Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-rd3099-1977.html
Timestamp: 2017-03-30 01:42:48
Document Index: 57647987

Matched Legal Cases: ['Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 8', 'artículo 9', 'Artículo 3', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 3', 'Artículo 26', 'artículo 10', 'artículo 28']

Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se ordena la publicación del Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones de frío industrial (Vigente hasta el 27 de Marzo de 1979).
Publicado en BOE de 06 de Diciembre de 1977
Vigencia desde 01 de Marzo de 1978. Esta revisión vigente desde 01 de Marzo de 1978 hasta 27 de Marzo de 1979
CAPITULO PRIMERO. Objeto y competencias
CAPITULO II. Términos fundamentales
Definición de sistema frigorífico
CAPITULO III. Ambito de aplicación
CAPITULO IV. Clasificación y utilización de los refrigerantes, de los locales de emplazamiento y de los sistemas de refrigeración
Grupos de clasificación según el grado de seguridad
Fluidos frigoríferos (salmueras y similares)
Locales institucionales
Locales de pública reunión
Locales residenciales
Consideración de locales mixtos
CAPITULO V. Construcción y montaje de instalaciones frigoríficas y protección de las mismas
Resistencia de los materiales empleados en la construcción de equipos frigoríficos
Materiales empleados en la construcción de equipos frigoríficos
CAPITULO VI. Fabricantes, Instaladores, Conservadores-Reparadores y titulares
Instaladores y Conservadores-Reparadores frigoristas autorizados
CAPITULO VII. Dictamen sobre la seguridad de plantas e instalaciones frigoríficas
CAPITULO VIII. Obligaciones, sanciones y recursos
Carga de refrigerante en la instalación
Almacenamiento de refrigerante en la sala de máquinas
. Disposiciones transitoria y adicionales
RD 138/2011 de 4 Feb. (Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias) Norma afectada por
BOE 11 Enero 1978. Corrección de errores del RD 3099/1977 de 8 Sep. (Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones de frío industrial) BOE 9 Febrero 1978. Corrección de errores del Decreto 3099/1977, de 8 Sep. (corrección de errores del D. de 8 sept. 1977, por la que se ordena la publicación del Regl. de seguridad para plantas e instalaciones de frío industrial) Afectaciones recientes
RD 560/2010 de 7 May. (modificación normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 26 redactado por el apartado dos del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo y Corrección de errores «B.O.E.» 26 agosto).
Artículo 27 redactado por el apartado tres del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo).
Disposición adicional sexta introducida por el apartado cuatro del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo).
Disposición adicional séptima introducida por el apartado cinco del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo).
Disposición adicional octava introducida por el apartado seis del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo).
Disposición adicional novena introducida por el apartado siete del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo).
Expresión «instalador frigorista autorizado» sustituida por «empresa instaladora frigorista» y expresión «conservador-reparador autorizado» sustituida por «empresa conservadora-reparadora frigorista» de conformidad con establecido en el apartado uno del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo).
OM Ciencia y Tecnología 29 Nov. 2001 (modifica instrucciones técnicas complementarias del Regl. de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas) Ocultar / Mostrar comentarios Véase O.M. 29 noviembre 2001 por la que se modifican las instrucciones técnicas complementarias MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 diciembre).
RD 394/1979 de 2 Feb. (modificación del Regl. de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 28 redactado R.D. 394/1979, de 2 de febrero, en la redacción dada al mismo por R.D. 754/1981, 13 marzo, por el que se modifican los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 28 abril).
Artículo 29 redactado R.D. 394/1979, de 2 de febrero, en la redacción dada al mismo por R.D. 754/1981, 13 marzo, por el que se modifican los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 28 abril).
Artículo 30 redactado R.D. 394/1979, de 2 de febrero, en la redacción dada al mismo por R.D. 754/1981, 13 marzo, por el que se modifican los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 28 abril).
17/9/1980
OM Industria y Energía 15 Jul. 1980 (dispone el cumplimiento de la Sentencia TS, por la que se declara la nulidad del art. 28 del Regl. de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas en la redacción dada por RD 394/1979 de 2 Feb., en cuanto hace referencia al instalador frigorista autorizado) Ocultar / Mostrar comentarios Téngase en cuenta la O.M. 15 julio 1980, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que se declara la nulidad del art. 28 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas en la redacción dada por Real Decreto 394/1979, de 2 de febrero, en cuanto hace referencia al instalador frigorista autorizado («B.O.E.» 28 agosto), que declara la nulidad de inciso mencionado.
RD 1618/1980 de 4 Jul. (Regl. de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria) Ocultar / Mostrar comentarios Téngase en cuenta que el R.D 1618/1980, 4 julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria con el fin de racionalizar su consumo energético («B.O.E.» 6 agosto), establece que, el artículo 8 no será de aplicación al montaje de los equipos y las instalaciones comprendidas en el presente reglamento, a partir de su entrada en vigor.
Letra b) del artículo 9 derogada por la disposición final séptima del R.D. 1618/1980, 4 julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria con el fin de racionalizar su consumo energético («B.O.E» 6 agosto).
RD 394/1979 de 2 Feb. (modificación del Regl. de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 3 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).
Artículo 28 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).
Artículo 29 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).
Artículo 30 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).
Artículo 31 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).
Disposición adicional tercera redactada por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).
R.D. 3099/1977, 8 septiembre, rectificado por Correcciones de errores («B.O.E.» 11 enero y 9 febrero 1978). R.D. 3099/1977, 8 septiembre, derogado por la letra a) del número 1 de la Disposición derogatoria única del R.D. 138/2011, 4 febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias («B.O.E.» 8 marzo) el 8 de septiembre de 2011.
Por Decreto tres mil doscientos catorce/mil novecientos setenta y uno, de veintiocho de octubre, fue aprobado el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. Dado el tiempo transcurrido y las innovaciones técnicas experimentadas, este Reglamento exige una profunda revisión, por lo que se ha creído conveniente, en lugar de complementar al anterior Reglamento, redactar uno nuevo en aras de la mayor claridad legislativa y unicidad de las normas, combatiendo la posible diversidad normativa a que podría dar lugar la vigencia de varias disposiciones del mismo rango legal en esta materia concreta.
En las modificaciones que se proponen se ha tenido en cuenta la Recomendación ISO R-mil seiscientos sesenta y dos, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Económica para Europa (CEPE) y las resoluciones de la conferencia de Helsinki sobre la seguridad y la cooperación en Europa, respecto a la armonización internacional de las normas y de las prescripciones técnicas.
Por otra parte, la conveniencia de que la normativa aplicable a las instalaciones frigoríficas posea unas características flexibles de adaptabilidad a las nuevas condiciones de la tecnología, aconseja su promulgación en una forma menos rígida que la actual, separando las reglas de aplicación según su carácter de precepto general de aquellas otras de naturaleza tecnológica, sujetas a revisión frecuente.
Para ello se han reunido en un Reglamento las normas básicas de carácter general, que definen el ámbito y las características de las instalaciones frigoríficas, con especial atención a los problemas de la seguridad y los aspectos que se refieren a la intervención de la Administración y al procedimiento aplicable en cada caso.
Complementariamente se han agrupado en unas instrucciones técnicas las normas de carácter concreto sobre instalaciones, materiales y equipos, con mayor desarrollo que en el vigente Reglamento, adaptadas al estado actual de la tecnología y a su previsible y próximo desarrollo.
Por su carácter menos permanente y de evolución constante, se faculta al Ministerio de Industria y Energía para revisarla discrecionalmente, a fin de que las citadas instrucciones técnicas estén perfectamente adaptadas al nivel de nuestro desarrollo tecnológico, en cada circunstancia de nuestra futura evolución.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de septiembre de mil novecientos setenta y siete, dispongo:
Se aprueba el adjunto Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.
Este Real Decreto entrará en vigor a los noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
CAPITULO PRIMERO Objeto y competencias
A partir de: 27 marzo 1979
Artículo 3 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).
En cuanto se relaciona con el campo de aplicación del presente Reglamento, el personal facultativo de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía en el ejercicio de sus funciones, gozará de la consideración de «Agente de la autoridad», a efectos de lo dispuesto en la legislación penal.
CAPITULO II Términos fundamentales
Definición de sistema frigorífico Conjunto de elementos que constituyen un circuito frigorífico cerrado a través de los que circula o permanece un refrigerante, con el fin de extraer o ceder calor de un medio exterior a dicho circuito.
Instalaciones frigoríficas Conjunto compuesto por los elementos de un sistema frigorífico y los complementos específicos correspondientes para lograr un intercambio de calor y controlar su funcionamiento.
Planta frigorífica Toda instalación que utilice máquinas térmicas para enfriamiento de materias que sean objeto de un proceso de producción o acondicionamiento determinado. Quedan comprendidas en dicho concepto las instalaciones fijas de almacenes frigoríficos, las fábricas de hielo, las instalaciones fijas y centralizadas de acondicionamiento de aire y las plantas para congelación o enfriamiento de productos varios.
CAPITULO III Ambito de aplicación
A partir de: 26 agosto 1980
Los preceptos de este Reglamento se aplicarán obligatoriamente a las nuevas plantas e instalaciones frigoríficas y a las ampliaciones y modificaciones que se realicen a partir de la fecha inicial de vigencia administrativa, así como a cualquier planta e instalación frigorífica realizada con anterioridad, cuando su estado, situación o características impliquen un riesgo para las personas o bienes, o cuando lo solicite el interesado
CAPITULO IV Clasificación y utilización de los refrigerantes, de los locales de emplazamiento y de los sistemas de refrigeración
Definición de refrigerante.-
Fluido utilizado en la transmisión de calor que, en un sistema frigorífico, absorbe calor a bajas temperatura y presión, cediéndolo a temperatura y presión más elevadas. Este proceso tiene lugar, generalmente, con cambios de estado del fluido.
Denominación de los refrigerantes.-
Los refrigerantes se denominarán o expresarán por su fórmula o por su denominación química, o, si procede, por su denominación simbólica numérica según se establezca en las instrucciones complementarias que dicte el Ministerio de Industria, y Energía. En ningún caso será suficiente el nombre comercial.
Grupos de clasificación según el grado de seguridad A efectos del presente Reglamento, los refrigerantes se clasificarán en tres grupos que se determinarán en las normas que se desarrollen en el presente Reglamento.
- Grupo primero: Si es no combustible y de acción tóxica ligera o nula.
- Grupo tercero: Si su mezcla con el aire puede ser combustible o explosiva a menos de un 3,5 por 100 en volumen.
Fluidos frigoríferos (salmueras y similares) 1.
Sustancias utilizadas para extraer calor por aumento de su calor sensible.
Utilización.-
Podrán utilizarse fluidos frigoríferos (salmueras y similares). En la industria de la alimentación sólo podrán utilizarse fluidos frigoríferos que no posean carácter tóxico. La posible toxicidad de un fluido frigorífero será declarada por la Dirección General de Sanidad.
Locales institucionales Aquellos donde se reúnen y son retenidas personas careciendo de libertad plena para abandonarlas en cualquier momento.
Comprenden: Hospitales, asilos, sanatorios, comisarías de policía, cárceles, tribunales con calabozos o prevenciones, colegios y centros de enseñanza, elemental, cuarteles, arsenales y otros similares.
Locales de pública reunión Aquellos donde se reúnen personas para desarrollar actividades de carácter público y privado, en los que los ocupantes no carecen de total libertad para abandonarlos en cualquier momento.
Locales residenciales Aquellos que poseen dormitorios, distintos de locales institucionales.
Locales comerciales Aquellos donde tienen lugar operaciones de compra y venta y realización de servicios profesionales y actividades productivas de carácter artesano.
Comprenden: Tiendas, almacenes, despachos profesionales, oficinas administrativas, públicas o privadas, restaurantes, bares, cafeterías, panaderas, confiterías y otros similares.
Locales industriales Aquellos donde tienen lugar procesos de transformación, manipulación, almacenamiento de bienes o realización de servicios, mediante maquinaria a escala no artesana.
Comprenden: Locales con establecimientos inscribibles los Registros Industrial, Minero y similares, excluidos los de carácter artesano, que serán considerados como locales comerciales.
Consideración de locales mixtos Cuando locales de distinta clasificación estén en un mismo edificio, con entrada principal y vestíbulo común, tendrán la consideración de la clasificación que impongan prescripciones más restrictivas.
Sistema de refrigeración.- Disposición técnica utilizada para el enfriamiento o acondicionamiento de un medio o ambiente mediante maquinaria frigorífica, según el número y características de los circuitos utilizados.
Circuito primario.- Cuando el enfriamiento se efectúa por una serie de circuitos enlazados por cambiadores de calor, se denominará circuito primario aquel dotado de equipo frigorífico completo, cuyo evaporador da lugar al enfriamiento de todos loes demás circuitos.
CAPITULO V Construcción y montaje de instalaciones frigoríficas y protección de las mismas
Resistencia de los materiales empleados en la construcción de equipos frigoríficos Cualquier elemento de un equipo frigorífico debe ser proyectado, construido y ajustado de manera que cumpla las prescripciones señaladas en el vigente Reglamento de Aparatos a Presión.
Materiales empleados en la construcción de equipos frigoríficos Cualquier material empleado en la construcción e instalación de un equipo frigorífico debe ser resistente a la acción de las materias con las que entre en contacto, de forma que no pueda deteriorarse en condiciones normales de utilización, y en especial se tendrá en cuenta su resiliencia a efectos de su fragilidad a baja temperatura.
CAPITULO VI Fabricantes, Instaladores, Conservadores-Reparadores y titulares
Fabricantes Dado que todos los elementos constitutivos de una instalación frigorífica son aparatos o recipientes sometidos a presión, será de aplicación a los fabricantes de elementos o conjuntos destinados a este tipo de instalaciones lo dispuesto en el artículo relativo a las mismas en el vigente Reglamento de Recipientes a Presión ya citado.
Instaladores y Conservadores-Reparadores frigoristas autorizados Sin perjuicio de las atribuciones específicas concedidas por el Estado a los titulados de grado superior y medio, las instalaciones frigoríficas se realizarán por personas o Entidades que estén en posesión del título de Instalador frigorista autorizado. Estas instalaciones se conservarán y repararán por personas o Entidades que tengan el título de Conservador-Reparador frigorista autorizado.
Tanto el título de Instalador frigorista autorizado como el de Conservador-Reparador frigorista autorizado se concederán por las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, una vez superadas las condiciones y pruebas necesarias, y facultarán a sus titulares para ejercer sus profesiones en las provincias donde hayan sido expedidos y en cualquier otra, con la condición de inscribirse en los libros de registro que a estos efectos llevarán las Delegaciones Provinciales.
Las condiciones que deben cumplir o reunir las Entidades o personas que quieran ser calificadas como Instaladores o Conservadores-Reparadores frigoristas autorizados, para obtener el carné acreditativo de su titulación, sus obligaciones y limitaciones, están consignadas en las instrucciones complementarias correspondientes a este Reglamento y que estén vigentes en el momento de su aplicación.
A partir de: 23 mayo 2010
Artículo 26 redactado por el apartado dos del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo y Corrección de errores «B.O.E.» 26 agosto).
Titulares Los usuarios de toda instalación frigorífica deben cuidar que las mismas se mantengan en perfecto estado de funcionamiento, así como impedir su utilización cuando no ofrezcan las debidas garantías de seguridad para personas o cosas. Los usuarios contratarán, en su caso, el mantenimiento de la instalación con un Conservador-Reparador autorizado por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, y Energía, en la forma en que se establezca en las instrucciones complementarias que desarrollan el presente Reglamento.
Asimismo, figurarán las inspecciones no oficiales y reparaciones efectuadas con detalle de las mismas, Conservador-Reparador autorizado que las efectuó y fecha de su terminación.
CAPITULO VII Dictamen sobre la seguridad de plantas e instalaciones frigoríficas
La instalación, ampliación, modificación o traslado de plantas e instalaciones frigoríficas requerirá, previamente a su puesta en servicio, la presentación en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía correspondiente del pertinente dictamen de seguridad suscrito por Técnico titulado competente, en el que se acredite el cumplimiento de las condiciones de seguridad contenidas en este Reglamento e Instrucciones Técnicas Complementarias. Cuando haya existido dirección de obra, no será necesario dictamen de seguridad sino que bastará la presentación del certificado de dirección previsto en el artículo treinta.
La instalación, ampliación, modificación o traslado de plantas o instalaciones frigoríficas, podrá inspeccionarse por las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, que controlarán la labor de los instaladores frigoristas autorizados, mediante las técnicas de control estadístico de la calidad de las obras ejecutadas por los mismos o bien por cualquier otro procedimiento que procure un resultado análogo.
CAPITULO VIII Obligaciones, sanciones y recursos
Obligaciones Toda instalación frigorífica precisa de una persona expresamente encargada de la misma, para lo cual habrá sido previamente instruida.
No deberá trabajar una persona sola en un recinto frigorífico que pueda funcionar a temperatura negativa o con atmósfera artificial. No obstante, si esto es inevitable, a efectos de seguridad, deberá ser visitada dicha persona cada hora, disponiéndose para ello de un reloj avisador.
Carga de refrigerante en la instalación Para equipos de compresión con más de tres kilogramos de carga de refrigerante, éste deberá ser introducido en el circuito a través del sector de baja presión.
Almacenamiento de refrigerante en la sala de máquinas No se almacenará en la sala de máquinas una cantidad de refrigerante superior en un 20 por 100 a la carga de la instalación, sin que exceda de 150 kilogramos, y siempre en botellas reglamentarias para el transporte de gases licuados a presión.
a) Instrucciones claras y precisas para paro de la instalación, en ceso de emergencia.
1. Sin perjuicio de las comprobaciones que realice y de la autorización que otorgue la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, la responsabilidad por las infracciones a los preceptos de este Reglamento corresponde a los autores de dichas infracciones.Son responsables de las infracciones respectivas:
c) Los fabricantes de los elementos constitutivos de la instalación, en cuanto a las infracciones relativas a los preceptos que les afecten en el presente Reglamento.
2. Las sanciones que, por incumplimiento o infracción de los preceptos e instrucciones de este Reglamento relativos a la ejecución y dirección de proyecto, instalación, conservación y reparación de las plantas e instalaciones frigoríficas, su fabricación y uso, así como a las obligaciones que a los responsables de las infracciones se imponen en los mismos, tendrán el carácter de económicas.
En el acto en que se acuerde la sanción, con paralización o no de actividades, se indicará el plazo en que deberá corregirse la causa que haya dado lugar a la misma, salvo que pueda o deba hacerse de oficio y así se disponga.
Si transcurriese el anterior, plazo sin que por el responsable se dé cumplimiento a lo ordenado, la infracción podrá ser nuevamente sancionada, previa la instrucción del oportuno expediente, en la misma forma señalada para la primera o anteriores veces.
a) Gravedad de la infracción en orden al posible peligro para la seguridad de las personas o casas.
c) Reincidencia en la infracción y en los preceptos de este Reglamento.
1. Contra las resoluciones que sobre las materias reguladas en el presente Reglamento se dicten por las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, o por los Gobernadores civiles, a propuesta de aquéllas, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industrias Alimentarias y Diversas.
CAPÍTULO IX Disposiciones transitoria y adicionales Disposición transitoria
Las instalaciones proyectadas y presentadas para su aprobación ante los Organismos provinciales del Ministerio de Industria y energía, antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, se regirán por lo dispuesto en el Decreto 3214/1971, de 28 de octubre, y la Orden de 8 de marzo de 1973, salvo lo establecido en el artículo 10 del presente Reglamento.
A cualquier elemento del equipo frigorífico, independientemente de lo especificado en este Reglamento, será aplicable lo dispuesto en el vigente de Recipientes a Presión.
Al dictamen sobre la seguridad de una instalación frigorífica, que el titular de la misma debe presentar de acuerdo con lo establecido en el artículo 28, acompañará el impreso, que facilitará la Delegación Provincial de Ministerio de Industria y Energía, a efectos de la confección del Censo de la Industria Frigorífica Nacional.
Cuando una planta o instalación frigorífica cese en su actividad, lo pondrá en conocimiento de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, a efectos del Censo citado, en impreso que igualmente le será facilitado por dicha Delegación.
A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, queda derogado el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Decreto 3214/1971, de 28 de octubre; la Orden de 8 de marzo de 1973 por la que se dictan instrucciones complementarias para el desarrollo del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango legal se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.