Source: http://docplayer.es/2859191-Comentarios-reglamento-de-instalaciones-termicas-en-los-edificios-rite-2007-ahorro-y-eficiencia-energetica-en-climatizacion.html
Timestamp: 2017-08-23 16:04:50
Document Index: 246026153

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23']

Comentarios. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización. - PDF
Comentarios. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización.
Download "Comentarios. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE-2007. Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización."
José Acosta Vera
1 E F I C I E N C I A Y A H O R R O E N E R G É T I C O Edificios Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización Comentarios RITE-2007 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA,TURISMO Y COMERCIO
3 E F I C I E N C I A Y A H O R R O E N E R G É T I C O Edificios Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización Comentarios RITE-2007 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA,TURISMO Y COMERCIO
4 TÍTULO Comentarios al Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE-2007) CONTENIDO Esta publicación ha sido redactada por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR) para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con el objetivo de promocionar la eficiencia en el uso final de la energía en los edificios. AGRADECIMIENTOS A El Instalador por la cesión de textos del Reglamento (Anexo) Esta publicación está incluida en el fondo editorial del IDAE, en la serie Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización. Cualquier reproducción, parcial o total, de la presente publicación debe contar con la aprobación por escrito del IDAE. La versión impresa de esta publicación contiene el Anexo: RITE IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía C/ Madera, 8 E Madrid Madrid, noviembre de 2007
5 ÍNDICE Parte I. Disposiciones Generales Capítulo I. Generalidades Capítulo II. Exigencias Técnicas Capítulo III. Condiciones Administrativas Capítulo IV. Condiciones para la ejecución de las instalaciones térmicas Capítulo V. Condiciones para la puesta en servicio de la instalación Capítulo VI. Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación Capítulo VII. Inspección Capítulo VIII. Empresas instaladoras y mantenedoras Capítulo IX. Régimen sancionador Capítulo X. Comisión asesora Parte II. Instrucciones Técnicas Instrucción Técnicas IT.1: Diseño y Dimensionado IT 1.1 Exigencia de bienestar e higiene IT Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene IT Exigencia de calidad térmica del ambiente IT Exigencia de calidad del aire interior IT Exigencia de higiene IT Exigencia de calidad del ambiente acústico IT 1.2 Exigencia de eficiencia energética IT Procedimiento de verificación IT Generación de calor y frío IT Redes de tuberías y conductos IT Control IT Contabilización de consumos IT Recuperación de energía IT Aprovechamiento de energías renovables IT Limitación de la utilización de energía convencional
6 RITE 2007 Comentarios IT 1.3 Exigencia de seguridad IT Ámbito de aplicación IT Procedimiento de verificación IT Documentación justificativa IT Caracterización y cuantificación de la exigencia de seguridad IT Generación de calor y frío IT Redes de tuberías y conductos IT Protección contra incendios IT Seguridad de utilización Instrucción Técnica IT.2: Montaje IT 2.2 Pruebas IT Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua IT Pruebas de recepción de conductos de aire IT Pruebas de estanquidad de las chimeneas IT Pruebas finales IT 2.3 Ajuste y equilibrado IT 2.4 Eficiencia energética Instrucción Técnica IT.3: Mantenimiento y uso IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo IT 3.4 Programa de gestión energética Instrucción Técnica IT.4: Inspección Normas y otros documentos
7 P a r t e I Disposiciones Generales
9 Disposiciones Generales CAPÍTULO I. GENERALIDADES Artículo 1. Objeto El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, establece las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas tanto en las fases de diseño, dimensionado y montaje, como durante su uso y mantenimiento. Artículo 2. Ámbito de aplicación Se consideran Instalaciones Térmicas las instalaciones fijas de climatización (ventilación, refrigeración y calefacción) y de producción de agua caliente para usos sanitarios, destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas en cualquier tipo de edificio, incluso edificios de uso industrial. El RITE no será de aplicación para las instalaciones térmicas destinadas a procesos industriales, agrícolas o de otro tipo. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas de los edificios de nueva construcción o en las reformas de las mismas en los edificios existentes. Se entiende por reforma de una instalación térmica cualquier cambio que suponga una modificación del proyecto o, en su caso, de la memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. Las reformas están comprendidas en los siguientes casos: Incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de preparación de agua caliente para usos sanitarios Modificación de los subsistemas existentes Sustitución de los generadores térmicos existentes o ampliación de su número Cambio del tipo de energía utilizada Incorporación de sistemas de energías renovables Cambio del uso del edificio El RITE será de aplicación también a las instalaciones térmicas existentes en cuanto se refiere a su mantenimiento, uso e inspección. Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación La responsabilidad del cumplimiento del RITE recae sobre: 1 Los agentes que participan en el diseño, dimensionado, montaje y puesta en marcha de las instalaciones 2 Los agentes que participan en el mantenimiento e inspección de las instalaciones 3 Las entidades e instituciones que intervienen en el visado, supervisión o informes de los proyectos o memorias técnicas 4 Los titulares y usuarios de las instalaciones Artículo 4. Contenido del RITE El RITE se compone de dos partes: Parte I: Disposiciones generales, que contiene las condiciones generales de aplicación del RITE. 7
10 RITE 2007 Comentarios Parte II: Instrucciones Técnicas, en adelante IT, que contiene la caracterización de las exigencias técnicas y su cuantificación. Artículo 5. Remisión a normas Las IT pueden establecer el cumplimiento obligatorio o voluntario de normas UNE, UNE-EN, UNE-EN ISO o, en casos especiales, otras normas de reconocido prestigio. Se hará constar expresamente en el texto cuando una norma sea de aplicación obligatoria. La referencia a norma se hará siempre especificando la fecha; versiones posteriores de la norma no serán válidas. Artículo 6. Documentos reconocidos Para facilitar el cumplimiento de este Reglamento se establecen los denominados Documentos Reconocidos. Estos documentos cuentan con el reconocimiento de la Administración pero no tienen carácter reglamentario. Los Documentos Reconocidos podrán ser: Especificaciones, guías técnicas o códigos de buena práctica para procedimientos de diseño, dimensionado, montaje, mantenimiento, uso e inspección de las instalaciones térmicas Métodos de evaluación, modelos de soluciones, programas informáticos y datos estadísticos referentes a las instalaciones térmicas Otros documentos que faciliten la aplicación del RITE Artículo 7. Registro general de documentos reconocidos para el RITE El registro de documentos reconocidos está adscrito a la Secretaría General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El registro tendrá carácter público e informativo. Artículo 8. Otra reglamentación aplicable Las instalaciones objeto de este Reglamento estarán sujetas, además, al cumplimiento de otros reglamentos que les sean de aplicación. Artículo 9. Términos y definiciones En el Apéndice 1 se establece la definición de los términos que figuran en el RITE. Para las definiciones no recogidas en el Apéndice serán válidas las incluidas en las normas de AENOR. CAPÍTULO II. EXIGENCIAS TÉCNICAS Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas El contenido del RITE afecta al diseño, dimensionado, ejecución, puesta en marcha, manejo, mantenimiento, uso e inspección de las instalaciones térmicas. Artículo 11. Bienestar e higiene Las instalaciones térmicas deberán cumplir requisitos de calidad que sean aceptables por los usuarios, como: 1 Calidad del ambiente térmico 2 Calidad del aire interior 3 Calidad del ambiente acústico 4 Dotación suficiente y condiciones adecuadas del agua caliente para usos sanitarios Artículo 12. Eficiencia energética Las instalaciones térmicas deben tener un consumo reducido de energía convencional y, como consecuencia, una producción limitada de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos. Para alcanzar estos objetivos es necesario: 1 Seleccionar sistemas y equipos de generación y transporte de alto rendimiento energético en cualquier condición de funcionamiento 2 Aislar térmicamente las redes de distribución de los fluidos portadores 8
11 Disposiciones generales 3 Dotar las instalaciones de sistemas de regulación y control para mantener las condiciones de diseño y ajustar los consumos de energía 4 Contabilizar los consumos energéticos para permitir el reparto de gastos entre distintos usuarios 5 Recuperar la energía térmica de los fluidos que se evacuan hacia el exterior 6 Emplear las energías renovables para cubrir, por lo menos, una parte de la demanda energética del edificio Artículo 13. Seguridad Se deben prevenir y reducir los riesgos de accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios. CAPÍTULO III. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Artículo 14. Condiciones generales para el cumplimiento del RITE Para justificar que una instalación cumple con las exigencias del RITE se pueden optar por una de las siguientes opciones: Adopción de soluciones basadas en el cumplimiento de las Instrucciones Técnicas (método prescriptivo) Adopción de soluciones alternativas, que se apartan, total o parcialmente, de los requisitos marcados en las Instrucciones Técnicas (método prestacional). En este caso se deberá justificar documentalmente que la instalación diseñada satisface o supera las exigencias del RITE desde el punto de vista de las prestaciones energéticas, manteniendo los parámetros de bienestar dentro de los límites marcados por el RITE Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas La documentación técnica de una instalación térmica de un edificio nuevo o de la reforma de las instalaciones de un edificio existente deberá constar de la siguiente documentación: Cuando la potencia térmica nominal, en frío o calor, sea menor que 5 kw no será necesario I presentar ninguna documentación técnica Cuando la potencia térmica nominal, en frío o calor, sea mayor o igual que 5 kw y menor o igual que 70 kw será necesario presentar una memoria técnica que comprenda: 1 Memoria descriptiva de la instalación, en la que figurará, por lo menos, la descripción de los generadores térmicos, incluidos los sistemas de energías renovables, y la justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar, higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE. En esta Memoria figurarán también los parámetros de diseño elegidos 2 Cálculo de las cargas térmicas de la instalación y de las potencias térmicas instaladas 3 Planos y esquemas de la instalación Cuando la potencia térmica nominal, en frío o calor, sea mayor que 70 kw se redactará un proyecto que comprenderá los siguientes documentos: 1 Memoria descriptiva de la instalación, en la que se incluirán los parámetros de partida para el diseño, la justificación de las soluciones adoptadas y la justificación de que éstas cumplen con las exigencias del RITE, así como los Anexos de cálculo de cargas térmicas, redes de tuberías, redes de conductos, selección de bombas y ventiladores, etc. 2 Planos, incluidos los esquemas de la instalación 3 Pliego de condiciones técnicas, en el que se describen las características técnicas que deben reunir equipos, aparatos y materiales, así como sus condiciones de suministro y ejecución, garantía de calidad y control de recepción en obra 4 Estado de mediciones 5 Presupuesto La norma UNE establece las condiciones generales que permiten precisar las características que deben cumplir los proyectos de instalaciones, entre otros productos, para que sean conformes con la finalidad a que 9
12 RITE 2007 Comentarios están destinados. La norma establece el contenido de un proyecto, dividiéndolo, como se ha indicado arriba, en Memoria, Anexos, Planos, Pliego de Condiciones, Estado de Mediciones y Presupuesto. En caso de discrepancias entre diferentes documentos del proyecto, el orden de prioridad es el siguiente: Planos, Pliego de Condiciones, Presupuesto y Memoria. La redacción del Manual de Uso y Mantenimiento, que contendrá las instrucciones de manejo y seguridad, así como los programas de mantenimiento y gestión energética, será redactado al finalizar las obras; su redacción estará a cargo de la dirección técnica en caso de instalaciones de más de 70 kw y por la empresa instaladora en caso de instalaciones iguales o menores que 70 kw, junto con la redacción de la memoria definitiva y de los planos as-built. Al finalizar las obras, dentro del Manual de Uso y Mantenimiento, se incluirá también un documento que contenga todos los folletos de los equipos instalados, con sus características técnicas. No serán aceptables, en general, los catálogos que comprendan toda la serie de productos del fabricante. En el Manual de Uso y Mantenimiento se tendrán que incluir también las Fichas Técnicas de todos los equipos y aparatos que forman parte de la instalación. Cuando en un mismo edificio existan múltiples generadores térmicos, de frío, de calor o de ambos tipos, la potencia nominal de la instalación, a efectos de determinar el tipo de documentación técnica a cumplimentar, se obtendrá de la suma de las potencias térmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de frío, sin considerar la instalación térmica solar. En el caso de instalaciones solares térmicas, la documentación requerida será la que corresponda a la potencia térmica nominal del generador de apoyo. De no existir tal generador de apoyo o cuando se trata de una reforma de una instalación que incorpore únicamente energía solar, la potencia se determinará multiplicando la superficie de apertura de los captadores solares por una potencia unitaria de 700 W/m 2. Cuando la reforma implique el cambio de tipo de energía o la adopción de energías renovables, se deberá justificar la adaptación de los generadores y las medidas de seguridad correspondientes a la nueva fuente de energía. En el caso de que haya un cambio de uso del edificio se deberá analizar y justificar su explotación energética, así como la idoneidad de las instalaciones existentes, en particular en lo que se refiere a zonificación y fraccionamiento de potencia. Artículo 16. Proyecto El proyecto será redactado y firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente. Los autores de los proyectos específicos deberán actuar coordinadamente con el autor del proyecto general del edificio. Al proyecto, constituido por los documentos arriba indicados, deberá añadirse la documentación relativa a las pruebas de ajuste, puesta en marcha y recepción, así como el Manual de Uso y Mantenimiento. Artículo 17. Memoria Técnica La Memoria Técnica se redactará sobre impresos del modelo determinado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Artículo 18. Condiciones de los equipos y materiales Los equipos y materiales deberán llevar el marcado CE. CAPÍTULO IV. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Artículo 19. Generalidades Las instalaciones especificadas en su totalidad pero montadas parcialmente, denominadas preinstalaciones, deberán ser ejecutadas de acuerdo al proyecto o memoria técnica. Esta documentación deberá estar disponible al momento de completarse la instalación. La ejecución de las instalaciones y de las preinstalaciones se llevará a cabo con sujeción al proyecto o memoria técnica, respectivamente. Las modificaciones que se pudieran realizar durante la fase de montaje deberán estar autorizadas y documentadas por el director de la instalación, para instalaciones mayores que 70 kw, o por la misma empresa instaladora 10
13 Disposiciones generales en el caso de instalaciones de potencia igual o menor que 70 kw, previa conformidad de la propiedad. El director de la instalación o, en su caso, el instalador autorizado realizará los controles relativos a la recepción en obra de equipos y aparatos, la ejecución de la instalación y las pruebas finales de la instalación. Las modificaciones que se pudieran realizar al proyecto o la memoria técnica serán autorizadas por el director de la instalación o, en su caso, por el instalador, previa conformidad de la propiedad. Las modificaciones quedarán debidamente reflejadas en la documentación final. Artículo 20. Recepción en obra de equipos y materiales El director de la instalación o, en su caso, el instalador deberá verificar las características técnicas de equipos y materiales suministrados. Si así lo indica el pliego de condiciones técnicas, los materiales podrán ser objeto de ensayos y pruebas. La documentación entregada deberá comprender: 1 Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 2 Copia del certificado de garantía 3 Documentación relativa a la transposición de las directivas europeas, en particular, al marcado CE Artículo 21. Control de la ejecución de la instalación Se hace hincapié en la obligación de reflejar en la documentación final de la obra todas las modificaciones que, previa autorización de la propiedad, hayan sido realizadas al proyecto. Artículo 22. Control de la instalación terminada La empresa instaladora deberá disponer de los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación, según indicado en IT2. Los resultados de las pruebas de equipos, aparatos o subsistemas formarán parte de la documentación final, en forma de fichas técnicas. Artículo 23. Certificado de la instalación I El certificado de la instalación responderá a un modelo establecido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. CAPÍTULO V. CONDICIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN El director de la instalación o, en su caso, el instalador autorizado entregará al titular de la instalación la siguiente documentación: a) El proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada; b) El manual de uso y mantenimiento de la instalación realmente ejecutada; c) La relación de los materiales, equipos y aparatos realmente instalados; d) Los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo a IT2, incluidas las fichas técnicas de equipos y aparatos; e) El certificado de la instalación, registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, que servirá para solicitar el suministro regular de energía a las empresas suministradoras; f) El certificado de la inspección inicial, cuando sea preceptivo. CAPÍTULO VI. CONDICIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN El titular o el usuario de las instalaciones térmicas será responsable del cumplimiento de este reglamento desde el momento en que se realiza la recepción provisional. No se admite un uso de las instalaciones que sea incompatible con el previsto en el proyecto. El titular de la instalación deberá: a) Encargar el mantenimiento a una empresa mantenedora; b) Realizar las inspecciones obligatorias; 11
14 RITE 2007 Comentarios c) Conservar la documentación de todas las actuaciones realizadas en la instalación térmica. El titular de la instalación entregará a la empresa mantenedora el Manual de Uso y Mantenimiento de la instalación térmica, contenido en el Libro del Edificio. A efecto de mantenimiento, el RITE distingue entre instalaciones de potencia, en calor o frío, de: 1 Más de 5 kw y menores o iguales que 70 kw 2 Más de 70 kw 3 Más de kw en calor y más de kw en frío e instalaciones solares térmicas de más de 400 kw El mantenimiento de las instalaciones indicadas en el apartado 3 se realizará bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento. La empresa mantenedora confeccionará un registro en el que se recojan todas las operaciones de mantenimiento y las reparaciones. La empresa mantenedora o, en su caso, el director del mantenimiento suscribirá, con frecuencia anual, el certificado de mantenimiento, cuyo modelo será establecido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. CAPÍTULO VII. INSPECCIÓN Las instalaciones térmicas serán inspeccionadas, a fin de verificar el cumplimiento del Reglamento, por personal facultativo de los servicios del órgano competente de la Comunidad Autónoma o por Organismos, Entidades o Agentes que determine el órgano competente de la Comunidad Autónoma. El órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá disponer una inspección inicial con el fin de comprobar el cumplimiento de este Reglamento. El resultado de la inspección será un certificado en el que se indicará, en su caso, la relación de defectos y la calificación de la instalación. El órgano competente de la Comunidad Autónoma establecerá el calendario de las inspecciones periódicas de eficiencia energética. independientes acreditados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, elegido por el titular de la instalación. La calificación de las instalaciones podrá ser aceptable, condicionada o negativa (véase el apartado 15.4 para su definición). La clasificación de defectos de las instalaciones podrá ser muy grave, grave y leve (véase la definición en el apartado 15.5). CAPÍTULO VIII. EMPRESAS INSTALADORAS Y MANTENEDORAS Este capítulo establece las condiciones y requisitos que se deben observar para la autorización administrativa de las empresas instaladoras y las empresas mantenedoras. El certificado de registro de las empresas será expedido por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma y tendrá validez en toda España. Se indican también los requisitos necesarios para la obtención del carné profesional. CAPÍTULO IX. RÉGIMEN SANCIONADOR Para el régimen sancionador, el RITE remite a lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio. CAPÍTULO X. COMISIÓN ASESORA Este capítulo, relativo a la Comisión Asesora, está compuesto por los siguientes artículos: a) Art. 44: Comisión Asesora para las instalaciones térmicas en la edificación b) Art. 45: Funciones de la Comisión Asesora c) Art. 46: Composición de la Comisión Asesora d) Art. 47: Organización de la Comisión Asesora Los agentes autorizados para llevar a cabo estas inspecciones podrán ser Organismos, Entidades o Técnicos 12
15 P a r t e I I Instrucciones Técnicas
17 1 IT. Instrucción Técnica IT.1: Diseño y Dimensionado IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 4 La velocidad media del aire IT Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene IT Exigencia de calidad térmica del ambiente Según la norma UNE-EN ISO 7730, el Índice PMV (Predicted Mean Vote, voto medio estimado) refleja la opinión de un numeroso grupo de personas sobre la sensación térmica experimentada durante estancias prolongadas en determinadas condiciones termo-higrométricas. El PMV se valora según una escala de siete valores (empleada con un decimal): PMV Sensación + 3 Muy caluroso + 2 Caluroso + 1 Ligeramente caluroso ± 0 Neutralidad térmica - 1 Fresco - 2 Frío - 3 Muy frío El índice PMV, es decir, la calidad del ambiente térmico, es función de los siguientes parámetros ambientales a medir en la zona ocupada: 1 La temperatura seca del aire 2 La humedad relativa u otra magnitud que determine un punto sobre el diagrama del aire húmedo 3 La temperatura radiante media de los cerramientos del recinto así como de los dos parámetros relativos a las personas, que son: 1 La actividad metabólica 2 El grado de vestimenta El empleo del PMV es válido solamente cuando los seis parámetros antes mencionados estén dentro de los siguientes límites: Parámetro Límites Unidad Actividad metabólica 0,8 a 4 met Grado de vestimenta 0 a 2 clo Temperatura seca del aire 10 a 30 C Temperatura radiante media de los cerramientos 10 a 40 C Velocidad del aire en la zona ocupada 0 a 1 m/s Humedad relativa 30 a 70 % El índice PMV está basado en el balance térmico del cuerpo humano en su conjunto con el ambiente que le rodea. La diferencia entre la producción interna de calor y las pérdidas de calor hacia el ambiente representa el desequilibrio térmico; cuando el desequilibrio térmico es nulo, el ser humano se encuentra en las condiciones ideales de bienestar y el PMV es igual a cero. En la norma se escribe una ecuación que determina el PMV en función de los parámetros antes indicados. Una vez determinado el índice PMV, puede calcularse, mediante otra ecuación, el porcentaje estimado de personas insatisfechas PPD (Predicted Percentage Dissatisfied). 15
18 RITE 2007 Comentarios La representación gráfica de esta relación está indicada en la figura 1: PPD (%) PMV Fig. 1: PPD en función de PMV El examen de la figura anterior revela que el porcentaje Las condiciones térmicas admisibles en un ambiente esde personas insatisfechas no puede ser nunca, estadís- tán representadas por valores de PMV entre -1 y +1, ticamente hablando, menor que el 5%, aún cuando el correspondientes, aproximadamente, a un 25% de per- PMV sea nulo. sonas insatisfechas. Ampliando la parte central, desde PMV = -1 a PMV = +1, resulta el gráfico de la figura 2: C PPD (%) B A ,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 PMV Fig. 2: PPD en función de PMV (escala ampliada) 16
19 Instrucción Técnica IT.1: Diseño y dimensionado El informe del CEN CR 1752, define tres categorías de ambiente térmico, denominadas A, B y C, representadas en la figura 2, con el 6, 10 y 15% de personas insatisfechas respectivamente, según indicado en la siguiente tabla. Categoría PPD (%) A < 6-0,2 < PMV < +0,2 B < 10-0,5 < PMV < +0,5 C < 15-0,7 < PMV < +0,7 Para una actividad metabólica entre 1 y 1,2 met, esencialmente sedentaria, y una humedad relativa alrededor del 50%, la temperatura operativa para la que se obtiene un PPD menor que el 10% (categoría B de la tabla anterior) es la siguiente: Estación Grado de Temperatura Tolerancia vestimenta operativa (clo) ( C) ( C) Invierno 1,0 22,0 ± 2,0 Verano 0,5 24,5 ± 1,5 Para alcanzar la categoría A es necesario reducir las tolerancias arriba indicadas a la mitad, aproximadamente. La temperatura operativa en todos los lugares de la zona ocupada de un espacio debe estar en cada momento dentro del rango permitido, lo que significa que éste debe cubrir tanto las variaciones en el espacio como las variaciones en el tiempo, incluidas las fluctuaciones causadas por el sistema de control. En la tabla del RITE se indican unos valores en las condiciones más usuales de actividad metabólica (1,2 met) y I grado de vestimenta (0,5 clo en verano y 1 clo en invierno). La teoría y la experiencia indican que los valores medios de 24 y 22 C, para un grado de vestimenta de 0,5 clo (verano) y 1 clo (invierno) respectivamente, son los más indicados para reducir el número de quejas. Sin embargo, existe una clara tendencia a reclamar, por parte de los usuarios, un valor constante de la temperatura operativa alrededor de 23 C, independientemente de la estación, aun cuando el consumo energético anual pueda ser más elevado en un 10%. Las variaciones de temperatura deben estar dentro del límite de ± 1,5 C. Esto significa que la temperatura máxima se dará cuando la demanda sea positiva (verano) y será de 24,5 C, y la mínima se dará cuando la demanda sea negativa y será de 21,5 C (invierno). Más información básica sobre los aspectos relacionados con el ambiente térmico puede hallarse en las normas citadas en el Anexo Normas de estos comentarios. Entre ellas, la norma UNE-EN invita a parar el sistema mecánico de ventilación durante la estación estiva cuando la temperatura exterior esté entre los límites de 10 a 30 C. El gráfico que se muestra a continuación marca los límites de temperatura de tres categorías de ambiente térmico, para ocupación humana, con actividad sedentaria (entre 1 y 1,3 met; típicamente para edificios de oficinas y residenciales), en edificios con ventanas operables y plena libertad de elección del grado de vestimenta por parte de los ocupantes. Temperatura operativa ( C) I 29 II 28 III Categorías Temperatura media exterior ( C) 17
20 RITE 2007 Comentarios Es instructivo comentar lo que la norma ASHRAE dice que el bienestar térmico es aquel estado de la mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico y es evaluado de forma subjetiva. Esta frase pone de manifiesto la dificultad que se presenta para obtener el menor número de quejas. Dicho con otras palabras, la obtención de un porcentaje de personas insatisfechas menor que el 15% (categoría C del informe CR 1752) debe considerarse un éxito. Las ecuaciones anteriormente citadas indican claramente la escasa influencia de la presión parcial del vapor de agua sobre las condiciones de bienestar, cuando la humedad relativa se mantenga entre los límites del 30 al 70%. Sin embargo, por razones sanitarias, es necesario mantener la humedad relativa dentro del campo del 40 al 60% en su conjunto, donde el crecimiento de microorganismos es mínimo. En fase de diseño, por tanto, en la mayoría de los usos, la humedad relativa se mantendrá alrededor del 50% en verano y del 40% en invierno. Las tolerancias en espacio y tiempo deberán ser generosas, entre ± 10% y ±15%, salvo situaciones que requieran un control estricto de la humedad relativa. El mantenimiento del valor del 40% en invierno se debe a la necesidad de reducir el consumo de energía. Es fácil calcular que la potencia térmica necesaria para tratar el aire exterior de 2 g/kg de humedad específica (condiciones medias exteriores) a 6 g/kg de humedad específica interior (correspondiente a un 40% de humedad relativa) es de 9 kw por kg/s de aire. Se recuerda que la temperatura operativa (definida como la temperatura uniforme de un recinto radiante negro en el cual un ocupante intercambiaría la misma cantidad de calor por radiación y convección que en el ambiente no uniforme real) es, con buena aproximación, la media aritmética entre la temperatura seca del aire y la temperatura radiante media de los cerramientos del local, en consonancia con el hecho de que el cuerpo humano elimina calor por convección y por radiación en partes casi iguales, si la velocidad del aire es menor que 0,2 m/s y la diferencia entre temperatura radiante media y temperatura seca del aire es menor que 4 C. Lo anterior significa que la temperatura seca del aire puede ser el parámetro que se controle en los locales, como efectivamente se hace. El técnico debe recordar a los usuarios que el bienestar es un hecho relacionado con la estadística. Cuando en un local conviven diferentes personas, la sonda que controla la temperatura no deberá ser accesible a los usuarios. Al no poder estar todas ellas satisfechas con las condiciones térmicas de un determinado ambiente, como se ha visto anteriormente, es necesario que las personas modifiquen convenientemente el grado de vestimenta a la sensación térmica que experimentan. Malestar térmico local Los índices PMV y PPD expresan el bienestar para el cuerpo en su conjunto, como se ha dicho. Sin embargo, el malestar térmico puede ser causado por un enfriamiento o calentamiento de una parte específica del cuerpo. La causa más común de malestar térmico local se debe a las corrientes de aire, siendo las otras causas el excesivo gradiente vertical de temperatura, la asimetría de la temperatura radiante y la temperatura del suelo excesivamente baja o alta. En el RITE no se fijan límites para las causas del malestar térmico local (salvo para la velocidad media del aire); sin embargo, las consideraciones que se hacen a continuación son un complemento de las condiciones térmicas antes indicadas para el cuerpo considerado como un conjunto y deben considerarse fundamentales para disminuir el número de personas insatisfechas. Corrientes de aire Las corrientes de aire causan un enfriamiento local del cuerpo que depende de la velocidad media, intensidad de la turbulencia y temperatura del mismo aire. La sensibilidad a las corrientes es máxima cuando las partes del cuerpo directamente expuestas son la nuca y los tobillos. El RITE indica dos valores admisibles según se trate de sistemas de difusión por mezcla o por desplazamiento (t a es la temperatura seca del aire): Por mezcla, intensidad de la turbulencia Tu = 40%, PPD menor que el 15%: t a V = 0, Por desplazamiento, intensidad de la turbulencia Tu = 15%, PPD menor que el 10%: t a V = 0,