Source: http://docplayer.es/29250423-Ajuntament-de-el-puig-valencia.html
Timestamp: 2019-01-22 22:03:43
Document Index: 210794392

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2']

AJUNTAMENT DE EL PUIG (VALÈNCIA). - PDF
Download "AJUNTAMENT DE EL PUIG (VALÈNCIA)."
Teresa Nieto Maestre
1 Artículo 1: Objeto ORDENANZA MUNICIPAL DE INSTALACIONES SOLARES PARA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE La presente Ordenanza tiene por objeto regular la obligada incorporación de sistemas de captación y utilización de energía solar activa de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas, en los edificios y construcciones situados en el término municipal de El Puig, que cumplan los requisitos de esta Norma Artículo 2: Edificios y construcciones afectadas Las determinaciones de esta Ordenanza serán de aplicación a los siguientes supuestos: 1- Edificaciones y construcciones en que concurran conjuntamente las siguientes circunstancias: Realización de nuevas edificaciones o construcciones, o rehabilitación, reforma integral o cambio de uso de la totalidad de los edificios existentes, tanto si son públicos o privados Edificaciones destinadas a alguno de los usos previstos en el art siguiente Edificaciones con un consumo de agua caliente sanitario superior a 40 litros diarios de media anual, calculada conforme a los consumos unitarios definidos en el Anexo I 2- Calentamiento de piscinas, tanto las de nueva construcción como las existentes que se pretenda climatizar con posterioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza, cuando el volumen de agua del vaso sea superior a 100 m3 Artículo 3: Usos afectados Los usos afectados por la incorporación de colectores solares para la producción de agua caliente sanitaria, son: Viviendas Residencial, en general, incluyendo cárceles y cuarteles Sanitario Deportivo Educativo o docente Comercial, siempre que se trate de un edificio dedicado exclusivamente al uso comercial Servicios o Administraciones Públicas Otros usos terciarios: hoteles, camping, oficinas, etc Industrial para uso humano
2 Artículo 4: Condiciones exigibles a las instalaciones solares 1- La instalación solar deberá aportar, como mínimo, el 60% de la demanda energética, calculada de acuerdo con el Anexo I Justificadamente, se podrá reducir en los casos siguientes: Cuando se cubra dicho % de aporte en combinación con equipos que permitan el aprovechamiento de otras energías renovables o residuales Cuando por el cumplimiento de la ordenanza se incumplan las disposiciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), aprobado por el Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio, o no se alcance una cobertura mínima de suministro del 30% de las necesidades Cuando el edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo En el supuesto de rehabilitación de edificios, por la existencia de limitaciones arquitectónicas de la configuración previa o derivada de la normativa urbanística Imposibilidad derivada de la inclusión del edificio en cuestión en un catálogo de bienes integrantes del patrimonio histórico, artístico o natural del municipio 2- Las instalaciones de energía solar deberán cumplir la legislación que les sea de aplicación en materia energética, sanitaria o cualquier otra, en especial la Ley 21/1992 de Industria en lo relativo al régimen de infracciones y sanciones y el RITE 3- Las condiciones de diseño y cálculo de las instalaciones de energía solar deberán quedar suficientemente justificadas en el proyecto o memoria técnica mediante la utilización de procedimientos de reconocida solvencia y parámetros basados en la normativa de aplicación 4- Sólo podrá instalarse colectores solares certificados por una entidad competente en la materia, indicándose en el proyecto la curva característica de los mismos, así como su expresión analítica Artículo 5: Garantía de cumplimiento de la Ordenanza 1- Junto con la presentación de la solicitud de licencia de obra a realizar, se adjuntará una copia del proyecto de la instalación donde se incluirán los cálculos técnicos que justifiquen el cumplimiento de la Ordenanza Dicho proyecto podrá ser un apartado específico del proyecto de obras o uno independiente En el caso en que, según el RITE, la instalación no necesite proyecto, éste se sustituirá por una memoria técnica y demás documentación presentada por el instalador, debiendo quedar justificado el correspondiente cálculo del cumplimiento de esta norma
3 2- El otorgamiento de licencias de apertura o de actividades, posteriores a la realización de la obra, requerirá certificado de realización de la instalación conforme al proyecto emitido por el técnico competente Artículo 6: Ejecución de las instalaciones Las instalaciones se realizarán conforme a lo dispuesto en el Art 14 del RITE referente a las Empresas Instaladoras Artículo 7: Integración en el paisaje urbano A las instalaciones de energía solar reguladas en esta Ordenanza les son de aplicación las normas urbanísticas destinadas a impedir la desfiguración de la perspectiva del paisaje o perjuicios a la armonía paisajística o arquitectónica y también la preservación y protección de los edificios, entornos y paisajes incluidos en los correspondientes catálogos o planes urbanísticos de protección del territorio El órgano municipal competente verificará la adecuación de las instalaciones a las normas urbanísticas y valorará su integración arquitectónica, así como sus posibles beneficios ambientales Artículo 8: Obligaciones del titular 1- El propietario del edificio o construcción y/o el titular de la actividad que se desarrollo en el inmueble dotado de sistemas de captación de energía solar, están obligados a su utilización y a realizar las operaciones de mantenimiento, incluidas las mediciones periódicas, y las reparaciones necesarias para mantener la instalación en perfecto estado de funcionamiento y eficiencia 2- Todas las instalaciones que se incorporen en cumplimiento de esta Ordenanza deberán disponer de los equipos adecuados de medida que permitan comprobar el funcionamiento del sistema Artículo 9: Inspección y requerimientos 1- Los servicios municipales tienen plena potestad de inspección sobre las instalaciones del edificio a efectos de comprobar el cumplimiento de esta Ordenanza 2- Comprobada la existencia de anomalías en las instalaciones o en su mantenimiento, el órgano municipal correspondiente practicará los requerimientos que tengan lugar, y en su caso, dictará las órdenes de ejecución que correspondan para asegurar el cumplimiento de esta Ordenanza 3- El Ayuntamiento Pleno podrá encomendar la realización de inspecciones en los edificios para comprobar el cumplimiento de las previsiones de esta Ordenanza en otras entidades públicas territoriales u organismos públicos
4 Artículo 10: Medidas cautelares 1- El Alcalde o Concejal Delegado tienen la competencia para ordenar la revocación de licencias, e incluso la suspensión de las obras en edificios y usos que incumplan la presente Ordenanza, comprobada tras la inspección de los servicios técnicos del Ayuntamiento 2- La orden de suspensión irá precedida, en todo caso, de un requerimiento al responsable de las obras, en el que se establecerá el plazo oportuno para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ordenanza Artículo 11: Ayudas El Ayuntamiento podrá aprobar un régimen de ayudas con el objeto de facilitar la aplicación de la presente Ordenanza Disposición Final Unica La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de aplicación a los proyectos visados con posterioridad a la fecha de vigencia 1- Consumo de agua caliente ANEXO I El consumo unitario medio diario de agua caliente sanitaria asociado a una temperatura de referencia de 45ºC, se elegirá de acuerdo con los valores de la Tabla 1 CONSUMOS SEGÚN EL USO Vivienda Hospitales y clínicas Ambulatorio y centro de salud Hotel ***** Hotel/Hostal **** Hotel/Hostal ** Hostal/Pensión * Camping Residencia (ancianos, estudiantes, etc) Centro penitenciario Albergue Vestuarios/Duchas colectivas Escuela sin duchas CONSUMO UNITARIO (l/día) 80 por persona 60 por persona 100 por persona 80 por persona 50 por persona 60 por persona 35 por persona 6 por persona
5 Escuela con duchas Cuarteles Fábricas y talleres Oficinas Gimnasios Lavanderías Restaurantes Cafeterías 3 por persona 3 a 5 por kilo de ropa 12 por persona 2 por persona Tabla 1 En las instalaciones solares de edificios, el número total de personas servidas se tomará del programa funcional del mismo En viviendas el consumo total diario medio se calculará tomando el valor unitario de la tabla 1 multiplicado por el número de personas que la ocupan Si el programa funcional no lo indica, se calculará a razón de 1,5 personas por dormitorio En los edificios de viviendas con instalación solar centralizada, el consumo total de agua caliente del mismo se podrá reducir por el factor de simultaneidad (FS) de la tabla 2 en función del número de viviendas (N) Nº viviendas N menor/igual 10 N mayor 10/menor 25 N mayor/igual 25 FS 1 1,2-0,02 x N 0,7 Tabla 2 2- Demanda energética La demanda energética asociada a la producción del agua caliente del apartado anterior se calculará según la expresión: De =Qac x p x ce x (tref - taf) donde: De: demanda energética (J) Qac: consumo de agua caliente a 45ªC calculada en el apartado anterior (l/día) p: es la densidad del agua (Kg/l) ce: calor específico del agua a presión constante (J/Kg ºC)
6 tref: temperatura de referencia (45 ºC) taf: temperatura del agua fría (ºC) El consumo de agua caliente a una temperatura t (ºC) distinta a la de referencia de la tabla 1 se calculará con la expresión: Qt = Qac x (tref-taf)/t-taf) En donde Qt es el consumo equivalente de agua (l) a la temperatura t
DE CAPTACIÓN SOLAR PARA USOS TÉRMICOS Página 1 de 14 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. Justificación y objeto de la Ordenanza. La gestión local de la energía, se contempla, desde fechas recientes, como una línea
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN LOS EDIFICIOS
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN LOS EDIFICIOS INDICE Exposición de motivos. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Usos incluidos.
ORDENANZA SOBRE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR PARA USOS TÉRMICOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ÍNDICE 1.- Justificación y objeto de la ordenanza 2.- Marco jurídico de las energías renovables. CAPÍTULO I DISPOSICIONES
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN LOS EDIFICIOS.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN LOS EDIFICIOS. INDICE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Edificaciones y construcciones afectadas.
REQUISITOS MÍNIMOS M DE ENERGÍA A SOLAR TÉRMICA T Y FOTOVOLTAICA EN EL CÓDIGO C TÉCNICO T DE LA EDIFICACIÓN Amparo Fresneda García Jefe del Departamento de Energía a Solar. IDAE 1 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN