Source: http://docplayer.it/2797628-Dipartimento-di-ingegneria-civile-e-industriale-argomento-analisi-del-rischio-e-individuazione-misure-di-sicurezza-equivalenti.html
Timestamp: 2017-01-19 16:10:59+00:00
Document Index: 167317802

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 1', 'art. 2', 'arte 3', 'arte 3', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 46']

⭐Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale. Argomento. Analisi del Rischio e Individuazione misure di sicurezza equivalenti
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale. Argomento. Analisi del Rischio e Individuazione misure di sicurezza equivalenti
Download "Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale. Argomento. Analisi del Rischio e Individuazione misure di sicurezza equivalenti"
Romina Elia
1 Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale «Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi» A.A Argomento Analisi del Rischio e Individuazione misure di sicurezza equivalenti Claudio Chiavacci Comando Provinciale Vigili del Fuoco Livorno2 Rischio Incendio R (Frequenza, Magnitudo, Vulnerabilità) 23 Rischio Incendio R (F,M) Elevata Medio-Alta PROTEZIONE area Rischio di rischio inaccettabile Medio-Bassa Bassissima PREVENZIONE FREQUENZA MAGNITUDO Trascurabile Modesta Notevole Ingente 34 Rischio Incendio R (F,M) Elevata Medio-Alta Haz-mat Cond. Operative severe,. area Rischio di rischio inaccettabile inaccettabile Medio-Bassa Bassissima Locali pubblico spettacolo Scuole, Ospedali,. FREQUENZA MAGNITUDO Trascurabile Modesta Notevole Ingente 45 Rischio Incendio R (Frequenza, Magnitudo, Vulnerabilità) 56 Analisi del Rischio Incendio Inizio procedura 1. Vocabolario/def. 5. Compensazione rischio incendio 2. Obiettivi sicurezza antincendio 3. Esame pericoli incendio 4. Scelta obiettivi sicurezza NO NO 6. Opera conforme norme cogenti? SI 7. Misure sicurezza adottate adeguate? SI Fine procedura 67 Analisi del Rischio Incendio Inizio procedura 1. Vocabolario/def. 5. Compensazione rischio incendio 2. Obiettivi sicurezza antincendio 3. Esame pericoli incendio 4. Scelta obiettivi sicurezza NO NO 6. Opera conforme norme cogenti? SI 7. Misure sicurezza adottate adeguate? SI Fine procedura 78 Analisi del Rischio Incendio Vocabolario - definizioni: D.M. 30 novembre 1983 (e smi): Termini e definizioni di prevenzione incendi esempi: resistenza al fuoco, reazione al fuoco, vie di esodo, luogo sicuro, distanze di sicurezza, filtro a prova di fumo 89 Analisi del Rischio Incendio Inizio procedura 1. Vocabolario/def. 5. Compensazione rischio incendio 2. Obiettivi sicurezza antincendio 3. Esame pericoli incendio 4. Scelta obiettivi sicurezza NO NO 6. Opera conforme norme cogenti? SI 7. Misure sicurezza adottate adeguate? SI Fine procedura 910 Analisi del Rischio Incendio 2. Obiettivi di sicurezza antincendio: 1) Minimizzare occasioni di incendio (F) 2) Garantire stabilità strutture portanti per il tempo necessario ad assicurare il soccorso degli occupanti 3) Garantire limitata propagazione di fuoco e fumo all interno delle opere e alle opere vicine 4) Garantire allontanamento occupanti ovvero assicurare che gli stessi siano soccorsi in altro modo 5) Assicurare che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza 1011 Analisi del Rischio Incendio OBIETTIVI SICUREZZA 1. RIDUZIONE OCCASIONI INCENDIO (F) 2. STABILITA STRUTTURE PORTANTI T>Tsocc.occ.ti 3. LIMITATA PROPAGAZIONE INCENDIO (INTERNO OPERE e MANUFATTI VICINI) 4. ALLONTANAM.TO OCCUPANTI OVVERO FRUITORI OPERA SOCCORSI IN ALTRO MODO 5. SICUREZZA SQUADRE SOCCORRITORI 1112 Analisi del Rischio Incendio Inizio procedura 1. Vocabolario/def. 5. Compensazione rischio incendio 2. Obiettivi sicurezza antincendio 3. Esame pericoli incendio 4. Scelta obiettivi sicurezza NO NO 6. Opera conforme norme cogenti? SI 7. Misure sicurezza adottate adeguate? SI Fine procedura 1213 Analisi del Rischio Incendio 3. Esame pericoli Incendio pericolo (hazard) = attitudine a far danno criticità delle sostanze (caratteristiche chimico fisiche, instabilità, reattività,..) condizioni operative (quantità, pressione, portata, temperatura, grado di suddivisione, presenza di comburenti e/o sostanze incompatibili, ) entità e vulnerabilità dei soggetti e dei beni esposti (danni attesi) possibili effetti propagativi dell evento (effetti domino) 1314 Analisi del Rischio Incendio 3. Esame pericoli Incendio caratteristiche chimico-fisiche e quantità sostanze condizioni operative del processo (T, P, Q); Sostanze allo stato liquido o gassoso analisi delle possibili sorgenti di emissione di sostanze pericolose (e valutazione qualitativa della probabilità di rilasci ipotizzabili) stima delle portate di emissione e tempi di intervento x intercettazione stima della estensione delle zone pericolose (eventuale presenza sistemi contenimento secondari, sistemi di allontanamento rilasci, sistemi x facilitare vaporizzazione, ) (valutazione delle condizioni di ventilazione ) 1415 Analisi del Rischio Incendio Combustibili solidi individuazione delle aree di accumulo separazione delle aree di accumulo quantitativi (massimi) presenti grado di suddivisione e di confinamento estensione delle zone pericolose (al cui interno devono essere adottate appropriate misure di controllo delle sorgenti di ignizione e di estinzione - protezione antincendio) 1516 Analisi del Rischio Incendio Altre fasi della analisi dei pericoli di incendio: numero e vulnerabilità dei soggetti esposti valore e vulnerabilità dei beni esposti condizioni al contorno ai fini di una possibile amplificazione dell evento (effetti domino). 1617 Analisi del Rischio Incendio Inizio procedura 1. Vocabolario/def. 5. Compensazione rischio incendio 2. Obiettivi sicurezza antincendio 3. Esame pericoli incendio 4. Scelta obiettivi sicurezza NO NO 6. Opera conforme norme cogenti? SI 7. Misure sicurezza adottate adeguate? SI Fine procedura 1718 Analisi del Rischio Incendio 4. Scelta obiettivi di sicurezza OBIETTIVI SICUREZZA 1. RIDUZIONE OCCASIONI INCENDIO (F) 2. STABILITA STRUTTURE PORTANTI T>Tsocc.oocc.ti 3. LIMITATA PROPAGAZIONE INCENDIO (INTERNO OPERE e MANUFATTI VICINI) 4. ALLONTANAM.TO OCCUPANTI (O POSSIBILITA SOCCORSO FRUITORI OPERA IN ALTRO MODO) 5. SICUREZZA SQUADRE SOCCORRITORI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 1819 Analisi del Rischio Incendio Inizio procedura 1. Vocabolario/def. 5. Compensazione rischio incendio 2. Obiettivi sicurezza antincendio 3. Esame pericoli incendio 4. Scelta obiettivi sicurezza NO NO 6. Opera conforme norme cogenti? SI 7. Misure sicurezza adottate adeguate? SI Fine procedura 1920 Analisi del Rischio Incendio (1 obiettivo) ABBATTERE OCCASIONI INCENDIO MINIMIZZARE CONTROLLO COMBUSTIBILE CONTROLLO INTERAZIONE COMBUR.TE-COMBUST.LE CONTROLLO SORGENTI INNESCO LE OCCASIONI ROBUSTEZZA & AFFIDABILITA COMPONENTI SISTEMI CONTENIMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI INCENDIO SISTEMI CONTROLLO PARAMETRI PROCESSO (T, P, Q, Livelli,..) IMPIANTI INERTIZZAZIONE MESSA A TERRA PROTEZ.NE SCARICHE ATM. SISTEMI CONTENIMENTO (principale e secondario MANUTENZIONE PROGRAMMATA MANUTENZIONE PROGRAMMATA MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERMESSI DI LAVORO PERMESSI DI LAVORO PERMESSI DI LAVORO.. SISTEMI AUTOMATICI ALLARME e BLOCCO (FAIL SAFE). 2021 Banche dati incidenti (esempio) Ripartizione % incidenti per apparecchiature di origine (raffinerie e depositi prodotti petroliferi) 15% 30% 36% Recipienti di processo a pressione Apparecchi con organi in movimento Tubazioni, valvole, giunzioni flangiate, guarnizioni Forni, bruciatori 19% 2122 Ripartizione % incidenti per cause iniziatrici (incidenti in raffinerie e depositi prodotti petroliferi) 5 3,3 6,2 18,8 6,3 9,2 23,8 Rottura apparecchiature Errore manovra Errore manutenzione Perdita controllo strumenti Altre 13,5 13,9 Rottura tubazioni Perdite da tubazioni Errore progetto Cause processo 2223 Analisi Rischio Incendio Considerazioni derivanti da analisi storica incidenti 1. Sarebbe stato possibile evitare oltre il 95% degli incidenti di cui sono note le cause se fossero state applicate in modo appropriato esperienza e conoscenze esistenti. 2. Sono state evidenziate omissioni nella organizzazione e nella gestione della sicurezza (carenza di cultura della sicurezza, procedure di sicurezza non osservate e/o insufficienti,..) nella maggior parte degli incidenti (circa il 90%) di cui sono note le cause. 3. L analisi e lo studio degli incidenti verificatisi ha suggerito l adozione di modifiche e miglioramenti impiantistici (es. no valvole sfera c/o impianti H 2 O 2, valvole dead man, ) 4. Una significativa aliquota di incidenti si verifica durante gli interventi di manutenzione 2324 A. Pericolosità INTRINSECA lavoro B. Pericolosità utenza C. Pericolosità impianto/area D. Fine lavori 2425 Analisi del Rischio Incendio 5. Compensazione del Rischio (scelta strategia) STABILITA STRUTTURE ESPOSTE RILASCI ENERGIA (incendi/esplosioni) COSTRUTTIVE IMPIANTISTICHE GESTIONALI (2 obiettivo) RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTI COSTRUTTIVI (con/senza funzione separante) PROTEZIONE ELEMENTI PERICOLOSI CON LAME D ACQUA ASSICURARE LA STABILITÀ DELLE STRUTTURE MANUFATTI RESISTENTI SOVRAPRESSIONI ATTESE ESPOSTE A RILASCI DI ENERGIA (INCENDI e ESPLOSIONI) T T soccorso utilizzatori SUPERFICI MINOR RESISTENZA RIVESTIMENTO ELEMENTI PERICOLOSI PRODOTTI FIRE RESISTENT 2526 Analisi del Rischio Incendio RESISTENZA AL FUOCO (R-E-I) Attitudine elementi da costruzione a conservare, in tutto o in parte, la Resistenza R, la Tenuta E, l isolamento I per un tempo predeterminato R - resistenza meccanica (resistance) Attitudine di un elemento a conservare la resistenza meccanica sotto l azione del fuoco E - tenuta (ètanchèitè) Attitudine di un elemento a non lasciar passare, né produrre, se sottoposto all azione del fuoco su un lato, fiamme vapori o gas caldi sul lato opposto I - isolamento termico (isolèment) Attitudine di un elemento a contenere la trasmissione del calore 2627 Analisi del Rischio Incendio RESISTENZA AL FUOCO (R-E-I) REI28 Analisi del Rischio Incendio 5. Compensazione del Rischio (scelta strategia) Limitata propag.ne Interno opere COMBUSTIBILITA SOSTANZE COSTRUTTVE IMPIANTISTICHE GESTIONALI Reazione fuoco Compartimentaz (REI) sistemi aut.ci rilevaz. incendi PIANO EMERGENZA Stato fisico Disegno Facciate ok Blocco/fermata di emergenza Potere Calorifico Cordolature Aree impianto Intercettazione flusso comb.le (3 obiettivo ) LIMITATA PROPAGAZIONE INCENDIO INTERNO OPERE Impianti estinzione Evacuatori fumo e calore 2829 Analisi del Rischio Incendio 5. Compensazione Rischio (rilevazione precoce e intervento immediato) TEMPERATURA Senza EFC Con EFC Intervento efficace inizio espansione incendio generalizzato estinzione TEMPO Schermatura luce ambiente indicatore accensione e allarme griglia para insetti 2930 Compartimentazione SCOPO: limitare lo sviluppo e l estensione dell incendio (contenere l incendio entro lo spazio ove ha avuto inizio - compartimento) Adozione di barriere fisiche resistenti alla sollecitazione termica indotta da un incendio Nessun accorgimento teso a ridurre la probabilità di propagazione di un eventuale incendio 3031 Compartimentazione scelta progettuale da curare con grande attenzione specialmente se le difficoltà attese per intervento dei soccorritori sono elevate (es edifici di grande altezza) valutare la possibilità propagazione incendio attraverso aperture di facciata tenere in considerazione la vulnerabilità dei soggetti esposti (ospedali, case di riposo, asili, nido, scuole per l infanzia,. ) 3132 Analisi del Rischio Incendio Dilatazione fase iniziale incendio Utilizzo di materiali che nella fase iniziale dell incendio bruciano con difficoltà ( Reazione al fuoco) Classificazione materiali a seguito di prove sperimentali standardizzate prove tese a valutare il comportamento del materiale (arredo, finitura, costruzione, ) sottoposto a innesco puntiforme (fiamma) In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 L indice numerico esprime il grado di partecipazione iniziale del materiale all incendio (classe 0 non combustibili classe 5 facilmente combustibili). TEMPERATURA inizio espansione incendio generalizzato estinzione TEMPO 3233 Analisi del Rischio Incendio Numero e capacità estinguente degli estintori portatili Criteri posizionamento: - non meno di un estintore a piano; - max distanza percorsa x utilizzare estintore 30 m Tipo di estintore Superficie protetta da un estintore rischio basso rischio medio rischio elevato A - 89 B 100 mq A B 150 mq 100 mq A B 200 mq 150 mq 100 mq A B 250 mq 200 mq 200 mq 3334 Analisi del Rischio Incendio 5. Compensazione del Rischio (scelta strategia) LIMITATA PROPAG OPERE VICINE PERICOLITA SOSTANZE COSTRUTTVE GESTIONALI IMPIANTISTICHE Reazione fuoco Compartimentaz (REI) PIANO EMERGENZA sistemi aut.ci rilevaz. incendi Stato fisico Disegno Facciate ok Blocco/fermata di emergenza Potere Calorifico Cordolature Aree impianto Intercettazione flusso comb.le (3 obiettivo sicurezza) LIMITATA PROPAGAZIONE DELL INCENDIO AD OPERE VICINE Zone Protezione DISTANZE SICUREZZA Dist. sicurezza Interne Dist. sicurezza esterne Impianti estinzione Evacuatori fumo e calore 3435 LIMITATA PROPAGAZIONE INCENDIO OPERE VICINE Distanze di sicurezza (es. DM Depositi GPL in serbatoi fissi Vtot 13 m 3 ) 3536 Analisi del Rischio Incendio 5. Compensazione del Rischio (scelta strategia) ALLONTAN.TO OCCUPANTI COSTRUTTIVE IMPIANTISTICHE GESTIONALI (4 obiettivo) Sistema vie esodo organizzato (la,lu,co) Sistemi aut. Rilevazione inc. Piano evacuazione ALLONTANAMENTO DEGLI OCCUPANTI IN CASO DI EMERGENZA Luoghi sicuri (esterni/interni) Vie esodo Protette (REI) Sistemi controllo fumi Illuminazione emergenza Istruzioni x emergenza Comportam fuoco Materiali (esodo) Impianti autom. estinzione 3637 TEMPO DI EVACUAZIONE Inizio del processo di ignizione Percezione dell'incendio Incendio critico Tempo di gestione efficace Tempo Tempo Max 3738 Uscite dai luoghi di lavoro Obiettivo: allontanamento dei lavoratori/occupanti compatibile con i tempi di sviluppo dell incendio di riferimento (ovvero ragionevolmente ipotizzabile) Come si concretizza l obiettivo? Valori soglia lunghezza massima percorsi di esodo diretti Valori soglia lunghezza massima percorsi di esodo effettivi Contrapposizione delle uscite Larghezza delle uscite [=F(Max affollamento)] Ammissibilità e lunghezza massima dei corridoi ciechi 3839 Massima lunghezza percorsi di esodo Lavorazioni ordinarie: distanza diretta cul de sac distanza effettiva D d m D d 12 m D e 1,5D d Lavorazioni pericolose: distanza diretta cul de sac D d m non accettabili distanza effettiva D e 1,5D d 2 vie esodo contrapposte (J >45 ) 3940 Sicurezza occupanti: criteri dimensionamento vie esodo 1. ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative (ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso); 2. ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano allontanarsi ordinatamente; 3. dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore a: metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato rapidità sviluppo elevata; metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio rapidità sviluppo media; metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso rapidità sviluppo bassa; 4041 Sicurezza occupanti: criteri dimensionamento vie esodo 4. le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro; 5. i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere: 6 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato - rapidità sviluppo elevata; 9 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio - rapidità sviluppo elevata; metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso - rapidità sviluppo bassa; 4142 Sicurezza occupanti: criteri dimensionamento vie esodo 6. le vie di uscita devono avere larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti; la larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso; 7. devono essere disponibili un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio; 8. le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture e porte resistenti al fuoco; le porte devono essere dotate di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente, come ordine di grandezza, i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita); 9. le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento; 10. ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente. 4243 Sicurezza occupanti: lunghezza percorsi di esodo Nella scelta della max lunghezza dei percorsi di esodo attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia: frequentato da pubblico (scarsa famliarità con ambienti); utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di assistenza in caso di emergenza (soggetti vulnerabili); utilizzato quale area di riposo (tempi reazione più alti); utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili (rapidità sviluppo incendio, tempi fermata di emergenza). 4344 Sicurezza occupanti: numero delle uscite di piano In molte situazioni è sufficiente disporre di una sola uscita di piano. Eccezioni a tale principio sussistono quando: 1. l'affollamento del piano è superiore a 50 persone; 2. nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite; 3. la lunghezza del percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera gli standard indicati in precedenza. 4. quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi. 4445 Sicurezza occupanti: larghezza uscite di piano Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a L [m] = (A/50)x0,60 A = numero delle persone presenti al piano (affollamento); 0,60 = larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio); 50 = numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio (capacità di deflusso). NB Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore. La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 m e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio 4546 Sicurezza occupanti: Illuminazione di sicurezza in caso di mancata erogazione della fornitura di energia elettrica, occorre assicurare una illuminazione sufficiente a permettere agli occupanti dei locali di allontanarsi in sicurezza (intensità minima di illuminazione 5 lux). autonomia illuminazione di sicurezza (alimentata da sorgente di energia autonoma) 30 minuti indicazioni uscite di sicurezza e percorsi di esodo alimentate da sorgente indipendente da fornitura principale linee elettriche di emergenza non vulnerabili ad un ipotetico incendio 4647 Analisi del Rischio Incendio 5. Compensazione del Rischio (scelta strategia) SICUREZZA SOCCORRITORI COSTRUTTIVE IMPIANTISTICHE GESTIONALI Resistenza al fuoco Elementi costruttiv Sistemi intercettaz. automatici Piani intervento 5 obiettivo: SICUREZZA SQUADRE SOCCORSO Manufatti resistenti Sovrapressioni attese Postazioni attacco Incendio protette Evacuatori di fumo e calore Illuminazione emergenza Procedure Operative Training Scale, ascensori antincendio Impianti antincendio automatici/manuali... Riserve idriche supplementari 4748 Analisi del Rischio Incendio Inizio procedura 1. Vocabolario/def. 5. Compensazione rischio incendio 2. Obiettivi sicurezza antincendio NO 6. Opera conforme norme cogenti? 3. Esame pericoli incendio 4. Scelta obiettivi sicurezza SI 7. Misure sicurezza adottate adeguate? Fine procedura 4849 Analisi del Rischio Incendio Inizio procedura 5. Compensazione rischio incendio 1. Vocabolario/def. 2. Obiettivi sicurezza antincendio 6. Opera conforme norme cogenti? 3. Esame pericoli incendio 4. Scelta obiettivi sicurezza NO 7. Misure sicurezza adottate adeguate? SI Fine procedura 5050 7. Verifica adeguatezza misure impiantistiche e costruttive previste Gli attori : progettista e verificatore VF Azioni richieste a progettista analisi del rischio incendio scelta strategia (compensazione del rischio) attuazione strategia Azioni richieste a verificatore: riscontro correttezza analisi del rischio incendio riscontro ragionevolezza valutazioni e coerenza strategie compensative adottate; riscontro/verifica strategia attuata 5151 Misure sicurezza equivalenti Perché? Poiché non è possibile il rispetto integrale di alcuni punti ( attinenti a misure costruttive) delle regole tecniche Che cosa? Motivato avvio procedimento istanza deroga Chi? Titolare e progettista Quando? Fase EP (.. di norma riqualif.ne e adeg.to attività esistenti) Come? Attraverso standard procedurali definiti compiutamente (deroga) 5252 Misure sicurezza equivalenti Individuazione misure di sicurezza ( di norma aventi carattere costruttivo) previste in specifiche regole tecniche che non è possibile osservare, identificazione obiettivi di sicurezza che tendono a perseguire OBIETTIVI SICUREZZA 1. RIDUZIONE OCCASIONI INCENDIO (F) 2. STABILITA STRUTTURE PORTANTI T>Tsocc.occ.ti 3. LIMITATA PROPAGAZIONE INCENDIO (INTERNO OPERE e MANUFATTI VICINI) 4. ALLONTANAM.TO OCCUPANTI OVVERO FRUITORI OPERA SOCCORSI IN ALTRO MODO 5. SICUREZZA SQUADRE SOCCORRITORI 5353 Misure sicurezza equivalenti Scelta strategia antincendio alternativa Individuazione ed adozione misure sicurezza che perseguono gli stessi obiettivi della misura di sicurezza che non è possibile soddisfare, garantiscono, nel loro complesso, analoga affidabilità 5454 Misure sicurezza equivalenti Esempio scelta strategia antincendio alternativa (in presenza distanze sicurezza < standard previsti) LIMITATA PROPAG OPERE VICINE PERICOLITA SOSTANZE COSTRUTTVE GESTIONALI IMPIANTISTICHE Reazione fuoco Compartimentaz (REI) PIANO EMERGENZA sistemi aut.ci rilevaz. incendi Stato fisico Disegno Facciate ok Blocco/fermata di emergenza Potere Calorifico Cordolature Aree impianto Intercettazione flusso comb.le (3 obiettivo) DISTANZE SICUREZZA Impianti estinzione Zone Protezione Dist. sicurezza Interne Dist. sicurezza esterne Evacuatori fumo e calore 5555 Misure sicurezza equivalenti Esempio scelta strategia antincendio alternativa (in presenza distanze sicurezza < standard previsti) LIMITATA PROPAG OPERE VICINE PERICOLITA SOSTANZE COSTRUTTVE GESTIONALI IMPIANTISTICHE Reazione fuoco Compartimentaz (REI) PIANO EMERGENZA sistemi aut.ci rilevaz. incendi Stato fisico Disegno Facciate ok Blocco/fermata di emergenza Potere Calorifico Cordolature Aree impianto Intercettazione flusso comb.le (3 obiettivo) DISTANZE SICUREZZA Impianti estinzione Zone Protezione Dist. sicurezza Interne Dist. sicurezza esterne Evacuatori fumo e calore 5656 Misure sicurezza equivalenti Esempio scelta strategia antincendio alternativa ALLONTAN.TO OCCUPANTI COSTRUTTIVE IMPIANTISTICHE GESTIONALI Sistema vie esodo organizz.to (la,lu,co) Luoghi sicuri (esterni/interni) Sistemi aut. Rilevazione inc. Sistemi controllo fumi Piano evacuazione Istruzioni x emergenza (4 obiettivo) Vie esodo Protette (REI) Comportam fuoco Materiali (esodo) Illuminazione emergenza Impianti autom. estinzione 5757 Misure sicurezza equivalenti Esempio scelta strategia antincendio alternativa ALLONTAN.TO OCCUPANTI COSTRUTTIVE IMPIANTISTICHE GESTIONALI Sistema vie esodo organizz.to (la,lu,co) Luoghi sicuri (esterni/interni) Vie esodo Protette (REI) Sistemi aut. Rilevazione inc. Sistemi controllo fumi Illuminazione emergenza Piano evacuazione Istruzioni x emergenza (4 obiettivo) Comportam fuoco Materiali (esodo) Impianti autom. estinzione 5858 Misure sicurezza equivalenti 5. Compensazione del Rischio (scelta strategia) SICUREZZA SOCCORRITORI COSTRUTTIVE IMPIANTISTICHE GESTIONALI Resistenza al fuoco Elementi costruttivi Manufatti resistenti Sovrapressioni attese Sistemi intercettaz. automatici Evacuatori di fumo e calore Piani intervento Procedure Operative Postazioni attacco Incendio protette Illuminazione emergenza Training 5 obiettivo Scale, ascensori antincendio. Impianti antincendio automatici/manuali Riserve idriche supplementari.. 5959 Misure sicurezza equivalenti 5. Compensazione del Rischio (scelta strategia) SICUREZZA SOCCORRITORI COSTRUTTIVE IMPIANTISTICHE GESTIONALI Resistenza al fuoco Elementi costruttivi Manufatti resistenti Sovrapressioni attese Sistemi intercettazione automatici Evacuatori di fumo e calore Piani intervento Procedure Operative Postazioni attacco Incendio protette Illuminazione emergenza Training 5 obiettivo Scale, ascensori antincendio. Impianti antincendio automatici/manuali Riserve idriche supplementari.. 6060 Misure sicurezza equivalenti Esempio scelta strategia antincendio alternativa ALLONTAN.TO OCCUPANTI COSTRUTTIVE IMPIANTISTICHE GESTIONALI Sistema vie esodo organizz.to (la,lu,co) Luoghi sicuri (esterni/interni) Sistemi aut. Rilevazione inc. Sistemi controllo fumi Piano evacuazione Istruzioni x emergenza (4 obiettivo) Vie esodo Protette (REI) Comportam fuoco Materiali (esodo) Illuminazione emergenza Impianti autom. estinzione 6161 Misure sicurezza equivalenti Esempio scelta strategia antincendio alternativa STABILITA STRUTTURE ESPOSTE RILASCI ENERGIA (incendi/esplosioni) COSTRUTTIVE IMPIANTISTICHE GESTIONALI RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTI COSTRUTTIVI (con/senza funzione separante) PROTEZIONE ELEMENTI PERICOLOSI CON LAME D ACQUA MANUFATTI RESISTENTI SOVRAPRESSIONI ATTESE SUPERFICI MINOR RESISTENZA (2 obiettivo) RIVESTIMENTO ELEMENTI PERICOLOSI CON PRODOTTI FIRE RESISTENT 6262 Questions? 6363 Grazie per l attenzione. e. in bocca al lupo a tutti!! 64 Documenti analoghi
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio 1. Obbligo del datore Dettagli Lezione n. 2. La Protezione Antincendio. 1 A parte.
Lezione n. 2 La Protezione Antincendio. 1 A parte. La Protezione Antincendio. Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti Dettagli CLASSIFICAZIONE INCENDI
Lucidi lezione "Normativa Antincendio" Conformità edifici civili ed industriali alle norme di prevenzione incendi. Fase progettuale: - Vie di esodo - Autorimesse - Locali per impianti tecnologici (CT, Dettagli La nuova analisi del rischio incendio per le aziende e i professionisti Ing. Tiziano Zuccaro
La nuova analisi del rischio incendio per le aziende e i professionisti Ing. Tiziano Zuccaro Firenze, 18 febbraio 2014 1 L incendio e il suo sviluppo 2 Il rischio di incendio Fase pre flashover Fase post Dettagli 1.2. ALTEZZA DEI PIANI. Altezza massima misurata tra pavimento e intradosso del soffitto.
ESPRESSIONI SPECIFICHE DELLA PREVENZIONE INCENDI ( ESTRATTO DEL D.M. 30 NOVEMBRE 1983 ) Ai fini di un uniforme linguaggio ed uniforme applicazione delle norme emanate, si è rilevata la necessità di determinare Dettagli Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
1/1 generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro 1/25 Contenuti DM 10/03/98 1/2 Valutazione dei rischi di incendio, protettive e precauzionali di esercizio Controllo Dettagli CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE LUCCA
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE LUCCA 1 IL RISCHIO INCENDIO NEL SETTORE CARTARIO Gilberto Giunti, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lucca 2 IL RISCHIO INCENDIO Che cos è Dettagli PREVENZIONE INCENDI norme e procedure
PREVENZIONE INCENDI norme e procedure dott. ing. Gioacchino Giomi COMANDANTE VIGILI DEL FUOCO ROMA 1 abitazione 2 fabbrica 3 albergo 4 albergo 5 CHE COSA E LA PREVENZIONE INCENDI è una funzione di preminente Dettagli emmeciemme Srl Laboratorio di analisi, servizi e consulenze in campo agroalimentare 1 di 5 ROBERTO CROTTI
D. Lgs Governo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 37. - Formazione dei lavoratori Dettagli LA SICUREZZA ANTINCENDIO
LA SICUREZZA ANTINCENDIO IL D.M. 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro dott. ing. Emilio Milano pagina 1 IL D.M. 10 MARZO 1998 ART. Dettagli Uscite di sicurezza Vie di esodo
Corpo Nazionale VVF - Comando di Vicenza Uscite di sicurezza Vie di esodo Vicenza 13.11.2007 CORSO L.818/84 Giuseppe Ruffino, Funzionario VVF Vicenza SISTEMI DI VIE DI USCITA Si tratta di una misura di Dettagli Materiale didattico validato da: Gestione emergenze
Gestione emergenze 1. Piano di emergenza 2. Misure di prevenzione 3. Misure di Protezione 4. Estintori e fuochi 5. Evacuazione dai locali 6. Controlli periodici Rev. 1 ott. 2009 Situazioni di emergenza Dettagli L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA
L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA le metodologie di elaborazione degli strumenti di espressione della domanda e di verifica del progetto Firenze 15 gennaio 2014 Requisiti a supporto di una corretta progettazione Dettagli SEMINARIO Progettare in sicurezza i sistemi delle vie d esodo
SEMINARIO Progettare in sicurezza i sistemi delle vie d esodo COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE VENERDI 07 Maggio 10 - ore 8,30 Sede: UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL INSUBRIA - Villa Toeplitz Relatore: Ing. Dettagli Edifici e locali destinati ad uffici. Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.
Edifici e locali destinati ad uffici Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.it DPR 151/2011 N Attività Categoria A B C 71 Aziende ed uffici con oltre Dettagli Nuovo codice di prevenzione incendi. Capitolo S.9: Operatività antincendio
Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84 Impianti di estinzione incendi RETI IDRANTI Progettazione, Installazione ed esercizio UNI 10779 - Luglio 2007 Vicenza: aprile 2008 relatore: Giuseppe Ing. Dettagli 1.0.0. PREMESSA 2.0.0. EDIFICI
1.0.0. PREMESSA L Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco intende procedere, presso il Presidio Ospedale S. Leopoldo Mandic di Merate, alla ristrutturazione di tre reparti (Pneumologia; Centro assistenza Dettagli Decreta: Articolo 1. Oggetto Campo di applicazione. Articolo 2. Valutazione dei rischi di incendio
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7/4/1998 - Suppl. Ordinario) Dettagli http://www.vigilfuoconole.it/normativa/1983-dm-30-11-83-simboli.htm
Pagina 1 Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983) IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la Dettagli IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERCELLI Seminario di aggiornamento Ordine Ingegneri della Provincia di Vercelli 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli TESTO IL MINISTRO DELL INTERNO
Decreto Ministeriale del 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. PREVENZIONE INCENDI - Norme generali - Prevenzione e Protezione SOMMARIO Dettagli Il progetto di prevenzione incendi nella GDO:
Dal progetto alla gestione Il progetto di prevenzione incendi nella GDO: elementi tecnici e aspetti procedurali alla luce della Nuova Regola Tecnica di Prevenzione incendi per i Centri Commerciali di Mario Dettagli Il D.M. 27 luglio 2010 La regola tecnica sulle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. (G.U. n. 187 del 12-8-2010)
MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL ISCRIZIONE Dettagli La protezione attiva
LEZIONE 33 La protezione attiva L insieme delle misure di protezione che richiedono l azione di un uomo o l azionamento di un impianto sono quelle finalizzate alla precoce rilevazione dell incendio, alla Dettagli L incendio. Caratteristiche fisiche dell incendio Parte 1
L incendio Caratteristiche fisiche dell incendio Parte 1 Generalità sugli incendi La combustione Le principali cause di incendio Sostanze estinguenti Dinamica dell'incendio I rischi per le persone e l'ambiente Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
Corso scienza e tecnica della prevenzione incendi Pisa 11-12 Aprile 2014 La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) Dr. Ing. Fabio Bernardi C.N.VV.F. 1 2 Attività commerciali Dettagli ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO ESISTENTI SECONDO LA NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI DI STEFANO FELICIONI*
PREVENZIONE INCENDI DI STEFANO FELICIONI* ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO ESISTENTI SECONDO LA NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI A distanza di più di vent anni dall emanazione delle norme di prevenzione Dettagli LA COMPARTIMENTAZIONE LE DISTANZE DI SICUREZZA
Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi della Legge 818/1984 e del D.M. 25/3/1985 MODULO C Tecnologie dei materiali e delle strutture Dettagli R.S.P.P. Misure contro l incendio
R.S.P.P. Misure contro l incendio D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D. Lgs. 81/08 - Allegato IV Misure contro l incendio Negli studi, seppure non esistano pericoli specifici di incendio: E vietato fumare Devono Dettagli Università degli Studi di Udine
Disposizione n. 1/2001 del 06.04.2001 (ex art. 2, lett. S, del Regolamento interno sulla sicurezza) DIVIETI E LIMITAZIONI (ex D.P.R. 547/55, D.M. 26.08.1982, D.M. 08.03.1985, D.Lgs. 626/94, D.M. 10.03.1998, Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) 1 Attività commerciali Obbligo del C.P.I. ai sensi del punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita, Dettagli Le fonti della normativa della sicurezza Parte 3) 17/02/2015 Ingg. E. Collini - P. Fabrizio - ad uso esclusivo VF e ANVVF - IAE Bruno
Le fonti della normativa della sicurezza Parte 3) Prevenzione Incendi Misure di protezione attiva e passiva Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti Segnaletica di sicurezza Sistemi di allarme Dettagli Sede attuale: Impianto in progetto: PROGETTO DEFINITIVO. relativo al TRASFERIMENTO di un IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI METALLICI
Il Progettista: Dott. iscritto al n. 1023 dell'ordine degli Ingegneri di Vicenza Provincia di Vicenza Comune di Tezze sul Brenta Consulenza tecnica: Per. Ind. Antonio Lovato iscritto al n. 1573 del Collegio Dettagli D.M. 27 / 07 / 2010 3.5 ascensori
3.5 ascensori se attraversano due compartimenti, vano corsa protetto EI come strutture (vale anche per le scale) H > 24 m almeno un ascensore antincendio 1 4.1 affollamento aree vendita dettaglio alimentari Dettagli Framinia. Corso di formazione ed informazione ai sensi del D.lgs. 81/08 ADDETTI ALLA GESTIONE DELL EMERGENZA INCENDIO RISCHIO BASSO
Framinia Corso di formazione ed informazione ai sensi del D.lgs. 81/08 ADDETTI ALLA GESTIONE DELL EMERGENZA INCENDIO RISCHIO BASSO RISCHIO INCENDIO MODALITA DELLA DISCIPLINA PREVENZIONE riduzione delle Dettagli IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli 1Regola tecnica di prevenzione incendi per locali destinati ad uffici
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DECRETO MINISTERO DELL INTERNO 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2 marzo 2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione Dettagli Valutazione Rischio Incendio Palestra di Oratoio. 2.1 Descrizione della struttura Pag. 3. 2.2 Descrizione dell attività e del ciclo lavorativo Pag.
Indice Valutazione Rischio Incendio Palestra di Oratoio GENERALITA Pag. 3 1. ATTIVITA SVOLTA Pag. 3 2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DELL ATTIVITÀ SVOLTA Pag. 3 2.1 Descrizione della struttura Pag. 3 2.2 Dettagli La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.
SEMINARIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO NORME DI PREVENZIONE I N C E N D I GENERALI E SEMPLIFICATE La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto. Rimini Dettagli PREVENZIONE INCENDI. PREVENZIONE PROTEZIONE Misure precauzionali d esercizio
PREVENZIONE INCENDI PREVENZIONE PROTEZIONE Misure precauzionali d esercizio Attiva Passiva PREVENZIONE INCENDI 1. Riduzione al minimo delle occasioni di incendio. Stabilità delle strutture portanti per Dettagli Decreto Ministero dell Interno 30 novembre 1983 TERMINI E DEFINIZIONI GENERALI DI
Decreto Ministero dell Interno 30 novembre 1983 TERMINI E DEFINIZIONI GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 30/11/1983 1. Caratteristiche costruttive 2. Distanze 3. Affollamento - esodo 4. Mezzi antincendio Dettagli Nuovo codice prevenzione incendi: i controlli sull illuminazione di sicurezza, pianificazione e manutenzione degli impianti
Nuovo codice prevenzione incendi: i controlli sull illuminazione di sicurezza, pianificazione e manutenzione degli impianti Piergiacomo Cancelliere, PhD Direttore Vice Dirigente del Corpo Nazionale dei Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE
CONVEGNO SICUREZZA: QUALI EQUILIBRI tra SCUOLA ed ENTI LOCALI? LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE ASTI, 16 aprile 2012 Ing. Francesco ORRU Normativa Classificazione Scelta dell area Ubicazione Dettagli Piano formativo AVT/129/11II Formare per crescere finanziato da. Presentazione. Avviso 5/2011 II scadenza
Piano formativo AVT/129/11II Formare per crescere finanziato da Presentazione Avviso 5/2011 II scadenza Corso di formazione per ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE Dettagli L incendio Incendio a bordo 1 La normativa nel campo marittimo cura, in particolar modo, tutto quanto può essere connesso con il sinistro marittimo più frequente: l incendio a bordo. Sono previsti, nella Dettagli >>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 4. PORTE, VIE E USCITE IN CASO DI EMERGENZA
01. E stata effettuata una specifica Valutazione dei rischi associati alle porte dei locali, e alle porte e vie di uscita in caso di emergenza 02. Le porte dei locali di lavoro consentono una comoda e Dettagli SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA RISCHIO INCENDIO EMERGENZE PROCEDURE DI ESODO protocollo d intesa 5 febbraio 2015 ASL Brescia ASL Vallecamonica Sebino - Direzione Territoriale del Lavoro Dettagli BOZZA CORSO BASE PROFESSIONISTI ANTINCENDIO - D.M. 05/08/2011
Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia Art. 0 R.D. 75/99 74 Verona Via A. Sacchi, 6 Tel. +9 045 85.7.7 Fax + 9 045 84.9.84 E-mail: segreteriaperiti@tin.it Dettagli ANACI ROMA INCENDIO NEI CONDOMINI
INCENDIO NEI CONDOMINI FILMATO ANACI ROMA TRIANGOLO DEL FUOCO PRIMA DOMANDA... L incendio scoppia nei condomini moderni... o anche nei condomini antichi? L incendio non ha età! ANACI ROMA Dove può scoppiare Dettagli Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA
Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA EDIFICIO SITO IN VIA FORTEZZA N. 11 - MILANO SEDE TERRITORIALE INPDAP ATTIVITA Dettagli Quadro legislativo antincendio e gestione emergenze. Roma, ottobre 2009
Quadro legislativo antincendio e gestione emergenze Roma, ottobre 2009 gestione dell emergenza D.Lgs 81/08 - Titolo II Capo III sezione VI Art 43 Il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
PAGINA 1 di 10 SOMMARIO RIFERIMENTI NORMATIVI... 2 PREMESSA... 3 OBBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 3 CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 4 VALUTAZIONE DEI RISCHI Dettagli SICUREZZA DELLE VIE DI FUGA NEI PICCOLI LUOGHI DI LAVORO
SICUREZZA DELLE VIE DI FUGA NEI PICCOLI LUOGHI DI LAVORO Le vie di esodo costituiscono il primo problema da affrontare quando si progetta la sicurezza di un edificio. Infatti, la sicurezza delle persone Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
G. Varisco C.T. ANIE AssoAscensori giovanni.varisco@kone.com Convegno La sicurezza antincendio negli uffici 13 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendio Roma Le varie tipologie di ascensori previste dal Dettagli Corso base di specializzazione in Prevenzione Incendi
Corso base di specializzazione in Prevenzione Incendi Modulo Argomento Ore Data Orario 1 Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi 1.1 Obiettivi e fondamenti di prevenzione Dettagli * * * * * Pratica VV.F. 4996
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena ******** ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL PROGETTO GUIDA DEGLI ATRI E DEI VANI SCALA DEL POLICLINICO DI MODENA RELAZIONE TECNICA * * * * * Pratica VV.F. 4996 L AMMINISTRAZIONE Dettagli ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II VIA TRAPANI C/DA RANNA - MARSALA. Oggetto:
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II VIA TRAPANI C/DA RANNA - MARSALA Oggetto: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO D. LEG. 9/04/2008 SCUOLA MEDIA RANNA VIA TRAPANI C/DA RANNA - MARSALA ANNO Dettagli IMPRESA SICURA s.r.l.
REGISTRO DEI CONTROLLI E DELLA MANUTENZIONE ANTINCENDIO ai sensi del D.P.R. 151/2011 IMPRESA SICURA s.r.l. Via N. Bixio n. 6 47042 - Cesenatico (FC) Tel. 0547.675661 - Fax. 0547.678877 e-mail: info@impresasicurasrl.it Dettagli RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO
1 RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO PREMESSA 2 La presente relazione ha per oggetto l individuazione delle misure di prevenzione incendi riguardanti la progettazione e la costruzione del compendio edilizio Dettagli Prevenzione incendi. A cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell Ateneo. La combustione
Prevenzione incendi A cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell Ateneo La combustione La combustione è una reazione chimica sufficientemente rapida di una sostanza combustibile ed una comburente Dettagli NORME ISO 7396-1 e ISO 7396-2
NORME ISO 7396-1 e ISO 7396-2 Relazioni con il D.M. 18/09/2002 - La Guida AIIGM Elio PATETTA Dottore in Ingegneria Biomedica Vice Presidente AIIGM CORSO DI FORMAZIONE CARATTERISTICHE E PROGETTAZIONE DEGLI Dettagli PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81
PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81 Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Indicazioni per la stesura del documento standardizzato Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Asilo Nido Marina di Pisa Il tecnico Dettagli 1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Con riferimento al DPR 151/2011 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma Dettagli Collegio geometri della provincia di Milano
15/0/011 Collegio geometri della provincia di Milano Corso di Specializzazione in prevenzione incendi ex legge 818/8 Giorni Orario Ore Moduli Docenti Presentazione Corso LEGISLAZIONE GENERALE (F.1-F.) Dettagli PROGRAMMA DEL CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI di cui all art. 4 del D.M. 5 agosto 2011
PROGRAMMA DEL CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI di cui all art. 4 del D.M. 5 agosto 011 A) OBIETTIVI E FONDAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI A1 A A3 A4 A5 A6 Introduzione alla prevenzione Dettagli Il parere di conformità nella prevenzione incendi
92 2.2.5.1.1 Tipi di estintore Gli estintori di distinguono: in base all agente estinguente utilizzato in: polvere idrocarburi alogenati (halon) anidride carbonica (CO 2 ) schiuma acqua in base alle dimensioni Dettagli DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO (Decreto 7.8.2012 - All. I - Parte B) B1 - RELAZIONE TECNICA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO (Decreto 7.8.2012 - All. I - Parte B) B1 - RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica è redatta a dimostrazione dell'osservanza Dettagli AUTOSILO PREVENZIONE INCENDI OGGETTO: DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO RELAZIONE TECNICA
Sanremo, 23 luglio 2012 Riferimento: Trasformazione ex convento ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI MADRE RUBATTO In zona A1 A1 bis f30 del vigente P.R.G. Sanremo (IM) Proponente: RENATO Gaggino l.r., GEORGIA Dettagli Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi IL MINISTRO DELL'INTERNO DECRETA:
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 30 NOVEMBRE 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983) Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi IL MINISTRO DELL'INTERNO VISTA la Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Servizio Istruzione via del Carmine Dettagli DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA Gestione del rischio incendio e delle misure mitigative negli istituti scolastici Dettagli STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA
via aspromonte, 29-23900 LECCO - tel. 0341-282334 / 365570 fax c.f. - p. i.v.a. via colonna, 29-22100 COMO - tel. 031-505548 / 505410 fax 01985140134 e-mail : scilecco@tin.it - scicomo@tin.it A.L.E.R. Dettagli ASILI NIDO:STRUTTURE DEDICATE ALLO SVILUPPO PSICO-FISICO DEI BAMBINI DA 0 A 3 ANNI
Quaderno ASILI NIDO:STRUTTURE DEDICATE ALLO SVILUPPO PSICO-FISICO DEI BAMBINI DA 0 A 3 ANNI a cura di Ing. M. Bergamini commissione Antincendio: edilizia civile/aree a rischio visto da Ing. M. Babudri Dettagli loro sedi OGGETTO: Risposta a quesiti su questioni antincendio.
Milano lì Ns. Rif.: 13 novembre 2013 820038.309 Agli Ordini e Collegi aderenti al C.I.P.I. loro sedi K:\Ufficio\07 Documenti\CIPI\820038 Comitato interpr. prevenzione incendi\820038 corrispondenza dal Dettagli ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi PROGRAMMA CONFORME AL DM 05.08.
a ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi PROGRAMMA CONFORME AL DM 05.0.011 ARGOMENTO ORE Obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi DOCENTE Dettagli D.M. 10 marzo 1998. Piano Emergenza Evacuazione
Piano Emergenza Evacuazione Il D.M 10 marzo 1998 prevede che, a seguito della VDRI deve essere predisposto e tenuto aggiornato, in forma scritta, dal Datore di Lavoro un Piano di Emergenza Antincendio, Dettagli LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI UFFICI
Convegno I.S.A. 13 Marzo 2008 LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI UFFICI Aspetti peculiari del DM 22 febbraio 2006 1 Ambito di applicazione del D.M. 22/02/06 Si applica agli edifici e locali destinati ad uffici Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO ex art. 46 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09) e D.M. 10.03.1998 Azienda Sede Legale Sede Operativa Rev. Motivazione Data 00 Emissione 03/01/2005 01 Dettagli Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza Corso di specializzazione in Prevenzione incendi (Legge 7 dicembre 1984, n. 818) Compartimentazione Distanze di sicurezza Ing. Silvano BARBERI Corpo Nazionale Dettagli 06/09/2013. Gianfranco Tripi. Deroghe
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti. Individuazione delle misure di prevenzione e/o di protezione che permettono Dettagli programma aggiornato al 05/02/14
programma aggiornato al 05/02/14 Modulo 1: Obiettivi, direttive, Legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi Presentazione del corso Presidenti degli Ordini e Collegi 0.15 15.30 15.45 mercoledì Dettagli Nuova sede della Facoltà di Scienze della Formazione nel Campus Umanistico del Centro Murattiano di Bari
I SOMMARIO 1. PREMESSA... 3 2. GENERALITÀ... 3 2.1. SCOPO... 3 2.2. DESTINAZIONE D USO... 3 2.3. CLASSIFICAZIONE... 4 3. UBICAZIONE... 4 3.1. GENERALITÀ... 4 3.2. ACCESSO ALL AREA... 4 4. SEPARAZIONI - Dettagli IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: METODOLOGIE E PRINCIPALI INNOVAZIONI
XIV Incontro Convegno: LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL XXI SECOLO: QUALI PROSPETTIVE? Ricordo del Prof. Ing. Werther Neri Aula 216 CNR Area della Ricerca di Bologna - Via Gobetti 101 Bologna IL CODICE DI PREVENZIONE Dettagli Reazione al fuoco dei materiali
Reazione al fuoco dei materiali Definizione Reazione al fuoco grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi Dettagli Ministero dell Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile Comando Provinciale di Savona
PROROGA APPLICAZIONE D.P.R. 151/11: D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O. Art. 38 Disposizioni in materia Dettagli AL_VT012 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE ALL INTERNO DELL IMPIANTO DI VALTERZA
COMPORTAMENTI DA SEGUIRE ALL INTERNO DELL IMPIANTO DI VALTERZA DATA 16/10/20006 1 / 7 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE ALL INTERNO DELL IMPIANTO DI VALTERZA E INFORMAZIONI GENERALI SU POSSIBILI RISCHI INDICE 1. Dettagli Università degli Studi della Basilicata Documento di valutazione del rischio D.Lgs. 81/08 Scheda informativa GENERALE
17/ 03/ 2015 rev.2 Università degli Studi della Basilicata Documento di valutazione del rischio D.Lgs. 81/08 Scheda informativa GENERALE PORTE, USCI TE DI SI CUREZZA E VI E DI FUGA Scheda Gen/ 2 DEFI NI Dettagli Claudio Giacalone. Dirigente Addetto Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano
Antincendio ed emergenze nelle grandi manifestazioni: sicurezza del pubblico e dei lavoratori Claudio Giacalone Dirigente Addetto Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano Eventi di spettacolo complessi Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO
LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI, CONTROLLI E PROCEDURE GIUGNO 2004 A cura del settore Qualità, Ambiente e Sicurezza sul lavoro Dott. Maurizio Santonocito 2 Indice Premessa Pag. 5 Parte Dettagli UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA Area Servizi Tecnici
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA Area Servizi Tecnici Progetto esecutivo di un piano intermedio da realizzarsi nell edificio C del Plesso Centrale Universitario RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI Dettagli ANTINCENDIO TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA
ANTINCENDIO TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA Materiale Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione Dettagli VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFILO DI RISCHIO VITA Esempio: Determinazione profilo di rischio per attività ufficio aperto al pubblico R vita = B2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFILO DI RISCHIO BENE SI CALCOLA Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI
Facoltà di Ingegneria - Polo di Rieti Corso di Impianti Tecnici per l'edilizia LA PREVENZIONE INCENDI Prof. Ing. Marco Romagna PREVENZIONE INCENDI 1. Riduzione al minimo delle occasioni di incendio. Stabilità Dettagli UNIVERSITA' DEGLI STUDI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI FACOLTA' DI INGEGNERIA RELAZIONE DI FINE TIROCINIO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI NATURALI (curriculum costruzioni civili) ADEGUAMENTO Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back