Source: http://docplayer.es/4082096-Proyecto-de-ejecucion-de-la-cubierta-para-dos-pistas-de-padel-arriputzueta-auzunea-landako-durango-bizkaia.html
Timestamp: 2018-06-22 12:09:58
Document Index: 292969832

Matched Legal Cases: ['Artículo 11', 'Artículo 1', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 1']

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO (BIZKAIA) - PDF
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO (BIZKAIA)
Download "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO (BIZKAIA)"
Emilia Segura Peralta
1 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO (BIZKAIA) PROMOTOR: DURANGOKO UDALA ARQUITECTOS: CRISTINA ZARRABEITIA ESTHER ZARRABEITIA ENERO 2009 Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
2 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO (BIZKAIA) ÍNDICE: I. MEMORIA I.1. INTRODUCCIÓN I.2. ESTADO ACTUAL I.3. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA I.4. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN. COMPOSICIÓN. I.5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA I.6. DESCRIPCIÓN TÉCNICO CONSTRUCTIVA II. PLIEGO DE CONDICIONES III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO IV. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA V. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
3 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO I. MEMORIA Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
4 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO I.1.INTRODUCCIÓN El presente documento se redacta al objeto de realizar las obras de la Construcción de la cubierta para dos pistas de padel en Arriputzueta Auzunea, Landako en Durango. El promotor de las obras es el Ayuntamiento de Durango. La elaboración del proyecto ha sido efectuada siguiendo los directrices indicadas por los Servicios Técnicos Municipales. El presente documento se redacta con el objeto de acondicionar un patio cubierto para el uso de recreo escolar. I.2. ESTADO ACTUAL La parcela objeto del presente proyecto es la correspondiente a las pistas de padel existentes actualmente ubicadas en la zona deportiva de Arriputzueta, Landako en Durango. Actualmente en la parcela donde se pretende hacer la obra objeto del presente proyecto tiene dos pistas de padel colocadas en forma de L, sin ningún tipo de cubrición. Perimetralmente a las parcelas hay una red de alumbrado, la cual sirve de iluminación de las pistas de padel mediante unos mástiles donde se colocan los focos de iluminación. Así mismo y también perimetralmente hay una red de aguas pluviales que recoge las aguas de lluvia de la zona. Las pistas polideportivas son de reciente ejecución y se encuentran en muy buen estado de conservación. I.3. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA La cubrición que se pretende acometer con el presente proyecto es una mejora al uso existente de equipamiento deportivo, pudiéndose de esta forma utilizar las pistas de padel incluso cuando llueve. Por todo ello, dado que la parcela urbanisticamente tiene un uso de equipamiento deportivo se considera que la propuesta planteada cumple correctamente con el Planeamiento vigente. I.4. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN COMPOSICIÓN I.4.1. EMPLAZAMIENTO Y COMPOSICIÓN Se trata del proyecto de las obras de la cubierta de las dos pistas de padel existentes en la zona Deportiva de Arriputzueta en Landako. Se propone unas cubiertas exentas a las propias pistas de padel, una cubierta para cada pista de padel y una tercera para la zona de paso. Todas ellas a una agua y superpuestas entre sí. Las cubiertas que cubren las pistas se realizarán con una pendiente del 10% y la de la zona de paso con 5% de pendiente. Tal y como se define en la documentación gráfica (planos). Siendo las pistas de padel de dimensiones 10mx 20m se propone una cubierta totalmente exenta y la colocación de los pilares cada cuatro metros aproximadamente en continuación con el cierre de la pista de padel y en el otro sentido cada 11m, es decir a 0,5m de separación del cerramiento de la pista. La superficie a cubrir es de 648m2, cubriendo las dos pistas de padel y el espacio intersticial entre las mismas. Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
5 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO La propuesta planteada obliga a modificar la red de pluviales perimetral a las pistas de padel. Así mismo, la red de alumbrado para las propias pistas. El tratamiento que se pretende dar a la cubierta es que sea un elemento muy ligero y lo mas transparente posible, dotándole de gran luminosidad en las horas diurnas, las cuales serán las de uso habitual. Se proponen realizar la estructura con perfilaría metálica galvanizada y pintada en gris azulado, como se puede observar en los planos y en los detalles previstos. La elección de los tipos de perfiles metálicos no son al azar o lo que el ordenador en un primer calculo proponga, está elegidos con la intención de realizar un juego estético con ellos mismos. De esta forma con el diseño de la propia estructura se consigue un volumen espacial adecuado al entorno. Por todo ello, se propone utilizar diferentes perfiles, IPN, circulares, etc. Todos ellos trabajados de una forma diferente. Por ejemplo, a consecuencia de la dimensión de las luces con las que estamos trabajando salen unos perfiles IPN de gran tamaño, por ello, se cortarán los IPN a 60º para dar una sensación de ligereza al alero de la cubierta. Las cubiertas serán todas ellas a una agua con una pendiente del 10% las de las pistas y 5% la del espacio de acceso, suficiente para evacuar las aguas pluviales, respecto al material de cubierta se propone la combinación de dos materiales, panel de chapa lacado a dos caras de 30mm de espesor y policarbonato celular con un espesor de 25mm, con este último material se consigue una luminosidad excelente en las horas diurnas. Las aguas se recogerán en la zona mas baja de la cubierta con un canalón de chapa plegada, galvanizada y pintada a modo de remate de la cubierta, y mediante dos bajantes de pvc pintadas del mismo color que toda la estructura. El acceso a las pistas será el mismo que el actual. Con la propuesta planteada se pretende dar una imagen ligera y transparente, sin que se perciba como una edificación opaca sino como un elemento por donde pasa el aire y la luz. I.4.2. PROGRAMA DE NECESIDADES En base a los criterios planteados por el ayuntamiento se trata de una superficie total a cubrir de 648,00m2 exenta, abierta y cubierta. Sin embargo las superficies de las cubiertas son las siguientes: Cubierta de pista de padel 1 310,50 m2 (13,50m x 23m) Cubierta de pista de padel 2 310,50 m2 (23m x 13,50m) Cubierta de zona de paso 40,50 m2 ( 3m x 13,50m) Superficie total de cubiertas 661,50m2 > 648m2 (por la superposición de las mismas). La altura prevista libre en la zona mas baja es 6,00m y en la zona mas alta 7,10m medidos en los pilares. I.5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Las obra que se pretende hacer es la cubierta de dos pistas de padel en la zona deportiva de Arriputzueta, Landako en Durango. Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
6 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO I.6. DESCRIPCIÓN TÉCNICO CONSTRUCTIVA I CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA Cimentación Por las condiciones de parcelas linderas, se estima una capacidad portante del terreno de 2,0 Kg/m 2, valor que puede incrementarse en un 25% para hipótesis de carga muy desfavorables. Si iniciada la obra se detectase la existencia de terrenos flojos, en aconsejable prever la posibilidad de recálculo de la cimentación, de tal manera que se garantice la resistencia y el apoyo de las mismas. La solución que se adopta es de zapatas aisladas de hormigón armado, garantizando la estabilidad del conjunto edificado. El cálculo de la cimentación ha sido efectuado de forma mecánica empleando el programa de cálculo CYPECAD ESPACIAL DE CYPE INGENIEROS, S.A. Toda la cimentación se efectuará con hormigón armado ajustándose sus características a las especificaciones de la EHE-08 y los cuadros adjuntos a los planos correspondientes y en el anejo a esta memoria. La ejecución de la cimentación deberá de coordinarse junto con la red horizontal de saneamiento de aguas pluviales y sus conexiones a la red general, y la instalación de toma de tierra en su trazado de línea enterrada. Las características de los materiales son: Hormigón: f ck = 25N/mm 2 HA-25P / 20 / IIa. Control Estadístico Acero: f yk = 500N/mm 2 B-500S y B-500T. Control Normal Estructura. PILARES: se proponen sean circulares para dar una mayor esbeltez a la edificación, se prevé sean de diámetro 250mm y espesor 12mm (o ) VIGAS: se proponen perfiles IPN 450 cortado a 60º en el vuelo, para que la sensación vista desde el exterior sea de una cubierta más ligera. VIGUETILLAS: se proponen perfiles circulares, como se puede observar con la propia perfilería se juega con el diseño y se consigue un alero ligero y estéticamente adecuado, se prevé sean de diámetro 125mm y espesor 6mm (o 125.6) ARRIOSTRAMIENTOS: Se propone tensores de acero galvanizado para la formación de la cruz de San Andrés. OTROS PERFILES: se proponen unos pequeños rectangulares para sujetar el policarbonato celular. El cálculo de la estructura ha sido efectuado mediante el programa CYPECAD ESPACIAL DE CYPE INGENIEROS, S.A. Todos los elementos que constituyen la estructura son de directriz recta. Las características de los materiales son: Hormigón: El hormigón será en toda la obra de resistencia característica f ck = 25N/mm 2 Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
7 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO Acero:El acero empleado corresponde al B-500S y B-500T de resistencia f yk = 500 N/mm 2 los coeficientes de cálculo empleados para el tipo de control NORMAL son: - Coeficiente de minoración del acero s = 1,15 - Coeficiente de minoración del hormigón c = 1,5 - Coeficiente de mayoración de cargas f = 1,6 Las solicitaciones (concargas y sobrecargas) para las que han sido previstas, cumpliendo la CTE-SE Seguridad Estructural. Acciones en la edificación, se indican en el anejo de Acciones en la edificación adjunto a esta memoria. I CUBIERTA Se propone cubierta de dos materiales, panel de chapa lacado a dos caras de 30mm de espesor y policarbonato celular con un espesor de 25mm,, con las siguientes características: Mantienen sus características a la intemperie en un rango de temperatura muy amplio, (40ºC a +130ºC). Gran resistencia mecánica a los golpes. Seguridad: no se fragmenta en el caso de roturas. Resistente al granizo. I PAVIMENTACIÓN La pavimentación de la zona a modificar donde irán en subterráneo las zapatas, se repondrá con solera de hormigón, tal y como está en la actualidad. I ACABADOS. - La perfilaría será galvanizada y pintada en color a elegir en obra, proponiéndose sea gris azulado. I INSTALACIONES. I Saneamiento de pluviales. Se recogerán las aguas pluviales mediante un canalón de chapa plegada, galvanizada y pintada en el mismo color que la estructura, y mediante dos bajantes de diámetro 110mm. de pvc en cada cubierta de las pistas de padel y por una bajante en la zona de paso. Todas ellas pintadas del mismo color se llevará a la canalización subterránea existente que será objeto de modificación y de esta se conectará con la red existente en la parcela. I Alumbrado público. Actualmente las pistas de padel tienen un alumbrado mediante unos focos ubicados en unos postes metálicos. Se propone recolocar los focos en los pilares de la cubierta. La red subterránea de alumbrado actual es perimetral a las propias pistas de padel se propone modificar desplazándola paralelamente a la existente. Durango, de 12 de Enero de 2009 Fdo.: Cristina Zarrabeitia.-Arquitecto Fdo.: Esther Zarrabeitia.-Arquitecto Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
8 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO ANEJOS A LA MEMORIA: A.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS LEY 20/97 del 4 de diciembre y el DECRETO 68/2000 de 11 de abril. A.2. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION: DB SU DB SI DB HS DB SE Seguridad de Utilización Seguridad en caso de incendio Salubridad Seguridad Estructural PLAN DE CONTROL DE CALIDAD INSTRUCCIONES PROVISIONALES DE USO Y MANTENIMIENTO Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
9 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO A.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. LEY 20/97 del 4 de diciembre, y el DECRETO 68/2000 de 11 de abril. Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
10 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO A.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. LEY 20/97 del 4 de diciembre, y el DECRETO 68/2000 de 11 de abril. El cumplimiento de la ley 20/1997 de 4 de diciembre para la promoción de la accesibilidad y el Decreto 68/2000, de 11 de Abril sobre las condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, tiene por objeto garantizar la accesibilidad del entorno urbano, de los espacios públicos, de los edificios, de los medios de transporte y de los sistemas de comunicación para el uso y disfrute de forma autónoma de todas la personas y en particular por aquellos que tienen movilidad reducida o dificultades de comunicación. El presente proyecto debe cumplir el anejo III del Decreto 68/2000, de 11 de Abril, (se adjunta ficha justificativa del mismo. DURANGO, de 12 de Enero de 2009 Fdo.: CRISTINA ZARRABEITIA.-Arquitecto Fdo.: ESTHER ZARRABEITIA.-Arquitecto Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
11 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO A.2. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION: DB SU DB SI DB HS DB SE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO SALUBRIDAD SEGURIDAD ESTRUCTURAL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD INSTRUCCIONES PROVISIONALES DE USO Y MANTENIMIENTO Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
12 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN CTE-DB-SU OBJETO Y APLICACIÓN El proyecto ha sido redactado cumpliendo las condiciones que deben reunir los edificios para proteger a sus ocupantes frente a riesgos originados por su utilización como consecuencia de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. El uso que se plantea es el existente, deportivo. SECCIÓN SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 1. Resbaladicidad de los suelos No se modifica el tipo de pavimento. 2. Discontinuidades en el pavimento No habrá ninguna discontinuidad en el pavimento superior a 6mm. 3. Desniveles No se presenta ningún tipo de desnivel. 4. Escaleras y Rampas. No se plantean 5. Limpieza de los acristalamientos exteriores No se modifica lo existente SECCIÓN SU 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 1. Impacto Fijos La altura libre de las zonas de circulación serán como mínimo de 2,20m. y el los umbrales de las puertas serán de 2,00m mínimo. Practicables Las puertas de paso dispondrán de un barrido que no invada el paso.. 2. Atrapamiento No se planean puertas correderas. SECCIÓN SU 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS No se plantea modificaciones en el recinto interno. SECCIÓN SU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA. Iluminación > 5lux (la existente). SECCIÓN SU 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
13 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO En este proyecto no es de aplicación. SECCIÓN SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO En este proyecto no es de aplicación. SECCIÓN SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO En este proyecto no es de aplicación. SECCIÓN SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO No es necesario sistema de protección contra rayos porque la frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na. Durango, 12 de Enero de 2009 Fdo.: Cristina Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Fdo.: Esther Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
14 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE-DB- SI OBJETO Y APLICACIÓN El proyecto ha sido redactado cumpliendo las condiciones que deben reunir los edificios para proteger a sus ocupantes frente a riesgos originados por un incendio y para prevenir daños a terceros. El uso que se plantea es el de equipamiento deportivo. SECCIÓN SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 1. Compartimentación en sectores de incendio La superficie total de cada pista de padel es 200m2 y con el proyecto que se plantea no modifica esta situación, las pistas no superan los 2.500m2 y tiene acceso directo al exterior. Cada sector de incendios estará independizado del resto cumpliendo la normativa que le sea de aplicación. 2. Locales y zonas de riesgo especial No hay zonas de riesgo especial. 3. Espacios ocultos. Paso de Instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. El proyecto no prevé nuevas instalaciones a través de los elementos de compartimentación de incendios. 4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. Elementos constructivos: En General, De techos B-s1,d0 Instalaciones Eléctricas: Se regulan por su reglamentación especifica. SECCIÓN SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR No interviene en este proyecto SECCIÓN SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 1 Compatibilidad de los elementos de evacuación No interviene. 2 Calculo de la Ocupación Para el calculo contabilizamos el numero de jugadores máximo de cada pista. 4personas por 200m2 con acceso directo a la calle. 3 Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación No interviene Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
15 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO 4 Dimensionado de los medios de evacuación Puertas 0,90m existente> 0,80m exigido 5 Protección de las Escaleras. No procede 6 Puertas situadas en recorridos de evacuación. No interviene. 7 Señalización de los medios de evacuación. No procede. 8 Control del Humo de Incendio. No procede SECCIÓN SI 4 DETECCIÓN CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO. 1 Dotación de Instalaciones de Protección contra incendios Instalacción de incendios de la urbanización exterior 2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios No procede SECCIÓN SI 5 INTERVENCIÓN DELOS BOMBEROS. 1 Condiciones de Aproximación y Entorno No procede 2 Accesibilidad por fachada. No procede SECCIÓN SI 6 RESISTENCIA AL FUERGO DE LA ESTRUCTURA La resistencia al fuego de la estructura y la cubierta será superior a R-30 Durango, 12 de Enero de 2009 Fdo.: Cristina Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Fdo.: Esther Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
16 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO SALUBRIDAD CTE-DB-HS OBJETO Y APLICACIÓN El proyecto ha sido redactado cumpliendo las condiciones que deben reunir los edificios referente al requisito básico de Higiene, Salud y Protección del medio ambiente. El uso que se plantea es el existente, deportivo. SECCIÓN HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD CUBIERTA La cubierta será de panel prefabricado galvanizado, sin impermeabilización. Por lo tanto, su pendiente deberá ser superior al 5%. Los canalones tendrán una pendiente hacia el desagüe del 1% mínimo. Las piezas de la cubierta que vierten en el canalón deben sobresalir 5cm como mínimo sobre el mismo. SECCIÓN HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS No procede. SECCIÓN HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR No procede. SECCIÓN HS 4 SUMINISTRO DE AGUA No procede. SECCIÓN HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS Evacuación de aguas pluviales: Superficie de cubierta: 310,50m2. por pista de padel Pendiente del canalón: 1% y diámetro nominal del canalón: 200mm. Diámetro nominal de la bajante: 2ud de O 110mm. Durango, 12 de Enero de 2009 Fdo.: Cristina Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Fdo.: Esther Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
17 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO INSTRUCIONES EHE-08-EFHE-02 Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
18 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO ACCIONES EN LA EDIFICACION ADOPTADAS EN EL PROYECTO (CTE-DB-SE-AE) AE-1.- ACCIÓN GRAVITATORIA PISOS ZONA ZONA PLANTA BAJO RASANTE Permanente: peso propio forjado kn/m2 kn/m2 Permanente: peso propio solado kn/m2 kn/m2 Permanente: tabiquería kn/m2 kn/m2 Variable: sobrecarga de uso kn/m2 kn/m2... kn/m2 kn/m2 PLANTA BAJA Permanente: peso propio forjado kn/m2 kn/m2 Permanente: peso propio solado kn/m2 kn/m2 Permanente: tabiquería kn/m2 kn/m2 Variable: sobrecarga de uso kn/m2 kn/m2 TOTAL kn/m2 kn/m CUBIERTAS Permanente: peso propio estructura + cubrición 1,80 kn/m2 kn/m2 Sobrecarga uso 1,00 kn/m2 kn/m2 Sobrecarga nieve 0,50 kn/m2 kn/m2 Sobrecarga viento 1,00 kn/m2 kn/m2 TOTAL 4,30 kn/m2 kn/m2 AE-2.- ACCIÓN DEL VIENTO art. 3.3 y anejo D ZONA ZONA Presión dinámica de la zona qb 1,00 kn/m2 8m Coeficiente de exposición ce (tabla 3.3) 1,2 expuesta Coeficiente Eólico o de Presión cp 144km/h Presión Estática Equivalente qe= qb. ce. Cp +0,50/-1,00 kn/m2 kn/m2 AE-3.- ACCIÓNES TÉRMICA Y REOLÓGICA En estructura En cerramientos Máxima distancia entre juntas de dilatación m m ACCIONES ACCIDENTALES AE-4.- ACCIÓN SÍSMICA Clasificación de la construcción Importancia normal Coeficiente de contribución: K 1,0 Aceleración básica del lugar: ab/g 0,04g Coeficiente del suelo: C 1,6 Factor de importancia del edificio: ρ 1,0 Coeficiente de respuesta del edificio: β Aceleración de cálculo: ac/g 0,04g Criterios de aplicación de la norma. No es de aplicación: Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
19 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO En construcciones de moderada importancia En edificaciones de importancia normal o especial si ab/g < 0,04g En construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrado entre si en todas las direcciones si si ab/g < 0,08g En construcciones de importancia normal con mas de 7 plantas si ac < 0,08g CUMPLE AE-5.- SOBRECARGAS ESPECIALES DURANTE EL INCENDIO Sobrecarga repartida en pasillos de circulación de vehículos de bomberos Sobrecarga puntual en pasillos de circulación de vehículos de bomberos AE-6.- IMPACTOS Impacto de vehículos en zonas de circulación: art En dirección paralela a la vía... kn En dirección perpendicular a la vía... kn... NORMATIVA TENIDA EN CUENTA CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN... OTRA NORMATIVA... OTROS APOYOS CIENTIFICOS... OBSERVACIONES: Durango, 12 de Enero de 2009 Fdo.: Cristina Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Fdo.: Esther Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
20 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO ANEJO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (R.D. 314/2006 DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA) INFORMACIÓN GEOTÉCNICA (CTE- DB-SE-C) C-1.- TERRENO Y CIMENTACIÓN RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN EL TERRENO (señalar la casilla correspondiente) Experiencias próximas Bibliografía Catas Sondeos Hay estudio geotécnico: no Calidad del terreno o clasificación del mismo Profundidad y condiciones del agua freática. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS TOMADOS EN CUENTA EN LA CIMENTACIÓN Peso específico kn/m3 Presión admisible kg/cm2 2 Rozamiento interno: φ módulo de elasticidad kg/cm2 Cohesión: c Tn/ m2 Coeficiente de Balasto K30 Tn/m3 CARACTERÍSTICAS DE LA CIMENTACIÓN. Sistema de cimentación adoptado: PILARES METÁLICOS SOBRE ZAPATAS DEHORMIGÓN ARMADO DESCENTRADAS Y CON VIGAS RIOSTRAS PERIMETRALMENTE Y SOLERA DE TRANSMISIÓN DE CARGAS REPARTIDAS UNIFORMEMENTE. Coeficiente de trabajo Asiento Cm Asiento máximo admisible cm Método de obtención de reacciones en el terreno Método de cálculo estructural del cimiento C-2.- CONTENCIÓN DE TIERRAS. Sistema de contención de tierras adoptado... Sobrecarga en la superficie del terreno... Ángulos de rozamiento interno: Del relleno Del terreno En trasdós En base Empuje considerado en cálculo: Activo Pasivo En reposo NORMATIVA TENIDA EN CUENTA CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN... OTRA NORMATIVA... OTROS APOYOS CIENTIFICOS... OBSERVACIONES: Durango, 12 de Enero de 2009 Fdo.: Cristina Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Fdo.: Esther Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
21 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES EHE-1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (INSTRUCCIONES EHE-08 y EFHE-02) EHE.1.1-ACERO LOCALIZACIÓN Designación (Art. 31 EHE) Límite elástico (N/mm2) Nivel de control (Art. 90 EHE) Coeficiente parcial de seguridad (γs) estado límite ultimo estado límite de servicio EHE.1.2-HORMIGÓN LOCALIZACIÓN Clase de exposición ambiental Tipificación Resistencia a compresión (N/mm2) Diagrama tensión - deformación Nivel de control Coef. parcial de seguridad estado límite último (γc) situación persistente situación accidental Coef. parcial de seguridad: E.L. de servicio (γc) Ensayos y controles... A-2.- ESTRUCTURAS DE ACERO (CTE-DB-SE-A) A.2.1- ACEROS DE CHAPAS Y PERFILES LOCALIZACIÓN GENERAL Designación S275J2 Tensión de Límite Elástico fy (N/mm2) (Art. 4.2) 280 Tensión de Rotura fu (N/mm2) (Art. 4.2) 410 Ensayos y controles... A.2.2- TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS LOCALIZACIÓN ORDINARIO T Clase 5,6 8,8 Tensión de Límite Elástico fy (N/mm2) (art. 4.2) Tensión de Rotura fu (N/mm2) (art. 4.2) Ensayos y controles... A.2.3- COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (art ) LOCALIZACIÓN Coeficiente Γm 1,05 A.2.4- CLASES DE SECCIÓN (art ) GENERAL ALTA RESIST. TR Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
22 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO LOCALIZACIÓN Clase de sección (art ) GENERAL PLASTICA M.3.- ESTRUCTURAS DE MADERA (CTE-DB-SE-M) LOCALIZACIÓN Tipo de madera (art. 4.1 a 4.4) Clase resistente (anejo E) Factor kmod por humedad y duración de carga (tabla 2.4) Coeficiente parcial de seguridad del material γm Resistencia de a flexión (N/mm2) cálculo a tracción paralela a la fibra (N/mm2) a compresión paralela a la fibra (N/mm2) a cortante (N/mm2) Modulo de elasticidad paralelo a la fibra (kn/mm2) Otras propiedades Ensayos y controles... F.4.- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA (CTE-DB-SE-F) LOCALIZACIÓN Tipo de piezas (tabla 4.1) Tipo de mortero (art. 4.2) Tipo de armaduras (en fábrica armada) Juntas (cm) Categoría de ejecución de la fábrica (art ) Resistencia característica de la fábrica a compresión: fk N/mm2 (tabla4.4) a cortante puro: fvko N/mm2 (tabla4.5) a flexión: fvk1 y fxk2 N/mm2 (tabla4.6) Coeficiente parcial de seguridad γm Clase de exposición (tablas 3.1 y 3.2) Ensayos y controles. NORMATIVA TENIDA EN CUENTA CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN... OTRA NORMATIVA... OTROS APOYOS CIENTIFICOS... OBSERVACIONES: Durango, 12 de Enero de 2009 Fdo.: Cristina Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Fdo.: Esther Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
23 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO METODO DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA (CTE-DB-SE) SE.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIALES QUE LA COMPONEN Elementos verticales Elementos horizontales Fachadas Cubierta PILARES METALICOS EMPOTRADOS EN BASE Y CABEZA VIGA METALICA EN PORTICO RIGIDO, CORREAS METALICAS APOYADAS EN LOS PORTICOS SE.2.- CÁLCULO DESCOMPOSICIÓN EN ELEMENTOS PARA SU ANÁLISIS... TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO Estático Dinámico Lineal No Lineal Simplificado... SE.3.- JUSTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE Acciones de cálculo e hipótesis de carga: ACCIONES HIPÓTESIS DE CARGA I II III Peso propio y cargas permanentes 1,35 1,35 1,35 Sobrecarga de uso 1,50 1,50x0,00 1,50x0,00 Sobrecarga de nieve 1,50x0,50 1,50 1,50x0,50 Acción del viento 1,50x0,60 1,50x0,60 1,50 Acción sísmica Otras... Coeficientes de seguridad en simultaneidad de combinación SE.4.- JUSTIFICACIÓN DE APTITUD AL SERVICIO Acciones de cálculo e hipótesis de carga: ACCIONES HIPÓTESIS DE CARGA I II III Peso propio y cargas permanentes 1,0 1,0 1,0 Sobrecarga de uso 0,0 0,0 0,0 Sobrecarga de nieve 0,2 0,0 0,0 Acción del viento 0,0 0,7 0,0 Otras... Coeficientes de seguridad en simultaneidad de combinación SE.5.- DIMENSIONADO DE SECCIONES Modelo de dimensionado utilizado: Tensiones admisibles Estados límite Modelo de sección adoptado o Diagrama Tensión-Deformación adoptado: Hormigón Acero Madera Fábrica... Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
24 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO PARABOLA RECTANGULO SE.6.- CÁLCULOS CON ORDENADOR: FASE DE CÁLCULO PROGRAMA UTILIZADO AUTOR DEL PROGRAMA PORTICOS CYPE METAL CYPE CORREAS CYPE METAL CYPE NORMATIVA TENIDA EN CUENTA CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN... OTRA NORMATIVA... OTROS APOYOS CIENTIFICOS... OBSERVACIONES: Durango, 12 de Enero de 2009 Fdo.: Cristina Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Fdo.: Esther Zarrabeitia Peñalba.-Arquitecto Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
25 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la Edificación en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE. Proyecto Situación Población Promotor Arquitecto Director de obra Director de la ejecución DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO AYUNTAMIENTO DE DURANGO CRISTINA ZARRABEITIA ESTHER ZARRABEITIA CRISTINA ZARRABEITIA ESTHER ZARRABEITIA A DEFINIR POR EL PROMOTOR ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS El control de calidad de las obras incluye: A. El control de recepción de productos B. El control de la ejecución C. El control de la obra terminada Para ello: 1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
26 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 1. Control de la documentación de los suministros Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: - Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. - El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: - Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo del capítulo 2 del CTE. - Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 3. Control mediante ensayos Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de se hará conforme lo establecido en la Instrucción EHE-08. Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
27 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto. CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en la EHE-88. Modalidades de control: a) Modalidad 1: Control a nivel reducido. Condiciones: - Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2 - El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías: - Obras de ingeniería de pequeña importancia - Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m - Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos que trabajen a flexión) Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón: - Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos cuatro veces espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita. b) Modalidad 2: Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas. Válida para cualquier obra. - Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o la parte de la obra sometida a esta modalidad. c) Modalidad 3: Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las obras de hormigón en masa, armado o pretensado. División de la obra en lotes según los siguientes límites: Límite superior Tipo de elemento estructural Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos Volumen hormigón 30 m3 25 m3 25 m3 Tiempo hormigonado 1 semana 1 semanas 1 semana Superficie construida Nº de plantas 1 Nº de LOTES según la condición más estricta 648m2 1 Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
28 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote: Límite superior Tipo de elemento estructural Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos Volumen hormigón 30 m3 25 m3 25 m3 Tiempo hormigonado 1 semanas 1 semanas 1 semana Superficie construida Nº de plantas 1 Nº de LOTES según la condición más estricta 648 m2 1 Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a disposición del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro. En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote. Siendo, N 2 si fck 25 N/mm² N 4 si 25 N/mm2 < fck 35 N/mm2 N 6 si fck > 35 N/mm2 Con las siguientes condiciones: Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera: Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
29 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE-08, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. b) Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto en la EHE-08. CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera: Se establecen dos niveles de control: reducido y normal - Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es reducido, con la condición de que el acero esté certificado. Comprobaciones cada diámetro sobre La sección equivalente no será inferior al 95,5% de su sección nominal Formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra Condiciones de aceptación o rechazo Si las dos comprobaciones resultan partida aceptada satisfactorias Si las dos comprobaciones resultan no partida rechazada satisfactorias Si se registra un sólo Si alguna resulta partida rechazada resultado no satisfactorio no satisfactoria se comprobarán cuatro Si todas resultan nuevas muestras partida aceptada satisfactorias correspondientes a la partida que se controla La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra partida rechazada - Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para hormigón pretensazo. Clasificación de las armaduras según su diámetro Serie fina Serie media Serie gruesa Ф 10 mm 12 Ф 20 mm Ф 25 mm Los resultados del control del acero deben ser conocidos Lotes Productos certificados antes de la puesta en uso de la estructura Serán de un mismo suministrador armaduras Cantidad máxima del pasivas armaduras activas lote 40 toneladas o 20 toneladas o fracción fracción Nº de probetas dos probetas por cada lote Productos no certificados antes del hormigonado de la parte de obra correspondiente Serán de un mismo suministrador, designación y serie. armaduras armaduras pasivas activas 20 toneladas o 10 toneladas o fracción fracción Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
30 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO - Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE: - Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. - Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. - Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras de pretensado. - Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE :92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. - En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. Condiciones de aceptación o rechazo Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. - Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel reducido. - Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente. - Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente. - Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. - Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: El control de se hará Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
31 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO conforme lo establecido en el capítulo VII de la Instrucción EFHE. Verificación de espesores de recubrimiento: a) Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa. b) Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en el anejo II. Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
32 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO ESTRUCTURAS DE FÁBRICA: En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 1. CEMENTOS Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento Artículo 11. Control de recepción Cementos comunes Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). Cementos especiales Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197-4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). Cementos de albañilería Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) Artículo 1.1. Certificación y distintivos Artículo 81. Control de los componentes del hormigón Artículo 82. Control de la calidad del hormigón Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón Artículo 86. Ensayos previos del hormigón Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón Artículo 88. Ensayos de control del hormigón Artículo 90. Control de la calidad del acero Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado Artículo 93. Control de los equipos de tesado Artículo 94. Control de los productos de inyección 3. ESTRUCTURAS METÁLICAS Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 4. LADRILLOS CERÁMICOS Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
33 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA DOS PISTAS DE PADEL EN ARRIPUTZUETA AUZUNEA, LANDAKO DURANGO Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88) Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). Artículo 5. Suministro e identificación Artículo 6. Control y recepción Artículo 7. Métodos de ensayo 5. RED DE SANEAMIENTO Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) Epígrafe 6. Productos de construcción Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). Pates para pozos de registro enterrados Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de (BOE 31/10/2003) Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN ), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). Escaleras fijas para pozos de registro. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construcción Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). Anclajes metálicos para hormigón Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE Z A R R A B E I T I A - A R Q U I T E C T O S
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO DEL FRONTÓN DE CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA) MEMORIA CERVATOS DE LA CUEZA PALENCIA MARZO DE 2011 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO DEL FRONTÓN
MUCAT - SERVICIOS TÉCNICOS
1 RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME PRESCRITO EN LA NCSR-02 SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL SISMO EN LAS EDIFICACIONES La NCSR-02, en su artículo 1.3.3. Cumplimiento de la Norma durante el período