Source: https://www.epi.sk/zz/2015-88
Timestamp: 2019-09-17 22:57:07+00:00
Document Index: 236900

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§ 31', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2']

88/2015 Z. z. Vyhláška o rozsahu hodnotenia, spôsobe výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie | Aktuálne znenie
Hľadaj v 88/2015 ×
88/2015 Z. z.
Vyhláška č. 88/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2015 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
a) spôsob výpočtu energetickej účinnosti premeny energie a hodnoty energetickej účinnosti premeny energie a
b) rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti prenosu a distribúcie elektriny, energetickej náročnosti prepravy a distribúcie plynu a prepravy pohonných látok a ropy, energetickej účinnosti rozvodu tepla a energetickej náročnosti prevádzky verejného vodovodu a prevádzky verejnej kanalizácie.
Energetická účinnosť premeny energie sa určí pri štandardných podmienkach okolia, ktorými sú teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkosť 60 %, pre prevádzkované zariadenia na
a) výrobu elektriny ako množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny rok, merané na svorkách generátora, delené súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na jej výrobu,
b) výrobu tepla ako množstvo využiteľného tepla vyrobeného za kalendárny rok, meraného na výstupe zariadenia na výrobu tepla, delené súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na jeho výrobu,
c) kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako súčet množstva elektriny vyrobenej za kalendárny rok, meranej na svorkách generátora, a množstva využiteľného tepla vyrobeného za kalendárny rok, meraného na výstupe zariadenia, delený súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na ich výrobu; využiteľným teplom sa na účely tejto vyhlášky rozumie teplo určené na vykurovanie vrátane vykurovania budov výrobcu elektriny alebo výrobcu tepla, prípravu teplej vody a technologické účely okrem tepla potrebného na výrobu tepla alebo výrobu elektriny v zariadení, pre ktoré sa ustanovuje účinnosť premeny energie.
(1) Hodnoty energetickej účinnosti premeny energie pre zariadenia na
a) výrobu elektriny1) sú uvedené v prílohe č. 1,
b) výrobu tepla2) sú uvedené v prílohe č. 2,
c) kombinovanú výrobu elektriny a tepla3) sú uvedené v prílohe č. 3.
(2) Pre zariadenia podľa odseku 1 písm. a) a c) poskytujúce podporné služby4) a dodávku regulačnej elektriny5) sa hodnota energetickej účinnosti premeny energie môže znížiť najviac o rozdiel hodnoty energetickej účinnosti premeny energie dosahovanej v režime dodávky bez podporných služieb a v režime dodávky s podpornými službami; rozdiel hodnoty musí byť potvrdený energetickým auditom.
(3) Pre zariadenia podľa odseku 1 prevádzkované menej ako 200 hodín ročne sa hodnota energetickej účinnosti premeny energie môže znížiť najviac o 50 %.
(4) Ak sa pri premene energie v zariadeniach podľa odseku 1 využívajú viaceré palivá, energetická účinnosť premeny energie sa určí váženým priemerom podľa percentuálneho podielu jednotlivých palív.
a) prenosu elektriny je uvedený v prílohe č. 4,
b) distribúcie elektriny je uvedený v prílohe č. 5.
a) prepravy a distribúcie plynu je uvedený v prílohách č. 6 a 7,
b) prepravy pohonných látok a ropy je uvedený v prílohách č. 8 a 9.
