Source: http://docplayer.es/1787666-Reglamento-para-la-seguridad-y-proteccion-contra-incendios.html
Timestamp: 2017-08-21 03:20:57
Document Index: 129754787

Matched Legal Cases: ['Artículo 128', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'Artículo 5', 'Artículo 426', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 49', 'ARTÍCULO 50', 'ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 53', 'ARTÍCULO 54', 'ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 56', 'ARTÍCULO 57']

Reglamento para la Seguridad y Protección contra Incendios - PDF
Reglamento para la Seguridad y Protección contra Incendios
Download "Reglamento para la Seguridad y Protección contra Incendios"
Gustavo San Segundo Cuenca
2 R E G L A M E N T O G E N E R A L D E E D I F I C A C I O N E S UNIDAD 3 Reglamento para la Seguridad y Protección contra Incendios Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Santo Domingo, República Dominicana 2011
3 TABLA DE CONTENIDO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES...1 CAPÍTULO I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN...1 CAPÍTULO II DEFINICIONES...2 CAPÍTULO III CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN...7 CAPÍTULO IV PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA...8 CAPÍTULO V LOCALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS...8 CAPÍTULO VI DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN...9 CAPÍTULO VII INSPECCIÓN Y PRUEBA...13 TÍTULO II APLICACIÓN DEL REGLAMENTO SEGÚN OCUPACIÓN Y RIESGO DE LA EDIFICACIÓN...14 CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES...14 CAPÍTULO II CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES...14 CAPÍTULO III CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS CONTENIDOS...18 CAPÍTULO IV EDIFICIOS DE GRAN ALTURA (GA)...19 CAPÍTULO V OCUPACIONES MÚLTIPLES...20 CAPÍTULO VI ESTRUCTURAS ESPECIALES...22 TÍTULO III REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS EDIFICACIONES...22 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES...22 CAPÍTULO II GRUPO A ALMACÉN...23 CAPÍTULO III GRUPO E ENSEÑANZA O EDUCATIVO...25 CAPÍTULO IV GRUPO G GUARDERÍAS...26 CAPÍTULO V GRUPO H HABITACIONAL O RESIDENCIAL...28 CAPÍTULO VI GRUPO I INDUSTRIAL...32 CAPÍTULO VII GRUPO M MERCANTIL O COMERCIAL...34 CAPÍTULO VIII GRUPO O OFICINAS...36 CAPÍTULO IX GRUPO P PENITENCIARÍAS Y CORRECCIONALES...38 CAPÍTULO X GRUPO R REUNIÓN PÚBLICA...40 CAPÍTULO XI GRUPO S SALUD...42 TÍTULO IV MEDIOS DE EGRESO...44 CAPÍTULO I CRITERIOS GENERALES...44 CAPÍTULO II CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE EGRESO...45 CAPÍTULO III REQUISITOS DE LOS COMPONENTES DEL MEDIO DE EGRESO...47 CAPÍTULO IV DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS MEDIOS DE EGRESO...54 CAPÍTULO V ILUMINACIÓN DE LOS MEDIOS DE EGRESO...55 CAPÍTULO VI SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EGRESO...56 TÍTULO V SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS...58 CAPÍTULO I COMPONENTES DEL SISTEMA...58 CAPÍTULO II ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA...61 CAPÍTULO III INSPECCIÓN Y PRUEBA...62 TÍTULO VI SISTEMAS DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS...62 CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES...62 CAPÍTULO II MEDIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ACEPTADOS...63 CAPÍTULO III DISPONIBILIDAD DE AGUA...64 CAPÍTULO IV BOMBAS CONTRA INCENDIO...64 CAPÍTULO V CONEXIONES PARA MANGUERAS...68 CAPÍTULO VI HIDRANTES...74 CAPÍTULO VII ROCIADORES AUTOMÁTICOS...74 CAPÍTULO VIII EXTINTORES MANUALES...77 TÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES...81
4 DECRETO No CONSIDERANDO: Que es deber del Estado dominicano garantizar la seguridad ciudadana mediante el establecimiento de requisitos mínimos para el diseño y la construcción de las obras, acordes con nuestra realidad y los avances tecnológicos; CONSIDERANDO: La importancia que tiene establecer medidas de seguridad y los requerimientos mínimos para el diseño y la construcción de los sistemas de protección contra incendios, que garanticen la prevención y el control de los mismos; CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Ley No.687, del 27 de julio del 1982, la Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines es la única autoridad estatal encargada de definir la política de reglamentación técnica de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines, mediante el sistema establecido en dicha ley; VISTA: La Ley No. 687, del 27 de julio del 1982, que establece el sistema de reglamentación técnica, mediante el cual se rige la formulación, preparación, ejecución, inspección y supervisión de proyectos y obras relativas a la ingeniería, la arquitectura y ramas afines; En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente: REGLAMENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
5 TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN ARTÍCULO 1. OBJETIVO. El presente Reglamento establece los requerimientos mínimos para el diseño, construcción y mantenimiento de las edificaciones y estructuras, o porciones de éstas, para la seguridad de la vida humana contra los incendios u otras emergencias similares. Dichos requerimientos mínimos incluyen los Medios de Egreso, Sistemas de Detección y Alarma y los Medios de Extinción para cada tipo de ocupación. ARTÍCULO 2. Los requerimientos del presente Reglamento formarán parte integral del diseño arquitectónico, estructural, mecánico, hidráulico y eléctrico, que proporcionen las facilidades mínimas necesarias para prevenir los incendios o controlarlos en sus inicios, y en caso de que sea inevitable su propagación, contar con los medios adecuados para evacuar a los usuarios y extinguir el incendio de manera efectiva; todo esto minimizando las pérdidas de vida y bienes materiales. Asimismo, este Reglamento regula y controla el diseño, la instalación, la calidad de los materiales y la localización de los equipos o uso de las partes eléctricas y mecánicas de los sistemas regulados por este Reglamento. ARTÍCULO 3. CAMPO DE APLICACIÓN. Este Reglamento será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, a las edificaciones contempladas en el Capítulo II, del Título II. Este Reglamento abarca tanto edificios existentes como nuevos y recién aprobados, ya sean privados o gubernamentales, cuyos planos deben ser sometidos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para su aprobación y emisión de la licencia de construcción correspondiente. ARTÍCULO 4. EDIFICIOS RECIÉN APROBADOS. A la entrada en vigencia de este Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en lo adelante MOPC, notificará a través de los medios de comunicación a los propietarios de los proyectos aprobados, cuya construcción no haya iniciado o esté en fase de construcción, para que sometan los diseños de sistemas contra incendios correspondientes, de acuerdo a los requerimientos de este Reglamento. ARTÍCULO 5. EDIFICIOS EXISTENTES. En caso de los edificios existentes, se dará un plazo máximo de tres (3) años a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, mediante notificación a través de los medios de comunicación, para que los mismos sean provistos de las instalaciones correspondientes. Los planos y cálculos del diseño del Sistema Contra Incendios serán sometidos a la Dirección General de Edificaciones, en lo adelante DGE, para su aprobación. PÁRRAFO: Cuando alguna parte del sistema exigido no sea factible o posible de suplir o de instalar, el proyectista deberá presentar, junto con los planos, una justificación técnica que indique las razones que impiden su aplicación, y presentar una posible solución o alternativa que reduzca el riesgo de incendios, para fines de revisión y aprobación, en caso de que proceda, previa consulta solicitada por escrito a la DGE, quien podrá hacer los cambios que considere pertinentes, garantizando una respuesta efectiva del sistema a instalar. ARTÍCULO 6. UNIDADES Y TÍTULOS DEL REGLAMENTO GENERAL DE EDIFICACIONES. El Reglamento General de Edificaciones lo conforman las siguientes unidades y títulos, incluida esta unidad, las cuales serán de aplicación obligatoria para la debida concepción de los proyectos; así como para la ejecución, inspección y supervisión de las obras en cuestión; de igual modo, le serán aplicables los demás reglamentos vigentes necesarios para estos fines: PROHIBIDA LA VENTA 1 MOPC de la República Dominicana
6 UNIDAD 1. REQUERIMIENTOS GENERALES DE APLICACIÓN Y TRAMITACIÓN DE PLANOS UNIDAD 2. DISPOSICIONES ARQUITECTÓNICAS UNIDAD 3. SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS UNIDAD 4. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS UNIDAD 5. ESTRUCTURAS o TÍTULO 1: CARGAS MÍNIMAS o TÍTULO 2: HORMIGÓN ARMADO o TÍTULO 3: MAMPOSTERÍA o TÍTULO 4: MADERA o TÍTULO 5: ACERO o TÍTULO 6: ANÁLISIS Y DISEÑO BÁSICO DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS. o TÍTULO 7: METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y REDISEÑO DE REFUERZO EN EDIFICACIONES UNIDAD 6. SISTEMAS ELÉCTRICOS EN EDIFICACIONES o TÍTULO 1: INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES UNIDAD 7. SISTEMAS SANITARIOS o TÍTULO 1: INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE o URBANIZACIÓN UNIDAD 8. SISTEMAS MECÁNICOS o TÍTULO 1: VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO o TÍTULO 2: SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN o TÍTULO 3: SISTEMAS DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS. UNIDAD 9. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN ARTÍCULO 7. El Cuerpo de Bomberos Municipal correspondiente queda facultado para inspeccionar los edificios existentes, a fin de verificar el cumplimiento del Artículo 5 y sus partes, y en caso de que la edificación no cumpla con el presente Reglamento, notificará al propietario para que se ajuste a las disposiciones del mismo, mediante el sometimiento de los planos correspondientes a El MOPC. Esta notificación deberá ser reportada a la Autoridad Municipal y a El MOPC. El no cumplimiento de este Reglamento conllevará la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley No. 687, según lo establecido en el Artículo 426. ARTÍCULO 8. MONUMENTOS HISTÓRICOS Y COLONIALES. Las disposiciones de este Reglamento, relacionadas con la rehabilitación, alteración, reparación o restauración de edificios o estructuras existentes, no necesariamente serán aplicables en su totalidad para los edificios o estructuras clasificadas por el Gobierno dominicano o por las Autoridades Municipales u Organismos Internacionales, como edificios históricos o coloniales; sin embargo, podrán ser exigidos sistemas efectivos qué no afecten dichas estructuras. CAPÍTULO II DEFINICIONES ARTÍCULO 9. Para los fines del presente Reglamento, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa: 1. AGENTE EXTINTOR: Sustancia utilizada para confinar, controlar y/o extinguir incendios. 2. APARATO DE NOTIFICACIÓN: Componente de un sistema de alarma de incendio, que puede consistir en una campana, bocina, altavoz, luz o pantalla de texto, que proporciona señales de salidas audibles, táctiles, o visibles, o una combinación de ellas. PROHIBIDA LA VENTA 2 MOPC de la República Dominicana
7 3. ÁREA DE FILTRACIÓN: Es el área de la ranura libre entre puerta y marco, puerta y piso y/o puerta y puerta, que ocasiona pérdida del caudal de aire que debe ser tomado en cuenta para efectos de cálculo de presurización. 4. BARRERA CONTRA INCENDIO: Son medios de control que limitan el área del incendio, o cuando menos retrasan su propagación. 5. BOMBA PRESURIZADORA (JOCKEY PUMP): Bomba auxiliar en el sistema de suministro de agua para mantener presurizada una red de tuberías húmedas. 6. CAJA / ESTACIÓN AUXILIAR (AUXILIARY BOX): Caja o estación de una alarma de incendio, que puede ser operada desde uno o más dispositivos de accionamiento a distancia. 7. CARGA DE FUEGO: Energía calorífica de los materiales y sustancias combustibles por unidad de superficie. 8. CARGA DE OCUPACIÓN: Número máximo de personas que pueden ocupar una edificación o un área de ésta, en un momento determinado. 9. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN: Número mínimo de área por persona que se permite en un tipo de edificación. 10. CIERRE RESISTENTE AL FUEGO: Elemento separador de espacios, provisto de un marco, capaz de satisfacer por un periodo establecido de tiempo, el criterio de resistencia al fuego previamente señalado y a la penetración de llama. 11. COLUMNA VERTICAL (STANDPIPE): Dispositivo para la conexión de mangueras contra incendios, el cual puede tener más de una salida para mangueras. Las columnas verticales requieren de una válvula de control adicional para su operación. 12. COMPARTIMENTACIÓN O SECTOR DE INCENDIO: División o separación de un edificio en compartimientos, por elementos de construcción resistentes al fuego, que sirven para contener incendios dentro del compartimiento de origen y retardando la propagación a los sectores de incendios próximos. 13. COMPUERTA DE CONDUCTO (DAMPER) RESISTENTE AL FUEGO: Es un cierre movible que está diseñado para operar automáticamente y prevenir el paso del fuego a través de un conducto y que, junto con su marco, es capaz de satisfacer el criterio de resistencia al fuego, por el período de tiempo señalado con respecto al colapso y a la penetración de llama. 14. CONDUCTO DE SALIDA DE HUMO: Conducto para el transporte de gases o humos a través de un edificio y cuyas características cumplen con el criterio de resistencia al fuego, por un período establecido de tiempo. 15. CONEXIÓN PARA MANGUERA: Punto controlado por una válvula donde se puede instalar una columna vertical o una estación de manguera para fines exclusivo de la extinción de incendios. 16. CONTROLADOR DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS: Dispositivo para regular, de manera predeterminada, el encendido y parado del motor impulsor de la bomba contra incendios; así como para supervisar y señalizar el estado y la condición de la unidad. 17. CORTA FUEGO: Barrera física diseñada para restringir la propagación del fuego dentro y entre elementos de construcción de edificios. PROHIBIDA LA VENTA 3 MOPC de la República Dominicana
8 18. DENSIDAD DE DESCARGA: Es la cantidad de agua descargada por unidad de tiempo y unidad de área por un rociador automático. 19. DESCARGA DE LA SALIDA: Porción de la vía de evacuación, que se encuentra localizada entre la terminación de la salida y la vía pública o espacio público. 20. DETECTOR: Dispositivo que posee un sensor que responde a un estímulo físico como la llama, el calor o el humo y se puede conectar a un circuito eléctrico. 21. DISPOSITIVOS DE INICIACIÓN: Son aquéllos que detectan y activan la alarma de incendios o de emergencia en toda la edificación. 22. DISTANCIA DE RECORRIDO: Es la distancia total máxima entre un punto cualquiera de la edificación hasta la salida de emergencia más cercana. 23. DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN: Todo documento escrito, diagrama, gráfico o pictórico preparado o ensamblado para describir el diseño, la localización y las características físicas de los elementos del proyecto, necesarios para obtener el permiso por parte de El MOPC para proceder con su ejecución. Los planos se deberán dibujar de acuerdo a los formatos y escalas establecidos por los Reglamentos de El MOPC. 24. EDIFICIO: Estructura utilizada para sostener o albergar cualquier tipo de utilización u ocupación. 25. EFECTO DE CHIMENEA: Movimiento de ascenso de los gases calientes confinados en recintos verticales por efecto de la convección. 26. EFECTO DE HONGO: Propagación horizontal de los gases calientes a nivel del cielo raso o techo, debido a la estratificación de éstos por efecto de la convección. 27. ESCALERA DE EMERGENCIA: Es el componente del medio de salida o egreso, compartimentado con respecto a los demás espacios del edificio, diseñado y construido en una edificación de varios niveles para proporcionar una evacuación rápida de las personas por razones de emergencias, de acuerdo con los criterios de diseño establecidos en este Reglamento. 28. ESPACIO PÚBLICO: Calle, pasillo o similar que está abierto al aire exterior, dedicado al uso público y con un ancho y alto mayor a los 3 m. 29. ESTRUCTURAS ESPECIALES: Todo aquello que es edificado y construido, cuyas características específicas definen su uso o funciones, según las palabras o partes que complementan su nombre, entre las que se pueden citar: estructuras abiertas, temporales, permanentes, de membrana, sostenidas por aire, rodeadas de agua, subterráneas u otras que por su nombre quedan identificadas como tales. 30. EXTINTOR: Es un medio de extinción de incendio, que utiliza como agente extintor el agua o una sustancia química. 31. EXTRACTOR DE VENTILACIÓN AUTOMÁTICA: Aparato cuyo funcionamiento automático permite el escape del humo y de los gases calientes, cuando se inicia el fuego. 32. FUEGO: Reacción química que se produce por la oxidación de sustancia o material combustible y oxígeno con la emisión de calor. 33. FUEGO CLASE A: Incendios originados por materiales comunes, tales como: la madera, tela, papel, caucho y muchas clases de plásticos. PROHIBIDA LA VENTA 4 MOPC de la República Dominicana
9 34. FUEGO CLASE B: Incendios originados por líquidos inflamables y combustibles, tales como: grasas de petróleo, alquitrán, bases para aceite de pinturas, solventes, alcoholes, etc. 35. FUEGO CLASE C: Incendios originados en equipos eléctricos energizados y donde se debe tomar en cuenta la no-conductividad eléctrica del medio extintor. 36. FUEGO CLASE D: Incendios originados por metales combustibles, tales como: el magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio. 37. FUEGO CLASE K: Incendios producidos en equipos de cocina (industrial) donde se emplean sustancias combustibles para cocinar (aceite vegetal o animal y grasas). 38. FUENTE DE IGNICIÓN: Una chispa, flama o superficie caliente capaz de encender un material combustible con la presencia de oxígeno. 39. GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO: Tiempo durante el cual se mantienen las características de los materiales de construcción, ante la aplicación de fuego. 40. HIDRANTE: Columna vertical con válvula de control auto contenida, normalmente para uso del cuerpo de bomberos y localizada en el exterior del edificio. 41. INGENIERO AUTORIZADO: Ingeniero(a) o Arquitecto(a) con exequátur expedido por el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, para el ejercicio profesional en todo el territorio nacional y colegiado en el CODIA, quien será responsable de someter a la aprobación de El MOPC, los documentos de construcción normalizados por este Reglamento 42. LISTADO: Es lo que certifica que un producto, equipo o material de construcción cumple con los estándares apropiados y que ha sido probado por una organización nacional o internacional, reconocida por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) o por El MOPC. 43. ROTULADO: Fijación de etiquetas, sellos, símbolos u otras marcas de identificación, realizado por laboratorios de prueba, instituciones de inspección oficiales o internacionalmente reconocidas relacionadas con la evaluación de dispositivos, equipos o materiales y aquéllos que certifican los fabricantes que cumplen con las normas reconocidas nacionalmente. 44. MEDIOS DE EGRESO O VÍAS DE EVACUACIÓN: Camino de recorrido continuo y sin obstrucción desde cualquier punto del edificio o estructura hasta una vía pública, que consiste en tres partes separadas y distintas: el acceso a la salida, la salida y la descarga de la salida. 45. MEDIOS DE EGRESO ACCESIBLES: Medio de egreso que provee una ruta accesible hacia un área de refugio, una salida horizontal o una vía pública, utilizable por personas con un impedimento de la movilidad. 46. MEDIOS DE ESCAPE O VÍAS DE ESCAPE: Vía hacia el exterior del edificio o estructura, que no cumple con la definición estricta de medios de egreso; pero que proporciona una salida alternativa y es comúnmente usada en ocupaciones residenciales. 47. OCUPACIÓN: Propósito por el cual se utiliza o se intenta utilizar un edificio o parte del mismo. 48. OCUPACIÓN MIXTA: Una ocupación múltiple, donde las ocupaciones están entremezcladas. 49. OCUPACIÓN MÚLTIPLE: Un edificio o estructura en el cual existen dos o más clases de ocupaciones. PROHIBIDA LA VENTA 5 MOPC de la República Dominicana
10 50. OCUPACIÓN SEPARADA: Una ocupación múltiple donde cada ocupación está separada por estructuras clasificadas como resistentes al fuego. 51. PANEL DE SERVICIO: Panel que contiene usualmente un interruptor y fusibles y sus accesorios, localizados cerca del punto de alimentación de los motores eléctricos, que constituye el control principal y medios para cortar el suministro de energía eléctrica al motor. 52. PASILLO DE ESCAPE: Espacio de circulación horizontal del medio de escape, protegido o no, el cual permite el acceso desde un punto cualquiera de un nivel hasta la salida del edificio. 53. PARED RESISTENTE AL FUEGO: Pared, de carga o no, capaz de satisfacer, por un periodo de tiempo, los criterios de resistencia mecánica, penetración de llama y el aumento excesivo de temperatura en un período de tiempo. 54. PODER CALORÍFICO: Cantidad de calor liberado durante la combustión completa de un material combustible, expresado en BTU/lbm (KJ/kg). 55. POZO O ÁREA DE ACCESO PROTEGIDA: Espacio de transición cerrado, que se extiende a través de uno o más niveles del edificio, conectando aberturas verticales en pisos sucesivos, o entre piso y techo o sótano, ya sea en las salidas de los medios de egreso u otros medios de circulación vertical, de acuerdo a lo dispuesto en este Reglamento. 56. PRESURIZACIÓN: Es una forma de mantener un medio de egreso libre de humo, mediante la inyección mecánica de aire exterior. 57. PRUEBA HIDROSTÁTICA: Prueba realizada en el sitio para determinar el hermetismo del sistema, al someterlo a una presión superior a la presión de trabajo del sistema. 58. PUERTA DE EMERGENCIA: Es la que permite el acceso a la salida, a un lugar seguro o al exterior, la cual deberá tener una resistencia mínima al fuego. 59. RESISTENCIA AL FUEGO: Clasificación que indica la capacidad que posee un material, una estructura o un componente estructural para soportar las condiciones de incendio por unidad de tiempo (horas). 60. ROCIADOR: Dispositivo para supresión o control de incendios, que opera cuando un elemento activado por el efecto del calor es calentado a su temperatura de ajuste o mayor, permitiendo descargar agua sobre una superficie específica. 61. SALIDA: Sección de un medio de egreso, que se encuentra separada de todos los otros espacios del edificio mediante una construcción o un equipo para proporcionar una vía segura de recorrido hacia la desembocadura de la salida. 62. SALIDA HORIZONTAL: Es un pasadizo desde un edificio hasta un área de refugio en otro edificio aproximadamente en el mismo nivel, o un pasillo a través de una barrera contra incendio hasta un área de refugio, que proporciona seguridad contra el fuego y el humo que se originan en el área de incidencia y en las áreas que se comunican con ésta. 63. SISTEMA DE LA ALARMA DE INCENDIO: Conjunto de elementos que consiste en componentes y circuitos dispuestos para monitorear y anunciar la alerta de la ocurrencia de un incendio desde sus inicios y atendiendo a las diversas señales. 64. SISTEMA DE ROCIADORES: Sistema integrado por tuberías soterradas y aéreas, accesorios y válvulas, diseñado de acuerdo con este Reglamento, para suprimir o controlar la presencia de un PROHIBIDA LA VENTA 6 MOPC de la República Dominicana
11 incendio en un área del edificio, el cual consta de una o más fuentes de abastecimiento automático de agua. 65. TORRE: Es una estructura, clasificada como especial, con niveles elevados, que puede ser independiente o formar parte de un edificio, utilizada para equipos de apoyo (eléctrico, mecánico, energía de emergencia, de radares y otros), u ocupada para observación, control, funcionamiento, señalización u otros usos similares (torres de control). CAPÍTULO III CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN ARTÍCULO 10. NORMAS, CÓDIGOS Y REGLAMENTOS REFERIDOS EN ESTE REGLAMENTO. Los códigos y normas internacionales sobre el diseño, instalación e inspección de los sistemas contra incendio a los que hace referencia este Reglamento, se considerarán como parte de los requerimientos del mismo, siempre que dichas disposiciones no interfieran con lo estipulado en el presente Reglamento. Cuando ocurran diferencias entre este Reglamento y la norma o código referido, cuyas restricciones sean inferiores a las disposiciones aquí establecidas, prevalecerán las reguladas aquí. Asimismo, para la instalación de los sistemas contra incendios serán aplicados los demás reglamentos locales vigentes que sean complementarios o relacionados con la materia, requeridos para el diseño o instalación de los sistemas contra incendio. PÁRRAFO.- Se permitirá que sean adoptadas de manera completa las normas NFPA u otras normas internacionales para la instalación de los sistemas contra incendios en edificaciones, siempre que sean similares o de mayor restricción, en seguridad y protección, que las disposiciones establecidas en estas reglamentaciones y los reglamentos locales que les sean aplicables. ARTÍCULO 11. SISTEMAS NO CUBIERTOS POR ESTE REGLAMENTO. En caso de que se utilicen otros sistemas no cubiertos en este Reglamento, se deberá presentar la normativa de apoyo de dichos sistemas, para su aprobación por el MOPC. ARTÍCULO 12. CAMBIOS EN LA OCUPACIÓN. En caso de que cualquier edificio o parte de éste sufra cambios en su ocupación, el nuevo uso deberá ser aprobado por las Autoridades Municipales correspondientes, antes de presentar los planos de las modificaciones a El MOPC, los cuales deberán cumplir con las disposiciones de este Reglamento, para el nuevo uso. No se permitirán cambios de uso en edificaciones que no cumplan con los reglamentos vigentes para el nuevo uso. ARTÍCULO 13. MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS. El mantenimiento e inspección periódica de los sistemas contra incendios en edificios existentes se deberán realizar de acuerdo a las normas NFPA 25 Inspección, Comprobación y Mantenimiento de Sistemas Hidráulicos de Protección contra Incendio, NFPA 10 Inspección y mantenimiento de extintores portátiles, NFPA 72 Detección y Alarmas de Incendios, NFPA 2001 de Agentes Limpios u otras normas internacionales similares aprobadas por El MOPC. ARTÍCULO 14. El Cuerpo de Bomberos Municipal será la autoridad competente responsable de realizar las inspecciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en este Reglamento. En caso de que la instalación tenga carácter especializado o de riesgo extra, dicha autoridad podrá solicitar colaboración al Cuerpo de Bomberos de la Región o del Distrito Nacional. ARTÍCULO 15. El mantenimiento de estos sistemas será responsabilidad de los propietarios, quienes tendrán a disposición una copia de los planos aprobados del sistema contra incendios, para fines de la inspección. ARTÍCULO 16. SISTEMA DE MEDIDAS. El sistema de medidas que se aplicará en el presente Reglamento será el del Sistema Internacional (SI). En algunos casos, se utilizará el sistema PROHIBIDA LA VENTA 7 MOPC de la República Dominicana
12 norteamericano (United States Customary System (USCS)), el cual se mostrará entre paréntesis y en letras itálicas. ARTÍCULO 17. TÉRMINOS TÉCNICOS. Para facilitar la comprensión y aplicación de este Reglamento, se incluirán los anglicismos y galicismos empleados usualmente en los sistemas de protección contra incendios y sistemas relacionados. Estos términos aparecerán en letras itálicas. De existir un término equivalente en español y que no sea de uso común, el anglicismo o galicismo equivalente aparecerá inmediatamente entre paréntesis y en letras itálicas. ARTÍCULO 18. COMENTARIOS. Los artículos que contengan el símbolo ( ) previo al número, tienen informaciones y/o un comentario aclaratorio fuera de este Reglamento, el cual se precedido por la letra C, y numerado en concordancia con el artículo a que se refiere. ARTÍCULO 19. VALIDEZ. Si una sección, subsección, oración, cláusula o frase de este Reglamento, por cualquier razón, resultare inconstitucional o ilegal, tal decisión no afectará la validez de las demás partes de este Reglamento. CAPÍTULO IV PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA ARTÍCULO 20. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. El edificio o estructura no se podrá debilitar por la instalación de los sistemas requeridos por este Reglamento. Donde se requiera alterar o reemplazar pisos, paredes, techos o cualesquiera porciones del edificio o estructura o elemento estructural en el proceso de instalación o reparación de cualquier sistema, el edificio, estructura o elemento estructural se deberá dejar en condiciones seguras, de acuerdo con el Reglamento de Estructuras (Unidad 5), incluyendo los soportes de los equipos mecánicos. ARTÍCULO 21. PERFORACIONES EN BARRERAS ANTIHUMO Y CORTA FUEGO. Las perforaciones para la instalación de cables, bandejas de cables, conductos, tuberías, alambres y elementos similares de los sistemas eléctricos, mecánicos, sanitarios y de comunicaciones, que pasen a través de un muro, piso, o un ensamblaje piso/techo construido como una barrera antihumo, se deberán proteger con un sistema o material que sea capaz de resistir la transferencia de humo. Si la barrera también es construida para ser cortafuego, los materiales utilizados para proteger las penetraciones deberán tener la misma resistencia al fuego que la barrera cortafuego, de acuerdo a lo establecido en la norma NFPA-101. CAPÍTULO V LOCALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ARTÍCULO 22. ASPECTOS GENERALES. Los equipos y dispositivos se deberán localizar e instalar conforme a los términos de su aprobación, las condiciones de su listado, las instrucciones del fabricante y este Reglamento. Las instrucciones de instalación del fabricante deberán estar disponibles en el sitio de trabajo para cuando se realice la inspección. ARTÍCULO 23. LISTADO Y ROTULADO. Todos los dispositivos utilizados para la instalación de los sistemas contra incendios deberán estar listados, certificados y rotulados por laboratorios reconocidos internacionalmente, o aprobados por el Ministerio de Industria y Comercio. El MOPC podrá requerir pruebas adicionales para verificar la calidad de los mismos, previo a su instalación. ARTÍCULO 24. LOCALIZACIONES PELIGROSAS. Los equipos no se podrán localizar en lugares considerados como peligrosos a menos que éstos estén listados y aprobados para esa instalación específica. PROHIBIDA LA VENTA 8 MOPC de la República Dominicana
13 ARTÍCULO 25. PROTECCIÓN. Los equipos y dispositivos no se podrán instalar en lugares donde puedan sufrir daños, ya sean físicos, eléctricos o mecánicos, a menos que éstos estén protegidos por barreras aprobadas. ARTÍCULO 26. INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. Los equipos y dispositivos que se instalaran en el exterior deberán estar diseñados para uso externo, listarse y rotularse como aptos para su instalación en el exterior. ARTÍCULO 27. CONFLICTOS. Cuando ocurrieren conflictos entre este Reglamento y las condiciones del listado o las instrucciones de instalación del fabricante, las disposiciones más restrictivas deberán ser las aplicadas. ARTÍCULO 28. ÁREA SERVIDA. Los equipos y los dispositivos que sirven en áreas diferentes al lugar del edificio donde están instalados, se deberán rotular permanentemente de una manera apropiada para que se identifiquen las áreas que este equipo o dispositivo sirve. ARTÍCULO 29. AISLADORES DE VIBRACIÓN. Cuando los equipos requieran de aisladores de vibración, se deberá utilizar el medio recomendado por el fabricante del equipo. En su defecto, se deberá emplear un método aprobado por el MOPC, que cumpla con el requerimiento de soporte del equipo o dispositivo y restringir las vibraciones. ARTÍCULO 30. ESPACIO LIBRE PARA MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO. El espacio libre entre los equipos y dispositivos y los elementos estructurales permanentes deberá tener suficiente holgura para permitir la inspección, el servicio, la reparación o el reemplazo, sin la necesidad de remover dichos elementos estructurales permanentes o deshabilitando la unión de un conjunto resistente a incendios. Para esto se deben seguir los lineamientos del fabricante de los equipos y los dispositivos. CAPÍTULO VI DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN SECCIÓN 1 ASPECTOS GENERALES ARTÍCULO 31. Los documentos y planos de los edificios que requieren de sistemas de protección contra incendios se deberán someter a la aprobación del MOPC, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el reglamento R-021 y demás reglamentos vigentes. Las desviaciones o cambios, con respecto a los planos aprobados, deberán requerir del permiso del MOPC para su implantación. Estos planos deberán contener todos los datos, características de los equipos a instalar, canalizaciones, rutas, señalizaciones, y demás informaciones necesarias para la correcta instalación de los sistemas; así como, las referentes al uso al que se destinará en cada área de la edificación, la capacidad de ocupación estimada, y cualquier otra información pertinente que facilite su proceso de revisión y su debida construcción. Además, estarán acompañados de sus respectivos cálculos, incluyendo los correspondientes a los de los medios de egreso. Los planos de las edificaciones existentes serán sometidos antes de iniciar los trabajos, ya sea de instalación o de remodelación del sistema. SECCIÓN 2 PRESENTACIÓN DE PLANOS ARTÍCULO 32. ser limitativos: ASPECTOS GENERALES. Los planos se deben preparar de la siguiente manera, sin PROHIBIDA LA VENTA 9 MOPC de la República Dominicana
14 a. Deberán tener un tamaño uniforme, en el formato establecido en la Unidad 1, Requerimientos de Aplicación del Reglamento General de Edificaciones y Tramitación de Planos (R-021) vigente. b. Se deberá indicar el uso o los diferentes usos de la edificación y la escala en que fueron dibujados los planos. c. Se debe presentar una planta por cada piso, con diseño y ocupación diferente, que indique la capacidad de ocupación (cantidad de personas), los medios de egreso; así como, las instalaciones de los sistemas de detección, alarma y extinción de incendio del edificio. d. Localización de las paredes contra fuego. e. Secciones en altura del edificio que muestren los sistemas de protección contra incendios o plano isométrico de cada piso para cada sistema. f. Cada plano deberá incluir el material de construcción de cada elemento estructural del edificio. g. Descripción de la simbología usada en los planos y/o diagramas. ARTÍCULO 33. PLANOS EN OCUPACIÓN CON CONEXIONES DE MANGUERA. Para edificios con conexiones de manguera, los planos deberán incluir, además: a. Localización de la fuente de suministro de agua, con información del caudal y la presión. (cisternas, tanques de agua, caseta de bombas, otros). b. Capacidad de la fuente de suministro de agua. c. Localización de las columnas verticales, hidrantes y las estaciones de mangueras. d. Localización de la trayectoria de las tuberías aéreas, empotradas y soterradas, con indicación de su diámetro nominal. e. Localización de todas las válvulas de control, válvulas de retención, válvulas para drenaje y conexiones de prueba. f. Localización de todos los soportes de las tuberías, que indiquen su tipo y soportes antisísmicos. g. Localización de las conexiones para el Cuerpo de Bomberos. ARTÍCULO 34. PLANOS EN OCUPACIÓN CON ROCIADORES AUTOMÁTICOS. Para edificios con rociadores automáticos, se deberá incluir, sin limitarse: a. Marca, tipo y diámetro nominal del orificio de cada tipo de rociador automático que se use. b. Localización de la fuente de suministro de agua, con información del caudal y su presión (cisternas, tanques de agua, caseta de bombas, etc.). c. Capacidad de la fuente de suministro de agua. d. Localización de la trayectoria de las tuberías aéreas, empotradas y soterradas con indicación de su diámetro. e. Indicación de la distancia de centro a centro entre los rociadores (detalle típico) y entre los ramales. PROHIBIDA LA VENTA 10 MOPC de la República Dominicana
15 f. Localización de todos los soportes de las tuberías, que indiquen su tipo y soportes antisísmicos. g. Localización de todas las válvulas de control, válvulas de retención, válvulas para drenaje y conexiones de prueba. h. Localización de las conexiones para el Cuerpo de Bomberos. i. Detalle de la columna vertical principal (riser). j. Número de rociadores instalados. k. Área de diseño de los rociadores l. Densidad de los rociadores m. Cantidad de rociadores para el diseño. ARTÍCULO 35. PLANOS EN OCUPACIÓN CON EXTINTORES PORTÁTILES. Para edificios con extintores portátiles, se deberá incluir la localización de cada extintor con su capacidad y tipo en cada piso del edificio. ARTÍCULO 36. PLANOS EN OCUPACIÓN CON DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS. Para el sistema de detección y alarma, los planos deberán incluir, sin limitarse: a. Localización de los dispositivos indicadores (detectores de humo con su tipo, pulsadores manuales, detectores de flujo de agua, etc.). b. Localización e información general de los paneles de control de alarmas. c. Localización de los dispositivos de notificación (alarmas audibles y visibles) en todo el edificio. d. Plano esquemático de la interconexión de los sistemas de indicación y notificación, con información del cableado utilizado. e. Cálculo de la caída de voltaje para determinar el calibre del conductor. SECCIÓN 3 PRESENTACIÓN DEL CÁLCULO HIDRÁULICO ARTÍCULO 37. HOJA RESUMEN. Para los diseños de sistemas con rociadores automáticos y estaciones de manguera, se deberá presentar un resumen conteniendo las siguientes informaciones, sin limitarse: a. Nombre del propietario del edificio. b. Dirección del edificio. c. Tipo de Ocupación, de acuerdo a lo establecido en el Título II. d. Nombre y No. colegiatura del CODIA, del Ingeniero Autorizado. e. Área crítica de diseño para el cálculo hidráulico. PROHIBIDA LA VENTA 11 MOPC de la República Dominicana
16 f. Área de protección por rociador. g. Requerimiento total de agua calculado, incluyendo la demanda de mangueras interiores y exteriores. h. Limitaciones, si las hubieren, en el caso de uso de rociadores de cobertura extendida. i. Premisas establecidas para realizar el cálculo hidráulico. j. Densidad de los rociadores. ARTÍCULO 38. HOJAS DE DETALLE. Se presentarán planos de detalles de las diferentes instalaciones que integran el sistema de supresión de incendios, de acuerdo con las indicaciones de los Artículos 39 y 40. ARTÍCULO 39. COLUMNAS VERTICALES, HIDRANTES Y ESTACIONES DE MANGUERAS. Las hojas con los detalles de los planos, según el cálculo hidráulico para columnas verticales (standpipes), hidrantes y estaciones de mangueras, deberán contener la siguiente información: a. Indicación de la columna vertical, hidrante o estación de manguera, hidráulicamente más críticos. b. Flujo de agua requerido por la columna vertical, hidrante o estación de manguera hidráulicamente más crítica, conforme a los requerimientos de este Reglamento. c. Diámetro nominal de la tubería de cada tramo. d. Longitud de cada tramo de tubería, medida de centro a centro entre los accesorios. e. Longitud equivalente por los accesorios. f. Pérdida de presión por rozamiento en cada tramo/ longitud del tramo. g. Pérdida de presión total entre puntos de referencia o nodos hidráulicos. h. Elevación entre puntos de referencia o nodos hidráulicos. ARTÍCULO 40. ROCIADORES AUTOMÁTICOS. Las hojas con los detalles de los planos, según el cálculo hidráulico para sistemas con rociadores automáticos, deberán contener la siguiente información: a. Identificación de cada uno de los rociadores que inciden en el cálculo hidráulico. La identificación deberá coincidir con la usada en los planos de los rociadores automáticos. b. Descripción de los rociadores, con su correspondiente factor K. c. Identificación de los Puntos de Referencia o nodos hidráulicos. d. Flujo de agua en cada tramo. e. Material de la tubería de cada tramo o ramal principal. f. Diámetro nominal de la tubería de cada tramo. g. Longitud de cada tramo de tubería, medida de centro a centro entre los accesorios. PROHIBIDA LA VENTA 12 MOPC de la República Dominicana
17 h. Longitud equivalente para los accesorios. i. Pérdida de presión por rozamiento en cada tramo/ longitud del tramo. j. Pérdida de presión total entre puntos de referencia o nodos hidráulicos. k. Elevación entre puntos de referencia o nodos hidráulicos. l. Presión requerida en cada punto de referencia o nodo hidráulico. m. Notas que indiquen el punto de inicio de los cálculos, referencias a otras páginas o cualquier dato aclaratorio. n. Diagrama que muestre el área de diseño y las presiones y flujos en cada rociador dentro del área de diseño y los nodos hidráulicos. o. Representación gráfica del cálculo hidráulico completo, que se deberá hacer en papel semilogarítmico (Q1.85) y deberá contener al menos la siguiente información: - Curva de demanda de agua. - Demanda del sistema de rociadores. - Demanda de las mangueras. ARTÍCULO 41. USO DE SOFTWARE PARA EL CÁLCULO HIDRÁULICO. En el caso de usarse un software comercial especializado en el cálculo hidráulico para sistemas de protección contra incendios, la información requerida en los Artículos 37 y 40 o cualquier otra que sea necesaria para la debida interpretación de los planos, cálculos y especificaciones, deberán estar traducidas al español, en el caso de que los resultados se presenten en otro idioma. CAPÍTULO VII INSPECCIÓN Y PRUEBA ARTÍCULO 42. Durante el proceso constructivo, el Director de la Obra deberá realizar las pruebas correspondientes para garantizar que todas las partes del sistema contra incendio funcionen, según lo indican las especificaciones de cada equipo y de acuerdo a los niveles establecidos en las especificaciones de instalación, antes de cubrir cualquier parte de ella. ARTÍCULO 43. El Director de la Obra deberá solicitar a El MOPC, las inspecciones de lugar para cada una de las instalaciones de los Sistemas de Seguridad y Protección Contra Incendios. ARTÍCULO 44. El inspector verificará que la instalación cumple con los planos y las especificaciones del proyecto, y funciona de acuerdo a los lineamientos establecidos en este Reglamento y en el formulario de inspección correspondiente. ARTÍCULO 45. Todas las instalaciones deberán ser probadas, según lo establecido en las Normas NFPA correspondientes o cualquier otra norma internacionalmente aprobada. PROHIBIDA LA VENTA 13 MOPC de la República Dominicana
18 TÍTULO II APLICACIÓN DEL REGLAMENTO SEGÚN OCUPACIÓN Y RIESGO DE LA EDIFICACIÓN CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES ARTÍCULO 46. Este Reglamento será aplicado a todas las ocupaciones reguladas en este Título II, de acuerdo a lo indicado en los Capítulos II al VI. ARTÍCULO 47. Todas las edificaciones y estructuras deberán cumplir con los requisitos de seguridad y de protección contra incendios establecidos en el Título III, de este Reglamento. ARTÍCULO 48. La clasificación de edificaciones establecida en este Reglamento, no necesariamente coincide con la de otros reglamentos que las clasifican atendiendo a otros objetivos. ARTÍCULO 49. En caso de estructuras especiales y de ocupación múltiple, ya sean mixtas o separadas, serán aplicados, además, los requisitos indicados en los Capítulos V y VI, de este Título II, respectivamente. ARTÍCULO 50. Las ocupaciones no tratadas en este Reglamento serán reguladas según la Norma NFPA 101, u otras normas internacionales reconocidas y aceptadas por El MOPC. CAPÍTULO II CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES ARTÍCULO 51. Las edificaciones serán clasificadas en atención a los criterios establecidos en el presente Capítulo II. ARTÍCULO 52. GRUPO A ALMACÉN. Una ocupación donde la función primaria es almacenar o proteger bienes, mercancías o productos, vehículos o animales. Las ocupaciones para almacenamiento se caracterizan por la presencia de un número relativamente pequeño de personas, en relación con su superficie. PÁRRAFO. Las ocupaciones para almacenamiento se caracterizan por una presencia de un número relativamente pequeño de personas, en relación con su superficie. Entre esta clasificación se incluyen, sin ser limitativos: 1. Graneros 2. Almacenamiento por alto volumen de petróleo 3. Frigoríficos 4. Hangares (únicamente para almacenamiento) 5. Estructuras para estacionamiento 6. Establos 7. Terminales de camiones y marítimas 8. Depósitos PROHIBIDA LA VENTA 14 MOPC de la República Dominicana
19 ARTÍCULO 53. GRUPO E EDUCATIVA O DE ENSEÑANZA. Ocupación utilizada para fines educativos hasta el nivel de educación media (duodécimo curso), por quince (15) personas o más, durante un período de cuatro o más horas por día, o más de doce (12) horas por semana. PÁRRAFO. La ocupación para enseñanza o educación se diferencia de una ocupación para reuniones públicas, en que en la primera están presentes regularmente los mismos ocupantes; entre las que se agrupan las siguientes: 1. Academias 2. Jardines infantes 3. Escuelas y Colegios ARTÍCULO 54. GRUPO G GUARDERÍAS. Ocupación donde quince (15) o más usuarios reciben cuidados, manutención y supervisión por parte de personas que no son sus parientes o tutores legales, durante menos de 24 horas diarias. PÁRRAFO. En la ocupación para Guarderías están incluidos los siguientes tipos y los jardines de Infancia que ofrecen clases para niños que requieren atención durante todo el día. 1. Guarderías para adultos, excepto si son parte de una ocupación sanitaria. 2. Guarderías para niños. 3. Hogares de día. 4. Clases en jardines infantiles inherentes a las ocupaciones para guarderías de niños. 5. Escuelas de párvulos. ARTÍCULO 55. GRUPO H HABITACIONAL O RESIDENCIAL. Una ocupación donde se proporcionan facilidades y alojamiento para dormir, con fines diferentes al cuidado de la salud o al penitenciario y correccional. La ocupación puede ser transitoria (hoteles, moteles o casas de hospedaje), como permanente (apartamentos, viviendas individuales o dúplex, monasterios, conventos, asilos, centros de acogida). PÁRRAFO. La ocupación Habitacional o Residencial se caracteriza por proporcionar facilidades y alojamiento para dormir con fines diferentes al cuidado de la salud o al penitenciario y correccional. La ocupación puede ser transitoria o permanente. Las ocupaciones transitorias se refieren a los siguientes tipos: a) Hoteles y Moteles: Edificio o conjunto de edificios bajo una misma administración, en los cuales se provee alojamiento para dormir a más de 16 personas y es usado de manera temporal para hospedaje, con o sin alimentación. b) Viviendas Individuales y Dúplex: Edificios que contienen una o dos unidades de vivienda, con instalaciones independientes de cocina y baño, respectivamente. c) Casas de Huéspedes o Pensiones: Edificio o parte del mismo que no clasifica como vivienda individual o dúplex, que provee alojamiento para un total de 16 personas o menos, de manera temporal o permanente, sin personal de servicio para atención personal, con o sin alimentación; pero sin instalaciones separadas de cocina para ocupantes solos. d) Edificio de Apartamentos: Un edificio o parte del mismo que contiene tres o más unidades de vivienda con instalaciones independientes de cocina y baño. e) Dormitorio: Un edificio o espacio de un edificio en el cual se provee alojamiento para dormir a más de 16 personas no miembros de una misma familia, en la misma habitación o conjunto de PROHIBIDA LA VENTA 15 MOPC de la República Dominicana
20 habitaciones asociadas, bajo una ocupación colectiva y una misma administración, con o sin alimentación; pero con instalaciones individuales de cocina. f) Asilos y Centros de Acogida: Los siguientes son ejemplos de instalaciones clasificadas en este tipo, por contener una disposición para alojamiento de personas en grupo, discapacitadas física o mentalmente, que: 1) Asisten normalmente a escuelas comunitarias, a ceremonias religiosas de la comunidad o que utilizan las instalaciones comunitarias de otra manera. 2) Reciben capacitación comunitaria para vivir independientemente, para trabajar con remuneración u otras actividades relacionadas. 3) Brindan servicios de cuidados personal, pero no se proporcionan cuidados de enfermería. 4) Prestan servicio de rehabilitación social, alcoholismo, farmacodependencia o salud mental, que brindan atención personal; pero no a pacientes críticos, ni para prestar servicios de enfermería. 5) Instalaciones de vivienda asistidas. ARTÍCULO 56. GRUPO I INDUSTRIAL. Ocupación donde se manufacturan productos o donde se llevan a cabo operaciones, tales como: procesamiento, ensamblado, mezclado, embalaje, acabado, decorado o reparación. PÁRRAFO 1. La ocupación Industrial incluye al menos las siguientes: 1. Plantas de lavado en seco. 2. Fábricas de todo tipo. 3. Plantas procesadoras de alimentos. 4. Plantas de gas. 5. Hangares (para servicio / mantenimiento). 6. Lavanderías. 7. Plantas eléctricas. 8. Estaciones de bombeo. 9. Refinerías. 10. Aserraderos. 11. Centrales telefónicas. 12. Laboratorios, diferentes a los de terapia física, de computación y otros no industriales. 13. Un área de mantenimiento en cualquier ocupación. PÁRRAFO 2. En el caso de los laboratorios, para definir una clasificación de la ocupación diferente a la industrial, el MOPC analizará cada caso individualmente, dependiendo de la extensión y la naturaleza de los riesgos asociados, entre los que se consideraría el laboratorio de terapia física, de cómputos o similares. ARTÍCULO 57. GRUPO M MERCANTIL (COMERCIAL). Una ocupación utilizada para la exhibición y venta de mercancías. PÁRRAFO. Las ocupaciones mercantiles incluyen lo siguiente: 1. Tiendas por departamentos. 2. Farmacias. 3. Restaurantes con menos de 50 personas. 4. Centros comerciales individuales o agrupados (Plazas Comerciales). 5. Mercados. 6. Supermercados. PROHIBIDA LA VENTA 16 MOPC de la República Dominicana
Plan de Manejo de Emergencias para Edificios de Oficina y Centros Comerciales. José Ignacio Quirós
Plan de Manejo de Emergencias para Edificios de Oficina y Centros Comerciales José Ignacio Quirós Antecedentes Históricos 25- Marzo- 1911 Triangle Shirtwaist Factory Edificio Singer 47 187 M. Triangle
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: CURSO PARA INSPECTORES TÉCNICOS - PCCI PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: CURSO PARA INSPECTORES TÉCNICOS PCCI TEMA 13 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ROCIADORES
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ROCIADORES INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ROCIADORES 1-4.7* Clasificación de ocupaciones. En esta norma, la clasificación de las ocupaciones se refiere únicamente a la instalación
Seguridad - Señalización de edificios Condiciones básicas
NORMA CHILENA OFICIAL NCh2189.Of92 Seguridad - Señalización de edificios Condiciones básicas Preámbulo El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su cargo el estudio y preparación
PERUANA 2012 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias - INDECOPI Calle de La Prosa 104, San Borja (Lima 41) Apartado 145 Lima-Perú CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS
Código: P-PI-P05-F05 Versión: 11 Página 1 de 6
Los planos deberán entregarse como se indica a continuación: Un (1) juego de planos originales, debidamente firmados. Un (1) juego de copias de planos, debidamente firmadas Dos (2) copias en medio magnético
CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PERUANA 2004 Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales - INDECOPI Calle de La Prosa 138, San Borja (Lima 41) Apartado 145 Lima-Perú CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA CLASSIFICATION
Technical Fire Service, Inc. Inspección, Instalación, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Protección Contra Incendios
Technical Fire Service, Inc. Inspección, Instalación, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Protección Contra Incendios » Technical Fire Service,Inc fue fundado el 7 de agosto del 2001, por sus actuales