Source: http://docplayer.fi/917038-Oppaita-3-2008-uimahallien-ja-kylpyloiden-sisailmastoa-ja-ilmanvaihtoa-koskevat-terveydelliset-ohjeet-terveydeksenne.html
Timestamp: 2017-01-19 08:55:07+00:00
Document Index: 12335176

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐OPPAITA 3:2008. Uimahallien ja kylpylöiden sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevat terveydelliset ohjeet. Terveydeksenne.
Download "OPPAITA 3:2008. Uimahallien ja kylpylöiden sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevat terveydelliset ohjeet. Terveydeksenne."
1 OPPAITA 3:2008 Uimahallien ja kylpylöiden sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevat terveydelliset ohjeet Terveydeksenne.2 3 Sisällys ALKUSANAT JOHDANTO Tausta Uimahalli-ilman erityispiirteet ALLASVEDESTÄ HAIHTUVAT AINEET Trihalometaanit Kloramiinit Halogenoidut etikkahapot Biologiset epäpuhtaudet UIMAHALLIEN JA KYLPYLÖIDEN ALLASHUONEIDEN ILMASTOINTI Vedestä allashuoneen ilmaan siirtyvien epäpuhtauksien poisto Lämmitys ja jäähdytys Kosteus ILMASTOINNIN MITOITUS Kosteuden hallinta Uimahallin painesuhteet Haitallisten aineiden poistaminen allashuoneen ilmasta Veden haihdunnan arviointi UIMAHALLITILOJEN ILMAVIRRAT JA LÄMPÖTILAT Tuloilmavirta Tuloilman johtaminen allashuoneeseen Uimahallitilojen lämpötilat TERVEYSVALVONNAN TOIMENPITEET LÄHDELUETTELO LIITE 1: Ilman Ix-piirros LIITE 2: Uimahallien ilmanvaihtolaitteistot 34 4 Uimahallien ja kylpylöiden sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevat terveydelliset ohjeet5 Alkusanat Uimahallien ja kylpylöiden sisäilmaston laatuun ja ilmastoinnin suunnitteluun vaikuttaa monia tekijöitä, joiden yhteensovittaminen on vaikeaa. Ilmastoinnin suunnittelussa on otettava huomioon muun muassa ilman kosteus- ja lämpötilaolosuhteet, allasvedestä haihtuvat terveydelle haitalliset aineet ja sisäilmaston terveellinen laatu sekä kylpijöille että henkilökunnalle. Ilmastoinnin suunnittelussa on otettava huomioon myös kosteuden aiheuttamat rakennetekniset riskit. Tässä ohjeessa esitetään uimahallien ja kylpylöiden sekä vastaavien laitosten allas-, pesu- ja pukutilojen ilman laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä ilmanvaihdon mitoituksen ja suunnittelun pääperiaatteet. Ohje on laadittu terveysperusteisista lähtökohdista ja siinä on otettu huomioon myös uimahallin kosteus- ja energiataseet. Tässä ohjeessa ei käsitellä yksityiskohtaisia ilmastointiin liittyviä rakennusteknisiä seikkoja. Tarkemmat ilmastoinnin suunnitteluohjeet annetaan opetusministeriön toimesta laadittavassa LVI-kortissa. Tämä uimahallien ja kylpylöiden sisäilmaston laatua ja ilmastoinnin suunnittelua käsittelevä ohje on laadittu Artemar Oy:n tutkimusprojektin asiantuntijakonsultin ehdotuksen pohjalta sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Ohjeeseen on koottu uimahallin ilmastoinnin suunnittelun perusteena käytettävää asiantuntijatietoa ja sitä laadittaessa on tehty yhteistyötä opetusministeriön ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n kanssa. Kiitän kaikkia henkilöitä ja tahoja, jotka ovat osallistuneet ohjeen valmisteluun. Helsingissä Ylitarkastaja Päivi Aalto Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 56 1 Johdanto 6 Uimahallien ja kylpylöiden allasvedestä haihtuu allashuoneen ilmaan paljon erilaisia terveydelle haitallisia aineita. Useissa tutkimuksissa on raportoitu sekä aktiivisilla uimareilla että uimahallien työntekijöillä esiintyvistä erilaisista oireista, joista yleisimpiä ovat ylähengitysteiden ja silmien ärsytysoireet. Tämän ohjeen tavoitteena on esittää uimahallien sisäilman terveydelliseen laatuun vaikuttavat ja ilmastoinnin suunnittelussa huomioon otettavat tekijät terveellisen sisäilman aikaansaamiseksi. Ohje on tehty ensisijaisesti terveydensuojeluviranomaisten avuksi uimahalleista ja kylpylöistä sekä vastaavista laitoksista tehtävien terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelyyn ja päätöksentekoon. Ohjeessa on käytetty muun muassa seuraavia lyhenteitä: HTP-arvo = haitalliseksi tunnettu pitoisuus, ppm (parts per million) = miljoonasosa ja cfu (colony forming units) = pesäkkeitä muodostava yksikkö. 1.1 Lainsäädännöllinen tausta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/ 1999) 50 :ssä edellytetään, että rakennuksesta ei saa aiheutua hygienian tai terveyden vaarantumista syistä, jotka liittyvät mm. ilmassa oleviin vaarallisiin hiukkasiin tai kaasuihin taikka rakennuksen osien tai sisäpintojen kosteuteen. Rakennuksen lämpö-, vesi- ja ilmastointiteknisistä ratkaisuista tulee laatia erillissuunnitelmat. LVI-suunnitelmat on esitettävä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, joka tarvittaessa pyytää suunnitelmista lausunnon palo- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Terveydensuojelulain (763/94) 13 :n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle yleiseen käyttöön tarkoitetun uimahallin tai kylpylän perustamisesta tai käyttöönotosta. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös uimahallin tai kylpylän toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Terveydensuojeluasetuksen (1280/94) 4 :n mukaan ilmoituksessa on oltava selvitys ilmanvaihdosta sekä esitettävä muut tarpeelliset tiedot terveyshaitan arvioimiseksi ja mahdolliset toimenpiteet terveyshaitan estämiseksi. Ilmoitukseen on liitettävä myös tarpeelliset piirustukset ja selvitys, kuinka suurelle kävijämäärälle uimahalli tai kylpylä on suunniteltu. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on tarkastettava ilmoitus viivytyksettä ja tehtävä siitä päätös. Ilmoituksen käsittely edellyttää tarkastuskäyntiä kohteessa. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka on annettava toiminnanharjoittajalle (TsA 1280/94, 5 ). 1.2 Uimahalli-ilman erityispiirteet Uimahallin ilma poikkeaa merkittävästi tavanomaisesta huoneilmasta. Uima hallin ilma on kosteaa, hyvin lämmintä ja siihen siirtyy epäpuhtauksia allasve destä. Epäpuhtaudet voivat olla sekä kemiallisia että biologisia. Kylpijät ovat uimahallissa lähes vaatettamattomina ja suuren osan aikaa heidän ihonsa ja uimapukunsa ovat kosteita, jolloin iholta ja uimapuvusta tapahtuva veden haihdunta jäähdyttää ihoa. Kylpijöiden mukavuuden kannalta ilman tulee olla lämmintä ja niin kosteaa, että iholta tapahtuva haihdunta pysyy riittävän alhaisena. Toisaalta uimahallin henkilökunta työskentelee samoissa tiloissa kuivana ja kevyesti vaatetettuna, jolloin henkilökunta saattaa altistua liian suurelle lämpökuormalle. Liiallista lämpökuormaa voidaan vähentää riittävällä kylmien nesteiden nauttimisella ja tauottamalla työtä riittävän usein viileämmässä tilassa. Joka tapauksessa uimahallin olosuhteet tulee saattaa sellaisiksi, että ne ovat kohtuulliset sekä kylpijöille että henkilökunnalle.7 2 Allasvedestä haihtuvat aineet Altaasta haihtuu veden ohella myös erilaisia allasveden sisältämiä aineita. Näistä merkittävimpiä terveydensuojelun näkökulmasta ovat kloorauksessa veteen muodostuvat klooriyhdisteet, mono-, di- ja trikloramiinit (NH 2 Cl, NHCl 2, NCl 3 ) ja trihalometaanit, joita ovat kloroformi (CHCl 3 ), bromidi kloorimetaani (CHCl 2 Br), klooridibromimetaani (CHClBr 2 ) ja bromoformi (CHBr 3 ). Uimahalli-ilman kloorin haju aiheutuu edellä luetelluista yhdisteistä, etenkin kloramiineista. Allasvedestä haihtuvien epäpuhtauksien vähentämiseksi on vedenkäsittelyn menetelmillä ja näiden mitoituksella sekä erityisesti asiantuntevalla huollolla oleellinen vaikutus allastilan ilman laatuun. Vedenkäsittelyjärjestelmän mitoituksesta on laadittu LVI-kortti LVI ja allasveden laatuvaatimuksista ja laadun valvonnasta on sosiaali- ja terveysministeriön asetus 315/2002 sekä asetuksen soveltamisopas (6 ja 11). Terveydensuojelulain muutoksen (285/2006) 28a :n nojalla allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on myös oltava laitosteknistä ja allasvesihygieenistä osaamista osoittava Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen antama todistus. 2.1 Trihalometaanit Trihalometaaneja (THM) muodostuu kloorin ja orgaanisten epäpuhtauksien reaktiotuotteina. Ne ovat hengitettynä suurina pitoisuuksina myrkyllisiä ja pieninäkin pitoisuuksina niiden epäillään olevan karsinogeenisiä. Trihalometaanit ovat helposti haihtuvia ja siten niiden pitoisuus on suurimmillaan välittömästi veden pinnan yläpuolella uimareiden hengitysvyöhykkeellä. Suomessa sisäaltaiden veden trihalometaanien suurin sallittu pitoisuus on 50 µg/l kloroformina ilmoitettuna (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 315/2002). Trihalometaanien muodostumista voidaan ehkäistä puhdistamalla vesi hyvin orgaanisista hiiliyhdisteistä. Orgaanisten hiiliyhdisteiden pitoisuutta kuvaa KMnO 4 -luku (kaliumpermanganaattiluku), jonka tulisi olla mahdollisimman pieni. Sosiaali- ja terveysministeriön allasvesiasetuksessa (315/2002) KMnO 4 -luvun laatuvaatimus on <_10 mg/l. Trihalometaanien muodostumista voidaan myös vähentää pitämällä veden klooripitoisuus alhaisena, uimaveden ilmastuksella puhdistuksen yhteydessä ja suodattamalla vesi aktiivihiilisuotimella. Uimareiden peseytymisellä ja muusta hygieniasta huolehtimisella on suuri vaikutus allasveden epäpuhtauksien määrään. Peseytymisohjeet ja peseytymisen valvonta ovat siten oleellisia tekijöitä myös ilman laadun kannalta. Saksassa kolmessa uimahallissa tehdyssä tutkimuksessa mi tattiin uimareiden ja uinninvalvojien veren ja virtsan trihalometaanipitoisuuksia. Tässä tutkimuksessa suurimmat pitoisuudet todettiin aktiivisimmilta uima reilta. Myös uinninvalvojien veren trihalometaanipitoisuudet olivat kohonneet. Yhden hallin uinninvalvojilla pitoisuudet olivat selvästi korkeammat kuin muiden hallien uinninvalvojilla. Tämän hallin valvomo ei ollut täysin eristetty allashuoneen sisäilmasta. (3) Allasvedestä haihtuvista trihalometaaneista kloroformi on haitallisin ja ihmiselle syöpää aiheuttava aine (Työministeriön päätös 838/1993). Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut asetuksella (109/2005) luettelon työpaikan ilman haitallisiksi tunnetuista epäpuhtauksien pitoisuuksista (HTP). Kloroformin pitkäaikaisen altistuksen HTP-arvo 8 tunnin keskipitoisuutena on 2 ppm (tilavuusosuus) ja 10 mg/m 3 (massapitoisuus). Lisäksi aineen kohdalla on HTP-luettelossa huomautus iho, koska kloroformi voi imeytyä elimistöön merkittävässä määrin ihon läpi. (10) Muissa tiloissa tulee ilman epäpuhtauksien pitoisuuden olla korkeintaan kymmenesosa työpaikan ilman HTP-arvoista (14). 78 8 Kloroformia siirtyy uimareihin vedestä ihon läpi, vettä nielemällä ja hengitysteitse hengitysilman mukana. Modenassa tehdyssä tutkimuksessa tutkit tiin kloroformipitoisuuksia kylpijöiden veriplasmasta. Vertailuryhmän (40 henki löä) plasmassa ei havaittu kloroformia (analyysin herkkyys 0,8 nmol/l), mutta uimareiden plasman (127 näytettä) kloroformipitoisuus vaihteli välillä 0,8 25,1 nmol/l. Plasmanäytteiden kloroformipitoisuus korreloi veden ja il man kloroformipitoisuuksien, altaassa vietetyn ajan sekä uinnin aktiivisuuden kanssa. Korrelaatio oli merkittävä ilman kloroformipitoisuuden kanssa. (7) Raunemaan et al. tutkimuksessa neljästä suomalaisesta uimahallista mitatut allasveden kloro formipitoisuudet olivat 6,6 40 µg/l. Pienimmät pitoisuudet olivat uimahallissa, jossa vesi otsonoitiin. Viidessä uimahallissa mitattujen allashuoneiden ilman halogenoitujen hiilivetyjen kokonaispitoisuudet vaihtelivat välillä 2,4 81,1 µg/m 3. Allasveden ja ilman hiilivetyjen pitoisuuksien todettiin korreloivan hyvin keskenään. Jos allasvedessä oli paljon kloroformia, niin sitä oli paljon myös ilmassa. Myös altaassa olevien uimareiden määrä lisäsi sekä veden että ilman kloroformipitoisuutta. (8) Valkeisen et al. vuonna 2007 valmistuneessa, kymmenen suomalaista uimahallia käsittäneessä tutkimuksessa mitatut uimahallien sisäilman kloroformipitoisuudet olivat välillä 8,9 84,0 µg/m 3 (keskiarvo 23,7 µg/m 3 ). Vesihierontalaitteita sisältävillä terapia-allasosastoilla kloroformipitoisuudet olivat keskimäärin suuremmat kuin pääallasosastoilla (29,0 µg/m 3 ). Suomalaisista uimahalleista tehdyissä tutkimuksissa ovat allastiloista mitatut kloroformipitoisuudet olleet siis selvästi alle yhdisteen HTP-arvon. (12) Jos allasvedessä on kloorin lisäksi bromia, niin reaktiotuotteena voi muodostua myös bromoformia. Hengitysteitse tapahtuvan bromoformialtistuksen on todettu aiheuttavan mm. hengitysteiden ärsytystä sekä silmien vuotamista ja syljen eritystä. Bromoformi on todettu eläimille syöpää aiheuttavaksi yhdisteeksi. Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama HTP-arvo bromoformille on 0,5 ppm ja 5,2 mg/m 3 (8 h, iho). Suomalaisista uimahalleista mitatut bromoformipitoisuudet ovat kuitenkin olleet hyvin pieniä. 2.2 Kloramiinit Kloramiineista trikloramiini on suhteellisen helposti haihtuva. Trikloramiini saattaa aiheuttaa silmien, nenän ja kurkun ärsytystä, aivastelua, yskää, hen gityksen vinkunaa, painon tunnetta rinnassa, hengenahdistusta ja päänsärkyä (1). Useissa artikkeleissa esitetään kloramiinien aiheuttaneen uimareilla tai henkilökunnalla edellä todettuja oireita, mutta ei ole osoitettu, että oireet olisivat varmasti kloramiinien aiheuttamia. Bernard et al. ovat useiden tutkimusten tulosten perusteella esittäneet, että uimahalleissa havaitut veden ja ilman sisältämät hapettavat aineet, kuten kloramiini ja hypokloriitti voivat ai heuttaa keuhkojen pintasolukon muutoksia, jotka saattavat johtaa astmaan (2). Valkeisen et al. tutkimuksessa uimahallien allastiloista mitatut ilman trikloramiinipiroisuudet jäivät kahta näytettä lukuun ottamatta alle määritysrajan. Määritysrajan ylittäneistä näytteistä toisen, pääallastilasta kerätyn näytteen pitoisuus oli 0,13 mg/m 3 ja toisen terapia-allasosastolta kerätyn näytteen pitoisuus oli 0,16 mg/m 3. (12) Allasveden tai ilman kloramiinipitoisuuksille ei ole Suomessa asetettu ohje- tai raja-arvoja. 2.3 Halogenoidut etikkahapot Allasveden kloorauksen sivutuotteina voi syntyä myös halogenoituja etikkahappoja. Uimahalleissa altistuminen voimakkaasti ärsyttäville kloorietikkahapoille tapahtuu pääasiassa hengitysteitse. Monokloorietikkahapon hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo on 1 ppm ja 3,9 mg/m 3 (iho) (10).9 Allasveden kloorattujen etikkahappojen pitoisuudet korreloivat allashuoneen ilman halogenoitujen hiilivetyjen pitoisuuksien kanssa. Valkeisen et al. tutkimuksessa allastilojen ilman kloorietikkahappopitoisuudet olivat koemittauksissa hyvin pieniä ja jäivät yhtä näytettä lukuun ottamatta alle määritysrajan (12). 2.4 Biologiset epäpuhtaudet Kosteus on merkittävin mikrobien kasvuun vaikuttava tekijä rakennuksissa ja joidenkin uimahallien yläpohjissa on todettu vakaviakin kosteus- ja mikrobivaurioita. Niiden eräänä syynä on ollut uimahallien sisäpuolinen ylipaine, joka on aiheuttanut kostean halli-ilman virtauksen yläpohjarakenteeseen. (5) Raunemaan et al. ja Valkeisen et al. tekemissä tutkimuksissa ei kuitenkaan todettu merkittävään aktiiviseen tai laaja-alaiseen mikrobikasvustoon viittaavaa kasvustoa. Valkeisen et al. tutkimuksessa olivat allastilojen ilman sieni-itiöiden keskipitoisuudet vanhoissa halleissa 43 cfu/m 3 ja uusissa sekä peruskorjatuissa halleissa vielä selvästi tätä pienempiä (keskipitoisuus 9 cfu/m 3 ). Bakteeripitoisuudet olivat niin ikään normaalitasolla, noin 200 cfu/m 3. (8 ja 12) Bioaerosoleille ei ole asetettu HTP-arvoja eikä muita terveysperusteisia raja-arvoja. Kohonneena sieni-itiöpitoisuutena pidetään taajamassa sijaitsevissa asunnoissa talviaikaan cfu/m 3 ja kohonneena bakteeripitoisuutena > cfu/m 3 (9). 3 Uimahallien ja kylpylöiden allashuoneiden ilmastointi Allashuoneiden ilmastoinnin tehtävänä on tuottaa al lashuoneessa oleskeleville riittävä määrä raitista ilmaa ja poistaa altaasta haihtuvia ja ihmisistä peräisin olevia epäpuhtauksia. Ilmastoinnin tehtävänä on myös osaltaan lämmittää allashuonetta ja sen rakenteita siten, että niihin ei tiivisty kosteutta. Ilmanvaihto tulee mitoittaa ja säätää niin, että huoneilman lämpötila- ja kosteusolosuhteet ovat sekä kylpijöille että henkilökunnalle miellyttävät ja rakenteille turvalliset. 3.1 Vedestä allashuoneen ilmaan siirtyvien epäpuhtauksien poisto Edellä on todettu, että allasvedestä haihtuvat aineet saattavat olla kylpijöiden terveydelle haitallisia. Ilmastointi on suunniteltava ja mitoitettava niin, että epäpuhtaudet saadaan riittävästi poistetuksi allashuoneesta. Ilmastointisuunnitelmassa on otettava erityisesti huomioon altaan pintatason sekä oleskelualueiden riittävä ilmanvaihto. Mitoitusta vaikeuttaa se, että allashuoneiden ilmassa esiintyvien haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksille ei ole Suomessa asetettu ohjearvoja lukuun ottamatta kloroformia, bromoformia ja monokloorietikkahappoa. Ilma kohoaa altaista pääasiassa ylöspäin ja kerrostuu 2 3 metrin korkeudelle. Valkeisen et al. tutkimuksessa kymmenestä allastilasta viidessä epäpuhtauksien poistotehokkuus oli puutteellinen ja viidessä hallissa riittävä. Halleissa, joissa ilmanvaihto oli epäpuhtauksien poistumisen kannalta puutteellinen, ilman kloroformipitoisuus oli keskimäärin 22,5 µg/m 3. Pääallastilojen ilmanvaihtokerroin vaihteli välillä 0,8 3,1 kertaa tunnissa. (12) 3.2 Lämmitys ja jäähdytys Uimahallien ja kylpylöiden allashuoneet ovat yleensä ilmalämmitteisiä. Kylpijöiden kannalta miellyttävä allashuoneen lämpötila on 910 29 32 C. Tuloilman lämmitys ja ilmavirrat on mitoitettava siten, että niillä voidaan lämmittää allashuoneen ilma tavoitelämpötilaan sekä korvata rakenteiden lämpöhäviöt ja veden haihdunnan ilmasta sitoma lämpö. Allastiloissa saattaa olla myös lattialämmitys, joka lämmittää allastilaa. Allashuoneet jäähdytetään tarvittaessa ulkoilmalla, joka on käytännöllisesti katsoen aina allashuoneen ilman lämpötilaa viileämpää. Jäähdytysti lanteissa tuloilman lämpötila ei saa olla kovin paljon allashuoneen ilmaa vii leämpää, sillä suuri lämpötilaero aiheuttaa kylpijöille vedon tunnetta. 3.3 Kosteus Allashuoneiden ilman kosteus on hallittava ilmanvaihdon avulla. Ilman kosteuden on oltava niin suuri, että kylpijöiden märältä iholta tapahtuva haihdunta ei ai heuta ihon jäähtymistä siinä määrin, että ihminen tuntee vilua. Toisaalta ilman kos teus ei saa nousta niin suureksi, että rakenteisiin tiivistyy kosteutta, joka saat taa aiheuttaa rakenteiden vaurioitumista ja mikrobiongelmia. Tavoitekosteus riippuu aina allashuoneen ilman ja allashuoneen raken teiden lämpötiloista. Kosteuden tunkeutumista rakenteisiin voidaan vähentää pitämällä allashuoneen sisäilma riittävän kuivana sekä allashuoneet alipaineisina ulkoilmaan nähden. Ilman sisältämää kosteutta voidaan poistaa lisäämällä kuivaa ulkoilmaa tuloilmaan ja/tai kierrättämällä allashuoneen ilmaa ilmankuivaimen kautta. Kosteudenpoiston mitoittamiseksi on arvioitava allashuoneissa tapahtuva ve den haihtuminen. Ilmanvaihdolla tapahtuvan kosteudenpoiston teho riippuu al lashuoneen poistoilman ja allashuoneeseen johdettavan ulkoilman absoluuttis ten kosteuksien erosta. Lämpimällä säällä allashuoneen ulkoilmaa vasten ole vat rakenteet lämpiävät, jolloin rakenteissa ei tapahdu kosteuden tiivistymistä. Tällöin rakenteiden kannalta voidaan sallia sisäilman suurempi kosteus kuin kylmällä säällä. 4 Ilmastoinnin mitoitus 4.1 Kosteuden hallinta Allashuoneen absoluuttisen kosteuden terveydellisenä ylärajana voidaan pitää 14,3 g H 2 O/(kg kuivaa ilmaa), mikä on noin 20 % pahoinvointirajan alapuolella (13). Vaatimus toteutuu esimerkiksi silloin, kun sisäilman lämpötila on 30 ºC ja suhteellinen kosteus 54 %. Usein joudutaan rakenneratkaisujen takia pitämään allashuoneen ilman kosteus tätä alhaisempana. Myös altailla työskentelevän henkilökunnan hyvinvoinnin kannalta on mahdollisesti asetettava matalampi rajakosteus sellaisissa halleissa, joissa henkilökunnalla ei ole käytettävissään selvästi allashuonetta viileämpää valvomoa. Lämpimänä vuodenaikana niinä aikoina, kun allashuoneessa ei ole ihmisiä, energiaa voidaan säästää antamalla kosteuden asetusarvon nousta lineaarisesti ulkoilman lämpötilasta riippuen esimerkiksi seuraavasti: Ulkoilma 0 ºC, asetusarvon nousu 0 % ulkoilma +15 ºC, asetusarvon nousu 15 %. Uimahallin toimintavarmuuden kannalta on välttämätöntä, että kosteus pystytään riittävästi poistamaan kaikkina vuodenaikoina 1011 ulkoilmalla riippumatta siitä, mil laisia teknisiä ratkaisuja allashuoneen ilman kuivaukseen käytetään. Ulkoil man kuivausteho riippuu sen sisältämästä vesimäärästä (absoluuttisesta kosteudesta). Suurimman kosteudenpoistossa tarvittavan ilmavirran mitoituksessa voidaan käyttää ulkoilman kosteusarvoa, joka on vuoden kosteimman kuukauden absoluuttisen kosteuden keskiarvo. Suomen etelärannikolla se on noin 9 g H 2 O/(kg kuivaa ilmaa) ja Lapissa noin 30 % matalampi eli 6,3 g H 2 O/(kg kuivaa ilmaa). Ulkoilman suhteellinen kosteus voi kesällä nousta kosteimman kuukauden keskiarvoa korkeammaksi. Tällöin allashuoneen ilman kosteus nousee jonkin verran suunnitteluarvoa korkeammaksi, mutta se ei ole vaarallista, koska kesällä rakenteet ovat lämpimiä eikä niihin silloin tiivisty kosteutta. 4.2 Uimahallin painesuhteet Uimahallin ilmastoinnin perusperiaate on, että tilat, joiden ilma sisältää eniten kosteutta, ovat alipaineiset muihin tiloihin nähden. Seuraavat periaatteet on otettava huomioon hallitilojen suunnittelussa ja valvonnassa: Allashuoneet ovat alipaineisia ulkoilmaan nähden. Pesuhuoneet ovat alipaineiset allashuoneisiin nähden. Klooraus- ja otsonointitilat ovat alipaineiset ympäristöönsä nähden. Valvomo- ym. viileät ja kuivat tilat ovat ylipaineisia allashuoneeseen nähden. Pukuhuoneet ovat ylipaineisia pesu- ja allashuoneisiin nähden. Aula on ylipaineinen pukuhuoneisiin nähden ja suurin piirtein tasapai nossa ulkoilmaan nähden. Oheistilat ovat ylipaineiset kosteisiin tiloihin nähden. 4.3 Haitallisten aineiden poistaminen allashuoneen ilmasta Haitallisten aineiden ilmaan siirtymisen mekanismi muistuttaa allasveden ilmaan haihtumista. Täysin samanlaisia mekanismit eivät kuitenkaan ole keskenään, sillä haitallisten aineiden pitoisuu s vedessä on vain suuruusluokkaa 0, ,1 %. Veden ja haitallisten aineiden siirtyminen allashuoneen ilmaan tapahtuu sitä nopeammin, mitä enemmän vettä ja ilmaa liikutetaan. Mitä enemmän vettä haihtuu allashuoneen ilmaan, sitä enemmän siihen siirtyy myös haitallisia aineita, ja sitä enemmän on ilmaa vaihdettava haitallisten aineiden poistami seksi allashuoneesta. Allasvettä kertyy allashuoneen ilmaan altaasta haihtumalla ja roiskepisaroina. Pienimmät pisarat jäävät leijumaan allashuoneen ilmaan ja haihtuvat vesihöyryksi. Pisaroista ja allasvedestä siirtyy il maan ionimuodossa olevia ja niukkaliukoisia aineita kuten klorideja, kloorietikkahappoja ja mono- ja dikloramiineja. Aerosolikokoisten vesipisaroiden kuivuttua niiden sisältämät ionimuotoiset ja kiinteät hiuk kaset jäävät allashuoneen ilmaan leijuviksi, erittäin pienikokoisiksi hiukkasiksi. Epäpuhtauksien haihduntaan vaikuttavat pääosin samat tekijät kuin veden haihduntaan, jolloin niiden poistoon tarvittava ulkoilmavirta voidaan suhteuttaa siihen. Tämän ulkoilmavirran tuntikeskiarvon on oltava vähintään 30 % sellaisesta laskennallisesta ulkoilmavirrasta, joka tarvitaan kosteuden poistoon, kun allashuoneen ja ulkoilman kosteusero on 5,3 g H 2 O/(kg kuivaa ilmaa). Tämä vastaa 57 kg kuivaa ilmaa/(kg haihtuvaa vettä). Esimerkki: Jos mitoitustilanteen laskennallinen veden haihtuma on 300 kg H 2 O/h (ks. laskentamenetelmä luku 4.4), on mitoitusulkoilmavirta edellä mainitulla kosteuserolla laskettuna noin m 3 /h ja 30 % tästä on noin m 3 /h (eli noin litraa/s). 1112 Allashuoneen tuloilmaan voidaan sekoittaa palautusilmaa. Tuloilman on kuitenkin sisällettävä riittävä määrä puhdasta ulkoilmaa terveydelle haitallisten ilman epäpuhtauksien laimentamiseksi. Haitallisten aineiden poistamiseksi uimareiden hengitysalueelta ilman virtausnopeuden tulisi olla allasveden yläpuolella vähintään 0,2 m/s tavanomaisissa käyttöolosuhteissa. Allashuoneeseen tuotavan ulkoilmavirran ehdottomana minimiarvona allashuoneen käyttöaikana on Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 mainittu arvo 2 dm 3 /s/ m 2. Allashuoneen ilman laatua tulee ensisijaisesti pyrkiä parantamaan vähentämällä vedestä allashuoneen ilmaan haihtuvien epäpuhtauksien määrää tehostamalla veden käsittelyä. Tehokkaalla veden puhdistuksella estetään kloorattujen yhdisteiden muodostumista. 4.4 Veden haihdunnan arviointi Yleensä veden haihdunnan suuruus on ilmastoinnin tärkein mitoittava tekijä. Haihduntaa voidaan kuvata yhtälöllä m v = ε A (p v - p vh ) (1) missä = veden haihdunta [g H m v 2 O/h], ε = kokemusperäinen haihduntakerroin [(g H 2 O)/(h m 2 hpa)], A = allaspinta-ala [m 2 ], p v = allasveden höyrynpaine (= kylläisen ilman vesihöyryn osapaine allasveden lämpötilassa) [hpa] ja p vh = vesihöyryn osapaine allashuoneen ilmassa [hpa]. Kokemusperäisen haihduntakertoimen ε arvo riippuu lähinnä altaan käytön aktiivisuudesta. Suuntaa-antavia kylpyajan maksimi-ε-arvoja ovat seuraavat: ε [(g H 2 O)/(h m 2 hpa)] Yleinen uima-allas 20 Vapaa-ajan kylpylä 28 Aaltoallas 35 Poreallas 11 Porealtaissa on lisäksi otettava huomioon porealtaiden läpi puhallettavan ilman mukanaan tuoma vesihöyry. Porealtaiden aiheuttama haihdunta lasketaan kaavasta m v = ε A (p v p vh ) + V i σ i (x 2 x 1 ) (2) missä = porealtaasta haihtuva vesivirta m v [g H 2 O/h], ε = kokemusperäinen haihduntakerroin [(g H 2 O)/(h m 2 hpa)], = veteen johdettu ilmastusilmavirta [m 3 /h], V i σ i = veteen johdetun ilman tiheys [(kg k.i.)/m 3 ], x 1 = allashuoneesta poistuvan ilman kosteus [(g H 2 O)/(kg k.i.)], x 2 = kylläisen ilman kosteus porealtaan veden lämpötilassa [(g H 2 O)/(kg k.i.)] k.i. = kuivaa ilmaa. Eräiden laitteiden suuntaa-antavia haihduntaarvoja: Niskahierontalaitteet g H 2 O/(h kpl) Vesiliukumäet 500 g H 2 O/(h m pituutta) Vesisienet g H 2 O/h Vesiputoukset, 2 3 m korkeat g H 2 O/(h m leveyttä) 1213 5 Uimahallitilojen ilmavirrat ja lämpötilat 5.1 Tuloilmavirta Kylpyaikoina allashuoneen tuloilmaan on sekoitettava hygieeniseltä kannalta riittävä määrä ulkoilmaa ja allashuoneesta on poistettava vastaava määrä jäteilmaa. Ulkoilmavirtaa lisätään kosteudenpoistotarpeen kasvaessa. Allashuoneen tuloilmavirran on oltava niin suuri, että allashuoneen ilma sekoittuu kunnolla. Näin vältytään kosteuden tiivistymiseltä kylmille pinnoille ja saadaan altaasta veden pinnalle haihtuvat epäpuhtaudet sekoitetuksi allashuoneen ilmaan ja edelleen poistetuksi jäteilman mukana. Tuloilman allashuoneeseen johtamisen tavasta ja allashuoneen muodosta riippuen ilman vaihtuminen 4 7 kertaa tunnissa on yleensä riittävä. Tuloilmavirran on tuotava allashuoneeseen myös riittävästi lämpöä korvaamaan lämpöhäviöt. Lämmityksen edellyttämä suuri ilmamäärä saattaa olla mitoittava tekijä. 5.2 Tuloilman johtaminen allashuoneeseen Poistoilma-aukkojen sijoituksella ei voida kovinkaan paljoa vaikuttaa allashuoneen ilman virtauksiin, vaan tähän vaikuttaa nimenomaan tuloilman puhallus allashuoneeseen. Tuloilma on puhallettava allashuoneeseen siten, että se tuo riittävästi lämpöä kylmille pinnoille kuten ulkoseinille, ikkunoille ja ulkoilmaan rajoittuville katon osille. Lisäksi allashuoneen ilmaa on sekoitettava tuloilmapuhalluksen avulla niin, että ilma ei pääse kerrostumaan ja että ilmavirta huuhtelee epäpuhtauksia pois altaiden pinnalta. Tuloilma on toisaalta johdettava halliin niin, että ilmavirta ei aiheuta kylpijöille vedon tunnetta. Tuloilman puhallus tulisi toteuttaa riittävän suurella (ilmankierto 4 7 kertaa tunnissa), kylmien seinien ja ikkunapintojen edessä alhaalta suoraan ylös puhallettavalla tuloilmavirralla. Katsomoiden, uinninvalvomoiden, uimaopetukseen ja vesiliikunnan ohjaukseen käytettävien reuna-alueiden ja muiden mahdollisten erityistilojen ilmanvaihto tulisi toteuttaa erillisellä tuloilman puhalluksella, jolla on oma lämpötilan säätö. Ikkunarakenteissa on usein vaakasuoria ulkonevia palkkeja, jotka estävät ikkunoiden tehokkaan huuhtelun alhaalta puhallettavalla tuloilmavirralla. Tällöin kosteuden tiivistymistä ikkunapinnoille voidaan estää esimerkiksi johtamalla tuloilmaa ikkunarakenteiden sisäpuolen runkoprofiilien kautta lasipinnoille tai johtamalla tuloilmaa ikkunan sisäpinnan ja ikkunan eteen sisäpuolelle asennetun suojalasin väliin ja sieltä edelleen allashuoneeseen. Yhtenä vaihtoehtona on myös sähkölämmitteinen lasi. Kosteusvaurioiden estämiseksi hallin alakatto- ym. kotelorakenteet on pidettävä riittävän kuivina ja lämpiminä. 5.3 Uimahallitilojen lämpötilat Vaatettamaton ihminen menettää iholle jääneen veden haihdunnan johdosta lämpöä. Lämpöhäviön ja haihtumisen vähentämiseksi tulee allashuoneen lämpötilan olla 1 3 o C allasveden lämpötilaa korkeampi, ei kuitenkaan yli 32 o C. Taulukossa 1 on esitetty uimahallitilojen minimi- ja maksimilämpötilat. 1314 TAULUKKO 1. Uimahallitilojen minimi- ja maksimilämpötilat. Tila Huoneilman lämpötila o C Minimi Maksimi Sisääntuloalue, oheistilat ja rappukäytävät Pukuhuoneet Uinninvalvomo- ja saniteettitilat Henkilökunnan muut tilat Suihkuhuoneet saniteettitiloineen Allashuone (riippuu allasveden lämpötilasta) Tiloissa, joissa oleskellaan paljain jaloin, lattian pintalämpötila ei saa olla alle 25 o C. Uimahalleissa, joissa on suuria ikkunapintaaloja, on huolehdittava, että ikkunapinnoilta ei kulkeudu kylmää ilmaa lattialle. Lämminvesiallastila on suositeltavaa erottaa muusta allastilasta seinärakenteella ja varustaa kyseisen tilan tuloilma omalla lämpötilan säädöllä. 1 Uimavalvojille tulee järjestää oma valvomotila, jossa on oma ilmastointinsa. 2 Terapia-allashuoneiden ilman lämpötila voi olla korkeampi, sillä terapia-altaiden veden lämpötila saattaa olla jopa 36 C. 1415 6 Terveysvalvonnan toimenpiteet Käsitellessään terveydensuojelulain 13 :n tarkoittamaa ilmoitusta, joka koskee uimahallia, kylpylää tai vastaavaa laitosta, terveydensuojeluviranomaisen tulee varmistaa, että hallin ilmastoinnin suunnittelussa on otettu huomioon tämä ohje. Uimahallien ja kylpylöiden valvonnassa tulee myös kiinnittää huomiota siihen, että sisäilmasto täyttää mahdollisuuksien mukaan tässä ohjeessa esitetyt terveysperusteiset laatusuositukset. Allasveden laadulla on merkittävä vaikutus allastilan ilman laatuun. Allasveden laatua tulee valvoa STM:n asetuksen 315/2002 mukaisesti. Jos vesi ei fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan täytä asetuksessa säädettyjä laatuvaatimuksia, tulee terveydensuojeluviranomaisten puuttua siihen välittömästi. Peseytymisohjeissa sekä peseytymisen ja saunan käytön valvonnassa tulee ottaa huomioon uimahallien ja sivutilojen hygieniaoppaan suositukset (4). Säädökset Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 315/2002 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallissa, kylpylässä tai vastaavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta 1350/2006 Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä 838/1993 Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/16 Lähdeluettelo 1. Anonym, U. S. department of labor, Occupational safety & health adminstration, 2. Bernard, A., Carbonelle, S., Michel, O., Higuet, S., de Barbure, C., Buchet, J.-P., Hermans, C., Dumont, X., Doyle, I., Lung hyperpermeability and asthma prevalence in scoolchildren; unexpected associations with the attendance at indoor chlorinated swimming pools, Occup Environ Med 2003; 60, s Hubner, K., Trihalomethane concentrations in swimmers and bath attendants blood and urine after swimming or working in indoor swimming pools, Arch Environ Health. 50 (1995), Jan-Feb; (1), ss Keinänen, J., Kivikallio, J., Suontamo, T., Houhala, K., Aurola, R., Välikylä, T. (toim.). Uimahallien ja sivutilojen hygieniaopas. Ympäristö ja Terveys-lehti, Pori, Lehtinen, T., Ruuska, E. & Viljanen, M. Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu no 84, Uimahallien ulkovaippa ja sisäilmasto, suunnittelu ja rakentamisopas. Rakennustieto Oy, Rakennustieto Oy. LVI-kortti LVI , Uimahallien ja virkistyskylpylöiden LVI-suunnittelu Predieri, G., Plasma chloroform concrentrations in swimmers using indoor swimming pools, Arch. Environ. Health 45 (1990), ss, Raunemaa, T., Yli-Pirilä, P., Hirvonen, A., Nuutinen, J., Päivinen, M., Kujala, U., Jauhiainen, T., Korpi, A., Halonen, R., Kokotti, H., Keskikuru, T., Uimahallien ilman aerosolipitoisuudet ja koostumus, ilmanjako, vedenkäsittely sekä uimahallin käyttäjien hengitystiealtistuminen, Loppuraportti, Kuopion ympäristötieteiden laitosten monistesarja 6/ Sosiaali- ja terveysministeriö. Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriö. HTP-arvot 2007, Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007: Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry. Uima-allasveden laatu ja valvonta, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 315/2002, Uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista soveltamisopas, Valkeinen, R., Kalliokoski, P., Päivinen, M., Patovirta, R-L., Putus, T., Jauhiainen, T., Reiman, M., Rautiala, S., Rantio, T., Mäkinen, M., Hyttinen, M., Tarhanen, J., Kokotti, H., Korpi, A., Tukiainen, H. Uimahallien allastilojen työolosuhteet ja henkilökunnan hengitystieoireet. Loppuraportti. Työsuojelurahaston hanke Kuopion yliopisto Wärme-, Raumlufttechnik, Wasserverund -entsorgung in Hallen- und Freibädern, Hallenbäder, VDI-Richtlinien 2089 Blatt 1, VDI-Gesellschaft Technische Gebäudeausrüstung, Düsseldorf, Juli Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, osa D2. Määräykset ja ohjeet17 Liite 1 Ilman Ix-piirros. 1718 Liite 2 Uimahallien ilmanvaihtolaitteistot 1 Menetelmät 1.1 Lämmön talteenotto rekuperatiivisilla lämmönsiirtimillä Lämmön talteenotto rekuperatiivisilla lämmönsiirtimillä tarkoittaa sitä, että lämpöä siirtyy sei nämän läpi ja mahdollisesti vielä väliainevirran välityksellä lämpimämmästä ilmavirrasta kyl mempään. Tavallisimmat laitteistot ovat glykolipatteriparit ja ristivirtalevylämmönsiirtimet ( LTO-kuutiot ). Näiden menetelmien tavanomainen lämpötilahyötysuhde on noin 50 %. Mark kinoille on tullut myös suurikokoisia, erityisesti uimahalliolosuhteisiin mitoitettuja le vylämmön siirtimiä, joiden lämpötilahyötysuhde on noin 70 % sekä kaksivai heisia levylämmönsiirtimiä, joilla saavutetaan uimahalliolosuhteissa noin 80 % lämpötilahyötysuhde. 1.2 Lämmön talteenotto regeneratiivisilla lämmönsiirtimillä Regeneratiivisten lämmönsiirtimien käyttö uima-allastilojen ilmastoinnissa on suomalainen erikoisuus. Regeneratiivisella lämmönsiirtimellä tarkoite taan lämpöä varaavaa massaa, joka ensin varaa itseensä lämpöä lämpi mästä ilmavirrasta ja sitten luovuttaa tämän lämmön kyl mempään ilmavir taan. Tällainen järjestelmä on esitetty kuvassa 1. Uima-allastiloihin sovellet tuna menetelmän ongelmana on, että siinä palautuu uimaallasti laan sekä lämpöä että kosteutta % poistoilman mukana jär jestel mään tule vasta kosteudesta. Tämä aiheuttaa vastaavan suuruisen li sän ilmanvaihtotarpeeseen jolloin menetetään hy vän lämpötilahyötysuhteen tuoma säästö. Kosteuden palautuminen on myös menetelmän hyvä puoli, sillä ilmanvaihdossa voidaan käyttää suurta ulkoilmavirtaa allashuoneen ilman silti kuivumatta liikaa. Etu on merkittävä si säilman hygienian kannalta. 1.3 Kiertoilmakuivaus Kiertoilmakuivauksella tarkoitetaan järjestelmiä, joissa uima-allastilan pois toilmasta poiste taan kosteutta ja näin kuivattu ilma palautetaan takaisin uima-allastilaan. Kiertoilmakuivausta voidaan käyttää uima-allastilan lepoai koina, jolloin siellä ei ole ihmisiä. Tavanomaisin sovellus on kompressorilämpöpumppu, jonka höyrystin patteri (ilmavirtaa jäähdyttävä patteri) on poistoilmavirrassa ja lauhdutinpat teri (lämmittävä patteri) on tuloilma virrassa. Järjestelmä jäähdyttää poistoil mavirtaa, jolloin siitä lauhtuu pois kosteutta. Pois toilma jatkaa matkaansa lämpöpumpun lauhduttimelle, jossa ilmavirrasta äsken poistettu lämpö palautetaan siihen. Näin saadaan uima-allastilaan palautettua kuivattua ja lämmitet tyä ilmaa. Menetelmän sähkönkulutus on suuri. Vaihe 1 Kuva 1. Lämmön talteenotto regeneratiivisella lämmönsiirtimellä. Tuloilma Tuloilma Poistoilma Poistoilma Vaihe 2 Ulkoilma Ulkoilma Jäteilma Jäteilma 1819 1.4 Kiertoilmakuivauksella varustettu ilmanvaihto Kiertoilmakuivauksella varustetulla ilmanvaihdolla voidaan hoitaa uima-al lastilan lämmitys, kosteudenpoisto ja ilmanvaihto kohtuullisella energiankulu tuksella. Kuvassa 2 on esitetty erään tällaisen järjestelmän toiminta. Lepo aikoina kosteudenpoisto tapahtuu pääasiassa kiertoilmakuivauksen avulla. Kylpyaikoina tuloilmavirta sisältää % ulkoilmaa. 2 Kosteudenpoistomenetelmien energiankulutus Kuvassa 3 on esitetty lämpöpumpun kompressorien sähkön kulutus eri ta voin tehdyissä kiertoilmakuivauksissa. Sähkön kulutus menetelmästä riip puen on 0,225 0,445 kwh/(kg poistettua vettä). Jos uima-allastilasta poistetaan kosteus ilmanvaihdolla ilman lämmön tal teenottoa, niin il manvaihdossa tarvittavan ulkoilman lämmittäminen uima-al lastilan lämpötilaan ja allasve destä veden höyrystymiseen kuluvan lämmön (0,45 kwh/kg haihtunutta vettä) korvaaminen allasveteen kuluttaa lämpöä keskimäärin n. 1,2 kwh/(kg poistettua vettä). Jos lämmön talteenottoon käytetään levylämmönsiirrintä tai glykolipatte riparia, joiden lämpötilahyötysuhde on 50 %, niin haihdunnan aiheuttama lämmön kulutus on n. 0,9 kwh/(kg poistettua vettä). Jos ilman kuivaukseen ja ilmanvaihtoon käytetään kaksivaiheisen levylämmönsiirtimen ja lämpöpumpun yhdistelmää (kuva 2), niin energian ku lutukset lepoaikoina ja kylpyaikoina ovat erisuuruisia: Lepoaikana kosteudenpoisto tuottaa ylimääräistä lämpöä läpäisyhäviöi den korvaa miseen n. 0,49 kwh/(kg haihtunutta vettä) ja kuluttaa sähköä n. 0,23 kwh/(kg poistettua vettä). Kylpyaikana kosteudenpoisto kuluttaa lämpöä n. 0,20 kwh/(kg poistettua vettä) ja sähköä n. 0,11 kwh/ (kg poistettua vettä). 1920 Jäteilma Jäteilma Jäteilma Jäteilma Jäteilma Jäteilma Poistoilma Poistoilma Poistoilma Poistoilma Poistoilma Poistoilma Tuloilma Tuloilma Tuloilma Tuloilma Tuloilma Tuloilma Ulkoilma Ulkoilma Ulkoilma Ulkoilma Ulkoilma Ulkoilma Kuva 2. Kaksivaiheisen levylämmönsiirtimen ja kompressorilämpöpumpun yhdistelmän toiminta-ta vat. 1 Lämmitys lepoaikana silloin, kun ei ole kosteuden poistotarvetta. Tuloilmapu hal lin kierrät tää allashuoneen ilmaa kierto vesi patterin kautta, joka lisää siihen tar vittavan lämpömäärän. 2 Kosteudenpoisto ja lämmitys lepoai kana. Lait teisto kierrättää osan allashuoneen poistoilmavirrasta kosteudenpoiston kautta. Lämpöpumpun höyrystinpatteri jäähdyttää ilmavirtaa, jolloin siitä lauhtuu (nesteytyy) pois kosteutta. Kaksivaihei nen levyläm mönsiirrin tehostaa tätä jääh dytystä vähentäen tar vittavaa lämpöpum pun kompressorityötä. Lämpöpumppu siirtää lämpöä höyrystinpatterilta lauhdu tin patterille ja edelleen allashuoneen tu loilmaan. Sa moin lämpöpumpun tekemän työn tuottama lämpö siirtyy lauhdutinpat terilla allashuoneen tuloilmavir taan. Tar vittaessa lämpöä lisätään kiertovesipatte rin avulla. 3 Kylpyaikana laitteisto sekoittaa kiertoilmaan hygi eeni seltä kannalta tarpeellisen määrän ul koilmaa. Kylmä ulkoilma tehostaa levylämmönsiirti men toi mintaa ja parantaa merkittävästi kosteuden poistote hoa. 4 Kosteudenpoisto lämpimähköllä säällä. Ulko- ja jäteilmavirrat suurenevat. Levy lämmönsiirrin ottaa lämpöä talteen. Lämpöpumppu käy lämmitystarpeen mukaan. 5 Kosteudenpoisto lämpimällä säällä ulkoilmavir ran avulla. Lämpöpumppu on yleensä pysähdyk sissä. Lämmön tal teenottoa rajoitetaan lämmönsiirti men ohituksilla. 6 Jäähdytys hellesäällä. Jos allashuone tulee liian läm pimäksi, niin levylämmönsiirtimen täysi ohitus kyt keytyy käyntiin ja ulkoilmavirta lisääntyy nimellisilmavirtaa suuremmaksi. Ei lämmön talteenottoa. 20 Näytä lisää
Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat Hygieeniset lähtökohdat sisäilma, allasvesi, käyttäjähygienia Päivi Aalto 17.11.2015 Esityksen sisältö Terveydensuojelun valvontaohjelma ja suunnitelma Uimahallietiketti Lisätiedot Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin
Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen Lisätiedot KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN
Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä Lisätiedot Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje asetukseksi Soveltamisalue asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten Lisätiedot Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen
Olen, työskentelen ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä- Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana lainsäädännössä aluehallintovirastolle annettuja terveydensuojelulain Lisätiedot TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)
TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy
Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ---------------------------------------------- Lisätiedot PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla
PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu Lisätiedot Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti
1 Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys Puupäivä 11.11.2010 Jarkko Piironen Tutkija, dipl.ins. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Esityksen sisältö 2 1. Taustaa ja EREL Lisätiedot SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy
SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista Lisätiedot TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA
TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen, Lisätiedot Air-In. Ratkaisuja hallitun ilmanvaihdon saavuttamiseksi. Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti
3 KOSTEUS Tapio Korkeamäki Visamäentie 35 B 13100 HML tapio.korkeamaki@hamk.fi RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET KOSTEUS LÄMPÖ KOSTEUS Kostea ilma on kahden kaasun seos -kuivan ilman ja vesihöyryn Kuiva ilma Lisätiedot Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja
Recair Booster Cooler Uuden sukupolven cooler-konesarja Mikä on Cooler? Lämmön talteenottolaite, joka sisältää jäähdytykseen tarvittavat kylmä- ja ohjauslaitteet LAUHDUTINPATTERI HÖYRYSTINPATTERI 2 Miten Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS
Terveen talon ilmanvaihto DI. Terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön haasteet asunnoissa Lämpöolosuhteet talvella vetää, kesällä on kuuma Ilman laatu riittämätön ilmanvaihto yli puolessa asunnoista Lisätiedot Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen
Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittajat Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Tässä ohjeessa kerrotaan kenellä on oltava Lisätiedot TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA
1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula Lisätiedot TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA
TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 2: 70-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 2 on vuonna 1974 rakennettu yksikerroksinen, 139 m², omakotitalokiinteistö, Lisätiedot Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite
Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Compact-sarja Aktiivinen ja passiivinen lämmön talteenotto Nilan Compact -sarja terveellisempi sisäilma kukkaroa säästäen Monipuoliset ratkaisut erilaisiin tarpeisiin Lisätiedot Vallox Loimaan tehdas
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti Lisätiedot Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä Lisätiedot SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013
RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri Lisätiedot kansi Enerventin perusilmeellä
Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin Lisätiedot Uusi Asumisterveysasetusluonnos Pertti Metiäinen
Uusi Asumisterveysasetusluonnos Pertti Metiäinen 29.4.2014 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveysohje asetukseksi Soveltamisalue asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan Asetus on Lisätiedot Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:
ILMANKOSTEUS Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Veden määrä voidaan ilmoittaa höyryn tiheyden avulla. Veden osatiheys tarkoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massaa tilavuusyksikköä kohti. Lisätiedot ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.
ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.26 Espoo Mikko Saari, VTT 24.11.26 1 Energiatehokas kerrostalo kuluttaa 7 % vähemmän Lisätiedot Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.
. Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Palkittua työtä Suomen hyväksi Ministeri Mauri Pekkarinen luovutti SULPUlle Vuoden 2009 energia teko- palkinnon SULPUlle. Palkinnon vastaanottivat SULPUn hallituksen Lisätiedot Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi
Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Sisäilmapaja 5 Nurmes 12.11.2013 Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Yleisperiaate rakennuksen Lisätiedot Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015. Matti Lehtimäki
Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015 Matti Lehtimäki Ohjaamojen pölynhallintaan liittyviä hankkeita VTT Oy:ssä Työkoneiden ohjaamoilmastoinnin kehittäminen (TSR 1991) ohjaamoilmanvaihdon/ilmastoinnin Lisätiedot Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa
Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan Lisätiedot Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57
3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä Lisätiedot SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA
HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 ( ) SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA Tällä selvityksellä ja liitteenä olevilla mitoitustaulukoilla iv-suunnittelija ilmoittaa asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän Lisätiedot KUOPION YLIOPISTO. Ympäristötieteen laitos KUOPION YLIOPISTO PL 1627 70211 Kuopio
KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteen laitos KUOPION YLIOPISTO PL 1627 70211 Kuopio UIMAHALLIEN VEDEN LAATUUN KOHDISTETTUJEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUS HENKILÖKUNNAN TYÖOLOSUHTEISIIN Kalliokoski Pentti 1, Rahkonen Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa
Energiaekspertin jatkokurssi Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Jarmo Kuitunen 1. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 1.1 Painovoimainen ilmanvaihto 1.2 Koneellinen poistoilmanvaihto 1.3 Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto Lisätiedot Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä
Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Julkisivuyhdistys ry:n syyskokous 19.11.2009 Diana-auditorio, Helsinki Stina Linne Tekn yo. Esityksen sisältö Tutkimuksen taustat ja Lisätiedot Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28
Energy recovery ventilation for modern passive houses Timo Luukkainen 2009-03-28 Enervent solutions for passive houses 2009 Järjestelmät passiivitaloihin Passiivitalo on termospullo. Ilman koneellista Lisätiedot UIMAHALLIEN ALLASTILOJEN TYÖOLOSUHTEET JA HENKILÖKUNNAN HENGITYSELINOIREET 5/2007 KUOPION YLIOPISTON YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOSTEN MONISTESARJA
UIMAHALLIEN ALLASTILOJEN TYÖOLOSUHTEET JA HENKILÖKUNNAN HENGITYSELINOIREET Valkeinen Reetta 1, Kalliokoski Pentti 1, Päivinen Marja 2, Patovirta Riitta-Liisa 1,3, Putus Tuula 4, Jauhiainen Tapio 5, Reiman Lisätiedot RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
2012 RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE Raportissa esitetään tehdyn sisäympäristökyselyn yhteenveto, tehdyt mittaukset ja jatkotoimenpiteet. Vesilahden kunta 7.2.2012 1. JOHDANTO Hyvän sisäilman yksinkertainen Lisätiedot Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohje Pertti Metiäinen
Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohje Pertti Metiäinen 19.10.2015 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveysohje asumisterveysasetukseksi STM:n asetus (545/2015) asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä Lisätiedot Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali
Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt) Lisätiedot Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy
Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta Lisätiedot OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN
1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla Lisätiedot HAKEMUS. Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden selvittäminen ja käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuuden osoittaminen
HAKEMUS Hakemus_TsL49_ulkasiant/r3/20.11.2012 Sivu 1 (8) Ympäristökeskus terveydensuojelulain (763/1994) 49 :n mukaiseksi hyväksytyksi ulkopuoliseksi asiantuntijaksi Kotkassa Kotkan ympäristökeskus Kotkantie Lisätiedot Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet
Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta Lisätiedot SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI
Haapajärven kaupungin sisäilmaryhmä SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI SISÄILMARYHMÄN TOIMINTA ON KESKITTYNYT KUNNAN OMISTAMIEN JULKISTEN TILOJEN TERVEYSHAITTOJEN SELVITTÄMISEEN Julkisella tilalla tarkoitetaan Lisätiedot Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.
. Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Energia Asteikot ja energia -Miten pakkasesta saa energiaa? Celsius-asteikko on valittu ihmisen mittapuun mukaan, ei lämpöenergian. Atomien liike pysähtyy vasta absoluuttisen Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS
Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu Lisätiedot Ympäristöpalvelut Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski
Viranomainen vastaanottanut ilmoituksen / 20 Ilmoituksen aihe Selvitys harjoitettavasta toiminnasta Suunniteltu käyttöönottopäivä Dnro Ympäristö/ / Vastaanottaja Päätöstiedot / 20 Työtilan tai toiminnon, Lisätiedot Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen
ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa Lisätiedot Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014
Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen Lisätiedot Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.
TYÖ 36b. ILMANKOSTEUS Tehtävä Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. Välineet Taustatietoja Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN
1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka. Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin Lisätiedot Viranomaisvalvonta, omavalvonta ja häiriötilanteet uimahalleissa
Viranomaisvalvonta, omavalvonta ja häiriötilanteet uimahalleissa Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat hygienia, vedenlaatu, turvallisuus Tampere 17.11.2015 Lisätiedot Hiilidioksidimittausraportti
Hiilidioksidimittausraportti 60 m2 kerrostalohuoneisto koneellinen poistoilmanvaihto Korvausilmaventtiileinä 2 kpl Biobe Thermoplus 60 (kuvassa) Ongelmat: Ilman tunkkaisuus, epäily korkeista hiilidioksidipitoisuuksista Lisätiedot Ulkoilma, raaka-aineemme
Ulkoilma, raaka-aineemme Maapalloa ympäröivä ilmakehä jakaantuu ionosfääriin, mesosfääriin, stratosfääriin ja troposfääriin. Missä korkeudessa tarvitaan happilaitteita? Ulkoilma, raaka-aineemme Mikä aiheuttaa Lisätiedot 600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä
600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS 600e-hp-co Smart-käyttöliittymä Huippuunsa vietyä lämmöntalteenottoa ja jäähdytystä AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden Lisätiedot Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013
Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa Lisätiedot ILTO 400M ILMANVAIHTOA MIELLYTTÄVÄÄN ASUMISEEN ILMANVAIHDON LÄMMÖNTALTEEN- OTTOLAITE RIVI- JA OMAKOTITALOIHIN UUDIS- JA SANEERAUSKOHTEISIIN PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilto.fi ILTO-ilmanvaihtojärjestelmä Lisätiedot Asumisterveysasetus voimassa - nyt soveltamaan. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö
Asumisterveysasetus voimassa - nyt soveltamaan Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö .. Asumisterveysohje asetukseksi Taustalla perustuslaki Valvira laatii parhaillaan asetukselle Lisätiedot Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset
Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Toiminnanjohtaja Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Suurin osa rakennusten energiankulutuksesta tarvitaan sisäilmaston tuottamiseen sisäilmastotavoitteet tulee Lisätiedot NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon
RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Lisätiedot Energiansäästö viljankuivauksessa
Energiansäästö viljankuivauksessa Antti-Teollisuus Oy Jukka Ahokas 30.11.2011 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Maataloustieteiden laitos Agroteknologia Öljyä l/ha tai viljaa kg/ha Kuivaamistarve Lisätiedot Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo?
Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo? Ylitarkastaja Pertti Metiäinen Valvira 15.10.2010 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveystutkimukset Akateemiset tutkimukset perustutkimukset Lisätiedot Eero Harjukoski. Uimahallitilojen energiatehokas kuivaus
Eero Harjukoski Uimahallitilojen energiatehokas kuivaus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 11.03.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Lisätiedot Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa - Rakentamiseen liittyvät keskeiset muutokset lähivuosina
Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa - Rakentamiseen liittyvät keskeiset muutokset lähivuosina Juha Luhanka Rakennustuoteteollisuus RTT ry 09.02.2010, ARY seminaari Energiamääräykset Lisätiedot Ilmalämpöpumput (ILP)
Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa Lisätiedot KOULUN ILMANVAIHTO. Tarvittava materiaali: Paperiarkkeja, tiedonkeruulomake (liitteenä). Tarvittavat taidot: Kirjoitustaito
KOULUN ILMANVAIHTO Tavoitteet: Oppilaat tiedostavat ikkunoiden vaikutuksen koulun energiatehokkuuteen/ energiankulutukseen. Ikkunoilla on suuri vaikutus siihen, miten koulussa lämmitetään ja miten ilmanvaihto Lisätiedot Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä
Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiaekspertin peruskurssi osa 1: lämpö & vesi 17.03.2014, Tampere DI Petri Pylsy Ekspertti ei kuitenkaan koske säätöihin, sen tekee aina kiinteistönhoitaja Lisätiedot KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013
KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin Lisätiedot Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin Lisätiedot LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI
1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3 Lisätiedot 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA
Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset Lisätiedot Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-8 ja -12 ec ilmanvaihtokoneet Fair-8 ja -12 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä Lisätiedot Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.
Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat: Lisätiedot Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen
Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Tässä on esitetty esimerkkinä paikkoja ja tapauksia, joissa lämpövuotoja voi esiintyä. Tietyissä tapauksissa on ihan luonnollista, että vuotoa esiintyy esim. ilmanvaihtoventtiilin Lisätiedot Kiinteistötekniikkaratkaisut
Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset Lisätiedot Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen
Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö Pekka Karppanen Valaistus Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje valaisimien sammuttamisesta tiloissa on, että jos Lisätiedot SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT
SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET Vuosihyötysuhde parasta A-luokkaa SunAIR RW 130 EC-LT SunAIR RW 150 EC-LT sisäkuva Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Lisätiedot KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung
KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung KN 2014-07 Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change Seite 1 2014-07 Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Lisätiedot Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0
Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan
300-900 W Sähkölämmitys 8 mallia Thermoplus Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan Käyttökohteet Thermoplus asennetaan ikkunan yläpuolelle, jossa se estää tehokkaasti Lisätiedot 4 Aineen olomuodot. 4.2 Höyrystyminen POHDI JA ETSI
4 Aineen olomuodot 4.2 Höyrystyminen POHDI JA ETSI 4-1. a) Vesi asettuu astiassa vaakatasoon Maan vetovoiman ja veden herkkäliikkeisyyden takia. Painovoima tekee työtä, kunnes veden potentiaalienergia Lisätiedot TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUSUOSITUKSET
TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUSUOSITUKSET ERKKI VUORI PROFESSORI, EMERITUS 27.11.2012 HJELT INSTITUUTTI OIKEUSLÄÄKETIETEEN OSASTO MEISSÄ ON PALJON VETTÄ! Ihmisen vesipitoisuus on keskimäärin yli Lisätiedot Näytesivut. 3.1 Yleistä
3 3.1 Yleistä IlmastoinTIjärjestelmät Tuloilmajärjestelmän tarkoituksena voi olla joko ilmanvaihto tai ilmastointi. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan yleisesti huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista Lisätiedot 2.1 Huoneen lämpötila
2.1 Huoneen lämpötila Mittaustulos mittauspaikat 1. 2. 3. 4. Huoneen lämpötila C C C C Ohje: Mittaa ilman lämpötila kalibroidulla lämpömittarilla 1,1 m korkeudelta lattiasta. Tilan laajuudesta riippuen Lisätiedot Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010
Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät Lisätiedot Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5
HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven Lisätiedot Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa
Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistössä. Siivouksen laatuvaatimuksia ja tarpeita Lisätiedot Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä Lisätiedot T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -
T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i! Lisätiedot Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?
Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet
Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute