Source: https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Arbeitsstaetten_Arbeitsplaetze/Brandschutz/;jsessionid=270B61475EC9274E8F200DF8A901822E.bmsk
Timestamp: 2019-02-23 04:55:08
Document Index: 267712870

Matched Legal Cases: ['§ 12', '§ 42', '§ 43', '§ 25', '§ 13', '§ 45', '§ 95', '§ 95', '§ 21', '§ 21']

Gute Beratung - Faire Kontrolle
You are here: Sie befinden sich hier: Home > Arbeitsstätten, Arbeitsplätze > Brandschutz
Löschhilfen
Erhöhter Brandschutz
Begriff der "Brandlast"
In jeder Arbeitsstätte müssen geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung, unter Berücksichtigung der Betriebsart, getroffen werden.
In einer Arbeitsstätte sind geeignete Löschhilfen, welche dem Stand der Technik entsprechen bereitzuhalten. Eine entsprechende Anzahl von ArbeitnehmerInnen muss mit der Handhabung der Löschhilfen vertraut sein.
Die Behörde hat die Bestellung eines/einer Brandschutzbeauftragten und erforderlichenfalls einer Ersatzperson sowie, falls dies nicht ausreicht, weitere geeignete Maßnahmen vorzuschreiben, wenn dies auf Grund besonderer Verhältnisse (§ 12 Abs. 1 Z 1 bis 5 AStV) für einen wirksamen Schutz der ArbeitnehmerInnen erforderlich ist
§ 42 AStV
§ 43 AStV
§ 25 ASchG
Anzahl und Auswahl der Löschhilfen sind entsprechend
den vorhandenen Brandklassen,
dem Brandverhalten der Materialien,
den vorhandenen Brandlasten,
der Nutzungsart, der Ausdehnung der Arbeitsstätte zu wählen.
Die Aufbewahrung hat:
leicht erreichbar und gut sichtbar gekennzeichnet,
jederzeit gebrauchsfähig,
gegen Einfrieren geschützt zu erfolgen.
Die Prüfung der Löschgeräte hat alle 2 Jahre, die Prüfung einer Brandmeldeanlagen einmal jährlich zu erfolgen.
§ 13 AStV
Löschmittel können eine Gesundheitsgefahr darstellen, entweder weil sie direkt auf den Organismus wirken oder aufgrund ihrer Sauerstoff verdrängenden Wirkung.
Die Arbeitsinspektion hat zu Löschmitteln mehrere Erlässe veröffentlicht, in denen Maßnahmen und Lösungsstrategien aufgezeigt werden:
Sicherheitseinrichtungen und Schutzmaßnahmen für automatische Gaslöschanlagen
Feuerlöschmittel (Ersatzmittel für Halon):
Einsatz von INERGEN in Flutungsanlagen
Einsatz von FM 200 in Flutungsanlagen
Einsatz von TRIGON 300 in Flutungsanlagen
Einsatz von 3M CEA 410 in stationären Löschanlagen
Einsatz von Tenergen in Flutungsanlagen
Tragbare Feuerlöschgeräte mit Kohlendioxid als Löschmittel in kleinen Räumen
Zum vorbeugenden Brandschutz gehören alle Maßnahmen zur Verhinderung einer Brandentstehung und der Brandausbreitung sowie der Sicherung der Flucht- und Rettungswege.
Brandschutz ist unverzichtbar für Leben und Gesundheit der ArbeitnehmerInnen und wichtig für den Erhalt der Arbeitsplätze.
Schwerpunkte können sein:
Brandschutzkonzepte bei Neubau und Sanierung
Sachverständigengutachten und Analysen
brandschutztechnische Beratung während der Planung und Ausführung
Abnahmen und Prüfungen
Erstellung von Feuerwehrplänen
Rauchversuche mit Kalt- und Heißgas
computergestützte Brandsimulationsrechnungen
Brandsimulationsrechnungen umfassen:
als Nachweis für Wirksamkeit von Entrauchungskonzepten
als Nachweis für Sonderlösungen im Büro- oder Industriebau
Simulation für die Verrauchung eines Raumes oder Gebäudes
als Nachweis der Temperaturbeanspruchung einzelner Bauteile
Untersuchung unterschiedlicher Brandszenarien
Rauchsimulationen können erforderlich sein für:
Atrien und Hallen
einzelne Büroräume
Versorgungsschächte in Hochhäusern
Feuerwehrpläne/Flucht- und Rettungspläne
Flucht- und Rettungswegpläne bzw. Feuerwehrpläne, sind erforderlich um eine Evakuierung des Gebäudes zu ermöglichen und den schnellen Zugang der Feuerwehr zum Brandherd zu gewährleisten.
Die Behörde (im Regelfall die Bezirksverwaltungsbehörde - Magistrat oder Bezirkshauptmannschaft) kann in einer Arbeitsstätte, bei Bedarf, Brandschutzbeauftragte, erforderlichenfalls noch weitere Maßnahmen oder eine Betriebsfeuerwehr vorschreiben.
Wenn Brandschutzbeauftragte oder eine Betriebsfeuerwehr vorgeschrieben sind, müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:
technische und organisatorische Vorkehrungen zur Brandverhütung
jährlich überprüfen und ergänzen
allen zur Kenntnis bringen
ins Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument aufnehmen
Brandschutzbuch:
Ergebnisse der Eigenkontrolle
Überprüfungen und Ergebnisse
durchgeführte Brandschutzübungen
Brände und deren Ursachen
Brandschutzplan:
in Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr
nach den Regeln der Technik
Brandalarm- und Räumungsübungen einmal jährlich
Unterweisung der ArbeitnehmerInnen in der Handhabung der Löschgeräte.
§ 45 AStV
Brandmeldeanlagen sollen einen Entstehungsbrand zum frühestmöglichen Zeitpunkt so melden, dass geeignete Brandbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden können.
Die Entdeckung eines Brandes durch eine automatische Brandmeldeanlage beruht auf der Überwachung von Brandkenngrößen im Überwachungsbereich. Übersteigt die Brandkenngröße einen bestimmten Wert kommt es zur Brandmeldung.
Brandmeldeanlagen können im Vollschutz eine ganze Arbeitsstätte überwachen, oder nur auf einen Brandabschnittsschutz bzw. Einrichtungsschutz reduziert sein.
Zur Planung und Projektierung kann als Stand der Technik die TRVB S123 herangezogen werden.
Der Betrieb einer Brandmeldeanlage muss durch den Betreiber der Anlage überwacht werden. Personen, welche zur Wartung und Reparatur herangezogen werden, müssen über ausreichende Kenntnisse verfügen.
Die Prüfung von Brandmeldeanlagen hat mindestens einmal jährlich auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu erfolgen. Die Überprüfungen müssen nach den Regeln der Technik durchgeführt werden.
Eine Brandmeldeanlage könnte als Ersatzmaßnahme gemäß § 95 Abs. 3 ASchG herangezogen werden (z.B.: Fluchtwege über 40m Länge, hohe Brandbelastung, Altbauten, etc.), wenn nach den Umständen des Einzelfalls zu erwarten ist, dass die Sicherheit und Gesundheit der ArbeitnehmerInnen auch bei Genehmigung der Ausnahme gewährleistet ist.
§ 95 Abs. 3 ASchG
Der bauliche Brandschutz (Objektschutz) und die Sicherstellung der Flucht von ArbeitnehmerInnen im Gefahrenfall haben zwar Berührungspunkte, erfordern aber bei der Frage nach der „geringen Brandlast“ eine differenzierte Betrachtung. Die Ermittlung von Brandlasten dient zur Bestimmung von Gefahrenschwerpunkten aus Sicht des jeweiligen Schutzinteresses (Objektschutz bzw. Arbeitsschutz). Werte von Brandlasten sind in erster Linie aussagekräftig für die Dauer eines Brandes, sagen jedoch nichts über Brandtemperaturen, Entzündlichkeit, Rauchgasbildung oder Toxizität der im Brandfall entstehenden Stoffe aus. Diese Informationen sind aber für die Sicherstellung der Flucht von Arbeitnehmer/innen im Gefahrenfall von entscheidender Bedeutung. Die Aussage über die Höhe einer Brandlast ist - für sich gesehen - noch kein Hinweis auf eine reale Gefahr. Ein Lager Eichenholzstämme stellt zwar eine hohe Brandlast dar, die tatsächliche Brandgefahr ist jedoch gering.
§ 21 Abs. 1 AStV bestimmt, dass gesicherte Fluchtbereiche in ihrer gesamten Länge einer bestimmten Qualifikation entsprechen müssen. Es ist durchaus zulässig, dass in gesicherten Fluchtbereichen in geringem Umfang Gegenstände vorhanden sind, die zwar nicht unbrennbar sind, von denen im Falle eines Brandes jedoch keine Gefährdung von Personen in diesem Bereich zu erwarten ist. Es ist daher erforderlich, im Einzelfall durch Ermittlung und Bewertung der Gefahren zu beurteilen, ob Art und Menge der vorhandenen Gegenstände im Hinblick auf eine gefahrlose Flucht der dort beschäftigten ArbeitnehmerInnen zu rechtfertigen sind. Auf eine mengenmäßige Festlegung des Begriffes „geringe Brandlast“ wurde in der Arbeitsstättenverordnung daher verzichtet.
Aus Sicht des Arbeitsschutzes ist eine geringe Brandlast im Sinne des § 21 Abs. 1 AStV gegeben, wenn im gesicherten Fluchtbereich vorhandene Stoffe hinsichtlich Brennbarkeit, Entzündlichkeit und Menge bei Brandausbruch die Benützung des Fluchtwegs durch Brandtemperatur, Rauchgasbildung und Toxizität nicht verhindern.
Letzte Änderung am: 09.10.2017