Source: https://docplayer.fi/14297579-3-olosuhteet-kaytetyt-menetelmat-ja-naytteenottopaikat.html
Timestamp: 2019-11-14 16:06:30+00:00
Document Index: 20674361

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti Vantaa Tutkimusajankohta: Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, Muut yhteystiedot: Päiväkodinjohtaja Liisa Filppula. Kouluisäntä 2. Tutkimuskohde Tutkimuksen tavoite: Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilman huonosta laadusta. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sisäilman laatua sisäilmanäytteillä ja materiaalinäytteillä. Kohteeseen on tehty myös lämpökamera kuvaus Perustiedot Rakennusvuosi: 1973 Runkorakenteet Maanvarainen betonilaatta Ulkoseinät betonirunkoiset Välipohja betonilaatta Pintamateriaalit Lattiassa: Käytävällä vinyylilaatta Toimisto / oleskelutiloissa muovimatto Ilmanvaihto: Koneellinen Lämmitystapa: Kaukolämpö 2.2 Käytössä olleet asiakirjat Käytössä oli vantaan kaupungilta saadut pohjapiirrokset 3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Sisäilmamittauksen aikana ulkoilman lämpötila oli n ºC.Tutkittavat tilat olivat normaalissa käytössä, mutta tutkimushetkellä tiloissa ei ollut ihmisiä. Aistinvaraisesti arvioituna rakennuksessa ei havaittu poikkeavaa. PL 100 : ISS Faksi: Sähköposti: Copyright ISS Palvelut
2 Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti Aistinvarainen tarkastelu, Tutkimusten aikana rakennuksen sisäilman laatua arvioitiin aistinvaraisesti. Kosteudet mitattiin pääsääntöisesti pintakosteusilmaisinta apuna käyttäen. 3.2 Mikrobiologiset näytteet Mikrobi-ilmanäytteitä otettiin 1 kpl, joka kerättiin Andersen-tyyppisellä kolmivaiheimpaktorilla kasvatusalustoille. Materiaalinäytteitä otettiin kaski kappaletta, jotka suoraviljeltiin agarmaljoille ja kasvatettiin lämpökaapissa. Näytteenottopaikat ja niissä käytetyt näytteenottomenetelmät on esitetty pohjakuvaliitteessä 4. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU Tilat tarkasteltiin aistinvaraisin menetelmin, lähinnä ne tarkasteltiin silmämääräisin menetelmin. Tarkastuskäynnin aikana tilojen siivoustaso oli huono, käytävällä oli paljon likaa ja pölyä. Pesuhuoneessa on jaloilla seisova amme. Ammeen alla on paljon likaa ja roskaa ( ks. kuva 1 ) josta voi tulla huono sisäilmaan tiloihin. Myös keittiön ja eteisen välisen kynnyslistan vieressä oli likaa ja pölyä ( ks. kuva 2 ). Kuva 1 ja 2. Ammeen alla likaa sekä keittiön kynnyslistan vieressä.. Lattioiden kosteusolosuhteet kartoitettiin pintakosteusilmaisinta apuna käyttäen. Kohonneita kosteusarvoja mitattiin käytävän lattiasta sekä pesuhuoneen lattiakaivon ympäriltä. Ikkunan pielestä tuntui selvä ilmavirtaus sisätiloihin, sama havainto tehtiin myös lämpökamera kuvauksessa. Ko. kohtaa otettiin materiaalinäyte tilkevillasta mikrobiologisia tutkimuksia varten. 4.1 Ilmanäytteet Ilmanäytteitä otettiin yksi kappale. Näytteiden mikrobipitoisuudet olivat alhaisia. Näytteessä tavattiin kuitenkin Chrysonilia joka viittaa epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Em. mikrobi ei ole varsinaisesti kosteusvaurio viittaava mikrobi. PL 100 : ISS Faksi: Sähköposti: Copyright ISS Palvelut
3 Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti Materiaalinäytteet Materiaalinäytteitä otettiin ikkunan tilkevillasta ja käytävän matosta. Tilkevillassa otetussa näytteessä kasvusto oli tavanomaista. Käytävän matosta otetussa näytteessä oli viitteitä kosteusvaurioon. 5. JOHTOPÄÄTÖKSET Varsinaisia sisäilman laatuun liittyviä ongelmia ei havaittu, lukuun ottamatta käytävän matosta otetussa materiaali näytteessä tavatut mikrobit. Tilojen siivoustaso on heikko ja tarkastuskäynnin aikanakin siellä tavattiin runsaasti pölyä ja likaa TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Lattioiden tarkempaa kosteusmittausta suositellaan sekä käytävän lattian kosteuden alkuperän selvittäminen. Vaihtoehtoisesti käytävän lattia voidaan pinnoittaa myös keraamisella laatalla. Ikkuna pielien tiivistäminen ilmatiiviiksi sekä lämpökuvaus raportissa mainitut alueet. Pesuhuoneen peruskorjausta ja ammeen poistoa suositellaan. Tilojen perussiivous tulisi suorittaa ja nostaa siivouksen tasoa. Jouko Arvola Projektipäällikkö PL 100 : ISS Faksi: Sähköposti: Copyright ISS Palvelut
4 Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti Materiaalinäyte käytävän matosta Käytävä lattiassa kosteutta Materiaalinäyte ikkunan tilkevillasta PL 100 : ISS Faksi: Sähköposti: Copyright ISS Palvelut
5 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Rovaniemi Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti Näytteenottaja: Joukoo Arvola Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: TULOSTEN TULKINTA Tulosten tulkinnassaa on käytetty taulukkoa 1. Bakteeritulokset luokitellaan vain kahteen luokkaan: ei viitettä vauriosta tai t viittaa vaurioon. Materiaalin äytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas (+++ / ++++) tai mikäli näytteessä esiintyy e kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintäänn yhteensää kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus (+++) vastaa Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyä pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus (+ ++++) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje 2003) sieni-itiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa t materiaalissa. 1 NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on suoraviljelty eli ripoteltu suoraan kasvatusalustoille Työterveyslaitoksen kehittämän menetelmän mukaisesti (Reiman ym.1999, Reiman & Kujanpäää 2005). Kasvatukseen on käytetty Asumisterveysoppaan (2009) suosittelemia kasvatusalustoja: 2% mallasagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (Tryptoni-hiiva-uutelämpökaapissa +25 C:ssa 7 vrk:tta (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja onn inkuboituu (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen j pesäkkeet on laskettu ja j sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalin äytteiden tulosten tulkinta. Tulkinta Muut Kaikki Indikaattori- Yhteisvaikutus bakteerit sienett mikrobit Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon -, +, ++, , * ++ -, + -, * ++ +*, * vahva viite vauriosta , , * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty.
6 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (3) 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopaikat ja tutkittu materiaali on esitetty taulukossaa 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 3 suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: - = alle määritysrajan, ei kasvua + = niukka kasvusto (1-20 pesäkettä/malja) ++ = kohtalainen kasvusto (21-50 pesäkettä/malja) +++ = runsas kasvusto ( pesäkettä/malja) ++++ = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Näytteenottopaikat ja näytteiden materiaali. Näytteenottopiste Näytteen materiaali M1. ikkuna tilkevilla M2. käytävä matto Taulukko 3. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja sienilajisto suhteellisella asteikolla esitettynä. Näyte 2 % mallasagar Penicillium DG-18 agarr ++ Penicillium Aspergillus ustus o THG agar + Aktinobakteerit + (1) Muut bakteerit Tulkinta - ei ++ poikkeavaa M1. Sieni-itiöt yhteensä hiivat, vaaleat hiivat, punaiset o ++ Sieni-itiöt yhteensä ++ hiivat, punaiset +(1) hiivat, vaaleat + Bakteerit yhteensä ä + (7) Aktinobakteerit + ++ Muut bakteerit ++ - viittaa ++++ vaurioon Phoma* + (1) Penicillium + M2. Sieni-itiöt yhteensä ++ Sieni-itiöt yhteensä + ++ Bakteerit yhteensä ä = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynytt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty.
7 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (3) JAKELU, Jouko Arvola, Jyväskylä Kirjallisuusviitteet: Asumisterveys Opas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö- ja terveyslehti, Pori,, Reiman, M.., Haatainen, S., Kallunki, H., Kujanpää, L., Laitinen, S. & Rautiala, S. (1999) Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmienn käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, Dipoli, Espoo s Reiman, M. & Kujanpää, L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteidenn mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, Dipoli, Espoo SIY Raportti 23, s Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty.
8 Analyysivastauss n:o OT, ilmanäyte (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Rovaniemi Näytteenottokohde: Uomarinteenn päiväkoti Näytteenottaja: Joukoo Arvola Näytteenottopäivämäärä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEENOTTOO JA NÄYTTEIDEN KÄSITTELY Näytteet otettiin kuusi-vaihe-impaktorilla suoraan seuraaville kasvatusalustoille: 2 % mallasuuteagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (tryptoni-hiiva-uute)-agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja inkuboitiin Asumisterveysoppaan (2009) ohjeiden mukaisesti lämpökaapissa +25 C:ssa a 7 vrk (sienet, kokonaisbak akteerit) ja 14 vrk (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet laskettiin ja sienet tunnistettiin laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Näytteenottopisteet on esitetty kappaleessa 3 taulukossa 1. 2 OHJE- JA RAJA-ARVOTja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (2003) ja Asumisterveysoppaan (2009) mukaan talviaikaan otettujen asuntojen ja toimistotilojen ilmanäytteiden tuloksia voidaan pitää tavanomaisina, jos sieni-itiöiden kokonaispitoisuus on <100 pmy/m 3 ja sädesienten pitoisuus <10 pmy/m 3 (pmyy = pesäkkeen muodostava yksikkö). Tuloksia tulkittaessaa on huomioitava sienilajisto. Kosteusvau urioindikaattorisienienn pitoisuuss on asunnoissa tavallisesti <10 pmy/m 3. Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavallista. Mikäli pitoisuus on >10 pmy/m 3 tai näytteessä esiintyy useita erilaisia kosteusvaurioindikaattoreita, viittaa tulos epätavano maiseen mikrobilähteeseen. Asumisterveysohjeen (2003) ja Asumisterveysoppaan (2009) mukaan sieni-itiöpitoisuuss pmy/m 3 viittaa kohonneeseen sieni-itiöpitoisuuteen talviaikana. Sisäilman bakteeripitoisuus on tavanomainen, mikäli se on <4500 pmy/m 3. Mikäli bakteeripitoisuuss on suurempi, viittaa se tavallisesti puutteelliseen ilmanvaihtoon tutkitussa tilassa.. TULOSTEN TULKINTA Sosiaali- Työterveyslaitoksen mukaan toimistotiloissa sieni-itiöpitoisuuss >50 pmy/m 3, aktinobakteeripitoisuus >5 pmy/m 3 ja bakteeripitoisuus 6006 pmy/mm 3 viittaavat talvellaa sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Mikäli kosteusvaurioindikaattorihomeiden pitoisuus on 7 pmy/mp 3 tai useita erilaisia kosteusvaurioindikaattoreita, viittaa tulos mikrobilähteeseen. näytteessä esiintyyy epätavanomaiseenn Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty.
9 Analyysivastauss n:o OT, ilmanäyte (3) Sisäilmanäytteissä voi esiintyä tavanomaisesti yksittäisinä pesäkkeinäp ä lähes mitä tahansaa homesientä. Kuitenkin Stachybotrys-, ilmanäytteessä voidaan pitää tavanomaisestaa poikkeavana. Lumettomana aikana ilmanäytteiden tuloksia verrataan ulkoilmanäytteeseen. Fusarium- ja ChaetomiumC um-sienien kohdallaa yksittäisenkin pesäkkeen esiintymistä 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopisteet, tutkittujen tilojen lämpötilat ja ilman suhteelliset kosteudet on esitetty taulukossa 1. Ilmanäytteidenn mikrobipitoisuudett on esitetty pesäkkeitä muodostavinaa yksikköinä kuutiometrissä ilmaa (pmy/mm 3 ) taulukossa 2. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 1. Näytteenottopisteet. Näytteenottopiste 1. oleskelutila Taulukko 2. Ilmanäytteiden mikrobipitoi isuudet ja näytteissää esiintyneet sienisuvut ja/tai lajit. Näyte 2 % mallasagar Chrysonilia o Cladosporium Penicillium DG-18 agar 9 Chrysonilia o 9 Cladosporium 2 Wallemia* Penicillium Aspergillus versico steriilit olor* 2 2 THG-agar 5 Aktinobakteerit 5 Muut bakteerit Sieni-itiöt yhteensä 20 Sieni-itiöt yhteensä 37 Bakteerit yhteensä 25 <2 = alle määritysrajan 2 pmy/m 3, kasvustoa ei esiintynyt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä Tulkinta <2 viittaa epätavanomaiseen 25 mikrobilähteeseen Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT JAKELU, Jouko Arvola, Jyväskylä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty.
10 Analyysivastauss n:o OT, ilmanäyte (3) Kirjallisuusviitteet: Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset k jaa mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 2003:1.. Asumisterveys Opas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö- ja terveyslehti, Pori,, Työterveyslaitoksen käyttämiä viitearvoja sisäympäristön ongelmien tunnistamisessaa puhtaissa toimistotyöympäristöissä. Viitearvoja sisäympäristöongelmien tunnistamiseen. Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty.