Source: http://docplayer.fr/3954740-Notice-de-montage-et-d-entretien.html
Timestamp: 2018-04-24 21:49:32+00:00
Document Index: 208255652

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Fabienne Larocque
1 Notice de montage et d entretien Chaudière murale gaz à condensation Logamax plus GB42-24/30/45/60 Pour le professionnel Lire attentivement avant le montage et l entretien SVP (07/200) BE
2 Préface Cet appareil répond aux exigences de base des directives européennes concernées. La conformité a été prouvée. La documentation correspondante ainsi que l original de la déclaration de conformité sont déposés auprès du fabricant. La construction et le fonctionnement de la chaudière répondent aux exigences suivantes : EN 677 EN 437, EN /42/CE Directive relative aux appareils à gaz 92/42/CEE Directive relative aux exigences de rendement 2004/08/CE Directive EMV 2006/96/CE Directive relative à la basse tension Remarque Cette notice de montage et d entretien contient des informations importantes permettant d obtenir un montage, une mise en service et un entretien fiables et professionnels des chaudières de puissance 24, 30, 45 et 60 kw. Cette notice de montage et d entretien s adresse au professionnel disposant, de par sa formation, de l expérience et des connaissances suffisantes dans le domaine des installations de chauffage et de gaz. Sous réserve de modifications techniques! De légères modifications peuvent survenir dans les fonctions, les images et les caractéristiques techniques suite aux améliorations constantes apportées au matériel. Actualisation de la documentation N hésitez pas à contacter une de nos filiales belges si vous avez constaté des irrégularités ou si vous souhaitez nous soumettre vos propositions d amélioration. 2 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
3 Sommaire Sécurité et généralités Utilisation conforme Tenez compte de ces recommandations Respectez ces consignes de sécurité Tenez compte de ces recommandations concernant l eau de chauffage Outillage, matériaux et auxiliaires Recyclage Dimensions et raccordements Logamax plus GB42-24/ Logamax plus GB42-45/ Montage Contenu de la livraison Transport de la chaudière Exigences du local d installation Suspension de la chaudière Raccordement air de combustion évacuation des fumées Pertes de pression des conduits d évacuation des fumées Raccordement gaz Montage des départ et retour chauffage Raccordement de l évacuation des condensats Systèmes d évacuation des fumées Branchements électriques Raccordements du bornier Raccordement au réseau Mise en service Remplissage de l installation de chauffage Contrôle d étanchéité des conduites de gaz Purge de l arrivée de gaz Contrôle du raccordement air de combustion fumées Contrôle des équipements de l appareil Contrôle du rapport air-gaz Contrôle d étanchéité en état de marche Mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO) Tests de fonctionnement Mesure du courant d ionisation Pose de l habillage Informer l utilisateur, remise de la documentation technique Contrôleur de base BC Utilisation du contrôleur de base BC Mise en marche et arrêt de l installation de chauffage Affichage de l état de service du brûleur et réarmement du brûleur ou remise à zéro des défauts du brûleur Affichage de l état et/ou des défauts de l installation de chauffage Opérations complémentaires Test des fumées Fonctionnement à charge partielle (par ex. pendant le test des fumées) Conversion de l installation de chauffage au fonctionnement manuel Configuration de la chaudière Réglage de la puissance calorifique Définition de la valeur de consigne de l eau chaude sanitaire Définition de la température maximale de chaudière Réglage de la temporisation des pompes Mise hors service Mise hors service de l installation de chauffage par l appareil de régulation Mise hors service de l installation de chauffage en cas d urgence Révision Préparation de la chaudière pour les travaux de révision Contrôle visuel de tous les signes généraux de corrosion Contrôle d étanchéité interne Mesure du courant d ionisation Mesure de la pression de raccordement gaz (pression d écoulement) Contrôle du rapport air-gaz Contrôle d étanchéité en état de marche côté gaz Mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO) Contrôle de pression de l installation de chauffage Test de fonctionnement et de sécurité des conduits d amenée d air et d évacuation des fumées Entretien en fonction des besoins Nettoyage de l échangeur thermique, du brûleur et du siphon Contrôle du rapport air-gaz Annexe Messages de service Messages de défauts Caractéristiques techniques Réglage de la modulation de la pompe hauteur manométrique résiduelle Protocoles Protocole de mise en service Protocole de révision Protocole d entretien Déclaration de conformité Déclaration de conformité belge Index Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques! 3
4 Sécurité et généralités Sécurité et généralités Tenez compte de ces consignes pour votre sécurité.. Utilisation conforme La chaudière est conçue pour le réchauffage de l eau de chauffage et la préparation de l eau chaude sanitaire, par ex. pour les maisons individuelles ou petits collectifs. La chaudière est équipée en usine du contrôleur de base BC0 et de l'automate brûleur universel (UBA 3). Elle peut être équipée d une unité de commande (par ex. RC30) ou d un thermostat marche/arrêt (24 V) (accessoires)..2 Tenez compte de ces recommandations La chaudière ne doit être utilisée que de manière conforme et en respectant la notice de montage et d entretien. Ne faites fonctionner la chaudière qu avec les combinaisons, les accessoires et pièces détachées indiqués dans la notice de montage et d entretien. N utilisez d autres combinaisons, accessoires et pièces de rechange que si ceux-ci ont été explicitement déterminés pour l utilisation prévue et dans la mesure où ils n altèrent pas les caractéristiques de puissance ainsi que les exigences de sécurité. Les travaux d entretien et de réparation ne doivent être réalisés que par des professionnels autorisés. Vous ne devez utiliser la chaudière gaz à condensation qu avec le système d amenée d air et d évacuation des fumées spécialement conçu et agréé pour ce type de chaudière: WH/WS; DO; DO-S; GA-K; GAL-K; LAS-K; GAF-K; GA et GN. Tenez compte des autorisations locales éventuellement nécessaires pour l évacuation des fumées et le raccordement de l évacuation des condensats au réseau public des eaux usées. Tenez compte également des points suivants : La norme d'installation belge D Directives locales du bâtiment concernant les conditions de mise en place. Directives locales du bâtiment concernant les installations d amenée d air et d évacuation des fumées ainsi que le raccordement de la cheminée. Directives concernant le raccordement au réseau électrique. Réglementation technique de la société distributrice de gaz concernant le raccordement du brûleur gaz au réseau de gaz local. Prescriptions et normes relatives à l équipement technique de sécurité de l installation de chauffage à eau chaude. Directive d installation adressée à l installateur..3 Respectez ces consignes de sécurité Les ouvertures d arrivée et d évacuation de l air ne doivent être ni diminuées ni obstruées. Si vous constatez des défauts, informez-en votre installateur par écrit ainsi que du danger qu il présente. DANGER DE MORT par explosion de gaz inflammables. Risque d explosion en cas d odeur de gaz! Ne pas former de flamme! Ne pas fumer! Ne pas utiliser de briquet! Eviter la formation d étincelle! Ne pas utiliser d interrupteur électrique, téléphone, prise électrique ou sonnerie! Fermer le robinet principal de gaz! Ouvrir portes et fenêtres! Avertir les occupants de l immeuble, mais sans utiliser la sonnerie! Téléphoner à la société distributrice de gaz depuis un poste situé à l extérieur de l immeuble! Si la fuite de gaz est nettement audible, quitter immédiatement le bâtiment, empêcher toute tierce personne de pénétrer dans le bâtiment, informer la police et les pompiers depuis un poste situé à l extérieur du bâtiment. N effectuez les travaux sur les conduites de gaz que si vous disposez d une agréation..4 Tenez compte de ces recommandations concernant l eau de chauffage Rincer l installation soigneusement avant de la remplir. Pour l eau de remplissage et d appoint, utiliser exclusivement de l eau courante non traitée. Ne pas adoucir l eau par échangeur de cations. Ne pas utiliser d inhibiteurs, de produits antigel ou autres additifs! Le débit maximal autorisé pour GB42-24/30 étant de 700 l/h, ne pas installer de pompe supplémentaire. Le débit maximal autorisé pour GB42-45 étant de 2500 l/h et pour GB l/h. Si vous utilisez des conduites perméables à l oxygène, par ex. pour le chauffage par le sol, il faut utiliser un échangeur thermique de désolidarisation. De l eau de chauffe inappropriée favorise la formation de boues et de corrosion, risquant d altérer le fonctionnement et d endommager l échangeur thermique. 4 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
5 Sécurité et généralités.5 Outillage, matériaux et auxiliaires Le montage et l entretien de la chaudière nécessitent l emploi d'outils standards utilisés dans le secteur du chauffage et des installations hydrauliques et au gaz. Un diable avec sangle est également approprié..6 Recyclage Recyclez les matériaux d emballage de la chaudière en respectant l environnement. Faites recycler les composants de l installation de chauffage (par ex. chaudière ou appareil de régulation) par un établissement agréé, respectant l environnement. Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques! 5
6 2 Dimensions et raccordements 2 Dimensions et raccordements 2. Logamax plus GB42-24/30 AA X GAS VS RS RK AKO VK Fig. AA GAS AKO VS = = = = Dimensions et raccordements de la chaudière (dimensions en mm) Raccordement fumées RS = Raccordement gaz, R ½ VK = Sortie condensats, Ø 32 mm RK = Départ préparateur ECS, R ¾ Un raccord-union par anneau de serrage 28 R est joint à la livraison. Retour préparateur ECS, R ¾ Départ chaudière, Ø 28 mm Retour chaudière, Ø 28 mm CONSEIL D UTILISATION Respectez les distances minimales de la chaudière (00 mm) ainsi que les écartements nécessaires (00 mm à l avant et 800 mm sur le dessus) pour retirer l habillage. Les distances minimales suivantes X du support mural doivent être respectées pour le raccordement d un des préparateurs d eau chaude sanitaire suivants, depuis le bord supérieur de la chaudière jusqu au sol fini : Logalux S mm Logalux S mm Logalux S mm. 6 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
7 Dimensions et raccordements Logamax plus GB42-45/ AA X GAS AKO 526 RK VK > 50 > 00 Fig. 2 AA GAS AKO = = = Dimensions et raccordements de la chaudière (dimensions en mm) Raccordement fumées VK = Raccordement gaz, R ½ RK = Sortie condensats, Ø 32 mm Départ chaudière, Ø 28 mm Retour chaudière, Ø 28 mm Un raccord-union par anneau de serrage 28 R est joint à la livraison. CONSEIL D UTILISATION Respectez les distances minimales de la chaudière (50 mm) ainsi que les écartements nécessaires (00 mm à l avant et 800 mm sur le dessus) pour retirer l habillage. Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques! 7
8 3 Montage 3 Montage Exigences du local d installation DEGATS SUR L INSTALLATION dus au gel. Placez l installation de chauffage dans un local à l abri du gel. Fig. 3 Contenu de la livraison Pos. Composant Pièces Emballage Chaudière avec habillage carton 2 Support mural 3 Documentation technique 8 4 Gabarit de montage 5 Raccords-union avec bague de serrage Tabl. 5 Contenu de la livraison Les notices d utilisation en format spécial se trouvent dans la tiroir de la chaudière RISQUES D INCENDIE/DEGATS DE CHAUDIERE dus à des matériaux ou liquides inflammables ainsi qu à la pollution de l air de combustion. Ne stockez pas de matériaux ou liquides inflammables à proximidité immédiate du générateur de chaleur. N utilisez jamais de produits de nettoyage contenant du chlore ou des hydrocarbures hallogénés (contenus par ex. dans les sprays, solvants et produits de nettoyage, peintures, colles). Evitez l excès de poussière. 3. Contenu de la livraison La chaudière est livrée prémontée en usine. Vérifiez le bon état de l emballage à la livraison. Vérifiez si le contenu de la livraison est complet. 3.2 Transport de la chaudière DEGATS SUR L INSTALLATION dus à une fixation non conforme de la chaudière ainsi qu aux chocs. Pour le transport de la chaudière, utilisez des moyens appropriés, par ex. un diable avec sangle ou un monte-escalier. Fixez la chaudière sur le moyen de transport pour éviter les chutes. Si la chaudière doit être déplacée, protégez tous les composants des chocs éventuels. Tenez compte des caractéristiques de transport indiquées sur les emballages. Soulevez toujours à deux les chaudières dans leur emballage ou servez-vous d un diable ou d un monteescalier. Transportez la chaudière vers le local d installation. 8 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
9 Montage Suspension de la chaudière Tenez compte des distances minimales de montage du système concentrique d amenée d air et d évacuation des fumées indiquées dans la notice de montage du système d évacuation des fumées. CONSEIL D UTILISATION N enlevez pas le fond en polystyrène expansé pour protéger les orifices de raccordement. Ne soulevez pas la chaudière en la maintenant par le tiroir. Ne retirez pas encore les sécurités de transport des tiroirs. Pendant le montage, protégez la chaudière et la buse d amenée d air et d évacuation des fumées contre les impuretés. Retirer et recycler l emballage. Tracer les repères pour les perforations à l aide du gabarit de montage. Monter le support mural. Retirer les sécurités de transport(fig. 4). Dévisser les deux fixations à baïonnette d un quart de rotation à l aide de la clé de purge (fig. 5, pos. ). Ouvrir les fermetures à déclic (fig. 5, pos. 2). Retirer l habillage vers le haut et vers l avant (fig. 5, pos. 3), ne pas le maintenir au niveau des fermetures. Maintenir la chaudière au niveau de l habillage arrière et accrocher là sur le support mural. Positionner la chaudière horizontalement. Fig. 4 Retirer les sécurités de transport GB42-24/30 GB42-45/60 Fig. 5 Retirer l habillage Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques! 9
10 3 Montage 3.5 Raccordement air de combustion évacuation des fumées Sur les types B 23P, C 3, C 33s, C 43, C 53, C 83 et C 93, les kits de base Buderus du système d évacuation des fumées sont autorisés en combinaison avec la chaudière, conformément à la directive relative aux appareils à gaz 2009/42/CE et en tenant compte de la norme EN 483. Cette autorisation est documentée par le numéro d identification produit inscrit sur la plaque signalétique de la chaudière. Tous les types de construction disposent d un ventilateur dans le système d amenée d air (constructions x3 ). La norme d'nstallation belge NBN D5-003 doit être respectée. Les raccordements air de combustion - évacuation des fumées listés ci-dessous doivent être utilisés: WH/WS; DO; DO-S; GA-K; GAL-K; LAS-K; GAF-K; GA et GN. Type B Avec les systèmes d évacuation des fumées de type B, l air de combustion est extrait du local d installation dans lequel est montée la chaudière. Les fumées sont évacuées vers l extérieur par le système d évacuation des fumées. Type C Avec les systèmes d évacuation des fumées de type C, l air de combustion est amené vers la chaudière depuis l extérieur de la maison. Les fumées sont évacuées vers l air libre. Type B 23P La chaudière n est pas équipée d un coupe-tirage. Type C 3 La chaudière est raccordée à un système horizontal d évacuation des fumées et se trouve au même niveau de pression que l amenée d air ou l évacuation des fumées. Type C 33s La chaudière est raccordée à un système d évacuation des fumées vertical. L ouverture pour l amenée d air ou pour l évacuation des fumées se trouve sur le toit et au même niveau de pression que la chaudière. Type C 43 La chaudière est raccordée à un système central d amenée d air et d évacuation des fumées. Type C 53 La chaudière est raccordée à un système d évacuation des fumées dont l amenée d air et l évacuation des fumées se situent à un autre niveau de pression. Type C 83 La chaudière gaz à condensation est raccordée à un systéme d'amenée d'air et un systéme central d'évacuation de fumées. L évacuation des fumées se fait par tirage naturel dans le système d évacuation. Type C 93 La chaudière est raccordée à un système d évacuation des fumées vertical. Les ouvertures d arrivée d air et d évacuation des fumées se trouvent sur le toit et au même niveau de pression que la chaudière. L arrivée d air ne va toutefois pas jusqu à l embouchure, mais uniquement jusqu à la partie verticale : à partir de là, le tuyau d évacuation des fumées est entouré de l air d alimentation. 0 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
11 Montage Pertes de pression des conduits d évacuation des fumées La longueur maximale des conduits d amenée d air et d évacuation des fumées est déterminée par la perte de charge totale de tous les composants (tabl. 2). La chute de pression maximale autorisée ne doit pas être dépassée. Chute de pression des composants usuels Ø en mm 24 kw en Pa 30 kw en Pa 45 kw in Pa Chute de pression maximale Amenée d air ou évacuation des fumées concentriques Coude à 45 80/25,4 2,0 3,7-60 kw in Pa 00/50,,,8 - Coude à 90 80/25 2,2 3,3 6,0-00/50,7,8 2,7 - Conduit de fumées m 80/25,5 2,3 4,0-00/50 0,6,0,8 - Amenée d air parallèle Coude à ,7,2 2,3 5,3 00 0,2 0,4 0,7,6 Coude à ,2 4,0 7,2 6,0 00 0,9,3 2,2 4,4 Conduit de fumées m 80 0,5 0,8,5 3,6 00 0,2 0,3 0,6,4 Evacuation parallèle des fumées Coude à 45 80,2,8 3,7 8,9 00 0,4 0,6 0,9 2,0 Coude à ,0 6,0,7 26,6 00,3,9 3,5 7,2 Conduit de fumées m 80 0,8,2 2,2 5,3 00 0,3 0,5 0,8,7 Kit du passage toiture Passage toiture 80/25,0 8,0 34, Passage mural 80/25 6,5 2,0 22,0 - Tabl. 2 Chute de pression des différents composants (en Pa) Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
12 3 Montage 3.7 Raccordement gaz DANGER DE MORT dû à l explosion de gaz inflammables. N effectuez les travaux sur les conduites de gaz que si vous disposez d une agréation. Effectuer le raccordement gaz selon la norme belge NBN-D Monter un robinet d arrêt de gaz avec raccord à vis dans la conduite de raccordement gaz. Raccorder la conduite de gaz sans contrainte sur le raccordement gaz (fig. 6, pos. ). CONSEIL D UTILISATION Respectez les normes et prescriptions locales pour le raccordement du gaz. Fig. 6 Raccordement du gaz 3.8 Montage des départ et retour chauffage CONSEIL D UTILISATION Pour la protection de l ensemble de l installation de chauffage, nous recommandons l installation d un filtre sur la conduite de retour. Si la chaudière est raccordée à une installation de chauffage ancienne, l installation du filtre est impérativement nécessaire. Installez un arrêt pour le nettoyage du filtre directement en amont et en aval du filtre. Installer un robinet d entretien sur le départ et le retour (fig. 7, pos. 2 et 3) pour les travaux de révision et d entretien. Si nécessaire, monter un robinet de remplissage et de vidange sur le départ du chauffage. CONSEIL D UTILISATION Le fonctionnement de la chaudière ne nécessitant pas un débit minimum, il n est pas nécessaire d installer une soupape différentielle. La soupape de sécurité de 3 bar installée sur la GB42-45/60 peut être remplacée par une soupape de 4 bar (accessoire). Si vous utilisez des conduites perméables à l oxygène, par ex. pour le chauffage par le sol, il faut prévoir un échangeur thermique de désolidarisation. Fig Kit de raccordement du circuit de chauffage (accessoires HKA) 2 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
13 Montage 3 Rincer soigneusement les conduites et les radiateurs. Relever les dimensions de raccordement indiquées sur le gabarit de montage. Monter les raccords-union (fig. 8, pos. 3 et 4). Sur la Logamax plus GB42-24/30, monter un vase d expansion interne (accessoire, disponible auprès de Buderus) selon la notice de montage séparée ou monter un vase d expansion par le kit de raccordement du circuit de chauffage (fig. 8, pos. ) dans le retour de la chaudière. Sur la Logamax plus GB42-45/60, monter un vase d expansion externe (disponible auprès de Buderus) selon la notice de montage séparée ou monter un vase d expansion par le kit de raccordement du circuit de chauffage (fig. 8, pos. ) dans le retour de la chaudière. Raccorder les tuyaux sans contrainte. Chaudière sans préparateur externe Monter la conduite de by-pass (fig. 8, pos. 2; accessoires) entre le départ (VS) et le retour du préparateur d ECS (RS). Chaudière avec préparateur externe Raccorder le préparateur d ECS externe selon la notice de montage du préparateur et du kit de raccordement utilisés. Sur la Logamax plus GB42-45/60, installer également une pompe de charge ECS ou une vanne à trois voies externe (accessoire). 3.9 Raccordement de l évacuation des condensats Lisez dans la notice de montage du système d évacuation des fumées si les condensats doivent être évacués (voir notice de montage du système d évacuation des fumées). CONSEIL D UTILISATION Les condensats qui se trouvent dans la chaudière et éventuellement dans le conduit d évacuation des fumées doivent être évacués conformément aux prescriptions. Respectez les directives locales en vigueur. Monter le conduit d amenée d air et d évacuation des fumées selon la notice de montage du système d évacuation des fumées. Fig. 8 pos. : pos. 2: pos. 3: pos. 4: Kit de raccordement du circuit de chauffage (accessoires HKA) Raccordement du kit de raccordement du circuit de chauffage Conduite de by-pass Raccord-union (départ chauffage) Raccord-union (retour chauffage) Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques! 3
14 3 Montage 3.9. Systèmes d évacuation des fumées L adaptateur chaudière du conduit d évacuation des fumées est équipé d une évacuation intégrée des condensats (fig. 9, pos. 2). Les condensats provenant du conduit d évacuation des fumées s écoulent par le by-pass des condensats directement dans le siphon de la chaudière (fig. 9, pos. ) Branchements électriques La chaudière est équipée en usine d un contrôleur de base BC0 entièrement monté et câblé Raccordements du bornier Effectuez tous les branchements électriques dans le boîtier de raccordement. Retirez le couvercle du boîtier de raccordement (fig. 0). Fig. 9 Evacuation des condensats avec des systèmes d évacuation des fumées en PVC et aluminium 5m Abb. 0 Retirer le couvercle du boîtier de raccordement DANGER DE MORT dû au courant électrique. Les positions 5 (fig. 2, page 5) sont des raccordements basse tension et les positions 6 9 (fig. 2, page 5) sont des raccordements 230-Volt. Tenez compte du fait que les bornes 6 9 sont sous tension (230 V ; utilisables uniquement avec la configuration correspondante de l appareil de régulation et avec des hydrauliques précises), si l interrupteur principal du contrôleur de base BC0 est enclenché. Abb. Bornier 4 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
15 Montage 3 Les câbles sont dirigés vers les raccordements du bornier par le passage de câble (fig., pos. ). CONSEIL D UTILISATION Tenez compte du fonctionnement manuel pour la mise en service provisoire (voir paragraphe Conversion de l installation de chauffage au fonctionnement manuel, page 28). FA FW RC WA EV DWV PK PS PZ Réseau Raccordement des sondes Raccorder la sonde de température aux bornes FA et FW (fig. 2). Raccordement 230 Volt DEGATS SUR L INSTALLATION dus à une puissance absorbée trop élevée. Veillez à ce que la puissance absorbée totale des bornes 6 8 (voir schéma de branchement) ne dépasse pas 5 A Raccordement au réseau Insérer la fiche (fig. 3) du câble de réseau dans une prise de courant de sécurité. Fig. 2 Pos. : Pos. 2: Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Pos. 6: Pos. 7: Pos. 8: Raccordements du bornier Thermostat d ambiance RC et bus EMS (couleur de raccordement orange) Sonde de température extérieure (couleur de raccordement bleu) Thermostat Marche / Arrêt libre de potentiel (couleur de raccordement vert) Thermostat d eau chaude sanitaire (couleur de raccordement gris) Contact de commutation externe libre de potentiel pour par ex. le chauffage par le sol (couleur de raccordement rouge) Logamax plus GB42-45/60 : pompe de chauffage externe 230 V (couleur de raccordement vert). La pompe interne (accessoire) est raccordée sur la GB42-45/60 à la fiche préparée sur le faisceau de câblees, la pompe externe sur le bornier. Pompe de charge ECS 230 V (couleur de raccordement gris) Pompe de bouclage 230 V (couleur de raccordement rose) Pos. 9: Raccordement réseau 230 V AC (couleur de raccordement blanc) pos. 0: Raccordement pour vanne à trois voies externe sur la GB42-45/60 Fig. 3 Fiches de réseau Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques! 5
16 4 Mise en service 4 Mise en service Ce chapitre explique comment mettre la chaudière en service. Après avoir effectué les travaux décrits ci-dessous, remplir le protocole de mise en service (voir paragraphe 0. Protocole de mise en service, page 43). 4. Remplissage de l installation de chauffage Contrôler la pression admissible du vase d expansion de l installation de chauffage et régler si nécessaire. La chaudière doit être vide côté circuit de chauffage. La pression admissible du vase d expansion doit au moins avoir la pression statique (hauteur de l installation jusqu au milieu du vase d expansion), au minimum toutefois 0,5 bar. Placer l interrupteur mécanique de la vanne à trois voies (uniquement sur la GB42-24/30 ou la chaudière avec vanne à trois voies externe) en position médiane (fig. 4). CONSEIL D UTILISATION Les chaudières GB42-45/60 ne sont pas équipées d une vanne à trois voies interne. Dévisser le capuchon de fermeture (fig. 5, pos. ) et visser l embout de tuyauterie (fig. 5, pos. 2). Placer le tuyau rempli d eau sur le robinet de remplissage et de vidange (fig. 5, pos. 3) (chapitre.4 Tenez compte de ces recommandations concernant l eau de chauffage, page 4). Fig. 4 Interrupteur mécanique sur la vanne d inversion à trois voies 2 3 Dévisser le capuchon de protection du purgeur automatique (fig. 6) d une rotation. Ouvrir le robinet de remplissage et de vidange (fig. 5, pos. 3). Ouvrir les robinets d entretien sur le départ et le retour du chauffage. Fig. 5 Remplissage de l installation de chauffage Fig. 6 Purgeur automatique 6 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
17 Mise en service 4 Ouvrir le robinet d eau avec précaution et remplir lentement l installation de chauffage en tenant compte de l indicateur de pression (fig. 7) du circuit de chauffage. La pression de remplissage de l installation doit avoir la valeur de la pression admissible nécessaire du vase d expansion + 0,5 bar. La pression minimum est de,0 bar (sur une installation froide). La pression maximum ne doit pas dépasser 3 bar (avec une température maximale d eau de chauffage) (ouvrir la soupape de sécurité). Fermer le robinet d eau et le robinet de remplissage et de vidange. Purger l installation par les robinets de purge sur les radiateurs. Si, suite à la purge, la pression de l installation descend en-dessous de la pression de remplissage minimum, rajouter de l eau. Retirer le tuyau, dévisser et conserver l embout, visser le capuchon de fermeture. Remettre en position d origine l interrupteur mécanique de la vanne à trois voies (uniquement sur la GB42-24/30 et la chaudière avec vanne à trois voies externe). Noter la pression de l installation dans le protocole de mise en service. Injecter environ un litre d eau (par ex. avec un vaporisateur) dans le point de mesure gauche des fumées (fig. 8, pos. ) pour éviter que les fumées ne s'échappent par le siphon des condensats. 4.2 Contrôle d étanchéité des conduites de gaz Avant la première mise en service, contrôlez l étanchéité externe de l arrivée du gaz et confirmez ce test dans le protocole de mise en service. DEGATS SUR L INSTALLATION dus à un court-circuit. Recouvrez les endroits sensibles avant de détecter les fuites. Ne vaporisez pas et ne laissez pas couler le produit de détection des fuites sur les chemins de câbles, les fiches ou câbles électriques de raccordement. Fig. 7 Fig. 8 Indicateur de pression Remplir le siphon avec de l eau DANGER DE MORT dû à l explosion de gaz inflammables. Les travaux de mise en service et d entretien, risquent d entraîner des fuites sur les conduites et les raccords-union. Effectuez un contrôle d étanchéité correct. Pour la détection des fuites, n utilisez que des produits autorisés. Mettre l installation de chauffage hors tension. Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques! 7
18 4 Mise en service Vérifier l étanchéité externe de la nouvelle section de conduite jusqu au prochain point d étanchéité de la ligne gaz. La pression de contrôle à l entrée de la ligne gaz ne doit pas dépasser 50 mbar maximum. 4.3 Purge de l arrivée de gaz Desserrer de deux rotations la vis de fermeture de l embout de contrôle pour le raccordement gaz et la purge (fig. 9, pos. ) et mettre le tuyau en place. Ouvrir lentement le robinet principal du gaz. Evacuer le gaz par un tuyau vers l'extérieur. Une fois que l air ne s échappe plus, fermer le robinet principal du gaz. Retirer le tuyau et revisser à fond la vis de fermeture. GB42-24/30 GB42-45/ Contrôle du raccordement air de combustion fumées Contrôlez les points suivants : Le système d amenée d air et d évacuation des fumées prescrit a-t-il été utilisé? Les directives d application indiquées dans la notice de montage correspondante du système d évacuation des fumées ont-elles été respectées? La mesure d étanchéité a-t-elle été effectuée lors de la mise en service? Dans le cas contraire, vérifier à l aide d un appareil de mesure d étanchéité. Les valeurs limites autorisées selon la notice de montage du système d évacuation des fumées ont-elles été respectées? Fig. 9 Purge de l arrivée de gaz Type de gaz Préréglage en usine du brûleur à gaz Gaz naturel E (S) B Propane P Tabl. 3 Livré en ordre de marche avec un indice de Wobbe réglé à 4, kwh/m³ (se rapportant à 5 C, 03 mbar), applicable pour la zone d indice de Wobbe,3 5,2 kwh/m³. Gaz naturel G20 ; peut également fonctionner avec le gaz naturel G25 sans modifier le réglage. Inscription sur la plaque signalétique du type de gaz : Catégorie de gaz réglée : G20/25 2E Livré en ordre de marche et adapté au propane. Inscription sur la plaque signalétique du type de gaz : Catégorie de gaz réglée : G3 3P. Préréglage en usine du brûleur à gaz 8 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
19 Mise en service Contrôle des équipements de l appareil CONSEIL D UTILISATION Le brûleur ne doit être mis en service qu avec les injecteurs appropriés. Si nécessaire, demander au service aprèsvente de Buderus de convertir le brûleur à un autre type de gaz. GB42-24/30 Puissance chaudière Type de gaz Diamètre des injecteurs de gaz en mm 24 kw Gaz naturel E (S) B 4,45 Propane P 3,35 30 kw Gaz naturel E(S)B 4,45 Propane P 3,35 45 kw Gaz naturel E (S) B 5,30 Propane P 4,05 60 kw Gaz naturel E (S) B 7,25 2 Tabl. 4 Diamètre des injecteurs de gaz Mesure de la pression de raccordement gaz (pression d écoulement) Ouvrir au moins un robinet thermostatique de radiateur. Ne pas mettre la chaudière en marche. Fermer le robinet principal de gaz. Dévisser de deux rotations la vis de fermeture de l embout de contrôle pour la pression de raccordement gaz (fig. 20, pos. ). Placer le tuyau de mesure du manomètre sur l embout de contrôle (fig. 20, pos. 2). Ouvrir le robinet principal de gaz avec précaution. GB42-45/60 2 Fig. 20 Mesurer la pression de raccordement gaz Ouvrir le tableau de commande en appuyant légèrement. Mettre l installation de chauffage en marche avec l interrupteur marche/arrêt (voir paragraphe 5 Contrôleur de base BC0, page 25). Appuyer sur la touche Ramoneur et maintenir (env. deux secondes) jusqu à ce qu un point décimal apparaisse sur l écran. Mesurer la pression de raccordement gaz après que la LED Brûleur se soit allumée et noter la valeur mesurée dans le protocole de mise en service. Fig. 2 Ouvrir le tableau de commande Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques! 9
20 4 Mise en service La pression de raccordement gaz doit être de : mini. 7 mbar, maxi. 25 mbar, avec du gaz naturel et une pression de raccordement nominale de 20 mbar, mini. 25 mbar, maxi. 45 mbar avec du propane et une pression de raccordement nominale de 37 mbar, Appuyer plusieurs fois sur la touche Message d état jusqu à ce que l indication de température apparaisse sur l écran. Appuyer sur la touche Ramoneur pour terminer la mesure. Fermer le robinet principal de gaz. Retirer le tuyau de mesure et visser à fond la vis de fermeture de l embout de contrôle. Ouvrir le robinet principal du gaz. CONSEIL D UTILISATION Contactez la société distributrice de gaz compétente si la pression de raccordement n est pas appropriée. Si la pression de raccordement est trop élevée, installez un régulateur de pression gaz en amont de la ligne gaz. 20 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
21 Mise en service Contrôle du rapport air-gaz Mettre l installation de chauffage hors service avec l interrupteur marche/arrêt. Dévisser de deux rotations la vis de fermeture de l embout de mesure de pression du brûleur (fig. 22, pos. ). Mettre le manomètre sur zéro. Connecter le raccordement positif du manomètre à l aide d un tuyau, avec l embout de mesure de la pression du brûleur (fig. 22, pos. 2). GB42-24/30 2 GB42-45/60 2 Mettre l installation de chauffage en marche avec l interrupteur marche/arrêt. Appuyer sur la touche Ramoneur et maintenir (env. deux secondes) jusqu à ce qu un point décimal apparaisse à l écran. Appuyer sur les touches Ramoneur et Message d état et maintenir enfoncées (env. cinq secondes) jusqu à ce que Lxx (par ex. L80) s affiche sur l écran. Avec la touche Ramoneur (valeurs plus élevées) ou la touche Reset (valeurs plus faibles) régler la chaudière sur charge partielle L20. Relever la pression différentielle. La pression différentielle (p gaz p air ) doit être de 5 Pa (±5 Pa) (message sur l appareil de mesure : 0 à 0 Pa). Si le rapport air-gaz est différent, adressez-vous au service après-vente de Buderus. Fig Contrôler le rapport air-gaz = Valeurs plus faibles = Valeurs plus élevées Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques! 2
22 4 Mise en service Enregistrer la valeur de mesure dans le protocole de mise en service. Appuyer plusieurs fois sur la touche Message d état jusqu à ce que la température apparaisse à l écran. Appuyer sur la touche Ramoneur jusqu à ce que le point décimal disparaisse de l écran. Mettre l installation de chauffage hors service avec l interrupteur marche/arrêt. Enlever l appareil de mesure, visser à fond la vis dans l embout de mesure de la pression du brûleur. Mettre l installation de chauffage en service avec l interrupteur marche/arrêt. 4.7 Contrôle d étanchéité en état de marche Pendant que le brûleur est en marche, contrôlez tous les points d étanchéité sur l ensemble du parcours de gaz du brûleur, à l aide d un produit moussant. DANGER DE MORT du à l explosion de gaz inflammables. Les travaux de mise en service risquent d entraîner des fuites sur les conduites et les raccords-union. Pour détecter les fuites, n utilisez que des produits autorisés. DEGATS SUR L INSTALLATION dus à un court-circuit. Recouvrez les endroits sensibles avant de détecter les fuites. Ne vaporisez pas et ne laissez pas couler le produit de détection des fuites sur les chemins de câbles, les fiches ou câbles électriques de raccordement. 4.8 Mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO) Mesurer la teneur en monoxyde de carbone au point de mesure des fumées (fig. 23). Les valeurs de CO libre d air doivent être inférieures à 400 ppm ou 0,04 Vol.-%. Les valeurs égales ou supérieures à 400 ppm signalent un réglage défectueux du brûleur, l encrassement du brûleur ou de l échangeur thermique ou des défauts au niveau du brûleur. Constater impérativement la cause et éliminer le défaut, pendant que la chaudière est en marche. Fig. 23 Point de mesure des fumées 22 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
23 Mise en service Tests de fonctionnement Lors de la mise en service et de la révision annuelle ou de l entretien en fonction des besoins, vérifier le bon fonctionnement et, si possible, le réglage exact des dispositifs de régulation, de commande et de sécurité. L étanchéité côté gaz et hydraulique doit également être contrôlée. 4.0 Mesure du courant d ionisation Mettre l installation de chauffage hors tension avec l interrupteur marche/arrêt. Desserrer le connecteur à fiches du câble de contrôle et raccorder l appareil de mesure en série (fig. 24). Sur l appareil de mesure, sélectionner le régime courant continu µa. L appareil de mesure doit avoir une sensibilité d au moins µa. Remettre l installation sous tension avec l interrupteur marche/arrêt. Appuyer sur la touche Ramoneur et maintenir enfoncée (env. deux secondes) jusqu à ce que le point décimal apparaisse à l écran. Appuyer sur la touche Ramoneur et Message d état et maintenir enfoncées jusqu à ce que Lxx (par ex. L80) apparaisse sur l écran. Appuyer la touche Ramoneur (valeurs plus élevées) ou sur la touche Reset (valeurs plus faibles) pour régler la chaudière sur charge partielle L20. Mesurer le courant d ionisation. Celui-ci doit être > 5 µa de courant continu en charge partielle. Enregistrer la valeur mesurée dans le protocole de mise en service. Appuyer plusieurs fois sur la touche Message d état jusqu à ce que la température apparaisse sur l écran. Appuyer sur la touche Ramoneur pour terminer la mesure. Mettre l installation de chauffage hors tension avec l interrupteur marche/arrêt. Retirer l appareil de mesure et assembler le connecteur à fiches. Remettre l installation de chauffage sous tension avec l interrupteur marche/arrêt. Fig Mesure du courant d ionisation = Valeurs plus faibles = Valeurs plus élevées Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques! 23
24 4 Mise en service Appuyer sur le tiroir (fig. 25) pour remettre le tableau de commande en place. Fig. 25 Fermer le tableau de commande 4. Pose de l habillage Accrocher l habillage et fermer les fermetures à déclic (fig. 26). Ne pas soulever l habillage en le maintenant aux fermetures! Fermer les fermetures à baïonnette avec la clé de purge. 4.2 Informer l utilisateur, remise de la documentation technique Informez l opérateur du fonctionnement de l installation de chauffage et de l utilisation de la chaudière. Remettez-lui les documents techniques. Fig. 26 Pose de l habillage 24 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
25 Contrôleur de base BC0 5 5 Contrôleur de base BC0 5. Utilisation du contrôleur de base BC Fig. 27 pos. : pos. 2: pos. 3: pos. 4: pos. 5: pos. 6: Contrôleur de base BC0 Eléments de commande Interrupteur marche/arrêt Bouton rotatif pour la valeur de consigne d eau chaude sanitaire LED Préparation d ECS Ecran pour le message d état Bouton rotatif pour la température maximale de chaudière LED Demande de chauffe pos. 7: Plaque de base avec point de connexion pour une unité de commande supplémentaire (derrière le cache) pos. 8: LED Brûleur (Marche/Arrêt) pos. 9: Douille de connexion pour la fiche de diagnostic pos. 0: Touche Message d état pos. : Touche Ramoneur pos. 2: Touche Reset (touche de réarmement) 5.. Mise en marche et arrêt de l installation de chauffage Mise en marche de l installation de chauffage Positionner l interrupteur marche/arrêt du contrôleur de base BC0 sur (marche). Arrêt de l installation de chauffage Positionner l interrupteur marche/arrêt du contrôleur de base BC0 sur 0 (arrêt) Affichage de l état de service du brûleur et réarmement du brûleur ou remise à zéro des défauts du brûleur Affichage de l état de service du brûleur La LED signale l état de service du brûleur. LED Etat Explication Marche Brûleur en marche Arrêt Brûleur à l arrêt L eau de chaudière est en train d être réchauffée. L eau de chaudière est dans la zone de température souhaitée ou il n y a pas de demande de chauffe. Tabl. 5 Signification des LED Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques! 25
26 5 Contrôleur de base BC0 Réarmement du brûleur ou remise à zéro des défauts du brûleur Si le brûleur (automate de combustion) est sur défaut, vous pouvez remettre à zéro en appuyant sur la touche Reset. Ceci n est nécessaire que pour des défauts verrouillants. Les défauts bloquants s annulent d euxmêmes une fois que la cause est éliminée. Appuyer sur la touche Reset pour annuler le défaut. L écran affiche re pendant la remise à zéro. Celle-ci n est possible qu en cas de défaut. re CONSEIL D UTILISATION Si le brûleur se remet sur défaut après la remise à zéro, il faut éliminer la panne à l aide des instructions de service. Si nécessaire, adressez-vous à votre fournisseur Affichage de l état et/ou des défauts de l installation de chauffage L écran du contrôleur de base BC0 affiche l état de l installation de chauffage. En cas de défaut, l écran affiche le défaut ou l avertissement sous forme de code (voir paragraphe 9.2 Messages de défauts, page 38). En cas de défaut verrouillant, le message d état clignote. Appuyer sur la touche Message d état pour passer d un message d état à un autre ou pour déchiffrer le code de service ou de défaut. Eliminer le défaut à l aide des instructions de service de la chaudière. 26 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
27 Contrôleur de base BC0 5 Les messages de défaut suivants peuvent s afficher, selon l état de service : Affichage (exemples) 60 P0.8 H 7 P0. P.5 -H (alternativement) -H 60 P0.8 Zone de valeur Explication Nombre Température actuelle de l eau de chaudière Etat de service/aide > P.0 Pression actuelle de l installation (en bar) 2 Etat de service normal Message de service : état actuel de l EMS P P0.8 Avertissement 2 : La pression de l installation est trop faible (entre 0,2 et 0,8 bar) Message de service : état actuel de l EMS Nombre Température actuelle de l eau de chaudière P P0.8 Pression actuelle de l installation (en bar) 2 (clignote) < P0.2 Défaut 2 : La pression de l installation est beaucoup trop faible (< 0,2 bar) P0. Nombre > 200 Code défaut Eliminer le défaut à l aide des instructions de service de la chaudière. Nombre Température actuelle de l eau de chaudière < P0.2 Pression actuelle de l installation (en bar) 2 Avertissement L installation de chauffage reste en marche entre 0,8 et 0,2bar. Remplir l installation de chauffage et régler la pression de remplissage minimum (,0 bar). La pression de l installation est affichée pendant 0 minutes, puis l affichage standard réapparaît. Défaut Le brûleur et la pompe de circuit chaudière sont hors service. La protection antigel est active jusqu à 0,bar. L installation de chauffage ne se remet en marche qu à partir de,0 bar. Remplir l installation de chauffage et régler la pression de remplissage minimum (,0 bar). La pression de l installation est affichée pendant 0 minutes, puis l affichage standard réapparaît. 3A A2 - (clignote en partie) P.5 Combinaison lettres - chiffres Nombre > 200 Code de service Code défaut Eliminer le défaut à l aide des instructions de service de la chaudière. Nombre Température actuelle de l eau de chaudière > P.0 Pression actuelle de l installation (en bar) 2 Défaut Les défauts verrouillants (l affichage clignote) doivent être remis à zéro avec la touche Reset. Les défauts bloquants s annulent automatiquement dès que la cause est éliminée. Les défauts bloquants durables doivent être éliminés à l aide des instructions de service de la chaudière. A00... A99 Code de service Défaut de l installation Ces défauts sont constatés sur l installation de 86 Nombre > 800 Code défaut chauffage et ne limitent pas le fonctionnement du Eliminer le défaut à l aide des instructions de brûleur. service de la chaudière. -H 6 P.5 (clignote) Message de service : état actuel de l EMS Nombre Température actuelle de l eau de chaudière > P.0 Pression actuelle de l installation (en bar) 2 Défaut Pas de communication entre le BC0 et l'automate de combustion au gaz. Défaut Eliminer le défaut à l aide des instructions de service de la chaudière. Vérifier les raccordements des deux appareils. Vérifier les conduites de communication. Tabl. 6 Messages d état possibles Affichage standard pour cet état de service. Ce message apparaît après 5 minutes, si aucune touche n est enfoncée. 2 N est affichée que si l EMS (Energie-Management-System) enregistre la pression de l installation de manière numérique. Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques! 27
28 5 Contrôleur de base BC0 5.2 Opérations complémentaires 5.2. Test des fumées La touche Ramoneur est utilisée pour le test des fumées. La régulation du chauffage fonctionne pendant 30 minutes à la température maximale de départ. Celle-ci est réglée avec le contrôleur de base BC0 à l aide du bouton rotatif Température maximale de chaudière. Pendant le test des fumées, le point décimal apparaît sur l affichage d état. Appuyer sur la touche Ramoneur (< 5 secondes) jusqu à ce que le point décimal apparaisse sur l écran. Effectuer le test des fumées. Appuyer sur la touche Ramoneur pour arrêter le test des fumées Fonctionnement à charge partielle (par ex. pendant le test des fumées) Pendant le test des fumées, vous pouvez faire fonctionner la chaudière à puissance réduite. La réduction n est valable que pour la durée du test des fumées. Appuyer sur la touche Ramoneur (maxi. 2 secondes) jusqu à ce que le point décimal de l affichage d état s allume. Le test des fumées est alors enclenché. Appuyer sur les touches Ramoneur et Message d état (env. 5 secondes) et maintenir la touche enfoncée pour accéder à la charge partielle. Appuyer sur la touche Reset pour réduire en pourcentage la puissance de la chaudière. Exemple : Puissance chaudière réduite à 50 % de sa puissance nominale. Appuyer sur la touche Ramoneur pour augmenter en pourcentage la puissance de la chaudière. Appuyer sur la touche Message d état jusqu à ce que la température s affiche à l écran. Appuyer sur la touche Ramoneur jusqu à ce que le point décimal disparaisse de l écran. L Conversion de l installation de chauffage au fonctionnement manuel En mode manuel, l installation de chauffage peut fonctionner indépendamment d une unité de commande. La chaudière fonctionne avec la température d eau de chaudière réglée à l aide du bouton rotatif droit, en tant que valeur de consigne. En mode manuel, le point décimal clignote sur l écran. Appuyer sur la touche Ramoneur (plus de 5 secondes) jusqu à ce que le point décimal clignote sur l écran. Tourner le bouton rotatif pour régler la température maximale d eau de chaudière (température de départ chaudière). 28 Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques!
29 Contrôleur de base BC0 5 Appuyer sur la touche Ramoneur pour terminer le mode manuel. DEGATS SUR L INSTALLATION en cas de chauffage par le sol : dus à la surchauffe des conduites. Limitez la température maximale d eau de chaudière à l aide du bouton rotatif Température maximale de chaudière à la température de départ autorisée du circuit de chauffage par le sol (par ex C). DEGATS SUR L INSTALLATION dus au gel. L installation risque de geler après une coupure de réseau ou de l alimentation en courant, le mode manuel n étant alors plus actif. Réactivez le mode manuel après la mise en marche afin que l installation de chauffage reste en service (en particulier en cas de risque de gel). Position du régulateur en % Puissance calorifique en kw (±5 %) Puissance de chaudière 24 kw Puissance de chaudière 30 kw L20 4,8 6 L30 7,2 8,7 L40 9,6,7 L50 2 4,8 L60 4,4 7,8 L70 6,8 20,9 L80 9,2 23,9 L90 2,6 27 L Tabl. 7 Puissance calorifique 5.3 Configuration de la chaudière 5.3. Réglage de la puissance calorifique Régler la puissance calorifique selon les besoins thermiques (tabl. 7). Appuyer sur la touche Ramoneur et Message d état et maintenir enfoncée jusqu à ce qu un L avec un nombre à deux chiffres (par ex. L80) ou un L avec deux traits d union (L--) s affichent à l écran. Réglage en usine L--. Appuyer sur la touche Ramoneur (valeurs plus élevées) ou sur la touche Reset (valeurs plus faibles) pour régler la puissance calorifique en continu. Appuyer sur la touche Message d état pour confirmer le réglage Définition de la valeur de consigne de l eau chaude sanitaire Tourner le bouton rotatif Valeur de consigne d ECS pour définir la température souhaitée de l eau chaude sanitaire dans le préparateur d ECS. L-- + / Etat Explication LED 0 Arrêt Pas d alimentation en eau chaude sanitaire (uniquement mode chauffage). Arrêt Marche 3 Eco Mode économique 2, température d ECS 60 C Tabl. 8 Réglages du bouton rotatif Valeur de consigne d ECS L eau chaude sanitaire n est réchauffée à 60 C que si la température a nettement diminué. Le nombre de démarrages du brûleur est alors réduit et l énergie économisée. Mais l eau peut être un peu plus froide au départ. Cette fonction est optimisée pour les appareils avec préparation d ECS intégrée (appareils mixtes). En combinaison avec la chaudière, nous recommandons le réglage Aut si une supplémentaire est existante. 2 Le programme de chauffage (horloge) du contrôleur d ambiance restant actif, l eau chaude sanitaire n est pas réchauffée en mode nuit. 3 La LED située sous le bouton rotatif est allumée si l eau chaude sanitaire est rechargée ou si la température d ECS est inférieure à la valeur de consigne (demande de chauffe). Logamax plus GB42-24/30/45/60 - Sous réserves de modifications techniques! 29
722 200 /2006 BE (fr) Pour le professionnel Instructions de service Chaudière gaz à condensation Logamax plus GB42-5/24/30/45/60 Lire attentivement avant le diagnostic de défaut! 5 6 4 3 7 2 0 8 9 20 9
720 3400 /99 FR Notice de montage et d'entretien Chaudières murales au gaz Logamax U24 / U24 K Brûleur réglé au gaz naturel prêt pour la mise en service A conserver SVP Pour le professionnel Sommaire Prescriptions
7200 0300-08/2001 BE (FR) Pour l nstallateur Notice de montage et d entretien Chaudière au gaz à condensation Logamax plus GB112-23 K Buderus Brûleur réglé au gaz naturel prêt pour la mise en service Prière
Notice de montage et d entretien Centrale de chauffage compacte à condensation 67206402-00.TD Logamax plus GB52-6 Logamax plus GB52-24 Logamax plus GB52-24K Pour le professionel A lire attentivement avant
Notice d installation et d entretien Chaudière gaz à condensation 6 720 641 354-00.2itl Logano plus GB212 6 720 641 377 (2011/08) BE/CH/LU Table des matières Table des matières 1 Explication des symboles
Notice d installation et d entretien pour le professionnel Logano plus. GB212-15...50 kw. A lire attentivement avant l installation et la maintenance.
Chaudière gaz à condensation 6 720 811 219 (2014/04) BE 6 720 641 354-00.3T Notice d installation et d entretien pour le professionnel Logano plus GB212-15...50 kw A lire attentivement avant l installation