Source: http://www.eclairage-securite.com/faq/pourquoi-une-source-centrale--15.html
Timestamp: 2017-05-27 19:19:45+00:00
Document Index: 68847342

Matched Legal Cases: ['§3', '§2', '§ 533', '§ 431', '§2', 'arrêt ']

Est-il possible d'installer un seul circuit d'alimentation de Luminaire Source Centrale pour un local en ERP ?
Quel est mon type d'établissement ?
Le propriétaire, l'employeur ou l'exploitant pour les ...
Il vous faut installer un bloc ou un luminaire tous les 15m dans les ...
La nouvelle rédaction de l'article PS 22 indique que la distance entre les deux foyers ...
Dans les articles du règlement de sécurité dans les ERP - Arrêté de Novembre 2001. « Maintenance, exploitation et vérifications (art. EL18 EL19 EC13 EC14 EC15)Deux points sont à retenir :- Article EC 14§3« ExploitationCes opérations peuvent être effectuées automatiquement par l’utilisation de blocs autonomes comportant un Système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme en vigueur NFC 71-820.- Article EL 19 §2 « Vérifications techniquesLa périodicité des vérifications est annuelle.Les vérifications se traduisent par un simple contrôle de l'allumage de la LED verte de « Bon Etat » de marche de chaque bloc SATI, l'éclairage normal étant présent.Toute anomalie constatée lors de ces vérifications doit faire l'objet d'une intervention de maintenance exécutée par une personne qualifiée (Personnes ou organismes agréés par le Ministère de l'Intérieur ou techniciens agréés par un organisme de contrôle).
Non.Ce n'est en aucun cas possible.Le règlement de sécurité impose le schéma IT.La norme NFC 15-100 spécifie dans sa partie 4-43 au paragraphe 431.2.2 que dans "les installations où le neutre n'est pas relié directement à la terre (schéma IT), lorsqu'il est nécessaire de distribuer le conducteur de neutre, il y a lieu de prévoir une protection de surintensité sur le conducteur de neutre de tout circuit, détection qui doit entrianer la coupure de tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur de neutre".Les disjoncteurs à neutre coupé n'ont pas de détection de surintensité dans le neutre.Pourtant, le § 533.3.1 de la partie 5-53 de la norme NFC 15-100 nous dit que lorsque l'installation est réalisée en IT, les protections doivent pouvoir couper sur un pôle le courant du double défaut.Oui, mais cette possibilité est assortie d'une condition énoncée dans la partie 4-43 au § 431.2.2 :- soit il existe en amont un disjoncteur qui possède la détection de surintensité sur le neutre.- soit une protection à courant différentiel-résiduel qui coupe tous les conducteurs actifs, y compris le neutre.Or ces dispositions sont contraires à la prescription EL16 §2, qui précise que "Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l’affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n’interrompe pas l’alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source". Autrement dit, il n'est pas possible de mettre des disjoncteurs de tête ou une protection différentielle de tête.Donc, que les disjoncteurs soient tous de même calibre ou non, ils doivent impérativement être bipolaires, et non simplement à neutre coupé.
Non. Les articles 414.4.4 et 414.4.5 de la norme NF C15-100 spécifient bien que ni les parties actives, ni les masses ne doivent être reliées électriquement et intentionnellement à la terre ou à des masses d'autres circuits. Le faire revient à détruire les précautions prises pour isoler le circuit secondaire de la source et la rendre ainsi TBTS. Sans câbler la terre, il conviendra également de veiller à ne pas mettre les masses d'un luminaire classe I à la terre. Attention, si celui-ci est monté sur une résille métallique, elle-même à la terre...
La mise en oeuvre des sources centrales conformes à la Très Basse Tension de Sécurité est simplifiée par rapport aux autres sources centrales. En effet, les normes d'installation électriques doivent être respectées. Voir article EL 16 du réglement de sécurité. Ceci suppose un contôleur permanent d'isolement dans l'installation et la présence du conducteur de protection sur tous les appareils raccordés à la source centralisée. Avec une source conforme TBTS, le contrôleur permanent d'isolement (CPI) n'est plus nécessaire. De même, les conducteurs de terre ne sont plus nécessaires. Les sources centrales 48V de marque AEES sont conformes TBTS. Voilà de quoi vous simplifier l'installation !
Non. Ces constructeurs font référence à la norme NF 71-815. Si elle est obligatoire, elle n'est pas suffisante. Le réglement de sécurité ajoute des contraintes fortes sur l'installation qui complètent les dispositifs de la norme NF C15 100. Entre autres, sauf cas très spécifique, le tableau de sécurité doit faire partie de la source centrale. Du fait du changement de régime de neutre, le contrôleur permanent d'isolement est obligatoire. Les circuits évacuation et ambiance doivent être séparés... Adressez-vous à des spécialistes de l'éclairage de sécurité ; cela vous évitera bien des problèmes d'installation et d'exploitation.
Non. Les sources centrales doivent impérativement être conformes aux normes EN 50-178 et NF 71 815, ce que les onduleurs informatiques ne sont habituellement pas. D'autre part, les onduleurs informatiques sont conçus pour des autonomies courtes, 10 à 15 minutes, et le dimensionnement des composants s'accorde mal à la durée minimum d'une heure requise pour l'éclairage de sécurité. Enfin, de nombreux revendeurs d'onduleurs en France achètent des matériels conçus et fabriqués en Orient ou en Extrème-Orient... Il est parfois utile de se rappeler que les sources centralisées protègent des personnes !
Les autorités de la protection civile ont imposé les sources centrales dans les établissements recevant un certain nombre de visiteurs. La raison tient dans la fiabilité de cette solution en comparaison de la solution par blocs autonomes, parfois moins chère à l'installation. En effet, les professionnels du secteur reconnaissent que 20 à 30% des blocs autonomes installés en France sont en panne !Dans le cas d'une source centrale, les points lumineux d'évacuation sont allumés en permanence, ce qui permet de détecter immédiatement une source centrale à l'arrêt ou un point lumineux défaillant.
Cas général Il n'est pas nécessaire de raccorder le fil de terre sur un luminaire de classe II. Par contre, le câble d'alimentation doit comporter le fil de terre (NF C15 100), car il est possible que ce luminaire soit remplacé dans le futur par un luminaire classe 1. Cas particulier La source d'alimentation est TBTS. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tirer la terre dans le câble d'alimentation. Que le luminaire soit classe I ou classe II, la terre n'est donc pas raccordée.
Les volumes sont fonction de la distance eau/Nrj - Zone 0 IP 27 IK07 ...
Les volumes sont fonction de la distance eau/Nrj - Zone 0 IP 27 IK07 (arrivées) - Zone 1 IP 24 IK07 (hauteur min. 2,5m) - Zone 2 IP 23 IK07 (vestiaires dans la cabine douche) - Zone 3 IP 21 IK07 (vestiaires séparés).
Pour les vestiaires d’une piscine, avec douches, sans douche (zone 2 et 3), tous les points lumineux d'éclairage de sécurité AEES (BAES) en standard IP 43 peuvent être installés. Attention ! Si le nettoyage des locaux se fait à la lance incendie, installer des points lumineux IPx5.
S'il n'est pas obligatoire, il est néanmoins fortement recommandé. En effet, une grande partie des blocs autonomes utilisés en France sont en panne faute d'avoir été maintenus. Les blocs autonomes à performance SATI réalisent automatiquement des tests à intervalle régulier pour détecter des pannes de la source lumineuse ou de la batterie. Un voyant orange alerte l'exploitant qu'il doit intervenir sur le bloc autonome.