Source: http://docplayer.it/915262-Regolamento-per-il-servizio-della-fognatura-della-citta-di-trieste.html
Timestamp: 2017-10-18 08:04:47+00:00
Document Index: 177060758

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 1', 'art. 2', 'art. 24', 'art. 1', 'art. 7', 'art. 10', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 10', 'art. 18', 'art. 18', 'art. 11', 'art. 2', 'art. 30', 'art. 8', 'art. 8', 'art. 12', 'art. 21']

REGOLAMENTO. per il servizio della fognatura della città di Trieste - PDF
Download "REGOLAMENTO. per il servizio della fognatura della città di Trieste"
1 REGOLAMENTO per il servizio della fognatura della città di Trieste Adottato con deliberazione consiliare n. 41 dd , ravvistata immune da vizi di legittimità dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta dd ai numeri Approvato con D.P.G.R. dd n.011/pres.-pubblicato sul BUR N.5 in data
2 DEFINIZIONI ACQUE DI DRENAGGIO ACQUE DI RIFIUTO ACQUE DISPERSE ACQUE METEORICHE acque disperse nel suolo raccolte da apposite canalizzazioni (o acque usate), trattasi delle acque scaricate dagli apparecchi domestici o dalle industrie, o comunque usate per le attività dell'uomo l'acqua presente nel suolo, al di sopra del livello di falda acque naturali che ruscellano sul suolo o sulle aree impermeabili degli edifici ALLACCIAMENTO CADITOIA CAMERETTA CHIUSINO COLONNA DI SCARICO COLONNA DI VENTILAZIONE parte terminale della fognatura domestica. Si collega alla fognatura pubblica di cui costituisce diramazione, in genere su suolo pubblico, e di norma è mantenuta dal gestore della pubblica fognatura. apparecchiatura idonea a raccogliere e convogliare alla fognatura le acque ruscellanti su superfici lastricate o pavimentate. piccolo vano interrato posto all'incrocio di due o più canali, per consentirne un raccordo idraulicamente corretto. chiusura rimovibile posta superiormente a pozzetti o camerette per consentirne l'ispezione o l'accesso tubazione generalmente verticale che raccoglie i liquami provenienti dalle diramazioni di scarico e li convoglia alla fognatura orizzontale tubazione verticale che collega le colonne, posta in posizione parallela, in cui non vi sono scarichi COPERTURA DIRAMAZIONE DI SCARICO DOCCIONE FOGNATURA MISTA FOGNATURA SEPARATA INSEDIAMENTO CIVILE INSEDIAMENTO PRODUTTIVO LETTO DI POSA (di una tubazione) spessore di terra o materiale sovrastante la tubazione interrata tubazioni che si dipartono dai singoli apparecchi sanitari o di scarico e si collegano con le colonne di scarico colonna di scarico per i1 convogliamento delle acque meteoriche dalla copertura dell edificio all allacciamento alla fognatura orizzontale rete di canalizzazioni in cui defluiscono sia le acque nere sia quelle meteoriche fognatura in cui esistono due diversi ordini di canalizzazione, l'uno raccoglie le acque di rifiuto, l'altro le meteoriche uno o più edifici od installazioni, collegati tra di loro in un area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizi ovvero ad ogni altra attività anche compresa tra quelle di cui alla seguente definizione, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelle provenienti da insediamenti abitativi (Legge 690/76 art. 1 quater) uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni (Legge 690/76 art. 1 quater) riempimento del fondo scavo in cls, sabbia, ecc. su cui si posano le tubazioni
3 LIQUAME FRESCO LIQUAME SETTICO LIQUAME "STANCO" LIVELLETTA MATERIALE ARIDO O-RING PIANO DI POSA POZZETTO POZZETTO CON CADUTA POZZO PERDENTE SFIATO SCORRIMENTO SUBIRRIGAZIONE TUBAZIONE DI DRENAGGIO TUBAZIONE ELASTICA TUBAZIONE RIGIDA VENTILAZIONE VENTILAZIONE PRIMARIA VENTILAZIONE SECONDARIA acque di rifiuto appena prodotte: esse contengono una certa quantità di O2 nelle acque di rifiuto scaricate si sono già innescati fenomeni anaerobici, per cui non contengono più O2 o in una minima quantità condizione delle acque scaricate intermedia tra le due precedenti quota della generatrice interna inferiore di una canalizzazione in opera materiale lapideo sciolto, non contenente argilla o limi (D>1 mm). anello di gomma idoneo a garantire la tenuta nei giunti a bicchiere piano superiore del letto di posa livellato piccola camera interrata costruita su un canale di fognatura in modo che questa sia ispezionabile o accessibile per ispezioni o disostruzioni (o con salto) - pozzetto nel quale vi è una differenza di quota tra la livelletta della tubazione principale e quella a valle è un pozzo di limitata profondità con pareti permeabili, idoneo a far inoltrare nel suolo le acque in esso sversate (Cfr. Norme tecniche generali) (tubazione di) prolungamento delle colonne (aperte) oltre la copertura dello stabile sopra lo scarico più alto o tubazione idonea ad aerare manufatti interrati generatrice inferiore di una tubazione in opera tubi fessurati o comunque idonei a disperdere nel suolo dell'acqua a modesta profondità (1:1,2 m) tubazione fessurata idonea a drenare le acque circostanti tubazione che sotto carico verticale tende ad ovalizzarsi (PVC, PEAD, PRFV) tubazione che sotto carico verticale si schiaccia senza apprezzabili deformazioni (cls, grès, ecc.) (tubazioni di) collegamento dei sifoni dei singoli apparecchi con le colonne di ventilazione ricambio d'aria che avviene nelle stesse colonne di scarico ricambio d aria che avviene tramite le colonne di ventilazione, ecc.
4 ARTICOLO 1 Obbligo di immissione in fogna Fognatura cittadina Tutti gli scoli delle acque piovane e degli acquai, bagni, lavatoi e latrine ed in genere tutte le acque di rifiuto e le materie fecali provenienti dagli stabili di qualsiasi specie, fronteggiati, anche solo in parte, da una via o spazio pubblico percorso da un canale di fognatura, devono essere condotti con tubazione al canale stesso, secondo le prescrizioni del presente regolamento, con divieto d'usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici o privati, e salve le disposizioni speciali in seguito stabilite. Fognatura dell Altopiano carsico Rimane l obbligo di cui al precedente comma con esclusione delle acque meteoriche. Queste dovranno essere disperse nel suolo di proprietà. Potranno essere condotte alla canalizzazione meteorica più vicina o altro ricettore, qualora esistente, con l autorizzazione del Comune. ARTICOLO 2 Immissioni speciali Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella nuova fognatura, potrà l'autorità comunale permettere che le acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse in altri collettori pubblici o privati previo accordo tra i proprietari e previa efficace depurazione con quei sistemi speciali che, a giudizio dell'autorità comunale stessa, saranno atti allo scopo. Solo in casi particolari, da valutarsi mediante sopralluoghi congiunti con l Autorità sanitaria, detti scarichi fognari potranno provvisoriamente sversare in canali pubblici. Detti impianti di depurazione dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte dell'autorità comunale, la quale potrà liberamente far eseguire verifiche prelevando anche i campioni delle acque e revocare senz'altro il permesso, ove trovasse non osservate od inefficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi nocumento alla pubblica igiene.
5 ARTICOLO 3 Allacciamenti parziali Nel caso in cui non sia possibile di allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, potrà l'autorità comunale permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte dello stabile stesso, consentendo per il resto l'uso provvisorio di pozzi perdenti secondo il disposto del successivo articolo 4, fino a che sia reso possibile l'allacciamento anche per questo. ARTICOLO 4 Sversamento di scarichi trattati nel suolo o in acque superficiali Per la dispersione nel suolo, nei casi in cui non sia ragionevolmente raggiungibile una pubblica fognatura, trovano applicazione le Norme tecniche generali di cui all art. 2 lettera e) della L N 319 recante Norme per la tutela delle acque dall inquinamento. Viene raccomandato l uso di dispersione mediante subirrigazione nelle zone indicate di tipo 1) nella allegata planimetria. Viene raccomandato l uso dei pozzi perdenti nelle zone indicate di tipo 2) nella allegata planimetria. Per impianti a servizio di complessi con più di 20 vani o mc, ma non eccedenti 250 vani 1 o mc, anche se previsti in più edifici o più lottizzazioni facenti capo ad un unico scarico, il complesso dovrà essere dotato di un impianto di depurazione con trattamento depurativo non inferiore a quello previsto dall art. 24 del PGRA 2. La dispersione nel suolo in tale caso dovrà essere preceduta da uno studio geologico che individui con sicurezza un recapito principale ed uno alternativo di riserva, prontamente utilizzabile. Resta inteso che la dispersione nel suolo di questi scarichi, avverrà esclusivamente tramite pozzi perdenti. Le lottizzazioni in aree non servite dalla pubblica fognatura faranno preferibilmente capo ad un unico scarico. Dovranno essere rispettate le normative per lo standard di acquisizioni minime in campo geologico-tecnico, idrogeologico, geomeccanico e geotecnico approvate con del.cons.n. 114 dd così come recepite con del.cons.n. 37 dd Non saranno ammessi scarichi, ancorché sottoposti a depurazione, nei corsi d acqua o loro affluenti di cui all allegato elenco 1, nella parte di alveo a cielo aperto. Potranno essere ricondotte al corso d acqua esclusivamente le acque meteoriche. Le acque di rifiuto, trattate, dovranno essere disperse nel suolo nella proprietà, ad una distanza non inferiore a 15 ml dall alveo dei predetti torrenti. 1 Vani utili 2 P.G.R.A. - Piano Generale Per il Risanamento delle Acque. D.P.G.R 0384 Pres. dd 23/08/82-BUR n. 84
6 ARTICOLO 5 Smaltimento provvisorio delle pluviali Per le nuove costruzioni che si erigeranno in fregio a strade non fognate, né tombinate, né provvedute di colatore stradale e che non possono scaricare in corsi d'acqua prossimi potrà l'autorità comunale concedere che le acque di pioggia dei tetti e dei cortili, escluse assolutamente le acque lorde o lordabili, vengano disperse mediante regolari condutture su circostante terreno, da determinarsi esattamente nel progetto di fabbrica, il cui suolo non sia sistemato, né già vincolato per altri scarichi ma atto ad assorbire naturalmente le pluviali che vi defluiscono e come tale sia mantenuto Di norma non sarà consentito il sollevamento delle acque meteoriche. Queste devono essere convogliate alla fognatura pubblica per gravità. Viceversa, qualora ciò risultasse impossibile, queste potranno essere smaltite nel suolo.
7 ARTICOLO 6 Precarietà degli scarichi provvisori Gli speciali permessi di che agli artt. da 2 a 5 si intendono sempre affatto precari e revocabili a giudizio dell'autorità comunale. Essi poi cadranno di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li determinarono, col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico, che dovrà dai proprietari essere tosto attuato e con obbligo di corrispondere subito i contributi tutti stabiliti dal presente regolamento, senza. diritto ad alcun periodo di esenzione. ARTICOLO 7 Avviso per l'allacciamento alla fognatura A misura che entreranno in esercizio i canali di fognatura, il Sindaco. ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno esservi allacciati a tenore dell'art. 1. L'avviso verrà. notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo del messo civico o per Raccomandata RR. ARTICOLO 8 Termine pei fabbricati preesistenti I proprietari degli stabili preesistenti al canale di fognatura dovranno, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di che all'art. 7, aver provveduto a loro cura e spesa all'espurgo completo ed alla soppressione dei pozzi neri, all'allacciamento della canalizzazione interna. con la fognatura. stradale ed alla sistemazione di questa canalizzazione interna. a' sensi del presente regolamento. Il Sindaco potrà però imporre un termine più breve quando, per cattivo stato dei pozzi neri o per altre ragioni di igiene, lo giudicasse necessario. In caso di inottemperanza l Amministrazione municipale provvederà direttamente alla disinfezione dei pozzi neri previamente espurgati come sopra con successiva richiesta di rimborso a pie di lista. ARTICOLO 9 Opere di allacciamento in sede stradale Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.
8 Le opere in sede stradale per allacciare ai condotti comunali gli scarichi di uno stabile, verranno sempre eseguite direttamente dal Comune, previa formale domanda scritta da parte del proprietario dello stabile stesso ed anticipo delle quote fisse come all'articolo seguente.
9 ARTICOLO 10 Spese per opere nuove Per le opere in sede stradale, di che al precedente articolo, è stabilita una quota fissa di rimborso per una volta tanto a carico del proprietario dello stabile allacciato secondo tariffario da aggiornarsi anno per anno in relazione al mercato edilizio, salvo il disposto dell'articolo 20: per ogni condotto di acque proveniente dall interno dello stabile: Lire per ogni condotto di acque proveniente dai doccioni delle facciate in fregio a strade o spazi pubblici: Lire per ogni vaschetta ai piedi dei doccioni stessi, compreso il chiusino in pietra artificiale: Lire con facoltà nel Sindaco di modificare ulteriormente l'ammontare di tali quote a seconda delle ulteriori variazioni del mercato edilizio, affinché esse abbiano a corrispondere al costo delle opere che il Comune ha da eseguire. Qualora l allacciamento sia eseguito non contestualmente alla fognatura stradale, ma su richiesta dell interessato, le somme di cui sopra vengono raddoppiate. ARTICOLO 11 Riparazioni dei condotti di allacciamento Le riparazioni a tutte le tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese, dietro domanda scritta da parte del proprietario dello stabile da esse allacciato. Nel caso di riparazioni d'urgenza, la domanda potrà essere presentata direttamente all'ufficio tecnico comunale anche telefonicamente. Ove però in tali tubazioni si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuranza o trasgressione ai regolamenti o uso improprio per parte degli utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi di visita tecnica. ARTICOLO 12 Liquidazioni e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano dovuti dal proprietario a termine dell'articolo precedente, viene fatta dall'ufficio tecnico comunale, con l'intervento dell'interessato, ove ne faccia prima richiesta in tempo utile, e gli viene notificata per iscritto. L'interessato potrà, entro il perentorio termine di giorni quindici dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al protocollo del Comune le sue osservazioni od eccezioni in proposito. Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni la liquidazione diventerà definitiva e dovrà farsene il pagamento al Comune.
10 Il pagamento dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della notifica. ARTICOLO 13 Proprietà delle tubazioni Le tubazioni in sede stradale, che servono all allacciamento della canalizzazione degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune.
11 ARTICOLO 14 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti Per le immissioni nelle fogne stradali si dovrà approfittare solamente degli imbocchi predisposti ove possibile durante la costruzione della fognatura e la tubazione privata non dovrà eccedere i diametri degli imbocchi medesimi. A tal uopo, a richiesta, l'ufficio tecnico comunale fornirà tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura dello stabile possa essere coordinato alle condizioni della fognatura esistente. Le tubazioni private di scarico di ogni singolo stabile dovranno essere condotte direttamente e ciascuna separatamente al canale di fognatura, salvo casi speciali da determinarsi dall'autorità municipale. Le tubazioni non potranno in sede stradale essere costruite longitudinalmente alla fronte dello stabile. ARTICOLO 15 Anticipazione delle opere di allacciamento Nel caso di soppressione di un tombino stradale o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune potrà. provvedere all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino od il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni regolamentari. A richiesta dell'ufficio tecnico comunale, i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporne di nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna, dei loro stabili e ciò per iscritto entro quindici giorni dall'invito. Solo di tali scarichi così predisposti i proprietari potranno approfittare nel definitivo assetto della. fognatura negli stabili stessi. Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni eventuali, daranno al Comune la. facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari, che dovranno rimborsargliela, ogni spesa che il Comune sarà per incontrare in causa della mancanza di dette indicazioni. ARTICOLO 16 Immissioni durante la costruzione delle fabbriche Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia innalzare una fabbrica, l'amministrazione comunale permetterà l'uso di una o più immissioni nella fognatura stradale ove esista, a scarico provvisorio delle latrine per gli operai addetti alla costruzione.
12 I condotti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti, a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato e verranno eseguiti dal Comune per i tratti in sede stradale, salvo l'esazione della quota fissa stabilita dall'art. 10. Il proprietario dovrà allacciarvi le latrine di servizio prima di uscire con la costruzione dal piano di terra. Per la scelta degli scarichi il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile all'ufficio tecnico comunale le necessarie indicazioni. ARTICOLO 17 Modificazioni agli allacciamenti Qualora per fatto del proprietario dello stabile e col consenso dell'amministrazione comunale si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi di cui sopra., esse saranno eseguite a spese del proprietario stesso. Anche queste opere verranno eseguite e liquidate nei modi prescritti all'art. 12. ARTICOLO 18 Doccioni di facciata e colonne di scarico I doccioni delle fronti delle case devono di regola essere allacciati direttamente alla. fogna stradale, senza sifone, ma muniti al piede di una vaschetta di piccole dimensioni per la raccolta di detriti provenienti dal tetto, tale pozzetto potrà essere omesso nei casi di canalizzazione a soffitto. In casi speciali può essere ammesso l'allacciamento dei doccioni di facciata alla rete interna della casa. Il sifone è consigliato e potrà essere prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili. Nella stessa situazione le colonne di scarico dovranno essere dotate di aeratore a clapet (anti-odori). Con riguardo alla posizione dei condotti dei vari servizi pubblici in sede di marciapiedi prestabilita la vaschetta per i detriti non dovrà sporgere per più di 35 cm. dalla facciata oltre il limite della proprietà comunale; gli allacciamenti dei doccioni alla fogna stradale dovranno scendere verticalmente sotto lo scarico della vaschetta e raccordarsi in curva in direzione del giunto di diramazione predisposto nella fogna in modo che a m dal filo muro il dosso del tubo d'allacciamento abbia di norma una minima profondità di m sotto il piano del marciapiedi e di regola una profondità minima di m sotto lo spigolo superiore della cordonata. Eguali profondità minime dovranno avere tutti gli altri condotti d'allacciamento della fognatura domestica. I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non superiore a DN 125 ed in numero non inferiore ad uno per ogni 120 metri quadrati di tetto misurato in proiezione orizzontale (preferibilmente 80 per i tetti piani). E' vietato di introdurre in questi doccioni alcun altro scarico all'infuori dell'acqua di pioggia proveniente dal tetto.
13 ARTICOLO 19 Incassatura dei doccioni di facciata Fermo quanto in proposito disposto dal regolamento edilizio vigente, i condotti di cui all'articolo precedente non devono sporgere, per l'altezza del pianoterra, neppure al di sotto del piano stradale dalla linea di confine con la proprietà comunale, quindi occorrendo, dovranno venire incassati nel muro. Nelle case preesistenti, qualora la larghezza del marciapiedi lo consente, l incassatura del doccione di facciata potrà non essere effettuata purché per un altezza dal suolo di ml 2,50 la tubazione sia realizzata in ghisa. Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere d'allacciamento alla fogna stradale. Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'amministrazione Comunale, sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese incontrate dal Comune in base alla liquidazione dell'ufficio tecnico comunale, secondo le norme dell'art. 12.
14 ARTICOLO 20 Spese di allacciamento Saranno a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nelle fognature dei doccioni della facciata di una casa prospiciente la via pubblica, qualora tali doccioni fossero preesistenti alla fognatura stessa, servissero esclusivamente allo scarico di acque pluviali e si trovassero precedentemente allacciati al tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale. In ogni altro caso, dovrà corrispondersi la quota fissa di cui all'art. 10. Saranno a carico del Comune pure le vaschette per i detriti di cui all'art. 18 se preesistenti. ARTICOLO 21 Pluviali interne Le prescrizioni all'art. 18 relativamente al sifone, alla vaschetta per detriti, ai piedi dei doccioni ed alla dimensionatura dei doccioni stessi valgono anche per quelli collocati all'interno degli stabili. Nei doccioni interni potranno essere immessi gli scarichi dei bagni, degli acquai e dei lavandini, solo quando esse siano costituite di tubi di grès o di ghisa o di altro materiale di pari resistenza, levigatezza ed impermeabilità, ed allacciati direttamente alla condotta sotterranea, dello stabile senza l'intermezzo di deposito, con presa d'aria al piano del cortile e sifone intercettatore a valle della presa d'aria; sempreché al di sopra della grondaia non vi siano abitazioni o terrazzi accessibili. ARTICOLO 22 Scarichi vietati E' assolutamente vietato di immettere nella fogna acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo ne danneggino i manufatti, spazzature, ceneri e corpi solidi. Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione, a tenore degli art. 11 e 12. Non sono ammessi trituratori da cucina. Eventuali WC con trituratore e mandata in pressione potranno essere consentiti solamente quale secondo servizio ricavato esclusivamente su edifici esistenti e nel contesto di un unica unità abitativa.
15 ARTICOLO 23 Scarichi industriali, di autorimesse pubbliche e private E' vietato immettere nella fogna stradale gli scoli provenienti da locali ove si esercitano industrie, se non previa autorizzazione che l'autorità comunale potrà rilasciare, in seguito a domanda scritta del titolare dell insediamento e con l'obbligo di osservare sempre, per tali immissioni, le prescrizioni e condizioni della Legge 319/76: a) Le acque avranno apposite canalizzazioni ed immissioni nella fogna distinte da quelle che servono alle acque pluviali dello stabile, e dovranno prima di uscire dallo stabile passare in una cameretta facilmente ispezionabile, dalla quale il Comune avrà diritto in qualunque tempo di far levare dai suoi incaricati campioni delle acque stesse; b) Le acque dovranno, prima dello scarico in fognatura, essere sottoposte ad un trattamento depurativo a piè di industria così da renderle conformi ai parametri di cui alla tab. "C" allegata alla L. 319/76. Ai sensi dell art. 2 comma I punto 2 della Legge 172/95 sono ammesse deroghe esclusivamente per gli scarichi sversanti in pubblica fognatura serviti a valle da un impianto di depurazione, agli standards indicati nella citata tab. C per gli scarichi in cui il rapporto COD/BOD risulti inferiore a 3. In tale caso devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui alla tabella "C 1 " del PGRA (DPGR 0384/Pres. dd ) con esclusione di tutti i parametri riferiti a sostanze tossiche e/o bioaccumulabili come elencati nello stesso PGRA - art. 30. Per gli scarichi industriali facenti capo all impianto di depurazione di Zaule, potranno essere altresì concesse deroghe ai limiti di accettabilità fissati dalla sopra citata tabella C con esclusione di tutti i parametri riferiti a sostanze tossiche e/o bioaccumulabili. Tali deroghe potranno essere autorizzate, sentito l ente tecnico di vigilanza e controllo, sempreché siano compatibili con il processo e la resa dell impianto di depurazione. I limiti di accettabilità, in deroga rispetto a quelli stabiliti dalla tabella C, dovranno essere espressamente fissati nell autorizzazione allo scarico 3. c) Il titolare dell insediamento è esclusivamente responsabile, verso il Comune e verso i terzi, dei danni che per la natura degli scoli effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che il Comune dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura o all'impianto di depurazione in seguito ai guasti arrecativi dagli scarichi industriali, in base alla liquidazione redatta dall'ufficio tecnico comunale; d) La tariffa per la fognatura e depurazione degli scarichi industriali è disciplinata dal DPGR 21 giugno 1988 n. 0427/Pres e successive ed eventuali modificazioni. e) Anche per le opere di canalizzazione e depurazione delle acque industriali, si dovrà produrre il regolare progetto all'autorità comunale e ottenerne l autorizzazione: resta valido quanto stabilito dalla circolare 1918 del Min. LL.PP. Direzione Generale dell'urbanistica (L.10/77) per gli impianti di trattamento a piè di industria. 3 Resta inteso che l effluente finale degli impianti centralizzati dovrà rispettare i limiti di accettabilità di cui alle TabelleM 1 -M 2 -M 3 del D.P.G.R. 0427/Pres. dd. 21/06/1988
16 f) Per gli scarichi da autorimesse con più di 9 posti la rete di raccolta delle pilette dovrà essere separata dalla restante fognatura e confluire in una apposita fossa trattenuta oli e benzine prima di ricongiungersi alla restante rete dello stabile. Tale disposizione non si applica ai parcheggi all'aperto.
17 ARTICOLO 24 Strade private Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo strade private e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi. I proprietari degli stabili fronteggianti le strade stesse dovranno quindi provvedere, nei termini stabiliti dall'art. 8, alla fognatura della. strada privata. Ove i proprietari interessati non vi provvedano nei termini prescritti dal detto art. 8, sarà in facoltà del Comune di provvedere per l'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese le visite tecniche e le spese per la direzione dei lavori in proporzione delle rispettive fronti. Queste spese dovranno essere rimborsate con le stesse norme dell'art. 12. ARTICOLO 25 Prescrizioni edilizie Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere edilizie (non opere igieniche) soggette alle disposizioni del regolamento edilizio. ARTICOLO 26 Progetto Gli elaborati grafici di progetto relativi ad opere di fognatura devono comprendere: Una planimetria in scala 1:1000 ricavata dai piani depositati presso gli Uffici comunali dalla quale risultino: orientamento manufatto progettato ed edificio cui si riferisce edifici esistenti strade e piazze con la toponomastica delimitazione del lotto di fabbrica e della proprietà ogni altro elemento necessario alla chiara individuazione dell ubicazione dell opera. Una pianta quotata in scala 1:100 del piano terreno e dell eventuale scantinato dell edificio dalla quale risultino: destinazione dei vani posizione e dimensione degli scarichi verticali interni ed esterni tracce, diametri, pendenze, quote di livello di fondo delle tubazioni, bocche e pozzetti di ispezione, caditoie, altri eventuali manufatti e particolari fino all attacco della fognatura stradale, quando esiste, fosse biologiche eventuali od altri sistemi di smaltimento delle acque e dei liquami.
18 Una pianta quotata in scala 1:100 del piano tipo dalla quale risultino: destinazione dei vani posizione e dimensionamento degli scarichi verticali interni ed esterni. Potranno essere presentate od eventualmente essere richieste una descrizione e calcoli dell opera, la determinazione di punti fissi di linea e di livello. ARTICOLO 27 Canalizzazione unica In conformità al sistema di fognatura della città la canalizzazione interna degli stabili raccoglierà in una unica rete sotterranea tanto gli scoli bianchi quanto quelli neri. L'Autorità comunale può tuttavia permettere ed in qualche caso ordinare, che singoli stabili scarichino o continuino a scaricare le acque pluviali, ma esclusivamente queste, in condotti separati nei corsi d'acqua pubblici, in mare o in tombini comunali. La presente norma non si applica alle fognature dell altopiano carsico. ARTICOLO 28 Prescrizioni tecniche Le condutture debbono essere di calcestruzzo, grès, PVC, PEAD, PRFV o di ghisa o di altro materiale di pari resistenza, levigatura ed impermeabilità. Le tubazioni interne del fabbricato debbono essere mantenute, finché è possibile, fuori e distaccate dal muro, od in incassature aperte, o quanto meno facilmente apribili. Le tubazioni saranno poste sotto regolari livellette con i giunti e tappi d'ispezione a perfetta chiusura, cosi da impedire ogni fuga di liquido o di gas salve quelle prescrizioni che potranno di volta in volta essere richieste dall'ufficio tecnico comunale. Le cadenti della livelletta di fondo tra la colonna discarico e la fognatura orizzontale dovranno possibilmente essere contenute nei limiti dal 3% al 6% per i condotti che scaricano gli scoli dei cessi. Eccezionalmente e sotto condizione che sia assicurato un abbondante deflusso potranno essere ammesse cadenti inferiori al 3 per cento. La pendenza delle canalizzazioni orizzontali dovrà essere tale da garantire un adeguato trasporto solido. Le spezzature d'allineamento delle tubazioni saranno eseguite mediante raccordi all interno di pozzetti o comunque presso le stesse saranno da collocarsi bocchette di revisione con tappi a tenuta facilmente accessibili. Nei vani abitabili o in locali commerciali destinati all alimentazione non dovranno, di norma, essere installati pozzetti d ispezione; potranno essere adottati gli altri sistemi di ispezione riconosciuti idonei dall Autorità Sanitaria.
19 Tra una curva di raccordo e l'altra, come tra i punti nei quali vi fosse cambiamento di livelletta (cadente), le tubazioni dovranno essere perfettamente rettilinee sia in senso planimetrico che altimetrico. Bocche di revisione, come indicate, saranno da inserirsi al piede dei tubi di caduta dei WC. L'Ufficio tecnico comunale può richiedere che le bocche di revisione in singoli punti più importanti delle tubazioni sotterranee siano rese facilmente accessibili a mezzo di pozzetti d'ispezione comodamente accessibili e praticabili. In pozzetti d'ispezione che non si trovassero in locali chiusi, i raccordi in curva di due o più tubazioni potranno farsi a mezzo di cunette aperte sul fondo del pozzetto ed esattamente sagomate secondo la sagoma della parte inferiore dei tubi raccordati, di altezza pari a due terzi del tubo maestro attraversante il pozzetto. Le cunette di raccordo e le pareti interne del pozzetto dovranno essere munite d'intonaco di cemento Portland 1:2 accuratamente lisciato a ferro. Per raccordi complicati di più tubazioni tale tipo di pozzetto potrà venire adottato anche in locali chiusi sempreché il pozzetto sia munito di doppio chiusino di cui l'inferiore a perfetta tenuta d'aria. Pozzetti d'ispezione con deposito per detriti non sono ammessi. Le dimensioni in luce dei pozzetti dovranno essere tali da permettere il comodo accesso e le manipolazioni necessarie per l'eventuale pulitura delle tubazioni. Il collettore della fognatura domestica avrà, all'uscita dallo stabile, una bocca per l'ispezione del tronco d'allacciamento in sede stradale. Qualora il collettore all'uscita dello stabile non potesse essere reso altrimenti accessibile, la bocca d'ispezione verrà collocata entro un pozzetto d'ispezione facilmente accessibile e praticabile secondo le misure da indicarsi dall'ufficio tecnico. Solo in tale caso il pozzetto d'ispezione potrà essere collocato entro il confine dello stabile. Di norma sarà collocato in sede stradale. In questo caso essa dovrà essere resa accessibile, per l'ispezione e la pulitura del tronco d'allacciamento con verghe flessibili od altri ordigni, a mezzo di un tubo e di stretto pozzetto raccordato con l'allacciamento in guisa da permettere l'introduzione dei suddetti ordigni e munito a livello del marciapiedi di doppio chiusino. Questo tubo o il pozzetto non dovranno sporgere nel marciapiedi per di più di 35 cm. oltre il filo muro dello stabile Di norma non sarà ammesso che all'uscita dallo stabile i collettori della fognatura domestica siano muniti, oltre che della bocca d'ispezione, di sifone intercettatore. Sciacquamento Tutte le case che saranno allacciate alla fognatura dovranno essere provviste di WC a sciacquamento; la cassetta di sciacquamento dovrà essere capace di cacciate di almeno 7 litri. Gli orinatoi degli esercizi pubblici, dei luoghi di pubblico spettacolo ed in genere tutti quelli dove affluiscono molte persone, ove non si tratti di speciali sistemi debitamente autorizzati, devono essere dotati di acqua di lavatura, mediante apparecchio a cacciate. Qualora le pendenze della rete domestica risultino necessariamente esigue causa la distanza o la poca profondità del collettore stradale o causa il livello degli scarichi interni o l'estensione dello stabile, o qualora il Municipio reputi insufficiente per il buon funzionamento della fognatura domestica la quantità di acque di scarico che si riunisce nei fognoli, l'autorità comunale potrà obbligare i proprietari ad impiantare nel sito più opportuno un apparecchio automatico per
20 cacciate d'acqua sufficiente per quantità e per numero di scariche o imporre un sollevamento intermedio con adeguato volume di accumulo. Ventilazione Le colonne verticali di scarico collettrici degli apparecchi sanitari ed i collettori principali della rete di fognatura interna dovranno essere prolungati fino al di sopra del tetto in modo da rendere possibile la ventilazione della canalizzazione privata e pubblica. Non è ammessa ventilazione forzata. Al piede delle colonne non sarà di norma ammessa chiusura idraulica. Potrà derogarsi per quelle colonne di scarico che siano poste su terrazzi o altri piani abitati. Doccioni interni Con riferimento a quanto stabilisce l'art. 21 in rapporto ai doccioni interni adibiti, oltre che a scarico delle pluviali del tetto, a quello di bagni, acquai e lavandini, l'autorità comunale potrà permettere in via del tutto eccezionale che i tubi di zinco o ferro zincato attualmente in funzione se in buono stato e congiunti a tenuta possano essere conservati fino al momento nel quale se ne rendesse necessaria una radicale riparazione. Giunto questo momento tali scarichi dovranno venire sostituiti in conformità alle prescrizioni di questo Regolamento. Caditoie da cortile Le acque pluviali dei cortili e delle rimanenti aree non coperte da fabbricati e quelle provenienti da eventuali doccioni a scarico libero sopra il piano del cortile dovranno venire condotte ad uno o più pozzetti di raccolta (caditoie) munite preferibilmente di griglia in ghisa o ferro facilmente apribile. Le caditoie avranno lo specchio d'acqua ad una profondità di almeno 30 cm. sotto il piano del terreno, in luce un lato di almeno 25 cm. se di sezione quadrata o un diametro di almeno 25 cm. se di sezione circolare; esse saranno provviste di un deposito per le materie detritiche della capacità di almeno 40 litri misurato sotto lo specchio d'acqua del pozzetto e munito di chiusura idrica di 20 cm. d'immersione. La caditoia dovrà essere regolarmente espurgata per cura del proprietario dello stabile. Sgrassatoi L'Autorità comunale può prescrivere che gli scarichi di grandi cucine di esercizi, stabilimenti o di istituti pubblici non vengano scaricati nelle condotte sotterranee che dopo essere passati per sgrassatoi di adatta costruzione e capacità muniti di chiusura idrica. Se posti in locali chiusi, questi sgrassatoi dovranno avere chiusini a perfetta tenuta o muniti di chiusura idrica. Dovranno essere preferibilmente posizionati in adiacenza alla pubblica via. Sezioni delle tubature I tubi verticali di caduta degli scarichi di singoli acquai o lavandini non avranno una sezione minore di DN35, quelli di singoli bagni, o comuni a due bagni, o a due o più lavandini od acquai una sezione non minore di DN50. I1 tubo di scarico comune a più di due bagni non sarà mai inferiore a DN70 e in questo caso potrà accogliere in sé anche scarichi di lavandini ed acquai. I tubi verticali di scarico dei WC non avranno mai una sezione minore di DN100. La sezione non sarà d'altronde di regola maggiore di DN100 mm. ed in casi eccezionali di DN125. I tubi di scarico verticali degli orinatoi avranno sezioni non minori a DN35-50.
Comune di Como REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 7/01/2002 TITOLO I - DISPOSIZIONI
PAOLO POCECCO ENRICO ALTRAN LE FOGNATURE DEGLI EDIFICI @ SERVIZI GRATUITI ON LINE Questo libro dispone dei seguenti servizi gratuiti disponibili on line: filodiretto con gli autori le risposte degli autori