Source: http://docplayer.fr/12021253-Instructions-d-utilisation.html
Timestamp: 2018-01-19 20:12:01+00:00
Document Index: 285495436

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'art 3', 'art 20', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Instructions d'utilisation - PDF
Download "Instructions d'utilisation"
1 U22 K /2003 FR (FR) Instructions d'utilisation Chaudière à condensation à gaz Logamax plus GB22-/9/24/24K Prière de lire ces instructions avec soin avant l'utilisation
2 Avant-propos Instructions générales importantes pur l'utilisation N'utilisez cet appareil technique que conformément à sa destination et en respectant les instructions présentées dans cette notice d'utilisation. Ne faites effectuer les travaux d'entretien et de réparation que par du personnel compétent autorisé. N'utilisez cet appareil technique qu'en combinaison et avec les accessoires et pièces de rechange indiqués dans les instructions de montage et d'entretien. D'autres combinaisons, accessoires et pièces d'usure ne doivent être utilisés que s'ils sont destinés expressément à l'utilisation prévue et s'ils n'entravent pas les caractéristiques de performance telles que les exigences en matière de sécurité. Sous réserve de modifications techniques! Etant donné le développement permanent, les figures, les étapes de fonctionnement et les caractéristiques techniques peuvent s'écarter légèrement. 2
3 Chère cliente, cher client, Avant-propos La chaudière à condensation à gaz Buderus Logamax plus GB22-/9/24/24K a été conçue et fabriquée sur la base des dernières découvertes technologiques et des règles les plus récentes en matière de sécurité. Une attention particulière a été accordée à la facilité d'emploi. Nous vous recommandons de respecter les consignes de sécurité ainsi que le contenu de la présente notice d'utilisation pour garantir un rendement optimal de l'installation en termes de sécurité, d'économie et d'écologie. 3
4 Consignes de sécurité Consignes de sécurité ATTENTION! En cas d'odeur de gaz:. Pas de flamme nue! Ne pas fumer! 2. Eviter la formation d'étincelles! N'utiliser aucun interrupteur électrique, même pas de téléphone, de connecteur, de sonnette! 3. Fermer la vanne principale d'arrivée de gaz! 4. Ouvrir les portes et les fenêtres! 5. Avertir les occupants de l'immeuble et rejoindre la sortie! 6. Téléphoner de l'extérieur de l'immeuble à l'entreprise de distribution de gaz ou à une entreprise spécialisée dans le chauffage! CONSIGNE! Dans les autres cas à risque, fermer immédiatement la vanne principale d'arrivée de gaz et mettre l'installation hors tension, par ex. activer l'interrupteur d'urgence à l'entrée de la chaufferie. 4
5 Local d'implantation / chaufferie 2 Local d'implantation / chaufferie ATTENTION! Les orifices d'arrivée et d'évacuation de l'air ne doivent être ni rétrécis, ni obturés. ATTENTION! Il est interdit de stocker ou utiliser des matériaux ou des liquides inflammables à proximité de la chaudière. CONSIGNE! Pour ne pas endommager la chaudière, une pollution de l'air par des hydrocarbures halogénés (contenus par exemple dans les atomiseurs, les solvants, les détergents, les peintures, les colles) et par un dépôt important de poussière doit être exclue. Le local d'implantation de la chaudière doit être à l'abri du gel et bien aéré. 5
6 Travaux sur l'installation de chauffage 3 Travaux sur l'installation de chauffage ATTENTION! Le montage, le raccordement du combustible et de l'évacuation des fumées, la première mise en service, le raccordement au réseau électrique ainsi que l'entretien et la révision ne doivent être effectués que par une entreprise spécialisée. Les travaux sur les conduits de gaz ne doivent être exécutés que par un installateur agréé. CONSIGNE! Le nettoyage et l'entretien doivent avoir lieu une fois par an! Il faut alors vérifier le parfait fonctionnement de toute l'installation. Les défauts constatés doivent être immédiatement corrigés. Nous vous recommandons de conclure un contrat d'entretien avec une société spécialisée. 6
7 Initiation au fonctionnement et à l'utilisation 4 Initiation au fonctionnement et à l'utilisation L'installateur doit initier l'utilisateur au fonctionnement ainsi qu'à l'utilisation de l'installation de chauffage et lui remettre la documentation technique. 7
8 5 Mise en service 5. Préliminaires Respectez aussi les instructions d'utilisation de l'appareil régulateur! 5.. Vérifier la pression correcte de l'eau Ouvrir le couvercle du tableau de commande. Vérifier la pression de l'eau (fig., pos. ). La pression optimale de remplissage est de,0 à,2 bar, la pression maximale de l'eau est de,5 bar. Si la pression est inférieure à,0 bar, effectuer les démarches présentées au paragraphe "Remplissage de l'installation de chauffage"; sinon, continuer au "paragraphe 5..3 "Effectuer les réglages de la température". 8
9 60 20 C bar 0 I 0 KW Fig. Indicateur de pression 9
10 Remplir l'installation de chauffage ATTENTION! La chaudière à condensation à gaz ne doit pas encore être mis en service. Pour remplir l'installation, n'utiliser que de l'eau de ville non traitée. Raccorder le tuyau rempli d'eau sur le robinet de remplissage et de vidange (fig. 2), puis ouvrir le robinet avec la clé carrée (joint à la livraison). 0
11 Fig. 2 Remplir l'installation de chauffage Si disponibles: Amener la vanne à trois voies dans sa position médiane (fig. 3). A cet effet, pousser vers la droite et enfoncer le levier de la vanne à trois voies à l'aide d'un tournevis.
12 Fig. 3 2 Vanne à trois voies Si disponibles: Ouvrir les robinets des raccordements de départ et de retour (fig. 4, pos. et 2).
13 2 Fig. 4 Robinets d'entretien Ouvrir le robinet et remplir l'installation jusqu'à une pression de,0 à,2 bar (fig. 5, pos. ). La pression maximale de l'eau est de,5 bar 3
14 60 20 C bar 0 I 0 KW Fig. 5 Indicateur de pression Fermer le robinet d'eau et le robinet de remplissage et de vidange situé sur la chaudière à condensation à gaz. 4
15 5..2 Purger le circuit d'eau de chauffage Ouvrir les fermetures rapides (fig. 6, pos. ) et enlever le capot de recouvrement du brûleur. Fig. 6 Enlever le capot de recouvrement du brûleur 5
16 Pour évacuer l'air résiduel, dévisser le capuchon du purgeur automatique (fig. 7) d'un tour. Si la pression a diminué sous l'effet de la purge, rajouter de l'eau. Fig. 7 Purgeur automatique 6
17 Refermer le capuchon du purgeur. Remonter le capot de recouvrement du brûleur. Retirer le tuyau du robinet de remplissage et de vidange, dévisser l'olive et visser le capot. Purger l'installation par les purgeurs montés sur les radiateurs. CONSIGNE! En cas de pertes fréquentes d'eau, faire rechercher et éliminer les causes de cette anomalie par une entreprise agréée Effectuer les réglages de la température Régler la température de départ au régulateur (fig. 8, pos. 6) en consultant le tableau. Régler la température de l'eau chaude sanitaire pour la Logamax plus GB22-24K à préparation intégrée d'eau chaude sanitaire sur le régulateur (fig. 8, pos. 3) en consultant le tableau 2. Pour économiser de l'énergie (pas de fonction de maintien de température), régler le régulateur (fig. 8, pos. 3) sur la position démarrage à froid "". Pour ce faire, enlever le blocage (fig. 8, pos. 5) et le replacer après le réglage. Température de sortie: 60 C. 7
18 Régler la température de l'eau chaude sanitaire pour la Logamax plus GB22 à préparateur externe sur le régulateur (fig. 8, pos. 3) en consultant le tableau 3. Régler la température ambiante sur le régulateur ou mettre la commande à distance à sa valeur la plus élevée. Ouvrir le robinet d'arrêt de gaz : enfoncer et tourner vers la gauche en position verticale (fig. 8, pos. 4). Placer l'interrupteur d'alimentation (fig. 8, pos. ) en position "I". L'appareil commencera le programme de démarrage et après environ 30 s le brûleur s'allume. Fermer le couvercle du tableau de commande. Régler la température ambiante sur la valeur souhaitée en activant le thermostat ou la commande à distance. 8
19 2 KW Fig. 8 Tableau de commande, indication de pression, robinet d'arrêt de gaz, indication de température 9
20 Régulateur Logamatic RC, ERC, 4 Thermostat d'ambiance Marche/ Arrêt, 24 V Domaine d'application Chauffage par le sol Chauffage par radiateurs Chauffage par radiateurs Position régulateur/ température de départ 3 (50 C, max. réglage d'usine chauffage par le sol)* 7 (75 C, min. réglage d'usine chauffage par radiateurs)* 5 (62 C, construction nouvelle) à 0 (90 C, construction existante) * Réglage de base: Faire exécuter les réglages spécifiques de la régulation Logamatic et de la commande de l'uba par votre installateur agréé. Tab. Température de départ 20
21 Position du régulateur Température de maintien d'eau chaude sanitaire [ C] Température d'écoulement [ C] Tab. 2 Température de l'eau chaude sanitaire de la Logamax plus GB22-24K 2
22 Domaine d'application Position du régulateur Température d'eau chaude sanitaire du préparateur externe Peu de confort, peu de pertes de chaleur Confort moyen, pertes moyennes de chaleur 27 C 5 4 C Confort optimal, pertes normales de chaleur Tab. 3 Température de l'eau chaude sanitaire du préparateur externe 5.2 Combustibles Gaz naturel, gaz propane. 5.3 Danger de gel pour l'installation de chauffage En cas de risque de gel pour l'installation de chauffage: Ouvrir le couvercle du tableau de commande. Ouvrir le couvercle du deuxième niveau de service (fig. 9, pos. ) C
23 Mettre l'interrupteur en position "2" (temps de temporisation de la pompe 24 h) (fig. 9, pos. 5). Mise en service KW KW Fig. 9 Deuxième niveau de commande 23
24 Fermer les couvercles du deuxième niveau de service et du tableau de commande. 5.4 Messages de fonctionnement et de pannes (tableau 4) Le mode de fonctionnement ou une panne éventuelle sont affichés à l'afficheur (fig. 0, pos. 4). Le message se compose de deux signes. Après l'appui sur la touche de service (fig. 0, pos. 3), le deuxième signe s'affiche. Notez tous les messages qui ne sont pas contenus dans le tableau 4. Ce sont des pannes qui nécessitent une réparation par une entreprise spécialisée. 24
25 2 3 4 KW KW Fig. 0 Messages de service et de panne 25
26 * clignote après trois essais de démarrage. Tab. 4 Messages de service et de panne 26 Affichage Signification après l'appui sur la touche de service 0 A, H, L, P, U, Y L'appareil est prêt à fonctionner 6* A Le brûleur ne s'est pas allumé Affichage -. H Mode de chauffage normal =. H Mode préparation d'eau chaude normale Réparation Appuyer sur la touche de réinitialisation (fig. 0, pos. 2). Si le brûleur ne fonctionne pas après plusieurs déverrouillages, appeler une entreprise spécialisée.
27 Mise hors service 6 Mise hors service Ouvrir le couvercle du tableau de commande. Placer l'interrupteur d'alimentation (fig., pos. ) en position "0". Fermer le robinet d'arrêt de gaz : le tourner vers la droite (fig., pos. 2). Fermer le couvercle du tableau de commande. En cas d'absence prolongée, fermer la conduite d'amenée d'eau. Risque de gel pour l'installation de chauffage Placer l'interrupteur d'alimentation en position "I" et laisser le robinet d'arrêt de gaz ouvert. Régler la température ambiante sur le thermostat ou la commande à distance à la valeur minimale ou la température à l'abri du gel. Si au risque de gel, vous voulez arrêter entièrement l'installation, il faut vidanger l'eau de l'ensemble de l'installation. Il est interdit d'utiliser des produits antigel. 27
28 Mise hors service KW Fig. 28 Interrupteur d'alimentation, robinet d'arrêt de gaz A /2003
U22 K 7208 5400-0/2003 FR(FR) Pour l'installateur Instructions de montage et d'entretien Chaudière à condensation à gaz Logamax plus GB22-24 (sans vanne à trois voies interne) Logamax plus GB22-24 (avec
NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN COURANT
NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN COURANT Silvatherm Compact Chaudières à granulés de bois Silvatherm Compact 20 CGR Silvatherm Compact 30 CGR Ce document est destiné à l'utilisateur. Lire attentivement