Source: http://docplayer.it/14911905-164-contenente-norme-per-la-prevenzione-degli-infortuni-sul-lavoro-nelle-costruzioni.html
Timestamp: 2018-06-18 13:51:54+00:00
Document Index: 154518769

Matched Legal Cases: ['art. 87', 'art. 3', 'art. 10', 'art. 15', 'art. 287', 'art. 297', 'art. 9', 'art. 325', 'art. 17', 'art. 3']

164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; - PDF
Download "164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;"
1 Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici. (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 5 maggio, n. 109) Il Presidente della Repubblica; Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo; Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Campo di applicazione Art. 1. Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori di costruzione, esercizio, manutenzione, riparazione e demolizione degli impianti telefonici, a cui siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n Le norme del presente decreto non si applicano ai servizi ed impianti gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Art. 2. Nella esecuzione dei lavori indicati nell'articolo precedente devono essere osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, le disposizioni stabilite: a) dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni; b) dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; c) dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. Scale ad elementi innestati Art. 3. La lunghezza massima delle scale ad elementi innestabili, non deve essere maggiore di 21 metri. Le scale in opera lunghe 18 metri o più devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala. Nelle operazioni di costruzione, riparazione, manutenzione e demolizione delle linee telefoniche, è ammesso lo spostamento laterale di scale portatili ad elementi innestati per lunghezza non superiore a 18 metri e per ampiezza di spostamento non superiore a m.
2 1,50, mentre un solo lavoratore vi si trova sopra, purché il lavoratore sia munito e faccia uso di cintura di sicurezza e siano osservate le altre disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. Allo spostamento della scala devono concorrere, stando al piede, almeno due lavoratori; può essere consentito che un solo lavoratore concorra allo spostamento, stando al piede, quando la scala non Protezione e sicurezza delle macchine Art. 4. Le parti salienti degli organi in moto delle macchine e dei meccanismi in genere, i manovellismi, i tratti terminali sporgenti degli alberi, gli ingranaggi e gli organi di trasmissione del movimento delle centrali telefoniche e le apparecchiature accessorie, quando costituiscano pericolo, devono essere protetti e segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Lavori nelle canalizzazioni Art. 5. Nei lavori per linee telefoniche da eseguire nei manufatti sotterranei devono essere osservate le norme dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. Lavori in prossimità di linee elettriche Art. 6. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree che passano a distanza minore di 4 metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che non si sia provveduto ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse. Indicazione delle caratteristiche degli apparecchi elettrici Art. 7. I generatori, i trasformatori, i convertitori ed i raddrizzatori di potenza non inferiore a 500 Watt devono portare indicazioni della tensione, della intensità e del tipo di corrente. Isolamento elettrico Art. 8. I conduttori devono presentare tanto fra di loro quanto verso terra, salvo nei punti necessari per il regolare e normale funzionamento degli impianti, un isolamento adeguato alle tensioni dell'impianto. Collegamenti elettrici a terra delle apparecchiature telefoniche Art. 9. Il collegamento elettrico a terra è richiesto soltanto per i telai degli autocommutatori, dei permutatori, delle stazioni amplificatrici, delle apparecchiature per frequenze vettrici e delle cassette di protezione contenenti scaricatori. Rivestimento e protezione dei conduttori ed elementi nudi a bassa tensione Art. 10. Nei locali contenenti apparecchiature telefoniche i conduttori e gli elementi a tensione nominale di esercizio superiore a 25 Volta efficaci c.a. ed a 70 Volta c.c. devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura ed umidità dell'ambiente, nonché ai danneggiamenti od usura per causa meccanica, oppure essere protetti contro il contatto delle persone, ancorché siano fuori della portata di mano, ma in posizione accessibile. Può essere omesso il rivestimento isolante dei conduttori od
3 elementi in tensione posti in apparecchiature o armadi, anche in posizione accessibile. Non è richiesto il rivestimento isolante di cui al primo comma per i conduttori o gli elementi di contatto utilizzati per la commutazione, le segnalazioni e per la esecuzione di misure, per le quali però debbono essere adottate idonee misure di sicurezza. Protezioni contro le sovratensioni Art. 11. I conduttori e le apparecchiature telefoniche che possono essere soggetti a sovratensioni o sovraccarichi pericolosi in dipendenza di contatti o induzioni con linee elettriche o scariche atmosferiche, devono essere opportunamente protetti. Quadri di distribuzione e di manovra Art. 12. Nei quadri di distribuzione e di manovra delle centrali telefoniche possono essere omesse le protezioni contro contatti accidentali dei conduttori od elementi in tensione, salvo nei casi in cui esse siano ritenute necessarie in relazione a particolari condizioni di impianto e sempre che siano adottate idonee misure. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono. Interruttore generale Art. 13. Gli interruttori elettrici generali onnipolari devono essere installati soltanto all'arrivo dalla rete stradale di ciascuna linea di alimentazione delle centrali telefoniche. Interruttori elettrici e simili Art. 14. Gli interruttori elettrici e simili dei circuiti telefonici devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) raggiungere la posizione definitiva di aperto o chiuso senza arresto intermedio, salvo che per circuiti di potenza minore di 500 Watt; b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar luogo ad arco permanente né a corto circuito o messa a terra dell'impianto; c) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o cabine elettriche chiuse e fermo restando quando è disposto dall'ultimo comma dell'art. 287 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in modo da rendere impossibili contatti accidentali con le parti in tensione, quando questa è superiore a 85 Volta verso terra; d) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità della posizione di apertura e chiusura; e) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco o di inserimento. É fatta eccezione per i piccoli interruttori e simili sino a 6 Ampère. Copertura delle parti nude in tensione di macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori Art. 15. I limiti delle tensioni indicati dall'art. 297 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono elevati per le parti nude in tensione di macchine, trasformatori, condensatori e accumulatori dei circuiti telefonici a 70 Volta corrente continua ed a 85 Volta corrente alternata di chiamata.
4 Lampade elettriche e portalampade Art. 16. Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il montaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilità di contatto con dette parti. Tali condizioni non sono richieste per le lampade di segnalazione o da quadro alimentare con tensione non superiore a 70 Volta. Sezione, connessione e protezione dei conduttori di terra Art. 17. Per i collegamenti a terra degli impianti indicati nell'art. 9 del presente decreto devono essere adoperati conduttori aventi resistenza elettrica non superiore ad 1 ohm e sezione non inferiore a 3 millimetri quadrati se il conduttore è di rame ed a 10 millimetri quadrati se di ferro o acciaio. Per gli scaricatori riuniti a gruppi su inteialatura metallica è ammesso che essi vengano collegati direttamente alla massa metallica dell'inteialatura stessa, la quale deve essere collegata a terra con una corda di sezione non inferiore a 25 millimetri quadrati. Per le installazioni telefoniche presso gli utenti, il collegamento a terra degli scaricatori deve essere eseguito mediante conduttori di rame di sezione non inferiore a 1,2 millimetri quadrati. Dispersore per le prese di terra Art. 18. Negli impianti telefonici il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 ohm. Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammessi collegamenti a tubazioni di acqua in qualunque loro punto, purché esse presentino sufficiente continuità elettrica. Ove tale risultato non sia conseguibile, deve farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Prese di terra degli scaricatori Art. 19. Per le prese di terra degli scaricatori telefonici si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente decreto e dell'art. 325 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n I conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor lunghezza possibile ed avere percorsi senza brusche svolte. Detti conduttori devono essere protetti contro contatti accidentali quando non siano collegati elettricamente alla inteialatura metallica, come nel secondo comma dell'art. 17. Non è prescritto il rivestimento del conduttore di terra presso le installazioni telefoniche terminali. Particolari accorgimenti, devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori, in relazione alle varie condizioni ambientali e di impianto, per evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della corrente massima prevista dal funzionamento degli scaricatori. Verifiche periodiche Art. 20. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio. Detti impianti, esclusi quelli presso gli utenti, devono essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a 12 mesi per accertarne lo stato di efficienza.
5 Lavori su parti in tensione Art. 21. É vietato eseguire lavori su elementi in tensione degli impianti telefonici e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 85 Volta verso terra, se alternata, od a 70 Volta verso terra, se continua. Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purché: a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile; b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti Art. 22. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'ammenda da L a L per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 10 primo e terzo comma; b) con l'ammenda da L a L per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 primo comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e quarto comma, 20, 21. Contravvenzioni commesse dai preposti Art. 23. I preposti sono puniti con l'ammenda da L a L per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 6. Contravvenzioni commesse dai lavoratori Art. 24. I lavoratori sono puniti con l'ammenda da L a L per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 3 secondo, quarto e quinto comma. Decorrenza Art. 25. Il presente decreto entra in vigore il 1º luglio 1956.
INTEGRAZIONE AL DVR01 DVR ELETTRICO
Pagina 1 di 9 DEFINIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche Art. 80. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali,