Source: https://docplayer.fr/16332899-Reamenagement-de-l-unite-d-et-e-creche-les-marmousets-lot-n-10-pvc-38-echirolles-dce-mars-20-07-sommaire.html
Timestamp: 2020-01-26 13:56:13+00:00
Document Index: 51468757

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars SOMMAIRE - PDF Téléchargement Gratuit
Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars SOMMAIRE
Download "Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars 20 07 SOMMAIRE"
2 Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars SOMMAIRE 0. GENERALITES Objet : Conditions générales de réalisation Travaux inclus Travaux exclus DEPOSE DES EQUIPEMENTS ACTUELS Plomberie Sanitaire VMC Chauffage RIA Extincteur PLOMBERIE - SANITAIRE Appareils sanitaires Blocs changes WC bébé WC adulte WC handicapé Lavabos Lavabo collectif Evier biberonnerie Bac de stérilisation biberonnerie Lave main WC handicapé Lave main à commande au pied Attente Accessoire Alimentations EF et EC Blocs sanitaires Change unité D Change unité E Evier biberonnerie Evacuations EU et EV Bloc sanitaire Change unité D Change unité E Evier biberonnerie VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT TRAVAUX DE FINITION... 9
3 Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars GENERALITES 0.1. Objet : Le présent document a pour objet de définir les travaux de : - plomberie-sanitaire, - ventilation mécanique contrôlée, - chauffage, dans le cadre du réaménagement des unités D et E (dortoirs, salles de jeux, change propreté) de la crèche «les marmousets» située à ECHIROLLES (38) Conditions générales de réalisation Les travaux comprennent la totalité des prestations pour obtenir des installations complètes, réglementaires, en ordre de marche, de bonne qualité esthétique et conformes aux règles de l art. Les travaux sont définis par : - le CCTP et les plans techniques, - les CCTP et plans des autres lots, pour ce qui concerne toutes les liaisons ou relations avec les ouvrages du présent lot. Le plan établi pour cette étude porte la référence : PVC 1 (plan et volumétrie) Les travaux comprennent également toutes les prestations : - définies dans les documents généraux : CCAP, prescriptions communes, - relatives à la gestion du chantier : installation de chantier, échafaudages, nettoyage, compte prorata, - liées aux particularités du site, aux bâtiments existants, et à leurs fonctionnements : l entrepreneur a pour obligation de se rendre sur les lieux, pour juger de l importance des travaux à réaliser, de la nature de construction, des installations existantes, - de protection des ouvrages et de remplacement de ceux dégradés par défaut de protection efficace, - liés à l intervention de l entreprise sur la structure du bâtiment : percements, saignées, rebouchements, respect des degrés coupe-feu, isolation, etc L offre de prix doit correspondre intégralement aux principes d installations et aux matériels prévus dans le CCTP ; toute autre proposition technique sera proposée en variante. Nota : L entreprise aura à sa charge l élimination des déchets suivant la réglementation en vigueur et de procéder à un nettoyage quotidien lié à son activité Travaux inclus Les travaux à réaliser comprennent : - la mise en place d un point d eau équipé d un sous comptage pour le chantier, - la fourniture et la pose des équipements compris tous les raccordements et adaptations, - les raccordements aux réseaux existants EU, EV, EF et EC compris tous les percements, saignées et adaptations, - la mise en place de bouches d extraction supplémentaires compris l adaptation des réseaux, - la mise en place d entrée d air dans les menuiseries neuves, - la mise en place de radiateurs supplémentaires compris l adaptation des réseaux, - la dépose et l évacuation des équipements actuels compris la dépose de toutes les alimentations et évacuations non réutilisées, - les essais de fonctionnement, - le dossier des ouvrages exécutés.
4 Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars Travaux exclus Lots concernés Dépose et repose du faux plafond Peinture sur les canalisations EF, EC et chauffage Caissons verticaux pour EU-EV et EF-EC Réfection des sols Découpes dans faux plafond pour mise en place des bouches d extraction Faux plafond Peinture Cloisons Carrelage Faux plafond
5 Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars DEPOSE DES EQUIPEMENTS ACTUELS 1.1. Plomberie Sanitaire Dépose et évacuation des équipements actuels : - Lavabo 5 - WC 4 - Auges 1 - Evier 1 - Baignoire bébé 4 - Vidoir 2 Dépose et évacuation de l ensemble des alimentations EF et EC, depuis les colonnes générales suivant plans. Vidage depuis vannes d arrêt. Dépose et évacuation de l ensemble des alimentations EU et EV non réutilisées, jusqu aux pénétrations dans le dallage. Dépose des raccords de ventilation primaire de chutes en faux plafond 1.2. VMC Dépose des bouches VMC dans les locaux y compris réfection du réseau associé : - Change propreté 2 - Biberonnerie 1 - Dortoirs 4 - WC 4 Les conduits seront bouchonnés pendant la durée des travaux Chauffage Dépose et évacuation des 15 radiateurs (compris vidange de l installation) répartis dans les locaux de l unité C. Mise en place de vannes d arrêt sur les colonnes au niveau de la dalle haute RIA Dépose du RIA située dans l unité E comprenant : - la condamnation du réseau général, - la dépose du RIA à remettre aux services techniques, - la condamnation du réseau après travaux Extincteur Dépose des extincteurs comprenant : - la dépose de l appareil, - la dépose de l accroche, - leur stockage pendant le chantier, - leur repose en fin de chantier.
6 Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars PLOMBERIE - SANITAIRE 2.1. Appareils sanitaires Blocs changes Fourniture et mise en place d un bloc de change de marque LOXOS type Microcrèche ou techniquement équivalent, comprenant : - la partie supérieure en polyester, monocoque, équipé de : o 1 change, o 1 vasque, o 1 relevé sanitaire périphérique, o 1 étanchéité entre le meuble et la cloison par joint élastomère - un meuble en panneaux surfacés mélaminées, hydrofuge, blanc, épaisseur 19 cm, à 2 portes et 3 tiroirs dont : o 1 tiroir de rangement tablettes, o 1 tiroir poubelle et linge, o 1 tiroir escalier escamotable, - 1 robinetterie mitigeuse, chromées, à disques céramiques, à bec orientable. Alimentations EF et EC par flexibles. Evacuations EU avec siphon, bonde WC bébé Cuvette «bébé» en grès à sortie horizontale, PROCHER ou équivalent, type 2564, fixée au sol par vis à tête chromée, comprenant : - 1 réservoir de chasse bas, réf. P , fixé à la cloison. Tube de liaison. Mécanisme silencieux interrompable, marque NF, avec robinet d arrêt, - 1 pipe PVC coudée avec joint à lèvre, pour raccordement à l évacuation encastrée, - joint élastomère périphérique au sol WC adulte Cuvette type ALLIA Prima ou équivalent fixée au sol par vis chromées, comprenant : - abattant double anti-contact, - réservoir de chasse attenant de 3/6 l, - chasse à mécanisme silencieux, et à double commande, de marque NF, - 1 robinet d arrêt, - 1 pipe PVC avec joint à lèvre, droite ou coudée WC handicapé Cuvette rehaussée pour handicapé, type ALLIA Prima ou équivalent fixée au sol par vis chromées, comprenant : - abattant double anti-contact, - réservoir de chasse attenant de 3/6 l, - chasse à mécanisme silencieux, et à double commande, de marque NF, - 1 robinet d arrêt, - 1 pipe PVC avec joint à lèvre, droite ou coudée. Accessoires : barre de maintien en acier plastifié, type NORBMAU ou équivalent : - forme en équerre, dimension 300 x 650, - 3 plaques de fixation.
7 Lavabos Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars Lavabo en grès, dimension 60 x 48, comprenant : - 1 mitigeur à bec fixe avec flexibles d alimentation, vidage automatique, - 1 régulateur de jet de type venturi à 5l/mn de débit constant autorégulé de marque Eco-techniques ou techniquement équivalent, - 1 té en partie basse de l évacuation, - 1 colonne, - 1 trop-plein, - 1 siphon PVC, - joint élastomère périphérique. Nota : Le lavabo situé dans le sanitaire handicapé n aura pas de colonne et sera équipé d un siphon déporté Lavabo collectif Lavabo collectif de 90 de long type KENYA de PORCHER ou techniquement équivalent, comprenant : - consoles de fixations, - 3 robinetteries murales de type TEMPOSTOP mural à levier de marque DELABIE ou techniquement équivalent avec réglage de débit, - mitigeur thermostatique à installer sous le lavabo Evier biberonnerie En inox lisse 18/10 à 2 bacs, dimension 95 x 56, de marque BENTHOR ou techniquement équivalent, comprenant : - 1 mélangeur à bec long orientable avec flexibles d alimentation (sortie verticale et non coudée), - 1 grille inox sur les 2 cuves y compris bouchon et chaînette, - 1 siphon PVC, 1 té en partie basse de l évacuation, - joint élastomère périphérique entre plan de travail et évier Bac de stérilisation biberonnerie Receveur bac avec en trop plein en céramique dimension 74x60, comprenant : - 1 mitigeur à bec long orientable avec flexibles d alimentation, - 1 régulateur de jet de type venturi à double débit 6-12l/mn de débit constant autorégulé de marque Ecotechniques ou techniquement équivalent, - 1 grille inox sur y compris bouchon et chaînette, - 1 siphon PVC, 1 té en partie basse de l évacuation, - joint élastomère périphérique Lave main WC handicapé En porcelaine vitrifiée, dimension 40 x 31, type KHEOPS2 de marque PORCHER ou techniquement équivalent, comprenant : - 1 mitigeur mono-trou à bec orientable type MATURA de PORCHER ou techniquement équivalent, avec flexibles d alimentation, sans tirette ni vidage, - 1 siphon PVC, - 1 té en partie basse de l évacuation, - 1 trop-plein, - joint élastomère périphérique entre cloison et lave-mains Lave main à commande au pied En porcelaine vitrifiée, dimension 40 x 31, type KHEOPS2 de marque PORCHER ou techniquement équivalent, comprenant : - 1 mitigeur mono-trou à bec orientable à commande au pied de type MIXFOOT de marque DELABIE ou techniquement équivalent, avec flexibles d alimentation, sans tirette ni vidage, - 1 siphon PVC, - 1 té en partie basse de l évacuation, - 1 trop-plein, - joint élastomère périphérique entre cloison et lave-mains.
8 Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars Attente Attentes EU et EF pour le local Change unité D comprenant : attentes EF 20 avec vanne d arrêt, attentes EU 100 avec siphon bouchonné Accessoire Fourniture et mise en place de miroirs de 1 m² suivant plan Alimentations EF et EC Principe : Réutilisation des alimentations eau froide et eau chaude existantes Blocs sanitaires Depuis les réseaux EF et EC existants dans les sanitaires, alimentation des appareils en tube cuivre par piquage sur l existant, passage en plinthe suivant plan compris fourreaux aux traversées de parois, fixations tous les mètres par colliers à garniture antivibratile. Diamètre minimum : - WC Ø10/12 - Lavabo Ø14/16 Nota : Tous les appareils seront équipés d une vanne d arrêt sur l eau froide et sur l eau chaude Change unité D Depuis les réseaux EF et EC existants dans la salle change propreté actuel, alimentation des appareils en tube cuivre par piquage sur l existant, passage en faux plafond puis en plinthe suivant plan compris fourreaux aux traversées de parois, fixations tous les mètres par colliers à garniture antivibratile. Les réseaux cheminant en faux plafond seront calorifugés par de l armaflex 13 mm. Diamètre minimum : - Meuble de change Ø14/16 - Attente Ø14/16 Nota : Tous les appareils seront équipés d une vanne d arrêt sur l eau froide et sur l eau chaude Change unité E Depuis les réseaux EF et EC existants dans le local entretien, alimentation des appareils en tube cuivre par piquage sur l existant, en plinthe suivant plan compris fourreaux aux traversées de parois, fixations tous les mètres par colliers à garniture antivibratile. Diamètre minimum : - Meuble de change Ø14/16 - WC Ø14/16 Nota : Tous les appareils seront équipés d une vanne d arrêt sur l eau froide et sur l eau chaude Evier biberonnerie Depuis les réseaux EF et EC existants dans le bloc sanitaire, alimentation des appareils en tube cuivre par piquage sur l existant, en plinthe ou en faux plafond suivant plan compris fourreaux aux traversées de parois, fixations tous les mètres par colliers à garniture antivibratile. Les réseaux cheminant en faux plafond seront calorifugés par de l armaflex 13 mm.
9 Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars Diamètre minimum : - Evier Ø14/16 - Bac de stérailisation Ø14/16 - Lave main à commande au pied Ø14/16 Nota : Tous les appareils seront équipés d une vanne d arrêt sur l eau froide et sur l eau chaude Evacuations EU et EV Bloc sanitaire Réutilisation des évacuations existantes (EU/EV) y compris toutes sujétion. Les évacuations non réutilisées seront coupés au raz de la dalle et bouchonnées Change unité D Evacuation du bloc change et de l attente EU Ø100 par le dessous en PVC Ø100. Raccordement au niveau du local technique suivant plan (la dépose et repose des faux plafond des locaux en rez de chaussée sont à la charge du présent lot Change unité E Evacuation du bloc change et du WC bébé par le dessous en PVC Ø100. Raccordement au niveau du bloc WC suivant plan (la dépose et repose des faux plafond des locaux en rez de chaussée sont à la charge du présent lot Evier biberonnerie Evacuation de l évier par le dessous en PVC Ø40. Raccordement au niveau de la gaine technique suivant plan (la dépose et repose des faux plafond des locaux en rez de chaussée sont à la charge du présent lot.
10 Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE Mise en place au plafond suivant plan, de 10 bouches autoréglables : - 45 m3/h pour les changes et les WC, - 60 m3/h dans les autres locaux. Découpe du faux plafond hors lot. Liaisons des bouches au réseau existant dans le faux plafond en gaine flexible galvanisée Ø 125 ou Ø160 compris tous raccords et adaptations nécessaires. Fourniture et mise en place suivant plan de 12 entrées d air autoréglables de 45 m3/h. 4. CHAUFFAGE Fourniture et pose suivant plans, de 11 radiateurs FINIMETAL type Reggane ou techniquement équivalent, modèle 32C750 spécial «Maternelles» : Equipements des radiateurs : Equipement avec : - té de réglage à mesure de débit, type MNG ou TA CONTROL ou équivalent ; modèle indépendant, ou commun avec le robinet thermostatique, - robinet thermostatique, modèle collectivité type MNG ou équivalent, - purgeur, - fixations adaptées aux parois, - peinture de finition. Tous les radiateurs seront alimentés depuis le sol. Fixations des canalisations aux parois par colliers à garniture antivibratile. Vidange de l installation depuis vannes d arrêt et remise en eau. 5. RAFRAICHISSEMENT Rafraîchissement des salles de jeu de l unité D et E et de l espace commun les séparant. Fourniture et mise en place d un multi split comprenant 3 unités intérieures pour une extérieure de marque HITACHI type TRI-MURAL comprenant : - 3 unités intérieures plafonnières type RAS-13GZ1 d une puissance froid de 3 kw chacune, - 1 unité extérieure type RAM-30GW1 positionnée sur la toiture terrasse, - les liaisons frigorifiques entre les unités intérieures et l unité extérieure y compris toutes sujétions, - l évacuation des condensas sur le réseau EP intérieur, - raccordements électriques sur attentes mises en place par le lot électricité. Nota : L unité extérieure a un poids de 80 kg.
11 Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars TRAVAUX DE FINITION Essais de fonctionnement des différents réseaux. Contrôle des débits de ventilation. Établissement des PV d essais suivant document COPREC. Fourniture des garanties et notices techniques des équipements. Fourniture du dossier de récolement à jour comprenant : - 1 dossier complet au format informatique, - 4 exemplaires papier.
COMMUNE DE TOUFFLERS VILOGIA IN SITU Architectes CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS ET DE SURFACES COMMERCIALES Rue des Ecoles-CCTP 11 LOT PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE GAZ / VMC 10. 1 PRESCRIPTIONS GENERALES
A - GENERALITES Principe des installations Les travaux de plomberie/sanitaires,d évacuation eaux pluviales toitures terrasse et de sécurité incendie (extincteurs) concernant la construction de l'antenne
CCTP LOT 12 ELECTRICITE PLOMBERIE SANITAIRE PHASE DCE
5 Chemin du haut 63490 SAUXILLANGES 04 73 96 86 97 06 21 38 06 97 AMENAGEMENT DE 2 LOGEMENTS LOCATIFS DANS UN BATIMENT COMMUNAL CCTP LOT 12 ELECTRICITE PLOMBERIE SANITAIRE PHASE DCE ARCHITECTE : CLEF DE
C.C.T.P Cahier Des Clauses Techniques Particulières Lot 14 : PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE CONSTRUCTIION DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX PROFESSIIONNELS «LE CEDRE BLEU» MARCIILLOLES ((38)) Maître d Ouvrage
Département d Indre et Loire Commune de Beaulieu les Loches
Département d Indre et Loire Commune de Beaulieu les Loches *** CONSTRUCTION D UN ALSH ACCUEIL PERISCOLAIRE 1 Place des Ecoles 37 600 BEAULIEU LES LOCHES *** CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
LOCATIF 30 SAINT OUEN 30 Avenue de la porte de Saint Ouen 75018 PARIS DCE MAITRE D OUVRAGE
DEPARTEMENT DE L ILE DE FRANCE REHABILITATION ET CONSTRUCTION DU GROUPE LOCATIF 30 SAINT OUEN 30 Avenue de la porte de Saint Ouen 75018 PARIS DCE DOSSIER DE CONSULTATIONS DES ENTREPRISES BATIMENTS NEUFS
A - PRESCRIPTIONS GENERALES
LOT 02 BÂTIMENT MODULAIRE CLUB HOUSE SAVIGNE L EVEQUE - JUILLET 2012 LOT 02 -BATIMENT MODULAIRE- page 1 A - PRESCRIPTIONS GENERALES Objet du descriptif Le présent document a pour objet de décrire et de
F193 CINEMA LE SEMAPHORE DESCRIPTIF LOT N 14 : PLOMBERIE SANITAIRES - Page : 1/23 SOMMAIRE
DESCRIPTIF LOT N 14 : PLOMBERIE SANITAIRES - Page : 1/23 SOMMAIRE A. GENERALITES...3 A.1. OBJET...3 A.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX...3 A.3. LIMITES DE PRESTATIONS DU LOT...3 B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES...5