Source: http://docplayer.fi/2020124-Turvavalaistuksen-vaatimukset-2013.html
Timestamp: 2017-02-24 00:01:46+00:00
Document Index: 20320879

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET PDF
Download "TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013"
1 TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET2 TARKOITUS JA SOVELTAMISALA Tämän esityksen tarkoituksena on selkeyttää kaikkien poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen kanssa tekemisissä olevien tahojen toimintaa. Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Yllä esimerkkikaavio turvavalaistuksessa käytössä olevista termeistä Suomessa. Nämä määritteet perustuvat EN turvavalaistusstandardiin. Termejä on esitetty myös muissa standardeissa ja rakentamismääräyskokoelmassa. 23 LAIT, ASETUKSET JA STANDARDIT Sisäasiainministeriön asetus SMa 805/2005 rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta Pelastuslaki /379 Pelastustoimen laitelaki /10 SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus 2012 kappale 5-56 Suomen rakentamismääräyskokoelma RakMK A2 Rakennuksen suunnitelmat ja suunnittelijat Suomen rakentamismääräyskokoelma RakMK E1 Rakenteellinen paloturvallisuus Suomen rakentamismääräyskokoelma RakMK F2 Rakennusten käyttöturvallisuus Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä /976 34 LAIT, ASETUKSET JA STANDARDIT SFS-EN 1838 Valaistussovellukset. Turvavalaistus (soveltuvin osin) SFS-EN Keskitetyn tehonsyötön järjestelmät (määrätty pakolliseksi) SFS-EN Poistumisvalaistusjärjestelmät (sis. esim. huollon ja kunnossapidon vaatimukset) EN Luminaires. Part 2-22: Particular requirements. Luminaires for emergency lighting (Harmonisoitu standardi) 45 SMA 805 -ASETUKSEN VAATIMUKSET Sisäasianministeriön asetuksen vaatimuksia noudatetaan niissä hankkeissa, joihin haetaan rakennuslupaa tai muuta viranomaishyväksyntää. Turvavalaistusjärjestelmä voidaan katsoa aiheelliseksi uusia myös ilman rakennuslupaa tehtävässä saneerauksessa. Jos esimerkiksi kohteen turvavalaistuksen ei katsota täyttävän nykyvaatimuksia tai opastus on selkeästi puutteellinen. 56 OPASTEIDEN VALOTEKNISTEN OMINAISUUKSIEN VAATIMUKSET Muotovaatimukset, väri- ja valo-ominaisuudet, EN1838 ja VNP /976 työpaikkojen turvamerkeistä Kestävyys, ymmärrettävyys ja selkeys SMA 805/2005 -asetus edellyttää, että valaisimet täyttävät EN standardin vaatimukset valotasoista ja väreistä. Tuotteiden suorituskyvyssä on suuria valmistajakohtaisia eroja. Tämä tarkoittaa kaikissa olosuhteissa minimissään 2cd/m 2 vihreällä alueella ja 10cd/m 2 valkoisella. Minimi kontrastivaatimus on 1:5 ja maksimi 1:15 vihreän ja valkoisen välillä. Nämä vaatimukset on esitetty EN standardissa. Turvavalaisintuotteiden valmistajan/ maahantuojan tulee osoittaa tuotteen olevan sille vaadittujen standardien mukainen CE-vakuutuksella. TUKES toimii laitteiden vaatimustenmukaisuuden valvojana. Valotekninen suorituskyky on opasteen tärkein turvallisuuteen vaikuttava ominaisuus. 67 LAITTEIDEN TEKNISET VAATIMUKSET Akulla toimivat keskitetyn tehonsyötön järjestelmät on suunniteltava ja rakennettava standardin SFS-EN mukaan. Standardin EN mukaiset akkujen turvallisuusvaatimukset on täytettävä. Esim. riittävä ilmanvaihto ja riittävä etäisyys kipinöivistä kärjistä. Lisäksi on huomioitava standardin SFS mukaiset palonkestävän asennuksen vaatimukset keskuslaitteiden sijoituksesta. Valaisimien tulee olla asennuspaikan asettamien vaatimusten mukaisia ja rakenteensa puolesta niiden tulee täyttää kaikilta osin standardin SFS-EN vaatimukset. 78 POISTUMISREITTIVALAISTUS EN1838: Enintään 2 m leveällä poistumisreitillä vaakatason valaistusvoimakkuuden lattian tasossa poistumistien keskilinjalla on oltava vähintään 1 lux ja keskivyöhykkeellä, jonka leveys on vähintään puolet poistumisreitin leveydestä, valaistusvoimakkuuden on oltava vähintään 50 % keskilinjan kohdalla olevasta valaistusvoimakkuudesta. Yli 2 m leveitä poistumisreittejä voidaan käsitellä 2 m levyisinä kaistoina tai ne voidaan valaista avoimen alueen (0,5 lux) valaistusvaatimuksen mukaisesti. 89 ERITYISALUEET Turvavalaistus suositellaan lopullisten uloskäytävien ulkopuolella oleville alueille: Esim. ulko-ovien yhteydessä olevat katokset ja portaikot Standardi SFS-EN Valaistustaso uloskäytävän ulkopuolisen alueen valaisemiseksi poistumisteiden reiteille ilmoitetun valaistustason mukaan 1 lux tai 0,5 lux: Standardi EN10 SUUNNITTELU, VALAISIMIEN SIJOITTAMINEN JA ASENTAMINEN Opastevalaisimien tulee olla samassa tilassa ja poistumisreitillä mahdollisimman samanlaisia opastavuudeltaan. Saneerauskohteet rajoittuvat usein vain tiettyyn kiinteistön osaan. Asetuksen mukaisen turvavalaistuksen rakentaminen voi edellyttää myös varsinaisen saneerausalueen ulkopuolelle kohdistuvia toimenpiteitä. Suunnittelijan on syytä informoida rakennuttajaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan huomioida mahdolliset ongelmatilanteet. 1011 SUUNNITTELU, VALAISIMIEN SIJOITTAMINEN JA ASENTAMINEN Joka paikasta pitää näkyä vähintään yksi opastevalaisin, joka näyttää poistumisreitin sijainnin. Turvavalaisimet sijoitetaan poistumisreitille niin, että niiden antamassa valossa näkee sähkökatkon tullessa poistua rakennuksesta turvallisesti. Poistumisreitit ja uloskäynnit tulee selvitä arkkitehdin/ rakennesuunnittelun kuvista. Hyvin suunniteltu, asennettu ja huollettu turvavalaistus varmistaa kaikissa olosuhteissa turvallisen rakennuksesta poistumisen. 1112 RakM1 E JA SMA 805/ 2005 VALAISTUKSEN TARVE Poistumisopasteet Poistumisreitin valaistus Majoitustilat: Hotellit, lomakodit ja asuntolat + + 1) Hoitolaitokset: Sairaalat, vanhainkodit, suljetut rangaistuslaitokset Kokoontumis- ja liiketilat: ravintolat, myymälät, koulut, päiväkodit ja muut varhaiskasvatuksen tilat, urheiluhallit, näyttelyhallit, teatterit, kirkot, kirjastot ja päivähoitolaitokset Toimistot ja muut työpaikkatilat: joissa on pääosin tilat tuntevaa henkilökuntaa ) - Tuotantotilat Autosuojat ) - Varastotilat joissa työskennellään jatkuvasti Maanalaiset tilat Yli 8-kerroksiset rakennukset + + 1) = Yksikerroksisissa rakennuksissa, joissa poistumismahdollisuudet ovat hyvät (esimerkiksi poistumisen ollessa huoneista suoraan ulos) poistumisreitin valaistus voidaan jättää pois. 2) = Tiloissa, joiden pinta-ala on suurempi kuin 300 m 2. Pienemmissä tiloissa poistumisreitin valaistus harkinnan mukaan. 3) = Mikäli poistuminen on vaikeaa tai poistumisjärjestely on tavanomaisesta poikkeava, poistumisreitti on valaistava. 1213 VALAISTUKSEN TARVE Täysin yleispätevää rakennustyyppikohtaista ohjetta ei voida antaa. Taulukkoa tulee siis käyttää tapauskohtaisesti harkiten. Lähtökohtana on pidettävä RakMk E1:n mukaisesti käyttöaikaa (päivä-, ilta- tai yökäyttö) sekä sitä, miten hyvin käyttäjät tuntevat tilat ja miten he kykenevät pelastautumaan itse tai toistensa avustamina hätätilanteessa. Poistumisreittien selkeä merkitseminen on tarpeellista kaikissa niissä tiloissa, joissa liikkuu sellaisia ihmisiä joiden ei voida olettaa tuntevan tiloja hyvin. Tällaisia tiloja ovat varsinkin kokoontumis- ja liiketilat sekä majoitustilat ja hoitolaitokset. 1314 TOIMINTA-AIKA JA KOHTEEN VALVONTA Suunnittelun yhteydessä on myös määritettävä poistumisvalaistuksen toiminta-aika. Vähimmäisvaatimus toiminta-ajalle on 1 tunti Myös rakennusvalvontaviranomainen saattaa asettaa toiminta-aikaan liittyviä vaatimuksia mahdollisessa opaste- ja turvavalaistussuunnitelmassa. Turvavalaistusjärjestelmä hyväksytään rakennukseen käyttöönotto tarkastuksen yhteydessä. Palonviranomainen suorittaa tämän tarkastuksen. 1415 SFS VAATIMUKSET Standardi ei koske laitteiden rakennetta jos niille on omia standardeja Turvajärjestelmien, jotka on tarkoitettu toimimaan palotilanteissa, on täytettävä seuraavat vaatimukset: - on valittava teholähde, joka pitää yllä sähkönsyöttöä riittävän pitkän aikaa, ja - laitteilla on oltava joko laiterakenteen tai asennuksen avulla saatu palonkestävyys riittävän pitkän ajan. Tämä koskee keskusjärjestelmiä, joissa ryhmät kulkevat eri paloalueiden läpi. 1516 SFS VAATIMUKSET Johtojärjestelmät Jos turvajärjestelmän pitää toimia tulipalon aikana, niissä on käytettävä seuraavanlaisia johtojärjestelmiä: - mineraalieristeisiä IEC ja mukaisia kaapeleita - palonkestäviä EN tai EN ja EN mukaisia kaapeleita - johtojärjestelmää, joka on suojattu riittävästi mekaanisesti ja tulipalolta. HUOM. 1 Esimerkkejä järjestelmistä, joissa säilytetään tarvittava palosuojaus ja mekaaninen suojaus ovat - rakenteelliset koteloinnit, joiden avulla säilytetään mekaaninen suojaus ja palosuojaus, tai - johtojärjestelmä asennetaan erillisiin palosuojakoteloihin. Johtojärjestelmä pitää sijoittaa ja asentaa siten, ettei piirin jatkuvuus heikenny tulipalon aikana. 1617 SFS VAATIMUKSET Piirin jatkuvuuden säilyminen edellyttää kaapelien palonkestävyyden lisäksi seuraavia ominaisuuksia: - liitokset tehdään siten, että ne säilyvät toimivina vaadittavan ajan tai yhtä pitkän aikaa kuin niihin liittyvät kaapelit - kaapelien kiinnitys tai tuenta pitää järjestää siten, että se kestää vaadittavan ajan tai yhtä kauan kuin kaapeli, jota se tukee. HUOM. 2 Vaatimus kaapelien kiinnityksen ja tuennan palonkestävyydestä koskee sekä kaapelikiinnikkeitä, kaapelihyllyjä ja vastaavia että niiden kiinnittämiseen tarkoitettuja tarvikkeita. Koska näiden testaamiselle ei ole olemassa suomalaisia tai eurooppalaisia standardeja, palonkestävyyden osoittamiseen voidaan käyttää muiden maiden kansallisia standardeja tai muita tuotteen valmistajalta saatuja tietoja Turvajärjestelmien ohjaus- ja väyläjärjestelmiä koskevat samat vaatimukset kuin turvajärjestelmien johtojärjestelmiä. Tämä ei koske piirejä, joiden toimimattomuus ei vaikuta haitallisesti turvajärjestelmien toimilaitteiden toimintaan. 1718 SFS VAATIMUKSET Poistumisvalaistussovellukset Palo-osaston sisällä valaisimien syöttöön pitää käyttää palonkestäviä johtojärjestelmiä. Vaihtoehtoisesti palo-osastoissa, joissa on useita poistumisvalaisimia, valaisimet voidaan johdottaa vähintään kahdesta erillisestä ryhmästä siten, että poistumisreitin valaistus säilyy myös yhden piirin vioittuessa. Tulkinta: Kun keskusjärjestelmästä syötetään valaisimia eri paloalueille, pitää johtojärjestelmä asentaa palonkestävästi, yksi ryhmä riittää. KESKUSTILA TVK+ AKUT Jännitetieto TV TV= TILAVAHTI Palonkestävä asennus EI60 EI60 paloalue EI60 paloalue EI60 paloalue 1819 SFS VAATIMUKSET Jatkoa edelliseltä sivulta Tulkinta: Kun keskuslaitteet ja valaisimet sijaitsevat saman EI30/60 paloalueen sisällä ei tarvita palonkestävää asennusta. Tällöin riittää kaksi ryhmää esim. MMJ:llä toteutettuna. Jos kaikki laitteet sijaitsevat saman paloalueen sisällä ei palonkestävä asennus varmista laitteiden toimintaa palotilanteessa. TVK+ AKUT Kaapelointi 2x MMJ EI30/60 paloalue 1920 SFS VAATIMUKSET Maksimissaan 20 valaisinta yhdessä ryhmässä. (kohta ) Itsenäisesti toimiville valaisimille eivät ole voimassa kohtien vaatimukset (kohta ) Tämä koskee omalla akulla tai kondensaattorilla varustettuja valaisimia. 2021 ALASVALO Määräykset eivät edellytä, että jatkuvatoimisissa turvavaloissa pitää olla alasvalo-osuus, mutta määräykset edellyttävät tiettyjen kohteiden korostamista valaistuksella Silloin noudatetaan soveltuvin osin standardissa SFS-EN 1838 annettuja ohjeita Standardin mukaan korostettavia paikkoja ovat: - jokainen hätäpoistumiseen käytetty uloskäytävän ovi - portaiden lähialue niin, että jokainen porrastasanne saa suoraa valoa - lähialue jokaisessa muussa korkeustason muutoskohdassa - pakolliset uloskäytävät ja turvallisuuskilvet 2122 - käytävien jokainen risteys ALASVALO - jokaisen lopullisen uloskäynnin lähistö ja uloskäynti - jokaisen ensiapupisteen lähialue (ks. huomatus) - jokaisen palosammutuskaluston sijoituspaikan ja hälytyspisteen lähialue (ks. huomatus) Huom. Mainituissa paikoissa, mikäli ne eivät ole poistumisreitillä tai avointa aluetta, on valaistusvoimakkuuden lattialla oltava vähintään 5 lux. - Käytännössä ilman alasvaloa olevan opastevalaisimen yhteyteen joudutaan lisäksi asentamaan erillinen jatkuvatoiminen turvavalaisin 2223 KUNNOSSAPITO Turvavalojärjestelmien kunnossapitoon olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. Esimerkiksi LED-valonlähteellä varustettujen valaisimien valonlähteen elinikä on rajallinen. Jossain LED-valaisimissa valonlähteen elinikä ei ole kuin alle 4 vuotta, parhaissa tuotteissa päästään jopa 10 vuoden elinikään. Tyypillinen LEDin elinikä Teknowaren tuotteilla on nykyään 8-10 vuotta. Kentällä on hankala määrittää milloin opastevalaisin ei täytä vaatimuksia pintakirkkauden suhteen. Visuaalinen tarkastelu on yksi tapa arvioida näkyvyyttä, tai voidaan käyttää mittaukseen tarkoitettua mittalaitteistoa. 2324 KUNNOSSAPITO SMA 805/2005 -asetuksen mukaan kunnossapito on järjestettävä laitevalmistajan/ toimittajan ohjeiden mukaisesti Standardin SFS-EN mukaan tilojen haltijan/ omistajan on nimettävä asiantunteva henkilö valvomaan järjestelmän huoltoa Tälle henkilölle on annettava riittävä päätäntävalta varmistaa kaikkien tarvittavien töiden suorittaminen järjestelmän oikean toiminnan ylläpitämiseksi 2425 PÄIVITTÄINEN KUNNOSSAPITO Päivittäin tulee tarkastaa silmämääräisesti keskitetyn tehonsyötön järjestelmien merkinantolaitteet niiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Tämä tarkastus tehdään sen toteamiseksi, että järjestelmä on tilassa valmis eikä vaadi testaustoimintaa Päivittäistarkastuksella tarkoitetaan lähinnä sitä, että järjestelmän toimintaa pidetään jatkuvasti silmällä 2526 KUUKAUSITTAINEN KUNNOSSAPITO Simuloidaan normaalin valaistuksen syötön vikaantuminen: Jokainen valaisin kytketään toimimaan riittävän pitkäksi ajaksi akusta. Varmistetaan, että jokainen lamppu palaa Simuloidun vikaantumisen ajanjakson on oltava riittävän pitkä, samalla kuitenkin on otettava huomioon järjestelmän komponenttien (esim. lamput) vahingoittumisen minimointi Testausjakson aikana kaikki valaisimet ja kilvet tarkistetaan: ovat havaittavissa, puhtaat ja toimivat kunnolla Lopuksi syöttö palautetaan normaalille valaistukselle ja valaisimien toiminta normaalilla syötöllä tarkistetaan Keskusakustojärjestelmien valvontalaitteiden toiminta tarkistetaan 2627 VUOSITTAINEN KUNNOSSAPITO Täyden mitoituksessa käytetyn kestoajan testi. Automaattista testauslaitetta käytettäessä testin tulokset on tallennettava Muille järjestelmille tehdään kuukausitarkastuksen lisäksi seuraavat testit: Jokainen valaisin ja sisäpuolelta valaistu kilpi tarkastetaan kuten kuukausittaisessa testissä, mutta täyden mitoituksessa käytetyn kestoajan testi suoritetaan valmistajan antamaan informaatioon perustuen Normaalivalaistuksen syöttö palautetaan ja jokainen merkinantolamppu tai koje tarkastetaan sen varmistamiseksi, että se osoittaa normaalin syötön palautumisen. Latausjärjestelyjen asianmukainen toiminta tarkastetaan Testin päivämäärä ja tulokset kirjataan järjestelmän lokikirjaan 2728 Kotimaan myynti: KIITOS MIELENKIINNOSTA! TEKNOWARE OY Myyntipäällikkö Veikko Rantanen puh: Myyntineuvottelija Kati Backman puh: Myyntisihteeri Miia Kivelä puh: Samankaltaiset tiedostot
TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 Teknoware Oy 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän esityksen tarkoituksena on selkeyttää kaikkien poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen kanssa tekemisissä olevien Lisätiedot Turvavalaistusjärjestelmien teknisen vaatimuksenmukaisuuden todentaminen. 19.11.2014, Mikko Malinen, Teknoware Oy
Turvavalaistusjärjestelmien teknisen vaatimuksenmukaisuuden todentaminen 19.11.2014, Mikko Malinen, Teknoware Oy 22 Turvavalaistusjärjestelmät Keskusakustojärjestelmät Keskitetty tehonsyöttö valaisimille Lisätiedot TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA
TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja: Lisätiedot ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin Lisätiedot Miksi uusitaan? Paavo Hakala PH koulutus 2
Miksi uusitaan? Tämä on vasta lausuntovaiheeseen menevää esitystä, ei siis lopullista. Teksti muuttuu vielä varmasti. Aikaisempi painos yliampui melkoisesti Asennukset alkoivat eriytyä maantieteellisesti Lisätiedot ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE, TWT35 TWINSPOT TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE, TWT35 TWINSPOT TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET 2 Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu ajoittain toimivaksi tai jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi. Lisätiedot ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE, TW868XX(K) TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET
Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE, TW868XX(K) TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi. Käyttökohteet: Rakennukset, Lisätiedot Turvavalaistusjärjestelmien kehittäminen Ovako Imatra Oy Ab:lle
Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Imatra Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto Joni Peltonen Turvavalaistusjärjestelmien kehittäminen Ovako Imatra Oy Ab:lle Opinnäytetyö Lisätiedot SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 2
SISÄASIAINMINISTERIÖ Pelastusosasto MUISTIO Kirsi Rajaniemi 6.10.2005 SM-2004-02615/Tu-33 SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN POISTUMISREITTIEN MERKITSEMISESTÄ JA VALAISEMISESTA 1. Asetuksen sisältö Lisätiedot Palonkestävien asennusten käyttö ja määrittely pelastustoimen laitteistossa. Standardin SFS 6000-5-56 soveltaminen.
SÄHKÖ- JA TELEURAKOITSIJALIITTO STUL RY Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19-20.11.2013 Palonkestävien asennusten käyttö ja määrittely pelastustoimen laitteistossa. Standardin SFS 6000-5-56 soveltaminen. Lisätiedot HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen
HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat Lisätiedot Köymäri Riku Poistumisreittivalaistuksen suunnittelu
Köymäri Riku Poistumisreittivalaistuksen suunnittelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkövoimatekniikka Insinöörityö 21.2.2014 Alkusanat Haluan kiittää koko Insinööritoimisto Tauno Nissinen Lisätiedot Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39
6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan. Lisätiedot Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy
Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei Lisätiedot Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen
Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010 Mikael Siitonen Paloilmoitin prosessi Helsingin pelastuslaitoksen ydinprosesseja Vähentää erheellisiä paloilmoituksia Säilyttää toimintavalmiusaika esim. Lisätiedot Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet
Turvavalaisimet Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Led Turvavaloja Eltek -mallisto Honeywell Life Safety on käyttänyt paljon aikaa ja resursseja uuden Eltek turvavalomalliston kehittämiseen. Uudessa mallistossamme Lisätiedot Harri Koskenranta 24.2. 2005
T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 18.2.2004: Lukitusturvallisuus LUKITUKSEN LÄHTÖKOHDAT Lukitus suunnitellaan tarvetta vastaavaksi eli Lisätiedot Eelis Halme. Turvavalaistus. Toteutus Hyvinkään ammattioppilaitokselle
Eelis Halme Turvavalaistus Toteutus Hyvinkään ammattioppilaitokselle Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö Päivämäärä 31.5.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Lisätiedot TURVAVALAISTUS- JÄRJESTELMÄN UUSIMINEN
Seppo Kukkonen TURVAVALAISTUS- JÄRJESTELMÄN UUSIMINEN Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.5.2011 Tekijä(t) Seppo Kukkonen Nimeke Turvavalaistusjärjestelmän Lisätiedot Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko
Katsaus säädöstilanteeseen Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Palovaroitinasetus (1/2) Lausuntokierros päättyy 15.12.2008 www.pelastustoimi.fi/valmisteilla Tavoite Lisätiedot Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje
Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje PALON AIKANA TOIMIVIEN Flamerex-KAAPELEIDEN ASENNUSOHJE Flamerex FRHF-kaapelin rakenne OHJEEN TARKOITUS Noudattamalla tätä ohjetta Reka Kaapeli Oy:n Lisätiedot Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)
4.6.0.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan rakennuksen näkökulmasta. Lisätiedot VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ
VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA Lisätiedot Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)
4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan Lisätiedot Osoitteelliset turvavalokeskukset
CPS100 Osoitteelliset turvavalokeskukset rev. 1/14 Plansafe CPS100 Plansafe CPS100 Osoitteellinen turvavalojärjestelmä valvoo automaattisesti normaalikäytön aikana keskuksien ja valaisimien toimintaa. Lisätiedot Ajankohtaista säädöksistä
Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset Lisätiedot Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1
Ensto-valaistus Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Miksi Ensto-valaistus Laaja valikoima ratkaisuja koteihin ja kiinteistöihin Energiatehokkuus Toimivuus Taloudellisuus Ilkivallan ehkäisy Lisätiedot Jäähallien valaistus
Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere Lisätiedot MYYMÄLÄRAKENNUKSEN KÄYTTÖVALAISTUS SEKÄ TURVA- JA POISTUMISVALAISTUS
