Source: http://docplayer.fr/1241320-Commune-de-toufflers-vilogia-in-situ-architectes-construction-de-10-logements-et-de-surfaces-commerciales-rue-des-ecoles-cctp.html
Timestamp: 2016-10-22 07:56:09+00:00
Document Index: 93114885

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐COMMUNE DE TOUFFLERS VILOGIA IN SITU Architectes CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS ET DE SURFACES COMMERCIALES Rue des Ecoles-CCTP
1 COMMUNE DE TOUFFLERS VILOGIA IN SITU Architectes CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS ET DE SURFACES COMMERCIALES Rue des Ecoles-CCTP 11 LOT PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE GAZ / VMC PRESCRIPTIONS GENERALES CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux de plomberie comprennent : - Les études, calculs et dessins d exécution, - La fourniture, le transport à pied d œuvre, le stockage et la pose de tous matériaux et appareils électriques, - L ensemble de distributions et évacuations eau. - Le tracé des trous, percements et trémies, rebouchages - La désinfection des installations, - Les joints d étanchéité entre appareils sanitaires et murs ou cloisons, - Le maintien en bon état ainsi que la réfection et le remplacement de toutes les pièces qui se seraient révélées défectueuses pendant le délai de garantie, à l exclusion de la remise en état des avaries pouvant survenir du fait de l usure normale et d une mauvaise utilisation des installations. Dessins d exécution et coordination Ceux-ci seront obligatoirement remis à l Architecte, au bureau de contrôle ainsi qu au Maître d Ouvrage, dans un délai de 15 jours avant exécution par quelque entreprise concernée que ce soit. Concerne, les plans et dessins d exécution, les calculs et schémas, les plans de réservations cotés et repérés, les autorisations et vérifications diverses. - Confirmer au lot VRD la position et les sections de raccordements avec les débits nécessaires. - Communiquer au lot G.O les réservations et attentes cotées. - Communiquer à l électricien les positions des raccordements et les puissances nécessaires - Confirmer aux entreprises de cloisons, doublages, faux plafonds et menuiseries intérieures les positions des éventuelles trappes de visite ainsi que les passages prévus en tout type de réseaux et encombrement des appareils. - Positionner et caractériser sorties en toitures pour couvreur. Liaison avec les services publics L entreprise se mettra en rapport avec les services concessionnaires et les services de sécurité pour obtenir tous les renseignements utiles à l exécution des travaux. Elle devra se soumettre à toutes vérifications et visites des représentants de ce service, et fournira tous les renseignements et notes de calculs qui lui seront demandés. L entrepreneur du présent lot se mettra en rapport dans des délais suffisants avec la société concessionnaire distributrice d eau ainsi qu avec le lot VRD, pour obtenir toutes précisions nécessaires sur la qualité et la pression de l eau desservie, ainsi que sur les limites de prestations entre les ouvrages effectués par ladite société les autres corps d état et lui-même. Les obligations de l entrepreneur commencent où s arrêtent celles de la société distributrice ou celles des lots VRD. Tous les éléments de liaison entre les deux 912 responsabilités seront réalisés conformément aux indications du service concessionnaire. L entrepreneur informera les autres entreprises des compléments d installation qui seraient éventuellement à effectuer par d autres corps d état. Avant la réception des ouvrages, l ensemble des réseaux d alimentation sera désinfecté et nettoyé par le présent lot. Les compteurs seront relevés après l ensemble de tous les essais nécessaires au contrôle des installations et les consommations d eau seront supportées par le présent lot. Les installations tant en eau, en vidange, et en gaz devront satisfaire aux normes et réglementations en vigueur que ce soient les DTU, les normes, les arrêtés préfectoraux, le règlement sanitaire départemental ou les règlements concernant l isolation acoustique ; à noter qu au niveau acoustique, un soin particulier devra être apporté à la réalisation des ouvrages, compte tenu des exigences. Précautions contre le bruit L entreprise devra prendre toute précaution pour éviter la production et la propagation des bruits provoqués par les divers appareils de son installation. Elle devra en conséquence s attacher à n installer que des appareils aussi silencieux que possible et à les monter en les isolant des murs, cloisons ou éléments de gros œuvre au moyen de dispositifs spéciaux. Elle fera son affaire de tous supports, tous revêtements, toutes manchettes souples et raccords antivibratiles qui seraient nécessaires. Les gaines techniques intérieures au logement seront recoupées au droit des planchers avec un matériau ayant les mêmes caractéristiques acoustiques que le plancher. Entre autre, l entreprise devra interposer des bagues en matériaux résiliants à toutes fixations par colliers. Elle prévoira tous les antibéliers nécessaires, ainsi que les ventilations primaires de chutes. L ensemble de ces dispositifs devra aboutir à livrer une installation silencieuse, ne pouvant gêner en rien les occupants. (Voir note sur le qualitel) QUALITE DES TRAVAUX L entrepreneur devra considérer que tous les documents, normes, DTU, parus à la date de signature du marché fixent les conditions imposées aux matériaux et à leur mise en œuvre. Ces vérifications ne diminueront en rien la responsabilité de l installateur qui restera pleine et entière jusqu à l expiration du délai de garantie. ATTENTION : les descriptions techniques mentionnées au présent CCTP sont indicatives et ne dispensent pas l entreprise de vérifier la concordance de ces dernières vis à vis des derniers textes et règlements en date, ou de signaler toute incohérence qu elle relèverait. L entreprise est considérée qualifiée et responsable pour cela. Pour mémoire : NFP plomberie sanitaire pour habitation, DTU 60.1calculs installations plomberie DTU 60.1, 60.2, à 33, 60.5, 60.10, NFD : , , , , , , et 104, , , à NF E : et NFEN 200. NFP , , , , , , et NFP à 213, NFP Normes classe P41 distribution eau et P 43 robinetterie, Normes classe D pour équipements sanitaires, Arrêtés, règlements et prescriptions fabricants, concessionnaires, règlement départemental, NRA, NFC et C installations électriques basse tension. DTU 61.1 installations gaz NFD 30/35 P 50/52, etc pour le chauffage. 923 Toute les canalisations seront estampillées NF avec respect des codes suivant destination. Une attention particulière sera prêtée au respect de la sécurité incendie : notamment gaz, électricité, Ventilation mécanique contrôlée, etc Les prescriptions du bureau de contrôle seront soigneusement observées (voir rapport). NB : Il est demandé à l entreprise de soigner tout particulièrement ses rebouchages, calfeutrements, fourreaux divers, etc permettant une livraison parfaite au peintre. Il devra toute reprise à ses frais. LABELS NB : Respect des labels à obtenir : Qualitel, Demande du bureau de contrôle, Etude thermique, BBC 2005 et notamment Etanchéité à l air à assurer, attention aux calfeutrements. Réglementation Acoustique Réglementation PMR Réglementation incendie Constatation des défauts Les défauts de conformité seront constatés, en particulier, au moyen des opérations suivantes : Exécution des essais COPREC, à programmer dans le planning de réalisation et diffusion au Maître de l ouvrage, au Maître d œuvre et au Contrôleur technique. Vérification à vue, essais simples sur chantier, essais en cours de travaux, incidents à la mise en œuvre, essais de réception en usine, essais en laboratoire. Les essais en usine et en laboratoire ne seront effectués que sur demande expresse du Maître de l ouvrage. Essais calculs et vérifications des installations Les essais et vérifications de fonctionnement des installations seront réalisés par l entrepreneur, conformément à la liste qui fait l objet du document technique COPREC N 1 et ce à sa charge. De plus, l entrepreneur fournira les PV correspondant à ces essais et vérifications. Ils seront rédigés suivant les prescriptions du document technique COPREC N 2. Le Contrôleur technique participera aux essais. Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, l entreprise sera tenue de commencer dans le délai de 8 jours, et à ses frais, toutes modifications, réparations ou adjonctions nécessaires sans entraver le fonctionnement des installations. Après exécution de ces travaux, il sera procédé à des nouveaux essais ; s ils n étaient pas encore satisfaisants, l installation pourrait être refusée en tout ou partie. L entrepreneur devra le calcul de déperdition pièce par pièce suivant demande de certification Qualitel et le niveau attendu dans l étude thermique. Pièces à remettre Avant la remise en service des installations, l entreprise devra les DOE complets à l Architecte. Chaque dossier comprendra : Le plan des installations des différents équipements. Les schémas des installations telles qu elles sont exécutées avec le repérage des différents matériels utilisés. Les calculs de déperdition pièce par pièce. Les notices techniques des matériels mis en œuvre. Les consignes d exploitation. 934 L entrepreneur fournira un mois avant l occupation des locaux, les certificats d étanchéité au GDF et récépissés de ces certificats à l Architecte. QUALIGAZ ORIGINE DES PRESTATIONS EAU FROIDE : Pour les cellules commerciales : Les points de départ des installations sont les arrivées de l alimentation en eau posées par le service des eaux en fosse compteur en limite de propriété. (1 comptage pour chaque cellule commerciale) - Compteur fourni posé par Eaux du Nord en regard compact. A partir du du comptage général, le plombier effectuera les liaisons jusqu aux points d interface en intérieur de chaque cellule : Fourreaux + Polyéthylène jusque attentes des cellules commerciales : 1 vanne générale d arrêt pour chaque cellule. 1 vanne secondaire par point de puisage en attente. Pour le collectif : Les points de départ des installations sont les arrivées de l alimentation en eau posées par le service des eaux en fosse compteur en limite de propriété. (1 comptage pour l immeuble en fosse à eau et alimentation de la cage par polyéthylène sous fourreau au présent lot) - Compteur fourni posé par Eaux du Nord, Fosse par le VRD. A partir du disconnecteur et du comptage général, le plombier effectuera les liaisons jusqu aux points de distributions : Polyéthylène jusque pied de colonne de la cage, distribution en colonne et départ de la colonne montante vers chaque appartement avec manchettes de décomptage et vannes d arrêt bille en amont et en aval des manchettes (une société choisie par VILOGIA aura la charge d équiper raccorder les décompteurs sur les manchettes). Le plombier aura la charge des décompteurs sur manchette en gaine palière : 1 pour chaque logement, +1 comptage séparé + vanne d arrêt en pied de colonne. Compteur s volumétriques classe C, conformes loi SRU, rétrocédables LMCU/SEN+étiquetage. Alimentation du point de puisage en local poubelles des logements incongelable. Les diamètres des canalisations seront à déterminer suivant les débits et le nombre d appareils à desservir. L installateur prévoit toute disposition pour le respect du Label Qualitel, (notamment acoustique). NB : toute vanne ou commande devra être accessible aux PMR. EAU CHAUDE SANITAIRE : L eau chaude sanitaire sera produite par des chaudières mixtes individuelles + ballon ECS électrique pour le local entretien Installation sera conforme à l arrèté du 30 nov 2005, relatif à la prévention des risques liés aux legionelles et des risques de brûlures, l installation permettra la limitation à 50 C maxi pour le risque de brûlure. 945 GAZ NATUREL : Les points de départ des installations sont les coffrets Gaz posés par le maçon en façades et qui seront équipés de vanne de coupure générale par le concessionnaire. (1 coffret pour le collectif) EVACUATIONS : Le plombier exécutera l ensemble du réseau E.U et E.V intérieur jusqu aux attentes de dalle rez (posées par le GO suivant plans préalablement communiqués par le présent lot) et comprenant : - Les canalisations de raccordement des appareils - Les colonnes montantes - Les ventilations primaires (Les descentes E.P extérieures sont réalisées par le couvreur) DESCRIPTION DES OUVRAGES PRINCIPE : Base de calcul pression : l entreprise se rapprochera des services concédés et des lots VRD, pour connaître la pression desservie dans le secteur. L étude sera faite de telle manière que la pression d eau sera toujours supérieure à 1.5 bars au dernier niveau (la pression d alimentation en eau sera toutefois limitée à 3 bars). La présente prestation comprendra si nécessaire la pose d un surpresseur ou d un réducteur de pression. Limites de prestations avec les autres entreprises : alimentation eau et évacuation du générateur compris raccordements selon réglementation au présent lot. Alimentation et protection électrique : lot électricité QUALITE DES MATERIAUX a) Canalisations principales : Par tuyau polyéthylène. Canalisations secondaires et piquages appareils en tube cuivre encastrés en dalle sous fourreaux (PER) (14/16 baignoire et douche, évier et lavabo 12/14, wc 10/12). Nourrice de répartition à prévoir sous l évier de la cuisine. L entreprise fournira les manchettes permettant la fourniture d eau provisoire avant la pose des compteurs. Les colonnes montantes comporteront un tube témoin en pied et un anti bélier en tête de type LYDIS ou oléopneumatique. Toute canalisation située en volume non chauffé sera calorifugée au présent lot. Fourreaux souples et étanches aux bruits aériens pour traversées de structures et parois, cloisons, etc, pose sur colliers isophoniques Atlas b) Canalisations eau chaude En tube cuivre encastré sous fourreaux de section et types identiques à ceux de l Eau froide, desservant les appareils : Evier, Baignoire, lavabos, Douches. 956 c) Evacuations Canalisations en PVC. C de qualité PF. Marquées NF, conformes aux normes en vigueur. Brides de série PN 10. Chutes EU/EV en PVC (système Chut unic pour le collectif) en ensemble des réseaux du bâtiment jusque toutes attentes compris raccordements au niveau bas du rez de chaussée. Sections à faire agréer par bureau de contrôle. (Baignoire, évier douche et M.A.L en 40, lavabos et vidanges générateur en 32, WC en 100, les vidanges baignoires et lavabos seront distinctes jusqu au collecteur. Sujétion d évacuation en attente pour future douche PMR sous baignoire incluse. Les raccordements des collecteurs sur les attentes seront exécutés au moyen de réducteurs et de joints souples. Les colonnes verticales collectrices seront ventilées hors toiture par des ouvrages fournis et posés par le couvreur. Les raccordements et les joints d étanchéité entre les collerettes sont à la charge du présent lot. Appareils desservis Seront alimentés en eau froide les logements équipés de : 1 générateur mixte 1 baignoire ou douche 1 ou 2 lavabo(s) 1 évier 1 cuvette de WC 2 prises pour machines à laver (en cuisine, en salle de bain ou rangement/cellier) selon plans. Pour le collectif : Alimentation EF calorifugée en locaux techniques concernés + siphon de sol (local poubelles du collectif) Cellules commerciales : Alimentation EF calorifugée + évacuations en attente bouchonnées. Seront raccordés en eau chaude sanitaire : L évier, la baignoire et/ou douche, le(s) lavabo(s) des logements. Robinetterie de distribution E.F : - Vannes d arrêt seront de type vannes à bille. Robinet d arrêt ¼ tour à boisseau sphérique pour chaque secteur desservi : WC, SDB, Cuisine + un pour circuit eau chaude et un pour circuit EF. - Robinet double service avec raccord pour alimentation MAL en cuisine, salle de bains, et/ou cellier selon plans. - Robinet d arrêt d alimentation du chauffe eau, de l alimentation des salles de bains, et de l alimentation des cuisines. - 1 robinet de service calorifugé avec purge (antigel) dans le local poubelles du collectif avec ouverture par clé (ce robinet aura un dispositif de protection de type HA sur le nez fileté ou incorporé). 967 10.3 APPAREILS SANITAIRES Fourniture et pose : Gamme sanitaires Porcelaine vitrifiée blanche de marque estampillée NF avec robinetterie chromée à tête céramique. Baignoire en acier émaillé. Tous les appareils s entendent complets et équipés, en état de marche parfaite. Classement des robinetteries : - E1 C2 A2 U3 : éviers lavabos et douche - E3 C2 A2 U3 : baignoires - Robinet flotteur WC classement NF 1; LAVABOS En porcelaine vitrifiée, blancs, dimensions environ 60x45 sur colonne Bonde et bouchon par tirette et vidage laiton. Siphon NF laiton a culot réglable en hauteur sortie à visser pour tube diam. 32 garde d eau 60 mm. Fixation par attaches fonte. ALLIA Bastia ou PORCHER Ulysse. Robinetterie Mitigeur monotrou lavabo bec fondu, raccordement par flexible équipé de cartouches avec limiteur de température et de débit, avec commande de vidage par tirette. PIEL Lorys plus H1598 AA. Ou ROCCA Victoria Plus BO ou équivalent WC Compris accessoire de pose et raccordements. Abattant double en PVC blanc. Le robinet flotteur de chasse (type mpmp) devra répondre obligatoirement aux caractéristiques suivantes : Temps de remplissage inférieur à 1 minute. Niveau sonore de première catégorie db (A) en respect de la norme NFP Fermeture rapide par piston. Fixation cuvette par vis inox avec cache tête. Robinet d arrêt en L nikelé, y compris raccord de fixation. Double mécanisme silencieux avec double bouton pour économiseur d eau : 3 / 6 litres. Idéal Standard, Jacob Delafon. Abattant double thermodur démontable type SIAMP ou équivalent BAIGNOIRES Dimensions selon plans (L = 1,70 m minimum). En acier émaillé, blanc. Livrées complètes. Habillage de baignoire en stratifié blanc hydrofuge, réglable type Cuisinord série CTBH compris retour selon cas inclus. Tasseau servant de butée au sol. Vidange à chaînette, siphon Viega NF Polypropylène, Bonde laiton. La baignoire sera désolidarisée en pieds et en murs. Insonorisation en sous face. Marque : ROCCA, ARISTON ou équivalent. Robinetterie Mitigeur bain/douche bec fixe avec aérateur, inverseur automatique et clapet anti retour, raccordement par flexible équipé de cartouches avec limiteur de température et de débit, avec commande de vidage incorporé et bonde à clapet. Douchette 1 jet simple flexible laiton 1.75 m, barre support mural de douchette. PIEL Lorys plus H1593 AA. Ou ROCCA Victoria Plus BO ou équivalent DOUCHE 978 Sans objet EVIER En inox 18/10ème embouti monobloc. Dimensions : 120 x 60 2 cuves + égouttoir, pose avec cadre bois. Insonorisation en sous face. Compris trop plein, bonde bouchon à chaînette, tubulaire de raccordement des 2 cuves, vidage, siphon polypropylène qualité sanitaire NF. BENTHOR série monobloc 11 B BGC. Robinetterie d éviers : Robinetterie Mitigeur monotrou évier bec fondu orientable, raccordement par flexible équipé de cartouches avec limiteur de température et de débit, pose sur plaque de renfort spécial évier. PIEL Lorys plus H1597 AA. Ou ROCCA Victoria Plus BO ou équivalent. Meuble évier : Meuble de 120 x 60 sur 6 pieds réglables à 3 portes. Panneaux stratifiés 16mm hydrofuge 2 faces blanches, y compris fond et tablette montage par excentriques, charnières invisibles clipsables avec ouverture à 110, double bandeau de 32mm, avec plinthe et retour. Demi étagère Livré complet charnière à ressort invisibles DEVERSOIR Déversoir mural composables de type ALLIA PUBLICA ou similaire avec grille porte-seau mobile de 45 x 34 cm, avec bonde à grille. En grès émaillé blanc. Fixation par attaches fonte. Robinetterie Mélangeur mural 2 trous avec bec mobile. Dispositif de contrôle d usage par carré. Situé en local poubelles. NB au présent lot Ballon ECS 50 L en local entretien JOINTS A LA POMPE Joints réalisés par mastic silicone type UTASIL, fongicide, blanc, mis en place à la pompe autour de tous les appareils sanitaires et éviers ATTENTES MACHINES A LAVER Prévoir une alimentation avec robinet d arrêt en laiton chromé à nez fileté (PIEL 4253) et une évacuation PVC siphonnée et bouchonnée, pour les machines à laver le linge et les lavevaisselles sortie 20/27. (2u : en cuisine et(ou) en rangement-cellier et(ou) en SDB selon plans GAZ DE VILLE a) Liaison entre coffret et pénétration en logements Le réseau gaz au présent lot prend son départ aux coffrets de façades en limite de propriété posés vides par le G.O, et équipés d une coupure générale par GDF. Les compteurs de chaque logement du collectif se trouveront en gaines palières à chaque niveau. Le présent lot assure toute la distribution gaz à partir de tous ces points. 989 Logement collectif : Liaisons cuivre encastrées sous fourreaux à charge du présent lot depuis coffrets jusqu au hall, puis remontée en façade du hall protégée par une tôle métallique laquée et perforée- ventilée (couleur au choix de l architecte) puis pénétration en hall et cheminement apparent en joues de faux plafond jusqu aux colonnes montantes du collectif, puis colonne montante (cuivre) en gaine palière. A partir de cette colonne, départ de la distribution des appartements jusqu aux points de puisage. L amenée du gaz au droit du générateur (tube cuivre 16/18) et le raccordement sur l appareil, ainsi qu au droit de l emplacement du futur appareil de cuisson sont à charge du présent lot, crosse et prise ROAI aux dernières normes (compris flexible gaz type vissinox, 1.50 m garanti 10 ans). Robinet d arrêt à boisseau à l entrée du réseau de distribution de chaque logement. NB : Mise en place d un dispositif de déclenchement automatique de coupure d alimentation de l appareil de cuisson conformément à l arrêté du 26 juin 1996, applicable depuis le 1 er Juillet DOCUMENTS A FOURNIR ESSAIS DOCUMENTS A FOURNIR - plan d exécution des ouvrages - dossier des ouvrages exécutés - notice explicative des installations et des appareils - certificats - un relevé des niveaux de réception aux différents points de l installation ESSAIS A réaliser conformément aux documents COPREC et réglementation en vigueur. ENTRETIEN L entreprise devra l entretien en garantie totale sur toute la plomberie jusqu au constat de parfait achèvement CHAUFFAGE GAZ : PRESCRIPTIONS GENERALES Dessins d exécution Calculs : Ceux-ci seront obligatoirement remis à l Architecte, au Bureau de Contrôle ainsi qu au Maître d Ouvrage, avant toute exécution. L entrepreneur du présent lot doit les plans d exécution et notes de calculs qu il transmettra au Maître d œuvre et aux bureaux de contrôle. A charge de l entrepreneur de fournir le calcul de dimensionnement des émetteurs de chaleur qui sera réalisée sur la base des déperditions pièce par pièce. Il devra également fournir au lot GO dès le début du chantier toute information et prescription nécessaire pour ses réservations ou encastrements. De même pour la coordination avec le lot Plomberie Sanitaire. Le présent lot se mettra en rapport avec les concessionnaires pour réaliser une installation conforme à leurs exigences. 9910 Le calcul des installations sera conforme aux règles en vigueur concernant l aération des logements et les coefficients thermiques. Travaux non compris au présent lot : - La fourniture et la pose du coffret gaz - L amenée du courant électrique à proximité de chaque générateur et du thermostat d ambiance - Les percements dans les parties neuves en béton relatifs au passage des canalisations au niveau des planchers et murs. A ce sujet, et avant le début des travaux de GO et au maximum 3 semaines après la signature du marché, l entrepreneur de chauffage devra remettre au maçon les plans de son installation, lui indiquant les points précis des passages des canalisations en vue des réservations des trous nécessaires dans les parois. Si cette clause n était pas respectée par l entrepreneur de chauffage, les percements seraient exécutés aux frais du présent lot. Les rebouchages sont dus au présent lot MISE EN ROUTE DES INSTALLATION Les mises en fonctionnement des installations de chauffage seront effectuées par l entrepreneur à la demande du Maître de l Ouvrage. Les interventions de mise en fonctionnement pourront s effectuer : - soit à l entrée dans les lieux attribués - soit au début de la période de chauffe, dans les logements non attribués. L entrepreneur fournira tous les renseignements nécessaires et les notices d entretien aux attributaires. Toutes les mises en route pour essai des installations ou pour les besoins de pré-chauffage du chantier seront exécutés par l entreprise et sous sa responsabilité. L entrepreneur du présent lot devra fournir, au moins, un mois avant la réception provisoire les certificats de conformité permettant l ouverture des branchements par Gaz de France. Qualigaz QUALITE DES MATERIELS Les spécifications de la solution de base permettent de situer le niveau des qualités des matériels employés. Les appareils et matériaux employés devront être de la meilleure qualité, répondant exactement aux conditions nécessaires à la bonne exécution des travaux. Le matériel sera conforme aux dernières normes et prescriptions des DTU correspondant à l ensemble de la prestation. Les matériels et appareillages, faisant l objet d un agrément ou d un label de qualité, devront avoir obtenu le label. Les marques d appareils similaires indiquées dans le présent devis et répondant aux caractéristiques demandées pourront être adoptées dans le devis de l entrepreneur du présent lot. Le Maître d œuvre et le contrôleur technique se réservent le droit de refuser un matériel dont les caractéristiques ne correspondent pas au matériel de référence PRESENTATION DES MATERIELS L entrepreneur sera tenu dès la signature du marché de présenter ses matériels au choix définitif du Maître d œuvre BASE TECHNIQUE DES INSTALLATION 10011 LABELS : Respect des labels à obtenir : Qualitel, demande du bureau de contrôle, Etude thermique, BBC NB : attention aux essais d étanchéité à l air et aux calfeutrements. Réglementation acoustique, réglementation PMR, réglementation incendie TEMPERATURE A GARANTIR La puissance de l installation sera conforme au calcul des déperditions, seuls les corps de chauffe seront pris en compte pour équilibrer le calcul des déperditions. Température intérieure du logement à prendre en compte : - Chambre : 18 C - Bains : 22 C - Autres pièces habitables : 19 C L entrepreneur se rapprochera de Gaz de France pour connaître la nature du combustible RENOUVELLEMENT D AIR Les déperditions dues au renouvellement d air seront cumulées : 1/ pertes par VMC 2/ pertes par infiltration Amenée d air frais par les pièces principales : - chambres 30 m3/h - séjours 75 m3/h Extraction de l air vicié par les pièces de service : - WC 30 m3/h - salles de bains 30 m3/h - cuisines 60 à 90 m3/h TYPE D INSTALLATION Chauffage central individuel, au gaz de ville, à eau chaude puisée, température 60 /40. La production de chaleur s effectuera par des chaudières individuelles fonctionnant au gaz naturel. Pression hydraulique maximum d utilisation : Chauffage : 3 bars Sanitaire : 10 bars DISTRIBUTION DU FLUIDE CHAUFFANT Système bitube. La distribution aux appareils d émission de chaleur s effectuera suivant le principe à canalisations «aller et retour». L eau sera puisée par un accélérateur incorporé au générateur CHAUDIERES Générateur mural mixte assurant le chauffage et la production d eau chaude sanitaire instantanée, conforme aux normes AFNOR NF D La puissance des générateurs sera déterminée pour assurer à la fois les déperditions, y compris renouvellement d air, ainsi que les calories nécessaires à la production d ECS. Les vases d expansion fermés seront incorporés aux chaudières. Attente pour vidange incluse. 10112 Evacuation des gaz brûlés réalisés par ventouse en façade avec distance minimum à respecter vis à vis des baies et suivant toute réglementation. Chaudières à haut rendement 23 KW minimum allumage électronique et à micro accumulation. Marque : SAUNIER DUVAL Themaplus condens F 30 E (ventouse) ou équivalent, départ chaudière CANALISATIONS Au présent lot toute la distribution de chauffage (entre générateur et radiateurs) intérieure au logement se fera en tube cuivre écroui. Le réseau sera de type bitube. Aucun diamètre ne sera inférieur à 12/14. Des canalisations pourront être encastrées en dalles pour traversantes principales. Elles seront alors gainées et conformes à la réglementation en vigueur (Avis technique à fournir). Une attention particulière devra être accordée à l isolation acoustique en particulier en traversée de structures avec gainage résilient parfaitement jointif et calfeutré dans fourreaux en caoutchouc synthétique. Les canalisations seront supportées par des colliers à contrepartie démontable avec interposition d un embout Gainojac permettant la libre dilatation des canalisations tout en absorbant les bruits. Toutes les canalisations eau chaude passeront en volume habitable. L alimentation des corps de chauffe et le retour du fluide chauffant s effectueront par tuyauteries distinctes. Les vitesses limites dans les canalisations ne devront pas dépasser les valeurs suivantes : - canalisations horizontales 0,60 ml/s - raccordements radiateurs 0,40 ml/s APPAREILS D EMISSION DE CHALEUR a) Radiateur Panneaux chauffants classe B (RT 2005) en acier embouti et soudé, laqués Epoxy polyester blanc après protection anti corrosion par électrophorèse, bouchon purgeur orientable. hauteur adaptée à la position (ex : en allège) et à la meublabilité. Marques : Reganne plus - Finimétal ou équivalents version avec habillage tablette ajourée et joues latérales. Les panneaux chauffants seront toujours placés au plus près des entrées d air frais (menuiseries extérieures). L arrivée et le retour au corps de chauffe seront diamétralement opposés. Robinets de purge sur chaque panneau et au point haut du circuit de distribution. Il y aura au minimum : - 1 panneau en cuisine - 1 panneau dans le hall d entrée - 2 panneaux dans le séjour - 1 panneau dans la (les) salle(s) de bains - 1 panneau dans chaque chambre - 1 panneau en WC Le dimensionnement des radiateurs sera déterminé en suivant les normes NFE 31211, 31212, et étude thermique, le tableau d émission de chaleur fourni par le fabricant, en fonction de la température moyenne de l eau. 10213 La chute de température de l eau dans les radiateurs ne devra pas excéder 15 C. La régulation sera assurée par un thermostat d ambiance HAGER alimentation par secteur programmable hebdomadaire 2 zones. Fourniture et pose dans le séjour au présent lot, à raccorder sur alimentation due à l électricien. Mise à la terre par l électricien. b) Robinetterie Les radiateurs seront munis : - De piètements intégrés avec cache attentes pour tuyauteries. (Notamment en cas de PER) - D un robinet à tête thermostatique certifiés de classe D (CENCER) marque DANFOS ou équivalent sauf dans le séjour (thermostat général). c) Raccordements Les radiateurs seront à l aller comme au retour raccordés aux canalisations par des raccords union à joints biconiques rodés. d) Purgeur d air Les purgeurs d air seront du type à clefs, et seront installés sur les radiateurs à l opposé de l orifice d entrée d eau. e) Vidange de l installation Prévoir des Vannes de vidange rapide sur retour chauffage en point bas sous le générateur VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE PRESCRIPTIONS GENERALES Fourniture et pose d une installation complète de ventilation mécanique contrôlée simple flux. Hygro réglable B. Microwatt basse consommation. Depuis le tableau équipé protégé par électricien jusque en toiture (tuile à douille et sorties de toit au lot Couverture et raccordement au présent lot) L installation reprendra Les WC, la cuisine, la ou les Salles d eau de chaque logement et les celliers du collectif. REFERENCES ET NORMES Les installations et les matériels faisant l objet du présent lot devront être conformes aux lois, règlements, normes, DTU en vigueur à la date de signature du marché et notamment à titre indicatif non limitatif : Décret N et ses textes d application Arrêté du 24/03/1982 sur la ventilation des logements Arrêté du 31/01/1986 sur la protection des bâtiments contre l incendie Arrêtés préfectoraux et municipaux Règlement sanitaire départemental DTU règles TH DTU 60,1 ; 70,1 ; 68,1, Normes P50 et suivantes Règles professionnelles NRA 10314 NRT, CRef LABELS Respect des labels à obtenir : Qualitel, Demande du bureau de contrôle, Etude thermique, BBC NB : attention aux essais d étanchéité à l air et aux calfeutrements. Réglementation acoustique, réglementation PMR, réglementation incendie. - CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux comprennent : - Le réseau d extraction des logements avec bouches et gaines - Le réseau d extraction des locaux poubelles avec clapet coupe feu. - Les ventilateurs d extraction - Les fourreaux, percements, refournissements, raccords de finitions, accessoires divers. - les éventuelles évacuations de l eau condensée jusqu aux attentes EU et EP. - Les études, calculs et dessins d exécution - La fourniture, le transport à pied d œuvre, le stockage et la pose de tous matériaux et appareils électriques - Les montages, mises au point et réglages - Le tracé des trous, percements et trémies, tous les rebouchages soignés. - Le maintien en bon état ainsi que la réfection et le remplacement de toutes les pièces qui se seraient révélées défectueuses pendant le délai de garantie. - Les essais des installations - INSTALLATION : Extracteurs : Sur le collectif : caisson dans le comble. Extracteur à double ouïe, installé en cabine métallique galvanisée avec panneau de visite modèle étanche silencieux, en caisson isolé phoniquement. Prévoir un dépressostat par moteur de VMC. Il sera posé ou suspendu sur dispositif antivibratile au présent lot (matelas de laine de roche, collé sur panneau contreplaqué qui sera lui même fixé avec des attaches sur plots antivibratiles, ou suspente évitant les transmissions de vibrations) Situé en combles et accessible facilement depuis la trappe, insonorisé. Raccordement au présent lot sur attente électricien située en comble. Ventilation : Les débits d air à prendre en compte par pièce sont ceux déterminés suivant le calcul des coefficients de déperdition thermiques et la réglementation du 24 mars celles appliquées depuis. Bouches d entrée d air Hygroréglables type B ALDES avec moustiquaire coté intérieur, uniquement en pièces sèches. Déflecteur de parement coté extérieur. NB : Le présent lot aura la charge d informer en temps utile le lot menuiseries extérieures et (ou) G.O des caractéristiques et modèles pour le choix des grilles de ventilation qu il devra poser + se conformer à la règlementation acoustique. Gaines : 10415 Sur le collectif : - le rejet d air vicié se fera hors toiture par exutoire métallique, posé et fourni par le lot couverture, raccordement au présent lot. - Colonnes verticales circulaires ou oblongues en tôle d acier galvanisé. Sur tous les logements : - raccordement par gaines souples aluminium. Isolées en combles et parties non chauffées. En cas de passage en garage, les gaines seront proprement passées dans des gainages PVC ou métalliques assurant une protection mécanique. - Tés spéciaux de raccordement de type à emboîtement et flexible de raccordement aux bouches. Masticage des joints, couvre joints étanches. - Manchettes avec feutre bitumé au passage des planchers avec système ACOME. - Souches insonorisées de raccordement en sorties de toitures fournies par le présent lot au couvreur qui les posera. - Fixation des gaines par colliers à contre partie démontables avec protection antivibratile. - Calfeutrement des trémies de réservations après pose des gaines. Bouches d extraction : - Ventouses d extraction hygroréglables type B montées sur cadre de fixation du type ALDES ou équivalent en tôle d acier incombustible scellées en cloisons ou plafonds. Mise à la terre des bouches dans les pièces humides. - Ces bouches auront un Dnew + C: 56 db en cuisine ouverte, 53 db en cuisine fermée, 56 db en salle de bains. (et suivant demande rapport qualitel). La VMC sera raccordée et manœuvrée par commutateur sans position arrêt de manière à empêcher son interruption en temps normal. Sur le collectif : Alarme VMC : Il sera prévu au présent lot une boîte de connexion par contact à fermeture des alarmes à raison d une alarme par extracteur. Le raccordement à cette boîte ainsi que le reste des installations jusqu au tableau d alarmes situé en hall et repris en services généraux sont à la charge du lot électricité. SPECIFICATION : L installation devra répondre à la NRA ainsi qu aux exigences demandées et reprises dans les documents correspondants, à savoir : Label Qualitel, dispositions de l étude thermique, note acoustique et du bureau de contrôle. Le niveau de pression acoustique engendré par l équipement de VMC (ensemble de l installation) doit - être inférieur ou égal à 30 db(a) en pièce principale, 35 db(a) en cuisine (sauf si cuisine ouverte sur séjour, 30 db (A)) L ensemble des prescriptions incendie sera pris en compte pour la réalisation de cette installation. DOCUMENTS A FOURNIR ESSAIS 10516 DOCUMENTS A FOURNIR - Plan d exécution des ouvrages - Dossier des ouvrages exécutés - Notice explicative des installations et des appareils - Certificats - Calculs de déperdition pièce par pièce - Fiches techniques et PV - Attestations ESSAIS A réaliser conformément à la réglementation en vigueur. ENTRETIEN L entreprise devra l entretien complet en garantie totale de toute l installation jusqu à délivrance du constat de parfait achèvement. GARANTIE : SAV Pièces et main d œuvre 2 ans. Garantie Décennale suivant réglementation. 106 Montrer encore
Maître de l'ouvrage : AMIENS AMENAGEMENT agissant au nom et pour le compte du SDIS de la Somme Travaux : CONSTRUCTION DU CENTRE DE SECOURS DE AULT 1 DEVIS DESCRIPTIF DES TRAVAUX LOT N 11 PLOMBERIE SANITAIRE Plus en détail F193 CINEMA LE SEMAPHORE DESCRIPTIF LOT N 14 : PLOMBERIE SANITAIRES - Page : 1/23 SOMMAIRE
C.C.T.P Cahier Des Clauses Techniques Particulières Lot 14 : PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE CONSTRUCTIION DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX PROFESSIIONNELS «LE CEDRE BLEU» MARCIILLOLES ((38)) Maître d Ouvrage Plus en détail COMMUNE DE SAINT AUBIN D AUBIGNE
CCTP-1 LOT N 8 - CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE SOMMAIRE 8-1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 8.1.1 DEFINITION DE LA PRESTATION 8.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 8.1.5 REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS Plus en détail LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRES - VMC
Affaire : PEPINIERE D ENTREPRISE ZONE D ACTIVITE SAINTE CATHERINE 49150 BAUGE Phase DCE Page : 12-1 LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRES - VMC SOMMAIRE 00 GENERALITES 2 00.01 CONSISTANCE DES OUVRAGES 2 00.02 DISPOSITIONS Plus en détail C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques particulières. ASSOCIATION LA MAISON DE COLETTE 4, cité Griset 75011 PARIS
Mars 2014 ASSOCIATION LA MAISON DE COLETTE 4, cité Griset 75011 PARIS REHABILITATION DE LA MAISON NATALE DE COLETTE 8, Rue COLETTE 89520 SAINT SAUVEUR EN PUISAYE ARCHITECTE ATELIER PRUNET Pascal PRUNET Plus en détail Lot n 12 - Plomberie sanitaire CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P
SOUSCRIPTION DE L ENTREPRISE Atelier AB architectes & associés ZAC La louvade 45 Rue Merlot 34130 MAUGUIO Tél : 04.67.02.22.23 - Fax : 04.67.54.23.73 email : contact@mauguio.atelierab.fr PRO Département Plus en détail DELTA DORE EXTENSION BONNEMAIN LOT N 15 PLOMBERIE SANITAIRE
Chapitres / Sous chapitres Page 1 GENERALITES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.3 Obligations de l entrepreneur ------------------------------------------------------------------------------------- Plus en détail Ville de Guipavas Extension et rénovation de l école de Kerafloc h rue du Douvez. LOT N 13 : Chauffage-Plomberie-Ventilation
REHABILITATION D UN IMMEUBLE EN GITE D ETAPE COMMUNE DE BEAULIEU LES LOCHES D.C.E. LOT N : 8 - PLOMBERIE SANITAIRE Maître d'ouvrage Maître d'œuvre Bureau Etudes Fluides Mairie de Beaulieu Les Loches Dominique Plus en détail Projet : REHABILITATION DES BUREAUX DE LA MSA NYONS PHASE : PROJET CCTP LOT N 08 PLOMBERIE/SANITAIRES
Projet : REHABILITATION DES BUREAUX DE LA MSA NYONS PHASE : PROJET CCTP LOT N 08 PLOMBERIE/SANITAIRES MAITRE D'OUVRAGE : MSA ARDECHE DROME LOIRE 29, rue Frédéric Chopin, 26000 Valence Tél : 04 75 75 88 Plus en détail LOT N 6 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION
MAITRE D'ŒUVRE MAITRISE D'OUVRAGE MAIRIE DE LA COUARDE SUR MER 17670 La COUARDE / MER Restructuration des Sanitaires du Camping Municipal Le Rémondeau, 12 rue du Petit Noue 17670 La Couarde sur mer CAHIER Plus en détail CONSTRUCTION D UNE ECOLE MATERNELLE ET D UN SATELLITE DE RESTAURATION VICTORINE AUTIER A AMIENS (80)
CONSTRUCTION D UNE ECOLE MATERNELLE ET D UN SATELLITE DE RESTAURATION VICTORINE AUTIER A AMIENS (80) DCE LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE Cahier des Clauses Techniques Particulières Révision : 4 Date : JUIN Plus en détail LOT N 3 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
Nota : Les entreprises, répondant au présent lot, sont tenues d avoir pris connaissance de l intégralité du chapitre «PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES LOTS». LOT N 3 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE Plus en détail REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE DE LARCHANT 2 PLACE PASTEUR 77760 LARCHANT
REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE DE LARCHANT 2 PLACE PASTEUR 77760 LARCHANT D.C.E Novembre 2011 CCTP LOT N 4 PLOMBERIE Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE DE LARCHANT Architecte : S & V Urbanisme Architecture Marc Plus en détail Préfecture du Territoire de Belfort
Préfecture du Territoire de Belfort 1 Rue Bartholdi 90000 BELFORT de la Préfecture de Belfort Bureau d étude Thermique : ENEBAT THERMIQUE SARL 11, Rue du Lieutenant Bidaux BP16 90700 CHATENOIS LES FORGES Plus en détail CCTP. LOT N : 09 DENOMINATION : C.V.C - PLOMBERIE Sanitaire DCE-A
Mission de conseil, Diagnostic et Etudes : Chauffage Climatisation Traitement d air Traitement de l eau Environnement Electricité, courants forts et courants faibles VDI Coordination SSI RENOVATION DU Plus en détail LOT N 7 - PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
SELARL D'ARCHITECTURE AGENCE JP ESNAULT 49 RUE GAMBETTA - BP 80218 28203 CHATEAUDUN CEDEX Tél. : 0237453604 Fax. : 0237459652 Dossier n 1216305 CONSTRUCTION D'UNE MICRO CRECHE Rue de Beauce 28120 BAILLEAU Plus en détail PLOMBERIE CHAUFFAGE - VMC
62 Grenay - Place Daniel Breton 1.10 Lot N 8 PLOMBERIE CHAUFFAGE - VMC 62 Grenay - Place Daniel Breton 2.10 1 GENERALITES Le présent document a pour objet de définir les prestations de toutes natures incombant Plus en détail C.C.T.P. DCE CONSTRUCTION D'UNE CHAUFFERIE BOIS AUTOMATIQUE A SAVIGNY LE SEC 21380
Direction Générale de l Immobilier et des Travaux CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES MAITRISE D OEUVRE PLOMBERIE EQUIPEMENTS SANITAIRES Cahiers de préconisations (Délibération du CM n 99/3586) MISE A JOUR MAI Plus en détail DCE CCTP Lot n 1 Maçonnerie plâtrerie - démolition
Hauts de Seine Sèvres Cité de la Céramique Bâtiment B6 1 er étage Aménagement de Bureaux Projet d aménagement DCE CCTP Lot n 1 Maçonnerie plâtrerie - démolition Août 2014 Maître d'ouvrage : EP Sèvres - Plus en détail PIERRE ASSELIN LES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE MISE EN ŒUVRE
PIERRE ASSELIN LES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE MISE EN ŒUVRE SOMMAIRE 1 AVANT-PROPOS 17 2 LES RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 19 2.1 Domaines traditionnel et non traditionnel 20 2.2 Techniques courantes Plus en détail MAITRISE D OUVRAGE MSA DROME ARDECHE LOIRE
MAITRISE D OUVRAGE MSA DROME ARDECHE LOIRE PROJET DE CREATION DE 1 AGENCE D ACCUEIL MSA A FEURS PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE SOMMAIRE I. OBJECTIFS GENERAUX DE L OPERATION II. ASPECTS FONCTIONNELS Plus en détail ARCHI Progress CCTP. PROJET : Réalisation de travaux de réaménagement CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
PROJET : Réalisation de travaux de réaménagement des bureaux et des laboratoires de recherche du centre H.PIERON CCTP CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ADRESSE DES TRAVAUX : Institut de Psychologie Plus en détail Tous droits réservés - Reproduction, adaptation, traduction interdites sans autorisation écrite préalable expresse des auteurs.
Collection Comme un pro! La plomberie Version ebook - livre électronique 2011-2012 Thierry Gallauziaux, David Fedullo Tous droits réservés - Reproduction, adaptation, traduction interdites sans autorisation Plus en détail DEVIS DESCRIPTIF! ! Rénovation des toilettes publiques! Fonpeyrouse 81170 Cordes sur Ciel!