Source: http://docplayer.cz/3482163-Havarijni-plan-erianta-energy-a-s.html
Timestamp: 2018-01-17 11:28:42+00:00
Document Index: 30618731

Matched Legal Cases: ['zákona č. 359', 'zákona č. 694', 'zákona č. 180', 'zákona č.177', 'zákona č. 186', 'zákona č. 214', 'zákona č. 574', 'zákona č. 393', 'zákona č. 223', 'zákona č. 299', 'zákona č. 119', 'zákona č. 13', 'zákona č. 155']

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. - PDF
Download "HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s."
1 HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, S účinností od
2 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO PLÁNU STRUČNÝ POPIS ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ PŘEHLED VÝZNAMNÝCH DODAVATELŮ A ODBĚRATELŮ ELEKTŘINY REGULAČNÍ, VYPÍNACÍ A FREKVENČNÍ PLÁN PŘEHLED KAPACIT PRO PROVOZ, ÚDRŽBU A OPRAVY 3 2 PRACOVNÍ POKYNY PLÁN K PŘEDCHÁZENÍ STAVŮ NOUZE A K OBNOVĚ PROVOZU ROZVODNÉHO ZAŘÍZENÍ 3 3 SPOLEČNÉ NÁLEŽITOSTI HAVARIJNÍCH PLÁNŮ VYHLÁŠENÍ OPATŘENÍ K ŘEDCHÁZENÍ A ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ STAVU NOUZE PLÁN VYROZUMĚNÍ A SPOJENÍ POŽÁRNÍ ŘÁD, POŽÁRNĚ POPLACHOVÁ SMĚRNICE ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ POMOCI A LÉKAŘSKÉ POMOCI POPIS ORGANIZACE MATERIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PLÁN EVAKUACE KRIZOVÝ ŠTÁB PŘEHLED SMLUV 4 4 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI HAVARIJNÍCH PLÁNŮ KRYCÍ LIST SEZNAM DOKUMENTŮ 5 5 HAVARIJNÍ ZÁSOBY 6 ZÁKLADNÍ ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLY PRO HAVARIJNÍ ZÁSOBY LDS 6 6 LITERATURA TECHNICKÉ PŘEDPISY PRÁVNÍ PŘEDPISY V ENERGETICE 8 Stránka 1
3 ÚVOD Činnost každé lokální distribuční soustavy (LDS) je řízená svými Pravidly provozování lokální distribuční soustavy (PPLDS). V těchto pravidlech jsou zveřejněny základní technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k LDS a pro její užívání. Účelem havarijních plánů je určení postupu k předcházení vzniku a řešení stavů nouze a mimořádných situací, které mohou při provozu LDS nastat. Vzhledem technickému charakteru jednotlivých LDS firmy ERIANTA ENERGY, a. s. (napěťová hladina 22/0,4kV) se nepředpokládají žádné závažné havarijní stavy nebo stavy nouze. Jednotlivé LDS jsou s dostatečnou rezervou pro přenášený výkon a s vysokou provozní spolehlivostí. Všechny běžné provozní poruchy nebo poruchy vyžadující stavebně-technický zásah jsou odstraňovány dle vyhlášky č. 540/2005 Sb. Všechny ostatní poruchové stavy nebo stavy nouze většího rozsahu (zahrnující větší území než je území dané LDS) spadají do havarijního plánu u nadřazené distribuční soustavy E.ON Distribuce, a. s. Stránka 2
4 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO PLÁNU 1.1 Stručný popis rozvodných zařízení Lokální distribuční soustavy (LDS) firmy ERIANTA ENERGY, a. s. se nacházejí pouze na území Jihomoravského kraje v dojezdové vzdálenosti do 2 hodin od sídla firmy v Brně. Všechny LDS jsou napojeny na distribuční soustavu (DS) společnosti E.ON Distribuce, a. s. a jedná se pouze o rozvodná zařízení na straně NN (napěťová hladina 22/0,4kV). Jednotlivé LDS jsou pravidelně revidované a kontrolované, předpokládá se vysoká provozní spolehlivost. Jednotlivé LDS jsou napájené pouze z jednoho napájecího uzlu jedna transformační stanice VN/NN (22/0,4kV), proto nelze zajistit dodávku elektrické energie při stavu nouze ze sousední sítě nebo nadřazené DS a nejsou zde připojeny žádné zdroje elektrické energie (nelze LDS provozovat jako ostrovní provoz). 1.2 Přehled významných dodavatelů a odběratelů elektřiny Dodavatelem elektrické energie do LDS je pouze společnost E.ON Distribuce, a. s. Odběratelé (koneční zákazníci) v LDS jsou malé nebo střední firmy. Seznam LDS s odběry elektřiny nad 600 MWh/rok : LDS Šámalova Brno 1.3 Regulační, vypínací a frekvenční plán Není stanoven spadá pod plány nadřazené DS E.ON Distribuce, a. s. 1.4 Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy Veškeré kapacity pro provoz, údržbu a opravy jsou umístěny v areálu LDS nebo u smluvní firmy zajišťující havarijní servis. 2 PRACOVNÍ POKYNY 2.1 Plán k předcházení stavů nouze a k obnově provozu rozvodného zařízení Plán předcházení stavů nouze se řeší pravidelnými revizními prohlídkami veškerého instalovaného zařízení. Vzhledem k charakteru LDS se nepředpokládají žádné nestandardní provozní stavy ze strany NN nebo přetěžování celé soustavy nadměrným odběrem. Plán obnovy distribuce elektrické energie se šíří podle vyhlášky č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, především dle 5, 7 a každý odběratel dostane informace k havarijnímu servisu s uvedeným poruchovým telefonním číslem (mobilní telefon) Stránka 3
5 - po obdržení hlášení o poruše jsou vysláni pracovníci na místo a porucha je dle výše uvedené vyhlášky odstraněna do 18 hodin, pokud je porucha odstranitelná jednoduchým manipulačním zásahem. - v případě výměny pojistky je dodávka elektrické energie obnovena do 6 hodin od nahlášení poruchy - v případě rozsáhlejších poruch vyžadujících stavebně-technický zásah je porucha odstraněna do 6 měsíců bez stavebního povolení nebo do 24 měsíců s nutností obdržení stavebního povolení. 3 SPOLEČNÉ NÁLEŽITOSTI HAVARIJNÍCH PLÁNŮ 3.1 Vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze Stále funkční místo není stanoveno. 3.2 Plán vyrozumění a spojení Není stanoven. V případě potřeby jsou kontaktováni pouze pracovníci nadřazené DS E.ON Distribuce,a.s. a to telefonicky nebo písemně a případně zástupci místní samosprávy. 3.3 Požární řád, požárně poplachová směrnice Není stanoven nebo se řeší místním požárním řádem. 3.4 Zásady zajištění první pomoci a lékařské pomoci Nejsou stanoveny. Všichni pracovníci jsou poučeni dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o poskytování první pomoci nebo se zajištění první pomoci řeší místními předpisy. 3.5 Popis materiálního zabezpečení Základní materiál a náhradní díly zajišťuje smluvní firma na havarijní servis. 3.6 Plán evakuace Není stanoven, popřípadě se řídí místními předpisy. 3.7 Krizový štáb Není stanoven. V případě rozsáhlejší závažné poruchy nebo stavu nouze je krizový štáb sestaven z vedení společnosti ERIANTA ENERGY, a. s., ze zástupců smluvní firmy na havarijní servis, zástupců místní samosprávy a zástupců nadřazené DS E.ON Distribuce, a. s. 3.8 Přehled smluv Smluvně je zajištěn havarijní servis. Stránka 4
6 4 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI HAVARIJNÍCH PLÁNŮ 4.1 Krycí list Název objektu: LDS ERIANTA ENERGY, a. s. Držitel licence: ERIANTA ENERGY a.s. Skupina: 12 distribuce elektřiny Třída Generála Píky 11, Brno Číslo licence: IČ: Skupina: 14 obchod s elektřinou Číslo licence: Pohotovostní služba: mobil: tel.: fax: Odpovědný zástupce za držitele licence Ing. Karel Ides tel.: Údržba LDS: Jiří Švec mobil: Zpracoval: Ing. Tomáš Partl tel.: Schválil: tel.: Datum zpracování: Datum schválení: Datum nabytí účinnosti: Datum platnosti: srpen 2012 Září do odvolání Havarijní plán je stanoven pro všechny LDS. Poznámka: 4.2 Seznam dokumentů Nejsou žádné přílohy Stránka 5
7 5 HAVARIJNÍ ZÁSOBY Havarijní zásoby jsou u smluvního partnera na havarijní servis a jsou uloženy ve skladových prostorech v LDS nebo u smluvního partnera na havarijní servis. Stránka 6
8 6 LITERATURA Při případných změnách právních předpisů a norem se musí respektovat jejich platné znění. 6.1 TECHNICKÉ PŘEDPISY [1] ČSN EN ed.3: Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí [2] ČSN : Normalizovaná napětí IEC [3] ČSN : Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozech [4] ČSN ed.2: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem [5] ČSN : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize [6] ČSN : Elektrické instalace nad 1kV AC [7] ČSN ed.3: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče [8] PNE : Ochrana před úrazem elektrickým proudem v DS dodavatele elektřiny [9] PNE : Stanovení charakteristik vnějších vlivů pro rozvodná zařízení vysokého a velmi vysokého napětí [10] ČSN : Revize elektrických zařízení [11] ČSN (HD S1): Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost Kapitola 45:Ochrana před podpětím [12] ČSN : Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení [13] ČSN : Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC [14] ČSN : Elektrické přípojky [15] ČSN : Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí [16] PNE : Provoz, navrhování a zkoušení ochran a automatik [17] PNE : Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů distribučních soustav [18] PNE : Parametry kvality elektrické energie Část 1: Harmonické a meziharmonické [19] PNE : Parametry kvality elektrické energie Část 2: Kolísání napětí [20] PNE : Parametry kvality elektrické energie Část 3: Nesymetrie napětí [21] PNE : Parametry kvality elektrické energie Část 4: Poklesy a krátká přerušení napětí [22] PNE : Parametry kvality elektrické energie Část 5: Přechodná napětí - impulsní rušení [23] PNE : Parametry kvality elektrické energie Část 6: Omezení zpětných vlivů na hromadné dálkové ovládání [24] PNE : Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě [25] ČSN EN ed.2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 4-7: Zkušební a měřící technika Všeobecná směrnice o měření a měřících přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich [26] ČSN EN ed.2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 4-30: Zkušební a měřící technika Metody měření kvality energie [27] PNE : Hromadné dálkové ovládání automatiky, vysílače a přijímače [28] PNE : Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a DS [29] PNE ed.4: Standardizované informační soubory dispečerských řídicích systémů [30] ČSN EN : Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí Stránka 7
9 [31] ČSN EN ed.3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A) [32] ČSN EN ed.2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <=16 A, které není předmětem podmíněného připojení [33] ČSN IEC : Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A [34] ČSN IEC : Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 3: Meze Oddíl 5: Omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A [35] IEC/TR ed.2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-6: Limits - Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems [36] IEC/TR ed.2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits - Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems [37] ČSN EN ed.2: Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 khz až 148,5 khz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení 6.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY V ENERGETICE [L1] [L2] [L3] [L4] [L5] [L6] [L7] Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon) Vyhláška ERÚ č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. ERÚ Vyhláška MPO č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Vyhláška MPO č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijních plánů (jako přílohy obsahuje regulační, vypínací a frekvenční plány) Vyhláška MPO č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny Vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb., vyhlášky č. 365/2007 Sb., vyhlášky č. 454/2008 Sb., vyhlášky 468/2009 Sb., vyhlášky č. 400/2010 Sb. a vyhlášky č. 371/2011 Sb. ERÚ Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb. a vyhlášky č. 82/2011 Sb. - ERÚ [L8] Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 299/2011 Sb. [L9] Vyhláška MPO č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu [L10] Vyhláška ERÚ č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky [L11] Zákon o metrologii, zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., č. 137/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 481/2008 Sb., zákona 223/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb. [L12] Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., vyhlášky č. 259/2007 Sb., vyhlášky č. 204/2010 Sb. a vyhlášky č. 285/2011 Sb. [L13] Vyhláška MPO č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů Stránka 8
10 Erianta Energy, a.s. Třída Generála Píky 11, Brno
Držitel licence: č sk.12 Avia Energo, s.r.o. Beranových 140 Praha 9 č sk.14 Avia Energo, s.r.o. Beranových 140 Praha 9
Držitel licence: č.121118451 sk.12 Avia Energo, s.r.o. Beranových 140 Praha 9 č.141118454 sk.14 Avia Energo, s.r.o. Beranových 140 Praha 9 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Avia Energo,
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY LDS Globus Ostrava, Plesná Příloha 3 Kvalita napětí a způsoby jejího zjišťování a hodnocení Zpracovatel: České teplo s.r.o. Klapkova 731/34, Praha 8 Kobylisy,
3. Přehled a charakteristika hlavních dodavatelů a odběratelů elektřiny
1. Popis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) je od 30. 05. 2007 držiteli licence na distribuci elektřiny. Distribuční soustava SŽDC má charakter lokální distribuční soustavy
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpracovatel: BorsodChem MCHZ, s.r.o. (dále jen BC MCHZ) V Ostravě, červen 2013 Schválil: Energetický regulační úřad V Jihlavě dne:
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel/provozovatel lokální distribuční soustavy: Datum: duben 2014 Místo: Praha Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní
H A V A R I J N Í P L Á N pro lokální distribuční soustavu. ČKD Kutná Hora, a.s., Karlov 197
H A V A R I J N Í P L Á N pro lokální distribuční soustavu ČKD Kutná Hora, a.s., Karlov 197 Držitel licence: ČKD Kutná Hora, a.s. Karlov č.p.197 284 49 Kutná Hora. Číslo licence: 120101454 Datum zpracování:
HAVARIJNÍ PLÁN. ZVU a.s.
HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZEMNÍHO PLYNU ZVU a.s. Zpracoval: Schválil: Odpovědná osoba: Ing. Jiří Coufal, vedoucí odd. energetiky Ing. Josef Sirový, místopředseda představenstva Jiří Havelka,
H A V A R I J N Í P L Á N pro lokální distribuční soustavu plynu
V tištěné podobě pouze pro informaci H A V A R I J N Í P L Á N pro lokální distribuční soustavu plynu v ČKD Kutná Hora, a.s., Karlov 197 Držitel licence: ČKD Kutná Hora Karlov 197 284 49 Kutná Hora Číslo
HAVARIJNÍ PLÁN LDS č. 1045
HAVARIJNÍ PLÁN LDS č. 1045 Desenská teplárenská s.r.o. Držitel licence: Desenská teplárenská s.r.o. Objekt: Žďár 159 468 41 Tanvald Datum vypracování a schválení: 29.10.2013 Datum nabytí účinnosti: 01.11.2013
HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. ELPROINVEST s. r. o., Barvířská 278/12, Liberec III - Jeřáb. Licence č
HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ELPROINVEST s. r. o., Barvířská 278/12, Liberec III - Jeřáb Licence č. 120100250 Ing. Jiří Absolon Jednatel společnosti Ing. Jiří Staněk jednatel společnosti
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Města Zruč nad Sázavou (SPOLEČNÁ ČÁST) stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě