Source: http://docplayer.fi/2630550-Majari-asbesti-ja-haitta-ainekartoitus-26-2-2015-pbm-oy-jani-norvapalo.html
Timestamp: 2017-01-17 17:57:49+00:00
Document Index: 3325071

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS PBM OY Jani Norvapalo
MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS PBM OY Jani Norvapalo
Download "MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo"
1 MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS PBM OY Jani Norvapalo2 1 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI JOHDANTO Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy teki helmikuussa 2015 haitta-ainekartoituksen kohteessa. Kartoituksen teki Jani Norvapalo (AHA sertifikaatti VTT-C ) PBM Oy:stä. Tämän raportin laati Jani Norvapalo. RAJAUKSET Kartoitus suoritettiin koko rakennukselle. Rakennuksesta oli käytettävissä piirustuksia. Rakennus on tarkoitus purkaa ja kartoitus suoritettiin tämän lähtökohdan mukaan. TUTKITUT HAITTA-AINEET - asbesti - PAH - PCB - raskasmetallit MENETELMÄT Kartoitus perustuu aistinvaraisiin havaintoihin kohteessa ja kokemusperäiseen tietoon, sekä otettuihin näytteisiin. Materiaaleista, joita ei tunnistettu ja epäiltiin sisältävän haitta-aineita, otettiin näyte. Näytteitä otettiin seuraavasti: Asbestimateriaalinäytteitä PAH analyysinäytteitä 8 kpl (Labroc Oy) 2 kpl (Ahma ympäristö Oy)3 2 RAPORTIN TULKITSEMINEN Asbestipitoiset materiaalit Aistinvaraisesti ja materiaalinäytteiden perusteella todetut rakennuksessa esiintyvät asbestipitoiset materiaalit sekä asbestittomiksi todetut materiaalit on esitetty raportissa tai sen liitteissä, kuvin, tekstiselityksin tai pohjakuvissa numerointeina tai lyhenteinä. Asbestipitoisten materiaalien laatu, määrä, pölyävyys sekä toimenpide-ehdotukset on esitetty massalaskentaliitteessä. Toimenpide-ehdotuksien pohjalla on kiinteistön purku. Asbestia sisältävien materiaalien, sekä otettujen näytteiden sijainnit rakennuksessa on esitetty tekstinä raportissa ja pohjakuvissa. Muut asbestipitoiset materiaalit kohdassa on esitetty huomioita ja riskiarvioita sellaisista materiaaleista, joita rakennuksesta saattaa edelleen löytyä ja joihin tulee varautua. Muut haitta-aineet. Muut haitta-aineet on esitetty kuvin sekä selityksin. Muut materiaalit on esitetty lyhyinä huomioina ja riskiarvioina rakennuksesta mahdollisesti esiin tulevina asioina. Määrälaskentaa ei ole muiden haittaaineiden osalta tehty. RAPORTIN LAADINTAPERUSTEET Asbestin osalta raportti perustuu Vnp 1380/94 asbestityöstä ja työsuojeluhallituksen päätökseen 231/89 hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista. Raportti on laadittu RT (10/93) Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet ohjeen mukaan. Muiden haitta-aineiden osalta on raportti tehty kokemusperäisesti ja eri lähteistä saatujen tietojen perusteella. OHJETIETOA JA VIRANOMAISOHJEET Tässä raportissa on esitetty vain asbestin ja eräiden muiden haitallisten aineiden esiintyminen. Rakennuttajan tehtävänä on määritellä erikseen kussakin kohteessa tarvittavat asbesti- ja haittaainepurkutoimet. Etenkin muiden haitta-aineiden osalta käytännön toimet riippuvat muodostuvan jätteen jatkokäytöstä. Hyväksyttävät tavat vaihtelevat alueittain ja esim. jatkokäsittelyn tai hyötykäytön mukaan, mistä syystä tässä raportissa pitäydytään haitta-ainepitoisuuksien määrityksessä ja viranomaismääräyksien ja ohjeiden antamisessa yleistasolla. Asbesti Mikäli asbestipitoisia materiaaleja tullaan työstämään tai purkamaan, tulee työ suorittaa asbestityönä asbestinpurkutyövaltuutuksen omaavan yrityksen tai yhteisön toimesta. Asbestipurkutyössä on noudatettava Valtioneuvoston päätöksessä asbestityöstä (n:o 1380 / 1994) annettuja määräyksiä, sekä4 3 Ratu- korttia Asbestia sisältävien rakenteiden purku 10/2009. Lisäksi on noudatettava mm. paikallisen ympäristökeskuksen, sekä työsuojelupiirin päätöksiä ja viranomaisohjeita. Ainoastaan huonokuntoisiksi todetut asbestimateriaalit tulee em. lain perusteella joko kunnostaa, koteloida tai poistaa. Lisäksi niissä tiloissa, joissa on todettu olevan huonokuntoisia asbestimateriaaleja tai kontaminaatioita, on yleensä tehtävä myös asbestipölysiivousta. Asbestipurkajan tulee toimittaa tiedot rakenteisiin jätetyistä tai niistä löydetyistä uusista asbestipitoisista materiaaleista purkutyön tilaajalle. PCB:tä ja lyijyä sisältävät saumamassat PCB- ja lyijypitoisten materiaalien käsittely. Purkutöissä on noudatettava Ratu (11/2000) PCB:tä ja lyijyä sisältävien massojen purku. PCB ja lyijyjätteen pitoisuudelle on olemassa vaarallisen jätteen raja-arvot. PCB on ympäristömyrkky, jota havaittaessa tulee myös välittömässä läheisyydessä olevan maaperän puhtaus tarvittaessa tutkia / arvioida. Lyijytyöstä on VNp 1993/1154. Tämä päätös koskee työtä, missä käsitellään tai käytetään lyijyä, taikka muutoin altistutaan lyijylle. Ohjekortti Ratu sisältää PCB:tä tai lyijyä sisältävien saumausmassojen purkutyön kuvauksen, sekä muita ohjeita. Jätteelle on olemassa ongelmajäte (nyk. vaarallinen jäte) raja-arvot 1500/2500 mg/kg. Raskasmetallit Raskasmetalleja on käytetty mm. maaleissa runsaasti, sekä mm. valurautaviemärien saumaus on tehty lyijyllä. Raskasmetalleja sisältävälle materiaalille on käytettävissä ongelmajäteraja-arvot. Lisäksi raskasmetalleille maaperässä on kynnysarvo, sekä alemmat ja ylemmät ohjearvopitoisuudet. (kts. myös lyijy). Esimerkiksi elohopea, jota on käytetty mm. loisteputkissa sekä metallimuodossa muun muassa lämpömittareissa ja kytkimissä, kuuluu raskasmetalleihin. Nämä jätteet lajitellaan erillisiksi ongelmajätteiksi. PAH -yhdisteet Kivihiilipikeä sisältävät tuotteet. Mikäli kivihiilipikeä, esim. kreosoottia, joudutaan käsittelemään, tulee se tehdä suojattuna erikoistyönä, johon on ohje Ratu-kortissa , kivihiiltä sisältävien rakenteiden purku. Kivihiilipiessä olevat PAH- yhdisteet ovat voimakkaasti syöpää aiheuttavia. Altistus tapahtuu ilman ja kosketuksen kautta. Jätteenä kreosootti on vaarallista jätettä. SER romu Sähkö ja elektroniikkajätteellä eli SER- jätteellä tarkoitetaan kaikkea sähkö- ja elektroniikkaromujätettä, joka sisältää paljon elektroniikkaa tai jossa on ongelmajätteeksi luokiteltavia komponentteja tai laitteen osia. Jätelain mukaisesti SER- jätteeksi luokitellaan sellainen käytöstä poistettu sähkötoiminen laite, jota ei voida ottaa käyttöön vähäisin korjaustoimenpitein. Näitä tuotteita ovat tyypillisesti mm. loisteputket ja niiden sytyttimet.5 4 Muut haitalliset aineet Erilaisten vaarallisten ja haitallisten aineiden purku- ja jatkokäsittelyssä on noudatettava mm. viranomaismääräyksiä, jätelakia sekä paikallisen ympäristökeskuksen antamia määräyksiä ja ohjeita. Tällaisia muita haitallisia aineita voi olla esim. öljyhiilivedyillä pilaantuneet rakennusmateriaalit. KOHDEKUVAUS: Yleistä Kyseessä on asuntolarakennus. Rakennus on tarkoitus purkaa. ASBESTIA SISÄLTÄVÄT MATERIAALIT: Asbestia sisältäviä materiaaleja tehdyssä kartoituksessa löytyi seuraavista rakenteista: Aistivaraisesti asbestia sisältävät materiaalit: Näyte 1. asbestivinyylilaatoitus ja asbestibitumiliima. Näyte 3. Uusitun maton alle on jätetty asbestipitoinen vanha kiinnitysliima.6 5 Näyte 15. Lujalevytys. Käytetty tuulensuojalevytyksenä julkisivun laudoitetuissa rakenteissa ja ikkunavälirakenteissa. Saunassa palonsuojalevynä ja valaisin syvennyksien levytyksenä. Tuulensuojalevy Valaisin syvennys ja kiukaan kohdan katon suojalevy Putkieristeet ovat asbestimassaa tai asbestipahvieristeisiä. Putket kulkevat rakenteiden sisällä, joten niiden määrälaskenta ei ole tarkka.7 6 Materiaalinäytteiden mukaan asbestia sisältävät materiaalit: Näyte B5. Seinälaatoitus, pyöristettyreunainen, sauma, laastit. Kohteesta otettiin toinen näyte (5) joka ei sisältänyt asbestia. Näiden kahden näytteen välinen ero on hyvin vähäinen. ASIA ON VAHVISTETTAVA LISÄNÄYTTEENOTOIN TAI MUULLA VARMALLA MENETELMÄLLÄ. Siihen asti kaikki laatoitukset on luokiteltu asbestia sisältäviksi. Näyte 19. IV kanavien liitosmassa. Ei ole inventoitu. Massaa on käytetty yleisesti liitoksissa. Yksi luukku avattiin, luukkutiiviste oli asbestiton.8 7 Näyte 20. Vesikattokermit. Tasakatto, kermi on asbestipitoinen.9 8 MATERIAALIT / RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ ASBESTIA Asbestipitoisia materiaaleja on käytetty vuoteen 1994 asti. Tämän vuoksi on voitu käyttää asbestia myös remontointien yhteydessä. Mikäli purkutöiden yhteydessä löydetään uusia bitumikerroksia tai rakennustuotteita, näiden PAH- ja asbestipitoisuus on syytä selvittää. Valurautaviemäröinnin muhviliitoksien pohjalla voi olla asbestinarutiiviste. NÄYTTEET, JOISSA EI HAVAITTU ASBESTIA Kohteessa on uusittuja materiaaleja, mm: 12 Linoleum matto 17 Uusittuja mattoja10 9 11 Uusittu seinälaatoitus 12 Uusittu lattialaatoitus 14 linoleum matto 13 muovimatto11 10 Materiaalinäytteen mukaan asbestittomat materiaalit: Näyte 6 seinälaatoitus Näyte 8 lattialaatoitus Näyte 9 lattialaatoitus12 11 Näyte 10 märkätilan tapetti ja tasoitteet PAH- PITOISUUKSIA SISÄLTÄVÄT MATERIAALIT: Kohteesta otettiin kaksi näytettä analyysiin. Ei havaittu PAH pitoisia tuotteita. MATERIAALIT / RAKENTEET JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ PAH- PITOISIA TUOTTEITA Mikäli purkutöiden yhteydessä havaitaan bitumisivelyjä tai muita bitumituotteita tai kermejä, on niistä otettava näyte analysoitavaksi. RASKASMETALLIPITOISET MATERIAALIT Maaleissa on yleisesti raskasmetalleja. Tämä on syytä huomioida käsittelyssä. Valurautaviemäreiden liitoksissa on lyijyä. PCB -PITOISET MATERIAALIT KOHTEESSA Tutkimusalueella ei havaittu PCB pitoisia tuotteita. Maaleissa (yl. betonimaalit) on tutkittu olevan myös PCB:tä sisältäviä tuotteita, mutta näistä ei ole vielä kattavaa tietoa tai yleistä kannanottoa menettelytavoista. Maaleista ei otettu tässä vaiheessa PCBnäytteitä, eikä niitä havaittu kohteessa merkityksellisiä määriä.13 12 MUUT JÄTTEET / HAITTA-AINEET: Elohopea. Esiintyy yleensä mm. loisteputkissa ja kohteessa metallimuodossa putkistojen lämpömittareissa. SER. Kohteessa on kiinteitä valaisimia ja muuta SER romuksi luokiteltavaa, ei inventoitu. Painekyllästetty puu. Kohteessa ei havaittu painekyllästettyjä puutuotteita. Rovaniemellä PBM Oy Jani Norvapalo Liitteet: 1. Analyysilausunnot: asbesti ja PAH 2 sivua 2. massalaskentataulukko 3 sivua 3. selitteet 2 sivua 4. pohjakuvaotteet 3 sivua14 /ASB TUTKIMUSRAPORTTI (1) ASBESTIANALYYSI Tilaaja: Tilaus-/ toimituspäivä: Kohde/ projektinumero: Kittilä Majari PBM Oy/ Jani Norvapalo Menetelmät: Tilaajan toimittamat näytteet on tutkittu optisella analyysillä käyttäen polarisaatiomikroskooppia Nikon E200 POL ja/ tai alkuaineanalyysillä käyttäen elektronimikroskooppia Leo 912 sekä alkuaineanalysaattoria (EDS) Oxford Instruments X-Max. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. TULOKSET: Näyte Tila/ materiaali: Menetelmä: Asbestipitoisuus: tunnus: VM/EM* 5 Seinälaatoitus 150x150 VM Ei sisällä asbestia pyör.r., sauma, laasti 5B Seinälaatoitus 150x150 VM Sisältää asbestia, antofylliitti pyör.r., sauma, laasti vihert. 6 Seinälaatoitus beige, rusk. VM Ei sisällä asbestia sauma, laasti 8 Lattial. 57x57, sauma, laasti VM Ei sisällä asbestia 9 Lattia 6-kulmaklinkkeri, VM Ei sisällä asbestia sauma, laasti 10 Märkätilan tapetti, liima, EM Ei sisällä asbestia tasoitteet 19 IV-kanavamassa EM Sisältää asbestia, krysotiili 20 Vesikatto kermit VM Sisältää asbestia, krysotiili *VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi Jussi Myllykangas tutkija, FM puh LABROC OY TEKNOLOGIANTIE 11, OULU KEILARANTA 4, ESPOO PUH Y-TUNNUS:15 PAH_materiaali Sivu 1/1 TESTAUSSELOSTE Laboratorion tilausnumero: _2015 Tilaaja: Pohjois-Suomen Betoni- ja maalaboratorio Näytteet saapuivat: Näytteet valmistettiin: Laboratorion näytenumero: Asiakkaan näytetunnus: Menetelmä: Yhdisteen Määritysraja Yhdiste: CAS-numero mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Naftaleeni ,0 <2,0 <2,0 Asenaftaleeni ,0 <2,0 <2,0 Asenafteeni ,0 <2,0 <2,0 Fluoreeni ,0 <2,0 <2,0 Fenantreeni ,0 <2,0 <2,0 Antraseeni ,0 <2,0 <2,0 Fluoranteeni ,0 <2,0 <2,0 Pyreeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(a)antraseeni ,0 <2,0 <2,0 Kryseeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(b)fluoranteeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(k)fluoranteeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(a)pyreeni ,0 <2,0 <2,0 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni ,0 <2,0 <2,0 Dibentso(a,h)antraseeni ,0 <2,0 <2,0 Bentso(ghi)peryleeni ,0 <2,0 <2,0 PAH-yht. <2,0 <2,0 PAH-yhdisteiden (polyaromaattiset hiilivedyt) määritys materiaalinäytteistä laboratorion sisäisellä menetelmällä. PBM/Majari/ bitumisively 16 PBM/Majari/ vesikattokermit 20 PAH-yht. on määritysrajan ylittävien yhdisteiden summa mg/kg kuivaa ainetta. Tulokset on ilmoitettu 2:lla merkitsevällä numerolla. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Menetelmän mittausepävarmuudet ovat saatavissa laboratoriosta. Raportoija: Terhi Simonen, orgaaninen analyytikko16 PBM OY ASBESTIN MASSALASKENTATAULUKKO LIITE 1 sivu 1/3 PIIRUSTUKSET / TARKENNUKSET: KOHDE: KITTILÄ MAJARI Krs Tilatarkennus Piirustus merkintä Asbestin esiintyminen rakenteessa / materiaalin tunnistenumero Määrä Yks. Näyte nro Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Toimenpideehdotus K PESUTUPA S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 40 M2 5B K V A ** 6 K PESUHUONE S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 34 M2 5B K V A ** 6 K SIIVOUSKOM S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 K SAUNA S-S LUJALEVYTYS (KIUAS PÄÄLLÄ JA VAL. SYVX2) 1,5 M2 k (aist) V A ** 6,9 K PORRASH L-K LATTIAAN ALLE JÄTETTY ASBESTIBITUMILIIMA 5 m2 3 k (aist) V A ** 4,6 K PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 5 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 K MANKELI P-PU PAHVIERISTEINEN PUTKI 7 jm k (aist) V A *** 6 K LIINAV.V. P-PU PAHVIERISTEINEN PUTKI 5 jm k (aist) V A *** 6 K KÄYTÄVÄ P-PU PAHVIERISTEINEN PUTKI KOTELOSSA, MÄÄRÄ ARVIO!! 65 jm k (aist) V A *** 6 1 PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 4,5+5,2 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 1 PESUHUONE S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 30 M2 5B K V A ** 6 1 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 1 KÄYTÄVÄT L-K LATTIAAN ALLE JÄTETTY ASBESTIBITUMILIIMA m2 3 k (aist) V A ** 4,617 PBM OY ASBESTIN MASSALASKENTATAULUKKO LIITE 1 sivu 2/3 Krs Tilatarkennus Piirustus merkintä Asbestin esiintyminen rakenteessa / materiaalin tunnistenumero Määrä Yks. Näyte nro Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Toimenpideehdotus 1 PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 42 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 2 PORRASH ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 5+6 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 2 KÄYTÄVÄT ASBESTIVINYYLILAATTA JA ASBESTIBITUMILIIMA LATTIASSA 150 m2 1 k (aist) V A ** 6,4 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 0,6 M2 5B K V A ** 6 2 WC ISO S-L SEINÄLAATOITUS, SAUMA, LAASTIT 8 M2 5B K V A ** 6 VESIKATTO VESIKATTOKERMIT, 2-3 KERROSTA 660 M2 20 K V A ** 7 / 9 ULKOSEINÄT LUJALEVYTYKSET, IKKUNAVÄLIT, YLÄOSA,PARVEKE 201 M2 15 K V A ** 9 EI MITATTU IV-KANAVAMASSOJA, EIKÄ TARKASTETTU KAIKKIA LUUKKUTIIVISTEITÄ EI MITATTU PUTKISTOERISTEITÄ RAKENTEIDEN SISÄLLÄ TAI KOTELOINNEISSA18 PBM OY ASBESTIN MASSALASKENTATAULUKKO LIITE 1 sivu 3/3 Krs Tilatarkennus Piirustus merkintä Asbestin esiintyminen rakenteessa / materiaalin tunnistenumero Määrä Yks. Näyte nro Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Toimenpideehdotus EI MITATTU VALURAUTAVIEMÄRÖINTEJÄ (LYIJY, ASBESTINARU LIITOKSISSA)19 POHJOIS-SUOMEN BETONI- Piirustus merkintä P-Pu P-V P-M S-S S-SKr S-L S-T S-K S-MT S-PT T-M L-F L-JV L-T L-MI L-K L-B L-KU K-B K-T K-PT K-KR K-SKr APO LAIP LV-U V-S IV-T IV-S IV-I IV-KR S-H J-R J-M EIK Selite Pahvieristeinen putki, jonka ulko- ja/tai sisäpinnassa asbestia Mineraalivillaeristeinen putki, jonka ulkopinnassa asbestia Asbestimassainen putki Kova seinä- tai kattolevy Kova seinälevy krokidoliittiasbestia Seinälaatoitus, asbestia laatassa ja/tai sauma- ja kiinnityslaastissa Seinässä tasoite tai laasti asbestipitoinen Seinässä oleva kiinnitysaine asbestipitoinen Muovitapetti, jonka taustapinta asbestipitoinen Seinälevytys pinnoitettua terästä Tiivistys- ja saumamassat, kitit yms. Lattialaatoitus, asbestia laatassa ja/tai sauma- ja kiinnityslaastissa Lattia, vinyyliasbestilaatta Lattiamatto joustovinyyliä Lattiassa tasoite tai laasti asbestipitoinen Massalattia asbestipitoinen Lattiassa oleva kiinnitysaine asbestipitoinen Lattia, pinnoitteen kiinnityksessä asbestipitoinen bitumiliima Lattia, asbestilujitteinen kumimatto Kattopinnoite kiinnitetty asbestipitoisella bitumiliimalla Katossa tasoite tai laasti asbestipitoinen Vesikatto pinnoitettua terästä Krokidoliitti kattopinnoitteena Kova kattolevy krokidoliittiasbestia Asbestipalo-ovet ja paloluukut Asbestia sisältäviä putkien laippatiivisteitä Uunit, kiukaat ja savuhormit Asbestisementtiset vesi- tai viemäriputket Asbestia sisältävä tiiviste (punos,naru tai levy) IV-kanavien lyönti- tai laippaliitoksissa Asbestisementtikanavat Ilmankuivaimet ja lämmönsiirtimet Krokidoliitti IV-kanavan eristeenä Asbestihuopa, -pahvi tai -kartonki, sähköasennusten suojana Julkisivun rappauslaasti asbestipitoinen Asbestia julkisivumaalissa Ei päästy / käyty tilassa PBM OY20 POHJOIS-SUOMEN BETONI- PBM OY Tulos Selite K E Sisältää asbestia Ei sisällä asbestia Laatu Selite V Vaalea asbesti ( antofylliitti, amosiitti, krysotiili ) S Sininen asbesti ( krokidoliitti ) Kunto A B C D Selite HYVÄ, Asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet tuotteeseen. Eivät pääse hengitysilmaan normaalikäytössä VÄLTTÄVÄ, Asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön yhteydessä. HEIKKO, Asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen. Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara ERITTÄIN HEIKKO, Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa oleskeltaessa suositellaan käytettävän suojaustoimenpiteitä.vnp 886/87 10 ja TSH 231/90 12 Mikäli kunto on merkitty kirjaimilla C tai D tulee toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi Pölyävyys * ** *** **** Selite ASBESTIALTISTUMISVAARA TARVIKETTA PURETTAESSA Tarvikkeet ovat vaarattomia ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. SUURI ASBESTIALTISTUMISVAARA TARVIKETTA PURKAESSA, Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. Kahden tähden tarvikkeiden purkua saavat tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisten valtuuttamat asbestipurkajat. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. SUURI ASBESTIALTISTUMISVAARA, JOS TARVIKKEESEEN KOHDISTUU MEKAANINEN RASITUS. Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteessa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa,kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia tilaan. KROKIDOLIITTIASBESTI, ALTISTUMISVAARA AINA, Paljaana ruiskutetun krokidoliitti asbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee eristää heti siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia ilmaan. Toim.pid. Selite ehdotus 1 Ei edellytä toimenpiteitä normaalikäytössä. ASBESTIPÖLYSIIVOUS, Siivous ilman suojautoimenpiteitä kielletty. 2 Suositellaan tehtäväksi osastointimenetelmällä. KORJAUS, Asbestipitoisen materiaalipinnan korjaus pölyttömäksi ja tilan 3 asbestinpölysiivous. SISÄÄN RAKENTAMINEN, (koteloiminen) 4 Asbestipitoisen materiaalin suojaaminen tai peittäminen rakennusmateriaalilla. PINNOITUS, Asbestia sisältävän rakennusmateriaalin eristämällä pinnoittamalla 5 se elastisella maalilla tai massalla. PURKU OSASTOINTIMENETELMÄLLÄ, Työkohde eristetään pölytiiviiksi muista tiloista 6 ja varustetaan asbestipölyn suodattavalla ilmankierrätyslaitteistolla KOHDEPOISTO, Asbestipölyn leviäminen estetään kohdeimulaitteella PURKUPUSSIMENETELMÄ, Asbestipitoisen materiaalin käsittely tapahtuu pölytiiviin pussin sisällä. LEVYMATERIAALIN POISTO ULKOTILOISSA KOKONAISENA, Levyt poistetaan ehjinä ja kuljetetaan kaatopaikalle pölytiiviisti pakattuina. Työssä käytetään vähintään P2 - luokan naamaria. 10 MAALIN POISTO LIUOTINAINEELLA 11 MAALIN POISTO HIEKKAPUHALTAMALLA 12 KOKONAISENA POISTO. Jätteenä sisältää asbestia. Kohdat 2-8 ja edellyttävät työsuojeluviranomaisten valtuutuksen asbestipurkutöihin.21 Kittilän yläkoulu Kellarikerros, oppilasasuntola Koulutie 12 KITTILÄ Kittilän kunta :16 S-L L-K 0m 15 S-S P-PU S-L P-PU Haahtela-kehitys Oy Pohjakuva S-L 5B P-PU m22 Kittilän yläkoulu 1 Kerros, oppilasasuntola Koulutie 12 KITTILÄ Kittilän kunta :14 Pohjakuva 0m 8 6 L-K Haahtela-kehitys Oy 9 10 S-L L-K 7 L-K 10 m23 Kittilän yläkoulu 2 Kerros, oppilasasuntola Koulutie 12 KITTILÄ Kittilän kunta :16 Pohjakuva 0m S-S S-L S-L S-L S-L S-L Haahtela-kehitys Oy 10 m Samankaltaiset tiedostot
ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma Lisätiedot HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI
Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma Lisätiedot ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS
ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS HIRVIKOSKENTIE 225 32210 LOIMAA Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Antti Wennström Rakennusinsinööri 040 455 1855 antti.wennstrom@tahtiranta.fi 30.4.2015 INSINÖÖRITOIMISTO Lisätiedot RAPORTTI. Korjausrakentaminen
Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Haitta-ainekartoitus TILAAJA Helsingin Kaupunki KOHDE LP Omenamäki,, Helsinki 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Haitta-aineet... 3 2. YHTEYSTIEDOT... 4 2.1 Kohde... Lisätiedot ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI
Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma Lisätiedot TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS
TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kasavuoren koulukeskus toimenpidealue ja optioalueet Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN +358 451 209 208 juha.mattinen@juhamattinen.fi Lisätiedot ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS
Helsinki 9.4.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Kannelmäen peruskoulu Kanneltie 1, HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI Konalankuja Lisätiedot HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI Lisätiedot HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos
HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE Lisätiedot 29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä
29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8 Lisätiedot AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset
ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus Lisätiedot EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.
!! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... Lisätiedot ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013
ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu 15 JOENSUU Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen Lisätiedot ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää
ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö lgivokau 14, 86800 }-LqAFAJÄRVI puh.o4og738791, Fax 0&7 3 1OB YLrVr ESl(AN r(au p U N t Lisätiedot PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA
PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ Lisätiedot MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT
LISÄKIRJE Sivu 1 / 1 Lisäkirje 1 Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden purku-urakka MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT Lisäykset urakanlaskentaan 1. Asbestikartoitusraportti Lisätiedot ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN
4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto Lisätiedot HAITTA-AINE KARTOITUS
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne Lisätiedot ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA
25.3.2014 Sivu 1/6 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI / KIINTEISTÖPALVELUT MYLLYTIE 3 PL 32 37801 AKAA jaakko.parviainen@akaa.fi AHA-KATSELMUS ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 Lisätiedot Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS
Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS VETURITALLI HAITTA-AINE KARTOITUS Päivämäärä 23.03.2012 Laatija Tarkastaja Kuvaus Juha Heikkilä, RI(AMK) Antti Oikari, Lisätiedot 2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy
KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti, Lisätiedot Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan Lisätiedot OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS
OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4 Lisätiedot MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS
GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti Lisätiedot HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014
HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014 VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI-53300 Lappeenranta puh. +358 20 769 8698 www.vahanen.com Lisätiedot !"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&
!"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $ Lisätiedot KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS
HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 4.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 ASBESTIANALYYSIN Lisätiedot Tilaus-/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus)
ASBESTIANALYYSI 2056/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 17.1.2014 1(1) Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Menetelmät: Näytteet Lisätiedot FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684
Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015
1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen Lisätiedot Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151
Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut Lisätiedot Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta.
I. Tanninen Oy Kortepolku 15, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 050 469 9789 Fax (017) 263 3572 ismo.tanninen@pp.inet.fi ismo.tanninen@tanninen.fi www.tanninen.fi 14.5.2013 MUISTIO Kohde: Muuruveden Lisätiedot MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI
Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS, Lisätiedot TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus
SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro Lisätiedot Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa
Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Timo Keskikuru Talotekniikan asiantuntija, FL Rakennusterveysasiantuntija Lisätiedot Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella.
KIINTEISTÖCONTROL OY www.vahinkopalvelu.com Raportti Tuomas Konsala Puh: 044-556 1132 Sertifikaatti Nro VTT-C-9740-24-13 tuomas.konsala@vahinkopalvelu.com Osoite: Talvitie 10 B106,B104 20610 Turku Asukas: Lisätiedot Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1 Lisätiedot Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.
Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO: Lisätiedot NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 As Oy Mäkärä c/o M A Hiidenheimo Kiskontie 26 00280 Helsinki NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN 1. Yleistä Näytteenoton kohteena oli As Oy Mäkärä osoitteessa Hakamaankuja 1, Espoo. Lisätiedot 40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi
1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen Lisätiedot TURVALLISUUSASIAKIRJA
Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI
POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös Lisätiedot Kosteuskartoitusraportti
Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite: Lisätiedot RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS
HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset Lisätiedot Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa
Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi. Lisätiedot Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja
Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275, Lisätiedot Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi
Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki, Lisätiedot Svärdfeltin ampumarata
SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi Lisätiedot KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012
Tutkimusraportti 8.2.2012 KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Kuva 1. Kirkniemen suunnitteilla olevan karavaanarialueen maaperätutkimusten näytteenottoa. JAKELU: Lisätiedot KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE
PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1 Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS LAUTTASAAREN KARTANO HAITTA-AINETUTKIMUS 24.11.2011
TUTKIMUSSELOSTUS LAUTTASAAREN KARTANO HAITTA-AINETUTKIMUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus Business ID 1639563-3 Tutkimusselostus 2 (29) Haitta-ainetutkimus Lisätiedot 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI
303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT Lisätiedot FRESH-PROJEKTI (Forwarding Regional Sustainable Environmental Hierarchies) Construction map
FRESH-PROJEKTI (Forwarding Regional Sustainable Environmental Hierarchies) Construction map 1. Rakennusprojektin kulku, yleistasoinen esitystapa Hanke idea Suunnittelu Toteutus Käyttöönotto - tarpeiden Lisätiedot Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA
Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja: Lisätiedot Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja
Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913 Lisätiedot Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI
Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.
Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 10.2.2016 16-134 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-1216 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 247547 (kokonaiset+ravistelu) Lisätiedot Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti
TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus) Lisätiedot Raportti Työnumero: 051321701024
Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013 Lisätiedot 2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa
Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en Lisätiedot RAPORTTI VESALAN YLÄASTE HAITTA-AINETUTKIMUS 6.5.2010
RAPORTTI VESALAN YLÄASTE HAITTA-AINETUTKIMUS VAHANEN OY Halsuantie 4, FI-00420 Helsinki +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus Business ID 1639563-3 Raportti 2 (2) Haitta-ainetutkimus Tiivistelmä Tutkimuksen Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys
TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen Lisätiedot Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA
Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737 Lisätiedot Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010
Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen Lisätiedot KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A 43440 PYLKÖNMÄKI 07.04.2016
KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A 43440 PYLKÖNMÄKI Kuntotutkimus 2 (26) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Suunnitelman laatija... 3 1.4 Lähtötietoaineisto... Lisätiedot Uudistuneet asbestimääräykset. 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen
Uudistuneet asbestimääräykset 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen 1 Uusi lainsäädäntö (kolmikantaisesti valmisteltu ja hyväksytty paketti) Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) Lisätiedot Tarkastettu omakotitalo
Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden Lisätiedot Työsuojelutarkastajien asbestipäivä Sivu 1 ()
Työsuojelutarkastajien asbestipäivä Sivu 1 () Asbestin kapselointi Asbestisaneeraukset Asbesti on erinomainen rakennusmateriaali. Sillä on kuitenkin yksi haittapuoli. Siitä irtoavat kuidut aiheuttavat Lisätiedot ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS
ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila Lisätiedot Antti Laine 040-865 5890
Tilaaja Kohde Antti Kämäräinen Myyrmäen Huolto Oy Patotie 2 01600 VANTAA 040-524 3890 As Oy Myyrinranta Koskikuja 7 E-F kellari, päiväkoti ja väestönsuoja 01600 VANTAA Päiväkoti: Liisa Filppula 09-8393 Lisätiedot Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje
Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteitä koskeva muutos 403/2009) määritellään Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012
1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark Lisätiedot HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360
Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Lisätiedot VALOKUVAT LIITE 1 1(8)
VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia Lisätiedot UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.
Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN Lisätiedot Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella
Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.
Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Lisätiedot YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI
Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI Lisätiedot YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja Lisätiedot LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.
Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu) Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.
Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä Lisätiedot VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI
VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1272940 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Pukuhuoneet ja märkätilat kuntosalin kosteusvaurioituneen seinän linjassa Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu Lisätiedot Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi
TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys Lisätiedot YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688
YMPÄRISTÖARVIOINTI Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö: Otto Lehtipuu Osoite: PL 185 Kohteen kiinteistunnus: 837-599-2-17 00101 Helsinki TEHDYT TUTKIMUKSET, Lisätiedot RS-1 KOSTEUSKARTOITUS
RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Lisätiedot KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN
KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 Kohde: Osoite: NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN Puhelin: Reima Lisätiedot MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA
Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja Lisätiedot Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)
Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut Lisätiedot Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.
Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat: Lisätiedot KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS
S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko Lisätiedot SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa
SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE Lisätiedot RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0
RAPORTTI SALON KAUPUNKI Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo Projektinumero: 1530367 Versio A0 Jakelu: Golder Associates Oy Salon kaupunki / Ari Vainio Sisällysluettelo 1.0 TEHTÄVÄN KUVAUS... 1 1.1 Johdanto... Lisätiedot Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093
Tapetointi Korjausrakentaminen TYÖOHJEET Tapetointijärjestelmä paperitapetin, vinyylitapetin, non-woven-tapetin, maalaustapetin ja lasikuitutapetin kiinnitykseen. MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093 Lisätiedot PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA
PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma) Lisätiedot Tämä hakemus tulee täyttää asbestipurkutyövaltuutuksen hakuohjeen mukaisesti. Ly-tunnus Kotipaikkakunta Lääni
PL 272 (Uimalankatu 1) 33101 TAMPERE Puh. (03) 260 8800, Fax (03) 260 8899 HAKEMUS Hämeen työsuojelupiiri PL 272 33101 TAMPERE ASBESTIPURKUTYÖVALTUUTUSHAKEMUS, jolla haetaan asbestityöstä annetun valtioneuvoston Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI Väinölänkatu 7, 00610 HELSINKI 15.08.2014 71(73)
TUTKIMUSRAPORTTI Väinölänkatu 7, 00610 HELSINKI 15.08.2014 71(73) - lämpökattilahuone, kellari, lattian vesieristeet (ylempi ja alempi), (näytteet 38 ja 39) - eteläsiipi, yläpohja, tervapaperi, (näyte Lisätiedot LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837
LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute