alueen hankesuunnitelmaan. Työn tarkoituksena on arvioida alueen tulevaa vedenkulutusta sekä tulevan vesihuoltoverkoston tarpeita niin talousveden kuin jätevedenkin osalta. Lisäksi selvityksessä esitetään luonnos alueen vesihuoltoverkoston tulevasta linjauksesta. Lähtötietoina tässä työssä on käytetty Hangon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaa (Ramboll 08/2012) sekä vesijohtoverkostokarttaa. Tässä työssä on oletettu että sekä Lappohjan että Isolähteen vedenottamot ovat toiminnassa ja niistä toimitetaan vettä nykyiseen talousvesiverkostoon. On suositeltavaa, että alueen tarkemmassa suunnittelussa tarkennetaan olemassa olevan vesihuoltoverkoston toimintatietoja. Tarkasteltava alue (Kuva 1) sijaitsee Hangon kaupungin itäosassa rajoittuen pohjoisessa valtatiehen 25 ja etelässä Puolustusvoimien Syndalenin harjoitusalueeseen. Tarkastelualue käsittää Koverharin entisen terästehtaan alueen ja sen ympäristön. Tällä hetkellä alue on pääasiassa metsätalouskäytössä. Alueen koillisosassa Lappohjan taajamassa on asutusta. Kuva 1. Hankesuunnitelma. Tarkastelualueen rajaus on merkitty mustalla katkoviivalla.
5 Vesihuollon kehittämistarpeet (9) 3 Talousvesiverkoston kehittämistarpeet Talousvesiverkoston kehittämistarpeet on arvioitu alueen tulevan sammutusveden tarpeen sekä tulevan talousveden tarpeen perusteella (taulukko 1 ja 2). Taulukko 2. Sammutusveden tarve RIL Vesihuolto Vesihuolto II Artikkeli Alkuperä Huomioidut tekijät Sammutusveden hetkellinen Kappale Sammutusveden Jakelualueen rakenne Teollisuusalue tarve (s275), kokonaistarve Sammutusvesimäärä l/s; 600m 3 Taulukko 55 Sammutusaika 6 tuntia HSY:n vesihuolto VERKOSTOSUUNNITTELUKÄYTÄNNÖT (vol.3) Artikkeli Alkuperä Huomioidut tekijät Sammutusveden arvioidut kokonaistarpeet 2.1 Vesijohtoverkon mitoitus Alue III Pienteollisuus- ja varastoalueet Taulukko 3. Vedenkulutus ja säiliötilavuuden tarve 60 I/s 3600 I/min 216 m 3 /h RIL Vesihuoltoverkkojen suunnittelu Artikkeli Alkuperä Huomioidut tekijät Suurimman vuorokausikäytön Kappale Mitoitusvesimääräkausi-kerroin (c d) Suurimman maksimivuoro- 1,5 (Q dmax) Kappale Mitoitusvesimäärät Huipputuntikäytön (Q h) Huipputuntikerroin (c h) 1,2 RIL Vesihuolto Vesihuolto II Artikkeli Alkuperä Huomioidut tekijät Säiliöntyypin ja -paikan valinta Pumppausajan vaikutus varastotarpeeseen 4 Tuleva vedenkulutus Kappale (s333), Taulukko 73 Pumppausaika (t/vrk) Varastotilan tarve % vuorokausikäytöstä Suunnittelualueen tulevaa vedenkulutusta on arvioitu HSY:n vesijohtoverkon mitoituksen avulla ja se on laskettu seuraavien tekijöiden avulla: Suunnittelualueen rakennusoikeuden pinta-ala Liike- ja toimistorakennuksien vedenkäyttöarvo 1,0 l/k-m²/vrk (joka vastaa esim. mitoitusta 50 k-m²/työpaikka yhdistettynä työpaikan ominaiskulutukseen 50 l/työpaikka/vrk ). Vuorokauden keskimääräinen vedenkäyttöarvio on noin 430 m³/vrk (Taulukko 4). Vedenotto toteutetaan pääsääntöisesti Isolähteen vedenottamolta ja tarvittaessa muilta vedenottamoilta. 10
6 Vesihuollon kehittämistarpeet (9) Taulukko 4. Arvio vuorokausittaisesta vedenkulutuksesta Taulukko 5. Säiliötilavuuden laskelmat Q d (m³/vrk) 430 k d 1.8 Q dmaks (m³/vrk) 775 Säiliötarve tapaus 10 % (16/18h) Sammutusveden tarve 600 m 3 Säiliötilavuustarve 80 m 3 Yhteensä 680 m 3 5 Jätevesiverkoston kehittämistarpeet Alueella ei nykyisin ole varsinaista jätevesiverkostoa. Aluetta halkovat nykyiset paineviemärit jäävät tulevan rakentamisen alle eikä ole tarkoituksenmukaista rakentaa uusia paineviemäreitä. Alueelle rakennetaan painovoimainen jätevesiverkosto, johon nykyiset paineviemärit purkavat. Alueelle tulee kaksi uutta jätevedenpumppaamoa. Nykyinen Syndalenin jätevedenpumppaamo johtaa vedet Tvärminnen suuntaan. Jätevettä käsitellään Suursuon jätevedenpuhdistamossa Hangossa. Nykyisen viemäriverkoston kapasiteettia ei ole tutkittu tässä selvityksessä. Suunnittelualueen keskimääräinen vedenkulutus on noin 5 l/s ja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukainen viimeaikainen vedenottamon kulutus (Ramboll 2012) noin 20 l/s, jolloin keskimääräinen jätevesivirtaama olisi noin 25 l/s. 6 Jätevesiverkostosuunnitelma Suunnittelualueelle ehdotetaan painovoimaista jätevesiviemäröintiä sekä uutta alueellista jätevesipumppaamoa. Suunniteltu jätevesiverkosto johtaisi myös Lappohjan ja Visko Teepakin jätevedet. Tällöin vanhat paineviemärit voidaan poistaa käytöstä ja viemäriverkoston toiminta yksinkertaistuu. Lisäksi Syndalenissa sijaitseva pumppaamo voitaisiin poistaa käytöstä. Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa suunnitellun verkoston toimivuus koko suunnittelualueen jätevesien johtamisessa.
7 Vesihuollon kehittämistarpeet (9) Liite 1 Tarkastelualueen nykyinen vesijohtoverkosto
8 Vesihuollon kehittämistarpeet (9) Liite 2 Tarkastelualueen tuleva vesijohtoverkosto
9 Vesihuollon kehittämistarpeet (9) Liite 3 Tarkastelualueen nykyinen viemäriverkosto
10 Vesihuollon kehittämistarpeet (9) Liite 4 Tarkastelualueen tuleva viemäriverkosto
HÄMEENLINNA KATUMAJÄRVEN OSAYLEIS- KAAVAN VESIHUOLTO
Vastaanottaja Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 10.2.2011 HÄMEENLINNA KATUMAJÄRVEN OSAYLEIS- KAAVAN VESIHUOLTO KATUMAJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN VESIHUOLTO Tarkastus 10/02/2011
tarkastelu Tiivistelmä HSY:n hallitus 27.2.2015
Vesiosuuskuntien tarkastelu Tiivistelmä teknistaloudellinen HSY:n hallitus 27.2.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental