Source: http://docplayer.fi/1629721-Sisakattojen-putoamiset-jarvenpaassa-ja-kittilassa-syyskesalla-2010.html
Timestamp: 2016-12-09 19:31:47+00:00
Document Index: 19776232

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Sisäkattojen putoamiset Järvenpäässä ja Kittilässä syyskesällä 2010
Download "Sisäkattojen putoamiset Järvenpäässä ja Kittilässä syyskesällä 2010"
1 Tutkintaselostus D5/2010Y Sisäkattojen putoamiset Järvenpäässä ja Kittilässä syyskesällä 2010 Tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi eikä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta käsitellä. Tutkintaselostuksen käyttämistä muuhun tarkoitukseen kuin turvallisuuden parantamiseen on vältettävä. Tutkintaselostusta ei ole kirjoitettu siten, että se olisi tarkoitettu käytettäväksi oikeudenkäynnissä.2 TUTKINNAN TUNNUS: D5/2010Y VALMISTUNUT: TUTKIJAT: Kari Ylönen, Matti Leskelä Järvenpää Tapahtuma-aika: Viikonvaihde Tapahtumapaikka: Tapahtuman luonne: Asianosaiset: Seuraukset tai vahingot: Olosuhteet: Koulu, Järvenpää Sisäkaton putoaminen Kaupunki Liikuntahallin varaston sisäkatto ja siihen ripustetut talotekniset laitteet jouduttiin uusimaan kokonaan. Rakennuksesta löytyi vastaavia ongelmia useista tiloista. Osa tiloista oli käyttökiellossa yli kuukauden korjaustöiden johdosta. Ei henkilövahinkoja. Normaali loppukesän viikonvaihde. Kittilä Tapahtuma-aika: Maanantai kello Tapahtumapaikka: Kauppa, Kittilä Tapahtuman luonne: Sisäkaton putoaminen Asianosaiset: Rakennuksen omistaja/toiminnanharjoittaja, kymmenen asiakasta Seuraukset tai vahingot: Rakennuksen sisäkattoa tuhoutui noin 200 m 2 :n alueelta. Ripustuksia irtosi tätä suuremmalta alueelta. Suuri määrä myytävänä ollutta vaihto-omaisuutta tuhoutui myyntikelvottomaksi. Ei henkilövaihtoja. Olosuhteet: Syyspäivä, puolipilvistä. 23 1 TAPAHTUMIEN KULKU JA TAUSTATIEDOT 1.1 Järvenpää Tapahtumien kulku Sunnuntaina koululla käymässä ollut vararehtori havaitsi koulun liikuntasalin varaston katon pudonneen alas. Seuraavana aamuna koulun henkilökunnan ja kaupungin teknisen toimen edustajat arvioivat tilannetta ja päättivät evakuoida osan koulusta. Tapahtuneesta ilmoitettiin pelastuslaitokselle, ja päivystävä palomestari asetti koulun tiloja käyttökieltoon. Kaupungin teknisen toimen edustajat alkoivat kartoittaa ongelman laajuutta. Taustatiedot Koulu on rakennettu vuonna Kuva 1. Onnettomuuskoulu. Sisäkaton rakenne ylhäältä alaspäin lueteltuna oli seuraava: (kattoristikot k900 mm, alapaarteen leveys 45 mm) puhallusvilla noin mm (30 kg/m 3 ) 6 7,5 kg/m 2 höyrynsulkumuovi ruoderimat 50 mm x 50 mm k400 mm (1 kg/m); kiinnitetty 2,5 kg/m 2 kattoristikoiden alapaarteeseen jokaisessa liitoksessa alhaalta päin käsin naulatulla 100 mm x 3,4 mm naulalla, 1 naula/liitos kipsilevy 13 mm; kiinnitetty rimoihin ruuveilla 9 kg/m 2 kipsilevy 13 mm; kiinnitetty ylempään kipsilevyyn ruuveilla, 9 kg/m 2 osa ruuveista osunut rimojen kohdille alaslaskettu katto, jossa oli 600 mm x 600 mm kokoiset 9 kg/m 2 kipsilevyt (paksuus 13 mm) teräslankojen ja T-listojen varassa. Varaston (noin 30 m 2 ) sisäkatto oli irronnut lähes kokonaisuudessaan. Ruoderimat kiinnitysnauloineen olivat irronneet kattoristikoiden alapaarteesta. Kattoristikoihin ei ollut jäänyt kiinni yhtään naulaa. Kattoristikot jäivät paikalleen eikä niissä ollut havaittavissa vaurioita. Katto oli irronnut kokonaan kantavan seinän vierestä (kuvassa 2 oikealla) ja jäänyt toisesta päästä kevyen väliseinän päälle roikkumaan. 34 Rakennepiirustuksissa ei ollut määritelty, miten pettänyt liitos olisi pitänyt tehdä. Piirustuksissa ei ollut mainintaa ripustuskuormista, pois lukien kattoristikoiden piirustuksissa ollut maininta alapaarteen kuormavarauksesta. Rakenteen oma massa oli noin 35,5 37 kg/m 2. Toteutuneen rakenteen naulaliitoksien ominaiskestävyys oli 0,35 kn/m 2 (noin 35 kg/m 2 ). Lisäksi varaston kattoon oli kiinnitetty ilmastointikanavia ja kaapelihylly. Näistä aiheutui katon keskivaiheella arviolta vähintään 10 kg ripustuskuorma kiinnitintä kohden. Kuva 2. Varaston pudonnut katto. Katto jäi seinän vieressä seinän läpi tulevan ilmanvaihtoputkiston varaan. Kattorakenteessa alimpana ollut alaslaskettu 600 mm x 600 mm levyistä koostunut kipsilevykatto oli kuvaa otettaessa jo purettu. Kuva 3. Rimat 50 mm x 50 mm (k400) oli kiinnitetty kattoristikoiden alapaarteeseen 100 mm:n kirkkailla käsin naulattavilla lankanauloilla, joiden tunkeuma alapaarteeseen oli 50 mm. 45 Koululla oli ollut sisäkatto-ongelmia jo noin kymmenen vuotta sitten. Muun muassa luokkien alas lasketuissa katoissa oli ollut silmin havaittavia roikkumia, jotka olivat johtuneet vastaavan naulaliitoksen pettämisestä. Luokissa alas lasketussa katoissa ei ollut kipsilevyä vaan kevyempää akustolevyä. Silloin ongelman laajuutta oli selvitelty ja näkyvissä olleet ongelmakohteet oli korjattu. Onnettomuuden jälkeisissä tarkastuksissa katon painumia löytyi lisää. Luokkien sisäkattojen painumat eivät olleet johtaneet kattojen putoamiseen, koska luokkien väliset kevyet väliseinät oli rakennettu ruoderimojen kiinnityksen jälkeen ja väliseinät pitivät rakennetta ylhäällä. 1.2 Kittilä Tapahtumien kulku L-muotoisen kauppakeskuksen siivessä olevan ravintolan vahtimestari kuuli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä toisessa siivessä olevan kaupan puolelta kovan pamauksen. Hän kiersi kaupan ympäri epäillen äänen aiheuttajaksi murtomiehen toimia, mutta syytä pamaukselle ei löytynyt. Seuraavana yönä saman ravintolan toinen vahtimestari kuuli vastaavanlaisen pamauksen, mutta silloinkaan selitystä äänelle ei löytynyt. Maanantaina kello kaupan vanhan osan sisäkattoa ripustuksineen putosi alas noin 200 m 2 :n alueelta alle viidessä sekunnissa. Pudonnut katto jäi pääosin myymälän hyllyjen varaan. Alimmillaan katon kipsilevy jäi noin 170 cm:n korkeudelle ja katossa vielä kiinni olleet ripustukset noin metrin korkeudelle. Osa ripustuksista putosi lattialle. Myymälässä oli kymmenen henkilökuntaan kuuluvaa ja kymmenen asiakasta. Kaikki pystyivät poistumaan rakennuksesta turvallisesti; suurin osa pääoven kautta ja osa kaupan päädyssä olleen varaston oven kautta. Kukaan ei loukkaantunut. Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta kello Paikalle hälytettiin useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Pelastustoiminnan johtajana ollut palopäällikkö asetti rakennuksen käyttökieltoon onnettomuuden tutkinnan ajaksi. Taustatiedot Kiinteistön ensimmäinen vaihe on rakennettu vuonna Kuva 4. Onnettomuuskauppa. 56 Sisäkaton alkuperäinen rakenne ylhäältä alaspäin lueteltuna oli seuraava: (kattoristikot k900 mm, alapaarteen leveys 45 mm) puhallusvilla noin mm (30 kg/m 3 ) 4,5 6 kg/m 2 lasivilla 125 mm (17 kg/m 3 ) 2,1 kg/m 2 höyrynsulkumuovi ruodelaudat mm x 100 mm k400 mm (1 kg/m); 2,5 kg/m 2 kiinnitetty kattoristikoiden alapaarteeseen jokaisessa liitoksessa kahdella 60 mm x 2,8 mm poikkileikkaukseltaan neliönmuotoisella konenaulalla kipsilevy 13 mm; kiinnitetty lautoihin ruuveilla. 9 kg/m 2 Ruoteina käytettyjen lautojen paksuudet vaihtelivat mm:n välillä. Rakennepiirustuksissa ei ollut määritelty, miten lautojen ja alapaarteen välinen liitos olisi pitänyt tehdä. Piirustuksissa ei ollut mainintaa ripustuskuormista. Alkuperäisen rakenteen oma massa oli noin 18,1 19,6 kg/m 2. Vuonna 2003 toteutettiin rakennuksen kolmas vaihe sisältäen sekä laajennuksen rakentamisen että vanhan osan muutostyön. Alkuperäiseen sisäkattoon piti tehdä muutoksia. Rakennesuunnitelman mukaan vanha kipsilevy piti poistaa, lautojen väliin piti asentaa uusi 45 mm x 70 mm k400 rimoitus ruuvikiinnityksellä ja rimoitukseen piti kiinnittää 15 mm kipsilevy valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Suunnitelmissa oli maininta myös siitä, että ripustusten vaatimat lisätuennat kuuluvat urakkaan. Toteutus ei ollut suunnitelman mukainen. Vanhaa kipsilevyä ei poistettu ja uusi 15 mm:n kipsilevy (12,7 kg/m 2 ) kiinnitettiin ruuveilla suoraan vanhaan kipsilevyyn. Uuden rakenteen oma massa oli noin kg/m 2. Toteutuneen rakenteen naulaliitoksien ominaiskestävyys oli 0,43 kn/m 2 (noin 43 kg/m 2 ). Tutkinnassa ei selvinnyt, miten päätös poiketa alkuperäisestä suunnitelmasta syntyi. Onnettomuudessa laudat kiinnitysnauloineen olivat irronneet kattoristikoiden alapaarteesta. Kattoristikoihin ei ollut jäänyt kiinni yhtään naulaa. Kattoristikot jäivät paikalleen eikä niissä ollut havaittavissa vaurioita. 67 Kuva 5. Pudonnut sisäkatto jäi suurelta osin kaupan hyllyjen varaan. Kuva 6. Ruodelaudat mm x 100 mm (k400) oli kiinnitetty kattoristikoiden alapaarteeseen kahdella 60 mm:n konenaulalla, joiden tunkeuma alapaarteeseen oli enintään 40 mm. Katon putoaminen tallentui kahden valvontakameran välityksellä kaupan valvontajärjestelmään. Tallenteiden mukaan putoaminen alkoi seinän vierestä. Kattoon oli tehty muun muassa seuraavia ripustuksia: valaisinkiskot niihin kiinnitettyine loisteputkivalaisimineen kohdevaloja ilmastointiputkia ja venttiilejä kaapelihyllyjä, joissa sähköjohtoja ja kylmälaitteiden kupariputkia valvontakamerat turvavalot kaiuttimia. 78 Valvontakameran osoittamassa putoamisen alkamispaikassa kulki seinän vierellä leveä kaapelihylly, ja katon keskiosasta kyseiseen kohtaan tuli toinen kaapelihylly. Keskiosasta tulleella kaapelihyllyllä oli 20 eripaksuista sähkökaapelia ja kahdeksan kylmälaitteiden kupariputkea. Hyllyssä oli kannatinpari 2 metrin välein. Seinän vieressä olleella kaapelihyllyllä oli silmämääräisesti arvioiden huomattavasti enemmän kaapeleita ja myös kupariputkia. Kaapelihyllyn kannattimet olivat 2,4 2,9 metrin välein. Paikalla tehdyn arvion mukaan keskiosasta tulevan kaapelihyllyn paino oli ainakin 8 kg/m, jolloin kannatinparille tulee 16 kg:n kuorma. Seinän vieressä olleen kaapelihyllyn paino oli silmämääräisesti arvioiden tätä selvästi suurempi. Pitemmästä kannatinvälistä johtuen kannattimille tullut kuorma on saattanut olla arviolta 25 kg. Risteävien kaapelihyllyjen kannatinparit olivat risteyskohdassa 80 senttimetrin päässä toisistaan, jolloin tällä alueella reilun neliömetrin alueelle on tullut ainakin 40 kg:n ripustuskuorma. Lisäksi lähistöllä oli valaistuskisko ja tuloilmakanava, jonka päätelaitteen massa yksinään oli 15 kg. Kaikki ripustukset oli kiinnitetty ruuveilla kipsilevyjen läpi ruodelautoihin 1.3 Katsaus aikaisempiin sisäkatto-onnettomuuksiin Kauppa, Pudasjärvi, 2000 Pudasjärvellä putosi vuonna 2000 kaupan sisäkatto kokonaisuudessaan (1 700 m 2 ). Kauppa on rakennettu vuonna Onnettomuustutkintakeskus on laatinut onnettomuudesta tutkintaselostuksen B2/2000Y. Sisäkaton rakenne ylhäältä alaspäin lueteltuna oli seuraava: (kattoristikot k900 mm, alapaarteen leveys 45 mm) puhallusvilla noin 250 mm höyrynsulkumuovi ruoderimat 50 mm x 50 mm k600 mm; kiinnitetty kattoristikoiden alapaarteeseen jokaisessa liitoksessa kahdella 90 mm x 3,1 mm sähkösinkityllä konenaulalla rimojen välissä mineraalivillalevy laudat 22 mm x 100 mm k400 pinnoitettu poimulevy. Sisäkatto irtosi kattoristikoiden alapaarteen ja sen alla olleen 50 mm x 50 mm rimoituksen liitoksesta. Liitoksessa naulan tunkeuma alapaarteeseen oli 40 mm. Rakenteen oma massa oli noin 20 kg/m 2. Toteutuneen rakenteen naulaliitoksien ominaiskestävyys oli 0,33 kn/m 2 (noin 33 kg/m 2 ). Naulaliitos ei ollut suunnitelmien mukainen. Suunnittelija oli suunnitellut liitokseen laitettavaksi kolme käsin lyötävää 100 mm x 3,4 mm kirkasta lankanaulaa. Suunnitelmissa ei ollut mainintoja ripustuskuormista. Onnettomuus tapahtui kaupan sulkemisen jälkeen. Rakennuksen sisällä oli kaksi siivoojaa, jotka eivät loukkaantuneet. Siivoojien ensimmäinen havainto onnettomuudesta oli juuri ennen katon putoamista katosta kuulunut napsahtelu. 89 Tutkinnassa selvisi, ettei mitään ripustuksia ollut tehty kattoristikoista, vaan kaikkien ripustusten paino rasitti pettänyttä naulaliitosta. Siivoojat pystyivät kertomaan sortuman alkamisalueen, ja tutkinnassa määriteltiin kyseisellä alueella olleiden kaikkien ripustusten katolle aiheuttama kuorma. Keskimääräiseksi ripustusten massaksi tutkitulla 90 m 2 :n alueella saatiin yli 25 kg/m 2 suurimpien pistekuormien ollessa nelinkertaisia keskimääräiseen. Tällä noin 90 m 2 suuruisella alueella olivat koko myymälän suurimmat kuormat, koska kookkaimmat putket, kanavat ja painavimmat kaapelihyllyt lähtivät seinän takana olevasta konehuoneesta ja sähköpääkeskuksesta. Kauppa, Sysmä, 2005 Sysmässä putosi vuonna 2005 kaupan sisäkattoa noin 400 m 2 :n alueelta. Kauppa on rakennettu vuonna Onnettomuustutkintakeskus on laatinut onnettomuudesta tutkintaselostuksen B2/2005Y. Sisäkaton rakenne ylhäältä alaspäin lueteltuna oli seuraava: (kattoristikot yleensä k1200 mm (joka kuudes k600), alapaarteen leveys 45 mm) puhallusvilla noin 300 mm höyrynsulkumuovi ruoderimat 50 mm x 50 mm k400 mm 45 asteen kulmassa ristikoihin; kiinnitetty kattoristikoiden alapaarteeseen yleensä kahdella 90 mm x 3,1 mm konenaulalla kattoristikoiden suuntaiset laudat 22 mm x 100 mm k400 kipsilevy 13 mm. Sisäkatto irtosi kattoristikoiden alapaarteen ja sen alla olleen 50 mm x 50 mm rimoituksen liitoksesta. Liitoksessa naulan tunkeuma alapaarteeseen oli 40 mm. Rakenteen oma massa oli vähintään 20 kg/m 2. Toteutuneen rakenteen naulaliitoksien ominaiskestävyys alueella, jossa kattoristikoiden väli oli k1200, oli 0,26 kn/m 2 (noin 26 kg/m 2 ). Rakennekuvissa naulaliitosta ei ollut suunniteltu lainkaan. Suunnitelmien kaikki muut naulaliitokset oli suunniteltu käsin lyötäville nauloille. Kaikki rakenteissa havaitut naulaukset oli tehty konenauloilla. Suunnitelmissa ei ollut mainintoja ripustuskuormista. Onnettomuuden tapahtuessa kauppa oli auki ja kaupan sisällä oli 25 henkilöä. Vaurioalueella oli yhdeksän henkilöä, joista kukaan ei loukkaantunut. Erään läsnä olleen ensimmäinen havainto onnettomuudesta oli noin 40 sekuntia ennen katon putoamista katosta kuulunut kova pamaus. Tutkinnassa selvisi, ettei ripustuksia ollut tehty kattoristikoista, vaan kaikkien ripustusten paino rasitti pettäneitä naulaliitoksia. Tutkinnassa ripustuksen keskimääräiseksi massaksi arvioitiin noin 3 kg/m 2 suurimpien pistekuormien ollessa arviolta 20 kg. Tutkinnan aikana ympäristöministeriö lähetti kuntien rakennustarkastajille kirjeen sisäkattojen rakenteellisesta turvallisuudesta ( YM7/629/2005). Kaksi sikalaa VTT:n tutkimuksessa Suurten maatalousrakennusten rakenteellinen turvallisuus (Kortesmaa, 2007) on tutkittu myös sisäkattojen ongelmia. Tutkimukseen liittyen saatiin tietoja myös vakuutusyhtiöiltä, mutta vain hajanaisesti ja vähemmän kuin aluksi oletettiin. 910 Tämä johtui raportin mukaan siitä, että vakuutusyhtiöt korvaavat harvoin rakennusten sortumiin tai vaurioihin liittyviä tapauksia. Tutkimuksen liitteessä 2 on lueteltu vakuutusyhtiöiltä saadut vauriotiedot. Kolmentoista tapauksen joukossa on kaksi sisäkaton putoamista, jotka molemmat tapahtuivat sikalassa (taulukko 1). Taulukko 1. Kahden sikalan sisäkaton pettäneiden naulaliitosten vertailu. Sikala 1 Sikala 2 Kattoristikot tehdasvalmisteinen k1200 Ruodelauta 22 x 100 k x 100 k500 Naula konenaula, pituus 65 mm Naulojen määrä 2/liitos 2 3/liitos Sisäkattolevy alumiiniprofiilipelti Ripustuskuorma valaisimet ja ilmanvaihtolaitteita Molemmissa tapauksissa vakuutusyhtiön tietoihin onnettomuuden syyksi oli kirjattu naulausten kantavuuden mitoitus. Lisäksi kummassakaan tapauksissa ei voitu täysin sulkea pois ilmanvaihdon aiheuttaman alipaineen mahdollista vaikutusta. Lounasravintola, Jyväskylä, 2008 Jyväskylässä putosi vuonna 2008 lounasravintolan sisäkattoa noin 10 m 2 :n alueelta. Ravintola on rakennettu vuonna Onnettomuustutkintakeskus on laatinut onnettomuudesta tutkintaselostuksen D1/2008Y. Sisäkaton rakenne ylhäältä alaspäin lueteltuna oli seuraava: (sekundäärikannattimet 50 mm x 125 mm k1200) villalevyt 250 mm huokoinen kuitulevy 12 mm, jonka pinnassa höyrynsulkumuovi ruoderimat 50 mm x 50 mm k600; rimat oli kiinnitetty sekundäärikannattimiin käsin naulatuilla kirkkailla 100 mm x 3,4 mm nauloilla, pääsääntöisesti yksi naula/liitos kipsilevy 13 mm verhouksen tukipuut 20 mm x 67 mm k300 puuritiläverhous 20 mm x 35 mm k40. Sisäkatto irtosi sekundäärikannattimien ja sen alla olleen kuitulevyn liitoksesta. Liitoksessa naulan tunkeuma alapaarteeseen oli 38 mm, koska naulan kannan puolelle jäi sekä riman paksuus (50 mm) että kuitulevyn paksuus (12 mm). Sisäkatto on katon lappeen suuntainen (kaltevuus noin 1/3). Osa sekundäärikannattimista irronneesta rakenteesta jäi ylös roikkumaan. Onnettomuuden tapahtuessa ravintola oli auki. Sisällä oli yksi asiakas ja kaksi henkilökuntaan kuuluvaa. Ennen katon putoamista paikalla olleet kuulivat kattorakenteista narinaa ja pientä pauketta. Kukaan ei jäänyt putoavien osien alle eikä tapahtumasta aiheutunut henkilövahinkoja. Omakotitalo, Tuusula, 2010 Tammikuussa 2010 Tuusulassa tapahtui onnettomuus, jossa omakotitalon olohuoneen sisäkatto putosi alas. Katto jäi toisesta päästään korkean kirjahyllyn päälle. Kaksi talon 1011 iäkästä asukasta oli onnettomuuden tapahtuessa katsomassa televisiota tuoleilla lähellä hyllyä, eivätkä he loukkaantuneet. Katon alle jäänyt tila oli niin ahdas, etteivät he pystyneet poistumaan sieltä omin voimin. Toisen asukkaan matkapuhelin oli hyllyn alatasolla, ja hän pystyi soittamaan hätäkeskukseen. Pelastuslaitoksen yksiköiden tultua paikalle pelastushenkilöstö raivasi kattoa sen verran, että alle jääneet pääsivät turvaan. Onnettomuus tapahtui iltapäivällä kello 17 jälkeen. Saman päivän aamuna puhallusvillaurakoitsija oli asentanut yläpohjaan 200 mm lisää eristettä (puhallusvillaa) siellä olleen 300 mm villan päälle. Työhön liittyen asentajat olivat liikkuneet yläpohjassa. Talo on rakennettu vuonna Talon rakentajan mukaan kattoristikoiden alapaarteeseen oli kiinnitetty höyrysulun alapuolelle 22 mm x 100 mm ruodelaudat 300 mm väleillä. Rakentajan mukaan laudat oli naulattu kiinni 75 mm konenauloilla. Tätä ei päästy varmistamaan, koska pudonneen katon osat oli hävitetty ennen kuin tapaus tuli tutkijoiden tietoon. Katossa ei ollut tavanomaisesta poikkeavia ripustuskuormia. Rakennepiirustuksissa ei ollut määritelty naulaliitosta, vaan rakentaja kertoi naulanneensa sen, kuten siihen aikaan oli tapana. Onnettomuuden syystä ei ole varmuutta. Naulaliitoksen irtoaminen voi olla seurausta yläpohjassa liikkumisesta. 1.4 Määräykset ja ohjeet Puurakenteiden ja niihin liittyvien naulausten suunnittelua ohjaa Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa B10, Puurakenteet. Ohje on alun perin vuodelta 1983 ja sitä on muutettu vuosina 1990 ja Ohjeeseen perustuvan Suomen Rakennusinsinöörien Liiton ohjeen RIL 120 painoksia on ilmestynyt vuosina 1991, 2001 ja Ohjeessa B10 ei ole missään vaiheessa kielletty sileiden naulojen käyttöä vetorasitettuna pitkäaikaisille kuormille, mutta esistandardiin Eurokoodi 5 (ENV ) perustuvissa ohjeissa asia on mainittu ensi kerran vuonna Suomen Rakennusinsinöörien Liiton ohjeen B10 pohjalta tehtyyn RIL 120 -ohjeeseen kielto tuli ensimmäisen kerran vuoden 2004 painokseen. Naulaliitoksen ominaistartuntakestävyys kärjen puoleisessa puussa voidaan B10 mukaan laskea kaavalla F uk = f u d(l-1,5d) [N], missä f u = naulatyyppikohtainen tartuntalujuus [N/mm 2 ], L on nimellinen tartuntapituus 12d ja d = naulan halkaisija [mm]. Sileällä naulalla f u = 1,6 N/mm 2. Pitkäkestoisessa kuormituksessa (kuorman aikaluokka A) sileän naulan kerroin tulee kuitenkin kertoa luvulla 0,5. Kuumasinkityllä nelikulmaisella naulalla f u = 3,1 ja pitkäkestoisen kuormituksen lisäkerroin on 0,8. Kuumasinkityn nelikulmaisen naulan tartuntakestävyys on laskennallisesti 3,1-kertainen sileään naulaan verrattuna. Osavarmuusmenettelyn mukaan pysyvän kuorman osavarmuusluku on g = 1,2 ja puurakenteiden materiaaliosavarmuusluku m = 1,3, jonka perusteella päädytään ehtoon F gk F uk /( m g ) F uk /1,6. Siis ominaiskuorma saa olla enintään ominaiskestävyys jaettuna 1,6:lla. 1112 2 ANALYYSI Naulaliitosten vertailua Kaikissa edellä mainituissa onnettomuuksissa pettänyt liitos oli sama eli kattoristikon alapaarteen (tai vastaavan rakenteen) ja siihen alhaalta päin naulaamalla kiinnitettyjen rimojen tai lautojen välinen liitos. Seuraavissa taulukoissa on vertailtu kahden uuden tapauksen (Järvenpää ja Kittilä) sekä kahden vakavimman vanhan tapauksen (Pudasjärvi ja Sysmä) toteutuneita naulaliitoksia. Kaikki neljä rakennusta on rakennettu 1990-luvulla (Järvenpää 1990, Kittilä 1991, Sysmä 1997, Pudasjärvi 1999). Taulukko 2. Pettäneiden naulaliitosten vertailua. Paikka Ruoteen paks x lev [mm] Liitosta/ m 2 Kpl/ liitos Kpl/ m 2 Naula Pit x halk (d) [mm x mm] Kärjen tunkeuma, [mm] Tyyppi (B10) Pudasjärvi 50 x 50 1,9 2 3,8 kone 90 x 3,1 40 sileä Sysmä 50 x 50 1,5 1) 2 3 1) kone 90 x 3,1 40 sileä Järvenpää 50 x 50 2,8 1 2,8 100 x 3,4 50 sileä Kittilä 22 x 100 2,8 2 5,6 kone 60 x 2,8 38 sileä 1) Alueella, jossa kattoristikkojako oli k1200 mm. Naulaliitosten tartuntakestävyydet esitetään taulukossa 3. Taulukko 3. Tartuntakestävyyden ja rakenteen oman painon vertailua. Tarkastelussa ei ole mukana ripustuksien aiheuttamia kuormia. Liitoksien ominaiskestävyys/katon Liitoksien mitoituskestävyys/katon Sisäkaton oman painon ominaisarvo Mitoituskestävyys/oman painon ominaisarvo pinta-ala pinta-ala 2) [kn/m 2 ] Paikka F uk [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] Pudasjärvi 0,33 0,25 0,20 1,25 Sysmä 1) 0,26 0,20 0,20 1,0 Järvenpää 0,35 0,27 0,35 0,75 Kittilä 0,43 0,33 0,31 1,06 1) Alueella, jossa kattoristikkojako oli k1200 mm. 2) Tartuntakestävyyden mitoitusarvo = tartuntakestävyyden ominaisarvo/materiaalin osavarmuusluku 1,3 (ohje B10). Taulukon 3 viimeinen sarake osoittaa oman painon osavarmuusluvun suuruuden. Vain Pudasjärven tapauksessa se vastasi vaadittua arvoa g = 1,2, kun ripustusten painoa ei oteta huomioon. Siellä tosin ripustuskuormat olivat selvästi suurimmat. Sysmässä ja Kittilässä tartuntalujuuden mitoitusarvo oli suuruusluokaltaan sama kuin rakenteen oma paino. Järvenpään tapauksessa oli suurin alitus. Kaikissa tapauksissa sisäkaton alapintaan oli kiinnitetty talotekniikkaa kuten yleisvalaisimia ja ilmanvaihtolaitteita. Kaupoissa sisäkattoon oli kiinnitetty toimintaan liittyviä ripustuksia kuten käytävätauluja, kylmälaitteiden putkituksia ja kohdevaloja. Rakenne- 1213 suunnitelmissa ei ripustuskuormia ollut otettu huomioon lukuun ottamatta tapausta, jossa rakennuksen laajennuksen yhteydessä vuonna 2003 suunnitelmiin oli kirjattu maininta ripustusten vaatimien lisätuentojen kuulumisesta urakkaan. Kolmessa tapauksessa oli henkilöitä paikalla. Näissä kaikissa tapauksissa paikalla olijat kuulivat katosta tartunnan irtoamiseen liittyviä ääniä ennen romahtamista. Yhdessä tapauksessa jälkikäteen selvisi, että henkilökunta oli kiinnittänyt huomiota katon notkolla oloon muissa kuin nyt pudonneessa tiloissa. Tutkimuksissa selvisi, että eniten taipuneissa kohdissa naulat olivat irronneet alapaarteesta kokonaan. Kyseessä oleva naulaliitos on altis paikallisten pistemäisten kuormien aiheuttamalle jatkuvalla sortumalle. Yhden liitoksen pettäminen aiheuttaa kuorman siirtymisen seuraaville liitoksille, ja näin ollen jatkuva sortuma on mahdollinen. Pohdintaa naulaliitoksen käytännön toteutuksesta Puurakentamisessa on ollut aina vallalla kirvesmiesten perimätietoa, jonka mukaan on rakennettu ( ainahan näin on tehty, eikä ongelmia ole ollut ). Yksi ongelma sisäkattojen kiinnityksissä on edelleen yleinen: kiinnityksiä ei aina mielletä kantaviksi rakenneliitoksiksi. Runkonaulaimet ja niiden pyöreät sileät konenaulat yleistyivät urakkamiehen työkaluiksi joskus 1980-luvulta alkaen. Kuviteltiin, että vain naulan pituus ratkaisee ja poikkileikkauksella ei ole väliä. Samoin kuviteltiin, että sileä kirkas naula tarttuu yhtä hyvin kuin sinkitty naula. Sinkityksen laatuunkaan ei kiinnitetty huomiota, vaikka sähkösinkitty naula vastaa kirkasta sileää naulaa ja vain upposinkitty karheapintainen naula on se ohjeissa mainittu sinkitty naula. Tarkasteltavana olevista tapauksista kahdessa liitoksen naulausta ei ollut suunniteltu lainkaan. Kolmannessa alkuperäisen liitoksen naulausta ei ollut suunniteltu, mutta rakennuksen laajennuksen suunnittelun yhteydessä liitos oli suunniteltu toteutettavaksi ruuveilla. Lopullinen toteutus ei ollut suunnitelman mukainen. Neljännessä naulaus oli suunniteltu, mutta toteutus poikkesi suunnitellusta. Sekä näissä tapauksissa, että muissa tutkinnoissa on tullut ilmi, että vielä 1990-luvun loppupuolellakin suunnittelijat saattoivat suunnitella naulaliitoksia perinteisillä lankanauloilla toteutettavaksi, vaikka maan tapana oli tehdä lähes kaikki naulaukset konenauloilla. Näistä aiheutuvat ongelmat ovat tulleet esiin viiveellä. 3 JOHTOPÄÄTÖKSET Molemmissa tutkittavana olleissa tapauksissa onnettomuuden syy oli kattoristikoiden alapaarteen ja siihen naulaamalla kiinnitetyn sisäkattorakenteen naulaliitoksen riittämätön tartuntakestävyys. Liitos ei laskennallisesti kestänyt edes sisäkaton omaa painoa ilman ripustuksia. Kattoihin kiinnitetyt, rakennusten käyttötarkoituksen kannalta olennaiset ripustukset pahensivat tilannetta. Vastaavanlaisia sisäkattorakenteita on julkisissa tiloissa satoja ja asuinrakennuksissa (pientaloissa) tuhansia. 1314 Liitos voi pettää myös omakotitalossa, vaikka siellä huoneiden pinta-alat ovat kokoontumistiloja pienempiä ja huoneiden väliset kevyet väliseinät saattavat estää rakenteen putoamisen. Asia on ollut tunnettu jo yli kymmenen vuoden ajan, mutta selvästi rakennuksen omistajat eivät ole tunnistaneet vaaraa. 4 TOTEUTETUT TOIMENPITEET Kittilässä rakennusvalvonta on vaatinut korjauksista rakennuslupamenettelyn ja koko kiinteistön alakattojen liitosten tarkastamisen. Järvenpäässä kaupunki on tarkastanut koulun kaikkien tilojen liitokset ja vahvistanut niitä kulmaraudoilla. Lisäksi kaupunki on kartoittanut mahdolliset riskikohteet (koulut, päiväkodit ja vastaavat) ja aloittanut niiden kohteiden tarkastukset. Rakennusvalvonta on vaatinut koulun korjauksista rakennuslupamenettelyn ja tulee vaatimaan menettelyn myös muilta mahdollisilta korjauksia vaativilta kohteilta. Onnettomuustutkintakeskus tiedotti tutkinnassa tehdyistä havainnoista muun muassa tiedotusvälineille, ympäristöministeriöön, kolmen suuren kauppaketjun edustajille sekä Opetushallitukseen. 5 TUTKIJOIDEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1) Tarkasteltavana oleva rakenne saattaa olla vaarallinen. Vaara on ollut tiedossa yli kymmenen vuoden ajan, mutta tapahtuneet onnettomuudet osoittavat, ettei vaaraa ole saatu poistettua. Rakennusten omistajien tulisi tunnistaa vaara, arvioida onnettomuuden riski ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Ympäristöministeriön tulisi huolehtia siitä, että tieto naulakiinnitteisen sisäkaton vaaroista saataisiin leviämään rakennusten omistajille. 2) Erityisen riskialttiiksi rakenne tulee, jos sisäkattoon on kiinnitetty ripustuksia. Sisäkattoon tulevat ripustukset ja niiden tukeminen tulisi aina suunnitella kohteissa, joihin sisältyy henkilövahingon vaara. Rakennusvalvonnan tulisi ohjata hankkeen osapuolia siten, että suunnitelmissa esitetään sisäkaton kiinnityksen ohella ripustusten toteutus. 1415 LÄHTEET 1. Pelastustoimen Pronto-tietojärjestelmän tapauksiin liittyvät hälytys- ja onnettomuusselosteet 2. Järvenpään koulun rakennuslupapiirustukset 3. Kittilän kaupan rakennuslupapiirustukset 4. Peräpohjolan poliisilaitoksen tutkintailmoitus nro 8690/S/2450/10 5. Onnettomuustutkintakeskus, Tutkintaselostus B2/2000Y: Supermarketin sisäkaton putoaminen Pudasjärvellä Onnettomuustutkintakeskus, Tutkintaselostus B2/2005Y: Marketin sisäkaton putoaminen Sysmässä Onnettomuustutkintakeskus, Tutkintaselostus D1/2008Y: Lounasravintolan kahvion sisäkaton putoaminen Jyväskylässä Kortesmaa, M., Suurten maatalousrakennusten rakenteellinen turvallisuus, VTT (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=75955&lan=fi); liite 2 Vakuutusyhtiöiltä saadut vauriotiedot (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=75958&lan=fi) 9. Ympäristöministeriö, 1982, Suomen Rakentamismääräyskokoelma, Määräys B1 - Rakenteiden varmuus ja kuormitukset 10. Ympäristöministeriö, 1983, 1990, Suomen Rakentamismääräyskokoelma, Ohje B10 Puurakenteet 11. Ympäristöministeriö (YM7/629/2005). Kirje kuntien rakennustarkastajille: Sisäkattojen rakenteellinen turvallisuus. 12. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, RIL Puurakenteiden suunnitteluohjeet 13. Eurokoodi 5: ENV Samankaltaiset tiedostot
D-TUTKINTA D3/2008Y Alaslasketun sisäkaton putoaminen koulussa Espoossa 30.9.2008 Tapahtumatiedot Tapahtuma-aika Tiistaina 30.9.2008 noin klo 12.20 Tapahtumapaikka Martinkallion koulu, Martinkallio 2, Lisätiedot SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.
SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä Lisätiedot Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007
Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan Lisätiedot Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m
Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa. Lisätiedot Ripustaminen ja huolto-ohjeet
Ripustaminen ja huolto-ohjeet Kipsilevyrakenteisiin voidaan kiinnittää asumiseen ja sisustamiseen kuuluvia esineitä. Kipsilevyihin soveltuva kiinnikevalikoima on laaja ja siksi kiinnityskohteeseen tulee Lisätiedot Kokemuksia Keskossa, case Pudasjärvi
Rakenteellinen turvallisuus- Keskon kokemuksia, rakennuttajapäällikkö Ruokakesko Oy, Kauppapaikat ja kauppiastoiminnot Kokemuksia Keskossa, case Pudasjärvi Supermarketin sisäkaton putoaminen Pudasjärvellä Lisätiedot Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella.
KIINTEISTÖCONTROL OY www.vahinkopalvelu.com Raportti Tuomas Konsala Puh: 044-556 1132 Sertifikaatti Nro VTT-C-9740-24-13 tuomas.konsala@vahinkopalvelu.com Osoite: Talvitie 10 B106,B104 20610 Turku Asukas: Lisätiedot Asennusohjeet. Ylä- ja alakiskojen (myös puurankaisten) tiivistys alustaansa tehdään mineraalivillakaistan avulla, silloin kun alusta on epätasainen.
Asennusohjeet Tässä esitetyt ratkaisut koskevat seinien sekä väli- ja yläpohjien paloteknistä tyyppihyväksyntää. Ääniteknisessä suunnittelussa noudatetaan viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Seuraavilla sivuilla Lisätiedot Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla
LAUSUNTO NRO VTT-S-04187-14 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lahti Levy Oy Askonkatu 11 FI-15100 Lahti 15.9.2014 Kimmo Köntti VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäki PL 1001, 02044 VTT Puh. 020 722 5566, Lisätiedot Puurakentamisen RoadShow 2012
Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Lisätiedot D-TUTKINTA D 6/2006 Y. Katon eristelevyn irtoaminen kierrätystavaratalossa Lappeenrannassa. Tapahtumatiedot. Tapahtumakuvaus. 17.11.
D-TUTKINTA Katon eristelevyn irtoaminen kierrätystavaratalossa Lappeenrannassa 17.11.2006 Kari Ylönen Tapahtumatiedot Tapahtuma-aika 17.11.2006 noin kello 14.00 Tapahtumapaikka SPR:n ylläpitämä kierrätystavaratalo Lisätiedot Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015
Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien Lisätiedot As. Oy Naantalin Metsätähti
1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin Lisätiedot PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET
PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket Lisätiedot Lakiehdotus laajarunkoisten hallien rakenteellisesta turvallisuudesta
Lakiehdotus laajarunkoisten hallien rakenteellisesta turvallisuudesta Toimintaryhmä 17.12.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Vastuu rakennusten rakenteellisesta turvallisuudesta on omistajalla MRL Lisätiedot Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia
TOT-RAPORTTI YTOT 1/01 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Eläkeläinen jäi puisen seinäelementin ja sokkelin väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Omakotityömaalla Lisätiedot WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI
GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN Lisätiedot 3.2.4 229 Tuote: Trap
8 3..4 Tuote: Trap 9 Reuna D Piilokiinnitteinen ripustettu T-4 kannatinjärjestelmä, avattava 3 5 A Gyptone levyt joissa on viistetty reuna D, kiinnitetään piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään T-4. Lisätiedot MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI
Sivu 1 / 9 MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Tämä selvitys on tilattu rakenteellisen turvallisuuden arvioimiseksi Myntinsyrjän jalkapallohallista. Hallin rakenne vastaa ko. valmistajan tekemiä halleja 90 ja Lisätiedot PALOMITOITUS - LEVYSUOJATTU RAKENNE - Tero Lahtela
PALOMITOITUS - LEVYSUOJATTU RAKENNE - Tero Lahtela MITOITUSMENETELMÄT PALOSUOJATUT PALKIT JA JA PILARI PILARI RIL RIL 205-2-2009 luku luku 3.4.3 3.4.3 SEINÄ- JA JA VÄLIPOHJARAKENTEET Ontelotila eristeen Lisätiedot Lento-onnettomuus Räyskälän lentopaikalla 24.8.2009
Tutkintaselostus D7/2009L Lento-onnettomuus Räyskälän lentopaikalla 24.8.2009 OH-PDW Piper PA-25-235 Pawnee mod. OH-959 Rollanden-Schneider LS 1-f Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen Lisätiedot Sisältö. Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen. Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30 Tekninen aineisto
Sisältö Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen Yleistä, Kantavuus, jäykkyys, akustiikka, palonkestävyys, liitosdetaljit Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30 Lisätiedot Palonkestävä NR yläpohja
1.0 YLEISTÄ NR-ristikko tulee suunnitella palotilanteessa kantavaksi rakenteeksi taulukon 1 mukaisissa tapauksissa. Tyypillisimmät paloluokat NR-ristikkoyläpohjalle ovat R30 ja R60. NR-ristikkoyläpohja Lisätiedot Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011
1.0 YLEISTÄ Yli kaksi kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa, jossa julkisivu on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeista (esim. puu), tulee mahdollisen julkisivupalon leviäminen estää yläpohjaan ja Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.
Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Lisätiedot Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011
Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011 Case: Tavaratalo Hong Kong:in tulipalo Rasmus 28.9.2011 1 28.9.2011 2 28.9.2011 3 Hong Kong tavaratalon palo 23.12.2010 kello 16 Vantaa -23 astetta 28.9.2011 Lisätiedot Sovella@home-suositushinnasto alkaen 1.1.2007 (sis. alv. 22 %)
Sovella@home-suositushinnasto alkaen..007 (sis. alv. %) SOVELLA-HYLLYSTÖ, osat KEVYT VAAKAKISKO 0 97 Kevyt vaakakisko 50,75 0 98 Kevyt vaakakisko 00 7,65 Sisältävät kiinnityshelaa, ruuvit ja peitetulpat. Lisätiedot RIL 248-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen
RIL 248-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen 2 RIL 248-2013 JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI: Lisätiedot Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47
PUUN ORTOTROPIA VAURIOIDEN AIHEUTTAJANA Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47 TIIVISTELMÄ Puu on ortotrooppinen materiaali, mikä on otettava huomioon rakennesuunnittelussa. Lisätiedot JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011
JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax. Lisätiedot Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset
www.turvallisuustutkinta.fi SPPL, Kouvola 30.10.2014 Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien Lisätiedot Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.
Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus. Lisätiedot Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet
Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus Lisätiedot Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.
Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus. Lisätiedot Håkansbölen kartano, pehtorin talo
19.9.2006 ALAPOHJAKARTOITUS Håkansbölen kartano, pehtorin talo ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Ratsumestarintie 01200 VANTAA Timo Salonen (040 5111 453) Projektipäällikkö, rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI Lisätiedot RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY
RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset Lisätiedot Maatalousrakennusten turvallisuustutkimus 2006
Rakennusta koskevat tiedot 1(6) 1. Rakennusvuosi: 2. Rakennuksen käyttötarkoitus: Sikala Pihatto Parsinavetta Siipikarjakasvattamo, Maneesi Konehalli Varasto Muu, mikä? 3. Rakennuksen lämmitys: Kylmä, Lisätiedot Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015
Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus. Lisätiedot NAULALEVYRAKENTEIDEN ASENNUS- JA TUENTAOHJE
Liite C. NR-rakenteiden asennus- ja tuentaohje NAULALEVYRAKENTEIDEN ASENNUS- JA TUENTAOHJE 15.4.2008 www.ril.fi RIL 248-2008 Naulalevyrakenteiden käsittely, asennus, kiinnitys ja tuenta tulee toteuttaa Lisätiedot Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n
Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä Lisätiedot Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood
Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus. Lisätiedot RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT
RUDUS OY Sivu 1/15 RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen Lisätiedot Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi
Baarikaappi Jatketaanpa samoilla linjoilla kuin edellisessä artikkelissa "tynnyrin mallinen baarikappi". Tällä kertaa esitellään hieman tavanomaisempi baarikaappi, joka on myöskin huomattavasti helpompi Lisätiedot T512905 Puurakenteet 1 5 op
T512905 Puurakenteet 1 5 op Kantavat puurakenteet Rajatilamitoituksen periaatteet Murtorajatila Materiaalin osavarmuusluku M Kuorman keston ja kosteusvaikutuksen huomioiva lujuuden ja jäykkyyden muunnoskerroin Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus
Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Lisätiedot Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ
Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana Lisätiedot PST-kattolämmityksen asennusohje
PST-kattolämmityksen asennusohje 1 Kattolämmityselementtien asennusohje Kiinnitysalueet Kattorakenne Rimoitus Lisälämmöneriste Kattoelementit Metallivastukset Liitäntäjohto Katon pintaverhous Kattoelementin Lisätiedot Ympäristövaliokunnan kuuleminen 20.1.2015. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö
HE 336/2014 vp - HE laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttöja rakennuslain 117 i ja 166 :n muuttamisesta Ympäristövaliokunnan kuuleminen 20.1.2015 Lisätiedot CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita
Elementtikuorman nosto autosta. Elementtien kokonaistilavuus n. 33 m 3. Kuorman päällä tuli myös kertopuupalkit. Elementtikuorma aukaistuna, jolloin kävi ilmi, että ensin tarvittava elementti oli alimmaisena. Lisätiedot MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA
MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MUISTILISTA AVUKSESI Kartoita tarve paljonko tilaa tarvitaan tilat tehokkaaseen käyttöön tilojen muutosmahdollisuus, tilat joustavat eri tarkoituksiin Lisätiedot Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015
Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015 Tero Lahtela Suuren jännevälin NR yläpohja L = 10 30 m L < 10 m Stabiliteettiongelma Kokonaisjäykistys puutteellinen Yksittäisten puristussauvojen tuenta puutteellinen Lisätiedot PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.
PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3 Lisätiedot ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen
ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman Lisätiedot KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. EN 1995-1-1 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-1:Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt
1 LIITE 16 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN EN 1995-1-1 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-1:Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä Lisätiedot ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS
ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila Lisätiedot Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies.
TOT-RAPORTTI 13/03 Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koulun korjausrakennuskohteessa purettiin ovea karmeineen. Yläpuolinen palkki putosi Lisätiedot Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle
LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003 Lisätiedot Rakentamismääräyskokoelma
Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet Lisätiedot KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus
Liite C. NR-rakenteiden asennus- ja tuentaohje NAULALEVYRAKENTEIDEN ASENNUS- JA TUENTAOHJE 30.9.2013 www.ril.fi Naulalevyrakenteiden käsittely, asennus, kiinnitys ja tuenta tulee toteuttaa rakennuskohteen Lisätiedot Suojaverhoukset TEKNINEN TIEDOTE 13.4.2012 1.0 SUOJAVERHOUS
1.0 SUOJAVERHOUS Suojaverhouksella tarkoitetaan verhousta, joka määrätyn ajan suojaa sen takana olevaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä muulta vaurioitumiselta. Suojaverhouksen mitoitukseen ei ole Lisätiedot Kunta/Maatalous TOT 25/00. Maatalouslomittaja sai navetassa sähköiskun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Maatalouslomittaja.
TOT-RAPORTTI Maatalouslomittaja sai navetassa sähköiskun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 25/00 Tapahtumakuvaus Maatalouslomittaja sai navetassa sähköiskun rikkonaisesta katkaisijasta, jossa oli paljaita jännitteisiä Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo
2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto... Lisätiedot Putketon uppoasennus
Putketon uppoasennus Asennus rakenteeseen: perusasiat Kaapelia asennettaessa suoraan rakenteeseen ilman asennusputkea jätetään kaapelille liikkumavaraa. Vältetään risteämiä muiden kaapeleiden kanssa. Asennustilaa Lisätiedot TUOTE & ASENNUS OPAS 2011
TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen: Lisätiedot Lattialautojen irrottaminen kiilan avulla
Rossilattian kunnostus Hannu Rinne / 16.1.20220 Vanhat ponttaamattomat lattialankut on alunperin kiinnitetty toisiinsa ainoastaan sivusuunnassa puutapeilla ja myöhempinä aikoina tätä on vahvistettu päältä Lisätiedot WB-työpöydät. 5years. 2years
WB-työpöydät WB-työpöydät on suunniteltu vaativiin kokoonpanoympäristöihin. Pöytien perusajatuksena on yksinkertaisuus ja hyvä ergonomia, joiden ansiosta yksittäisen työpöydän voi muokata useisiin eri Lisätiedot CLT-rakenteetsuunnittelun näkökulmasta
CLT-rakenteetsuunnittelun näkökulmasta MHM = MassivHolzMauer josta käytännössä markkinoilla vain yksi tuotemerkki jota voi vapaasti soveltaa hyvinkin räätälöityihin rakenneratkaisuihin naulaamalla ristikkäin Lisätiedot Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.
PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää Lisätiedot RT 38275. Sovella -säilytysjärjestelmät Sovella Oy
TARVIKETIETO elokuu 2012 voimassa 30.9.2014 asti korvaa RT X76/615-37764 1 (8) RT 38275 521.4 Talo 2000 615 Talo 90 X76 SfB Sovella -säilytysjärjestelmät Sovella Oy Sovella -hyllyjärjestelmän käyttömahdollisuudet Lisätiedot ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL
ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle, Lisätiedot Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle
Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl Lisätiedot Isola seinäjärjestelmä
Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista Lisätiedot MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE
MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE Aloita asennus katkaisemalla listat sopivaan mittaan. Tee tarvittavat jiiraukset valmiiksi. JIIRAUS: MDF-ja puulistat voit jiirata sahaamalla. NAULAUS: käytä viimeistelynaulainta, Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT LISTAT PINTAKÄSITTELYT
[ Puu tekee kodin] IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT LISTAT PINTAKÄSITTELYT Sisällysluettelo Luo puupinnoilla asuntoosi lämpöä ja viihtyisyyttä. Lohikäärmepaneeli 4-5 Hienosahattu puuseinä 6-7 Lisätiedot Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot VESIKATTOKORJAUS 2012
KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie Lisätiedot Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY
Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä Lisätiedot Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin
Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen Lisätiedot SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet
SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pilava TUULENSUOJALEVYT -tyyppiyväksyntä VTT-11366-06 Kiinnitysojeet ja levyjäykistysominaisuudet Runkoleijona Tuulileijona Päivitetty 4.5.2009 2 SISÄLLYS 1.0 ALKUSANAT...4 Lisätiedot Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus
1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin Lisätiedot ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje
Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman Lisätiedot Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997
Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen Lisätiedot Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT
TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä Lisätiedot RT 38275. Sovella -säilytysjärjestelmät Sovella Oy
TARVIKETIETO elokuu 2012 voimassa 30.9.2014 asti korvaa RT X76/615-37764 1 (8) RT 38275 521.4 Talo 2000 615 Talo 90 X76 SfB Sovella -säilytysjärjestelmät Sovella Oy Sovella -hyllyjärjestelmän käyttömahdollisuudet Lisätiedot ASENNUSOHJE Lighting Systems
Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet Lisätiedot LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE
LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4 Lisätiedot Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue
Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella Lisätiedot Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät:
PIENTALON PUURUNKO JA JÄYKISTYS https://www.virtuaaliamk.fi/bin/get/eid/51ipycjcf/runko- _ja_vesikattokaavio-oppimisaihio.pdf Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka, Puurakenteet Luentoaineisto: - Materiaalia Lisätiedot MYYJÄN APU TUOTETIETOA:
MYYJÄN APU TUOTETIETOA: Vasaranauloista Pintos konenauloista Raudoitusverkoista Väliketuki-tuotteista Harjatangoista Pintos vasaranaulat OIKEA NAULA OIKEAAN PAIKKAAN Pintos Vasaranaulat Kuumasinkityt Sähkösinkityt Lisätiedot Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus
Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401, Lisätiedot Eurokoodien mukainen suunnittelu
RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 Lisätiedot Ruokakaupan sisäänkäyntikatoksen sortuminen Helsingissä 23.3.2013
Raportti alustavasta tutkinnasta Y2013-E1 Ruokakaupan sisäänkäyntikatoksen sortuminen Helsingissä 23.3.2013 kuva: poliisi Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute