Source: http://docplayer.it/7255586-Parte-ii-fognatura-e-depurazione.html
Timestamp: 2018-07-23 06:15:10+00:00
Document Index: 105562602

Matched Legal Cases: ['art. 74', 'art. 101', 'art. 74', 'art. 74', 'art.124', 'art. 8', 'art.5', 'art. 124', 'art. 128', 'art. 107', 'art. 124', 'art. 22', 'art. 30', 'art. 29', 'art. 32', 'art. 7', 'art. 25', 'art. 28', 'art.22', 'art.25', 'art. 29', 'art. 4', 'art. 25', 'art. 29', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 38', 'art. 32', 'art. 20', 'art. 28', 'art. 29', 'art. 29', 'art 28', 'art. 32', 'art. 108', 'art. 124', 'art. 124']

PARTE II : Fognatura e depurazione - PDF
PARTE II : Fognatura e depurazione
Download "PARTE II : Fognatura e depurazione"
Cipriano Pucci
1 PARTE II : Fognatura e depurazione INDICE NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento e normativa di riferimento Art. 2 Obbligatorietà del Regolamento ed ambito di efficacia Art. 3 Definizioni Art. 4 Classificazione degli scarichi Art. 5 Proprietà reti fognarie ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA Art. 6 Prescrizioni obblighi e divieti Art. 7 Obbligo di allaccio Art. 8 Richiesta di allacciamento alla fognatura Art. 9 Pozzetti di ispezione Art. 10 Progetto delle opere di allacciamento Art. 11 Caratteristiche e modalità tecniche di allacciamento Art. 12 Lavori di allacciamento alla rete fognaria Art. 13 Allacci di apparecchi di scarico e di locali situati a quota inferiore al piano stradale Art. 14 Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff dismesse Art. 15 Responsabilità degli utenti Art. 16 Ampliamento della rete fognaria Art. 17 Adeguamento di un allacciamento esistente Art. 18 Manomissione dell allacciamento Art. 19 Divieto di cessazione a terzi Art. 20 Cessazione allacciamento Art. 21 Contributo di allacciamento AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO Art. 22 Criteri generali di autorizzazione ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE Art. 23 Istanza di assimilazione Art. 24 Obblighi e norme tecniche ACQUE REFLUE INDUSTRIALI Art. 25 Competenze e finalità Art. 26 Limiti di accettabilità e criteri di ammissibilità degli scarichi Art. 27 Titolarità dell autorizzazione allo scarico Art. 28 Domanda di autorizzazione Art. 29 Documentazione Art. 30 Istruttoria Art. 31 Termini di presentazione e rilascio dell autorizzazione Durata Rinuncia Art. 32 Oneri di autorizzazione Art. 33 Divieto di diluizione degli scarichi in fognatura Art. 34 Sversamenti accidentali Art. 35 Prevenzione dell inquinamento causato dalle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne 1
2 Art. 36 Impianti di pretrattamento Art. 37 Impianti di sollevamento CONTROLLO DEGLI SCARICHI Art. 38 Regolarità dello scarico Art. 39 Competenza - Organizzazione del servizio di controllo Art. 40 Programma di controllo Art. 41 Inosservanza delle prescrizioni Art. 42 Sanzioni amministrative e penali DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 43 Tariffa di fognatura e depurazione Art. 44 Autodenuncia annuale DISPOSIZIONI FINALI Art. 45 Rimborso spese e risarcimento danni Art. 46 Rinvio Art. 47 Reclami ALLEGATI: 1. TABELLA A 2. TABELLA B 3. TABELLA C 4. TABELLA D 5. TABELLA E 6. TABELLA G 7. TABELLA H 8. ALLEGATO N.2 Tariffe e addebiti vari 2
3 NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento e normativa di riferimento La gestione del Servizio Idrico Integrato è stata affidata dal Comune di Procida alla S.A.P. S.r.L in modo esclusivo e diretto. Per la gestione dei servizi pubblici di fognatura e depurazione, S.A.P. S.r.L., adotta il presente Regolamento. Il Regolamento è redatto in adempimento a quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, della D.G.R.C. n del 6 agosto 2008 e del disciplinare Disposizioni attuative delle norme sulle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali nelle pubbliche fognature emesso dall Ente d Ambito Napoli Volturno. Il Regolamento stabilisce: a) i tipi e le modalità di scarico ammissibile; b) le norme tecniche per gli allacciamenti; c) le procedure e le modalità del procedimento di autorizzazione e di ammissione degli scarichi nelle pubbliche fognature; d) i limiti dell accettabilità degli scarichi di acque reflue in base alle caratteristiche degli impianti centralizzati di depurazione in modo da assicurare il rispetto delle vigenti discipline in materia di scarichi delle pubbliche fognature ed i divieti di immissione di determinate sostanze; e) le modalità di controllo degli scarichi per quanto attiene agli accertamenti tariffari ed al rispetto dei limiti di accettabilità e alla verifica degli obblighi regolamentari ed autorizzati; f) la disciplina della gestione amministrativa dell utenza. Coerentemente alle indicazioni del Comitato di Vigilanza sull Uso delle Risorse Idriche ed al D.M (Metodo Normalizzato), le acque meteoriche di dilavamento non sono riconducibili al Servizio Idrico Integrato e pertanto non rientrano nella disciplina del presente Regolamento. Per quanto sopra detto la pulizia della caditoie non rientrano nelle competenze del gestore. Esso si sostituisce ai precedenti regolamenti relativi alla stessa materia che cessano, pertanto di avere efficacia all atto della sua entrata in vigore e per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e di tutela della qualità delle acque. Art. 2 - Obbligatorietà del regolamento ed ambito di efficacia Il presente regolamento è unico e obbligatorio per il Gestore e per tutti gli utenti, dal momento di entrata in vigore ed ha validità su tutto il territorio del Comune di Procida. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura del sevizio di fognatura e depurazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell utente di averne copia gratuita all atto della stipula del contratto o all atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta. Il Gestore ha la facoltà di modificare, previa approvazione dell Autorità d Ambito, le disposizioni del presente Regolamento dandone opportuna comunicazione all utente mediante specifico messaggio riportato in fattura nonché mediante mezzi di comunicazione di massa. Le nuove prescrizioni si intendono accettate, qualora nei 60 giorni successivi all invio della fattura l Utente non comunichi la propria volontà di recesso. L Utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri gestori del servizio. Art. 3 Definizioni 3
4 Agli effetti del presente Regolamento, oltre tutte quelle di cui all art. 74 del D. Lgs. 152/2006 valgono la seguenti definizioni: Reti fognarie pubbliche del Servizio Idrico Integrato: la rete fognaria e la rete idrica sono finalizzate all espletamento del Servizio Idrico Integrato, degli agglomerati urbani definiti ai sensi di legge. Esse si distinguono in: - reti fognarie nere, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di sole acque reflue domestiche e/o industriali e delle acque derivate dalle opere di presa che intercettano le fognature miste; - reti fognarie miste (o unitarie), quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di acque reflue domestiche e/o industriali in combinazione di acqua di origine meteorica. Insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria: quelli allacciati alla rete fognaria pubblica e quelli prospicienti ad una strada, o comunque gravitanti idraulicamente su di essa, in cui sia presente una rete fognaria pubblica a gravità, distante non più di 20 metri dal confine di proprietà. Impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione d idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliato dai collettori fognari. Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio: acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade ecc.) che si rendano disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali. Acque di prima pioggia: i primi 2,5 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate. Acque di seconda pioggia : acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia. Acque reflue di dilavamento: acque meteoriche che dilavano superfici scoperte destinate ad attività commerciali o di produzione di beni, nonché le relative pertinenze, nei casi in cui il dilavamento non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi. Acque reflue industriali assimilate alle domestiche: quelle definite assimilate dall art. 101, co. 7, del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R.C. n del 6 agosto Allacciamento: tratto di tubazione che assicura la connessione tra l utenza Titolare dello scarico e il collettore fognario pubblico, dal punto di consegna fino al punto d innesto sulla condotta stradale. Punto di consegna: il punto di consegna, o terminale di recapito, segna la fine della condotta di allacciamento e l inizio del tratto di proprietà privata. Esso di norma è individuato al confine della proprietà servita, immediatamente prima del pozzetto di collegamento. 4
5 Allacciamento esistente: allaccio alla rete fognaria pubblica esistente e in esercizio alla data di entrata in vigore del Regolamento. Scarico esistente: scarico domestico, industriale o assimilato già accettato/autorizzato alla data di entrata in vigore del Regolamento e attivato in conformità ai Regolamenti di fognatura previgenti. Scolmatori: manufatti atti a deviare in tempo di pioggia verso i ricettori finali le portate meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come compatibili con l efficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Manufatti : - pozzetto d allacciamento: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione dell allacciamento e dotato di sifone; - pozzetto d ispezione: manufatto predisposto per la pulizia e manutenzione delle condotte; - pozzetto d ispezione e prelievo: manufatto predisposto per il controllo qualiquantitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d immissione nel corpo ricettore; - vasca biologica: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un unico vano di sedimentazione e di digestione dei fanghi, che deve permettere un idoneo ingresso continuo, la permanenza del liquame grezzo ed uscita continua di liquame chiarificato; devono essere completamente interrate e dotate di tubo di ventilazione; - vasche tipo Imhoff: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituito da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo di estrazione fanghi di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta; - vasca a tenuta o pozzo nero: manufatto a perfetta tenuta predisposto per il contenimento delle acque reflue; è costituito da un unico vano d accumulo di acque reflue; è dotata di una soletta di copertura atta a permettere l estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all interno della vasca stessa. Art. 4 Classificazione degli scarichi Ai fini dell applicazione del seguente Regolamento, gli scarichi di acque reflue come definiti nel D. lgs. 152/2006 sono suddivisi nelle seguenti due categorie: a) acque reflue domestiche ed acque reflue assimilate alle domestiche: - si considerano acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, comma 1, lett. g) - si considerano acque reflue assimilate alle domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche. A puro titolo esemplificativo sono le acque derivanti da: circoli ricreativi, luogo di convegno o riunioni; insediamenti scolastici fino alla scuola media di primo grado (escluse quelle prodotte da eventuali laboratori ed officine per le esercitazioni scolastiche); impianti sportivi; attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque sono costituite esclusivamente dalle acque di scarico dei servizi igienico sanitari scaricate da insediamenti: 5
6 o di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura; o di imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002; o di imprese dedite alle attività di cui ai due precedenti capoversi che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; o costituiti da impianti di acquicoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzano per densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg/mq di specchi di acqua o in cui venga utilizzata una portata di acqua pari o inferiore a 501/minuto; b) acque reflue industriali: acque provenienti da edifici e/o i installazioni in cui si svolgono attività commerciali e/o produzioni di beni, qualitativamente differenti da acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento. Si intendono acque reflue industriali anche le acque venute in contatto con sostanze materiali, anche inquinanti, non connesse alle attività esercitate nello stabilimento (art. 74, comma 1 lett. h). Art. 5 Proprietà reti fognarie Le reti fognarie composte da canalizzazioni principali, canalizzazioni secondarie e canalizzazioni di allaccio con gli impianti di sollevamento, di trattamento compresi i pozzetti di allacciamento e quelli di ispezione, sono di proprietà del Comune, che li conferisce in concessione d uso al Gestore. La proprietà delle canalizzazioni di allaccio alla fognatura posizionate all interno delle proprietà private rimane dei titolari da cui originano gli scarichi che ne mantengono ogni onere di gestione. ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA NORME GENERALI SUGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE Art. 6 - Prescrizioni, obblighi e divieti 6
7 1. Tutti gli scarichi, ivi compresi quelli che recapitano nelle pubbliche fognature, devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi del comma 1, dell art.124 del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.. Per l autorizzazione si rimanda alle disposizioni di legge vigenti nonché alle apposite disposizioni emanate dall Ente d Ambito e dalle Autorità competenti. 2. Le utenze domestiche e quelle ad esse assimilate, poste in zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque reflue nella fognatura a mezzo di apposita canalizzazione e, dove necessario, mediante stazione di sollevamento. 3. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura si differenziano in funzione del tipo di fognatura e del tipo di reflui e sono soggette alle prescrizioni impartite dal gestore in funzione delle diverse realtà territoriali. 4. Nelle zone con fognatura a sistema misto, gli utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le acque reflue domestiche. Le relative acque meteoriche dovranno essere smaltite secondo le modalità indicate al comma Nelle zone in cui esiste o è prevista rete fognaria separata, tutte le acque reflue domestiche dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, pertanto, i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito. 6. E tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l ambiente, il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti e relativi manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di: a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario; b) qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l acqua; c) sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.; d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi; e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse; f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose; g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, etc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici o industriali; h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l ambiente sottoposti alle radiazioni; i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte. 7. E vietato lo scarico in fognatura nera delle acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e delle acque sotterranee. Il Gestore ha facoltà di concedere l autorizzazione per l eventuale scarico delle acque suddette, in fognatura mista; in tal caso, gli scarichi saranno ammessi purché dotati di misuratore di portata e pertanto ritenuti soggetti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione. 7
8 8. Gli stabilimenti industriali devono obbligatoriamente immettere i propri reflui nella fognatura, fatte salve le ulteriori modalità consentite dalla legge. 9. E fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o agli impianti di depurazione. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali. 10.E fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche approvate. 11.Il Gestore, con personale da esso incaricato, ha la facoltà di effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati, dall origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura, e di prelevare campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento. 12.Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dei collettori e degli impianti di depurazione, il Gestore può imporre limitazioni volumetriche agli scarichi di acque reflue in reti fognarie. Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del sistema fognatura-depuratore. 13.Lo scarico di acque meteoriche è ammesso in rete fognaria mista, adeguatamente dimensionata, qualora non esista o non sia possibile utilizzare una rete fognaria separata per lo smaltimento delle acque suddette. In tal caso lo scarico delle acque meteoriche va immesso in rete fognaria nel punto compatibile più vicino a quello di formazione. 14.Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle relative acque reflue, che può coincidere con l allacciamento definitivo alla pubblica fognatura, ovvero essere costituito da strutture provvisorie. 15.Gli scarichi di campi nomadi, camper, fiere e similari, devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi devono essere provvisti di idonei sistemi di depurazione. 16.E fatto divieto di diluire gli scarichi terminali o parziali. Art. 7 - Obbligo di allaccio Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche nella pubblica fognatura sono sempre ammessi con l osservanza della normativa vigente e del presente Regolamento nonché delle disposizioni attuative del Gestore. 2. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi, solo se espressamente autorizzati. L accettazione di nuovi scarichi di acque reflue in pubblica fognatura è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite stabiliti dal Gestore nelle disposizioni emanate per i singoli impianti pubblici di depurazione, nel rispetto della normativa vigente. 3. Nelle zone servite da fognatura i titolari di scarichi di acque reflue domestiche ed industriali, nuovi ed esistenti, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante l allacciamento alla fognatura secondo le modalità previste nel presente Regolamento nonché delle disposizioni attuative del Gestore. 4. Ai fini del comma precedente per zona servita da pubblica fognatura deve intendersi quella ove la fognatura sia ubicata a una distanza dal limite di proprietà non superiore a 30 metri, calcolati partendo dal limite di proprietà rispetto alla fognatura medesima. 5. In caso di inerzia o inadempimento dei titolari degli scarichi di cui al comma precedente, il Gestore potrà richiedere al Sindaco di far rispettare gli obblighi del presente articolo con apposita ordinanza; in mancanza il Gestore potrà comunque applicare l intera tariffa del S.I.I.. 8
9 6. L Utente potrà richiedere al Gestore eventuali deroghe, anche temporanee, a quanto sopra nei casi di comprovate motivazioni e difficoltà tecniche. Art. 8 - Richiesta di allacciamento alla fognatura Chiunque intenda realizzare un nuovo allacciamento alla pubblica fognatura deve inoltrare la richiesta di nulla osta per allacciamento al Gestore. Tale richiesta è da inoltrare anche nei seguenti casi: a) collegamento di una fognatura privata interna ad un allacciamento esistente mai utilizzato; b) regolarizzazione di uno scarico già attivo, ma non accetto/autorizzato ai sensi del Regolamento previgente; c) modifica degli impianti fognari interni già allacciati. 1. La domanda di nulla osta all allacciamento alla fognatura, in conformità con le specifiche tecniche previste dal presente Regolamento,deve essere presentata direttamente al Gestore, in duplice copia, su moduli forniti dal gestore stesso, e deve contenere le seguenti salienti informazioni: generalità del proprietario dello stabile e dei condomini con le rispettive quote di proprietà; indicazione della cubatura dello stabile, della superficie complessiva coperta, del numero di locali (servizi esclusi), del numero di servizi igienici e della superficie complessiva scoperta; indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (acquedotto, pozzi, sorgenti, cisterne); elenco e sommaria descrizione ed ubicazione di eventuali manufatti di pretrattamento e/o accumulo dei reflui; indicazione dei preesistenti punti di recapito degli scarichi; progetto delle opere di allacciamento in conformità a quanto previsto nei successivi articoli del presente Regolamento; indicazione dell area e della percentuale della zona scoperta eventualmente collettata nella rete fognaria ove consentito; indicazione della data prevista di inizio lavori di allacciamento; Autorizzazione allo scarico nei casi previsti dalla vigente normativa. 2. Verificata la completezza della domanda e la regolarità tecnica del progetto di allaccio, il Gestore accetta la richiesta di allacciamento rilasciando il benestare per l inizio dei lavori con comunicazione scritta indicando modalità e tempi di esecuzione. In mancanza di tale comunicazione, trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, quest ultima si intenderà accettata potendosi così dar corso ai lavori. 3. La richiesta di allacciamento deve essere formulata nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento. Per gli scarichi provenienti da nuovi fabbricati la domanda di nulla osta all allacciamento potrà essere presentata successivamente al rilascio della concessione edilizia. 4. Limitatamente agli scarichi industriali, il rilascio del nulla osta all allaccio è subordinato al rilascio dell autorizzazione allo scarico da parte dell Autorità competente. 5. Ai fini della procedibilità della domanda di allaccio, gli interessati devono provvedere al versamento, a favore del Gestore, dell importo indicato nell elaborato Tariffe e addebiti vari allegato al presente Regolamento, a titolo di contributo fisso alle spese. Copia dell avvenuto versamento deve essere allegata alla documentazione da esibire al Gestore. Art. 9 - Pozzetti di ispezione Prima di essere recapitate in fognatura le acque reflue devono essere condotte ad un apposito pozzetto di ispezione. I "pozzetti di ispezione" che devono essere posizionati di norma al limite della proprietà privata, possono essere costruiti in opera o mediante l impiego di elementi prefabbricati, secondo criteri tecnici adeguati alla tipologia dello scarico. 9
10 I pozzetti di ispezione devono avere caratteristiche e dimensioni tali da consentire l effettuazione dei campionamenti, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e idonea collocazione per un accessibilità in sicurezza. A tal fine il Gestore può prescrivere, nei casi ritenuti opportuni, la modifica dei pozzetti preesistenti, per l adeguamento al presente Regolamento, e/o la collocazione dei pozzetti esternamente al limite di proprietà dell immobile da cui originano gli scarichi. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Gestore, saranno applicate le sanzioni previste nel corrispondente elaborato Tariffe e addebiti vari allegato al presente Regolamento e vigente al momento della presentazione della domanda. Art Progetto delle opere di allacciamento Il progetto di allacciamento a firma di un tecnico abilitato competente in materia, dovrà comprendere: a) una relazione tecnica in cui siano riportate una descrizione delle opere previste con l indicazione dei materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste, i calcoli di dimensionamento idraulico delle canalizzazioni e ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere in genere; b) una documentazione grafica comprendente: la planimetria catastale della zona in scala 1: con indicazione della fognatura comunale; le piante del fabbricato e delle aree esterne; la pianta di progetto in scala 1: del nuovo sistema da realizzare contenente in particolare lo schema del pozzetto di ispezione, del pozzetto di allaccio, della rete di fognatura interna con l indicazione dei diametri delle tubazioni sia per le acque nere che per le acque meteoriche; un disegno quotato di una sezione longitudinale (e trasversale) del tratto di tubazione compresa tra il pozzetto di ispezione e il pozzetto di allaccio nella fognatura, contenente le seguenti informazioni: tipo, diametro e pendenza della tubazione e sua quota di sbocco nel pozzetto di allaccio; diametro e quota di fondo della fognatura nel pozzetto di allaccio; c) autorizzazione per l esecuzione delle opere nella proprietà privata nel rispetto della normativa edilizia vigente da parte degli Enti preposti; d) eventuale autorizzazione dell Ente D Ambito (scarichi industriali); e) la eventuale ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dal Gestore.. ENTE D AMBITO SARNESE VESUVIANO Art Caratteristiche e modalità tecniche di allacciamento Tutti gli allacciamenti alla fognatura dovranno essere predisposti nel rispetto della vigente normativa e secondo le specifiche tecniche predisposte dal Gestore. Art Lavori di allacciamento alla rete fognaria La realizzazione delle opere che compongono l allacciamento può essere effettuata: a) dal Gestore su esplicita richiesta del richiedente; b) direttamente dal richiedente; resta comunque riservato al Gestore l esecuzione dell innesto della tubazione di allacciamento con il collettore fognario pubblico. 1. I lavori di allacciamento alla fognatura devono essere eseguiti, previa autorizzazione degli Enti competenti, con spese a carico dell interessato. 2. I lavori di allacciamento alla fognatura nel tratto tra il pozzetto di ispezione e l imbocco nel pozzetto della fognatura sono eseguiti, di norma, dal Gestore o dalla Ditta da esso incaricata. In tal caso il Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. 10
11 Successivamente, il Gestore sottoporrà al Cliente il relativo preventivo avente quale base di riferimento i prezzi e i costi previsti nei corrispondenti allegati riportati nell elaborato Tariffe e addebiti vari allegato al presente Regolamento e vigente al momento della presentazione della domanda. I richiedenti potranno provvedere direttamente all esecuzione delle opere all interno della proprietà privata fino al pozzetto di ispezione o incaricare il gestore che redigerà apposito preventivo analitico, in base al lisino prezzi dell OO.PP della Regione Campania vigente. 3. Il Gestore potrà disporre un controllo chimico-biologico sulla qualità delle acque reflue scaricate. 4. Le opere innanzi individuate, cioè il tratto di condotta su suolo pubblico tra l imbocco della fognatura e il pozzetto di ispezione, hanno comunque carattere pubblico e rientrano tra le opere in concessione al Gestore. 5. I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati con la rete fognaria non possono consentire ad altri di immettere in detti impianti i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni. 6. Qualora per allacciare un Utente si dovessero porre condotte su terreni di terzi, il richiedente medesimo dovrà produrre una servitù, a termine di legge, rilasciata dal proprietario del terreno, a favore del Gestore e suoi aventi causa, senza oneri a carico del Gestore. Tale servitù dovrà consentire il libero accesso, in ogni tempo, alle opere ed agli impianti, al personale incaricato ed ai mezzi necessari per gli interventi di ampliamento, potenziamento, esercizio e manutenzione della fognatura Art Allacci di apparecchi di scarico e di locali situati a quota inferiore al piano stradale 1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi. 2. In particolare, quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale, a cura e spese dell Utente, mediante idonei impianti elettromeccanici di sollevamento, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all interno anche in caso di sovrapressione del collettore del recipiente. La corretta funzionalità di tali impianti meccanici deve essere garantita dall Utente attraverso interventi di manutenzione periodica. L Utente interessato dovrà preventivamente predisporre per il Gestore, un adeguata documentazione inerente le caratteristiche costruttive e dimensionali del manufatto dell impianto di sollevamento. Al termine dei lavori dovrà inoltre produrre per il Gestore copia della dichiarazione di conformità resa ai sensi Norme per la sicurezza degli impianti art. 8 del D.L. n.37/08 3. Ogni eventuale danno all immobile interessato od a terzi derivante da inadeguata manutenzione od uso degli impianti di sollevamento è a carico del titolare dello scarico. Art. 14 Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff dismesse Quando l utenza viene allacciata alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l uso di pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff, che comportino la sosta prolungata delle acque reflue, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dalle nuove opere di scarico e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con idoneo materiale inerte costipato. Art. 15 Responsabilità degli utenti 11
12 1. Il nulla osta dell allacciamento del Gestore non comporta in alcun modo un assunzione di responsabilità circa l idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli Utenti. 2. Gli Utenti industriali e domestici rispondono al Comune e al Gestore per le rispettive competenze, per tutti i danni che si dovessero verificare alla fognatura pubblica e all impianto di depurazione in seguito ad installazioni difettose, manutenzioni o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento. 3. Per danni conseguenti all abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito dall art.5, l Utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto. 4. La manutenzione e la pulizia delle condotte fino al pozzetto di allacciamento alla fognatura sono a carico dell Utente. L Utente deve assicurare il corretto deflusso delle acque fino al pozzetto di allacciamento alla fognatura. In particolare, deve provvedere alla manutenzione e pulizia delle condotte nella proprietà privata e comunque fino al pozzetto di ispezione. Art Ampliamento della rete fognaria 1. Nel caso di ampliamento della fognatura urbana, il Gestore, nello svolgimento dei lavori, può invitare, ove necessario, tutti i potenziali Utenti a presentare tempestivamente la domanda di nulla osta all allacciamento alla pubblica fognatura; tale domanda dovrà pervenire entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione. 2. La richiesta, di cui al comma precedente, dovrà essere corredata della documentazione prevista dal precedente articolo Eseguita e collaudata la nuova rete fognaria, il Gestore provvederà a trasmettere al Comune i disegni relativi alla nuova rete e tutte le richieste che i privati interessati avranno presentato. 4. Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione della nuova fognatura i Sindaci provvederanno con propria ordinanza ad imporre l obbligo di allacciamento. Art. 17 Adeguamento di un allacciamento esistente Gli allacci esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono accettati se eseguiti in conformità ai Regolamenti di fognatura previgenti, come attestato da idonea documentazione. In caso contrario dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni. Art. 18 Manomissione dell allacciamento E assolutamente vietato all Utente manomettere o modificare le opere costituenti l allacciamento. Art. 19 Divieto di cessione a terzi L Utente non può cedere ad altri, a nessun titolo, gratuito o remunerativo, l utilizzo del proprio allacciamento alla pubblica fognatura. Art. 20 Cessazione allacciamento Qualora l Utente del servizio di fognatura e depurazione richieda la cessazione del servizio di fornitura, con avviso scritto, il Gestore provvederà ad occludere, a spese dell utente medesimo, l imbocco dell allacciamento stesso nel pozzetto sifonato posto all interno della proprietà privata. Art. 21 Contributo di allacciamento Per ogni nuovo allacciamento alla pubblica fognatura e negli altri casi espressamente previsti dal Regolamento, il richiedente è tenuto a versare al Gestore un contributo di allacciamento, che comprende: 12
13 a) gli oneri sostenuti dal Gestore per l istruttoria amministrativa e tecnica della domanda; b) gli oneri di esecuzione dei lavori eseguiti dal Gestore, Gli importi dovuti per le prestazioni di cui sopra e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici dal Gestore. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO Art. 22 Criteri generali di autorizzazione Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L autorizzazione è rilasciata al Titolare dell attività da cui deriva lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscono, tramite condotta, ad un terzo soggetto, Titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un Consorzio per l effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l autorizzazione è rilasciata in capo al Titolare dello scarico finale o al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli Titolari delle attività suddette e del Gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni vigenti. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in Consorzio, l autorizzazione allo scarico è rilasciata al Titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il rispettivo rinnovo sono subordinati all approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi. In deroga al comma 1, gli scarichi in rete fognaria di acque reflue domestiche ed, in quanto tali, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche sono sempre ammessi nell osservanza del Regolamento del Gestore. I Titolari degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l autorizzazione allo scarico, intendono effettuare ristrutturazione, ampliamenti e/o modifiche dei cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, devono darne preventiva comunicazione all Autorità d Ambito ed al Gestore del servizio affinché possa essere ottenuta nuova autorizzazione allo scarico. Resta in ogni caso l obbligo assoluto di rispettare i limiti di accettabilità prescritti. Fermi gli adempimenti minimi di legge, al fine di semplificare la procedura di autorizzazione in ragione della peculiarità degli scarichi industriali e del ciclo produttivo sotteso, si applica la classificazione riportata in Tabella D Ripartizione per categorie delle attività industriale. ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE Art Istanza di assimilazione Gli insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria devono obbligatoriamente conferire i propri scarichi in fognatura. 1. Ai sensi degli artt.101 e 107 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii. gli scarichi di acque reflue domestiche nelle fognature pubbliche sono sempre ammessi purché osservino il presente Regolamento e le disposizioni del Gestore. 2. Ai fini dell allacciamento di tali scarichi, quindi, non deve essere richiesta l autorizzazione allo scarico, ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.. In tal caso, i titolari degli scarichi di acque reflue 13
14 domestiche devono richiedere al Gestore unicamente il Nulla osta per allacciamento secondo le modalità descritte dal presente Regolamento. 3. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche che recapitano in pubblica fognatura, al pari delle acque reflue domestiche, sono sempre ammessi purché osservino il presente regolamento e le disposizioni del Gestore con particolare riferimento ai limiti di accettabilità da esso fissati. 4. Per gli scarichi di cui al comma precedente è necessaria la presentazione di apposita istanza di assimilazione utilizzando il modello predisposto dal Gestore. All istanza dovrà essere allegata apposita dichiarazione, resa nelle forme di legge, sull assimilabilità dello scarico alle acque reflue domestiche, nonché il bollettino attestante l avvenuto pagamento al Gestore degli oneri di istruttoria indicati nei corrispondenti allegati dell elaborato Tariffe e addebiti vari allegato al presente Regolamento. Art. 24 Obblighi e norme tecniche A seguito del rilascio del Nulla osta per allacciamento e delle eventuali opere interne di adeguamento, il tecnico incaricato consegna al Gestore la dichiarazione di conformità al Regolamento del sistema fognario interno, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne. A conclusione positiva del procedimento, entro 15 giorni dalla presentazione della conformità, il Gestore rilascia un Benestare allo scarico in fognatura. L attivazione dello scarico o la modifica dello scarico esistente potrà avvenire solo dopo il rilascio da parte del Gestore del Benestare allo scarico. Le reti fognarie interne e gli impianti igienico-sanitari negli edifici ed installazioni di nuova costruzione devono essere conformi alle norme tecniche disposte in materia. Le reti fognarie interne e gli impianti igienico sanitari negli edifici ed installazioni esistenti devono essere resi conformi alle norme tecniche, disposte in materia, in occasione di interventi di ampliamento, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d uso. Tale obbligo non si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia, di risanamento conservativo e di cambio di destinazione d uso che rispettino i requisiti di seguito elencati: a) gli edifici ed installazioni originano unicamente scarichi di acque reflue domestiche; b) l edificio è stato allacciato in conformità ad un previgente Regolamento di fognatura e non è stato modificato lo schema fognario dell edificio; c) non si determina un incremento quali-quantitativo delle acque reflue prodotte, del numero Abitanti Equivalenti potenziali o del numero delle unità immobiliari dell edificio; In tali casi, il tecnico incaricato presenta al Comune una dichiarazione di conformità con allegata la planimetria catastale e lo schema fognario. Tale dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti sia il nulla osta per l allacciamento, sia il benestare allo scarico del Gestore. Il comune invia ogni 6 mesi al Gestore copia delle dichiarazioni presentate. Si intendono conformi al presente Regolamento tutti gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, già dotati di nulla osta ai sensi dei Regolamenti di fognatura previgenti. Su richiesta degli utenti interessati il Gestore può rilasciare apposita attestazione circa il regolare allacciamento alla rete fognaria pubblica. Art. 25 Competenze e finalità ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 14
15 Ai sensi dell art. 124, comma 7, e dell art. 128, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006, sono di competenza dell Autorità d Ambito le seguenti attività: a) nuova autorizzazione, relativa: a nuovi insediamenti; ad insediamenti esistenti non autorizzati; alle seguenti variazioni delle condizioni dell autorizzazione vigente: - incremento della portata scaricata giornalmente di oltre il 15%; - incremento del carico giornaliero o della concentrazione media nelle 24 ore di almeno uno dei principali inquinanti, di oltre il 20%; - rilevazione della presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore modifichino in misura sensibile l apporto d inquinamento attribuibile al complesso produttivo; a decesso del Titolare, cessione/fitto e trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, relativamente ad aziende in possesso di autorizzazioni vigenti; b) rinnovo autorizzazione, relativa ad insediamenti esistenti già autorizzati, senza variazioni delle caratteristiche dello scarico; c) variazione autorizzazione, relativa ai casi: - di modificazione della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico (voltura dell autorizzazione); - di miglioramento delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico; - di trasferimento dell attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico; - di ristrutturazione e/o ampliamento e/o diversa destinazione d uso dell attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico. Per l istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico, l Autorità d Ambito si può avvalere del Gestore del servizio di fognatura. Art. 26 Limiti di accettabilità e criteri di ammissibilità degli scarichi I limiti massimi di accettabilità fissati per il rilascio dell autorizzazione allo scarico sono quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 152/2006, fino a diversa determinazione dell Autorità d Ambito, da adottare ai sensi dell art. 107, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 e della disciplina da emanare a cura della Regione Campania, ai sensi dell art. 124, comma 3 del medesimo decreto. Previo parere positivo del Gestore, potranno essere autorizzati con specifico provvedimento eventuali scarichi con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle della tabella 3 dell allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e/o contenenti sostanze esplicitamente non previste nella stessa tabella. In ogni caso le caratteristiche dello scarico dovranno essere tali da non creare inconveniente alcuno alle infrastrutture fognario/depurative interessate. I criteri di ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura sono i seguenti: a) tutti gli scarichi devono rispettare: - i limiti massimi di accettabilità di cui al comma 1; - le prescrizioni del Regolamento vigente adottate dal Gestore; - le eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione allo scarico; b) gli scarichi di acque reflue domestiche e quelle di acque reflue assimilate alle domestiche: - hanno priorità di autorizzazione, nel caso di recapito in pubblica fognatura tributaria di impianto di depurazione destinato al trattamento di acque reflue urbane; 15
16 c) gli scarichi di acque reflue industriali sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di cui al primo comma del presente articolo, in base alle caratteristiche indicate dal Gestore degli impianti di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina vigente in materia di scarichi di acque reflue urbane. Art. 27 Titolarità dell autorizzazione allo scarico La titolarità dell autorizzazione allo scarico è attribuita all azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante che ne assume gli obblighi e i diritti. In caso di sostituzione, la titolarità dell autorizzazione allo scarico permane in favore ed a carico dell azienda, fatto salvo l obbligo della tempestiva comunicazione dell avvenuta sostituzione all Autorità d Ambito ed al Gestore. Nei casi di scarichi comuni a più attività industriali, si applicano le disposizioni di cui all art. 22, comma 2. La titolarità dell autorizzazione decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione/fitto dell azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell azienda. Art. 28 Domanda di autorizzazione Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati. La procedura di rilascio dell autorizzazione allo scarico è la seguente: a) ferma ad ogni effetto la data di acquisizione al protocollo dell Ente, la domanda di autorizzazione allo scarico: - è presentata in duplice originale all Ente d Ambito Napoli Volturno, per raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano al relativo protocollo; - può essere presentata direttamente presso i singoli Gestori del servizio idrico che provvederanno ad inoltrare la domanda all Ente d ambito competente. b) La domanda deve essere completa: - di tutte le informazioni necessarie per consentirne la corretta istruttoria ai sensi dell art. 30; - Della documentazione richiesta al successivo art. 29; - Dell attestazione del versamento del deposito cauzionale di cui all art. 32, comma 1 lett. a). L Autorità d Ambito acquista al protocollo la domanda di autorizzazione darà comunicazione dell avvio del procedimento, secondo la procedura stabilita agli art. 7 ed 8 della legge n. 241/1990. Art. 29 Documentazione La domanda di nuova autorizzazione, relativa ai casi definiti all art. 25, è soggetta alle procedure stabilite all art. 28 e deve essere corredata con riferimento alle categorie di attività industriali di tabella D di complete indicazioni in ordine: a) Per tutte le categorie di attività di tabella D: - alle caratteristiche quali/quantitative dello scarico; - al volume annuo di acqua da scaricare; - alla tipologia del ricettore; - alla descrizione del sistema complessivo dello scarico corredata dei grafici necessari, in formato A4/A3; - all ubicazione del pozzetto di controllo; b) per le categorie 2, 3 e 4, anche: 16
17 - al ciclo produttivo nonché delle apparecchiature impiegate nel medesimo ciclo e nei sistemi di scarico, corredata dai relativi grafici; - alle operazioni funzionalmente connesse al sistema complessivo dello scarico; - al sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove prescritto; - ai sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione; - alle modalità di smaltimento ai sensi di legge degli eventuali rifiuti provenienti dal ciclo produttivo; c) per la categoria 4 (scarichi derivanti da cicli produttivi elencati nella tabella 3/A dell allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e/o contenenti le sostanze ivi indicate), anche: - al fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo; - alla capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta produzione o trasformazione o utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria, moltiplicata per i numeri massimi di ore lavorative giornaliere e di giorni lavorativi. La documentazione deve essere corredata degli elaborati grafici necessarie per le valutazioni istruttorie, in formato idoneo ( anche A4 e/o A3) alla completa ed esaustiva conoscenza ai fini dell autorizzazione: - dell attività e del relativo ciclo produttivo; - dello scarico da autorizzare compreso l eventuale impianto di pretrattamento dei reflui scaricati; - del sistema di misurazione dello scarico; - del progetto delle opere necessarie per assicurare la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi, per il caso riportato dall art.22, comma 2. La domanda di rinnovo di autorizzazione vigente, relativa ai casi definiti all art.25, è soggetta alle procedure stabilite dall art. 29 e deve essere corredata di: a) copia dell autorizzazione di cui si richiede il rinnovo; b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell art. 4 della legge n. 15/1986, di conferma del persistere di tutte le condizioni di cui all autorizzazione vigente. La domanda di variazione di autorizzazione vigente, relativa ai casi definiti all art. 25 è soggetta alle procedure stabilite all art. 29 e deve essere corredata: a) per i casi di modificazioni della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico (voltura autorizzazione) e/o miglioramento delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico: - di copia dell autorizzazione allo scarico di cui si richiede la variazione; - di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell art. 4 della legge n. 15/1968, relativa alla variazione sopravvenuta e contenente gli elementi necessari per la voltura ovvero l indicazione dei valori dei parametri qualitativi e/o quantitativi oggetto di miglioramento; b) per il caso di trasferimento dell attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico e/o per i casi di ristrutturazione e/o ampliamento e/o diversa destinazione d uso dell attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico; - di copia dell autorizzazione allo scarico di cui si richiede la variazione; - di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell art. 4 della legge n. 15/1968, relativa alla variazione sopravvenuta e di conferma del persistere di tutte le condizioni di cui alla predetta autorizzazione, corredata dalla parte di documentazione di cui all autorizzazione vigente comunque interessata da modificazioni. 17
18 Art. 30 Istruttoria Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare, l istruttoria delle domande di autorizzazione si articola come segue: a) verifica della completezza e correttezza della documentazione prodotta; b) verifica della coerenza delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo; c) verifica della conformità delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico ai limiti massimi di accettabilità ed ai criteri di ammissibilità di cui al precedente articolo ; d) effettuazione di rilievi e/o accertamenti e/o controlli e/o sopralluoghi preliminari, da parte dei tecnici dell ARPAC o della competente ASL, ove necessari in relazione all entità e/o alla natura dello scarico e/o allo stato ed alla conoscenza delle infrastrutture fognario/depurative di cui lo scarico e tributario. Tale attività potrà comprendere eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati da cui si origina lo scarico. e) Acquisizione del parere del Gestore sul ricorrere delle condizioni per il rilascio dell autorizzazione allo scarico. Il parere di cui alla lettera e) del comma 1: per tutte le categorie di attività di tabella D, deve contenere almeno le seguenti informazioni: caratteristiche dello scarico da autorizzare correlate ai limiti di accettabilità consentiti; quantitativo annuo da scaricare (metri cubi/anno); ubicazione del pozzetto di ispezione; sistema di misurazione del flusso dello scarico, ove prescritto; rete fognaria nella quale recapita lo scarico; impianto di depurazione terminale della rete fognaria (comprensorio depurativo di riferimento); esito degli accertamenti di cui al punto d) del comma 1; eventuali prescrizioni tecniche e relativi tempi e modalità di adempimento; lo specifico regime di controllo cui lo scarico deve essere soggetto, in ragione del programma di controllo definito all art. 38 per le diverse categorie di attività di tabella D; computo analitico delle spese di istruttoria sostenute, redatto sulla base del tariffario di cui all art. 32. Per le attività di categorie 2,3 e 4 deve espressamente dichiarare: la coerenza tre le caratteristiche quali/quantitative dello scarico ed il ciclo produttivo; l idoneità del sistema; - di depurazione utilizzato, ai fini del rispetto dei valori limite di emissione; - complessivo dello scarico e di relativa misurazione; - di smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo; la conformità delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico ai limiti massimi di accettabilità ed ai criteri di cui al precedente articolo 26. Per le attività di categoria 4 deve altresì riferire in ordine: al fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo; alla capacità produttiva del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione o l utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico ( capacità produttiva deve essere riferita alla capacità massima oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi); 18
19 La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della domanda di autorizzazione; ove al successivo esame dovessero emergere carenze di contenuti e/o di documentazione, l Autorità d Ambito richiederà integrazione fin dall atto della comunicazione di avvio del procedimento, anche via fax e/o tramite il Gestore. Art. 31 Termine di presentazione e rilascio dell autorizzazione Durata Rinuncia Sono fissati i seguenti termini di presentazione delle domande di autorizzazione, per ciascuno dei casi di cui all art. 20: a) Nuova autorizzazione: la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata prima ovvero congiuntamente, ai sensi dell art. 28 della presentazione della richiesta di Nulla Osta all allacciamento alla pubblica fognatura. b) Rinnovo autorizzazione allo scarico: la domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico vigente dovrà essere presentata almeno un anno prima della data di scadenza, secondo le procedure stabilite all art. 29. Ove la domanda è presentata entro il predetto termine, lo scarico oggetto di richiesta di rinnovo dell autorizzazione può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino al rilascio di nuovo provvedimento dell Autorità d Ambito ( rinnovo dell autorizzazione o diniego). Qualora la domanda non sia presentata entro il medesimo termine, in pendenza del rilascio del rinnovo dell autorizzazione resta ferma la scadenza dell autorizzazione vigente. c) Variazione autorizzazione vigente: con riferimento all art. 29, comma 3, la domanda di variazione dell autorizzazione allo scarico vigente deve essere presentata: nei casi di cui alla lettera a): entro 30 giorni dall avvenuta variazione; nei casi di cui alla lettera b): prima che sia intervenuta la variazione. In ciascuno dei casi di cui al primo comma, l Autorità d Ambito, all esito dell istruttoria: a) entro il termine di 50 giorni dalla data di effettiva acquisizione al protocollo di cui al comma 2 dell art 28, comunica anche via fax al titolare dell autorizzazione l importo a conguaglio degli oneri di autorizzazione di cui all art. 32, comma 1 lettera b); b) entro il termine di 60 giorni alla medesima data di effettiva acquisizione al protocollo e previa acquisizione anche via fax dell attestazione del versamento dell importo di cui al punto a): - rilascerà autorizzazione allo scarico corredata del 2 originale della documentazione presentata, vistata dall Ente; - esprimerà motivato diniego dell autorizzazione allo scarico. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all art. 108 del D. Lgs. 152/2006 il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro sei mesi a far data dalla scadenza dell autorizzazione vigente. Trascorso inutilmente tale termine, il rinnovo dell autorizzazione si intende tacitamente negato e lo scarico dovrà cessare immediatamente. Per ciascuna delle categorie di attività di tabella D, le autorizzazioni devono essere rilasciate nel rigoroso rispetto dell ordine del protocollo di ricezione, tenuto conto dell eventuale periodo di sospensione di cui al comma 3. I termini di rilascio dell autorizzazione allo scarico di cui al comma 2 sono da intendersi sospesi per il periodo di tempo intercorrente tra le seguenti date di richiesta e ricevimento, come attestate dal protocollo dell Ente: - delle eventuali integrazioni; - dell attestazione del versamento dell importo a conguaglio richiamato al punto a) del comma 2. 19
20 Il ritiro dell autorizzazione allo scarico è subordinato alla presentazione dell originale dell attestazione del pagamento dell importo a conguaglio. L autorizzazione allo scarico è valida: - per anni 4 dalla data del rilascio, per le nuove autorizzazioni e per i rinnovi di autorizzazione; - fino alla naturale scadenza, per le variazioni di autorizzazioni vigenti. L Utente che intende cessare l attività in possesso di autorizzazione vigente deve darne comunicazione di rinuncia all Autorità d Ambito ed al Gestore. Art. 32 Oneri di autorizzazione Ai sensi dell art. 124, comma 11, del D. Lgs. 152/2006, l importo degli oneri di autorizzazione a carico del richiedente, corrispondente alle spese definitivamente sostenute per l istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico, è determinato a consuntivo mediante computo analitico redatto con l applicazione dei prezzi unitari di cui al Tariffario dell ARPAC per i sopralluoghi e gli accertamenti tecnici in vigore. Tale importo è così ripartito: a) deposito cauzionale corrispondente ai costi preventivamente determinati in conformità agli art. 124 e seguenti del D. Lgs. 152/2006.come riportato nella Tabella E Oneri di autorizzazione Deposito cauzionale per i diversi tipi di autorizzazione tabella D. b) importo a conguaglio. Gli importi di tabella E sono soggetti ad aggiornamento in ragione delle variazioni degli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo. L importo delle spese di istruttoria (deposito cauzionale ed importo a conguaglio) deve essere corrisposto all Ente d Ambito mediante accredito su c/c postale ovvero mediante bonifico bancario. L importo degli oneri di autorizzazione di cui al comma 1 sono dovuti sia in caso di diniego di autorizzazione, sia in caso di rinuncia all autorizzazione nel corso dell istruttoria. Art. 33 Divieto di diluizione degli scarichi in fognatura I limiti di accettabilità per gli scarichi nella pubblica fognatura non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Il divieto di diluizione si applica sia allo scarico terminale nella fognatura sia agli eventuali scarichi parziali dello stabilimento. E vietato, in particolare, diluire gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5, allegato 5, del D. Lgs. n. 152/2006 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi. Art. 34 Sversamenti accidentali Il Titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione nel caso di sversamenti accidentali in fognatura di qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente articolo, allo scopo di rendere possibile la tempestiva adozione da parte del Gestore di tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti dannosi dell incidente. Art. 35 Prevenzione dell inquinamento causato dalle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne La raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante reti fognarie separate con recapito diverso dalla pubblica fognatura là dove possibile. Le utenze industriali dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche. In particolare, sono vietati gli accumuli all aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti di lavorazioni che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia. Qualora per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche, per alcune zone del complesso produttivo, il Gestore potrà richiedere la 20
Ente d ambito Napoli Volturno ATO 2 - Campania
Ente d ambito Napoli Volturno ATO 2 - Campania DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE NORME SULLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DEI REFLUI INDUSTRIALI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE Come è noto, questo ATO non è ancora
MARCA DA BOLLO COMUNE DI BUCCIANO PROVINCIA DI BENEVENTO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA Riservato all Ufficio ESTREMI DI RIFERIMENTO ARCHIVIAZIONE: Pratica Edilizia: n. Prot. gen. del / / RICHIESTA DI
.Sottoscritt.. nato a... il. residente a... Via n..
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE NELLA RETE FOGNARIA PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO
Osservatorio regionale sui rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese
OSSERVATORIO REGIONALE SUI RAPPORTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESE DELLA REGIONE SCHEDE TECNICHE 5.9 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI 1 1. Ambito di applicazione Il D.Lgs. 152/99, modificato e integrato
OGGETTO: Domanda di allaccio e scarico nella pubblica rete fognaria: scarichi di acque reflue industriali.
Spett.le Comune di OGGETTO: Domanda di allaccio e scarico nella pubblica rete fognaria: scarichi di acque reflue industriali. Il sottoscritto (Cognome e Nome) (Codice Fiscale) Nato a (Comune o Stato Estero)
Scheda tecnica e documentazione elencata al punto 7) della stessa dovranno essere presentate in duplice copia.
SCHEDA N. 4 Documentazione tecnica da produrre per il rilascio dell autorizzazione all allacciamento alla rete fognaria e dell autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in
Oggetto: Richiesta Permesso di Allacciamento di acque reflue Domestiche e/o Assimilabili ed Industriali alla rete fognaria urbana.
ATTIVITA, ARTIGIANALI, Spett.le ACQUE DEL CHIAMPO SpA Servizio Clienti Via Ferraretta, 20 36071 ARZIGNANO Oggetto: Richiesta Permesso di Allacciamento di acque reflue Domestiche e/o Assimilabili ed Industriali
Allegato A SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
COMUNE DI VIADANA REGOLAMENTO DI FOGNATURA Allegato A SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE 1. Domanda di concessione del permesso di allacciamento alla fognatura 1.1 La domanda di concessione del permesso
Domanda di autorizzazione all allacciamento di acque reflue assimilate alle domestiche nella rete fognaria.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO NELLA RETE FOGNARIA DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO DIVERSO DAL RESIDENZIALE Tipo di autorizzazione: nuova rinnovo
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO. con sede legale in via n. Cod. Fisc. o P.IVA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO Marca da bollo Al Sindaco del Comune di Galgagnano sottoscritt nat a Prov. il in qualità di legale rappresentante titolare della ditta con sede legale in via n. Cod.
Domanda di autorizzazione allo scarico in corpo ricettore diverso dalla fognatura
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE CHE NON RECAPITANO IN RETE FOGNARIA PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO DIVERSO DAL RESIDENZIALE (La domanda dovrà essere compilata
ALLEGATO N. 1 Spett. Gestione Acqua SpA Sede Operativa Acos SpA C.so Italia 49 15067 Novi Ligure
ALLEGATO N. 1 Spett. Gestione Acqua SpA Sede Operativa Acos SpA C.so Italia 49 15067 Novi Ligure Oggetto : Domanda di autorizzazione all allacciamento in pubblica fognatura Il/la sottoscritto/a nato/a
R E G O L A M E N T O F O G N A T U R A I N D I C E
Pagina 1 di 13 I N D I C E 1. GENERALITA... 2 2. DEFINIZIONI... 2 3. MODALITA DI ALLACCIO... 3 4. SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI... 4 5. IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO... 5 6. ACCERTAMENTI E CONTROLLI...
ALLA PROVINCIA DI TERNI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ITTICO-FAUNISTICA, AMBIENTE E MOBILITA SOSTENIBILE Via Plinio il Giovane, 21 05100 TERNI
MODELLO Scarichi acque reflue industriali Protocollo Generale Data di presentazione Bollo 14,62 ALLA PROVINCIA DI TERNI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ITTICO-FAUNISTICA, AMBIENTE E MOBILITA SOSTENIBILE Via Plinio
1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento ha per oggetto le procedure, i criteri e le modalità relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, di scarichi
REGOLAMENTO FOGNATURA COMUNALE TITOLO I OGGETTO E FINALITA DEL REGOLAMENTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGOLAMENTO FOGNATURA COMUNALE
Ufficio d Ambito di Brescia Pagina 1 di 5
RACCOMANDATA A.R. Al Gestore del servizio di Fognatura e Depurazione Via OGGETTO: Domanda di ammissione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e/o allacciamento alla rete Il/La sottoscritto/a
FIGISC Sindacato Gestori carburanti
FIGISC Sindacato Gestori carburanti Sindacato Provinciale Gestori Impianti Stradali Carburanti FIGISC Corso Venezia 51 20121 Milano tel. 02/7750274 fax 02/7750697 e-mail: figisc.anisa@unione.milano.it
REGOLAMENTO. Parte II Fognatura e depurazione Allegato: Tariffario Servizio Fognario/Depurativo. Servizio Idrico Integrato
Servizio Idrico Integrato REGOLAMENTO Parte II Fognatura e depurazione Allegato: Tariffario Servizio Fognario/Depurativo (allegato alla deliberazione assembleare n. 9 del 10 Luglio 2009) Glossario Art.
PROVINCIA DI BENEVENTO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
PROVINCIA DI BENEVENTO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE Art. 1 - Oggetto del Regolamento: 1. Il presente regolamento disciplina le procedure da seguire per
Il sottoscritto.., nato a. il, residente a... Via/Piazza.. n., Telefono:., Telefax:., Codice Fiscale:...,
Riservato ad AMSC S.p.A. Marca da Bollo 14,62 Al Presidente del CONSORZIO PROVINCIALE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E LAGO DI COMABBIO Piazza Libertà n 1 21100 VARESE Tramite
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione delle acque
DOMANDA PER L OTTENIMENTO DELL AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA/COLLETTORE INTERCOMUNALE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI/COMMERCIALI Documentazione da
- S - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI FOGNARI STANDARD PROGETTO SP - TEA - 001.
- S - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI FOGNARI (revisione 04) Pagina 1 di 14 INDICE Pag. PARTE S ALLACCI FOGNARI S.1 3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE S.2 3 SPECIFICHE
Il sottoscritto nato a il C.F. residente in prov. c.a.p. via nella qualità di
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA PER INSEDIAMENTI IN CUI SI SVOLGANO ATTIVITA COMMERCIALI O DI PRODUZIONE DI BENI DAI QUALI DERIVINO ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE D.LGS. 152/2006
COMUNE DI PODENZANA. Provincia di Massa Carrara UFFICIO TECNICO. Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche
COMUNE DI PODENZANA Provincia di Massa Carrara UFFICIO TECNICO Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche In aree non servite da pubblica fognatura Approvato dal Consiglio Comunale
Parte I N. 15 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 6-5-2013 3253 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Regolamento Regionale 3 maggio 2013, n. 2 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA PROVINCIA DI RAVENNA
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA PROVINCIA DI RAVENNA REGOLAMENTO FOGNARIO DI DEPURAZIONE E DEGLI SCARICHI MAGGIO 2001. TITOLO I...4 FINALITA DEL REGOLAMENTO...4 ART.1 Oggetto del regolamento...4 ART. 2 Ambito
CHIEDE 14,62 AL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO UFFICIO TECNICO
Spazio riservato per il protocollo Spazio riservato alla marca da bollo 14,62 AL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO UFFICIO TECNICO OGGETTO: autorizzazione allo scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE in corpo
RICHIESTA DI PREVENTIVO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA (E RILASCIO DI NULLA OSTA IN CASO DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE)
Prot. N... Rich. N. /.. O.d.L. N... RICHIESTA DI PREVENTIVO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA (E RILASCIO DI NULLA OSTA IN CASO DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE) Il sottoscritto (1)
COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO Provincia di Firenze
COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO Provincia di Firenze Marca da bollo Є 16, 00 Protocollo Comune copia per il Comune AL Responsabile del Settore c copia per il Denunciante Assetto e Gestione del Territorio
16,00 del Comune di CUNEO Settore Ambiente e Territorio
Marca da bollo Preg.mo Sig. SINDACO 16,00 del Comune di CUNEO Settore Ambiente e Territorio OGGETTO: ART. 15 L.R. 26/03/1990 N. 13, L.R. 48/93, L.R. 37/96, D.Lvo 152//06 e s.m.i., L.R. 6/03. Domanda di
Estratto dal regolamento comunale di fognatura e depurazione
Estratto dal regolamento comunale di fognatura e depurazione Art. 11 - Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili Gli scarichi provenienti da insediamenti
Variazione delle opere fognarie interne già allacciate alla rete fognaria. Sottoscritt nato a il residente/ con sede a Via n
CAFC S.p.A. Sistema di Gestione Integrato DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NELLA RETE FOGNARIA PROVENIENTI
CAFC S.p.A. Sistema di Gestione Integrato
CAFC S.p.A. Sistema di Gestione Integrato DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE NELLA RETE
INDICE DISPOSIZIONI GENERALI. Definizioni e normativa di riferimento Autorizzazione allo scarico Presentazione della domanda Durata del procedimento
Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura (Approvato con deliberazione n.140/cc del 29.11.2004) INDICE CAPO I Articolo 1 Articolo 2 Articolo
COMUNE DI MACERATA REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
COMUNE DI MACERATA REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE Approvato con atto di Giunta municipale n. 262 del 9 luglio 2003 Esecutivo il 26 luglio 2003 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA PER INSEDIAMENTI DI TIPO RESIDENZIALE, SERVIZI, ATTIVITA COMMERCIALI O DI PRODUZIONE DI BENI DAI QUALI DERIVINO ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA METABOLISMO
Marca da bollo 16,00 C H I E D E
CAFC S.p.A. Sistema di Gestione Integrato DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ( Artt. 36 e 37 del Regolamento di Fognatura
La normativa regionale in materia di gestione delle acque meteoriche
La normativa regionale in materia di gestione delle acque meteoriche Workshop Gestione, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche in ambito urbano Bologna, 7 marzo 2014 Dott. Francesco Tornatore
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A. Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione 30 INDICE PARTE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE...33 ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO...33
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A. Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A. Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione Parte I Disposizioni di carattere generale...4 Art.1 Oggetto del Regolamento...4 Art.2 Definizioni...4
Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura
Indice Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura TITOLO 1. Generalità 3 Art. 1. Oggetto del Regolamento 3 Art. 2. Normativa di riferimento
Autorità d ambito di Piacenza
Autorità d ambito di Piacenza Servizio Idrico Integrato Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione Approvato con delibera n 5 del 30/04/2088 Modificato con delibere n 5 del 19/03/2010