Source: http://www.slideshare.net/pps61/aguas-negras-gaceta-4044
Timestamp: 2016-09-01 06:33:30
Document Index: 19688540

Matched Legal Cases: ['Artículo 320', 'Artículo 321', 'Artículo 323', 'Artículo 324', 'Artículo 325', 'Artículo 329', 'Artículo 330', 'Artículo 332', 'Artículo 333', 'Artículo 334', 'Artículo 335', 'Artículo 337', 'Artículo 338', 'Artículo 339', 'Artículo 342', 'Artículo 343', 'Artículo 344', 'Artículo 346', 'Artículo 350', 'Artículo 356', 'Artículo 358', 'Artículo 359', 'Artículo 359', 'Artículo 360', 'Artículo 362', 'Artículo 363', 'Artículo 365', 'Artículo 374', 'Artículo 374', 'Artículo 376', 'Artículo 377', 'Artículo 378', 'artículo 266', 'Artículo 380', 'Artículo 381', 'Artículo 383', 'Artículo 381', 'Artículo 381', 'Artículo 381', 'Artículo 381', 'Artículo 381', 'Artículo 381', 'Artículo 384', 'Artículo 385', 'Artículo 386', 'Artículo 387', 'Artículo 388', 'Artículo 389', 'Artículo 390', 'Artículo 391', 'Artículo 392', 'Artículo 394', 'Artículo 395', 'Artículo 401', 'Artículo 402', 'Artículo 403', 'Artículo 407', 'Artículo 411', 'Artículo 411', 'Artículo 412', 'Artículo 413', 'Artículo 417', 'Artículo 419', 'artículo 324', 'Artículo 421', 'Artículo 423', 'Artículo 424', 'Artículo 427', 'Artículo 428', 'Artículo 430', 'Artículo 431', 'Artículo 435', 'Artículo 438', 'artículo 439', 'Artículo 448', 'Artículo 450', 'Artículo 451']

Instalaciones de Aguas NegrasGaceta Oficial 404428 Sep 1.988
Busco solucion economica para descargar colector de aguas servidas en contrapendiente
Mimi Polo
, INGENIERO P1
at I.V.T.
GACETA Nº 4044 EXTRAORDINARIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1988CAPITULO XXI: DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS EDIFICACIONESCAPITULO XXII: DE LOS SIFONES DE LAS PIEZAS SANITARIASCAPITULO XXIII: DE LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGUES, BAJANTES Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDASCAPITULO XXIV: DE LOS MATERIALES, PIEZAS DE CONEXIÓN Y JUNTAS PARA CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGUE, BAJANTES YCLOACASCAPITULO XXV: DE LA INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGUE, BAJANTES Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDASCAPITULO XXVI: DE LA VENTILACIÓN CLOACALCAPITULO XXVII: DE LAS BOCAS PARA LIMPIEZA Y VISITA REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS DE LAS EDIFICACIONESCAPITULO XXVIII:DE LOS DESAGUES INDIRECTOS DE LAS AGUAS SERVIDASCAPITULO XXIX:DE LA INSTALACIÓN DE INTERCEPTORES Y SEPARADORESCAPITULO XXX: DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUAS SERVIDASCAPITULO XXXI: DE LA INSPECCIÓN Y PRUEBA DEL SISTEMA DE DESAGUE DE AGUAS SERVIDASCAPITULO XXXII: DE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS DE LLUVIACAPITULO XXXIII: DEL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LOS RESÍDUOS SÓLIDOS EN LAS EDIFICACIONESCAPITULO XXXIV: DE LOS SISTEMAS PARTICULARES PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDASCAPITULO XXXV: DE LAS LETRINAS DE HOYO Y OTROS MÉTODOS PARA LA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS SIN ACARREO DE AGUACAPITULO XXXVI: DE LAS EDIFICACIONES Y LOCALES DESTINADOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y REUNIONES PÚBLICASCAPITULO XXXVII: DE LAS EDIFICACIONES Y LOCALES DESTINADOS A ESCUELASCAPITULO XXXVIII: DE LAS PISCINASCAPITULO XXXIX: DE LAS DEFINICIONESCAPITULO XL: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASAPENDICES 3.
PROLONGACION DEL BAJANTE APENDICE FIGURA 29 SIFONCONDUCTOS DE DESAGUE RAMALES DE DESAGUE TUBERIA DE VENTILACION INDIVIDUALRAMAL DE VENTILACION DESCARGA DE LOS RAMALES DE DESAGUE AL BAJANTE TUBERIA DE VENTILACION PRINCIPAL BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS CLOACA DE LA EDIFICION TEE SANITARIA 4.
CAPITULO XXII DE LOS SIFONES DE LAS PIEZAS SANITARIASArtículo 320: Toda pieza sanitaria deberá estar dotada de un sifón cuyo sello de agua tendrá en general una altura no inferior a 5 cm., ni mayor de 10 cm.Artículo 321: Los sifones se colocarán lo más cerca posible de los orificios de descarga de las piezas sanitarias correspondientes, pero a una distancia vertical no mayor de 0,60 m. entre el orificio de descarga y el vertedero del sifón.. 5.
CAPITULO XXIIArtículo 323: Los diámetros nominales de los sifones en ningún caso serán menores que los especificados en la Tabla 39, ni mayores que los de las tuberías de descarga de las piezas sanitarias correspondientes.Artículo 324: Los sifones de las piezas sanitarias deberán estar dotados de un tapón de limpieza, a menos que el sifón sea fácilmente removible, forme parte integral de la pieza o esté empotrado.Artículo 325: Se prohibe el uso de:a.- Más de un sifón para cada pieza sanitaria.b.- Sifones en forma de ¨S¨.c.- Sifones en los cuales el sello depende de la acción de palancas o de cualquier pieza movible. 6.
CAPITULO XXIII DE LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜE, BAJANTES Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDASArtículo 329: Los conductos y ramales de desagüe así como también las cloacas de aguas servidas de la edificación, se proyectarán de manera tal que la velocidad del flujo dentro de ellos no sea menor de 0,60 metros por segundo.Artículo 330: Las pendientes mínimas de los tramos de los conductos y ramales de desagüe, así como también los de las cloacas de aguas servidas de la edificación, será constante en cada tramo y en ningún caso menor del 1%. Cuando el diámetro de los conductos y ramales de desagüé sea igual o menor de 7,62 cm (3¨), la pendiente mínima de éstos será del 2%.Artículo 332: Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe, bajantes y cloacas de aguas servidas se calcularán de acuerdo con el número total de unidades de descarga de las piezas sanitarias servidas. La Tabla 40 indica las unidades de descarga correspondientes a cada pieza sanitaria. 7.
CAPITULO XXIIIArtículo 333: Para la determinación del número de unidades de descarga correspondientes a piezas sanitarias o a equipos no especificados en el artículo anterior, se utilizará la Tabla 41, en función del diámetro del orificio de descarga de la pieza o equipo.Artículo 334: En el caso de artefactos o equipos con flujo continuo o semi continuo, tales como el resultado de bombas de agua servidas, lavaderos automáticos, equipos de aire acondicionado y similares, el número de unidades de descarga correspondiente se calculará a razón de una (1) unidad de descarga por cada 0,06 litros por segundo del gasto. En caso de descarga de dichos artefactos o equipos cuyo drenaje se efectúe por bombeo, el diámetro mínimo del conducto o del ramal de desagüe que reciba tal descarga, será 7,62 cm (3¨). 8.
CAPITULO XXIIIArtículo 335: Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe y los de los bajantes de agua servidas, deberán cumplir con los siguientes requisitos:a.- El diámetro de un conducto o de un ramal de desagüe no podrá ser menor que el de cualquiera de los orificios de descarga de las piezas que por el desaguan.b.- El diámetro mínimo de un conducto, de un ramal de desagüe o de un bajante que reciba la descarga de un excusado, será de 10 cm (4¨).c.- El diámetro de un bajante no podrá ser menor que el de cualquiera de los conductos o ramales de desagüe de los que en el descargan.d.- Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe y de los bajantes de aguas servidas, se determinarán de acuerdo con la Tabla 42 en función del número de unidades de descarga que ellos reciban. Dichos valores son los señalados en la Tabla 40 para cada pieza sanitaria. 9.
CAPITULO XXIIIArtículo 337: Cuando se requiera dar un cambio de dirección a un bajante vertical, se cumplirán los siguientes requisitos:a.- No deberán conectarse al bajante conductos ni ramales de desagüe a distancias menores de 60 centímetros tanto en la dirección agua arriba, como en la dirección agua abajo del cambio de dirección. No se exigirá este requisito cuando la parte inclinada del cambio de dirección, forme un ángulo igual o menor de 45º con la vertical y cuando se instalen ventilaciones de alivio, de acuerdo con lo establecido en el Capitulo XXVI de estas normas.b.- Si el cambio de dirección del bajante se hace por encima de la conexión del más alto conducto o ramal de desagüe a el conectado, no se requiere incremento de diámetro.c.- Si el cambio de dirección del bajante se hace por debajo del conducto o del ramal de desagüe más bajo a él conectado, no se requerirá aumento de diámetro si la parte inclinada del cambio de dirección forma un ángulo igual o menor que 45º con la vertical. Si este no fuera el caso el diámetro del bajante se calculará de acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente. 10.
CAPITULO XXIIIArtículo 338: Cuando se requiera dar un cambio de dirección a un bajante vertical, los diámetros del bajante se calcularán de la manera siguiente:a.- Si el cambio de dirección del bajante forma un ángulo de 45º o menor con la vertical, el bajante se calculará como un bajante vertical recto.b.- Si el cambio de dirección del bajante forma un ángulo de más de 45º con la vertical el diámetro del bajante se calculará de la manera siguiente:b.1.-La parte del bajante ubicada por encima del cambio de dirección, se calculará como bajante vertical de acuerdo con el número total de unidades de descarga conectadas al bajante aguas arriba del cambio de dirección.b.2.-La parte inclinada del bajante se calculará como cloaca de la edificación, según la pendiente de la parte inclinada y con el número máximo de unidades de descarga indicadas en la Tabla 42.b.3.-La parte del bajante ubicada aguas abajo de la parte inclinada tendrá por lo menos el mismo diámetro que el calculado para la parte inclinada del bajante, debiéndose verificar que dicho diámetro tiene capacidad para drenar el total de las unidades de descarga conectadas a todo el bajante. En caso de resultar diámetros diferentes, se seleccionará el mayor. 11.
CAPITULO XXIIIArtículo 339: Los diámetros de las cloacas de agua servidas para las edificaciones, así como también la de los ramales de desagüe que se conecten directamente a dichas cloacas, se calcularán de acuerdo con el número máximo de unidades de descarga drenadas y de acuerdo con la pendiente con la que sean instaladas según la Tabla 42. El diámetro mínimo de la cloaca de empotramiento al colector de aguas servidas, serán de 0,15 metros, pero en casos especiales, previa consulta con la Autoridad Sanitaria Competente, podrán permitirse diámetros de 0,10 metros. 12.
CAPITULO XXIV DE LOS MATERIALES, PIEZAS DE CONEXIÓN Y JUNTAS PARA CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜE, BAJANTES, Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDAS DE LAS EDIFICACIONESArtículo 342: Se permitirá el uso de tuberías y piezas de conexión de cloruro de polivinilo para conductos y ramales de desagüe, bajantes y cloacas de aguas servidas siempre que dichas tuberías cumplan con los siguientes requisitos:a.- Satisfagan las especificaciones vigentes de las entidades calificadas, a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente.b.- Los diámetros, espesores mínimos, tolerancias y pesos de las tuberías y de las correspondientes piezas de conexión, estará en un todo de acuerdo con las especificaciones aprobadas correspondientes.c.- Las juntas y la instalación de dichas tuberías y piezas de conexión se harán en un todo de acuerdo con lo establecido sobre el particular en el presente capítulo de estas normas. Artículo 343: Se prohibe la utilización de tuberías y piezas de conexión de cloruro de polivinilo en aquellas conducciones de aguas servidas que pueden ser afectadas por la naturaleza y demás características de dichas aguas. 13.
CAPITULO XXIVArtículo 344: Se permitirá el uso de tubos de arcilla vitrificada, concreto o asbesto cemento, para la construcción de cloacas de la edificación situadas fuera del área de construcción y del radio de influencia de las fundaciones y nunca a menos de 1,00 metro de estas últimas. En las construcciones de una sola planta se permitirá el uso de estos materiales aún debajo del área construida.Artículo 346: Los conductos y ramales de desagüe, bajantes y cloacas de la edificación que conduzcan líquidos corrosivos, serán construidos de materiales anticorrosivos.Artículo 350: Las juntas de las tuberías y piezas de conexión de los conductos y ramales de desagüe, bajantes y cloacas de la edificación estarán de acuerdo con la clase de éstas pudiendo ser de espiga y campana, de rosca, mecánicas, soldadas o de otros tipos aprobados por la Autoridad Sanitaria Competente.Artículo 356: Cuando en las cloacas de la edificación se emplean tuberías de diferentes materiales, las uniones se harán por medio de tanquillas. 14.
CAPITULO XXVDE LA INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜE, BAJANTES Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDASArtículo 358: Los empalmes entre conductos y ramales de DESAGÜE y cloacas de aguas servidas se harán a un ángulo no mayor de 45º en la dirección del flujo y utilizando las correspondientes piezas de conexión. Cuando las cloacas de aguas servidas sean enterradas, podrán emplearse tanquillas para los empalmes.Artículo 359: Los cambios de dirección del flujo en las conducciones de aguas servidas: horizontales, horizontal a vertical y vertical a horizontal, se harán utilizando piezas de conexión especiales aprobadas previamente por la Autoridad Sanitaria Competente y en la forma que se indica a continuación:a.- Los cambios de dirección del flujo de horizontal a horizontal, en los conductos y ramales de DESAGÜE y en las cloacas de la edificación, se harán formando ángulos no mayores de 45º, utilizando codos con tales características o tanquillas, en el caso de las cloacas de la edificación. 15.
CAPITULO XXVArtículo 359: Los cambios de dirección del flujo en las conducciones de aguas servidas: horizontales, horizontal a vertical y vertical a horizontal, se harán utilizando piezas de conexión especiales aprobadas previamente por la Autoridad Sanitaria Competente y en la forma que se indica a continuación:b.- Los cambios de dirección del flujo de horizontal a vertical se harán mediante el uso de: 1.- Tees sanitarias sencillas o dobles 2.- Codos de 45º con yees de 45º sencillas o dobles. 3.- Codos de 90º cuando el conducto vertical no tiene conexión alguna en su extremo superior, siendo una simple prolongación del conducto horizontal. 4.- Pieza de conexión especiales, aprobadas previamente por la Autoridad Sanitaria Competente.c.- Los cambios de dirección del flujo, de vertical a horizontal se harán mediante el uso de: 1.- Codos de 90º, de radio corto (R menor que 1.50 d), cuando el diámetro de conductos sea mayor de 7,62 cm (3¨) o codo de 90º de radio largo (R mayor que 1.50 d), cuando el diámetro del conducto sea de 7,62 cm (3¨) o menor. 2.- Codos de 45º y yees de 45º. 3.- Piezas sanitarias especiales, aprobadas previamente por la Autoridad Sanitaria Competente. 16.
CAPITULO XXVArtículo 360: Se prohibe la utilización de las piezas de conexión que se señalan a continuación, para los empalmes y/o cambios de dirección en los sistemas de DESAGÜE de aguas servidas y de lluvia de las edificaciones:a.- Los codos de más de 45º, excepto lo previsto en el artículo anterior.b.- Las Tees rectas, a 90º, en cualquier conducción, excepto en tubería de ventilación.d.- Las yees dobles a 45º, de empalmes y/o cambios de dirección de horizontal a horizontal, a menos que sean dotadas de tapón de limpieza ubicado directamente aguas arriba del empalme respectivo.e.- Las piezas de conexión dotadas de campana ubicada en la dirección opuesta al flujo.g.- Cualquier otra pieza de conexión que a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente, pueda ocasionar obstrucciones del flujo, el libre escurrimiento de las aguas, y/o reducciones en la velocidad del flujo. 17.
CAPITULO XXVArtículo 362: En edificaciones de tres o más pisos, los bajantes de aguas servidas deberán instalarse en ductos provistos para tal fin y cuyas dimensiones deberán ser tales que permitan el paso de las tuberías y faciliten su mantenimiento. Para este tipo de edificaciones importantes, se recomienda que la instalación de los conductos y ramales de DESAGÜE sean colgantes o instalados en ductos horizontales provistos para tal fin. Las cloacas de la edificación podrán instalarse colgantes o enterradas.Artículo 363: Se permitirá la instalación en un mismo conducto vertical de los bajantes de aguas servidas y de las tuberías del sistema de abastecimiento de agua siempre que exista una separación mínima de 20 centímetros entre ellas. 18.
CAPITULO XXV 19.
CAPITULO XXVArtículo 365: Las cloacas de aguas servidas de la edificación se instalarán a la mayor distancia horizontal posible de los estanques de almacenamiento de agua y de las tuberías del sistema de abastecimiento de agua de la edificación. Esta distancia horizontal en ningún caso será menor de (1) metro, cuando las tuberías sean paralelas. La cresta de la cloaca de aguas servidas se instalará a no menos de 20 centímetros por debajo de la parte inferior de la tubería de agua. Cuando la cloaca de la edificación cruce alguna tubería del sistema de abastecimiento de agua, la distancia vertical entre la parte inferior de la tubería de agua y la cresta de la cloaca no será menor de 10 cm. Artículo 374º: En la instalación de conductos y ramales de DESAGÜE, bajantes y cloacas de la edificación, donde se utilizan tuberías de cloruro de polivinilo, se adoptarán las siguientes previsiones adicionales:a.- Cuando las tuberías sean colgantes, los soportes correspondientes se ubicarán a distancias no mayores de 1.50 metros.b.- Los bajantes serán soportados a nivel de cada piso y adicionalmente a cada 1.50 metros.c.- Las tuberías y piezas de conexión en general, se protegerán de cualquier clase de impactos y esfuerzos que puedan producir su rotura, deformación y aplastamiento. 20.
CAPITULO XXV Artículo 374º: En la instalación de conductos y ramales de DESAGÜE, bajantes y cloacas de la edificación, donde se utilizan tuberías de cloruro de polivinilo, se adoptarán las siguientes previsiones adicionales:d.- Las tuberías y piezas de conexión se protegerán contra la acción de la luz directa del sol.e.- Las tuberías y piezas de conexión se protegerán con aislante térmico adecuado en aquellos tramos o sectores donde puedan ser afectados por alguna fuente de calor por tuberías que conduzcan agua caliente o por cualquier otra causa.f.- Cuando las tuberías queden envueltas en concreto, las juntas entre tuberías y entre éstas y las piezas de conexión serán pegadas y el vaciado del concreto deberá efectuarse cuidadosamente a fin de eliminar la posibilidad de que se produzcan aplastamientos o roturas. Se recomienda asimismo, recubrir los tramos a ser cubiertos con concreto, con una sustancia que no ataque al plástico e impida la adhesión entre éste y el concreto.NOTA: Las previsiones adicionales que se señalan en el presente artículo se consideran necesarias dada la etapa evolutiva a través de la cual se desarrolla la industria del material plástico. Tan pronto como se perfeccionen las técnicas de producción , fabricación y normalización de este tipo de materiales, la Autoridad Sanitaria Competente a través del correspondiente estudio y evaluación podrá considerar como innecesario el cumplimiento de algunos de los requisitos señalados y que resultarán condicionante para la instalación de este tipo de tubería. 21.
CAPITULO XXV Artículo 376: La acometida de la cloaca de la edificación, a la cloaca pública o matriz, deberá hacerse por medio del cachimbo de empotramiento previsto para tal fin. Si éste no existe, se procederá a su construcción cumpliendo los siguientes requisitos:a.- El empotramiento será individual, no permitiéndose efectuar dos empotramientos en el mismo sitio del colector público, aún cuando sea en lados opuestos del colector.j.- La profundidad del tubo de empotramiento en la acerca estará comprendida entre 0.80 metros y 2.00 metros.k.- Sobre la acera se construirá la correspondiente tanquilla de empotramiento.Artículo 377: Cuando existan razones suficientes que obliguen a efectuar el empotramiento de dos edificaciones en un mismo ramal de empotramiento, la Autoridad Sanitaria Competente podrá otorgar la aprobación previa correspondiente y en todo caso, dicho empotramiento se hará a través de la correspondiente tanquilla construida debajo de la acera.Artículo 378: No se procederá al relleno de las zanjas hasta tanto las tuberías hayan sido inspeccionadas y sometidas, con resultados satisfactorios a las pruebas correspondientes, según lo establecido en el Capítulo XXXI. El relleno de las zanjas deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 266. 22.
CAPITULO XXVI DE LA VENTILACIÓN CLOACAL Artículo 380: El sistema de DESAGÜE de aguas servidas de las edificaciones deberá ser adecuadamente ventilado a fin de mantener en el sistema la presión atmosférica en todo momento y proteger el sello de agua en las piezas sanitarias.Artículo 381: Los sellos de DESAGÜE de aguas servidas deberán ser protegidos contra el sifonaje y la contrapresión mediante el uso de algunos de los siguientes métodos: ventilación individual, ventilación común, ventilación en conjunto, ventilación húmeda, ventilación al bajante, o mediante la combinación de ellos, con la utilización adecuada de tuberías de ventilación, ramales de ventilación, tuberías auxiliares de ventilación, tuberías principales de ventilación y/o la prolongación de los bajantes de aguas servidas o cualquier otro método diferente siempre y cuando se garantice que dichas piezas cumplen satisfactoriamente la función para la cual están destinadas. En el Apéndice, Figuras 30, 31 y 32, se indican esquemáticamente los métodos de ventilación indicados en el presente capítulo.Artículo 383: Las tuberías de ventilación deberán tener una pendiente uniforme no menor de 1%, en forma tal que el agua que pudiera condensarse en ella escurra a un conducto de DESAGÜE o bajante. 23.
CAPITULO XXVIArtículo 381: 24.
CAPITULO XXVIArtículo 381: 25.
CAPITULO XXVIArtículo 381: 26.
CAPITULO XXVIArtículo 381: 27.
CAPITULO XXVIArtículo 381: 28.
CAPITULO XXVIArtículo 381: 29.
CAPITULO XXVI Artículo 384: Las tuberías de ventilación conectadas a un tramo horizontal del sistema de DESAGÜE arrancarán por encima del plano horizontal que pasa por el eje del conducto de DESAGÜE y se instalarán verticalmente o en un ángulo no mayor de 45º con respecto a la vertical y hasta una altura no menor de 15 cm por encima del nivel de desbordamiento de la pieza más alta que ventila, antes de extenderse horizontalmente. Ver dibujo ilustrado en el Apéndice, Figuras 33 a 38.Artículo 385: Los tramos horizontales de la tubería de ventilacióndeberán quedar a una altura no menor de 15 cm. por encimadel nivel de desbordamiento de la pieza sanitaria más alta ala cual ventilan.Artículo 386: El arranque de una tubería de ventilacióndeberá quedar ubicado por encima del nivel delvertedero del correspondiente sifón.Se exceptuarán de esta disposición, las tuberíasde ventilación de los sifones de aquellas piezassanitarias que reponen automáticamente loscorrespondientes sellos hidráulicos, tales como losexcusados y otras piezas sanitarias similares. Ver dibujo ilustrativo en el Apéndice, Figura 39. 30.
CAPITULO XXVIArtículo 387: La distancia mínima entre la salida de un sifón y la correspondiente tubería de ventilación, será el doble del diámetro del conducto de DESAGÜE en el cual el sifón descarga. La distancia máxima entre la salida de un sifón y la correspondiente tubería de ventilación estará en función del diámetro del conducto de DESAGÜE en el cual el sifón descarga, de acuerdo a la tabla 43. Ver Apéndice, Figura 40.Artículo 388: Será obligatoria la instalación de una tubería principal de ventilación matriz, con todo bajante de aguas servidas que reciba descarga de piezas sanitarias, ubicadas en dos (2) o más pisos de cualquier edificación. Ver dibujo en el Apéndice, Figura 41.Artículo 389: Todo bajante de aguas servidas deberá prolongarse al aire exterior y hasta por encima del techo. Cuando no se desee prolongar los bajantes de aguas servidas al aire exterior y por encima del techo con toda su sección, deberán prolongarse al aire exterior con un diámetro por lo menos igual al de su correspondiente tubería de ventilación principal, de acuerdo a la que se establece en el presente capítulo. Ver dibujo ilustrativo en el Apéndice, Figura 42. 31.
CAPITULO XXVIArtículo 390: Las tuberías de ventilación se prolongarán al aire exterior y hasta por encima del techo dela edificación o bien podrían conectarse a una tubería de ventilación matriz, a un colector deventilación o a la prolongación del correspondiente bajante de aguas servidas que las comunica con elaire exterior. Las correspondientes conexiones se harán de acuerdo con lo establecido en el presenteCapítulo. Ver dibujo ilustrativo en el Apéndice, Figura 42. Artículo 391: Cuando la prolongación de los bajantes de aguas servidas y/o las de las tuberías deventilación terminan en una terraza accesible o utilizada para cualquier fin, las tuberías se prolongaránpor encima del piso de la terraza hasta una altura no menor de 1,00 metros. Cuando la cubierta de laedificación sea un techo o terraza inaccesible, las tuberías se prolongarán por encima de ellas, enforma tal que no queden sujetas a inundación y por lo menos 15 centímetros.Artículo 392: En el caso que la distancia entre la boca superior de un bajante o la de cualquier tuberíade ventilación y una ventana, puerta u otra entrada de aire a la edificación sea menor de 3,00 metrosel extremo superior del bajante deberá quedar como mínimo 0,60 metros por encima de la entrada delaire. 32.
CAPITULO XXVIArtículo 394: Las tuberías principales de ventilación tendrán diámetros uniforme en toda su extensión, yse instalarán tan rectas como sean posible. Su extremo inferior deberá conectarse al pie delcorrespondiente bajante de aguas servidas o por debajo del nivel de conexión del ramal de DESAGÜEmás bajo a el conectado. Su extremo superior se prolongará directamente al aire exterior cumpliendocon lo establecido en los artículos anteriores, o se conectará a la prolongación del bajantecorrespondiente a una altura no menor de 15centímetros por encima del nivel de desbordamientode la pieza sanitaria servida más alta.Artículo 395: Los diámetros de las tuberías principalesde ventilación se determinarán tomando en cuentasu longitud total, el diámetro del bajante correspondientey el total de unidades de descarga ventiladas, de acuerdocon la tabla 44. 33.
CAPITULO XXVIArtículo 401: Toda pieza sanitaria conectada directamente a una tubería de DESAGÜE de unexcusado, aguas abajo de éste, deberá ser ventilada en forma individual, salvo en aquellos casos enlos cuales se aplique ventilación de conjunto o ventilación húmeda.Artículo 402: Se permitirá utilizar una tubería de ventilación comúnpara ventilar los sifones de dos piezas sanitarias en los casos quese señalan a continuación y siempre que se cumplan los requisitosque se exigen en los artículos 387º y 407º. a.- Las dos piezas sanitarias están ubicadas en el mismopiso y descarga en el mismo ramal vertical de DESAGÜE, al mismonivel. b.- Las dos piezas sanitarias están ubicadas en el mismopiso y descargan en el mismo ramal vertical de DESAGÜE, adiferentes niveles. c.- Las dos piezas sanitarias iguales ubicadas en elmismo piso, están conectadas en un mismo punto, a un ramal deDESAGÜE. Ver dibujos ilustrativos en el Apéndice, figuras 45 y 46. 34.
CAPITULO XXVIArtículo 403: En un grupo de piezas sanitarias instaladas en un mismo piso, se permitirá utilizar elconducto de DESAGÜE al que descargan hasta dos (2) piezas sanitarias altas, tales como:lavamanos, bateas, fregaderos o piezas similares, cuyo número total de unidades de descarga no seamayor de cuatro (4) como tubería de ventilación húmeda para uno o varios sifones de las otras piezassanitarias del grupo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: b.- El número total de unidades de descarga de las piezas sanitarias que constituyen elgrupo, no podrá ser mayor de catorce (14). c.- No podrá proyectarse la instalación de más de un (1) excusado en el grupo. Artículo 407: Los diámetros de las tuberías de ventilación, se determinarán en función de su longitud,del número de unidades de descarga ventiladas y del diámetro del conducto de DESAGÜE, del ramalde DESAGÜE o del bajante de aguas servidas al cual están conectadas, de acuerdo con la Tabla 44. En la determinación de los diámetros de las tuberías de ventilación, se tomarán en cuentalos siguientes requisitos. b.- El diámetro de cada tubería de ventilación individual no será menor de la mitad deldiámetro del conducto de DESAGÜE de la pieza sanitaria que ventile. c.- El diámetro de las tuberías de ventilación de alivio, no será menor de la mitad del diámetrodel ramal de DESAGÜE o del bajante de aguas servidas que ventila y al cual están conectadas. 35.
CAPITULO XXVI Artículo 411: Con la finalidad de evitar los efectos desfavorables en los sistemas de drenaje de aguas servidas,debidas a la presión producida por las espumas de jabones y detergentes, en edificaciones de dos o más pisosdonde se instalen bateas, lavadoras mecánicas, fregaderos y similares, se recomienda que los conductos o ramalesde DESAGÜE que reciben los desechos líquidos de dichas piezas no se conecten en las zonas de presión deespumas que se indican a continuación: a.- En el segmento de bajante comprendido entre las bases del mismo hasta una altura de cuarenta (40)veces su diámetro. b.- En el segmento de cloaca de edificación comprendido entre el pie del bajante hasta una longitud dediez (10) veces el diámetro de dicha cloaca, medido sobre la misma. c.- En los cambios de dirección de los bajantes de aguas servidas, cuya parte inclinada forme un ángulomayor de 60º con la vertical así: c.1.- En el segmento del bajante, antes del cambio de dirección cuarenta (40) veces el diámetro del bajanteaguas arriba de dicho cambio. c.2.- En el tramo inclinado del bajante, diez veces el diámetro de dicho tramo, aguas abajo del cambio dedirección. c.3.- En el tramo inclinado del bajante, cuarenta (40) veces el diámetro de dicho tramo, aguas arriba delcambio de dirección a la vertical. Cuando no sea posible evitar las conexiones de los conductos y ramales de DESAGÜE en las zonasindicadas, deberán proyectarse tuberías de ventilación auxiliares, cuyo diámetro deberá ser igual al de la tuberíaprincipal de ventilación o a los ¾ del diámetro de la tubería donde se presente la presión de espuma, en caso delque el diámetro de esta última sea menor que el de la tubería principal de ventilación y en ningún caso menor de5,08 cm. (2¨) e instaladas de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo. Ver dibujo ilustrativo en el Apéndice, figura 53. 36.
CAPITULO XXVIArtículo 411: 37.
CAPITULO XXVIIDE LAS BOCAS PARA LIMPIEZA Y VISITA REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS DE LAS EDIFICACIONES Artículo 412: Los sistemas de DESAGÜE de aguas servidas de las edificaciones deberán estar dotados de bocas para limpieza y visita de acuerdo a lo establecido en este capítulo. Artículo 413: Las bocas para limpieza serán del mismo material que el utilizado en las tuberías y piezas de conexión del sistema de DESAGÜE de aguas servidas y serán dotadas de tapón removible. Artículo 417: La distancia mínima entre el tapón de cualquier boca de limpieza y una pared, techo o cualquier otro elemento que pudiera dificultar la limpieza del sistema, será de 45 centímetros. Artículo 419: Se colocarán bocas de limpieza en todos los sitios indicados a continuación: a.- Al comienzo de cada ramal de DESAGÜE o cloaca de la edificación. b.- Cada 15,00 metros en los bajantes y en los ramales de DESAGÜE de diámetro igual o menor de 10 centímetros (4¨). c.- Cada 30,00 metros en los bajantes y en los ramales de DESAGÜE de diámetros mayor de 10 centímetros (4¨). d.- Al pie de cada bajante. e.- En la parte inferior de los sifones de las piezas sanitarias de acuerdo a lo establecido en el artículo 324. f.- Cada dos cambios de dirección en la cloaca de la edificación. 38.
CAPITULO XXVIIArtículo 421: El sifón de una pieza sanitaria se aceptará como equivalente de una boca para limpieza,siempre que sea fácilmente removible.Artículo 423º: En las tuberías bajo tierra de diámetro igual o mayor a 20 cm (8¨), se utilizarán bocas devisita o tanquillas, las cuales se colocarán en todos los sitios indicados a continuación: a.- En todo cambio de dirección de más de 45º b.- En todo cambio de rasante c.- En todo cambio de diámetro d.- En todo cambio de material e.- A intervalos no mayores de 50 metros 39.
CAPITULO XXVII 40.
CAPITULO XXVIII DE LOS DESAGÜES INDIRECTOS DE LAS AGUAS SERVIDAS Artículo 424: Los desagües provenientes de las piezas sanitarias, dispositivos y equipos que se especifican a continuación deberán descargar al sistema de DESAGÜE de la edificación en forma indirecta: a.- Las tuberías de rebose y limpieza de los estanques de almacenamiento de agua potable; de los estanque hidroneumáticos y de los sistemas de bombeo en general. b.- Las tuberías de los dispositivos y equipos dotados con válvulas de alivio de presión o de temperatura de los sistemas de producción y/o almacenamiento de agua potable fría o caliente y/ o de las instalaciones de vapor. c.- Esterilizaciones, lava-útiles y equipos similares de los laboratorios, hospitales, clínicas y demás establecimientos similares. d.- Refrigeradores comerciales, máquinas para fabricar hielo, cavas y equipos similares. e.- Lavaplatos mecánicos, y equipos usados para la preparación, conservación y expendio de alimentos y bebidas en fuentes de soda, bares, restaurantes y fábricas de productos alimenticios. f.- Las aguas provenientes del rebose, DESAGÜE y lavado de las aceras y de los filtros de las piscinas.Artículo 427: No se permitirá descargar las piezas sanitarias dotadas de DESAGÜE indirecto en los lavaplatos, fregaderos, batea o piezas similares. 41.
CAPITULO XXIX DE LA INSTALACIÓN DE INTERCEPTORES Y SEPARADORES Artículo 428: Cuando las aguas servidas de la edificación contengan grasas, aceite, material inflamable, arena, tierra u otros sólidos o líquidos que puedan separarse por gravedad y que puedan afectar el buen funcionamiento del sistema de drenaje de la edificación, o de los colectores públicos, plantas y procesos de tratamiento de aguas servidas, será necesario la instalación de interceptores o separadores.Artículo 430: Se instalarán separadores de grasa en los conductos de DESAGÜE de fregaderos, lavaplatos u otras piezas sanitarias instaladas en restaurantes, cocinas de hoteles, hospitales y similares, donde a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente exista el peligro de introducir en el sistema de DESAGÜE grasa en cantidad suficiente para afectar el buen funcionamiento de éste. Ver modelo separador de grasas en el Apéndice, figura 54 y 55.Artículo 431: Se instalarán separadores de aceite en el sistema de DESAGÜE de estaciones de servicio, talleres mecánicos de automóviles y otras edificaciones donde, a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente, exista el peligro de introducir aceite u otras materias inflamables al sistema cloacal, ya sea en forma accidental o voluntaria. En caso de estaciones de servicio de vehículos automotores, la capacidad neta del separador de aceite estará en función del número de vehículos a servir diariamente a razón de 175 litros para los tres primeros y diez litros de capacidad por cada vehículo adicional. La profundidad mínima de todos los separadores de aceite será de 0,60 metros, contada a partir de la rasante de la tubería de descarga. 42.
CAPITULO XXIX 43.
CAPITULO XXX DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUAS SERVIDASArtículo 435: Cuando las aguas servidas de la edificación no puedan ser descargadas por gravedad a la cloaca pública, deberá instalarse un sistema adecuado de bombeo para su descarga automática a la misma.Artículo 438: Las tanquillas de aguas servidas deberá cumplir con los siguientes requisitos: a.- Su capacidad no será mayor que el volumen equivalente a 30 minutos de gasto probable calculado según el artículo 439º, ni menor que el equivalente a 10 minutos del mismo, salvo justificación comprobada. b.- Deberá estar provista de una tubería de ventilación de 7,62 centímetros (3¨) de diámetro como mínimo. El extremo libre del tubo de ventilación deberá protegerse con malla metálica a prueba de insectos. c.- Deberá estar dotada de una tapa hermética. d.- Cuando se proyecten dos tanquillas, una para recibir las aguas servidas, denominada fosa seca, se deberá prever algún tipo de ventilación para la fosa seca, en aquellos casos en que pos su profundidad y características, pueda presentar problemas de acumulación de gases. e.- Deberá preveerse facilidades para eliminar las aguas que puedan acumularse en la fosa seca. Para tal fin, se podrá utilizar una tubería con su válvula respectiva, conectada desde el drenaje de piso hasta la línea de succión de la bomba, o se proveerá una bomba de achique. f.- El fondo deberá tener una pendiente mínima del 50% hacia la toma de la bomba. 44.
CAPITULO XXXIDE LA INSPECCIÓN Y PRUEBA DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE AGUAS SERVIDAS Artículo 448º: Los sistemas de DESAGÜE de aguas servidas construidos, deberán ser inspeccionados y sometidos a las pruebas que se especifican en el presente capítulo. Del cumplimiento de este requisito será responsable el profesional que dirige la obra, sin perjuicio de fiscalización por parte de la Autoridad Sanitaria Competente.Artículo 450º: Cuando se utilice la prueba de agua, la cual podrá ser aplicada por secciones o a todo el sistema, no requiriéndose que las piezas sanitarias estén instaladas, se procederá de la manera siguiente: a.- Tapónense todos los orificios de la tubería a probar, excepto el punto más alto, y llénense de agua hasta rebosar. b.- Sométanse todas las secciones a una presión no menor de 3,00 metros.Artículo 451: Se aceptarán las seccione o el sistema probado, cuando el volumen de agua se mantenga constante durante 15 minutos. Si el resultado no es satisfactorio, se procederá a hacer correcciones necesarias y se repetirá la prueba hasta eliminar las filtraciones. 45.
CAPITULO XXIII TABLA 39DIAMETROS MINIMOS DE LOS SIFONES SEGÚN LA PIEZA SANITARIA SERVIDA Pieza Sanitaria Servida Diámetro Mínimo del Sifón Bañera 3,81 cms-5,08 cm (1 1/2¨-2¨) Batea 3,81 cm (1 1/2¨) Bidet 3,81 cm (1 1/2¨) (nominal) Ducha privada 5,08 cm (2¨) Ducha pública 5,08 cm (2¨) Escupidera de dentista 3,18 cm (1 1/4¨) Esterilizador con tubería de 3,81 cm (1 1/2¨) alimentación de 1/2¨ Excusado con estanque 7,62 cm (3¨) (nominal) Excusado con válvula 7,62 cm (3¨) Fregadero 3,88 cm (1 1/2¨) Fregadero con triturador 5,08 cm (2¨) de desperdicio Fuente de agua potable 2,54 cm (1¨) Inodoro de piso 5,08 cm (2¨) Lavamanos 3,18 cm 3,81 cm (1 1/4¨-1 1/2¨)Lavaplatos mecánico doméstico 5,08 cm (2¨) Urinario con estanque 3,81 cm (2¨) Urinario con válvula 7,62 cm (3¨) Urinario de pedestal 5,08 cm (2¨) Lavadoras 7,62 cm (3”) 46.
CAPITULO XXIII TABLA 40UNIDADES DE DESCARGA CORRESPONDIENTES A CADA PIEZA SANITARIA Pieza Sanitaria Unidades de descarga Bañera 2 ó 3 (*) Batea 2 Bidet 3 Ducha privada 2 Ducha pública 3 Escupidera de dentista 1 Esterilizador con tubería de 1/2 alimentación de 1/2¨ Excusado con estanque 4 Excusado con válvula 6 Fregadero 2 Fregadero con triturador de desperdicios 3 Fuente de beber 1/2 Inodoro de piso 2 Lavamanos 1 - 2(*) Lavamopas 2 Lavaplatos mecánicos domésticos 2 Urinario con estanque 4 Urinario con válvula 6 Urinario con pedestal 4 Cuarto de baño completo con excusado 6 de estanque Cuarto de baño completo con excusado 8 de válvula Lavadoras 6 (*) Según el diámetro del correspondiente sifón ver Tabla 39. 47.
CAPITULO XXIII TABLA 41UNIDADES DE DESCARGA PARA PIEZAS SANITARIA O EQUIPOS NO ESPECIFICADOS EN LA TABLA, 40 Diámetro del orificio de la pieza o equipo Unidades de descarga 3,18 cm o menor (1 1/4¨) 1 3,81 cm o menor (1 1/2¨) 2 5,08 cm o menor (2¨) 3 6,35 cm o menor (2 1/2¨) 4 7,62 cm o menor (3¨) 5 10,16 cm o menor (4¨) 6 48.
CAPITULO XXIII TABLA 42NUMERO MÁXIMO DE UNIDADES DE DESCARGA QUE PUEDE SER CONECTADO A CONDUCTOS Y A RAMALES DE DESAGÜE Y A LOS BAJANTES DE AGUAS SERVIDAS Diámetro del Número máximo de unidades de descarga que puede ser conducto, ramal de conectado a: desagüe y del Cualquier conducto Bajantes de uno y Bajantes de tres y bajante ó ramal de dos pisos de altura más pisos de altura desagüe (*) (con uno y dos (con tres o más intervalos) (**) intervalos) (**) 0,18 cm (1 1/4¨) 1 2 2 0,81 cm (1 1/2¨) 3 4 8 0,08 cm (2¨) 6 8 10 0,35 cm (2 1/2¨) 12 20 28 0,62 cm (3¨) 32 48 102 0,16 cm (4¨) 160 240 530 0,70 cm (5¨) 360 540 1400 0,24 cm (6¨) 620 930 2900 0,32 cm (8¨) 1400 2100 7600 0,40 cm (10¨) 2500 3750 15000 0,48 cm (12¨) 3900 5850 26000 0,10 cm (15¨) 7000 10000 50000 (*) Los diámetros de los ramales de desagüe que descargan directamente en la cloaca del edificio, se calcularán con las unidades de descarga que aparecenen la Tabla 43.( **)Los bajantes de uno y dos pisos de altura (con uno y dos intervalos), corresponden a bajantes que sirven edificaciones de una y de dos plantas. Los bajantesde tres o más pisos de altura, (con tres o más intervalos) corresponden a bajantes que sirven tés y más plantas. Las cifras anotadas, corresponden al total de unidades de descargaque pueden ser conectadas al bajante del diámetro correspondiente. 49.
CAPITULO XXIII TABLA 43 DISTANCIAS MÁXIMAS ENTRE LAS SALIDAS DE UN SIFÓN Y LA CORRESPONDIENTE TUBERÍA DE VENTILACIÓN Diámetro del conducto de DESAGÜE Distancias máximas entre las salidas donde descarga el sifón del sifón y la correspondiente tubería de ventilación 3,81 cm (1 1/2¨) 1,10 m. 5,09 cm (2¨) 1,50 m. 7,62 cm (3¨) 1,80 m. 10,16 cm (4¨) 3,00 m.Las distancias a que se refiere esta tabla se medirán a lo largo del conducto de DESAGÜE correspondiente, desde el extremo de la salida del sifón hasta la tubería de ventilación. 50.
CAPITULO XXIII TABLA 44 DIAMETROS Y LONGITUDES DE LAS TUBERIAS DE VENTILACION DIAMETRO REQUERIDO PARA LA TUBERIA DE VENTILACION Diámetro del Unidades conducto, ramal de 3,18 3,81 5,08 6,35 7,62 10,18 12,70 15,24 20,32 25,40 30,40 o bajante de descarga cm. cm. cm. cm. cm. cm. cm. cm. cm. cm. cm.aguas servidas ventilada 1¼“ 1½“ 2” 2½“ 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” cm. pulg. LONGITUD MAXIMA DE LA TUBERIA DE VENTILACION EN METROS 3.18 1¼ 2 9 3.81 1½ 8 15 46 3.81 1½ 10 9 30 5.08 2 12 9 23 61 5.08 2 .20 8 15 46 6.35 2½ 42 9 30 91 7.62 3 10 13 44 108 317 7.62 3 21 10 36 82 245 7.62 3 53 8 29 70 207 7.62 3 102 8 26 64 18910.16 4 43 11 26 70 29710.16 4 140 8 20 69 22910.16 4 320 7 17 50 19410.16 4 530 6 15 48 17712.70 5 190 9 25 98 30012.70 5 490 6 19 75 23212.70 5 940 5 16 63 20412.70 5 1400 5 15 58 17815.24 6 800 10 40 122 30615.24 6 1100 8 30 94 23615.24 6 2000 7 26 79 20015.24 6 2900 6 23 73 161 51.
CAPITULO XXIII TABLA 45DIAMETROS DE LOS TUBOS DE VENTILACIÓN EN CONJUNTO Y DE LOS RAMALES DE TUBOS DE VENTILACIÓN INDIVIDUAL Diámetro del Número Diámetro del tubo de ventilación ramal máximo horizontal de de unidades 1 1/2¨ 2¨ 2 1/2¨ 3¨ 4¨ 5¨ DESAGÜE de descarga Máxima longitud del tubo de ventilación (mts) 1¨½” (3,81cm) 10 6,0 - - - - - 2¨ (5,08 cm) 12 4,5 12,0 - - - - 2¨ (5,08 cm) 20 3,0 9,0 - - - - 3¨ (7,62 cm) 10 - 6,0 12,0 30,0 - - 3¨ (7,62 cm) 30 - - 12,0 30,0 - - 3¨ (7,62 cm) 60 - - 4,8 24,0 - - 4¨ (10,16 cm) 100 - 2,1 6,0 15,6 60,0 - 4¨ (10,16 cm) 200 - 1,8 5,4 15,0 54,0 - 4¨ (10,16 cm) 500 - - 4,2 10,8 42,0 - 5¨ (12,70 cm) 200 - - - 4,8 21,0 60,0 5¨ (12,70 cm) 1.100 - - - 3,0 12,0 42,0 Recommended
Sistemas aguas negras Rosa Dahlberg