Source: http://docplayer.fi/2630251-Haitta-ainetutkimus-voisalmen-koulu-voisalmentie-19-53920-lappeenranta-4-9-2014.html
Timestamp: 2017-07-21 12:59:45+00:00
Document Index: 2669100

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE LAPPEENRANTA - PDF
HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE LAPPEENRANTA
Download "HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014"
1 HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE LAPPEENRANTA VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID2 Haitta-ainetutkimus 2 (16) Tiivistelmä Asbestipitoiset materiaalit: Putkieristeiden kovat ja silokekankaiset kohdat (mutkat) Yhdyskäytävän seinä- ja kattolevytys Lattialaattojen kiinnitys- ja saumauslaastit Seinälaattojen kiinnitys- ja saumauslaastit PVC-pitoiset materiaalit: Kaikki muovimatot ja vinyylilaatat Portaiden käsijohteiden ja porrasaskelmien listat Johdot, putket, letkut, yms. Asbestipitoisten materiaalien purku- ja korjaustyöt on tehtävä Valtioneuvoston päätöksen 1380/94 mukaisesti. Purkutyössä noudatetaan työsuojeluhallituksen päätöstä hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista 231/90 sekä Ratu -kortin ohjeita. Syntyvä purkujäte kuuluu jäteluokkiin * (asbestia sisältävät eristysaineet) ja * (asbestia sisältävät rakennusaineet). Enemmän kuin 200 mg/kg PAH-yhdisteitä sisältävien bitumituotteiden purku- ja korjaustyöt on tehtävä vaarallisen jätteen purkutyönä Ratu -kortin ohjeiden mukaan. Purkujäte kuuluu jäteluokkaan * kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset. Kohtalaisia määriä PAH-yhdisteitä sisältävien bitumituotteiden purku- ja korjaustyöt on suositeltavaa tehdä vaarallisen jätteen purkutyönä Ratu -kortin ohjeiden mukaan. Purkujäte voidaan lajitella kuten tavanomainen rakennuspurkujäte. PVC-pitoiset muovimateriaalit voidaan poistaa normaalina purkutyönä. PVC-pitoinen muovipurkujäte toimitetaan erityiseen PVC-polttolaitokseen tai kaatopaikalle sekajätteenä. Palamaton PVCpurkujäte (vinyylilaatat, yms.) toimitetaan kaatopaikalle sekajätteenä. VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID3 Haitta-ainetutkimus 3 (16) Sisällys 1 Tutkimuksen yleistiedot Kohde ja tilaaja Lähtötiedot ja kohteen kuvaus Tutkimuksen tavoite Asbesti Materiaalinäytteet ja tulokset Väestösuojan asbestitutkimukset Johtopäätökset Muut asbestipitoiset materiaalit PAH-yhdisteet Materiaalinäytteet ja tulokset Johtopäätökset PVC Materiaalinäytteet ja tulokset Johtopäätökset Muut PVC-pitoiset materiaalit Muut haitta-ainepitoiset materiaalit ja laitteet Ohjeet ja määräykset Purkutyöt ja työturvallisuus Jätteen käsittely ja lajittelu VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID4 Haitta-ainetutkimus 4 (16) Tutkimuksen yleistiedot 1.1 Kohde ja tilaaja Kohde Tilaaja Voisalmentie LAPPEENRANTA Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi / Tilakeskus Villimiehenkatu Lappeenranta Yhteyshenkilö Aila Vallius Tutkimuksen tekijä Yhteyshenkilöt Projektinumero PLAN 1321 Vahanen Suunnittelupalvelut Oy Luukkaantori LAPPEENRANTA Anna Vuokko puh: s.posti: Laura Hongisto puh: s.posti: Haitta-ainetutkimuksen kenttätyöt tehtiin heinäkuussa Materiaalinäytteitä keräsi Anna Vuokko. 1.2 Lähtötiedot ja kohteen kuvaus Tutkimuksen lähtötietoina olivat rakennusten arkkitehtisuunnitelmat, rakennesuunnitelmia sekä useita raportteja aiemmista sisäilmaepäilyistä ja kosteusvaurioista. Kohde sijaitsee Lappeenrannassa Voisalmen kaupunginosassa. Koulu on tehty kahdessa osassa vuosina 1970 ja Rakennusosat ovat yhteydessä toisiinsa toisen kerroksen korkeudella kulkevalla yhdyskäytävällä. Rakennus 1 on rakennettu vuonna Siihen on tehty uudet wc-tilat 2000-luvulla. Rakennus 2 on rakennettu vuonna 1977 ja sitä on laajennettu vuonna 2002, kun kouluun on tehty uusi keittiö. Rakennuksessa toimii koulun lisäksi myös Voisalmen kirjasto. Rakennuksessa 2 on myös suuri liikuntasali. VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID5 Haitta-ainetutkimus 5 (16) Rakennusten kellari- ja pohjakerroksen kantava runkona ovat betonipilarit ja palkit. Välipohjat ovat betonirakenteisia. Alapohja on maanvarainen betonilaatta. Väliseinät ovat pääosin tiilirakenteisia. Yläpohjatilat ovat puurakenteisia ja molemmissa rakennuksissa on bitumikermitasakatto. 1.3 Tutkimuksen tavoite 2 Asbesti Kiinteistön omistajalla on ensisijainen vastuu rakennuksessa käytettyjen rakennusmateriaalien tai käytössä olevien laitteiden sisältämien aineiden tunnistamisesta ja niiden vaihtamisesta. Tämän haitta-ainetutkimuksen tavoitteena on selvittää tällaisten haitallisten aineiden esiintyminen ja määrät rakennuksessa tulevien korjausten suunnittelun pohjaksi. Rakennusmateriaalien valmistuksessa on eri vuosina käytetty haitta-aineita vaihtelevasti. Tämän vuoksi koulurakennukset on käsiteltävä erillisinä kokonaisuuksina eikä materiaalianalyysejä voi soveltaa molempiin rakennuksiin. Rakennuksiin tehtiin rakenneavauksia, joilla selvitettiin kerroksellisten rakenteiden materiaalit. Suurin osa haitta-ainenäytteistä on otettu pintamateriaaleista, koska ne sisältävät yleisemmin erilaisia haitta-aineita. Näytteenottokohdat on merkitty raportin liitteenä 1 oleviin pohjakuviin. Asbestianalyysia varten rakennuksesta 1 otettiin 11 materiaalinäytettä, yhdyskäytävästä 1 ja rakennuksesta 2 materiaalinäytteitä otettiin 15 kappaletta. Analyysitulokset ovat liitteinä 2, 3 ja 4. Lisäksi otettiin kaksi pyyhintänäytettä (näytteet 22 ja 23, analyysitulos liitteenä 5) väestönsuojatiloista sekä kolme aggressiivista ilmanäytettä väestönsuojatiloista ja koulun käytävältä (ilmanäytteet 1-3, analyysitulos liitteenä 8). 2.1 Materiaalinäytteet ja tulokset Asbestipitoisen materiaalinäytteen kohdalla sovelletaan yksinkertaista käytäntöä; materiaali joko sisältää tai ei sisällä asbestia. Taulukossa 1 on esitetty analyysitulokset, jossa punaisella värillä on korostettu asbestipitoiset näytteet. Taulukossa on esitetty myös asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa niin sanottuna vaarallisuusluokkana. Taulukko 1. Materiaalinäytteiden asbestianalyysien tulokset näytenro Rakennus 1 tila näytteen kuvaus analyysitulos vaarallisuusluokka N14 luokkahuone 220 lattian pinnoite (pääosin) ei sis. asbestia N15 luokkahuone 220 lattian pinnoite (saumaton) ei sis. asbestia N16 luokkahuone 218 seinätasoite ei sis. asbestia N17 luokkahuone 212 lattian pinnoite ei sis. asbestia VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID6 Haitta-ainetutkimus 6 (16) N18 luokkahuone 212 seinätasoite ei sis. asbestia N19 luokkahuone 213 laatoituksen kiinnitys ja saumaus ei sis. asbestia N20 tila 223 (siivous) lattialaatan kiinnitys ja saumaus sisältää asbestia ** N21 tila 227 (tyttöjen wc) seinälaatan kiinnitys ja saumaus sisältää asbestia ** N24 tila 114 (siivous) alalaatan vedeneriste (rak.avaus) ei sis. asbestia N26 aula 102 akustolevy ei sis. asbestia N27 luokkahuone 106 seinätasoite ei sis. asbestia ei sis. asbestia Rakennus 2 N1 kerhohuone 007 vinyylilaatta, lattia ei sis. asbestia N2 kerhohuone 007 vinyylilaatan liima ei sis. asbestia N3 musiikkihuone 014 vinyylilaatta, lattia ei sis. asbestia N4 wc-tila 002 muovimatto, lattia ei sis. asbestia N5 wc-tila 002 putkieriste, suora osuus ei sis. asbestia N6 wc-tila 002 putkieriste, mutkan kohta sisältää asbestia *** N7 pesuhuone 191 lattialaatan kiinnitys ja saumaus ei sis. asbestia N8 pesuhuone 191 seinälaatan kiinnitys ja saumaus ei sis. asbestia N9 liikuntasali 182 lattiapinnoite ja liima ei sis. asbestia N11 halli 102 lattiapinnoite ei sis. asbestia N12 porrashuone 129 seinän tasoite ei sis. asbestia N13 yhdyskäytävä 210 seinälevy sisältää asbestia * N28 tila 015 perusmuurin vedeneriste ei sis. asbestia N35 tila 217 seinälaatoituksen kiinnitys- ja ei sis. asbestia saumalaasti N36 tila 204 seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti sisältää asbestia ** * asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa. Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikäytössä ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. Vaatimukset suojautumisesta ja työmenetelmistä vaihtelevat työsuojelupiireittäin. ** suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa. Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. Kahden tähden tarvikkeiden purkua saavat tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisten valtuuttamat asbestipurkajat. Tarvikkeen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan. *** asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaaninen rasitus. Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee heti eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia ilmaan. VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID7 Haitta-ainetutkimus 7 (16) Väestösuojan asbestitutkimukset Koulun kellarikerroksessa sijaitsevissa teknisissä tiloissa oli kesällä 2014 tehty asbestipurkutöitä. Porraskäytävän alapuolella sijaitseva väestösuoja on kanaalin kautta yhteydessä purkutilaan ja tutkimuksella haluttiin selvittää onko asbestipölyä levinnyt väestönsuojan tiloihin kanaalin tulviessa. Väestönsuojan tiloista otettiin kaksi pyyhintänäytettä: N22 väestönsuojan lattiapinnoilta ja N23 väestönsuojan korkeammilta pinnoilta. Näytteet lähetettiin analysoitavaksi Työterveyslaitokselle. Analyysitulos on raportin liitteenä 5. Analyysin perusteella tilan pinnoilla oli asbestijäämiä. Väestönsuojatiloissa suoritettiin asbestisiivous, jonka jälkeen tilanne tarkistettiin aggressiivisella ilmamittauksella kolmesta paikasta: väestösuojan etutilasta, väestösuojan varastosta ja koulun käytävältä väestösuojan edustalta. Aggressiivisessa mittauksessa ilmapumput keräävät ilmasta hiukkasia kahden tunnin ajan. Mittauksen aikana tilan pintoja harjataan, jotta pinnoilla olevat hiukkaset irtoavat ja kulkeutuvat pumppuun. Kerätyt näytteet lähetettiin Työterveyslaitokselle analysoitavaksi. Puhtaassa tilassa asbestia ei saa olla ilmassa yli 0,01 kuitua/ cm 3 eikä pinnoille laskeutuneessa pölyssä saa olla asbestikuituja. Analyysin mukaan ilmanäytteiden asbestipitoisuus on alle 0,01 kuitua/ cm 3. Analyysitulos on tämän raportin liitteenä 6. Asbestin osalta väestönsuojatilojen käytölle ei siten ole estettä. Taulukko 2. Pyyhintänäytteiden asbestianalyysien tulokset näytenro Rakennus Johtopäätökset tila näytteen kuvaus analyysitulos vaarallisuusluokka N22 vss, lattia pyyhintänäyte sisältää asbestia - N23 vss, pinnat pyyhintänäyte sisältää asbestia - Yhdyskäytävän seinälevy on asbestipitoinen (N 13). Myös katon levytys yhdyskäytävässä oletetaan olevan samaa materiaalia. Sementtikuitulevyt kuuluvat vaarallisuusluokkaan *. Sisällä purettaessa tehdään osastointi. Pienissä kohteissa ja kohteissa, joissa levyt saadaan irti kokonaisina, riittää kohdepoisto. Poikien wc:stä otettu putkieristenäyte (N6) sisältää asbestia. Putkieristeestä otettiin näyte kahdesta kohtaa: suoralla osuudella eriste on vaaleaa tavallista villaa (N5), joka ei sisällä asbestia. Mutkien kohdalla eriste on vaaleanpunertavaa jauhemaista materiaalia (N6) ja sisältää asbestia. Eriste on helposti pölyävää ja kuuluu siksi vaarallisuusluokkaan ***. Purkutyötä varten on tehtävä osastointi. Tilan käyttötarkoitus huomioiden putkieriste suositellaan pinnoitettavaksi tai poistettavaksi välittömästi. Putkieristeitä on eri puolilla rakennuksia ja asbestin mahdollisuus huomioidaan kaikkien putkieristeiden osalta. Muun muassa kirjaston katossa on vanhoja putkia, joiden eristeissä todennäköisesti on asbestipitoisia materiaaleja. Materiaalit voivat poiketa VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID8 Haitta-ainetutkimus 8 (16) otetuista näytteistä. Kaikki kovat silokekankaiset putkieristeet on käsiteltävä asbestipitoisina. Tällaisia ovat muun muassa putkien mutkat, venttiilien liitoskohdat yms. Osa vanhoista putkieristeistä on jo purettu tai uusittu aiemmin tai pinnoitettu muovilla. Vanhalla rakennusosalla ei havaittu vanhoja putkieristeitä, mutta mikäli purkutöiden yhteydessä sellaisia löydetään, on huomioitava niissä olevan asbestin mahdollisuus. Kuva 1: Poikien wc:ssä sijaitsevista putkieristeistä otettiin kaksi näytettä N5 ja N6. Mutkan kohta sisältää asbestia. Kuva 2: Yhdyskäytävän seinälevystä otettu näyte N 13 sisälsi asbestia. Asbestipitoisten laastien ja tasoitteiden laajuuden tarkka määrittäminen on usein mahdotonta suurellakin näytemäärällä, koska asbestia on työntekijän tottumuksista riippuen saatettu lisätä valmiiseen laastiin. Käytössä on myös saattanut olla usean eri valmistajan laasteja, joista osa on sisältänyt asbestia ja osa ei. Laastin tai tasoitteen koostumus voidaan todeta vain laboratoriomenetelmin eikä ole mielekästä ottaa näytettä jokaisen tilan laasteista. Lattioiden ja seinien keraamisten laatoitusten kiinnitys- ja saumalaasteista otettiin yhteensä 7 näytettä, joista 3 sisälsi asbestia. Kaikki laatoituksiin kohdistuvat purkutyöt on tehtävä asbestipurkuna tai otettava lisää näytteitä kaikista tutkimattomista kiinnitys- ja saumalaasteista. Poikkeuksena on tilan 213 laatoitus (N19). Allas laatoituksineen on asennettu myöhemmin ja tulosten mukaan näyte ei sisällä asbestia. Asbestipitoiset laastit kuuluvat vaarallisuusluokkaan ** ja purkutyötä varten tehdään osastointi. Rakennuksessa 2 sijaitsevista pesutiloista 191 ja 194 otettiin yhteensä kaksi näytettä: tilan 191 lattialaatoituksesta ja seinälaatoituksesta. Tilassa 194 lattialaatoitus on uusittu, mahdollisesti vanhan laatan päälle. Seinälaatoitus on todennäköisesti samaa kuin tilassa 191. Tilan 194 purku tehdään asbestipurkuna tai varmistetaan asbestin olemassaolo lisänäytteillä. VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID9 Haitta-ainetutkimus 9 (16) Kuva 3: Vanhasta pyöreäreunaisesta laatoituksesta otettu näyte (N21)sisälsi asbestia. Kuva 4: Harmaa kuusikulmainen lattialaatoitus (N20) puretaan asbestipurkuna. Kuva 5: Pesuhuone 191, vanhat laatoitukset, näytteet N7 ja N8 eivät sisältäneet asbestia Kuva 6: Pesuhuone 194, laatoituksesta ei otettu näytteitä, lattialaatoitus on uusittu 2.4 Muut asbestipitoiset materiaalit Laastinäytteitä ei otettu koulun käytävillä olevista vihreistä pilareiden laatoituksista, koska ne olivat vielä hyväkuntoiset ja siistit. Samoin ikkunalautojen laatoituksia ei haluttu särkeä, joten ne ovat analysoimatta. Mikäli näitä laatoituksia puretaan, on suositeltavaa tehdä asbestianalyysi tai tehdä purku asbestityönä. Käytävän akustolevystä otettu näyte (N26) ei sisältänyt asbestia. Samaa akustolevyä on myös luokkien katossa ja voidaan olettaa, että ne ovat samaa materiaalia. Samanlaista levyä on kuitenkin valmistettu myös asbestipitoisena. Mikäli samanlaista levyä löydetään esimerkiksi toisesta rakennusosasta (eri rakennusaika) tai muutoin voidaan olettaa, ettei kyseessä ole sama tuote, on syytä tehdä asbestianalyysi. Joihinkin palo-oviin ja niiden karmeihin vaadittiin luvuilla asbestieristys. Asbestia on voitu käyttää palo-ovissa vielä vuoteen 1990 asti. Asbestieristys vaadittiin erityisesti puisiin palo-oviin, mutta myös metallisissa on käytetty asbestia. Täytteenä oleva krysotiili- tai antofylliittiasbestieristys kuuluu vaarallisuusluokkaan ***. Ehjä pa- VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID10 Haitta-ainetutkimus 10 (16) lo-ovi kuuluu vaarallisuusluokkaan *. Lukkojen tms. asennus- ja huoltotöissä pöly kerätään kohdepoistolla. Ovien ja karmien purkaminen kokonaisena ei ole asbestipurkutyötä. Asbestipitoisia lanka-, naru- ja punostiivisteitä on käytetty vuosina Ne ovat usein lähes 100 % asbestia ja kuuluvat vaarallisuusluokkaan ***. Ainakin vuosina on käytetty yleistiivisteenä tiivistemassaa, joka sisältää asbestia ja teflonia. Massamaiset tiivisteet kuuluvat vaarallisuusluokkaan **. Ilmanvaihtokanavien kaikki tiivisteet käsitellään asbestipitoisina. Putkien holkki- ja laippaliitoksissa on käytetty vuosina valmisosatiivisteitä, jotka ovat usein asbestipitoisia. Kaikki tiivisteet käsitellään asbestipitoisina. Yksittäiset holkki- ja laippatiivisteet poistetaan kohdepoistoa käyttäen. Suositeltavaa on, ettei laippaa avata, vaan putki katkaistaan laipan molemmilta puolilta. Kuva 7: Putkia kirjaston katossa, todennäköisesti eristeissä on asbestipitoisia materiaaleja Kuva 8: Akustolevyä luokan katossa, aulan näyte ei sisältänyt asbestia, mutta samanlaista levyä on valmistettu myös asbestipitoisena 3 PAH-yhdisteet 3.1 Materiaalinäytteet ja tulokset Rakennuksesta 1 otettiin näyte bitumipohjaisesta materiaalista PAH-analyysia varten. Näyte ei ylitä Ratu-ohjeessa esitettyä vaarallisen jätteen raja-arvoa 200 mg/kg. Taulukossa 2 on esitetty näytteen PAH(16)-summakonsentraatio eli -kokonaispitoisuus. Taulukko 3. PAH-yhdisteanalyysin tulokset näytenro tila näytteen kuvaus PAH(16) summa [mg/kg] rakennus 1 N24 tila 114 (siivous) alalaatan vedeneriste 12 VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID11 Haitta-ainetutkimus 11 (16) Johtopäätökset 4 PVC Alalaatan bitumisively sisältää vain vähän PAH-yhdisteitä, eikä siten vaadi erityisiä toimenpiteitä. Mikäli purkutöiden yhteydessä paljastuu rakennusmateriaaleja, joiden voidaan epäillä sisältävän PAH-yhdisteitä tai asbestia, niistä tulee ottaa näytteet analysoitavaksi. Tällaisia rakennusosia ovat mm. - vesikaton bitumikermit, kustakin kerroksesta otettava näyte - yläpohjassa mahdollisesti ilmansulkuna olevat tervapaperit - märkätilojen lattioissa mahdollisesti pintalaatan alla olevat bitumivedeneristeet - perusmuureissa ja kellarin seinissä olevat bitumisivelyt Vaaralliseen jätteeseen kohdistuvat korjaus- ja purkutyöt on suoritettava Ratu-ohjeen ja liitteen 2 ohjeiden mukaan. Mikäli muita bitumituotteita löytyy korjaus- tai purkutöiden yhteydessä muista rakennusosista, on niistä tehtävä sekä asbesti- että PAH-analyysit tai työ on tehtävä asbestityönä ja syntyvä purkujäte käsitellään asbestijätteenä. 4.1 Materiaalinäytteet ja tulokset PVC ei ole varsinainen haitta-aine eikä sille ole omaa jäteluokitusta. Muovituotteista tutkitaan PVC-pitoisuus, koska palaessaan PVC muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja. Muovituotteista tutkitaan PVC-pitoisuus Niton XL2 600 röntgenfluoresenssispektrometrillä. Myös PVC:n osalta sovelletaan yksinkertaista käytäntöä; materiaali joko sisältää tai ei sisällä PVC-yhdisteitä. Taulukossa 4 on esitetty analyysitulokset. Punaisella värillä on korostettu PVC-pitoiset jätteet. Taulukko 4. Materiaalinäytteiden PVC näytenro tila näytteen kuvaus analyysitulos Molemmat rakennusosat, laajuus esitetty liitteessä N4 tila 003 wc lattian muovimatto sis. PVC N9 liikuntasali lattiamateriaali sis. PVC * N10 eteinen muovimatto sis. PVC N14 luokkahuone 220 lattiamateriaali (saumaton) sis. PVC N15 luokkahuone 220 lattiamateriaali sis. PVC N25 opettajien huone 108 muovimatto sis. PVC N29 luokkahuone 105 muovimatto sis. PVC N30 luokkahuone 106 muovimatto sis. PVC N31 wc-tila 224 muovimatto sis. PVC N33 luokkahuone 218 muovimatto sis. PVC N35 käytävä 206 muovimatto sis. PVC VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID12 Haitta-ainetutkimus 12 (16) Johtopäätökset Tutkituista lattiapinnoitteista (muovimatot ja vinyylilattia) kaikki sisälsivät PVC:tä. Lattiapinnoitteet voidaan purkaa tavanomaisin purkumenetelmin. PVCpitoinen muovipurkujäte toimitetaan erityiseen PVC-polttolaitokseen tai kaatopaikalle sekajätteenä. Palamaton PVC-purkujäte (vinyylilaatat, yms.) toimitetaan kaatopaikalle sekajätteenä. Kuva 9: Luokkien lattiapinnoitteina on eri-ikäisiä muovimattoja Kuva 10: Kaikki muovimatot ja vinyylilaatat käsitellään PVC-pitoisina. Kuva 11: Liikuntasalin lattian muovimatossa (N9) oli viitteitä korkeasta lyijypitoisuudesta. 4.3 Muut PVC-pitoiset materiaalit Polyvinyylikloridia eli PVC:tä on käytetty laajasti erilaisten muovituotteiden lisäaineena. Yleisesti tunnettuja PVC-pitoisia tuotteita ovat mm. portaiden käsijohteiden muovilistat, porrasaskelmien listat, johdot, putket ja letkut. VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID13 Haitta-ainetutkimus 13 (16) Muut haitta-ainepitoiset materiaalit ja laitteet Haitta-aineita on rakennusmateriaalien lisäksi varusteissa ja laitteissa. Esim. paristoissa, lämpömittareissa, loisteputkilampuissa, sähkökytkimissä ja nestetasoilmaisimissa saattaa olla elohopeaa. Muuntajissa ja kondensaattoreissa voi olla PCB-yhdisteitä. Rakennuksen purkamisessa syntynyt metallijäte (esim. sähköjohtojen metallit, metalliputket, teräsosat ym.) on toimitettava romumetalleja vastaanottaviin/ostaviin pisteisiin. Valurautaisten viemäriputkien liitoskohtien lyijystä on informoitava romumetallin vastaanottajaa metallien erotusprosessin teknisistä syistä johtuen. 6 Ohjeet ja määräykset 6.1 Purkutyöt ja työturvallisuus Haitta-aineita sisältävien jätteiden purkutyössä ja korjaamisessa on huomioitava työturvallisuus- ja jätteenkäsittelynäkökohdat. Työturvallisuusasioissa on noudatettava Valtioneuvoston asetuksia ja määräyksiä sekä paikallisen työsuojelupiirin ja Ratu - kortiston ohjeita. Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta mukaan Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien vaarojen ehkäisemiseksi sekä pölyntorjunnassa on käytettävä riittävän tehokkaita paikallispoistolaitteita. Tarvittaessa on osastoitava työtilat ja käytettävä paine-eron toteuttavaa ilmastointijärjestelmää ja paine-eron aikaansaavia laitteita. Jos käytetään koneellisia paikallispoistolaitteita, ne on pidettävä toimintakunnossa. Laitteiden on toimittava niin, että työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa. Jos työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden kannalta on tarpeellista, on paikallispoistolaitteet varustettava valvontajärjestelmällä, joka ilmoittaa toimintahäiriöistä. Ehjä, kiinteä ja pölyämätön asbestipitoinen materiaali ei sellaisenaan aiheuta vaaraa, vaan toimenpiteisiin on ryhdyttävä vasta silloin, kun asbestia sisältäviä rakennuksen osia korjataan tai puretaan. Asbestitöitä saavat suorittaa vain työsuojeluviranomaisten hyväksymät ja valtuuttamat urakoitsijat. Urakoitsijan on toimitettava työsuunnitelmat työsuojeluviranomaisille vähintään seitsemän vuorokautta ennen töiden aloittamista. Asbestipitoisten materiaalien purku on tehtävä Valtioneuvoston päätöksen 1380/94 mukaisesti. Purkutyössä noudatetaan työsuojeluhallituksen päätöstä hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista 231/90 sekä Ratu-kortin ohjeita. Luvanvaraisia töitä ovat myös asbestipitoisten materiaalien korjaus, vahvistus, suojaus sekä asbestipitoisten rakenneosien läheisyydessä suoritettavat työt. PAH-yhdisteitä sisältäville materiaaleille ei ole annettu yksiselitteistä ohjearvoa, joka kuvaa materiaalin turvallisuutta normaalissa käytössä. Kreosoottivedeneristeissä olevan naftaleenin haihtuvuus huoneen lämpötilassa on kymmenkertainen verrattuna muihin PAH-yhdisteisiin. Se on tyypillisesti sisäilmassa merkittävin yksittäinen yhdiste, jonka terveysvaikutukset poikkeavat heikosti haihtuvien PAH-yhdisteiden terveysvaikutuksista. Tämän vuoksi Työterveyslaitos on asettanut tavoitetason 0,002 mg/m 3 VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID14 Haitta-ainetutkimus 14 (16) sisäilman sisältämälle naftaleenille. Esitetty tavoitetaso on sama kuin Saksan ympäristöministeriön esittämä alempi taso sisäilmalle. Saksalaisissa ohjeissa edellytetään toimenpiteisiin ryhtymistä silloin, kun sisäilman naftaleenipitoisuus ylittyy. Lisäksi tilojen on oltava Asumisterveysohjeen (STM 2003) mukaan hajuttomia, joten naftaleenin eli ratapölkyn hajua ei tule esiintyä. Kivihiilipikeä eli PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien purkutyö ei vaadi valtuutusta, mutta purkutyö vaatii kokemusta ja erityisosaamista. Kivihiilipikeä sisältävät materiaalit poistetaan asbestityön vaatimusten mukaisesti, Ratu-kortin (Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku, osastointimenetelmä) ohjeita noudattaen. Purkutyömaalla sisäilman PAH-yhdisteiden pitoisuus voi nousta moninkertaisesti yli haitalliseksi tunnettujen pitoisuuksien ja höyrymäisten aineosien pitoisuudet saattavat olla myös merkittäviä. PAH-yhdisteet imeytyvät ihon läpi ja kulkeutuvat hengitysilman kautta elimistöön, mikä vuoksi työntekijöiden henkilökohtainen ja ympäristön suojaaminen asettaa erityisvaatimuksia. Raskasmetalleja sisältävien materiaalien käsittelyssä on noudatettava paikallisen työsuojeluviranomaisen ohjeita. Haitallisia aineita sisältäviä maalipintoja rikkovat työt on tehtävä vaarallisen jätteen purkutyönä, kuten Valtioneuvoston asetuksessa 205/2009 on asetettu. Lyijylle on olemassa sitova työhygieeninen raja-arvo 0,1 mg ilmakuutiometriä kohti kahdeksan tunnin keskiarvona. Tämä raja-arvo ei saa ylittyä työntekijän hengitysvyöhykkeellä (Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä 1154/1993). Lyijyä sisältävät rakennusmateriaalit on poistettava niin, etteivät ne sekoitu muihin jätteisiin tai leviä ympäristöön. Syntyneet jätteet on toimitettava vaarallisen jätteen käsittelyyn. Ohjeita purkutyöhön on Ratu -kortissa Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet -käsittely ja suojaus. 6.2 Jätteen käsittely ja lajittelu Toukokuun 2012 alussa voimaan tulleen jätelain 646/2011 mukaan Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että jätelain 8 :n mukaisesti otetaan talteen ja käytetään uudelleen käyttökelpoiset esineet ja aineet ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä. Rakennusjätteen ympäristövaaran arviointiin sovelletaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 807/2001. Viranomainen voi päivittää suurimpia sallittuja pitoisuuksia, jolloin tässä raportissa esitettyjä analyysituloksia tulee verrata uudestaan. Uudelleenvertaus on tehtävä erityisesti silloin, kun ryhdytään rakenteita rikkoviin toimenpiteisiin ja/tai kun tilojen käyttötarkoitusta tullaan muuttamaan. Vaaralliset jätteet asettavat haitallisuutensa vuoksi erityisiä vaatimuksia jätteen kuljetukselle ja käsittelylle. Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä, kuten kuljetuksen mukaan liitettävästä siirtoasiakirjasta, on annettu erilliset säädökset valtioneuvoston asetuksessa 179/2012. Vaarallisia jätteitä saa kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 861/1997 mukaan sijoittaa vain niitä varten suunnitellulle eri- VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID15 Haitta-ainetutkimus 15 (16) tyiselle vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Vaarallisen jätteen poltossa on puolestaan noudatettava valtioneuvoston asetusta 362/2003. Lisäksi vaarallisen jätteen vienti hyödynnettäväksi muuhun kuin OECD:n jäsenmaahan on EY:n jätteensiirtoasetuksen 1013/2006 nojalla kielletty. Asbestipitoinen jäte on pakattava niin tiiviisti, ettei asbestipölyä pääse ympäristöön. Kunkin pakkauksen päällä on oltava merkintä, että kyseessä on vaarallista asbestijätettä. Asbestipitoinen purkujäte kuuluu jäteluokkiin * asbestia sisältävät eristysaineet ja * asbestia sisältävät rakennusaineet. Kivihiilitervaa eli PAH-yhdisteitä sisältävä purkujäte pakataan lujiin, tiiviisiin muovisäkkeihin, jotka varastoidaan tilapäisesti osastoituun tilaan ja siirretään keskitetysti suljettavaan jätekonttiin tai -lavaan välitöntä poiskuljetusta varten. Purkujätettä ei välivarastoida työmaalle. PAH-yhdisteitä sisältävä bitumisivelyn purkujäte kuuluu jäteluokkaan * kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset. PVC-pitoisille tuotteille ei ole jäteluokkaa. Ne ovat käytössä vaarattomia ja niiden poistaminen voidaan tehdä normaalina purkutyönä. PVC-muovi sisältää mm. klooria ja poltettaessa siitä muodostuu haitallisia kaasuja. Tämän vuoksi PVC-muovia ei saa toimittaa energiajaetta hyödyntäviin voima- tai lämpölaitoksiin. PVC-pitoisia tuotteita voidaan polttaa vain erityisissä jätteenpolttolaitoksissa ja mikäli tällaista ei ole purkukohteen riittävässä läheisyydessä, voidaan PVC-tuotteet toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Myös vinyylilaatat, joissa on PVC:tä, mutta ei asbestia, voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Purkamisessa syntynyt metallijäte (esim. sähköjohtojen metallit, metalliputket, teräsosat ym.) on toimitettava romumetalleja vastaanottaviin/ostaviin pisteisiin. Valurautaisten viemäriputkien liitoskohtien lyijystä on informoitava romumetallin vastaanottajaa metallien erotusprosessin teknisistä syistä johtuen. Lappeenrannassa Vahanen Suunnittelupalvelut Oy Anna Vuokko nuorempi asiantuntija, ins. AMK Laura Hongisto asiantuntija, RI (AMK) Liitteet LIITE 1: Pohjakuvat, näytteidenottopaikat ja niiden edustama laajuus LIITE 2: Asbestianalyysitulos (näytteet 1-26), , Työterveyslaitos LIITE 3: Asbestianalyysitulos (näytteet 31-34), Työterveyslaitos VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID16 Haitta-ainetutkimus 16 (16) LIITE 4: Asbestianalyysitulos (näytteet 35-36), Työterveyslaitos LIITE 5: Pyyhintänäytteiden asbestit , Työterveyslaitos LIITE 6: Asbestianalyysitulos aggressiivinen mittaus, Työterveyslaitos LIITE 7: PAH-analyysitulos , Työterveyslaitos LIITE 8: PVC-analyysin tutkimusseloste , Vahanen Oy Tämän asiakirjan kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty ilman Vahanen Oy:n kirjallista lupaa. Any reproduction of this document, either wholly or partially, is forbidden without the written consent of Vahanen Oy. VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI Lappeenranta puh Y-tunnus Business ID17 18 19 20 Näytä lisää
HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5) Lisätiedot ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma Lisätiedot As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /
HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke Lisätiedot EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.
!! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... Lisätiedot HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS
Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS Lisätiedot Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki
Rantatie 4, Virrat Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus 7.3.2017 Työnro 31 11993.2 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Rantatie 4, Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 Lisätiedot Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu
Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 Asbesti and Concrete asbestos Laboratory Kuitumainen Lisätiedot ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 246518 20.02.2014 1 (4) Vahanen Tampere Oy Pasi Wahlfors Tampellan Esplanadi 2 33100 TAMPERE VOC-analyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KPS3180/1 Näytteen kerääjät: Pasi Wahlfors Lisätiedot Raportti Työnumero:
Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu Lisätiedot Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu
26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Lisätiedot Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely
Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi Lisätiedot HAITTA-AINE KARTOITUS
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015
1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen Lisätiedot KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET
KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen
TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö, Lisätiedot Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu
1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1. Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS
HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 29.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Lisätiedot Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan
Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden Lisätiedot SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7
RAPORTTI SISÄLLYS: Sivu 1 / 7 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Havaintoja kohteessa... 3 4. Luokan 27 pintakosteusmittaukset ja havaintoja... 3 5. TVOC mittaukset Lisätiedot ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS
22701904 PIRKKALAN YLÄASTE PIRKKALA Sweco Rakennetekniikka Oy RS002 Liisa Keskinen Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY 2 (17) Sisältö 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 KOHDE JA Lisätiedot Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)
Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 Lisätiedot VESIKATTOKORJAUS 2012
KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie Lisätiedot RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS
HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset Lisätiedot Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset
Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö, Lisätiedot !"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&
!"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $ Lisätiedot Suomussalmen kirkonkylän asuntola
Suomussalmen kirkonkylän asuntola Mannilantie 2A, 89800 Suomussalmi kk Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2. Lisätiedot JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus Lisätiedot ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja
ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA 10.3.2016 Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTIKARTOITUS Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Lisätiedot 2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa
Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en Lisätiedot KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A 43440 PYLKÖNMÄKI 07.04.2016
KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A 43440 PYLKÖNMÄKI Kuntotutkimus 2 (26) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Suunnitelman laatija... 3 1.4 Lähtötietoaineisto... Lisätiedot Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus
Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie Lisätiedot Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok
Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon Lisätiedot Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu
Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu 27.11.1984 Jarmo Mikkonen 1961 IAT = isännöinnin ammattitutkinto JET = johtamisen erikoisammattitutkinto Toimistomme vastuulla noin 160 taloyhtiötä AAA Lisätiedot RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ
RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 Lisätiedot POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI
POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLTÖ: 1. TILAAJA JA KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT... Lisätiedot Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja
Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Lisätiedot ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI
ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1 Rauma 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot 1.1 Kohde Kohde on kolmekerroksinen kolmen porrashuoneen vuonna 1969 valmistunut betonirakenteinen Lisätiedot TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus
SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro Lisätiedot RS-1 KOSTEUSKARTOITUS
RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208
TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH. Lisätiedot Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana
KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään Lisätiedot KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE
PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1 Lisätiedot RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012
RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden- Lisätiedot Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins.
A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 30.12.2016 Työnro 31 9099.14 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Aarnivalkeantie 9, Espoo SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Tilaaja... Lisätiedot KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI
KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: Lisätiedot KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015
29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot Asbestilakiuudistus 2016
1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö Lisätiedot Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat
Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Sisäilmamittaukset 02-04/2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston Lisätiedot Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet
Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus... Lisätiedot SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Lisätiedot HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360
Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Lisätiedot kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus
11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN Lisätiedot Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo
Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Lisätiedot KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS
KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä Lisätiedot Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila
Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta Lisätiedot KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI
KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi Lisätiedot KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI
KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2 Lisätiedot Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi
Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as Lisätiedot Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä.
Asbesti Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät Lisätiedot Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa
Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi. Lisätiedot TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT
Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt... Lisätiedot I. Tanninen Oy Kortepolku 15, TOIVALA Puh. (017) tai GSM Fax (017)
I. Tanninen Oy, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 0440 936 292 Fax (017) 263 3572 www.tanninen.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 16075 Muuruvesi Rakennukset nro 6, 7, 26, 27, 28 ja 29 14.9.2016 70900 Lisätiedot Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin
ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000 Lisätiedot MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?
MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN Lisätiedot SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8
KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty
Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia Lisätiedot POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI
POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI 4.1.2016 revisio A 29.1.2016 POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 4.1.2016 revisio Lisätiedot 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE
1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13 Lisätiedot Valtioneuvoston asetus
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuuslain (738/2002), työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun Lisätiedot RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT
RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy Lisätiedot Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:
1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille. Lisätiedot KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013
KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin Lisätiedot Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula
HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki Lisätiedot Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:
Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla, Lisätiedot Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus
1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja Lisätiedot VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS
VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa Lisätiedot MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite
77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille. Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Lisätiedot LAPPIA LOUE Lihajalostus
LAPPIA LOUE Lihajalostus ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS MUUTOSTYÖALUE 2016, RAKENNUS OPETUSTYÖPAJA 3.11.2016 PBM OY Jani Norvapalo 1 Sisällys JOHDANTO... 2 RAJAUKSET... 2 TUTKITUT HAITTA-AINEET... 2 Lisätiedot EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA
TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla Lisätiedot Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197
Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat: Lisätiedot Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty
Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia Lisätiedot YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS
YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua Lisätiedot MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU
MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU Lisätiedot TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013
Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS Lisätiedot LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI
LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI SISÄLLYS: Sivu 1 / 13 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Tutkimuksessa käytetyt Lisätiedot Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen
Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle Lisätiedot Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus
Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute