Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/E8949E33C176FFAE032583470064E3CA
Timestamp: 2019-08-23 06:50:11
Document Index: 122161933

Matched Legal Cases: ['artículo 07', 'artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 56', 'artículo 63', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 5']

Resolución ENRE 0273/2018. Boletín Oficial nº 33.999, martes 20 de noviembre de 2018, pp. 30-31.
Citas Legales : Decreto 00800/2018, Informe técnico DSP 4850/2018, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 22, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); j) y s), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 27.437, Resolución ENRE 0099/1997, Resolución ENRE 0184/2000, Resolución ENRE 0302/2003, Resolución ENRE 0302/2003 - anexo, Resolución ENRE 0378/2003, Resolución ENRE 0555/2001, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 04, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 04 - punto 2. capítulo II - apartado 2.3. - acápite 2.3.2., Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 05
Expediente Citado : ENRE 50002/2017, EX-2018-36471134-APN-SD#ENRE
VISTO el Expediente ENRE N° 50.002/2017 (EX-2018-36471134-APN-SD#ENRE) del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), y
Que mediante Nota de Entrada N° 233.350 la empresa ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO (EPSE) presenta la solicitud de acceso a la capacidad de transporte existente requerida por la empresa CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. para el ingreso de su nueva planta de generación solar fotovoltaica, PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO ULLUM VII, que se vinculará en la red de 33kV de titularidad del solicitante.
Que, inicialmente, la solicitud de acceso fue presentada por CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) bajo la denominación FV. ULLUM VII y posteriormente fue adjudicado en el Programa RenovAR bajo el nombre de PARQUE SOLAR ULLUM 2 y cuyo titular es ULLUM 2 SOLAR S.A.
Que la solicitud tiene como objetivo el aumento de la generación en región mediante la nueva planta de generación solar fotovoltaica, denominada PARQUE SOLAR ULLUM 2, ubicado a TREINTA Y CINCO KILÓMETROS (35 km) del Municipio de SAN JUAN, en la Provincia de SAN JUAN, el cual se vinculará en la red de 33 kV de titularidad del solicitante, que cumplirá el rol de Prestador Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT).
Que la planta fotovoltaica tendrá una capacidad de generación instalada de 25 MW y está previsto que su producción se inyecte en barras de 33 kV de la futura ET Solar Ullúm, a conectarse interceptando la actual terna N° 1 que une la ET Punta Negra y la ET Punta de Rieles en 132 kV.
Que la solicitud fue presentada en los términos del Título I - Acceso a la Capacidad de Transporte Existente y Título II “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, incluido en el Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución Ex-SEE N° 61/1992 y sus modificatorias (LOS PROCEDIMIENTOS).
Que mediante Nota de Entrada N° 233.350 EPSE remitió su opinión técnica respecto de la solicitud de acceso requerida por ULLUM 2 SOLAR S.A., antes CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A., para el acceso a la capacidad de transporte de las redes existentes por la planta fotovoltaica ULLUM 2.
Que respecto de los estudios de flujo de carga la solicitante opina que la puesta en servicio del PARQUE SOLAR ULLUM 2 mejorará las condiciones de operación del sistema y optimizará el uso de la infraestructura existente.
Que teniendo en cuenta que los generadores fotovoltaicos no aportan al incremento de las potencias de cortocircuito, puede apreciarse en el estudio de cortocircuito que las potencias admisibles de las instalaciones existentes no son superadas para el área de influencia de la nueva generación.
Que EPSE informa que, en función de lo mencionado, no tiene ninguna observación que impida la aceptación de lo solicitado.
Que en su Nota de Entrada N° 252.300, CAMMESA manifiesta que en relación al diseño de los inversores DC/AC debe ser tal que, a máxima potencia activa, este tenga la capacidad de ofrecer un factor de potencia (cos ɸ) de 0,90 o menor tanto inductivo como capacitivo y que no es aceptable que los inversores, a máxima potencia activa, no tengan capacidad de potencia reactiva.
Que, a su vez, agrega que la Planta Fotovoltaica deberá tener una característica del diagrama PQ en su punto de conexión a la red de 33 kV tal que a máxima potencia exhiba un factor de potencia (cos ɸ) de 0.90, manteniendo ese nivel de potencia reactiva para menores potencias activas, tanto para el modo sobrexcitado como para el subexcitado (curva de capacidad P-Q rectangular).
Que, además, para el caso de que se requiera la instalación de equipos adicionales de compensación de potencia reactiva, la conmutación de cada módulo de capacitores/reactores shunt no deberá provocar variaciones de tensión superiores al CUATRO POR CIENTOS (4 %) en barras de 33 kV o TRES POR CIENTO (3 %) en barras de 132 kV.
Que, del mismo, modo CAMMESA opina que se deberá controlar en forma automática la tensión en su punto de conexión a la red de titularidad de EPSE con el objetivo de que las máximas variaciones frecuentes de generación fotovoltaica no produzcan fluctuaciones de tensión fuera de la banda admitida del MAS/MENOS TRES POR CIENTO (+/-3 %) en tensiones de 33 kV, MAS/MENOS DOS POR CIENTO (+/- 2 %) en 132 kV, MAS/MENOS UNO POR CIENTO (+/-1 %) en 220 kV y 500 kV y que por tanto, para dicho fin, el solicitante deberá instalar un Control Conjunto que permita regular de manera rápida y continua (no se acepta un control discreto) la tensión del punto de conexión a la red, mediante el cambio centralizado de la referencia de potencia reactiva de todos los equipos destinados a tal fin.
Que con respecto al tiempo de respuesta del Control Conjunto de Tensiones medido (en los ensayos de puesta en marcha del parque) sobre la potencia reactiva de intercambio de la central con la red, no deberá superar TRES (3) segundos, excepto que el solicitante demuestre que un tiempo mayor no deteriora la calidad de servicio existente.
Que, para los transformadores de vinculación del parque con la red, CAMMESA precisa que se deben disponer de tensiones nominales que no restrinjan la normal operación de la red de ENERGÍA SAN JUAN S.A. y que en caso de no poder operar con tensiones de la red interna del parque del MAS/MENOS DIEZ POR CIENTO (+/-10 %), deberán tener cambiadores de topes bajo carga a tal fin.
Que también indica en caso de necesidad de controlar la tensión durante las horas nocturnas (a requerimiento del operador de la red) deberá operar intercambiando potencia reactiva con la red, en horas nocturnas (es decir, sin potencia activa entregada a la red) para asegurar el abastecimiento de la demanda y/o garantizar niveles mínimos de tensión.
Que respecto a la inyección de corriente de la planta fotovoltaica ante cortocircuitos y que para garantizar que eventuales cortocircuitos en 132 kV cercanos a la planta fotovoltaica sean correctamente despejados por las protecciones de las líneas, se deberá tener la capacidad de inyectar una corriente reactiva a la red hasta un valor igual a la corriente nominal de los inversores DC/AC durante el tiempo en que esté aplicada la falla.
Que CAMMESA además opina que se deberán instalar los sistemas de comunicaciones, coordinados con el operador de la red de titularidad de EPSE y ENERGÍA SAN JUAN S.A. y contemplando la instalación de otros proyectos de generación en la zona, y dispositivos auxiliares para instalar un automatismo de Reducción Automática de Generación (RAG) o desconexión automática de Generación (DAG) total o parcial del parque fotovoltaico ante desenganches de líneas de 132 kV del área y que para ello se deberá disponer de las comunicaciones necesarias y equipos asociados (como ser PLC, teleprotecciones, etcétera).
Que dado que la planta fotovoltaica accederá al sistema en forma contemporánea y en el mismo nodo que otras tres plantas fotovoltaicas (entre las cuatro totalizarán 96 MW), y que esto modificará en forma apreciable la transmisión por la red de 500 kV, CAMMESA agrega que para el proyecto se deberá incorporar los sistemas de comunicaciones y equipos asociados necesarios para agregar a la planta fotovoltaica al esquema de DAG regional de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.) correspondiente a su sitio de emplazamiento (es decir, DAG GRAN MENDOZA u otro automatismo que en el futuro se incorporen al SADI).
Que además debe coordinarse con TRANSENER S.A. disponer de doble sistema de comunicaciones, con adecuado ancho de banda, entre el parque fotovoltaico y el “PLC Concentrador” más cercano, instalado en una estación transformadora del sistema de Extra Alta Tensión y prever un mínimo de DOS (2) escalones DAG/RAG.
Que todos los automatismos mencionados deberán estar en servicio y funcionando correctamente antes de que la planta fotovoltaica sea comercialmente habilitada.
Que CAMMESA sostiene que se deberán ajustar las protecciones de sobre/subtensión de los inversores para que la planta fotovoltaica soporte, sin desconectarse de la red, cortocircuitos en la red de transporte que sean correctamente despejados por sus protecciones, según la curva tensión - tiempo límite del PT N° 4 y disminuciones de tensión de larga duración en el punto de conexión a la red de transporte que resulten en niveles de tensión del NOVENTA POR CIENTO (90 %) de 132 kV.
Que la planta fotovoltaica deberá permanecer en servicio para desvíos de la tensión en el punto de conexión dentro del rango indicado en el PT N° 5 de CAMMESA y soportar variaciones transitorias de la frecuencia cuya duración y amplitud no supere los rangos establecidos en el PT N° 4 de CAMMESA.
Que del mismo modo CAMMESA solicita cumplir con los requisitos del PT N° 4, exceptuando aquellos específicos para generadores térmicos e hidráulicos y en particular con los puntos “2.3.2 REQUISITOS GENERALES (corrientes de secuencia inversa, rangos de frecuencias admisibles, equipos de maniobra y protección, equipamiento SMEC, SOTR, etc.)” y “3.2 REQUISITOS INFORMATIVOS: completar y enviar las Planillas del Banco Nacional de Parámetros de Generadores y transformadores con todos los datos de las nuevas instalaciones y sus sistemas de control”.
Que también es necesario instalar en el punto de conexión de la planta fotovoltaica el equipamiento necesario para medir en forma continua variaciones y perturbaciones de la tensión (nivel de tensión, huecos de tensión, armónicas, desbalances, etcétera) y disponer de una estación de trabajo con el hardware y software necesarios para recolectar, almacenar, procesar estadísticamente y visualizar las mediciones realizadas, entre otras funciones, con la posibilidad de que el Centro de Control de Área pueda acceder a dichas mediciones en forma remota para un posterior análisis y que puedan conducir a posibles adecuaciones necesarias en la planta fotovoltaica.
Que asimismo, el equipamiento necesario para obtener automáticamente registros de potencia activa, reactiva, frecuencia, corriente y tensión para análisis estadísticos de la potencia generada horaria y también dentro de cortos períodos de tiempos del orden del minuto, incluyendo las condiciones atmosféricas (irradiancia, temperatura, presión y humedad).
Que, además de lo anterior, se deben instalar instrumentos de medición y el equipamiento asociado para enviar a CAMMESA los registros medidos de irradiancia para los parques con paneles sin seguidor (sin "tracking"): irradiancia global horizontal y los parques con paneles con seguidor (con "tracking"): irradiancia global horizontal, e irradiancia en el plano de paneles ("plane of array irradiance").
Que se deberá contar con instrumentación y equipamiento que permita enviar a CAMMESA registros medidos de temperatura ambiente y temperatura de panel, velocidad y dirección de viento a la altura de paneles (opcional).
Que CAMMESA continúa diciendo que para el envío de datos de irradiancia, velocidad y dirección de viento, que se realizará cada DIEZ (10) minutos a través del Sistema de Operación en tiempo real (SOTR), deberán ser los respectivos promedios de los registros instantáneos correspondientes a los DIEZ (10) minutos anteriores al envío.
Que CAMMESA indica que se debe cumplir en el punto de conexión de la planta fotovoltaica y con la normativa vigente en cuanto a niveles máximos de inyección de corrientes armónicas y flicker (Resoluciones del ENRE N° 99/1997 y N° 184/2000) y que en caso de formación de una isla eléctrica que incluya a la planta fotovoltaica (sin generación sincrónica), la misma deberá desconectarse inmediatamente de la red.
Que asimismo, se deberá contar con un Centro Operativo de Generación (COG) desde el cual se puedan recibir y ejecutar instrucciones de CAMMESA y/o del Transportista y/o del PAFTT.
Que CAMMESA presenta mediante el anexo a la nota mencionada, los principales requisitos que deben cumplir los Estudios Eléctricos de la Etapa II.
Que teniendo en cuenta lo expuesto, CAMMESA opina que la solicitud es factible desde el punto de vista técnico debiendo cumplimentarse los comentarios y observaciones mencionadas en su nota N° B-110824-1 y su respectivo anexo.
Que la SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del MINISTERIO DE HACIENDA mediante nota NO-2018-58578450-APN-SGE#MHA autorizó con carácter de provisorio a la empresa ULLUM 2 SOLAR S.A. el ingreso al Mercado Eléctrica Mayorista (MEM) para su PARQUE SOLAR ULLUM 2 con una potencia nominal de 25 MW.
Que, el Departamento Ambiental, mediante memorándum ME-2018-47462760-APN-DAM#ENRE informa que en función de que su vinculación al sistema será sobre la red local de titularidad de EPSE, el análisis de la solicitud en cuestión escapa a sus competencias y que una vez iniciada la operación comercial del PARQUE SOLAR ULLUM 2 de 25 MW, el nuevo agente deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución ENRE N° 555/01 y complementarias.
Que el Departamento de Seguridad Pública del ENRE mediante Informe Técnico N° 4.850/2018 anexado al IF-2018-48058461-APN-DSP#ENRE concluye que todas las obras e instalaciones descriptas en la solicitud para vincular el PARQUE SOLAR ULLUM 2 (25 MW) escapan a las competencias de ese departamento por ser la autoridad local quien regula y establece las condiciones de seguridad que deben cumplir estas nuevas instalaciones.
Que ULLUM 2 SOLAR S.A. deberá dar cumplimiento a las obras y requerimientos efectuados por el operador de la red de titularidad de EPSE y CAMMESA, conforme a sus respectivas presentaciones y anexos efectuados mediante Notas de Entrada N° 233.350 y N° 252.300.
Que de conformidad con lo dispuesto por el Título I del Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS, corresponde dar a publicidad la referida solicitud por CINCO (5) días en los portales de Internet del ENRE y de CAMMESA, otorgando un plazo de CINCO (5) días para que quien considere que la solicitud pueda afectar sus intereses plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE. De registrarse oposición común a varios usuarios, se convocará a Audiencia Pública.
Que vencido el plazo estipulado y de no existir oposiciones fundadas a la solicitud o un proyecto alternativo, este Ente Nacional otorgará el acceso en cuestión, previa acreditación de la obtención por parte del solicitante, de su reconocimiento definitivo como Agente del MEM.
EPSE y ULLUM 2 SOLAR S.A. deberán dar estricto cumplimiento a la normativa de “Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores”, establecida por la Ley N° 27.437 y su Decreto Reglamentario N° 800/2018, como así también a la Resolución ENRE N° 302/2003 del 11 de septiembre de 2003, corregida en su Anexo por la Resolución ENRE N° 378/2003.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente resolución en virtud de lo dispuesto en los artículos 11, 22, 56 incisos a), j) y s) y 63 inciso a) y g) de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente solicitado por la empresa ULLUM 2 SOLAR S.A. para su PARQUE SOLAR ULLUM 2, con potencia de 25 MW ubicado a 35 km del municipio de San Juan, en la Provincia de San Juan, el cual se vinculará en la red de 33 kV de titularidad de la empresa ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO (EPSE).
ARTICULO 2.- Publicar dicha solicitud mediante un AVISO en la página web del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y solicitar a COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) que haga lo propio por el lapso de CINCO (5) días, otorgándose un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos contados desde la última publicación, a fin que quien lo considere procedente, pueda presentar un proyecto alternativo de acceso u oposición fundada.
ARTÍCULO 3.- Establecer que en caso de existir presentaciones fundadas comunes entre distintos usuarios, se convocará a Audiencia Pública para permitir al solicitante contestar las mismas y exponer sus argumentos.
ARTÍCULO 4.- Disponer que en caso de que operado el vencimiento de los plazos establecidos en el artículo 2 sin que hubiere ninguna presentación u oposición formulada en los términos anteriormente referidos o sin que hubiere presentación de proyecto alternativo alguno y en atención a los informes favorables presentados, este Ente Nacional procederá a emitir un acto administrativo autorizando el acceso requerido, una vez que la empresa ULLUM 2 SOLAR S.A. acompañe la constancia que acredite el reconocimiento definitivo de su calidad de Agente Generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
ARTÍCULO 5.- ULLUM 2 SOLAR S.A. deberá cumplir con todas las observaciones y requerimientos técnicos presentados por CAMMESA a efectos de garantizar el funcionamiento del MEM.
ARTICULO 6.- Notifíquese a EPSE, ULLUM 2 SOLAR S.A., al EPRE de SAN JUAN y a CAMMESA.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 273/2018