Source: http://www.szczurowa.pl/zamowienia_publiczne/zamowienie/6395.html
Timestamp: 2018-08-21 13:51:54+00:00
Document Index: 45939098

Matched Legal Cases: ['art. 24', 'art. 22', 'art. 22', 'art. 86', 'art. 24', 'art. 38']

Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzielska
Szczurowa, 12 marca 2018r.
UWAGA – przedłużenie terminu składania ofert.Dot. postępowanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzieliska
Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie przedłużony termin składania ofert ze względu na konieczną modyfikację SIWZ.
Najwcześniejszy przewidywany termin to: 16.03.2018 r.
Wójt Gminy Szczurowa: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzielska
Pozycja w BPZ 519000-N-2018
Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzielska
Numer referencyjny: UG.I.271.1.2018
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w Projekcie oraz w STWiORB, min: wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowaniami ścieków (ok. 191 szt.), przepompownią ścieków, instalacjami elektrycznymi . Łączna długość rurociągów ok. 12 177 mb, . Przedmiot zamówienia obejmuje pozyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności: - Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było; Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej lub sieci wodociągowej o wartości 3 000 000,00 (trzy miliony złotych). Wartość odnosi się do jednego zamówienia i wykonanej sieci. Jeżeli wykazana robota obejmować będzie wykonanie sieci wraz z przyłączami, bezwzględnie należy wykazać jaki udział w ogólnej kwocie odpowiada wykonaniu sieci. W przypadku podania wartości robót w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona przez Zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY i ROBÓT posiadającą: a) Specjalność instalacyjna w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. (kierownik budowy) b) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. (kierownik robót), lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
Informacje dodatkowe: informacje należy podać w wykazie osób
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym punkcie ich dotyczące
1. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. SIWZ oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie wykaz będzie zawierał co najmniej roboty: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było; Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej lub sieci wodociągowej o wartości 3 000 000,00 (trzy miliony złotych). Wartość odnosi się do jednego zamówienia i wykonanej sieci. Jeżeli wykazana robota obejmować będzie wykonanie sieci wraz z przyłączami, bezwzględnie należy wykazać jaki udział w ogólnej kwocie odpowiada wykonaniu sieci. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. SIWZ tj: - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY i ROBÓT posiadającą: a) Specjalność instalacyjna w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. (kierownik budowy), b) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. (kierownik robót), lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
1.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności należy określić : - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 2.Inne dokumenty składane wraz z ofertą: a) wycenione tabele elementów scalonych, b) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą c) dowód wniesienia wadium 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100)
Zakres oraz charakter zmian umowy przewidziano w rozdziale VII, pkt. 4 SIWZ
dnia 16.02.2018
Dot. postępowanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzielska
Urząd Gminy w Szczurowej zamieszcza aneks do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie równoważności pomp dla pompowni sieciowej i pompowni przydomowych.
Ogłoszenie nr 500043044-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.
Numer: 519000-N-2018
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-05, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-14, godzina: 09:00,
dnia 27-02-2018 r.
Ogłoszenie nr 500047399-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.
W ogłoszeniu jest: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.szczurowa.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: pisemnie w siedzibie zamawiającego Adres: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa - sekretariat
W ogłoszeniu powinno być: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.szczurowa.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: TAK Inny sposób: pisemnie w siedzibie zamawiającego Adres: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa - sekretariat
W ogłoszeniu jest: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzielska
W ogłoszeniu powinno być: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzieliska
Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - Modyfikacja nr 3
ZP -271.1.2018 Szczurowa – 06.03.2018
Dot. postępowanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzieliska
Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:
Warunkiem niezawodnej pracy pompowni przydomowej jest stała kontrola poziomu ścieków, zapobieganie zablokowaniu się wirnika pompy, zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem, ochrona przed przeciążeniem i przegrzaniem silnika pompy. Dodatkowym ułatwieniem dla użytkownika jest możliwość kontroli czasu pracy pompy ( rozpoznanie zakłóceń pracy pompy - przeciwdziałanie awariom i nadmiernemu zużyciu energii) oraz kontrola wielkości zużycia energii.
Wszystkie w/w funkcjonalności były przewidziane w projekcie technicznym przepompowni przydomowych. Zwracamy się z zapytaniem:
Czy zamawiający będzie wymagał dostarczenia urządzeń równoważnych do przyjętych w projekcie technicznym np. pompa + układ sterowania zapewniających realizację takich funkcji jak:
pomiar poziomu ścieków sondą hydrostatyczną z możliwością ustalenia poziomów załącz / wyłącz/przepełnienie
zabezpieczenie nadprądowe i przeciwzwarciowe silnika pompy
zapobieganie zablokowaniu wirnika pompy (auto- rewers)
pomiar temperatury i prądu silnika elektrycznego pompy
licznik czasu pracy pompy
możliwość odczytu zarejestrowanego logu awarii, raportu z pracy pompowni i nastaw układu sterowania urządzeniem mobilnym (smartfon,tablet itp.)
Opis zastosowanych w projekcie technicznym urządzeń ( SEG.40.12E.2.1.502) podaje minimalne wymagania parametrów jakościowych i cech użytkowych zaprojektowanych urządzeń.
Określają one poziom oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania zawartego w projekcie technicznym.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu, uznając tym bardziej każdy inny produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
Dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznych przetworników ciśnienia i suchobiegu realizujących funkcjonalności zaprojektowanych urządzeń.
Zamawiający bezwzględnie będzie wymagał, by zewnętrzny układ sterowania realizował co najmniej takie funkcje jak:
- licznik czasu pracy pomp,
- licznik załączeń,
- zużycie energii elektrycznej w kWh,
- kolejność faz (przy pompach 3 -fazowych),
- sygnalizacja alarmów,
- autorewers (zapobieganie blokowaniu wirnika),
- możliwość odczytu w/w funkcji.
Szanowni Państwo zarówno w ogłoszeniu jak i w SIWZ nazwa zamówienia brzmi: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzielska”. Wg naszej wiedzy miejscowość w gminie Szczurowa nosi nazwę NIEDZIELISKA. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w nazwie.
Chodzi o miejscowość Niedzieliska. Zamawiający modyfikuje nazwę zadania na: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzieliska” we wszystkich zapisach SIWZ i jej załącznikach oraz ogłoszeniu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia proszę używać nazwy zadania po modyfikacji, tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzieliska”. Niemniej błędna nazwa zamówienia użyta w ofercie nie będzie przesądzać o jej ważności.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:Dz.U. z 2015 r. Poz. 2164), zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie w poniższym zakresie:
1. Zamawiający na zadane pytanie dotyczące zbiornika PE 0800 pompowni przydomowych (pytanie nr 5) odpowiedział, że dopuszcza zastosowanie zbiorników z teleskopem. Projekt budowlany zakłada zastosowanie zbiorników PE 0800 pompowni przydomowych z płynną regulacją wysokości, natomiast w schemacie przepompowni przydomowej projektant przedstawia zbiornik PE 0800 jako rozwiązanie bez teleskopu (sztywne rozwiązanie). Pytanie brzmi, czy zamawiający będzie wymagał tylko zbiorników pompowni przydomowych z płynną regulacją wysokości, płynną regulacją wysokości poprzez teleskop, a uszczelnienie pomiędzy korpusem zbiornika a teleskopem uszczelka manszetowa, zapewniająca szczelność połączenia oraz płynną regulację, czy dopuści również zbiorniki bez regulacji wysokości (sztywne)?
Zbiorniki pompowni przydomowych muszą mieć stałą przestrzeń pomiędzy wlotem ścieków, a dnem zbiornika. Przestrzeń ta musi zapewnić retencję cieczy pompowanej oraz rezerwę przestrzeni na gromadzenie cieczy w przypadku stanów awaryjnych (np. brak prądu). Projekt wykonawczy nie podaje na jakiej rzędnej od terenu wychodzi odpływ ścieków z budynków (wielkość nieznana płynna). W takiej sytuacji zastosowanie zbiornika z płynną regulacją wysokości pozwala na dostosowanie wysokości zbiornika do terenu bez pomniejszania przestrzeni stałej zbiornika. Stosując zbiornik bez płynnej regulacji wysokości dostosowujemy wtedy górę zbiornika do terenu, pomniejszając stałą część zbiornika. Pomniejszona część stała zbiornika spowoduje w stanach awaryjnych wylewanie ścieków w piwnicach kratkami kanalizacyjnymi montowanymi np. w pralni, garażu. Wylewanie ścieków w piwnicach spowoduje skargi mieszkańców, a w skrajnych przypadkach żądanie odszkodowania za straty spowodowane wylewaniem się ścieków. Wymaganie zbiorników z płynną regulacją nie ogranicza konkurencyjności dla producentów
Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania. Gabaryty zbiorników pompowni bez płynnej regulacji ( bez teleskopu ) mają być tak dobrane, aby w każdym zaistniałym przypadku podłączenia przykanalika grawitacyjnego z budynku mieszkalnego istniała odpowiednia duża retencja ( przynajmniej 1 m ) pomiędzy wlotem przyłącza grawitacyjnego, a dnem pompowni. Na wykonawcy będzie ciążył obowiązek prawidłowo dobranego i dostarczonego korpusu zbiornika pompowni przydomowej.
Ponadto zamawiający zwraca uwagę na wycenę robót - cenę ofertową. Przy wycenie należy uwzględnić wszystkie odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz modyfikację. Należy również uwzględnić przedmiary i ich modyfikację, również ten który został dodany Odpowiedzią na zapytanie Wykonawcy - modyfikacją nr 2 zamieszczoną w portalu zamawiającego w dniu 27.02.2018 r. Do oferty należy dołączyć wszystkie tabele elementów scalonych, zarówno te które stanowią załącznik bezpośrednio do SIWZ jak i te które stanowią załącznik do odpowiedzi lub modyfikacji. Brak w ofercie jakiejkolwiek tabeli elementów scalonych spowoduje odrzucenie oferty.
Modyfikacja, odpowiedź na zapytania stanowi integralną część postepowania.
ZP -271.1.2018 Szczurowa – 12.03.2018
Urząd Gminy w Szczurowej modyfikuje:
1. Treść aneksu dodanego modyfikacją nr 1 z dnia 16.02.2018 r. Aneks dotyczy równoważności zastosowania w postępowaniu przetargowym pomp do ścieków dla pompowni sieciowej i pompowni przydomowych. Zmianie ulega moc pompy dla pompowni sieciowej z (do) 3,5 kW na 7,5 kW. Do wyceny i montażu proszę przyjąć pompy o mocy 7,5 kW każda. Inne treści dot. pomp w tym dodane kolejnymi modyfikacjami są obowiązujące.
2. Zapisy SIWZ dot. terminów składania i otwarcia ofert. Modyfikacji ulegają zapisy rozdziału IV SIWZ, pkt.1. 12) i 13) oraz pkt. 3 i 4 w zakresie terminów. Zapisy SIWZ w nowym brzmieniu:
Oferta na zamówienie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzieliska nie otwierać przed dniem 20.03.2018 r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.
3.Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2018 r. o godz. 09:00.
4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter, w dniu 20.03.2018r. o godz. 9:15.
3. Zamawiający nie będzie wymagał by układ sterowania realizował funkcję: autorewers (taki wymóg stanowiły zapisy odpowiedzi na zapytanie oraz modyfikacji nr 3 z 06.03.2018 – odpowiedź na pytanie pierwsze). Będzie natomiast wymagał wszystkich funkcji które zostały zawarte w dokumentacji oraz modyfikacjach i odpowiedziach na zapytania wykonawców.
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-14, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-20, godzina: 09:00,