Source: http://docplayer.fi/26408387-Kosken-tl-kunta-vesihuollon-kehittamissuunnitelma-ja-vesihuolto-laitosten-toiminta-alueet-tyo-e-turku.html
Timestamp: 2018-11-14 14:36:12+00:00
Document Index: 1128022

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KOSKEN TL KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA VESIHUOLTO- LAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Työ: E Turku, - PDF
Download "KOSKEN TL KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA VESIHUOLTO- LAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Työ: E Turku,"
1 KOSKEN TL KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA VESIHUOLTO- LAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Kunnanvaltuuston hyväksymä Työ: E Turku, AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu
2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET... 4 A-OSA TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLISET ALUEET ASUTUKSEN SIJOITTUMINEN HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON NYKYTILA KEHITTÄMISTARPEET...9 B-OSA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET NYKYTILA KEHITYSENNUSTEET KEHITTÄMISTARPEET...17 C-OSA KOKO KUNNAN ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET SUUNNITELMAN TOTEUTUS LIITTEET: Liite 1 Kehittämistoimenpiteet KARTAT: Kartta 101 Suunnitelmakartta 1: Kartta 102 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 1: / ARY / ARY / HPR KORJATTU / ARY / ARY / HPR LAUSUNNOILLE / ARY / ARY / HPR LUONNOS Muutos Pvm/Hyväksynyt Pvm/Tarkastanut Pvm/Laatinut Huomautukset AIRIX Ympäristö Oy PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), TURKU puh , fax , sähköposti:
3 KOSKEN TL KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA- ALUEET TYÖ: E JOHDANTO Kosken Tl kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on tutkia ja selvittää vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn kehittämisratkaisut vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja toiminta-alueen ulkopuolella. Suunnitelma on laadittu vuoteen 2030 saakka. Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Tarkoituksena on, että kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma kytkeytyy riittävästi maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään, jota se hyödyntäisi ja täydentäisi. Kehittämissuunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- ja asemakaavan laatiminen on vireillä. Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu, jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos. Samassa yhteydessä on määritetty Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen toimintaalueet. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu Kosken Tl kunnan toimeksiannosta AIRIX Ympäristö Oy:ssä Turussa. 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Suunnittelualueena on Kosken Tl kunta. Kosken Tl kunta sijaitsee Varsinais- Suomen maakunnassa. Naapurikuntia ovat Marttila, Pöytyä, Mellilä, Somero ja Salo. Kosken kunnan kokonaispinta-ala on 192,5 km 2, josta vesistöjen osuus on 0,75 km 2 (n. 0,39 % kokonaispinta-alasta). Maapinta-alasta on peltoalaa ha (n. 51 %). Kunnan ainoa taajama, Tuimala, sijaitsee vanhan Härkätien ja Paimionjoen risteyskohdassa.
4 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2/20 Kunta kuuluu Varsinais-Suomen liiton, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Länsi-Suomen ympäristölupaviraston toiminta-alueisiin. 2.1 VÄESTÖ JA ELINKEINOT Kosken Tl kunnan väkiluku on viimeisen vuosikymmenen aikana kääntynyt laskuun. Vuonna 2008 kunnan väkiluku oli Kunnan väestöstä melkein puolet asuu Tuimalan taajamassa. Kunnan taajama-aste eli taajamaväestön osuus koko väestöstä on 48 %. Suurin työllistäjä kunnassa on maa- ja metsätalous. Koskella on vahva perusmaatalous ja lisäksi kunnassa toimii saha sekä useita pk-yrityksiä, joiden toimiala on maatalouden tuotteissa. Kuntalaisista alkutuotannossa työskentelee 20,4 % ja teollisuudessa 19 %. 2.2 VÄESTÖENNUSTEET Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kunnan väkiluku tulee laskemaan n. 170 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Väestöennuste on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 2.1. Kosken Tl kunnan väestöennuste vuoteen Vuosi Väkiluku KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ Maakuntakaavoitus Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Voimassa oleva seutukaava on laadittu Varsinais-Suomen liiton toimesta. Seutukaava on vahvistettu Varsinais-Suomen alueella maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset Loimaan, Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukuntien sekä Turun seudun kehityskuntien maakuntakaavoiksi. Kaavat korvaavat alueille vahvistetut seutukaavat. Koko Kosken Tl kunnan alueelle on laadittu yleiskaava (ns. I asteen yleiskaava), jonka kunnanvaltuusto hyväksyi Vanhan rakennuslain aikana laadittu yleiskaava on oikeusvaikutukseton. Liipolanjärven rantaosayleiskaava hyväksyttiin Kosken Tl kunnassa asemakaavoitettu alue sisältää keskustaajaman. Kaavaaluetta on laajennettu sitä mukaa, kuin kunnalle on hankittu lisämaata keskustan
5 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 3/ Natura -alueet Vesistöt läheisyydestä. Eri aikoina laadittujen asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi, ja toteutumattomien asemakaavojen muutostyöt ovat lähivuosien aikana ajankohtaisia. Kosken Tl kuntaan laadittuja asemakaavoja ja asemakaavojen muutoksia: - Kosken Tl Kirkonseudun rakennuskaava, vahvistettu Kirkonseudun rakennuskaavan kokonaistarkistus, vahvistettu ja Vinarin alueen rakennuskaava, vahvistettu Jokimetsän ja Peltoniemen alueen rakennuskaavat, vahvistettu Kuovintien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos, hyväksytty Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos, hyväksytty Kirkonseudun asemakaavan muutos, hyväksytty Vireillä oleva asemakaavahanke on Huhdanojan alueen asemakaava, jolla laajennetaan Jokimetsän asuntoaluetta. Pääosin pientaloille kaavoitettavan alueen pintaala on noin viisi hehtaaria. Kosken alueella (osittain Mellilän, Loimaan, Someron ja Pöytyän puolella) on yksi Natura ohjelmaan kuuluva alue, Eksyssuo. Alue on eteläsuomalainen konsentrinen kermikeidas, josta suuri osa on hyvin karua. Alueen pinta-ala on 497 ha. Eksyssuo on luontodirektiivin perusteella Naturaverkostoon liitetty alue (SCI = Sites of Community Importance). Kosken Natura alue sijaitsee keskustaajaman ulkopuolella, eikä sillä ole merkitystä keskitetyn vesihuollon järjestämisen kannalta. Paimionjoki Kosken Tl, Marttilan ja Tarvasjoen kuntien alueella kulkee yhteensä 110 km pitkä Paimionjoki. Sen vesi on savisameaa ja ravinteikasta. Laadullisen käyttökelpoisuuden mukaan vesi on välttävää. Turun kaupunki on saanut vuonna 1964 Länsi-Suomen vesioikeudelta luvan säännöstellä ja käyttää poikkeuslupahakemuksen kohteena olevaa Paimionjokea raakavesilähteenä. Nykyään Paimionjokea käytetään lähinnä kaupungin varavedenlähteenä, josta otetaan vettä silloin, kun Aurajoen vesi alkaa loppua. Voimassa olevassa luvassa on rajoitettu pumpattavan veden määrää ja sen lisäksi on annettu rajat, joissa veden pintojen pitää pysyä joessa ja järvialtaissa.
6 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 4/20 3 VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 3.1 PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET JA KESKEISET STRATEGIAT Vesihuoltolain mukaan kunta vastaa alueellaan vesihuollon järjestämisestä ja kehittämisestä. Kunnan tulee ryhtyä toimiin vesihuollon järjestämiseksi suurehkon asukasjoukon tarpeiden tai ympäristönsuojelullisten syiden niin vaatiessa. Kunta päättää alueellaan toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueista. Vesihuoltolaitos vastaa palveluiden järjestämisestä toiminta-alueellaan. Kosken TL kunnassa vesihuoltopalveluissa pyritään pitkällä aikavälillä seuraaviin tavoitteisiin: Jaettavan veden laatu on vaatimukset täyttävää Vedenjakelu toimii keskeytyksettä Kaikissa tilanteissa pystytään toimittamaan laatuvaatimukset täyttävää vettä vähintään 120 l/as d Jäteveden viemäröinti ja -käsittely on vaatimukset täyttävää sekä siitä ei aiheudu riskiä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle Vesistöjen suojelemiseksi on toiminnassa otettu huomioon Valtioneuvoston päätös vesiensuojelun suuntaviivoista Vesihuoltoverkosto kattaa asumisen, vapaa-ajan toiminnan ja elinkeinotoiminnan kannalta tarpeelliset alueet Vesihuoltolaitoksien toimintaedellytykset ovat riittävät Palvelutuotanto on tehokasta ja laadukasta sekä työnjako tilaajan ja tuottajan välillä on selkeä Asiakkaat ovat tyytyväisiä vesihuoltolaitoksien palvelutasoon Keskeiset strategiat tavoitteisiin pääsemiseksi ovat seuraavat: Vedenhankinnassa käytetään parhaita raakavesilähteitä, jotka ovat teknistaloudellisesti mahdollisia Suojellaan raakavesilähteet Vedenhankinta- ja jakelu varmistetaan kaikissa tilanteissa riittävällä käsittelyllä, varavesilähteillä ja varautumissuunnittelulla Vesijohtoverkon vuotovedet minimoidaan kunnossapidolla ja saneerauksella Viemäriverkoston ylivuotojen ehkäisemiseksi huolehditaan viemäreiden kunnossapidosta, saneerauksesta ja edistetään erillisviemäröintiä Laajennetaan vesihuoltoverkostoa uusien kaava-alueiden rakentuessa ja tarpeen mukaan haja-asutusalueelle, kuitenkin kustannukset kattaen ja vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä heikentämättä Huolehditaan riittävistä osaamis- ja henkilöstöresursseista vesihuoltolaitoksilla 3.2 VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA PERIAATTEET LÄHITULEVAISUUDESSA Seuraavien viiden vuoden aikana keskeisin painopiste on tehostaa haja-asutuksen kiinteistöjen jäteveden käsittelyä. Valtioneuvoston talousjätevesiasetuksessa (542/2003) on määrätty talousjäteveden puhdistusvaatimuksista. Asetuksen voimaantulon siirtymäaika vanhoille kiinteistöille on vuoden 2014 alkuun asti.
7 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 5/20 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä kehitetään laajentamalla viemäriverkostoa haja-asutuksen kyliin ja asutuskeskittymiin siellä, missä se on taloudellisesta kannattavaa. Loimaan seutukunnan kunnat ovat sitoutuneet seuraaviin yleisiin viemäröinnin periaatteisiin: 1. Liittymismaksut peritään vähintään yleisten laskentaperiaatteiden mukaan vesihuoltolaitoksen toteuttaessa hankkeen tai osallistuessa hankkeen toteuttamiseen. Käyttö- ja perusmaksut peritään taksan mukaan. - Alueelliset liittymismaksut voivat olla erisuuruisia 2. Kunta voi edesauttaa alueellista viemäröinti osoittamalla varoja runkolinjojen rakentamiseen 3. Kiinteistökohtainen liittymispiste on runkoviemäri, josta liittyjä rakentaa ja ylläpitää talojohdon kustannuksellaan 4. Vesihuoltolaitoksen toteuttaessa runkoverkoston rakentamisen määritellään toiminta-alue 5. Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien päivityksissä tulee viimeistään vuoden 2010 aikana ottaa kantaa haja-asutusalueiden viemäröinnin mahdollisuuksiin. 6. Mikäli tietyn kunnan alueen asukkaat esittävää alueen viemäröinnistä, tulee kunnan kustannuksellaan tehdä teknis-taloudellinen selvitys hankkeen toteuttamisesta. 3.3 RAHOITUKSEN JA TUKEMISEN PERIAATTEET Vesihuoltolaissa on edellytetty, että laitokset pystyvät omalla toiminnallaan kattamaan kaikki perusinvestoinnit sekä huolehtimaan tulevaisuuden investointivarauksista, jonka lisäksi omistajilla eli kunnilla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen pääomasta. Vesihuoltolaitosten toiminta perustuu liittymis- ja käyttömaksuihin, joilla rahoitetaan investoinneista sekä käytöstä ja huollosta aiheutuvat kustannukset. Vesihuoltohankkeiden toteuttamiseen on myös mahdollista saada valtion avustuksia Rahoitus maksuilla Vesihuoltolaitoksen kulutukseen sidotun käyttömaksun suuruus tulee olla sama koko toiminta-alueella. Sen sijaan käyttömaksun kiinteä osa eli perusmaksu sekä liittymismaksu voivat vaihdella alueittain. Liittymismaksu määräytyy alueittain seuraavasti: 1. Nykyiset toiminta-alueet: Normaali liittymismaksu 2. Tulevat toiminta-alueet (luokka I): Kunnan vesihuoltolaitos rakentaa verkoston. Korotettu liittymismaksu. 3. Tavoitteelliset toiminta-alueet (luokka II): Kunnan vesihuoltolaitos toteuttaa runkovesijohdon ja -viemärin sekä linjapumppaamot. Alueen omistajilta peritään normaali liittymismaksu. Paikalliset verkostot, jotka liitetään linjapumppaamoihin, toteuttaa asukkaiden perustama vesiyhtymä, joka perii kustannukset kiinteistön omistajilta.
8 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 6/ Ulkopuolinen rahoitus Valtio tukee vesihuollon rakentamista myöntämällä siihen vesihuoltoavustusta tai sijoittamalla hankkeen vesihuoltotyöksi. Työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) voivat myöntää investointiavustusta vesihuoltohankkeisiin, jos hankkeet liittyvät oleellisesti muihin suunnitteilla oleviin työllistäviin hankkeisiin. Avustusten tärkein ehto on hankkeen positiiviset työllisyysvaikutukset. Hankkeiden rahoitus on poikkeuksellista ja tapauskohtaista. Aiemmin rahoitusta oli mahdollista saada myös EU-tukina, mutta alkaneella ohjelmakaudella vesihuollon investoinneille ei ole rahoitusta jaossa. Valtion vesihuoltoavustukset Kunnat, Vesihuoltolaitokset ja erilaiset vesiyhtymät voivat saada avustusta valtiolta. Avustuksen suuruus on nykyisellään noin 20 % toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustukset myöntää alueellinen ympäristökeskus ympäristöministeriön sekä maaja metsätalousministeriön niiden käyttöön osoittamista määrärahoista. Ympäristöministeriön momentilta myönnetyt avustukset on tarkoitettu yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen eli viemäröintiin ja jäteveden käsittelyyn. Maa- ja metsätalousministeriön momentilta myönnetyt avustukset on tarkoitettu vedenhankinnan ja -jakelun kehittämiseen. Viemärihanketta voidaan tukea MMM:n varoilla, jos viemärin yhteydessä rakennetaan vesijohto tai alueelle on aiemmin rakennettu vesijohto valtion tuella. Avustettavat kohteet jaetaan niin sanottuihin pieniin ja isoihin hankkeisiin. Isojen hankkeiden kokonaiskustannukset ovat yli Näihin hankkeisiin haetaan avustusta kerran vuodessa, kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä seuraavana vuonna toteutettavalle hankkeelle. Hankkeen kustannuksiin voidaan hyväksyä hakemuksen jättämishetken jälkeen syntyvät kustannukset. Pieniin hankkeisiin voidaan hakea tukea ympäri vuoden ilman erillistä hakuaikaa. Valtion vesihuoltotyöt Valtion vesihuoltotyöt koskevat vesijohto- ja viemärilinjojen rakentamista. Hankkeissa valtio (alueellinen ympäristökeskus) toimii rakennuttajana. Hankkeet ovat yleensä mittavia, monesti kuntien tai taajama-alueiden välisten vesijohto- ja viemärilinjojen rakennustöitä. Valtion tuen osuus on noin % kokonaiskustannuksista. Aloitteen hankkeen aloittamisesta tekee kunta tai kunnat alueelliselle ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus pitää listaa hankkeista ja tekee esityksen valtion budjettiin nimettävistä hankkeista maa- ja metsätalousministeriölle ja ympäristöministeriölle. Ympäristökeskukset tekevät esitykset maaliskuussa ja heinäkuussa ministeriöt nimeävät hankkeet valtion talousarvioehdotukseen. Eduskunta hyväksyy lopullisen talousarvioesityksen vuoden lopussa.
9 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 7/ YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon vesihuollon järjestäminen. Ehyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa toiminnallisesti, taloudellisesti ja ympäristönäkökulmat huomioiden vesihuoltopalveluiden tehokkaan järjestämisen. Alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon vedenhankinta, jätevesien viemäröinti ja käsittely sekä hulevesien mahdollisimman luonnonmukainen hallinta. Kaavoja laadittaessa tulee ottaa huomioon olemassa olevat vesihuoltojärjestelmät. Haja-asutuksen asutuskeskittymien saattamista yhteisten vesihuoltoverkkojen piiriin tulee selvittää. Verkkojen laajentamista tulee edistää siellä missä se on osoittautunut järkeväksi ratkaisuksi. Keskitetty vesihuoltoverkko turvaa asukkaiden vedenhankintaa ja on kestävä ratkaisu jätevesien käsittelemiseksi. Keskitetty ratkaisu lisää alueen houkuttelevuutta asukkaiden ja teollisuuden silmissä ja mahdollistaa alueen kehittämisen. 3.5 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Kunnan tulee osallistua alueelliseen yleissuunnitteluun. Tavoitteena tulee olla, että kunta lisäksi osallistuu alueellisiin yhteistyön kehittämisselvityksiin (organisaatioiden, talouden ja hallinnon yhteistyöselvitykset). Yhteistyöhön lähtemiselle tulee olla selvitetyt perusteet ja yhteistyöstä tulee seurata joko toiminnallisia, taloudellisia tai palvelutasoon positiivisesti vaikuttavia asioita. Alueellista yhteistyötä voidaan tehdä mm. vedenhankinnassa, jäteveden käsittelyn keskittämisessä ja muiden palvelujen tuottamisessa. Etuja voidaan saavuttaa yhteisellä käyttöhenkilöstöllä (mm. päivystystehtävät), yhteisillä hankinnoilla, asiantuntijapalveluilla, urakointi- ja huoltopalveluilla tai taloushallinnalla. Saavutettavat edut voivat olla taloudellisia, toiminnallisia tai kasvavaan osaamisresurssiin liittyviä. Mahdollinen yhteistyö voidaan toteuttaa kuntien ja laitosten välisin sopimuksin tai yhteisen organisaation kautta. Yhteinen organisaatio voi vastata vain tietyn palvelun tuottamisesta (esim. tukkuvesilaitos) tai vastata kokonaan vesihuoltopalvelujen tuottamisesta asiakkaille (esim. alueellinen vesihuoltoyhtiö). A-OSA TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLISET ALUEET 4 ASUTUKSEN SIJOITTUMINEN Vuonna 2008 kunnan väkiluku oli Kunnan väestöstä melkein puolet asuu Tuimalan taajamassa. Kunnan taajama-aste eli taajamaväestön osuus koko väestöstä on 48 %.
10 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 8/20 5 HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON NYKYTILA 5.1 TALOUSVESI 5.2 JÄTEVEDET Talousvesiverkosto kattaa hyvin koko kunnan alueen. Kunnallisen laitoksen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella asuu vain 1 % kunnan asukkaista eli noin 25 asukasta. Viemäriverkostoa on lähinnä kunnan taajamassa, Tuimalassa, ja sen välittömässä läheisyydessä. Viemäriverkoston ulkopuolella asuu noin asukasta. Valtioneuvoston talousjätevesiasetuksen (542/2003) voimaan tulon myötä jätevesijärjestelmiä on ryhdytty parantamaan. Rakennettavilla kiinteistöillä asetus vaatii heti vaaditun järjestelmän rakentamista. Vanhoilla kiinteistöillä siirtymäaika on vuoden 2014 alkuun asti. Kiinteistöillä vaaditaan kolmen saostuskaivon lisäksi maapuhdistamoa (maahan imeyttäminen tai maasuodattamo) tai pienpuhdistamoa. Vaihtoehtoisesti jätevedet voidaan kerätä umpisäiliöön ja kuljettaa puhdistettavaksi. Asetuksen myötä on lisääntynyt kiinnostus paineviemäriverkon rakentamiseen haja-asutusalueelle. Suurin merkitys haja-asutusalueiden jätevesillä on vesistöjen ravinnekuormitukseen, ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristöviihtyvyyteen, joista merkittävimpinä mainittakoon mahdolliset kaivovesien saastumistapaukset ja hajuhaitat Jätevesijärjestelmän rakentaminen 5.3 LIETTEET Asetuksen vaatimukset on täytettävä heti kiinteistöissä, jotka rakennetaan jälkeen. Jos kiinteistö on rakennettu ennen , siirtymäaika on 10 vuotta, eli asetuksen vaatimusten on täytyttävä Jos kiinteistöä korjataan siirtymäaikana siten, että töihin tarvitaan rakennuslupa, jätevesijärjestelmä on samalla muutettava vaatimusten mukaiseksi. Muutoin vanhoilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän rakentamistöihin haetaan toimenpidelupa. Selvitys kiinteistön nykyisestä jäteveden käsittelystä piti olla tehtynä vuoden 2006 alussa niillä kiinteistöillä, jotka eivät ole liittyneet yleiseen viemäriin ja joilla on käytössä vesivessa. Jos vesivessaa ei ole, selvitys tuli olla tehtynä vuoden 2007 loppuun mennessä. Selvitys säilytetään kiinteistöllä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi vaatia sitä nähtäväksi. Suunnitelma jätevesien käsittelystä liitetään rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemuksen liitteeksi. Puhdistamolle tuotiin vuonna 2007 saostus- ja umpikaivolietteitä yhteensä 326 m 3.
11 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 9/ TOIMINTAVARMUUS Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan toimintavarmuus ja riskit muodostuvat kaivon vedenlaadusta ja riittävyydestä. Lähes poikkeuksetta kiinteistöiltä puuttuu varavesilähde poikkeustilanteen varalle. Jätevedenkäsittelyn toimintavarmuus riippuu käsittelyjärjestelmän soveltuvuudesta, mitoituksesta ja huollosta. 6 KEHITTÄMISTARPEET 6.1 TALOUSVESI 6.2 JÄTEVEDET Vesijohtoverkosto on kattava ja verkoston laajentamiselle ei ole tarvetta. Viemäriverkoston tarvealueita ovat seuraavat alueet (esitetty liitteenä olevassa kartassa 101): - Harmaa-Partela - Karjakoski - Tuimalan itäpuoli - Uutela - Selkä - Hongisto - Halikkola - Urmaankulma Niillä alueilla, joilla ei ole eikä rakenneta viemäriverkostoa, jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Kiinteistökohtaisten järjestelmien tulee täyttää vuoteen 2014 mennessä tiukentuvat vaatimukset. Järjestelmien rakentaminen tulee aloittaa ajoissa. Myös järjestelmien rakentamisen ja toiminnan valvontaan tulee kunnassa ohjata riittävästi resursseja. B-OSA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET 7 NYKYTILA 7.1 ORGANISAATIOT JA HALLINTO Kosken kunnassa vedenhankinnasta ja jakelusta vastaa Kosken kunnan Vesilaitos. Jäteveden keräilystä ja käsittelystä vastaa Kosken kunnan Viemärilaitos. Kosken vesi- ja viemärilaitosta koskevista periaateratkaisuista päättää kunnanvaltuusto. Käytännön tehtävät on alistettu tekniselle lautakunnalle. Johtajana laitoksissa toimii tekninen johtaja. Laitoksilla on lisäksi hoitaja ja varahoitaja. Laitokset toimivat liikelaitoksina ja niiden kirjanpidot on eriytetty Kosken kunnan kirjanpidosta.
12 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 10/ VEDENHANKINTA- JA JAKELU Pohjavesialueet ja vedenottamot Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitos ottaa kaiken tarvitsemansa veden laitoksen omilta ottamoilta, jotka sijaitsevat kunnan alueella sijaitsevilla pohjavesialueilla. Laitos myy vettä lisäksi Parravahan Vesi Oy:lle, joka on Pöytyän, Marttilan ja Tarvasjoen yhdessä omistama vedenhankintayhtiö. Viime vuosina myydyn veden määrä on lisääntynyt johtuen poikkeuksellisen pitkästä kuivasta kaudesta ja siitä aiheutuneesta pohjavedenpinnan laskusta. Kosken Tl kunnassa on kaksi pohjavedenottamoa, Santion ottamo ja Hevonlinnan ottamo. Hevonlinnan ottamo sijaitsee Hevonlinnankukkulan pohjavesialueella ja Santion ottamo Sorvaston pohjavesialueella. Osittain kunnan alueella sijaitsevilla pohjavesialueilla on lisäksi naapurikuntien ottamoita. Seuraavaan taulukkoon on koottu tiedot vedenottamoiden luvista, vedenottomääristä vuodelta 2008 ja vedenkäsittelystä. Taulukko 7.1. Tietoa Kosken vedenottamoista vuodelta Ottamo Pohjavesialue Kunta Lupa Ottolupa Otettu Käsittely m 3 /d* m 3 /d Santion ottamo Sorvasto Koski Tl L-S VEO lipeäalkalointi, suodatus Hevonlinnan ottamo Hevonlinnankukkula Koski Tl L-S YLV lipeäalkalointi Santion ja Hevonlinnan ottamoilta saatava vesi on laadultaan hyvää, vaikka Santion ottamon veden mangaanipitoisuus ylittää nykyisen raja-arvon kun pohjavedenpinta laskee normaalitasosta. Hevonlinnan ottamolla on varavoimakone ja Santion ottamolle on tulossa varavoimakone vuoden 2009 aikana. Vuonna 2000 Kosken kunnassa on tehty pohjavesiselvitys Liipolan - Hongiston alueelta. Selvityksessä todettiin alueen pohjaveden olevan hyvälaatuista ja alueen soveltuvan pohjavedenottoon. Liipolan ottamosta on tehty suunnitelmat. Aluksi on suunniteltu, että otto on 200 m 3 /d. Jos vedenlaatu ja määrä todetaan hyväksi, haetaan lupa ja nostetaan ottomäärää. Liipolan ottamo on erityisen tärkeä kunnan eteläosan verkostopaineiden korottamiseksi.
13 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 11/ Vedenkulutus Vuonna 2008 vedenottamoilta pumpattiin vettä yhteensä (keskimäärin m 3 /d). Pumpatusta vesimäärästä myytiin Parravahan Vesi Oy:lle m 3 (keskimäärin n. 511 m 3 /d). Kunnan verkostoon johdettiin m 3. (keskimäärin 773 m 3 /d). Laskutettu vesimäärä oli m 3 vuonna Kunnassa on paljon maataloutta, joka kuluttaa runsaasti vettä. Tästä syystä vedenkulutus on suurempi kesällä kuin talvella. Varsinaisia veden suurkuluttajia kunnan verkostossa ei ole. Taulukko 7.2 Kosken vedenkulutus Verkostoon pumpattu vesimäärä - Santion vedenottamo m 3 /a Hevonlinnan vedenottamo m 3 /a myyty Parravahan Vesi Oy:lle m 3 /a Kosken Tl oma kulutus Vedenkulutus - Kosken Tl vedenkulutus m 3 /d Ominaisvedenkulutus l/as/d Laskutettu vedenkulutus - laskutettu vedenkuluttajilta m 3 /a Vesijohtoverkosto Kosken vesijohtoverkosto kattaa lähes koko kunnan asutuksen. Verkoston pituus oli vuoden 2008 lopussa 146 km. Verkoston materiaali on kokonaisuudessaan muovia. Kunnan vesijohtoverkostossa ei ole vesisäiliöitä. Kunnan verkostoa on pidetty hyvässä kunnossa saneeraamalla ja korjaamalla sitä säännöllisesti. Vuonna 2002 laskuttamattoman veden osuus oli vain 4,6 %. Kuitenkin vuonna 2008 laskuttamattoman veden osuus oli 30 %, joka kertoo vuotovesien määrän kasvusta. Vesijohtoverkostoon on liittynyt asukasta (2008), joista 8 asuu Marttilassa ja 28 Somerolla. Vesijohtoverkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä on Kunnan vesijohtoverkoston liittymisprosentti on 99 %, mikä on varsin korkea Poikkeusolojen vedenhankinta Yleiset vaatimukset kunnille Poikkeustilanteiksi on määritelty tilanteet, joissa pintavettä tai vesilaitoksen tuottoisinta vedenottamoa ei voida käyttää. Kuntien ja valtion viranomaisten tulee valmiuslain (1080/91) mukaan yhdessä etukäteisvalmisteluin varmistaa tehtävien hoitaminen poikkeustilanteissa. Vedenhankinnan ja viemäröinnin valmiussuunnittelun ohjaus kuuluu valtioneuvoston ohjesäännön mukaan maa- ja metsätalousministeriölle.
14 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12/20 Kunnan valmiussuunnittelu poikkeustilanteissa koostuu kahdesta osasta: yleisestä luonteeltaan hallinnollisesta osasta sekä toimialaosasta. Toimialaosassa esitetään yhteenvedot kunkin hallintokunnan ja toimialan omista valmiussuunnitelmista. Nämä tiedot toimitetaan kokonaisuudessaan tiedoksi lääninhallitukselle. Vesi- ja viemärilaitoksen valmiussuunnittelun tavoitteena on vesihuollon toimivuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa pääkohtinaan vaarojen ja riskien kartoitus, toiminnan turvaamisen nykytason arviointi, erityistilanteiden aikaisen toimintaorganisaation määrittely, varautumistoimenpiteiden suunnittelu, kunnan sisäisen yhteistyön luominen sekä tiedotus- ja koulutusasiat. Tilanne Koskella Vesilaitoskohtaisesti laskettu turvallisuusluokitus (I-IV) perustuu siihen, kuinka monta litraa riskitöntä ja laatuvaatimukset täyttävää vettä vesilaitoksella on poikkeustilanteessa käytettävissä vuorokaudessa yhtä henkilöä kohti. Riskitön vesi tarkoittaa sitä vesimäärää, joka kunnalla on käytettävissään kunnan päävesilähteen käytön estyessä. Luokkaan I päästään, jos riskitöntä vettä on käytettävissä 120 l/as/d. Päästäkseen luokkaan I on Kosken vesilaitoksen poikkeustilanteessa pystyttävä toimittamaan vettä oman toiminta-alueensa tarpeisiin n. 300 m 3 /d (liittyjämäärä 2 536). Taulukko 7.3. Vesilaitoksen turvallisuusluokitukset ja kutakin turvallisuusluokkaa vastaavat vesimäärät Koskella vuonna Turvallisuusluokka Poikkeustilanteessa käyttöön jäävä vesimäärä Vaatimustaso (m 3 /d) (l/as/d) I > 120 > 300 II III IV < 20 < 50 Kosken Santion ottamon ottolupa on 500 m 3 /d, joten Koskella saadaan toimitettua turvallisuusluokkaa yksi edellytettävä vesimäärä, vaikka Hevonlinnan ottamo olisikin poissa käytöstä. Jos kunnan molemmat vedenottamot ovat poissa käytöstä, saa Koski periaatteessa ostettua vettä Marttilasta (Parravahan Vesi Oy:ltä), sillä Kosken ja Marttilan vesijohtoverkostot on yhdistetty Hämeentiellä yhdysvesijohdolla. Parravahan Vesi Oy:llä on kuitenkin vain yksi ottamo, jonka antoisuus on liian pieni osakaskuntien vedentarpeeseen. Yhtiö on joutunut viime vuosina turvautumaan Koskelta ostettuun veteen. Näin ollen Parravahan Vesi Oy ei pysty toimittamaan vettä Koskelle pidempää aikaa. Rahkion, Uotilan ja Hevonlinnan ottamoiden välille rakennettu vesijohto lisää varmuutta Kosken kriisiajan vedenhankintaan. Tällöin Kosken on mahdollista ostaa vettä Mellilän kunnalta.
15 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 13/ JÄTEVESIEN VIEMÄRÖINTI JA KÄSITTELY Jätevesien viemäröinti Koskella keskitetty viemäröinti kattaa pääosin kaavoitetut asuinalueet. Kosken viemäriverkostossa oli n liittyjää vuoden 2008 lopussa. Liittymisaste oli tuolloin 48 %. Viemäriverkoston kokonaispituus vuoden 2008 lopussa oli 15,5 km, josta muoviputkea oli n. 9,5 km ja betoniputkea n. 6 km. Kosken viemäriverkostossa on seitsemän jätevedenpumppaamoa. Laskuttamattoman jäteveden osuus kaikista jätevesistä oli 57 % vuonna Kunnassa on hulevesiviemäröintiä lähinnä uusilla asemakaava-alueilla. Kosken Tl kunnan viemäriverkoston jätevesimäärät vuosina on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 7.6. Jätevesimäärät Vuosi Käsitelty jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi m 3 /a Laskuttamaton jätevesi m 3 /a Laskuttamaton jätevesi % 47 % 62 % 48 % 57 % Jätevesien käsittely ja jätevesikuormitus Kosken kunnan jätevedenpuhdistamo on kaksivaiheinen bioroottoripuhdistamo, jossa fosfori poistetaan jälkisaostuksena AVR:llä. Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna Puhdistetut jätevedet johdetaan Vinarinojaan ja siitä edelleen Holisevanojan kautta Paimionjokeen. Puhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: - Virtaama (Q kesk ) 935 m 3 /d - Mitoitusvirtaama mit (q mit ) 79 m 3 /h - BOD 7 -kuorma 120 kg/d - Fosforikuorma 9 kg/d - Asukasvastineluku (AVL) asukasta Vuonna 2008 puhdistettu vesimäärä oli m 3 eli keskimäärin n. 363 m 3 /d. Liittyjää kohden laskettuna jäteveden määrä oli n. 308 l/as d. Tuleva jätevesivirtaama on vaihdellut vuosittain suhteellisen paljon viiden viimeisen vuoden aikana. BOD 7ATU -, fosfori- ja typpikuormitus eivät kuitenkaan ole samana ajanjaksona merkittävästi muuttuneet. Tämä kertoo vuoto- ja sadevesien pääsystä puhdistamolle. Vuosittainen jätevesimäärä riippuu vuosittaisesta sademäärästä. Jätevedenpuhdistamolle tuleva kuormitus vuosina on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 7.7. Kosken jätevedenpuhdistamon tulokuormitukset vuosina Vuosi Virtaama (m 3 /a) [m 3 /d] BOD 7ATU (kg/d) [kg/d] Kok.fosfori (kg/d) [kg/d] 2,9 2,3 2,1 3,1 2,1 Kok.typpi (kg/d) [kg/d]
16 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 14/20 Puhdistamolle ja puhdistamon yhteydessä sijaitsevalle kompostointikentälle on Lounais-Suomen ympäristökeskus myöntänyt ympäristöluvan Puhdistamon ympäristölupa on voimassa vuoteen 2023 asti. Luvan mukaan vuosikeskiarvona lasketun puhdistustuloksen on täytettävä raja-arvot, jotka ovat esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 7.4 Kosken puhdistamon ympäristöluvan puhdistustuloksen raja-arvot vuosikeskiarvona laskettuna. Päästösuure Enimmäispitoisuus Vähimmäisteho % Biologinen hapenkulutus (BOD 7ATU ) 15 mg O 2 /l 92 % Kemiallinen hapenkulutus (COD Cr ) 100 mg O 2 /l 80 % Fosfori 0,5 mg P/l 92 % Kiintoaine 20 mg/l 90 % Vesistöön johdetun puhdistetut jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 7.8. Kosken puhdistamolta lähtevän jäteveden pitoisuudet sekä laitoksen puhdistusteho vuosikeskiarvoina laskettuna vuosina 2002 ja Vuosi Pitoisuus (mg/l) Reduktio (%) Pitoisuus (mg/l) Reduktio (%) BOD 7ATU % 3,7 97 % COD Cr % % Fosfori 0,61 93 % 0,2 97 % Kokonaistyppi % % Ammoniumtyppi % % Kiintoaine % 9,7 95 % Jätevedenpuhdistamolta lähtevän jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus vuosien 2003 ja 2007 välisenä aikana on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 7.5 Puhdistamolta lähtevän käsitellyn jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus vuosina BOD 7ATU kg/d 4,9 2,6 2,7 3,1 1,1 COD Cr kg/d Kok. fosfori kg/d 0,15 0,088 0,067 0,17 0,06 Kok. typpi kg/d 11 8,1 6,7 8,1 6,9 Ammoniumtyppi kg/d ,4 6,6 5,7 Kiintoaine kg/d 5,9 5,9 5 6,6 2, Puhdistamolietteet Puhdistamon ylijäämäliete kuivataan suotonauhakuivaimella. Kuivattua ylijäämälietettä syntyi 311 m 3 vuonna Kuivattu ylijäämäliete kompostoidaan puhdistamolla. Kompostointikentän pinta-ala on m 2. Kompostoitu liete käytetään viherrakentamiseen. Evira on myöntänyt laitoshyväksynnän lannoitevalmisteiden valmistukselle. Kompostoinnista ja myynnistä vastaa yksityinen yrittäjä. Lietteen laatua on tutkittu ja todettu kaikkien raskasmetallipitoisuuksien olevan viljelykäyttöön sallittuja enimmäispitoisuuksia pienempiä. Myös elohopean, kadmiumin ja lyijyn tavoitearvot saavutettiin. Lietteen levitysmäärä on määräytynyt fosforipitoisuuden perusteella.
17 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 15/ HULEVEDET 7.5 TALOUS Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös perustusten kuivatusvedestä käytetään nimeä hulevesi. Tiiviisti asutuilla alueilla, joilla hulevesiä ei pystytä hallitusti käsittelemään tonteilla, hulevedet johdetaan viemäriin. Sekaviemäröinnissä hulevedet johdetaan jätevesiviemäriin, jolloin hulevedet päätyvät jätevedenpuhdistamolle. Hulevedet aiheuttavat haittaa puhdistusprosessille, kuten turhaa kuormitusta, suuria virtaamavaihteluita ja veden lämpötilan alenemista. Erillisviemäröinnillä tarkoitetaan jätevesien johtamista jätevesiviemärissä ja hulevesien johtamista hulevesiviemärissä. Tällöin hulevedet eivät päädy jätevedenpuhdistamolle, vaan ne puretaan hallitusti maastoon. Kunnassa on hulevesiviemäröintiä keskustaajamassa ja uusilla asemakaavaalueilla. Hulevesiviemäröinnin toiminta-aluetta ei ole määritetty vesihuoltolain mukaisesti. Veden käyttömaksu on 0,56 /m³ (alv 0 %) + perusmaksu. Perusmaksut ovat seuraavat: Omakotitalo 23,03 (alv 0%), Rivi- ja kerrostalo 61,41 (alv 0%) ja Muut 61,41 (alv 0%). Liittymismaksun yksikköhinta on 2,44 / k-m 2 (kerrostalot, rivitalot ja muut). Pientalojen liittymismaksut ovat seuraavat: maksuluokka 1 kerrosala < 100 m maksuluokka 2 kerrosala m maksuluokka 3 kerrosala > 250 m Vesilaitoksen tulot olivat ja menot (vuonna 2008). Viemärilaitoksen käyttömaksu on 1.29 /m³ (alv 0 %) + perusmaksu. Perusmaksut ovat seuraavat: Omakotitalo 23,03 (alv 0 %), Rivi- ja kerrostalo 61,41 (alv 0 %) ja Muut 61,41 (alv 0 %). Liittymismaksun yksikköhinta on 2,44 /k-m 2 (kerrostalot, rivitalot ja muut). Pientalojen liittymismaksut ovat seuraavat maksuluokka 1 kerrosala < 100 m maksuluokka 2 kerrosala m maksuluokka 3 kerrosala > 250 m Viemärilaitoksen tulot olivat ja menot (vuonna 2008). 7.6 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Kosken Tl kunta on ollut mukana Auranmaan alueellisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa (2008) ja Loimaan seutukunnan vesihuoltoyhteistyön kehittämisselvityksessä (2008). Loimaan seutukunnan SEUTU-hankkeen vuoden 2008 tavoitteisiin on kuulunut haja-asutusalueiden jätevesiasioiden järjestämisperiaatteista sopiminen. Kuntajohta-
18 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 16/20 jakokous esitti kunnille että ne hyväksyisivät yleiset periaatteet Loimaan seutukunnan haja-asutusalueiden viemäröintiin. Periaatteet sisältävät mm. ohjeita vesihuollon taksoihin, kiinteistökohtaisiin liittymispisteisiin, toiminta-alueiden määrittämiseen ja potentiaalisten viemäröintialueiden arviointiin. 8 KEHITYSENNUSTEET 8.1 VEDENKULUTUS JA VEDENHANKINTA Kosken Tl kunnassa vesijohtoverkosto on jo tällä hetkellä laaja ja eikä tule jatkossa oleellisesti laajentumaan. Ennustetun kunnan väkiluvun vähenemisen myötä liittyjämäärä tulee vähenemään. Ennusteen mukaan vuonna 2030 vesijohtoverkostoon on liittynyt asukasta. Ominaisvedenkulutus on yleisesti Suomessa laskenut viime vuosikymmeninä. Jatkossa ominaiskulutuksen ennustetaan myös laskevan, mutta maltillisesti. Kokonaisvedenkulutuksen ennustetaan Koskella laskevan vuoteen 2030 mennessä 647 m 3 /d. Vesijohtoverkoston liittyjämäärä- ja vedenkulutusennuste on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 8.1 Vesijohtoverkoston liittyjämäärä ja vedenkulutusennuste väkiluku as liittyjämäärä as liittymisprosentti % 99 % 99 % 100 % 100 % ominaisvedenkulutus l / as d kokonaisvedenkulutus, Q d m 3 /d kokonaisvedenkulutus m 3 /a huippuvuorokausikulutus, HQ d m 3 /d huipputuntikulutus, HQ h m 3 /h Vuorokausikulutus laskettu kaavalla k d x Q d, jossa k d on 1,88 2 Huipputuntikulutus laskettu kaavalla k h x HQ d / 24, jossa k h on 1,75
19 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 17/ JÄTEVESIKUORMITUS JA -PUHDISTUS Tällä hetkellä viemäriverkosto käsittää vain Tuimalan taajaman. Tulevaisuudessa viemäröinnin toiminta-aluetta on tarkoitus laajentaa, joka lisää liittyjämäärää. Liittyjämäärän ennustetaan olevan vuonna 2030 noin asukasta ja liittymisasteen 67 %. Uusien liittyjien myötä jätevedenpuhdistamon tulokuormitus tulee kasvamaan. Virtaaman ennustetaan olevan noin 440 m 3 /d vuonna Taulukko 8.2 Viemäriverkoston liittyjä- ja jätevesimääräennuste vuoteen Väkimäärä as Liittyjämäärä as Liittymisaste % 47 % 50 % 63 % 67 % Jätevesimäärä puhdistamolle m 3 /d KEHITTÄMISTARPEET Vedenhankinta- ja jakelu Santion ottamolla rauta- ja mangaanipitoisuus on ollut koholla. Verkostossa vedenlaatu on kuitenkin ollut hyvä. Verkostossa on ollut paineongelmia erityisesti pitkissä johdoissa, joiden varrella on ollut suuria sikaloita. Paineongelmia on korjattu rakentamalla paikallisia paineenkorottamoja. Sikaloilla on myös rakennettu omia porakaivoja varmistamaan vedenhankintaa. Verkoston eteläosan riittävän verkostopaineen varmistamiseksi on esitetty Liipolan ottamon rakentamista. Liipolan ottamo lisäisi myös vedenhankinnan varmuutta entisestään. Verkostosta on tehty mallinnus vuonna Kunnan vesijohtoverkosto sisältää pitkien johtojen päässä olevia umpiperiä. Niissä veden laatu saattaa vähäisen kulutuksen aikana huonontua selvästi. Umpiperät ovat lisäksi herkkiä häiriöille. Umpiperien yhdistäminen kiertovesiyhteyksiksi vähentää veden viipymää putkistossa ja parantaa veden laatua kulutuspisteissä. Se myös vähentää häiriötilanteiden aiheuttamaa vahinkoa ja siten vesihuoltolaitokselle aiheutuvaa taloudellista riskiä Jätevedenkäsittely Kunnassa on taajaman läheisyydessä olevaa asutusta ja haja-asutuksen asutuskeskittymiä, jotka tulisi liittää viemäriverkostoon. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetti riittää myös jatkossa. Ympäristölupa on voimassa vuoteen Viemäriverkoston vuotovesiä tulee jatkossakin pyrkiä vähentämään, jotta puhdistamon prosessi toimii paremmin. Verkoston kuntoa tulee seurata ja saneerata suunnitelmallisesti.
20 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 18/ Lietteet Puhdistamolietteen kuivaus ja kompostointi on järjestetty toimivasti. C-OSA KOKO KUNNAN ALUE 10 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN Vesihuoltolain 7 mukaan jokaiselle vesihuoltolaitokselle on määriteltävä toimintaalue, josta laitoksella on huolehtimisvelvollisuus. Toiminta-alueeseen sisältyy määritellyt alueet vedenjakelulle ja viemäröinnille, jotka voivat olla eri kokoisia. Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueiden tulee kattaa kaikki alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueita määritettäessä tulee myös huomioida suurehkon asukasjoukon tarve sekä terveydelliset ja ympäristönsuojelulliset syyt. Laitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen verkostoon. Liittämisvelvollisuudesta voi vapautua erityisin perustein. Vapautumisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Tätä ennen on kuitenkin pyydettävä lausunto terveydensuojeluviranomaiselta. Myös Kosken kunnan vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle sekä alueelliselle ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä liittämiskohta kaikille toiminta-alueella sijaitseville kiinteistöille. Liittymiskohdasta eteenpäin kiinteistö vastaa vesihuoltolaitteistaan ja niiden yhteensopivuudesta verkostoon. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla noudatetaan sekä vesihuoltolaitoksen osalta että toiminta-alueeseen kuuluvan kiinteistön osalta vesihuoltolaissa annettuja määräyksiä. Toiminta-alueen ulkopuoleltakin on mahdollisuus liittyä verkostoon. Liittymisestä tehdään liittymissopimus. Toiminta-alueiden ulkopuolelle jäävillä jo verkostoon liitetyillä kiinteistöillä säilyvät vanhat sopimukset. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä kunnassa on toiminta-alueesta pyydettävä lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta. Lisäksi alueen kiinteistöillä on oltava tilaisuus tulla kuulluksi. Toiminta-alueen hyväksymisen yhteydessä hyväksytään tavoitteellinen aikataulu viemäri- ja vesijohtoverkoston kattaman toiminta-alueen laajentamisesta. Tätä aikataulua voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi kaavoitusaikataulun muuttuessa tai muun perustellun syyn vuoksi. Aikataulun perusteella kuntalaisten on kuitenkin pystyttävä arvioimaan, milloin heillä on mahdollisuus (ja velvollisuus) liittää kiinteistö verkostoon. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet on esitetty liitteenä (Kartta 102).
21 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 19/20 11 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Suunnitellut kehittämistoimenpiteet on esitetty taulukkomuodossa liitteenä (Liite 1) sekä suunnitelmakartassa (Kartta 101). Taulukossa on esitetty hanke, sijainti, kustannusarvio, tavoitteellinen toteutusajankohta ja vastuutaho. Verkoston rakentamishankkeille on esitetty vesijohdon ja viemäröinnin piiriin tulevat kiinteistöt. Esitetty taulukko on tavoitteellinen. Sen perusteella voidaan ajoittaa kehittämishankkeita ja varautua rahoitusjärjestelyihin. 12 SUUNNITELMAN TOTEUTUS 12.1 SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kehittämissuunnitelman päivitys on laadittu virkamiestasolla. Suunnitelmaluonnos esitellään tekniselle lautakunnalle, jonka jälkeen se asetetaan korjattuna nähtäville kunnassa. Samalla suunnitelmaluonnoksesta pyydetään lausunnot naapurikunnilta, alueelliselta ympäristökeskukselta, kunnan ympäristö- ja terveysviranomaiselta ja vesihuoltolaitokselta. Suunnitelma viedään yhdessä annettujen lausuntojen kanssa kunnanvaltuuston käsiteltäväksi, joka hyväksyy ja vahvistaa suunnitelman SUUNNITELMAN TARKENTAMINEN JA MUUTTAMINEN Suunnitelman tarkentamisesta ja muuttamisesta vastaa kunnan vesihuollosta vastaava viranhaltija. Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa toteutettaessa laaditaan jokaisesta hankkeesta yksityiskohtaiset suunnitelmat, joiden yhteydessä tarkistetaan esitettyjen hankkeiden (esim. vesijohtojen, siirtoviemäreiden ja laitosten) mitoitukset. Tässä yhteydessä kehittämissuunnitelmaan tehdään tarvittaessa tarkistuksia. Suurten vesihuoltohankkeiden osalta käynnistetään neuvottelut eri osapuolten välillä riittävän aikaisin, jotta hankkeiden eteneminen sujuisi aikataulujen mukaisesti. Samalla aloitetaan hankkeiden rahoituksen suunnittelu SUUNNITELMAN YLLÄPITO, VALVONTA JA TIEDOTTAMINEN Kehittämissuunnitelmaa ylläpidetään kunnassa kunnanvaltuuston määräämällä tavalla. Suunnitelman valvonnasta vastaa kunnan vesihuollosta vastaava virkamies sekä vesihuoltolaitos. Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuollolle asetetut tavoitteet tarkistetaan noin kerran valtuustokaudessa tai tarvittaessa. Tarkoituksena on, että kehittämissuunnitelma vastaa kunnan vesihuollon tilaa ja kehittämistarpeita riittävällä tarkkuudella. Kehittämissuunnitelman toteutumisesta ja muuttamisesta tiedotetaan kunnan virallisilla ilmoitustauluilla sekä vesihuoltolaitoksen ilmoituksissa. Asianosaiset voivat jättää muistutuksia kunnan virallisiin päätöksiin tai ilmoituksiin kunnallislain mukaisesti.
22 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 20/20 Turussa, 30. syyskuuta 2009 AIRIX Ympäristö Oy Antti Ryynänen DI Projektipäällikkö Heikki Pärnä Ins. AMK Suunnitteluinsinööri