Source: https://dejure.org/gesetze/GaVO/7.html
Timestamp: 2019-04-24 07:02:00
Document Index: 121886064

Matched Legal Cases: ['§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 13', '§ 16']

§ 7 GaVO Rauchabschnitte, Brandabschnitte - dejure.org
dejure.org Übersicht GaVOAbs./Nr./Satz hervorhebenRechtsprechung zu § 7 GaVO
(1) 1Geschlossene Großgaragen müssen durch mindestens feuerhemmende Wände aus nichtbrennbaren Baustoffen in Rauchabschnitte unterteilt sein, die
1. in oberirdischen Garagen höchstens 5000 m2,
2. in unterirdischen Garagen höchstens 2500 m2
groß sein dürfen. 2Ein Rauchabschnitt darf sich über mehrere Geschosse erstrecken.
(2) 1Die Rauchabschnitte nach Absatz 1 dürfen höchstens doppelt so groß sein, wenn sie
1. Öffnungen oder Schächte für den Rauch- und Wärmeabzug mit einem freien Gesamtquerschnitt von mindestens 1000 cm2 je Garagenstellplatz haben, die höchstens 20 m voneinander entfernt sind, oder
2. maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen haben, die sich bei Raucheinwirkung selbsttätig einschalten, die mindestens für eine Stunde einer Temperatur von 300 ° C standhalten, deren elektrische Leitungen bei Brandeinwirkung für mindestens die gleiche Zeit funktionsfähig bleiben und die in der Stunde einen mindestens zehnfachen Luftwechsel, jedoch nicht mehr als 70 000 m3 gewährleisten; eine ausreichende Versorgung mit Zuluft muß vorhanden sein, oder
3. Sprinkleranlagen haben.
2In sonst anders genutzten Gebäuden dürfen bei Garagengeschossen, deren Fußboden im Mittel mehr als 4 m unter der Geländeoberfläche liegt, die Rauchabschnitte nur dann verdoppelt werden, wenn sowohl Maßnahmen für einen Rauch- und Wärmeabzug nach Nummer 1 oder 2 durchgeführt werden, als auch Sprinkleranlagen nach Nummer 3 vorhanden sind.
(3) 1Öffnungen in den Wänden zwischen den Rauchabschnitten müssen mit mindestens rauchdichten und selbstschließenden Abschlüssen aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen sein. 2Die Abschlüsse müssen Feststellanlagen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen bewirken; sie müssen auch von Hand geschlossen werden können.
(4) 1Automatische Garagen müssen durch Brandwände in Brandabschnitte von höchstens 6000 m3 Brutto-Rauminhalt unterteilt sein. 2Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für automatische Garagen.
(5) § 7 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 Satz 2 LBOAVO gelten nicht für Garagen.
§ 7 GaVO auf Ihre Merkliste setzen
Rechtsprechung zu § 7 GaVO
2 Entscheidungen zu § 7 GaVO in unserer Datenbank:
VG Stuttgart, 24.08.2004 - 6 K 1200/04
Brandschutz in Großgaragen
Auf § 7 GaVO verweisen folgende Vorschriften:
§ 13 (Zusätzliche Bauvorlagen, Feuerwehrpläne)
§ 16 (Prüfungen)