Source: http://docplayer.it/1973975-Norme-e-certificazioni.html
Timestamp: 2017-09-26 14:59:03+00:00
Document Index: 8065510

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arti 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 23']

NORME E CERTIFICAZIONI - PDF
Download "NORME E CERTIFICAZIONI"
1 NORME E CERTIFICAZIONI Direttive comunitarie e marcatura 241 Norme e relativa classificazione dei prodotti Bocchiotti 241 Norme impianto 244 Grado di protezione IP e IK 245 Guida alla scelta dei sistemi di Canali Bocchiotti 246 Dichiarazione di conformità da parte dell installatore 247 Certificazioni 247 Marcatura dei prodotti Bocchiotti 249 DIRETTIVE COMUNITARIE E MARCATURA I prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Comunitaria 2006/95/CE (Direttiva Bassa Tensione, Legge 791/77 e modifiche D.L. 626/96) sono conformi ai requisiti di sicurezza da essa stabiliti. La conformità alla Direttiva è indicata mediante l apposizione del marchio e di tutti i simboli o le marcature previste sul prodotto, sull imballaggio, sulle istruzioni di montaggio o sul catalogo e mediante la piena rispondenza alle Normative di prodotto. La marcatura non comporta alcun controllo di conformità alle Norme da parte di un Ente terzo e pertanto non è sostitutiva del marchio di qualità. NORME E RELATIVA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI BOCCHIOTTI I canali porta cavi e porta apparecchi sono certificati secondo la Norma europea: EN EN EN EN Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto Sistemi di canali e di condotti per montaggio a pavimento Sistemi di colonne e torrette La Norma EN definisce le prescrizioni e le prove per i sistemi di canali e di condotti, dedicati all alloggiamento di conduttori, cavi, altre apparecchiature elettriche ed eventualmente alla loro segregazione, nelle installazioni elettriche e/o per i sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e/o 1500 V in corrente continua. La Parte 1 della Norma, relativa alle prescrizioni generali, è in vigore dal 1 Maggio 2006 e deve essere utilizzata congiuntamente alle Parti 2. La Parte 2-1riguarda i sistemi di canali per installazione a parete e a soffitto, è in vigore dal 1 marzo 2007; la Parte 2-2 si riferisce ai vari sistemi di canali e condotti per montaggio a pavimento, è applicabile in Italia dal 1 ottobre 2009; la Parte 2-4 tratta gli specifici requisiti per le colonne e le torrette e ha sostituito la Norma italiana CEI dal 1 maggio Le tabelle seguenti riportano la classificazione dei sistemi richiesta dalla normativa, i relativi riferimenti e le caratteristiche a cui i prodotti Bocchiotti rispondono. La classificazione è riferita al Sistema di canali CTS (Cable Trunking System), un insieme comprendente un tratto rettilineo di canale ed eventualmente altri componenti del sistema per realizzare un involucro per l alloggiamento di conduttori, cavi, e di altre apparecchiature elettriche. I prodotti Bocchiotti ammessi al regime del marchio dell'istituto Italiano del Marchio di Qualità () sono stati verificati ed attestati conformi alle prescrizioni delle suddette Norme. I prodotti della linea NEST sono certificati secondo la norma europea: EN Scatole ed involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari Parte 23: prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento. 241
2 Indichiamo di seguito le più significative caratteristiche comuni e distintive dei nostri prodotti in funzione dei requisiti richiesti dalle Norme EN e EN PARAMETRO RIFERIMENTO CLASSIFICAZIONE TA-N TA-EN TA-EN TA-GN 25x30/40x40 T40-GN EN Materiale 6.1 CTS non metallico CTS non metallico CTS non metallico CTS non metallico Resistenza agli urti durante 6.2 5J 2J 5J 5J l'installazione e l'utlizzo Temperatura minima 6.3 (Tab. 1) 45 C 45 C 45 C 45 C di immagazzinamento e trasporto Temperatura minima di installazione 6.3 (Tab. 2) +5 C 15 C +5 C +5 C e utilizzo Temperatura massima di utilizzo 6.3 (Tab. 3) 60 C 60 C 60 C 60 C Resistenza alla propagazione della fiamma 6.4 CTS non propagante CTS non propagante CTS non propagante CTS non propagante la fiamma la fiamma la fiamma la fiamma Continuità elettrica 6.5 CTS senza continuità CTS senza continuità CTS senza continuità CTS senza continuità elettrica elettrica elettrica elettrica Propietà elettriche isolanti 6.6 CTS con proprietà elettriche CTS con proprietà elettriche CTS con proprietà elettriche CTS con proprietà elettriche isolanti (tensione isolanti (tensione isolanti (tensione isolanti (tensione nominale 1000 V c.a.) nominale 1000 V c.a.) nominale 1000 V c.a.) nominale 1000 V c.a.) Grado di protezione assicurato 6.7 IP40 IP40 IP40 IP40 dall'involucro Modalità di apertura del coperchio 6.9 CTS con coperchio apribile CTS con coperchio apribile CTS con coperchio apribile CTS con coperchio apribile di accesso al sistema solo con attrezzo solo con attrezzo solo con attrezzo solo con attrezzo Separazione di protezione elettrica 6.10 CTS con separatore interno CTS senza separatore CTS senza separatore CTS con separatore interno di protezione interno di protezione interno di protezione di protezione Posizione di installazione prevista CTS a semi incasso CTS a semi incasso CTS a semi incasso CTS a semi incasso o montato sporgente o montato sporgente o montato sporgente o montato sporgente sulla parete sulla parete sulla parete sulla parete CTS a semi incasso CTS a semi incasso CTS a semi incasso CTS a semi incasso o montato sporgente o montato sporgente o montato sporgente o montato sporgente dal soffitto dal soffitto dal soffitto dal soffitto CTS montato distanziato dalla parete o dal soffitto usando dispositivi di supporto Per T40-GN distanza elementi di supporto 1,5 m (1) Misure atte a prevenire il contatto tra Completamente dipendente Completamente dipendente Completamente dipendente Completamente dipendente liquidi e conduttori isolati con le parti dalle istruzioni del costruttore dalle istruzioni del costruttore dalle istruzioni del costruttore dalle istruzioni del costruttore attive per CTS montati a battiscopa che limitano la posizione che limitano la posizione che limitano la posizione che limitano la posizione in caso di trattamento umido di installazione del CTS (2) di installazione del CTS (2) di installazione del CTS (2) di installazione del CTS (2) del pavimento Classificazione di tipo CTS di Tipo 2 CTS di Tipo 2 CTS di Tipo 2 CTS di Tipo 2 (di distribuzione) (di distribuzione) (di distribuzione) (di distribuzione) CTS di Tipo 3 CTS di Tipo 3 CTS di Tipo 3 CTS di Tipo 3 (di installazione) (di installazione) (di installazione) (di installazione) (1) I canali idonei ad essere installati e classificati secondo il paragrafo della norma, se sottoposti ad un carico di 0,1 kg / cm2 di sezione utile per alloggiamento cavi, per metro lineare, devono presentare una flessione inferiore all 1% della distanza tra i supporti dichiarata dal costruttore. La freccia viene misurata a metà campata al centro della superficie inferiore e con l elemento di giunzione al centro. (2) Secondo la Norma EN tutti i canali classificati secondo devono essere installati in modo che le parti attive e i conduttori si trovino ad una distanza dal pavimento superiore a 10 mm. 242
3 CLASSIFICAZIONE TMC/TMU DESIGN TBA TBN TCN ALU B CTS non metallico CTS non metallico CTS non metallico CTS non metallico CTS non metallico CTS composto 2J 2J 5J 2J 2J 2J 15 C 45 C 25 C 25 C 25 C 45 C +15 C 15 C 5 C 15 C 15 C 5 C 60 C 60 C 60 C 60 C 60 C 60 C CTS non propagante CTS non propagante CTS non propagante CTS non propagante CTS non propagante CTS non propagante la fiamma la fiamma la fiamma la fiamma la fiamma la fiamma CTS senza continuità CTS senza continuità CTS senza continuità CTS senza continuità CTS senza continuità CTS con continuità elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica (impendenza lineare 0,04 Ω /m) CTS con proprietà elettriche CTS con proprietà elettriche CTS con proprietà elettriche CTS con proprietà elettriche CTS con proprietà elettriche CTS senza proprietà isolanti (tensione isolanti (tensione isolanti (tensione isolanti (tensione isolanti (tensione elettriche isolanti nominale 1000 V c.a.) nominale 1000 V c.a.) nominale 1000 V c.a.) nominale 1000 V c.a.) nominale 1000 V c.a.) IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 CTS con coperchio apribile CTS con coperchio apribile CTS con coperchio apribile CTS con coperchio apribile CTS con coperchio apribile CTS con coperchio apribile solo con attrezzo solo con attrezzo solo con attrezzo solo con attrezzo solo con attrezzo solo con attrezzo CTS con separatore interno CTS con separatore interno CTS con separatore interno CTS con separatore interno CTS con separatore interno CTS con separatore interno di protezione di protezione di protezione di protezione di protezione di protezione CTS a semi incasso CTS a semi incasso CTS a semi incasso CTS a semi incasso CTS a semi incasso CTS a semi incasso o montato sporgente o montato sporgente o montato sporgente o montato sporgente o montato sporgente o montato sporgente sulla parete sulla parete sulla parete sulla parete sulla parete sulla parete CTS a semi incasso CTS a semi incasso CTS a semi incasso CTS a semi incasso CTS a semi incasso CTS a semi incasso o montato sporgente o montato sporgente o montato sporgente o montato sporgente o montato sporgente o montato sporgente dal soffitto dal soffitto dal soffitto dal soffitto dal soffitto dal soffitto CTS fissato alla parete CTS fissato alla parete e sostenuto dal pavimento e sostenuto dal pavimento Completamente dipendente Completamente dipendente Dipendente dalle istruzioni Dipendente dalle istruzioni Completamente dipendente Dipendente dalle istruzioni dalle istruzioni del costruttore dalle istruzioni del costruttore del costruttore che del costruttore che dalle istruzioni del costruttore del costruttore che che limitano la posizione che limitano la posizione permettono tutte le posizioni permettono tutte le posizioni che limitano la posizione permettono tutte le posizioni di installazione del CTS (2) di installazione del CTS (2) di installazione del CTS, di installazione del CTS, di installazione del CTS (2) di installazione del CTS, e tutte le posizioni e tutte le posizioni e tutte le posizioni dei conduttori isolati dei conduttori isolati dei conduttori isolati e delle parti attive nel CTS e delle parti attive nel CTS e delle parti attive nel CTS CTS di Tipo 2 CTS di Tipo 2 CTS di Tipo 2 CTS di Tipo 2 CTS di Tipo 2 CTS di Tipo 2 (di distribuzione) (di distribuzione) (di distribuzione) (di distribuzione) (di distribuzione) (di distribuzione) CTS di Tipo 3 CTS di Tipo 3 CTS di Tipo 3 CTS di Tipo 3 CTS di Tipo 3 CTS di Tipo 3 (di installazione) (di installazione) (di installazione) (di installazione) (di installazione) (di installazione) 243
4 Indichiamo di seguito le più significative caratteristiche comuni e distintive dei nostri prodotti in funzione dei requisiti richiesti dalle Norme EN , EN e EN PARAMETRO RIFERIMENTO CLASSIFICAZIONE CSP-N METRO' FAST TUNNEL FAST UNA EN Resistenza agli urti durante 6.2 5J 5J 5J 5J l'installazione e l'utlizzo Temperatura minima 6.3 (Tab. 1) 45 C 45 C 45 C 45 C di immagazzinamento e trasporto Temperatura minima di installazione 6.3 (Tab. 2) 15 C 15 C 15 C 5 C e utilizzo Temperatura massima di utilizzo 6.3 (Tab. 3) 60 C 60 C 60 C 90 C Resistenza alla propagazione della fiamma 6.4 CTS non propagante CDS non propagante CTS non propagante Colonna non propagante la fiamma la fiamma la fiamma la fiamma Continuità elettrica 6.5 CTS senza continuità CDS senza continuità CTS senza continuità Colonna con continuità elettrica elettrica elettrica elettrica (impedenza lineare < 0,04 Ohm/m) Propietà elettriche isolanti 6.6 CTS con proprietà elettriche CDS con proprietà elettriche CTS con proprietà elettriche Colonna senza proprietà isolanti (tensione isolanti (tensione isolanti (tensione elettriche isolanti nominale 1000 V c.a.) nominale 1000 V c.a.) nominale 1000 V c.a.) Grado di protezione assicurato 6.7 IP40 IP40 IP40 IP40 dall'involucro Modalità di apertura del coperchio 6.9 CTS con coperchio apribile Non applicabile CTS con coperchio apribile Colonna con coperchio di accesso al sistema solo con attrezzo solo con attrezzo apribile solo con attrezzo Separazione di protezione elettrica 6.10 CTS con separatore interno CDS con separatore CTS con separatore Colonna con separatore di protezione interno di protezione interno di protezione interno di protezione EN EN Secondo il trattamento del pavimento CTS per trattamento CDS per trattamento CTS per trattamento CDS per trattamento a secco del pavimento a secco del pavimento a secco del pavimento a secco del pavimento Secondo la resistenza al carico N per il sistema 1000 N per il sistema 1000 N per il sistema Non applicabile verticale applicato attrraverso 1500 N per il solo tratto 1500 N senza utilizzo 1500 N senza utilizzo una piccola superficie rettilineo del NEST del NEST Classificazione facoltativa secondo N per il sistema 3000 N per il sistema 3000 N per il sistema Non applicabile la resistenza al carico verticale N per il solo tratto applicato attraverso una grande superficie rettilineo Classificazione secondo le posizioni CTS soprapavimento, CDS sottopavimento CTS sottopavimento Colonna (Torretta) di installazione TOR unità di servizio incassato, TOR unità di per pavimenti rialzati, per montaggio sul piano soprapavimento servizio soprapavimento, BIS e TOR unità di servizio orizzontale e verticale NEST unità di servizio soprapavimento, con utilizzo del tappo a filo pavimento NEST unità di servizio terminale a filo pavimento NORME IMPIANTO Un impianto è considerato installato a regola d'arte se, oltre all'impiego di materiali conformi alle relative Norme CEI, rispetta le prescrizioni normative specifiche o gli usi da esse richiamati per la funzione ed il tipo di ambiente cui è destinato. Le Norme CEI che disciplinano l'installazione dei prodotti Bocchiotti e di ogni altro sistema di canalizzazione in materiale plastico isolante nelle più comuni situazioni installative sono quelle emesse dal Comitato Tecnico 64 (Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua). Fra queste citiamo di particolare rilevanza: NORMA CEI 64-2 (2001) + EN (2004) CEI 64-8 Parti da 1 a 7 Ed. V a 2003 AMBITO APPLICATIVO Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua 244
5 5J 45 C 15 C BIS EN J 45 C 15 C 90 C 90 C Colonna non propagante Non applicabile la fiamma Colonna con continuità Torretta senza continuità elettrica (impedenza lineare elettrica < 0,04 Ohm/m) Colonna senza proprietà Torretta con proprietà elettriche isolanti elettriche isolanti (tensione nominale 1000 V c.a.) IP40 IP40 Colonna con coperchio Torretta apribile apribile solo con attrezzo solo con attrezzo Colonna con separatore Torretta con separatore interno di protezione interno di protezione EN CDS per trattamento CDS per trattamento a secco del pavimento a secco del pavimento Non applicabile Non applicabile Non applicabile Colonna (Torretta BIS 660) per montaggio sul piano orizzontale e verticale TOR Non applicabile Torretta modulare per montaggio sul piano orizzontale e verticale La Norma europea EN prevede una classificazione degli indici di protezione secondo il grado IP e la Norma europea EN prevede una classificazione degli indici di protezione secondo il grado IK. GRADO DI PROTEZIONE IP 1 a CIFRA GRADO IP Resistenza alla penetrazione di corpi solidi 0 Nessuna protezione Protezione contro i corpi solidi 1 di dimensioni superiori a 50 mm (es.: contatti involontari) Protezione contro i corpi 2 solidi di dimensioni superiori a 12 mm (es.: dito della mano) Protezione contro i corpi solidi 3 di dimensioni superiori a 2,5 mm 4 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm 5 Protetto contro la polvere 6 Stagno alla polvere 2 a CIFRA GRADO IP Resistenza alla penetrazione di liquidi 0 Nessuna protezione Protetto contro le cadute 1 verticali di gocce d acqua (condensa) Protetto contro le cadute 2 di gocce d acqua fino a 15 dalla verticale Protetto contro le cadute 3 d acqua a pioggia fino a 60 dalla verticale Protetto contro i getti d acqua 4 da tutte le direzioni Protetto contro i getti d acqua 5 con la lancia da tutte le direzioni Protetto contro le proiezioni 6 d acqua simili ad onde marine Protetto contro gli effetti 7 dell immersione Protetto contro gli effetti 8 dell immersione prolungata GRADO DI PROTEZIONE IK PROTEZIONE CONTRO GLI URTI MECCANICI Grado IK Equivalenza in joule dell urto , , , , ,70 Grado IK Equivalenza in joule dell urto 06 1,0 07 2,0 08 5, , ,0 245
6 GUIDA ALLA SCELTA DEI SISTEMI DI CANALI BOCCHIOTTI IN FUNZIONE DEL GRADO DI PROTEZIONE IP RICHIESTO DALLE NORME IMPIANTO (CEI 64) PER DIVERSI TIPI DI LOCALI DI POSA DESCRIZIONE DEL LOCALE GRADO IP NORMA PORTA PORTA BATTISCOPA MINI ALLUMINIO SOPRA/SOTTO esplicitamente richiamato MINIMO RICHIESTO DI RIFERIMENTO APPARECCHI CAVI CORNICE CANALI PAVIMENTO dalla Norma D TA-N ES TA-EN TA-GN TBN TCN TBA TMC TMU ALU B UNA TOR TUNNEL PLUS I BIS NEST G N Impianti elettrici utilizzatori IP XXB (IP 2X) CEI 64-8/4 fuori portata di mano (condizioni normali) IP XXD (IP 4X) a portata di mano Bagni e docce IP X1 (zona 3) IP X4 (zona 1 e 2) ( 1 ) CEI 64-8/ Bagni pubblici IP X5 (zone 1, 2 e 3) CEI 64-8/ Piscine IP X2 IP X8 CEI 64-8/7 (secondo le zone e gli ambienti) ( 1 ) Saune (locali contenenti i riscaldatori) IP XXB (IP 2X) (circuiti SELV) CEI 64-8/ IP 24 CEI 64-8/ Strutture ad uso agricolo e zootecnico IP XXB (IP 2X) (circuiti SELV) CEI 64-8/ ( 2 ) CEI 64-8/7 705 Alberghi, Pensioni, Dormitori > 25 posti letto IP 4X CEI 64-8/ Scuole - Accademie e simili IP 4X CEI 64-8/7 Locali spettacolo e/o trattenimento Ambienti per esposizione e ambienti vendita ingros./det. IP 4X CEI 64-8/ con superficie > 400 m 2 (compresi locali servizi e depositi) Stazioni sotterranee di IP 4X CEI 64-8/7 ferrovie, metropolitane e simili Ambienti per degenti in ospedali e ospizi IP 4X CEI 64-8/ Ambienti destinati a detenuti IP 4X CEI 64-8/ Ambienti destinati a bambini negli asili IP 4X CEI 64-8/ Edifici di civile abitazione con altezza gronda > 24 m IP 4X CEI 64-8/ SISTEMI Edifici pregevoli IP 4X CEI 64-8/7 per arte e storia, biblioteche, musei, gallerie d'arte e collezioni Luoghi conduttori ristretti IP XXB (circuiti SELV) CEI 64-8/ ( 3 ) Cantieri di costruzione CEI 64-8/7 e demolizione ( 4 ) 704 ( )( )( )( )( )( )( ) ( )( )( )( )( )( ) 246 = CANALE INSTALLABILE (1) Ammesso IP XXB (ai soli fini di protezione contro i contatti diretti) dove si utilizzano circuiti SELV (Sez.i 70..., art ) (2) Non esplicitato nella nuova edizione normativa. Nella precedente: IP 44. (3) Non esplicitato nella nuova edizione normativa. Nella precedente: IP 4X ( ) = compatibilmente con le condizioni ambientali (4) Non esplicitato nella nuova edizione normativa. Nella precedente: (IP 2X) fuori portata di mano Nella precedente: (IP 4X) a portata di mano Ovviamente questo elenco non esaurisce tutte le possibilità di installabilità dei sistemi di canali Bocchiotti, che possono essere utilizzati, per quanto riguarda il grado IP, in tutti quei locali o parti di locale ed applicazioni che richiedono un grado IP non superiore a 40. Il presente elenco è da considerarsi un supporto meramente esemplificativo, soggetto a revisioni, modifiche ed ampliamenti a totale discrezione della Bocchiotti S.p.A.
7 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DELL INSTALLATORE (Legge n 46/90 del ) In piena sintonia con le disposizioni del Legislatore, i prodotti Bocchiotti ammessi al regime del marchio di conformità e/o dei più prestigiosi marchi di conformità internazionali sollevano l'installatore da una gravosa incombenza prevista dalla Legge n 46/90: la verifica e la dichiarazione sotto la propria responsabilità che i suddetti prodotti garantiscano un adeguato grado di sicurezza. Anche per materiali prodotti a regola d'arte dovrà comunque essere garantita l'idoneità all'ambiente. CERTIFICAZIONI Riportiamo un prospetto generale delle certificazioni possedute dai prodotti per installazione Bocchiotti al ACQN ADDA ADDN AE-ALU AEBA AEBN AECN AED 32x13 AED 34x16 AED 52x20 AEM 22x10 AEM 30x10 AEM 40x10 AEM 15x17 AEM 25x17 AEM 40x17 AEM 50x20 AI-ALU AIBA AIBN AICN AID 32x13 AID 34x16 AID 52x20 ALU 120x40 ALU 120x60 ALU 200x60 AIM 22x10 AIM 30x10 AIM 40x10 AIM 15x17 AIM 25x17 AIM 40x17 AIM 50x20 ANTI-SKID AP-ALU APBN APCN APD 32x13 APD 34x16 APD 52x20 APM 22x10 APM 30x10 APM 40x10 APM 15x17 APM 25x17 APM 40x17 APM 50x20 APSP APVA ASA AST BIS 660 BIS 1500 BIS 2700 CASSAFORMA 8 CASSAFORMA 16 CBN CCN CDM 83 CMA 4 NEST CMA-4N CMAN-B 120 CMAN-B 150 CMA-3N CMA-5N CMA-SBA8 CORPO UNA COV-ALU COV MCD-I COV-N 60 COV-N 80 COV-N 100 COV-N 120 COV-N 150 COV-N 200 CSA-3N 80 CSA-3N 100 CSA-3N 120 CSA-3N 150 CSA-3N 150 D CSA-3N 150 V CSA-3N 200 CSA-3N 200 D CSA-3N 200 V CSA-4N 100 CSA-4N 120 CSA-4N 150 CSA-4N 150 D CSA-4N 200 CSA-4N 200 D CSA-60N 100 CSA-60N 120 CSA-60N 150 CSA-60N 150 D CSA-60N 200 CSA-60N 200 D CSA-6N 100 CSA-6N 120 CSA-6N 150 CSA-6N 150 D CSA-6N 200 CSA-6N 200 D CS-G 40 CSN CSP-N DBA DBN DCN DESIGN 32 DESIGN 34 DESIGN 52 DPA DPN DSM DSP DST-ALU DT-ALU GAN 25 GAN 40 GAN 60 GAN 80 GAN 100 GAN 120 GAN 150 GAN 200 GC-ALU GD 32x13 GD 34x16 GD 52x20 GBA GBN GCN GF-ALU GFA GFN GL-ALU GM 22x10 GM 30x10 GM 40x10 GM 15x17 GM 25x17 GM 40x17 GM 50x20 GSP GTA-SN 40 GTA-SN 60 GTA-SN 80 KIT BASE UNA KIT TELE UNA ID 32x13 ID 34x16 ID 52x20 IM 22x10 IM 30x10 IM 40x10 IM 15x17 IM 25x17 IM 40x17 IM 50x20 LAN 25x30 LAN 40x40 LAN 60x40 LAN 80x40 LAN 100x40 LAN 120x40 LAN 60x60 LAN 80x60 LAN 100x60 LAN 120x60 LAN 150x60 LAN 200x60 LAN 100x80 LAN 120x80 LAN 150x80 LAN 200x80 LBA LCN LD 32x13 LD 34x16 LD 52x20 LDBN L-ALU LM 22x10 LM 30x10 LM 40x10 LM 15x17 LM 25x17 LM 40x17 LM 50x20 LSBN MB MBV-N METRO MC 45 MCD-BASE MCD-BN MCD-I MCD-N MCD-T-C MCF 425 MCM 425x25 MCP 90 MCS-425 MDI-N MG MGH-N 25 MGH-N 50 MPB 25 MS MTA-S 140 MTA-S 230 MTA-S 320 MTC MTP-N NEAV 25x30 NEAV 40x40 NEAV 60x40 NEAV 80x40 NEAV 100x40 NEAV 120x40 NEAV 60x60 NEAV 80x60 NEAV 100x60 NEAV 120x60 = CERTIFICATO Per informazioni di maggior dettaglio relative ad applicazioni specifiche rivolgersi al nostro Servizio Tecnico 247
8 NEAV 150x60 NEAV 200x60 NEAV 100x80 NEAV 120x80 NEAV 150x80 NEAV 200x80 NEST-8 ANTISC NEST-8 MATT NEST-16 ANTISC NEST-16 MATT NIAV 25x30 NIAV 40x40 NIAV 60x40 NIAV 80x40 NIAV 100x40 NIAV 120x40 NIAV 60x60 NIAV 80x60 NIAV 100x60 NIAV 120x60 NIAV 150x60 NIAV 200x60 NIAV 100x80 NIAV 120x80 NIAV 150x80 NIAV 200x80 NPAN 25x30 NPAN 40x40 NPAN 60x40 NPAN 80x40 NPAN 100x40 NPAN 120x40 NPAN 60x60 NPAN 80x60 NPAN 100x60 NPAN 120x60 NPAN 150x60 NPAN 200x60 NPAN 100x80 NPAN 120x80 NPAN 150x80 NPAN 200x80 NTAN 25x30 NTAN 40x40 NTAN 60x40 NTAN 80x40 NTAN 100x40 NTAN 120x40 NTAN 60x60 NTAN 80x60 NTAN 100x60 NTAN 120x60 NTAN 150x60 NTAN 200x60 NTAN 100x80 NTAN 120x80 NTAN 150x80 NTAN 200x80 PC 83 PC-L 83 PCN6 PIASTRA MCD-T-C RM-ALU RN 6-4 RQM 60 RQM 80 RQM 100 RQM 120 RQM 150 RQM 200 RSD 32x13 RSD 34x16 RSD 52x20 SA SA-E SA-MN SAN-3 SAN-6 SBA3 SBA3 AP SBA4 AP SBA6 SBA6 AP SBA8 SBN3 AP SBN4 AP SBN6 AP SCN3 AP SCN4 AP SCN6 AP SD SDD SDM SDN1 SDN2 SDN3 SEP-E 60 SEP-G 40 SEP-G 60 SEP-G 80 SEP-N 40 SEP-N 60 SEP-N 80 SMN SMN3 AP SMN4 AP SMN 4-3 SMN 60 SQBA SQBN SQCN SRCN2 AP SRCN3 AP SRMN T40-GN 80x40 T40-GN 120x40 T40-GN 120x60 T40-GN 150x60 T40-GN 200x60 TA-EN 25x30 TA-EN 40x40 TA-EN 60x40 TA-EN 80x40 TA-EN 100x40 TA-EN 120x40 TA-EN 60x60 TA-EN 80x60 TA-EN 100x60 TA-EN 120x60 TA-EN 150x60 TA-EN 200x60 TA-EN 100x80 TA-EN 120x80 TA-EN 150x80 TA-EN 200x80 TA-GN 60x40 TA-GN 80x40 TA-GN 100x40 TA-GN 120x40 TA-GN 60x60 TA-GN 80x60 TA-GN 100x60 TA-GN 120x60 TA-GN 150x60 TA-GN 200x60 TA-GN 100x80 TA-GN 120x80 TA-GN 150x80 TA-GN 200x80 TA-N 60x40 TA-N 80x40 TA-N 100x40 TA-N 120x40 TA-N 60x60 TA-N 80x60 TA-N 100x60 TA-N 120x60 TA-N 150x60 TA-N 200x60 TA-N 100x80 TA-N 120x80 TA-N 150x80 TA-N 200x80 TBA TBN TCN TCP-N TDS TELAIO 3 AP TOR TELAIO 4 AP TOR TELAIO 4 AP BIS TELAIO 6 AP NEST TELE UNA TERMINALE UNA TFN TGN TGS-N TMC 22/1x10 TMC 22/2x10 TMC 30/1x10 TMC 30/2x10 TMC 40/2x10 TMC 15/1x17 TMC 25/1x17 TMC 40/1x17 TMC 40/2x17 TMC 60/3x17 TMC 50/1x20 TMC 50/2x20 TMC 50/3x20 TMU 22/1x10 TMU 30/1x10 TMU 30/2x10 TMU 15/1x17 TMU 25/1x17 TOR TOR-O TOR-V TPRA TPT SBA AP TPT SBN AP TPT SCN AP TRBA TR-E 40 TR-E 60 TR-E 80 TR-E 100 TR-E 120 TR-E 150 TR-E 200 TSC-N TSM TUNNEL UNA 2700 ZP1 ZP2 ZP4 = CERTIFICATO = CONFORME 248
9 Inoltre i prodotti Bocchiotti sono stati verificati ed attestati conformi dal seguente Ente di omologazione: CODICE NATO La Società Bocchiotti ha ottenuto dal Ministero della Difesa, Ufficio Centrale Allestimenti Militari, l'assegnazione del Codice del Costruttore NATO (codice NATO A5536), con iscrizione nella pubblicazione 15-H4-Codice dei Costruttori NATO. MARCATURA DEI PRODOTTI BOCCHIOTTI La marcatura dei prodotti Bocchiotti, oltre a garantire la conformità alle prescrizioni normative in materia, è stata studiata per consentire un'agevole identificazione di: Produttore Tipo e dimensione del prodotto Certificazioni possedute Eventuali caratteristiche distintive Lotto produttivo Riportiamo, a titolo di esempio, la marcatura apposta sul corpo del canale TA-N 80x60 Codice di identificazione del lotto produttivo Identificazione internazionale del produttore Bocchiotti Tipo e dimensioni Certificazione Marcatura CE Laddove, per ragioni tecniche, non fosse stato possibile apporre parte delle marcature direttamente sul prodotto, esse vengono riportate sull'etichetta della confezione. 249
10 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI I prodotti Bocchiotti per installazione soddisfano le innumerevoli esigenze installative create da diverse condizioni d uso e d ambiente. Sono fabbricati con materiali ad elevate prestazioni; sono controllati nella costanza dei parametri qualitativi; vengono sottoposti a rigorosi controlli ed a severe prove di affidabilità alle condizioni limite di esercizio e di durata. Qui di seguito si elencano le caratteristiche principali dei materiali: MATERIALI CARATTERISTICHE E PROPRIETA UNITA SI PVC ESTRUSIONE ABS/PC ABS PS Valore Norma Valore Norma Valore Norma Valore Norma FISICHE Peso specifico g/cm 3 1,55 DIN ,17 ASTM D792 1,06 ISO ,04 ISO 1183 Assorbimento H 2 O 23 C % < 0,1 ISO 62 0,6 ASTM D570 0,2 DIN < 0,1 DIN Formaldeide ppm assenti assenti assenti assenti Cadmio ppm assenti assenti assenti assenti MECCANICHE Carico di rottura a trazione MPa 39 ISO ISO ISO 527 Carico di snervamento a trazione MPa 44 ISO ISO ISO ISO 527 Allungamento a rottura % 130 ISO ISO ISO 527 Modulo elasticità a trazione MPa 4400 ISO ISO ISO ISO 527 Modulo elasticità a flessione MPa 3200 ISO ISO ISO 178 TERMICHE Temperatura VICAT C 84 DIN ASTM D ISO ISO 306 Temperatura HDT C 72 ISO ASTM D ISO ISO 75 Coefficiente di dilatazione K DIN ASTM D DIN ASTM D696 Calore specifico kj/kgk 0,94 interna 1,28 interna 0,17 ISO 8302 Conducibilità termica W/mK 0,14 DIN ,20 DIN ,16 DIN ,16 DIN ELETTRICHE Costante dielettrica Adim. 3,2-4,0 ASTM D150 2,8 IEC 250 2,8 IEC 250 2,5 IEC 250 Rigidità dielettrica kv/mm 70 IEC IEC IEC IEC 243 Resistività di superficie Ohm IEC 93 > IEC 93 > IEC 93 > 1, IEC 93 IGNEE Autoestinguenza 1,6 mm Adim. V0 UL 94 V0 UL 94 HB UL 94 HB UL 94 Autoestinguenza 3,2 mm Adim. V0 UL 94 5VB UL 94 HB UL 94 HB UL 94 Filo incandescente 2 mm C 960 IEC IEC IEC IEC Indice di O 2 % 43 ISO ISO 4589 La Bocchiotti S.p.A. si pone quale obiettivo primario l ottimizzazione produttiva e tecnologica recependo costantemente l evoluzione delle Norme e dei materiali. Ciò comporta la possibile modificazione, senza alcun preavviso, delle indicazioni relative alle caratteristiche tecniche sopra indicate. Per qualsiasi applicazione particolare o al limite delle prestazioni è necessario eseguire una verifica sperimentale e/o consultare il nostro Servizio Tecnico. 250
11 PA 6 PC PVC PLASTIFICATO PP TALCO VETRORESINA Valore Norma Valore Norma Valore Norma Valore Norma Valore Norma 1,14 ASTM D792 1,2 ISO ,24 ISO ,05 ASTM D1505 1,70 UNI ,5 ASTM D570 0,35 ISO 62 0,2 ISO 62 < 0,1 ISO 62 < 0,2 ISO 62 assenti assenti assenti assenti assenti assenti assenti assenti assenti assenti 45 ISO ISO ISO ASTM D ISO ISO ISO ISO ISO ISO ASTM D ISO ISO ASTM D ISO ISO EN ISO ISO ASTM D1525 > 200 ISO ISO ISO ASTM D648 > 200 UNI ASTM D ISO ,7 ASTM C351 0,29 ASTM C177 0,2 ISO ,0 VDE ,0 VDE ,0 VDE ,7 VDE ,5 VDE IEC IEC IEC IEC IEC IEC 93 > IEC IEC IEC IEC 93 HB UL 94 HB UL 94 V2 UL 94 HB UL 94 HB UL 94 HB UL 94 V2 UL 94 HB UL 94 V0 UL IEC IEC IEC IEC IEC ASTM D ASTM D ISO
12 RISPONDENZA DEI PRODOTTI BOCCHIOTTI ALLA RESISTENZA AI RAGGI U.V. Un impianto di canalizzazione deve garantire, nel tempo, non solo i principali requisiti di sicurezza e funzionalità ma anche la costanza di finitura estetica evitando viraggi di colore. A tal proposito abbiamo ottimizzato il comportamento dei nostri prodotti in PVC ai raggi U.V. I nostri prodotti sottoposti ad un test secondo la specifica ISO /1994 raggiungono risultati eccellenti per assicurare la costanza di colore nel tempo. In particolare lo scostamento delta E è stato il seguente 5,00 4,00 3,00 Stabilità dei materiali ai raggi UV 2,00 1,00 0, Tempo di esposizione (h) PVC estrusi ABS/PC componenti Vetroresina ABS componenti SEPARAZIONE E SEGREGAZIONE DEI CIRCUITI L impianto elettrico ha sempre maggiori esigenze di separazione e segregazione circuiti in funzione della molteplicità di utenze, livelli di tensioni e livelli funzionali (vedi a tal proposito la Norma EN Articoli 3.34/3.35). La canalizzazione a vista contribuisce alla razionalizzazione dei circuiti e soddisfa pienamente la separazione elettrica degli stessi. Ricordiamo infatti che nella separazione elettrica non è mai opportuno fare coesistere conduttori a differenti tensioni anche se dotati di isolamento. Quando sia necessario installare circuiti a tensioni diverse a brevissima distanza, è opportuno avere un isolamento doppio o rinforzato. In questo senso un separatore di materiale plastico è un rafforzativo dell isolamento. Nelle separazioni di tipo elettromagnetico è necessario utilizzare cavi provvisti di guaina metallica o cavi inseriti in contenitori schermati. In questo caso la canalizzazione con separazione di circuiti consente l alloggiamento del cavo schermato isolato dagli altri circuiti (ciò per garantire un ulteriore livello di protezione). Tutti i sistemi per installazione Bocchiotti sono predisposti per la separazione dei circuiti con differenti scomparti in funzione delle dimensioni e tipologie del canale. 252
enclosing innovation Utilizzare una cassetta FIBOX significa...
enclosing innovation Utilizzare una cassetta FIBOX significa......48 anni di esperienza nella produzione di cassette termoplastiche Nel 1966 inizia la produzione di cassette in policarbonato FIBOX. Da
L'allarme è possibile solo se sussiste il collegamento con un impianto di allarme!
Scheda informativa 003 Direttive per vetri per allarmi Descrizione dei vetri per allarmi Modo di funzionamento dell'anello di allarme Su una lastra temprata termicamente (ESG) è stampato un anello di allarme,
REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale Direzione di Area Organizzazione e Risorse Settore Sedi logistica e interventi per la sicurezza
REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale Direzione di Area Organizzazione e Risorse Settore Sedi logistica e interventi per la sicurezza CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ALLESTIMENTO DELLE POSTAZIONI UTENTE PER