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Simo Pitkänen MYYMÄLÄRAKENNUKSEN KÄYTTÖVALAISTUS SEKÄ TURVA- JA POISTUMISVALAISTUS Opinnäytetyö Tammikuu 2016 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2016 Sähkötekniikan Lisätiedot Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä. Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.
Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.2008 Selvitysprojektin taustaa Laki pelastustoimen t laitteista Lisätiedot HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA
OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Lisätiedot Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety
Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi Lisätiedot Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit
Johansson Björn 8.11.2011 Sähköasennus-standardit Historiaa Me NIKOLAI Toinen, Koko Venäjänmaan Keisari ja itsevaltias, puolanmaan Tsaari, Suomen Suurruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Laki Lisätiedot Turvavalo. Turvallisia ratkaisuja
Turvavalo Turvallisia ratkaisuja Kokemusta ja tietotaitoa Yli kahden sukupolven ajan Glamox on kehittänyt, tuottanut ja toimittanut valaistusratkaisuja julkisiin tiloihin. Turvavalaistuksen täytyy noudattaa Lisätiedot ASENNUSOHJE Lighting Systems
Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet Lisätiedot Kauniaisten kaupunki
Kauniaisten kaupunki Keskusurheilukenttä Valaistuslaskenta RAPORTTI LiCon-AT Oy Matleena Sirkiä Hyvinkää 13.3.2013 Sisällys 1 KÄSITTEET... 1 1.1 Valovirta... 1 1.2 Valovoima... 1 1.3 Valaistusvoimakkuus... Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset Lisätiedot TURVAVALOKESKUS. Asennus ja huolto-ohje TKT3122
Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat Lisätiedot SAIRAALAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS
SAIRAALAN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS Opinnäytetyö Jani Puumala Sähkötekniikan koulutusohjelma Energiahuolto Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Sähkötekniikan Lisätiedot Tietopaketti hirsitaloja koskevista palomääräyksistä julkisissa rakennuksissa
Tietopaketti hirsitaloja koskevista palomääräyksistä julkisissa rakennuksissa Hirren käyttötarve julkisten rakennusten (päiväkodit, koulut, toimistot, yms.) seinärakenteissa on yhä kasvavan kiinnostuksen Lisätiedot SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Lisätiedot Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina Lisätiedot TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön Lisätiedot Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet
Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Meillä on hyvä Itä-Eurooppalainen paloturvallisuustaso Turvajärjestelmät joiden tulee toimia palon aikana määritellään esim. rakennusluvassa 11.1.4 Lisätiedot Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan
Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista Lisätiedot Korkeiden rakennusten poistumisturvallisuus
Korkeiden rakennusten poistumisturvallisuus L2 Paloturvallisuus Oy Tommi Nieminen Runeberginkatu 5 B 00100 Helsinki p. 040 7029044 tommi.nieminen@l2.fi www.l2.fi Korkea rakentaminen Suomessa Uutta meille Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko Lisätiedot Exilight Easy Control System järjestelmät. Easy Control System. Exilight kulkee edellä ja opastaa oikean reitin. www.exilight.fi
Exilight Easy Control System järjestelmät Easy Control System Exilight kulkee edellä ja opastaa oikean reitin www.exilight.fi Exilight Oy Exilight Oy perustaa palvelunsa ammattitaitoiseen ja kehittyneeseen Lisätiedot HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja
HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle. Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko Lisätiedot Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)
.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin- Lisätiedot Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa
OHJE 26/14/PEL 1 (6) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot POISTUMISTIEVALAISIMET
TURVAVALAISTUS POISTUMISTIEVALAISIMET LOUNGE LED Tyylikäs LED-poistumistievalaisin jonka tekniset ratkaisut mahdollistavat helpon asennuksen sekä kaapeloinnin valaisimelle. Valaisin on kiinnitetty asennusjalustaan Lisätiedot GREENEST WAY TO SAFETY. Luotettavaa turvavalaistusta yli 35 vuoden kokemuksella
GREENEST WAY TO SAFETY Luotettavaa turvavalaistusta yli 35 vuoden kokemuksella UUSI AKUTON ESCAP-TEKNOLOGIA YMPÄRISTÖNSUOJELU OSANA TUOTEKEHITYSTÄMME 2 Yhteiskuntavastuuseemme kuuluu myös ympäristönsuojelu, Lisätiedot PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA
PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut, Lisätiedot Delta Quad Duo Tuoteluettelo Delta Quad Duo
Delta Quad Duo Tuoteluettelo Delta Quad Duo Paloilmoitin ja turvavalaistus samassa suursilmukassa Turvavalaistus saa toimintajännitteensä suursilmukasta Osoitteelliset turvavalaisimet 2 Sisällysluettelo Lisätiedot Savunpoiston järjestelyt ja suunnittelu. Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17
1 Savunpoiston järjestelyt ja suunnittelu Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17 Savunpoisto, savunhallinta vai jotain muuta 2 Non sunt multiplicanda entia praeter necessitatem (Wilhelm Occamilainen n.1285-1350) Lisätiedot ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012
ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Lisätiedot HISSIN JA TURVAKOMPONENTIN OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET
1796 Liite I HISSIN JA TURVAKOMPONENTIN OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET Johdanto 1. Olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia sovelletaan silloin, kun hissiä tai turvakomponenttia käytetään Lisätiedot Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje
Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3 Lisätiedot Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö
Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo Lisätiedot Varastoitavat. Teknowaren tuotteet 2016. Lighting Technology
Varastoitavat Teknowaren tuotteet 2016 Lighting Technology Näin luet luettelossa olevia valaisintaulukoita: Teknowaren yksittäispakatun valaisimen tuotekoodi Valaisimen liitäntäjännite Valaisimen toiminta Lisätiedot 15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas
15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa Lisätiedot TURVAVALOKESKUS. Asennus ja huolto-ohje TKT65XXB
VOT6506S TURVAVALOKESKUS Asennus ja huolto-ohje TKT65XXB SÄILYTÄ TALLESSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2 TKT65XXB TUOTEKUVAUS REV.6; 29.05.2009 PHO Sisällysluettelo Sivu 1. Tuoteominaisuudet 3 1.1. Valmistaja Lisätiedot DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin
DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin Lisätiedot Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line
Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen Lisätiedot OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA
OHJE 1 (5) OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA Ohje on laadittu yhteistyössä kumppanuusverkoston pelastuslaitosten ja Kuntaliiton kesken ja sen tavoitteena on alueiden Lisätiedot T-110.5610 TOIMITILATURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta 25.4.06
T-110.5610 TOIMITILATURVALLISUUS - Videovalvontajärjestelmä Harri Koskenranta 25.4.06 T-110.5610 Koskenranta 1 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT TURVALLISUUSVALVONTA T-110.5610 Koskenranta 2 VIDEOVALVONTA / KAMERAVALVONTA Lisätiedot Turvavalotuotteiden tuoteluettelo TURVAVALAISTUS
Turvavalotuotteiden tuoteluettelo TURVAVALAISTUS 2014 TURVA- VALAISTUS TEKNOWARE 4 TURVAVALOKESKUKSET 9 KESKUSTEN LISÄTARVIKKEET 34 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN ETÄHALLINTA 47 OPASTE- JA TURVAVALAISIMET Lisätiedot EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valvontakeskus RVK Valvontakeskus on tarkoitettu turvavalokeskusten EXI-1000, 2000 ryhmien automaattiseen valvontaan. Keskus mittaa kunkin Lisätiedot SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ikkunat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen Lisätiedot Konehuoneen suunnitteluopas
Konehuoneen suunnitteluopas 1 1 ASENNUSVIHJEITÄ SUUNNITTELIJOILLE, ARKKITEHDEILLE, RAKENNUTTAJILLE SEKÄ ASENTAJILLE 1.1 Konehuone (EN 378 mukaisesti: erikoiskonehuone) Huone tai suljettu alue joka on turvallisuus- Lisätiedot SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.
SL7 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.com 2 www.performanceinlighting.com www.spittler.de SL7 LED SISÄLLYS Lisätiedot Valaistuksen rakennussuunnitelma
HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 Lisätiedot Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu
Jukka Heikkinen Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 2.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Lisätiedot SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti
SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen. Lisätiedot Pelastusalan neuvottelupäivät 2015
Pelastusalan neuvottelupäivät 2015 Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Pekka Ronkainen Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Korkea rakentamisen paloturvallisuusriskejä Haasteita tänä päivänä: Lisätiedot Pienten kohteiden savunpoisto
2013 Pienten kohteiden savunpoisto Päijät-Hämeen pelastuslaitos 30.9.2013 Sisältö 1.1 Yleiset määräykset... 2 1.2 Uudisrakennuksien käytännöt Päijät-Hämeessä... 3 1.2.1 Yleistä... 3 1.2.2 Porrashuoneiden Lisätiedot L E D I F A K T A. Ledit lämpenevät
Ledit lämpenevät Ledin tehosta 75...80% muuttuu lämmöksi. oisin kuin perinteiset valonlähteet, ledi ei säteile tuottamaansa lämpöä pois, vaan lämpö on johdettava esimerkiksi valaisimen runkoon ja siitä Lisätiedot T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04
T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 21.4.2004: Videovalvontajärjestelmät SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT TURVALLISUUSVALVONTA 21.4.2004 T-110.460 Lisätiedot turvavalaistus Järjestelmät, sovellukset ja tuotteet
turvavalaistus Järjestelmät, sovellukset ja tuotteet Turvavalaistus Kiinteistön turvavalaistus voidaan ratkaista monella tavalla. Tämän esitteen tarkoituksena on tarjota ideoita sopivan järjestelmän valitsemiseksi. Lisätiedot Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat
Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi) Lisätiedot NOUSUJOHTO-OHJE. Päijät-Hämeen pelastuslaitos 7.12.2012
2012 NOUSUJOHTO-OHJE Päijät-Hämeen pelastuslaitos 7.12.2012 1 1 NOUSUJOHDON TARVE... 1 1.1 Perusteet... 1 1.2 Käytännöt Päijät-Hämeessä... 2 2 NOUSUJOHDON RAKENNE JA TYYPPI... 2 2.1 Kuivanousujohto... Lisätiedot Turvavalotuotteiden tuoteluettelo TURVAVALAISTUS
Turvavalotuotteiden tuoteluettelo TURVAVALAISTUS 2015 2 TEKNOWARE 4 TURVAVALOKESKUKSET 9 KESKUSTEN LISÄTARVIKKEET 30 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN ETÄHALLINTA 43 OPASTE- JA TURVAVALAISIMET 49 VARAOSAT JA Lisätiedot ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi
ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten Lisätiedot LÄMMINILMAPUHALLIN HEL
ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2 Lisätiedot Käyttöasetus potilassiirtojen
Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen Lisätiedot SUUNNITTELIJAN OPAS. Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen
SUUNNITTELIJAN OPAS Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen 3 Esivalmisteltu asennusjärjestelmä Asennusjärjestelmä on kehitetty helpottamaan asennustyötä ja vastaamaan nykyaikaisen rakentamisen vaatimuksia. Lisätiedot Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat
1 (6) TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJE Yleistä Tilapäisen majoittumisen ohje on suunnattu henkilöille jotka eivät ole toimintakykyrajoitteisia tai kuuluvat erityisryhmiin. Tätä ohjetta on noudatettava majoitettaessa Lisätiedot Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012
Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET Lisätiedot Puu pintamateriaalina_halli
1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää Lisätiedot ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen
ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute