Source: http://docplayer.pl/8419263-Do-wykonywania-ogniochronnych-zabezpieczen-stropow-drewnianych.html
Timestamp: 2018-10-18 01:24:36+00:00
Document Index: 65400778

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 5', 'art. 8', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 8']

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH - PDF
Download "DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH"
1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) ; (48 22) fax: (48 22) Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Czł onek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: PROMAT TOP Sp. z o.o. ul. Przecławska 8, Warszawa stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: PŁYTY PROMAXON Typ A i PROMATECT -H DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 18 grudnia 2013 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 18 grudzień 2008 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2008 zawiera 23 strony. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
2 AT /2008 2/23 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Przeznaczenie i zakres stosowania Warunki stosowania WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Odporność ogniowa stropów drewnianych PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT OCENA ZGODNOŚĆI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI... 13
3 AT /2008 3/23 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są płyty PROMAXON Typ A oraz PROMATECT -H do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych, produkowane przez firmę PROMAT GmbH, Ratingen, Scheifenkamp 16, Niemcy. Właścicielem rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych i upoważnionym przedstawicielem Producenta jest firma Promat TOP Sp. z o.o., ul. Przecławska 8, Warszawa. Zabezpieczenia ogniochronne stropów drewnianych wykonywane są z wykorzystaniem następujących wyrobów: - płyt ogniochronnych krzemianowo-wapniowych PROMAXON Typ A, produkowanych w grubościach 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 mm i wymiarach standardowych 1200 x 2500 mm, - płyt ogniochronnych silikatowo-cementowych PROMATECT -H, produkowanych w grubościach 6, 8, 10, 12, 15, 20 i 25 mm i wymiarach standardowych 1250 x 2500 mm, - stalowych łączników mocujących: zszywek, wkrętów. Wymagane właściwości techniczne płyt PROMAXON Typ A i PROMATECT -H oraz zabezpieczeń ogniochronnych stropów drewnianych tymi płytami podano w p. 3, a warunki wykonywania i odbioru zabezpieczeń ogniochronnych w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania Płyty PROMAXON Typ A i PROMATECT -H przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Zabezpieczenia ogniochronne stropów drewnianych za pomocą płyt PROMAXON Typ A lub PROMATECT -H mogą być wykonywane przez firmy, które uzyskają od właściciela rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego prawo do ich wykonywania. Stropy drewniane zabezpieczone ogniochronnymi płytami PROMAXON Typ A lub PROMATECT -H zgodnie z p. 1 i rys spełniają wymagania klas odporności ogniowej wg PN-B :1997: a) REI 30 w przypadku stropów drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 1 6, z belkami konstrukcyjnymi o szerokości b 40 mm i polu przekroju poprzecznego A 100 cm 2, zabezpieczonych od spodu płytami PROMAXON Typ A o grubości:
4 AT /2008 4/23 - nie mniejszej niż 8 mm, w przypadku wytężenia belek przy zginaniu α M < 50 %, - nie mniejszej niż 10 mm, w przypadku wytężenia belek przy zginaniu α M 50 %. b) REI 60 w przypadku stropów drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 7 9, z belkami konstrukcyjnymi o szerokości b 40 mm i polu przekroju poprzecznym A 100 cm 2, z podłogą z desek grubości nie mniejszej niż 30 mm lub ze sklejki albo płyt wiórowych grubości nie mniejszej niż 40 mm, zabezpieczonych od spodu płytami PROMATECT -H o grubości 2 x 10 mm, c) REI 60 w przypadku stropów drewnianych wykonanych zgodnie z rys , z belkami konstrukcyjnymi o szerokości b 60 mm i polu przekroju A 110 cm 2, z podłogą z desek, sklejki albo płyt wiórowych grubości nie mniejszej niż 18 mm, zabezpieczonych od spodu płytami PROMAXON Typ A o grubości 15 mm, d) REI 120 w przypadku stropów drewnianych wykonanych zgodnie z rys , z belkami konstrukcyjnymi o szerokości b 40 mm i polu przekroju A 100 cm 2, z podłogą z desek grubości nie mniejszej niż 21 mm, ze sklejki albo płyt wiórowych grubości nie mniejszej niż 30 mm, zabezpieczonych od góry płytami PROMAXON Typ A o grubości 2 x 10 mm i od dołu stropu płytami grubości 50 mm (2 x 25 mm). Połączenia płyt PROMATECT -H i PROMAXON Typ A mogą być szpachlowane masą szpachlową Promat i dodatkowo mogą być zabezpieczane przed zarysowaniem taśmami wzmacniającymi wskazanymi przez Wnioskodawcę Aprobaty Warunki stosowania Postanowienia ogólne. Zabezpieczenia stropów drewnianych ogniochronnymi płytami PROMAXON Typ A lub PROMATECT -H, objęte niniejszą Aprobatą Techniczną, powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, uwzględniającej obowiązujące normy i przepisy (w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - DzU Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). Zabezpieczenia stropów płytami, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją producenta Warunki wykonania zabezpieczeń ogniochronnych stropów drewnianych o klasie REI 30. Strop drewniany powinien być wykonany zgodnie z rys. 1 6, na belkach stropowych o szerokości 40 mm, polu przekroju poprzecznego A 100 cm2 i rozstawie nie większym niż 1000 mm. Podłoga powinna być wykonana z desek o grubości nie mniejszej niż 21 mm lub z płyt wiórowych albo sklejki o grubości nie mniejszej niż 30 mm. Od dołu stropu
5 AT /2008 5/23 powinny być zamocowane płyty PROMAXON Typ A o grubości 8 lub 10 mm za pomocą stalowych zszywek co najmniej 63 x 11,2 x 1,53 mm, wkrętów co najmniej 4,2 x 55 mm lub gwoździ o długości nie mniejszej niż 70 mm, w rozstawie nie większym niż 150 mm. Połączenie zabezpieczenia stropu ze ścianą powinno być wykonane za pomocą stalowego kątownika 40x40x0,7 mm (mocowanego do ściany metalowymi kołkami rozporowymi) lub pasm płyty PROMAXON Typ A o grubości 20 mm i szerokości nie mniejszej niż 50 mm. Miejsca styków płyt powinny być zakryte od góry pasmami z płyt PROMAXON Typ A o grubości 8 lub 10 mm i szerokości nie mniejszej niż 80 mm. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zastosowania podkonstrukcji do montażu płyt zabezpieczenia ogniochronnego, to może być ona wykonana z metalowych profili zimnogiętych z wieszakami lub z drewnianych łat zamocowanych bezpośrednio do belek stropowych. Szerokość łat drewnianych nie powinna być mniejsza niż 40 mm Warunki wykonania zabezpieczeń ogniochronnych stropów drewnianych o klasie REI 60 za pomocą płyt PROMATECT - H. Strop drewniany powinien być wykonany zgodnie z rys. 7 9, na belkach stropowych o szerokości 40 mm i polu przekroju poprzecznym A 100 cm 2, w rozstawie nie większym niż 1000 mm. Podłoga powinna być wykonana z desek o grubości nie mniejszej niż 30 mm, sklejki albo płyt wiórowych o grubości nie mniejszej niż 40 mm. Od dołu stropu powinny być zamocowane płyty PROMATECT -H o grubości 2 x 10 mm. Pierwsza warstwa powinna być mocowana do belek drewnianych za pomocą zszywek stalowych co najmniej 63 x 11,2 x 1,53 mm, wkrętów co najmniej 4,2 x 55 mm lub gwoździ o długości nie mniejszej niż 60 mm, w rozstawie nie większym niż 200 mm. Druga warstwa płyt powinna być mocowana do pierwszej zszywkami stalowymi co najmniej 19 x 10,7 x 1,2 mm w rozstawie 100 mm. Wzajemne przesunięcie płyt w kolejnych warstwach powinno wynosić co najmniej 100 mm. Uszczelnienie między zabezpieczanym stropem a ścianą powinna stanowić wełna mineralna. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zastosowania podkonstrukcji do montażu płyt zabezpieczenia ogniochronnego, to może być ona wykonana z metalowych profili zimnogiętych z wieszakami lub z drewnianych łat zamocowanych bezpośrednio do belek stropowych. Szerokość łat drewnianych nie powinna być mniejsza niż 40 mm Warunki wykonania zabezpieczeń ogniochronnych stropów drewnianych o klasie REI 60 za pomocą płyt PROMAXON Typ A. Strop drewniany powinien być wykonany zgodnie z rys , na belkach stropowych o szerokości 60 mm i polu przekroju A 110 cm 2, w rozstawie nie większym niż 330 mm. Podłoga powinna być wykonana
6 AT /2008 6/23 z desek, sklejki albo płyt wiórowych o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Do belek stropowych może być przykręcona (za pomocą wkrętów co najmniej 4,0 x 50 mm) podkonstrukcja z łat drewnianych o przekroju co najmniej 45 x 45 mm, w rozstawie nie większym niż 500 mm, do której (lub bezpośrednio do belek) powinny być mocowane płyty PROMAXON Typ A o grubości 15 mm za pomocą stalowych zszywek co najmniej 63 x 11,2 x 1,53 mm, wkrętów co najmniej 4,2 x 55 mm lub gwoździ o długości nie mniejszej niż 70 mm, w rozstawie nie większym niż 150 mm. Uszczelnienie między zabezpieczanym stropem a ścianą powinna stanowić wełna mineralna lub pianka ogniochronna PROMAFOAM -C. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zastosowania podkonstrukcji do montażu płyt zabezpieczenia ogniochronnego, to może być ona wykonana z metalowych profili zimnogiętych z wieszakami lub z drewnianych łat zamocowanych bezpośrednio do belek stropowych. Szerokość łat drewnianych nie powinna być mniejsza niż 40 mm Warunki wykonania zabezpieczeń ogniochronnych stropów drewnianych o klasie REI 120 za pomocą płyt PROMAXON Typ A. Strop drewniany powinien być wykonany zgodnie z rys , na belkach stropowych o szerokości 40 mm i polu przekroju A 100 cm 2, w rozstawie nie większym niż 1000 mm. Podłoga powinna być wykonana z desek o grubości nie mniejszej niż 21 mm lub z płyt wiórowych albo sklejki o grubości nie mniejszej niż 30 mm. Na podłodze należy ułożyć 2 warstwy płyty PROMAXON Typ A 2 x 10 mm. Wzajemne przesunięcie płyt w kolejnych warstwach powinno wynosić co najmniej 100 mm. Od spodu belek bezpośrednio mocowane są 2 warstwy płyt PROMAXON Typ A o grubości 25 mm każda. Pierwsza warstwa powinna być mocowana do belek drewnianych za pomocą zszywek stalowych co najmniej 70 x 12,2 x 1,53 mm, wkrętów co najmniej 4,2 x 55 mm lub gwoździ o długości nie mniejszej niż 70 mm, w rozstawie nie większym niż 150 mm. Druga warstwa płyt powinna być mocowana do pierwszej zszywkami stalowymi co najmniej 38 x 10,7 x 1,2 w rozstawie 150 mm. Wzajemne przesunięcie płyt w kolejnych warstwach powinno wynosić co najmniej 100 mm. Uszczelnienie między zabezpieczanym stropem a ścianą powinna stanowić wełna mineralna. Połączenie zabezpieczenia stropu ze ścianą powinno być wykonane za pomocą stalowego kątownika 40 x 40 x 0,7 mm (mocowanego do ściany metalowymi kołkami rozporowymi) lub pasma płyty PROMAXON Typ A o grubości 2 x 25 mm i szerokości nie mniejszej niż 50 mm. W przypadku, gdy zachodzi koniecznść zastosowania podkonstrukcji do montażu płyt zabezpieczenia ogniochronnego, to może być ona wykonana z metalowych profili zimnogiętych z wieszakami lub z drewnianych łat zamocowanych bezpośrednio do belek stropowych.
7 AT /2008 7/23 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Płyty PROMAXON Typ A. Płyty krzemianowo-wapniowe PROMAXON Typ A powinny spełniać wymagania podane w ETA-06/ Płyty PROMATECT -H. Płyty silikatowo-cementowe PROMATECT -H powinny spełniać wymagania podane w ETA-06/ Odporność ogniowa stropów drewnianych Stopy drewniane, wykonane i zabezpieczone ogniochronnie płytami PROMAXON Typ A lub PROMATECT -H,zgodnie z p. 2, powinny spełniać kryteria klas odporności ogniowej wg PN-B :1997: - REI 30 w przypadku stropów drewnianych zabezpieczone płytami PROMAXON Typ A o grubości 8 lub 10 mm, - REI 60 w przypadku stropów drewnianych zabezpieczone płytami PROMATECT -H grubości 2 x 10 mm lub płytami PROMAXON Typ A o grubości 15 mm - REI 120 w przypadku stropów drewnianych zabezpieczone od góry płytami PROMA- XON Typ A grubości 2 x 10 mm oraz od dołu - płytami PROMAXON Typ A o grubości 2 x 25 mm. 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Wyroby objęte niniejszą Aprobatą Techniczną powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producenta. Do opakowań powinna być dołączona etykieta podająca co najmniej następujące dane: - nazwę i adres producenta, - nazwę wyrobu, - nr Aprobaty Technicznej lub normy, - nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
8 AT /2008 8/23 - znak budowlany. Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881), wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2008 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobu objętego Aprobatą Techniczną ITB AT /2008 dokonuje producent (lub jego upoważniony przedstawiciel), mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system zgodności 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2008 na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje klasy odporności ogniowej stropów drewnianych zabezpieczonych ogniochronnie płytami PROMAXON Typ A lub PROMATECT -H.
9 AT /2008 9/23 Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację wyrobów wchodzących w skład zestawu wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych stropów drewnianych oraz sprawdzenie dokumentów potwierdzających ich właściwości techniczno-użytkowe, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4.), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewnić, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2008. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań Badania gotowych wyrobów Badania płyt krzemianowo-wapniowych PROMAXON Typ A powinny być prowadzone zgodnie z ETA-06/0215. Badania płyt silikatowo-cementowych PROMATECT -H powinny być prowadzone zgodnie z ETA-06/ Częstotliwość badań kontrolnych Częstotliwości badań powinny być zgodne z ETA-06/0215 i ETA-06/ Metody badań Badania wyrobów powinny być wykonywane zgodnie z ETA-06/0215 i ETA-06/0206. Otrzymane wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p i
10 AT / / Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z ETA-06/0215 i ETA-06/ Ocena wyników badań Partię wyrobów należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2008 jest dokumentem stwierdzającym przydatność płyt PROMATECT -H i PROMAXON Typ A do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli wnioskodawca dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-7875/ Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 2119, poz. 1117), Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie.
11 AT / / W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie płyt PROMATECT -H i PROMAXON Typ A do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2008 jest ważna do 18 grudnia 2013 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN :2001 Badanie odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne PN-EN :2002 Badanie odporności ogniowej elementów nośnych. Część 2: Stropy i dachy PN-B :1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja PN-EN Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych: Część 1-2: Postanowienia ogólne Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
12 AT / /23 AT /2003 Płyty ogniochronne PROMATECT -H, PROMATECT -L, PROMATECT -L 500 i PROMATECT -LS, PROMATECT - 100/PROMAXON Typ A i PROMATECT -200 ETA-06/0206 European Technical Approval: PROMATECT -H ETA-06/0215 European Technical Approval: PROMAXON Typ A Raporty z badań, oceny 1. NP-1140/A/07/GW. Ocena odporności ogniowej stropów drewnianych zabezpieczonych ogniochronnie płytami PROMATECT -H i PROMAXON Typ A. Zakład Badań Ogniowych ITB. Warszawa 2008 r.
13 AT / /23 RYSUNKI 1. Strop drewniany REI 30 - widok stropu drewnianego zabezpieczonego płytami PROMAXON Typ A Strop drewniany REI 30 - przekroje przez strop zabezpieczony płytami PROMAXON Typ A: a) strop bez podbitki, b) strop z istniejącym tynkiem Strop drewniany REI 30 - przekroje przez strop zabezpieczony płytami PROMAXON Typ A mocowanymi na ruszcie podwieszonym Strop drewniany REI 30 - połączenie płyt zabezpieczenia ogniochronnego ze ścianą Strop drewniany REI 30 styk płyt mocowanych do belek Strop drewniany REI 30 - styk płyt podwieszenych na ruszcie Strop drewniany REI 60 - widok stropu drewnianego zabezpieczonego płytami PROMATECT -H o grubości 2 x 10 mm Strop drewniany REI 60 - przekroje przez strop zabezpieczony płytami PROMATECT -H Strop drewniany REI 60 położenie styków płyt PROMATECT -H względem siebie w kolejnych warstwach Strop drewniany REI 60 - widok stropu drewnianego zabezpieczonego płytami PROMAXON Typ A o grubości 15 mm Strop drewniany REI 60 przekrój poprzeczny przez strop drewniany zabezpieczony płytami PROMAXON Typ A Strop drewniany REI 60 połączenie ze ścianą przy zabezpieczeniu stropu płytami PROMAXON Typ A Strop drewniany REI 60 połączenie ze ścianą przy zabezpieczeniu stropu płytami PROMAXON Typ A zawieszonymi na ruszcie Strop drewniany REI widok stropu drewnianego zabezpieczonego płytami PROMAXON Typ A Strop drewniany REI przekroje przez strop zabezpieczony płytami PROMAXON Typ A: a) strop bez podbitki, b) strop z istniejącym tynkiem Strop drewniany REI przekroje przez strop zabezpieczony płytami PROMAXON Typ A mocowanymi na ruszcie podwieszonym Strop drewniany REI połączenie płyt zabezpieczenia ogniochronnego ze ścianą Strop drewniany REI 120 położenie styków płyt PROMAXON Typ A względem siebie w kolejnych warstwach... 23
14 AT / /23 Oznaczenia na rysunkach Poz. Opis 1 płyta PROMAXON Typ A, d = 8 lub 10 mm 2 pasma płyt PROMAXON Typ A, d = 8 mm, b = 80 mm 3 deski łączone na wpust i pióro, d 21 mm 4 belki drewniane b 40 mm, rozstaw 1000 mm 5 Istniejący tynk sufitu, alternatywa 6 gwoździe 16 mm, rozstaw 150 mm 7 stalowe zszywki 63/11,2/1,53, rozstaw 150 mm 8 kątownik 40/40/07 9 metalowe kołki rozporowe, rozstaw 500 mm 10 pasmo płyt PROMAXON Typ A, d 20 mm, b 50 mm 11 C profil, CD 60/27 x wieszak Rys. 1. Strop drewniany REI 30 - widok stropu drewnianego zabezpieczonego płytami PROMAXON Typ A
15 AT / /23 a) przekrój poprzeczny b) przekrój poprzeczny (alternatywa) Rys. 2. Strop drewniany REI 30 - przekroje przez strop zabezpieczony płytami PROMAXON Typ A: a) strop bez podbitki, b) strop z istniejącym tynkiem a) przekrój poprzeczny b) przekrój podłużny Rys. 3. Strop drewniany REI 30 - przekroje przez strop zabezpieczony płytami PROMAXON Typ A mocowanymi na ruszcie podwieszonym
16 AT / /23 a) przekrój przy ścianie b) przekrój przy ścianie (alternatywa) Rys. 4. Strop drewniany REI 30 - połączenie płyt zabezpieczenia ogniochronnego ze ścianą Rys. 5. Strop drewniany REI 30 styk płyt mocowanych do belek Rys. 6. Strop drewniany REI 30 - styk płyt podwieszenych na ruszcie
17 AT / /23 Oznaczenia na rysunkach Poz. Opis 1 płyta PROMATECT - H, d = 10 mm 2 deski łączone na wpust i pióro, d 30 mm 3 belki drewniane, b 40 mm 4 stalowe zszywki 63/11,2/1,53 5 stalowe zszywki 16/10,7/1,2; rozstaw 100 mm 6 wełna mineralna 7 pasmo płyty PROMATECT -H, d = 20 mm, b 80 mm Rys. 7. Strop drewniany REI 60 - widok stropu drewnianego zabezpieczonego płytami PROMATECT -H o grubości 2 x 10 mm
18 AT / /23 a) przekrój poprzeczny b) przekrój podłużny Rys. 8. Strop drewniany REI 60 - przekroje przez strop zabezpieczony płytami PROMATECT -H Rys. 9. Strop drewniany REI 60 położenie styków płyt PROMATECT -H względem siebie w kolejnych warstwach
19 AT / /23 DANE TECHNICZNE Poz. Opis 1 płyta PROMAXON - Typ A, d = 15 mm 2 płyta ze sklejki, d = 18 mm 3 belki drewniane b 60 mm, rozstaw 330 mm 4 poprzeczne żebra, b 45 mm 5 wkręt 4,0 x 35; rozstaw 200 mm 6 wkręt 5,0 x 50; rozstaw 300 mm 7 wełna mineralna, gęstość 45 kg/m 3, d = 40 mm 8 listwa przypodłogowa 9 pianka ogniochronna PROMAFOAM -C 10 profil nośny (T-profil lub C-profil) 11 Wieszak Rys. 10. Strop drewniany REI 60 - widok stropu drewnianego zabezpieczonego płytami PROMAXON Typ A o grubości 15 mm
20 AT / /23 Rys. 11. Strop drewniany REI 60 przekrój poprzeczny przez strop drewniany zabezpieczony płytami PROMAXON Typ A a) uszczelnienie wełną mineralną b) uszczelnienie pianką PROMAFOAM -C Rys. 12. Strop drewniany REI 60 połączenie ze ścianą przy zabezpieczeniu stropu płytami PROMAXON Typ A Rys. 13. Strop drewniany REI 60 połączenie ze ścianą przy zabezpieczeniu stropu płytami PROMAXON Typ A zawieszonymi na ruszcie
21 AT / /23 Oznaczenia na rysunkach Poz. Opis 1 płyta PROMAXON Typ A, d = 25 mm 2 deski łączone na wpust i pióro, d 21 mm 3 belki drewniane, b 40 mm, rozstaw 1000 mm 4 płyta PROMAXON Typ A, d = 10 mm 5 stalowe zszywki 70/12,2//2,03; rozstaw 150 mm lub wkręty budowlane 70 mm 6 kątownik 40/40/07 7 metalowe kołki rozporowe, rozstaw 500 mm 8 pasma płyt PROMAXON Typ A, d 20 mm, b 50 mm 9 C profil, CD 60/27 x wieszak 11 istniejący tynk sufitu alternatywa 12 wkręty samonawiercające długości 40 mm 13 zszywki stalowe 38/10,7/1,2 lub wkręty Rys. 14. Strop drewniany REI widok stropu drewnianego zabezpieczonego płytami PROMAXON Typ A
22 AT / /23 a) przekrój poprzeczny b) przekrój poprzeczny (alternatywa) Rys. 15. Strop drewniany REI przekroje przez strop zabezpieczony płytami PROMAXON Typ A: a) strop bez podbitki, b) strop z istniejącym tynkiem a) przekrój poprzeczny b) przekrój podłużny Rys. 16. Strop drewniany REI przekroje przez strop zabezpieczony płytami PROMAXON Typ A mocowanymi na ruszcie podwieszonym
23 AT / /23 a) przekrój przy scianie b) przekrój przy ścianie (alternatywa) Rys. 17. Strop drewniany REI połączenie płyt zabezpieczenia ogniochronnego ze ścianą Rys. 18. Strop drewniany REI 120 położenie styków płyt PROMAXON Typ A względem siebie w kolejnych warstwach