Source: http://docplayer.fi/6910357-Vantaan-kaupunki-tilakeskus-hankepalvelut-rakennuttaminen-rakennesuunnittelu-rak-suunn-ins-jouni-rasanen-kielotie-13-01300-vantaa.html
Timestamp: 2018-01-20 17:31:30+00:00
Document Index: 11964673

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 RAPORTTI 1 (4) ISS Proko Oy VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS MYYRMÄEN URHEI- LUTALON KELLARIKERROKSESSA. 1 Yleistä Myyrmäen Urheilutalossa, Myyrmäenraitti 4, VANTAA, suoritettiin välisenä aikana sisäilmatutkimuksia. Tutkimusten tavoitteena oli todentaa sisäilman vallitsevat kemialliset ja mikrobiologiset olosuhteet. Vantaan kaupungin insinööri Jouni Räsänen on pyytänyt selvittämään sisäilmatutkimuksin ja rakennusteknisin selvityksin mahdollisten kosteus- ja homevaurioiden tai muiden sisäilman laatuun liittyvien epäkohtien esiintymislähteet tilassa. Työpaikalle tehtiin arviointikäynti työolosuhteiden ja rakennuksen toiminnan arvioimiseksi. Arviointikäynnille osallistuivat ISS Proko Oy:n sisäilma-asiantuntijat Marko Koivisto ja Jarmo Minkkinen. Arviointikäynnin yhteydessä sovittiin myöhemmin toteutettavista mittauksista ja selvityksistä. Mittauksia koskeva tutkimussuunnitelma (ISS Proko Oy/ ) toimitettiin Vantaan kaupungin Jouni Räsäselle. Mittaukset ja näytteenoton suorittivat Marko Koivisto ja Tuomo Laitinen ISS Proko Oy. 2 Tietoja tutkittavista tiloista Rakennus on valmistunut Rakennuksen alapohja oli kauttaaltaan perustettu maanvaraisesti. Alapohja oli teräsbetonirakenteinen. Rakennuksen kantavina pystyja vaakarakenteina oli betoni. Seinien ja kattojen sisäpinnat olivat maalattuja betonirakenteisia pintoja. Lattiassa oli muovimatto. 3 Olosuhteet ja havainnot selvitysten aikana Rakennuksen maanvaraisessa lattiassa ja kantavien betoniseinien alaosissa havaittiin arviointikäynnillä silmämääräisesti kosteuden aiheuttamaa vaurioitumista. Kosteusmittauksesta on erillinen raportti liitteenä (liite 1) Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain ISS Proko Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella. ISS Proko Oy Lounais- ja Keski-Suomi Y-tunnus FI Biokatu 12 Puhelin vaihde Tampere Telekopio Internet
2 RAPORTTI 2 (4) ISS Proko Oy Tutkimusmenetelmät 4.1 Mikrobiologiset näytteet Materiaalinäyte suoraviljeltiin agarmaljoille ja kasvatettiin lämpökaapissa. Kasvatuksen jälkeen maljoilta laskettiin erikseen bakteeri- ja sädesienipesäkkeiden lukumäärät ja sienet tyypitettiin valomikroskooppisesti. Saatujen pesäkelukujen perusteella laskettiin näytteiden mikrobipitoisuudet. Tulokset ilmoitetaan suhteellisella asteikolla. Asteikko on esitetty analyysivastauksessa (liite 3). 4.2 VOC-emissionäytteet (mattonäytteet) Mattomateriaalinäyte otettiin leikkaamalla näytepala lattiapinnoitteesta. Kerätty näytepala suojattiin alumiinifoliolla ja toimitettiin Työterveyslaitoksen emissiolaboratorioon. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksessa (liite 4). Näytteistä määritetään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) tolueeniekvivalenttina sekä yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet, joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. Materiaalianalyysi kertoo mitä aineita ja missä suhteessa niitä emittoituu. (liite 4) 4.3 Rakennekosteus Rakennekosteuksien mittauksista on erillinen raportti liitteenä. (liite 1) 5 Näytteenottopaikat Näytteenottopaikat on merkitty pohjakuvaliitteeseen (liite 2) 6 Analyysi- ja laboratorionäytteiden laatu 7 Vertailuarvot Sisäilmatutkimuksissa käytetyt näytteenotto- ja analyysikäytännöt noudattivat voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä standardeja sekä johtavien kansallisten tutkimuslaitosten mittaus- ja selvityskäytäntöjä (Työterveyslaitos, VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Näytteiden analysoinnissa käytettiin FINAS:n akkreditoituja testauslaboratorioita (kemialliset ja biologiset tekijät, T256). Mikrobiologisten näytteiden suhteen käytetyllä laboratoriolla on Elintarviketurvallisuusviraston Eviran hyväksyntä. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain ISS Proko Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.
3 RAPORTTI 3 (4) ISS Proko Oy Mikrobit Työympäristön bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, joten mikrobituloksia on tulkittava työpaikkakohtaisesti. Mikrobilajiston tulkinnassa noudatetaan Asumisterveysoppaan (2 painos/2008, STM:n oppaita 2003:1) sekä artikkelissa Reiman et al. Rakennusten kosteusvauriota kuvastava mikrobisto. Ympäristö ja terveys 8/2005 kuvattua mikrobilajiston tulkintaa. 7.2 Lattiapinnoitteen VOC-emissiot Materiaalien VOC -emissioille ei ole varsinaisia ohjearvoja. Analyysivastauksissa tarkastellaan lähinnä eri yhdisteiden suhteellista osuutta kokonaisemissiosta (TVOC). Eli yksittäiset yhdisteet tai yhdiste ryhmät eivät saa olla 50 % kokonaisemissiosta. Vaurioitumattomien materiaalien kokonaisemissiot (TVOC) ovat yleensä alle 70 μg/m³g. 8 Tulokset ja johtopäätökset 8.1 Mikrobiologiset näytteet Materiaalinäytteet (mattopala) Materiaalinäyte otettiin kellarikerroksen käytävän muovimatosta. Materiaalinäytteen perusteella lattiassa on kosteuden aiheuttama mikrobivaurio. Otetussa näytteessä esiintyi Acremonium homesieniä sekä aktinobakteereita, jotka molemmat ovat tyypillisiä kosteusvaurioindikaattoreita. 8.2 VOC-emissionäytteet (mattonäytteet) Materiaalinäyte otettiin kellarikäytävän muovimatosta. Näytteen kokonaisemissio oli hiukan koholla (80 µg/m 3 g). Pääkomponenttina oli 2-Etyyli-1-heksanoli, jonka osuus TVOC-emissiosta on 54 % Tulokset viittaavat alkalisen kosteuden aiheuttamaan lattiamateriaalin kemialliseen hajoamisprosessiin. 8.3 Rakenteiden kosteus Alapohjassa ja seinien alaosissa havaittiin kohollaan olevia kosteusarvoja tutkitulla alueella. Liitteenä kosteusmittausraportti (liite 1) Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain ISS Proko Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.
4 RAPORTTI 4 (4) ISS Proko Oy Toimenpidesuositukset Ehdotamme seuraavia toimenpiteitä työympäristön parantamisep eksi ja työaikaisen oi- 2. Alapohjan rakennekerrokset ja niidenn toiminnallisuus tulee tutkia ja tehdä sen pe- rusteella tarvittaessa suunnitelmat alapohjan kuivana pysymisen edistämiseksi. 3. Alapohjan vaurioituneet muovimattopinnoitteet tulee t purkaaa sekä alapohjabetoni tuleee kuivattaa kosteilta alueilta. Seinien alaosien pinnoitteet tulee poistaa kastu- neilta osin ja seinien alaosat kuivattaa. Uudelleenpinnoitus tulee tehdä soveltuvil- la materiaaleillaa ja menetelmillä. Korjaustöistä tulee tehdä erillinen suunnitelma. reilun vähentämiseksi: 1. Alapohjan kosteudet tulee mittaamallaa selvittää koko k rakennuksen alueelta. Tämä raportti on laadittu toimeksiannosta nimenomaan kyseisten tilojen epäillyn sisäilmaongelman tutkimiseen, eikä sitä siten voida v käyttää koko kiinteistön tai sen osan kunnon tai arvonn määrittämisen perusteena. Marko Koivisto asiantuntija, rak. Ins kiinteistöjen käytönohjaus LIITTEET 1 Kosteuskartoitusraportti Pohjapiirros johon on merkitty materiaalinäytteenottopaikat 3 Materiaalinäytteen analyysivastaus OT 4 VOC-analyysi materiaalinäytteestä VOC Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain ISS Proko Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.
5 VAHINKOSANEERAUS KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Työnumero: Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Kellarikerros / kuntosali ja käytävätilat Myyrmäenraitti VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu Toimeksianto: Kosteuskartoitus liittyen raportissa yksilöityyn vahinkoon tai sen epäilyyn Tilaus (pvm): Raportti (pvm): Tutkimus (pvm.): Tilaaja: kello => kello => ISS Palvelut Oy / Tilamuutospalvelut Mari Järvenpää Tutkija: Läsnä olleet: Rkm, PKM Pekka Kiho Henkilökuntaa ja asiakkaita Vakuutusyhtiö: Ei tiedossa Vahinkotarkastaja: Ei tiedossa Vahinkotunnus: Ei tiedossa Vakuutuksenottaja: Vantaan Kaupunki Isännöitsijä: Veli-Matti Tani Huoltomies: Kohdetiedot, rakenteet ja Lvi - laitteet: Rakennustyyppi: Liikuntahalli Valmistunut: 1974 Kerroksia: 2 Julkisivut: Terästä Runko: Betonia, paikalla valettu Vesikatto: Ei tiedossa Välipohjarakenne: Betonia Alapohjarakenne: Maanvastainen betonilaatta Lämmitys: Ei tiedossa Lämmitysputket: Ei tiedossa Käyttövesiputket: Ei tiedossa Viemäriputket: Ei tiedossa Ilmanvaihto: Koneellinen Remontit: Ei tiedossa ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 1 / 8
6 VAHINKOSANEERAUS Yleistä: Tässä raportissa esitetyt havainnot perustuvat kartoittajan henkilökohtaisesti kohteessa tekemiin havaintoihin, kohteessa paikalla olleiden henkilöiden kertomaan, tilaajan antamiin esitietoihin sekä mahdollisiin esitettyihin asiakirjoihin ja suunnitelmiin. Tarkastuksessa on keskitytty rakennusosien muodon- ja/tai värimuutoksiin sekä rakennusosien yleiseen ulkonäköön ja seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa rakenteen tai rakennusosan kestoon ja/tai käyttäjän terveyteen. Koska kartoitus on suoritettu pääosin rakenteita rikkomatta, ei kartoittaja vastaa rakenteiden sisälle mahdollisesti aiemmin päässeen ja kartoitushetkellä jo kuivuneen kosteuden rakenteelle / sisäilmalle myöhemmin mahdollisesti aiheuttavasta haitasta / vauriosta. Mikäli rakenteiden pinnoilla esiintyy muodon-, värimuutoksia tai muita pinnoitevaurioita ovat ne yleensä merkkejä rakenteen ja/tai sen osan puutteellisesta toiminnasta. Vauriolaajuus voidaan osoittaa luotettavasti vasta tekemällä tarkempia tutkimuksia mittareikiä poraamalla tai purkamalla rakenteita. Toimenpide-ehdotusta ei sellaisenaan saa käyttää korjaustyösuunnitelmana vaan jälleenrakennustöistä tulee aina tehdä erillinen suunnitelma. Kuivausliike ei ota vastuuta mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä jälkivaurioista jos purkutyöt tehdään toimenpide-ehdotusta suppeampana tai jos jälleenrakennustyöt eivät täytä voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Rakenteiden kosteutta pinnoitteita rikkomatta tutkitaan pintakosteuden osoittimella (jäljempänä pko) Gann RTU 600 ja mittapää B 50. Pko:n mittaussyvyys 0 70mm (valmistajan ilmoittama). Pko:n mittaustulokset ns. vertailuarvoja, jossa samasta rakenteesta saatuja mittaustuloksia verrataan toisiinsa. Materiaalin massalla / tiheydellä mittaustuloksia nostava / laskeva vaikutus. Pko:lla ei havaita mahdollisesti syvemmällä rakenteissa olevaa ja / tai aiemmin ollutta kosteusvauriota, esim. kuivaa lahoa. Rakenteessa on kosteutta vertailuarvon ollessa > 110 materiaalin massasta / tiheydestä riippumatta. Pko:lla ei voida varmuudella sanoa kosteuden määrää eikä sijaintia rakenteessa. Usein kosteus sijaitsee pinnoitteen ja vedeneristeen / kosteussulun välissä olevassa kiinnityslaastissa. Piikki(puu-)mittarin toiminta perustuu 2:n elektrodin välisen sähkönjohtavuuden mittaamiseen rakenteessa oleva kosteus parantaa sähkönjohtavuutta / suurentaa näyttöarvoa. Näyttöarvon yksikkönä käytetään paino - % ( p - % ). Mitattaessa muusta, kuin puurakenteesta, yksikkönä käytetään p yksikköä. Eristetilaa mitattaessa apuna käytetään n. 400mm tai 1000 mm:n pituisia eristetikkuja. Protimeter Mini mittarista käytetään jäljempänä lyhennettä pm. Pinnoitteen sekä vesijohtojen ja viemäreiden liitosten mahdollisia tiiveyspuutteita on tutkittu vain silmämääräisin havainnoin. Rakenteiden suhteellinen kosteus mitataan Vaisalan suhteellisen kosteuden mittareilla, (näyttölaite HMI41 ja mittapäät HMP42). Täysi varmuus kivirakenteiden kosteudesta, kosteusjakautumasta tai kosteusalueen laajuudesta saadaan vasta jos RT-kortissa määritellyin menetelmin rakenteeseen porataan mittareikiä ja mittarei istä mitataan suhteellisen kosteuden arvot tai jos rakenteesta otetaan näytepaloja halutulta mittaussyvyydeltä. Nämä mittaukset suoritetaan ainoastaan erillistilauksesta. Raportissa esitetyt rakenteet perustuvat saatuihin esitietoihin tai kohteessa tehtyihin havaintoihin. Täysi varmuus kohteen rakenteista, rakennekerrosten paksuuksista ja niiden kunnosta saadaan vain avaamalla rakenteita. Mahdollisista mikrobivaurioista olevat maininnat raportissa perustuvat ainoastaan kartoittajan omiin aistinvaraisiin havaintoihin. ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 2 / 8
7 VAHINKOSANEERAUS Alkutiedot: Tilaajalta saadun tiedon mukaan ISS Proko Oy tilattu kohteeseen selvittämään sisäilmaongelmien syitä. Sovittu että ISS Palvelut Oy Vahinkosaneeraus suorittaa kohteessa ISS Proko Oy:n Marko Koiviston laatimassa tutkimussuunnitelmassa ( ) esitetyn kosteuskartoituksen (pintakosteusmittauksen ja lattioiden ja seinien alaosien suhteellisen kosteuden mittauksen porareikämittauksena käytäviltä ja kuntosalista). Selvitys vahingon laajuudesta sekä kartoituksen yhteydessä tehdyt havainnot kohteesta: Käyty poraamassa kuntosalin (KUNTOSALI 003) lattiaan, kuntosalin (KUNTOSALI 003) seinien alaosiin sekä käytävän (002 KÄYTÄVÄ) lattiaan mittareiät. Mittareikien sijainti selviää pohjakuvasta sivulla 5. Mittapisteet MP 1 - MP 6 on porattu alapohjan betonilaattaan, mittapiste MP 7 alapohjalaatan alla olevaan eristekerrokseen (kevytsoraa) ja mittapisteet MP 8 - MP 10 porattu seinien alaosiin. Kaikki mittareiät ovat halkaisijaltaan 16 mm. Kaikki mittareiät on puhdistettu huolellisesti imurilla ennen mittareikien putkittamista ja tulppaamista. Mittaputkien ja seinän / lattian liitoskohta tiivistetty elastisellakitillä. Suoritettu pintakosteusmittaus kuntosalissa mittapisteiden läheisyydessä. Kosteusarvot lattiassa paksun kumimaton läpi mitattuna Kosteusarvot seinien helmoissa Suoritettu pintakosteusmittaus käytävätiloissa. Kosteusarvot lattiassa muovimaton läpi mitattuna pitkän käytävän osuudelta, portaan 001 PORRAS edustalla kulkevan käytävän osuudelta ja kohti porrasta 007 PORRAS kulkevalla käytävällä. Kosteusarvot seinien helmoissa kauttaaltaan Käyty suorittamassa porattujen mittapisteiden mittaus. Mittaustulokset merkitty mittauspöytäkirjaan sivulla 4. ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 3 / 8
8 VAHINKOSANEERAUS Käytetty mittauskalusto: SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTALAITTEISTO Vaisala HMP42 mittausanturit: U kalib. 04/2011 Y kalib. 06/2011 Vaisala HMP46 mittausanturit: T kalib. 05/2011 X kalib. 05/2011 Vaisala HMI 41 lukulaite: V Sall. Max.: RH 75 % 5% / 20 C (ns. vanha betoni) RH 70 % 5 % / 20 C (eristetila). Suhteellisen kosteuden mittareiden mittausvirhe RH 5 %, (Mittarin virhe ja mittaustapahtuman virhe) PUU- / PIIKKI MITTARI PINTAKOSTEUDEN OSOITIN Protimeter Mini Eristemittatikut 300 mm / 1000 mm Gann Hydromette RTU 600 lukulaite Gann B 50 sauva-anturi Mittausalue 0-99 Mittaustulokset puusta paino-% (p-%). Muista materiaaleista vertailuarvoja (p-yks.) Mittausalue Materiaalin tiheydellä on vertailuarvoja nostava / laskeva vaikutus., Kts. taulukko Mittausarvot suhteessa materiaalitiheyteen Gann Hydromette UNI 2 + B 50 / Trotec T 2000S + TS 300 SDI Aineen tiheys kg/m 3 erittäin kuiva normaali puolikuiva kostea hyvin kostea märkä < > > >130 > >140 Mittauspöytäkirja: kello xx.xx Mittapisteen Materiaali numero Seinä (S) Lattia (L) Katto (K) Mittaussyvyys (mm) ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 4 / 8 RH (%) Lämpötila (ºC) Vesihöyry pitoisuus (g / m 3 ) MP 1 Betoni L 35 92,8 21,2 MP 2 Betoni L 35 78,5 21,3 MP 3 Betoni L 35 98,0 20,9 MP 4 Betoni L 35 98,5 20,7 MP 5 Betoni L 35 76,2 19,8 MP 6 Betoni L 35 93,7 18,9 MP 7 Kevytsoraeriste L ,8 19,6 MP 8 Betoni S 35 94,6 21,2 MP 9 Betoni S 35 98,8 20,9 MP 10 Betoni S 35 89,1 19,9 Sisäilma 44,2 21,7 8,5 Ulkoilma 87,0 3,0 5,2 Kosteat mittaustulokset merkitty punaisella ja kuivat mittaustulokset merkitty vihreällä
9 VAHINKOSANEERAUS Pohjakuva rakennuksesta / kartoitetusta osasta rakennusta: MP 2 MP 1 MP 8 MP 3 MP 9 MP 4 MP 10 MP 7 MP 5 MP 6 Kosteus- / vaurioalue seinässä (arvioitu / mitattu) Kosteus- / vaurioalue lattiassa (arvioitu / mitattu) X Kuva on ohjeellinen, eikä se ole mittakaavassa Kosteus- / vaurioalue katossa tai eristetilassa (arvioitu / mitattu) Mittapiste ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 5 / 8
10 VAHINKOSANEERAUS Valokuvat kohteesta: Kuva 1: MP 1 Kuva 2: MP 2 Kuva 3: MP 8 MP 3 ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 6 / 8
11 VAHINKOSANEERAUS Kuva 4: MP 9 MP 4 Kuva 5: MP 10 MP 5 MP 7 ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 7 / 8
12 VAHINKOSANEERAUS Kuva 6: MP 6 Vantaalla Pekka Kiho Vahinkokartoittaja - Rakennusmestari Pätevöitynyt kosteudenmittaaja (PKM) Henkilösertifioitu kosteudenmittaaja VTT-C Gsm Tämä raportti on laadittu tilaajan toimeksiannosta meille ilmoitetun epäillyn vahingon ja sen aiheuttamien vaurioiden selvittämiseksi. Vahinkokartoitus, kosteusmittaus tai muu raportissa yksilöity tarkastus rajautuu toimeksiannossa esitettyyn laajuuteen eikä sitä näin ollen voida käyttää koko kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määrityksen perusteena Raportin alkuun ISS Palvelut Oy Päivystys 24 h Rajatorpantie 8A VANTAA Sivu 8 / 8
14 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Myyrmäen urheilutalo Näytteenottaja: Tuomo Laitinen & Marko Koivisto Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: 2 TULOSTEN TULKINTA Tulosten tulkinnassaa on käytetty taulukkoa 1. Bakteeritulokset luokitellaan vain kahteen luokkaan: ei viitettä vauriosta tai t viittaa vaurioon. Materiaalin äytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas (+++ / ++++) tai mikäli näytteessä esiintyy e kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintäänn yhteensää kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus (+++) vastaa Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyä pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus (+ ++++) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje 2003) sieni-itiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa t materiaalissa. 1 NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on suoraviljelty eli ripoteltu suoraan kasvatusalustoille Työterveyslaitoksen kehittämän menetelmän mukaisesti (Reiman ym.1999, Reiman & Kujanpäää 2005). Kasvatukseen on käytetty Asumisterveysoppaan (2009) suosittelemia kasvatusalustoja: 2% mallasagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (Tryptoni-hiiva-uutelämpökaapissa +25 C:ssa 7 vrk:tta (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja onn inkuboituu (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen j pesäkkeet on laskettu ja j sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalin äytteiden tulosten tulkinta. Tulkinta Muut Kaikki Indikaattori- Yhteisvaikutus bakteerit sienett mikrobit Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon -, +, ++, , * ++ -, + -, * ++ +*, * vahva viite vauriosta , , * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
15 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (3) 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopaikat ja tutkittu materiaali on esitetty taulukossaa 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 3 suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: - = alle määritysrajan, ei kasvua + = niukka kasvusto (1-20 pesäkettä/malja) ++ = kohtalainen kasvusto (21-50 pesäkettä/malja) +++ = runsas kasvusto ( pesäkettä/malja) ++++ = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Näytteenottopaikat ja näytteiden materiaali. Näytteenottopiste Näytteen materiaali M1. kuntosalin edestä käytävän seinä tasoite M2. kuntosalin edestä käytävän lattialta muovimatto Taulukko 3. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja sienilajisto suhteellisella asteikolla esitettynä. Näyte 2 % mallasagar steriilit DG-18 agar + Aspergilluss THG agar + Aktinobakteerit Muut bakteerit Tulkinta - ei viitettä + vauriosta M1. Sieni-itiöt yhteensä Acremonium* steriilit + Sieni-itiöt yhteensä +(11) ) Acremonium* + Aspergilluss versicolor* + Bakteerit yhteensä +(1) Aktinobakteerit* +(1) Muut bakteerit + +(8) viittaa + vaurioon steriilit + M2. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä + - = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynytt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT JAKELU ISS Proko Oy, Tuomo Laitinen & Marko Koivisto ISS Proko Oy, Jyväskylä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
16 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (3) Kirjallisuusviitteet: Asumisterveys Opas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö- ja terveyslehti, Pori,, Reiman, M.., Haatainen, S., Kallunki, H., Kujanpää, L., Laitinen, S. & Rautiala, S. (1999) Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmienn käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, Dipoli, Espoo s Reiman, M. & Kujanpää, L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteidenn mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, Dipoli, Espoo SIY Raportti 23, s (päivitetty OT) Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
17 ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) ISS Proko Oy Lounais- ja Keski-Suomi Tuomo Laitinen Biokatu TAMPERE VOC-analyysi materiaalinäytteestä As.viitenumero: Kerääjä/Vastuuhlö: Analysoitavat yhdisteet: Tulo.pvm.: Analysoija(t): VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla Hanna Hovi Analysointimenetelmä Näytteiden emissiot tutkittiin mikrokammiolaitteella Micro-Chamber/Thermal Extractor, µcte. Materiaalinäytettä punnittiin kammioon, jonka kautta johdettiin puhdasta ilmaa Tenax-putkeen. Emissiotuotteet analysoitiin kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TD-GC-MS). Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley- tai NIST-massaspektritietokannan avulla. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. Tulokset on ilmoitettu pitoisuutena näytegrammaa kohti (µg/m³g) tai pitoisuutena neliödesimetriä kohti (µg/m³dm²). Tällä menetelmällä tehty materiaalianalyysi ei ole kvantitatiivinen, vaan kertoo ainoastaan mitä aineita ja missä suhteessa niitä emittoituu käytetyissä koeolosuhteissa. TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b Helsinki puhelin faksi
18 TYÖTERVEYSLAITOS Tulokset ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Yhdiste Mi CK Myyrmäen ut kellari Myyrmäen ut kellari, 4,42 g /Hovi 4,40 dm³ Pitoisuus Laatu YKSIARVOISET ALKOHOLIT Bentsyylialkoholi 1-Butanoli C9-alkoholit** 2-Etyyli-1-heksanoli ALDEHYDIT Bentsaldehydi HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) - 5 µg/m³g 24 µg/m³g 25 µg/m³g 43 µg/m³g - 4 µg/m³g 80 µg/m³g Tulosten tarkastelu Kahdella tähdellä (**) merkityt aineet on määritetty tolueeniekvivalenttina ja tunnistettu käyttäen Wileyn tai NISTin massaspektritietokantaa. Näiden aineiden pitoisuudet ovat semikvantitatiivisia. Tulokset on annettu yksikössä µg/m³ haihtuneena grammaa kohti materiaalia (µg/m³g). Omien tutkimuksiemme mukaan tällä menetelmällä analysoitujen vanhojen, vaurioitumattomien materiaalien päästöt (TVOC) ovat olleet alle 70 µg/m³g. Tällä menetelmällä tehdyt näytteet eivät vastaa huoneilmasta kerättyjä näytteitä eikä materiaalien päästöluokitusta (M-luokat). TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b Helsinki puhelin faksi
19 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Työterveyslaitoksen Asiakasratkaisut on akkreditoitu testauslaboratorio T013 (FINAS-akkreditointipalvelut, EN ISO/IEC 17025). Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristön kehittäminen -osaamiskeskus Hanna Hovi asiantuntija Timo Laaja asiantuntija Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b Helsinki puhelin faksi