Source: http://www.tzb-info.cz/normy/csn-06-0210-1994-05
Timestamp: 2017-03-29 11:03:36+00:00
Document Index: 20519042

Matched Legal Cases: ['Čl.2', 'Čl.2', 'Čl.2', 'Čl.4', 'čl.5', 'čl.5']

ČSN 06 0210 - TZB-info
TZB-info / Technické normy / Hledat podle tříd / 06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA / 06 02 Ústřední vytápění, výpočty a projektování / ČSN 06 0210ČSN 06 0210Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápěníNORMA JE ZRUŠENAúvod k norměZobrazit anotaciČSN 06 0210   Norma stanoví postup výpočtu tepelných ztrát budov prostupem stěnami a větráním (infiltrací) za kvazistacionárních podmínek při nepřerušovaném vytápění jako podklad pro dimenzování otopných soustav ústředního vytápění a pro stanovení tepelné charakteristiky budovy podle ČSN 73 0540:1994. Norma neplatí pro výpočet tepelných ztrát prostorů vytápěných sálavými plochami, v těchto případech lze pouze vycházet ze zásad obsažených v této normě. Tato norma se nevztahuje na výpočet potřeby tepla pro úpravu vzduchu při klimatizaci. Za pozornost, v této normě zcela zásadního významu slouží i definice, a to: Čl.2.1 Ústřední vytápění: Je vytápění celé budovy nebo skupiny místností ze společného zdroje tepla umístěného mimo vytápěné místnosti nebo v jedné z nich. Dále Čl.2.2 Etážové (bytové) vytápění: Je zvláštní případ ústředního vytápění, kdy ze společného zdroje tepla je vytápěn byt nebo rozlehlý prostor umístěný v jednom podlaží. Konečně: Čl.2.7 Akumulační vytápění: Je vytápění, při které se teplo odebírá z akumulátoru, umístěného buď ve vytápěné místnosti, nebo mimo vytápěnou místnost; časový průběh energie (tepla) dodávané do akumulátoru se zpravidla nekryje s časovým průběhem tepla odebíraného pro vytápění místností. Norma výslovně stanoví, že požadavky na tepelnou pohodu vnitřního prostředí a na tepelně technické vlastnosti materiálu a stavebních konstrukcí stanoví ČSN 73 0540-2:1994, hygienické a další právní předpisy. (Čl.4.1.) Dále v kap. 5 velmi podrobně normalizuje podklady, nutné pro výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění: z nich vyjímáme písm. g), kde se uvádí: "Údaje o teplotách. Pro výpočtové venkovní teploty te je možno použít tabulku A.1, nebo lépe údaje nejbližší hydrometeorologické stanice. Výpočtové vnitřní teploty ti se volí podle tabulky A.3, v souladu s hygienickými předpisy nebo na základě výslovného požadavku investora. V tomto případě však musí být tato skutečnost v projektu uvedena. Teplota v sousedních nevytápěných místnostech se volí podle tabulky A.2." Norma kromě toho obsahuje: metody výpočtu tepelné ztráty budov (kap. 6), výpočtové veličiny (kap. 8), výpočtové metody ztrát místností ve zvláštních případech (kap.9), metody výpočtu tepelného příkonu akumulačního zdroje tepla (kap. 10), apod. K splnění požadavků cit. písm. g) v čl.5.1 mají závažný význam i informativní příloha A, a v ní zejm. tab. A.1 (výpočtové venkovní teploty v různých místech ČR a SR.) a A.2 (teploty v sousedních nevytápěných místnostech). Zvláštní význam mají údaje tabulky A.3 (5 stran textu formátu A 4), které opět navazují na zmíněné písm. g) čl.5.1. Z tam uvedených údajů vyjímáme: Tabulka A.3 - Výpočtová vnitřní teplota ti ve vytápěných místnostech +---------------------------------------------------------------+|							| Výpočtová		 | Relativní		|| Druh vytápěné místnosti	| vnitřní teplota| vlhkost vzduchu	||							| ti (°C)		 | -ai (%)			|+---------------------------+----------------+------------------|| obývací místnosti, tj.	|				 |					|| obývací pokoje, ložnice,	|				 |					|| jídelny, jídelny			|				 |					|| s kuchyňským koutem,		|				 |					|| pracovny, dětské pokoje	|		20		 |		60			|| kuchyně					|		20		 |		60			|| koupelny					|		24		 |		90			|| klozety					|		20		 |		60			|| kanceláře, čekárny,		|				 |					|| zasedací síně, jídelny	|		20		 |		60			|| zdravotnická střediska,	|				 |					|| polikliniky, ordinace		|		24		 |		50			|| čekárny, chodby, WC		|		20		 |		60			|| bazénové haly pro dospělé	|		28		 |		85			|| pro děti					|		30		 |		80			|| sauny						|		115		 |		 0			|| prohřívárny				|		10		 |		90			|| ochlazovny, odpočívárny	|		22		 |		60			|+---------------------------+----------------+------------------|| válcovny, slévárny,		|				 |					|| opracování a tvarování	|				 |					|| oceli						|		16		 |		49			|| válcování a lisování		|				 |					|| za tepla, provoz pecí,	|				 |					|| vychlazování odlitků,		|				 |					|| kovárny lehké a střední	|		20		 |		45			|| závod kovových konstrukcí	|				 |					|| výroba armatur, nářaďovny	|				 |					|| svařovny,					|		16		 |		49			|| výroba elektrotechniky -	|				 |					|| jemná montáž, mechanické	|				 |					|| dílny						|	16 až 18	 |		60			|| výroba měřidel, nářadí,	|				 |					|| ložisek, drobná výroba	|				 |					|| kovodělná					|	16 až 20	 |		60			|| průmysl stavebních hmot	|		16		 |	50 až 60		|| průmysl dřevařský			|		16		 |		49			|| tiskárny					|	20 až 40	 |	60 až 65		|| bavlnářské přádelny		|	22 až 24	 |	50 až 65		|| bavlnářské tkalcovny		|	20 až 24	 |	60 až 75		|+---------------------------+----------------+------------------|| šatny - jen pro odkládání	|				 |					|| svrchního oděvu			|		15		 |		60			|| - pro převlékání			|		20		 |		60			|| umývárny - jen pro mytí	|				 |					|| do půl těla				|		22		 |		80			|| - sprchy,					|				 |					|| převlékárny				|				 |					|| u sprch					|		24		 |		90			|| chodby, klozety a jiné	|				 |					|| vedlejší místnosti		|		15		 |		70			| +---------------------------------------------------------------+   Tato informativní příloha A obsahuje dále ještě tab. A.4 až A.9. Konečně je připojena i příloha B obsahující zejména formulář pro výpočet tepelných ztrát budov. ČSN 06 0210 byla vydána v květnu 1994. Nahradila ČSN 06 0210 z 15.3.1976.Název anglicky:Calculation of heat losses in building with central heatingTřídicí znak:060210Schválena:1.6.1993Vydána:1.5.1994Účinnost od:1.6.1994Platnost ukončena:1.9.2008Počet stran:28Orientační cena:315 KčFormát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)Velikost PDF:2191 kBZměny:*1 2.99 (viz seznam změn)Druh:ČSNVydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvízobrazit detail normy na stránkách vydavatele Změny:Označení: 1Typ:tisková změnaVydána:1.2.1999Věstník:2/1999Účinnost od:1.3.1999Počet stran:2Orientační cena:36 KčFormát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)Velikost PDF:52 kBzobrazit detail ÚNMZ Související články:Porovnání výpočtu RD podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831 (25.9.2006)Porovnání výpočtů tepelných ztrát podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831 (9.1.2006)