Source: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-19242
Timestamp: 2018-09-26 04:26:35
Document Index: 158813188

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18']

Publicado en: «BOE» núm. 295, de 08/12/2011.
Entrada en vigor: 09/12/2011
Seleccionar redacción: Última actualización publicada el 10/10/2015 Modificación publicada el 10/06/2014 Texto original publicado el 08/12/2011
Ir a: [Preámbulo] CAPÍTULO I Artículo 1 Artículo 2 Artículo 3 CAPÍTULO II Artículo 4 Artículo 5 Artículo 6 Artículo 7 Artículo 8 Artículo 9 CAPÍTULO III Artículo 10 Artículo 11 Artículo 12 Artículo 13 Artículo 14 Artículo 15 Artículo 16 Artículo 17 CAPÍTULO IV Artículo 18 Disposición adicional primera Disposición adicional segunda Disposición transitoria primera Disposición transitoria segunda Disposición transitoria tercera Disposición derogatoria única Disposición final primera Disposición final segunda Disposición final tercera Disposición final cuarta Disposición final quinta Disposición final sexta Disposición final séptima Disposición final octava [Firma] ANEXO I ANEXO II ANEXO III
Incluye la corrección de errores publicada en BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2012. Ref. BOE-A-2012-2082.
Se deroga el apartado 3 por la disposición derogatoria d) del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10927.
El titular de la instalación quedará exento de la verificación contemplada en el párrafo anterior si remite a la empresa distribuidora certificado de la empresa instaladora en el que se acredite el cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, o, en su caso, del cumplimiento con lo dispuesto en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, debidamente diligenciado por la comunidad autónoma competente.
Se añade un párrafo al apartado 2 por la disposición final 3.1 del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10927.
4. A excepción de los servicios auxiliares de generación y, en su caso de instalaciones de acumulación, en el circuito que une la instalación de producción con su equipo de medida no podrá intercalarse ningún elemento de consumo.
Se modifica el apartado 4 por la disposición final 3.2 del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10927.
3. Las instalaciones de producción conectadas a una red interior no podrán superar la capacidad disponible en el punto de conexión a la red de distribución ni la potencia vinculada a los derechos de extensión vigentes adscritos al suministro.
Lo anterior sin perjuicio de las particularidades de conexión de las instalaciones de cogeneración establecidas en la normativa sectorial.
Se modifica el apartado 3 por la disposición final 3.3 del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10927.
Máximo 1,5 s
Máximo 0,2 s
Máximo 1,5 s*
Máximo 0,5 s
Mínimo 3 s
Se modifican los apartados 1.d) y e) por la disposición final 5 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. Ref. BOE-A-2014-6123.
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2012. Ref. BOE-A-2012-2082.
Redactado el apartado 2 conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2012. Ref. BOE-A-2012-2082.
[Bloque 36: #dfsexta]
[Bloque 37: #dfseptima]
[Bloque 38: #dfoctava]
A los efectos de determinación de la potencia nominal máxima disponible de conexión recogida en este apartado, se considerará nula la potencia de las instalaciones de generación de los consumidores acogidos a una modalidad de autoconsumo tipo 1 que estén conectadas a la red de tensión menor o igual a 1 kV y que hayan acreditado que cuentan con dispositivo que impida el vertido instantáneo de energía a la red de distribución.
Se añade un párrafo al apartado 1 por la disposición final 3.4 del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10927.
Redactado el apartado 2.a) conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2012. Ref. BOE-A-2012-2082.
Redactado el apartado II.II conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2012. Ref. BOE-A-2012-2082.