Source: http://docplayer.fi/834913-Suomussalmen-hoitokoti-sahkoselostus.html
Timestamp: 2016-12-08 22:17:42+00:00
Document Index: 15589737

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

⭐SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS
Download "SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS"
1 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS2 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot... 4 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 4 A11 Käyttö- ja ylläpito-organisaatio... 4 B RAKENNUTTAMINEN... 4 B1 RAKENNUTTAJAN HALLINTO... 4 B11 Projektinjohto... 4 B2 SUUNNITTELU... 4 B25 Sähkö- ja telesuunnittelu... 4 B29 Suunnitelmien kopiointi... 4 B3 VIRANOMAISTOIMET... 5 B31 Rakentamisen viranomaisvalvonta... 5 B32 Sähkölaitteiden- ja laitteistojen viranomaisvalvonta... 5 B33 Muiden laitteiden- ja laitteistojen viranomaisvalvonta... 5 C01 TOTEUTUKSEN SISÄLTÖ... 5 C010 Yleistä... 5 C011 Urakkaa koskevat tekniset määrittelyt... 5 C016 Malliasennukset... 5 C02 YLEISET TOTEUTUSOHJEET JA VAATIMUKSET... 5 C021 Yleisiä sähköteknisiä tietoja... 5 C03 LAITTEITA JA TARVIKKEITA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET... 6 C031 Tarvikkeet... 6 C04 SUUNNITTELUA KOSKEVAT TIEDOT JA VAATIMUKSET... 6 C041 Suunnitelmapiirustukset... 6 C042 Toteutusta palvelevien (asennus) dokumenttien laadinta... 6 C05 YLEISET ASENNUSOHJEET... 7 C051 Työn suorittaminen... 7 C052 Kytkimien, pistorasioiden yms. sijoitus... 8 C06 MERKINTÖJÄ KOSKEVAT YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET... 8 C061 Kaapeleiden ja eristettyjen johtimien merkintä... 8 C062 Rasiakojeiden merkintä... 8 C07 LAADUNVARMISTUS, LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 8 C071 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset... 8 C072 Urakoitsijan suorittamat tarkastukset... 8 C073 Ulkopuolisten suorittamat tarkastukset... 9 C074 Vastaanotto... 9 C08 DOKUMENTOINITA KOSKEVAT VAATIMUKSET... 9 C081 Dokumentointi... 9 C082 Luovutusdokumentit ja ohjeistus... 9 C083 Käyttöpiirustukset C084 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien paikantamispiirustukset C09 HUOLTOKIRJAA KOSKEVAT TIEDOT JA VAATIMUKSET C091 Yleistä C092 Huoltokirjaa varten luovutettavat dokumentit C10 TAKUUAIKAA KOSKEVAT VAATIMUKSET C101 Yleistä D1 NIMISTÖ JA JÄRJESTELMIEN JAOTTELU D2 JÄRJESTELMÄKOHTAISTEN OHJEIDEN JAOTTELU S SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT S1 ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT S110 Kaapelihyllyjärjestelmä S120 Johtokanavajärjestelmä S130 Lattiakanavajärjestelmä ja lattiakotelot S140 Ripustusjärjestelmä S150 Läpiviennit S160 Ulkoalueiden suojaputket S2 SÄHKÖNJAKELU JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET S21 Sähköenergian tuotanto ja liittäminen S211 Sähköliittymä S22 Sähköenergian pääjakelu S222 Pääjakelujärjestelmä... 153 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 3 S23 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys S231 Kiinteistön laitteiden ja laitteistojen sähköistys S232 LVI-laitteiden ja laitteistojen sähköistys S24 Sähköliitäntäjärjestelmät S241 Pistorasiat S242 Kosketinkiskojärjestelmä S244 Pistorasiapylväät S245 Autolämmityspistorasiat S25 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT S251 Sisävalaistusjärjestelmä S252 Ulkovalaistusjärjestelmä S26 Sähkölämmitysjärjestelmä S261 Kiukaat S264 Sadevesijärjestelmien lämmitykset S6 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄT S61 Poistumisvalaistus S610 Poistumisvalaistusjärjestelmä T TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT T1 VIESTINTÄ- JA TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄT T110 Antennijärjestelmä T120 Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä T130 Yleiskaapelointijärjestelmä T140 Puhelinjärjestelmä T150 Ovipuhelinjärjestelmä T3 MERKINANTO JA KUTSUJÄRJESTELMÄT T370 Hoitajakutsu-, dementiavalvonta T5 TILATURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT T510 Sähkölukitusjärjestelmä T520 Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä T550 Kameravalvontajärjestelmä T560 Lähiverkkojärjestelmä T6 PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT T610 Paloilmoitinjärjestelmä T630 Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä T640 Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä T670 Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä T8 Automaatio- mittausjärjestelmät T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä... 464 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 4 A KIINTEISTÖHALLINTO A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI Rakennuskohde: Rakennustoimenpide: Paikkakunta: Postiosoite: Suomusalmen hoitokoti Uudisrakennus Suomussalmi Välskärinkuja 4, SUOMUSSALMI A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT Ohjeelliset laajuustiedot (eivät sido rakennuttajaa): Kerrosala: 2222 m² Bruttoala: 2673 brm² Tilavuus: m 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO Rakennuttaja: Suomussalmen kunta B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUTTAJAN HALLINTO B11 PROJEKTINJOHTO Kohteen projektinjohto-organisaatio on esitetty urakkaohjelmassa. B2 SUUNNITTELU Kohteen suunnitteluorganisaatio on esitetty urakkaohjelmassa. B25 SÄHKÖ- JA TELESUUNNITTELU Yritys Arkins Suunnittelu Oy Osoite Lankkukuja 3, Kajaani Puhelin Telekopio (08) Yhteyshenkilön tehtävä Nimi Matkapuhelin Sähköposti Projektinvetäjä Sähkösuunnittelija Jussi Heliste Eino Koutuaniemi B29 SUUNNITELMIEN KOPIOINTI Kaikki suunnitteluun liittyvä kopiointi tehdään tilaajan määräämässä kopiolaitoksessa tilaajan laskuun. Urakoitsijalle veloituksetta toimitettavat laskenta-asiakirjasarjat on määritelty urakkaohjelmassa.5 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 5 B3 VIRANOMAISTOIMET B31 RAKENTAMISEN VIRANOMAISVALVONTA Paloviranomainen: Oulu-Koillismaan pelastuslaitos B32 SÄHKÖLAITTEIDEN- JA LAITTEISTOJEN VIRANOMAISVALVONTA Sähkölaitteiden- ja laitteistojen viranomaisvalvontaa suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos tai tarkastaja. B33 MUIDEN LAITTEIDEN- JA LAITTEISTOJEN VIRANOMAISVALVONTA Paloilmoittimien viranomaisvalvontaa suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos tai tarkastaja. C01 TOTEUTUKSEN SISÄLTÖ C010 Yleistä Yleiset tiedot rakennuskohteesta, käytettävät urakkamuoto, rakennusaika, indeksisidonnaisuus, maksuerät, viivästyssakot ja vakuudet on esitetty kaupallisissa asiakirjoissa. C011 Urakkaa koskevat tekniset määrittelyt Työ edellytetään tehtävän ensiluokkaisesti ammattitaitoista työvoimaa ja hyvää asennustapaa käyttäen. Mikäli työn erikoisluonne vaatii, on käytettävä apuna erikoisurakoitsija ja erikoistyövoimaa. Urakkasuorituksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia, alaa koskevia julkisoikeudellisia määräyksiä ja sopimusasiakirjoja. C016 Malliasennukset Malliasennuksien tekniset määrittelyt on esitetty kyseisen asennuksen järjestelmäkohtaisessa selostusosassa. Malliasennuspaikat merkitään tarkastuksien yhteydessä. Mikäli myöhemmin syntyy epäselvyyttä asennustavoista, voidaan vaatimustaso tarkastaa malliasennuksista. Tarkemmat ohjeet on mainittu urakkarajaliitteessä. Malliasennuksien urakkarajat on määritelty urakkarajaliitteessä. C02 YLEISET TOTEUTUSOHJEET JA VAATIMUKSET C021 Yleisiä sähköteknisiä tietoja Asennukset tehdään voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. - Sähköasennuksissa noudatetaan SFS 6000 standardia seuraavin täsmennyksin: - Kaikki kaapelit, myös heikkovirtakaapelit, on kiinnitettävä, ellei asenneta vaakasuoralle alustalle tai putkeen. Kiinnikkeiden välimatka on kevyillä kaapeleilla (johtimen poikkipinta enintään 6mm 2 kuparia tai 10mm 2 alumiinia) vaakasuorassa enintään 0,5m ja pystysuorassa enintään 0,25m. Raskaalla kaapelilla kiinnikkeiden välimatka on kertaa kaapelin ulkohalkaisija Pystysuorissa kanavissa on kaapelien kiinnityspisteiden suurin etäisyys 3 metriä. - Asennusta suoraan rakenteeseen voidaan kuitenkin käyttää SFS 6000-standardin mukaisesti. - Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevina vaatimuksina noudatetaan TUKES:n ohjeita. Sähkö- ja koneasennuksissa noudatetaan voimassa olevia kone- ja EMC- direktiivejä sekä STkäsikirjan 37 ohjeita. Kiinteän asennuksen EMC- vastuuhenkilöt nimeää urakoitsija. Muut noudatettavat ohjeet ja määräykset on mainittu erikseen järjestelmäkohtaisissa selostusosissa.6 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 6 C03 LAITTEITA JA TARVIKKEITA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET C031 Tarvikkeet Tarvikkeiden on oltava ensiluokkaisia ja rakenteeltaan kulloinkin kyseessä oleviin asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassa olevien määräysten ja direktiivien mukaisia. Tästä osoituksena tulee niissä sähkölaitteissa ja tarvikkeissa, joita merkintävelvollisuus koskee, olla CE- merkintä joka tarvikkeessa, pakkauksessa tai on oltava vähintään todistus asianomaisesta hyväksynnästä. Kyseisistä laitteista ja tarvikkeista tulee olla saatavilla valmistajan vakuutus. Vakuutus koskee myös laitteista koottuja järjestelmäkokonaisuuksia. Kaikki laitteet asennetaan noudattaen laitetoimittajan antamia asennusohjeita. Laitteiden keskinäinen sähkömagneettinen yhteensopivuus varmistetaan noudattamalla lisäksi erillisten järjestelmien asentamista koskevia standardeja. Ellei työselityksessä tai suunnitelmissa ole työmenetelmiä tai tarvikkeita tarkemmin määritelty saa urakoitsija ne itse valita, mutta kuitenkin niin, että tilaajalla on oikeus niiden hylkäämiseen mikäli ne eivät johda sopimuksen mukaiseen tulokseen. Urakoitsijan on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi kaikkien niiden tarvikkeiden ja laitteiden mallit ja värit, joita työselityksessä tai piirustuksissa ei ole ST- kortiston tyyppikoodin mukaan tai muuten erikseen tarkoin määrätty. Sähkötarvikkeiden valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomioita käyttötalouteen, korjausmahdollisuuksiin, huoltonäkökohtiin ja varaosien saantiin. Urakoitsijan on hankittava haluamalleen vaihdolle rakennuttajan suostumus. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää sen esittäjälle. Urakoitsijan on varmistauduttava ja valvottava, että hänen käyttämänsä aliurakoitsijat ja -hankkijat noudattavat sähkötarvikkeiden osalta näitä ohjeita. C04 SUUNNITTELUA KOSKEVAT TIEDOT JA VAATIMUKSET Sähköselostus ja muut suunnitteluasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli näissä havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan pyydettävä lisäselvityksiä. C041 Suunnitelmapiirustukset Suunnitelmat on laadittu AutoCAD:n MagiCad -sovelluksella ja tekstit Microsoftin WORDtekstinkäsittelyohjelmalla, sekä EXCEL -taulukko-ohjelmalla. C042 Toteutusta palvelevien (asennus) dokumenttien laadinta Toteutusta palvelevat dokumentit laaditaan kortin ST periaatteita noudattaen. C0421 Toteutusta palvelevat dokumentit Suunnitteluaikataulun laatii urakoitsija suhteutettuna rakennusaikatauluun sekä urakoitsijoiden aikatauluihin. Urakoitsija vastaa siitä, että urakoitsijan itsensä sekä muiden aliurakoitsijoiden tai toimittajien laitteiden lopulliset sähkötekniset ja muut asennustekniset tiedot saadaan riittävän ajoissa. Asennustöiden tekijä vastaa siitä, että asennustyöt ja hankinnat ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia. Työn kuluessa eri urakoitsijoiden laitteiden keskinäisestä sovittelusta tms. syistä tehtävät pienehköt suunnitelmatarkistukset merkitsee urakoitsija työmaan tarkepiirustussarjaan suullisten ohjeiden tai neuvottelupäätösten perusteella. Laajemmista tai suunnitelman ratkaisuja periaatteellisesti muuttavista muutoksista teettää rakennuttaja muutossuunnitelman. C0422 Toteutusta palvelevien dokumenttien jakelu7 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 7 Piirustukset toimitetaan kahtena sarjana A4-kokoon taitettuna rakennuttajan tarkastettavaksi. Toinen sarja palautetaan tarkastusmerkinnöin varustettuna piirustusten laatijalle. Piirustukset toimitetaan tarkastettavaksi siten, että rakennuttaja ehtii tarkastaa ne ennen asennustyön alkamista. Piirustusten tarkastamiselle on varattava aikaa vähintään kaksi viikkoa niiden perille tulosta. Hyväksytyistä piirustuksista toimitetaan urakkarajaliitteessä määritellyt sarjat kopioita rakennuttajan määräämille muille suunnittelijoille, valvojille ja urakoitsijoille. Toteutusta palvelevat piirustukset tarkastutetaan viranomaisella ja ulkopuolisten verkkojen haltijoilla ao. viranomaisten tai verkon haltijan erillisohjeiden mukaan. Kaikkien toteutuksen osapuolten tulee huolehtia tarvitsemiensa piirustusten ja kopioiden tilaamisesta riippumatta siitä, kenen hankintaan piirustukset kulloinkin kuuluvat. C05 YLEISET ASENNUSOHJEET C051 Työn suorittaminen C0511 Yleistä Kaapeleiden ja johtimien asennustapa on yleensä osoitettu asennuspiirustuksissa piirrosmerkein. Mikäli urakoitsija haluaa käyttää suunnitelmasta poikkeavaa asennustapaa hänen on saatava siihen rakennuttajan lupa. Alakatottomien tilojen asennukset suoritetaan muovivaippakaapelein. Mikäli kaapelia ei asenneta johtoteille, ne asennetaan putkeen. Putket ja kaapeloinnit kiinnitetään asennusalustoihin sähköalan urakkahinnoittelukirjan ohjeiden mukaisesti. Putkettoman uppoasennuksen käyttö kohteessa on kokonaisuudessaan kielletty. Johtokanaviin ja asennuskouruihin asennettavat johdot ovat muovivaippakaapeleita. Ne kiinnitetään koje- ja jakorasioiden vierestä tukevasti alustaansa vedonpoiston järjestämiseksi, ja rasiat varustetaan kiintonysin. Johtokanavien lävistyksiin asennetaan putkipäätteet kaapelien suojaksi. Metalliputkien yhteydessä käytetään muovisia putkenpäätteitä, jotka asennetaan kaapelivedon yhteydessä halkaisematta putkenpäätettä. Jos kaapeli on asennuspaikalla alttiina mekaaniselle vaurioitumiselle, kaapeli asennetaan suojataan esim. muototeräksellä tai metallisella vähintään lujuusluokan 3 asennusputkella. Kaikki tuotantosali, tuotanto-, varasto- ja ulkotilojen pinta-asennukset asennetaan JAPP- putkeen. Asennuskaapeleina ja -putkina käytetään halogeenittomia tuotteita. C0512 Uppoasennus Noudatetaan ST -käsikirjan 34 lukua 2. C0513 Pinta-asennus Noudatetaan ST -käsikirjan 34 kohtaa 5.4. C0514 Kaapelihyllyasennus Noudatetaan ST -käsikirjan 34 kohtaa 5.1. C0515 Sähkölista ja johtokanava-asennus Noudatetaan ST -käsikirjan 34 kohtia1.3 ja 1.4 sekä korttia ST Kaapeleiden asennuksissa noudatetaan ST- käsikirjan 34 kohtaa 5.2 C0516 Läpiviennit Noudatetaan ST -käsikirjan 34 lukua 3. C0517 Maakaapeliasennus Noudatetaan ST -käsikirjan 34 kohtaa 5.9.8 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 8 C052 Kytkimien, pistorasioiden yms. sijoitus Noudatetaan ST- käsikirjan 34 lukua 7 ja korttia ST Huonetiloissa, joista on laadittu kalustopiirustus, asennetaan pistorasiat, kytkimet ja seinävalopisteet tämän piirustuksen mukaisesti. C06 MERKINTÖJÄ KOSKEVAT YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET C061 Kaapeleiden ja eristettyjen johtimien merkintä Kaapelit ja eristetyt johdot merkitään väliaikaisin merkinnöin asennuksen yhteydessä. Väliaikaiset merkinnät korvataan ST- käsikirjan 34 kohdan 11.7 mukaisilla merkinnöillä lopullisten merkintöjen suorituksen yhteydessä. Kaapelit merkataan molemmista päistään kaapelikilvellä (esim. KMK3). Kaapelimerkinnästä tulee ilmetä muiden merkintöjen lisäksi kohde johon kaapeli on vedetty. Kilpiluettelot laatii urakoitsija. C062 Rasiakojeiden merkintä Noudatetaan ST käsikirjan 34 kohtia 11.5 ja Alakattojen yläpuolelle asennettujen sähköjärjestelmien rasioiden yms. sijainti merkitään siten, että rasioiden paikantaminen onnistuu ilman suuritöisiä alakattorakenteen purkutöitä. C07 LAADUNVARMISTUS, LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO C071 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset C0711 Asennustarvikkeiden ja laitteiden hyväksyntä Urakoitsijan tulee hyväksyttää rakennuttajalla kaikki kohteeseen hankittavat suunnitelmista poikkeavat laitteet, kojeet, asennusmateriaalit sekä toteutusta palvelevat piirustukset ennen laitteiden toimittamista tai asennusten aloittamista. C0712 Laite- ja asennustapatarkastukset Laite- ja asennustapatarkastusten toteutus on määritelty urakkarajaliitteessä. Vaikeasti luokse päästävät tai piiloon jäävät laitteet on urakoitsijan esitettävä rakennuttajan edustajan tarkastettavaksi ennen peittämistyön aloittamista. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että piiloon jääville laitteille tulee riittävät aukot laitteiden huoltoa ja tarkastusta varten. C0713 Toimintakokeet Toimintakokeiden toteutus on määritelty urakkarajaliitteessä. C0714 Koekäyttö Koekäytössä käyttäjän henkilökunta tutkii järjestelmän toimintaa normaaleissa käyttöolosuhteissa. koe käytön edellytyksenä on. - Ettei urakoitsijalla ole keskeneräisiä töitä, jotka estävät käyttämästä järjestelmää normaalikäyttöä vastaavasti - Että käyttöhenkilökunnalle on annettu riittävä käyttökoulutus järjestelmän käyttämiseksi. Koekäytön yhteydessä havaitut puutteet urakoitsija korjaa vastaanottoon mennessä. C072 Urakoitsijan suorittamat tarkastukset C0721 Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet Urakoitsijan tulee suorittaa oman työn laadunvarmistus itselle luovuttamistarkastuksessa ennen toimintakokeita ja käyttöönottotarkastusta.9 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 9 Urakoitsija tulee esittää rakennuttajan hyväksyttäväksi laadunvarmistussuunnitelma, jolla varmistetaan tehtyjen asennusten oikeellisuus. suoritetaan ja dokumentoidaan urakoitsijan laatimia, hyväksyttyjä tarkastuslistoja käyttäen. Listat päivää ja allekirjoittaa tarkastuksen tekijä ja ne luovutetaan rakennuttajalle ennen laite- ja asennustarkastusten suorittamista. C0722 Alustavat toimintakokeet Urakoitsijat suorittavat keskenään alustavat toimintakokeet ja korjaavat niissä havaitsemansa puutteet. C0723 Käyttöönottotarkastukset Ennen sähkölaitteiston osan käyttöönottoa tehdään kyseiselle osalle määräysten mukainen käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, jonka tarkastuksen tekijä allekirjoituksellaan varmentaa. Paloilmoitinjärjestelmän oman työn tarkastus tehdään ennen vastaanottotarkastusta. Tarkastuspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. C0724 Tarkastusmittaukset ja testaukset Tarkastusmittaukset ja testaukset on kuvattu tarkemmin järjestelmäkohtaisissa selostuksissa. C073 Ulkopuolisten suorittamat tarkastukset C0731 Sähköasennusten varmennustarkastus Kohteen laajuudesta johtuen on sähkölaitteisto tarkastutettava urakoitsijasta riippumattomalla valtuutetulla tarkastajalla tai tarkastuslaitoksella. Mikäli sähköasennuksia sisältyy myös muihin urakoihin, tulee sähköurakoitsijan huolehtia, että tarkastamattomista asennuksista tiedotetaan rakennuttajalle. Nykyisestä terveyskeskuksesta siirrettävät ja uudelleen asennettavat röntgenlaitteistot on tarkastutettava urakoitsijasta riippumattomalla valtuutetulla tarkastajalla tai tarkastuslaitoksella. Varmennustarkastukset sisältyvät urakkaan. C0732 Muut tarkastukset Muut tarkastukset on esitetty kyseisen erillisen järjestelmän selostusosassa. C074 Vastaanotto Vastaanotto suoritetaan juridisessa tilaisuudessa, jossa varmistetaan, että kohdissa C072 ja C073 määritetyt tarkastukset on tehty, niiden pöytäkirjat luovutettu rakennuttajalle ja kohde on luovutuskunnossa. C08 DOKUMENTOINITA KOSKEVAT VAATIMUKSET C081 Dokumentointi Dokumenttien sisällön tulee täyttää sekä hankkeen valmiiksi saattamiseksi että käytön ja huollon suorittamiseksi asetetut tavoitteet. C082 Luovutusdokumentit ja ohjeistus Dokumentit laaditaan vastaavasti kuin kohdassa C042, toteutusta palvelevien dokumenttien laadinta, on selostettu. Myös luovutusdokumentit laaditaan AutoCAD:n MagiCad -sovelluksella. Luovutusdokumentit tekee sähköurakoitsija. Työmaan piirustuskäytäntö Työmaalla ylläpidetään tarkepiirustussarjaa. Tarkesarja laaditaan kortin ST13.32 ohjeiden mukaan ja sen ylläpidosta vastaa urakoitsija. Työmaalla tehdyt muutokset siirretään luovutuspiirustuksiin tarkepiirustuksista.10 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 10 Luovutuspiirustukset laaditaan korttien ST13.30 ja ST ohjeiden mukaan. Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelo merkitän tekstillä LUOVUTUSPIIRUSTUKSET sekä varustetaan päiväyksellä sekä tiedoilla käytetyistä ohjelmista, mahdollisesta pakkausohjelmasta sekä CD/DVD levynumeroista. Luovutusdokumentteja ja ohjeistuksia laadittaessa huomioon otettavaa. Luovutuspiirustukset leimataan ja allekirjoitetaan. Asennustyöstä vastaava henkilö varmentaa allekirjoituksellaan piirustusluettelon. Kaikki piirustukset varustetaan piirustusnumeroinnilla riippumatta siitä, kenen laatimia piirustukset ovat. Luovutusmateriaaliin liitetään tarkastuksien, koestuksien ja mittausten pöytäkirjat. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on oltava suomenkielisiä. Tässä ohjeessa on esitettävä erikseen huoltoon ja normaaliin käyttöön liittyvät asiat. Luovutuspiirustuksiin tulee sisällyttää lisäksi myös - sähköjakelun ja moottorien ylikuormitussuojien koestustaulukot keskuskohtaisesti - Järjestelmiin sisältyvien takuuajan huoltojen huoltosopimusjäljennökset. Luovutuspiirustukset tulee lähettää yhtenä A4-kokoon taitettuna sarjana rakennuttajan tarkastettavaksi. Tarkastettu sarja palautetaan kommentoituna luovutuspiirustusten viimeistelyä varten. Tarpeelliset sähkötiedot tulee toimittaa LVI-huoltokortiston ns. konekortteja varten. Hyväksyttyjä luovutuspiirustuksia toimitetaan Luovutuspiirustustiedostot: - CD-, DVD- levylle, Muistitikulle ja projektipankkiin tallennetut piirustukset ja muut sähköisessä muodossa olevat dokumentit rakennuttajalle Tallennusmediana tulee käyttää tunnettujen valmistajien tuotteita. Luovutuspiirustusten paperikopiota mapitetaan A4-mappeihin - sarja rakennuttajalle arkistoitavaksi - jakeluverkkoyhtiölle ja viranomaisille ao. laitosten vaatimusten mukaisesti - 1 sarja pääkeskushuoneeseen - 1 sarja talotekniseen valvomoon käyttö- ja huolto-ohjeet Urakoitsija toimittaa luovutusasiakirjojen yhteydessä tilaajalle kaksi (2) sarjaa järjestelmä- tai laitekohtaisia käyttö- ja huolto-ohjeita. Käyttö- ja huolto-ohjeet on toimitettava kaikista toimitettavista järjestelmistä. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on sisällettävä vähintään laitetoimittajan antamat seuraavat tiedot: tekniset tiedot valmistajan nimi edustajan nimi käyttöohjeet säätö- ja asetteluarvot sisäiset kytkentäpiirustukset huolto-ohjeet11 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 11 C083 Käyttöpiirustukset takuutodistukset Käyttöpiirustusvaatimukset esitetään järjestelmäkohtaisissa selostuksissa. C084 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien paikantamispiirustukset Paikantamispiirustuksissa esitetään teknisten tilojen sijaintitiedot, niissä olevat järjestelmät sekä muiden ylläpidon kannalta keskeisten järjestelmien ja laitteiden paikantamistiedot. Paikantamispiirustuksissa esitetään eri tekniset tilat seuraavasti: - Keskijännitekojeistotilat ja laitteet - Muuntajatilat ja laitteet - Pääkeskustilat ja laitteet - Jakokeskustilat ja laitteet - Telelaitetilat ja laitteet - Turvalaitetilat ja laitteet - kiinteistövalvomo Paikantamispiirustuksissa tekniset tilat esitetään esim. rasteroituna ja tilojen varustus järjestelmätasolla. Piirustukset laaditaan arkkitehtipohjalle ja tulostetaan A3-kokoisina. C09 HUOLTOKIRJAA KOSKEVAT TIEDOT JA VAATIMUKSET C091 Yleistä Huoltokirjan laadinnassa noudatetaan Suomen rakennuttamismääräyskokoelmaa, osa A4, rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet 2000, sekä ST -ohjeistoa 14, Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja. C092 Huoltokirjaa varten luovutettavat dokumentit Urakoitsija laatii ja toimittaa ylläpidon hallintajärjestelmään huoltokirjakoordinaattorin ohjeiden mukaiset dokumentit mm. : - Teknisten järjestelmien paikantamispiirustukset - Luovutusdokumenttientiedostojen asiakirjaluettelon - Tiedot takuuajan töiden ja huoltojen vastuuhenkilöstä yhteystietoineen. C10 TAKUUAIKAA KOSKEVAT VAATIMUKSET C101 Yleistä Takuuehdot ja takuuajan pituus ilmenevät urakkaohjelmasta. Turvavalokeskusten toimintakoe molempina takuu vuosina. Keskuksissa nousujohtojen lämpökuvaus joulukuussa ensimmäisen takuuvuoden aikana. Takuuaikana suoritetaan kaksi (2) toimivuustarkastusta. C1011 Takuuajan korjaukset Urakoitsijan tai toimittajan on otettava yhteys laitoksen vastuusalaiseen hoitajaan ennen korjaustöiden aloittamista. Käynnistä on luovutettava raportti, josta käy ilmi korjatut laitteet. Raporttiin on saatava käyttöhenkilökunnan edustajan kuittaus. Kuitatusta raportista liitetään kopio huoltokirjakansioon.12 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 12 D1 NIMISTÖ JA JÄRJESTELMIEN JAOTTELU Tässä selostuksessa - Rakennuttaja tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työn tuloksen. - urakka tarkoittaa urakkasuoritusta, sähköteknisen järjestelmän urakoitsijan toimenpiteet urakkasopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi - suunnittelija tarkoittaa sähkösuunnittelijaa - suunnitelma tarkoittaa sähkösuunnitelmaa - urakoitsija tarkoittaa ko. sähköteknisen järjestelmän urakoitsijaa - pääurakoitsija tarkoittaa rakennuttajan sopimussuhteessa olevaa urakoitsijaa, joka kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty pääurakoitsijaksi. - käyttäjä tarkoittaa rakennuksen valmistumisen jälkeen tilojen ja kiinteistön käytöstä ja huollosta vastaavaa organisaatiota - urakkarajaliite tarkoittaa asiakirjaa, joka sisältää työmaan hallintoa ja yhteisiä toimintoja sekä eri urakkasuoritusten välisiä urakkarajoja koskevat säännöt D2 JÄRJESTELMÄKOHTAISTEN OHJEIDEN JAOTTELU Sähköselostuksessa esitetty järjestelmä jaotellaan vielä alanumeroinnilla seuraavasti. Kohtaan sisältyy yleiskuvaus järjestelmästä, pääosista, tarkoituksesta ja laajuudesta siten, että myös ulkopuolinen taho ymmärtää sen. voidaan sellaisenaan liittää huoltokirjaan kyseisen järjestelmän kuvaukseksi. Toiminta Kohdassa esitetään järjestelmän tarkempi toiminnan kuvaus. Kohdassa määritellään järjestelmän tekniset ominaisuudet, toteutuksessa noudatettavat määräykset, standardit, suositukset, jne. sekä järjestelmän sisällön ja laajuuden kuvaus. Suunnittelu ja dokumentointi Kohdassa määritellään ao. järjestelmän erityiset suunnitelmavaatimukset ja tehtävät, joita ei ole esitetty kohdassa Suunnittelua ja dokumentointia koskevat vaatimukset. Kohtaan sijoitetaan myös sellaiset toteutus- ja luovutuspiirustuksiin ja asiakirjoihin liittyvät vaatimukset, joita ei ole esitetty tämän asiakirjan kohdassa C08, Dokumentointia koskevat vaatimukset Kohdassa esitetään järjestelmän asentamista koskevat ohjeet ja asennusyksityiskohdat. Kohdassa esitetään järjestelmää koskevat hankinta-, toteutus- ja luovutusvaiheiden laadunvarmistusmenettelyt, joita ei ole esitetty kohdassa, luovutus ja käyttöönotto. Useita suunnittelualoja koskevat vaatimukset esitetään urakkarajaliitteessä. Purkutyöt ja tilapäisjärjestelyt Kohdassa esitetään järjestelmään liittyvät nykyisten asennusten purkutyöt ja järjestelmän tilapäisjärjestelyt työn aikana. Lisätietoja kohdassa esitetään muut mahdolliset asiat, joita ei sisälly edellisiin kohtiin. S SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT S1 ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT Järjestelmä sisältää erilaiset mekaaniset asennus-, apu- ja reittijärjestelmät sekä varustelut.13 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 13 Palonkestävät johtojärjestelmät tulee toteuttaa kokonaisuudessaan määräysten ja suositusten mukaisesti. S110 Kaapelihyllyjärjestelmä Rakennuksen kaapeloinnit viedään pääosin taso- ja leikkauspiirustusten mukaisissa kaapelihyllyissä. Hyllyjen leveydet, päällekkäisten hyllyjen lukumäärät on esitetty suunnitelmissa. Teknisissä tiloissa ja käytävien alas laskuissa hyllyt ovat kuumasinkittyä terästä esim. MEKA KS- 20- tai KS-30-sarjaa. Näkyviin jäävät hyllyt umpinaisia valkeita levyhyllyjä seinä- tai porttikannatuskiinnityksillä. Kylmissä- ja kosteissa tiloissa (ullakko, ryömintätila) käytetään MEKA KS-80 sarjaa. Kaikkien tarvikkeiden tulee olla tehdasvalmisteisia ja tehtaalla valmiiksi pintakäsiteltyjä. Kulma-, risteys-, nivelkappaleina sekä liitoskappaleina ja kannattimina käytetään järjestelmän vakio-osia. Kaikki pysty- ja vaakataso muutokset tehdään nivel/kulmaliitoksilla. Hyllyihin asennetaan välilevy erottamaan vahvavirta- ja heikkovirtakaapelit toisistaan. Kaapelihyllyjen suunnanmuutoksissa tulee käyttää tehdasvalmisteisia kaarenmuotoisia kulma- ja haaroitusosia. Jos hyllyille asennetaan turva- ja poistumistievalaistuskaapeleita tulee hyllyt ja niiden kiinnitykset olla ko. järjestelmän palonkestävyysvaatimusten mukaiset. Näkyville jäävät pystyhyllyt suojataan 2 m korkeuteen ruuvikiinnitteisin suojalevyin. Suojausta ei tehdä sähkötilassa. Noudatetaan ST -käsikirjan 34 kohtaa 1.1. Hyllyjen kiinnityksessä betoni- ja tiiliseinissä käytetään alapuolisia seinäkannattimia ja keskikannattimia kevyiden väliseinien kohdalla. Hyllyasennukset suoritetaan siten, että taipuma kannatusväleillä ylitä arvoa 1:100:aan alas laskettujen kattojen yläpuolelle eikä arvoa 1:200:aan näkyvillä osin. Hyllyt on asennettava niin etteivät ne kallistu tai kierry. Asennettaessa kojeita hyllyihin käytetään tehdasvalmisteisia asennuslevyjä. Kuivan tilan kojeiden alle asennetaan eristelevyt tai ne asennetaan eristeaineisiin asennuslevyihin. Asennusrasiat asennetaan huoltoluukkujen kohdille tai sellaisiin paikkoihin, että niihin päästään myöhemmin käsiksi mittauksia tms. varten. Paloaluerajoilla väliseinien lävistyksessä kaapelihyllyt katkaistaan ja läpivientiaukoissa viedään ainoastaan kaapelit. Urakoitsijan tulee sopia lvi-urakoitsijan kanssa putkien, kanavien, valaisinripustuskiskojen ja hyllyjen asennusjärjestyksestä sekä kiinnitystavoista. S120 Johtokanavajärjestelmä Rakennukseen suunnitelman mukaisesti tehdasvalmisteiset valkeaksi maalatut alumiiniset johtokanavat. Rakennukseen asennetaan suunnitelman mukaisesti tehdasvalmisteiset valkeaksi maalatut alumiiniset johtokanavat. Johtokanavien tyyppi on esim. Meka Install 170-2M varustettuna kan-14 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 14 nella sekä yhdellä johtohyllyllä. Heikko- ja vahvavirtajohdot asennetaan kanavissa omiin johtotiloihinsa. Pystykouruina käytetään 100mm leveää kanavaa. Johtokanavissa käytetään ao. kanaville tarkoitettuja rasiakalusteita. Johtokanavien suunnanmuutokset tehdään tehdasvalmisteisilla osilla. Noudatetaan ST -käsikirjan 34 kohtaa 1.3. Toimistohuoneiden kanavien läpivientien tiivistyksien on vastattava akustisesti huoneen muita rakenteita. Johtokanavat täytetään 300 mm matkalta superlon kappaleilla. Kanavat asennetaan siten ettei synny äänisiltoja. Johtokanavat jatketaan yleensä seinälävistyksien kohdalle, ja kannet rasiaryhmien kohdalla. Työmaalla johtokanaviin tehdyt johdotuslävistykset suojataan muovisuulakkein. Lääkintätiloissa johtokanavarunkojen maadoitukset liitetään toisiinsa ja lisäpotentiaalintasaukseen. Ulkoseinillä kourut asennetaan seinäkannakkeiden varaan ja väliseinien kohdalla suoraan seinäpintaan. Kannakkeiden varaan asennetut kanavat varustetaan ritilälistoin. Betonipilareissa on systeemireitys 40x100 keskellä pilaria. Urakoitsija suojaa johtokourut työn ajaksi muovisuojilla. Väliseinissä johtokanavien seinälävistykset suojataan peitelaipoin, ja näkyviin jäävät päättyvät kanavat varustetaan päätylevyin. S130 Lattiakanavajärjestelmä ja lattiakotelot --- S140 Ripustusjärjestelmä Rakennukseen asennetaan taso- ja leikkauspiirustusten mukaiset valaisinripustuskiskot. Valaisinripustuskiskot ovat pääasiassa valkoiseksi maalattuja kuumasinkittyä terästä esim. ME- KA MEK M 70. Siellä missä asennuskuormat vaativat käytetään jäykempää MEKA MEK M110 kiskoa. Kaikkien tarvikkeiden tulee olla tehdasvalmisteisia ja tehtaalla valmiiksi pintakäsiteltyjä. Noudatetaan ST -käsikirjan 34 kohtaa 1.2. Asennettaessa kojeita valaisinripustuskiskoihin käytetään tehdasvalmisteisia asennuslevyjä. Kuivan tilan kojeiden alle asennetaan eristelevyt tai ne asennetaan eristeaineisiin asennuslevyihin. Ripustuskiskot kiinnitetään enintään k/k 2,0 m. S150 Läpiviennit Johdot ja johtotiet suojataan läpivientikohdissa mekaanista vaurioitumista vastaan. Kaikki kaapeleiden ja johtoteiden läpiviennit suljetaan lävistetyn rakenteen ominaisuuksia vastaaviksi palo-, ääni-, lämpö-, kosteus- ja ilmastointitekniikoiden sekä ulkonäön kannalta. Kaikki palo-osastojen väliset läpiviennit viranomaisten määräykset ja seinärakenteen suljetaan vaatimukset täyttävällä palo-osastoivalla läpivientitavalla.15 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 15 S1501 Palosuojatut kaapeliläpiviennit Palo-osastojen väliset läpiviennit suljetaan viranomaisten määräykset ja seinärakenteen vaatimukset täyttävällä palo-osastoivalla läpivientitavalla. Johtotiet päätetään seinän viereen, eikä niitä asenneta palo-osastojen läpivientien läpi. Läpivienteihin varataan kaapeliläpimenoja 50% ko. läpimenosta vietyjen kaapeleiden lukumäärästä. S1502 Akustiset kaapeliläpiviennit Seinärakenteen ja läpivientikappaleen välinen tiivistys urakkarajaliitteen mukaisesti. S1503 Kosteuseristetyt kaapeliläpiviennit Vesi- ja kosteuseristysten läpivienteinä käytetään laipallisia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja putkihylsyjä, jonka laippa liitetään kosteus- tai vedeneristykseen. Kosteus- ja vedeneristysläpivientien hankinnassa ja asennuksessa noudatetaan urakkarajaliitettä. S1504 VSS- kaapeliläpiviennit Väestönsuojien läpivienteinä käytetään esim. Roxtec R150 läpivienti kehystä. RM- kaapeliläpivientimoduulit hankitaan kaapelointien mukaisesti. S160 Ulkoalueiden suojaputket Ulkoalueelle asennetaan suunnitelmien mukaiset putkitukset. Putkina A-luokan 16kN/m2 lujuusluokan putkia Sähköurakoitsija tarkastaa yhdessä sähkötöiden valvojan ja vastaavan mestarin kanssa kaapelikaivannot ennen niiden täyttöä. S2 SÄHKÖNJAKELU JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET S21 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO JA LIITTÄMINEN S211 Sähköliittymä Rakennus liitetään Loiste Sähköverkon pienjänniteverkkoon. Sähkön liittymiskaapelit (AXMK 4x240S) hankitaan ja asennetaan sähköurakassa tontin rajalle. Loiste Sähköverkko Oy tuo liittymiskaapelit tontin rajalle, sähköurakoitsija tekee kaapelijatkokset. Urakoitsija sopii verkkoyhtiön kanssa ennen asennustöitä liittymiskohdasta tontin rajalla. S22 SÄHKÖENERGIAN PÄÄJAKELU S222 Pääjakelujärjestelmä S2220 Yleistä Rakennuksen normaalijakelu tapahtuu sähkönjakeluyhtiön pienjänniteverkkoon liitetyllä sähkönjakelujärjestelmällä. Kohteessa on normaalijakelua palveleva pääkeskus, nousu- ja ryhmäkeskukset, joiden kautta sähköenergia siirretään muuntajalta kulutuspisteisiin.16 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 16 Toiminta Kojeistot toimitetaan tehdasvalmisteisina, korroosiosuojattuina ja pintakäsiteltyinä. Hankinnassa, asennuksessa ja mitoituksessa käytetään ST- kortteja: - ST Jakokeskuksen suunnittelussa ja valmistuksessa huomioitavia asioita - ST Jakokeskuksen asennus ja käyttöotto - ST Silmämääräinen tarkastus - ST Mittauspöytäkirja ja arviointi - ST Sähköteknisten järjestelmien tilantarpeet Keskukset kootaan kaavioiden ja ST-kortin mukaisesti. Keskusten kokoonpanossa on noudatettava standardia SFS-EN (käyttäjinä sähköalalla ammattitaidottomat henkilöt). Keskuksien kokoonpanokuvat ja pääkaaviot on esitettävä sähkötöiden valvojalle tarkastettaviksi. Teknisentilan keskuksien IP luokka on oltava vähintään IP30 sekä IP20 kansi avattuna. Johdonsuoja-automaattien tulee olla oikosulkuvirraltaan vähintään 10 ka kaikkialla. Johdonsuoja-automaatien tulee olla laukaisukäyriltään standardin SFS-EN mukaisia. Normaali-, varavoima- ja UPS- keskusosat asennetaan samaan keskuskehikkoon. keskusosien värit: - Normaaliverkko : Valmistajan normaali - Varavoimaverkko : sininen RAL5012 tai RAL UPS- verkko : oranssi RAL2000 Keskuksissa normaali-, varavoima- ja UPS -verkko-osien välissä palonkestävä rakenne (seinä). Suunnittelu ja dokumentointi Sähköurakoitsija huolehtii siitä, että hänen käyttämänsä alihankkijat ja urakoitsijat toimittavat riittävät tiedot em. dokumenttien laatimista varten. Keskuksiin liittyvät ohjauskaapeloinnit kytkentöineen keskuksen päässä sisältyy urakkaan, johon keskus kuuluu. Piiri- ja johdotuskaavioissa esitetään toteutusta vastaavasti: Riviliitinnumerot Kojetunnukset Kojeliitinnumerot Ulkoiset johdotukset Johtojen tunnusmerkinnät Luovutuspiirustuksina toimitetaan: Pääkaaviot Piirikaaviot Johdotus- tai kytkentäkaaviot Kokoonpanokuvat Kojeluettelot Tarvittaessa keskukset varustetaan keltaisilla varoituskilvillä esim. KESKUKSESSA VIERAS OHJAUSJÄNNITE. Keskuksen johdonsuoja-automaattien/sulakkeiden nimikilpitekstien tulee olla koneellisesti tulostettuja joista selviää minkä tilan esim. valaistusryhmästä on kyse. Keskusvalmistaja varustaa keskuksen vikavirtasuojakytkimen vuosittaisesta koestamisesta kertovin ohjein (esim. keltaisella pohjalla oleva musta teksti tarra). Sekä kannet varustetaan kaiverroskilvin joista selviää mitkä17 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 17 ryhmät ovat kyseisen kannen alla. Tuotantotilojen keskuskilpien pitää olla liuotinpesun kestävästä materiaalista. Keskuskomeroiden ovien sisäpintaan kiinnitetään keskuksen laminoidut pääkaaviot sekä 1:10 kokoonpanopiirustus joista ilmenee ryhmänumerot yms. teknisissä tiloissa ko. kuvat kiinnitetään seinälle. Keskuksen sisällä nolla ja vaihejohdot tulee olla poikkipinnoiltaan saman paksuisia. Kaikkiin pää- ja nousujohtolähtöihin tulee voida liittää alumiinijohtimiset kaapelit vaihtoliittimillä. Kaikki varalähdöt varustetaan varokkeen nimellisvirran mukaan mitoitetulla Cu/Al-vaihtoliittimillä. Varalähdöille varataan riittävät tilat, jotta lähdön nimellisvirran mukainen alumiinikaapeli voidaan liittää. Kaikki keskuksien kannet tulee olla saranoituja ja avautumiskulma yli 120 astetta avaus kolmiokara-avaimella. Mikäli kannessa on useampi kuin yksi salpa niin lukitussalpojen tulee olla keskenään mekaanisesti lukittuja eli toimia samanaikaisesti mistä tahansa ao. keskusosan salvasta väännettäessä. Käyttötoimenpiteitä vaativat kannet tulee olla kiintovääntimin varustetut. Kansiin sijoitettujen kojeiden tulee olla kosketussuojattuja IP2X kannen ollessa auki. Kaikki keskukset varustetaan kiinteällä taustapellillä ts. koteloitu rakenne. Kaikkien keskuksien kokoonpanopiirustukset tulee esittää suunnittelijalle ennen lopullista toimitusta. Keskuksissa tulee vaihejärjestyksen olla sama koko hankkeessa. Ennen keskuksien tilausta on varmistauduttava, että keskuksille jää suunnitellut kuljetus- ja asennustilat. Ensisijaisesti tila käytetään korkeussuunnassa. Keskukset asennetaan siten, että niitä on mahdollista laajentaa toiselta sivulta (mikäli asennuspaikalla on tilaa). Keskustilojen riittävyydestä ja kuljetusreitistä vastaa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta lähtien urakoitsija. Kaikki keskukseen liitettävät kaapeleiden johtimet (varalle jäävät yms.) tulee liittää numeroituihin riviliittimiin. Riviliittimille johdotetaan myös nolla- ja suojamaajohtimet. Ryhmäjohdon asennus on tehtävä siten, että lähtevän ryhmäjohdon virtajohtimen summavirtamittaus on helposti ja turvallisesti mitattavissa pihtiampeerimittarilla. Riviliittimet numeroidaan ryhmä-, ohjaus- yms. numerointia vastaaviksi. Rakennusautomaation alakeskuksille (VAK:eille) liitettävät ohjaus- ja indikointikaapelit johdotetaan keskuksissa omiin riviliitintiloihinsa. Heikko- ja vahvavirtariviliittimet erilleen toisistansa. Lopullisten piirikaavioiden aiheuttamat muutokset riviliittimien yms. määrässä eivät oikeuta hyvitykseen tai veloitukseen Komeroihin tulevien keskuksien ylä- ja alapuolelle pinta-asenteiset johdot ja putket asennetaan kaapelitikkaille. Keskukset tulee asentaa valmiisiin ja puhtaisiin tiloihin, missä ei pölyäviä rakennustöitä enää tehdä. Keskus tulee suojata tarvittaessa rakennuspölyltä. Ennen jännitteen kytkentää ryhmäjohtoihin tulee tehdä käyttöönottotarkastus. Tämä käsittää julkaisun A2-94 mukaisesti silmämääräisen tarkastuksen ja tietyt käyttöönottotarkastusmittaukset. Eli silmämääräisessä tarkastuksessa todetaan sähkötilojen ja keskuksien puhtaus, kosketussuojien paikallaan olo, merkintöjen selkeys ja mahdollisesti kytkemättömien johtimien tai kaapelien päiden suojaus.( Käyttämättömät johtimet asennetaan riviliittimiin.) Mittauksissa todetaan PE-johtimen jatkuvuus apujohdolla, ryhmän eristysresistanssit eri vaiheiden sekä nollan ja suojajohtimien väleillä ja syötön automaattisen poiskytkennän toiminta (oikosulkuvirran mittaus). Urakoitsija suorittaa kaikille työmaalle toimitettaville jakokeskuksille vastaanottomittauksen kortin ST mukaisesti. Vastaanottotarkastuskortit liitetään luovutuspiirustuksien mittauspöytäkirjaosaan. Keskukset tulee olla kehikko- tai kotelorakenteisia, niissä tulee olla 30% laajennusvaraus. Urakoitsija suorittaa kaikille työmaalle toimitettaville jakokeskuksille vastaanottomittauksen kortin ST mukaisesti. Vastaanottotarkastuskortit liitetään luovutuspiirustuksien mittauspöytäkirjaosaan. Kaikille keskuksille tehdään käyttöönoton jälkeen ja takuuajan kuluessa lämpökuvaukset. S2221 Pää- ja nousukeskuksien syöttöjärjestelmät18 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 18 Sähkösyöttö rakennuksen pääkeskukseen tapahtuu kaapeleilla. S2222 Pää- ja nousukeskus Rakennuksen pienjännitteinen sähkönjakelu ryhmäkeskuksiin tapahtuu pää- ja nousukeskuksien kautta. Pääkeskuskojeisto tulee olla standardin IEC mukaisesti tyyppitestattu. ilmanvaihto ohjataan alhaalta ylös läpi keskuksenrakenteen. Pääkeskustilaan hankitaan ja asennetaan varasulakkeille metallinen tilava säilytyskaappi, johon hankitaan varasulakkeita 20% käytössä olevista sulakkeista, mutta vähintään 3 kpl ja enintään 20 kpl kutakin käytössä olevaa kokoa, sekä hihasuojalla varustettu kahvasulakkeiden vaihtokahva ja kansien avaimet. Pää- ja nousukeskuksien tulee olla rakenteeltaan kennokeskus. Kennojen välit varustetaan kaapelikennoilla. Kaapelikennojen leveys mm. Suurimmat lähdöt sijoitetaan kojekentän ylä- tai alaosaan jolloin kaapelointi voidaan suorittaa suoraan lähtötilaan. Kaikki liitokset tulee olla kiristettävissä ilman keskuksen purkamista. Lämpökuvaus tulee olla helposti suoritettavissa yhdellä kuvauskerralla kentän kaikille kiskoliitoksille niin kokooma kuin haarakiskojenkin osalta. Pääkeskus asennetaan rakennuttajan hyväksymien asennuspiirustusten mukaisesti pääkeskushuoneeseen. Kojeisto asennetaan ja kiinnitetään keskusvalmistajan asennusohjeiden mukaisesti huomioiden keskuksen taakse ja sivuille vaadittava tyhjä tila. Pääkeskus suojataan rakennusaikana siten, että se ei joudu alttiiksi pölyn ja kosteuden vaikutuksille. Keskuksen ulko- ja sisäosat on puhdistettava kaapeleiden liitämisen jälkeen. Pääkeskuksen toimituksessa on otettava huomioon rakennuttajan asennuspiirustusten tarkastuksen sisältämien mahdollisten korjausvaatimusten suorittamiseen tarvittavaa aika sekä rakentamisaikataulun mukaiset muut sidonnaisuudet. Asennusalustan suoruudesta tulee varmistua ennen pääkeskuksen asennusta. Käyttöönoton jälkeen, normaalissa käyttötilanteessa, mitataan eri vaiheiden virrat keskuskohtaisesti. Mittauksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan rakennuttajalle. Pääkeskukselle tehdään käyttöönoton jälkeen ja takuuajan kuluessa lämpökuvaukset. Lämpökuvaus toteutetaan avaamalla keskusten kannet tai lämpökuvausluukut siten, että mahdolliset löysät liitokset saadaan luotettavasti ja liitoskohtaisesti selville. Havaitut löysät liitokset kiristetään. S2223 Maadoitukset Rakennukseen asennetaan maadoituskaavion ja muiden piirustusten sekä Standardin SFS ja kortin ST mukainen maadoitusjärjestelmä. Pääkeskustilan päämaadoituskiskoon liitetään maadoituselektrodi maadoitusjohtimilla. Teknisiin tiloihin asennetaan potentiaalintasauskiskot, joihin yhdistetään pääkanavat ja putkistot. Lääkintätilojen lisäpotentiaalintasaukset tehdään SFS standardin mukaisesti. Puolijohtavienlattiat maadoitetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti maadoitusliuskilla. Maadoitusliuskat liitetään tilan potentiaalintasauskiskoon.19 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 19 Yleiskaapelointiverkon jakokaappeihin asennetaan potentiaalintasaiskiskot. EMC- Direktiivin vaatimukset kiinteiden sähköasennusten osalta otetaan huomioon toteuttamalla asennukset Pienjännitesähköasennukset standardisarjan SFS 6000 osan 4-44 luvun 444 Suojaus sähkömagneettisilta vaikutuksilta mukaisesti. Salamasuojausjärjestelmä tulee tehdä SFS käsikirjan 609 vaatimusten mukaisesti. Suunnittelu ja dokumentointi Lopullisiin tasopiirustuksiin merkitään kaikki maadoitusliittimien paikat numeroituna. Vastaavat numerot merkitään maadoituskaavioon ja maadoitusliittimiin. Merkinnöissä noudatetaan kortin ST vaatimustasoa 2. Laskettuihin kattoihin kiinnitetään katon välitilassa olevaa liitoskohtaa osoittava tarramerkki. Päämaadoitus- ja potentiaalintasausjohtimet sekä niiden liitospaikat on esitetty maadoituskaaviossa. Johtimiin merkitään kortin ST mukaiset tunnukset kumpaankin päähän. Koneita, kojeita ja tarvikkeita ei saa sarja maadoittaa siten, että yhden laitteen poistaminen esim. huoltoa varten katkaisee muiden maadoituksen. Maadoitusjärjestelmän johtimina käytetään elektrodeja lukuun ottamatta eristepäällysteisiä johtoja. Liittiminä käytetään tarvittaessa 360 liittimiä. Maadoitusten kunto ja maadoituselektrodien maavastus tulee tarkistaa mittauksin ennen vastaanottoa. Mittauksista laaditaan pöytäkirja, jonka mittauksen suorittaja ja sähkötöiden johtaja allekirjoittaa. S2224 Loistehon kompensointi --- S2227 Keskusten väliset syöttöjärjestelmät Sähköjakelu pääkeskuksesta jakokeskuksiin tapahtuu tavanomaista kaapelointia käyttäen. Rakennuksen sähkönjakelu on kokonaisuudessaan TN-S- järjestelmän mukainen. Nousujohtona käytetään ns.4 ½- johdinkaapeleita, joissa vaihe- ja nolla johtimet ovat yhtä suuria poikkipinnoiltaan. Nousukaapeleiden esimerkkityypit on esitetty kaavioissa. Nousukaapelit asennetaan jatkamattomina. Kaapeleita asennettaessa tulee niiden ryhmittelyssä ja reittien valinnoissa ottaa huomioon SFS 600- käsikirjan määrittelemä ympäristö- ja asennustapojen vaikutus ao. kaapeleiden kuormitettavuuksiin. Kaapeleiden käytössä ja käsittelyssä noudatetaan SFS- käsikirjan 650 0,671 kv kaapeleita koskevaa osuutta. S2228 Sähkön jakokeskukset Rakennuksen sähkönjakelu kulutuspisteisiin tapahtuu alueellisten nousu- ja jakokeskuksien kautta. Suunnitelmasarjan pääkaavioissa on esitetty varokkeet, kontaktorit, ohjauskytkimet ja merkkilamput. Mallipiirikaaviosta selviävät apureleiden ja riviliittimien määrät.20 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 20 Sulakelähtöjä sisältävien ryhmäkeskusten yhteyteen asennetaan varasulakekaapit. Varasulakkeita hankitaan 20% käytössä olevista sulakkeista, mutta vähintään 3 kpl kutakin käytössä olevaa kokoa. Lisäksi hankitaan hihasuojalla varustettu kahvasulakkeiden vaihtokahva, mikäli keskuksessa on kahvavarokkeita. Keskusten on oltava myös takaa kosketussuojattuja. Takaa avoimet keskukset tulee varustaa taustalevyllä. Keskukset asennetaan tiloihin siten, että vähintään toiselle sivulle jää laajennusvaraa. Kiinteistönvalvonnan riviliittimet asennetaan omaan keskusosaansa. Keskukset asennetaan tasopiirustusten mukaisiin paikkoihin ja suunnitelma-asiakirjoissa osoitettuja asennustapoja noudattaen. Kokoonpanopiirustukset kojeluetteloineen ja kilpitietoineen hyväksytetään rakennuttajalla ennen keskuksen valmistamista. S23 LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS S231 Kiinteistön laitteiden ja laitteistojen sähköistys Rakennukseen asennetaan luetteloissa, kaavioissa ja tasopiirustuksissa esitetyille kojeille ryhmäjohdot, sekä käynnistin- ja liitäntäjohdot. Kojeiden, käynnistimien ja liitäntälaitteiden paikat on esitetty likimääräisesti piirustuksissa. Hankinnassa, asennuksessa ja mitoituksessa käytetään voimassa olevia direktiivejä, standardeja, urakka-asiakirjoja ja tuotevalmistajan antamia ohjeita. Keittiölaitteiden asennusreitit ja liitäntätavat tulee varmistaa laitetoimittajalta ennen asennustöiden aloitusta. Suunnitelmissa esitettyjen keittiölaitteiden liitosjohdot ja liitännät urakoitsija tekee laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Kolmivaihepistorasioissa on kentän kiertosuunnan oltava valtakunnanverkon mukainen. Kojeet, jotka tulevat joustaville alustoille tai ovat liikuteltavia, asennetaan puolikiinteästi siten, että niitä voidaan liikutella huoltotoimenpiteiden aikana. Urakoitsija toimittaa hankkimiensa kojeiden suomenkieliset huolto- ja käyttöohjeet. Urakoitsija koekäyttää kaikki asentamansa sähkölaitteet. Urakoitsijan tulee olla mukana kojeiden toimintatarkastuksissa ja -kokeissa. Kaikki nousu- ja asennuskaapelit tulee olla halogeenittomia kaapeleita. Myös putket ja rasiat tulee olla halogeenittomia S232 LVI-laitteiden ja laitteistojen sähköistys Järjestelmä sisältää rakennuksen sähköverkkoon liitettävien LVI-laitteiden ja laitteistojen kaapeloinnit, syötön erotuskytkimet (turvakytkimet, pistokytkimet) ja tarvittavat liitäntäosat. Hankinnassa, asennuksessa ja mitoituksessa käytetään voimassa olevia direktiivejä, standardeja, urakka-asiakirjoja ja tuotevalmistajan antamia ohjeita. Taajuusmuuttaja asennuksissa käytetään EMC suojattuja kaapeleita, turvakytkimiä ja holkkitiivisteitä. Näytä lisää
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS
Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS Puhelin 020 7622 854 Sivu 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 4 A11 Lisätiedot KAUHAJOEN KOULUKESKUS M-osa, sähkösaneeraus
KAUHAJOEN KOULUKESKUS M-osa, sähkösaneeraus SÄHKÖSELOSTUS Saneeraus Asiakirja nro SÄH 0101 Projekti n:o 01696.P007 Viimeisin muutos Laadittu 1.3.2014 Laatija TTP Tark./Hyv. MUR GRANLUND POHJANMAA OY Mika Lisätiedot SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN
1(6) SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1. YLEISOHJEET Kohde on Kuopion kaupungissa, osoitteessa Sammakkolammentie 2, olevan oppilaitoksen keskuksien Lisätiedot 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE
1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa. Lisätiedot LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015
LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset Lisätiedot FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten
FCG Finnish Consulting Group Oy SKT1700 SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SÄHKÖSELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE
LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja... Lisätiedot Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi
KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Lisätiedot SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ
OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten Lisätiedot Pientalorakentajan opas
Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön Lisätiedot OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä
OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset. Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje
Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje PALON AIKANA TOIMIVIEN Flamerex-KAAPELEIDEN ASENNUSOHJE Flamerex FRHF-kaapelin rakenne OHJEEN TARKOITUS Noudattamalla tätä ohjetta Reka Kaapeli Oy:n Lisätiedot Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. Lisätiedot 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<6
1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7 Lisätiedot KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen
KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON
S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi Lisätiedot URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE
URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan Lisätiedot AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS
AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen Lisätiedot Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin Lisätiedot PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3 Lisätiedot Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita. Lisätiedot RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA
OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön Lisätiedot 1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ
1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN Lisätiedot Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.
TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella Lisätiedot NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI
KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä Lisätiedot SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS
SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE 93600 KUUSAMO SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE, 93600 KUUSAMO PUH. (08) 56 33 100 FAX. Lisätiedot SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530)
SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530) SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA...1 B RAKENNUTTAMINEN...1 Lisätiedot S2010-SÄHKÖNIMIKKEISTÖ, LAAJA LIITE 2
S2010-SÄHKÖNIMIKKEISTÖ, LAAJA LIITE 2 ST 70.12 S S1 SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT S110 KAAPELIHYLLYJÄRJESTELMÄ S1101 Kaapelihyllyt, kaapelitikkaat S1102 Kulma-, Lisätiedot SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA
SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan Lisätiedot ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma
ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP Lisätiedot Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki Lisätiedot KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET
1. KEITTIÖURAKAN YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1.1.1 Pääurakkaan Yleiset pääurakoitsijan velvoitteet urakkarajaliitteen mukaan Urakoitsija antaa veloituksetta Lisätiedot Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta
Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön Lisätiedot Sonkajärven kunta Vanhusten palvelukeskus Tuulikannel
SÄHKÖTYÖSELITYS Sonkajärven kunta Vanhusten palvelukeskus Tuulikannel Sonkajärvi 20.02.2015 SISÄLLYSLUETTELO A KOHDETIEDOT...4 A.0 Rakennuskohde ja sen sijainti...4 A.0.1 Rakennuskohteen yksikkötiedot...4 Lisätiedot pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)
31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE Lisätiedot Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan
35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN Lisätiedot A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...
A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO... Lisätiedot KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O
4824 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. Fax. 08-322 Lisätiedot 1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.
1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti. Lisätiedot SÄHKÖSELITYS. Ortodoksinen seminaari. Torikatu 41 80100 Joensuu JM 15.02.2016 1(78) Urakkalaskenta 15.02.2016
JM 15.02.2016 1(78) Ortodoksinen seminaari Torikatu 41 80100 Joensuu SÄHKÖSELITYS Urakkalaskenta 15.02.2016 Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset Alkup. 15.02.2016 / JM URAKKALASKENTAAN Lisätiedot TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi
TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne Lisätiedot Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012
Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET Lisätiedot Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään
Käkeläntie 41, 16300 Orimattila puh / phone (03) 544 3100 Fax (03) 544 3160 www.keraplast.fi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Savunpoistoseinäikkuna ja -luukku ORIVENT 70/SI ja 70SL moottoritoiminen Lisätiedot KORSHOLMS KOMMUN VATTENVERKET VARAVOIMAKONE
KORSHOLMS KOMMUN VATTENVERKET VARAVOIMAKONE HANKINTAOHJELMA Asiakirja n:o SÄH 0100 Projekti n:o V0377.P001 Viimeisin muutos 26.8.2015 Laadittu Laatija MBo Tark./Hyv. MUR GRANLUND POHJANMAA OY Mats Bonns Lisätiedot LÄMMINILMAPUHALLIN HEL
ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2 Lisätiedot Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu
Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä Lisätiedot KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA
KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO... Lisätiedot Sähköliittymä ja työmaasähkö
Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa Lisätiedot Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS
Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset
TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma
S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Lisätiedot Urakkalaskentaa varten
5670-390-55 Urakkalaskentaa varten City-wc Nuoriso- ja toimintapuisto SÄHKÖTYÖSELOSTUS Viite Versio Pvm 28.11.2014 Hyväksynyt Tarkistanut Jarmo Valen Kirjoittanut Keni Peltonen Ramboll Finland Oy Säterinkatu Lisätiedot KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO
13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot... Lisätiedot DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet
DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6 Lisätiedot PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä
Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia Lisätiedot SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti
SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen. Lisätiedot Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja
Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja OSA 1 PERUSTIEDOT Kohde Nimi Kohdenro Omistaja/ haltija ennen luovutusta Omistaja/haltija Omistaja/ haltija luovutuksen jälkeen Omistaja/haltija Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö Lisätiedot SÄHKÖSELOSTUS SÄH 970. Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE 4 84100 YLIVIESKA SANEERAUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO
Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy Ruutihaantie 2B Puh. 08-410440 Gsm: 0500-768161 84100 YLIVIESKA Fax. 08-425540 Sähköposti: jarmo.hintsala@yritysnet.com SÄHKÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE Lisätiedot Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima
Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. 1 Käyttöönottotarkastuksesta Lisätiedot SÄHKÖSELOSTUS PELKOSENNIEMEN KUNTA FIS-RINNE, PYHÄ-TUNTURI VALAISTUS JA LUMETUSJÄRJESTELMÄ
SÄHKÖSELOSTUS PELKOSENNIEMEN KUNTA FIS-RINNE, PYHÄ-TUNTURI VALAISTUS JA LUMETUSJÄRJESTELMÄ SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE 4-6, 93600 KUUSAMO PUH. (08) 5633 100, FAX. (08) 517 992 Lisätiedot Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.
7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän Lisätiedot TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA
TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja: Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10
2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... Lisätiedot Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS
1(5) LAIHIAN KUNTA KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS 2014 2016 LAIHIA Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Sisällysluettelo 33600 Lisätiedot ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012
ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Lisätiedot Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot 6.5 VALAISTUSASENNUKSET
6.5 VAAISTUSASEUKSET imitys numero piirrosmerkki Periaate Valaistuskytkimet ja valaistuskytkennät Seuraavassa taulukossa etetään tavallimpien valaistuskytkimien nimitykset, piirrosmerkit ja johdotuskaaviot. Lisätiedot PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8
PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 Perustiedot Kohde Omistaja / Haltija Vakuutusyhtiö Hankesuunnittelija Urakoitsija Paloilmoitinliike Paikallinen pelastusviranomainen Hankinnan Rakennuslupa / toimenpidelupa Lisätiedot Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS
Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS Sähköselostus 6277-D3213 31.8.2009 SÄHKÖSELOSTUS SISÄLLYSLUETTELO A0 KIINTEISTÖHALLINTO... 1 A00 Yleistiedot kohteesta... 1 B0 RAKENNUTTAMINEN... Lisätiedot OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat
OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen Lisätiedot Suunnittelu / Asennusohjeet
Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset Lisätiedot Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy
Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei Lisätiedot Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member
Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja Lisätiedot Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P15048
Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE Sähköselostus 30.9.2011 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 1 SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 Yleistiedot kohteesta...1 Lisätiedot SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE
SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden Lisätiedot Iisalmi 30.10.2014. Osmo Heikkinen Savon ammatti ja aikuisopisto
Iisalmi 30.10.2014 Osmo Heikkinen Savon ammatti ja aikuisopisto Iisalmi 30.10.2014 Taitaja semifinaaleista Päätuomarin ja lajituomarin roolit Arvioinnin haasteet Objektiivinen ja subjektiivinen arviointi Lisätiedot HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS
HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513 Lisätiedot Säätö ja toimivuuden varmistus
Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset Lisätiedot 1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.
FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden Lisätiedot Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston Lisätiedot Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky
A0 A00 A001 A01 Työkeskus Kipinä, Ylivieska KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Työkeskus Kipinä Osoite: Suopellontie 6 84100 Ylivieska Uudisrakennus HALLINTO Lisätiedot Puistomuuntamot. Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot. Yhdelle muuntajalle HEKA1SB. Kahdelle muuntajalle HEKA2SB
Puistomuuntamot Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot Yhdelle muuntajalle HEKA1SB Kahdelle muuntajalle HEKA2SB Muuntamot HEKA1SB ja HEKA2SB kuuluvat AS Harju Elekter monipuoliseen puistomuuntamojen Lisätiedot LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS
LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat Lisätiedot Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety
Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi Lisätiedot Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit:
Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Ympäristön lämpötila ja ulkoiset lämmönlähteet. Veden esiintyminen. Mekaaniset vaikutukset esim. iskut, puristukset, taivutukset, tärinä. Sähkölaitteiden läheisyys Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute