Source: https://tailieu.vn/doc/international-standard-cei-iec-60079-11-69302.html
Timestamp: 2018-05-26 11:00:35+00:00
Document Index: 40685445

Matched Legal Cases: ['art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 0', 'art 11', 'art 0', 'art 7', 'art 1', 'art 2', 'art 3', 'arts 3', 'arts 3', 'arts 3']

INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60079-11 - TaiLieu.VN
Chia sẻ: Hand Some Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0
CEI IEC 60079-11
Nội dung Text: INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60079-11
NORME CEI INTERNATIONALE IEC 60079-11 INTERNATIONAL STANDARD Quatrième édition Fourth edition 1999-02 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 11: Sécurité intrinsèque «i» Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 11: Intrinsic safety "i" Numéro de référence Reference number CEI/IEC 60079-11:1999 --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
N uméros des publications Numbering Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI As from 1 January 1997 all IEC publications are sont numérotées à partir de 60000. issued with a designation in the 60000 series. Publications consolidées Consolidated publications Les versions consolidées de certaines publications de Consolidated versions of some IEC publications la CEI incorporant les amendements sont disponibles. including amendments are available. For example, Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to indiquent respectivement la publication de base, la the base publication, the base publication incor- publication de base incorporant l’amendement 1, et la porating amendment 1 and the base publication publication de base incorporant les amendements 1 incorporating amendments 1 and 2. et 2. --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- Validité de la présente publication Validity of this publication Le contenu technique des publications de la CEI est The technical content of IEC publications is kept under constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état constant review by the IEC, thus ensuring that the actuel de la technique. content reflects current technology. Des renseignements relatifs à la date de reconfir- Information relating to the date of the reconfirmation of mation de la publication sont disponibles dans le the publication is available in the IEC catalogue. Catalogue de la CEI. Les renseignements relatifs à des questions à l’étude et Information on the subjects under consideration and des travaux en cours entrepris par le comité technique work in progress undertaken by the technical qui a établi cette publication, ainsi que la liste des committee which has prepared this publication, as well publications établies, se trouvent dans les documents ci- as the list of publications issued, is to be found at the dessous: following IEC sources: • • «Site web» de la CEI* IEC web site* • • C atalogue des publications de la CEI C atalogue of IEC publications Publié annuellement et mis à jour régulièrement Published yearly with regular updates (Catalogue en ligne)* (On-line catalogue)* • • B ulletin de la CEI I EC Bulletin Disponible à la fois au «site web» de la CEI* Available both at the IEC web site* and et comme périodique imprimé as a printed periodical Terminologie, symboles graphiques Terminology, graphical and letter et littéraux symbols En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur For general terminology, readers are referred to se reportera à la CEI 60050: V ocabulaire Electro- IEC 60050: I nternational Electrotechnical Vocabulary technique International ( VEI). (IEV). For graphical symbols, and letter symbols and signs Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux approved by the IEC for general use, readers are et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le referred to publications IEC 60027: L etter symbols to lecteur consultera la CEI 60027: S ymboles littéraux à be used in electrical technology , IEC 60417: Graphical utiliser en électrotechnique, l a CEI 60417: S ymboles symbols for use on equipment. Index, survey and graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation of the single sheets and I EC 60617: compilation des feuilles individuelles, e t la CEI 60617: Graphical symbols for diagrams. Symboles graphiques pour schémas. * See web site address on title page. * Voir adresse «site web» sur la page de titre. Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
NORME CEI INTERNATIONALE IEC 60079-11 INTERNATIONAL STANDARD Quatrième édition Fourth edition 1999-02 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 11: Sécurité intrinsèque «i» Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 11: Intrinsic safety "i" © I EC 1999 Droits de reproduction réservés  C opyright - all rights reserved Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized in utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun any form or by any means, electronic or mechanical, procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo- including photocopying and microfilm, without permission in copie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur. writing from the publisher. International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http://www.iec.ch CODE PRIX XD C ommission Electrotechnique Internationale PRICE CODE International Electrotechnical Commission Pour prix, voir catalogue en vigueur For price, see current catalogue --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
–2– 60079-11 © CEI:1999 SOMMAIRE Pages AVANT-PROPOS ............................................................................................................ 4 Articles 1 Domaine d'application ............................................................................................... 6 2 Références normatives.............................................................................................. 8 3 Définitions ................................................................................................................. 10 4 Groupement et classification du matériel de sécurité intrinsèque et du matériel associé ....... 18 5 Catégories de matériels électriques ........................................................................... 18 6 Construction des matériels ........................................................................................ 22 7 Composants dont dépend la sécurité intrinsèque ....................................................... 58 8 Composants infaillibles, ensembles infaillibles de composants et interconnexions infaillibles......................................................................................... 70 9 Barrières de sécurité à diodes ................................................................................... 82 10 Vérifications de type et essais de type ....................................................................... 84 11 Vérifications et essais individuels .............................................................................. 102 12 Marquage.................................................................................................................. 104 13 Documentation .......................................................................................................... 108 Annexe A (normative) Evaluation des circuits de sécurité intrinsèque ............................. 110 Annexe B (normative) Eclateur pour l'essai des circuits de sécurité intrinsèque .............. 154 Annexe C (informative) Mesure des lignes de fuite, distances dans l'air et distances de séparation au travers d'un composé de moulage ou d'un isolant solide........................................................................ 172 Annexe D (normative) Encapsulage ............................................................................... 178 --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
6 0079-11 © IEC:1999 –3– CONTENTS Page FOREWORD ................................................................................................................... 5 Clause 1 Scope ....................................................................................................................... 7 2 Normative references ................................................................................................ 9 3 Definitions ................................................................................................................. 11 4 Grouping and classification of intrinsically safe apparatus and associated apparatus ........ 19 5 Categories of electrical apparatus ............................................................................. 19 6 Apparatus construction.............................................................................................. 23 7 Components on which intrinsic safety depends .......................................................... 59 8 Infallible components, infallible assemblies of components and infallible connections ....... 71 9 Diode safety barriers ................................................................................................. 83 10 Type verifications and type tests................................................................................ 85 11 Routine verifications and tests ................................................................................... 103 12 Marking..................................................................................................................... 105 --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- 13 Documentation .......................................................................................................... 109 Annex A (normative) Assessment of intrinsically safe circuits ......................................... 111 Annex B (normative) Spark test apparatus for intrinsically safe circuits ........................... 155 Annex C (informative) Measurement of creepage distances, clearances and separation distances through casting compound and through solid insulation .. 173 Annex D (normative) Encapsulation................................................................................ 179 Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
–4– 60079-11 © CEI:1999 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE ___________ --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES GAZEUSES – Partie 11: Sécurité intrinsèque «i» AVANT-PROPOS 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux. 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes. 6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. La Norme internationale CEI 60079-11 a été établie par le sous-comité 31G: Matériels à sécu- rité intrinsèque, du comité d'études 31 de la CEI: Matériel électrique pour atmosphères explosives. Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition publiée en 1991 et constitue une révision technique. L'annexe B contient des détails de l'éclateur pour l'essai des circuits de sécurité intrinsèque et remplace la CEI 60079-3, 1990. La présente Norme internationale doit être lue conjointement avec la troisième édition de la CEI 60079-0:1998, Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 0: Règles générales. Le texte de cette norme est issu des documents suivants: FDIS Rapport de vote 31G/65/FDIS 31G/68/RVD Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme. Les annexes A, B et D font partie intégrante de cette norme. L'annexe C est donnée uniquement à titre d'information. Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
6 0079-11 © IEC:1999 –5– INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION ___________ ELECTRICAL APPARATUS FOR EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERES – Part 11: Intrinsic safety "i" FOREWORD 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees. 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense. 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter. 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards. 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. International Standard IEC 60079-11 has been prepared by subcommittee 31G: Intrinsically safe apparatus, of IEC technical committee 31: Electrical apparatus for explosive atmospheres. This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 1991 and constitutes a technical revision. Annex B contains details of the spark test apparatus for intrinsically safe circuits and replaces IEC 60079-3, 1990. This International Standard is to be read in conjunction with the third edition of IEC 60079-0:1998, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 0: General requirements. The text of this standard is based on the following documents: FDIS Report on voting 31G/65/FDIS 31G/68/RVD Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table. Annexes A, B and D form an integral part of this standard. Annex C is for information only. --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
–6– 60079-11 © CEI:1999 MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES GAZEUSES – Partie 11: Sécurité intrinsèque «i» 1 Domaine d'application 1.1 L a présente partie de la CEI 60079 contient les règles spécifiques de construction et d'essais pour le matériel électrique à sécurité intrinsèque, destiné à être utilisé dans les atmosphères explosives, et pour le matériel électrique associé, qui est prévu pour être relié à des circuits de sécurité intrinsèque qui entrent dans de telles atmosphères. Elle contient également des détails de l'appareil d'essai publié initialement dans la CEI 60079-3. 1.2 L a présente norme complète la CEI 60079-0:1998 dont les prescriptions, à l'exception de celles qui sont indiquées dans la liste suivante, s'appliquent au matériel électrique à sécurité intrinsèque et au matériel électrique associé. Si un matériel associé est protégé par un mode de protection cité dans la CEI 60079-0, les prescriptions de ce mode de protection ainsi que les parties applicables de la CEI 60079-0 s'appliquent aussi au matériel associé. La liste suivante d'exclusions est directement applicable au matériel associé prévu pour être utilisé dans des cas où il n'y a pas d'atmosphère potentiellement explosive. Dans d'autres circonstances, il convient d’utiliser cette liste en conjugaison avec les prescriptions des autres méthodes de protection. Article ou paragraphe exclu --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- Article de la CEI 60079-0:1998 Matériel à Matériel sécurité associé intrinsèque 3.1 Matériel électrique Oui Oui 4.2.2 Marquage de la température maximale de surface Non Oui 5.1 Température maximale de surface Non Oui 5.3 Température de surface et température d'inflammation Non Oui 6.2 Délai d'ouverture de l'enveloppe Oui Oui 7.1.1 Définition des matières plastiques Non Oui 7.1.2 Exigences pour les matières plastiques Oui Oui 7.1.3 Vérifications de la conformité des matières plastiques Non Oui 7.2 Endurance thermique Oui Oui 7.3 Charges électrostatiques des enveloppes en matière plastique Non Oui 7.3.1 Matériels électriques du Groupe I Oui Oui (notes 1 et 2 seulement) 7.3.2 Matériels électriques du Groupe II Oui Oui (notes 1 et 2 seulement) 7.4 Trous taraudés dans les plastiques Oui Oui 8.1 Enveloppes contenant des métaux légers Non Oui 8.2 Trous taraudés dans les alliages légers Oui Oui 9 Fermetures Oui Oui 10 Dispositifs de verrouillage Oui Oui 11 Traversées Oui Oui 12 Matériaux utilisés pour les scellements Oui Oui 14 Eléments de raccordement et logements de raccordement Oui Oui Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
6 0079-11 © IEC:1999 –7– ELECTRICAL APPARATUS FOR EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERES – Part 11: Intrinsic safety "i" 1 Scope 1.1 T his part of IEC 60079 specifies the construction and testing of intrinsically safe apparatus, intended for use in potentially explosive atmospheres and for associated apparatus, which is intended for connection to intrinsically safe circuits which enter such atmospheres. It also contains details of the test apparatus previously published as IEC 60079-3. 1.2 T his standard supplements IEC 60079-0:1998, the requirements of which apply to intrinsically safe apparatus and to associated apparatus except as indicated in the following list. If associated apparatus is protected by a type of protection listed in IEC 60079-0 then the requirements of that method of protection together with the relevant parts of IEC 60079-0 also apply to the associated apparatus. The list of exclusions which follows is directly applicable to associated apparatus intended for use in situations where there is no potentially explosive atmosphere and in other circumstances should be used in combination with the requirements of the other methods of protection. Clause or subclause excluded Clause of IEC 60079-0:1998 Intrinsically Associated safe apparatus apparatus 3.1 Electrical apparatus Yes Yes 4.2.2 Marking of maximum surface temperature No Yes 5.1 Maximum surface temperature No Yes 5.3 Surface temperature and ignition temperature No Yes 6.2 Enclosure opening delay Yes Yes 7.1.1 Definition of plastics material No Yes 7.1.2 Requirement of plastics material Yes Yes 7.1.3 Verification of plastics material compliance No Yes 7.2 Thermal endurance Yes Yes 7.3 Electrostatic charges on plastics enclosures No Yes 7.3.1 Electrical apparatus of Group I Yes Yes (notes 1 and 2 only) 7.3.2 Electrical apparatus of Group II Yes Yes (notes 1 and 2 only) 7.4 Threaded holes in plastics Yes Yes 8.1 Light metal enclosure materials No Yes 8.2 Threaded holes in light metals Yes Yes 9 Fasteners Yes Yes 10 Interlocking devices Yes Yes 11 Bushings Yes Yes 12 Materials used for cementing Yes Yes 14 Connection facilities and terminal compartments Yes Yes --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
–8– 60079-11 © CEI:1999 Article ou paragraphe exclu Article de la CEI 60079-0:1998 Matériel à Matériel sécurité associé intrinsèque 15 Eléments de raccordement des conducteurs de protection ou de Oui Oui liaison équipotentielle des masses 16 Entrées de câbles et entrées de conduits Oui Oui 17 à 22 Prescriptions supplémentaires pour certains matériels électriques Oui Oui 23.4.3.1 Essai de tenue aux chocs Oui Oui 23.4.3.2 Essai de tenue aux chutes (pas d'essai de choc préliminaire nécessaire) Non Oui 23.4.3.3 Résultats à obtenir Non Oui 23.4.5 Essai de couple sur traversées Oui Oui 23.4.6.1 Mesures des températures Non Oui 23.4.6.2 Essai de choc thermique Oui Oui 23.4.7.1 à Essais des enveloppes non métalliques Oui Oui 23.4.7.7 23.4.7.8 Vérification de la résistance d'isolement des parties d'enveloppes en Non Oui matière plastique 27.7 Exemples de marquages Oui Oui Annexe B Entrées de câbles Ex Oui Oui 1.3 L a présente norme s'applique aux matériels électriques dont les circuits sont en eux- mêmes incapables de provoquer l'explosion de l'atmosphère environnante. 1.4 L a présente norme s'applique également aux matériels électriques ou aux parties de matériels électriques situés hors de l'atmosphère potentiellement explosive ou protégés par un autre mode de protection cité dans la CEI 60079-0, lorsque la sécurité intrinsèque des circuits électriques situés dans l'atmosphère explosive peut dépendre de la conception et de la construction de ces matériels électriques ou de ces parties de matériels électriques. Les circuits électriques exposés à une atmosphère potentiellement explosive sont évalués pour ce qui est de leur emploi dans une telle atmosphère en appliquant la présente norme. 2 Références normatives Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60079. Au moment de sa publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 60079 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. CEI 60079-0:1998, Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 0: Règles générales CEI 60079-7:1990, Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 7: Sécurité augmentée «e» CEI 60085:1984, E valuation et classification thermique de l'isolation électrique CEI 60112:1979, Méthode pour déterminer les indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides dans des conditions humides --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
6 0079-11 © IEC:1999 –9– Clause or subclause excluded Clause of IEC 60079-0:1998 Intrinsically Associated safe apparatus apparatus 15 Connection facilities for earthing or bonding conductors Yes Yes 16 Cable and conduit entries Yes Yes 17 to 22 Supplementary requirements for certain electrical apparatus Yes Yes 23.4.3.1 Test for resistance to impact Yes Yes 23.4.3.2 Drop test (no prior impact test necessary) No Yes 23.4.3.3 Required results No Yes 23.4.5 Torque test for bushings Yes Yes 23.4.6.1 Temperature measurement No Yes 23.4.6.2 Thermal shock test Yes Yes 23.4.7.1 to Tests on non-metallic enclosures Yes Yes 23.4.7.7 23.4.7.8 Insulation resistance test of parts of enclosures of plastics No Yes materials 27.7 Examples of marking Yes Yes Annex B Ex cable entries Yes Yes 1.3 T his standard is applicable to electrical apparatus in which the electrical circuits themselves are incapable of causing an explosion in the surrounding explosive atmospheres. 1.4 T his standard is also applicable to electrical apparatus or parts of electrical apparatus located outside the potentially explosive atmosphere or protected by another type of protection listed in IEC 60079-0, where the intrinsic safety of the electrical circuits in the potentially explosive atmosphere may depend upon the design and construction of such electrical apparatus or parts of such electrical apparatus. The electrical circuits exposed to the potentially explosive atmosphere are evaluated for use in such an atmosphere by applying this standard. 2 Normative references The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 60079. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 6079 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards. IEC 60079-0:1998, E lectrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 0: General requirements IEC 60079-7:1990, E lectrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 7: Increased safety "e" IEC 60085:1984, T hermal evaluation and classification of electrical insulation IEC 60112:1979, Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
– 10 – 60079-11 © CEI:1999 CEI 60127-1:1988, C oupe-circuit miniatures – Partie 1: Définitions pour coupe-circuit minia- tures et prescriptions générales pour éléments de remplacement miniatures CEI 60127-2:1989, C oupe-circuits miniatures – Partie 2: Cartouches CEI 60127-3:1988, C oupe-circuit miniatures – Partie 3: Eléments de remplacement subminiatures CEI 60529:1989, D egrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) 3 Définitions Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60079, les définitions de la CEI 60079-0 ainsi que les définitions suivantes s’appliquent: 3.1 circuit de sécurité intrinsèque circuit dans lequel aucune étincelle ni aucun effet thermique, produit dans les conditions prescrites par la présente norme, qui incluent le fonctionnement normal et les conditions de défaut spécifiées, n'est capable de provoquer l'inflammation d'une atmosphère explosive gazeuse donnée 3.2 matériel électrique ensemble de composants, circuits électriques ou parties de circuits électriques contenus normalement dans une enveloppe unique NOTE 1 – Le terme «normalement» a été introduit pour indiquer qu'un matériel électrique peut parfois être réalisé dans plusieurs enveloppes, par exemple un appareil téléphonique ou un récepteur radiophonique portatif avec un microphone à main. NOTE 2 – Cette définition est plus précise que celle qui figure dans la CEI 60079-0. 3.3 matériel électrique de sécurité intrinsèque matériel électrique dans lequel tous les circuits sont des circuits de sécurité intrinsèque 3.4 matériel électrique associé matériel électrique qui contient à la fois des circuits de sécurité intrinsèque et des circuits non de sécurité intrinsèque, et qui est réalisé de sorte que les circuits non de sécurité intrinsèque ne puissent affecter les circuits de sécurité intrinsèque NOTE – Le matériel associé peut être a) soit un matériel électrique qui a un autre mode de protection cité dans la CEI 60079-0 pour utilisation dans l'atmosphère explosive concernée, b) soit un matériel électrique non ainsi protégé et qui, en conséquence, ne doit pas être utilisé en atmosphère explosive, par exemple un enregistreur qui n'est pas situé lui-même en atmosphère explosive gazeuse, mais qui est raccordé à un thermocouple situé en atmosphère explosive lorsque seul le circuit d'entrée de l'enregistreur est de sécurité intrinsèque. 3.5 fonctionnement normal fonctionnement d’un matériel de sécurité intrinsèque ou d’un matériel électrique associé tel qu’il est électriquement et mécaniquement conforme aux spécifications de conception définies par son constructeur --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
6 0079-11 © IEC:1999 – 11 – IEC 60127-1:1988, Miniature fuses – Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links IEC 60127-2:1989, Miniature fuses – Part 2: Cartridge fuse-links IEC 60127-3:1988, Miniature fuses – Part 3: Sub-miniature fuse-links IEC 60529:1989, D egrees of protection provided by enclosures (IP Code) 3 Definitions For the purpose of this part of IEC 60079, the definitions in IEC 60079-0 and the following definitions apply: 3.1 intrinsically safe circuit circuit in which any spark or any thermal effect produced in the conditions specified in this standard, which include normal operation and specified fault conditions, is not capable of causing ignition of a given explosive gas atmosphere 3.2 electrical apparatus assembly of electrical components, electrical circuits or parts of electrical circuits normally contained in a single enclosure NOTE 1 – The term "normally" has been introduced to indicate that an apparatus may occasionally be in more than one enclosure, for example, a telephone or a radio transceiver with a hand microphone. NOTE 2 – This definition is more precise than that contained in IEC 60079-0. 3.3 intrinsically safe apparatus electrical apparatus in which all the circuits are intrinsically safe circuits 3.4 associated apparatus electrical apparatus which contains both intrinsically safe circuits and non-intrinsically safe circuits and is constructed so that the non-intrinsically safe circuits cannot adversely affect the intrinsically safe circuits --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- NOTE – Associated apparatus may be either a) electrical apparatus which has another type of protection listed in IEC 60079-0 for use in the appropriate explosive gas atmosphere, or b) electrical apparatus not so protected and which, therefore, shall not be used within an explosive gas atmosphere, for example a recorder which is not itself in an explosive gas atmosphere, but is connected to a thermocouple situated within an explosive atmosphere where only the recorder input circuit is intrinsically safe. 3.5 normal operation operation of intrinsically safe apparatus or associated apparatus such that it conforms electrically and mechanically with the design specification produced by its manufacturer Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
– 12 – 60079-11 © CEI:1999 3.6 défaut toute défectuosité de tout composant, séparation, isolation ou connexion entre composants, non définis comme infaillibles par la présente norme, dont dépend la sécurité intrinsèque d'un circuit 3.7 défaut pris en compte défaut qui se produit dans les parties de matériels électriques répondant aux règles de construction de la présente norme 3.8 défaut non pris en compte défaut qui se produit dans les parties de matériels électriques ne répondant pas aux règles de construction de la présente norme 3.9 composant infaillible ou ensemble infaillible de composants composant ou ensemble de composants qui est considéré comme non sujet à certains modes de défaillance définis dans la présente norme La probabilité que de tels modes de défaillance se produisent en service ou en stockage est considérée comme étant si faible qu'ils n'ont pas à être pris en compte. 3.10 séparation ou isolation infaillible séparation ou isolation entre parties conductrices qui est considérée comme non sujette aux courts-circuits La probabilité que de tels modes de défaillance se produisent en service ou en stockage est considérée comme étant si faible qu'ils n'ont pas à être pris en compte. 3.11 matériel simple composant électrique ou ensemble de composants de construction simple ayant des paramètres électriques bien définis et qui est compatible avec la sécurité intrinsèque du circuit dans lequel il est utilisé 3.12 câblage interne câblage et interconnexions électriques qui sont réalisés à l'intérieur du matériel par le constructeur 3.13 courant minimal d'inflammation (CMI) courant minimal dans un circuit résistif ou inductif qui provoque l'inflammation du mélange --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- d'essai explosif dans l'éclateur d'essai conforme à l'annexe B 3.14 tension minimale d'inflammation tension minimale d'un circuit capacitif qui provoque l'inflammation du mélange d'essai explosif dans l'éclateur d'essai conforme à l'annexe B 3.15 tension maximale alternative efficace ou continue ( U m ) tension maximale qui peut être appliquée aux bornes non de sécurité intrinsèque du matériel associé, sans annuler la sécurité intrinsèque NOTE – La valeur de U m p eut être différente pour des ensembles d'organes de raccordement différents et pour des tensions alternatives et continues. Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
6 0079-11 © IEC:1999 – 13 – 3.6 fault any defect of any component, separation, insulation or connection between components, not defined as infallible by this standard, upon which the intrinsic safety of a circuit depends 3.7 countable fault fault which occurs in parts of electrical apparatus conforming to the constructional require- ments of this standard 3.8 non-countable fault fault which occurs in parts of electrical apparatus not conforming to the constructional requirements of this standard 3.9 infallible component or infallible assembly of components component or assembly of components that is considered as not subject to certain fault modes as specified in this standard The probability of such fault modes occurring in service or storage is considered to be so low that they are not to be taken into account. 3.10 infallible separation or insulation separation or insulation between electrically conductive parts that is considered as not subject to short circuits The probability of such fault modes occurring in service or storage is considered to be so low that they are not to be taken into account. 3.11 simple apparatus electrical component or combination of components of simple construction with well-defined electrical parameters which is compatible with the intrinsic safety of the circuit in which it is used 3.12 internal wiring wiring and electrical connections that are made within the apparatus by its manufacturer 3.13 minimum igniting current (MIC) minimum current in resistive or inductive circuits that causes the ignition of the explosive test mixture in the spark-test apparatus according to annex B 3.14 minimum igniting voltage minimum voltage of capacitive circuits that causes the ignition of the explosive test mixture in the spark test apparatus described in annex B 3.15 maximum r.m.s. a.c. or d.c. voltage ( U m ) maximum voltage that can be applied to the non-intrinsically safe connection facilities of associated apparatus without invalidating intrinsic safety NOTE – The value of U m m ay be different at different sets of connection facilities, and may be different for a.c. and d.c. voltages. --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
– 14 – 60079-11 © CEI:1999 3.16 tension d'entrée maximale ( U i ) tension maximale (valeur de crête en courant alternatif ou valeur en courant continu) qui peut être appliquée aux bornes d'entrée du matériel de sécurité intrinsèque sans annuler la sécurité intrinsèque 3.17 tension de sortie maximale ( U o ) tension maximale (valeur de crête en courant alternatif ou valeur en courant continu) dans un circuit de sécurité intrinsèque, qui peut apparaître en circuit ouvert aux bornes du matériel pour toute tension appliquée, jusqu'à la tension maximale, y compris U m e t U i NOTE – Lorsqu'il y a plusieurs tensions appliquées, la tension maximale de sortie est celle apparaissant pour la combinaison la plus défavorable des tensions appliquées. 3.18 courant maximal d'entrée ( I i ) --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- courant maximal (valeur de crête en courant alternatif ou valeur en courant continu) qui peut être appliqué aux bornes des circuits de sécurité intrinsèque sans annuler la sécurité intrinsèque 3.19 courant maximal de sortie ( I o ) courant maximal (valeur de crête en courant alternatif ou valeur en courant continu), dans un circuit de sécurité intrinsèque, qui peut être extrait des bornes du matériel 3.20 puissance maximale d'entrée ( P i ) puissance maximale, à l’entrée d’un circuit de sécurité intrinsèque, qui peut être dissipée à l'intérieur d’un matériel lorsque celui-ci est connecté à une source externe, sans annuler la sécurité intrinsèque 3.21 puissance maximale de sortie ( P o ) puissance maximale, dans un circuit de sécurité intrinsèque, qui peut être prélevée sur le matériel 3.22 capacité externe maximale ( C o ) capacité maximale d'un circuit de sécurité intrinsèque qui peut être reliée aux bornes du matériel sans annuler la sécurité intrinsèque 3.23 capacité interne maximale ( C i ) capacité équivalente interne totale du matériel qui est considérée comme apparaissant aux bornes du matériel 3.24 inductance externe maximale ( L o ) valeur maximale de l'inductance, dans un circuit de sécurité intrinsèque, qui peut être reliée aux bornes du matériel sans annuler la sécurité intrinsèque. 3.25 inductance interne maximale ( L i ) Inductance équivalente interne totale du matériel qui est considérée comme apparaissant aux bornes du matériel Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
6 0079-11 © IEC:1999 – 15 – 3.16 maximum input voltage ( U i ) maximum voltage (peak a.c. or d.c.) that can be applied to the connection facilities for intrinsically safe circuits without invalidating intrinsic safety 3.17 maximum output voltage ( U o ) maximum output voltage (peak a.c. or d.c.) in an intrinsically safe circuit that can appear under open circuit conditions at the connection facilities of the apparatus at any applied voltage up to the maximum voltage, including U m a nd U i NOTE – Where there is more than one applied voltage, the maximum output voltage is that occurring under the most onerous combination of applied voltages. 3.18 maximum input current ( I i ) maximum current (peak a.c. or d.c.) that can be applied to the connection facilities for intrinsically safe circuits without invalidating intrinsic safety 3.19 maximum output current ( I o ) maximum current (peak a.c. or d.c.) in an intrinsically safe circuit that can be taken from the connection facilities of the apparatus 3.20 maximum input power ( P i ) maximum input power in an intrinsically safe circuit that can be dissipated within an apparatus when it is connected to an external source without invalidating intrinsic safety 3.21 maximum output power ( P o ) maximum electrical power in an intrinsically safe circuit that can be taken from the apparatus 3.22 maximum external capacitance ( C o ) maximum capacitance in an intrinsically safe circuit that can be connected to the connection facilities of the apparatus without invalidating intrinsic safety 3.23 maximum internal capacitance ( C i ) total equivalent internal capacitance of the apparatus which is considered as appearing across the connection facilities of the apparatus 3.24 maximum external inductance ( L o ) maximum value of inductance in an intrinsically safe circuit that can be connected to the connection facilities of the apparatus without invalidating intrinsic safety 3.25 maximum internal inductance ( L i ) total equivalent internal inductance of the apparatus which is considered as appearing at the connection facilities of the apparatus --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
– 16 – 60079-11 © CEI:1999 3.26 rapport externe maximal de l'inductance à la résistance ( L o / R o ) rapport de l'inductance ( L o ) à la résistance ( R o ) de tout circuit externe pouvant être relié aux bornes du matériel électrique sans annuler la sécurité intrinsèque 3.27 rapport interne maximal de l'inductance à la résistance ( L i / R i ) rapport de l'inductance ( L i ) à la résistance ( R i ) qui est considéré comme apparaissant aux bornes externes de raccordement du matériel électrique 3.28 distance dans l'air plus courte distance dans l'air entre deux parties conductrices NOTE – Cette distance s'applique seulement aux parties exposées à l'atmosphère et non aux parties isolées ou recouvertes par un composé de moulage. 3.29 distance au travers d'un composé de moulage plus courte distance au travers d'un composé de moulage entre deux parties conductrices 3.30 distance au travers d'une isolation solide plus courte distance au travers d'un isolant solide entre deux parties conductrices 3.31 ligne de fuite dans l'air plus courte distance le long de la surface d'un élément isolant en contact avec l'air entre deux parties conductrices 3.32 ligne de fuite sous le revêtement Plus courte distance entre parties conductrices le long de la surface d'un élément isolant recouvert par un revêtement isolant. 3.33 courant assigné d'un coupe circuit à fusibles ( I n ) courant assigné d'un fusible selon la CEI 60127 ou selon les spécifications du fabricant du fusible 3.34 pile ou accumulateur scellé et étanche au gaz pile ou accumulateur qui reste fermé et ne dégage ni gaz ni liquide lorsqu’il est utilisé dans les limites de charge ou de température spécifiées par le constructeur NOTE – De tels piles et accumulateurs peuvent être équipés d'un dispositif de sécurité pour empêcher une pression interne dangereuse. La pile ou l'accumulateur n'exige pas de supplément d'électrolyte et est conçu pour fonctionner toute sa vie dans son état scellé d'origine. 3.35 pile ou accumulateur scellé et régulé par soupape pile ou accumulateur qui reste fermé dans les conditions normales, mais qui a un dispositif qui permet la fuite de gaz si la pression interne excède une valeur déterminée. La pile ou --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- l'accumulateur ne peut pas normalement recevoir un supplément d'électrolyte Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
6 0079-11 © IEC:1999 – 17 – 3.26 maximum external inductance to resistance ratio ( L o / R o ) maximum value of ratio of inductance ( L o ) to resistance ( R o ) of any external circuit that can be connected to the connection facilities of the electrical apparatus without invalidating intrinsic safety 3.27 maximum internal inductance to resistance ratio ( L i / R i ) maximum value of ratio of inductance ( L i ) to resistance ( R i ) which is considered as appearing at the external connection facilities of the electrical apparatus 3.28 clearance shortest distance in air between two conductive parts NOTE – This distance applies only to parts that are exposed to the atmosphere and not to parts which are insulated parts or covered with casting compound. 3.29 distance through casting compound shortest distance through a casting compound between two conductive parts 3.30 distance through solid insulation shortest distance through solid insulation between two conductive parts 3.31 creepage distance in air --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- shortest distance along the surface of an insulating medium in contact with air between two conductive parts 3.32 creepage distance under coating shortest distance between conductive parts along the surface of an insulating medium covered with insulating coating 3.33 fuse rating ( I n ) current rating of a fuse according to IEC 60127 or to its manufacturer's specification 3.34 sealed gas tight cell or battery cell or battery which remains closed and does not release either gas or liquid when operated within the limits of charge or temperature specified by the manufacturer NOTE – Such cells and batteries may be equipped with a safety device to prevent dangerously high internal pressure. The cell or battery does not require addition to the electrolyte and is designed to operate during its life in its original sealed state. 3.35 sealed valve-regulated cell or battery cell or battery which is closed under normal conditions but which has an arrangement which allows the escape of gas if the internal pressure exceeds a predetermined value. The cell or battery cannot normally receive an addition to the electrolyte Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
– 18 – 60079-11 © CEI:1999 3.36 barrière de sécurité à diodes assemblage incorporant en shunt des diodes ou des chaînes de diodes (diodes Zener comprises) protégées par des coupe-circuits à fusibles ou des résistances ou une combinaison de ceux-ci, fabriqué en tant que matériel individuel plutôt que comme partie d'un matériel plus grand 4 Groupement et classification du matériel de sécurité intrinsèque et du matériel associé Le matériel de sécurité intrinsèque et le matériel associé doivent être groupés et classés selon les articles 4 et 5 de la CEI 60079-0:1998. --`,,,````,`,,``,`,,``,`,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`--- 5 Catégories de matériels électriques 5.1 Généralités Le matériel de sécurité intrinsèque et les parties de sécurité intrinsèque du matériel associé doivent être répartis dans l'une des deux catégories «ia» ou «ib». Les prescriptions de la présente norme doivent s'appliquer à ces deux catégories sauf indication contraire. Lors de la détermination de la catégorie «ia» ou «ib», les défaillances des composants et les connexions doivent être considérées selon 7.6. NOTE –Le matériel peut être spécifié comme étant à la fois «ia» et «ib», et avoir des paramètres différents pour chaque catégorie. 5.2 Catégorie «ia» U m e t U i é tant appliquées, les circuits de sécurité intrinsèque des matériels électriques de catégorie «ia» ne doivent pouvoir provoquer d'inflammation dans aucune des circonstances suivantes: a) en fonctionnement normal et en appliquant les défauts non pris en compte qui conduisent aux conditions les plus défavorables; b) en fonctionnement normal et en appliquant un défaut pris en compte et les défauts non pris en compte qui conduisent aux conditions les plus défavorables; c) en fonctionnement normal et en appliquant deux défauts pris en compte et les défauts non pris en compte qui conduisent aux conditions les plus défavorables. Les défauts non pris en compte appliqués peuvent être différents dans chacun des cas ci-dessus. Lors des essais d'inflammation par étincelles, les facteurs de sécurité suivants doivent être appliqués conformément à 10.4.2: – pour a) ainsi que pour b) 1,5 – pour c) 1,0 Le coefficient de sécurité appliqué à la tension ou au courant pour la détermination de la classification en température de surface doit être de 1,0 dans tous les cas. Si seulement un défaut pris en compte peut se produire, les prescriptions de b) sont considérées comme donnant la catégorie «ia» si les prescriptions d'essai pour «ia» peuvent être respectées. Si aucun défaut pris en compte ne peut se produire, les prescriptions de a) sont considérées comme donnant la catégorie «ia» si les prescriptions d'essai pour «ia» peuvent être respectées. Copyright International Electrotechnical Commission Document provided by IHS Licensee=eni spa/5928701001, 03/02/2004 06:16:47 MST Provided by IHS under license with IEC Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group at 303-397-2295.
33 p | 177 | 67
56 p | 172 | 53
0 p | 91 | 9
ISMN – mã số tiêu chuẩn quốc tế
52 p | 18 | 4
36 p | 7 | 3
International standard ISO 7899-2