Source: http://docplayer.cz/18197042-Kanalizacni-rad-obce-nemojany.html
Timestamp: 2019-01-16 21:26:10+00:00
Document Index: 42748116

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 185', 'zákona č. 254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'čl. 28', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 7', 'čl. 6', 'čl. 7']

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE NEMOJANY - PDF
Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE NEMOJANY"
1 KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE NEMOJANY Obec Nemojany Nemojany 10, Luleč ÚNOR 2016
2 OBSAH 1. TITULNÍ LIST ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU POPIS ÚZEMÍ CHARAKTER LOKALITY ODPADNÍ VODY TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE HYDROLOGICKÉ ÚDAJE : ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD KAPACITA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH KONTROLA ODPADNÍCH VOD ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD Kontrolní vzorky Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPAD. VOD KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
4 1. TITULNÍ LIST NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ: NEMOJANY IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ: / /3 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD: /1 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Nemojany zakončené čistírnou odpadních vod. Vlastník kanalizace : Obec Nemojany Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Nemojany 10, Luleč Provozovatel kanalizace : Obec Nemojany Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Nemojany 10, Luleč Zpracovatel kanalizačního řádu : Ing. Alena Hanulíková Datum zpracování : únor 2016 Záznamy o platnosti kanalizačního řádu : Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím vodoprávního úřadu MÚ Vyškov, odbor životního prostředí. č. j.... ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu 4
5 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění a zákonem č. 254/2001Sb., o vodách, v platném znění, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: - Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. - Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb. b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi provozovatelem kanalizace a odběratelem. f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci. g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách. 5
6 2.2. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Nemojany tak, aby zejména: a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů na ní, c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, e) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě a jejich součástí. 3. POPIS ÚZEMÍ 3.1. CHARAKTER LOKALITY Obec Nemojany se nachází v zeměpisné oblasti Vyškovská brána asi 6 kilometrů jihozápadně od města Vyškova, v nadmořské výšce 265 m n. m. Obcí protéká od severozápadu směrem na jih potok Rakovec, na kterém se nad obcí nachází průtočný rybník Chobot. Ze západu přitéká do obce ještě potůček Luštínek, který přímo v obci vtéká zprava do Rakovce. V obci Nemojany žije v současné době 672 trvale žijících obyvatel ve 272 domácnostech. Z tohoto počtu je v době vzniku kanalizačního řádu na nově vybudovanou kanalizaci napojeno přibližně 390 osob a předpokládá se, že do poloviny roku 2016 bude připojeno asi 630 osob (240 domácností). V obci se nachází objekty občanské vybavenosti. Objekty občanské vybavenosti produkují pouze komunální odpadní vody. Občanská vybavenost: základní škola a mateřská škola restaurace pohostinství prodejna potravin hotel s restaurací - vlastní ČOV V obci se nenachází žádní producenti průmyslových odpadních vod. Zásobování obyvatel pitnou vodou je zajištěno veřejným vodovodem, na který je napojena většina obyvatel obce. V obci je vybudována nová stoková síť oddílné kanalizace. Recipientem kanalizace je potok Rakovec, do kterého je zaústěn odtok z nově vybudované ČOV. Srážkové, povrchové a jiné vody (ze střech, zpevněných ploch a komunikací atd.) nejsou odváděny na ČOV, jsou odváděny oddílnou dešťovou kanalizací přímo do recipientu ODPADNÍ VODY 6
7 Odpadní vody v obci mají původ: a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ), b) v zařízeních občanské vybavenosti a státní vybavenosti c) při výrobní činnosti Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Odpadní vody z občanské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb). Odpadní vody z výrobní činnosti - jsou obecně dvojího druhu: vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků), vody technologické (z vlastního výrobního procesu). Producenti odpadních vod technologických se v obci nenacházejí. Po dokončení připojování domácností na oddílnou kanalizaci svedenou na ČOV zůstane několik domácností napojeno na původní septiky (maximálně 20 osob) nebo na malé domovní čistírny (maximálně 30 osob). Tyto odběratele není možné technicky napojit na vybudovanou kanalizaci. 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE Odpadní vody z obce Nemojany jsou gravitačně odváděny oddílnou stokovou sítí a pomocí čerpací stanice ČS1 čerpány na ČOV ležící na jihozápadním okraji obce. Na severozápadním konci obce je umístěna ještě čerpací stanice ČS2, která přečerpává odpadní vody z ulice Nad chobotem. Recipientem vyčištěných odpadních vod je potok Rakovec. Celková délka stokové sítě je 4440,0 m. Celková délka výtlaků je 605,49 m. Stoková síť byla vybudována v letech 2014 až Kanalizační potrubí je provedeno z plnostěnného PVC SN 12, v nezpevněných plochách pak SN 8. Převážná většina potrubí je v profilu DN 250, část stoky A a B je v profilu DN 300. Výtlačné řady jsou provedeny V1 z materiálu HDPE (110 x 10mm) a V2 z materiálu PE (50 x4,6mm). 7
8 Stoka DN250 [m] DN300 [m] Celková [m] A 986,00 7,00 993,00 A1 371,00-371,00 A ,00-328,00 A ,00-36,00 A1.2 57,00-57,00 A2 111,00-111,00 A3 149,00-149,00 A4 68,00-68,00 A5 466,44-466,44 A ,69-195,69 A5.2 36,67-36,67 A ,00-235,00 A6 162,00-162,00 B 248,82 833, ,82 B1 14,00-14,00 B2 135,00-135,00 Celkem ,0 4440,00 Stoka A Kanalizační sběrač A prochází obcí ze severovýchodu, ve středu obce se stáčí na jih a končí v čerpací stanici ČS1 odkud je veškerá odpadní voda z obce přečerpána na ČOV. Do stoky A jsou napojeny odpadní vody ze severozápadní části obce prostřednictvím stoky A5 a jejich odbočení. Stoka A5.3, která odvádí odpadní vody z ulice Nad Chobotem, je napojena do ČS2, odtud jsou odpadní vody výtlačným potrubím vyvedeny do koncové šachty výtlaku na stoce A5. Do sběrače jsou zaústěny dále stoka A1 z východní části obce s odbočením A1.1 z jihovýchodní části obce. Dále se do sběrače A napojují ve středu obce stoky A2, A3 a A4 a ze severní zastavěné části obce stoka A6. Stoky A, A1, A2, A1.1 a A1.2 nebo jejich části, se nacházejí v záplavovém území. Na těchto stokách jsou osazeny kanalizační poklopy s těsněním tak, aby do kanalizačního systému nemohla natéci povrchová voda. Stoka B Kanalizační sběrač B sbírá odpadní vody z východní a jihovýchodní částí obce a jsou do něj napojeny stoky B2 a B1. Sběrač B vede odpadní vody do sběrače A, do kterého se napojuje v blízkosti čerpací stanice ČS1. Výtlak V1 Výtlačný řad V1 je veden zahradami a trvalou zelení z ČS 1 směrem na jih, protíná železniční dráhu a končí v objektu ČOV. Celková délka V1 je 329,49 m. Výtlak V2 Výtlačný řad V2 je veden z čerpací stanice ČS2 místní komunikací v ulici Nad Chobotem a dále pak souběžně s komunikací tř. III a končí v šachtě výtlaku ve sběrači A5. Celková délka výtlaku V2 je 276 m. Celková délka výtlaků (V1 + V2) je 605,49 m 8
9 Objekty: Na stokové síti se nachází dvě čerpací stanice, revizní šachty, šachta výtlaku. ČS1 Čerpací stanice ČS1 je umístěna na jižním konci obce, jsou do ní svedeny veškeré odpadní vody z obce. ČS1 je řešena jako spouštěná železobetonová studna o vnitřním průměru mm, s tloušťkou stěn 600 mm a o hloubce mm. Vtokové potrubí do ČS1 má profil DN materiál PVC a výtlačné potrubí je v čerpací stanici z nerez oceli v profilu DN 100. Čerpací stanice je osazena dvěma kalovými čerpadly s kotevním patkovým kolenem a vytahovacím zařízením. Parametry čerpadel - Q = 4,5 l/s, H = 10 m, P = 2,0 kw. ČS2 Čerpací stanice ČS2 je umístěna na dolním konci ulice Nad Chobotem. Tvoří ji plastová dvouplášťová jímka vyplněná betonem o průměru 1500 mm s tloušťkou stěn 160 mm o hloubce mm. Jímka je osazena uzamykatelným litinovým poklopem o rozměru 600 mm x 1300 mm. V čerpací stanici se nachází kalová ponorná vřetenová čerpadla s desintegrátorem. Parametry - Q = 0,7 l/s, H = 60 m, P = 1,1 kw. Revizní šachty Na stokové síti jsou umístěny typové revizní šachty, jsou složené z betonových prefabrikátů s průměrem mm. Pro optimální obsluhu a údržbu jsou osazeny stupadly a litinovými kruhovými poklopy s betonovou výplní o průměru 600 mm. V místech soutoků na společných kanalizačních přípojkách jsou umístěny plastové revizní šachty DN 400 s litinovým poklopem. Kanalizační šachty DN 400 jsou rovněž navrženy na koncích přípojek nemovitostí, které jsou pod niveletou stávajících terénů, ve kterých jsou vedeny kanalizační stoky. Do těchto šachet budou případně zaústěna výtlačná potrubí z čerpacích jímek, které budou variantně realizovány místo gravitačních domovních přípojek. Tyto čerpací jímky budou realizovány na stoce B u železničního nádraží, u některých nemovitostí na stoce A5 a na konci stoky A v případě, že majitelé nemovitostí budou chtít odkanalizovat i podsklepení HYDROLOGICKÉ ÚDAJE : Pro obec Nemojany je průměrný srážkový úhrn 610 mm/rok, průměrný počet srážkových událostí je 68, průměrný (celoplošný) odtokový koeficient je 0,05. Množství vypouštěné přečištěné odpadní vody v současnosti celkem cca 47 m 3 /d celkem cca m 3 /rok Předpokládá se, že po dokončení připojování domácností (dle technických možností bude napojeno cca 94% obyvatel) bude množství vypouštěné přečištěné vody následující: celkem cca 75 m 3 /d 9
10 celkem cca m 3 /rok 5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD Čistírna v obci Nemojany je řešena jako nízkozatěžovaná mechanicko biologická s předřazenou denitrifikací bez koncového kalového hospodářství. ČOV je rozdělena na mechanickou část a biologickou část. Mechanickou část tvoří kombinovaný soubor spodem stíraných česlí a vertikální lapák písku. Chod česlí s průlinami 10mm je vázán na chod vstupního čerpadla. Zachycené shrabky jsou shromažďovány v plastových kontejnerech. Zachycený písek z lapáku písků je těžen mamutkou. Odpady z lapáku písků a shrabky z česlí jsou dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění předávány pověřené osobě. Mechanicky předčištěná odpadní voda je ve směsi s vratným aktivovaným kalem mísena v anoxickém selektoru (předřazená denitrifikace), následně směs natéká do oběhové aktivační nádrže. Neustálou homogenizací aktivační směsi zajišťuje pomaluběžné ponorné míchadlo. Koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivaci je sledována kyslíkovou sondou. Provzdušňování aktivační směsi je přerušované. Z aktivační nádrže natéká směs do dosazovací nádrže, kde dochází k separaci kalových vloček od přečištěné vody. Přečištěná voda odtéká ponořeným perforovaným potrubím do měrného objektu a dále přes výustní objekt do recipientu. Množství vyčištěných odpadních vod je měřeno v Parshallově žlabu osazeném UV sondou. Přebytečný kal je čerpadlem přepraven do uskladňovací nádrže. Přebytečný kal v uskladňovací nádrži se odsazením zbaví kalové vody, která je vrácena do čistícího procesu. Zahuštěný kal je odvážen na ČOV Vyškov. V současné době platné vodoprávní povolení bylo vydáno dne rozhodnutím MÚ Vyškov, OŽP č.j. MV/20631/2011/Ha Aktuální platné rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod je vždy součástí kanalizačního řádu KAPACITA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Projektovaná kapacita ČOV: 750 EO BSK5 45,0 kg/den CHSKCr 90,0 kg/den NL 40,5 kg/den Ncelk 8,3 kg/den Pcelk 1,9 kg/den Údaje o povoleném množství vypouštěných odpadních vod: Max. povolené Prům. povolené Povolené množství 4,5 l/s 1,05 l/s m 3 /měsíc 10
11 m 3 /rok Stanovení limitů odpadních vod na odtoku z ČOV Parametr p (mg/l) m (mg/l) CHSKcr BSK NL N-NH4 12 prům 20 Četnost měření jakosti vypouštěných odpadních vod Způsob měření množství odpadní vody 12x ročně, vzorek typ A 12x ročně, Parshallův žlab s UV sondou ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Kanalizace obce Nemojany je zrealizována jako oddílná kanalizační síť. Dešťové, povrchové či srážkové vody jsou z obce odváděny dešťovou kanalizací. Tyto vody není dovoleno vypouštět do oddílné kanalizace svedené na ČOV Nemojany. 6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Název recipientu: RAKOVEC Číslo hydrologického profilu: Profil: cca 100 m pod křížením s tratí ČD Brno - Přerov (řkm 18,3) Q355: 12,5 l/s Kvalita: BSK5 = 3,0 mg/l CHSK = 20 mg/l NL = 5,0 mg/l Správce toku: Povodí Moravy 7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 20/2004 Sb.) vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami: A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem. 11
12 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. Do této skupiny producentů spadají např. i stomatologické ordinace, v nichž jsou používány amalgamové plomby. Každá stomatologická souprava musí být vybavena separátorem amalgámu. Těžké kovy, jako je rtuť obsažená v amalgámu, velmi znečišťují odpadní vody a nesmí být vypouštěny do kanalizace. Obsah odlučovače amalgámu následně likviduje specializovaná firma. B. Nebezpečné látky : 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny : 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod 10. Kyanidy C. Další zvlášť vyjmenované látky 1. Látky radioaktivní 2. Látky infekční a karcinogenní 3. Jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy 4. Hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi 5. Biologicky nerozložitelné tenzidy 6. Zeminy 7. Neutralizační kaly 8. Zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod 9. Látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních vod na ČOV 10. Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky 12
13 11. Jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě a jejich součástí. 12. Pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou (odpady z drtičů) 13. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty 14. Kaly ze žump a septiků Další specifikace látek, které je zakázáno vypouštět do kanalizace je uvedena v příloze č NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 Ukazatel Symbol Maximální koncentrační limit (mg/l) v 2 hodinovém (směsném) vzorku tenzidy aniontové PAL-A 10 tenzidy aniontové PAL-A pro komerční prádelny 35 fenoly jednosytné FN 1 10 AOX AOX 0,05 rtuť Hg 0,05 měď Cu 0,2 nikl Ni 0,1 chrom celkový Cr 0,3 olovo Pb 0,1 arsen As 0,1 zinek Zn 0,5 kadmium Cd 0,1 rozpuštěné anorg. soli RAS kyanidy celkové CN- 0,2 extrahovatelné látky EL 75 nepolární extrahovatelné látky NEL 10 reakce vody ph 6,0-9,0 teplota T 40 C biochemická spotřeba kyslíku BSK5 400 chemická spotřeba kyslíku CHSK(Cr) 800 nerozpuštěné látky NL dusík amoniakální N-NH4+ 50 dusík celkový Ncelk. 70 fosfor celkový Pcelk. 15 Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 25 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají běžných splaškových odpadních vod. 13
14 2) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. 9. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného. Měření je prováděno namátkově. Pokud není ve smlouvě o odvádění odpadních vod uvedeno jinak, stanoví se množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace takto: A. Dle množství vody dodané odběrateli veřejným vodovodem změřené vodoměrem, Odběratel nevypouští do veřejné kanalizace odpadní vodu z jiných zdrojů. B. Dle množství vody dodané odběrateli z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu Odběratel zabezpečí měření vody z jiných zdrojů osazením vodoměru, který je stanoveným měřidlem dle zvláštních předpisů (Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění a Nařízení vlády č. 464/2005, v platném znění), a to na své náklady. Odběratel umožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele vstup na pozemky a do nemovitostí pro potřebu odečtu stavu vodoměru a kontroly technického stavu zařízení pro odběr vody z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu. C. Dle množství vody dodané do nemovitosti veřejným vodovodem s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu. Odběratel zabezpečí měření vody z jiných zdrojů osazením vodoměru který je stanoveným měřidlem dle zvláštních předpisů (Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění a Nařízení vlády č. 464/2005, v platném znění), a to na své náklady. Odběratel umožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele vstup na pozemek a do nemovitosti pro potřebu odečtu stavu vodoměru a kontroly technického stavu zařízení pro odběr vody z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu. D. Dle upravených směrných čísel roční spotřeby vody, která jsou uvedena v příslušné smlouvě o odvádění odpadních, a to v případech, kdy odběratel využívá jiný zdroj vody bez měření nebo odebírá vodu z veřejného vodovodu a současně využívá i jiný zdroj vody bez měření. V případě, kdy je množství vody zjištěné dle vodoměru vyšší než množství vody vypočtené dle směrného čísla, bude stočné účtováno dle vodoměru. 14
15 10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie veřejné kanalizace se hlásí neprodleně provozovateli kanalizace - Obec Nemojany Další důležité kontakty: Obecní úřad Nemojany, tel , MěÚ OŽP Vyškov, Masarykovo nám. 1, Vyškov, telefon Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, Brno, Povodí Moravy, Dřevařská 11, Brno povodňový a havarijní dispečink: Krajská hygienická stanice jihomoravského kraje, Jeřábkova 4 Brno, pracoviště Vyškov, telefon Hasičský záchranný sbor Vyškov, telefon 150 Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace překročení limitu znečištění (i potenciální) předepsaného tímto kanalizačním řádem. Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, případně Český rybářský svaz. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 11. KONTROLA ODPADNÍCH VOD Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4 a 26 vyhlášky 428/2001 Sb ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD V obci se nenachází žádní pravidelně sledovaní odběratelé. Kontrola odběratelů ze strany provozovatele bude prováděna namátkově a při výskytu havárie Kontrolní vzorky 15
16 Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. namátkově kontroluje množství a koncentraci znečištění (koncentrační hodnoty) odváděných odpadních vod. Při kontrole jsou odebírány 2 hodinové směsné vzorky. Rozbor vzorků musí provádět akreditovaná laboratoř. Rozsah rozboru: BSK5 CHSKCr NL Uvedený rozsah rozboru je minimální, u dalších parametrů se provede kontrola dle předpokládaného výskytu možného znečištění. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Kontrola se provádí namátkově nebo po zjištění vysoké koncentrace znečištění na přítoku do ČOV Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky: Podmínky : 1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j / k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPAD. VOD (metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) 16
17 Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí Ukazatel znečištění Označení normy Název normy Měsíc a rok vydání CHSKCr TNV Jakost vod Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr) RAS ČSN čl. 5 Jakost vod Stanovení rozpuštěných látek čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po žíhání NL ČSN EN 872 ( ) Jakost vod Stanovení nerozpuštěných látek Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken Pc ČSN EN 1189 ( ) čl. 6 a 7 TNV ČSN EN ISO ( ) N-NH4 + ČSN ISO 5664 ( ) ČSN ISO ( ) ČSN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) Jakost vod Stanovení fosforu Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou Jakost vod Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách) Jakost vod Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) Jakost vod Stanovení amonných iontů Odměrná metoda po destilaci Jakost vod Stanovení amonných iontů Část 1.: Manuální spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení amonných iontů Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení amoniakálního dusíku
18 ČSN ISO 6778 ( ) průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí Jakost vod Stanovení amonných iontů potenciometrická metoda Nanorg (N-NH4 + )+(N-NO2 - )+(N-NO3 - ) N-NO2 - ČSN EN ( ) Jakost vod Stanovení dusitanů Molekulárně absorpční spektrometrická metoda ČSN EN ISO ( ) Jakost vod Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí ČSN EN ISO ( ) Jakost vod stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách N-NO3 - ČSN ISO ( ) Jakost vod Stanovení dusičnanů Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 fluorfenolem ČSN ISO ( ) Jakost vod Stanovení dusičnanů Část 3.: Spektrofotometrická metoda ČSN EN ISO ( ) s kyselinou sulfosalicylovou Jakost vod Stanovení dusitanového dusíku ČSN EN ISO ( ) a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí Jakost vod stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách AOX ČSN EN 1485 ( ) Jakost vod Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) 18
19 Hg ČSN EN 1483 ( ) TNV ČSN EN ( ) Cd ČSN EN ISO 5961 ( ) ČSN EN ISO ( ) Jakost vod Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií Jakost vod Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) Podrobnosti k uvedeným normám : a) u stanovení fosforu ČSN EN 1189 ( ) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV , b) u stanovení CHSKCr podle TNV lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační, c) u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO ( ) nebo automatizovaná podle ČSN ISO ( ) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO , ČSN ISO a ČSN EN ISO ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664, d) u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít i v kombinaci s postupy podle ČSN EN a ČSN EN ISO 13395, e) u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO , ČSN EN ISO a ČSN EN ISO jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO , který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací, f) u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 ( ) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen AAS ) a to plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia. 19
20 12. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. 13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. 14. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Přehled důležitých telefonních čísel pro případ zjištění havárie či poruchy na kanalizaci. Obecní úřad Nemojany Hasičský záchranný sbor Vyškov 150, 112 Policie 158, 112 Záchranná služba 155, 112 MÚ Vyškov, odbor životního prostředí Krajská hygienická stanice JMK, pracoviště Vyškov Česká inspekce životního prostředí, OI Brno Povodí Moravy - povodňový a havarijní dispečink Vypracovala: Ing. Alena Hanulíková Švábenice
21 Příloha č.1 Celková situace 21
22 Příloha č.2 Zakázané vypouštění Co je zakázáno vypouštět do kanalizace: dešťové vody ze střech, dvorků, vjezdů a zahrad; pevné předměty (hlína, štěrk, písek, bahno, hadry, vložky, tampóny, punčochy, papírové utěrky, vlhčené ubrousky, čistící tampony, vata apod.); tuky a rostlinné oleje používané na vaření; pevné zbytky jídla a to ani rozdrcené v drtičích kuchyňského odpadu. močůvka a silážní šťávy; výplachy z míchaček a nádob na stavební hmoty (zbytky malt, vápna, cementu, lepidel, tmelů); ropné produkty (nafta, benzín, petrolej, oleje, ředidla, rozpouštědla, brzdové a chladicí kapaliny); jakékoliv barvy nebo barviva (včetně vodou ředitelných), laky, kyseliny, louhy, žíraviny; léky, průmyslová hnojiva, chemikálie, jedy, toxické látky a výbušniny a to ani ve stopových koncentracích. Výše uvedené látky mohou způsobit provozní a technologické problémy na síti (ucpání, neprůchodnost, narušení kanalizace), vážné problémy na ČOV v procesu čištění i závažné závady, poruchy nebo havárie technologických součástí ČOV a čerpacích stanic se značnými ekonomickými dopady pro obec. Za přestupek - vypuštění do kanalizace látek, které nejsou odpadními vodami lze dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, dle 32, odst. 7, písm. c) uložit pokutu až do výše Kč. 22
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KOZÁROVICE E K O V A K s. r. o. Sídlo: U Pivovaru 1889 263 01 Dobříš Kancelář: Komenského nám. 412 263 01 Dobříš IČ: 247 28 756 DIČ: CZ24728756 T: 314 003 066 M: 722 917
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE POŠTOVICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE POŠTOVICE Identifikační číslo majetkové evidence ČOV : 2124-666807-00640484-4/1 Kanalizace : 2124-666807-00640484-3/1 srpen 2014 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního