Source: https://manualzz.com/doc/5288807/manuel-d-installation
Timestamp: 2019-07-16 17:13:49+00:00
Document Index: 88235742

Matched Legal Cases: ['arrêt\n', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

IHB FR 1346-1
*XLGH UDSLGH
%RXWRQ 2. FRQILUPHUV«OHFWLRQQHU
%RXWRQ 5HWRXU UHWRXUDQQXOHUTXLWWHU
%RXWRQ GH FRPPDQGH
G«SODFHUDXJPHQWHUU«GXLUH
Vous trouverez une explication détaillée des fonctions des différents boutons à la page 27.
Vous trouverez une explication concernant la navigation entre les différents menus et les réglages à effectuer à
'«ILQLU OD WHPS«UDWXUH LQW«ULHXUH
7(035$785(
,175,(85(
($8 &+$8'(
,1)26
Pour régler la température extérieure, appuyez à deux reprises sur le bouton OK dans le menu principal du mode
Démarrer. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la page 31.
$XJPHQWHU OH YROXPH G
HDX FKDXGH
Pour augmenter provisoirement la quantité d'eau chaude (si votre SMO 40 est équipé d'un chauffe-eau), tournez
d'abord le bouton de commande sur la position de menu 2 (goutte d'eau) puis appuyez deux fois sur le bouton
OK. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la page 36.
En cas de perturbations du confort
En cas de perturbation du confort, certaines mesures peuvent être prises avant de contacter votre installateur.
Voir page 55 pour de plus amples instructions.
2 Livraison et manipulation
3 Conception du module de contrôle
4 Branchements des tuyaux
7 Commande - Présentation
8 Commande - Menus
Menu 1 - CLIM. INTÉRIEURE
Menu 2 - EAU CHAUDE
Menu 3 - INFOS
Menu 4 - MON SYSTÈME
Menu 5 - ENTRETIEN
10 Perturbations du confort
5 Branchements électriques
Branchements optionnels
6 Mise en service et réglage
Mise en service avec une pompe à chaleur air/eau
Mise en service avec appoint uniquement
Vérifiez la vanne d'inversion.
Appoint uniquement
Dimensions et plans d'implantation
Le présent manuel décrit l'installation et les procédures
d'entretien effectuées par des spécialistes.
Le numéro de série se trouve sur la partie supérieure
du cache du module de commande.
1XP«UR GH V«ULH
Ce symbole indique un danger pour l'appareil
Ce symbole indique des informations importantes concernant les éléments à prendre en
compte lors de l'installation.
enfants à partir de 8 ans ainsi que des
personnes à capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, ou sans expérience ni connaissance de l'appareil,
à condition qu'ils soient sous la supervision d'un tiers ou qu'ils aient eu une
explication concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent
les risques encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l'appareil. Le
nettoyage et la maintenance de l'appareil ne peut être effectué par des enfants sans surveillance.
Tous droits réservés pour les modifications de design et techniques.
©NIBE 2013.
Pensez toujours à indiquer le numéro de série
du produit lorsque vous signalez une défaillance.
Le client doit conserver le manuel d'installation.
Ce symbole indique des astuces pour vous
permettre d'utiliser plus facilement le produit.
SMO 40 porte le marquage CE et est conforme aux
normes IP21.
Le marquage CE signifie que NIBE garantit que ce produit est conforme à toutes les règlementations correspondantes, d'après les directives européennes concernées. Le marquage CE est obligatoire pour la plupart
des produits vendus dans l'UE, quel que soit leur lieu
Les normes IP21 signifient que le produit peut être
touché à la main, qu'il est protégé d'une part contre
la pénétration de corps solides de diamètre supérieur
ou équivalent à 12,5 mm et les dégâts qu'ils pourraient
causer, et d'autre part contre les chutes verticales de
gouttes d'eau (condensation).
Chapitre 1 | Informations importantes
Les réglementations en vigueur requièrent que l'installation de chauffage soit contrôlée avant sa mise en service.
Cette inspection doit être conduite par une personne qualifiée. Remplir la page d'informations concernant les données
d'installation dans le manuel de l'utilisateur.
Communication, pompe à chaleur
Alimentation reliée 230 V
Sonde de température, eau chaude
Sonde de température, robinet d'eau
Sonde de température, départ chauffage,
Sonde de température, retour chauffage,
Vérification de l'appoint
Vérification du fonctionnement de la vanne d'inversion
Vérification de la fonction de pompe de
Vérification de l'installation de la pompe
à chaleur et de ses équipements associés
FR AIT France, 10 rue des Moines, 67000 Haguenau
Tel : 03 88 06 24 10 Fax : 03 88 06 90 15 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr
Pour les pays non mentionnés dans cette liste, veuillez contacter Nibe Suède ou vous rendre sur www.nibe.eu pour
Pour une installation murale, utilisez les fixations adaptées au support.
Colle pour tuyau de chauffage
Utilisez tous les points de montage et installez SMO 40
debout le long du mur sans qu'aucune partie du module de commande ne dépasse.
Laissez environ 100 mm d'espace libre autour du module de commande afin de faciliter l'accès et le passage
des câbles lors de l'installation et de la maintenance.
Accédez par en dessous aux vis pour installer
le cache avant.
Chapitre 2 | Livraison et manipulation
Platine d'entrée
Port USB AA4-XJ3
AA4-XJ4 Sortie USB (sans fonction)
Carte auxiliaire
Platine de relais supplémentaire
Relais mode Urgence
Bornier, alimentation électrique entrante
Bornier, AUX4 - AUX6
Serre-câble, alimentation électrique, puissance
Presse-étoupe, signal
Désignations de l'emplacement des composants conformément aux normes CEI 81346-1 et 81346-2.
Chapitre 3 | Conception du module de contrôle
L'installation hydraulique doit être effectuée conformément aux normes et directives en vigueur. Consultez
le manuel pour connaître les pompes à chaleur air/eau
NIBE compatibles pour l'installation de la pompe à
Installation de la sonde de température sur
Pompes à chaleur air/eau NIBE compatibles
Les pompes à chaleur air/eau NIBE compatibles doivent
être équipées d'une carte de commande au moins
équipée de la version du logiciel de la liste ci-après. La
version de la carte de commande s'affiche à l'écran (le
cas échéant) de la pompe à chaleur au démarrage.
Les sondes de température sont montées à l'aide de
pâte conductrices de chaleur, des serre-câbles (le premier étant fixé au tuyau au milieu de la sonde et l'autre
monté à environ 5 cm au-dessus de la sonde) et du ruban d'aluminium Puis, isolez l'installation à l'aide de la
bande d'isolation fournie.
Les câbles de communication et de la sonde
ne doivent pas être placés à proximité des
Vanne de dérivation/vanne directionnelle
Chapitre 4 | Branchements des tuyaux
SMO 40 peut être raccordée avec d'autres produits
NIBE de différentes manières, certains sont affichés cidessous (des accessoires peuvent être nécessaires).
De plus amples d'informations sont disponibles sur
www.nibe.fr et dans les instructions d'assemblage
respectives des accessoires utilisés. Voir page 57 pour
une liste des accessoires qui peuvent être utilisés avec
SMO 40.
Les installations avec SMO 40 peuvent produire du
chauffage et de l'eau chaude.
Les jours de grand froid, quand l'accès à l'énergie de
l'air est réduit, l'appoint supplémentaire peut compenser et aider à produire de la chaleur. Cet appoint est
également un bon soutien si la pompe à chaleur
marche hors de sa plage de fonctionnement ou si elle
se retrouve bloquée pour une raison quelconque.
La partie chauffage et la partie préparateur
ECS doivent être installées avec l'équipement
de sécurité nécessaire, conformément aux législations applicables.
Ce schéma est un schéma de base. Les installations réelles doivent être planifiées conformément aux normes en vigueur.
Sonde extérieure1)
Sonde de température, eau chaude1)
chaude1)
Sonde de température, départ chauffage
externe1)
Sonde d'ambiance1)
Sonde de température, circuit de départ
externe après appoint électrique
Pompe de circulation, coté chauffage
Vanne d'inversion, eau chaude/eau de
chauffage2)
CL11 à 12
Système de la piscine 1 à 2
Boîtier avec carte d'accessoires6)
Sonde de température, piscine6)
Échangeur, piscine
Pompe de circulation, piscine
Filtre à particules, piscine
Vanne trois voies, piscine6)
Relais auxiliaire/contacteur4)
QM42 à 43 Vanne d'arrêt
EB101 à 104 Système de pompe à chaleur
Carte d'accessoires7)
Sonde de température, retour chauffage3)
Sonde de température, départ du condensateur3)
Pompe de circulation externe, système
Pompe de charge5)
Filtre à particules 3)
Vanne de vidange, coté chauffage
Vanne d'arrêt, coté chauffage, débit
Vanne d'arrêt, coté chauffage, retour
EP21 à 22
Système d'émission 2 à 3
Boîtier avec carte d'accessoires8)
Sonde de température, départ d'eau de
chauffage8)
Sonde de température, retour d'eau de
Pompe de circulation8)
Vanne directionnelle8)
Sonde de température, sortie d'eau
chaude7)
Pompe de circulation, circulation d'eau
Vanne mélangeuse, eau chaude
RM23 à 24 Clapet anti-retour
RN20 à 21 Vanne de régulation
Vase d'expansion fermé, eau chaude
Vase tampon (UKV)
CP10 à 11 Ballon tampon avec production d'ECS
Eau chaude/préparateur ECS supplémentaire
Soupape de sécurité, coté chauffage
Relais auxiliaire/contacteur
RN10, RN43, Vanne de régulation
RN60 à 63
Désignations conformément aux normes 81346-1 et
81346-2.
1) Compris et fourni SMO 40
2) Compris et fourni VST 05/VST 11/VST 20
3) Comprise et fournie, pompe à chaleur NIBE (peut varier en fonction de la pompe à chaleur).
4) Compris et fourni HR 10
5) Compris et fourni CPD 11
6) Compris et fourni POOL 40
7) Compris et fourni AXC 30
8) Compris et fourni ECS 40/ECS 41
Pompe à chaleur NIBE air/eau avec SMO 40 et appoint électrique avant vanne d'inversion pour
eau chaude (condensation flottante)
-BT63
-BT12
-QM43
NIBE ne fournit pas tous les composants de ce
Cette alternative d'installation convient pour les installations simples dont l'accent est mis sur les coûts d'installation.
SMO 40 (AA25) démarre et arrête la pompe à chaleur
(EB101) pour répondre à la demande en chauffage et
en eau chaude. En cas de demande simultanée en
chauffage et eau chaude la vanne d'inversion (AA25QN10) bascule régulièrement entre le système de
chauffage et le préparateur ECS/ballon tampon (CP10).
Quand le préparateur ECS/ballon tampon est entièrement chargé CP10), la vanne d'inversion bascule (AA25QN10) sur le système de chauffage.
L'appoint (EB1) est relié automatiquement quand la
demande énergétique dépasse la capacité de la pompe
à chaleur. Il sert au chauffage et au chargement en eau
L'appoint sert également dans le cas où la demande
implique une température d'eau chaude plus élevée
que celle produite par la pompe à chaleur.
Pompe à chaleur NIBE air/eau compatible, avec SMO 40 et appoint électrique après vanne
d'inversion pour eau chaude et système de piscine et système d'émission supplémentaire (condensation flottante)
-AA25 -BT2
-QN25 -BT3
-GP10 -BT25
-CP5
BT51 -HQ4
-AA25 -AA25
-BT1 -BT50
Cette alternative d'installation convient pour les installations complexes. L'accent est mis sur le confort.
Quand le préparateur ECS/ballon tampon est entièrement chargé CP10), la vanne d'inversion bascule (AA25QN10) sur le système de chauffage et sur la piscine.
Quand la piscine nécessite d'être chauffée, la vanne
d'inversion (CL11-QN19) bascule du système de
chauffage au système de la piscine.
à chaleur. L' appoint électrique immergé (EB20) dans
le préparateur ECS/ballon tampon (CP10) est utilisé
pendant la production d'eau chaude si la pompe à
chaleur (EB101) sert à chauffer le bâtiment au même
-QM43-RN11
-RN43
>-EB104
-HQ1 -QM43
-BT51 -HQ4
-QM32 -GP12
>-EB102
>-EB103
-FQ1 -BT70
>-EB101
Différents types de demandes (chauffage, eau
chaude, etc.) signifient des températures de
départ et de retour différentes ainsi que différents débits vers la pompe à chaleur.
Lors de la connexion des tuyaux des installations hydrauliques avec plusieurs compresseurs
et des demandes de chauffage différentes, il
faut s'assurer que celles-ci sont bien distinctes
afin que les températures de retour ne soient
pas mélangées. Sinon cela pourrait affecter
l'efficacité de l'installation de chauffage.
Voir le schéma de principe à titre d'exemple.
bâtiment et de la piscine (une pompe à chaleur par piscine)
En cas de demande simultanée en chauffage et en eau
chaude la vanne d'inversion (AA25-QN10) bascule régulièrement entre le système d'émission et le préparateur ECS/ballon tampon (CP10). Quand le préparateur
ECS/ballon tampon est entièrement chargé CP10), la
vanne d'inversion bascule (AA25-QN10) sur les systèmes de chauffage. Quand la piscine doit être chauffée, la vanne d'inversion (CL11-QN19) ou (CL12-QN19)
bascule du système d'émission au système de la piscine.
à chaleur. L'appoint électrique immergé (EB20) situé
dans le préparateur ECS/ballon tampon (CP10) sert à
produire de l'eau chaude si la pompe à chaleur (EB101)
est utilisée pour le chauffage.
SMO 40 (AA25) démarre et arrête les pompes à chaleur
EB101) et (EB102) afin de répondre aux demandes en
chauffage et en eau chaude. Les pompes à chaleur
(EB103) et (EB104) sont utilisées pour le chauffage du
႑ Débranchez SMO 40 avant de tester l'isolation de
l'installation électrique de la maison.
႑ Si le bâtiment est équipé d'un disjoncteur contre les
défauts à la terre, SMO 40 doit être équipé d'un disjoncteur indépendant.
SMO 40 doit être installé via un disjoncteur différentiel avec un écart de rupture minimal de 3 mm.
Pour le schéma électrique du module de commande,
consultez la page 61.
Les câbles de communication et du capteur de raccordements externes ne doivent pas être placés à
proximité des câbles à courant élevé.
La zone minimale entre les câbles de communication
et du capteur et les raccordements externes doit être
comprise entre 0,5 mm² et 50 m, par exemple EKKX
ou LiYY ou équivalent.
Utilisez un câble blindé à trois conducteurs pour la
communication avec la pompe à chaleur.
Lors de l'acheminement du câblage dans la SMO 40,
les serre-câbles (UB1 et UB2 indiqués sur l'image)
Le circuit de fonctionnement du module de commande
et certains de ses composants internes sont alimentés
en interne par un disjoncteur électrique miniature
Le commutateur (SF1) ne doit pas être réglé
sur « » ou «
» tant que la chaudière n'est
pas remplie d'eau. Le compresseur situé dans
la pompe à chaleur et tout autre ajout externe
L'installation électrique et les réparations
doivent être réalisées sous le contrôle d'un
électricien qualifié. Coupez le courant au
moyen du disjoncteur avant d'entreprendre
toute tâche d'entretien. L'installation et le câblage électriques doivent être réalisés conformément aux stipulations en vigueur.
Lors de l'installation de SMO 40, la pompe à
chaleur air/eau NIBE et tout appoint électrique
Consultez le schéma de principe de votre système pour connaître l'emplacement physique
du capteur de température à installer.
Les sorties relais sur la carte auxiliaire (AA5)
peuvent avoir une charge maximale totale de
2 A (230 V).
Chapitre 5 | Branchements électriques
Accessibilité, branchement électrique
Le couvercle du module de commande s'ouvre à l'aide
d'un tournevis Torx 25. L'assemblage se fait dans l'ordre
Déplacer l'écran peut s'avérer nécessaire pour faciliter
l'accès aux raccordements électriques. Vous y parviendrez facilement en suivant ces étapes :
Poussez le loquet situé en haut de la face arrière
de l'afficheur vers vous (a) et déplacez l'afficheur
vers le haut (b) pour que les fixations se décrochent
Le couvercle permettant d'accéder à la carte
de base, s'ouvre à l'aide d'un tournevis Torx 25.
Séparez l'afficheur de ses fixations.
Alignez les deux fixations inférieures situées sur la
face opposée de l'afficheur avec les deux trous du
haut du panneau comme illustré ici.
Utilisez un outil adapté pour libérer/verrouiller les
câbles dans les répartiteurs de la pompe à chaleur.
Bornier sur la carte électrique
$OW LEK
$OW Répartiteur
Fixez l'écran sur le panneau.
5. Quand la connexion électrique est prête, l'écran
doit être réinstallé avec trois points de fixation à
nouveau, sinon le couvercle avant ne peut être installé.
SMO 602
Pour éviter toute interférence, ne placez pas
de système de communication et/ou de capteur non blindé relié aux câbles de branchements externes à moins de 20 cm du câble à
haute pression lors du routage.
(%*3
SMO 40 doit être installée via un commutateur d'isolation avec un écart de rupture minimal de 3 mm. La section minimale des câbles doit être dimensionnée en
fonction du calibre de fusible utilisé. Le câble fourni
pour l'électricité entrante est raccordé au bornier X1.
Si la tension du compresseur dans la pompe à chaleur
disparaît pendant un certain temps, le blocage simultané de ces derniers doit être effectué via l'entrée commandée par logiciel (entrée AUX) pour éviter l'alarme,
Connexion de la pompe de charge de la pompe à chaleur
Raccordez la pompe de circulation (EB101-GP12) comme indiqué, au bornier X4:6 (PE), X4:6 (N) et X4:7
(230 V) sur la carte de base (AA2).
Le signal de commande pour (EB101-GP12) est raccordé au bornier X4:7 (GND) et X4:8 (PWM) sur la carte
d'entrée (AA3) comme illustré.
Si deux pompes chaleur sont raccordées à SMO 40 la
pompe de circulation (EB102-GP12) doit être raccordée
aux borniers X4:12 (PE), X4:13 (N) et X4:15 (230 V) sur
la carte de base (AA2) comme illustré. Le signal de commande pour (EB102-GP12) est raccordé aux borniers
X4:5 (GND) et X4:6 (PWM) sur la carte d'entrée (AA3)
Si les pompes de charge ne sont pas correctement raccordées au démarrage, le module de
commande reçoit une alarme.
Communication avec la pompe à chaleur
Raccordez la pompe à chaleur (EB101) avec un câble
de communication blindé au bornier X4:1 (A), X4:2 (B)
et X4:3 (GND) sur la carte d'accessoires (AA5), comme
Les pompes à chaleur avec un compresseur
inverter ne peuvent être combinées qu'avec
d'autres pompes à chaleur du même modèle
Si les deux pompes à chaleur doivent être connectées
à SMO 40, elles doivent être raccordées en cascade
Deux (quatre si la carte d'accessoires interne
est utilisée) pompes à chaleur maximum
peuvent être raccordées et commandées par
SMO 40. Plusieurs pompes à chaleur peuvent
être raccordées si des cartes accessoires sont
utilisées, à raison d'une carte pour deux pompes à chaleur.
Un maximum de 8 pompes à chaleur peuvent
être contrôlées par SMO 40.
AA23-X4
F2016/F2026
F2015/F2025/F2300
AA21-J2
AA5-X4
Installez la sonde de température extérieur (BT1) à
l'ombre sur un mur orienté au nord ou nord-ouest, afin
qu'il ne soit pas affecté par le soleil du matin.
Raccordez la sonde au répartiteur X6:1 et X6:2 sur la
platine d'entrée (AA3). Utilisez un câble à double conducteur d'au moins 0,5 mm².
Connectez la sonde de température, départ externe
(BT25) au bornier X6:5 et X6:6 sur la carte d'entrée (AA3). Utilisez un câble à deux conducteurs d'au
moins 0,5 mm² d'écart de rupture.
Si une gaine de protection est utilisé, il doit être étanche afin d'empêcher toute condensation dans la
capsule du capteur.
La sonde de température et le système de remplissage
d'eau (BT6) se trouvent dans le doigt de gant sur le
Connectez la sonde de température, le circuit de retour (BT71) au bornier X6:17 et X6:18 sur la carte
d'entrée (AA3). Utilisez un câble à deux conducteurs
d'au moins 0,5 mm² d'écart de rupture.
Raccordez la sonde au répartiteur X6:7 et X6:8 sur la
La pompe de remplissage d'eau chaude est activé dans
le menu 5.2 ou dans le guide de démarrage.
Sonde de température, robinet d'eau chaude
Une sonde de température pour affichage température
d'eau chaude (BT7) peut être raccordée à SMO 40 pour
indiquer la température en haut du réservoir (s'il est
possible d'installer une sonde à cet endroit).
Raccordez la sonde au répartiteur X6:15 et X6:16 sur
la platine d'entrée (AA3). Utilisez un câble à double
conducteur d'au moins 0,5 mm².
Lorsque plusieurs consommateurs d'énergie sont branchés au même moment dans l'habitation alors que
l'appoint électrique supplémentaire est en cours de
fonctionnement, le courant principal risque de sauter.
Le module de commande présente un capteur de
courant qui régule les étapes électriques pour l'appoint
électrique supplémentaire en se déconnectant, incrémentation par incrémentation, en cas de surcharge
dans une phase. La reconnexion a lieu dès lors que
l'autre consommation de courant est réduite.
Branchement des TOR
Un capteur de courant (BE1 - BE3) doit être installé sur
chaque conducteur de phase entrant dans la boîte de
dérivation afin de mesurer le courant. La boîte de dérivation est un point d'installation approprié.
Branchez les capteurs de courant à un câble à plusieurs
conducteurs dans le tableau électrique général. Utilisez
un câble à plusieurs conducteurs d'au moins 0,5 mm²,
entre l'enceinte et la pompe à chaleur.
Raccordez le câble à la borne X4:1, à 4, où X6:4 est situé
le bornier commun aux trois capteurs d'intensité.
La taille du fusible principal du logement peut être réglée à partir du menu 5.1.12.
SMO 40 peut également être complétée par une sonde
d'ambiance (BT50). La sonde d'ambiance comporte
jusqu'à trois fonctions :
1. Indiquer la température ambiante actuelle sur
l'écran du module de commande.
2. Changer la température ambiante en °C.
3. Modifier/stabiliser, au besoin, la température ambiante.
Installez la sonde dans une position neutre à l'endroit
où vous souhaitez régler la température. Pour ce faire,
privilégiez par exemple un emplacement sur un mur
intérieur dégagé dans une entrée à environ 1,5 m du
sol. Il est important que la sonde puisse procéder correctement à la mesure de la température ambiante
appropriée. Évitez par conséquent de la placer dans un
recoin, entre des étagères, derrière un rideau, au-dessus
ou à proximité d'une source de chaleur, dans un courant d'air ou directement à la lumière du soleil. Évitez
également de la placer près des vannes thermostatiques de radiateurs.
Le module de commande fonctionne sans la sonde,
mais pour pouvoir lire la température ambiante d'une
pièce sur l'écran du SMO 40, il est toutefois nécessaire
que la sonde ait été préalablement installée. Connectez
la sonde d'ambiance au bornier X6:3 et X6:4 sur la carte
d'entrée (AA3).
Si vous souhaitez utiliser la sonde pour changer la température ambiante en °C et/ou modifier/stabiliser la
température ambiante, activez-la à partir du menu
OHFWULFLW«
HQWUDQWH
Si vous utilisez la sonde d'ambiance dans une pièce
équipée d'un système de chauffage par le sol, elle
n'aura qu'une fonction indicative et ne permettra pas
de régler la température ambiante.
%R°WH
GH G«ULYDWLRQ
«OHFWULTXH
5«JXODWHXU
Les changements de température dans le logement prennent du temps. Par exemple, un
chauffage au sol ne permet pas de sentir une
différence notable de la température des
pièces sur de courtes périodes de temps.
Appoint supplémentaire contrôlée par incrémentations
Appoint commandé par dérivation
Placez les TOR sur les boîtier de connexion.
L'appoint commandé par incrémentation externe peut
être commandé par maximum trois relais sans potentiel
dans le module de commande (3 incrémentations linéaires ou 7 incrémentations binaires). Sinon, deux
relais (2 incrémentations linéaires ou 3 incrémentations
binaires) peuvent servir à l'appoint commandé par incrémentation, ce qui signifie que le troisième relais
peut servir à commander l'appoint électrique immergé
dans le préparateur ECS/ballon tampon. Grâce à l'accessoire AXC 30, trois relais supplémentaires sans potentiel permettent de contrôler les suppléments, ce qui
correspond à un maximum de 3 incrémentations linéaires ou 7 incrémentations binaires.
Les incrémentations entrantes ont lieu à une minute
d'intervalle minimum et les incrémentations sortantes
à trois secondes d'intervalle minimum.
L'incrémentation 1 est raccordée au bornier X2:1 et 2
sur la carte d'entrée supplémentaire (AA7).
L'incrémentation 2 est raccordée au bornier X2:3 et 4
L'incrémentation 3 ou l'appoint électrique immergé
dans le préparateur ECS/ballon tampon est raccordé
au bornier X2:5 et 6 sur la carte d'entrée supplémentaire (AA7).
Les paramètres de l'appoint supplémentaire commandée par incrémentations se définissent dans les menus 4.9.3 et 5.1.12.
SMO 40 commande une vanne directionnelle et le signal de départ de l'appoint supplémentaire à l'aide de
trois relais. Si l'installation ne parvient pas à conserver
une température de départ correcte, l'appoint démarre.
Quand la température de la chaudière a augmenté
d'environ 55 °C, SMO 40 transmet un signal à la dérivation (QN11) à ouvrir à partir de l'appoint. La dérivation (QN11) s'adapte de sorte que la température réelle
de départ corresponde à la valeur de consigne théorique calculée par le système de régulation. Lorsque la
demande en chauffage diminue, à tel point que l'appoint n'est plus nécessaire, la dérivation (QN11) se
ferme complètement. L'heure de démarrage de la
chaudière réglée en usine est 12 heures (réglée dans
le menu 5.1.12).
Connectez le moteur de dérivation (QN11) au bornier
X2:4 (230 V, ouvert) et 6 (230 V, fermé) sur la carte relais supplémentaire (AA7) et sur le bornier X1:0 (N).
Connectez un appoint supplémentaire au bornier X2:2
sur la carte relais supplémentaire (AA7).
Un appoint peut être bloqué en connectant un contact
de fonction sans potentiel sur l'entrée commandée par
logiciel sur le bornier X6 sur la carte d'entrée (AA3) ou
le bornier X2 (voir page 22) sélectionnée dans le menu
AA7-X2
Cette connexion permet d’ajouter un chauffage additionnel externe, comme une chaudière au fioul, au gaz
ou échangeur de chauffage collectif en complément.
Si les relais doivent être utilisés pour la tension de commande, installez un pont du bornier X1:1 à X2:2, X2:4
et X2:6 sur la carte de relais supplémentaire (AA7).
Connectez le neutre depuis l'appoint externe au bornier.X1:0.
Pompe de circulation externe
Quand le commutateur (SF1) est réglé en mode « »
(mode urgence), les pompes de circulation sont activées
(EB101-GP12 et EB102-GP12, connecté(e)), ainsi que
les pompes de circulation externes (GP10) et le relais
sans potentiel à mode urgence variable (K2). Les accessoires externes sont déconnectés.
Le relais en mode Urgence peut être utilisé pour activer
l'appoint externe supplémentaire. Un thermostat externe doit ensuite être connecté au circuit de commande pour contrôler la température. Vérifiez que le l'eau
de chauffage circule dans l'appoint externe.
Raccordez la pompe de circulation (GP10) d'après
l'image du bornier X4:9 (PE), X4:10 (N) et X4:11 (230
V) sur la carte de base (AA2).
Sortie relais pour le mode Urgence
SMO 40 peut être complété par une vanne d'inversion
externe (QN10) pour contrôler l'eau chaude (consultez
la page 57 pour connaître les accessoires).
Connectez la vanne d'inversion externe (QN10) comme
indiqué, au bornier X4:2 (N), X4:3 (commande) et X4:4
(L) sur la carte de base (AA2).
Lorsque le mode Urgence est activé, aucune
eau chaude n'est produite.
Branchez le câble réseau (straight, Cat.5e UTP) avec
contact-RJ45 (mâle) au raccord AA4-X9 de l'unité
d'affichage (comme indiqué). Utilisez le serrecâble (UB2) du module de commande pour le routage
Si le relais doit être utilisé pour une tension de commande, installez un pont pour l'alimentation entre les
borniers X1:1 et X1:2, et raccordez le neutre et la tension de commande de l'appoint externe à X1:0 (N) et
X1:4 (L).
႑ Sonde de température, circuit de départ après
Options de branchement externe
Sur le bornier (X6) sur la carte d'entrée AA3) et le bornier X2, SMO 40 comprend un logiciel de contrôle des
entrées et des sorties pour la connexion des sondes et
des contacts de fonction externes. Cela signifie qu'une
sonde ou un contact de fonction externe peut être raccordé à une ou six connexions spéciales où la fonction
de connexion est déterminée dans le logiciel de module
Si une fonction de contact externe est connectée à SMO 40, la fonction à utiliser pour l'entrée ou la sortie doit être sélectionnée via le
menu 5.4.
Les entrées sélectionnables sur la carte d'entrée AA3
pour ces fonctions sont AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:1112) et AUX3 (X6:13-14). Sur le bornier X2 les entrées
sélectionnables sont les suivantes : AUX4 (X2:1), AUX5
(X2:2) et AUX6 (X2:3). La terre pour AUX4 à 6 est raccordée au bornier X2:4.
La sortie sélectionnable est le bornier X7 sur la carte
de base (AA3.
(QWU«HVVRUWLHV FLUFXLW EORFDJH FKDXII
QRQ XWLOLV«
L'exemple ci-dessus utilise les entrées AUX1 (X6:9-10) et AUX2
(X6:11-12) sur le circuit imprimé d'entrée (AA3).
Certaines des fonctions suivantes peuvent
également être activées et programmées via
les paramètres de menu.
Sélection possible d'entrées AUX
Les fonctions suivantes peuvent être raccordées aux
entrées AUX sur carte d'entrée (AA3) ou sur le bornier
Lorsqu'un blocage externe de l'appoint est recherché,
il peut être branché sur la carte d'entrée (AA3) ou au
bornier X2.
L'appoint supplémentaire peut être désactivée en
branchant une fonction de commutateur sans potentiel sur l'entrée sélectionnée via le menu 5.4.
Un contact fermé entraîne la déconnexion de la puissance absorbée.
႑ Contact pour blocage externe du compresseur
dans la pompe à chaleur
Lorsqu'un blocage externe du compresseur dans la
pompe à chaleur est recherché, il peut être branché
sur la carte d'entrée (AA3) ou au bornier X2.
Le compresseur situé dans la pompe à chaleur peut
être déconnecté en raccordant un contact de fonction sans potentiel sur l'entrée sélectionnée via le
Lorsqu'un tarif bloqué externe est recherché, le raccordement doit se faire avec la carte d'entrée (AA3)
ou avec le bornier X2.
႑ Contact de blocage puissance absorbée
႑ Commutateur de blocage externe de l'appoint
Si une sonde de température circuit de départ après
appoint supplémentaire(BT63) doit être utilisée,
branchez-la sur l'entrée sélectionnée (menu 5.4, voir
page 50) sur le bornierX2. Utilisez un câble à 2 conducteurs d'au moins 0,5 mm² d'écart de rupture.
Le blocage externe des compresseurs dans plusieurs
pompes à chaleur (si plusieurs sont raccordées) peut
DFWLYHU WHPS OX[H
appoint supplémentaire
Le blocage de la puissance absorbée signifie que
l'appoint supplémentaire, le compresseur et le
chauffage peuvent être désactivés en branchant une
fonction de commutateur sans potentiel sur l'entrée
sélectionnée via le menu 5.4.
႑ Interrupteur pour « SG ready »
Cette fonction peut uniquement être utilisée dans les réseaux d'alimentation qui
prennent en charge la norme « SG Ready »
« SG Ready » nécessite deux entrées AUX.
Dans le cas où cette fonction est requise, le raccordement doit se faire avec le bornier X6 sur la carte
d'entrée (AA3) ou sur le bornier X2.
« SG Ready » est une forme de contrôle des tarifs intelligente qui permet à votre fournisseur d'électricité
d'avoir une influence sur les températures de l'eau
chaude et/ou de l'eau de la piscine (le cas échéant)
ou tout simplement de bloquer l'appoint et/ou le
compresseur de la pompe à chaleur à certaines
heures de la journée (à sélectionner dans le menu
4.1.5 une fois la fonction activée. Activez la fonction
en raccordant les contacts de fonction sans potentiel
à deux entrées sélectionnées dans le menu 5.4
(SG Ready A et SG Ready B), voir page50
Commutateur ouvert ou fermé signifie l'une des possibilités ci-après (A = SG Ready A et B = SG Ready B
႑ Blocage (A : fermé, B : ouvert)
« SG Ready » est active. Le compresseur situé dans
la pompe à chaleur ainsi que l'appoint sont bloqués
tout comme les jours à tarif bloqué.
႑ Mode normal (A : ouvert, B : ouvert)
« SG Ready » n'est pas active. Pas d'impact sur le
႑ Mode économique (A : ouvert, B : fermé)
« SG Ready » est active. Le système se concentre
sur les économies de coût et peut par exemple exploiter un tarif faible du fournisseur d'électricité
ou le surrégime de n'importe quelle source d'alimentation propre (l'impact sur le système peut être
ajusté dans le menu 4.1.5).
႑ Mode surrégime (A : fermé, B : fermé)
La valeur du changement est définie dans le menu
1.9.2, « réglage externe ».
႑ système de chauffage 2 à 4
Les réglages externes pour les systèmes de chauffage 2 à 4 nécessitent certains accessoires (ECS 40
ou ECS 41).
Reportez-vous au manuel d'installation des accessoires pour les instructions d'installation.
Sélection possible de sortie AUX (relais variable sans potentiel)
Il est possible d'avoir un branchement externe grâce à
la fonction de relais via un relais variable sans potentiel
(2 A max.) sur le bornier X7 sur la carte d'entrée (AA3).
Fonctions optionnelles de branchement externe :
႑ Indication d'alarme.
႑ Commande de la pompe de circulation pour la circulation d'eau chaude.
Si l'une de ces fonctions est installée sur le bornier X7
sur la carte d'entrée, (AA3), elle doit être sélectionnée
dans le menu. 5.4
L'alarme commune est présélectionnée en usine.
« SG Ready » est active. Le système peut fonctionner à plein régime ou en surrégime selon le fournisseur (l'impact sur le système peut être paramétré
dans le menu 4.1.5).
Une carte auxiliaire est nécessaire si plusieurs
fonctions sont branchées sur le répartiteur X7
au moment où l'alarme est activée (voir page
႑ Commutateur de blocage externe du chauffage
Lorsqu'un blocage externe de la chaleur est recherché, le raccordement doit se faire avec la carte d'entrée (AA3) ou avec le bornier X2.
Le chauffage peut être désactivé en branchant une
Un commutateur fermé bloque le chauffage.
႑ Contact pour l'activation de « luxe temporaire »
Une fonction de contact externe peut être branchée
sur SMO 40 pour l'activation de la fonction eau
chaude « luxe temporaire » Le contact doit être sans
potentiel et connecté à l'entrée sélectionnée (menu
5.4) sur la carte d'entrée (AA3) ou sur le bornier (X2).
La photo montre le relais en position alarme.
« luxe temporaire » est activé pendant tout le temps
où le contact est branché.
Lorsque le commutateur (SF1) est en position «
», le relais est alors en position alarme.
႑ Contact pour l'activation de « réglage externe »
au SMO 40 pour vous permettre de changer la température d'alimentation et la température ambiante.
Lorsque le commutateur est fermé, la température
passe en °C (si la sonde d'ambiance est branchée et
activée). Si aucune sonde d'ambiance n'est branchée
ou activée, le décalage souhaité de « température »
(décalage de la courbe de chauffage) est réglé avec
le nombre d'incrémentations sélectionné. La valeur
peut être réglée de -10 à +10.
႑ système de chauffage 1
Pompe de circulation de l'eau chaude connectée sur
le relais d'alarme sonore comme illustré ci-dessous.
Le contact doit être sans potentiel et connecté à
l'entrée sélectionnée (menu 5.4) sur la carte d'entrée (AA3) ou sur le bornier (X2).
Les sorties relais peuvent avoir une intensité
maximale totale de 2 A (230 V CA).
Vous trouverez toutes les instructions relatives au branchement d'autres accessoires dans les instructions
d'utilisation qui vous ont été fournies. Voir la page 57
pour une liste des accessoires qui peuvent être utilisés
avec SMO 40.
႑ Une pompe à chaleur air/eau NIBE compatible doit
1. Activez « AA2-K1 (QN10) » dans le menu 5.6.
2. Vérifiez que la vanne d'inversion s'ouvre ou qu'elle
est ouverte pour le chargement d'eau chaude.
3. Désactivez « AA2-K1 (QN10) » dans le menu 5.6.
disposer d'une carte de commande au moins équipée
de la version du logicielle de la liste page 7. La version de la carte de commande s'affiche à l'écran (le
႑ SMO 40 doit être prêt à être connecté.
Mise en service avec une pompe à chaleur air/eau NIBE
NIBE F2015/F2025
႑ Suivre les instructions d'installation et d'entretien de
la pompe à chaleur, sous la section « Mise en service
et réglage » – « Démarrage et inspection ».
NIBE F2016/F2026/F2030/F2040/F2300
႑ Suivre les instructions du manuel d'installation de la
pompe à chaleur, sous la section « Mise en service et
réglage » – « Démarrage et inspection ».
1. Démarrez la pompe à chaleur.
2. Démarrez SMO 40.
3. Suivez le guide de démarrage à l'écran sur SMO 40
ou lancez le guide de démarrage à partir du menu
Mise en service avec appoint
À la première mise en route, suivez le guide de démarrage, sinon suivez la procédure ci-après.
1. Accédez au menu 4.2 mode fonct..
2. Sélectionnez « chal. sup. uniq. » à l'aide du bouton
de commande puis appuyez sur le bouton OK.
3. Retournez aux menus principaux en appuyant sur
Si une pompe à chaleur n'est pas raccordée
par des tuyaux au système, le débit peut être
coupé (les extrémités du tuyau raccordées
l'une à l'autre) à l'endroit où la pompe à chaleur aurait dû être installée.
Lors de la mise en service sans pompe à chaleur
air/eau NIBE, une erreur de communication
d'alarme peut s'afficher à l'écran.
L'alarme est réinitialisée si la pompe à chaleur
concernée est désactivée dans le menu 5.2.2
("esclaves installés").
Chapitre 6 | Mise en service et réglage
Il doit y avoir de l'eau dans le système de
chauffage avant que le commutateur soit réglé
sur " ".
1. Tournez le commutateur du module de commande
(SF1) sur « ».
2. Suivez les instructions du guide de démarrage qui
s'affichent à l'écran du module de commande. Si
le guide de démarrage ne se lance pas lors de la
mise sous tension du module de commande, démarrez-le manuellement à partir du menu 5.7.
Consultez la page 27 pour une présentation
plus détaillée du système de régulation de
l'installation (fonctionnement, menus, etc.).
Fonctionnement du guide de démarrage
A. 3DJH
B. 1RP HW QXP«UR GH PHQX
ODQJXH JXLGH GH G«PDUUDJH 1,%( 602 6L OH JXLGH GH G«PDUUDJH HVW FRQVHUY« VXU
FHWWH SDJH LO VH IHUPH DXWRPDWLTXHPHQW GDQV
C. 2SWLRQb 5«JODJH
D. 0HQX $LGH
Lorsque l'installation est activée pour la première fois,
un guide de démarrage démarre automatiquement.
Les instructions de ce guide de démarrage indiquent
les étapes à suivre lors du premier démarrage, ainsi que
les réglages par défaut de l'installation.
Le guide de démarrage garantit que le démarrage
s'effectue correctement et qu'il ne peut pas être dérivé.
Il est possible d'ouvrir le guide de démarrage ultérieurement à partir du menu 5.7.
Lors de la procédure de démarrage, les vannes d'inversion et la vanne directionnelle sont actionnées dans un
sens puis dans l'autre pour permettre la ventilationSMO
Vous pouvez voir ici à quel niveau du guide de démarrage vous êtes parvenu.
Naviguez entre les pages du guide de démarrage de
1. Appuyez sur le bouton de commande jusqu'à ce
que l'une des flèches en haut à gauche (au niveau
du numéro de la page) ait été sélectionnée.
2. Appuyez sur le bouton OK pour changer de page
dans le guide de démarrage.
B. Nom et numéro de menu
Lisez le menu du système de commande sur lequel
cette page du guide de démarrage est basée. Les
chiffres entre crochets réfèrent au numéro de menu
du système de commande.
Tant que le guide de démarrage est actif, aucune fonction de la pompe à chaleur ne débutera automatiquement.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les menus affectés,
lisez les informations du sous-menu ou du manuel
d'utilisation à la page 31.
Le guide s'affichera lors de chaque redémarrage de la pompe à chaleur, jusqu'à ce qu'il
soit décoché sur la dernière page.
C. Option / Réglage
Apportez ici les réglages du système.
D. Menu Aide
Plusieurs menus sont dotés d'un symbole vous
indiquant qu'une aide supplémentaire est disponible.
Pour accéder à l'aide :
1. sélectionnez le symbole Aide à l'aide du bouton
2. Appuyez sur le bouton OK.
Le menu Aide comprend plusieurs fenêtres que vous
pouvez parcourir avec le bouton de commande.
&/,0 ,175,(85(
021 6<670(
$ $IILFKDJH
% 9R\DQW G
«WDW
& %RXWRQ 2.
' %RXWRQ 5HWRXU
( %RXWRQ
FRPPDQGH
Commutateur (SF1)
Trois positions sont possibles pour le commutateur :
႑ Marche ( )
႑ Veille ( )
႑ Mode Urgence (
Le mode Urgence doit être uniquement utilisé
en cas de dysfonctionnement du module de
commande. Dans ce mode, le compresseur de
la pompe à chaleur est mis hors tension et
l'appoint électrique immergé se met en marche.
L'écran du module de commande est éteint et
le voyant d'état est jaune.
) &RPPXWDWHXU
L'affichage vous procure des instructions, des
réglages ainsi que des informations de fonctionnement. L'écran facile à lire et le système de
menus facilitent la navigation entre les différents menus et options pour vous permettre de
régler la température ou obtenir les informations dont vous avez besoin.
Le voyant d'état indique le statut du module
de commande. Il :
႑ vert en fonctionnement normal ;
႑ jaune en mode Urgence ;
႑ rouge si une alarme a été déclenchée.
Le bouton OK vous permet de :
႑ confirmer des sélections de sous-menus/op-
tions/valeurs définies/pages dans le guide
Le bouton Retour vous permet de :
႑ revenir au menu précédent ;
႑ modifier un réglage qui n'a pas été confir-
Le bouton de commande peut être tourné vers
la droite ou la gauche. Vous pouvez :
႑ parcourir les menus et les options ;
႑ augmenter ou diminuer les valeurs ;
႑ changer de page dans le cas d'instructions
couvrant plusieurs pages (par exemple aide
et infos d'entretien).
Chapitre 7 | Commande - Présentation
Lorsque la porte du module de commande est ouverte,
les quatre principaux menus du système de menus ainsi
que certaines informations élémentaires s'affichent à
7HPS«UDWXUH LQW«ULHXUH VL GHV VRQGHV
DPELDQFH VRQW LQVWDOO«HV
H[W«ULHXUH
Les symboles suivants peuvent apparaître à l'écran pendant le fonctionnement.
Ce symbole apparaît à côté du panneau
d'informations si le menu 3.1 contient
7HPS HDX FKDXGH
Ces deux symboles indiquent si le compresseur situé dans l'unité extérieure ou
l'appoint situé dans l'installation, est
bloqué via SMO 40.
,QIRUPDWLRQV UHODWLYHV
DX IRQFWLRQQHPHQW
/X[H WHPSRUDLUH VL
RSWLRQ DFWLY«H
4XDQWLW« G
FKDXGH HVWLP«H
Ils peuvent, par exemple, être bloqués en
sélectionné via le menu 4.2, si le blocage
est programmé via le menu 4.9.5 ou si
une alarme s'est produite et empêche
l'un des deux de fonctionner.
Verrouillage du compresseur.
Réglage et programmation de la température intérieure. Voir page 31.
Réglage et programmation de la production d'eau
chaude sanitaire. Voir page 36.
Ce menu s'affiche uniquement si un chauffe-eau est
Verrouillage du chauffage supplémentaire
Ce symbole apparaît si le mode luxe pour
l'eau chaude est activé.
Ce symbole indique si SMO 40 est en contact avec NIBE Uplink™.
Affichage de la température et d'autres informations
de fonctionnement et accès au journal d'alarmes. Voir
Pour le réglage de l'heure, de la date, de la langue, de
l'affichage, du mode de fonctionnement, etc., voir page
Ce symbole indique si le chauffage solaire
Accessoire nécessaire.
Ce symbole indique si « réglage vacances » est activé via le menu 4.7.
Réglages avancés. Ces réglages ne sont pas accessibles
à l'utilisateur final. Affichez ce menu en maintenant
enfoncé le bouton Retour pendant 7 secondes. Voir
1XP«UR GH PHQX ದ VRXVPHQX
U«I«UHQF«
1RP HW QXP«UR GX PHQX ದ PHQX
6\PEROH ದ
&/,0 ,175,(85( WHPS«UDWXUH
DUU¬W
SURJUDPPDWLRQ
DYDQF«
0HQX SULQFLSDO
6\PEROHV ದ VRXVPHQXV
Pour déplacer le curseur, tournez le bouton
de commande vers la gauche ou la droite.
La position sélectionnée est plus claire et/ou
a un coin relevé.
1RP VRXVPHQXV
,QIRUPDWLRQV G
«WDW ದ
VRXVPHQXV
Réglage d'une valeur
heure et date 4.4
Pour progresser dans le système de menus, sélectionnez
un menu principal et appuyez sur le bouton OK. Une
nouvelle fenêtre s'affiche alors à l'écran avec les sousmenus.
Sélectionnez l'un des sous-menus en appuyant sur le
PRGH GH FRQIRUW «FRQRPLTXH
OX[H
Pour définir une valeur :
1. Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide du
2. Appuyez sur le bouton OK. L'arrière-plan de
la valeur s'affiche en vert pour vous indiquer
que vous vous trouvez dans le mode de réglage.
3. Tournez le bouton de commande vers la
droite pour augmenter la valeur et vers la
4. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la
valeur que vous venez de définir. Pour modifier et revenir à la valeur d'origine, appuyez sur le
Dans un menu d'options, l'option en cours de sélection est indiquée par une petite coche verte.
Pour sélectionner une autre option :
1. Cliquez sur l'option souhaitée. L'une des options est alors présélectionnée (en blanc).
2. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer
l'option sélectionnée. Une petite coche verte
apparaît à côté de l'option sélectionnée.
'LII«UHQWV FODYLHUV
Dans certains menus où du texte doit être saisi, un clavier virtuel est accessible.
En fonction du menu, vous pouvez avoir accès à différentes polices de caractères que vous pouvez sélectionner à l'aide de la molette de commande. Pour modifier
le tableau des caractères, appuyez sur le bouton Précédent. Si un menu dispose uniquement d'une police de
caractères, le clavier s'affiche directement.
Quand vous avez terminé d'écrire, marquez «OK» et
Un menu peut comprendre plusieurs fenêtres. Tournez
le bouton de commande pour parcourir les différentes
)HQ¬WUH GX PHQX 1RPEUH GH IHQ¬WUHV
GDQV OH PHQX
Navigation entre les fenêtres du guide de démarrage.
ODQJXH )OªFKHV SHUPHWWDQW GH SDUFRXULU OHV GLII«UHQWHV
IHQ¬WUHV GX JXLGH GH G«PDUUDJH
2. Appuyez sur le bouton OK pour changer d'étape
1 - CLIM. INTÉRIEURE
1.1 - température
1.3 - programmation
1.3.1 - chauffage
1.9 - avancé
1.9.1 - courbe de chauffage
1.9.2 - réglage externe
1.9.3 - temp. min. dép. chauff.
1.9.4 - réglages sondes d'ambiance
1.9.7 - courbe personnalisée
1.9.8 - décalage de points
Le menu CLIM. INTÉRIEURE comprend plusieurs sousmenus. Vous trouverez les informations d'état pour le
menu correspondant à droite des menus.
L'unité d'affichage indique les valeurs définies pour le
chauffage (décalage de la courbe). Pour augmenter
ou baisser la température intérieure, augmentez ou
réduisez la valeur affichée à l'écran.
température Réglage de la température pour le système de chauffage. Les informations d'état indiquent
les valeurs définies pour le système de chauffage.
Utilisez le bouton de commande pour définir une
nouvelle valeur. Confirmez le nouveau réglage en appuyant sur le bouton OK.
programmation Programmation du chauffage. L'information d'état «réglage» s'affiche à l'écran si vous
avez réglé une programmation, mais que celle-ci n'est
pas active pour le moment. «réglage vacances» s'affiche
à l'écran si la programmation de vacances est active en
même temps que la programmation ordinaire (la fonction vacances reste prioritaire), «actif» s'affiche à
l'écran si une partie de la programmation est active.
Dans le cas contraire, vous verrez apparaître «arrêt».
Le nombre d'incréments nécessaires pour augmenter
la température intérieure d'un degré dépend de l'installation de chauffage. Augmenter d'un seul incrément
suffit en général mais dans certains cas plusieurs incréments sont nécessaires.
avancé Réglage de la loi d'eau, ajustement avec le
contact externe, valeur minimale de la température
d'alimentation, courbe et décalage de points.
Menu 1.1 - température
Si plusieurs systèmes de chauffage sont installés dans
l'habitation, cela sera indiqué à l'écran par un thermomètre pour chaque système.
Réglage de la température (avec sondes d'ambiance
installées et activées) :
Plage de réglage : 5 - 30 °C
Réglage de la valeur souhaitée. La nouvelle valeur
s'affiche à l'écran à droite du symbole.
L'augmentation de la température ambiante
peut être ralentie par les vannes thermostatiques dont sont équipés les radiateurs ou le
plancher chauffant. Il faut donc ouvrir complètement les vannes thermostatiques, sauf dans
les pièces où une température plus basse est
souhaitée (par exemple, les chambres).
Attendez 24 heures pour que la température
ambiante ait le temps de se stabiliser avant de
La valeur s'affiche à l'écran en °C si le système de
chauffage est régulé par une sonde d'ambiance.
S'il fait froid à l'extérieur et que la température
ambiante est trop basse, augmentez d'un incrément la pente de la courbe à partir du menu
Pour modifier la température ambiante, utilisez le
bouton de commande et sélectionnez la température
souhaitée à l'écran. Confirmez le nouveau réglage en
appuyant sur le bouton OK. La nouvelle température
ambiante est trop élevée, diminuez d'un incrément la pente de la courbe à partir du menu
Réglage de la température (sans sonde d'ambiance
activée) :
S'il fait chaud à l'extérieur et que la température ambiante est trop basse, augmentez d'un
incrément la valeur à partir du menu 1.1.
Plage de réglage : -10 à +10
S'il fait chaud à l'extérieur et que la température ambiante est trop élevée, diminuez d'un
Chapitre 8 | Commande - Menus
Menu 1.3 - programmation
Menu 1.3.1 - chauffage
Dans le menu programmation Température intérieure (chauffage) est programmée pour chaque jour
Vous pouvez programmer ici jusqu'à trois périodes
d'augmentation ou de diminution de la température
chaque jour. Si une sonde d'ambiance est installée et
activée, la température ambiante souhaitée (en °C) est
définie pendant la durée programmée. Si aucune sonde
d'ambiance n'est activée, le changement souhaité est
effectué (réglage à partir du menu 1.1). Augmenter
d'un seul incrément suffit en général à modifier la température ambiante d'un degré mais dans certains cas
plusieurs incréments sont nécessaires.
Vous pouvez également programmer de plus longues
durées pendant une période sélectionnée (vacances)
à partir du menu 4.7.
$FWLY«
6\VWªPH
352* &+$8))$*( SURJU SURJU DFWLY«
SURJU V\VWªPH
&RQIOLW
3«ULRGH GH WHPSV
5«JODJH
Programmation : permet de sélectionner ici la programmation à modifier.
Activé : permet d'activer ici la programmation pour la
période sélectionnée. Les horaires définis ne sont pas
affectés lors de la désactivation.
Système : permet de sélectionner le système de
chauffage - rafraîchissement concerné par la programmation. Cette alternative s'affiche uniquement si plusieurs systèmes de chauffage - rafraîchissement sont
Jour : Permet de sélectionner le ou les jours de la semaine concerné(s) par la programmation. Pour annuler
la programmation d'un jour en particulier, l'heure de
ce jour doit être réinitialisée en réglant l'heure de démarrage à l'identique de l'heure d'arrêt. Si la ligne
« tous » est utilisée, tous les jours de la période seront
définis pour ces heures.
Période de temps : permet de sélectionner l'heure de
démarrage et d'arrêt de la programmation d'un jour
Réglage : permet de définir le décalage de la loi d'eau
en relation avec le menu 1.1 pendant la programmation. Si la sonde d'ambiance est installée, la température ambiante souhaitée est indiquée en °C.
Conflit : En cas de conflit entre deux réglages, un point
d'exclamation rouge s'affiche.
Si vous souhaitez régler une programmation
similaire chaque jour de la semaine, commencez par cocher « tous » puis modifiez les jours
Réglez l'heure d'arrêt avant l'heure de démarrage afin que cette période se prolonge après
minuit. La programmation s'arrête alors le jour
suivant à l'heure d'arrêt définie.
La programmation démarre toujours à la date
à laquelle l'heure de démarrage est réglée.
température ambiante constante quelles que soient
les températures extérieures afin d'utiliser efficacement
l'énergie. C'est à partir de cette courbe de chauffage
que l'ordinateur de contrôle du module de commande
détermine la température de l'eau alimentant le système de chauffage, la température de départ et donc,
la température ambiante. Vous pouvez sélectionner la
courbe de chauffage et lire ici les changements de température de départ à différentes températures extérieures.
Coefficient de la courbe
7HPS«UDWXUH GH G«SDUW
3HQWH GHBrantare
OD FRXUEH
OD SOXV UDLGH
Menu 1.9 - avancé
Le menu avancé comporte du texte en orange et est
destiné aux utilisateurs avancés. Ce menu comprend
plusieurs sous-menus.
courbe de chauffage Réglage de la pente de la loi
réglage externe Réglage du décalage de la loi d'eau
lorsque le contact externe est branché.
temp. min. dép. chauff. Réglage de la température
minimum du circuit de chauffage.
réglages sondes d'ambiance Réglages en fonction de
la sonde d'ambiance.
courbe personnalisée Réglage de votre propre loi
décalage de points Réglage du décalage de la loi
d'eau à une température extérieure spécifique.
Menu 1.9.1 - courbe de chauffage
FRXUEH GH FKDXIIDJH V\VWªPH
La pente de la loi d'eau indique de combien de degrés
la température d'eau de chauffage est augmentée/diminuée lorsque la température extérieure chute/monte. Une pente plus raide indique une température
d'eau de chauffage plus élevée à une certaine température extérieure.
La pente optimale dépend des conditions climatiques
de votre région, de si votre habitation est équipée de
radiateurs ou d'un chauffage au sol et de sa qualité
La loi d'eau est réglée lors de l'installation du système
de chauffage et ce, bien qu'un réglage puisse être nécessaire ultérieurement. Par la suite, la loi d'eau ne devrait pas nécessiter d'autre réglage.
En cas de réglages précis de la température
intérieure, la loi d'eau doit être décalée vers le
haut ou vers le bas, à partir du menu 1.1 température .
WHPS G
«FRXOHPHQW HQ r&
WHPS H[W«ULHXUH r&
Plage de réglage : 0 - 15
Le menu courbe de chauffage affiche la courbe de
chauffage recommandée pour votre logement. L'objectif de cette courbe de chauffage est de maintenir une
Décalage de la courbe
Pour sélectionner une autre loi d'eau (pente) :
Si vous disposez d'un seul système de chauffage, le numéro de la courbe est déjà sélectionné lors de l'ouverture de la fenêtre Menu.
'«FDODJH
Un décalage de la loi d'eau signifie que la température
d'eau de chauffage change de la même valeur pour
toutes les températures extérieures. Ainsi, un décalage
de la courbe de +2 unités, par exemple, augmente la
température d'eau de chauffage de 5 °C quelle que
Température du circuit de chauffage - valeurs
La température du circuit de chauffage ne pouvant pas
être supérieure à la valeur maximale de réglage ou inférieure à la valeur minimale de réglage, la courbe de
chauffage s'aplanit à ces températures.
1. Sélectionnez le système (si vous en avez plusieurs)
pour lequel la loi d'eau doit être modifiée.
2. Lorsque la sélection du système a été confirmée,
le numéro de la loi d'eau est sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton OK pour accéder au mode
4. Sélectionnez une nouvelle loi d'eau. Les courbes
de chauffage sont numérotées de 0 à 15. Plus le
nombre est important, plus la pente sera raide et
la température d'eau de chauffage importante. La
loi d'eau 0 signifie que courbe personnalisée
(menu 1.9.7) est utilisé.
5. Appuyez sur le bouton OK pour quitter le réglage.
Pour déterminer une loi d'eau :
1. Tournez le bouton de commande de manière à ce
que l'anneau sur l'axe avec la température extérieure soit sélectionné.
3. Suivez la ligne grise jusqu'à la loi d'eau puis regardez à gauche pour relever la valeur de la température d'eau de chauffage pour la température extérieure sélectionnée.
4. Vous pouvez maintenant sélectionner les relevés
de différentes températures extérieures en tournant le bouton de commande vers la droite ou la
gauche et en relevant la température de départ
5. Appuyez sur le bouton OK ou Retour pour quitter
des pièces est trop basse, augmentez d'un incrément la pente de la courbe.
Les systèmes de plancher chauffant sont normalement temp. max. circuit écoul. réglés
entre 35 et 45 °C.
des pièces est trop élevée, diminuez d'un incrément la pente de la courbe.
Vérifiez la température maximale de votre
plancher chauffant avec votre installateur/fournisseur.
S'il fait chaud à l'extérieur et que la température des pièces est trop basse, augmentez d'un
incrément le décalage de la courbe.
Le chiffre à l'extrémité de la courbe indique la pente
de la courbe. Le chiffre à côté du thermomètre indique
le décalage de la courbe. Utilisez le bouton de commande pour définir une nouvelle valeur. Confirmez le
nouveau réglage en appuyant sur le bouton OK.
S'il fait chaud à l'extérieur et que la température des pièces est trop élevée, diminuez d'un
La courbe 0 est une loi d'eau personnalisée créée à
partir du menu 1.9.7.
Menu 1.9.2 - réglage externe
Plage de réglage : de -10 à +10 ou à la température
ambiante désirée si la sonde d'ambiance est installée.
Le fait de brancher un contact externe, par exemple,
un thermostat d'ambiance ou un temporisateur, vous
permet d'augmenter ou de diminuer temporairement
ou périodiquement la température ambiante. Lorsque
le contact est activé, le décalage de la loi d'eau est
modifié du nombre d'unités sélectionnées dans le menu. Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la
température ambiante souhaitée est réglée (en °C).
Si vous disposez de plusieurs systèmes de chauffage,
les réglages peuvent être effectués séparément pour
Menu 1.9.3 - temp. min. dép. chauff.
Si vous réglez la position du « facteur système »
sur une valeur trop élevée, cela peut résulter
(en fonction de votre système d'émission) en
une température ambiante instable.
Si plusieurs systèmes de chauffage sont installés, les
réglages ci-dessus peuvent être effectués pour les systèmes correspondants.
Menu 1.9.7 - courbe personnalisée
Plage de réglage : de 0 à 80 °C
Vous pouvez ici créer votre propre loi d'eau, si vous
avez des besoins spécifiques, en définissant les températures d'eau de chauffage/rafraîchissement souhaitées
pour différentes températures extérieures.
La courbe 0 du menu 1.9.1 doit être sélectionnée pour que cette courbe s'applique.
Menu 1.9.8 - décalage de points
Définir la température minimum à la température d'eau
de chauffage du système de chauffage. Cela signifie
que SMO 40 ne calculera jamais une température inférieure à celle définie ici.
point de temp. extérieure
changement de courbe
La valeur peut être augmentée si vous disposez
par exemple, d'une cave que vous souhaitez
tout le temps chauffer, même en été.
La valeur devra être augmentée dans « arrêter
le chauffage » menu 4.9.2 « réglage du mode
auto ».
Menu 1.9.4 - réglages sondes d'ambiance
Plage de réglage : de -40 à 30 °C
Valeur par défaut : 0 °C
Plage de réglage : de -10 à 10 °C
Sélectionnez ici un changement dans la loi d'eau à une
certaine température extérieure. Augmenter d'un seul
incrément suffit en général à modifier la température
ambiante d'un degré mais dans certains cas plusieurs
incréments sont nécessaires.
La loi d'eau est affectée à ± 5 °C à partir du réglage
point de temp. extérieure.
Il est important que la loi d'eau appropriée soit sélectionnée pour que la température ambiante reste stable.
facteur système
Plage de réglage : 0,0 - 6,0
S'il fait froid dans la maison, par exemple -2 °C,
« point de temp. extérieure » est réglé sur « -2 »
et « changement de courbe » est augmenté
jusqu'à ce que la température ambiante souhaitée soit maintenue.
Valeur par défaut : 2,0
Vous pouvez activer ici les sondes d'ambiance permettant de réguler la température ambiante.
Vous pouvez réglez ici un facteur (une valeur numérique) qui détermine dans quelle mesure une température ambiante supérieure ou inférieure à la normale
(la différence entre la température ambiante souhaitée
et la température ambiante réelle) va affecter la température de départ du système d'émission. Une valeur
plus importante modifiera davantage et plus rapidement le décalage de la courbe de chauffage.
2 - EAU CHAUDE *
2.1 - luxe temporaire
2.2 - mode de confort
2.3 - programmation
2.9 - avancé
2.9.1 - augmentations périodiques
2.9.2 - recirc. d'eau chaude *
* Accessoire nécessaire.
Menu 2.2 - mode de confort
Ce menu s'affiche uniquement si le chauffe-eau est
branché à la pompe à chaleur.
Le menu EAU CHAUDE comprend plusieurs sous-menus. Vous trouverez les informations d'état pour le
luxe temporaire Activation de l'augmentation temporaire de la température de l'eau chaude. L'information
d'état affiche « arrêt » ou la durée restante de l'augmentation temporaire de la température.
mode de confort Réglage du confort en eau chaude.
L'information d'état affiche le mode sélectionné,
« économique », « normal » ou « luxe ».
programmation Programmation du confort en eau
chaude. L'information d'état « réglage » s'affiche si
vous avez réglé la programmation mais qu'elle n'est
pas actuellement active, « réglage vacances » s'affiche
si le réglage Vacances est actif au même moment que
la programmation (lorsque la fonction Vacances est
prioritaire), « actif » s'affiche si une partie de la programmation est active, sinon « arrêt » s'affiche.
avancé Réglage de l'augmentation périodique de la
température de l'eau chaude.
Menu 2.1 - luxe temporaire
Plage de réglage : 3, 6 et 12 heures et mode « arrêt »
Plage de réglage : économique, normal, luxe
La différence entre les modes sélectionnables correspond à la température de l'eau chaude sanitaire. Plus la
température est élevée, plus vous aurez d'eau chaude
économique: Ce mode fournit moins d'eau chaude
que les autres, mais il est toutefois plus économique.
Ce mode peut être utilisé dans les petites habitations
où les besoins en eau chaude sont faibles.
normal: Le mode Normal fournit une plus grande
quantité d'eau chaude et convient à la plupart des habitations.
luxe: Le mode Luxe procure la quantité maximale d'eau
chaude possible. Sous ce mode, le thermoplongeur ainsi que le compresseur peuvent être utilisés pour produire de l'eau chaude, ce qui peut alors augmenter les
Menu 2.3 - programmation
Vous pouvez programmer ici deux périodes de confort
d'eau chaude différentes.
La programmation est activée/désactivée en cochant/décochant « activé ». Les horaires définis ne sont
pas affectés lors de la désactivation.
Valeur par défaut : « arrêt »
Lorsque les besoins en eau chaude augmentent temporairement, ce menu peut être utilisé pour choisir une
augmentation de la température de l'eau chaude en
mode Luxe pendant une durée sélectionnable.
PROG. EAU CHAUDE
Si le mode Confort « luxe » est sélectionné
dans le menu 2.2, vous ne pourrez pas procéder à une nouvelle augmentation.
Sélectionnez « arrêt » pour désactiver luxe temporaire .
La fonction est immédiatement activée lorsqu'une période de temps est sélectionnée et confirmée à l'aide
du bouton OK. Le temps restant pour le paramètre sélectionné s'affiche sur la droite.
Lorsque le temps est écoulé, SMO 40 retourne au mode
défini dans le menu 2.2.
Menu 2.9.2 - recirc. d'eau chaude (accessoire
Valeur par défaut : 0 min.
Réglage : Réglez ici le confort d'eau chaude à appliquer
Plage de réglage : de 1 à 60 min.
Valeur par défaut : 60 min.
Plage de réglage : de 0 à 60 min.
Vous pouvez régler ici jusqu'à trois périodes différentes
par jour de bouclage d'eau chaude. Pendant les périodes définies, la pompe de bouclage d'eau chaude
fonctionne conformément aux réglages ci-dessus.
« durée de fonctionnement » permet de déterminer la
durée d'exécution de la pompe de bouclage d'eau
« temps d'arrêt » permet de déterminer la durée d'inactivité de la pompe de bouclage d'eau chaude entre
deux exécutions.
Menu 2.9 - avancé
Menu 2.9.1 - augmentations périodiques
Plage de réglage : de 1 à 90 jours
Valeur par défaut : 14 jours
heure démarrage
Plage de réglage : 00:00 - 23:00
Valeur par défaut : 00:00
Pour éviter l'apparition de légionelles dans le préparateur ECS, la pompe à chaleur et un appoint électrique
quel qu'il soit peuvent augmenter la température de
l'eau chaude pendant un court moment à intervalles
Les délais entre les augmentations peuvent être sélectionnés ici. Les périodes de temps peuvent varier entre
1 et 90 jours. Le réglage d'usine est de 14 jours. Décochez « activé » pour désactiver la fonction.
3.1 - infos d'entretien
3.2 - infos compresseur
3.3 - infos chaleur suppl.
3.4 - journal des alarmes
3.5 - journal temp. int
Pour le menu INFOS il existe plusieurs sous-menus.
Aucun réglage ne peut être effectué dans ces menus,
ils servent affichent uniquement des informations. Vous
trouverez les informations d'état pour le menu correspondant à droite des menus.
infos d'entretien indique les niveaux de température
et les réglages dans l'installation.
infos compresseur indique les durées de fonctionnement, le nombre de démarrage etc. du compresseur
infos chaleur suppl. affiche les informations relatives
aux durées de fonctionnement des appoints, etc.
Menu 3.4 - journal des alarmes
Pour faciliter la détection des dysfonctionnements,
l'état de fonctionnement de l'installation lors des
alertes d'alarme est enregistré ici. Vous pouvez consulter les informations des 10 dernières alarmes déclenchées.
Pour visualiser l'état de fonctionnement du système
en cas d'alarme, sélectionnez l'alarme et appuyez sur
Menu 3.5 - journal temp. int
journal des alarmes affiche les dernières alarmes.
Vous pouvez voir ici la température intérieure moyenne
par semaine au cours de l'année passée. La ligne en
pointillés indique la température annuelle moyenne.
journal temp. int la température intérieure moyenne
par semaine au cours de l'année passée.
La température extérieure moyenne s'affiche uniquement si une sonde/unité d'ambiance est installée.
Menu 3.1 - infos d'entretien
Pour relever une température moyenne
Vous trouverez ici toutes les informations concernant
l'état de fonctionnement réel de l'installation (par ex.,
les températures réelles, etc.). Aucune modification ne
peut être apportée.
Ces informations couvrent plusieurs pages. Tournez le
bouton de commande pour parcourir les différentes
Symboles utilisés dans ce menu :
que l'anneau sur l'axe avec le numéro de la semaine soit sélectionné.
3. Suivez la ligne grise jusqu'au graphique et vers la
gauche pour relever la température intérieure
moyenne de la semaine sélectionnée.
de différentes semaines en tournant le bouton de
commande vers la droite ou la gauche et en relevant la température moyenne.
Circulateur chauffage (orange)
Menu 3.2 - infos compresseur
Les informations sur l'état de fonctionnement et les
statistiques du compresseur sont disponibles ici. Aucune modification ne peut être apportée.
Menu 3.3 - infos chaleur suppl.
Les informations sur les réglages d'appoint, l'état de
fonctionnement et les statistiques sont disponibles ici.
Aucune modification ne peut être apportée.
4 - MON SYSTÈME
4.1 - fonctions supplém. *
4.1.1 - piscine *
Menu 4.1.2 - piscine 2 *
4.1.3 - internet
4.1.3.8 - réglages tcp/ip
4.1.3.9 - réglages proxy
Menu 4.1.4 - sms *
Menu 4.1.5 - SG Ready
4.2 - mode fonct.
4.3 - mes icônes
4.4 - heure et date
4.6 - langue
4.7 - réglage vacances
4.9 - avancé
4.9.1 - priorité de fonct.
4.9.2 - réglage du mode auto
4.9.3 - réglage minutes degrés
4.9.4 - réglage d'usine utilisateur
4.9.5 - prog. du verrouillage
Menu 4.9.6 - progr. mode silenc.
Le menu MON SYSTÈME comprend plusieurs sousmenus. Vous trouverez les informations d'état pour le
fonctions supplém. Réglages s'appliquant à toute fonction supplémentaire installée dans le système de
mode fonct. Activation du mode de fonctionnement
manuel ou automatique. L'information d'état indique
le mode de fonctionnement sélectionné.
mes icônes Réglages des icônes de l'interface utilisateur du module de commande devant s'afficher sur la
fenêtre d'informations lorsque la porte est fermée.
heure et date Réglage de l'heure et de la date actuelles.
langue Sélectionnez ici la langue d'affichage. L'information d'état indique la langue sélectionnée.
réglage vacances Confort de programmation du
chauffage et de l'eau chaude sur mode vacances. L'information d'état «réglage» s'affiche à l'écran si vous
pas active pour le moment, «actif» s'affiche à l'écran si
une partie de la programmation de vacances est active.
Dans le cas contraire, vous verrez apparaître « arrêt».
avancé Réglages du mode de fonctionnement du
Menu 4.1 - fonctions supplém.
Les réglages de fonctions supplémentaires installées
sur SMO 40 ne peuvent être effectués à partir des sousmenus.
Menu 4.1.1 - 4.1.2 - piscine 1 - piscine 2 (accessoire nécessaire)
Plage de réglage : de 5,0 à 80,0 °C
Valeur par défaut : 22,0 °C
Valeur par défaut : 24,0 °C
Sélectionnez si la commande de la piscine doit être
activée, la plage de températures (de démarrage et
d'arrêt) dans laquelle le chauffage de la piscine doit
avoir lieu et le nombre de compresseurs pouvant fonctionner simultanément.
Lorsque la température de la piscine est inférieure à la
température de démarrage définie, et que vous n'avez
plus besoin d'eau chaude ou de chauffage, SMO 40
commence à chauffer la piscine.
Décochez « activé » pour désactiver le système de
La température de démarrage ne peut pas être
réglée à une valeur excédant la température
Menu 4.1.3 - internet
Vous pouvez ici effectuer les réglages pour connecter
SMO 40 à internet.
Pour que ces fonctions marchent, le câble réseau doit être connecté.
Menu 4.1.3.1 - nibe uplink
Vous pouvez ici gérer la connexion de l'installation à
NIBE Uplink™ (http://www.nibeuplink.com) et voir le
nombre d'utilisateurs connectés à l'installation via Internet.
Un utilisateur connecté dispose d'un compte utilisateur
dans NIBE Uplink™ qui a reçu l'autorisation de commander et /ou contrôler votre installation.
2. Sélectionnez « adresse ip » et appuyez sur le bouton OK.
3. Saisissez les détails corrects via le clavier virtuel.
4. Sélectionnez « OK » et appuyez sur le bouton OK.
5. Répétez les opération 1 à 3 pour «masque réseau»,
«passerelle» et «dns».
6. Sélectionnez « confirmer » et appuyez sur le bouton
L'installation ne peut pas se connecter à Internet sans les réglages TCP/IP corrects. Si vous
n'êtes pas sûrs des réglages valables, utilisez
le mode automatique ou contactez votre administrateur réseau (ou équivalent) pour obtenir plus d'informations.
Tous les réglages effectués depuis l'ouverture
du menu peuvent être réinitialisés en marquant «réinitialiser» et en appuyant sur le bouton
demande d'un nouvel accès
Pour connecter un compte utilisateur sur NIBE Uplink™
à votre installation, vous devez demander un accès.
1. Sélectionnez « demande nouvelle chaîne de connexion » et appuyez sur le bouton OK.
2. L'installation communique désormais avec NIBE
Uplink™ pour créer un accès.
3. Lorsqu'un accès a été reçu, il s'affiche dans le menu
à «chaîne de connexion» et est valable pour 60
1. Sélectionnez « déconnexion de tous les utilisateurs » et appuyez sur le bouton OK.
2. L'installation communique avec NIBE Uplink™ afin
de rendre votre installation publique à tous les
utilisateurs connectés via Internet.
Une fois la déconnexion de tous les utilisateurs,
aucun ne peut contrôler ni commander votre
installation via NIBE Uplink™ sans effectuer
une requête d'accès.
Menu 4.1.3.8 - réglages tcp/ip
Vous pouvez maintenant effectuer les réglages TCP/IP
à partir de votre installation.
Menu 4.1.3.9 - réglages proxy
Vous pouvez maintenant effectuer les réglages du
proxy pour votre installation.
Les réglages de proxy permettent de fournir des informations sur la connexion à un serveur intermédiaire
(serveur proxy) situé entre l'installation et Internet. Ces
réglages sont principalement utilisés lorsque l'installation est connectée à Internet via un réseau d'entreprise.
L'installation prend en charge l'authentification par
proxy de type HTTP Basic et HTTP de type Digest.
Si vous n'êtes pas sûrs des réglages valables, utilisez les
réglages prédéfinis ou contactez votre administrateur
réseau (ou équivalent) pour obtenir plus d'informations.
1. Cochez la case «utilisez proxy» si vous ne souhaitez
pas utiliser de proxy.
2. Sélectionnez « serveur » et appuyez sur le bouton
5. Répétez les opération 1 à 3 pour «port», «nom utilisateur» et «mot de passe».
Réglage automatique (DHCP)
1. Cochez la case «automatique». L'installation reçoit
les réglages TCP/IP en utilisant le DHCP.
2. Sélectionnez « confirmer » et appuyez sur le bouton
1. Décochez «automatique", vous avez désormais
accès à plusieurs options de réglage.
Menu 4.1.4 - sms (un accessoire est requis)
Paramétrez ici l'accessoire SMS 40.
Cette fonction doit être connectée à deux entrées AUX et activée dans le menu 5.4.
Ajoutez les numéros des téléphones portables qui
pourront accéder aux modifications apportées au module de commande et recevoir des informations provenant du module de commande. Ces numéros de portables doivent inclure l'indicatif du pays, par exemple,
+33 XXXXXXXX.
Si vous souhaitez recevoir un SMS en cas d'alarme, cochez la case à droite du numéro de téléphone.
mode fonct.
Plage de réglage : auto, manuel, chal. sup. uniq.
Les numéros de téléphone fournis doivent
avoir une fonction de réception des SMS.
Plage de réglage : compresseur, supplément,
Cette fonction peut uniquement être utilisée dans les
réseaux d'alimentation qui prennent en charge la
norme « SG Ready » (Allemagne).
Réglez ici la fonction « SG Ready ».
dét. temp ambiante
Ici, vous déterminez si l'activation de « SG Ready » a un
impact sur la température ambiante.
Quand la « SG Ready » est en mode économique, le
décalage parallèle de la température intérieure augmente de « +1 ». Si une sonde d'ambiance est installée et
activée, la température ambiante souhaitée augmente
Quand la « SG Ready » est en mode surrégime, le décalage parallèle de la température intérieure augmente
de « +2 ». Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la température ambiante souhaitée augmente de
dét. eau chaude
Ici, vous définissez si l'activation de « SG Ready » a un
impact sur la température de l'eau chaude.
Quand la « SG Ready » est en mode économique, la
température d'arrêt de l'eau chaude est réglée au plus
haut palier possible uniquement au niveau du fonctionnement du compresseur (appoint électrique immergé
non autorisé).
Quand la « SG Ready » est en mode surrégime, l'eau
chaude est réglée sur « luxe » (appoint électrique immergé autorisé).
dét. température ambiante (accessoires nécessaires)
impact sur la température de la piscine.
température souhaitée pour la piscine (température
de départ et d'arrêt ) augmente de 1 °C.
Quand la « SG Ready » est en mode surrégime, la température souhaitée pour la piscine (température de
départ et d'arrêt ) augmente de 2 °C.
Menu 4.2 - mode fonct.
Le mode de fonctionnement du module de commande
est généralement réglé sur « auto ». Il est également
possible de régler le module de commande sur « chal.
sup. uniq. » quand seul un appoint est utilisé, ou « manuel » puis sélectionnez les fonctions autorisées.
Modifiez le mode de fonctionnement en sélectionnant
le mode souhaité et en appuyant sur le bouton OK.
Lorsqu'un mode de fonctionnement est sélectionné, il
indique les éléments du module de commande qui
sont autorisés (barré = non autorisé) et les alternatives
sélectionnables à droite. Pour sélectionner des fonctions sélectionnables autorisées ou non, sélectionnez la
fonction à l'aide du bouton de commande et appuyez
Dans ce mode de fonctionnement, le module de commande choisit automatiquement les fonctions autorisées.
Dans ce mode de fonctionnement, vous pouvez décider
quelles fonctions sont autorisées. Vous ne pouvez pas
désélectionner « compresseur » en mode manuel.
Mode de fonctionnement chal. sup. uniq.
Dans ce mode de fonctionnement, le compresseur est
désactivé et seul l'appoint est utilisé.
En sélectionnant le mode « chal. sup. uniq. »
le compresseur est désélectionné et les coûts
de fonctionnement sont plus importants.
Si aucun esclave n'est raccordé, vous ne pouvez pas utiliser un autre mode que « Chaleur
supplémentaire uniquement » (voir Menu 5.2.2).
« compresseur » permet de générer de la chaleur et
de l'eau chaude pour l'habitation. Si « compresseur »
est désélectionné, un symbole apparaît dans le menu
principal du module de commande. En mode manuel,
vous ne pouvez pas déselectionner « compresseur ».
« supplément » aide le compresseur à chauffer la
maison et/ou l'eau lorsque ce dernier est incapable de
répondre seul à la demande.
« chauffage » signifie que l'habitation est chauffée.
Vous pouvez désélectionner la fonction lorsque que
souhaitez couper le chauffage.
Menu 4.3 - mes icônes
Vous pouvez sélectionner les icônes à afficher lorsque
la porte du SMO 40 est fermée. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 icônes. Si vous en sélectionnez plus de
trois, les premières icônes sélectionnées disparaîtront.
Les icônes sont affichées d'après leur ordre de sélection.
Menu 4.4 - heure et date
Ici, vous pouvez définir l'heure, la date, le mode d'affichage et le fuseau horaire.
L'heure et la date sont réglées automatiquement si la pompe à chaleur est raccordée à
NIBE Uplink™. Pour obtenir l'heure correcte,
définissez le fuseau horaire.
Si vous choisissez de désactiver la production
d'eau chaude pendant les vacances, les
« augmentations périodiques » (empêchant
l'apparition de bactéries) sont bloquées pendant cette période. « augmentations périodiques » se remet en route une fois le réglage
Vacances terminé.
Menu 4.9 - avancé
Menu 4.9.1 - priorité de fonct.
priorité de fonct.
Plage de réglage : de 0 à 180 min
Valeur par défaut : 30 min.
Menu 4.6 - langue
Choisissez ici la durée de fonctionnement de l'installation pour chaque critère si plusieurs d'entre eux sont
applicables simultanément. S'il n'y a qu'un seul critère,
l'installation fonctionne selon ce critère uniquement.
Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez
que les informations soient affichées.
L'indicateur montre où se situe l'installation dans le
Menu 4.7 - réglage vacances
Si le réglage 0 minute est sélectionné, cela signifie que
ce critère n'est pas prioritaire mais qu'il ne sera activé
qu'en l'absence d'autres critères.
Pour réduire la consommation d'énergie pendant les
vacances, vous pouvez programmer la baisse de la température du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
Le rafraîchissement, la ventilation, la piscine et le rafraîchissement par panneau solaire peuvent également
être programmés si ces fonctions sont branchées.
Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la température ambiante souhaitée (en °C) est définie pendant la période de temps. Ce réglage s'applique à tous
les systèmes de chauffage dotés de sondes d'ambiance.
Si une sonde d'ambiance n'est pas activée, le décalage
souhaité de la loi d'eau est défini. Ce réglage s'applique
à tous les systèmes de chauffage sans sonde d'ambiance. Augmenter d'un seul incrément suffit en général
à modifier la température ambiante d'un degré mais
dans certains cas plusieurs incréments sont nécessaires.
La programmation Vacances débute à 00:00 à la date
de démarrage et s'arrête à 23:59 à la date d'arrêt.
Terminez le réglage Vacances environ un jour
avant votre retour de sorte que la température
ambiante et l'eau chaude aient suffisamment
de temps pour retrouver leurs niveaux habituels.
Effectuez le réglage Vacances à l'avance et
activez-le juste avant votre départ afin de bénéficier d'un confort optimal.
Menu 4.9.2 - réglage du mode auto
Plage de réglage : de -20 à 40 °C
Valeurs par défaut : 20
arrêter chauffage add.
Plage de réglage : de -25 à 40 °C
Valeurs par défaut : 15
Plage de réglage : de 0 à 48 h
Valeur par défaut : 24 h
Lorsque le mode de fonctionnement est réglé sur
« auto », le module commande définit quand le démarrage et l'arrêt de l'appoint et de la production de chaleur sont permis, selon la température extérieure
Sélectionnez les températures extérieures moyennes
Vous pouvez également sélectionner le temps à partir
duquel (temps de filtrage) la température moyenne
sera calculée. Si vous sélectionnez 0, la température
extérieure actuelle est prise en compte.
La température réglée dans « arrêter chauffage
add. » ne peut être supérieure à la température
réglée dans « arrêter le chauffage ».
SURJ GX YHUURXLOODJH SURJU SURJU DFWLY«
Menu 4.9.3 - réglage minutes degrés
Plage de réglage : -3000 – 3000
démarrer le compresseur
Plage de réglage : -1000 – -30
Valeur par défaut : -60
différ. étagement compr.
Plage de réglage : 10 – 2000
dém. source chaleur sup.
Plage de réglage : 100 – 1000
dém. entre étages appoints
Plage de réglage : 0 – 1000
Les degrés minutes correspondent à une mesure du
besoin actuel de chauffage dans l'habitation, et déterminent le moment où le compresseur démarre/s'arrête.
Une valeur supérieure pour « démarrer le compresseur » entraîne des démarrages plus fréquents du compresseur, ce qui en accroît
l'usure. Une valeur trop faible peut entraîner
des températures intérieures inégales.
Programmation : permet de sélectionner ici la période
Verrouillage : permet de sélectionner ici le verrouillage
Blocage du compresseur dans l'unité extérieure.
Menu 4.9.4 - réglage d'usine utilisateur
Tous les réglages par défaut auxquels peut accéder
l'utilisateur (y compris les menus avancés) peuvent être
réinitialisés ici.
Après le réglage d'usine, tous les réglages
personnels, tels que les courbes de chauffage,
doivent être réinitialisés.
Menu 4.9.5 - prog. du verrouillage
Il est possible de programmer ici jusqu'à deux périodes
différentes pour le verrouillage de l'appoint.
Lorsque la programmation est activée, le symbole de
verrouillage s'affiche sur le menu principal du module
Le verrouillage à long terme peut diminuer le
confort et les économies de fonctionnement.
différentes pour mettre le compresseur en « mode silencieux » (la pompe à chaleur doit prendre en charge
Lorsque la programmation est activée, le symbole
« mode silencieux » s'affiche sur le menu principal du
La programmation à long terme du mode silencieux peut diminuer le confort et les économies de fonctionnement.
SURJU PRGH VLOHQF SURJU SURJU DFWLY«
5.1 - réglages de fonctionne- 5.1.1 - réglages de l'eau
5.1.2 - temp. max. circuit écoul.
5.1.3 - diff. max. de temp. du
5.1.4 - actions alarmes
5.1.12 - appoint
5.1.14 - débit déf. système
5.1.23 - courbe compresseur
5.2 - réglages système
5.2.2 - esclaves installés
5.2.3 - Raccordement
5.2.4 - accessoires
5.3.2 - chal. sup. com. par dé5.3 - réglage des accessoires riv. *
5.3.3 - zones suppl. *
5.3.4 - chauffage solaire *
5.3.6 - chal. sup. com. par incrém. *
5.3.8 - eau chaude confort *
5.4 - Entrées/sorties circuit
5.5 - réglage d'usine param
5.6 - commande forcée
5.7 - guide de démarrage
5.8 - démarrage rapide
5.9 - fonction séchage du sol
5.10 - journal des modifications
5.11 - réglages esclave
5.11.X.1 - pompe à chaleur
5.11.X.2 - pompe de charge
Menu 5.11.2 - EB102
Menu 5.11.3 - EB103
Menu 5.11.4 - EB104
Menu 5.11.5 - EB105
Menu 5.11.6 - EB106
Menu 5.11.7 - EB107
Menu 5.11.8 - EB108
Maintenez enfoncé le bouton Retour pendant 7 secondes pour accéder au menu Entretien.
Menu ENTRETIEN comporte du texte en orange et est
plusieurs sous-menus. Vous trouverez les informations
d'état pour le menu correspondant à droite des menus.
réglages de fonctionnement Réglages du module de
réglages système Réglages système du module de
commande, pour l'activation des accessoires, etc.
réglage des accessoires Réglages de fonctionnement
Entrées/sorties circuit Réglage contrôlé par logiciel
des entrées et des sorties sur la carte d'entrée (AA3) et
bornier (X2).
réglage d'usine param avancés Réinitialisation complète de tous les réglages (y compris les réglages accessibles à l'utilisateur) aux valeurs par défaut.
commande forcée Commande forcée des différents
éléments du module intérieur
guide de démarrage Lancement manuel du guide de
démarrage lorsque le module de commande est activé
Menu 5.1.2 - temp. max. circuit écoul.
Valeur par défaut : 60 °C
La température d'eau de chauffage maximale pour le
système de chauffage peut être définie ici. Si l'installation comporte plusieurs systèmes de chauffage, les températures de départ maximales peuvent être définies
pour chaque système.
Des réglages incorrects dans les menus d'entretien peuvent endommager l'installation.
Vérifiez la température maximale de votre sol
démarrage rapide Démarrage rapide du compresseur.
Menu 5.1 - réglages de fonctionnement
Les réglages du module de commande peuvent être
effectués à partir des sous-menus.
Menu 5.1.1 - réglages de l'eau chaude
Menu 5.1.3 - diff. max. de temp. du circuit
diff max compresseur
Plage de réglage : de 1 à 25 °C
Valeur par défaut : 10 °C
diff max add.
Plage de réglage temp. dém. économique: de 5 à
Plage de réglage : de 1 à 24 °C
Réglage d'usine temp. dém. économique: 44 °C
Plage de réglage temp. arrêt économique: de 5 à
Réglage d'usine temp. arrêt économique: 47 °C
Plage de réglage temp. dém. normal: de 5 à 70 °C
Réglage d'usine temp. dém. normal: 47 °C
Plage de réglage temp. arrêt normal: de 5 à 70 °C
Réglage d'usine temp. arrêt normal: 50 °C
Plage de réglage temp. dém. luxe: de 5 à 70 °C
Réglage d'usine temp. dém. luxe: 52 °C
Valeur par défaut : 7 °C
Vous pouvez définir ici la différence maximum autorisée
entre la température d'eau de chauffage calculée et la
température d'eau de chauffage réelle lorsque le compresseur est respectivement en mode Chaleur suppl.
Lorsque la température d'eau de chauffage réelle dévie
de la valeur définie par rapport à celle calculée, la pompe à chaleur est forcée à s'arrêter ou à démarrer, indépendamment de la valeur des degrés-minutes.
Si la température de départ actuelle dépasse la valeur
définie, la valeur des degrés-minutes est réglée sur 0.
Le compresseur de la pompe à chaleur s'arrête lorsqu'il
n'y a qu'une demande de chauffage.
Plage de réglage temp. arrêt luxe: de 5 à 70 °C
Réglage d'usine temp. arrêt luxe: 55 °C
Plage de réglage : de 55 à 70 °C
Si « supplément » est sélectionné et activé dans le menu
4.2 et que la température d'eau de chauffage actuelle
dépasse celle calculée avec la valeur définie, l'appoint
est forcé à s'arrêter.
Valeurs par défaut : 55 °C
Menu 5.1.4 - actions alarmes
Définissez ici si vous souhaitez que le module de commande vous avertisse quand une alarme se déclenche
temp. arrêt augm. périodique
Plage de réglage : de 0,5 à 4,0 °C
Valeur par défaut : 1 °C
Vous pouvez définir ici les températures de démarrage
et d'arrêt de l'eau chaude pour les différentes options
de confort dans le menu 2.2. Vous pouvez également
définir la température d'arrêt pour une augmentation
périodique via le menu 2.9.1.
Si aucune action d'alarme n'est sélectionnée,
la consommation d'énergie peut être plus
élevée en cas d'alarme.
Menu 5.1.12 - appoint
Effectuez ici les réglages pour l'appoint raccordé (commandé par incrémentation ou par dérivation).
Précisez si un appoint commandé par incrémentation
ou par dérivation est raccordé. Vous pouvez ensuite
effectuer des réglages pour les différentes alternatives.
aj type: com par étapes
vation correspond, par exemple, à une chaudière à
bois/fioul/gaz/granulés.
Il est possible de définir l'amplification ainsi que le temps d'attente de la dérivation.
Référez-vous aux instructions d'installation
des accessoires pour obtenir une description
incrément max
Plage de réglage (étagement binaire désactivé) : 0
Menu 5.1.14 - débit déf. système clim.
Plage de réglage (étagement binaire activé) : 0 – 7
Plage de réglage : radiateur, chauf. au sol, rad. +
chauf. sol, DOT °C
taille des fusibles
Valeur par défaut : radiateur
Plage de réglage : de 1 à 200 A
Plage de réglage DOT: -40,0 - 20,0 °C
Valeurs par défaut : 16 A
Réglage d'usine DOT: -18,0 °C
Sélectionnez cette option si l'appoint commandé par
incrémentation est raccordé et placé avant ou après la
vanne d'inversion pour le chargement en eau chaude
(QN10). L'appoint commandé par incrémentations
peut être, par exemple, une chaudière électrique externe.
Vous pouvez régler ici le nombre maximum d'incréments d'appoint autorisés, si un appoint est présent dans
le réservoir (uniquement accessible si l'appoint est
placé après QN10), si une incrémentation binaire va
être utilisée et en fonction de la taille du fusible.
aj type: com par vanne directionnelle
temps fonct. mini
Valeur par défaut : 12 h
Plage de réglage : de 5 à 90 °C
Valeur par défaut : 55 °C
Plage de réglage dT au DOT: 0,0-25,0
Réglage d'usine dT au DOT: 10,0
Vous définissez ici le type de système de distribution
de chaleur adapté au circulateur chauffage.
dT au DOT est la différence en degrés entre les températures de départ et de retour à la température extérieure.
Menu 5.1.22 - heat pump testing
Ce menu est destiné à tester SMO 40 d'après
les différentes normes.
L'utilisation de ce menu pour des motifs autres
peut provoquer un mauvais fonctionnement
amplif. robinet mélangeur
Plage de réglage : de 0,1 à 10,0
Valeur par défaut : 1,0
retard du robinet mélangeur
Plage de réglage : de 10 à 300 s
Valeurs par défaut : 30 s
Sélectionnez cette option si un appoint commandé par
dérivation est raccordé.
Vous pouvez définir ici l'heure de démarrage de l'appoint supplémentaire, le temps d'exécution minimum
ainsi que la température minimum pour un appoint
externe avec dérivation. Un appoint externe avec dériSMO 40
Ce menu contient plusieurs sous-menus, un pour
Menu 5.1.23 - courbe compresseur
Définissez si le compresseur de la pompe à chaleur doit
fonctionner selon une courbe en particulier ou s'il doit
fonctionner en degrés minutes etc.
Vous réglez une courbe pour une demande (chaleur,
eau chaude, etc.) en décochant « auto », en tournant
le bouton de commande jusqu'à ce qu'une température s'affiche et en appuyant ensuite sur OK. Vous
pouvez maintenant définir à quelle température max
et à quelles fréquences respectives cela surviendra.
Ce menu peut comprendre plusieurs fenêtres (une pour
chaque demande disponible), utilisez les flèches de
navigation situées dans le coin supérieur gauche pour
passer d'une fenêtre à une autre.
Ce menu s'affiche uniquement si SMO 40 est
raccordée à une pompe à chaleur avec compresseur inverter.
Menu 5.2 - réglages système
Effectuez ici les différents réglages système de votre
installation (par exemple, activez les esclaves raccordés
ou définissez quels sont les accessoires installés).
Menu 5.2.2 - esclaves installés
Si une unité esclave est raccordée à l'installation maîtresse, réglez-la ici.
Vous pouvez activer les esclaves connectés de deux
manières différentes. Sélectionnez l'alternative dans
la liste ou utilisez la fonction automatique « recherche
esclaves installés ».
Compresseur : Précisez si le compresseur de la pompe
à chaleur est bloqué (paramètre d'usine), commandé
de l'extérieur par une entrée progressive ou standard
(raccordée par exemple au chauffage de la piscine, à
la production d'ECS et au chauffage du bâtiment).
Cadre : Déplacez-vous autour du cadre à l'aide du
bouton de commande. Utilisez le bouton OK pour sélectionner l'élément à modifier et pour confirmer le
réglage dans la case Options qui s'affiche sur la droite.
Espace de travail pour raccordement : le raccordement du système est schématisé ici.
Compresseur (bloqué)
Compresseur (commandé de l'extérieur)
recherche esclaves installés
Sélectionnez « recherche esclaves installés » et appuyez
sur le bouton OK pour rechercher automatiquement
les esclaves connectés pour la pompe à chaleur maître.
Menu 5.2.3 - Raccordement
Saisissez les données concernant les raccordements de
canalisation dans votre système, par exemple, pour le
chauffage de la piscine, la production d'eau chaude
sanitaire et le chauffage du bâtiment.
Les désignations placées avant la vanne
d'inversion indiquent le point de connexion
électrique (EB101 = esclave 1, CL11 = piscine 1 etc.).
Des exemples de raccordements différents
vous sont présentés sur le site www.nibe.fr.
Ce menu possède une mémoire de raccordement, ce
qui signifie que le système de commande se rappelle
de la manière dont une vanne d'inversion spécifique
est raccordée et entre automatiquement le raccordement correct lors de la prochaine utilisation de cette
vanne d'inversion.
(VFODYH SRPSH ¢ FKDOHXU
(VSDFH GH WUDYDLO SRXU
UDFFRUGHPHQW
5DFFRUGHPHQW HVFODYH Vannes d'inversion pour l'eau chaude - commande de la piscine respectivement.
Chauffage (chauffage du bâtiment, inclut
tout système de chauffage supplémentaire)
Menu 5.2.4 - accessoires
Définissez ici quels sont les accessoires installés.
Si un préparateur d'eau chaude est connecté au SMO
40, le chargement d'eau chaude doit être activé ici.
Vous pouvez activer les accessoires connectés de deux
acc. installés ».
recherche acc. installés
Sélectionnez « recherche acc. installés » et appuyez sur
le bouton OK pour trouver automatiquement les accessoires connectés au SMO 40.
Menu 5.3 - réglage des accessoires
Les réglages de fonctionnement des accessoires installés et activés s'effectuent dans les sous-menus correspondants.
&DGUH
Maître/esclave : sélectionnez la pompe à chaleur pour
laquelle les réglages de raccordement doivent être effectués (si la pompe à chaleur est la seule du système,
seul le maître s'affiche).
Menu 5.3.2 - chal. sup. com. par dériv.
Menu 5.3.4 - chauffage solaire
démarrer le supplément
démarrer delta-T
Plage de réglage : de -2000 à -30 DM
Plage de réglage : 1 - 40 °C
Valeurs par défaut : -400 DM
Valeur par défaut : 8 °C
arrêter delta-T
Plage de réglage : 0 - 40 °C
Valeur par défaut : 4 °C
température de cuve max.
Plage de réglage : 5 - 110 °C
Valeur par défaut : 95 °C
temp. collecteur solaire max.
Plage de réglage : 80 - 200 °C
Valeur par défaut : 125 °C
Plage de réglage : -20 - +20 °C
Valeur par défaut : 2 °C
supplémentaire externe avec dérivation. Un appoint
supplémentaire externe avec dérivation correspond
par exemple à une chaudière à bois/mazout/gaz/granules.
Référez-vous aux instructions d'installation des accessoires pour obtenir une description de cette fonction.
Menu 5.3.3 - zones suppl.
Définissez l'amplification de la dérivation ainsi que son
temps d'attente pour les différents systèmes de
chauffage - rafraîchissement supplémentaires installés.
démar. refroid. collect. solaire
Valeur par défaut : 110 °C
démarrer delta-T, arrêter delta-T : vous pouvez régler
ici la différence de température entre panneau solaire
et cuve solaire à laquelle la pompe de charge doit démarrer et s'arrêter.
température de cuve max., temp. collecteur solaire
max. : vous pouvez régler ici les températures maximales des panneaux solaires respectifs des réservoirs
auxquels la pompe de circulation doit s'arrêter. Ceci
afin d'assurer une protection contre les températures
excessives dans le réservoir solaire.
temp max. piscine sol.: Vous pouvez ici régler la température maximale à laquelle le panneau solaire arrête
de chauffer la piscine (si l'unité est configurée ainsi).
Le chauffage de la piscine est uniquement possible s'il
existe un surplus de chaleur quand la demande en
chauffage et/ou en eau chaude est atteinte.
Si l'unité comprend une fonction antigel et/ou un rafraîchissement du panneau solaire, vous pouvez les
activer ici. Quand la fonction a été activée, vous pouvez
température antigel : vous pouvez régler ici la température du panneau solaire à laquelle la pompe de
charge doit démarrer pour empêcher le gel.
Refr. panneau sol.
démar. refroid. collect. solaire : si la température du
panneau solaire est supérieure au réglage et que la
température de la cuve solaire est supérieure à la température maximale réglée, la fonction de rafraîchissement externe est activée.
Menu 5.3.6 - chal. sup. com. par incrém.
Plage de réglage : de 0 à 2000 DM
Valeurs par défaut : 400 DM
Plage de réglage : de 0 à 1000 DM
Valeurs par défaut : 30 DM
(étagement binaire désactivé) : 0 – 3
(étagement binaire activé) : 0 – 7
Paramétrez ici le chauffage supplémentaire commandé
par incrémentations. Le chauffage supplémentaire commandé par incrémentations peut être, par exemple,
une chaudière électrique externe.
Par exemple, pour sélectionner le moment de démarrage de l'appoint supplémentaire, vous pouvez définir
le nombre maximum d'incrémentations autorisé et
décider si la progression binaire doit être utilisée.
Menu 5.3.8 - eau chaude confort
eau chaude départ
Plage de réglage : 40 - 65 °C
Effectuez ici les réglages de confort de l'eau chaude
activation thermoplongeur : il est possible de définir
ici si un appoint électrique est installé dans le préparateur ECS.
activ. appoint en mode chauff. : il est possible de
définir ici si le appoint électrique du réservoir (requis
si l'alternative ci-dessus est activée) est autorisé à
charger de l'eau chaude sanitaire si les compresseurs
de la pompe à chaleur privilégient le chauffage.
de la dérivation et le temps d'attente de la dérivation
pour la vanne mélangeuse.
eau chaude départ : il est possible de définir ici la température à laquelle la vanne mélangeuse limite l'eau
chaude sanitaire dans le préparateur ECS.
Menu 5.4 - Entrées/sorties circuit
Vous pouvez sélectionner ici l'entrée/la sortie sur la
carte d'entrée (AA3) et le bornier (X2) sur laquelle la
fonction de contact externe (page 22) doit être branchée.
Entrées sélectionnables sur le bornier AUX1-6 (AA3X6:9-14 et X2:1-14) et sortie AA3-X7.
Menu 5.5 - réglage d'usine param avancés
Vous pouvez réinitialiser ici l'ensemble des réglages
effectués (y compris ceux accessibles à l'utilisateur) aux
Suite à la réinitialisation, le guide de démarrage s'affichera lors du prochain redémarrage
du module de commande.
Menu 5.6 - commande forcée
Ici, vous pouvez forcer la commande des différents
éléments du module de commande et de tous les accessoires raccordés.
Menu 5.7 - guide de démarrage
Le guide de démarrage démarrera automatiquement
lorsque vous activerez le module de commande pour
la première fois. Démarrez-le manuellement ici.
Voir la page 26 pour plus d'informations sur le guide
Menu 5.8 - démarrage rapide
Le compresseur peut être démarré à partir d'ici.
Pour pouvoir démarrer le compresseur, il doit
y avoir une demande de chauffage ou d'eau
N'exécutez pas le démarrage rapide du compresseur trop souvent à la suite sur une courte
période de temps : vous risqueriez en effet
d'endommager à la fois le compresseur et ses
activat° robinet mélang : il est possible de définir ici
si une vanne mélangeuse permettant de limiter la température de l'eau chaude du préparateur ECS est installé. Si cette alternative a été activée, vous pouvez définir
la température de l'eau chaude sortante, l'amplification
Menu 5.9 - fonction séchage du sol
Menu 5.11 - réglages esclave
Les réglages pour les machines esclaves installées
peuvent être effectués à partir des sous-menus.
durée de période 1 - 3, 5-7
Plage de réglage : de 0 à 30 jours
Menu 5.11.1 - EB101 - 5.11.8 - EB108
Valeur par défaut : 2 jours
Réglez ici les esclaves installés.
temp de période 1 - 3, 5-7
Menu 5.11.X.1 - pompe à chaleur
Plage de réglage : 15 - 70 °C
temp de période 1
temp de période 2
temp de période 3
temp de période 5
temp de période 6
temp de période 7
Réglez ici l'esclave installée. Pour connaître les réglages
possibles, consultez le manuel d'installation de l'esclave
installé concerné.
Menu 5.11.X.2 - pompe de charge
vitesse pdt fonctionnement
Plage de réglage : auto / manuel
durée de période 4
Valeur par défaut : 3 jours
temp de période 4
Valeur par défaut : 45 °C
Réglez ici la fonction de séchage au sol.
Vous pouvez régler jusqu'à sept durées avec différentes
températures primaire chauffage calculées. Si moins
de sept durées doivent être utilisées, réglez les durées
restantes sur 0 jour.
Sélectionnez la fenêtre active pour activer la fonction
de séchage au sol. Un compteur situé sur le bas indique
le nombre de jours pendant lesquels la fonction a été
Lors du séchage au sol, la pompe de circulation
à 100 % fonctionne quel que soit le paramètre
du menu 5.1.10.
Définissez le mode de fonctionnement et la vitesse de
la pompe de charge dans le mode actuel.
mode fonct. auto: La pompe de charge démarre et
s'arrête 20 secondes avant et après le compresseur
dans la pompe à chaleur. L'alternative non cochée sert
à régler la pompe de charge en fonctionnement continu.
vitesse pdt fonctionnement: Réglez la vitesse à laquelle la pompe de charge doit fonctionner selon les
auto: : la pompe de charge sélectionne la vitesse optimale de la demande actuelle pour SMO 40.
manuel: La vitesse de la pompe de charge peut être
réglée entre 0 et 100 %. Cette alternative s'affiche
uniquement si « auto » est décoché(e) pour la demande
vit. mode attente: Vous réglez ici la vitesse de la pompe de charge (réglable entre 0 et 100%) à « mode
fonct. auto » quand le compresseur situé dans la pompe
à chaleur est inactif au moment même où la production
de chaleur est permise.
Si le mode de fonctionnement « chal. sup.
uniq.» doit être utilisé, sélectionnez-le via le
menu 4.2.
Menu 5.10 - journal des modifications
Visualisez ici tous les précédents changements apportés
au système de régulation.
La date, l'heure, le numéro d'identification (propre à
certains réglages) ainsi que la nouvelle valeur définie
s'affichent pour chacun des changements effectués.
Le journal des modifications est enregistré au
redémarrage et reste inchangé après le réglage d'usine.
L'entretien ne doit être effectué que par des
personnes possédant l'expertise nécessaire.
Lors du remplacement de composants de SMO
40, seules des pièces de rechange provenant
de NIBE peuvent être utilisées.
en mode « » ni «
» tant que l'installation
n'est pas remplie d'eau. Le compresseur situé
dans la pompe à chaleur peut être endommagé.
Le mode Urgence est utilisé dans le cas d'interférences
opérationnelles et dans le cadre de l'entretien. En mode
Urgence, la production d'eau chaude sanitaire est
Le mode Urgence s'active en réglant le commutateur
(SF1) sur «
». Cela signifie que :
႑ Le voyant d'état s'allume en jaune.
႑ l'écran ne s'allume pas et l'ordinateur de contrôle
႑ La production d'eau chaude est désactivée.
႑ Le compresseur et la pompe de charge pour chaque
pompe à chaleur sont éteints.
႑ Les accessoires sont désactivés.
႑ Le circulateur chauffage est actif.
႑ Le relais en mode Urgence (K1) est actif.
L'appoint supplémentaire externe est actif lorsqu'il est
connecté au relais en mode Urgence (K1, bornier X1).
Vérifiez que l'eau de chauffage circule dans l'appoint
supplémentaire externe.
Valeurs de la sonde de température
Vidange du préparateur ECS (s'il est branché)
Le principe du siphon est utilisé pour vider le préparateur ECS. Cela peut être réalisé grâce à la vanne de vidange sur le tuyau d'eau froide entrante ou en insérant
un flexible dans le raccord d'eau froide.
Chapitre 9 | Entretien
Menu 7.1 - mise à jour du micrologiciel
PLVH ¢ MRXU GX PLFURORJLFLHO G«PDUUHU OD PLVH ¢ MRXU
FKRLVLU XQ DXWUH ILFKLHU
Vous pouvez ainsi mettre à jour le logiciel dans SMO
Pour que les différentes fonctions suivantes
fonctionnent, la mémoire USB doit contenir
des fichiers avec le logiciel pour SMO 40 de
SMO 40 est équipé d'un port USB dans l'unité d'affichage. Ce port USB peut servir à raccorder une mémoire
USB pour mettre à jour le logiciel, sauvegarder des informations du journal et gérer les réglages dans SMO
CLIM. INTÉRIEURE
La boîte d'information située en haut de l'écran affiche
des informations (toujours en anglais) sur la mise à jour
la plus probable sélectionnée par le logiciel de mise à
jour à partir de la mémoire USB.
Ces informations indiquent pour quel produit est prévu
le logiciel, la version du logiciel ainsi que d'autres informations associées. Vous pouvez sélectionner un fichier
différent de celui sélectionné automatiquement à
partir de « choisir un autre fichier ».
Sélectionnez « démarrer la mise à jour » si vous souhaitez lancer la mise à jour. Un message vous demandera
si vous souhaitez vraiment mettre à jour le logiciel. Sélectionnez « oui » pour continuer ou « non » pour annuler.
En sélectionnant « oui » à la question précédente, la
mise à jour commencera et vous pourrez suivre sa
progression à l'écran. Une fois la mise à jour terminée,
SMO 40 redémarrera.
86% REMARQUE!
Une mise à jour du logiciel ne réinitialise pas
les paramètres de menu du SMO 40.
PLVH ¢ MRXU GX PLFURORJLFLHO
FRQQH[LRQ
J«UHU OHV U«JODJHV
Lorsqu'une mémoire USB est connectée, un nouveau
menu (menu 7) apparaît à l'écran.
Si la mise à jour est interrompue avant la fin
(en raison d'une coupure de courant par exemple), le logiciel peut être réinitialisé à la version précédente. Pour ce faire, maintenez enfoncé le bouton OK pendant le démarrage jusqu'à ce que la lumière verte s'allume (environ
Menu 7.3 - gérer les réglages
PLVH ¢ MRXU GX PLFURORJLFLHO J«UHU OHV U«JODJHV HQUHJLVWUHU OHV U«JODJHV
U«FXS«UHU OHV U«JODJHV
Sélectionnez « choisir un autre fichier » si vous ne souhaitez pas utiliser le logiciel suggéré. Lorsque vous
parcourez les fichiers, des informations concernant le
logiciel référencés s'affichent dans une boîte d'information comme précédemment. Après avoir sélectionné
un fichier avec le bouton OK, vous serez redirigé vers
la page précédente (menu 7.1) où vous pourrez choisir
de lancer la mise à jour.
Menu 7.2 - connexion
Via « enregistrer les réglages », vous pouvez enregistrer
les paramètres de menu sur la mémoire USB pour une
restauration ultérieure ou les copier sur un autre SMO
FRQQH[LRQ DFWLY«
LQWHUYDOOH
Il vous est ici possible de gérer (enregistrer sous ou récupérer) tous les paramètres de menu (menus utilisateur et d'entretien) effectués dans SMO 40 avec une
En enregistrant les paramètres de menu sur la
mémoire USB, vous remplacez tous les réglages
Via « récupérer les réglages » vous pouvez réinitialiser
tous les paramètres de menu à partir de la mémoire
Vous ne pourrez par annuler la réinitialisation
des paramètres de menu à partir de la mémoire USB.
Plage de réglage : de 1 s à 60 min
Plage de réglage par défaut : 5 s
Définissez si oui ou non les valeurs de mesure actuelles
de SMO 40 doivent être enregistrées dans un journal
sur la mémoire USB.
Journal pour de plus longues périodes
1. Définissez l'intervalle souhaité entre deux journalisations.
2. Cochez la case « activé ».
3. Les valeurs actuelles de SMO 40 sont enregistrées
dans un fichier de la mémoire USB à un intervalle
défini jusqu'à ce que la case « activé » soit décochée.
Décochez « activé» avant de retirer la mémoire
Dans la plupart des cas, le module de commande repère
un dysfonctionnement et le signale par des alarmes et
fournit les instructions à l'écran pour rectifier l'erreur.
Consultez la section « Gestion d'alarme » pour de plus
amples informations sur la gestion des alarmes. Si le
dysfonctionnement ne s'affiche pas à l'écran ou si
l'écran n'est pas allumé, vous pouvez utiliser le guide
de dépannage suivant.
$ODUPH EDVVH SUHVVLRQ
DODUPH
LQIRDFWLRQ
U«LQLWLDOLVDWLRQ GH O
PRGH DLGH
Une alarme se déclenche en cas de dysfonctionnement.
Elle est signalée par un voyant d'état passant du vert
continu au rouge continu. Une sonnette d'alarme
s'affiche également dans la fenêtre d'information.
Si une alarme se déclenche accompagnée d'un voyant
d'état rouge, cela indique un dysfonctionnement que
ni la pompe à chaleur ni le module de commande ne
sont capables de régler. En tournant le bouton de commande et en appuyant sur OK, vous pouvez afficher
à l'écran le type d'alarme et procéder à sa réinitialisation. Vous pouvez également choisir de régler l'installation sur mode aide.
info/action Vous pouvez voir ici la signification de
l'alarme et obtenir des astuces pour corriger le problème à l'origine de celle-ci.
réinitialisation de l'alarme Dans la plupart des cas, il
vous suffit de sélectionner « réinitialisation de l'alarme »
pour corriger le problème à l'origine de l'alarme. Si une
lumière verte apparaît après avoir sélectionné « réinitialisation de l'alarme », le problème a été réglé. Si une
lumière rouge est toujours visible et qu'un menu
« Alarme » apparaît à l'écran, cela signifie que le problème à l'origine de l'alarme n'a pas été réglé. Si
l'alarme disparaît, puis revient, consultez la section
Dépannage (page 55).
mode aide « mode aide » est un type de mode d'urgence. Il signifie que l'installation génère de la chaleur
et/ou de l'eau chaude, et ce malgré un problème. Cela
peut signifier que le compresseur de la pompe à chaleur
ne fonctionne pas. Dans ce cas tout appoint électrique
génère de la chaleur et/ou de l'eau chaude.
Sélectionner « mode aide » ne permet pas de
corriger le problème à l'origine de l'alarme. Le
voyant d'état continuera donc à être rouge.
Si l'interférence opérationnelle ne s'affiche pas à
l'écran, les astuces suivantes peuvent être utilisées :
Commencez par vérifier les sources d'erreurs possibles
႑ Position du commutateur (SF1) .
႑ Groupe et principaux fusibles du logement.
႑ Le disjoncteur différentiel de l'habitation.
႑ Disjoncteur miniature du module de commande
႑ Moniteur de charge correctement réglé (si installé).
Température de l'eau chaude basse ou manque d'eau chaude
Cette partie du chapitre répertoriant les différentes
erreurs n'est valable que si le préparateur ECS est installé dans le système.
႑ Vanne de remplissage du préparateur ECS fermée
ou obstruée.
႑ Ouvrez la vanne.
႑ Le robinet mélangeur (si installé) est trop faible.
႑ Réglez le robinet mélangeur.
႑ Module de commande en mode de fonctionnement
႑ Si le mode « manuel » est sélectionné, choisissez
« supplément ».
႑ Importante consommation d'eau chaude.
႑ Attendez que l'eau ait été chauffée. Vous pouvez
activer la fonction permettant d'augmenter temporairement la production d'eau chaude (luxe temporaire) depuis le menu 2.1.
႑ Réglage d'eau chaude trop bas.
႑ Accédez au menu 2.2 et sélectionnez un mode de
႑ Priorité de fonctionnement de l'eau chaude trop
faible ou absente.
႑ Accédez au menu 4.9.1 et augmentez la durée
pendant laquelle l'eau chaude doit être prioritaire.
႑ Thermostats fermés dans plusieurs pièces.
႑ Réglez les thermostats au maximum dans le plus
de pièces possible. Réglez la température ambiante
à partir du menu 1.1 pour éviter d'obstruer les
႑ Accédez au menu 4.2. Si le mode « auto » est sélectionné, choisissez une valeur supérieure dans
« arrêter le chauffage » depuis le menu 4.9.2.
« chauffage ». Si cela ne suffit pas, sélectionnez
Chapitre 10 | Perturbations du confort
႑ Valeur définie du régulateur de chaleur automatique
႑ Allez au menu 1.1 « température » et ajustez le
décalage de la courbe de chauffage. Si la température ambiante est uniquement faible par temps
froid, la pente de la courbe dans le menu 1.9.1
« courbe de chauffage » nécessite d'être ajustée.
Priorité de fonctionnement de la chaleur trop faible
ou absente.
pendant laquelle le chauffage doit être prioritaire.
Le mode « Vacances » peut être activé à partir du
႑ Accédez au menu 4.7 et sélectionnez « Arrêt ».
Commutateur externe permettant de modifier le
chauffage ambiant activé.
႑ Vérifiez les commutateurs externes.
Air dans le système de chauffage.
႑ Purgez le système de chauffage.
Vannes (QM20), (QM32) du système de chauffage
႑ Ouvrez les vannes.
႑ Valeur définie sur le régulateur de chaleur automa-
pompe en mode « chal. sup. uniq. ». Cela signifie que
seul l'appoint est utilisé pour chauffer la maison.
Réglez l'installation en mode appoint.
tique trop élevée.
႑ Accédez au menu 1.1 (température) et baissez le
décalage de la loi d'eau. Si la température ambiante est uniquement élevée par temps froid, la pente de la courbe dans le menu 1.9.1 (courbe de
chauffage) doit être abaissée.
႑ Commutateur externe permettant de modifier le
Pression système basse
႑ Quantité d'eau insuffisante dans le système de
႑ Faites l'appoint d'eau dans le système de chauffage.
႑ Il n'y a pas de demande en chauffage.
႑ La pompe à chaleur ne réclame ni chauffage ni eau
႑ Des conditions de température se sont déclenchées.
႑ Attendez jusqu'à ce que la condition de température soit réinitialisée.
႑ Le délai minimum avant que le compresseur démarre
n'a pas encore été atteint.
႑ Attendez 30 minutes et vérifiez si le compresseur
႑ Déclenchement de l'alarme.
႑ Suivez les instructions affichées à l'écran.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème et ne
pouvez pas chauffer la maison, vous pouvez, en attendant le dépannage, continuer à faire fonctionner la
Appoint électrique ELK
Commande déportée RMU 40
Ces accessoires peuvent nécessiter des cartes auxiliaires
AXC 30 (supplément contrôlé par incrémentation).
Kit circuit mélangé supplémentaire ECS
40/ECS 41
Référence 069 025
Référence 067 064
Cet accessoire est utilisé lorsque SMO 40 est installé
dans des habitations dotées de deux systèmes de
chauffage différents ou plus, nécessitant des températures d'alimentations différentes.
Référence 067 287
Référence 067 288
Référence 069 026
Kit de mesure d'énergie EMK 300
Référence 067 314
Kit de mesure d'énergie EMK 500
Référence 069 022
Référence 067 178
Module de communication MODBUS 40
Référence 067 074
Référence 067 075
Aquastat limiteur pour appoint HR 10
Référence 067 309
MODBUS 40 permet de commander et de surveiller
SMO 40 à l'aide d'une GTB (sous-centre informatique)
dans le bâtiment. La communication a lieu à l'aide de
Référence 067 144
Module de communication SMS 40
SMS 40 permet de faire fonctionner et de contrôler
SMO 40 à l'aide d'un téléphone mobile via des messages SMS, grâce à un module GSM. Si le téléphone
mobile dispose du système d'exploitation Android,
l'application mobile « NIBE Mobile App » peut être
Boîtier de connexion K11
Référence 067 073
Boîtier de connexion avec thermostat et protection
contre la surchauffe.
Référence 018 893
Carte auxiliaire AXC 30
Réf pièce 7 kW 064 099
Une carte d'accessoires est nécessaire si le rafraîchissement actif (système à 4 tuyaux), un système d'émission
supplémentaire, le confort en eau chaude ou plus de
deux pompes à chaleur doivent être connectées à SMO
40. Elle peut aussi être utilisée avec les appoints commandés par incrémentations (par ex. une chaudière
électrique externe), ou par dérivation (par ex. une
chaudière à bois/mazout/granulés).
Réf pièce 9 kW 064 070
Une carte d'accessoires est également requise si par
exemple une pompe de régulation de l'eau chaude est
raccordée à la SMO 40 au même moment que l'activation de l'indication d'alarme.
Référence 067 304
Chauffage de la piscine POOL 40
POOL 40 est un accessoire qui permet de chauffer la
piscine avec SMO 40.
Réf pièce 8 kW 064 109
Réf pièce 12 kW 064 092
Réf pièce 16 kW 064 108
14 kW Référence 064 063
20 kW Référence 064 064
Pompe de charge CPD 11
Pompe de charge de la pompe à chaleur
CPD 11-25/65, Réf. 067 321
CPD 11-25/75, Réf. 067 320
Référence 067 062
Chapitre 11 | Accessoires
Préparateur ECS/Ballon tampon
VST 05
Préparateur ECS avec ballon bain marie.
Robinet à trois voies, tuyau Cu Ø22
Référence cuivre 088 660
Taille max. de la pompe à chaleur 8 kW
Référence émail 088 670
Référence 089 882
Préparateur ECS avec serpentin
Vanne d'inversion, tuyau Cu Ø28
Référence cuivre 088 515
(puissance maximale recommandée, 17 kW)
Référence émail 088 517
Référence 089 152
Référence acier inoxydable 088 518
Vanne d'inversion, tuyau Cu Ø35
(puissance maximale recommandée, 40 kW)
Référence cuivre 083 009
Référence 089 388
Référence émail 083 011
Vanne d'inversion pour rafraîchissement
Référence acier inoxydable 083 010
Référence cuivre 083 220
VCC 05
Référence 067 311
Référence 067 312
Référence cuivre 083 231
Référence cuivre 083 240
Préparateur ECS avec ballon bain marie et serpentin
Référence cuivre 087 720
Référence émail 087 710
Solar 40 signifie que SMO 40 (avec VPAS) peut être
branché sur un chauffage solaire.
Référence 067 084
Référence 067 153
Sonde d'ambiance RTS 40
Référence 067 065
Thermoplongeur IU
3 kW Référence 018 084
6 kW Référence 018 088
9 kW Référence 018 090
Chapitre 12 | Données techniques
Poids (hors emballage et composants inclus)
Classe d'enceinte
Nombre max. de pompes à chaleur air/eau
Nombre max. de pompes à chaleur air/eau avec cartes d'accessoires
Nombre max. de sondes
Nombre max. de pompes de charge
Nombre max. de pompes de charge avec cartes d'accessoires
Nombre max. de pompes de circulation/systèmes de climatisation
Nombre de sorties max pour chaque étape de l'appoint
Mode de fonctionnement (EN60730)
Heures : 1, 24
Jours : 1, 2, 5, 7
Résolution, programme
Valeur nominale pour tension de choc
067 225
Accessibilité, branchement électrique, 14
Accessoires, 57
Accessoires de branchement, 24
Affichage, 27
Alarme, 55
Alimentation, 16
Appoint commandé par dérivation, 20
Appoint supplémentaire contrôlée par incrémentations, 20
Sonde de température de retour externe, 18
Vanne d'inversion, 21
Contact, 4
Contact de blocage puissance absorbée, 22
Contact pour blocage externe du compresseur dans la pompe à
chaleur, 22
Contact pour l'activation de « luxe temporaire », 23
Contact pour l'activation de « réglage externe », 23
Contrôle de l'installation, 3
Bouton de commande, 27
Bouton OK, 27
Bouton Retour, 27
Branchement des TOR, 19
Branchements, 16
Branchements des tuyaux, 7
Généralités, 7
Légende des symboles, 7
Schémas hydrauliques, 8
Branchements électriques, 13
Branchements optionnels, 19
Disjoncteur électrique, 13
Généralités, 13
Options de branchement externe, 22
Sonde d'ambiance, 19
Sonde de température, départ chauffage, externe, 18
Sonde de température, remplissage d'eau chaude, 18
Sonde extérieur, 18
Sortie relais pour le mode Urgence, 21
Verrouillage des câbles, 15
Dépannage, 55
Données techniques, 59
Caractéristiques techniques, 60
Chaleur supplémentaire uniquement, 56
Circulation de l'eau chaude, 23
Commande, 27, 31
Commande - Menus, 31
Commande - Présentation, 27
Menu 1 - CLIM. INTÉRIEURE, 31
Menu 2 - EAU CHAUDE, 36
Menu 3 - INFOS, 38
Menu 4 - MON SYSTÈME, 39
Menu 5 - ENTRETIEN, 45
Système de menus, 28
Unité d'affichage, 27
Communication avec la pompe à chaleur, 17
Commutateur, 27
Commutateur de blocage externe de l'appoint supplémentaire, 22
Commutateur de blocage externe du chauffage, 23
Composants fournis, 5
Conception du module de contrôle, 6
Emplacements des composants, 6
Liste des composants, 6
Connexion de la pompe de charge de la pompe à chaleur, 16
Pompe de circulation externe, 21
Entretien, 52
Opérations d'entretien, 52
Fonctionnement, 29
Gestion de l'alarme, 55
Guide de démarrage, 26
Informations importantes, 2
Informations relatives à la sécurité, 2
Marquage, 2
Numéro de série, 2
Symboles, 2
Interrupteur pour « Smart Grid ready », 22
Livraison et manipulation, 5
Menu Aide, 26, 30
Mise en service avec appoint uniquement, 25
Mise en service avec une pompe à chaleur air/eau NIBE, 25
Mise en service et réglage, 25
Préparations, 25
Mode Veille, 52
Navigation entre les fenêtres, 30
NIBE Uplink™, 21
Sortie USB, 53
Chapitre 13 | Index
Valeurs de la sonde de température, 52
Vidange du préparateur ECS, 52
Pompe de circulation supplémentaire, 23
Sélection possible d'entrées AUX, 22
Sélection possible de sortie AUX (relais variable sans potentiel), 23
Sonde de température, robinet d'eau chaude, 18
Options de raccordement externe
Contact pour blocage externe du compresseur dans la pompe
à chaleur, 22
Sonde de température, circuit de départ après appoint supplémentaire, 22
Réglage d'une valeur, 29
Sélection d'options, 29
Sélection d'un menu, 29
Utilisez le clavier virtuel, 30
Perturbations du confort, 55
Voyant d'état, 27
201302071551120.Logatherm WPL9MR_Utilisation_6720614487_01
Installer manual - Nibe Mobile Software
Betriebsanleitung AEROPLUS französisch 11.2005 CTA
nibe™ smo 20 control module be in control.
SANI 300L