Source: http://docplayer.cz/16720224-15-2227-d-1-4-1-1-1-k-papirne-26-312-00-plzen-czech-republic-predavaci-stanice-usti-nad-labem-ustecky-kraj-vaclav-zenisek-vaclav-zenisek-dps.html
Timestamp: 2018-11-16 02:12:51+00:00
Document Index: 24283563

Matched Legal Cases: ['čl. 9', 'zákona č. 68', 'zákona č. 191', 'zákona č. 223', 'zákona č. 345', 'zákona č. 379', 'zákona č. 227', 'zákona č. 281', 'zákona č. 424', 'zákona č. 420', 'zákona č. 167', 'zákona č. 350', 'zákona č. 359', 'zákona č. 694', 'zákona č. 180', 'zákona č. 177', 'zákona č. 186', 'zákona č. 214', 'zákona č. 574', 'zákona č. 393', 'zákona č. 124', 'zákona č. 223', 'zákona č. 299', 'zákona č. 53', 'zákona č. 165', 'zákona č. 318', 'zákona č. 151', 'zákona č. 262', 'zákona č. 278', 'zákona č. 356', 'zákona č. 670', 'zákona č. 186', 'zákona č. 342', 'zákona č. 296', 'zákona č. 124', 'zákona č. 158', 'zákona č. 223', 'zákona č. 227', 'zákona č. 281', 'zákona č. 155', 'zákona č. 211', 'zákona č. 299', 'zákona č. 420', 'zákona č.165', 'zákona č. 350', 'zákona č. 93', 'zákona č. 163', 'zákona č. 186', 'zákona č. 216', 'zákona č. 124', 'zákona č. 436', 'zákona č. 223', 'zákona č. 227', 'zákona č. 38', 'zákona č. 85', 'zákona č. 167', 'zákona č. 350', 'zákona č. 585', 'zákona č. 181', 'zákona č. 261', 'zákona č. 296', 'zákona č. 362', 'zákona č. 357', 'zákona č. 116', 'zákona č. 121', 'zákona č. 126', 'zákona č. 294', 'zákona č. 305', 'zákona č. 306', 'zákona č. 382', 'zákona č. 451', 'zákona č. 320', 'zákona č. 326', 'zákona č. 286', 'zákona č. 462', 'zákona č. 347', 'zákona č. 377', 'zákona č. 427', 'zákona č. 73', 'zákona č. 180', 'zákona č. 185', 'zákona č. 466', 'zákona č. 341', 'zákona č. 364', 'zákona č. 365', 'zákona č. 367', 'zákona č. 429', 'zákona č. 375', 'zákona č. 167', 'zákona č. 385', 'zákona č. 396', 'zákona č. 399', 'zákona č. 472', 'zákona č. 362', 'zákona č. 189', 'zákona č. 223', 'zákona č. 365', 'zákona č. 375', 'zákona č. 225', 'zákona č. 164', 'zákona č. 275', 'zákona č. 224', 'zákona č. 189', 'zákona č. 153', 'zákona č. 350']

D K Papírně 26, Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS - PDF
D K Papírně 26, Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS
Download "15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS"
1 K Papírně 26, Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION OBJEKT/OBJECT ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ PŘEDÁVACÍ STANICE ČÁST/PART TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ OBSAH/DRAWING TITLE TECHNICKÁ ZPRÁVA POZNÁMKA/NOTE Č.A. 258_2015 Č./No. PŘEDMĚT REVIZE / REVISION SPECIFICACION DATUM/ DATE SCHVÁLIL/APPROVED PODPIS/SUBMITED REVIZE/REVISIONS VÁCLAV ŽENÍŠEK PROJEKTANT/ARCHITEKT ING. JANA PRAŽÁKOVÁ KONTROLOVAL/CHECKED STUPEŇ PD/ PDSTAGE MĚŘÍTKO/SCALE DATUM/DATE POZNÁMKA/NOTE D VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS A4 5/2015
2 2 OBSAH : 1. Úvod Podklady Stávající stav Technické parametry Parametry páry a kondenzátu Sekundární topná voda Tepelná bilance Navržená technologie Přípojná hodnota zdroje tepla Parní přípojka Kondenzátní hospodářství Sekundární okruh otopné vody Příprava teplé vody Bezpečnostní výstroj a expanzní zařízení Kvalita vody Řídící systém kompaktní předávací stanice pára-horká voda Dodávka kompaktní předávací stanice Montáže Rozvody otopné vody Hydraulická stabilita Nátěry Izolace tepelné Uložení potrubí Zkoušky zařízení Zkouška rozvodů ÚT Zkouška těsnosti Provozní zkouška - dilatační Provozní zkouška - topná Zkoušky rozvodů páry a kondenzátu Bezpečnost a hygiena zdraví Požadavky na profese Související normy, zákony Související vyhlášky... 15
3 3 1. Úvod Projektová dokumentace řeší rekonstrukci tlakově nezávislé předávací stanice typu pára-voda v prostorách předávací stanice tepla v objektu OIP Ústí nad Labem. Instalace se provádí z důvodu dosluhujícího stávajícího zařízení technologie předávací stanice. KPS pára-voda bude zajišťovat ohřev otopné vody pro objekt OIP Ústí nad Labem. Výroba kompaktní předávací stanice bude certifikována dle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC. 2. Podklady - jednání s investorem, - ČSN, EN, zákony a vyhlášky související s projektováním vytápění a ZTI, - technické podmínky technologického vybavení, - nabídka kompaktní předávací stanice - zaměření stávajícího stavu, - projekční a instalační předpisy jednotlivých navržených referenčních komponentů. 3. Stávající stav Do objektu je z přilehlé komunikace ul. SNP přivedena parní přípojka potrubím DN50 a kondenzátní potrubí je průměru 44,5/3 (DN40). U komunikace se nachází odbočná šachta, která je vybavena hlavními uzávěry. Potrubí jsou do objektu přivedena neprůlezným topným kanálem přímo do prostor předávací stanice. Dle původní projektové dokumentace byla potřeba tepla na vytápění objektu 187,6kW, pro vzduchotechniku 48,5kW a pro ohřev teplé vody 89,3kW. Celkový výkon byl uvažován 325,4kW. V objektu jsou v současné době v provozu čtyři topné okruhy: 1. okruh - vytápění budovy 2. okruh kanceláře 1.PP (původní okruh - byt správce) 3. okruh - ubytovny 4. okruh - zasedací místnost, okruh vybaven vlastním oběhovým čerpadlem s ručním ovládáním, uvádění do provozu pouze při využití místnosti (čerpadlo WILO TOP S25/7) Původní tlak páry byl redukován na provozní přetlak 30 kpa a tomuto přetlaku odpovídaly výkonově navržené protiproudé výměníky 2x výměník U s měděnými trubkami PN6/6 a výhřevné ploše 16m 2 typu Pu-22 o výkonu 156 kw, instalované dva výměníky tvoří dostatečnou rezervu výkonu. Pro omezení úniku brýdových par z uvolněného kondenzátu nízkotlaké páry, byl osazen chladič kondenzátu a chlazení se provádělo vratnou topnou vodou teplovodního systému. Jako chladič byl osazen protiproudý výměník U s měděnými trubkami PN6/6 a výhřevné ploše 4m 2 typu Pu-21. V současné době je chladič již mimo provoz. Dnes je provozován provozní přetlak redukované páry do výměníků 300 kpa v původním zařízení. Kondenzát od spotřebičů je veden do odvětrávací nádoby (expandéru - DN200 dl. 500mm) a z ní byl přes původní bubnový měřič kondenzátu veden do sběrné nádoby o rozměrech 700 x 1000 x 800mm (š x h x v). Bubnový měřič byl již demontován. Jedná se o otevřenou nádobu s odvětráním přes střechu objektu. Ze sběrné nádoby je kondenzát přečerpáván do centrálních rozvodů pomocí dvou odstředivých čerpadel typu Sigma VL-1-D/IV (Q=60 l/min H=36m, P=1,5kW) ovládaných plovákovým spínačem. Jedno čerpadlo tvoří 100% rezervu.
4 4 Sekundární teplovodní rozvod je z výměníků veden na rozdělovač otopné vody, odkud jsou napojeny jednotlivé otopné okruhy. Teplota otopné vody je regulována pomocí regulačního ventilu se servopohonem na přívodu páry do jednotlivého výměníku. Společné vratné potrubí otopné vody vedené od sběrače je před napojením na výměníky vybaveno oběhovým čerpadlem typu 65-NTC Jedno tvoří opět 100% rezervu. V současné době je již jedno původní čerpadlo nahrazeno novým elektronickým fy WILO typ E30/1-10. Na vratném potrubí otopné vody do výměníků je osazen fakturační měřič tepla. Hlavní ležaté rozvody z ocelových trub jsou vedeny volně pod stropem 1.PP k jednotlivým stoupačkám. Ve vytápěných prostorách jsou instalována litinová a ocelová článková tělesa, která jsou již opatřena novými radiátorovými ventily s hlavicí termostatického ovládání (fy Danfoss). V zasedací místnosti ve 3.NP jsou pro zajištění přívodu čerstvého vzduchu osazeny pod okny tři VZT jednotky, které jsou původní, jedna jednotka je již nefunkční. 4. Technické parametry Zdroj tepla: TEPLÁRNA TRMICE SOUČÁST DIVIZE VÝROBA ČEZ, a.s. 4.1 Parametry páry a kondenzátu Teplota páry C Přetlak páry 0,6-1,4MPa Konstrukční teplota páry 220 C Konstrukční tlak páry 2,5 MPa Entalpie kj/kg Teplota kondenzátu do 62 C Max. teplota kondenzátu 90 C Konstrukční teplota kondenzátu 130 C Protitlak na straně kondenzátu 0,1-0,2 MPa Konstrukční tlak kondenzát 1,6 MPa 4.2 Sekundární topná voda Okruh TEPELNÝ SPÁD (VÝPOČTOVÝ) TEPELNÝ VÝKON [kw] OBJEMOVÝ PRŮTOK [m3/hod] Tlaková ztráta okruhu bez KPS [kpa] V1 hlavní budova 70/55 C 99 5, V2 byt správce 70/55 C 4 0, V3 - ubytovna 70/55 C 5 0, V4 - vzduchotechnika 80/60 C 44 1, JMENOVITÝ PROVOZNÍ TLAK OTEVÍRACÍ TLAK POJISTNÉHO VENTILU PN6 0,3MPa 4.3 Tepelná bilance Potřeba tepla pro vytápění 152 kw 5. Navržená technologie 5.1 Přípojná hodnota zdroje tepla Dle ČSN Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž se stanoví tzv. přípojný tepelný výkon u vytápění objektu s přerušovaným větráním a přípravou teplé vody se stanoví jako: Φ PRIP = 152 kw
5 5 Pro stanovení přípojné hodnoty přípravy topné vody a teplé vody je navržena hodnota Φ PRIP = 152 kw. S ohledem na navržený systém a topné médium je navržena pro ohřev topné vody tlakově nezávislá kompaktní předávací stanice typu pára - voda regulace škrcením UT CH 152kW (modul HPS, R+S, kondenzátní hospodářství, úpravny vody). 5.2 Parní přípojka Nové moduly kompaktní předávací stanice budou napojeny na stávající parní přípojku pro objekt předávací stanice. Ve společném parním potrubí v KPS bude umístěn regulační ventil DN25 s pohonem s havarijní funkcí. Nové potrubí v předávací stanici bude vedeno dle výkresové části dokumentace. 5.3 Kondenzátní hospodářství Veškerý kondenzát z předávací stanice bude vracen nově instalovaným přečerpáváním do stávající kondenzátní sítě. Napojení potrubí bude provedeno dle výkresové části dokumentace. Měření množství odebraného tepla pro vytápění bude měřeno na straně sekundáru pomocí měřiče tepla, který je dodávkou dodavatele tepla. Dle vyjádření dodavatele tepla bude stávající měřič tepla vyměněn. Bude osazen nový měřič tepla, parametry: Qn 6 s montážní délkou 260 mm, závitové připojení G5/4, návarky pro jímky R1/2x65mm průměr 5,8mm. Instalace kompletu měření tepla bude provedena dle požadavků dodavatele tepla, ČSN EN a montážních a instalačních pokynů výrobce. Montáž KPL měření spotřeby tepla bude provádět pouze montážní organizace mající řádné oprávnění ČMI. 5.4 Sekundární okruh otopné vody Konstantní otopná voda o výpočtovém tepelném spádu 70/55 C pro radiátory a 80/60 C pro vzduchotechniku bude připravována pomocí trubkového nerezového výměníku typu pára-voda. Regulace výkonu výměníku dle požadované výstupní teploty sekundárního média je řízena škrcením trubkového výměníku kondenzátem pomocí regulačního ventilu s pohonem s havarijní funkcí. Jm. výkon výměníku je 152 kw. Výstup primární otopné vody z KPS bude přiveden do rozdělovače sběrače, ze kterého bude členěn do třech samostatně regulovaných okruhů pro vytápění (V1-hlavní budova, V2 byt správce, V3 ubytovna) a okruhu pro VZT V1 ÚT hlavní budova Výstup otopné vody z okruhu bude dopojen na stávající potrubí. Cirkulaci otopné vody okruhu bude zajišťovat oběhové čerpadlo v provedení s plynulou regulací otáček s řízením 0-10V. Předpokládaná ztráta okruhu je 50 kpa a jmenovitý průtok otopné vody 5,675 m 3 /h. Parametry pro seřízení čerpadla: proporcionální tlak, dopravní výška 50 kpa. Regulace výkonu okruhu, dle požadované potřeby pro vytápění příslušné části objektu, bude řízena trojcestným regulačním ventilem s elektrickým pohonem pro ventily se zdvihem 20mm, s řídicím signálem DC V a napájením AC /DC 24V V2 ÚT byt správce Výstup otopné vody z okruhu bude dopojen na stávající potrubí. Cirkulaci otopné vody okruhu bude zajišťovat oběhové čerpadlo v provedení s plynulou regulací otáček s řízením 0-10V. Předpokládaná ztráta okruhu je 36 kpa a jmenovitý průtok otopné vody 0,229 m 3 /h. Parametry pro seřízení čerpadla: proporcionální tlak, dopravní výška 36 kpa. Regulace výkonu okruhu, dle požadované potřeby pro vytápění příslušné části objektu, bude řízena trojcestným regulačním ventilem s elektrickým pohonem pro ventily se zdvihem 20mm, s řídicím signálem DC V a napájením AC /DC 24V.
6 V3 ÚT ubytovna Výstup otopné vody z okruhu bude dopojen na stávající potrubí. Cirkulaci otopné vody okruhu bude zajišťovat oběhové čerpadlo v provedení s plynulou regulací otáček s řízením 0-10V. Předpokládaná ztráta okruhu je 50 kpa a jmenovitý průtok otopné vody 0,287 m 3 /h. Parametry pro seřízení čerpadla: proporcionální tlak, dopravní výška 36 kpa. Regulace výkonu okruhu, dle požadované potřeby pro vytápění příslušné části objektu, bude řízena trojcestným regulačním ventilem s elektrickým pohonem pro ventily se zdvihem 20mm, s řídicím signálem DC V a napájením AC /DC 24V ÚT vzduchotechnika Výstup otopné vody z okruhu bude dopojen na stávající potrubí. Cirkulaci otopné vody okruhu bude zajišťovat oběhové čerpadlo v provedení s plynulou regulací otáček s řízením 0-10V. Předpokládaná ztráta okruhu je 110 kpa a jmenovitý průtok otopné vody 1,892 m 3 /h. Parametry pro seřízení čerpadla: konstantní tlak, dopravní výška 110 kpa. Regulace výkonu okruhu, dle požadované potřeby pro vytápění příslušné části objektu, bude řízena přímo regulačním ventilem v KPS 152kW (hrubý ekviterm). 5.5 Příprava teplé vody Není požadována. Bude probíhat stávajícím decentralizovaným způsobem pomocí el.ohřívačů TV. 5.6 Bezpečnostní výstroj a expanzní zařízení Trubkový výměník bude na výstupu otopné vody osazen 1 ks pojistného ventilu, který splňuje evropskou směrnici pro tlakové zařízení 97/23/EC o dimenzi DN20, se zaručeným výtokem 258 kg/hod a s otevíracím přetlakem 0,3 MPa. V pojistném úseku bude dále osazen havarijní termostat, manometr a teploměr. Jako expanzní zařízení bude sloužit tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 250l PN6. Pro doplňování otopné vody do otopné soustavy bude sloužit úpravna vody kapacita 20 s objemovým řízením a dávkovacím čerpadlem. Doplňování topného systému je prováděno automaticky dopouštěním z rozvodů studené vody pomocí solenoidového ventilu do okruhu ÚT. Měření doplňované vody bude prováděno vodoměrem s impulsním výstupem Qn=1,5 m 3 /h. Na přívodu pitné vody pro dopouštění bude instalován potrubní oddělovač typ DN15, který slouží pro ochranu rozvodu pitné vody před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem nebo zpětným nasátím. Může být použit pro ochranu do rizikové třídy 3 dle ČSN EN Potrubní oddělovač bude odpovídat konstrukčním požadavkům typu 2 dle normy ČSN EN Bezpečnostní výstroj a expanzní zařízení je součástí dodávky KPS. Výroba kompaktní předávací stanice bude odpovídat požadavkům evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC. 5.7 Kvalita vody Pro plnění a doplňování sekundárního okruhu vytápění je možné používat pouze upravenou vodu, která odpovídá požadavkům dle ČSN a má následující hodnoty: Otopná voda: Hodnota ph při 25 C min.8,5 Zjevná zásaditost 0,5 až 1,5 mmol/l Přebytek Na2SO3 10 až 40 mg/l Přebytek P2O2 5 až 15 mg/l Voda doplňovací: Tvrdost max.1,0 mmol/l
7 7 Obsah vápníku max. 0,3 mmol/l 5.8 Řídící systém kompaktní předávací stanice pára-horká voda Viz. samostatný projekt měření a regulace. Řízení kompaktní předávací stanice je navrženo s využitím volně programovatelného řídicího systému. Regulace výkonu bude prováděna v závislosti na venkovní teplotě a dle skutečných potřeb jednotlivých částí objektu. Systém M+R bude součástí dodávky KPS. Systém M+R je součástí samostatné PD. Požadavky na M+R (řídicí systém): regulace teploty otopné vody za výměníkem tepla dle nastavené ekvitermní topné křivky přímým regulačním ventilem (max. na hodnotu 70 C pro okruh radiátory a max. hodnotu 80 C pro okruh VZT). regulace teploty otopné vody v jednotlivých větví dle nastavené ekvitermní topné křivky a časového režimu trojcestným regulačním ventilem (max. na hodnotu 70 C dle požadavků jednotlivých okruhů). udržování hladiny statického tlaku sekundáru systémem dopouštění otopné vody hodnoty dle výpočtu tlakových hladin o počáteční přetlak (hydrostatický) 162 kpa o pracovní minimum (minimální přetlak dopouštění) 202 kpa o pracovní maximum (maximální přetlak) 259 kpa o nejvyšší pracovní přetlak (min. ot. přetlak poj.ventilu) 300 kpa havarijní stavy: o překročení teploty otopné vody 75 C (pro okruhy vytápění) a 85 C (pro okruh VZT) na výstupu z KPS o přehřátí prostoru PS (40 C) o zaplavení prostoru PS o minimální tlak v sekundární části systému (dlouhodobé dopouštění 10 minut) 5.9 Dodávka kompaktní předávací stanice Součástí dodávky KPS bude: 6. Montáže technologické vybavení KPS (členěno do modulů R+S, KH a HPS), tlaková expanzní nádoba, úpravna vody a systém dopouštění, MaR (řídicí systém), snímatelná izolace (nutno specifikovat při objednávce). Při provádění montáže budou dodržovány související normy a předpisy, zejména týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení: Po dokončení montáže KPS a rozvodů bude provedeno vyzkoušení zabezpečovacího zařízení dle ČSN čl. 9 a bude o něm vyhotoven zápis. Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády č.592/2006 Sb. O podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Zákon č.262/2006 Zákoník práce.
8 8 ČSN EN 806-1: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 1: Všeobecně ČSN EN 806-2: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 2: Navrhování ČSN EN 806-3: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 3: Dimenzování potrubí zjednodušená metoda ČSN EN 806-4: Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 4: Montáž ČSN EN 806-5: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 5: Provoz a údržba Kvalita a způsob provedení svarů dle ČSN ISO 6250 Kvalita vad svarových spojů. Svařování bude prováděno dle ČSN EN 287-1, odborná způsobilost dle ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO 15612, ČSN EN ISO kvalita a jakost svářečských prací dle ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO V oblasti aplikace plastových trubních rozvodů z mat. PB, PP-R budou svářečské práce provádět výhradně pracovníci s kvalifikačním oprávněním dle TPG Veškeré svářecí práce budou zhotovitelem díla projednány s bezpečnostními a požárními techniky majitelů popř. správců jednotlivých nemovitostí. Výsledek bude písemně doložen v souladu s vyhl. č.87/2000sb., která stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování. Jedná-li se o práce prováděné v prostorách, jež budou posuzovány jako svařování se zvýšeným nebezpečím, bude postupováno dle ČSN Oprávnění ke svařování daného typu materiálu, jež bude aplikován v rámci předmětného díla, předloží zhotovitel na vyžádání zadavateli. Instalace kompletu měření tepla bude provedena dle požadavků dodavatele tepla, ČSN EN a montážních a instalačních předpisů výrobce měřiče tepla. Montáž KPL měření spotřeby tepla bude provádět pouze montážní organizace mající řádné oprávnění ČMI. Před započetím montáže je vždy nutné prověřit přívodní a vratné potrubí a příslušnost napojovaného okruhu. Při montáži zařízení a rozvodů je nutné dodržet min. podchodnou výšku 2,1m (1,9m). Při nemožnosti dodržení podchodné výšky 2,1 m je nutné zařízení a rozvody označit výstražnými černými a žlutými pruhy (do 1,9 m). K veškerým ovládacím prvkům kompaktní předávací stanice tepla musí být zajištěn volný přístup a musí být dosažitelné z podlahy Při provádění montážních prací budou dodrženy veškeré montážní a instalační pokyny výrobců jednotlivých technologických zařízení, armatur, potrubních systémů, vodoměrů a měřičů tepla. Prostupy potrubí nosnými konstrukcemi budou opatřeny chráničkami. Svářečský dozor bude prováděn dle ČSN EN ISO Rozvody otopné vody Nové rozvody otopné vody budou provedeny z trubek ocelových černých svařovaných nebo bezešvých dle ČSN nebo dle ČSN nebo dle ISO /DIN 1626 nebo ISO /DIN Rozměry dle ISO 4200/DIN 2458 nebo DIN 2448 spojovaných svary. Materiál potrubí dle DIN St Hydraulická stabilita Dle požadavků vyhlášky 193/ budou rozvody otopné vody vyregulovány. Pro možnost vyvážení jednotlivých větví rozvodů ÚT jsou navržena o.č. s možností plynulého nastavení výkonu. Hodnoty požadovaných průtoků jsou vyznačeny ve výkresové části projektové dokumentace. Pro zajištění dostatečné dopravní výšky a průtoku budou sloužit čerpadla, která jsou instalována v KPS modul R+S.
9 9 Parametry pro seřízení: Okruh TEPELNÝ SPÁD (VÝPOČTOVÝ) Řízení čerpadel OBJEMOVÝ PRŮTOK [m 3 /hod] Tlaková ztráta okruhu [kpa] V1 hlavní budova 70/55 C proporcionální 5, V2 byt správce 70/55 C proporcionální 0, V3 - ubytovna 70/55 C proporcionální 0, V4 - vzduchotechnika 80/60 C konstantní 1, Nátěry Pod izolaci bude potrubí natřeno 2x základním nátěrem. Značení potrubí bude provedeno v souladu s ČSN Ocelové (litinové) armatury a neizolované potrubí bude opatřeno nátěrem syntetickým základním s dvojnásobným ováním. Barevné značení potrubí bude provedeno dle směrnice provozovatele předávací stanice nebo dodavatele tepla. 8. Izolace tepelné Nově instalované zařízení ve PS bude v celém rozsahu opatřeno izolací dle ČSN EN , požadavků zadavatele a vyhl. 193/2007 Sb. Pro tepelné izolace rozvodů horké a topné vody, TV a CI -TV se použije materiál mající součinitel tepelné vodivosti λ menší nebo roven 0,04 W/m.K (hodnoty λ udávány pro 0 C). V souladu s požadavky vyhl. 193/2007 Sb. bude kompaktní předávací stanice v celém rozsahu izolována snímatelnou tepelnou izolací. V souladu s požadavky vyhl. 193/2007 Sb. budou veškeré armatury v prostoru PS (mimo KPS-součást dodávky) izolovány snímatelnou tepelnou izolací. Povrchová úprava izolací bude v provedení Al. fólií. Dle vyhl. č. 193/2007 Sb., 2 odst. 3, "Minimální hodnoty respektive maximální hodnoty nemusí být dodrženy, pokud je navrženo vyhovující řešení na základě optimalizačního výpočtu respektujícího ekonomicky efektivní úspory energie". Rozvod studené vody bude izolován proti rosení izolací z termoizolační trubice z pěnového polyetylenu. 9. Uložení potrubí Ø potrubí [mm] Uložení potrubí bude provedeno pomocí upevňovacích systémů potrubí. Maximální vzdálenost podpor potrubí PPR (vodorovné potrubí) Vzdálenost podpor [cm] při teplotě PPR PN10 Vzdálenost podpor [cm] při teplotě PPR PN16 Vzdálenost podpor [cm] při teplotě PPR PN20 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 80 C 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 80 C 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 80 C Pro svislá potrubí se maximální vzdálenosti podpor potrubí násobí koeficientem 1.3
10 Zkoušky zařízení 10.1 Zkouška rozvodů ÚT Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Zkoušku těsnosti, tlakovou zkoušku, provozní zkoušky a propláchnutí a pročištění teplovodní tepelné soustavy požaduje ČSN EN Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při demontovaných škrtících clonkách, vodoměrech, měřičích tepla a dalších zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození Zkouška těsnosti Zkoušky těsnosti soustav se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou část zařízení - teplovodní část (sekundár) - 0,3 MPa. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti anebo neprojeví-li se znatelný pokles přetlaku v soustavě. Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní dokumentaci výrobku. Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkoušejí tak, že po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část potrubních rozvodů a nesmí se projevit viditelné netěsnosti. Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. Pokud se objeví při zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a zkouška těsnosti se opakuje. Horizontální otopné soustavy se zkouší před montáží příček daného podlaží. Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede ještě zkouška těsnosti, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení. Zkušební přetlak se volí pro ocelové potrubí 0,9 MPa, pro jiná potrubí jej určí dodavatel potrubí. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 C. Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce Provozní zkouška - dilatační Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší dovolenou teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek Provozní zkouška - topná Topné zkoušky zařízení se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména: a) správná funkce armatur; b) rovnoměrné ohřívání otopných těles;
11 11 c) dosažení technických předpokladů projektu (teploty, přetlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.; d) správná funkce regulačních a měřících zařízení; e) správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních zabezpečení a poruchových signalizací; f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla; g) nejvyšší výkon zdrojů tepla; h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle projektu (odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů); i) dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů. Tepelné soustavy lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže: a) zařízení splňuje požadavky této normy; b) zařízení splňuje požadavky ČSN a ČSN EN 12828; c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu; d) tepelná soustava je seřízena podle projektové dokumentace a splňuje ustanovení 6.1; e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno. Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kw trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. U menších zařízení je dovoleno topnou zkoušku zkrátit. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu topného období v dokončené etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo topné období, provede se topná zkouška až v topném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Součásti topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat. U soustav do 100 kw se smí topná zkouška provádět i mimo otopné období. Má trvat nejméně 24 hodin. Zkouška se pokládá za úspěšnou u teplovodních otopných soustav s přirozeným oběhem při dosažení jejich funkce již při teplotě otopné vody 45 C, u soustav s nuceným oběhem při rovnoměrném prohřívání všech otopných těles. V případě, že zdroj tepla zásobuje více objektů, doporučuje se po napojení posledního objektu provést ještě jednu zkoušku v rozsahu topné zkoušky celé soustavy souboru staveb (zdroj, rozvody, otopné soustavy jednotlivých objektů).
12 Zkoušky rozvodů páry a kondenzátu Zkoušky zařízení a rozvodů páry a kondenzátu: Před uvedením do zkušebního provozu je nutno provést tyto úkony: Proplach. Provozní zkoušky (dilatační, topná zkouška). Výroba, montáž, kontrola, zkoušení a konečné posouzení přívodu páry a kondenzátu (primár) do KPS bude provedeno dle ČSN EN 13480, včetně posouzení sestavy (včetně KPS, tlakové a bezpečnostní výstroje). Při všech těchto činnostech je třeba postupovat v souladu ČSN EN Komplexním vyzkoušením prokazuje Zhotovitel řádné provedení díla, tj. kvalitu a schopnost dodávky na sjednaný výkon, odpovídající podmínkám provozu. Zhotovitel vede ve spolupráci s Objednatelem podrobné technické záznamy o průběhu a výsledcích předepsaných zkoušek zejména u zkoušek provozních. Tyto záznamy musí obsahovat všechna data potřebná ke zhodnocení komplexního vyzkoušení v souladu s příslušnou ČSN nebo EN. O zhodnocení komplexního vyzkoušení bude sepsán zápis, který bude nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí díla. 11. Bezpečnost a hygiena zdraví Při provádění montáže budou dodržovány související normy a předpisy. Nároky na provozovatele předávací stanice tepla a obsluhující personál budou dány místními provozními předpisy, které budou respektovat především požadavky ČSN EN a ČSN EN Při provádění montáže budou dodržovány související normy a předpisy, zejména: Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády č.592/2006 Sb. O podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Zákon č.262/2006 Zákoník práce. ČSN Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN EN 806-1až5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě Ostatní související předpisy Kvalifikace obsluhy předávací stanice tepla bude odpovídat požadavkům platných předpisů. Zařízení smí být uvedeno do provozu, až po provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. K veškerému nově instalovanému zařízení musí být dodána řádná dokumentace (osvědčení, pasparty, certifikáty), především dle požadavků ČSN a ČSN Předávací stanice tepla není zdrojem škodlivin. Dle charakteru konstrukce, provozu a umístění předávací stanice tepla v budově, lze předpokládat dodržení stanovených přípustných hladin hluku v chráněných prostorách objektu. Pro zabránění přenosu strukturální složky hluku (chvěním konstrukce budovy) do chráněných prostorů se doporučuje dodržet obecně platné zásady pro osazení čerpadel a uložení rozvodů. 12. Požadavky na profese Elektro Připojení kompaktní předávací stanice tepla na elektrickou síť. V prostoru předávací stanice tepla zásuvka 230V. Osvětlení prostoru kompaktní předávací stanice tepla.
13 13 ZTI Odkanalizování prostoru předávací stanice tepla umístění dvou nových gul. Nové kanalizační potrubí bude provedeno z potrubí z polypropylenu o dimenzi DN50 (Ø63,2x1,8). Podlahové vpusti budou provedeny z PVC, rozměry vpusti 149x149 mm o DN50. Demontáže Stavební Stávající zařízení vytápění, elektroinstalace PS včetně nepotřebných rozvodů bude demontováno v souladu s výkresovou částí PD do odpadu a řádně ekologicky zlikvidováno (včetně kovového materiálu). Demontováno bude veškeré technologické zařízení v prostoru PS ( výměníky tepla, potrubí, armatury, rozdělovače, sběrače, izolace, rozvaděče, kondenzátní nádoba, oběhová čerpadla, kondenzátní čerpadla) včetně otevřené expanzní nádoby a expanzního potrubí vedeného v prostorách chodby 1.PP. Stávající prvky objektové regulace instalované na přípojkách ke stoupačkám budou zachovány (regulátory diferenčního tlaku, vypouštěcí kulové kohouty, kulové kohouty, vyvažovací ventily). Zajištění větrání prostoru předávací stanice tepla stávajícími okny. Oprava omítek a podlah. Doplnění oc. mříže. 13. Související normy, zákony ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Navrhování teplovodních tepelných soustav ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN Tepelné soustavy v budovách Dynamické stavy ČSN Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž ČSN Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody. Navrhování a projektování ČSN Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení ČSN Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv - Termíny a definice ČSN Otopná tělesa pro ústřední vytápění ČSN Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem - Technické požadavky a zkoušení ČSN EN Regulace otopných soustav část 1: Regulace teplovodních otopných soustav v závislosti na venkovní teplotě ČSN EN Regulace otopných soustav část 2: Regulátory pro optimální regulaci teplovodních otopných soustav ČSN EN Regulace otopných soustav část 3: Regulace elektrických otopných soustav v závislosti na venkovní teplotě ČSN EN Regulace otopných soustav část 4: Zařízení pro optimální zapínání elektrických systémů ČSN EN Regulace otopných soustav část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy Tepelné soustavy ( otopné soustavy ) v budovách Návod pro provoz, obsluhu, ČSN EN údržbu a užívání Tepelné soustavy ( otopné soustavy ) vyžadující kvalifikovanou obsluhu Tepelné soustavy ( otopné soustavy ) v budovách Návod pro provoz, obsluhu, ČSN EN údržbu a užívání Tepelné soustavy ( otopné soustavy ) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu ČSN EN Kovová průmyslová potrubí ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav ČSN EN Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů ČSN EN ISO Nedestruktivní zkoušení svarů Radiografické zkoušení část 1 a část 2
14 14 ČSN EN Otopná tělesa část 1: Technické specifikace a požadavky ČSN EN 444 Nedestruktivní zkoušení Základní pravidla pro radiograf. zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama ČSN EN ISO Svářečský dozor Úkoly a odpovědnosti ČSN EN ISO až5 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody Polypropylen ( PP ) ČSN EN ISO Tepelně vlhkostní chování budov Výpočet a uvádění klimatických dat část 5: Data pro navrhované tepelné zatížení pro vytápěný prostor ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem ČSN Tepelná ochrana budov část 2: Požadavky ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN EN Tlaková zařízení část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení ČSN EN Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 1: Všeobecně ČSN EN Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 2: Navrhování ČSN EN Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 3: Dimenzování potrubí zjednodušená metoda ČSN EN Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 4: Montáž ČSN EN Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 5: Provoz a údržba ČSN Tlakové nádoby stabilní Provozní požadavky ČSN Elektrické instalace nízkého napětí část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry ČSN Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry ČSN EN Zkoušky svářečů Tavné svařování část 1: Oceli ČSN EN ISO Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Všeobecná pravidla ČSN EN ISO Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Stanovení postupu svařování část 1: Obloukové svařování Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Zkouška postupu ČSN EN ISO svařování část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu ČSN EN ISO Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů ČSN EN ISO Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti ČSN EN ISO Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování ČSN EN ISO Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů část 2: Vyšší požadavky na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů část 3: Standardní požadavky na jakost ČSN EN Měřidla tepla část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN Měřidla tepla část 4: Zkoušky pro schválení typu ČSN EN Měřidla tepla část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba TNI CEN/TR Plastové potrubní systémy Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budovy ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění ČSN Potrubí - Označování potrubí podle provozní tekutiny ČSN EN 215 Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty Požadavky a zkušební metody Vedení vodních tepelných sítí Předizolované sdružené potrubní systémy pro ČSN EN 253 bezkanálové vedení vodních tepelných sítí Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyuretanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu ČSN Technické výkresy Instalace Zdravotnětechnické a plynovodní instalace ČSN EN ISO Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku část 1: Pojistné ventily ČSN Pojistné ventily část 3: Výpočet výtoků ČSN Pojistné ventily část 4: Typové zkoušky
15 15 ČSN ČSN Vnitřní vodovody Výpočet vnitřních vodovodů 14. Související vyhlášky Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., a zákona č. 350/2012 Sb., Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., a zákona č. 318/2012 Sb., Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., a zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.165/2012 Sb., a zákona č. 350/2012 Sb., Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., a zákona č. 350/2012 Sb., Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 357/2007 Sb., zákona č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 451/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 462/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 377/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 429/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., a zákona č. 472/2012 Sb., Zákon č. 155/2010 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb., - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., a zákona č. 225/2012 Sb., Zákon č. 360/1992 Sb., - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 153/2011 Sb., a zákona č. 350/2012 Sb., Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb., a nařízení vlády 198/2006 Sb., Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
16 16 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., - o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění nařízení vlády č. 246/2010 Sb., Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., - technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb., a nařízení vlády č. 42/2006 Sb., Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb., Vyhláška č. 6/2003 Sb., - hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností Vyhláška č. 441/2013 Sb., - stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Vyhláška č. 193/2007 Sb., - stanovení účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie Vyhláška č. 194/2007 Sb., - pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody a měrné ukazatele spotřeby Vyhláška č. 195/2007 Sb., - stanovení rozsahu stanovisek k politice územního rozvoje Vyhláška č. 78/2013 Sb., - o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 372/2001 Sb., - pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii Vyhláška č. 252/2004 Sb., - o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., a vyhlášky č. 293/2006 Sb., Vyhláška č. 268/2009 Sb., - o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., Vyhláška č. 499/2006 Sb., - o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., Vyhláška č. 503/2006 Sb., - o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
SYSTHERM s.r.o. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. K Papírně 26, 312 00 Plzeň ( Czech Republic ) TOMÁŠ SLAVÍK PODPIS/SUBMITED ING. JANA PRAŽÁKOVÁ PODPIS/SUBMITED
SYSTHERM s.r.o. K Papírně 26, 312 00 Plzeň ( Czech Republic ) tel.: +420 377 241 177 fax.: +420 377 240 137 HomePage: www.systherm.com AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE