Source: http://docplayer.it/2686497-Stogit-stoccaggi-gas-italia-s-p-a.html
Timestamp: 2018-04-20 09:01:30+00:00
Document Index: 20386402

Matched Legal Cases: ['art. 18', 'art. 20', 'art.8', 'art.20', 'art. 20', 'art. 6']

STOGIT Stoccaggi Gas Italia S.p.A. - PDF
Download "STOGIT Stoccaggi Gas Italia S.p.A."
1 PREFETTURA DI PIACENZA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PIANO DI EMERGENZA ESTERNO D.P.C.M. 25 febbraio 2005 E SMI STOGIT Stoccaggi Gas Italia S.p.A. Sede Operativa di Crema (CR) Centrale di stoccaggio gas di Cortemaggiore (PC) Impianto di Trattamento Via S.Anna Fraz. S. MARTINO CORTEMAGGIORE PC ** Impianto di Compressione Via Tre Case CORTEMAGGIORE - (PC) ** Cluster (A,B,C,D,E,G) CORTEMAGGIORE - (PC) (F) BESENZONE (PC) ** Area pozzi di monitoraggio (N. 154, 156,127, 50, 65, 86, 78, 12, 77, 1, 73, 71, 53, Colombarola) CORTEMAGGIORE (N. 7, 38, 47 e 79) BESENZONE Stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante soggetto agli artt. 6 e 8 del D.Lgs.334/99 modificato dal D.Lgs. 238/
2 INDICE 1. Premessa Predisposizione del piano Descrizione del sito-inquadramento territoriale Dati principali della Ditta Descrizione delle attività volte Modalità di funzionamento dell impianto Modalità di funzionamento delle aree pozzo e dei cluster Informazioni sulle sostanze pericolose utilizzate e stoccate Valutazione dei potenziali incidenti rilevanti individuati Misure di prevenzione e sicurezza Descrizione della geomorfologia-idrogeologia-clima Elementi territoriali e ambientali vulnerabili Scenari incidentali Tipologia degli eventi incidentali, valori di soglia per la valutazione degli effetti e delimitazione delle zone di pianificazione Modello organizzativo di intervento del P.E.E La sala operativa H24 - Direzione Tecnica Operativa dei Soccorsi Viabilità: vie di accesso dei mezzi di soccorso e di deflusso. Cancelli e percorsi alternativi Principali distanze dalle vie di comunicazione e dai mezzi di intervento e soccorso Elementi sensibili Planimetrie Ruoli, compiti ed attività degli Enti-strutture interessate Consultazione della popolazione Informazione alla popolazione Informazione preventiva Informazione in emergenza Glossario
3 PLANIMETRIE Planimetria0 Quadro d Unione PlanimetriaA_Centrale di Compressione PlanimetriaB_Centrale di Trattamento Gas_Cluster A_Pozzi_65_78 PlanimetriaC_Pozzi_1_73 PlanimetriaD_Cluster_C_Pozzo_12 PlanimetriaE_Cluster_D_F_G PlanimetriaF_Pozzi_154_127 PlanimetriaG_Pozzo_Colombarola PlanimetriaH_Pozzo_50 PlanimetriaI_Cluster_E_Pozzo_53 PlanimetriaL_Pozzo_47 PlanimetriaM_Pozzo_71 PlanimetriaN_Pozzo_86 PlanimetriaO_Pozzi_7_77_79 PlanimetriaP_Cluster_B_Pozzo_156 PlanimetriaQ_Pozzo_38 PlanimetriaR_Elementi ambientali vulnerabili PlanimetriaS_Elementi territoriali vulnerabili ELABORATI Elaborato1_ Elenco di distribuzione Elaborato2_ Esempio trasmissione livelli allerta Elaborato3_Itinerari Triage_118 Elaborato4_Tabella A_ Enti destinatari delle comunicazioni - 3 -
4 ALLEGATI AllegatoA_Lay-Out presidi antincendio Centrali Compressione e Trattamento AllegatoB_Piano di Emergenza Interno STOGIT AllegatoC_Scheda di informazione ai cittadini e lavoratori AllegatoD_Schede di sicurezza sostanze AllegatoE_ Schede Azimut Cortemaggiore AllegatoF_ Schede Azimut Besenzone AllegatoG_ Elementi sensibili Cortemaggiore AllegatoH_ Elementi sensibili Besenzone AllegatoI_ Tavole scenari C.T.R. AllegatoL_ Scheda meteo 1. PREMESSA La Società Stogit S.p.A con sede operativa in Crema (CR) è concessionaria di un insediamento industriale minerario soggetto, oltre agli adempimenti previsti dall art. 18 del D.Lgs. 624/96, anche agli adempimenti previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.. Il luogo di lavoro concessione stoccaggio gas di Cortemaggiore, è suddiviso in diverse unità di lavoro ubicate nei Comuni di Cortemaggiore e Besenzone (Piacenza). Le intervenute modifiche normative nazionali con il D.Lgs. 238/2005 ( 1 ), che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 334/1999, hanno inserito nuovi ed importanti adempimenti volti a realizzare una sempre maggiore tutela dell'ambiente (inteso nel suo complesso) nei confronti di tali stabilimenti "a Rischio di Incidente Rilevante", di seguito denominati semplicemente "Stabilimenti R.I.R.". La Circolare Interministeriale del Indirizzi per l applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimento o unità geologica profonda ha introdotto gli stoccaggi sotterranei di gas naturale tra le tipologie di stabilimenti R.I.R. La materia in questione è regolata dal D.P.C.M. 25/02/2005 "Pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante - LINEE GUIDA" e s.m.i., predisposto ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs.334/99 e s.m.i. dal Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Conferenza Unificata, al fine di avere lo strumento operativo per l elaborazione e l aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna (di seguito denominati P.E.E.) degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante di cui all art.8 del citato Decreto Legislativo. 1 (1) "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose". G.U.n 271/
5 2. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO Il presente Piano di Emergenza Esterno Definitivo è stato redatto a seguito della revisione del Piano di Emergenza Esterno Provvisorio (autorizzato per Decreto Prefettizio n 9663 del 15 luglio 2011) sulla base delle risultanze del Parere Tecnico Conclusivo (P.T.C.) dell istruttoria di valutazione del rapporto di sicurezza dello stabilimento Stogit S.p.A. Centrale Stoccaggio Gas di Cortemaggiore (PC) (delibera del Comitato Tecnico Regionale trasmessa con nota Direzione Regionale V.V.F. Prot. n del 07 giugno 2013). Nel parere tecnico conclusivo sono riportati gli scenari incidentali approvati a conclusione dell istruttoria ed alcune prescrizioni impiantistiche e strutturali di sicurezza al fine di mitigare gli effetti all esterno degli stabilimenti. Il piano in esame è stato predisposto da un gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti dei seguenti Enti: Provincia di Piacenza; Comuni di Cortemaggiore e Besenzone; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente Arpa Sezione Provinciale di Piacenza; Centro Tematico Regionale Impianti a rischio di incidente rilevante (C.T.R. R.I.R.)- Arpa Direzione Tecnica; Dipartimento Sanità Pubblica Azienda USL Piacenza; Servizio 118 Piacenza; Gestore Stabilimento Stogit S.P.A di Cortemaggiore; Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse (U.N.M.I.G.) Bologna; Forze dell Ordine (Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Polizia di Stato). Al Gruppo ha preso parte anche il Comune di Piacenza, tramite un proprio esperto della Protezione Civile comunale. Il P.E.E. viene inviato a tutti i soggetti che hanno partecipato alla sua stesura e, per conoscenza, al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed al Dipartimento di Protezione Civile, come stabilito dall'art.20, comma 1 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. Nel presente P.E.E. è riportata la Lista di Distribuzione dettagliata. (Elaborato 1). Il livello di protezione attuato dal P.E.E. è misurabile attraverso la realizzazione di apposite esercitazioni periodiche, per gradi di partecipazione, che coinvolgano anche la popolazione e testino la validità delle procedure definite e concordate nel presente P.E.E. con i soggetti che si devono attivare in caso di emergenza. Il Piano di Emergenza Esterno è stato predisposto con riferimento alla situazione odierna sia dell azienda che del territorio circostante e dovrà essere aggiornato ed adeguato a qualunque significativa variazione che dovesse intervenire sia internamente allo stabilimento che nel territorio limitrofo circostante. Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., il P.E.E. in oggetto dovrà essere comunque riesaminato, eventualmente riveduto ed aggiornato ad intervalli appropriati, comunque non superiori a 3 anni
6 3. DESCRIZIONE DEL SITO - INQUADRAMENTO TERRITORIALE Il Polo Operativo di Cortemaggiore è dato in concessione a Stogit S.P.A.. Come dichiarato dal Gestore, è suddiviso nei seguenti impianti ubicati nei territori comunali di Cortemaggiore e Besenzone. Impianto di Compressione gas: situato in via Tre Case, in zona pianeggiante, nella zona ovest della città di Cortemaggiore, confina principalmente con aree industriali ed alcune produttive e residenziali. In particolare, l impianto di Compressione confina: a Sud con terreno agricolo e via Fiorenzuola; ad Ovest con un area agricola, via Tre Case e un area a prevalenza rurale con un numero limitato di insediamenti abitativi; a Nord con terreno agricolo, la S.S. 587 e una parte del centro abitato di Cortemaggiore; a Est con un area a prevalenza industriale/commerciale. Impianto di Trattamento gas: situato in località San Martino in Olza, nel Comune di Cortemaggiore, ad una distanza di circa 3,5 km dall impianto di Compressione, lungo la strada provinciale S. Anna. Confina con aree prevalentemente agricole ed in parte residenziali ed è distante circa 1800 mt dalla periferia residenziale di Cortemaggiore. In particolare, l impianto di Trattamento e il limitrofo Cluster A confinano: a Sud con terreno agricolo e alcuni insediamenti abitativi di San Martino in Olza; ad Ovest con un area a prevalenza rurale con un numero limitato di insediamenti abitativi; a Nord con terreno agricolo; a Est con via Piccacane e un area a prevalenza rurale con un numero limitato di insediamenti abitativi. Cluster A (7 pozzi): localizzato all interno della Centrale di Trattamento gas; Cluster B (10 pozzi): localizzato a est della Centrale di Trattamento gas, lungo il Canale del Molino di Besenzone e Castellazzo; Cluster C (10 pozzi): localizzato a est e nelle immediate vicinanze della centrale di Trattamento gas, raggiungibile dalla strada del Piccacane, attraverso una strada sterrata; Cluster D (12 pozzi): localizzato a sud-ovest della Centrale di trattamento gas, in località La Magnana, in Comune di Cortemaggiore, lungo la strada della Magnana; Cluster E (1 pozzo): localizzato a sud della Centrale di trattamento gas ed a est del Cluster D, in località La Magnana, in Comune di Cortemaggiore, lungo la strada della Magnana proseguendo dal CRT 53; Cluster F (1 pozzo): localizzato a sud del Cluster D, in Comune di Besenzone, lungo la strada per Besenzone; Cluster G (1 pozzo): localizzato a nord-ovest del Cluster D, in Comune di Cortemaggiore, lungo la strada da San Martino per Cortemaggiore; Pozzi di monitoraggio: (N. 154, 156,127, 50, 65, 86, 78, 12, 77, 1, 73, 71, 53, Pozzo Colombarola) ubicati nel Comune di Cortemaggiore e (N. 7, 38, 47 e 79) ubicati nel Comune di Besenzone. I vari pozzi mettono in collegamento il giacimento con gli impianti di superficie attraverso uno specifico sistema tubolare verticale e apparati valvolati. Gli stessi sono collegati alle centrali di trattamento e compressione gas mediante condotte orizzontali interrate
7 4. DATI PRINCIPALI DELLA DITTA NOME DELLA SOCIETÀ: STOGIT Stoccaggi Gas Italia S.p.A. RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO Direttore Attività Operative e Gestore STABILIMENTO CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CORTEMAGGIORE DEPOSITI DI: Sede Operativa di Crema (CR) tel (centralino 24h) fax oppure Dispacciamento Operativo di Crema Numero verde h TEL FAX Ing. Cesare Giulio Vecchietti Impianto di Compressione Via Tre Case CORTEMAGGIORE - (PC) UTM X: Y: Fuso: 32 Tel Impianto di Trattamento Via S. Anna Fraz. S. MARTINO CORTEMAGGIORE PC UTM X: Y: Fuso: 32 Tel Cluster (A,B,C,D,E,G) CORTEMAGGIORE - (PC) (F) BESENZONE (PC) Area pozzi di monitoraggio (N. 154, 156, 127, 50, 65, 86, 78, 12, 77, 1, 73, 71, 53, Pozzo Colombarola) CORTEMAGGIORE - (PC) (N. 7, 38, 47 e 79) BESENZONE (PC) Le coordinate dei Cluster A,B,C,D,E,F,G sono le seguenti: Cl.A baricentro dello stabilimento in formato UTM X: Y: Fuso: 32 (riferimento pozzo n.91). Cl.B baricentro dello stabilimento in formato UTM X: Y: Fuso: 32 (riferimento pozzo n.93). Cl.C baricentro dello stabilimento in formato UTM X: Y: Fuso: 32 (riferimento pozzo n.110). Cl.D baricentro dello stabilimento in formato UTM X: Y: Fuso:32 (riferimento pozzo n.119). Cl. E baricentro dello stabilimento in formato UMTX: ,3 E: ,9 N Fuso:32 (riferimento pozzo n.155). Cl. F baricentro dello stabilimento in formato UMTX: ,8 E: ,1 N Fuso:32 (riferimento pozzo n.8). Cl. G baricentro dello stabilimento in formato UMTX: ,1 E: ,0 N Fuso:32 (riferimento pozzo n.126)
8 STRUTTURA SEDE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE (D. Lgs 624/96 e D.Lgs 334/99) Titolare/Gestore Ing. Cesare Giulio Vecchietti Direttore Responsabile Ing. S. N. MOLICA NARDO Responsabile Polo Operativo di Cortemaggiore Danilo MOLASCHI Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) Maurizio CIGOLINI Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) Raffaele GOBBI Maurizio SANGALETTI Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.A.) Osvaldo LA VIOLA Alberto NEGRI Claudio PESSINA TEL. CELL. TEL. CELL. TEL. CELL. TEL. CELL. TEL. TEL. TEL. TEL. TEL
9 5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE Lo stabilimento è costituito essenzialmente da: impianto di Compressione del gas naturale proveniente dalla rete di distribuzione nazionale ai fini dell iniezione del gas naturale attraverso i pozzi in giacimento; impianto di Trattamento per la disidratazione del gas naturale, atto a rendere il gas naturale, proveniente dal giacimento ed erogato dai pozzi, conforme per poterne garantire i parametri contrattuali di fornitura per l immissione nella rete di distribuzione nazionale del gas naturale. pozzi e cluster L impianto di Compressione e l impianto di Trattamento sono distanti da loro circa 3,5 km. I due impianti risultano collegati tra di loro, con i pozzi ed i Cluster mediante tubazioni interrate. L attività dello stabilimento è caratterizzata dalla possibilità di operare ciclicamente in 2 fasi: fase di stoccaggio; fase di erogazione. Tali fasi dipendono dalla domanda di gas naturale ed, in generale, dalla stagione. Pertanto orientativamente nel periodo: aprile ottobre, quando la domanda di gas naturale è minore, l impianto di compressione è predisposto in stoccaggio ossia di immissione in giacimento del gas naturale tramite i pozzi dislocati in loco e collegati alla centrale con delle linee interrate di collegamento; ottobre-aprile, quando la domanda di gas naturale cresce, l impianto di trattamento è predisposto in erogazione in modo da estrarre dal giacimento il gas naturale stoccato e renderlo disponibile, previa disidratazione, immettendolo nella rete nazionale di trasporto
10 6. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL IMPIANTO Descrizione del processo per la fase di stoccaggio Durante i periodi di minor consumo (estate) il gas proveniente dal metanodotto del fornitore del gas naturale è misurato fiscalmente ed iniettato nei giacimenti attraverso i pozzi presenti nelle Aree Pozzo senza che il gas subisca alcun trattamento. La fase di iniezione prevede l utilizzo delle seguenti apparecchiature principali: 1. Sistema di misura al punto di consegna-ricezione alla/dalla Rete di Trasporto Nazionale (RTN). E presente, c/o la C. le di Trattamento, un sistema di misura fiscale, operante sia nella fase di erogazione che in fase di iniezione. 2. Impianto di compressione. Il gas, attraverso il punto di consegna del fornitore del gas naturale entra in Centrale ed è inviato all Impianto di compressione dove subisce il salto di pressione necessario per poter essere iniettato nei pozzi. Il gas compresso, dopo raffreddamento ad aria e separazione di eventuali condensati, viene misurato fiscalmente presso la C. le di Trattamento e viene inviato ai pozzi a mezzo pipeline. Durante questa fase saranno in funzione i collettori interessati, l unità di compressione e le unità di servizio necessarie. Descrizione del processo per la fase di erogazione Nei periodi di maggior consumo, il gas stoccato nei giacimenti viene estratto e restituito alla rete di commercializzazione dopo aver subito i necessari trattamenti per poterne garantire la vendita. Per la fase di erogazione vi sono due casi distinti: Erogazione spontanea ed Erogazione con compressione. L erogazione spontanea si verifica nei primi mesi della campagna di erogazione quando la pressione a testa pozzo è tale da non richiedere una compressione del gas per l invio all impianto di trattamento e alla rete del fornitore del gas naturale. L erogazione con compressione avviene nei restanti mesi della stagione di erogazione quando la pressione del gas a testa pozzo è inferiore alla pressione minima richiesta per poter permettere l immissione nella Rete di Trasporto Nazionale. In uscita dalle teste pozzo il gas è saturo e trasporta con sé goccioline di acqua libera. Poiché l arrivo di eccessive quantità di acqua di strato in Centrale è una condizione indesiderata, sono installati dei separatori liquido/gas direttamente nelle Aree Pozzi a valle delle teste pozzo. Presso le Aree Pozzo il gas subisce solamente un processo di separazione per gravità della parte liquida (acqua di strato) e un trattamento iniziale per prevenire la formazione di idrati. Il trattamento vero e proprio viene eseguito nell Impianto di Trattamento. Il gas in arrivo in Centrale fluisce attraverso un separatore, per la rimozione della parte residua dei liquidi non captati dai separatori di testa pozzo. - Disidratazione e filtrazione L unità di disidratazione, utilizzata unicamente in fase di erogazione, ha lo scopo di disidratare il gas eliminando l acqua di saturazione per consegnare il gas alla rete di distribuzione nazionale in accordo ai parametri contrattuali di fornitura. - Sistema di misura punto di scambio con la RTN Presso la C. le di Trattamento è installato un sistema di misura, operante sia nella fase di erogazione (spontanea e non spontanea) che in quella di iniezione
11 7. MODALITA DI FUNZIONAMENTO DELLE AREE POZZO E DEI CLUSTER Le attività svolte nelle Aree Pozzo sono qui di seguito descritte. 1. Erogazione. Il gas uscente da ciascuna stringa di erogazione è inviato al separatore di produzione ad essa associato. In ciascun separatore viene separata per gravità la fase liquida costituita da acqua di strato ed eventuali solidi trascinati. Presso l Area Pozzo il gas subisce solamente un processo di separazione per gravità dalla parte liquida (acqua di strato) e un trattamento iniziale per l inibizione della formazione d idrati. All uscita da ogni separatore il gas è inviato, previa misura tecnica, al collettore di collegamento con Flow Line che connette le Aree Pozzo alla Centrale di trattamento, dove viene eseguito il trattamento vero e proprio del gas. 2. Iniezione. Il gas prelevato dalla rete metano viene compresso c/o l impianto di Compressione, inviato agli impianti di Trattamento per la misura fiscale e successivamente inviato alle Aree Pozzo mediante le condotte. Il gas prima di essere immesso nei pozzi viene misurato mediante la stessa misura tecnica utilizzata durante la fase di erogazione
12 8. INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE E STOCCATE Nello Stabilimento sono presenti i seguenti quantitativi indicati di sostanze pericolose secondo l Allegato I del D.Lgs. n. 334 del 17/08/99 e s.m.i indicati dal Gestore nell ultimo aggiornamento della notifica datato aprile Sostanze Pericolosità e tossicità Rif. All I D. L.vo 334/99 Quantità (t) Limite (t) Art. 6-7 Colonna 2 Limite (t) Art. 8 Colonna 3 Gas Naturale F+ Estremamente infiammabile R 12 Estremamente infiammabile S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini S16 Conservare lontano da fiamme, scintille, non fumare S33 Evitare l accumulo di cariche elettrostatiche S45 In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico S53 Evitare l esposizione, procurarsi speciali istruzioni prima dell uso F (facilmente infiammabile) T (tossico) Allegato 1 Parte I Gas estremamente infiammabili e gas naturale Giacimento: Impianti: 564,3 Condotte: 152, R11 facilmente Metanolo Gasolio Gasolina Propano infiammabile R23/24/25 tossico per inalazione e ingestione a contatto con la pelle R39/23/24/25 tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, ingestione, contatto con la pelle. N (tossico per gli organismi acquatici) R51/53 tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l ambiente acquatico. R40 possibilità di effetti cancerogeni, prove insufficienti. F (facilmente infiammabile) R11 facilmente infiammabile F+ (estremamente infiammabile) R12 estremamente infiammabile Allegato 1 Parte I N. CAS Allegato 1 Parte I N. CAS Allegato 1 Parte I N. CAS Allegato 1 parte I N. CAS ,8 (Vedi nota 1) 31,3 (Vedi nota 2) 75 (Vedi nota 3) 24,8 (vedi nota 4)
13 Note: 1. per il metanolo si considera come hold-up totale la somma delle capacità utili dei serbatoi di metanolo dell'unità di trattamento, delle relative tubazioni e dei Cluster; 2. il gasolio è contenuto nei serbatoi di stoccaggio asserviti ai gruppi elettrogeni ed è presente in quantità inferiore al 2% della soglia corrispondente all'applicazione dell'art. 6 del D.L.vo 334/99 e s.m.i.; 3. per la gasolina la quantità è aggiornata a seguito dell'entrata in servizio dei nuovi 3 serbatoi interrati di stoccaggio gasolina, di capacità geometrica complessiva pari a circa 90 m 3 (Dichiarazione di Non Aggravio del Preesistente Livello di Rischio del /PERM/WB ai sensi del D.M. 9 agosto Progetto di riduzione della capacita di stoccaggio della gasolina per valori inferiori a 100 m 3 e conseguente spresidio della centrale di trattamento) 4. la quantità di propano è relativa al ciclo frigo di raffreddamento dell'unità di degasolinaggio. A seguito di dichiarazione di non aggravio del 9 ottobre 2012 l'azienda effettuerà la sostituzione del propano dell'unità ciclo frigo con fluido refrigerante FREON R 507. Le relative schede di sicurezza delle sostanze con evidenziate le relative caratteristiche di pericolosità e tossicità aggiornate, sono allegate al presente piano di emergenza (AllegatoE). 9. VALUTAZIONE DEI POTENZIALI INCIDENTI RILEVANTI INDIVIDUATI Dall analisi effettuata dal Gestore, contenuta nel Rapporto di Sicurezza trasmesso agli Enti competenti, si evince che i potenziali rilasci di sostanze pericolose che possono avere luogo all interno della Centrale sono: - il rilascio di sostanze infiammabili (metano) ed eventuale conseguente incendio (flash fire e/o jet fire) dovuto a perdita per rottura tubazioni o per rottura apparecchiature; - il rilascio di sostanze tossiche (metanolo) ed eventuale dispersione conseguente dovuta a perdita per rottura tubazioni o per rottura apparecchiature; - il rilascio di sostanze infiammabili (metanolo, propano e gasolina) ed eventuale conseguente incendio (pool fire/flash fire/jet fire) dovuto a perdita per rottura tubazioni o per rottura apparecchiature/serbatoi. Nel Parere Tecnico Conclusivo (PTC) di Istruttoria Stogit S.p.A. Centrale Stoccaggio Gas di Cortemaggiore (PC) (delibera trasmessa con nota Direzione Regionale VVF Prot. n. 9646, del 07 giugno 2013), sono stati validati gli scenari incidentali dal Comitato Tecnico Regionale. Gli effetti conseguenti agli scenari incidentali che possono ricadere all esterno dei confini delle Centrali, dei Cluster A,B,C,D,E,F,G, e dei pozzi risultano pertanto essere: Radiazione termica istantanea per incendio di gas naturale (flash fire), con coinvolgimento della zona esterna circostante i confini delle Centrali, dei Cluster e dei pozzi di monitoraggio. Radiazione termica istantanea per incendio di getto di gas naturale (jet fire), con coinvolgimento della zona esterna circostante i confini delle Centrali, dei Cluster e dei pozzi di monitoraggio
14 10. MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA In stabilimento sono presenti misure di prevenzione e di sicurezza di tipo impiantistico, operativo e gestionale atte a ridurre la frequenza e la gravità degli incidenti rilevanti. In particolare, per quanto concerne le strutture impiantistiche, le Centrali sono attrezzate con sistemi atti ad evitare rilasci di sostanze pericolose o a ridurne le perdite. Gli impianti sono dotati di strumentazione automatica di controllo e registrazione dei parametri di processo delle unità presenti, nonché di sistemi strumentali di blocco automatico di sicurezza concepiti e realizzati per mantenere il processo nel campo di corretto funzionamento. I criteri di progettazione e costruttivi sono rivolti alla riduzione di rilasci all'esterno: si applicano gli standard costruttivi normalmente utilizzati su impianti similari. In particolare questi standard prevedono: progettazione ed esecuzione secondo norme e standard di qualificazione internazionale; opportuna scelta dei materiali in relazione ai fluidi; adeguato dimensionamento delle tubazioni e delle apparecchiature; controlli non distruttivi eseguiti su apparecchiature e linee (per es. radiografie, liquidi penetranti, ultrasuoni, ecc).; impiego di strumentazione di controllo dei parametri operativi, affidabile e ridondante; allarmi e blocchi automatici con segnalazione in sala controllo per la segnalazione degli scostamenti dei parametri operativi; adozione di valvole di sicurezza e/o depressurizzazione rapida su apparecchi e linee in accordo con le normative di legge; apparecchiature a pressione costruite e verificate in ordine alle normative di legge vigenti; minimizzazione delle flangiature. Allo scopo di impedire che operazioni pericolose vengano effettuate da personale non qualificato, sono adottate procedure che regolano l'accesso alle aree critiche ed il rilascio di permessi di lavoro al personale incaricato per le attività di manutenzione, e modifiche agli impianti. Si è comunque indirizzati nel minimizzare l'intervento degli operatori nelle operazioni di esercizio, attraverso sistemi automatici di controllo e/o di blocchi di sicurezza, in particolare laddove i tempi di intervento dell'operatore potessero essere critici per il successo dell'intervento stesso
15 In sintesi, le misure adottate per prevenire i rischi dovuti ad errori umani, consistono principalmente in: selezione adeguata del personale; formazione/informazione nella mansione; addestramento periodico; corsi di aggiornamento; procedure operative. Inoltre, i sistemi di mitigazione e/o riduzione delle conseguenze di cui la Centrale dispone sono: Sistema antincendio/attrezzature antincendio; Sistema di telecontrollo operativo a distanza 24h/24 h. Sistemi di blocco di emergenza e di depressurizzazione impianti. Reperibilità del personale operativo 24 h/24 h In particolare la gestione degli impianti è garantita dal controllo parallelo tramite DCS (Distributed Control System) locale e da SCADA (Sistema Computerizzato di Supervisione e Acquisizione Dati) installato nel dispacciamento operativo di Crema. Il sistema SCADA svolge la funzione di telecontrollo operativo a distanza 24h/24 h. Il sistema di blocco è progettato in modo da determinare i seguenti livelli di blocco impianti in cascata: - il blocco di emergenza ESD (Emergency Shut Down) è generato automaticamente dal rilevamento di incendio impianti; esso provoca i blocchi LSD, PSD e la depressurizzazione dell impianto. - il blocco di processo PSD (Process Shut Down) è generato automaticamente da cause di processo (bassa/alta pressione gas in condotte) o manualmente dall operatore di Centrale tramite pulsante ubicato sul quadro di controllo in modo da provocare la fermata dell impianto, provvedendo alla chiusura delle valvole di blocco di Centrale. - il blocco sulla singola unità di impianto LSD (Local Shut Down) si ha per segnalazione di anomalie di processo che coinvolgono singole unità di impianto e provoca la messa in sicurezza dell unità stessa. Mezzi di segnalazione di incidenti I sistemi di segnalazione, comunicazione e allarme sono progettati in modo che, durante le situazioni di emergenza ipotizzabili per l installazione, possano inviare segnali acustici e visivi (in caso di locali rumorosi) ed acustici nei luoghi occupati dal personale e inviare informazioni sull emergenza in corso in sala controllo. L alimentazione elettrica a questi sistemi è assicurata da fonti energetiche che, per configurazione propria di sistema e per collocazione, non risultano vulnerabili in caso di emergenza. Tutte le Unità di impianto (processo e servizi) sono dotate di pulsanti manuali per la messa in sicurezza delle Unità stesse, che generano un allarme visibile anche in Sala Controllo e/o in remoto (Dispacciamento di Crema). Fabbricati compressori In caso di rilevamento presenza gas associato al relativo allertamento acustico, è presente la segnalazione luminosa ( luce rossa lampeggiante) locale
16 In caso di rilevamento incendio, associato al relativo allertamento acustico, è presente la segnalazione luminosa in tutte le aree di impianto (luce fissa rossa). Nei locali protetti con impianti antincendio a inertizzazione sono previste le segnalazioni interne ed esterne di pericolo. Gestione emergenze e comunicazioni esterne Le azioni e le competenze attribuite alle varie funzioni preposte alla gestione delle emergenze nonché le posizioni aziendali e le corrispondenti persone abilitate ad attuarle e a tener i contatti con le Autorità competenti sono riportate nel Piano di Emergenza Interno Mezzi di comunicazione previsti I mezzi di comunicazione in situazioni di emergenza per il personale presente all interno della Centrale sono: telefoni: n. 3 linee telefoniche; cellulari: Responsabile di Polo e reperibili in turno; ponte radio: collegamento tra le autovetture e lo Stabilimento. Per quanto concerne gli eventuali mezzi di comunicazione all esterno, l Autorità Preposta individuerà i mezzi più idonei. Presidi di pronto soccorso All interno di tutti gli impianti è presente una cassetta di Pronto Soccorso contenente l attrezzatura necessaria, indicata nell Allegato 1 del D.M. n. 388 del 15/07/2003 per prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 11. DESCRIZIONE DELLA GEOMORFOLOGIA-IDROGEOLOGIA-CLIMA Geomorfologia-idrogeologia Il territorio è caratterizzato da una morfologia pianeggiante ed è interessato dalla presenza di una fitta rete idrografica costituita, oltre che dai corsi d acqua principali (Fiume Po, Torrenti Chiavenna e Arda), da numerose rogge, canali irrigui e di bonifica. I terreni sono rappresentati da materiali di origine fluviale e torrentizia. L immediato sottosuolo dell area comprendente gli impianti è costituito da alluvioni superficiali di sedimenti argillosi e limosi e, solo in minori proporzioni, da sabbie. L area di ubicazione di entrambi gli impianti di Trattamento e di Compressione è classificata a bassa vulnerabilità degli acquiferi all inquinamento, secondo quanto rilevato dalla Carta della Vulnerabilità degli Acquiferi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Piacenza (PTCP PC 2010). Clima L area presenta un clima di tipo continentale, caratterizzato da forti escursioni termiche annue. Le precipitazioni, complessivamente di modesta entità (mediamente inferiori a 1000 mm annui), sono ben distribuite durante l anno; i massimi si registrano solitamente nelle stagioni autunnali o primaverili, con prevalenza statistica per i mesi di settembre-ottobre-novembre. La precipitazione cumulata mensile va da un minimo di 0.2 mm in giugno ad un massimo di 275 mm in febbraio. Nella zona degli impianti si rilevano dati di piovosità annua compresi tra un minimo di 30 mm ed un massimo di 2200 mm
17 Le temperature medie annue si attestano sui C, con valori massimi in luglioagosto (>27 C) e minimi in gennaio (-3 C). Le temperature minime e massime assolute registrate nell arco di un decennio risultano rispettivamente 17 C e +35 C. Per quanto riguarda le condizioni metereologiche della zona, i dati relativi a velocità e direzione del vento, misurati a 10 m di altezza, sono desunti dalle registrazioni effettuate dalle stazioni di Monticelli e Fiorenzuola d Arda, che fanno parte della Rete Agrometeorologica Provinciale. Tali dati, pur non generalizzabili in termini assoluti, hanno evidenziato, mediamente negli ultimi anni, una velocità media di 1.5/1.6 m/sec, che ha avuto, come di consueto, una propria variabilità stagionale, con valori leggermente più elevati in Primavera ed Estate e più bassi in Autunno ed Inverno. La distribuzione annuale di frequenza delle direzioni di provenienza del vento mostra a Monticelli, la stazione più prossima all asse centrale della Valle Padana, una tipica distribuzione Est Ovest. Le distribuzioni stagionali mantengono questo allineamento, ma il rapporto tra le frequenze dei 2 quadranti opposti cambia: in estate si ha infatti una netta prevalenza delle provenienze da Est, mentre in inverno la prevalenza risulta da Ovest. Sono inoltre presenti fenomeni di calma di aria (velocità del vento inferiore a 1 m/s), corrispondenti ad eventi meteorologici tipici della media e bassa pianura, quali nebbie, inversioni termiche, ecc. Rischi geologici Gli eventuali fenomeni di rischio geologico e le criticità di un area sono legate generalmente a problemi di dissesto idrogeologico e di sismicità. Relativamente alle fasce fluviali del PTCP in vigore l impianto di compressione ricade parzialmente all'interno della fascia C1 Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche. La centrale di trattamento ed i cluster A, C, D, E,F,G sono maggiormente interessati dalle fasce fluviali del torrente Arda. La centrale di trattamento ed il cluster A,D,E,F,G ricadono in zona A2 Alveo di piena, mentre i cluster C e B in zona C1. I pozzi sono dislocati nelle varie fasce. Dal punto di vista della sismicità, secondo la Nuova Classificazione Sismica del Territorio Nazionale, ai sensi dell Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n e s.m.i., i Comuni di Cortemaggiore (PC) e Besenzone sono classificati come ZONA 3 (ex S=6 terza categoria). Ed il suolo va ascritto presumibilmente ad una categoria di tipo C
18 12. ELEMENTI TERRITORIALI ED AMBIENTALI VULNERABILI Le verifiche sugli elementi territoriali e ambientali sono state condotte per la centrale di compressione, per quella di trattamento, per i cluster A, B, C, D,E,F,G e per i pozzi. Tutti gli impianti si trovano ubicati su terreni pianeggianti posti nel territorio della bassa Val d Arda e precisamente nel centro abitato di Cortemaggiore (centrale di compressione) e nelle sue immediate vicinanze (centrale di trattamento, cluster e pozzi). Le aree non sono caratterizzate dalla presenza di elementi di carattere ambientale particolarmente vulnerabili né da vincoli paesaggistici o architettonici. Si segnala in ogni caso che tutti gli impianti, ad eccezione del cluster B e di alcuni pozzi, ricadono all'interno delle fasce di tutela fluviale del T. Arda, e che sono potenzialmente a rischio esondazione. Inoltre occorre segnalare che la centrale di compressione ed il cluster A ricadono in un'area che il PTCP vigente individua come ambito di valorizzazione e gestione del territorio in cui predisporre progetti di tutela, recupero e valorizzazione. Da segnalare ancora che l'area del cluster D è attraversata da un elemento localizzato della struttura centuriata, mentre un tratto del perimetro dell'area della centrale di trattamento corre in fregio ad un tratto stradale che il PTCP individua come viabilità storica. Dal punto di vista territoriale le aree destinate per gli impianti non sono interessate da elementi particolarmente sensibili; infatti trattandosi di un contesto a forte connotazione rurale, tutte le aree, ad eccezione della centrale di compressione, la quale si trova inserita in un contesto consolidato dal punto di vista urbanistico, si collocano in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola. L'unico elemento territorialmente significativo è rappresentato dal futuro tracciato della variante, su nuova sede, di collegamento fra la ex SS 587 e la ex SS 462 che transiterà in adiacenza al lato ovest della centrale di compressione
19 13. SCENARI INCIDENTALI Di seguito sono riportati in dettaglio gli scenari incidentali, con conseguenze esterne allo stabilimento, validati dal C.T.R. nel Parere Tecnico Conclusivo (P.T.C.) di istruttoria Stogit S.p.A. Centrale Stoccaggio Gas di Cortemaggiore (PC) (delibera trasmessa con nota Direzione Regionale VVF Prot. n del 07 giugno Il C.T.R. ha analizzato tutti gli scenari incidentali con frequenza di accadimento fino a 1,00x10-8 occasioni/anno. Per la stima degli effetti conseguenti a rilasci di metano a seguito di rottura delle tubazioni l azienda ha adottato le ipotesi di rottura tubazione secondo le indicazioni delle linee guida per le attività a rischio di incidente rilevante del Ministero dell Interno Guida alla lettura, all analisi e alla valutazione dei Rapporti di sicurezza : rottura totale: ipotesi di foro di diametro equivalente al 100 % del diametro nominale per tubazioni aventi DN 8 rottura parziale: ipotesi di foro di diametro equivalente 20 % del diametro nominale per tubazioni aventi DN > 8 Gli scenari incidentali con conseguenze esterne allo stabilimento sono costituti principalmente da rilasci di metano da tubazioni. Gli scenari incidentali conseguenti al rilascio possono essere la formazione di un incendio del getto turbolento (jet-fire) in caso di innesco immediato o formazione di una miscela gassosa aria/metano in campo di infiammabilità e dar luogo a flash-fire ( incendio della nube di vapori infiammabili) in caso di innesco ritardato. Tabella : Scenari Incidentali con conseguenze esterne allo stabilimento Rif. Evento n. Top Event (Evento iniziatore) Unità Descrizione dello scenario incidentale 3 7 Rottura parziale (20%) tubazione D>6 (tubazione 14 f.t. ingresso/uscita slug-catcher) Rottura parziale (20%) tubazione D>6 (collettore 20 f.t. colonne di disidratazione) Impianto di trattamento - ingresso/uscita gas Impianto di trattamento - Disidratazione conseguente FLASH FIRE conseguente JET FIRE conseguente FLASH FIRE conseguente JET FIRE conseguente UVCE
20 Rif. Evento n. Top Event (Evento iniziatore) Unità Descrizione dello scenario incidentale 8 18/1 18/1 18/ Rottura parziale (20%) tubazione D>6 (tubazione 30 f.t.) Rottura totale (100%) tubazione metano 3 f.t. Rottura totale (100%) tubazione metano 6 f.t. Rottura parziale (20%) tubazione metano 18 f.t. Rottura parziale (20%) tubazione D>6 (collettore 30 f.t.) Rottura parziale (20%) tubazione D>6 (linea 20 f.t.) Danneggiamento dei compressori di metano Impianto di trattamento - Misura fiscale Impianto di trattamento - Degasolinaggio Impianto di trattamento - Degasolinaggio Impianto di trattamento - Degasolinaggio Impianto di compressione - Aspirazione e filtraggio Impianto di compressione - Compressione e mandata Impianto di compressione - Booster conseguente FLASH FIRE conseguente JET FIRE conseguente UVCE conseguente FLASH FIRE conseguente JET conseguente FLASH FIRE conseguente JET conseguente FLASH FIRE conseguente JET FIRE conseguente FLASH FIRE conseguente JET FIRE conseguente UVCE conseguente FLASH FIRE conseguente JET FIRE conseguente JET FIRE conseguente VCE 43 Rottura totale (100%) tubazione metano D.3 (linea 3 f.t.) Impianto di compressione - Booster conseguente FLASH FIRE conseguente JET FIRE 43 Rottura parziale (20%) tubazione D>6 (linea 16 f.t.) Impianto di compressione - Booster conseguente FLASH FIRE conseguente JET FIRE
Forum di Prevenzione Incendi Milano 27 Ottobre 2011 Gli stoccaggi sotterranei di gas naturale Ing. Francesco Notaro CNVVF DCPST AREA VIII Ing. Roberto Emmanuele CNVVF DCPST AREA IV Il sistema energetico
R. REGOLAMENTO U. URBANISTICO E. EDILIZIO Elaborato tecnico R.I.R. ALLEGATO F DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO TITOLO I ELABORATO TECNICO R.I.R. Premessa Il D.M. 9 maggio 2001, in attuazione dell art.
SCHEDA AZIENDA. Stogit SpA Stabilimento di Sergnano
pag. pag. 1 di 19 SCHEDA AZIENDA Stogit SpA Stabilimento di Sergnano INDICE 1 DATI ANAGRAFICI... 2 2 CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA E DATI IDENTIFICATIVI DELLE LAVORAZIONI... 2 3 CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE