Source: https://pt.larsonelectronics.com/articles/detail/472
Timestamp: 2019-10-23 20:56:27+00:00
Document Index: 118179425

Matched Legal Cases: ['artigo 501', 'Artigo 501', 'Artigo 1', 'Artigo 330', 'Artigo 501', 'Artigo 501']

Artigo - Novembro 19, 2018 Por LarsonElectronics.com
Conduit vs Cabo Flexível e Sítios Combustíveis
Condutas e cabos vêm em diversos tamanhos, materiais e formas. Os componentes são suportados por cotovelos, caixas de junção, vedações, espigas e conectores, que formam um sistema de pistas. Com isso em mente, é importante saber como os vários tipos diferem e suas respectivas aplicações. O National Electric Code (NEC) também fornece várias diretrizes sobre conduítes e cabos, com provisões relativas a locais de combustível, métodos de fiação, comprimentos e condições apropriados.
Por definição, um tubo rígido é um tubo não flexível que pode ser não metálico ou metálico; e na maioria dos casos são encadeados nas extremidades para facilitar a instalação. Os eletrodutos rígidos não metálicos podem ser revestidos com plástico ou vinil (PVC) e possuem propriedades leves, de baixo custo, resistentes à corrosão e resistentes a raios UV.
Por outro lado, os conduítes rígidos metálicos (RMC, RSC) são tubos de trabalho pesado feitos de alumínio, aço, aço inoxidável ou latão - dependendo das exigências da instalação. Canalizações rígidas metálicas também podem ser galvanizadas (GRC) ou tratadas com um revestimento orgânico extra (IMC) para tornar o acessório elétrico mais resiliente contra o calor, a corrosão e outros elementos danosos no local de trabalho.
Enfatizando as características rígidas dos conduítes rígidos, essas unidades não são flexíveis. Desafios que cercam esse recurso são abordados usando conduítes de metal flexível (FMC) ou Greenfield - outro termo para o conduíte (NEC Article 501.10 1-2). Esse tipo de eletroduto parece um cabo metálico protegido por uma blindagem espiral externa. Como conduítes rígidos metálicos, os FMCs podem ser tratados com revestimentos especiais, como plástico (eletroduto de metal flexível, líquido ou flexível, LFMC), para proteção adicional em ambientes extremos (artigo 501.15 2 da NEC).
Cabos flexíveis e regulamentos NEC
Nem todas as instalações elétricas em edifícios industriais requerem condutas. Dependendo dos requisitos do local, dispositivo / máquina e projeto, os cabos blindados são usados ​​às vezes para conexões. Por exemplo, um Cabo MC-HL é um cabo revestido de metal, continuamente soldado, usado em locais perigosos, úmidos / secos, ambientes diretamente enterrados e extremos (Artigo 501.10c da NEC).
De acordo com a NEC, este tipo de cabo, bem como o tipo ITC-HL e cabos de fibra óptica (NEC Article 501.10e), só deve ser utilizado em locais industriais “com acesso público restrito”, ou seja, condições que requeiram indivíduos para instalação e manutenção adequadas. Para locais combustíveis, o tipo de cabo aplicável deve ser classificado para Classe I, Zona 501.10 ou Classe I, Divisão 1. Para cabos MC-HL, as instalações que utilizam este tipo de acessório devem aderir ao Artigo 1, Pt II da NEC. As fibras ópticas são adequadas para instalação em pistas e devem ser vedadas, com base nas práticas descritas no Artigo 330a e 501.10 da NEC.
Começando com conduítes rígidos, este tipo de acessório pode ser usado em locais subterrâneos, acima do solo, ao ar livre e explosivos (consulte as restrições e recomendações acima). Além disso, unidades não flexíveis são adequadas para dispositivos estacionários e máquinas que são fixas, contêm partes não móveis e são montadas permanentemente. O tipo específico de conduíte rígido a ser utilizado dependerá do meio ambiente, bem como dos elementos danosos presentes durante a operação.
Um sinal de saída à prova de explosão é um exemplo de uma unidade que requer conduíte rígido durante a instalação. A luz não contém partes móveis ou rotativas; e o uso de um eletroduto de metal rígido e roscado garante a conformidade com as provisões da NEC no Artigo 501.10. Outros tipos de unidades que se beneficiam de conduítes rígidos incluem os seguintes: sensores estacionários, sistemas de iluminação não portátil de montagem permanente, unidades de controle por botão, estações de controle e buzinas à prova de explosão.
Canais metálicos flexíveis e cabos flexíveis são utilizados quando os equipamentos fixos ou portáteis apresentam peças móveis ou rotativas. Além disso, os acessórios são recomendados para locais e máquinas que experimentam fortes vibrações, como motores, ventiladores rotativos e misturadores. Instalações com pistas complexas também podem usar FMCs, como sistemas de ventilação e exaustores. Variantes estanques são aplicáveis ​​a locais úmidos, enquanto os FMCs padrão são encontrados em instalações secas.
Por fim, cabos flexíveis e resistentes são recomendados para uso em ambientes explosivos, com limitações em relação ao acesso (Artigo 501.10c da NEC). Em instalações em que conduítes rígidos não são práticos, são usados ​​FMCs (as aplicações podem variar, dependendo do código de construção e das limitações relacionadas ao comprimento e tamanho).