Source: http://docplayer.fi/3893570-Mikko-tuomi-metsa-fibre-rauman-painelaitetarkastusten-toimintamallin-parantaminen.html
Timestamp: 2017-03-25 17:44:57+00:00
Document Index: 2471902

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Mikko Tuomi METSÄ FIBRE RAUMAN PAINELAITETARKASTUSTEN TOIMINTAMALLIN PARANTAMINEN - PDF
Download "Mikko Tuomi METSÄ FIBRE RAUMAN PAINELAITETARKASTUSTEN TOIMINTAMALLIN PARANTAMINEN"
1 Mikko Tuomi METSÄ FIBRE RAUMAN PAINELAITETARKASTUSTEN TOIMINTAMALLIN PARANTAMINEN Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 20132 METSÄ FIBRE RAUMAN PAINELAITETARKASTUSTEN TOIMINTAMALLIN PARANTAMINEN Tuomi, Mikko Satakunnan ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Kesäkuu 2013 Ohjaaja: Kivi, Karri Sivumäärä: 37 Liitteitä: 6 Asiasanat: painelaitetarkastus, painelaitelainsäädäntö, Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda selkeä ohjeistus Metsä Fibren painelaitetarkastusten suorittamiseksi. Työssä käsitellään myös painelaitteiden käyttöä, painelaitelainsäädäntöä sekä painelaitteille tehtäviä määräaikaistarkastuksia. Työssä käytiin läpi nykyinen toimintamalli Metsä Fibren Rauman tehtaalla ja pyrittiin tuomaan myös esille joitain parannus- ja kehitysehdotuksia nykyiseen toimintamalliin. Työtä varten haastateltiin painelaitteiden käytöstä vastuussa olevia käytönvalvojia, painelaitteiden tarkastustoiminnan vastuuhenkilöä sekä eri asiantuntijoita painelaitteiden kunnossapitoon ja tarkastuksiin liittyvissä asioissa.3 OPERATIONS MODEL OF PRESSURE EQUIPMENT INSPECTIONS ENHANCING IN METSÄ FIBRE RAUMA MILL Tuomi, Mikko Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences Degree Programme in Mechanical and Production Engineering May 2013 Supervisor: Kivi, Karri Number of pages: 37 Appendices: 6 Keywords: pressure equipment inspection, legislation of pressure equipment The purpose of this thesis was to create a clear instruction of Metsä Fibres pressure equipment inspection. This thesis also handles the use of pressure equipment, legislation of pressure equipment and periodic inspection, which are made to pressure equipment. The thesis also presents current operations model in Metsä Fibre Rauma mill and try also bring out some suggestions for improvement and development of current operation model. For this thesis, I interviewed use of pressure equipment responsible for the use of administrators, person in charge of pressure equipment inspection and different experts according to pressure equipment maintenance and inspection.4 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö tehtiin Metsä Fibren Rauman tehtaalle Botnia Mill Servicen toimesta, jossa työskentelen laitossuunnittelijan tehtävissä. Metsä Fibren kunnossapitotoiminta ulkoistettiin vuonna 2007 Botnia Mill Servicelle ja myös painelaitetarkastukset kuuluvat kunnossapitotoimintaan. Painelaitetarkastusten suorittamiseksi oli tarvetta selkeälle ohjeistukselle ja tässä työssä laadin ohjeistuksen eräkeittimen sisäpuolisen tarkastuksen ja painekokeen suorittamiseksi. Tulevaisuudessa tämän ohjeistuksen pohjalta on tarkoitus luoda myös vastaavat ohjeistukset muille rekisteröitäville painelaitteille. Raumalla Mikko Tuomi5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Työn tavoitteet Botnia Mill Service Oy Metsä Fibre PAINELAITTEET JA PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ Yleistä Painelaitteet Lämmönvaihtimet Reaktorit Keittimet Säiliöt Paineakut Painelaitedirektiivin alaiset putkistot Rekisteröitävät painelaitteet PAINELAITTEIDEN TARKASTUSLAITOKSET Yleistä Ilmoitettu laitos Pätevöintilaitos Käyttäjien tarkastuslaitos Hyväksytty laitos Omatarkastuslaitos PAINELAITTEEN KÄYTTÖ Käytön valvojan vaatimukset ja tehtävät Painelaitteen omistajan/haltijan vastuut ja velvoitteet PAINELAITTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET TARKASTUKSET Painelaitteiden käytönaikaiset tarkastukset Sijoitussuunnitelman tarkastus Painelaitteen rekisteröinti ja ensimmäinen määräaikaistarkastus Putkiston määräaikaistarkastus Tarkastuksien jaksottaminen Määräajoin tehtävät tarkastukset Käyttötarkastus Sisäpuolinen tarkastus Määräaikainen painekoe Muutostarkastus Määräaikaistarkastusten korvaaminen ja kunnonvalvontajärjestelmä...206 5.3.1 Painelaitteen seuranta NYKYISEN TOIMINTAMALLIN KUVAUS Painelaitteiden tarkastuksiin valmistautuminen Painelaitekirjan ja painelaiteluettelon ylläpitäminen Tarkastussuunnitelmien laatiminen Riskien ja vaarojen huomioiminen TOIMINTAMALLIN PARANNUSEHDOTUKSET Metsä Fibren toimintamallin vertailu Painelaitteen osien visuaalinen arviointi Käynninaikaisten painelaitetarkastusten suorittaminen Metsä Fibrellä Painelaitteiden kunnon seurantamenetelmän kehittäminen Vanhenevien painelaitteiden eliniän hallinta Putkistojen kunnon seurannan kehittäminen Turvallisuuden lisääminen VAROVENTTIILIT JA NIIDEN TESTAUKSET Varoventtiilit Varoventtiilien tarkastukset Varoventtiilien testaukset Metsä Fibren Rauman tehtaalla Varoventtiilin testaus Teson menetelmällä KEITTIMEN PAINELAITETARKASTUKSEN TYÖVAIHEET Yleistä Paineenalaisen järjestelmän sokeointi ja erotus Tarvittavat telineet ja nostimet Työluvan ehtojen tarkastus ja kuittaukset Keittimen puhdistus Keittimessä tehtävät pitoisuuden mittaukset Eristetyöt Valaistus ja suojajännitteen huomiointi NDT-tarkastusten huomiointi Turvalukitustarkastus...37 LIITTEET7 7 1 JOHDANTO 1.1 Työn tavoitteet Metsä Fibren kunnossapitotoiminta ulkoistettiin vuonna 2007 Botnia Mill Service Oy:lle ja myös painelaitetarkastukset kuuluvat kunnossapitotoimintaan. Metsä Fibren toiminnanohjausjärjestelmästä löytyy tiedot painelaitteista ja niiden tarkastuksista sekä niiden seuraavasta ajankohdasta ja tyypistä, mutta selkeälle ohjeistukselle, joka voidaan antaa alihankkijalle oli tarvetta. Työn tavoitteena oli siis luoda selkeä tulostettava ohjeistus painelaitteen painekokeen suorittamiseksi, joka voidaan antaa painekokeen suorittavalle ulkopuoliselle alihankkijalle. Ohjeistuksessa esitetän kaikki tarvittava tieto painekokeen turvalliseen suorittamiseen. Työssä laadin ohjeen eräkeittimen numero 9 painelaitetarkastuksesta, jossa esitetään järjestelmän sokeointi ja venttiilijärjestelyt, sekä sisäpuolisen painelaitetarkastuksen tarvittavat toimenpiteet. Eräkeittimiä on Rauman tehtaalla kymmenen kappaletta ja ne ovat identtisiä, joten ohjeistus on sovellettavissa sokeointi- ja venttiilijärjestelyitä lukuun ottamatta myös muihin keittimiin. Rekisteröityjä painelaitteita Metsä Fibren Rauman tehtaalla on lähes 200 kappaletta ja tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä vastaava ohjeistus niistä kaikista, ohjeistusten tekoon voidaan käyttää tätä samaa pohjaa. Tekemäni ohjeistus on mukana tässä työssä erillisenä liitteenä. 1.2 Botnia Mill Service Oy Botnia Mill Service on YIT:n ja Metsä Fibren yhteisyritys. Botnia Mill Service tarjoaa palveluja metsäteollisuuden kunnossapitoon ja se on perustettu vuonna Palveluvalikoimaan kuuluvat kunnossapito- ja asennuspalvelut sekä projektointi- ja suunnittelupalvelut. Metsä Fibren Rauman tehtaalla Botnia Mill Service hoitaa kokonaisvaltaista prosessikunnossapitoa sekä myös projektointi- ja suunnittelupalvelua. Botnia Mill Service työllistää yli 500 työntekijää seitsemällä eri toimipaikalla /1/.8 8 1.3 Metsä Fibre Metsä Fibre valmistaa ensiluokkaisia, valkaistuja Botnia-selluja neljällä tehtaalla Suomessa. Joutsenon, Kemin, Äänekosken ja Rauman tehtaiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 2,41 miljoonaa tonnia. Metsä Fibren Rauman tehdas käynnistyi vuonna 1996 ja siellä työskentelee 120 metsäteollisuuden ammattilaista /2/. 2 PAINELAITTEET JA PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ 2.1 Yleistä Laissa painelaitteella tarkoitetaan säiliötä, putkistoa tai muuta teknistä kokonaisuutta, jossa on tai johon voi kehittyä ylipainetta. Painelaitteeksi luetaan myös painelaitteen suojaamiseksi tarkoitetut tekniset kokonaisuudet. Painelaitesäädösten uudistus valmistui vuonna Painelaitesäädökset sisältävät EY:n painelaitedirektiivin (97/23/EY) ja käyttöä koskevat kansalliset säädökset. Painelaitesäädösten tavoitteena on varmistaa, ettei painelaite vaaranna kenenkään terveyttä, omaisuutta tai turvallisuutta. Säädösten noudattamista valvoo Turvatekniikan keskus (TUKES) Painelaitesäädökset koostuvat seuraavista osista: - Painelaitelaki (869/1999) - Asetus painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista (890/1999) - Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista (891/1999) - Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999) - Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä (917/1999) - Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999) Painelaitelakia sovelletaan laitteisiin, joissa ylipaineesta voi aiheutua vaaraa. Laki sisältää painelaitteiden turvallisuuden varmistamista koskevat perussäädökset, perus-9 9 tan alemmissa säädöksissä esitettäville alan toiminnanharjoittajia koskeville vaatimuksille, viranomaisvalvonnan sekä pakkokeinot ja seuraamukset. Lain mukaan painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä on hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Painelaitteen markkinoille saattajan on osoitettava, että painelaite sekä sen suunnittelu ja valmistus täyttävät vaatimukset. Laissa annetaan yleismääräykset painelaitteiden sijoituksesta ja käytöstä, kuten sijoituksen tarkastuksesta, käyttöturvallisuuslaitteiden tarkastuksesta, rekisteröinnistä ja määräaikaistarkastuksista. Turvatekniikan keskukselle (TUKES) annetaan valtuudet valvoa uusia painelaitteita, painelaitteiden sijoitusta ja käyttöä. Uusien painelaitteiden valvonnassa on otettu huomioon painelaitedirektiivissä edellytetty markkinavalvonta. (Painelaitelaki 869/1999) 2.2 Painelaitteet Painelaitteella tarkoitetaan säiliötä, putkistoa tai muuta teknistä kokonaisuutta, jossa on tai johon voi kehittyä ylipainetta. Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi Metsä Fibrellä käytössä olevat painelaitteet ja niiden päätoimintaperiaatteet Lämmönvaihtimet Lämmönvaihtimet voidaan jakaa kolmeen eri pääkategoriaan. Yleisimmässä vaihdintyypissä eli rekuperaattorissa lämpöä luovuttava ja vastaanottava virtaus virtaavat lämmönsiirtopinnan eri puolilla. Lämmönsiirtopinnat ovat yleensä rakennettu putkista tai levyistä. Regeneraattorin toiminta perustuu taas lämmönvaihtimen suureen lämpökapasiteettiin. Tässä lämmönvaihdintyypissä luovuttava ja vastaanottava ainevirtaus virtaavat vuorotellen vaihtimen läpi. Kolmas lämmönvaihdin tyyppi on sekoi-10 10 tuslämmitin, missä lämpöä luovuttava ja vastaanottava virtaus sekoitetaan keskenään Reaktorit Reaktori on laite tai astia, jossa ajetaan kemiallista reaktiota. Selluprosessissa käytetään sekoitusreaktoria massan valkaisuun. Massan valkaisuun käytetään monia erilaisia kemikaaleja, joilla jokaisella on oma tehtävänsä valkaisuprosessissa. Reaktoreille ominaista on korkea paine ja lämpötila. Reaktorien seinämät ovat paksua materiaalia ja ne voivat olla sisäpuolelta vuorattuja kemiallisesti kestävällä pinnoitteella Keittimet Sellun valmistus aloitetaan kuorimalla puut kuorimarummussa. Kuorittu puu haketetaan ja syntynyt hake seulotaan. Metsä Fibren Rauman tehtaalla on eräkeittämö, jossa sellun keitto tapahtuu vaihe kerrallaan. Rauman tehtaalla on yhteensä 10 keitintä Säiliöt Säiliö tarkoittaa paineenalaista sisältöä varten suunniteltua ja valmistettua kuorta, mukaan lukien kiinteät liitoskappaleet, joilla se liitetään muihin laitteisiin. Säiliössä voi olla yksi tai useampia kammioita Paineakut Koneessa toimivan paineakun paine vaihtelee käytön mukaisesti. Painevaihtelujen seurauksena saattaa akkuun tai sen kiinnityksiin kehittyä säröjä, minkä seurauksena paineakku voi räjähtää. Paineakku on siis komponentti, joka varastoi hydraulisen järjestelmän pumpun tuottamaa energiaa /4/.11 Painelaitedirektiivin alaiset putkistot Painelaitedirektiivin alaiseen putkistoon kuuluvat kaikki putkiston osat, jotka on tarkoitettu sisällön siirtämiseen niiden ollessa liitettynä tosiinsa painejärjestelmään yhditämistä varten. Putkistoon kuuluu putki tai putkiverkko, putkijohto, putkiston lisäosat, tasaimet, letkut ja muut asiaan kuuluvat paineenalaiset osat /5/ Rekisteröitävät painelaitteet Painelaitteet, jotka voivat aiheuttaa merkittävää vaaraa, on rekisteröitävä. Rekisteröidyille painelaitteille tehdään määrätyn ajoin määräaikaistarkastuksia, joilla varmistetaan niiden turvallisuus. Rekisteröintirajat on annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaiteturvallisuudesta (953/1999). TUKES ylläpitää painelaiterekisteriä, jota käytetään painelaitemääräysten noudattamisen valvonnassa. Tarkastulaitoksen on toimitettava tiedot TUKESille ensimmäisestä määräaikaistarkastuksesta, määräaikaistarkistuksista, tarkastusten siirroista ja muutostarkastuksista /5/. 3 PAINELAITTEIDEN TARKASTUSLAITOKSET 3.1 Yleistä Vaativimmat painelaitteet ja laitekokonaisuudet on tarkastettava ennen markkinoille asettamista ja niille on tehtävä käytönaikaisia tarkastuksia. Ilmoitetun laitoksen, pätevöintilaitoksen ja käyttäjien tarkastuslaitoksen tehtävät liittyvät painelaitteden suunnittelun ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja hyväksymisiin. Hyväksytty laitos ja omatarkastuslaitos tekevät painelaitteiden käytönaikaisia tarkastuksia ja muita säädettyjä toimenpiteitä, jotka liittyvät käytön aloittamiseen ja käyttöön. Seuraavaksi käyn läpi hieman tarkemmin eri tarkastuslaitokset ja niiden tehtävät /5/.12 Ilmoitettu laitos Ilmoitettu laitos arvioi markkinoille saatettavien painelaitteiden tai laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuutta, antaa materiaalien eurooppalaiset hyväksynnät sekä suorittaa mahdollisia erityistehtäviä. Vaatimustenmukaisuuden arviointiin sisältyy painelaitetyyppien, suunnitelmien, valmistettujen painelaitteiden ja laatujärjestelmien hyväksymisiä sekä laatujärjestelmien ja valmistajan tekemien loppuarviointien valvontaa. Ilmoitetun laitoksen nimeää Kauppa- ja teollisuusministeriö /5/. 3.3 Pätevöintilaitos Pätevöintilaitos voi pätevöidä tai hyväksyä pysyviä liitoksia ja niiden rikkomatonta aineenkoetusta tekeviä henkilöitä sekä pysyvien liitosten menetelmiä. Kauppa- ja teollisuusministeriö valtuuttaa pätevöintilaitokset /5/. 3.4 Käyttäjien tarkastuslaitos Käyttäjien tarkastuslaitos on painelaitteiden omistajien hallinnoima tarkastusyksikkö. Tälläinen laitos voi toimia kuten ilmoitettu laitos, mutta se voi tehdä arviointeja vain omistajan käyttöön tuleville painelaitteille. Käyttäjien tarkastuslaitos ei voi antaa tyyppihyväksyntää eikä hyväksyä laatujärjestelmää. Käyttäjien tarkastuslaitokset nimeää Kauppa- ja teollisuusministeriö /5/. 3.5 Hyväksytty laitos Hyväksytty laitos suorittaa painelaitteiden käyttöön liittyviä tarkastuksia ja muita säädettyjä toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat : - Sijoitussuunnitelman tarkastus - Painelaitteiden määräaikaistarkastukset13 13 - Painelaitteen seurannasta sopiminen tai kunnonvalvontajärjestelmän vahvistaminen - Kuljetettavien painelaitteiden täyttölaitosten ja täyttöpaikkojen tarkastukset - Kattilalaitosten vaaran arvioinnin asianmukaisuuden tarkastus - Kattilalaitoksen käytönvalvojan pätevyyskirjan antaminen - Käytössä olevien painelaitteiden asennus sekä korjaus- ja muutostöiden tarkastukset. Nämä laitokset hyväksyy TUKES /5/. 3.6 Omatarkastuslaitos Käytönaikaisia tarkastuksia ja muita säädettyjä toimenpiteitä voivat tehdä tietylle painelaitteiden käyttäjien ryhmälle omatarkastuslaitokset. Esimerkiksi useiden painelaitteiden omistajan tarkastusosasto voi tarvittaessa organisoitua omatarkastuslaitokseksi. Myös nämä tarkastuslaitokset hyväksyy TUKES /5/. 4 PAINELAITTEEN KÄYTTÖ 4.1 Käytön valvojan vaatimukset ja tehtävät Metsä Fibrellä painelaitteiden tarkastustoiminta on ulkoistettu, mutta vastuu painelaitteiden tarkastuksista ja niiden turvallisesta käytöstä on kuitenkin painelaitteen omistajan nimeämällä käytön valvojalla. Rekisteröidyn painelaitteen käytön valvojalla on oltava vaadittu pätevyys ja riittäväksi katsottava painelaitteen rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva asiantuntemus. Omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että käytön valvojalle annetaan mahdollisuus hoitaa ja käyttää painelaitetta siten, että sen käytöstä ei aiheudu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Käytön valvojan on saatava tietoonsa omistajalta tai haltijalta kaikki painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvät tiedot. Käytön valvojalle on tarvittaessa nimettävä varavalvoja.14 14 Käytön valvojan pitää henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä huolehtia tarpeellisesta käyttökirjanpidosta. Valvojan on ilmoitettava omistajalle tai haltijalle merkittävistä painelaitteen käyttöön tai kuntoon liittyvistä seikoista. Omistajan tai haltijan on huolehdittava, että painelaitetta käyttää ammattitaitoinen ja tehtäviinsä perehdytetty henkilökunta. Käytön valvojan on varmistuttava siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet, ja turvallisuussäännökset sekä varmistus- ja hälytyslaitteiden toiminnan, käytön ja kokeilut. Käytön valvojan tiedot pitää olla rekisteröinti-ilmoituksessa, joka tehdään painelaitteen ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa. Tarkastuslaitoksen on tarkastettava, että käytön valvojalla on riittävä pätevyys ja asiantuntemus. Käytön valvojan pätevyys tarkastetaan määräaikaistarkastuksessa. Käytön valvojalla on myös oikeus määrätä painelaite käyttökieltoon. Käytönvalvojan tietoihin koskevista muutoksista on ilmoitettava TUKESille. Jos TUKES toteaa käytön valvojan sopimattomaksi tehtäväänsä, voi se määrätä painelaitteen omistajan tai haltijan nimeämään uuden käytön valvojan /6/. 4.2 Painelaitteen omistajan/haltijan vastuut ja velvoitteet Painelaitteen sijoituksen ja käytön turvallisuudesta vastaa painelaitteen omistaja tai haltija. Omistajan ja haltijan vastuulla on, että painelaite sijoitetaan sekä painelaitetta käytetään, tarkastetaan ja valvotaan säädösten mukaisesti. Lisäksi painelaitteen omistajan/haltijan vastuita ja velvoitteita ovat seuraavat asiat: - Rekisteröitävästä painelaitteesta on riittävät asiakirjat määräaikaistarkastuksia ja painelaitekirjaa varten. - Painelaitteen sijoitus on turvallinen ja tarvittaessa tarkastuslaitos tarkastaa sijoitussuunnitelman. - Rekisteröitävälle painelaitteelle nimetään asiantunteva käytön valvoja.15 15 - Painelaitteelle tehdään käyttöönoton yhteydessä ensimmäinen määräaikaistarkastus, jonka yhteydessä painelaite rekisteröidään ja sen tiedot ilmoitetaan TUKESin ylläpitämään painelaiterekisteriin. - Rekisteröidylle painelaitteelle tehdään määrätyin ajoin määräaikaistarkastukset tarkastuslaitoksen toimesta. - Painelaitteen omistajaa, haltijaa, sijaintia ja käytönvalvojaa koskevat muutokset sekä painelaitteen käytöstä poistamiset ilmoitetaan TUKESin painelaiterekisteriin. - TUKESille ilmoitetaan määräaikaistarkastusten korvaamisesta hyväksytyn laitoksen kanssa sovitulla painelaitteiden seurannalla, tai hyväksytyn laitoksen vahvistamalla kunnonvalvontajärjestelmällä /6/. 5 PAINELAITTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET TARKASTUKSET 5.1 Painelaitteiden käytönaikaiset tarkastukset Omistajan tai haltijan on huolehdittava, että painelaitteiden käytönaikaiset tarkastukset tehdään painelaitesäädösten mukaisesti. Painelaitteiden käytönaikaisiin tarkastuksiin kuuluvat /7/, - sijoitussuunnitelman tarkastus - upotustarkastus (koskee maanalaista tai osittain maanalaista painesäiliötä ja siihen liittyvää putkistoa) - ensimmäinen määräaikaistarkastus - määräajoin tehtävät tarkastukset joita ovat: Käyttötarkastus, sisäpuolinen tarkastus sekä määräaikainen painekoe - tarvittaessa muutostarkastus16 Sijoitussuunnitelman tarkastus Painelaite on sijoitettava sekä sitä ympäröivät tilat ja rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että vaurio- tai käyttöhäiriötilanteessa tapahtuva sisällön purkautuminen aiheuttaa mahdollisimman vähän vaaraa. Sijoituksen tulee olla sellainen, että painelaitetta voidaan asinamukaisesti käyttää, tarkastaa ja pitää kunnossa. Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tarkastuslaitos tarkastaa sijoitussuunnitelman ennen painelaitteen asentamista paikalleen. Sijoitussuunnitelma on tehtävä ja sille on pyydettävä tarkastus tarkastuslaitokselta, jos kyseessä on joku seuraavista painelaitteista: - Rekisteröitävä höyry- tai kuumavesikattila - Autoklaavi, jonka PS (suurin sallittu käyttöpaine) V (tilavuus) > 1000 bar L - Höyryn tai veden siirtoputkisto, jonka suurin sallittu käyttölämpötila on yli 120 C ja jonka nimellisuuruus DN on yli 100 ja jonka PS DN 2 > bar mm 2 - Muu painelaite, joka sijoitetaan sisätiloihin, yleisötiloihin tai yleisen kulkuväylän välittömään läheisyyteen. Painelaitteelle ei tarvita sijoitusuunnitelmaa seuraavissa tapauksissa, - painesäiliö PS V bar L, - kuljetettava painelaite tai niiden yhteen kytketty yhdistelmä: V 450 L, - jos kyseessä on ns. kemikaaliluvan yhteydessä tarkastettu kohde - putkisto, jossa on ryhmän 2 sisältö tai DN 50 /6/ Painelaitteen rekisteröinti ja ensimmäinen määräaikaistarkastus Ensimmäinen määräaikaistarkastus on tehtävä rekisteröitävälle painelaitteelle käyttöönoton yhteydessä. Tarkastuksen tekee hyväksytty tarkastuslaitos ja tarkastuksessa todetaan, että painelaite voidaan ottaa turvallisesti käyttöön, ja että omistaja tai halti-17 17 ja on nimennyt painelaitteelle pätevän käytönvalvojan. Lisäksi vahvistetaan käyttöarvot ja ilmoitetaan painelaite TUKESin rekisteriin /7/. Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tarkastuslaitos tekee rekisteröitävälle painelaitteelle käyttöönoton yhteydessä ensimmäisen määräaikaistarkastuksen. Tarkastuksessa todetaan muun muassa painelaitteen sijoituksen ja käytön turvallisuus, vahvistetaan käyttöarvot ja ilmoitetaan painelaite TUKESin rekisteriin /5/ Putkiston määräaikaistarkastus Mikäli putkisto on liitetty rekisteröityyn painelaitteeseen tulee se tarkastaa painelaitteen määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Mikäli putkiston sisältö on ryhmän 1 mukainen tai putkisto on suunniteltu virumis- tai väsymislujuuden perusteella ja putkisto liittyy rekisteröitävään painelaitteeseen, on putkisto tarkastettava painelaitteen määräaikaistarkastuksen yhteydessä /7/. Putkistojen määräaikaistarkastus voidaan myös osittain tai kokonaan korvata seurannalla. Seurantasuunnitelman laatii toiminnanharjoittaja ja sen hyväksyy tarkastuslaitos Tarkastuksien jaksottaminen Lainsäädäntö määrittelee tarkastuksille perusjaksotuksen, mutta antaa tarkastuslaitoksille mahdollisuuksia painelaitteiden omistajan tai haltijan pyynnöstä soveltaa sitä painelaitteiden kunnon, hoidon, käyttöolosuhteiden, tarkastustulosten tai valmisajan ohjeiden perusteella. Sisäpuolisten tarkastusten aikavälit saavat olla enintään: kahdeksan vuotta painesäiliöille, jonka sisältö ei syövytä eikä muutenkaan vaikuta haitallisesti painelaitteen seinämään, edellyttäen, että painelaitteen omistaja tai haltija ja tarvittaessa valmistaja vakuuttavat mainitun haitattomuuden (KTMp 953/99 14 )18 18 Tarkastuksien jaksottamisella voidaan järkeistää paljon työtä vaativia tarkastuksia, jotka vaativat usein erikoisjärjestelyjä tarkastustyön ajaksi. Lisäksi jaksottamisella voidaan lyhentää tai jopa kokonaan välttää tuotantokatkokset. Tarkastuksen jaksottamisen periaatteita, - painesäiliön tarkastuksia jaetaan tasaisesti eri vuosille - samatyyppisten säiliöiden tarkastus jaetaan eri vuosille, jotta saataisiin informaatiota niiden tilasta - käytetään hyväksi aikaisempien tarkastusten tuloksia - muutamille identtisille painesäiliöille tehdään perusteellinen tarkastus, tehdään NDT-tarkastuksia pistokoemaisesti - tarkastustuloksista tulee pitää yhtenäistä kirjanpitoa, joista selviää säiliöiden kunto ja valitun tarkastusjakson oikeellisuus säiliötyypeittäin /8/ 5.2 Määräajoin tehtävät tarkastukset Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tarkastuslaitos tekee rekisteröidylle painelaitteelle määräaikaistarkastukset säädetyin aikavälein. Tarkastukset suorittaa TUKESin hyväksymä tarkastuslaitos. Painelaitteiden määräaikaistarkastukset ovat olennainen osa paineistetun järjestelmän turvallisuutta ja sillä varmistetaan painelaitteen käyttöturvallisuus, ehkäistään vaurioita jotka voivat johtua käyttöolosuhteista tai sisällön tai ympäristön aiheuttamasta materiaalin heikkenemisestä. Määräaikaistarkastuksessa määrätään myös seuraavan tarkastuksen ajankohta ja laji sekä tarkastuksessa on merkittävä seuraava määräaikaistarkastuksen kuukausi ja vuosi. /8/ Käyttötarkastus Käyttötarkastus toteutetaan käyttöä vastaavissa olosuhteissa. Tarkastuslaitos tarkastaa käyttötarkastuksessa, että painelaitetta voidaan käyttää painejärjestelmässä turvallisesti ja painelaitteen varusteet sekä varolaitteet toimivat asianmukaisesti. Tarkastuslaitos tarkastaa myös käytön valvojan pätevyyden. Painelaitteen omistajan19 19 ja haltijan on esitettävä tarkastuksessa painelaitekirja ja varauduttava painelaitteen ja sen varusteiden toiminnan tarkastukseen. (TUKES-opas, Turvatekniikan keskus, Painelaitteiden kunnossapito) Sisäpuolinen tarkastus Sisäpuolisessa tarkastuksessa tarkastuslaitos tarkastaa perusteellisesti painelaitteen ja sen varusteiden kunnon. Omistajan ja haltijan on tyhjennettävä ja puhdistettava painelaite sekä sen varusteet tarkastusta varten. Painelaitteen kaikki tarkastusja puhdistusaukot on avattava ja laitteeseen liittyvät sähkölaitteet tehtävä jännitteettömiksi. (TUKES-opas, Turvatekniikan keskus, Painelaitteiden kunnossapito) Määräaikainen painekoe Määräaikaisessa painekokeessa selvitetään painelaitteen painerungon eheyttä. Tarkastuslaitos tarkastaa painekokeen aikana, ettei painelaitteeseen tule vuotoja tai muodonmuutoksia. Painekoe tehdään nesteellä ja koepaine on 1,3 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Määräaikainen painekoe tehdään joka toisen sisäpuolisen tarkastuksen yhteydessä. Omistajan ja haltijan on puhdistettava painelaite, täytettävä se nesteellä ja varattava tarvittava laitteisto painekokeen suorittamista ja vuotojen havaitsemista varten. (TUKES-opas, Turvatekniikan keskus, Painelaitteiden kunnossapito) Muutostarkastus Muutostarkastus tehdään esimerkiksi, jos painelaitteen sallittuja käyttöarvoja on muutettu. Tarkastuslaitos varmistaa muutostarkastuksessa, että painelaitetta voidaan muutoksen jälkeen edelleen käyttää turvallisesti. (TUKES-opas, Turvatekniikan keskus, Painelaitteiden kunnossapito)20 Määräaikaistarkastusten korvaaminen ja kunnonvalvontajärjestelmä Ensimmäistä määräaikaistarkastusta ja muutostarkastusta lukuun ottamatta muut määräaikaistarkastukset voidaan korvata kunnonvalvontajärjestelmällä, joka perustuu omistajan tai haltijan laatimaan suunnitelmaan painelaitteiden kunnon valvonnasta. Tarkastuslaitos vahvistaa kunnonvalvontajärjestelmän ja se ilmoitetaan valvontaviranomaiselle, joka voi asettaa lisäehtoja sen toteuttamiselle. Kunnonvalvontajärjestelmä voi pitää sisällään perinteisiä tarkastuslaitostarkastuksia sekä omistajan tai haltijan omaan kunnon kunnonvalvontaan tai erilaisiin on-line monitorointiin perustuvia menetelmiä. /8/ Lainsäädäntö asettaa korvaavien menettelyjen käyttämiselle seuraavia vaatimuksia, - korvaavien toimenpiteiden määrissä, sisällössä ja ajankohdissa on otettava huomioon tarkastuskohteen riskeistä, käytöstä ja tarkastuksista saadut tiedot - toimintaan osallistuvien henkilöiden tehtävät ja pätevyysvaatimukset sekä toiminnan edellyttämien mittalaitteiden kunnossapito on määriteltävä - painelaitteen omistajan tai haltijan on jatkuvasti kehitettävä kunnonvalvontajärjestelmää painelaitteen käytöstä ja tarkastuksista saatujen tietojen avulla. /7/ Kunnonvalvontajärjestelmää voidaan soveltaa prosessilaitoksissa, joissa tarkastukset on pystyttävä ajoittamaan tiukkoihin seisokkeihin, näissä tarkastustoimenpiteet voidaan suunnitella riskien ja käytettävissä olevan ajan perusteella. Kunnonvalvontajärjestelmää voidaan soveltaa myös, kun on paljon samanlaisia tarkastuksen vaativia laitteita, joiden riskit ovat hyvin hallinnassa tai laitteisiin, joiden kuntoa voidaa seurata muilla kuin perinteisillä ja lainsäädännössä määritetyillä menetelmillä. Kunnonvalvontajärjestelmä on dokumentoitava ja parhaassa tapauksessa siihen liittyvät osina tarkastussuunnitelma, tarkastusjaksotus, käyttötiedot, mittaustiedot, riskiarviot ja tarkastustiedot kuntoarvioineen. /8/21 Painelaitteen seuranta Määräaikaistarkastukset voidaan osittain tai kokonaan korvata rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan hyväksytyn laitoksen kanssa sopimalla painelaitteen seurannalla, jos painelaitteen turvallisuudesta voidaan seurannan avulla varmistua. /6/ Painelaitteen seurannalla voidaan korvata painelaitteen määräaikaistarkastuksista, - sisäpuoliset tarkastukset - painekokeet Menettely ei kuitenkaan korvaa, - käyttöönottotarkastuksia - käyttötarkastusta - muutostarkastusta Painelaitteen seuranta on perusteltua, jos tarkastukset eivät ole rakenteellisista syistä kohtuudella mahdollisia ja jos painelaitteen turvallisuus voidaan varmistaa seurannan avulla. Painelaitteen seurantaa voidaan hyödyntää seuraavissa tapauksissa, - painelaite on sisäpuolelta massattu tai muurattu - kylmälaitoksen painelaitteilla - putkistoissa - vaikeasti tarkastettavissa painelaitteissa, joissa on erityisen vaarallinen sisältö tai joiden sisäpuoliset osat estävät tarkastuksen. Osassa ilmakaasutehtaiden painelaitteista tai säiliöissä, joissa ei ole tarkastusluukkuja Omistajan tai haltijan on laadittava seurannasta kirjallinen suunnitelma, joka sisältää, - painelaitteen seurannassa olevat painelaitteet ja niiden rekisterinumerot - tarkastukset, jotka seurannalla korvataan - selvityksen, miten omitaja tai haltija huolehtii seurannasta22 22 - selvityksen, milloin seuranta aloitetaan - selvityksen suunnitelman ajan tasalla pitämistä sekä kehittämisestä /9/ 6 NYKYISEN TOIMINTAMALLIN KUVAUS 6.1 Painelaitteiden tarkastuksiin valmistautuminen Metsä Fibrellä kuten monissa muissakin suurissa tuotantolaitoksissa, painelaitetarkastukset on ajoitettu suoritettavaksi pidemmän seisokin tai vuosihuollon yhteydessä. Ennen painelaitetarkastusten suorittamista tehdään tarkastusuunnitelmat yhdessä käytönvalvojien ja painelaite vastuuhenkilön sekä painelaitetarkastukset suorittavan laitoksen kesken. Tarkastuslaitos voi aikaisempien vuosien painelaitetarkastusten perusteella antaa suosituksia siitä, mihin painelaitteisiin tai niiden osiin kannattaa kiinnittää tarkempaa huomiota ja suorittaa mahdollisia NDT-mittauksia. Painelaitteen käytöstä vastaavalla taholla on taas omat näkemyksensä ja toiveensa, mitä kannattaisi huomioida tulevassa painelaitetarkastuksessa. Metsä Fibrellä painelaitteiden kuntoa seurataan tarkasti ympäri vuoden ja näin ollen mahdolliset vuodot tai muutokset jonkin laitteen toiminnassa otetaan huomioon kun suunnitellaan tulevia tarkastuksia. Tarkastuslaitoksella on siis omat suosituksensa tarkastuksista, mutta painelaitteen käyttäjällä on tiedossaan kaikki huollot, vikaantumiset ja muutokset laitteen toiminnassa. Tulevat painelaitetarkastukset käydään läpi myös osastoittain yrityksen sisällä käytönvalvojien johdolla Painelaitekirjan ja painelaiteluettelon ylläpitäminen Rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan on koottava painelaitteen hyväksymiseen ja tarkastukseen liittyvät keskeiset asiakirjat yhtenäiseen muotoon painelaitekirjaksi /8/. Metsä Fibrellä painelaitekirjat on arkistoitu arkistoon, sekä yrityksen sisäiseen sähköiseen arkistoon. Toiminnanohjausjärjestelmästä löytyy listattuna kaikki painelaitteet perustietoineen, sekä niiden seuraavan tarkastuksen ajankohta ja tyyppi. Toiminnanohjausjärjestelmään on myös listattu paineistetun järjestelmän va-23 23 rolaitteet. Toiminnanohjausjärjestelmää käytetään myös hyödyksi vaiheistamalla painelaitetarkastusten työvaiheita sekä määrittämällä tarkastusten kustannuksia Tarkastussuunnitelmien laatiminen Metsä Fibrellä painelaitteiden määräaikaistarkastusten suorittaminen on ulkoistettu Botnia Mill Service Oy:lle, jonka puolesta on nimetty vastuuhenkilö painelaitetarkastuksien suorittamiselle. Vastuuhenkilö laatii tarkastussuunnitelmia osastojen käytönvalvojien kanssa ja esittää ne tarkastuslaitokselle, joka hyväksyy suunnitelmat. Tarkastussuunnitelmia laadittaessa käytetään hyväksi aikaisempia tietoja ja otetaan huomioon mahdolliset muutokset laitteen tominnassa ja kunnossapitohistoriassa Riskien ja vaarojen huomioiminen Metsä Fibrellä on käytössä oma turvallisuuskoulutus, joka jokaisen työntekijän sekä alihankkijan on käytävä saadakseen työskennellä laitosalueella. Lisäksi jokaisella tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. Painelaitteen määräaikaistarkastukseen valmistautumisen lähtökohtana on, että tarkastustoiminta on voitava suorittaa vaarantamatta painelaitetarkastajan tai muun henkilöstön tai omaisuuden vaarantamista. Painelaitteen ja siihen liittyvän prosessilaitteiston saattamisesta turvalliseen tilaan tarkastusta varten vastaa painelaitteen käytönvalvoja. Painelaitetarkastuksen suorittaminen turvallisesti edellyttää seuraavia valmistelutoimenpiteitä: - Vaarojen tunnistaminen työkohteessa, tehdään kohteessa kattava ja järjestelmällinen tarkastelu jossa saadaan yleiskuva mahdollisista työn riskeistä. - Telineet on oltava määräysten mukaiset ja niissä on oltava telinekortti. - Tarvittaessa portaat tai tikkaat myös säiliön sisälle. - Työluvat ja ehdot tarkastetaan ja suoritetaan happipitoisuuden mittaukset, happimittari oltava mukana aina säiliöön mennessä. - Painelaite puhdistetaan perusteellisesti niin, että painerungon perusaineeseen on esteetön näkyvyys. - Järjestettävä valaistus sisä- ja ulkopuolinen valaistus, sisäpuolelle 24V suojajännite.24 24 - Mahdolliset NDT-tarkastukset ja niiden laajuus sovitaan tarkastajan kanssa etukäteen. - Säiliötyössä oltava aina luukkuvahti, lisäksi mitataan ilman happipitoisuutta, sekä muiden vaarallisten aineiden pitoisuutta kuten rikkivedyn tai hakkeen hajoamisen johdosta vapautuvan hiilidioksiidin pitoisuutta. Joissakin olosuhteissa saattaa kertyä myös palavien nesteiden höyryjä, esim. tärpättiä, jotka muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen, tällöin on käytettävä räjähdyskaasumittaria. Mittaukset tulee tehdä ennen säiliöön menoa, mutta tarvittaessa myös työskentelyn aikana on mitattava ilmanlaatua /10/. 7 TOIMINTAMALLIN PARANNUSEHDOTUKSET 7.1 Metsä Fibren toimintamallin vertailu Opinnäytetyötä tehdessäni pääsin vierailemaan Neste Oilin Naantalin öljynjalostamolla ja tutustumaan heidän käytäntöihinsä koskien painelaitetarkastuksia. Vierailun tavoitteena oli saada vertailupohjaa omaan työhöni ja tutkia, voisiko heidän toimintamallissaan olla joitain kohtia, joita voitaisiin soveltaa myös Metsä Fibrellä. Vierailun aikana haastattelin Neste Oilin Naantalin tarkastustoiminnan päällikköä, joka vastaa painelaitetarkastusten organisoinnista yhdessä yksiköiden käytönvalvojien ja tarkastuslaitosten kanssa. Itse öljynjalostusprosessiin en päässyt tutustumaan, mutta se ei ollut vierailun tavoitteenakaan. Muutaman tunnin vierailun aikana selvisi nopeasti, että Naantalin jalostamon toimintamallissa oli eroavaisuuksia Rauman toimintamalliin, mutta myös paljon yhtäläisyyksiä. Toimintamallien erot selittyvät suurilta osin kuitenkin prosessien erilaisuudesta ja sen kokoluokasta, Naantalin jalostamolla on yli kolminkertainen määrä rekisteröitäviä painelaitteita ja koko laitoksen käsittävä seisokki pidetään n. 5-6 vuoden välein, kun Metsä Fibren Rauman tehdas seisoo n. vuoden välein. Naantalin jalostamo on myös ikäluokaltaan huomattavasti vanhempi, joten painelaitteiden tarkastus-25 25 toimintaa on voitu kehittää jo vuosikymmeniä ja hyväksi todetut käytännöt ovat mahdollistaneet painelaitteiden turvallisen käytön. Johtuen pitkistä seisokkiväleistä, käynninaikaiset painelaitetarkastukset ovat Neste Oililla yleisiä ja painelaitteiden määräaikaistarkastuksia on korvattu kunnonvalvontajärjestelmällä. Prosessi on myös jaoteltu eri yksiköihin, joita voidaan ajaa alas tarvittavien tarkastusten suorittamiseksi. Neste Oilin Naantalin jalostamo on perustettu vuonna ja joitain alkuperäisiä painelaitteita on käytössä vielä nykyäänkin. Alkuperäisten painelaitteiden käyttöön ei ole kiinnitetty erityistä huomiota, vaan laitteen tarkastushistoria on hyvin tiedossa ja niille tehdään normaalit lainsäädännön mukaiset tarkastukset. Vierailu Neste Oilin Naantalin jalostamolla oli mielenkiintoinen ja vaikka heidän toimintamallinsa ei ole suoraan sovellettavissa Rauman tehtaalle, niin joitain kohtia voidaan kuitenkin soveltaa. 7.2 Painelaitteen osien visuaalinen arviointi Painelaitteen sisäpuolisen tarkastuksen yhteydessä voidaan sen osille antaa visuaalinen arviointi. Visuaalisen arvioinnin tarkoituksena on seurata painelaitteen kunnossa tapahtuvia muutoksia ja parantaa valmiutta mahdollisiin laiterikkoihin. Visuaalisen arvioinnin periaate on yksinkertainen, painelaitteen osille annetaan numeerinen arvo, jossa uudelle käyttämättömälle varaosalle voidaan antaa arvo nolla, ja osalle joka on ulkoisesti täysin uudenveroinen, mutta kuitenkin jo käytetty arvo 1. Arviointi voidaan toteuttaa monella eri tavalla, mutta perusidea on kuitenkin edellä esittämäni. Visuaalista arviointia voidaan käyttää osana kirjallista kunnonvalvontajärjestelmää. 7.3 Käynninaikaisten painelaitetarkastusten suorittaminen Metsä Fibrellä Painelaitteet jotka eivät suoraan vaikuta tehtaan tuotannon ylläpitämiseen, voidaan myös testata käynnin aikana. Käynnin aikaisilla testauksilla saadaan merkittäviä etu-26 26 ja ja säästöjä lyhentyneiden tuotantokatkojen seurauksena. Painelaitteen tarkastaminen tuotannon aikana vaatii kuitenkin tarkkoja turvallisuus toimenpiteitä ja painelaite on tehtävä turvalliseksi mahdollisten vahinkokäynnistymisten varalta. Sähköenergian lisäksi laitteeseen on voinut varastoitua myös pneumaattista tai hydraulista energiaa tai mekaanista kuormaa, höyryä tai muuta energiaa joka saattaa aiheuttaa vaaraa työntekijälle. Painelaite tulee myös sokeoimalla tai vähintään kahden eri sulkuventtiilin toimesta erottaa paineenalaisesta käynnissä olevasta järjestelmästä. Metsä Fibren rauman tehtaalla käynninaikaisia tarkastuksia voidaan tehdä pienemmille säiliöille, joiden toiminta ei vaikuta suoraan prosessin toimintaan. Käynninaikaisten tarkastusten lisääminen nykyisestä ei tällä hetkellä juurikaan lyhentäisi jo valmiiksi lyhyitä seisokkeja. 7.4 Painelaitteiden kunnon seurantamenetelmän kehittäminen Metsä Fibrellä ei ole käytössä jatkuvaa kunnonvalvontaa painelaitteille, josta olisi erikseen tarkastuslaitoksen kanssa sovittu. Kuitenkin Metsä Fibrellä painelaitteen kunnonseuranta on osa kunnossapitotoimintaa ja kunnonseuranta on osa jokapäiväistä kunnossapidon- ja painelaitteen käytöstä vastaavan henkilöstön työtä. Mahdolliset vuodot tai muut laitteen toiminnassa ilmenevät muutokset tulee huomioda ja niistä pitää raportoida eteenpäin. Mahdollisista muutoksista esimerkiksi painelaitteen käyttölämpötilassa tai prosessissa tapahtuvista muutoksista tulisi pitää muutoksenhallintajärjestelmää, erityisesti putkiston kunnonseurannan kannalta muutoksenhallintajärjestelmä on hyvä tapa hallita ja ennakoida niissä tapahtuvia muutoksia. Määräaikaistarkastuksia voitaisiin osittain tai jopa kokonaan korvata painelaitteen seurannalla. Seuranta tulee laatia yhdessä painelaitteen omistajan ja hyväksytyn laitoksen kanssa ja seurannasta on tehtävä kirjallinen suunnitelma, suunnitelman tekee painelaitteen omistaja. Kunnonseurannan tukena voitaisiin käyttää ainakin painelaitteen osien visuaalista arviointia ja muutoksenhallintajärjestelmää.27 Vanhenevien painelaitteiden eliniän hallinta Kuten kaikki muutkin teollisuuden laitteet, myös painelaitteet ja niiden kunto heikkenee käyttöajan kasvaessa. Vanhenevien laitteiden kuntoa tuleekin seurata tarkemmin ja varautua myös tarkastuksissa ilmeneviin ongelmiin. Painelaitteen vanheneminen ilmenee yleensä rakenteen lujuuden tai sitkeyden alenemisena ja yleensä myös viat ilmenevät kohdissa, joihin edellä mainitut syyt ovat vaikuttanut. Elinkaaren päättymistä on mahdoton määrittää tarkasti, mutta tehokkain tapa on rakenteille tehtävät mittaukset ja niiden keskittäminen kriittisiin paikkoihin, joihin ympäristön vaikutus on suurimmillaan. Jos jo elinkaarensa lopussa olevassa järjestelmässä ilmenee painelaitetarkastuksessa puutteita, niin tulee ottaa huomioon kannataako kyseisen järjestelmän huoltamiseen enää käyttää tulevaisuudessa resursseja. Tietysti jos muutenkin jo lyhyessä seisokissa havaitaan painelaitteessa ongelmia, niin sen kokonaan uusiminen tuskin onnistuu kyseisen seisokin aikana. Tälläisessä tapauksessa on painelaitteelle tehtävä tarvittavat korjaustoimenpiteet, joilla sen turvallinen käyttö varmistetaan seuraavaan tuotantokatkoon. Vanhojen painelaitteiden osalta niiden tarkastushistoria tulee olla hyvin tiedossa ja sen päivittäminen ja dokumentointi on erityisen tärkeää. 7.6 Putkistojen kunnon seurannan kehittäminen Metsä Fibren Rauman tehtaalla on vielä käytössä alkuperäisiä putkistoja ja linjoja, joita joudutaan tulevaisuudessa kokonaan uusimaan. Erityisesti kemikaaliputkistoihin ja linjoihin jotka ovat alttiita ympäristön haittavaikutuksille, tulee jatkossa tehdä entistä tarkempaa kunnonseurantaa. Metsä Fibren Rauma tehtaalla putkistoille suoritetaan ennakkohuoltomaista kunnonvalvontaa joka kattaa kaikki tehtaan prosessiputkistot. Toiminnanohjausjärjestelmään on kirjattu kaikki tehtaan painelaitteet, säiliöt, putkistot ja automaatiopiirit ja näille on tarkastussuunnitelmat jaksotuksineen, joita tarkennetaan kertyneen tiedon perusteella. Järjestelmään on luotu putkistojen huoltosuunnitelmia, jotka on jaettu alueen ja virtaavan aineen mukaan. Tässä jaottelussa on otettu28 28 huomioon, että kaikille osapuolille työskentely on mahdollisimman helppoa ja joustavaa. Huoltosuunnitelmat ovat jaettu neljään ryhmään ja niille on määritetty tarkastusväli, erityisseurattavat 1 vuosi painelaitelain alaiset 4 vuotta kemikaalilain alaiset 4 vuotta muut putkistot 6 vuotta Erityisseurattavia putkistoja voidaan tarvittaessa siirtää toiseen ryhmään tai muiden ryhmien putkistoja erityisseurattaviin putkistoihin, syntyneen historian mukaan. Erityisseurattaville ja ryhmä 1 putkistoille suoritetaan seisokinaikaisia tarkastuksia ja niille on tehty tarkastussuunnitelmat. Kaikille muille tarkastukset ovat käynninaikaisia ja niille on olemassa yleinen tarkastusohje. Putkistoiden sisäpuolisia tarkastuksia ei laajamittaisesti pystytä tekemään, joten putkistoiden kuntoa seurataan vuotohavainnoin ja paksuusmittauksia suorittamalla ultraäänimittarilla. Putkistojen sisäpuolisen kunnonvalvonnan helpottamiseksi oman putkistokameran hankkiminen yritykselle olisi eräs keino kehittää putkiston kunnonvalvontaa kohtuullisilla kustannuksilla. Putkiston visuaalinen tarkastus ulkopuolelta, joko ulkopuolisen tarkastuslaitoksen toimesta tai oman henkilöstön suorittamana on kustannustehokas tapa saada tietoa putkiston kunnosta. Visuaalisessa tarkastuksessa huomio tulee kiinnittää erityisesti putkiston kannakointiin, yhde-, laippa- ja liitoskohtiin. 7.7 Turvallisuuden lisääminen Metsän Fibren Rauman tehtaalla, kuten Suomessa teollisuudessa yleensäkin turvallisuus on korkealla tasolla. Turvallisuuteen liittyviä parannuksia tehdään kuitenkin koko ajan ja turvallisuushavaintoja voi kuka vain kirjata jos puutteita havaitaan. Jokaisen tehdasalueella työskentelevän henkilön tulee käydä tehdaskohtainen turvallisuuskoulutus ja henkilöllä tulee olla työturvallisuuskortti. Turvallisuuden merkitystä pai-29 29 nelaitetarkastuksia suorittaessa ei voida korostaa liikaa, työkohteessa tulee aina tehdä laajamittainen vaarojen arviointi, jossa mahdolliset riskitekijät kartoitetaan ja työstä aiheutuvat riskit ympäristölle huomioidaan. Tässä työssä keskitytään eräkeittimen painelaitetarkastukseen, keittimessä tapahtuva työ luokitellaan säiliötyöksi, joten turvallisuuteen vaikuttaa osaltaan myös lainsäädäntö. Keittimessä sisällä tapahtuva työskentely ei ole päivittäin toistuvaa, joten toimintaohjeen on oltava hyvin tiedossa ennen töiden aloittamista. Säiliötyössä tulisi käyttää aina kokeneita työntekijöitä ja mieluiten alihankkijoita, joille työ on entuudestaan tuttua. Tehdaskohtaisen turvallisuuskoulutuksen rooli on merkittävä varsinkin, jos työhön tuleva henkilö on ensimmäistä kertaa sellutehtaassa. Säiliötyössä on myös tärkeää, että mahdollisiin vaaratilanteisiin on varauduttu etukäteen, pelastussuunnitelmat ja tarvittavat suojavarusteet on määriteltävä tarkoin ennen töiden aloittamista. 8 VAROVENTTIILIT JA NIIDEN TESTAUKSET 8.1 Varoventtiilit Varoventtiilin tehtävä suljetussa järjestelmässä on estää kaasun tai nesteen ylipaine, joka saattaa helposti tuhota koko järjestelmän ja aiheuttaa hengenvaaran ympäristölle. Varoventtiilin toimintaperiaate on yksinkertainen, venttiili pysyy suljettuna, kunnes järjestelmässä oleva paine ylittää venttiilin asetuspaineen. Avautuessaan venttiili päästää ulos väliaineen ja kun paine laskee alle asetuspaineen, venttiili sulkeutuu. Yleensä varoventtiilin sisällä on mekaaninen jousi, joka pitää venttiilin suljettuna kunnes asetuspaine on riittävän korkea. Paine puristaa jousen kasaan, venttiili aukeaa ja väliaine purkautuu ulospuhallusputkesta. Jos kyseessä on vaaraton väliaine, kuten ilma tai vesihöyry, varoventtiili päästää aineen suoraan ympäristöön. Varoventtiilin asennuksessa tulee kuitenkin huomioida mahdolliset vahingot aineen purkautuessa.30 30 Kun järjestelmässä käytetään korkeita paineita esimerkiksi voimalaitoskattiloissa, voidaan käyttää varoventtiileissä myös vipujärjestelmää, toisessa päässä vipua on venttiililautanen ja toisessa päässä paino. Riippuen vipuvarren pituudesta ja venttiililautasen pinta-alasta, voidaan laskea tarvittava paino vivun toiseen päähän. Vivun pituuden ja painon koolla määritetään asetuspaine. Suurin osa varoventtiileistä on säädettäviä. Yleisesti varoventtiilin asetuspainetta voidaan säätää jousikuvun yläosassa sijaitsevasta säätöruuvista. Varoventtiili voi olla myös valmistettu vain tietylle asetuspaineelle. Varoventtiilin tulee olla myös oikein mitoitettu, sen kapasiteetti tulee olla riittävä jotta järjestelmän paine varmasti laskee varoventtiilin avautuessa. Pahimmassa tapauksessa esimerkiksi höyrykattilan tuotanto on suurempi kuin varoventtiilistä purkautuva höyry ja tälläinen tilanne saattaa johtaa räjähdykseen. 8.2 Varoventtiilien tarkastukset Rekisteröidyn painelaitteen varoventtiili tulee tarkastaa käyttötarkastuksen yhteydessä. Mahdollisen varoventtiilille tehtävän huollon tai säädön jälkeen on tarkastuslaitoksen varmistettava varoventtiilin suoritusarvojen toteutuminen. Tarkastuslaitos ei säädä varoventtiileitä, vaan se valvoo että oikeat asetusarvot toteutuvat ja suorittaa mahdollisen sinetöinnin. Varolaitteet luokitellaan yleensä luokkaan IV painelaitepäätöksessä, joten jos painelaitteen varusteita joudutaan hitsaamaan, tulee hitsaajalla olla asianmukaiset pätevyydet ja hitsaus on tehtävä hitsausohjeen mukaisesti. Jos hitsaus kohdistuu tiivistepintoihin eikä se vaaranna laitteen paineenkestoa, niin pätevöintejä ei vaadita. NDT-tarkastuksia suorittavilla henkilöillä tulee olla pätevöintilaitoksen hyväksyntä jos varuste on luokiteltu painelaiteluokkiin III tai IV /11/. 8.3 Varoventtiilien testaukset Metsä Fibren Rauman tehtaalla Metsä Fibren Rauman tehtaalla varoventtiilit testataan YIT:n venttiilikorjaamolla joka sijaitsee lähellä Rauman keskustaa, Suomessa varoventtiilien testauksia ja korjauksia tekee YIT:n lisäksi vain muutama pienempi toimija. Rauman tehtaan sijain-31 31 nin ansiosta testattavat varoventtiilit irroitetaan seisokissa ja kuljetetaan korjaamolle. Jos käynninaikaisessa testauksessa havaitaan varoventtiilissä vika, se joudutaan irroittamaan ja kuljettamaan huoltoon ja pahimmassa tapauksessa se vain lisää työvaiheita. Rauman tehtaan tapauksessa on kustannustehokkaampaa suorittaa tarkastukset seisokin aikana. Monissa muissa tehtaissa käynninaikaiset testaukset ovat kuitenkin yleisesti käytössä ja kun testaukset tehdään todellisessa laitosympäristössä, jossa venttiiliin vaikuttaa mm. lämpötila ja putkistojännitykset, niin se antaa tarkan tiedon venttiilin sen hetkisestä tilasta. Käytönaikaisella koestuksella on myös muita etuja asiakkaalle, kuten lyhentyneet seisokit ja vähentyneet seisokkityöt. Käynninaikainen testaus ei poista venttiilin huoltotarvetta mutta mahdollistaa pidemmän huoltovälin. 8.4 Varoventtiilin testaus Teson menetelmällä Raumalla sijaitseva YIT teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:n venttiilihuolto suorittaa testauksia Teson-laitteistolla. Teson on nykyaikainen menetelmä jossa yhdistyy hydrauliikka, tietotekniikka ja automaatio. Hydraulinen sylinteri avaa venttiilin ja samalla voima-anturi mittaa voimaa, venttiilin karan liikettä mitataan liikeanturilla. Kuva 1. YIT:n Rauman venttiilihuollon tietokone ohjatusta hydrauliyksiköstä säädetään varoventtiilin testauspaine.32 32 Kuva 2. Varoventtiili asetetaan kiinnitysleukojen väliin, tarvittavat kaapelit kytketään ja painetta lähdetään nostamaan. Kun asetuspaine ylittyy, toimiva varoventtiili avautuu. Teson menetelmää voidaan hyödyntää myös paineellisessa linjassa käynnin aikana, venttiilistä tulee tietää paineenalainen pinta-ala, joka on yleisimmille venttiileille tes-33 33 tauslaitteessa valmiina. Paineenalainen pinta-ala saadaan selville myös kahden testin menetelmällä. Linjan ollessa paineellinen syötetään paine tietokoneelle manuaalisesti tai käyttäen laitteen omaa paineanturia. Laitteisto suorittaa testin ennalta annettujen tietojen perusteella automaattisesti. Tulokset esitetään kuvaajilla joista selviää venttiilin avautumis- ja sulkeutumispaine sekä käytetty voima ja venttiilinkaran ja lautasen liikkeet. Voimakuvaajan avulla voidaan selvittää jousen kunto, jousen voimakuvaaja on oleellinen osa venttiilin kunnon arvioinnissa. Testistä saatavasta raportista selviää kaikki tarvittavat arvot numeerisesti sekä graafisesti. Viranomaisen allekirjoittamana raportti voidaan liittää sellaisenaan painelaitekirjaan /12/.34 Kuva 3. Teson On-Line testausraportti. 3435 35 9 KEITTIMEN PAINELAITETARKASTUKSEN TYÖVAIHEET 9.1 Yleistä Seuraavaksi käydään läpi pääkohdat, jotka tulee huomioida eräkeittimen painekokeen ja sisäpuolisen tarkastuksen yhteydessä. Metsä Fibrellä painelaitetarkastukset suorittaa Inspecta ja tarvittavat asennustyöt on ulkoistettu alihankkijalle, joka tässä tapauksessa on YIT. Myös tarvittavat teline- ja eristystyöt suorittaa alihankkija. Nämä työt kilpailutetaan erikseen Paineenalaisen järjestelmän sokeointi ja erotus Tarvittavat sokeoinnit ja venttiilijärjestelyt on esitetty liitteenä olevassa ohjeistuksessa. Näiden tarkoituksena on tehdä keitin turvalliseksi työskennellä ja erottaa keitin muusta järjestelmästä Tarvittavat telineet ja nostimet Keittimen pohjalle asennetaan telineet työn suorittamiseksi. Sisäpuolisessa tarkastuksessa käytetään Siltex riippunostinta, joka kasataan keittimeen. Kuva 4. Siltex riippunostin. Näytä lisää
TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta Lisätiedot Painelaitteiden seuranta
Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden Lisätiedot Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa
Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa Marko Vuorinen VSSHP, TYKS, käyttöpäällikkö 7.2.2013 Esityksen sisältö Esityksen rajaus; lääk.happi & hengitys/instr.ilma Lainsäädännöllistä Lisätiedot Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla?
Puoliksi tehty? Miten säästän aikaa ja rahaa Inspecta Tarkastus Oy, Jyri Lavikka, 14.9.2016, jyri.lavikka@inspecta.com, +358 500 411136 Tarkastukseen tulee varautua ja suunnitella se ennakkoon, oli kyseessä Lisätiedot Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä
Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa käsitellään automaattisen sammutuslaitteiston (jatkossa sammutuslaitteisto) painelaitteita Lisätiedot A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-
Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle Lisätiedot Kuljetussäiliön räjähdys
Muistio 1 (5) 24.5.2012 Kuljetussäiliön räjähdys 13.10.2011 Yleistä Paineella tyhjennettävä ja täytettävä kuljetussäiliö repesi tyhjennyksen yhteydessä 13.10.2011. Turvallisuus- ja (Tukes) sai tiedon räjähdyksestä Lisätiedot Toimialan onnettomuudet 2013
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla Lisätiedot PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO
TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei Lisätiedot Käyttöasetus potilassiirtojen
Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen Lisätiedot Professori TkT Jukka Martikainen
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Vesa Hurskainen PAINELAITTEIDEN KUNNONVALVONTA JA KEMIKAALIPUTKISTOJEN RAKENNUTTAMINEN Työn tarkastajat: Professori Lisätiedot OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT
OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE 4 09430 SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT VAROITUKSET 2 (5) 1. Älä ylitä painesäiliön arvokilpeen merkittyä suurinta Lisätiedot Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta
Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja Lisätiedot Hakuohje Käytönvalvojat
1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 1 ASETUKSET, JOISSA VAATIMUKSET ON ESITETTY Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta 1999. Kattilalaitosten Lisätiedot LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat
1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden Lisätiedot CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA
TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka. Lisätiedot OULUSTA KAIVOSALAN YRITYSKESKITTYMÄ - tulosseminaari toimijoille
OULUSTA KAIVOSALAN YRITYSKESKITTYMÄ - tulosseminaari toimijoille 27.2.2014/BMS/J Kari 1 Liikevaihto 2012 53,3 m Omistussuhteet: Metsä Fibre 50,1% Industria 49,9% Käynnissäpitoyksiköt Kemi Äänekoski Joutseno Lisätiedot PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ
AEL INSKO-SEMINAARI PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ 13.4.2016, AEL, Helsinki PAINELAITTEET 2016 PERUSTIETOA 18. 19.5.2016, AEL, Helsinki PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ UUDISTUU Lisätiedot Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt
PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos Lisätiedot TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Tarkastustoiminta
TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA Tarkastustoiminta Tarkastustoiminta 1. Tarkastustoiminta ja viranomaisvalvonta 2. Tarkastuslaitokset teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden varmistajina 3. Painelaitteiden Lisätiedot Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Markus Kauppinen 28.9.2016 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 27. 28.9.2016 Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro SISÄLTÖ: Lisätiedot TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi
TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne Lisätiedot NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA
Sivu 1 / 8 NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA LAITOKSEN OMISTAJA / KÄYTTÄJÄ : YHTEYSHENKILÖ JA PUH. NRO: KOHTEEN NIMI JA OSOITE: KÄYTTÖÖNOTON PÄIVÄMÄÄRÄ: Takuun edelletys on Nilan laitteille, joissa ilmamäärä ylittää Lisätiedot YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015
YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä Lisätiedot Sisäasiainministeriön määräys A:60
Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut Lisätiedot TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA
TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja: Lisätiedot HYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN PAINEASTIOIDEN TARKASTAMISEEN
1 Opinnäytetyö AMK Kone- ja tuotantotekniikka Energia- ja polttomoottoritekniikka 2013 Tuukka Kyynäräinen HYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN PAINEASTIOIDEN TARKASTAMISEEN 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Lisätiedot Valtioneuvoston asetus
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta Lisätiedot Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen
Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITETURVALLISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään Lisätiedot Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Työelämä- ja markkinaosasto Perustelumuistio 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITETURVALLISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään Lisätiedot ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi
ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten Lisätiedot Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.
Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Näkökulma Esityksen näkökulma lähes puhtaasti viranomaisnäkökulma, viranomaisvaatimukset Lisätiedot TUKES OPAS KEMIKAALIPUTKISTOT TURVATEKNIIKAN KESKUS. TURVATEKNIIKAN KESKUS Kemikaaliputkistot
TUKES OPAS KEMIKAALIPUTKISTOT TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Kemikaaliputkistot Kemikaaliputkistot TURVATEKNIIKAN KESKUS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Sisällön vaikutus putkiston suunnitteluun Lisätiedot Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi
Sivu 1(5) Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu toisen vaiheen auditointiin (KÄP 2), joka tehdään (vuosi)seisokin suunnittelun alkuvaiheessa. Sopiva Lisätiedot Paineakku. Reijo Mäkinen. No 11
Paineakku Reijo Mäkinen No 11 FLUID Finland 1-2005 Paineakku Kaasuntäyttöventtiili sijaitsee suojahatun alla Paineakku on painelaite. Kaikessa käsittelyssä, korjauksessa ja huollossa tämä on otettava huomioon. Lisätiedot VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje
0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta Lisätiedot Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt
Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen Lisätiedot Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta
Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet Lisätiedot Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä Lisätiedot VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.
VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Lisätiedot YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET
OHJE YVL 3.0 / 9.4.2002 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 4 3 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEIDEN VIRANOMAISVALVONTA 5 3.1 Valvontaviranomainen 5 3.2 Painelaitteiden suunnittelu 5 3.3 Painelaitteiden Lisätiedot Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)
Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet Lisätiedot TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin Lisätiedot SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta... 2401 803 Lisätiedot Vastuu sähköalan töissä
1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta Lisätiedot Rakennustuotteiden -merkintä
Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin Lisätiedot AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY
I043/M05/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I043 Insteam Oy Lisätiedot KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit
KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö Lisätiedot Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari
Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu Lisätiedot Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA.
PÄÄTÖS 1 (4) Kemira Chemicals Oy PL 7 32741 SASTAMALA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 Lisätiedot Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset
Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon Lisätiedot Rakennustuotteiden CE-merkintä
Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman Lisätiedot SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti
SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen. Lisätiedot Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus
2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS... Lisätiedot Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu
2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän Lisätiedot Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista: Lisätiedot Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat
Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi) Lisätiedot Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä
Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus Lisätiedot Painelaitelaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala
Painelaitelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan painelaitteisiin ja alusten painelaitteisiin. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta Lisätiedot HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia Lisätiedot ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen
ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä Lisätiedot FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia:
Lausunto () 3.5.03 Julkinen Lehto Raimo Turvallisuus ja Infra Öljyalan Keskusliitto Standardiehdotus SFS 3357 PALAVIEN NESTEIDEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO Lausuntopyyntö 6/3,.4.03 FK LAUSUNTO Lisätiedot Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote
Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Lisätiedot Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa
Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa Lisätiedot SERVICE. Paineelliset haaroitus- ja tulppauspalvelut. TONISCO System Oy Kalkun kehätie 19 33330 Tampere FINLAND Tel. +358 3 2611 724 www.tonisco.
SERVICE Paineelliset haaroitus- ja tulppauspalvelut TONISCO System Oy Kalkun kehätie 19 33330 Tampere FINLAND Tel. +358 3 2611 724 www.tonisco.com TONISCO SERVICE RATKAISUT VENTTIILIEN JA PAINELINJOJEN Lisätiedot LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS
LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat Lisätiedot Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta
Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa Lisätiedot SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA
SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISPÄIVÄ PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA 2.9.2009 TUKES Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos SAVUNPOISTOLAITTEET Lisätiedot Chiller Service Next - palvelut: Urakointi Huolto ja varaosat Vuositarkastukset ja kartoitukset Etävalvonta ja energiaoptimointi
Chiller Service Next - palvelut: Urakointi Huolto ja varaosat Vuositarkastukset ja kartoitukset Etävalvonta ja energiaoptimointi HelpDesk - laitevalmistajan ammattitaidolla Jäähdytysalalla yy ominaista Lisätiedot ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5)
ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖASETUS (403/2008) 1 Yleistä 2 Työvälineen toimintakunnon varmistaminen Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeen käännös
0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden Lisätiedot LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015
LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN Lisätiedot Telineasentajat Hakuohje
4.3.2014 1(5) TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan Lisätiedot AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN
AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON Lisätiedot Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja
Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015 Lisätiedot Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM
Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996) Lisätiedot PAINELAITTEIDEN RISKIPERUSTEINEN KUNNOSSAPITO JA TARKASTUS
TUKES-julkaisu 2/2003 PAINELAITTEIDEN RISKIPERUSTEINEN KUNNOSSAPITO JA TARKASTUS RISK BASED MAINTENANCE AND INSPECTION RBMI Kansallinen menettelyohje Irina Aho-Mantila, VTT Tuotteet ja tuotanto Tiina Hakonen, Lisätiedot SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita Lisätiedot Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi
Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien Lisätiedot Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala
22.5.2015 Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala Kuolemaan johtanut onnettomuus 9.7.2014 Jakeluasema, miehittämätön Valmistelevat työt maanalaisen bensiinisäiliön sisäpuoliselle Lisätiedot SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje
0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat Lisätiedot 28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.
Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä Lisätiedot Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITTEISTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään annettavaksi Lisätiedot Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan
Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V
Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Lisätiedot FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi
18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan Lisätiedot LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008
1/5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 16.5.2008 N:o 612/71/2008 Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja Lisätiedot BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje
0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001 Lisätiedot Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä
Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden Lisätiedot Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote
Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Lisätiedot Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli
Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli 31.5.2012 KTAMK; Käynnissäpitoseminaari www.outokumpu.com Sisällys 1. Kunnossapito PSK-standardin mukaan 2. Käynnissäpidon organisoituminen Tornio Worksissa 3. Lisätiedot Uusi asunto-osakeyhtiölaki
Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä? Lisätiedot HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: