Source: http://docplayer.it/2363326-La-regola-tecnica-di-connessione-e-la-qualita-del-servizio-per-gli-utenti-mt-gli-utenti-attivi.html
Timestamp: 2017-06-28 05:40:26+00:00
Document Index: 112861900

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 6']

la regola tecnica di connessione e la qualità del servizio per gli utenti MT: gli utenti attivi - PDF
Download "la regola tecnica di connessione e la qualità del servizio per gli utenti MT: gli utenti attivi"
1 Roma Sapienza Università - Facoltà di Ingegneria Aula del Chiostro 5 maggio 2010 SEMINARIO Sezione di Roma Norma CEI 0-16: 0 la regola tecnica di connessione e la qualità del servizio per gli utenti MT: gli utenti attivi2 CENTRAL AND SOUTH ITALY SECTION Programma Apertura dei lavori Giuseppe Parise, Ordinario di Distribuzione ed Utilizzazione dell Energia Elettrica Sapienza Università di Roma La norma CEI 0-16: aspetti tecnici salienti per gli utenti attivi Gianfranco Alma, Responsabile supporto Tecnico DE Schneider Electric Il ruolo di Enel Distribuzione Alfonso Sturchio, Enel Distribuzione spa Responsabile Rete Elettrica Lazio, Abruzzo e Molise Soluzioni fotovoltaiche dal residenziale ai campi fotovoltaici Gianfranco Alma, Responsabile supporto Tecnico DE Schneider Electric Dibattito CEVOIR3 Norma CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle Imprese distributrici di energia Elettrica Connessione di utenti attivi alla rete MT4 Delibera ARG/ELT n. 99/08 Testo integrato delle connessioni attive TICA Regole a sostegno degli impianti produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, sia in MT che in BT, con l obiettivo di: Dare maggiore certezza ai criteri ed alle procedure per l erogazione del servizio di connessione; Individuare soluzioni tecniche di connessione non eccessivamente onerosi per i produttori. 25 Delibera ARG/ELT n. 99/08 Testo integrato delle connessioni attive TICA In termini operativi. Procedure e tempistiche per la connessione con processo più trasparente e regole più stringenti per i distributori; Modalità di determinazione del corrispettivo basato su una formula che tiene conto di: potenza in immissione e distanza degli impianti dalla rete esistente; Indennizzi automatici definiti verso i produttore, nel caso di ritardi da parte dei distributori.6 Delibera ARG/ELT n. 99/08 Testo integrato delle connessioni attive TICA Allegato A Corrispettivo per la richiesta di connessione, per l ottenimento del preventivo e per la tempistica di sua disponibilità. Tabella 1 47 Delibera ARG/ELT n. 99/08 Testo integrato delle connessioni attive TICA Allegato A Livello di tensione di erogazione del servizio di connessione In linea di massima a) P 100kW in BT b) 100 < P kw in MT Il livello di tensione di erogazione del servizio non individua il valore della tensione dell impianto di rete per la connessione, Esempio: erogazione servizio BT, con il distributore che arriva con propria cabina MT/BT Cabina MT/BT a cura del Distributore Connessione BT a cura dell Utente CP G 58 Delibera ARG/ELT n. 99/08 Testo integrato delle connessioni attive TICA Allegato A Livello di tensione di erogazione del servizio di connessione c) Nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione; d) Le condizioni precedenti, non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kw o a kw. Per ulteriori dettagli consultare l ALLEGATO A alla delibera..! 69 Delibera AEEG n /08 Allegato B Adeguamento alla CEI 0-16 Applicazione Parziale Passivo Attivo Impianto di produzione di qualsiasi P ( kw ) Utente Esistente Installare SPI All. E DDI par Attivo Incremento della produzione P 50 KW 710 Delibera ARG/ELT n. 99/08 Testo integrato delle connessioni attive TICA Allegato A CONDIZIONI TECNICHE Regole tecniche di connessione La realizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione adottate dalle Imprese Distributrici conformemente alle disposizioni dell Autorità e alle norme e guide tecniche del Comitato elettrotecnico italiano. vedi CEI 0-16 MT. Dette regole tecniche devono indicare, almeno: a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una richiesta di connessione; b) le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall utente di rete ai fini della gestione della connessione; c) le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di adeguamento di una connessione esistente. 8 11 Norma CEI12 Caratteristiche degli utenti e loro classificazione (CEI 0-16, p.4) Utenti Attivi: Impianti che contengono qualsiasi macchinario (rotante o statico) che converta ogni forma di energia utile in energia elettrica in corrente alternata previsto per funzionare in parallelo (anche transitorio) con la rete. 1013 Utenti attivi MT Gestione Attiva delle reti MT, generazione diffusa La natura radiale delle reti MT comporta una gestione particolare degli Utenti Attivi presenti sulla stessa. Gli Utenti Attivi sono destinati ad essere disconnessi in caso di disturbi sulla rete. Date le peculiarità del SPI, la CEI 0-16 dedica uno specifico allegato E in cui si riportano alcune nuove caratteristiche. CP Distributore Rete radiale MT DG + SPG DDI + SPI Utente Attivo DDG G Punto di connessione UA Utenze priv. BT 1114 Impianti di produzione (CEI 11-20, p.2) In riferimento alla fonte di energia: Motore a combustione (Biomassa/Biogas) Motore idraulico Motore eolico Celle fotovoltaiche Altri 1215 Impianti di produzione (CEI 11-20, p.2) In riferimento alla macchina elettrica: (zone di impiego indicative) Potenza Piccola (fino a 50 kva) Media (da 50 kva a 5 MVA) Servizio continuativo o in isola Asincrono Convertitore statico Asincrono (preferibilmente) Servizio di riserva o non in isola Asincrono autoeccitato (preferibilmente) Sincrono (preferibilmente) Elevata (oltre 5MVA) Convertitore statico Sincrono Sincrono 116 Schema di collegamento alla cabina di consegna (CEI 0-16, p.8.2) A cura dell utente 1417 Schema tipico di connessione (CEI 0-16, p.8.7.2) In caso di connessione di utenti attivi, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella norma CEI se non in contrasto con la norma Rete utente abilitata in isola (utenze privilegiate) Rete utente non abilitata in isola G Rete di Distribuzione MT Dispositivo di Generatore (DDG) Dispositivo di Interfaccia (DDI) Dispositivo Generale (DG) Punto di consegna Impianto Utente Attivo 1518 Dispositivo generale (DG) (CEI 0-16, p ) Apparecchiatura di manovra e sezionamento la cui apertura (comandata dal Sistema di Protezione Generale) assicura la separazione dell intero impianto dell Utente dalla rete, tipicamente costituito da: Sezionatore tripolare CEI EN e interruttore tripolare CEI EN con sganciatore di apertura, in esecuzione fissa. DG Alla rete del produttore interruttore tripolare in esecuzione estraibile conforme alla CEI EN con sganciatore di apertura. DG Alla rete del produttore 1619 Dispositivi previsti (CEI 0-16, p.8.7.4) I dispositivi aggiuntivi, oltre al DG, qualora l utente sia attivo devono essere : Dispositivo d interfaccia (DDI), in grado di assicurare sia: la separazione di una porzione dell impianto dell Utente (generatori e carichi privilegiati) permettendo il loro funzionamento in modo isolato, sia il funzionamento dell impianto in parallelo alla rete; Dispositivo di generatore (DDG) in grado di escludere dalla rete i soli gruppi di generazione singolarmente. G DDG DDI DG Impianto Utente Attivo Punto di consegna 1720 Condizioni di funzionamento impianto di produzione (CEI 0-16, p.8.7.) Quando il regime di parallelo deve interrompersi? qualora venga meno l alimentazione della rete di distribuzione utenze privilegiate utenze non privilegiate Rete di Distribuzione MT G DDG DDI DG CP Impianto utente Attivo Vo 81 Protezioni 51 51N 67N Punto di consegna 1821 Condizioni di funzionamento impianto di produzione (CEI 0-16, p.8.7.) Quando il regime di parallelo deve interrompersi? qualora i valori di tensione e frequenza della rete stessa non siano compresi entro i valori comunicati dal Distributore. utenze privileggiate utenze non privileggiate Punto di consegna Rete di Distribuzione MT f = 50 Hz G DDG DDI DG CP V = 15 kv Impianto utente Attivo 59 Vo 81 Protezioni 51N 67N 1922 Condizioni di funzionamento impianto di produzione (CEI 0-16, p.8.7.) Quando il regime di parallelo non deve avvenire? in caso di mancanza tensione e DG chiuso..!! utenze privilegiate utenze non privilegiate Rete di Distribuzione MT G DDG DDI DG CP Impianto utente Attivo Vo 81 Protezioni 51 51N 67N Punto di consegna 2023 Condizioni di funzionamento impianto di produzione (CEI 0-16, p.8.7.) Quando il regime di parallelo non deve avvenire? qualora i valori di tensione e frequenza della rete stessa non siano compresi entro i valori comunicati dal Distributore; DDG utenze privilegiate utenze non privilegiate Punto di consegna Rete di Distribuzione MT f = 50 Hz G DDI DG CP Impianto utente Attivo Vo 81 Protezioni N 67N V = 15 kv24 Schema d impianto di utente per la connessione: caso generale (CEI 0-16, p.8.4.1) IMS.. a certe condizioni può essere omesso! (B) TV Sezionatore opzionale.! PG TA di fase (A) TV in posizione alternativa a (B) Cavo di collegamento TA omopolare 2225 Norma CEI 0-16 Schema d impianto di utenza per la connessione: impianto (attivopassivo) con due montanti MT dalla sbarra principale. Sezionatore di linea opzionale (A, B ) TV (C) TV PG PG In alternativa utente attivo utente passivo Sezionatore di terra opzionale TA omopolare solo segnalazione opzionale 226 Dispositivo di interfaccia (DDI) (CEI 0-16, p ) Qualora il DDI sia installato sul livello MT deve essere costituito da: un interruttore tripolare in esecuzione estraibile con sganciatore di apertura a mancanza di tensione, DDI MT BT All impianto di produzione oppure da un interruttore tripolare con sganciatore di apertura a mancanza di tensione e un sezionatore installato a monte o a valle dell interruttore (CEI 0-16;V2, p ) DDI MT BT All impianto di produzione 2427 Dispositivo di interfaccia (DDI) (CEI 0-16, p ) Qualora il DDI sia installato sul livello BT deve essere costituito da: un interruttore automatico con bobina di apertura a mancanza di tensione manovrabile dall operatore; ovvero da un contattore combinato con fusibili conforme alla CEI EN DG MT CB BT Contattore BT MN MN 2528 Dispositivo di interfaccia (DDI) (CEI 0-16, p ) Per impianti con più generatori, il DDI deve essere di norma unico (in MT o in BT) e tale da escludere contemporaneamente tutti i generatori DDI MT DDI BT G1 G2 G G1 G2 G 2629 Dispositivo di interfaccia (DDI) (CEI 0-16, p ) E ammesso l utilizzo di più protezioni di interfaccia (al limite una per ogni singolo generatore); il comando di scatto di ciascuna protezione deve agire su tutti i DDI presenti PI su ciascun DDG = DDI G1 G2 G 2730 Dispositivo di interfaccia (DDI) (CEI 0-16, p ) Nel caso di richiesta di installazione di generatori nell ambito di impianti esistenti, connessi alla rete da almeno un anno, per Pgen. totale 1000 kw, è possibile installare non più di DDI in MT o BT, ciascuno dei quali può al massimo sottendere 400 kw. PI su ciascun DDG = DDI MT PI su ciascun DDG = DDI BT G1 G2 G 400 kw G1 G2 G 400 kw 2831 Sistema di protezione di interfaccia (SPI) (CEI 0-16, p ) E associato al DDI e prevede relé di tensione, frequenza, ed eventualmente di tensione omopolare ed un relè di scatto: Protezione di interfaccia Valori di taratura Tempi di intervento (ms) N soglie massima tensione 1,2 Vn S1 e 59.S2(opz.) minima tensione 0,7 Vn S1 e 27.S2(opz.) Protezioni massima frequenza minima frequenza massima tensione omopolare V0 lato MT 50, Hz 49,7 Hz 15% ritardo intenzionale = 25 s 81>.S1 e 81>.S2(opz.) 81<.S1 e 81<.S2(opz.) 59Vo.S1 protezione contro la perdita di rete allo studio L intervento di un qualsiasi relé deve determinare l apertura del DDI DDI 2932 Sistema di protezione di interfaccia (SPI) (CEI 0-16, p.e..9, E..10) Circuito di sgancio Il circuito di sgancio deve essere a mancanza di tensione, Il circuito di comando deve consentire l apertura del dispositivo di interfaccia a seguito di intervento delle protezioni o guasto della protezione. Le caratteristiche dei contatti del relé di scatto devono essere adeguate alle caratteristiche della bobina di minima tensione del DDI presente. Segnalazioni E opportuno che la PI sia in grado di memorizzare singolarmente gli scatti delle soglie intervenute correlandole all istante di accadimento. UPS? Aux NE MN DDI PI 033 Sistema di protezione di interfaccia (SPI) (CEI 0-16, p ) Le protezioni di massima/minima frequenza e tensione devono avere in ingresso grandezze proporzionali ad almeno 2 tensioni concatenate MT che possono essere prelevate: dal secondario di TV collegati fra due fasi MT; da tensioni concatenate BT I TV fase-fase in MT devono avere (All. E): classe di precisione P, fattore di tensione 1, per 0 s prestazione nominale di almeno 5 VA. PI DDI Vo 81 134 Rincalzo alla mancata apertura del DDI (CEI 0-16, p ) Per generatori in grado di sostenere la tensione di rete : sincroni, asincroni autoeccitati, inverter generatori di tensione con P> di 400 kva Il rincalzo è costituito da un circuito, condizionato dalla posizione di chiuso del DDI, che agisce o sul DG o sul/sui DDG ritardo non eccedente 1 s Rete distribuzione MT Rete produttore DG DDI Punto di consegna V0 SPG SPI 67N Rincalzo alla mancata apertura del DDI DDG 2 G35 Esclusione temporanea del SPI (CEI 0-16, p ) Rete distribuzione MT Punto di consegna Il SPI può essere escluso temporaneamente (mediante opportuni interblocchi elettrici approvati dal Distributore) soltanto se: l impianto dell Utente attivo è "in isola" e il DG o qualsiasi altro dispositivo posto tra la rete di distribuzione e il DDI, che impedisce il parallelo dell impianto di produzione con la rete di distribuzione, siano bloccati in posizione di aperto; Oppure tutti i gruppi di generazione sono disattivati. Rete produttore Blocco DG DG-AP DDI V0 SPG SPI X 67N DDG G36 Protezioni dei gruppi di generazione (CEI 0-16, p ) Protezioni dei gruppi di generazione Le protezioni dei gruppi di generazione (che agiscono su un DDG) hanno la funzione di arrestare il processo di conversione dell energia quando si manifesti un guasto o un funzionamento anomalo nell impianto di produzione stesso o nei carichi dell impianto, al fine di eliminare tale guasto senza compromettere l integrità del macchinario. Le protezioni devono azionare il dispositivo del generatore e sono definite dalla Norma CEI in funzione della tipologia di generatore. DDG G 437 Caratteristiche dei TV per il SPI (CEI 0-16, p ) Le protezioni del SPI devono essere basate sul rilievo di tensioni secondarie di TV diversi da quelli utilizzati per la misura (UTF) a fini commerciali (è ammesso l uso di avvolgimenti secondari dedicati, seppur alimentati dallo stesso avvolgimento primario). Avvolgimento Primario I secondario Misura (UTF) II secondario Protezione (PI) 538 Caratteristiche dei TV per il SPI (CEI 0-16, p ) Qualora sia prevista una protezione di massima tensione omopolare 59Vo, essa deve avere in ingresso la tensione omopolare MT ricavata da una terna di TV collegati tra le fasi MT e la terra con un secondario dedicato allo scopo, si può ricorrere ad una delle due seguenti alternative: a) la tensione ai capi dei secondari dei TV collegati a triangolo aperto; b) le tre tensioni secondarie (nel caso in cui la protezione ricavi la tensione omopolare dalle tre tensioni di fase) 639 Caratteristiche dei TV per il SPI (CEI 0-16, p ) Per i TV collegati a triangolo aperto valgono le stesse prescrizioni relative ai TV collegati a triangolo aperto del SPG (*) : classe 0,5, P; fattore di tensione 1,9 per 0 s; prestazione nominale 50 VA, e idonea potenza termica per la resistenza di smorzamento antiferrorisonanza!! valore di induzione di lavoro <= 0,7 T;!! rapporto di trasformazione che sul triangolo aperto dia 100 V in caso di guasto monofase franco a terra sulla rete MT (*) Qualora sia necessario prevedere una terna di TV per il rilievo della tensione omopolare, sono sufficienti TV di classe P, senza le ulteriori specificazioni previste per la terna di TV dedicata alla protezione 67N. 740 Caratteristiche dei TV per il SPI (CEI 0-16, p ) Qualora sia presente una terna di TV ai fini della protezione direzionale di terra che agisce sul DG: Rete distribuzione MT Rete produttore DG Punto di consegna V0 SPG 67N può essere utilizzata la stessa terna ai fini della protezione di massima tensione omopolare associata al DDI. DDI SPI DDG 8 G41 Schema d inserzione TV polo a terra a due secondari Avvolg. I Secondario Primario Ingressi di tensione contatore di energia II Secondario Ingressi di tensione relè di protezione (59 Vo, 67N) 59 = 59Vo Rs = Resistenza di smorzamento 9 42 Scelta dei TV per il SPI 4043 Dispositivo del generatore (DDG) per gruppi in MT (CEI 0-16, p ) Può essere costituito da: un un interruttore tripolare in esecuzione estraibile con sganciatore di apertura, oppure; DDG DDI un interruttore tripolare con sganciatore di apertura ed un sezionatore installato sul lato rete dell interruttore MT MT G 4144 Dispositivo del generatore (DDG) per gruppi in BT (CEI 0-16, p ) Può essere costituito da un interruttore automatico, le cui caratteristiche ai fini del sezionamento, dovranno essere in linea con la CEI In ogni caso il DDG deve essere installato sul montante di ciascun generatore Il DDG può svolgere le funzioni del DDI MT BT DDG DDI G Aux 4245 Protezioni dei gruppi di generazione (CEI 0-16, p ) Le protezioni devono azionare il DDG e sono definite dalla CEI in funzione della tipologia di generatore/convertitore T20 sepam Il tipo di collegamento alla rete condiziona lo stato del neutro del generatore e quindi la scelta delle sue protezioni 2 Es. montante rigido, senza protezione differenziale di montante (generatore-trasformatore), senza regolazione di carico e di tensione 25 sincronizzatore G 25 G40 sepam RT 1 446 Dispositivi di controllo del parallelo (CEI 0-16, p ) Almeno uno dei DG, DDI e DDG è equipaggiato con dispositivo di controllo delle condizioni di parallelo immediatamente a monte ed a valle di se stesso. Parallelo In caso contrario deve essere munito di automatismo che ne impedisca la chiusura in caso di presenza di tensione immediatamente a valle (lato verso impianto di generazione) DDG DDI IP IP interruttore di parallelo UTF G 25 Aux 4447 Limiti di scambio di potenza reattiva (CEI 0-16, p.8.7.7) Il regime di scambio della potenza reattiva (cosϕ) deve consentire di mantenere la V entro ± 10% della Vn di fornitura Un regime di scambio diverso da quello indicato dalle autorità è da concordare con il distributore La CEI fornisce i criteri di funzionamento 4548 Coordinamento dei dispositivi di protezione (CEI 11-20, p.5.5) La sequenza di intervento dei dispositivi in funzione dell evento che si manifesta durante l esercizio è definita dalla CEI Evento Dispositivo Dispositivo Dispositivo di Dispositivo rete pubblica generale interfaccia di generatore Guasto/funzionamento anomalo della rete pubblica SI 1 livello NO SI 2 livello SI livello Guasto/funzionamento anomalo della rete del produttore SI livello SI 1 livello SI 2 livello SI livello Guasto sull impianto di produzione NO 46 SI livello SI 2 livello SI 1 livello49 Schema tipico di collegamento alla rete MT di distribuzione (con carichi privilegiati in MT) 1 EVENTO: guasto sulla rete del Distributore Rete di distribuzione MT Rete produttore Punto di consegna DG NO PG V0 67N Carichi MT non privilegiati 2 PI Rincalzo mancata apertura DDI DDI Carichi MT privilegiati Trafo MT/bt LEGENDA: DDG DG DDI Dispositivo GENERALE Dispositivo di INTERFACCIA Carichi bt DDG Dispositivo del GENERATORE G PG Protezione GENERALE PI Protezione INTERFACCIA 4750 Schema tipico di collegamento alla rete MT di distribuzione (con carichi privilegiati in MT) EVENTO: guasto sulla rete del Produttore Rete di distribuzione MT Rete produttore 1 Punto di consegna DG PG V0 67N Carichi MT non privilegiati 2 PI Rincalzo mancata apertura DI DDI Carichi MT privilegiati Trafo MT/bt LEGENDA: DDG DG DDI Dispositivo GENERALE Dispositivo di INTERFACCIA Carichi bt DDG Dispositivo del GENERATORE G PG Protezione GENERALE PI Protezione INTERFACCIA 4851 Schema tipico di collegamento alla rete MT di distribuzione NO (con carichi privilegiati in MT) EVENTO: guasto sull imp. di Produzione Rete di distribuzione MT Rete produttore Punto di consegna DG PG V0 67N Carichi MT non privilegiati 2 PI Rincalzo mancata apertura DI DDI Carichi MT privilegiati Trafo MT/bt LEGENDA: Carichi bt 1 DDG DG DDI DDG Dispositivo GENERALE Dispositivo di INTERFACCIA Dispositivo del GENERATORE G PG Protezione GENERALE PI Protezione INTERFACCIA 4952 Schema tipico di collegamento alla rete MT di distribuzione 1 (senza carichi privilegiati in MT) EVENTO: guasto sulla rete del Distributore Rete di distribuzione MT Punto di consegna Rete produttore NO DG PG 67N V0 Carichi MT non privilegiati Trafo MT/bt PI Rincalzo mancata apertura DI Carichi bt non privilegiati 2 DDI LEGENDA: DDG DG DDI Dispositivo GENERALE Dispositivo di INTERFACCIA Carichi bt DDG Dispositivo del GENERATORE G PG Protezione GENERALE PI Protezione INTERFACCIA 5053 Schema tipico di collegamento alla rete MT di distribuzione (senza carichi privilegiati in MT) EVENTO: guasto sulla rete del Produttore Rete di distribuzione MT Rete produttore 1 Punto di consegna DG PG 67N Carichi MT non privilegiati Trafo MT/bt V0 PI Rincalzo mancata apertura DI Carichi bt non privilegiati 2 DDI LEGENDA: DDG DG DDI Dispositivo GENERALE Dispositivo di INTERFACCIA Carichi bt DDG Dispositivo del GENERATORE G PG Protezione GENERALE PI Protezione INTERFACCIA 5154 Schema tipico di collegamento alla rete MT di distribuzione NO (senza carichi privilegiati in MT) EVENTO: guasto sull imp. di Produzione Rete di distribuzione MT Rete produttore Punto di consegna DG PG 67N Carichi MT non privilegiati Trafo MT/bt V0 PI Rincalzo mancata apertura DI Carichi bt non privilegiati 2 DDI LEGENDA: DDG DG DDI Dispositivo GENERALE Dispositivo di INTERFACCIA Carichi bt 1 DDG Dispositivo del GENERATORE G PG Protezione GENERALE PI Protezione INTERFACCIA 5255 Schema tipico di collegamento alla rete MT di distribuzione 1 (DDG=DDI, senza carichi privilegiati in MT e un generatore) EVENTO: guasto sulla rete del Distributore Rete di distribuzione MT Punto di consegna Rete produttore NO DG PG 67N Carichi MT non privilegiati Trafo MT/bt V0 Carichi bt non privilegiati PI Rincalzo mancata apertura DI LEGENDA: DG Dispositivo GENERALE 2 DDG=DDI DDI DDG Dispositivo di INTERFACCIA Dispositivo del GENERATORE G PG Protezione GENERALE PI Protezione INTERFACCIA 556 Schema tipico di collegamento alla rete MT di distribuzione NO (DDG=DDI, senza carichi privilegiati in MT e un generatore) EVENTO: guasto sulla rete del Produttore Rete di distribuzione MT Punto di consegna Rete produttore 1 DG PG 67N Carichi MT non privilegiati Trafo MT/bt V0 Carichi bt non privilegiati PI Rincalzo mancata apertura DI LEGENDA: DG Dispositivo GENERALE 2 DDG=DDI DDI DDG Dispositivo di INTERFACCIA Dispositivo del GENERATORE G PG Protezione GENERALE PI Protezione INTERFACCIA 5457 Schema tipico di collegamento alla rete MT di distribuzione 1 (DG=DDI, tutta la rete in isola) EVENTO: guasto sulla rete del Distributore Rete di distribuzione MT Punto di consegna Rete produttore V0 DG=DDI 2 PG 67N PI Rincalzo mancata apertura DI Carichi MT non privilegiati Trafo MT/bt LEGENDA: Carichi bt DDG DG DDI DDG Dispositivo GENERALE Dispositivo di INTERFACCIA Dispositivo del GENERATORE G PG Protezione GENERALE PI Protezione INTERFACCIA 5558 Schema tipico di collegamento alla rete MT di distribuzione NO (DG=DDI, tutta la rete in isola) EVENTO: guasto sull imp. di Produzione Rete di distribuzione MT Punto di consegna Rete produttore V0 DG=DDI 1 PG 67N PI Rincalzo mancata apertura DI Carichi MT non privilegiati Trafo MT/bt LEGENDA: Carichi bt 2 DDG DG DDI DDG Dispositivo GENERALE Dispositivo di INTERFACCIA Dispositivo del GENERATORE G PG Protezione GENERALE PI Protezione INTERFACCIA 5659 Schema tipico di collegamento alla rete MT di distribuzione 1 (DG=DDI, assenza di carichi) EVENTO: guasto sulla rete del Distributore Rete di distribuzione MT Punto di consegna Rete produttore V0 DG=DDI 2 PG 67N PI Rincalzo mancata apertura DI Trafo MT/bt LEGENDA: DDG DG DDI DDG Dispositivo GENERALE Dispositivo di INTERFACCIA Dispositivo del GENERATORE G PG Protezione GENERALE PI Protezione INTERFACCIA 5760 Schema tipico di collegamento alla rete MT di distribuzione NO (DG=DDI, assenza di carichi) EVENTO: guasto sull imp. di Produzione Rete di distribuzione MT Punto di consegna Rete produttore V0 DG=DDI 1 PG 67N PI Rincalzo mancata apertura DI Trafo MT/bt LEGENDA: 2 DDG DG DDI DDG Dispositivo GENERALE Dispositivo di INTERFACCIA Dispositivo del GENERATORE G PG Protezione GENERALE PI Protezione INTERFACCIA 5861 Esempi di schemi rappresentativi Impianti di produzione fotovoltaici e rotanti62 Soluzioni impiantistiche fotovoltaiche con Dispositivo di Interfaccia (DI) realizzato in Bassa Tensione 6063 Impianto di produzione fotovoltaico composto da montante attivo, con DI realizzato in bt e DG con relè protezione direzionale di terra 67N GAM2 IM ARRIVO ENTE DM1P-SF1 DG ATTIVO S41 sepam Soluzione realizzata con celle SM6: - unità di Arrivo: GAM2 equipaggiata con toroide CSH - unità Dispositivo Generale: DM1P-SF1 equipaggiata con Sepam serie S41 equipaggiata con TA ARM/n2f per Sepam e misure fiscali equipaggiata con TV VRQ2/S per Sepam, protezione interfaccia (Vo) e misure fiscali 1 Wh Soluzione realizzata con celle SM6: - unità di Arrivo: IM equipaggiata con toroide CSH - unità Dispositivo Generale: DM1P-SF1 equipaggiata con Sepam serie S41 equipaggiata con TA ARM/n2f per Sepam e misure fiscali equipaggiata con TV VRQ2/S per Sepam, protezione interfaccia (Vo) e misure fiscali Blocco a chiave MAT in aperto: CHIAVE IN GESTIONE AD ENTE DISTRIBUTORE DI (59Vo)-81 ATTENZIONE: conteggio energia immessa in rete. Contatore da ubicare nel locale Distributore a carico utente Campi fotovoltaici Aux 6164 Impianto di produzione fotovoltaico composto da un montante attivo, con DI realizzato in bt, senza relè protezione direzionale di terra 67N e un montante passivo, senza relè protezione direzionale di terra 67N GAM2 IM ARRIVO ENTE DM1A-SF1 DG ATTIVO S20 sepam DM1A-SF1 DG PASSIVO S20 sepam Soluzione realizzata con celle SM6: - unità di Arrivo: GAM2 - unità montante attivo: DM1A-SF1 equipaggiata con Sepam serie S20 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam equipaggiata con toroide CSH - unità montante passivo: DM1A-SF1 equipaggiata con Sepam serie S20 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam equipaggiata con toroide CSH Blocco a chiave MAT in aperto: CHIAVE IN GESTIONE AD ENTE DISTRIBUTORE DI Soluzione realizzata con celle SM6: - unità di Arrivo: IM - unità montante attivo: DM1A-SF1 equipaggiata con Sepam serie S20 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam equipaggiata con toroide CSH - unità montante passivo: DM1A-SF1 equipaggiata con Sepam serie S20 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam equipaggiata con toroide CSH ATTENZIONE: conteggio energia immessa in rete. Contatore da ubicare nel locale Distributore a carico dello stesso Campi fotovoltaici 6265 Soluzioni impiantistiche fotovoltaiche con Dispositivo di Interfaccia (DI) realizzato in Media Tensione 666 Impianto di produzione fotovoltaico composto da un montante passivo, senza relè protezione direzionale di terra 67N ed un montante attivo e relè protezione direzionale di terra 67N GAM2 IM ARRIVO ENEL ENTE Blocco a chiave MAT in aperto: CHIAVE IN GESTIONE AD ENTE DISTRIBUTORE 2 CM2 MISURE (59Vo)-81 DM1A-SF1 DG PASSIVO S20 sepam ATTENZIONE: conteggio energia immessa in rete. Contatore da ubicare nel locale Distributore a carico dello stesso DM1P-SF1 DI+DG ATTIVO 1 1 DI S41 sepam Soluzione realizzata con celle SM6: - unità di Arrivo: GAM2 - unità Misure: CM2 equipaggiata con 2 TV VRC2/S1 per protezione interfaccia - unità montante passivo: DM1A-SF1 equipaggiata con Sepam serie S20 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam - unità montante attivo: DM1P-SF1 equipaggiata con Sepam serie S41 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam equipaggiata con TV VRQ2/S2 per Sepam e protezione interfaccia (Vo) Soluzione realizzata con celle SM6: - unità di Arrivo: IM - unità Misure: CM2 equipaggiata con 2 TV VRC2/S1 per protezione interfaccia - unità montante passivo : DM1A-SF1 equipaggiata con Sepam serie S20 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam - unità montante attivo : DM1P-SF1 equipaggiata con Sepam serie S41 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam equipaggiata con TV VRQ2/S2 per Sepam e protezione interfaccia (Vo) 6467 Impianto di produzione fotovoltaico composto da due montanti attivi, con DI realizzato in MT (per ciascun montante), senza relè protezione direzionale di terra 67N GAM2 IM ARRIVO ENTE 2 CM2 MISURE Wh DI DM1A-SF1 DG+DI ATTIVO S20 sepam DI DM1A-SF1 DG +DI ATTIVO S20 sepam Soluzione realizzata con celle SM6: - unità di Arrivo: GAM2 equipaggiata con TA toroidali ARF in classe 0,5 da ubicare in cunicolo cavi per misure fiscali - unità Misure: CM2 equipaggiata con 2 TV VRC2/S2 per misure fiscali - unità montante attivo: DM1A-SF1 equipaggiata con Sepam serie S20 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam equipaggiata con toroide CSH - unità montante attivo : DM1A-SF1 equipaggiata con Sepam serie S20 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam equipaggiata con toroide CSH Blocco a chiave MAT in aperto: CHIAVE IN GESTIONE AD ENTE DISTRIBUTORE 1 1 Soluzione realizzata con celle SM6: - unità di Arrivo: IM equipaggiata con TA toroidali ARF in classe 0,5 da ubicare in cunicolo cavi per misure fiscali - unità Misure: CM2 equipaggiata con 2 TV VRC2/S2 per misure fiscali - unità montante attivo : DM1A-SF1 equipaggiata con Sepam serie S20 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam equipaggiata con toroide CSH - unità montante attivo : DM1A-SF1 equipaggiata con Sepam serie S20 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam equipaggiata con toroide CSH Campi fotovoltaici Campi fotovoltaici ATTENZIONE: conteggio energia immessa in rete. Contatore da ubicare nel locale Distributore a carico utente 6568 Impianto di produzione fotovoltaico composto da due o più trasformatori MT/bt in radiale, con DI realizzato in MT senza relè protezione direzionale di terra 67N GAM2 IM ARRIVO ENEL ENTE 2 CM2 MISURE (59Vo)-81 DMJ-SF1 DI+DG DI S20 sepam Wh DM1A-SF1 TRAFO 1 IR T20 sepam DM1A-SF1 TRAFO 2 IR T20 sepam Soluzione realizzata con celle SM6: - unità di Arrivo: GAM2 - unità Misure: CM2 equipaggiata con 2 TV VRC2/S1 per protezione interfaccia e misure fiscali - unità Dispositivo Generale: DM1J-SF1 equipaggiata con Sepam serie S20 equipaggiata con TA ARM/n2f per Sepam e misure fiscali equipaggiata con TV VRQ2/S2 per protezione interfaccia (Vo) e misure fiscali - unità Prot. Trafo: DM1A-SF1 equipaggiata con Sepam serie T20 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam Blocco a chiave MAT in aperto: CHIAVE IN GESTIONE AD ENTE DISTRIBUTORE 1 ATTENZIONE: conteggio energia immessa in rete. Contatore da ubicare nel locale distributore a carico utente 1 1 Schema da realizzare nel caso si volesse utilizzare la selettività logica..continuità di servizio massima Soluzione realizzata con celle SM6: - unità di Arrivo: IM - unità Misure: CM2 equipaggiata con 2 TV VRC2/S1 per protezione interfaccia e misure fiscali - unità Dispositivo Generale: DM1J-SF1 equipaggiata con Sepam serie S20 equipaggiata con TA ARM/n2f per Sepam e misure fiscali equipaggiata con TV VRQ2/S2 per protezione interfaccia (Vo) e misure fiscali - unità Prot. Trafo: DM1A-SF1 equipaggiata con Sepam serie T20 equipaggiata con TA ARM/n1f per Sepam 6669 Impianto di produzione fotovoltaico MT composto da due o più trasformatori MT/bt in anello, con DI realizzato in MT senza relè protezione direzionale di terra 67N IM ARRIVO ENTE CM2 MISURE DMJ-SF1 DI+DG DM1A-SF1 ANELLO DM1A-SF1 ANELLO DI ATTENZIONE: conteggio energia immessa in rete. Contatore da ubicare nel locale distributore a carico utente 2 IR IR Vo-81 Wh S41 sepam S42 sepam S42 sepam Blocco a chiave MAT in aperto: CHIAVE IN GESTIONE AD ENTE DISTRIBUTORE IM ANELLO IM ANELLO DM1A-SF1 PROT.TRAFO IM ANELLO IM ANELLO DM1A-SF1 PROT.TRAFO IM ANELLO IM ANELLO DM1A-SF1 PROT.TRAFO FLAIR FLAIR FLAIR FLAIR FLAIR FLAIR T20 sepam T20 sepam T20 sepam70 Soluzioni impiantistiche per impianti di produzione rotanti 6871 Impianto di Generazione non in isola, generatore non in grado di mantenere la tensione in assenza di rete, DI realizzato in bt, e DG con relè protezione direzionale di terra 67N GAM2 IM ARRIVO ENEL ENTE DM1J-SF1 DG DM1A-SF1 TRAFO 1 DM1A-SF1 TRAFO 2 DM1A-SF1 GENERATORE QM SERVIZI AUX S41 sepam T20 sepam T20 sepam T20 sepam Blocco a chiave MAT in aperto: CHIAVE IN GESTIONE AD ENTE DISTRIBUTORE DI IP DDG ATTENZIONE: conteggio eventuale energia immessa in rete a carico distributore Schema da realizzare nel caso si volesse utilizzare la selettività logica..continuità di servizio massima UTF G 25 Aux 6972 Impianto di Generazione con parte di rete abilitata al funzionamento in isola (C.P.) e parte di utenze non abilitate al funzionamento in isola. Impianto composto da 2 generatori in bt, e DG con relè protezione direzionale di terra 67N GAM2 IM ARRIVO ENEL ENTE DM1G-SF1 DM1J-SF1 DG DM1A-SF1 TRAFO 1 QM SERVIZI AUX CM2 MISURE DM2-SF1 DI DI Parallelo 2 59Vo S41 sepam T20 sepam (59 V0) 1 1 Blocco a chiave MAT in aperto: CHIAVE IN GESTIONE AD ENTE DISTRIBUTORE Carichi NON privilegiati Serv. Aux ATTENZIONE: conteggio eventuale energia immessa in rete a carico distributore 7073 Impianto di Generazione con parte di rete utenze abilitate al funzionamento in isola (C.P.) e parte di utenze non abilitate al funzionamento in isola. Impianto composto da 2 generatori in bt, e DG senza relè protezione direzionale di terra 67N GAM2 IM ARRIVO ENEL ENTE DM1G-SF1 DG DM1A-SF1 TRAFO 1 QM SERVIZI AUX CM2 MISURE DM2-SF1 DI DI 2 Parallelo 59Vo S20 sepam T20 sepam (59 V0) 1 1 Blocco a chiave MAT in aperto: CHIAVE IN GESTIONE AD ENTE DISTRIBUTORE Carichi NON privilegiati Serv. Aux ATTENZIONE: conteggio eventuale energia immessa in rete a carico distributore 7174 Impianto di Generazione con parte utenze abilitate al funzionamento in isola (C.P.) e parte di utenze non abilitate al funzionamento in isola. Impianto composto da 2 o più generatori in bt, e DG con/senza relè protezione direzionale di terra 67N (oppure in bt). DM2-SF1 DI DM1A-SF1 TRAFO 2 DM1A-SF1 GENERATORE DM1P-SF1 GENERATORE DI IR IR Parallelo 59Vo T20 sepam S42 sepam S42 sepam Carichi privilegiati IP DDG UTF G 25 IP DDG UTF G 25 IP DDG UTF G 25 7275 Schemi protezioni montante Generazione in MT Montante rigido, senza protezione differenziale di montante (generatore-trasformatore), senza regolazione di carico e di tensione DM1A-SF1 TRAFO T20 sepam Soluzione 2: quando gli avvolgimenti di statore non sono accessibili lato centro stella. UTF Soluzione 1: quando gli avvolgimenti di statore sono accessibili lato centro stella. UTF 2 2 G 25 G40 sepam G 25 G40 sepam RT 1 RT 1 776 Schemi unifilari montante Generatore in MT Montante rigido, senza protezione differenziale di montante (generatore-trasformatore), con regolazione di carico (R.C.) e di tensione (R.V.) DM1P-SF1 TRAFO LEGENDA TA-TV TV TA tipo ARM/N1f Rapp../5A Prest...VA5P20 oppure classe PX G88 sepam TV tipo VRQ2/S2 Rapp../100:./100:rad.V Prest.. 15VAcl.0,5 G88 Rapp../100:V Prest.. 50VAcl.0,5-P G88 LEGENDA TA-TO TO UTF 2 R.C. 2 R.C. RT TA tipo ARM/N1f Rapp../5A Prest...VA5P20 oppure classe PX Toroide tipo CSH160 Rapporto spire 470/1 R.V. 25 G RT 1 7477 Fotovoltaico Aspetti tecnici generali di installazione Campo Fotovoltaico78 Campo fotovoltaico Recanati 7679 Quattro subsistemi Sistema Elettrico 82% Sistema di supervisione e controllo 10% Sistema di Sicurezza 7% Gestione e Manutenzione 1% 7780 Composti da Servizi Dedicati Ingegnerie e Consulenza 7. Servizi Dedicati Manutenzione e Operazione Ingegnerie e Consulenza Manutenzione e Operazione 1. FV tracking systems Sensori 1. FV ad ed inverters inseguimento o fisso Sistema Sensori di automazione ed inverter 2. Array Sistema boxes di automazione Protezione 2. Quadro di parallelo stringa Monitoraggio Protezionedella corrente DC Protezione Monitoraggio Illuminazione della corrente DC Interruttori Protezione DC Illuminazione. Cabina Interruttori pre-fabbricata DC di conversione Inverters*. Cabina di conversione Trasformatori Inverter BT/ MT Protezione Trasformatori BT/ MT Protezione 4. Connessione alla rete Cubicoli 4. Connessione MT alla rete Panello UnitàDistribuzione funzionali MT Connessione Panello Distribuzione Sistema Connessione di Misura Sistema di Misura 5. Sicurezza Video 5. Sicurezza Sorveglianza Illuminazione Video Sorveglianza Raddrizzamento Illuminazionedi Intrusione Antintrusione 6. Supervisione Monitoraggio 6. Supervisione Gestione Monitoraggio Remota Gestione Remota 78 81 L impianto fotovoltaico da 1MW Cabina di ricezione 0,5 MW Caratteristiche un campo FV di taglia standard del campo: 1MW dimensioni del campo 2 ettaro in m 2 con tecnologia monocristallino. Nel caso di inseguitori la superficie +20% 0,5 MW Cabina di campo 1MW 79 Vedere altro
ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT fac-simile da utilizzare per dichiarare la conformità dell impianto alla RTC - regola tecnica di connessione La dichiarazione deve essere compilata Dettagli Medium Voltage Products. Guida tecnica Utenti attivi secondo la Norma CEI 0-16
Medium Voltage Products Guida tecnica Utenti attivi secondo la Norma CEI 0-16 2 Indice 4 I vantaggi ambientali e socio-economici delle energie rinnovabili 5 1. Utenti attivi secondo la Norma CEI 0-16 8 Dettagli Norma CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
Norma CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica Regola tecnica di connessione BT Norma CEI 0-21: Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE-DK5600. Relatore GUIZZO P.I. GASTONE. Università di Padova 26 giugno 2004
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE-DK5600 Relatore GUIZZO P.I. GASTONE Università di Padova 26 giugno 2004 L Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con delibera Dettagli "FOTOVOLTAICO: QUALI OPPORTUNITÀ OGGI?
"FOTOVOLTAICO: QUALI OPPORTUNITÀ OGGI? CONVEGNO DEL 30/05/2012 Novità per dimensionamento impianto Principali novità per dimensionamento: regole tecniche di connessione Passaggio dalle Normative di riferimento Dettagli Seminario dell'innovazione Ordine Ingegneri Catania 11/12/14
1 Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alla rete AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica. 2 Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 Parte Dettagli Novità introdotte dalle nuove Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al sistema di protezione di interfaccia per utenti attivi
Novità introdotte dalle nuove Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al sistema di protezione di interfaccia per utenti attivi ing. Massimo Ambroggi Responsabile Service Tecnico THYTRONIC S.p.A. (MI) http://www.norma016.it/cei/index.asp?page=documentazione&type=2 Dettagli di Schneider Electric
Implicazioni della norma CEI 0-16 su DG e SPG e relative SOLUZIONI: L esperienza di Schneider Electric Implicazioni CEI 0-16 su DG e SPG Per Sistema di Protezione del cliente è da intendersi l insieme Dettagli A.1 Caratteristiche del cavo di collegamento e della sezione ricevitrice MT (da inserire solo per connessioni alla rete MT)
ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Dettagli A.1 Caratteristiche del cavo di collegamento e della sezione ricevitrice MT (da inserire solo per connessioni alla rete MT)
ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Dettagli Norma CEI 11 20 : impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria
Norma CEI 11 20 : impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria 2 Ottobre 2008, Catania, Marco Ravaioli Norma CEI 11-20 La norma CEI ha per oggetto Dettagli Integrazione degli impianti fotovoltaici nella rete elettrica
Integrazione degli impianti fotovoltaici nella rete elettrica G. Simioli Torna al programma Indice degli argomenti Considerazioni introduttive Quadro normativo - Norma CEI 11-20 Isola indesiderata - Prove Dettagli Regolamento di esercizio per la generazione di energia elettrica in parallelo con reti MT di AEMD
Regolamento di esercizio per la generazione di energia elettrica in parallelo con reti MT di AEMD 1. DATI IDENTIFICATIVI DELL UTENTE PRODUTTORE Dati del titolare dei rapporti con AEMD ed avente la disponibilità Dettagli Sistemi fotovoltaici
Sistemi fotovoltaici e connessione in rete Roberto Caldon Università degli Studi di Padova Contrastanti esigenze della GD e della rete Da parte dei Produttori: Poter collegare senza formalità aggiuntive Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO PER GLI UTENTI UTILIZZATORI E AUTOPRODUTTORI ALLA RETE MT
3 CRITERI DI ALLACCIAMENTO PER GLI UTENTI UTILIZZATORI E AUTOPRODUTTORI ALLA RETE MT 3.1 INTRODUZIONE Il collegamento dei clienti utilizzatori e di quelli autoproduttori alla rete di distribuzione necessita Dettagli DICHIARAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA DI ASM TERNI A TENSIONE >1kV
DEGLI IMPIANTI CONNEI ALLA RETE ELETTRICA DI AM TERNI A TENIONE >1kV AM TERNI.p.A. ervizio Elettrico AM D.T.010409/1 NOME CONVENZIONALE CABINA...CODICE... NOME CONVENZIONALE UTENTE...CODICE... TENIONE Dettagli Le Regole Tecniche per. e la nuova edizione della Guida CEI 82-25
Le Regole Tecniche per la Connessione alle reti e la nuova edizione della Guida CEI 82-25 Ing. Francesco Iannello Responsabile Tecnico ANIE/Energia Vicenza, 16 Dicembre 2010 Indice Connessione alle reti Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
ALLEGATO A INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT Quanto segue annulla e sostituisce le parti del Regolamento di Esercizio relative a capability dell impianto di produzione e caratteristiche ed impostazioni Dettagli IA 010 Cabina di trasformazione MT/BT Giugno 2015
IA 010 Cabina di trasformazione MT/BT Giugno 2015 Per la parte di ricezione/immissione vedi IA 005. Riferimenti normativi Generali: CEI EN 62271-202 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad Alta tensione/bassa Dettagli ASPETTI NORMATIVI E DI PROGETTAZIONE
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Novità legislative (nuovo conto energia), problematiche tecniche, problematiche di installazione, rapporti con gli Enti ASPETTI NORMATIVI E DI PROGETTAZIONE Dettagli Claudio BRAZZOLA Arezzo 23 Novembre 2012 RTC BT: Nuova CEI 0-21 Regola tecnica per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT.
Claudio BRAZZOLA Arezzo 23 Novembre 2012 RTC BT: Nuova CEI 0-21 Regola tecnica per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT. La nuova regola tecnica di connessione BT: Norma CEI 0-21 La Norma Dettagli Aspetti tecnici e normativi della connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica
Aspetti tecnici e normativi della connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica Francesco Groppi Conferenza dell Industria Solare Italia 2009 Roma, 5-65 Principali aspetti e problematiche Dettagli AZIENDA ELETTRICA ITC
COMUNE DI CAVALESE PROVINCIA DI TRENTO AZIENDA ELETTRICA ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DEL COMUNE DI CAVALESE CON TENSIONE NOMINALE Dettagli COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV)
COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) AREA POLITICHE DELLE INFRASTRUTTURE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN ZONA INDUSTRIALE A SAN GIACOMO DI VEGLIA IN COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) 2. RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO Dettagli ITC. ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI SET DISTRIBUZIONE S.p.A.
Pag. 1 di 35 ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI SET DISTRIBUZIONE S.p.A. CON TENSIONE (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l Dettagli GUIDA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE AEVV
Pag. 1 di 41 GUIDA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE AEVV Documenti allegati alla Specifica Tecnica Allegato A.1: REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT AEVV DI IMPIANTI Dettagli Requisiti tecnici degli impianti dei clienti MT e condizioni per avere diritto all indennizzo
Comunicazione all utenza MT ai sensi della Deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas n. 333/07, articolo 35.4. Gentile Cliente, La informiamo che l Autorità per l energia elettrica e Dettagli DISPOSITIVO DI INTERFACCIA
PROTEZIONE GENERALE Poiché Enel durante il normale esercizio della propria rete può cambiare, senza preavviso, lo stato del neutro, è necessario che le protezioni per i guasti a terra di cui è dotato l Dettagli CORSO PROGETTISTI/INSTALLATORI
CORSO PROGETTISTI/INSTALLATORI PARTE SECONDA POTENZA CONSUMATA E POTENZA IMMESSA IN RETE Impianti ad isola Impianti connessi in rete PARALLELO CON RETE ELETTRICA Potenza consumata e potenza immessa in Dettagli Codici 15307 Sistema per l allacciamento alla rete e il monitoraggio locale degli impianti PianetaSole Beghelli
CENTRALE PIANETASOLE BEGHELLI Codici 15307 Sistema per l allacciamento alla rete e il monitoraggio locale degli impianti PianetaSole Beghelli ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE E L USO Indice Cos è la Centrale Dettagli MODALITA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA E MEDIA TENSIONE
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Aggiornamenti legislativi, Problematiche tecniche, Problematiche di installazione, Rapporti con gli enti MODALITA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SEA S.C.
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SEA S.C. Agosto 2007 1/14 1. SCOPO DELLE PRESCRIZIONI Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire i criteri e le modalità Dettagli E-Werk Lüsen Gen.m.b.H. / Azienda Elettrica Luson Soc. Coop.
ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL ART. 5 BIS3 DELLA DELIBERA 243/2013/R/EEL CIRCA LE FUNZIONALITÀ E LE REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI (SEZIONE RISERVATA AL TECNICO DEL CLIENTE) La seguente Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DELLA GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L.
REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DELLA GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L., DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA NELLE ISOLE TREMITI Dettagli ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI MEDIA TENSIONE ALLE DELIBERE DELL AEEG
Ottobre 2012 ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI MEDIA TENONE ALLE DELIBERE DELL AEEG Come risparmiare evitando il pagamento del CTS Delibera AEEG 198/11 Norma CEI 0-16 Delibera AEEG 33/08 Associazione Energia Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI STET S.p.A. CON TENSIONE NOMINALE 1 KV.
Pag. 1 di 32 ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI STET S.p.A. CON TENSIONE NOMINALE 1 KV (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DEL COMUNE DI ISERA CON TENSIONE NOMINALE 1 KV
ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DEL COMUNE DI ISERA CON TENSIONE NOMINALE 1 KV (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l Energia Dettagli IMPIANTI DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICA REQUISITI MINIMI PER LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO IN PARALLELO CON LA RETE AT
(persona fisica) (persona giuridica) Produzione e distribuzione di en. Elettrica SCHEMA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL IMPIANTO ALLE REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE Dettagli Incontro tecnico COME NASCE. Relatore. Gastone Guizzo. Padova, 11 maggio 2012
Incontro tecnico NORMA CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica Relatore Gastone Guizzo Padova, Dettagli Energia Solare Fotovoltaica Sezione 4 Gli organi di manovra
Energia Solare Fotovoltaica Sezione 4 Gli organi di manovra Corso di ENERGETICA A.A. 2014/2015 Docente: Prof. Renato Ricci Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche Definizioni (2) Gli Dettagli Criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della Distribuzione DK 5600 Ed.IV - Marzo 2004
Questo documento contiene informazioni di proprietà di Enel SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma Dettagli CM-UFD.M32 Relè di protezione d interfaccia conforme alla norma CEI 0-21
Relè di protezione d interfaccia conforme alla norma CEI 0-21 Relè di protezione di interfaccia conforme alla norma CEI 0-21 Il nuovo relè di protezione di interfaccia (SPI), deputato al controllo della Dettagli Criteri di progettazione elettrica di impianti gridconnected
Criteri di progettazione elettrica di impianti gridconnected Per quanto attiene gli impianti connessi alla rete elettrica, vengono qui presentati i criteri di progettazione elettrica dei principali componenti, Dettagli Dipartimento di Energia Politecnico di Milano
Dipartimento di Energia Politecnico di Milano Prof. Maurizio Delfanti maurizio.delfanti@polimi.it Mezzocorona (TN), 28 ottobre 2011 La nuova regola tecnica 2 La Norma tecnica è stata elaborata da un gruppo Dettagli Coperture fotovoltaiche. Materiali e loro impiego. Regole tecniche di connessione. Manutenzione degli impianti. Monitoraggio degli impianti
Materiali e loro impiego Regole tecniche di connessione Manutenzione degli impianti Monitoraggio degli impianti Materiali e loro impiego Pannelli: con e senza cornice, su supporto rigido o flessibile Inverter: Dettagli Formazione Tecnica Schneider Corso C1 Studio e progettazione di una cabina di trasformazione MT/BT
Formazione Tecnica Schneider Corso C1 Studio e progettazione di una cabina di trasformazione MT/BT Finalità del corso Il corretto allestimento delle cabine di trasformazione MT/BT di utente, anche per Dettagli Seminario LA NUOVA NORMA CONNESSIONI IN BASSA TENSIONE
Seminario LA NUOVA NORMA CONNESSIONI IN BASSA TENSIONE La nuova Norma CEI 0-21: novità per la connessione di utenti attivi alle reti di distribuzione BT (prog. C1058) A.Cerretti Enel Distribuzione S.p.A. Dettagli IA 090 - Sistema di Accumulo Elettrochimico dell Energia Elettrica Ottobre 2015
IA 090 - Sistema di Accumulo Elettrochimico dell Energia Elettrica Ottobre 2015 Riferimenti normativi Riferimenti che riguardano il prelievo e la fornitura di energia elettrica dalle reti MT e BT: CEI Dettagli Impianto fotovoltaico
a cura di Antonello Greco Oggetto dellʼintervento Installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kw su edificio. Norme, Leggi e Delibere applicabili Guida CEI 82-25: 2010-09: Guida alla realizzazione di Dettagli REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE 1kV
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE 1kV SECAB Società Cooperativa (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas n. 89/07) Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE BT DELL AZIENDA ELETTRICA COMUNE DI TIRES
ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE BT DELL AZIENDA ELETTRICA COMUNE DI TIRES (Riferimento. Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08) INDICE 1. Scopo 2. Dettagli Impianti fotovoltaici (Prescrizioni Particolari e Verifiche)
Impianti fotovoltaici (Prescrizioni Particolari e Verifiche) Ultimo aggiornamento: 1 nov. 2007 Prescrizioni particolari Prescrizioni previste dalla sezione 712 della norma CEI 64-8 Sistemi fotovoltaici Dettagli Nuovi requisiti e prove in campo per le protezioni di interfaccia, secondo le norme CEI 0-21 e CEI 0-16
LA GESTIONE DELL INTEGRAZIONE DEL FOTOVOLTAICO NELLE RETI Nuovi requisiti e prove in campo per le protezioni di interfaccia, secondo le norme CEI 0-21 e CEI 0-16 Francesco Groppi Responsabile GDL2 del Dettagli Dati del Richiedente Denominazione:.. Ragione Sociale:... Codice fiscale/partita IVA:...
Pag. 1/5 Richiesta di connessione alla rete di distribuzione dell energia elettrica in media tensione di impianti di produzione ai sensi della Delibera ARG/Elt n. 99/08 dell Autorità per l Energia Elettrica Dettagli - Alle Imprese in indirizzo - Agli Aderenti Art.4 Statuto e p.c. - Ai Consiglieri dell Albo - Ai Componenti del C.T.A.
CIRCOLARE n. 02/12 UNAE Emilia - Romagna (già AIEER) Albo delle Imprese Installatrici Elettriche Qualificate dell Emilia Romagna c/o ENEL S.p.A. - Via C. Darwin,4 40131 Bologna Tel. 051 6347139 - Fax 051 Dettagli PROCEDURE DIGICRE GRUPPO HERA
E00107 REVISIONE 0 PAG. 1 DI 39 INDICE 1 PREMESSA 2 2 OGGETTO E SCOPO.. 2 3 CAMPO DI APPLICAZIONE. 2 4 DEFINIZIONI... 2 5 NORME DI RIFERIMENTO.. 3 6 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ELETTRICO.. 3 7 CRITERI Dettagli VARIANTE V2 ALLA GUIDA CEI 82-25:2010-09
VARIANTE V2 ALLA GUIDA CEI 82-25:2010-09 I seguenti paragrafi sono modificati come di seguito indicato. 3.52 Inverter (o convertitore di potenza c.c./c.a.) Apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata Dettagli MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA
Pag. 1 di 11 1. Misura dell energia dei clienti produttori L attuale quadro regolatorio di riferimento prevede che il sistema di misura, installato nel punto di connessione alla rete di un impianto di Dettagli GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Novità legislative (nuovo conto energia), problematiche tecniche, problematiche di installazione, rapporti con gli Enti MODALITA DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA Dettagli SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA S.r.l. REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE
SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA S.r.l. Via Nazionale, Loc. Santaviela - 33024 FORNI DI SOPRA (UD) Tel +39 0433 88077 - Fax +39 0433 887905 - Email info@sci-forni.it Cod. Fisc. e P. Dettagli GENERALITA Cabine MT/BT
CABINE MT/BT GENERALITA Cabine MT/BT anno 2012 Cabine MT/BT 2 sistemi elettrici Categorie dei sistemi elettrici In relazione alla tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in (1) : Categoria 0 Dettagli SPECIFICA TECNICA. Cancellare le voci che non interessano Materiale Prestazione Servizio. RTC Clienti produttori BT Prescrizioni tecniche
Settore = elettrico Regole Tecniche per la Connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione a terzi di LINEA RETI E IMPIANTI a tensione nominale minore o Dettagli Si compongono di : Lato DC
Centralini di Campo precablati per DC e AC Monofase e Trifase Quadro di campo comprensivo di cablaggio lato DC e lato AC verso inverter e contatore ENEL. CENTRALINO ISL - CABUR DC Inverter Monofase / Trifase Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SORESINA RETI E IMPIANTI
Via Cairoli, 17-26015 Soresina CR tel. 0374 341858 (4 linee r.a.) fax 0374 341838 numero verde 800 292433 e-mail: info@aspmsoresina.it web: www.aspmsoresina.it Capitale sociale 4.500.000,00 R.E.A. 159431 Dettagli LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA
ELETTRICA DI.T. (< 1KV) DELLA G.I.E. S.R.L. E MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SCHEMA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL IMPIANTO ALLE REGOLE TECNICHE PER LA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIUZIONE Dettagli Rifasare per un uso efficiente dell impianto utilizzatore
Antonello Greco Rifasare vuol dire ridurre lo sfasamento fra la tensione e la corrente introdotto da un carico induttivo (figura 1); significa aumentare il valore del fattore di potenza (cosϕ) del carico Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE MT DI ENEL DISTRIBUZIONE
Ed. II - 1/31 INDICE Pagina 1 SCOPO DELLE PRESCRIZIONI... 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 3 NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO... 2 4 DEFINIZIONI... 3 5 CRITERI GENERALI DI ALLACCIAMENTO E DI FUNZIONAMENTO Dettagli Rete Alta Tensione (AT)
Il seguente documento risponde a quanto prescritto dall Allegato A alla delibera dell AEEG ARG/elt 198/2011 e smi comma 44.1 lettera a, b, e c. Esso descrive macroscopicamente il funzionamento dei dispositivi Dettagli REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A.
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A. Pagina 1 di 48 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 5 2. BASI PRINCIPALI E DEFINIZIONI... Dettagli 1. Premessa. 2. Dati relativi al sito. 3. Normativa e Leggi di riferimento
PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA NOMINALE DI 2665,95 kwp IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASALBORDINO2 Committente: Regesta Srl 1 SOMMARIO 1. PREMESSA 2. DATI RELATIVI AL SITO 3. Dettagli Sede : 01/03/11 ALLEGATO N : CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE DI MEDIA TENSIONE DI AIM
Sede : 01/03/11 ALLEGATO N : CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE DI MEDIA TENSIONE DI AIM REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER IL PARALLELO CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE MT DI AIM DI GRUPPI GENERATORI Dettagli CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE
Cabtrasf_parte_prima 1 di 8 CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE parte prima Una cabina elettrica è il complesso di conduttori, apparecchiature e macchine atto a eseguire almeno una delle seguenti funzioni: Dettagli Dalle DK alla Norma CEI 0-16
Dalle DK alla Norma CEI 0-16 A. Cerretti - ENEL Distribuzione Protezione generale (PG) Deve essere costituita da: Protezione di massima corrente di fase almeno bipolare a tre soglie, una a tempo dipendente, Dettagli Allegato ITC. Edizione V del 1 Gennaio 2013
S. E L. I. S. L a m p e d u s a S. p. A. - C a p i t a l e S o c i a l e 3. 4 0 6. 9 2 4, 0 4 i. v. R e g i s t r o d e l l e I m p r e s e P a l e r m o, C. F. e P. I V A 0 3 6 2 0 8 5 0 8 2 0 S E D E Dettagli DK 5940 Aprile 2007 Ed. 2.2-1/47
Ed. 2.2-1/47 INDICE Pagina 1 SCOPO DELLE PRESCRIZIONI 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 2 3 NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO 2 4 DEFINIZIONI 3 5 CRITERI GENERALI 4 5.1 CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SORESINA RETI E IMPIANTI
Via Cairoli, 17-26015 Soresina CR tel. 0374 341858 (4 linee r.a.) fax 0374 341838 numero verde 800 292433 e-mail: info@aspmsoresina.it web: www.aspmsoresina.it Capitale sociale 4.500.000,00 R.E.A. 159431 Dettagli SPECIFICA TECNICA. Leonardo String Box Control
CARATTERISTICHE SPECIFICA TECNICA Leonardo String Box Control PARAMETRI INGRESSO Range di tensione in Ingresso V 200 900 Max. corrente di stringa A 16 Numero di canali di misura 10 Numero stringhe in ingresso Dettagli 900 1200 kwh/kwp 1100 1400 kwh/kwp 1300 1600 kwh/kwp
900 1200 900 1200 kwh/kwp 1100 1400 kwh/kwp 1300 1600 kwh/kwp kwh/kw Dimensione impianto fotovoltaico P = Fabbisogno di Energia / Produzione prevista impianto P = 7990 [kwh] / 1330 [kwh/kwp] = 6,0075 Dettagli Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica
N O R M A I T A L I A N A C E I Norma Italiana Data Pubblicazione CEI 0-16 2012-12 Titolo Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici Dettagli PROCEDURE PER ALLACCIAMENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCAMBIO SUL POSTO CON POTENZA 20 kw
Comune di Isera AZIENDA SERVIZI COMUNALI ISERA Via A. Ravagni n. 8-38060 ISERA Cod. Fisc. e P. IVA 00203870225 Tel. 0464 487096 / Fax 0464 401430 e-mail aziendaservizi@comune.isera.tn.it PROCEDURE PER Dettagli Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica
N O R M A I T A L I A N A C E I 1 Data Scadenza Inchiesta C. 1136 22-11-2014 Data Pubblicazione 2014-10 Classificazione 0-21; V Titolo Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi Dettagli REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT IMPRESA ELETTRICA DANNA E BONACCORSI SRL -USTICA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT IMPRESA ELETTRICA DANNA E BONACCORSI SRL -USTICA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE (In vigore dal 01/01/2013) 1. DATI DELL UTENTE ATTIVO DATI IDENTIFICATIVI UTENTE Dettagli REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO IN PARALLELO CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE MT DI UNARETI SPA DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE AI SENSI DELLA DEL.243/2013/R/EEL RAG. SOCIALE.. VIA, COMUNE I N D I C E 1. Oggetto e Dettagli CNA UNAE Bologna 15 Aprile 2014 - Claudio Francescon ABB s.p.a. Power Product Division CEI 0-16, Versione 3 Regole Tecniche di connessione in Media
CNA UNAE Bologna 15 Aprile 2014 - Claudio Francescon ABB s.p.a. Power Product Division CEI 0-16, Versione 3 Regole Tecniche di connessione in Media Tensione L evoluzione da Guida a Norma CEI DK 5600 ed. Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE BT DI AEC VIPITENO
STADTGEMEINDE STERZING STÄDTISCHES ELEKTRIZITÄTSWERK COMUNE CITTÁ DI VIPITENO AZIENDA ELETTRICA COMUNALE Steuerkodex- Cod. Fisc. 81005970215 MwSt.Nr. Part. IVA IT 00126510213 39049 Sterzing Dantestraße Dettagli SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE NON SUPERIORE A 20 kw CONNESSI ALLA RETE
SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE NON SUPERIORE A 20 kw CONNESSI ALLA RETE SCOPO Lo scopo della presente specifica è quello di fornire le Dettagli LINEE GUIDA PER LA CONNESSIONE DI
DI TETTI FOTOVOLTAICI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE BT Documento DBU/003 Agosto 2005 Pag.2 di 23!"#$%&%! ''&% ( ) * + ),-%,.%! -#// ' + ),-%,.% + ),-%,.%!"'' 0 ),'1! -%$%!2"'' 3 ),-%,.%! % )) %&-,,!&,# ( Dettagli SISTEMI DI CONTROLLO E PROTEZIONE DELLE CENTRALI EOLICHE [PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE]
1 di 17 SISTEMI DI CONTROLLO E PROTEZIONE DELLE CENTRALI EOLICHE [PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE] Redatto Collaborazioni Verificato Approvato R. Gnudi - L. Caciolli C. Cassaro N. Garau A. Costanzo Dettagli Criteri di taratura delle protezione degli impianti di A2A Reti Elettriche - Ambito Milano
Criteri di taratura delle protezione degli impianti di A2A Reti Elettriche - Ambito Milano La rete elettrica di distribuzione di A2A Reti Elettriche è protetta da eventuali guasti che possono svilupparsi Dettagli SPECIFICHE TECNICHE Moduli fotovoltaici. gruppo di conversione
GENERALITA Gli impianti previsti nel presente progetto dovranno complessivamente essere in grado di produrre non meno 200.000 kwh/anno. I siti individuati, in cui si prevede di installare i moduli, risultano Dettagli Esempio tipo di Lista controlli di manutenzione programmata
Esempio tipo di Lista controlli di manutenzione programmata CAT. A Descrizione dell intervento Lavori di ispezione e pulizia G M S A 2A Note A1 Pulizia canaline A2 Ispezione ed eventuale pulizia di pozzetti Dettagli CASSETTA PROVA RELE E MODALITA DI VERIFICA
CASSETTA PROVA RELE E MODALITA DI VERIFICA CAMBIANO LE NORMATIVE PER IL COLLAUDO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI AUTOPRODUZIONE Deliberazione 84/2012/R/EEL Allegato A.70 CEI 0-21; Variante V1 CEI 0-16; III Dettagli Progetto in inchiesta pubblica
N O R M A I T A L I A N A C E I 1 Data Scadenza Inchiesta C. 1058 15-09-2010 Data Pubblicazione 2010- Classificazione 0-. Titolo Regola tecnica di riferimento per l a connessione di utenti attivi e passivi Dettagli REGOLAZIONE TECNICA DEI REQUISITI DI SISTEMA DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA
N 02 1 di 13 REGOLAZIONE TECNICA DEI REQUISITI DI SISTEMA DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA Storia delle revisioni 01 13/03/2012 Prima emissione 02 03/08/2012 Chiarimenti interpretativi N 02 2 di 13 INDICE Dettagli Parte A Regolamento d esercizio in parallelo con reti MT di Alto Garda Servizi S.p.A. di impianti di produzione
Pag. 1 di 32 Parte A Regolamento d esercizio in parallelo con reti MT di Alto Garda Servizi S.p.A. di impianti di produzione Il presente regolamento è sottoscritto dall Utente Produttore sotto riportato Dettagli NORMA CEI 0-210 REQUISITI FUNZIONALI, DI PROVA E CERTIFICAZIONE. ing. Massimo Ambroggi Responsabile Service Tecnico THYTRONIC S.p.A.
NORMA CEI 0-210 CENNI AL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER IMPIANTI DI ENERAZIONE BT : REQUISITI FUNZIONALI, DI PROVA E CERTIFICAZIONE ing. Massimo Ambroggi Responsabile Service Tecnico THYTRONIC Dettagli NOVITA GUIDA CEI 82-25 Relatore: Massimo Gamba Membro CEI CT 82
NOVITA GUIDA CEI 82-25 Relatore: Massimo Gamba Membro CEI CT 82 1 NOVITA GUIDA CEI 82-25 1. Novità normative: guida CEI 82-25 edizione settembre 2010 2. Novità tecniche: impianti fotovoltaici a concentrazione Dettagli IMPIANTO ELETTRICO: ADEGUAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE ALLA NORMA CEI
RELAZIONE TECNICA 1. IMPIANTO ELETTRICO: ADEGUAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE ALLA NORMA CEI 0-16... 2 1.1. - Premessa... 2 1.2. Nuovo dispositivo di protezione generale... 4 1.2.1 Prescrizioni previste Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back