Source: https://www.twizzi.be/fr/electricite/electricite-renover/165960-electricite
Timestamp: 2019-05-21 01:14:50+00:00
Document Index: 306655995

Matched Legal Cases: ['art 16', 'art 269', 'art 86', 'art 85', 'art 19', 'art 16', 'art 248', 'art 116', 'art 198', 'art 16', 'art 269', 'art 86', 'art 85', 'art 19', 'art 16', 'art 248', 'art 116', 'art 198']

Electricité - Electricité - Twizzi
Je vais faire une offre d'un appartement et l'électricité n'est pas conforme.
Les infractions suivantes sont mentionnées.
Quelqu'un pourrait me donner une idée des coûts de le mettre en conformité?
Pour remplacer les cables (dernier point), il faudrait casser les murs?
Infractions - Schémas et plans:
- 1.01.: Schéma unifilaire de linstallation est à réaliser ou à compléter. (art 16, 268, 269)
- 1.02.: Schéma de position de linstallation est à réaliser ou à compléter. (art 269)
- 1.04.: La tension nominale et le pictogramme de danger électrique doivent être affichés sur le tableau et en un endroit judicieusement choisi.
Infractions - Mesures:
- 2.02.: La valeur de la résistance de dispersion est supérieure à 30 ohms et inférieure à 100 ohms, mais les conditions supplémentaires concernant les
dispositifs à courant différentiel résiduel ne sont pas prises (la prise de terre à réaliser de préférence à une valeur inférieure à 30 ohms). (art 86.01,
86.07)
- 2.05.: Un ou plusieurs dispositifs à courant différentiel résiduel ne fonctionnent pas avec le bouton test et/ou par injection de courant. (art 85.03)
Infractions - Coffrets de repartition:
- 4.08.: Obturez les ouvertures non utilisées du tableau ou coffret. (art 19, 49.01, 248)
- 4.10.: Réalisez ou complétez le repérage de chaque circuit et/ou appareillage, bornes de raccordement, etc. (lisibilité et qualité durable) (art 16, 248)
- 4.17.: Le(s) coffret(s) de répartition ne peu(ven)t pas être ouvert(s) sans causer des détériorations autour (plâtrage des murs, papier peint, ...). Le
câblage interne na pas pu être vérifié. (art 248.03)
Infractions - Protection contre les surintensités:
- 6.02.: Adaptez lintensité nominale de la protection fusible/disjoncteur en fonction de la section des conducteurs. (art 116, 117, 118)
Infraction - Conducteurs et code de couleur:
- 8.17.: Les câbles du type côte à côte (VTLmB), méplat sous gaine de PVC (LMVVR), COAX, VVT, H05VVF, H07RN-F et R2V (NF) sont interdits et doivent être remplacés par des câbles du type XVB. (art 198)
Infractions - SchÈmas et plans:
- 1.01.: SchÈma unifilaire de líinstallation est ‡ rÈaliser ou ‡ complÈter. (art 16, 268, 269)
- 1.02.: SchÈma de position de líinstallation est ‡ rÈaliser ou ‡ complÈter. (art 269)
- 1.04.: La tension nominale et le pictogramme de danger Èlectrique doivent Ítre affichÈs sur le tableau et en un endroit judicieusement choisi.
- 2.02.: La valeur de la rÈsistance de dispersion est supÈrieure ‡ 30 ohms et infÈrieure ‡ 100 ohms, mais les conditions supplÈmentaires concernant les
dispositifs ‡ courant diffÈrentiel rÈsiduel ne sont pas prises (la prise de terre ‡ rÈaliser de prÈfÈrence ‡ une valeur infÈrieure ‡ 30 ohms). (art 86.01,
- 2.05.: Un ou plusieurs dispositifs ‡ courant diffÈrentiel rÈsiduel ne fonctionnent pas avec le bouton ëtestí et/ou par injection de courant. (art 85.03)
- 4.08.: Obturez les ouvertures non utilisÈes du tableau ou coffret. (art 19, 49.01, 248)
- 4.10.: RÈalisez ou complÈtez le repÈrage de chaque circuit et/ou appareillage, bornes de raccordement, etc. (lisibilitÈ et qualitÈ durable) (art 16, 248)
- 4.17.: Le(s) coffret(s) de rÈpartition ne peu(ven)t pas Ítre ouvert(s) sans causer des dÈtÈriorations autour (pl‚trage des murs, papier peint, ...). Le
c‚blage interne nía pas pu Ítre vÈrifiÈ. (art 248.03)
Infractions - Protection contre les surintensitÈs:
- 6.02.: Adaptez líintensitÈ nominale de la protection fusible/disjoncteur en fonction de la section des conducteurs. (art 116, 117, 118)
- 8.17.: Les c‚bles du type cÙte ‡ cÙte (VTLmB), mÈplat sous gaine de PVC (LMVVR), COAX, VVT, H05VVF, H07RN-F et R2V (NF) sont interdits et doivent
Ítre remplacÈs pr des c‚bles du type XVB. (art 198)
Numéro de devis. 165960
Destruction de deux murs en coin et remplacer par vitre
installation d'une citerne de 5500L