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla je uvedený v prílohe č. 10.
a) prevádzky verejného vodovodu je uvedený v prílohe č. 11,
b) prevádzky verejnej kanalizácie je uvedený v prílohe č. 12.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
HODNOTY ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIA NA VÝROBU ELEKTRINY
Zariadenia na výrobu elektriny Palivo Elektrický výkon Rok uvedenia zariadenia do prevádzky
do 1998 1998 – 2012 2013 – 2015 od 2016
[MW] prevádzková prevádzková garantovaná
– – – rekonštruované nové rekonštruované nové
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom vrátane prídavného spaľovacieho zariadenia alebo pomocného spaľovacieho zariadenia zemný plyn do 100 45 47 49 49 50 54 55
od 100 vrátane do 250 47 49 51 51 52 56 57
od 250 vrátane do 500 48 50 52 52 53 57 58
500 a viac 49 51 53 53 54 58 59
spaľovacia turbína zemný plyn do 5 28 28 29 29 29 32 32
5 a viac 30 30 31 31 31 34 34
spaľovacie zariadenie a kondenzačná parná turbína čierne uhlie do 15 36 36 38 38 38 40 40
od 15 vrátane do 50 38 38 40 40 40 42 42
50 a viac 39 39 41 41 41 43 43
hnedé uhlie do 15 35 35 37 37 37 39 39
od 15 vrátane do 50 37 37 39 39 39 41 41
50 a viac 38 38 40 40 40 42 42
zemný plyn do 10 38 38 40 40 40 42 42
od 10 vrátane do 35 40 40 42 42 42 44 44
35 a viac 41 41 43 43 43 45 45
ťažký vykurovací olej do 15 36 36 38 38 38 40 40
priemyselné plyny do 15 36 36 38 38 38 40 40
priemyselné kvapaliny (lúhy) do 10 34 34 36 36 36 38 38
od 10 vrátane do 35 36 36 38 38 38 40 40
35 a viac 37 37 39 39 39 41 41
pevná biomasa do 10 34 34 36 36 36 38 38
zdroj tepla a kondenzačná parná turbína jadro do 500 31 31 32 32 33 32 33
od 500 vrátane do 1000 31 31 32 32 33 32 33
1000 a viac 31 31 32 32 33 32 33
teplo z priemyselných procesov do 10 36 36 36 36 36 38 38
od 10 vrátane do 35 36 36 36 36 36 38 38
35 a viac 36 36 36 36 36 38 38
spaľovací motor zemný plyn do 0,05 29 29 29 29 29 31 31
od 0,05 vrátane do 1 31 31 31 31 31 33 33
1 a viac 34 34 34 34 34 36 36
bioplyn do 0,05 28 28 28 28 28 30 30
od 0,05 vrátane do 1 30 30 30 30 30 32 32
1 a viac 33 33 33 33 33 35 35
kvapalné palivo z katalyticky spracovaného odpadu do 0,05 28 28 28 28 28 30 30
Príloha č. 2 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
HODNOTY ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIA NA VÝROBU TEPLA
Zariadenia na výrobu tepla Palivo Tepelný výkon Rok uvedenia zariadenia do prevádzky
do 2009 2009 – 2012 2013 – 2015 od 2016
kotol na plynné palivo štandardný s atmosférickým horákom zemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá do 0,1 87 87 88 – 89 – 91
od 0,1 vrátane do 0,5 87 87 88 – 89 – 91
0,5 a viac 88 88 89 – 90 – 92
kotol na plynné palivo štandardný s pretlakovým horákom zemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá do 0,1 87 87 88 88 89 90 91
od 0,1 vrátane do 0,5 87 87 88 88 89 90 91
od 0,5 vrátane do 3,0 88 88 89 89 90 91 92
od 3,0 vrátane do 6,0 88 88 89 89 90 91 92
od 6,0 vrátane do 20,0 89 89 90 90 91 92 93
20,0 a viac 89 89 90 90 91 92 93
bioplyn do 0,1 76 76 78 78 80 80 82
od 0,1 vrátane do 0,5 78 78 80 80 82 82 84
od 0,5 vrátane do 3,0 79 79 81 81 82 83 84
3,0 a viac 80 80 82 82 83 84 85
priemyselné plyny > 0 78 78 80 80 81 82 83
kotol na plynné palivo nízkoteplotný s atmosférickým horákom zemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá do 0,1 87 90 91 – 91 – 93
od 0,1 vrátane do 0,5 87 91 92 – 92 – 94
0,5 a viac 88 92 93 – 93 – 95
kotol na plynné palivo nízkoteplotný s pretlakovým horákom zemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá do 0,1 87 90 90 90 91 92 93
od 0,1 vrátane do 0,5 87 90 90 90 91 92 93
od 0,5 vrátane do 3,0 88 90 90 90 91 92 93
od 3,0 vrátane do 6,0 88 90 90 90 91 92 93
od 6,0 vrátane do 20,0 89 90 90 90 91 92 93
20,0 a viac 89 90 90 90 91 92 93
kotol na plynné palivo kondenzačný s atmosférickým horákom zemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá do 0,1 92 94 94 – 94 – 96
od 0,1 vrátane do 0,5 93 95 95 – 95 – 97
0,5 a viac 94 96 96 – 96 – 98
kotol na plynné palivo kondenzačný s pretlakovým horákom zemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá do 0,1 92 95 95 – 95 – 97
od 0,1 vrátane do 0,5 93 96 96 96 96 98 98
0,5 a viac 94 97 97 97 97 99 99
kotol na využitie tepla z priemyselných procesov teplo z výrobných procesov s teplotou nad 380 °C > 0 – – – – 70 – 72
kotol na kvapalné palivo s atmosférickým horákom ľahký vykurovací olej do 0,1 80 80 83 – 83 – 85
od 0,1 vrátane do 0,5 82 82 85 – 85 – 87
0,5 a viac 83 83 86 – 86 – 88
kotol na kvapalné palivo s pretlakovým horákom ľahký vykurovací olej do 0,1 80 80 87 – 85 – 87
od 0,1 vrátane do 0,5 82 82 85 85 87 87 89
od 0,5 vrátane do 3,0 83 83 86 86 88 88 90
od 3,0 vrátane do 6,0 84 84 87 87 89 89 91
od 6,0 vrátane do 20,0 85 85 88 88 90 90 92
20,0 a viac 86 86 89 89 91 91 93
ťažký vykurovací olej do 3 78 78 80 80 82 82 84
od 3,0 vrátane do 6,0 82 82 84 84 86 86 88
od 6,0 vrátane do 20,0 83 83 85 85 87 87 89
20,0 a viac 85 85 87 87 89 89 91
priemyselné kvapaliny (lúhy) do 20 66 66 67 67 68 69 70
20,0 a viac 68 68 69 69 70 71 72
kvapalné palivo z katalyticky spracovaného odpadu do 0,5 82 82 83 83 85 85 87
0,5 a viac 83 83 84 84 86 86 88
kotol na pevné palivo s pevným roštom čierne uhlie do 0,1 69 69 76 76 79 78 81
od 0,1 vrátane do 0,5 70 70 78 78 80 80 82
0,5 a viac 72 72 79 79 82 81 84
koks do 0,1 70 70 76 76 80 78 82
od 0,1 vrátane do 0,5 72 72 78 78 82 80 84
0,5 a viac 73 73 80 80 83 82 85
brikety do 0,1 68 68 76 76 79 78 81
od 0,1 vrátane do 0,5 69 69 78 78 80 80 82
0,5 a viac 70 70 80 80 82 82 84
hnedé uhlie do 0,1 67 67 74 74 77 76 79
od 0,1 vrátane do 0,5 68 68 75 75 78 77 80
0,5 a viac 69 69 76 76 79 78 81
biomasa do 0,1 68 68 75 75 78 77 80
od 0,1 vrátane do 0,5 69 69 76 76 79 78 81
0,5 a viac 70 70 77 77 80 79 82
kotol na pevné palivo s pohyblivým roštom čierne uhlie do 0,5 70 70 77 77 81 79 83
od 0,5 vrátane do 3,0 72 72 78 78 82 80 84
od 3,0 vrátane do 10,0 75 75 80 80 83 82 85
10,0 a viac 78 78 81 81 84 83 86
hnedé uhlie do 0,5 68 68 73 73 78 75 80
od 0,5 vrátane do 3,0 69 69 76 76 79 78 81
od 3,0 vrátane do 10,0 71 71 78 78 81 80 83
10,0 a viac 72 72 80 80 82 82 84
biomasa do 0,5 69 69 75 75 79 77 81
od 0,5 vrátane do 3,0 70 70 77 77 80 79 82
od 3,0 vrátane do 10,0 72 72 80 80 82 82 84
10,0 a viac 75 75 81 81 83 83 85
kotol na pevné palivo s práškovým horákom
– granulačný čierne uhlie do 15 82 82 83 83 84 85 86
od 15 vrátane do 50 83 83 84 84 85 86 87
50 a viac 84 84 84 84 85 86 87
hnedé uhlie do 15 81 81 82 82 83 84 85
od 15 vrátane do 50 82 82 83 83 84 85 86
50 a viac 83 83 83 83 84 85 86
– výtavné ohnisko čierne uhlie do 15 81 81 82 82 83 84 85
hnedé uhlie do 15 80 80 81 81 82 83 84
od 15 vrátane do 50 81 81 82 82 83 84 85
50 a viac 82 82 82 82 83 84 85
– cyklónové ohnisko čierne uhlie do 15 82 82 83 83 84 85 86
– fluidné spaľovanie čierne uhlie do 15 83 83 84 84 85 86 87
od 15 vrátane do 50 84 84 85 85 86 87 88
50 a viac 85 85 85 85 86 87 88
hnedé uhlie do 15 82 82 83 83 84 85 86
biomasa do 15 81 81 82 82 83 84 85
Príloha č. 3 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
HODNOTY ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA
Zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla Palivo Elektrický výkon Rok uvedenia zariadenia do prevádzky
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom zemný plyn do 100 70 72 73 73 74 74 75
od 100 vrátane do 250 71 73 74 74 75 75 76
od 250 vrátane do 500 72 74 75 75 76 76 77
500 a viac 73 75 76 76 77 77 78
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom vrátane prídavného spaľovacieho zariadenia a pomocného spaľovacieho zariadenia zemný plyn do 100 72 74 75 75 76 76 77
od 100 vrátane do 250 73 75 76 76 77 77 78
od 250 vrátane do 500 74 76 77 77 78 78 79
500 a viac 75 77 78 78 79 79 80
spaľovacia turbína s regeneráciou tepla zemný plyn do 5 70 72 73 73 74 74 75
5 a viac 71 73 74 74 75 75 76
spaľovacia turbína s regeneráciou tepla vrátane prídavného spaľovacieho zariadenia a pomocného spaľovacieho zariadenia zemný plyn do 5 72 74 75 75 76 76 77
5 a viac 73 75 76 76 77 77 78
spaľovacie zariadenie a protitlaková parná turbína čierne uhlie do 10 73 74 74 74 74 75 75
od 10 vrátane do 35 75 76 76 76 76 77 77
35 a viac 76 77 77 77 77 78 78
hnedé uhlie do 10 71 72 72 72 72 73 73
od 10 vrátane do 35 73 74 74 74 74 75 75
35 a viac 74 75 75 75 75 76 76
zemný plyn do 10 75 76 76 76 76 77 77
od 10 vrátane do 35 77 78 78 78 78 79 79
35 a viac 78 79 79 79 79 80 80
ťažký vykurovací olej do 10 74 75 75 75 75 76 76
od 10 vrátane do 35 76 77 77 77 77 78 78
35 a viac 77 78 78 78 78 79 79
komunálny odpad do 10 50 51 51 51 52 52 53
10 a viac 52 53 53 53 54 54 55
priemyselné plyny do 10 72 73 74 74 75 75 76
od 10 vrátane do 35 74 75 76 76 77 77 78
35 a viac 75 76 77 77 78 78 79
priemyselné kvapaliny (lúhy) do 10 69 70 71 71 72 72 73
od 10 vrátane do 35 71 72 73 73 74 74 75
35 a viac 72 73 74 74 75 75 76
pevná biomasa do 10 70 71 71 71 71 72 72
od 10 vrátane do 35 72 73 73 73 73 74 74
35 a viac 73 74 74 74 74 75 75
zdroj tepla s kondenzačnou parnou turbínou s odberom pary jadro do 500 31 31 32 32 33 32 33
teplo z priemyselných procesov do 10 38 38 38 38 38 40 40
od 10 vrátane do 35 38 38 38 38 38 40 40
35 a viac 38 38 38 38 38 40 40
spaľovací motor zemný plyn do 0,05 65 65 65 65 65 69 69
od 0,05 vrátane do 1,0 68 68 68 68 68 73 73
1,0 a viac 70 70 70 70 70 76 76
bioplyn a skladkový plyn do 0,05 64 64 64 64 64 68 68
od 0,05 vrátane do 1,0 67 67 67 67 67 72 72
1,0 a viac 69 69 69 69 69 75 75
kvapalné palivo z katalyticky spracovaného odpadu do 0,05 64 64 64 64 64 68 68
spaľovacie zariadenie a Rankinov organický cyklus pevná biomasa do 1,0 70 71 71 71 71 72 72
od 1,0 a viac 71 72 72 72 72 73 73
Rankinov organický cyklus teplo z priemyselných procesov do 1,0 65 66 66 66 66 67 67
od 1,0 a viac 66 67 67 67 67 68 68
Príloha č. 4 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
Obchodné meno prevádzkovateľa prenosovej sústavy:
Energetická účinnosť prenosu elektriny sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:
Rok Množstvo elektriny na vstupe do prenosovej sústavy Straty elektriny pri prenose Vlastná spotreba elektriny pri prenose Energetická účinnosť prenosu Komentár
V komentári prevádzkovateľ prenosovej sústavy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú účinnosť prenosu elektriny.
hp – účinnosť prenosu elektriny vyjadrená v percentách,
Es – straty elektriny pri prenose vyjadrené v MWh,
Evs – vlastná spotreba elektriny pri prenose vyjadrená v MWh,
Ev – množstvo elektriny na vstupe do prenosovej sústavy vyjadrené v MWh.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
Obchodné meno prevádzkovateľa distribučnej sústavy:
Rok Množstvo elektriny na vstupe do distribučnej sústavy Straty elektriny pri distribúcii Vlastná spotreba elektriny pri distribúcii Energetická účinnosť distribúcie Komentár
hd – účinnosť distribúcie elektriny vyjadrená v percentách,
Es – straty elektriny pri distribúcii vyjadrené v MWh,
Evs – vlastná spotreba elektriny pri distribúcii vyjadrená v MWh,
Ev – množstvo elektriny na vstupe do distribučnej sústavy vyjadrené v MWh.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
Obchodné meno prevádzkovateľa prepravnej siete:
Rok Množstvo energie spotrebovanej na prepravu plynu Množstvo prepraveného plynu Energetická náročnosť prepravy plynu Komentár
Spotreba plynu na prepravu plynu a prevádzku prepravnej siete Spotreba elektriny na prepravu plynu a prevádzku prepravnej siete SPOLU
ĺpp – energetická náročnosť prepravy plynu vyjadrená v MWh na MWh,
Epp – množstvo energie spotrebovanej na prepravu plynu vyjadrené v MWh,
Mpp – množstvo prepraveného plynu vyjadrené v MWh.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
Obchodné meno prevádzkovateľa distribučnej siete:
Rok Množstvo energie spotrebovanej na distribúciu plynu Množstvo distribuovaného plynu Energetická náročnosť distribúcie plynu Komentár
Spotreba plynu na prevádzku regulačných staníc Spotreba elektriny na prevádzku regulačných staníc Ostatná spotreba elektriny na prevádzku distribučnej siete SPOLU
V komentári prevádzkovateľ distribučnej siete uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť distribúcie plynu.
ĺdp – energetická náročnosť distribúcie plynu vyjadrená v MWh na MWh,
Edp – množstvo energie spotrebovanej na distribúciu plynu vyjadrené v MWh,
Mdp – množstvo distribuovaného plynu vyjadrené v MWh.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
Obchodné meno prevádzkovateľa potrubia na prepravu pohonných látok:
Rok Množstvo spotrebovanej energie na prepravu pohonných látok Množstvo prepravených pohonných látok Energetická náročnosť prepravy pohonných látok Komentár
ĺppl – energetická náročnosť prepravy pohonných látok vyjadrená v MWh na tonu,
Eppl – množstvo energie spotrebovanej na prepravu pohonných látok vyjadrené v MWh, ktoré sa vypočíta ako suma
energie spotrebovanej na prevádzku čerpacích agregátov, prečerpávacích staníc a potrubí na prepravu
pohonných látok,
Príloha č. 9 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
Obchodné meno prevádzkovateľa potrubia na prepravu ropy:
Rok Množstvo spotrebovanej energie na prepravu ropy Množstvo odovzdanej ropy Energetická náročnosť prepravy ropy Komentár
ĺpr – energetická náročnosť prepravy ropy vyjadrená v MWh na tonu,
Epr – množstvo energie spotrebovanej na prepravu ropy v MWh, ktorá sa vypočíta ako suma energie spotrebovanej
na prevádzku potrubia na prepravu ropy najmä zo spotreby energie na prevádzku prečerpávacích staníc
a spotreby energie na prevádzku potrubia na prepravu ropy,
Príloha č. 10 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
Obchodné meno prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:
Energetická účinnosť rozvodu tepla sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov pre hydraulicky prepojené potrubia rozvodu tepla napájané z jedného zdroja alebo viacerých zdrojov tepla v rozsahu podľa tabuľky:
Rok Označenie rozvodu tepla Teplonosná látka Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla Energetická účinnosť rozvodu tepla Komentár
hrt – účinnosť rozvodu tepla vyjadrená v percentách,
Qvyst – množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla vyjadrené v MWh,
Qvst – množstvo tepla na vstupe do rozvodu tepla vyjadrené v MWh.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prevádzky verejného vodovodu
Obchodné meno prevádzkovateľa verejného vodovodu:
Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:
Rok Spotreba energie na prevádzku verejného vodovodu Množstvo predanej vody z verejného vodovodu Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu Komentár
MWh tisíc m3 MWh/tisíc m3
V komentári prevádzkovateľ verejného vodovodu uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prevádzky verejného vodovodu.
Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
ĺvv – energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu vyjadrená v MWh na tisíc m3,
Evv – množstvo energie spotrebovanej na prevádzku verejného vodovodu v MWh, ktoré sa určí ako suma spotrebovanej
energie najmä pri čerpaní vody z vrtov, pri prečerpávaní vody do vodojemov a ostatnej spotreby prevádzkových
zariadení verejného vodovodu,
Mvv – množstvo predanej vody z verejného vodovodu vyjadrené v tisícoch m3.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prevádzky verejnej kanalizácie
Obchodné meno prevádzkovateľa verejnej kanalizácie:
Energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:
Rok Spotreba energie na prevádzku verejnej kanalizácie Množstvo odkanalizovanej vody Energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie Komentár
V komentári prevádzkovateľ verejnej kanalizácie uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie.
Energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
ĺvk – energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie vyjadrená v MWh na tisíc m3,
Evk – množstvo spotrebovanej energie na prevádzku verejnej kanalizácie vyjadrené v MWh, ktoré sa určí ako suma
spotrebovanej energie najmä na prevádzku čistiarní odpadových vôd, pri prečerpávaní odkanalizovanej vody
a ostatnej spotreby prevádzkových zariadení verejnej kanalizácie,
Mov – množstvo odkanalizovanej vody verejnou kanalizácou vyjadrené v tisícoch m3.
1) § 2 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z.
3) § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 2 písm. b) desiaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
5) § 2 písm. b) sedemnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.