Source: http://docplayer.fi/154786966-Energiatodistus-hoas-peltomyyrankuja-2-peltomyyrankuja-2-abc-01450-vantaa-luhtitalot-uudisrakennusten-maaraystaso-2012.html
Timestamp: 2020-07-15 08:44:08+00:00
Document Index: 15071118

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ENERGIATODISTUS. HOAS Peltomyyränkuja 2 Peltomyyränkuja 2 ABC 01450, Vantaa. Luhtitalot. Uudisrakennusten määräystaso PDF Free Download
Download "ENERGIATODISTUS. HOAS Peltomyyränkuja 2 Peltomyyränkuja 2 ABC 01450, Vantaa. Luhtitalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012"
1 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Peltomyyränkuja Peltomyyränkuja ABC 0450, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
2 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 8,5 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi - sähkö 064 4,7 68 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0, Sähkön kulutukseen sisältyvä 5 49 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. F Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
3 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala 84 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 6,9 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 800,0 0,8 4,0 % Yläpohja 44,0 0, 97,5 % Alapohja 44,0 0,6 59,5 % Ikkunat 59,,0 4, 7 % Ulko-ovet 40,8,40 57, 8 % Kylmäsillat , 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen 0,8,0 0,55 Koillinen Itä 6,4,0 0,55 Kaakko Etelä,8,0 0,55 Lounas Länsi 9,,0 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot 0,9, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,4 / 0,4, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0 0,9 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
4 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala, m 8,5 E-luku, kwh E / (m vuosi) E-luvun erittely Luhtitalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 064, kaukolämpö , kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 7,0 - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus 0,9 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 5,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
5 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 8,5 m² Ostettu energia kwh/vuosi Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
7 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Ilmanvaihdon aikaohjelman muuttaminen aukioloaikojen mukaiseksi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Valaistuksen aikaohjelman muuttaminen aukioloaikojen mukaiseksi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
9 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Peltomyyränkuja Peltomyyränkuja DE 0450, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 8 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
10 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 487,8 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi - sähkö ,7 69 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0, Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 8 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka F Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
11 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala 488 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 6,7 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 507,4 0,8 4, % Yläpohja 60,0 0, 57, % Alapohja 60,0 0,6 9,6 % Ikkunat 4,6,0 87,4 0 % Ulko-ovet 9,,40 6,9 6 % Kylmäsillat ,7 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen 7,,0 0,55 Koillinen Itä Kaakko Etelä 4,4,0 0,55 Lounas Länsi Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot 0,, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,44 / 0,44, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0,4 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
12 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala, m 487,8 E-luku, kwh E / (m vuosi) 8 E-luvun erittely Luhtitalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 9 87, kaukolämpö , kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 78,8 - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus,4 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 0,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
13 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 487,8 m² Ostettu energia kwh/vuosi Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
15 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Ei taloudellisesti kannattavia toimenpiteitä kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Ei taloudellisesti kannattavia toimenpiteitä kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
17 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Peltomyyränkuja Peltomyyränkuja FGH 0450, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
18 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 758,7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi - sähkö ,7 68 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0, Sähkön kulutukseen sisältyvä 6 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka F Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
19 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala 759 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 7,0 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 74, 0,8 07,5 % Yläpohja 98,0 0, 87,6 % Alapohja 98,0 0,6 4, % Ikkunat 64,0,0 4,4 0 % Ulko-ovet 8,8,40 40, 6 % Kylmäsillat - - 6, 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen 9,,0 0,55 Koillinen Itä 5,6,0 0,55 Kaakko Etelä 9,6,0 0,55 Lounas Länsi 9,6,0 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot 0,6, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,79 / 0,79, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0 0,9 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
20 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala, m 758,7 E-luku, kwh E / (m vuosi) E-luvun erittely Luhtitalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 0 58, kaukolämpö , kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 7, - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus 0,9 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 5,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
21 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 758,7 m² Ostettu energia kwh/vuosi Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
23 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Ilmanvaihdon aikaohjelman muuttaminen aukioloaikojen mukaiseksi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Valaistuksen aikaohjelman muuttaminen aukioloaikojen mukaiseksi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,