Source: http://docplayer.fr/13988037-Viesmann-notice-de-montage-et-de-maintenance-vitodens-222-f.html
Timestamp: 2018-12-10 12:06:42+00:00
Document Index: 96185527

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

VIESMANN. Notice de montage et de maintenance VITODENS 222-F - PDF
Download "VIESMANN. Notice de montage et de maintenance VITODENS 222-F"
1 Notice de montage et de maintenance VIESMANN Vitodens 222-F type FR2B, de 4,8 à 26 kw Chaudière gaz compacte à condensation Versions gaz naturel et propane Remarques concernant la validité, voir dernière page VITODENS 222-F 1/2011 A conserver!
4 Sommaire Notice de montage Travaux préparatoires au montage Information produit... 6 Préparation du montage... 6 Etapes du montage Monter la chaudière Ouvrir le boîtier de la régulation Raccordements électriques Fermer le boîtier de régulation Notice de maintenance Première mise en service, contrôle, entretien Liste des travaux à effectuer - Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à effectuer Codage 1 Sélectionner le niveau de codage Général/Groupe "1" Chaudière/Groupe "2" Eau chaude/groupe "3" Circuit chauffage 1, Circuit chauffage 2, Circuit chauffage 3/Groupe "5" Codage 2 Sélectionner le niveau de codage Général/Groupe "1" Chaudière/Groupe "2" Eau chaude/groupe "3" Circuit chauffage 1, Circuit chauffage 2, Circuit chauffage 3/Groupe "5" Diagnostic et interrogations de maintenance Sélectionner le niveau maintenance Diagnostic Contrôler les sorties (test des relais) Elimination des pannes Affichage des défauts Codes de défaut Travaux de réparation Description des fonctions Régulation pour marche à température d'eau constante Sommaire
5 Sommaire Sommaire (suite) Régulation en fonction de la température extérieure Extensions internes Extensions externes (accessoires) Fonctions de la régulation Affectation des circuits de chauffage sur la commande à distance Régulation électronique de la combustion Schémas Schéma électrique interne Schéma électrique externe Listes des pièces détachées Procès-verbaux Caractéristiques techniques Attestations Déclaration de conformité Index
6 Travaux préparatoires au montage Information produit Vitodens 222-F, FR2B Préréglée pour un fonctionnement au gaz naturel Es (H) et Ei (L). Passage au propane P (sans jeu de pièces de transformation), voir page 34. La Vitodens 222-F ne doit être livrée que dans les pays mentionnés sur la plaque signalétique. Pour une livraison dans d'autres pays, une entreprise spécialisée agréée doit obtenir de sa propre initiative une homologation individuelle en conformité avec le droit national. Préparation du montage Travaux préparatoires au montage de la chaudière Un ensemble de raccordement disponible en tant qu'accessoire doit être utilisé pour le raccordement gaz et le raccordement hydraulique. A titre d'exemple, des ensembles de raccordement pour un montage non encastré sur le haut ou sur le côté sont représentés dans l'aperçu suivant. Attention! Afin de prévenir tout endommagement de l'appareil, raccorder toutes les conduites sans forcer. Travaux préparatoires à effectuer par l'installateur en vue des raccordements : Notice de montage de l'ensemble de raccordement 6
7 Travaux préparatoires au montage Préparation du montage (suite) K G 945 E D F C B A 80 A B C F D E G H 569 Montage G C F A B D E a A Départ chauffage R ¾ B Eau chaude R ½ C Alimentation gaz R ¾ D Eau froide R ½ E Retour chauffage R ¾ F Bouclage ECS R ½ (accessoire indépendant) G Evacuation des condensats vers l'arrière au travers du mur H Evacuation latéral des condensats K Zone destinée aux câbles d'alimentation électrique 600 7
8 Travaux préparatoires au montage Préparation du montage (suite) Plage de puissance nominale (kw) 4,8 19 6,5 26 a (mm) Remarque Compte tenu des pieds de calage, toutes les hauteurs indiquées ont une tolérance de +15 mm. 1. Préparer les raccordements côté chauffage. Rincer à fond l'installation de chauffage. Remarque Si un vase d'expansion à membrane fourni par l'installateur doit être installé en complément, l'intégrer dans le retour chauffage. L M 2. Préparer les raccordements côté ECS. Intégrer le groupe de sécurité (accessoire ou fourni par l'installateur) dans la conduite d'eau froide conformément à la norme EN 806 (voir page 9). Recommandation : monter la soupape de sécurité audessus du ballon d'eau chaude sanitaire pour une protection contre l'encrassement, l'entartrage et les hautes températures. Raccorder le flexible d évacuation de la soupape de sécurité au collecteur à condensats L. Retirer le bouchon sur le collecteur à condensats. 8
9 Travaux préparatoires au montage Préparation du montage (suite) 3. Tirer le flexible condensats M vers l'arrière (écoulement au travers du mur G) ou vers l'ouverture latérale H (voir page 6). Faire une boucle avec le flexible condensats et le raccorder à la conduite d'évacuation des eaux usées ou au siphon fourni par l'installateur. 4. Préparer le raccordement gaz suivant les prescriptions en vigueur. 5. Préparer les raccordements électriques. Câble d'alimentation électrique : NYM-J 3 x 1,5 mm 2, protection par fusibles maxi. 16 A, 230 V/50 Hz. Câbles pour accessoires : NYM avec le nombre de conducteurs requis pour les raccordements externes. Tous les câbles (voir page 7) doivent dépasser de 2000 mm du mur dans la zone "K". Montage Groupe de sécurité selon la norme en vigueur A Groupe de sécurité selon la norme EN 806 (accessoire des ensembles de raccordement pour montage encastré) B Soupape de sécurité C Débouché visible de la conduite de décharge D Vanne d'arrêt E Robinet de réglage du débit (montage recommandé) 9
10 Travaux préparatoires au montage Préparation du montage (suite) F Raccord manomètre G Clapet anti-retour H Vidange K Eau froide L Filtre d'eau sanitaire M Réducteur de pression suivant les prescriptions en vigueur N Clapet de retenue/disconnecteur O Raccord eau froide sur l'ensemble de raccordement (accessoire) 10
11 Etapes du montage Monter la chaudière Mettre la chaudière en place Montage 2x
12 Etapes du montage Monter la chaudière (suite) Raccordements côté chauffage et côté ECS Illustration avec ensembles de raccordement pour montage non encastré (accessoires) A Départ chauffage R ¾ B Eau chaude R ½ C Bouclage ECS R ½ (accessoire indépendant) Raccordement côté ECS Le vase d'expansion ECS disponible en option est à intégrer dans le raccord eau froide à l'intérieur de la chaudière. Notice de montage concernée D Eau froide R ½ E Retour chauffage R ¾ Raccord bouclage ECS Raccord bouclage avec ensemble de raccordement de la pompe de bouclage ECS (option) Notice de montage concernée 12
13 Etapes du montage Monter la chaudière (suite) Alimentation gaz Remarque pour un fonctionnement au propane! Si la chaudière est installée dans un local situé en sous-sol, nous vous recommandons d'intégrer une électrovanne de sécurité externe. 2. Effectuer un contrôle d'étanchéité. 1. Réaliser l'étanchéité de la vanne d'alimentation gaz A au niveau du raccordement gaz. Montage 13
14 Etapes du montage Monter la chaudière (suite) Remarque Les vannes gaz fournies dans les ensembles de raccordement de références , , , et sont des vannes gaz à vanne d'arrêt thermique intégrée. Leur raccordement devra se faire conformément aux normes EN et NF E Utiliser uniquement des appareils et des agents détecteurs de fuites appropriés et homologués (EN 14291) pour procéder au contrôle de l'étanchéité. Les agents détecteurs de fuites contenant des substances inappropriées (par ex. des nitrites, des sulfures) peuvent occasionner des dommages matériels. Une fois le contrôle effectué, éliminer les résidus de l'agent détecteur de fuites. 3. Purger l'air de la conduite de gaz. Changement de type de gaz : voir page 34.! Attention Une pression de contrôle excessive risque d'endommager la chaudière et la robinetterie gaz. Pression de contrôle maxi. de 150 mbar. Si une pression supérieure est nécessaire pour détecter les fuites, séparer la chaudière et les robinetteries gaz de la conduite principale (desserrer le raccord fileté). Raccordement d'évacuation des fumées Raccorder la conduite d'évacuation des fumées/d'admission d'air. 14 Notice de montage du conduit d'évacuation des fumées
15 Etapes du montage Monter la chaudière (suite)! Attention En cas de raccordement à un conduit collectif sous pression (type 3CEp), il est impératif d'intégrer un clapet anti-retour des gaz de combustion (réf ) dans la chaudière. Notice de montage du clapet antiretour Ouvrir le boîtier de la régulation x Montage 1. 15
16 Etapes du montage Ouvrir le boîtier de la régulation (suite) x Raccordements électriques Remarque relative au raccordement d'accessoires Observer les notices de montage fournies avec les accessoires pour raccorder ces derniers. Attention! Une décharge électrostatique risque d'endommager les composants électroniques. Avant les travaux, toucher un objet mis à la terre comme une conduite de chauffage ou d'eau afin d'éliminer la charge d'électricité statique. 16
17 Etapes du montage Raccordements électriques (suite) A B L 1 C 96 N L1 L N V~ 230V~ X A Raccord horloge radiopilotée B Vitotrol 100 UTDB (régulation pour marche à température d'eau constante uniquement) C Vitotrol 100 UTA (régulation pour marche à température d'eau constante uniquement) ou Récepteur radiofréquence pour Vitotrol 100 UTDB-RF (régulation pour marche à température d'eau constante uniquement) Montage 17
18 Etapes du montage Raccordements électriques (suite) Fiche 230 V~ fö Alimentation électrique Retirer les fils en place. Danger Un mauvais câblage peut entraîner des dommages corporels et une dégradation de l'équipement. Ne pas intervertir les conducteurs "L1" et "N". La ligne d'alimentation électrique devra comporter un dispositif de sectionnement coupant simultanément tous les conducteurs actifs avec une ouverture des contacts de 3 mm minimum. Nous recommandons également d'installer un dispositif de protection contre les courants de fuite tous courants (type B ) pour les courants de fuite continus qui peuvent se produire avec des matériels à haute efficacité énergétique. En cas de sections de câble plus importantes (jusqu'à 714 mm), retirer le passe-câbles existant. Fixer le câble avec le joint F enfiché sur la partie inférieure du boîtier (voir page 21). Protection par fusibles 16 A maxi. lh Alimentation électrique des accessoires Si la chaudière est mise en place dans des pièces humides, il est impératif de respecter les zones de protection, y compris pour le raccordement électrique d'accessoires. Si la chaudière n'est pas mise en place dans des pièces humides, les accessoires pourront être raccordés directement à la régulation. Ce raccordement est activé directement au moyen de l'interrupteur d'alimentation électrique de la régulation. Si l'intensité totale de l'installation dépasse 6 A, raccorder une ou plusieurs extensions directement au réseau électrique, par l'intermédiaire d'un interrupteur d'alimentation électrique. Vitotrol 100 UTA Vitotrol 100 UTDB Vitotrol 100 UTDB-RF 18
19 Etapes du montage Raccordements électriques (suite) Fiches très basse tension X3! Sonde de température extérieure (marche en fonction de la température extérieure uniquement) Emplacement : Mur nord ou nord-ouest du bâtiment entre 2 et 2,5 m au-dessus du sol, à peu près au milieu du premier étage si le bâtiment a plusieurs étages Ne pas la placer au-dessus de fenêtres, de portes ou d'évacuations d'air Ne pas la placer immédiatement en dessous d'un balcon ou d'une gouttière Ne pas la noyer dans le crépi Câble de 35 m de longueur maxi. pour une section des conducteurs de 1,5 mm 2? Sonde de température de départ pour bouteille de découplage (accessoire) % Sonde de température ECS (montée et raccordée à l'état de livraison) avg Appareils raccordés au bus KM (accessoires) Commande à distance Vitotrol 200A ou 300A (marche en fonction de la température extérieure uniquement) Vitocom 100 Equipement de motorisation pour un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse (marche en fonction de la température extérieure uniquement) Extension AM1 ou EA1 Montage 19
20 Etapes du montage Raccordements électriques (suite) Raccordement des accessoires Alimentation électrique de tous les accessoires via la régulation de chaudière A B C D A A A 40 E Alimentation électrique directe pour une partie des accessoires A B C D A A A 40 E A Régulation de la chaudière B Equipement de motorisation pour circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M2 C Equipement de motorisation pour circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M3 D Extension AM1 ou extension EA1 E Interrupteur d'alimentation électrique Si l'intensité nécessaire pour les accessoires raccordés (par ex. les circulateurs) est supérieure à la valeur maxi. du fusible de l'accessoire, n'utiliser la sortie concernée que pour commander un relais fourni par l'installateur. 20 Accessoires Equipement de motorisation pour circuit de chauffage avec vanne mélangeuse Extension AM1 Extension EA1 Fusible interne à l'appareil 2 A 4 A 2 A
21 Etapes du montage Raccordements électriques (suite) Tirer les câbles de raccordement Attention! Les câbles de raccordement peuvent être endommagés s'ils entrent en contact avec des composants très chauds. Lors de la pose et de la fixation des câbles de raccordement sur le chantier, veiller à ce que les températures maximales admissibles des câbles ne soient pas dépassées. A Raccords très basse tension B Raccords 230 V C Extension interne D Platine de base E Module de communication (accessoire) F Joint pour câble d'alimentation électrique Montage 21
22 Etapes du montage Fermer le boîtier de régulation x
23 Etapes du montage Fermer le boîtier de régulation (suite) Insérer le module de commande (emballé séparément) dans le support de la régulation. Remarque Le module de commande peut être également inséré dans un socle pour montage mural (option) à proximité de la chaudière. Notice de montage du socle pour montage mural Montage 23
24 Première mise en service, contrôle, entretien Liste des travaux à effectuer - Première mise en service, contrôle, entretien Autres remarques concernant les travaux à effectuer, voir page indiquée Travaux à effectuer pour la première mise en service Travaux à effectuer pour le contrôle Travaux à effectuer pour l'entretien Page 1. Démonter les tôles avant Remplir l'installation de chauffage Contrôler l'alimentation électrique 4. Changement de langue (si nécessaire) - dans le cas d'une régulation en fonction de la température extérieure uniquement Régler l'heure et la date (si nécessaire) - dans le cas d'une régulation en fonction de la température extérieure uniquement Purger l'air de la chaudière Purger l'air de l'installation de chauffage Remplir le siphon d'eau Contrôler l'étanchéité de tous les raccords côté chauffage et côté ECS 10. Attribuer une désignation aux circuits de chauffage - dans le cas d'une régulation en fonction de la température extérieure uniquement Contrôler le type de gaz Changement de type de gaz (uniquement en cas de fonctionnement au propane) Fonctionnement et défauts possibles Mesurer la pression au repos et la pression d'alimentation Régler la puissance de chauffage maximale Contrôler l'étanchéité de la ventouse (mesure entre les deux tubes) Démonter le brûleur Contrôler le joint de brûleur et la grille de brûleur... 41
25 Première mise en service, contrôle, entretien Liste des travaux à effectuer - Première mise en service, contrôle, entretien Travaux à effectuer pour la première mise en service Travaux à effectuer pour le contrôle Travaux à effectuer pour l'entretien Page 19. Contrôler et régler les électrodes d'allumage et d'ionisation Nettoyer les surfaces d'échange et monter le brûleur Contrôler l'évacuation des condensats et nettoyer le siphon Contrôler l'équipement de neutralisation (si existant) 23. Contrôler le raccordement de l'anode Contrôler le courant de protection de l'anode avec un contrôleur d'anode Vidanger la chaudière côté ECS Nettoyer le ballon d'eau chaude sanitaire Contrôler l'anode au magnésium et la remplacer (si nécessaire) Remettre le ballon d'eau chaude sanitaire en service Contrôler le vase d'expansion à membrane et la pression de l'installation Contrôler le vase d'expansion ECS et la pression de gonflage (si existant) S'assurer du bon fonctionnement des soupapes de sécurité 32. S'assurer de la bonne assise des raccordements électriques 33. Contrôler l'étanchéité des parcours de gaz à la pression de service Contrôler la qualité de la combustion Contrôler la soupape de sécurité externe pour propane (si existante) 36. Adapter la régulation à l'installation de chauffage Régler les courbes de chauffe (régulation en fonction de la température extérieure uniquement) Maintenance
26 Première mise en service, contrôle, entretien Liste des travaux à effectuer - Première mise (suite) Travaux à effectuer pour la première mise en service Travaux à effectuer pour le contrôle Travaux à effectuer pour l'entretien Page 38. Intégrer la régulation au système LON Interroger et remettre à zéro l'affichage "Entretien" Monter les tôles avant Explications à donner à l'utilisateur
27 Démonter les tôles avant Voir page 11, étapes 1 à 5. Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à effectuer Remplir l'installation de chauffage Attention! Une eau de remplissage de mauvaise qualité risque d'entraîner des dépôts, la formation de corrosion et d'endommager la chaudière. Rincer à fond l'installation de chauffage avant de la remplir. Utiliser exclusivement une eau de qualité eau sanitaire. Une eau de remplissage d'une dureté élevée devra être adoucie, par ex. avec un petit adoucisseur pour eau de chauffage. Un antigel spécialement adapté aux installations de chauffage peut être ajouté à l'eau de remplissage. A Illustration avec ensemble de raccordement pour montage non encastré (accessoire) 1. Contrôler la pression de gonflage du vase d'expansion à membrane. 2. Fermer la vanne d'alimentation gaz. 3. Remplir l'installation de chauffage au niveau du robinet de remplissage et de vidange de la chaudière A situé sur le retour chauffage (sur le côté ou le dessus de la chaudière suivant l'ensemble de raccordement) (pression minimale de l'installation > 1,0 bar). Maintenance 27
28 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Remarque Si la régulation n'a pas encore été enclenchée avant le remplissage, le servo-moteur de la vanne d'inversion se trouve en position médiane et l'installation est remplie entièrement. 4. Si la régulation a déjà été enclenchée avant le remplissage : enclencher la régulation et activer le programme de remplissage (voir étapes ci-dessous). 5. Fermer le robinet de remplissage et de vidange de la chaudière A. Remarque Le levier de commande du robinet B doit être positionné sur la "gauche". Remarque Fonctionnement et déroulement du programme de remplissage, voir page 160. Activer la fonction de remplissage Régulation en fonction de la température extérieure d'eau constante Régulation pour marche à température Menu maintenance Menu maintenance 1. Appuyer en même temps sur les touches OK et å pendant 4 s environ. ches OK et å pendant 4 s environ. 1. Appuyer en même temps sur les tou- 2. "Fonction de maintenance" 2. Sélectionner "4" et confirmer avec 3. "Remplissage" OK. La fonction de remplissage est activée. "on" clignote. 4. Mettre fin à la fonction de remplissage : 3. Activer la fonction de remplissage avec appuyer sur OK ou ä. OK. "bf on" s'affiche en continu. 4. Mettre fin à la fonction de remplissage : appuyer sur la touche ä. 28
29 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Changement de langue (si nécessaire) - dans le cas d'une régulation en fonction de la température extérieure uniquement Remarque A la première mise en service, tous les termes s'affichent en allemand (état de livraison), passer directement à l'étape 3. Le cas échéant la procédure à suivre est la suivante : Menu étendu : 3. "Sprache" (Langue) Sprache Deutsch Cesky Dansk English Wählen mit Ø DE CZ DK GB ç 1. å 2. "Réglages" 4. Sélectionner la langue souhaitée avec /. Régler l'heure et la date (si nécessaire) - dans le cas d'une régulation en fonction de la température extérieure uniquement A la première mise en service, passer directement à l'étape 4. Après une longue période d'arrêt, l'heure et la date doivent être à nouveau réglées. Menu étendu : 2. "Réglages" 3. "Date/Heure" 4. Régler l'heure et la date. 1. å Maintenance 29
30 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Purger l'air de la chaudière C 1. Fermer les vannes d'arrêt côté chauffage. 2. Démonter la tôle de protection A. 3. Raccorder le flexible d'évacuation sur le robinet de purge d'air B à un raccord eaux usées. 4. Ouvrir le robinet de purge d'air B et le robinet de remplissage C sur le retour chauffage et purger l'air (rincer) à la pression du réseau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruits d'air. A B 5. Fermer le robinet de purge d'air B et le robinet de remplissage C sur le retour chauffage, ouvrir les vannes d'arrêt côté chauffage. Purger l'air de l'installation de chauffage 1. Fermer la vanne d'alimentation gaz et mettre la régulation en marche. 3. Contrôler la pression de l'installation. 2. Activer le programme de purge d'air (voir étapes ci-dessous). Remarque Fonctionnement et déroulement du programme de purge d'air, voir page
31 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Activer la fonction de purge d'air Régulation en fonction de la température extérieure Menu maintenance 1. Appuyer en même temps sur les touches OK et å pendant 4 s environ. 2. "Fonction de maintenance" 3. "Purge d'air" La fonction de purge d'air est activée. 4. Quitter la fonction de purge d'air : appuyer sur OK ou ä. Régulation pour marche à température d'eau constante Menu maintenance 1. Appuyer en même temps sur les touches OK et å pendant 4 s environ. 2. Sélectionner "5" et confirmer avec OK. "on" clignote. 3. Activer la fonction de purge d'air avec OK. "EL on" s'affiche en continu. 4. Quitter la fonction de purge d'air : appuyer sur la touche ä. Maintenance 31
32 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Remplir le siphon d'eau B A C 1. Rabattre la régulation vers l'avant. 2. Enlever la pince de fixation A. 3. Tirer le tube d'entrée B vers le haut. 4. Ôter la tasse C par le bas. 5. Remplir le siphon d'eau et le fixer à nouveau. 6. Vérifier que les raccords du tube de condensats sont bien positionnés sur le siphon et l'échangeur de chaleur. 7. Remettre la tôle de protection en place. 8. Fixer à nouveau la régulation en position de service. 32
33 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Attribuer une désignation aux circuits de chauffage - dans le cas d'une régulation en fonction de la température extérieure uniquement A l'état de livraison, les circuits de chauffage sont désignés par "Circuit chauffage 1", "Circuit chauffage 2" et "Circuit chauffage 3" (si existant). Pour une meilleure compréhension, une désignation spécifique peut être attribuée aux circuits de chauffage en fonction de l'installation. Entrer les noms des circuits de chauffage : Notice d'utilisation Contrôler le type de gaz La chaudière est équipée d'une régulation électronique de la combustion, qui règle le brûleur en vue d'une combustion optimale en fonction de la qualité du gaz utilisé. Aucune modification n'est nécessaire en cas de fonctionnement au gaz naturel pour l'ensemble de la plage d'indices de Wobbe. La chaudière peut être exploitée dans une plage d'indices de Wobbe de 9,5 à 15,2 kwh/m 3 (34,2 à 54,7 MJ/m 3 ). En cas de fonctionnement au propane, une adaptation du brûleur est nécessaire (voir "Changement de type de gaz" page 34). 1. Se renseigner sur le type de gaz et l'indice de Wobbe auprès du fournisseur de gaz naturel ou de propane. 3. Consigner le type de gaz dans le procès-verbal de la page En cas de fonctionnement au propane, adapter le brûleur (voir page 34). Maintenance 33
34 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Changement de type de gaz (uniquement en cas de fonctionnement au propane) A Positionner la vis de réglage A du bloc combiné gaz sur "2". 2. Enclencher l'interrupteur d'alimentation électrique. 3. Régler le type de gaz dans le codage "82". Sélectionner le codage 2 Sélectionner "Général" (régulation en fonction de la température extérieure) ou groupe "1" (régulation pour marche à température d'eau constante) Dans le codage "11", régler la valeur "9" Dans le codage "82", régler la valeur "1" (fonctionnement au propane) Dans le codage "11", régler une valeur "9" Quitter la fonction de maintenance. 4. Ouvrir la vanne d'alimentation gaz. 5. Apposer l'autocollant "G31" (fourni avec la documentation technique) sur la tôle de protection à côté de la plaque signalétique. Fonctionnement et défauts possibles 34 Demande de chaleur par la régulation Affichage Mesure non Augmenter la consigne, assurer l'évacuation de la chaleur
35 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) oui La turbine démarre non Après env. 51 s, défaut F9 Contrôler la turbine, les câbles de liaison de la turbine, l'alimentation électrique à la turbine et la commande de la turbine oui Allumage non Défaut EE Contrôler l'allumeur (230 V présents entre les fiches "X2.1" et "X2.2") oui Le bloc combiné gaz s'ouvre oui Le courant d'ionisation s'établit Symbole A non Défaut EE Contrôler le bloc combiné gaz (230 V présents), contrôler la pression d'alimentation gaz non Défaut EE Contrôler le réglage de l'électrode d'ionisation et vérifier si de l'air se trouve dans la conduite de gaz. Maintenance 35
36 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) oui Brûleur en service non S'arrête si la température d'eau de chaudière est inférieure à la consigne et redémarre immédiatement Contrôler l'étanchéité du conduit d'évacuation des fumées (recyclage des fumées), contrôler la pression d'alimentation du gaz oui Calibrage automatique de la régulation de la combustion non Défaut E3 Veiller à ce que la dissipation de chaleur soit suffisante. Appuyer sur la touche de réarmement R Défaut Eb Contrôler la distance de l'électrode d'ionisation par rapport à la grille de brûleur. Contrôler l'affectation du type de gaz (codage 82, réglage du bloc combiné gaz). Contrôler le conduit d évacuation des fumées, éliminer le recyclage des fumées le cas échéant. Appuyer sur la touche de réarmement R 36
37 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Autres indications relatives aux défauts, voir page 116. Mesurer la pression au repos et la pression d'alimentation Danger La formation de monoxyde de carbone suite à un mauvais réglage du brûleur peut entraîner de graves risques pour la santé. Une mesure du monoxyde de carbone doit être effectuée avant et après toute intervention sur les appareils fonctionnant au gaz. Fonctionnement au propane Rincer deux fois la cuve de propane à la première mise en service/en cas de remplacement. Après le rinçage, purger soigneusement l'air de la cuve et la conduite d'alimentation gaz. A 4. Mesurer la pression au repos et consigner la valeur de mesure dans le procès-verbal de la page 179. Consigne : 45 mbar maxi. 5. Mettre la chaudière en service. 1. Fermer la vanne d'alimentation gaz. 2. Desserrer la vis A du manchon de mesure "PE" sur le bloc combiné gaz, ne pas la retirer et raccorder un manomètre. 3. Ouvrir la vanne d'alimentation gaz. Remarque Lors de la première mise en service, la chaudière peut se mettre en dérangement si de l'air se trouve dans la conduite de gaz. Au bout de 5 s environ, appuyer sur la touche de réarmement R pour réarmer le brûleur. 6. Mesurer la pression d'alimentation. Consigne : gaz naturel : 20 (25) mbar propane : 37 mbar Remarque Utiliser des appareils de mesure appropriés avec une résolution de minimum 0,1 mbar pour mesurer la pression d'alimentation. Maintenance 37
38 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) 7. Consigner la valeur de mesure dans le procès-verbal de la page 179. Prendre la disposition adéquate conformément au tableau suivant. 8. Mettre la chaudière hors service, fermer la vanne d'alimentation gaz, retirer le manomètre et obturer le manchon de mesure A avec la vis. Pression d'alimentation avec du gaz naturel avec propane inférieure à 17,4 inférieure à 32 (21,8) mbar mbar de 17,4 (21,8) à 25 (31) mbar supérieure à 25 (31) mbar de 32 à 45 mbar supérieure à 45 mbar 9. Ouvrir la vanne d'alimentation gaz et mettre l'appareil en service. Dispositions Danger Toute fuite de gaz au niveau du manchon de mesure entraîne un danger d'explosion. Contrôler l'étanchéité au gaz du manchon de mesure A. Ne procéder à aucune mise en service et prévenir le fournisseur de gaz ou de propane. Mettre la chaudière en service. Coupler un pressostat gaz indépendant en amont de l'installation et ajuster la pression à 20 (25) mbar dans le cas du gaz naturel ou à 37 mbar dans le cas du propane. Prévenir le fournisseur de gaz ou de propane. Régler la puissance de chauffage maximale Il est possible de limiter la puissance de chauffage maximale pour le mode chauffage. Cette limitation s'effectue par le biais de la plage de modulation. La puissance de chauffage maximale réglable est limitée vers le haut par la fiche de codage de la chaudière. Régulation pour marche en fonction de la température extérieure : 1. Appuyer en même temps sur les touches OK et å pendant 4 s environ. 2. "Fonction de maintenance" 3. "Puiss. max. chauffage" 4. "Modifier?" Sélectionner "Oui". Une valeur s'affiche à l'écran (par ex. "85"). A l'état de livraison, cette valeur correspond à 100% de la puissance nominale. 5. Régler la valeur souhaitée. 38
39 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Régulation pour marche à température d'eau constante : 1. Appuyer en même temps sur les touches OK et å pendant 4 s environ. 2. A l'aide de la touche Ú, sélectionner "3" et confirmer avec OK. Une valeur clignote à l'écran (par ex. "85") et "A" s'affiche. A l'état de livraison, cette valeur correspond à 100% de la puissance nominale. 3. Régler la valeur souhaitée et confirmer avec OK. Contrôler l'étanchéité de la ventouse (mesure entre les deux tubes) A A Ouverture pour l'air de combustion (admission d'air) Nous recommandons d effectuer un contrôle simplifié de l étanchéité à la première mise en service de l installation. Il suffit de mesurer la teneur en CO 2 ou en O 2 de l air de combustion dans l espace séparant les deux tubes de la ventouse. Le conduit d évacuation des fumées sera considéré comme suffisamment étanche si la teneur en CO 2 est inférieure à 0,2 % ou si la teneur en O 2 est supérieure à 20,6 %. Si l on mesure des teneurs en CO 2 supérieures ou des teneurs en O 2 inférieures à ces valeurs, il est indispensable de réaliser un contrôle du conduit d évacuation des fumées à une pression statique de 200 Pa. Maintenance 39
40 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Démonter le brûleur G 4x E D C B F A 1. Couper l'interrupteur d'alimentation électrique sur la régulation et l'alimentation secteur. 2. Fermer et bloquer la vanne d'alimentation gaz. 3. Débrancher les câbles électriques du moteur de la turbine A, du bloc combiné gaz B, de l'électrode d'ionisation C, de l'allumeur D et de la mise à la terre E. 40
41 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) 4. Desserrer le raccord fileté de la conduite d'alimentation gaz F. 5. Desserrer les quatre vis G et retirer le brûleur. Contrôler le joint de brûleur et la grille de brûleur! Attention Eviter d'endommager la grille métallique. Ne pas poser le brûleur sur la grille! S'assurer que le joint du brûleur A et la grille de brûleur E ne sont pas endommagés, les remplacer si nécessaire. B F E D A C3x Maintenance 41
42 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) 1. Démonter les électrodes B. 2. Desserrer les trois pinces de fixation C qui se trouvent sur l'anneau isolant D et retirer l'anneau isolant D. 3. Dévisser les quatre vis Torx et retirer la grille de brûleur E avec le joint F. 4. Mettre en place la nouvelle grille de brûleur E avec un joint neuf F et la fixer. Couple de serrage : 3,5 Nm. 5. Mettre l'anneau isolant D en place. 6. Monter les électrodes B. Couple de serrage : 4,5 Nm. Contrôler et régler les électrodes d'allumage et d'ionisation ±1 A A 4 +0,5 0 B A Electrodes d'allumage 1. Contrôler l'usure et l'encrassement des électrodes. 2. Nettoyer les électrodes avec une petite brosse (non métallique) ou à la toile émeri. B Electrode d'ionisation 3. Contrôler les écartements. Si les écartements ne sont pas corrects ou si les électrodes sont endommagées, remplacer les électrodes avec le joint et les ajuster. Serrer les vis de fixation des électrodes avec un couple de 4,5 Nm. Nettoyer les surfaces d'échange et monter le brûleur Attention! Les rayures sur les pièces en contact avec les fumées peuvent entraîner de la corrosion. Ne pas nettoyer les surfaces d'échange à la brosse! 42
43 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) 3. Rincer soigneusement les surfaces d'échange A à l'eau. A 4. Mettre le brûleur en place. Visser la vis avec la rondelle éventail et les vis restantes et les serrer deux par deux en diagonale avec un couple de 8,5 Nm. 5. Monter la conduite d'alimentation gaz avec un joint neuf. 6. Contrôler l'étanchéité des raccords côté gaz. 1. Aspirer les dépôts présents sur les surfaces d'échange A de la chambre de combustion. 2. Si nécessaire, vaporiser un produit de nettoyage légèrement acide, exempt de chlorure, à base d'acide phosphorique, sur les surfaces d'échange A et laisser agir 20 mn minimum. Danger Toute fuite de gaz risque de provoquer des explosions. Contrôler l'étanchéité au gaz du raccord fileté. 7. Brancher les câbles électriques sur les composants correspondants. Maintenance 43
44 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Contrôler l'évacuation des condensats et nettoyer le siphon 1. S'assurer que les condensats peuvent s'écouler sans entrave dans le siphon. 2. Enlever la pince de fixation A. 3. Tirer le tube d'entrée B vers le haut. 4. Ôter la tasse C par le bas. 5. Déconnecter le flexible condensats de la tasse C. 6. Nettoyer le siphon. B 7. Remplir le siphon d'eau et le fixer à nouveau. A 8. Vérifier que les raccords du tube de condensats sont bien positionnés sur le siphon et l'échangeur de chaleur. C Contrôler le raccordement de l'anode S'assurer que le câble de masse est bien raccordé à l'anode au magnésium. 44
45 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) A B A Anode au magnésium B Câble de masse Contrôler le courant de protection de l'anode avec un contrôleur d'anode Remarque Nous recommandons de contrôler annuellement le fonctionnement de l'anode au magnésium. Ce contrôle peut s'effectuer sans interruption de service en mesurant le courant de protection à l'aide d'un contrôleur d'anode. Maintenance 45
46 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) 1. B A Retirer le cache. 2. Déconnecter le câble de masse A de la cosse B. 3. Raccorder l'appareil de mesure (calibre 5 ma) en série entre la cosse B et le câble de masse A. Si l'intensité du courant est < 0,3 ma, l'anode est opérationnelle. Si l'intensité du courant est < 0,3 ma, voire nulle, soumettre l'anode à un contrôle visuel (voir page 49). 46
47 Vidanger la chaudière côté ECS Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) 1. Raccorder un flexible au robinet de vidange et l'amener dans un récipient approprié ou dans le raccord eaux usées. Remarque Assurer une arrivée d'air suffisante au sein du réseau de distribution ECS. 2. Suivant le cas, commuter le robinet de vidange de la position A (marche) sur la position B ou C. Position B : vidange du circuit ECS dans l'appareil sans le ballon via le raccord eau froide. Position C : vidange du circuit ECS dans l'appareil et du ballon via le raccord eau chaude. Le raccord eau froide demeure rempli. Maintenance 47
48 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Nettoyer le ballon d'eau chaude sanitaire Remarque La norme EN 806 prescrit un contrôle et (si nécessaire) un nettoyage du réservoir au plus tard deux ans après mise en service, puis en fonction des besoins. 8x Vidanger le ballon d'eau chaude sanitaire. 2. Démonter la trappe. 3. Pour qu'aucune impureté ne puisse pénétrer dans la tuyauterie, séparer le ballon d'eau chaude sanitaire de la tuyauterie. 4. Eliminer les dépôts faiblement adhérents à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Attention! Pour le nettoyage intérieur, utiliser uniquement des outils de nettoyage en matériau synthétique. 48
49 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) 5. Eliminer les dépôts fortement adhérents, qui résistent au nettoyeur haute pression, à l'aide d'un produit de nettoyage chimique. 6. Rincer à fond le ballon d'eau chaude sanitaire après le nettoyage.! Attention Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'acide chlorhydrique. Contrôler l'anode au magnésium et la remplacer (si nécessaire) Contrôler l'anode au magnésium. Si l'anode au magnésium présente un diamètre de 10 à 15 mm, nous recommandons de la remplacer. Remettre le ballon d'eau chaude sanitaire en service 8x Maintenance 1. Raccorder de nouveau le ballon d'eau chaude sanitaire au réseau de conduites. 2. Insérer un joint neuf sur la trappe. 3. Mettre la trappe en place et serrer les vis avec un couple maxi. de 25 Nm. 49
50 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) 4. Engager le câble de masse sur la cosse. 6. Remplir d'eau sanitaire le ballon d'eau chaude sanitaire. 5. Monter le cache. Contrôler le vase d'expansion à membrane et la pression de l'installation Remarque Effectuer le contrôle installation froide. 1. Vidanger l'installation et faire chuter la pression jusqu'à ce que le manomètre affiche "0". 2. Si la pression de gonflage du vase d'expansion à membrane est inférieure à la pression statique de l'installation : rajouter de l'azote au raccord A jusqu'à ce que la pression de gonflage dépasse de 0,1 à 0,2 bar la pression statique de l installation. A 3. Rajouter de l'eau jusqu'à ce que la pression de remplissage dépasse de 0,1 à 0,2 bar la pression de gonflage du vase d'expansion à membrane, installation froide. Pression de service maxi : 3 bars 50
51 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Contrôler le vase d'expansion ECS et la pression de gonflage (si existant) 2. Fermer la vanne d'arrêt fournie par l'installateur de la conduite d'eau froide. 3. Tourner le levier de commande du robinet A jusqu'en position "avant". 4. Contrôler la pression de gonflage du vase d'expansion ECS et l'ajuster si nécessaire. Consigne : pression au repos moins 0,2 bar. A 5. Ramener le levier de commande du robinet A en position "gauche" et ouvrir la vanne d'arrêt fournie par l'installateur de la conduite d'eau froide. 1. Contrôler la pression au repos de la conduite d'eau sanitaire en aval du réducteur de pression et l'ajuster si nécessaire. Consigne : 3,0 bars maxi. Contrôler l'étanchéité des parcours de gaz à la pression de service Danger Toute fuite de gaz risque de provoquer des explosions. Contrôler l'étanchéité des parcours de gaz. Remarque Utiliser uniquement des appareils et des agents détecteurs de fuites appropriés et homologués (EN 14291) pour procéder au contrôle de l'étanchéité. Les agents détecteurs de fuites contenant des substances inappropriées (par ex. des nitrites, des sulfures) peuvent occasionner des dommages matériels. Maintenance 51
52 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Une fois le contrôle effectué, éliminer les résidus de l'agent détecteur de fuites. Contrôler la qualité de la combustion La régulation électronique de la combustion assure automatiquement une qualité de combustion optimale. A la première mise en service ou en entretien, il suffit de contrôler les valeurs de combustion. Pour ce faire, mesurer la teneur en CO 2 ou en O 2. Description du fonctionnement de la régulation électronique de la combustion, voir page 165. Remarque Ne faire fonctionner l'appareil qu'avec de l'air de combustion sain afin d'éviter des dysfonctionnements et des dégâts. Teneur en CO 2 ou en O 2 La teneur en CO 2 aux puissances calorifiques inférieure et supérieure doit être comprise dans une plage de : 7,7 à 9,2 % pour le gaz naturel Es (H) et Ei (L) 9,3 à 10,9 % pour le propane P La teneur en O 2 doit être comprise entre 4,4 et 6,9 %, quel que soit le type de gaz. Si la valeur de CO 2 ou d'o 2 mesurée se situe en dehors de la plage indiquée, procéder comme suit : Contrôler l'étanchéité de la ventouse, voir page 39. Contrôler l'électrode d'ionisation et le câble de raccordement, voir page 42. Remarque La régulation de la combustion effectue un calibrage automatique à la mise en service. Attendre env. 30 s après le démarrage du brûleur pour mesurer les émissions. 52
53 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) A 4. Contrôler la teneur en CO 2. Si la valeur diverge de plus de 1 % des plages indiquées ci-dessus, prendre les dispositions indiquées page Consigner la valeur dans le procèsverbal. 6. Sélectionner la puissance supérieure (voir page 54). 1. Raccorder l'analyseur de fumées à l'ouverture de mesure A sur la manchette de raccordement à la chaudière. 2. Ouvrir la vanne d'alimentation gaz, mettre la chaudière en service et provoquer une demande de chaleur. 7. Contrôler la teneur en CO 2. Si la valeur diverge de plus de 1 % des plages indiquées ci-dessus, prendre les dispositions indiquées page Une fois le contrôle effectué, appuyer sur OK. 9. Consigner la valeur dans le procèsverbal. 3. Sélectionner la puissance inférieure (voir page 54). Maintenance 53
54 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Sélectionner la puissance supérieure/inférieure Régulation en fonction de la température extérieure Régulation pour marche à température d'eau constante Menu maintenance 1. Appuyer en même temps sur les touches OK et å pendant 4 s environ. 2. "Test relais" Menu maintenance 1. Appuyer en même temps sur les touches OK et å pendant 4 s environ. 2. A l'aide de la touche Ú, sélectionner 3. Sélectionner la puissance inférieure : " " et confirmer avec OK. sélectionner "Charge de base Marche" et confirmer avec OK. 4. Sélectionner la puissance supérieure : sélectionner "Pleine charge Marche" et confirmer avec OK. 5. Quitter le menu de sélection de la puissance : appuyer sur la touche ä. "I" s'affiche à l'écran et "on" clignote. 3. Sélectionner la puissance inférieure : appuyer sur la touche OK. "on" s'affiche en continu. 4. Sélectionner la puissance supérieure : appuyer sur la touche ä. 5. Sélectionner "2" avec Ú, "on" clignote. 6. Appuyer sur OK, "on" s'affiche en continu. 7. Quitter le menu de sélection de la puissance : appuyer sur la touche ä. Adapter la régulation à l'installation de chauffage La régulation doit être adaptée à l'équipement de l'installation. Divers composants de l'installation sont automatiquement détectés par la régulation et le codage alors automatiquement réglé. Pour le choix du schéma approprié, se référer aux figures ci-après. Opérations de codage, voir page
55 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Schéma hydraulique 1 Un circuit de chauffage sans vanne mélangeuse A Vitodens 222-F 2 Sonde de température extérieure (régulation en fonction de la température extérieure uniquement) 3 Vitotrol 100 (régulation pour marche à température d'eau constante uniquement) 4 Circuit de chauffage sans vanne mélangeuse A1 (circuit de chauffage 1) Fonction/composants de l'installation Codage Régler Etat de livraison Fonctionnement au propane 82:1 82:0 Installation avec pompe de bouclage ECS : raccordement de la pompe de bouclage ECS à l'extension interne H1 ou H2 53:1 Maintenance 55
56 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Schéma hydraulique 2 Un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M2 et bouteille de découplage M Vitodens 222-F 2 Sonde de température extérieure 3 Circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M2 (circuit de chauffage 2) 4 Limiteur de température de sécurité pour plancher chauffant 5 Sonde de température de départ M2 6 Pompe de circuit de chauffage M2 7 Equipement de motorisation pour un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M2 8 Bouteille de découplage 9 Sonde de température de départ de la bouteille de découplage Fonction/composants de l'installation Codage Régler Etat de livraison Fonctionnement au propane 82:1 82:0 Installation avec un circuit de chauffage avec vanne 00:4 00:6 mélangeuse et production d'eau chaude sanitaire Installation avec pompe de bouclage ECS : 56
57 Première mise en service, contrôle, entretien Autres indications concernant les travaux à (suite) Fonction/composants de l'installation Codage Régler Etat de livraison raccordement de la pompe de bouclage ECS à l'extension 53:1 interne H1 ou H2 Installation avec bouteille de découplage 04:0 04:1 Schéma hydraulique 3 Un circuit de chauffage sans vanne mélangeuse A1 et un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M M 1 Vitodens 222-F 2 Sonde de température extérieure 3 Circuit de chauffage sans vanne mélangeuse A1 (circuit de chauffage 1) 4 Circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M2 (circuit de chauffage 2) 5 Limiteur de température de sécurité pour plancher chauffant 6 Sonde de température de départ M2 7 Pompe de circuit de chauffage M2 8 Equipement de motorisation pour un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M2 Maintenance 57