Source: https://es.scribd.com/document/52715253/reglaestablecimiento-GNC
Timestamp: 2017-10-24 11:47:14
Document Index: 206180603

Matched Legal Cases: ['Artículo 76', 'Artículo 118', 'Artículo 76', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 16', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 18', 'Artículo 24', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 22', 'Artículo 26', 'Artículo 30', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 27', 'Artículo 25', 'Artículo 32', 'Artículo 31', 'Artículo 34', 'Artículo 33', 'Artículo 35', 'Artículo 37', 'Artículo 36', 'Artículo 41', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 38', 'Artículo 35', 'Artículo 45', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'Artículo 42', 'Artículo 47', 'Artículo 50', 'Artículo 48', 'Artículo 51', 'Artículo 49', 'Artículo 47', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 53', 'Artículo 60', 'Artículo 57', 'Artículo 59', 'Artículo 58', 'Artículo 62', 'Artículo 61', 'Artículo 68', 'Artículo 66', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 67', 'Artículo 63', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 69', 'Artículo 72', 'Artículo 74', 'Artículo 77', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 73', 'Artículo 83', 'Artículo 78', 'Artículo 82', 'Artículo 81', 'Artículo 80', 'Artículo 79', 'Artículo 90', 'Artículo 88', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 89', 'Artículo 84', 'Artículo 60', 'Artículo 18', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 94', 'Artículo 93', 'Artículo 95', 'Artículo 98', 'Artículo 97', 'Artículo 99', 'Artículo 96', 'Artículo 93', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 100', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 105', 'Artículo 108', 'Artículo 112', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 113', 'Artículo 109', 'Artículo 116', 'Artículo 115', 'Artículo 77', 'Artículo 114', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 120', 'Artículo 119', 'Artículo 121']

Cargado por Pepe Pinto
Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petróleo Para Uso Automotor Gasocentros
04/09/97.- D.S. No 019-97-EM.- Reglamento de establecimientos de gas licuado de petróleo ara uso automotor-gasocentros . (05/09/97) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que, el Artículo 76o de la Ley No 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, establece que el transporte, distribución y comercialización de los productos derivados de los Hidrocarburos, se regirán por las normas que apruebe el Ministerio de Energía y Minas; Que, es necesario dictar las normas que regulen las actividades de venta de gas licuado de petróleo para uso automotor, para lo cual se requiere aprobar el correspondiente Reglamento; De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Artículo 118o de la Constitución Política del Perú y el Artículo 76o de la Ley No 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos; DECRETA: Artículo 1o.- Aprobar el Reglamento de Establecimientos de Venta de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor --Gasocentros--, que consta de nueve (9) títulos, ocho (8) capítulos, ciento veintiún (121) artículos, seis (6) disposiciones complementarias y dos (2) disposiciones transitorias, que forma parte integrante de este Decreto Supremo. Artículo 2o.- El presente Decreto Supremo sólo podrá ser derogado, modificado interpretado, total o parcialmente, por otra norma de igual jerarquía que expresamente se refiere a este dispositivo legal. Artículo 3o.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Energía y Minas. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y siete. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la República. ALBERTO PANDOLFI ARBULU, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Energía y Minas.
NPGA : National Propane Gas Association. Igualmente.P. a través de la DGH y de OSINERG en cuanto a la fiscalización de las actividades. UL : Underwriters Laboratories Inc. Concordancias: R. sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a INDECOPI. NTP : Norma Técnica Peruana. el cumplimiento del presente Reglamento para el ejercicio de la facultad fiscalizadora en el desarrollo de las actividades. RNC : Reglamento Nacional de Construcción. No 25763.. para las Actividades Energéticas y sus normas modificatorias y complementarias. No 012-93-EM..L.G. 117 h). sin perjuicio de lo establecido en los dispositivos legales vigentes. NFPA : National Fire Protection Association. de E. corresponde a OSINERG.: Art.S.. podrá efectuarse directamente o a través de Empresas de Auditoría.L.Empresas de Auditoría e Inspectoría D. Concordancias: D. de conformidad con el Reglamento de Empresas de Auditoría.. y sus normas modificatorias y complementarias.MEM : Ministerio de Energía y Minas.U. 2a y 3a Disp.P. de conformidad con lo establecido en la Ley No 26734 y su Reglamento. UIT : Unidad Impositiva Tributaria. 120.La aplicación del presente Reglamento corresponde al Ministerio de Energía y Minas. TITULO II DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES AUTORIDADES COMPETENTES Artículo 3o.Compl. el cumplimiento del presente Reglamento para el ejercicio de la facultad concedente por la DGH. OSINERG : Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.Reglamento del D. a las Municipalidades.A. 25763 5 .L. aprobado por Decreto Supremo No 005-97-EM. a la Policía Nacional y a los Consejos Transitorios de Administración Regional.Sin perjuicio de lo establecido en los dispositivos legales vigentes. EMPRESAS DE AUDITORIA Artículo 4o.
: 2a Disp.U.L.G.P.Transit. 6 .R.P.A. de E.
L. de E. Dispensadores. el interesado debe presentar una solicitud a la DGH o a las DREM.. otros establecimientos o servicios.TITULO III DE LOS REQUISITOS PARA INSTALAR Y OPERAR ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE GLP PARA USO AUTOMOTOR . Copia del estatuto social. de acuerdo con las disposiciones legales vigentes respectivas. 1 a) ESTUDIOS DE RIESGOS Artículo 6o.U. correspondientes. Nombre. cercos. información y/o documentos siguientes: a. si se trata de persona jurídica.G. nacional o extranjera. acompañada del informe favorable de una Empresa de Auditoría.Para autorizar la instalación de un Gasocentro. o. podrá comercializar GLP para uso automotor. Plano de zonificación general vigente.L. oficinas. según se trate de Lima y el Callao o el resto del país. en escala 1:100.A. 3. 4. señalando las partes más importantes tales como.. c. Plano de distribución general del proyecto.Previa a la solicitud de instalación de un Gasocentro. accesos. 43. DOCUMENTOS A PRESENTAR Artículo 7o.000 2. entre otros. Certificado de Compatibilidad de Uso y Certificado de Alineamiento. Memoria descriptiva del proyecto.GASOCENTROS REQUISITOS Artículo 5o.Transit. Para lo cual. el interesado deberá presentar a la DGH el EIA y el Estudio de Riesgos..P.: Art. el interesado deberá presentar a la Municipalidad Provincial de la jurisdicción donde está localizado el terreno. etc. nacionalidad y domicilio real del interesado. Concordancias: R.P. 1a Disp.U. Plano de ubicación del terreno a escala 1:10.Toda persona natural o jurídica. copia de la Libreta Electoral si se trata de persona natural. 7 .G. b. con los datos. que cumpla con las disposiciones legales vigentes y las contenidas en el presente Reglamento. requisitos. Concordancias: R.P.: Art.P. de E. respectivamente. lo siguiente: 1.A. para su evaluación y posterior aprobación por Resolución Directoral. zona de tanques.
Plan de Contingencia. aire comprimido. restaurantes. Memoria descriptiva del proyecto. Copias simples de las Resoluciones Directorales que aprobaron sus EIA y Estudio de Riesgos. Relación de profesionales responsables del proyecto. con indicación de centros asistenciales. semáforos. j.P. h. 3.Instalaciones eléctricas. según sea el caso. religiosos. correspondientes. postes y torres que conducen cables de media y alta tensión. así como.Instalación mecánica de tanques. l. Dispensadores y accesorios. 9. e.d. 4. indicando la sección vial.G. f. incluyendo la red de agua pública con indicación de los dos hidrantes o grifos contraincendios más cercanos. de los tanques con sus respectivas capacidades.U. k.Instalaciones sanitarias. cines. Concordancias: R. zonas militares y policiales. 5. islas. centros comerciales. lugares de patrimonio cultural.: Art.Circulación señalando los recorridos de ingreso y salida al Gasocentro.Situación en escala 1:5. con los radios de giro establecidos y. 2. g. mercados. centro de transformación y transformadores eléctricos. comisarías. 7. zonas de lubricación. para la etapa de instalación. 6. veredas.Distribución en escala 1:100. de E. Metrados referenciales. Especificaciones técnicas de materiales y de construcción. oficinas y otros contemplados para diferentes servicios. Cronograma de ejecución del proyecto. Fotos del terreno y áreas circundantes.L. pistas. lugares de espectáculos públicos que tengan Licencia Municipal para tal fin. educacionales. en caso de incluir el servicio de lavado y engrase. reservas nacionales. Copia certificada del título de propiedad del terreno o de la minuta de compraventa del terreno legalizado o del contrato de arrendamiento del terreno legalizado o del contrato de cesión de uso del terreno legalizado. calles. incluyendo los sistemas y equipos de seguridad.000. i. Dispensadores. 8. edificios u otras instalaciones. en general. Planos de: 1. 8. estaciones y subestaciones eléctricas. m.A. teatros. establecimientos penitenciarios.Sistemas de seguridad contra incendios a escala 1:100.Ubicación en escala 1:500 con indicación de carreteras.Obras civiles que sean aplicables al proyecto.P. incluyendo detalle de separador de grasas. tuberías de GLP. 117 c) FORMALIDAD DE LOS PLANOS 8 . todo otro plano que sea necesario para definir el proyecto. ingreso y salida a las islas de despacho. en un área tal que demuestre que la ubicación propuesta no infringe las disposiciones del presente Reglamento.
31. De existir observación dicha Resolución Directoral se expedirá dentro de los diez (10) días útiles siguientes de presentada la subsanación. el interesado deberá presentar. según corresponda. firmados por el solicitante o representante legal y el/los profesional(es) colegiado(s) debidamente registrado(s) y hábil(es) en su(s) respectiva(s) especialidad(es). Con la Licencia Municipal de Construcción y la Resolución Directoral de Autorización de Instalación expedida por la DGH o por la DREM respectiva.Los planos requeridos en el Artículo 7o deben ser presentados en copias legibles. siempre y cuando ésta lo amerite. Concordancias: R. información y/o documentos señalados en el Artículo 7o.P. otorgados por la Municipalidad Provincial.Artículo 8o.. Concordancias: L. El indicado plazo podrá ser prorrogado por la DGH o la DREM. de Municip. RESOLUCION DE AUTORIZACION DE INSTALACION DEL GASOCENTRO Artículo 9o. a la Municipalidad Distrital de la jurisdicción respectiva. 7. en caso de no existir observación alguna al proyecto.U. emitida por la DGH o DREM.: 65 11). y la Resolución Directoral de Autorización de Instalación.Una vez concluida la etapa de instalación. emitirán la Resolución Directoral de Autorización de Instalación del Gasocentro. y las DREM en el resto del país. SOLICITUD PARA LA AUTORIZACION DE USO Y FUNCIONAMIENTO Artículo 12o. Los planos definitivos de la obra debidamente aprobados por la DGH. 9 . de E. 117 c) CADUCIDAD DE LA AUTORIZACION Artículo 11o. acompañado de los datos. requisitos. previa justificación debidamente documentada. el interesado procederá a ejecutar el proyecto de acuerdo al RNC y a lo que dispone el presente Reglamento. más los planos de distribución general y los de detalle de las obras civiles.O.. dicha Autorización quedará sin efecto.. hasta un máximo de noventa (90) días calendario adicionales.Si dentro de noventa (90) días calendario de recibida la Resolución Directoral de Autorización de Instalación. la DGH en Lima y Callao.L. en un plazo no mayor de veinte (20) días útiles siguientes de presentada la solicitud. el interesado presentará a la DGH o DREM. acompañando lo siguiente: a.A. el Certificado de Compatibilidad de Uso y el Certificado de Alineamiento. el interesado no hubiere iniciado las obras correspondientes..Con el informe favorable de la Empresa de Auditoría..: Art. una solicitud para la autorización de uso y funcionamiento del Gasocentro. 32. 117 c) LICENCIA DE CONSTRUCCION Artículo 10o.G.Para solicitar la Licencia de Construcción.P. según corresponda. según sea el caso. luego de efectuada la evaluación correspondiente.
luego de haber verificado y constatado que las instalaciones y las operaciones se realizarán de acuerdo a las normas de seguridad. el interesado presentará una solicitud a la DGH con el objeto de proceder a inscribirse en el Registro de la Dirección General de Hidrocarburos. TRAMITE DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Artículo 13o. dicha Resolución Directoral se expedirá dentro de los diez (10) días útiles siguientes de presentada la subsanación. por parte del profesional o de la Empresa que efectuó el citado Estudio. otorgados por la Municipalidad Provincial respectiva.L. previo al inicio de la obra. autorización de modificación y/o ampliación ante la DGH o la DREM. de acuerdo con el presente Reglamento. emitirán la Resolución Directoral de Autorización de Uso y Funcionamiento. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Artículo 14o. luego de efectuada la evaluación correspondiente..P. b. 117 b). 10 . 8o y 9o del presente Reglamento. y. el interesado deberá tramitar ante la Municipalidad Distrital de la jurisdicción que corresponda. durante la operación. en un plazo no mayor de veinte (20) días útiles siguientes de presentada la solicitud. Fotos de detalle de las instalaciones. Concordancias: R. según sea el caso. no se presentó ninguna fuga u otra anomalía. d. la Licencia de Funcionamiento respectiva. acompañando el Certificado de Compatibilidad de Uso y el Certificado de Alineamiento. según corresponda. e. adjuntando.U. De existir observación.Compl. contenidos en los Artículos 6o.P.A. de E. c.Una vez obtenida la Licencia Municipal de Funcionamiento. de ser el caso. La Licencia Municipal de Funcionamiento. Plan de Contingencia para el Gasocentro autorizado.b. c.G.: Art. MODIFICACION Y/O AMPLIACION DE INSTALACIONES Artículo 15o. el interesado deberá solicitar y obtener. acompañando los documentos siguientes: a. El informe favorable de la Empresa de Auditoría. El Certificado de Conformidad de Obras Civiles. emitido por el Municipio correspondiente.. 1a Disp. 7o.Con Resolución Directoral de Autorización de Uso y Funcionamiento.En caso de requerirse la modificación y/o ampliación de las instalaciones de un Gasocentro. Copia simple de la Resolución Directoral de Autorización de Uso y Funcionamiento. en caso de no existir observación alguna. d. demostrado que. información y/o documentos. La Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual frente a terceros. aquellos requisitos. La DGH o la DREM.. para lo cual deberá haberse efectuado como mínimo tres (3) pruebas operativas continuas de todo el sistema. El Certificado del cumplimiento de las recomendaciones del Estudio de Riesgos. siempre y cuando ésta lo amerite.
P.U. fotos. tales como copias. a efectos de llevar a cabo la obtención de cualquier de las autorizaciones contempladas en el presente Reglamento. será de su exclusiva responsabilidad.P. 8o y 9o del presente Reglamento.P. informes. de E. para la instalación de un Gasocentro. En consecuencia.Las Estaciones de Servicios de Combustibles Líquidos que deseen comercializar GLP para uso automotor.Todos los documentos. 92 DECLARACION JURADAS. ACCIONES LEGALES Artículo 17o. 117 e) ESTACIONES DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Artículo 16o.P. DOCUMENTACION FALSA.L. etc.G.A. de E.: Art.Concordancias: R.L.U. datos. según corresponda. de E.: Art. Concordancias: R. por parte del interesado.U. acompañando los informes que certifiquen que las condiciones del local cumplen con los requisitos establecidos en los Artículos 6o. Concordancias: R. previamente.. 117 a) 11 .. deberán solicitar y obtener..A. tendrán carácter de declaración jurada.: Art. según corresponda. la correspondiente autorización ante la DGH o la DREM.P.A.G. la presentación de un documento falso o falsificado. asumiendo aquél las acciones legales a que hubiere lugar. 7o.G.P.L. presentados ante la DGH o la DREM.
supermercados. estando. Dicha mención se hará en forma radial desde los puntos donde se pueden producir gases. Cincuenta (50) metros de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y centros de transformación y transformadores eléctricos. Todo Gasocentro debe contar.L. igualmente. 22 DISTANCIAS MINIMAS Artículo 19o. para el caso de los tanques..TITULO IV DE LA SEGURIDAD DE LOS GASOCENTROS CAPITULO I NORMAS PARA LA CONSTRUCCION Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES CONDICIONES DE SEGURIDAD. clínica. debe estar en forma permanente.. zonas militares. iglesia.Entre un Gasocentro y otro Gasocentro y/o una Planta Envasadora de GLP. mientras el Gasocentro se encuentra prestando servicio al público. las distancias mínimas serán de: CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO DISTANCIA DE UN GASOCENTRO Y/O PLANTA ENVASADORA DE GLP 12 .El responsable de las condiciones de seguridad de un Gasocentro. lugares de espectáculos públicos.P. mercados. al punto de descarga de la válvula de seguridad y a las conexiones de carga a los tanques.G. por lo menos. que tengan Licencia Municipal para tal fin. Dichas distancias mínimas serán las siguientes: a. establecimientos penitenciarios.Para otorgar Resolución Directoral de Autorización de Instalación de un Gasocentro en zonas urbanas. Cincuenta (50) metros del límite de propiedad de un predio destinado o con un proyecto aprobado para un centro educativo. se exigirán distancias mínimas.: Art. cine. 1 b).A. teatro. con la asesoría de un profesional en prevención de riesgos. que serán medidas como las proyecciones horizontales en el suelo y se tomarán referidas al Dispensador. estando obligado a cumplir con las disposiciones legales contenidas en el presente Reglamento. b.. Concordancias: R. además. cuarteles. hospital. obligado a cumplir con las disposiciones legales que sean aplicables. es el propietario/operador. un supervisor entrenado en operaciones y seguridad en el manejo de GLP.U.P. Asimismo. de E. aéreos. DISTANCIAS ENTRE GASOCENTROS Y/O UNA PLANTA ENVASADORA Artículo 20o. comisarías o zonas policiales. SUPERVISOR Artículo 18o.
+ 20 a 40 m3 250 m.A. mediante la construcción de sardineles pintados con pintura de fácil visibilidad diurna y nocturna.Hasta 10 m3 100 m.00 m. ni en terrenos que impidan una adecuada ventilación y dispersión de los vapores de GLP.U. Los Gasocentros se ubicarán en caso de intersecciones a nivel.) para las carreteras secundarias.00 m.00 m. Se prohíbe cualquier autorización para la instalación de Gasocentros en vía pública.) a una distancia mínima de veinticinco metros (25. TANQUES DE LOS GASOCENTROS DE CARRETERAS Artículo 24o. que vienen a ser las vías de ingreso y/o salida de los vehículos. d..). cuya longitud mínima será de veinticinco metros (25. 13 . independientemente de su capacidad.00 m..G. No está permitida su construcción en la parte baja de edificios. tanto para el ingreso o salida. independientes de la vía principal. Los Gasocentros sólo podrán tener acceso a la carretera mediante dos pistas de servicio de desaceleración y aceleración (entrada y salida). Deberá limitarse claramente. con el fin de disponer de espacio suficiente para la construcción de pistas de servicio. c. en caso de fugas. Los Dispensadores se ubicarán a una distancia mínima de viente metros (20.) del borde de la carretera al límite más cercano de la propiedad donde se ubicará el Gasocentro. la isla de seguridad formada por la carretera y las pistas de servicio. Concordancias: R.Los Gasocentros que se construyan a lo largo de las carreteras deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: a.P. a una distancia del centro de intersección no menor de doscientos metros (200.L. las pistas de servicio.00 m. etc. a fin que el tránsito vehicular quede canalizado y sólo pueda utilizarse.). éstos se ubicarán a una distancia mínima de cien metros (100.) del borde de la carretera al límite más cercano de la propiedad donde se proyecta ubicar el Gasocentro.) para las carreteras principales y cien metros (100.Los Gasocentros deberán construirse a cielo abierto. en sótanos de cualquier tipo. TANQUES ENTERRADOS O MONTICULADOS Artículo 21o.Los Gasocentros ubicados a lo largo de las carreteras tendrán sus construcciones (oficinas. 117 c) GASOCENTROS A LO LARGO DE LAS CARRETERAS Artículo 23o.: Art. b. + 10 a 20 m3 150 m. de E. desde el límite de propiedad de otro Gasocentro y/o de una Planta Envasadora de GLP..00 m.P.En los casos de los tanques enterrados o monticulados. área de tanques.. CONSTRUCCION DE LOS GASOCENTROS Artículo 22o.
en zona urbana..En las áreas urbanas. RETIRO MINIMO Artículo 26o. será de cuarenta y cinco grados (45o) sexagesimales como máximo y de treinta grados (30o) sexagesimales como mínimo.00 m. más de una entrada y una salida.00 m. ZONAS URBANAS. de los Gasocentros.50 m. y están obligados a colocar un aviso conteniendo tal prohibición.00 m. TECHADO DE LOS DISPENSADORES Artículo 30o.) como máximo. el ancho de las entradas y salidas no podrán exceder de doce metros (12. en el caso de carreteras el ángulo de entrada y salida de los Gasocentros será de treinta grados (30o) sexagesimales. medidas perpendicularmente al eje de las mismas. Para los gasocentros que se ubiquen en las carreteras.00 m. siendo obligatorio tener una entrada y una salida por la misma calle..Para la isla de Dispensadores en zonas urbanas. y los radios de giro deberán ser tomados íntegramente dentro de la propiedad. En las zonas colindantes con las vías de tránsito. deberán mantenerse o construirse veredas o sardineles.Todo Gasocentro no podrá tener sobre la misma calle. con excepción.) para vehículos de carga y autobuses..El ángulo de las entradas y salidas de los Gasocentros. ISLA DE DISPENSADORES. El ángulo se medirá desde el alineamiento del borde interior de la vereda. AREAS URBANAS.) no podrán prestar servicio a vehículos de carga y autobuses. Los Gasocentros que no satisfagan el radio mínimo de giro de catorce metros (14. y de seis metros y cincuenta centímetros (6.Para los Gasocentros ubicados en zonas urbanas. del espacio destinado al ingreso y salida de vehículo.) a partir del borde interior de la vereda..00 m.. respecto de la vereda más baja con la calzada.. no pudiendo hacer uso de las esquinas para ingresos y salidas. ANGULO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS Artículo 28o. IMPOSIBILIDAD DE TENER MAS DE UNA ENTRADA Y SALIDA SOBRE LA MISMA CALLE Artículo 29o. La entrada o salida afectará solamente a la vereda que da frente a la propiedad utilizada. con una pendiente del diez por ciento (10%) como máximo en los tramos de unión de ambas veredas. En carreteras. el área mínima de terreno estará en función del radio de giro por cada isla dentro del Gasocentro. ANCHO DE ENTRADAS Y SALIDAS Artículo 27o. en cuya zona la vereda tendrá la mitad de la altura prevista. el área de terreno estará en función de las especificaciones anotadas en los Artículos 23o y 24o.).) como mínimo y ocho metros (8. el ancho de las entradas y de salidas será de seis metros (6. de acuerdo al ancho y nivel fijados por el Departamento de Obras del Municipio Distrital.) para los demás vehículos.00 m.En caso se desee techar las zonas adyacentes a los Dispensadores o grupos 14 . el retiro mínimo será de cinco metros (5. el radio mínimo será de catorce metros (14. medidas tomadas dentro de la proyección del límite de propiedad a la calzada. medida perpendicularmente al eje de las mismas.GASOCENTROS UBICADOS EN ZONAS URBANAS Artículo 25o.
). APLICACION DEL REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCION Artículo 32o. la altura mínima será de cuatro metros y noventa centímetros (4. El techo deberá ser de material resistente a fuego y todas las instalaciones eléctricas deberán ser a prueba de explosión incluyendo la luminaria utilizada.Todo el material de construcción utilizado en los Gasocentros debe ser no combustible dentro de un radio de diez metros (10.En lo no previsto en este Reglamento.de Dispensadores donde se detienen los vehículos para su servicio...90 m.) de los puntos de transferencia de GLP. 15 . MATERIAL UTILIZADO Artículo 31o. para otorgar las autorizaciones de construcción e instalación se regirá por el RNC vigente.00 m.
podrán ser 16 . lo cual será acreditado mediante certificados otorgados por organismos de certificación acreditados ante INDECOPI. Tipo de acero utilizado.. y.. de E.U. ESPECIFICACIONES TECNICAS. Concordancias: R. Presión de prueba hidrostática. Presión de operación. Toda la información deberá estar estampada en placa visible. Porcentaje de radiografiado del cien por ciento (100%) de la soldadura. d.A. adherida al tanque de almacenamiento. e. División 1 o División 2. 51 TANQUES DE ALMACENAMIENTO. en caso de ausencia. CERTIFICACION ACREDITADA POR EL INDECOPI Artículo 34o.Los Gasocentros únicamente operarán con tanques de almacenamiento que hayan sido fabricados de acuerdo a especificaciones que señalan las normas mencionadas en el artículo anterior.P. Nombre del Fabricante. b. Entre otros datos. para recipientes a presión. por lo establecido en el Código ASME Sección VIII.G. Normas de diseño y fabricación.Los tanques de almacenamiento de GLP. fabricados y probados. c. f.L. de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Peruana emitida por INDECOPI.: Art.Los Gasocentros deben tener tanques de almacenamiento de GLP diseñados.CAPITULO II TANQUES DE ALMACENAMIENTO NORMAS TECNICAS Artículo 33o.P.. Fecha de fabricación. g. Presión de diseño h. REQUISITO PARA LA INSTALACION DE LOS TANQUES Artículo 35o. en los Gasocentros. el Certificado indicará lo siguiente: a. Capacidad total del tanque. i.
Reparaciones efectuadas a los accesorios. con los siguientes accesorios. Fecha de las pruebas realizadas.00 m. LIBRO DE REGISTRO DE INSPECCIONES Artículo 37o. Ubicación a nivel de piso o enterrado.. c. b. excepto en las conexiones que corresponden a válvulas de seguridad (Válvulas Nivel Líquido). Válvula check en las conexiones de entrada de GLP al tanque. deben contar con la certificación del fabricantes y. si ésta supera un orificio interno No 54. enterrados o monticulados. d. (3/4 de pulgada) en tubo de Cédula 80 (soldada) y deberá contar con doble válvula. f.instalados a nivel de piso a una altura máxima de un metro (1.) del nivel inferior del tanque. 17 . separadas como mínimo 0. se debe contar con la certificación de que éste ha sido construido para tal condición. e.Cada tanque de almacenamiento de GLP debe contar con un Libro de Registro de Inspecciones. autorizado por la DGH o la DREM. Toda línea de purga no será menor a 1. instalados en los Gasocentros. h. Manómetro calibrado con conexión a la fase de vapor. Fecha y resultados de las inspecciones. Fecha de instalación. incluyendo la conexión del manómetro. i. válvulas de exceso de flujo en todas las conexiones de salida de GLP. Termómetro ubicado en el nivel mínimo del líquido. Número de serie. Medidor de nivel con indicador local. Descripción y resultados de las pruebas realizadas. g. c. con un rango de cero (0) a trescientas (300) libras por pulgada cuadrada (psi) como mínimo. a. CERTIFICACION DEL FABRICANTE Artículo 36o. Línea a tierra para descarga de corriente estática. Nombre del fabricante. f. según corresponda. e.Los tanques de almacenamiento. Cambio de ubicación.905 cm. como mínimo. b.30 m. en el que se consignará la siguiente información: a. y la segunda válvula contará con un tapón roscado en el extremo libre. Si la instalación del tanque de almacenamiento será enterrado o monticulado. Fecha de fabricación.. j. en función de lo que defina el Estudio de Riesgos. d.
de todos los tanques y accesorios. número de las Naciones Unidas (UN 1075) y la simbología de NFPA 49/325M (1. El tanque haya estado expuesto al fuego. según lo indicado por la Norma Técnica Peruana No 399.015. c.. para el mantenimiento.. Las pruebas realizadas deberán anotarse en el Libro de Registro de Inspecciones y la entidad que las realiza deberá emitir los certificados correspondientes. debidamente suscritos. instalados a nivel de piso. Se instale un tanque nuevo.Los propietarios u operadores de los Gasocentros deberán contratar a un profesional o una empresa especializada en mantenimiento de instalaciones de GLP. NO FUMAR" en letras de imprenta perfectamente visibles. b. de acuerdo a lo que establecen las normas técnicas vigentes. El tanque haya sufrido daños por sismos.. NO FUMAR" Artículo 41o. Se reinstale un tanque trasladado de otro lugar. e. deben tener pintado. CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GLP Artículo 39o. 18 .. Se reparen. PRUEBAS E INSPECCIONES Artículo 40o. reemplacen o trasladen los accesorios conformantes de todo el sistema de recepción. inundaciones y otros casos fortuitos. vibraciones u otros movimientos. si fuera el caso. d. almacenamiento y despacho de GLP para vehículos. No se conozcan los resultados de las pruebas realizadas anteriormente.4. inspeccionen. incluyendo verificación de la protección catódica contra la corrosión. la frase "GAS COMBUSTIBLE. Adicionalmente.Los tanques de almacenamiento en los Gasocentros.Las pruebas e inspecciones a que se refiere el artículo anterior deberán realizarse de acuerdo a la normatividad técnica vigente y cuando se den las siguientes condiciones: a.CAPACIDAD MINIMA DE LOS TANQUES Artículo 38o. en el cuerpo del mismo. deberá señalizarse con el símbolo pictórico (rombo) de la Norma Técnica Peruana No 399.0).Cada tanque de almacenamiento de los Gasocentros no podrá tener una capacidad menor al equivalente de cinco metros cúbicos (5 m3) de capacidad de agua y la máxima capacidad total instalada en un Gasocentro no podrá superar el equivalente de cuarenta metros cúbicos (40 m3) de capacidad de agua. inscrita en el Registro de la DGH. f. conforme se señala en el Artículo 35o del presente Reglamento. OBLIGACION DE GRABARA LA FRASE "GAS COMBUSTIBLE.010. sobre fondo vivamente contrastante. la revisión total. pruebas de presión hidrostática y medición de espesor.
En el área donde se encuentren instalados los tanques enterrados o monticulados deben colocarse paneles externos. sobre fondo vivamente contrastante.Los tanques para almacenamiento de GLP se instalarán sobre bases de concreto armado o mampostería. API 12B.Los tanques de almacenamiento instalados a nivel del piso. térmicos..0 m. tales como efectos sísmicos. con un espesor de treinta centímetros (0. deben estar protegidas adecuadamente. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ASME Artículo 45o.75 m. o sus equivalentes. ESTUDIO DE RIESGOS Artículo 43o. con las frase "GAS COMBUSTIBLE.Los tanques enterrados o monticulados deben ser diseñados y construidos de acuerdo con las Normas ASME. la misma que debe tener una altura mínima de un metro y setenticinco centímetros (1.010. igualmente el símbolo pictórico (rombo) y la simbología a que se hace referencia en el párrafo precedente.) de la proyección horizontal del tanque o de la base del talud. vibraciones. API Std. y. enterrados o monticulados. para lo cual..La mínima profundidad de la parte superior de un tanque con relación al enterrado deberá ser de sesenta centímetros (0. UL 142. específicas para tal fin y estar provistos de protección catódica y protección anticorrosiva.) y máxima de dos metros (2.El Estudio de Riesgos definirá si el ambiente. deben estar separados del área de despacho y de las demás instalaciones del establecimiento por una pared deflectora de material noble y resistente al fuego.. 2510. API Std. tal como arena de río o polvillo de cantera. respecto a la proyección horizontal del tanque más cercano. asimismo. 620. La transferencia de GLP líquido a tanques debe tener un punto de carga en un área externa del tanque de almacenamiento de GLP..) como mínimo. 19 .00 m. API 650. API Std. FORMA DE INSTALACION DE LOS TANQUES Artículo 44o. Las válvulas y accesorios del tanque deben ser accesibles para la operación y mantenimiento. donde estén ubicados los tanques instalados a nivel del piso. deben estar protegidos por defensas contra impacto.60 m. como mínimo. 2510A. API 12D. Está prohibido el tránsito vehicular sobre el área de tanques enterrados. y de fácil acceso en caso de presentarse una situación de emergencia. API 12F. según lo indicado por la Norma Técnica Peruana No 399. MINIMA PROFUNDIDAD DE LA PARTE SUPERIOR DE UN TANQUE Artículo 46o. etc. Las bases y los soportes deben diseñarse considerando todos los esfuerzos que pueden existir. y deben estar cubiertos por material no corrosivo.). UL 58.00 m.). Los tanques deben ser construidos de acuerdo a reconocidos estándares de diseño como: ASME Sección VIII División 1 o División 2. a una distancia de tres metros (3. El panel contendrá. NO FUMAR" en letras de imprenta perfectamente visibles.) y estar a una distancia de un metro (1.. el área respectiva debe estar señalizada y protegida con barreras físicas. deben estar colocados dentro de una zona de seguridad delimitada por una cerca metálica de reja o malla. ZONA DE SEGURIDAD DELIMITADA Artículo 42o. UL 1316. Los soportes serán diseñados considerando grado ocho (8) en la escala sísmica de Mercalli Modificada.30 m.
DISTANCIAS Artículo 47o. LECTURA DE MEDIDORES Artículo 50o. etc.Las válvulas de seguridad de los tanques para el uso de GLP.60 m..00 m.00 m.) deben estar ubicados a una distancia no menor a siete metros y sesenta centímetros (7. que no deberá presentar obstáculo al fácil acceso a las válvulas.Los instrumentos de lectura.Las distancias mínimas de los tanques de almacenamiento a los límites (frontal.. revisadas y calibradas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.) con respecto a la proyección horizontal de las líneas aéreas que conduzcan electricidad de media o alta tensión y a una distancia mínima de ocho metros (8.5 1.0 5.0 1.5 20 .Los puntos de carga de los tanques deben ubicarse a una distancia mínima de diez metros (10.0 5.60 m. El sistema de descarga debe ser vertical.. la que sea más elevada.) de los edificios más cercanos. VALVULAS DE SEGURIDAD Artículo 48o.. que se encuentran sobre los cuatro metros y sesenta centímetros (4. entubado y a una altura mínima de dos metros (2. del tanque de almacenamiento se ubicarán en una posición que permita su fácil lectura para el operador.5 1.0 De + 10 a 40 15. DISTANCIAS MINIMAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Artículo 51o. Estas válvulas deben ser inspeccionadas.PUNTOS DE CARGA DE LOS TANQUES. y deben estar entubadas y protegidas del ingreso de elementos extraños.. en los tanques instalados a nivel del piso.0 1.Para facilitar la lectura de los medidores de nivel de líquido.) a las conexiones de carga a los tanques o a los puntos de descarga de la válvula de seguridad. deben ser aprobadas y certificadas por el fabricante. lo cual debe constar en el Libro de Registro de Inspecciones.. INSTRUMENTOS DE LECTURA Artículo 49o. Las subestaciones eléctricas o los transformadores eléctricos elevados.00 m. laterales y posterior) de la propiedad del Gasocentro. serán las siguientes: DISTANCIA EN METROS Capacidad de Al límite de la Entre tanques agua del Tanque Propiedad Contiguos de GLP m3 A nivel Enterrado A nivel Enterrado del piso del piso De 5 a 10 8. debe contarse con una escalerilla fija metálica o de material no combustible.) del nivel del piso o del punto superior del tanque. como manómetros. donde puedan existir atmósferas dentro del rango de explosividad. termómetros.
y cubierta de un material no corrosivo. que sean autorizadas o certificadas por el fabricante para usar GLP. pintado en negro por cada metro de tubería.. señalado en el Artículo 47o. Estas pruebas deben ser auditadas por una Empresa de Auditoría. Deben tener señalización en superficie para protegerlas de futuras excavaciones. En las pruebas hidrostáticas se aplicarán presiones que no sean inferiores a una y media veces (1. la que sea mayor.Las empaquetaduras de las conexiones deben ser de material resistente al fuego y al GLP. a conectarse en el punto de llenado. las siglas GLP y flechas que indiquen el sentido del flujo. ACCESORIOS Y VALVULAS. EMPAQUETADURA DE LAS CONEXIONES. VALVULA DE SEGURIDAD O DE ALIVIO Artículo 55o. La presión de apertura no debe ser menor de cuatrocientas libras por pulgada cuadrada (400 psi) ni mayor de quinientos libras por pulgada cuadrada (500 psi). Se debe disponer que la descarga se efectúe en un lugar apropiado y en forma segura. la profundidad mínima será de sesenta centímetros (0.012). con recubrimiento anticorrosivo con acabado en pintura amarilla ocre. y deben garantizar hermeticidad. El dispositivo aliviador de presión descargará a la atmósfera. DESCARGA DE GLP DESDE LOS CAMIONES TANQUE Artículo 56o.Se instalará una válvula de seguridad o de alivio con capacidad de descarga adecuada en los tramos de tubería en que pueda quedar atrapado el GLP en su fase líquida.Cuando se instalen tuberías enterradas..CAPITULO III NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES INSTALACION DE TUBERIAS. ESTACIONAMIENTO DEL CAMION TANQUE 21 .30 m. Deben tener un punto de fusión sobre los quinientos treintiocho grados centígrados (538oC) y ser de metal u otro material adecuado confinado en el metal.) como mínimo.Todas las tuberías.. TUBERIAS. INDECOPI S-3 (NTP 399. PROFUNDIDAD MINIMA Artículo 52o. entre las válvulas de cierre.5) la presión de trabajo o la presión de vapor más alta esperada. en su fase líquida y de vapor.60 m. tal como arena de río o polvo de cantera con un espesor de treinta centímetros (0. PRUEBAS HIDROSTATICAS Artículo 54o. Se debe considerar y tomar precauciones especiales sobre el efecto que puedan tener sobre ellas las cargas originadas por el tránsito y movimientos sísmicos.. Todos los camiones deberán contar obligatoriamente con silenciador matachispas. de acuerdo a la norma NFPA 58. MATERIAL A UTILIZAR Artículo 53o.) bajo el nivel del piso y contará con protección catódica.La descarga de GLP desde los Camiones Tanque a los tanques de almacenamiento se efectuará por medio de bombas de GLP fijas e incorporadas en el mismo camión tanque y mangueras con conexiones de ajuste hermético. accesorios y válvulas deben ser probadas luego de su montaje..
durante el tiempo que no estén en uso.El Camión Tanque que abastece GLP a los Gasocentros deberá estacionarse dentro de las instalaciones del Gasocentro. Cierre automático a través de un activador térmico. 22 . Las tomas.) desde la unión de la manguera con válvula de desconexión rápida hasta la línea en que se instalará la válvula de cierre de emergencia en un tramo sin obstrucciones.. que le permita la descarga de electricidad estática. d. deben protegerse con tapón o capuchón adecuado.Toda operación de descarga del Camión Tanque a los tanques de almacenamiento del Gasocentro. éstos deben tener una temperatura de fusión que no supere los cien grados centígrados (100o). a una distancia no menor de tres metros (3. Cierre manual desde una distancia remota. Cierre manual en el sitio de la instalación. b. estando terminantemente prohibido estacionarse en la vía pública. c. se deberá suspender la atención. El elemento sensible de la válvula que actúa térmicamente debe quedar a no más de un metro y cincuenta centímetros (1.) del punto de llenado y orientado hacia la zona de salida del establecimiento. c. debilitando dichos puntos de contacto. FORMA DE DESCARGA DEL CAMION TANQUE Artículo 60o. el daño que éste pudiera ocasionar ocurra en la manguera con la válvula de desconexión rápida.50 m.. debe haber una válvula de desconexión rápida (pull away) y una válvula de cierre de emergencia (shut off).00 m. Debe evitarse que las mangueras de descarga se maltratan por rozamiento o fricción contra el piso u otra superficie.La tubería en la que se instale la válvula de cierre de emergencia tendrá un anclaje instalado de manera tal que. El Camión Tanque debe estar permanentemente conectado a una línea a tierra..00 m.Artículo 57o. b. TUBERIA EN LA QUE SE INSTALE LA VALVULA DE CIERRE DE EMERGENCIA Artículo 59o. ALMACENAMIENTO PROXIMOS A LA MANGUERA DE CARGA Artículo 58o. e. quedando de esta forma.En la instalación para el abastecimiento de los tanques de almacenamiento próximos a la manguera de carga. que la manguera esté libre de dobleces tanto cuando está en uso como cuando no se emplea. intacto el sistema. f.) ni mayor de treinta metros (30.. la que contará con lo siguiente: a. debidamente calzado con tacos. No está permitido el uso de tuberías rígidas con codos giratorios. si por alguna causa se produjera una tracción excesiva. Cuando el punto de transferencia esté ubicado en una zona que implique riesgo durante la recepción. debe cumplir con lo siguiente: a. La conexión debe ser tal. De emplearse elementos fusibles.
. deben ser resistentes al GLP a las condiciones de servicio. etc. Los accesorios soldados serán de acero. Podrán usarse tuberías metálicas flexibles para la interconexión entre recipientes fijos. los siguientes: cédula 80 para instalaciones roscadas y cédula 40 para instalaciones soldadas. Las uniones de tuberías mayores a dos (2) pulgadas de diámetro nominal sólo podrán ser soldadas o bridadas. Se debe utilizar tuberías de acero sin costura no menor de cédula 40. TUBERIAS Y FACILIDADES Artículo 62o. TOMAS Y SISTEMAS.g. las tuberías y facilidades deben satisfacer las normas o requisitos del ANSI B31. de acuerdo a lo que indica el NFPA 58 (2-3.. En líneas con bajas temperaturas de servicio no se podrán usar uniones roscadas. h. Todos los materiales. f. excepto en las líneas de diámetros pequeños como las líneas de instrumentación. e.3 o del ANSI B31.Las tomas y el sistema se protegerán contra posibles golpes o deterioros causados por vehículos o personas. incluyendo las válvulas. 23 .2) Edición 1995. Las bombas. así como lo indicado a continuación: a. Se deben colocar tranqueras o avisos adecuadamente identificados para su fácil visibilidad a cualquier hora del día o de la noche.4. en caso de ser aplicable. Cuando el Camión Tanque esté descargando GLP en el Gasocentro. sin costura y de espesor o cédula similar a la tubería que conecta. filtros. sellos. c.1. no se permitirá el ingreso de vehículos. PROTECCION Artículo 61o. para garantizar su integridad. deben ser adecuados para el servicio de GLP y estarán marcados con la presión máxima de trabajo. b. medidores. etc.. Las válvulas de cierre más cercanas al tanque y las válvulas de alivio serán de acero o metal con punto de fusión mayor a 1500oF (815oC). d. también se podrá considerar como espesores mínimos de tuberías de acero al carbono.En los tanques de almacenamiento de GLP.3. g. El espesor de las tuberías será igual o mayor que lo indicado por las normas de ANSI B31. empaques. Los accesorios roscados y los coples serán de acero forjado Clase 300 (300 libras por pulgada cuadrada).
resistentes a la corrosión y a prueba de roedores. DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGENCIA Artículo 68o... a la vez.. deberá accionar el sistema de agua contra incendio. Uno deberá ubicarse dentro del perímetro de seguridad y el otro más alejado de éste. REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Artículo 66o. deberá cumplir con las especificaciones de la Clase I División 1 ó 2 Grupo D del Código Nacional de Electricidad o NFPA 70. de preferencia empotradas o enterradas. deberá ser mantenida durante toda la vida útil de las instalaciones. los cuales deberán contar con el certificado de fabricación que garantice dicha característica y estará indicada en la placa de los equipos.. LINEAS DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA Artículo 64o. cuyos resultados deben reportarse en el Libro de Inspecciones del Gasocentro.Todo equipo eléctrico debe tener conexión a tierra para descarga de la corriente estática. a fin de comprobar el estado de sus conductores y su aislamiento. INTERRUPTORES DE CORTE DE ENERGIA ELECTRICA Artículo 65o. en toda área o zona donde puedan existir vapores inflamables.El diseño de las instalaciones eléctricas y la selección de los equipos y materiales que se empleen dentro de las zonas de tanques de almacenamiento y.Las instalaciones eléctricas deben revisarse por lo menos una vez al año. actúen sobre las unidades de suministro de GLP distantes de ellas y fácilmente ubicables. Deberán cumplir y ser instaladas de acuerdo con las especificaciones de la Clase I División 1 ó 2 Grupo C y D del Código Nacional de Electricidad y NFPA 70.Las instalaciones deben estar provistas de un dispositivo de parada de emergencia que permita..Deben instalarse no menos de dos (2 interruptores generales de corte de energía eléctrica para que. CONEXION A TIERRA Artículo 67o.Las líneas de conducción de energía eléctrica deberán ser entubadas herméticamente. última versión. Los sistemas de almacenamiento de llenado y descarga de GLP deben tener conexión de descarga de electricidad estática a tierra. aislar todos los equipos eléctricos situados al interior del 24 . según su ubicación. última versión.. y. en general. Adicionalmente. en casos de emergencia.CAPITULO IV INSTALACIONES ELECTRICAS Y OTRAS DISEÑO Artículo 63o.
debe instalarse un sistema de pararrayos. SISTEMA DE PARARRAYOS Artículo 70o. diseñado adecuadamente para proteger la instalación. INSTALACIONES TELEFONICAS Artículo 71o. empotradas o enterradas y a prueba de explosión.. OBLIGACION DE CONTAR CON ILUMINACION ELECTRICA Artículo 69o.En los lugares donde puedan ocurrir o existan tormentas eléctricas.. a no menos de seis metros (6.En los lugares donde no se cuente con servicio público de electricidad.) y no más de treinta metros (30. es obligatorio contar con otros medios para la iluminación eléctrica del Gasocentro. 25 ..Las instalaciones telefónicas o de intercomunicación deben ser entubadas herméticamente. siempre que estén dentro de un área clasificada como Clase I División 1 ó 2 Grupo C y D.establecimiento y cerrar las válvulas más cercanas al Dispensador (válvula solenoide) situadas en las tuberías de unión entre el Dispensador y el tanque de almacenamiento (fase líquida y gaseosa).00 m.) del Dispensador.00 m.
.En las islas de los Dispensadores de los Gasocentros. "APAGUE SU MOTOR".).VARIOS DISEÑO Artículo 72o. Los Dispensadores deben ser instalados en forma fija.Sólo se podrán utilizar Dispensadores fabricados de acuerdo a normas internacionales.00 m.Los Dispensadores deben ser provistos de conexiones a tierra que permitan la descarga de la electricidad estática. sin posibilidad de fijación. El modelo de pistola a utilizarse deberá ser de tipo normalizado. reconocidas mediante un certificado otorgado por el fabricante.) como mínimo entre el Dispensador y los vehículos.CAPITULO V DISPENSADORES . LETREROS Artículo 74o.20 m.Los Dispensadores deben ser diseñados para asegurar un flujo constante de GLP en forma segura. DISTANCIA DE LAS ISLAS DE LOS DISPENSADORES Artículo 77o. ISLA DE LOS DISPENSADORES. Debe tener un dispositivo que impida la salida del GLP si no está conectada a la válvula de llenado del tanque del vehículo. fierro o cualquier otro diseño efectivo contra choques. y estar dispuestas de tal manera que quede un espacio libre de cincuenta centímetros (0. previniendo fugas y accidentes.. las que se destacarán con pintura de fácil visibilidad.. DISPENSADORES.La pistola de llenado será metálica. Además deben tener defensas de concreto. Las islas deberán tener una altura mínima de veinte centímetros (0. 26 . CONEXIONES A TIERRA Artículo 75o.Las islas de los Dispensadores de los Gasocentros deberán estar a una distancia mínima de cinco metros (5. deben colocarse letreros con indicaciones de "NO FUMAR".).. deberá estar provista de una válvula que sólo permita que fluya el GLP al tanque cuando se mantenga abierto manualmente.50 m. medidos desde la proyección horizontal del tanque de almacenamiento de GLP más cercano. cerrándose automáticamente en el momento de soltarse la presión manual... PISTOLA DE LLENADO Artículo 76o. "APAGUE EQUIPOS ELECTRICOS". NORMA INTERNACIONALES Artículo 73o.
la presión de la prueba hidrostática deberá ser dos (2) veces la presión de trabajo..8) kilogramos por centímetro cuadrado (350 psi)..La manguera debe tener en uno de sus extremos una sección débil o un enlace separable. SECCION DEBIL O ENLACE SEPARABLE Artículo 83o. la manguera debe tener en uno de sus extremos un dispositivo automático que impida el vaciado de GLP al aire libre.. La presión de apertura no deberá ser menor a veintiocho y doce centésimos (28. en caso de ruptura.CANTIDAD MAXIMA DE LLENADO Artículo 78o. VALVULA DE CIERRE Artículo 82o. 27 .Queda terminantemente prohibido que los tanques de los vehículos a GLP sean llenados a más del ochenta por ciento (80%) de capacidad de los mismos. MANGUERAS DE DESPACHO.. lo cual resulta cuarentisiete y seis décimas (47.Los Dispensadores deben contar con un dispositivo de compensación volumétrica que corrija automáticamente las distorsiones en el volumen por efecto de la temperatura y densidad. CAPACIDAD DE LAS MANGUERAS Artículo 81o.6) kilogramos por centímetro cuadrado (700 psi).. deben haber ido fabricadas para el manipuleo de este tipo de combustibles. por el cierre de dos (2) válvulas en sus extremos. Asimismo. destinado a romperse o desengancharse en caso de sufrir una tracción anormal.Las mangueras con sus conexiones de servicio instaladas deben ser capaces de soportar una presión de trabajo no inferior a veintitrés y ocho décimas (23. Las mangueras que se usen para despacho de GLP deben protegerse contra presiones hidrostáticas excesivas mediante válvulas de alivio de seguridad instaladas convenientemente. MANGUERAS Artículo 80o. cuando la manguera permanezca con GLP atrapado en la misma. ser resistentes a la acción de éste con una presión de ruptura de ciento veinte (120) kilogramos por centímetro cuadrado (1.12) kilogramos por centímetro cuadrado o cuatrocientas (400) libras por pulgada cuadrada ni mayor de treintiocho y veintiún centésimos (38. esta condición básica de seguridad deberá destacarse mediante letreros visibles a cualquier hora del día y de la noche. Si se somete el conjunto a una prueba de fugas.Las mangueras de despacho contarán con una válvula de cierre rápido en su extremo libre.8) kilogramos por centímetro cuadrado (350 psi). MAGUERAS. DISPOSITIVO DE COMPENSACION VOLUMETRICA Artículo 79o.Las mangueras que se usen en el despacho de GLP.750 psi) o más y a una presión de trabajo no inferior a veintitrés y ocho décimas (23..21) kilogramos por centímetro cuadrado.
DISPOSICIONES PARA EXPENDER GLP Artículo 90o.La especificación de GLP a utilizarse para la carburación de vehículos deberá ser la que establece la respectiva Norma Técnica Peruana.. debiendo asegurarse.. deben ser de quince centímetros (0. Sólo podrán permanecer estacionados dentro de los límites del establecimiento los vehículos que se encuentren en proceso de abastecimiento del servicio.Todo el personal que labora en los Gasocentros debe estar entrenado en el uso de extintores y en prácticas contraincendio.Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos en los Gasocentros. ENTRADAS. libres de obstáculos y tendrán indicados el sentido del tránsito con flechas pintadas claramente visibles.Si el equipo de bombeo destinado a la transferencia del GLP de los tanques de almacenamiento a los Dispensadores. para evitar la acumulación de vapores inflamables. se ubica en una fosa. Los vehículos deben tener apagado el motor o cualquier dispositivo que pueda producir chispa o punto de ignición.Las entradas...15 m.. Dicho entrenamiento debe efectuarse. una vez al año.. en los ingresos y salidas. de acuerdo a las acciones preplaneadas en el Plan de Contingencia. SARDINELES DE PROTECCION Artículo 88o.. debiéndose colocar avisos visibles que indiquen esta prohibición. PROHIBICION DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Artículo 85o. ésta deberá estar cubierta y protegida. SALIDAS Y PATIO DE MANIOBRAS DE LOS GASOCENTROS Artículo 86o. otorgado por una entidad reconocida por la DGH. 28 . ESPECIFICACION DE GLP Artículo 87o. ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LOS GASOCENTROS Artículo 89o.EQUIPO DE BOMBEO Artículo 84o. además una ventilación mecánica.) de altura y destacarse con pintura de fácil visibilidad permanente. y contar con un Certificado de haber asistido a cursos prácticos sobre operaciones y emergencias en GLP.Los sardineles de protección. a prueba de explosión. identificándose como zona rígida con los colores establecidos por las normas de tránsito. cuando menos.Para expender GLP. los Gasocentros deben cumplir las siguientes disposiciones: a. salidas y patio de maniobras de los Gasocentros deben conservarse limpios.
). c. y. 29 . Deben cumplir con las distancias mínimas establecidas en los Artículos 19o. exclusivamente para las operaciones de GLP..Los Gasocentros están prohibidos de envasar y vender GLP en cilindros portátiles. c. Las distancias mínimas entre los puntos más cercanos de las islas de los Dispensadores de GLP y de los Dispensadores o surtidores de combustibles líquidos deberá ser de seis metros (6. Los vehículos de transporte público no deben ser aprovisionados de GLP. mientras mantengan pasajeros en su interior. b. aquellas que resulten aplicables. a la fecha de vigencia del presente Reglamento.Las Estaciones de Servicios que.. Los vehículos deben tener identificación visible que indique que usa GLP como combustible. del Artículo 60o. se encuentren debidamente autorizadas y registradas en la DGH. d. 20o y 21o del presente Reglamento.0 m. debidamente entrenado en los procedimientos que se indican en el Artículo 18o del presente Reglamento. y. d. Deben contar con Supervisor. el pago por consumo de combustible deberá realizarse únicamente cuando la manguera del Dispensador haya sido desconectada del vehículo y colocada en el Dispensador. e. PROHIBICION DE ENVASAR Y VENDER GLP EN CILINDROS PORTATILES Artículo 91o. La ubicación de las islas de los Dispensadores de GLP debe disponerse de tal forma que los vehículos que ingresan o se retiren de las islas de los Dispensadores o surtidores de combustibles líquidos no transiten por la zona de venta de GLP. podrán vender GLP para uso automotor. VENTA DE GLP PARA USO AUTOMOTOR Artículo 92o. estén expendiendo combustibles líquidos. Se deberá cumplir con lo establecido en el inciso g. El tránsito vehicular en la zona de venta de GLP debe restringirse a los vehículos que ingresan para adquirir GLP y los Camiones-Tanques que abastecen los tanques de almacenamiento. en consecuencia.b. En zonas urbanas no se expenderá combustible a vehículos que transporten carga con materiales inflamables o explosivos u otros catalogados como materiales peligrosos. siempre que cuenten con un área disponible y apropiada para ello y bajo las siguientes condiciones de seguridad: a.
basándose en un Estudio de Riesgos realizado por profesionales especialistas. de E.A. deberá instalarse un detector adicional en el pozo de la bomba. Si el tanque fuera enterrado o monticulado. incluyendo uno que señale "PELIGRO GAS INFLAMABLE". el mismo que debe accionar un sistema de alarma cuando detecte el veinticinco por ciento (25%) del límite inferior de explosividad. 95 30 . cuyos tubos de escape estén perforados o deteriorados o desprovistos de matachispas o silenciadores. con un mínimo de dos (2) detectores.).L. SISTEMA DETECTOR DE GASES Artículo 94o. debidamente colegiados y hábiles. calibrado periódicamente para detectar concentraciones de GLP en el ambiente y medir al cien por ciento (100%) el límite inferior de explosividad.) del fondo. El uso de todo tipo de lámpara de mano a base de combustibles y eléctricas que no sean apropiadas para atmósferas de gas inflamable.: Art. debe planificarse un sistema de protección contra incendios. c. donde se den a conocer a los usuarios las prohibiciones señaladas precedentemente.G. La circulación de vehículos de combustión interna.25 m. de acuerdo a la Norma Técnica Peruana No 399.P. queda terminantemente prohibida la instalación de talleres para la reparación de unidades automotrices o de otros talleres donde se pueda generar chispas o exista la necesidad de hacer uso de fuego abierto. uno de ellos ubicado en el punto de transferencia y otro en la zona de tanques u otras áreas críticas. b. ESTUDIO DE RIESGOS Artículo 93o. de acuerdo a la norma NFPA 72.En los Gasocentros queda terminantemente prohibido: a..U.CAPITULO VI PROTECCION CONTRA INCENDIOS SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. Producir cualquier clase de fuego abierto a menos de cincuenta metros (50.Los Gasocentros deben tener un sistema detector continuo de gases. a veinticinco centímetros (0. PROHIBICIONES EN LOS GASOCENTROS Artículo 95o. Concordancias: R.P. Asimismo.. d.009.. Los Gasocentros deben contar con letreros. desde el inicio de la elaboración del Proyecto. en lugares visibles. sean estos independientes o integrantes de una empresa para Estudio de Riesgos. Debe tenerse en consideración las circunstancias relacionadas con la exposición de fugas e incendios a otros predios y las facilidades de acceso e intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.En todo Gasocentro. Fumar.0 m. instalado y mantenido de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
los que serán ubicados en la isla de Dispensadores y en el área de tanques. Adicionalmente. En las áreas urbanas.043-- 31 .no menor a 20:A:80 BC). además de ser constante. es requisito indispensable. su selección e instalación deberá cumplir con el Código NFPA-20.892. con un flujo asegurado de un mínimo de 1. de acuerdo a lo que indique la Norma Técnica Peruana No 350.00 m. que la red pública de agua..7 lps (500 gpm). ESTUDIO DE RIESGOS. el recurrente deberá coordinar su instalación con la entidad competente. BOMBAS DE AGUA CONTRAINCENDIO Artículo 98o. Dicho generador eléctrico deberá estar a quince metros (15.El volumen mínimo de reserva de agua contraincendio. cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base de monofosfato de amonio y con rating de extinción certificado --U.. determinará los recursos de agua y otros elementos contraincendio con que contará la propia instalación y facilidades ante un caso de incendio. y. a un régimen de 0.25 gpm/p2 (10. RECURSOS DE AGUA Artículo 97o. Cuando en el área de influencia del Gasocentro no existan hidrantes o grifos contraincendios. deberá contar con un (1) extintor rodante de cincuenta kilogramos (50 k. además de ser alimentadas independientemente del interruptor general de la instalación.L.L. Debe considerarse que la mínima protección consiste en refrigerar el tanque que se encuentra en emergencia. calidad y tipo.Todo Gasocentro. o NTP 350. con un generador eléctrico que permita su operación en caso de corte o suspensión de energía eléctrica. será el requerido para mantener dos (2) horas de abastecimiento de agua para enfriamiento. cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base de monofosfato de amonio y con rating de extinción certificado --U. por actuación del sistema de detección de incendio o fugas que se instale en el Gasocentro. EXTINTORES PORTATILES Y RODANTES Artículo 99o. tenga un mínimo de dos (2) hidrantes o grifos contraincendio.Las bombas de agua contraincendio que sean accionadas por motor eléctrico deben contar. Como mínimo deberá contar con dos (2) extintores portátiles de doce kilogramos (12 k. ser a prueba de explosión si no se encuentra en una ubicación aislada de las áreas de almacenamiento y Dispensadores. así como los tanques inmediatamente contiguos. Las bombas de agua contraincendio deberán ser accionadas en forma automática. o NTP 350. en un radio no mayor a cien metros (100. en número.) de capacidad. independientemente de la forma en que el tanque esté instalado.) de capacidad.VOLUMEN MINIMO DE RESERVA DE AGUA Artículo 96o.) de los tanques de GLP y Dispensadores. de acuerdo al resultado del Estudio de Riesgos.El Estudio de Riesgos a que se refiere el Artículo 93o del presente Reglamento.) del Gasocentro.00 m...2 lpm/m2). para efectos de enfriamiento.062-.043. deberá disponer de extintores portátiles y rodantes. teniendo en cuenta la dirección que recorrerían los gases de GLP en caso de producirse una fuga a fin de evitar la presencia de estos gases en dicha zona. según el área expuesta de los tanques si el tanque para GLP no está enterrado o monticulado.
. Este sistema será diseñado de acuerdo a la norma NFPA 72. NFPA 20. SISTEMA DE ALARMA Artículo 101o. que se consideren. APARATO QUE PRODUZCA FUEGO.) para su disponibilidad.Todas las instalaciones deberán observar las disposiciones contenidas en las Normas Técnicas Peruanas y a falta de éstas. cuyo uso se considere indispensable para el servicio del personal. Los extintores deberán localizarse de tal manera que no se tenga que recorrer más de quince metros (15.00 m. NFPA 59. etc. que será colocado en el patio de maniobras. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS PERUANAS Artículo 102o. las siguientes normas de NFPA: NFPA 10.. NFPA 14.)..00 m. CALOR O CHISPA Artículo 103o.Todo Gasocentro deberá contar con un sistema de alarma con detectores continuos de presencia de gases en la atmósfera. como requisito mínimo. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Artículo 104o. de acuerdo a la Norma Técnica Peruana vigente. NFPA 15.. 32 .Todo Gasocentro deberá contar con un botiquín de primeros auxilios.La ubicación de los extintores deberá ser debidamente señalizada. NFPA 58. UBICACION DE LOS EXTINTORES Artículo 100o.. tales como calentadores de agua. deberán instalarse de tal forma que estén separados físicamente de las áreas de los tanques de almacenamiento y Dispensadores y confinados en un lugar cerrado dentro del área de oficinas. NFPA 26. a no menos de quince metros (15. cocinillas. NFPA 25. calor o chispa.no menor a 40:A:240 BC). explosivos y para casos de fugas y/o incendios..Todo aparato que produzca fuego.
propietarias y/u operadoras de Gasocentros. será de Trescientas (300) UIT. Concordancias: R. no acrediten tener vigente el seguro obligatorio y tener inscripción vigente en la DGH. deberán mantener vigente una póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual. sin perjuicio de otras pólizas que tenga el propietario.Las personas naturales o jurídicas. expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigente a la fecha de tomar o renovar la póliza.. al momento de la compra. MONTO DE LA POLIZA DE SEGUROS Artículo 106o.A. Esta póliza deberá ser expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en el país. OBLIGATORIEDAD DE SEGURO Artículo 107o.El monto de la póliza de seguros de responsabilidad civil a que se refiere el artículo anterior..Las Plantas de Producción.L. que cubra directamente los daños a terceros en sus bienes y personas por siniestros que pudieren ocurrir en sus instalaciones. Envasadoras y/o de Abastecimiento están prohibidas de vender GLP a los Gasocentros que.Compl. 6a Disp.P. 33 . de E. nacionales o extranjeras..: Art.CAPITULO VII POLIZAS DE SEGUROS POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Artículo 105o.P.U.G.
Los Gasocentros deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento de Medio Ambiente para las Actividades de Hidrocarburos.CAPITULO VIII DE LA PROTECCION AMBIENTAL REGLAMENTACION DEL MEDIO AMBIENTE Artículo 108o. 34 . así como sus normas modificatorias y complementarias. aprobado por Decreto Supremo No 046-93-EM y modificado por Decreto Supremo No 09-95-EM..
La verificación metrológica de los Dispensadores estará a cargo de INDECOPI o de empresas debidamente autorizadas por dicho Organismo. a las disposiciones del presente Reglamento y ser registradas en la DGH. será el procedimiento que apruebe INDECOPI.U. deberán expresarse en litros.. sin perjuicio de agregar como información adicional los valores expresados en otro tipo de unidades usadas en la industria de hidrocarburos.L.La responsabilidad por el cumplimiento de las normas de calidad y exactitud en las medidas aplicables al GLP.. sin perjuicio de lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria del presente Reglamento.P.A. VERIFICACION METROLOGICA DE LOS DISPENSADORES Artículo 112o.En los documentos que se empleen para la comercialización del GLP..P. sin perjuicio de otras exigencias que impongan las leyes o reglamentos. de origen nacional o importado. Concordancias: R. DOCUMENTOS PARA LA COMERCIALIZACION. El método a utilizarse para este control.. cantidad y precio del producto.G. 1 d) UNIDADES DE MEDIDA Artículo 110o. corresponde a la persona natural o jurídica propietaria y/u operador del Gasocentro que expenda dicho producto a un tercero.5%).. de E.Las unidades de medida a utilizarse para indicar tanto las características como las transacciones del GLP.: Art. 35 . Los límites de tolerancia permitidos en la diferencia de medidas con el Dispensador no podrá ser mayor o menor de medio por ciento (0. características y especificaciones del GLP para uso automotor. deben someterse a las normas aprobadas por INDECOPI. deberá indicarse el vendedor. INFORMACION Artículo 111o.La clasificación. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD Artículo 113o.TITULO V DE LAS NORMAS DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL NORMAS DEL INDECOPI Artículo 109o. calidad.
Los Gasocentros deben exhibir en lugares visibles del establecimiento el horario de atención al público. se rigen por la oferta y la demanda. HORARIO DE ATENCION Artículo 116o.P. 36 . Ley Orgánica de Hidrocarburos.L.A. de E.. a fin de evitar que en el desarrollo de tales actividades se generen situaciones o prácticas monopólicas u oligopólicas. Asimismo. La altura mínima en que se colocarán los paneles será de dos metros (2.0 m). los precios relacionados con el petróleo crudo y los productos derivados. deben colocar en paneles visibles y luminosos.Las personas naturales o jurídicas que expendan GLP en Gasocentros deben regirse por las normas generales y dictámenes que INDECOPI establezca. están facultadas a establecer libremente los precios de dicho producto.G. así como las tarifas por los servicios afines que presten.) y no deberá exceder de cinco metros (5. incluyendo los impuestos de Ley. dentro de ellos el GLP.P. Concordancias: R. cuyo tamaño mínimo será de treinta (30) por veinte (20) centímetros cada caracter.: Art. 1 c) OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DEL INDECOPI Artículo 115o.De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77o de la Ley No 26221. en base a las atribuciones que le confiere la ley.0 m. la medida de volumen del GLP con sus respectivos precios.TITULO VI DE LOS PRECIOS LIBRE OFERTA Y DEMANDA Artículo 114o.U. Dichos paneles deben tener caracteres destacados y contrastantes. en Gasocentros.. Las personas naturales o jurídicas que estén autorizadas para expender GLP para uso automotor..
previo cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y el pago de la multa respectiva.P. 9.U. Concordancias: R. La instalación y/o funcionamiento de Gasocentros. serán sancionadas con el cierre y multa equivalente de cinco (5) a diez (10) UIT.U. 22 d.P. hasta que cuenten con la debida autorización. las siguientes: a. de E.A. Sanciones que serán impuestas por OSINERG.G. dentro de los plazos establecidos.: Art. Concordancias: R. será sancionado con una multa equivalente de una (1) a cinco (5) UIT.P.L.Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar. Sanciones que serán impuestas por la DGH.P. de E. de E.L.P.P.: Art. de E..L.G.TITULO VII DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES INFRACCIONES SANCIONABLES Artículo 117o.G. 8. sin haber obtenido las debidas autorizaciones otorgadas por las Municipalidades y la DGH.P. multa equivalente a cinco (5) UIT.A. para obtener las autorizaciones de parte de la DGH. son infracciones sancionables. 17 b.U. La sanción de cierre.G. Proporcionar información falsa.A.P. 20 37 .L. con el cierre y multa equivalente de cinco (5) a diez (10) UIT.: Art. Concordancias: R. y. no enerva el derecho del sancionado a iniciar la tramitación de sus autorizaciones correspondientes. respecto a los requisitos contenidos en el presente Reglamento. 14 c. No cumplir con inscribirse anualmente en el Registro de la DGH. Sanciones que serán impuestas por OSINERG. Concordancias: R. 10.: Art. Los Gasocentros que amplíen la capacidad de almacenamiento de sus instalaciones sin las autorizaciones respectivas. serán sancionadas con el cierre temporal de la parte ampliada.A. Sanción que será impuesta por la DGH.U.
h.P. cierre de sus instalaciones por el término de un (1) mes.L. g.P. La venta de GLP en volúmenes menores de la tolerancia establecida y por otras infracciones al control metrológico y la calidad de los productos.U. serán sancionadas con el cierre de sus instalaciones.G.G.: Art. Concordancias: R.P. OSINERG y/o INDECOPI. Sanciones que serán impuestas por OSINERG. de E.A. Concordancias: R.G. El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la venta de GLP en los Gasocentros. La venta de GLP para fin distinto al uso automotor o la recarga de cilindros portátiles. 3 i. de E. 15 f. además de contemplar una sanción pecuniaria (multa). y. OPORTUNIDAD DEL PAGO DE LA MULTA 38 .: Art.U. En la primera oportunidad. En la segunda oportunidad.Quienes en forma reiterativa cometan infracción contra lo dispuesto por el presente Reglamento. cierre de sus instalaciones por el término de seis (6) meses. multa equivalente a cinco (5) UIT. ameritará el cierre de las instalaciones. será impuesta por la OSINERG. será sancionado con cierre de la instalación y multa equivalente de cinco (5) a diez (10) UIT. 120 INFRACCIONES Y MULTAS. según el detalle siguiente: a. hasta que realicen las correcciones correspondientes. de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. La reincidencia..P.P.L. Sanciones que serán impuestas por OSINERG. será sancionado con multa equivalente de una (1) a treinta (30) UIT. de E.A. serán impuestas por el INDECOPI. será sancionado con multa de cinco (5) a cincuenta (50) UIT.U. cierre definitivo de sus instalaciones. y será aplicado por la autoridad que corresponda. Concordancias: R. b. En la tercera oportunidad.A.e. Los Gasocentros que efectúen modificaciones en sus instalaciones sin las autorizaciones respectivas. y. serán pasibles de multa equivalente al doble de la que le fuese aplicada en la primera oportunidad y se irá incrementando sucesivamente. c. de conformidad con la normatividad que le es aplicable.P.L. CIERRES Artículo 118o.: Art. El impedir o estorbar las funciones de la DGH.
. dicho pago se efectuará en las cuentas y entidades del sistema financiero que correspondan.. será la vigente y que rija para las provincias de Lima y Callao. en las cuentas abiertas en el Banco de la Nación a nombre del Ministerio de Energía y Minas. incluyendo los cierres de los Gasocentros..El pago de las multas por infracciones se efectuará en un plazo no mayor de quince (15) días útiles de comunicada la sanción. se encargarán de dar cumplimiento a lo dispuesto por la DGH. serán ejecutados por la DGH. EJECUCION DE LAS SANCIONES Artículo 120o. en el caso de la DGH.La UIT que se aplique como sanción. En el caso de la DGH las DREM.Artículo 119o. según corresponda. en el caso de OSINERG e INDECOPI. UIT APLICABLES COMO SANCIONES Artículo 121o.Las sanciones en general. OSINERG o INDECOPI. 39 .
El INDECOPI. Subprefecturas). deben reinscribirse de acuerdo a la programación y al cuestionario que emita la DGH.Las autoridades políticas (Prefecturas. de acuerdo a sus funciones. Municipales. anualmente. Militares y Policiales podrán ser requeridas en forma expresa por la DGH.. expedirá mediante Resolución Ministerial las normas complementarias para la mejor aplicación del presente Reglamento. podrá realizar inspecciones a los Gasocentros con la frecuencia que estime conveniente.Las Plantas de Producción de GLP.Los Gasocentros deberán mantener vigente. cuando lo considere necesario. su Registro en la DGH. Quinta. sin perjuicio de las acciones de fiscalización que corresponden a OSINERG.El MEM... contar con una calcomanía visible a ambos lados de la carrocería posterior del vehículo que identifique "GLP AUTOMOTOR". para prestar apoyo en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.. y. las DREM.. Cuarta. El incumplimiento de esta disposición será sancionada con una multa de cincuenta (50) UIT y cierre del establecimiento y serán impuestas por OSINERG. OSINERG e INDECOPI.TITULO VIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Primera. para lo cual. Sexta. 40 .La tarjeta de propiedad de los vehículos que hayan sido convertidos de uso de combustible líquido a uso de GLP o instalado un sistema de carburación dual (GLP/Gasolina) deberá indicar que la unidad está preparada para utilizar GLP como combustible automotor. Tercera.. las Plantas de Abastecimiento de GLP y Plantas Envasadoras en cilindros están terminantemente prohibidas de vender o abastecer al menudeo GLP para uso automotor a vehículos. Segunda.
para su expedición. y normas modificatorias y complementarias.Mientras el MEM. la autorización para las empresas o profesionales que realizarán Estudios de Riesgo. indicando su experiencia en la materia. aprobado por Decreto Supremo No 012-93-EM. En caso de personas naturales se requiere de la misma información. b..TITULO IX DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. la DGH deberá elaborar.En el plazo no mayor de noventa (90) días. en tanto serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Decreto Ley No 25763 y su Reglamento. 41 . Pago de los derechos que determine la DGH. Información de la empresa. Constancia expedida por el respectivo Colegio Profesional. contado a partir de la vigencia del presente Reglamento. etc.. y currículum vitae documentado de cada uno de los profesionales colegiados.). experiencia. no expida el correspondiente Reglamento. acompañando la información siguiente: a. c. debidamente sustentada (constitución social. en la que se acredite que los profesionales se encuentran hábiles para el ejercicio de la profesión. Igual trámite. Segunda. equipos. deberán seguir las empresas o profesionales que deban ser autorizados por la DGH para el dictado y certificación de cursillos y prácticas de contraincendio y operaciones de emergencia de GLP. el Reglamento de Empresas de Auditoría. deberán presentar una solicitud a la DGH.
Documents Similar To reglaestablecimiento-GNC
Clasificador de Rutas - MTC (2013)
Problemas Geotécnicos en Las Carretera
A is La 301
Seguridad_y_salud_en_minas_a_cielo_abierto
Coeficientes de Rugosidad (Haestad)[1]