Source: http://docplayer.it/1013504-Capitolato-speciale-per-lavori-specialistici-con-contratto-d-appalto.html
Timestamp: 2016-10-27 03:10:35+00:00
Document Index: 74135483

Matched Legal Cases: ['art. 412', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 7', 'arte 2', 'arte 4', 'arte 5', 'art. 129', 'art. 173', 'arte 6', 'art. 26', 'art. 26', 'art. 40', 'art. 40']

⭐CAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI SPECIALISTICI CON CONTRATTO D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI SPECIALISTICI CON CONTRATTO D APPALTO
Download "CAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI SPECIALISTICI CON CONTRATTO D APPALTO"
1 PROVINCIA DI CASERTA SETTORE LAVORI EDILIZIA CAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI SPECIALISTICI CON CONTRATTO D APPALTO REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE, ANTIEFFRAZIONE, ANTIFURTO E DI VIDEOCONTROLLO IN STRUTTURA ISOLATA DI TIPO SCUOLA DA ESEGUIRSI NEI SEGUENTI ISTITUTI: I.T.C.G. V. Bachelet in S. Maria a Vico I.P.I.A. A. Righi in S. Maria C. V. I.T.C. N. Stefanelli in Mondragone REDATTO VISTO DATA geom. Antonio GRAUSO ing. Alessandro DIANA 12/09/ di 292 1 Prescrizioni generali Requisiti e condizioni di sicurezza Norme di riferimento Esecuzione delle opere e aggiornamento degli schemi Prescrizioni costruttive e qualità dell'impianto Oneri a carico dell'appaltatore L'impianto elettrico di cantiere Direzione dei lavori e tempo di consegna Prove e verifiche iniziali Collaudo e dichiarazione di conformità Documentazione dell'eseguito Garanzia Prescrizioni generali e consistenza dell impianto Caratteristiche della struttura da proteggere Caratteristiche generali dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto Composizione e prestazioni dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto Barriere da prevedere nell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto Possibilità di ampliamenti e modifiche dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto Criteri di installazione dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto Campi di corretto funzionamento dei componenti del sistema antintrusione Caratteristiche generali dell'impianto di videocontrollo Composizione e prestazioni dell'impianto di videocontrollo Apparati di ripresa fissi Apparati di ripresa brandeggiabili (dome) Apparati di visualizzazione Apparati di registrazione Possibilità di ampliamenti e modifiche dell'impianto di videocontrollo Criteri di installazione dell'impianto di videocontrollo Campi di corretto funzionamento dei componenti del sistema di videocontrollo Funzioni e servizi iniziali Caratteristiche dei componenti del sistema antintrusione, antieffrazione e antifurto Generalità dei componenti del sistema antintrusione Caratteristiche generali della centrale Caratteristiche degli ingressi della centrale Caratteristiche delle uscite della centrale Suddivisione in zone e settori Menu e codici di gestione Programmatore orario e memoria storica degli eventi Telesorveglianza e gestione remota Procedura di test Accessori per il potenziamento delle funzioni di centrale antintrusione Modulo di espansione Organi di comando Tastiera Inseritore a chiave Rivelatori Contatti magnetici ad elevate prestazioni di 293 3.5.2 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia Attuatori Sirena autoalimentata da esterno Sirena autoalimentata da interno Combinatore telefonico GSM e PSTN Caratteristiche dei componenti del sistema di videocontrollo Generalità dei componenti del sistema di videocontrollo Caratteristiche delle unità di ripresa Telecamere day&nigth con risoluzione di almeno 550 linee e alimentazione a 230Vca Caratteristiche degli obiettivi Obiettivi varifocal autoiris senza amplificatore con lunghezza focale 2,8-12 mm/f1, Caratteristiche delle custodie di protezione per telecamere Caratteristiche delle staffe per custodie di protezione Caratteristiche dei sistemi di ripresa brandeggiabili con estetica dome Moduli telecamere Tastiera di controllo per telecamere brandeggiabili (dome) Distributore dati RS485 1 in / 4 out per telecamere brandeggiabili (dome) Caratteristiche degli apparati di visualizzazione delle immagini Monitor LCD a colori da 19" Caratteristiche degli apparati di registrazione delle immagini DVR DVS Serie Evolution con 16 ingressi video Caratteristiche degli apparati di alimentazione Alimentatore a spina con corrente max di 500mA Protezioni Dispositivo di protezione per reti elettriche Dispositivo di protezione per linee telefoniche di 294 1 Prescrizioni generali 1.1 Requisiti e condizioni di sicurezza Gli impianti in oggetto dovranno essere realizzati a regola d'arte in conformità con quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, in versione aggiornata al momento della redazione del presente documento, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni: D.M. 22 Gennaio 2008, n 37 Legge 1 marzo 1968 n 186 artt. 8, 14 e 16 legge 5 marzo 1990 n 46 Legge 21 giugno 1986 n 317 D. Lgs 19 settembre1994 n 626 Legge 3 agosto 2007 n 123 D. Lgs 09 aprile 2008n 81 D. Lgs. 14 agosto 1996 n 943 D. Lgs. 12 novembre 1996 n 615 Eventuali regolamenti regionali o comunali Si ricorda che tutte le apparecchiature e le condutture dovranno essere realizzate in modo da risultare rispondenti al requisito di "esecuzione a regola d'arte" previsto dalle legge n 186/68 e dal D.M. 37/08. Si ricorda che condizione sufficiente affinché siano garantiti i requisiti di legge è l'esecuzione conforme a quanto indicato dalle vigenti normative UNI e CEI applicabili. L'impianto in oggetto dovrà essere realizzato in modo conforme alle specifiche di progetto e contemporaneamente alle Norme elencate al capitolo "norme di riferimento". In caso di difformità tra le specifiche di progetto e le vigenti norme è fatto obbligo di avvisare la Direzione Lavori e comunque di seguire le norme tecniche (fatto salva diversa disposizione scritta da parte della stessa Direzione Lavori). In particolare, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 412 della Norma CEI 64-8/4 dovranno essere presi adeguati provvedimenti contro la scossa. Saranno ammessi provvedimenti che rispettano una delle seguenti tecniche: isolamento delle parti attive; si devono sempre installare componenti dotati di isolamento delle parti attive realizzato in fabbrica e conforme alle specifiche norme di prodotto; quando l'isolamento deve essere completato durante l'installazione si devono usare solo sistemi consentiti dalle Norme CEI 64-8; in particolare è vietato l'uso di lacche, smalti, vernici e nastro isolante; uso della bassissima tensione di sicurezza conformemente al capitolo 411 della Norma CEI Gli impianti a bassissima tensione che non rispondono ai requisiti SELV o PELV devono essere isolati e protetti contro i contatti diretti e indiretti come se fossero alimentati a V. In caso di installatore elettrico diverso da quello elettronico le questioni concernenti il rischio di scossa vanno concordate con l'elettricista che conserva il diritto di ispezionare a tal fine l'impianto e non può rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico se quello elettronico non è ritenuto sicuro. Di ogni eventuale contenzioso in materia va avvertita immediatamente la Direzione Lavori. 1.2 Norme di riferimento 4 di 295 Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui al punto "requisiti e condizioni di sicurezza" si elencano di seguito le principali norme e guide che riguardano l'impianto in oggetto direttamente o indirettamente. Il coinvolgimento indiretto riguarda i provvedimenti di sezionamento e separazione dall'impianto di energia ai fini della protezione contro la scossa, contro le manomissioni e contro i disturbi di origine elettromagnetica e le questioni riguardanti il cablaggio. Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Parti da 1 a 7 Norma CEI Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Protezione contro le interferenze elettromagnetiche Guida CEI Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori Norma CEI Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica Norma CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) Norma CEI 70-3 Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK) Guida CEI Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione degli impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri generali Norma CEI Guida per il cablaggio per telecomunicazione e distribuzione multimediale negli edifici residenziali Norma CEI Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generico Norma CEI Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni generali Norma CEI Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati Norma CEI Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni generali Norma CEI Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-1: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori Norma CEI Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-2: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori Norma CEI Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-3: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori Norma CEI Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio Norma CEI 83-2 (EN ) Sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES). Parte 2.1 Panoramica del sistema: Architettura Norma CEI 83-3 (EN ) Sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES). Parte 2.1 Aspetti applicativi; introduzione Norma ANSI/EIA Control Networking Standard Norma CEI 94-4 Relè elettromeccanici a tutto o niente Norma CEI 79-8 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotto: Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale Norma CEI 79-2 Impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature Norma CEI Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza Parte 7: Guide di applicazione 5 di 296 Norma CEI Sistemi di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza Parte 2-1: Telecamere in bianco e nero Norma CEI Sistemi di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza Parte 4-1: Monitor in bianco e nero Norma CEI Sistemi di sorveglianza CCTV Parte 5: Trasmissione video Si devono inoltre rispettare tutte le norme relative ai cavi di energia e a quelle di trasmissione dati. 1.3 Esecuzione delle opere e aggiornamento degli schemi L'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle opere secondo le specifiche del presente capitolato e secondo le indicazioni riportate nella documentazione di progetto. In caso di modifica ritenuta opportuna per la migliore esecuzione delle opere, previo accordo con la Direzione Lavori e la Committenza, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare la documentazione senza ulteriore richiesta di compenso. Dovranno inoltre essere prodotti i seguenti elaborati da consegnare alla committenza al momento della consegna dell'impianto: documentazione tecnica delle apparecchiature installate; dichiarazione di conformità secondo il D.M. 37/08. Nessuna variazione nell'esecuzione delle opere previste potrà essere apportata dall'appaltatore, senza avere ricevuto la preventiva approvazione ed autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori, della committenza e degli eventuali altri enti coinvolti (amministrazione comunale, vigili del fuoco, polizia municipale, etc). Ogni contravvenzione alla predetta disposizione sarà a completo rischio e pericolo dell'appaltatore che sarà tenuto a rimuovere e sostituire le opere eseguite, anche già poste in opera, qualora la Committenza, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse opportuno di accettarle. In caso di accettazione l'impresa installatrice, senza alcun aumento dei prezzi contrattuali, sarà obbligata all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che potranno esserle richieste perché le opere eseguite corrispondano alle prescrizioni contrattuali. Tutti i lavori dovranno essere coordinati con l'esecuzione delle eventuali altre opere e la tempistica di cantiere dovrà essere sottoposta alla Direzione Lavori. Nel corso dei lavori, in accordo con le esigenze del cantiere e del Committente, potranno essere richieste opere provvisorie per il mantenimento in esercizio di impianti esistenti o per consentire il funzionamento provvisorio di impianti oggetto del presente appalto. L'eventuale ritardo di opere preliminari non da diritto ad alcun compenso per l'appaltatore che deve considerare questo evento come rischio calcolato ed accettato. Nell'esecuzione delle opere dovrà osservarsi, oltre coerenza per quanto concerne la forma, le dimensioni e le prestazioni, la massima cura nella installazione, dovendo ogni componente essere regolarmente ed uniformemente rifinito in ogni sua parte. L'appaltatore dovrà impegnarsi ad eseguire preventivamente a mezzo di personale qualificato i necessari sopralluoghi sul sito ove si dovranno svolgere i lavori in appalto, così da verificare, con piena e completa assunzione di responsabilità, tutti gli oneri e tutte le situazioni che si possono presentare. 1.4 Prescrizioni costruttive e qualità dell'impianto Per realizzare impianti "a regola d'arte" è necessario che tutti i componenti utilizzati siano costruiti a regola d'arte. Perciò tutti i materiali e le apparecchiature installati dovranno essere conformi alle corrispondenti normative di prodotto. Tutte le parti dovranno essere conformi alla documentazione di progetto e dovranno essere realizzate con le migliori tecniche utilizzando componenti scelti tra le migliori marche esistenti in 6 di 297 commercio, atti a garantire le prestazioni descritte nella parte "Prescrizioni generali e consistenza dell'impianto" di questo capitolato. I manufatti lavorati o semi-lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia nel periodo di immagazzinamento, sia a posa avvenuta fino alla consegna dell'opera finita. Dovranno in tal senso essere adottati opportuni provvedimenti per garantire una adeguata protezione contro tutti gli agenti atmosferici prevedibili nonché contro le prevedibili sollecitazioni dannose derivanti dalle opere di cantiere (spruzzi di malta, urti meccanici, polveri, vernici, etc.). Tutti gli apparecchi dovranno essere installati in modo da risultare accessibili in relazione alle necessità di verifica, collaudo e manutenzione dell'impianto ovvero ubicati nella struttura servita nei punti funzionalmente validi, sia per soddisfare le esigenze di immediata visibilità delle segnalazioni che per facilitare le manovre da parte degli utilizzatori e del personale di servizio. 1.5 Oneri a carico dell'appaltatore Oltre a quanto già sopra precisato, si intendono a carico dell'appaltatore gli oneri aggiuntivi derivanti dalle opere di assistenza muraria. L'installatore dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie per le opere di assistenza muraria occorrenti per realizzare gli impianti in oggetto secondo modalità perfettamente rispondenti ai requisiti di esecuzione a regola d'arte, e ciò qualunque sia lo stato di avanzamento di costruzione e il grado di finitura dell'edificio all'atto dell'installazione dell'impianto o delle singole parti di esso. Per opere di assistenza muraria si intendono: l'esecuzione di tutte le forature e le tracce necessarie per la posa delle condutture di qualsiasi tipo, forma e dimensione, da eseguirsi, in conformità a quanto indicato nei piani di installazione, sulle partizioni interne verticali od orizzontali e/o sui tamponamenti esterni e successivi ripristini e riprese; l'esecuzione di pozzetti, nicchie, etc. per la sistemazione e l'ispezionabilità dell'impianto; l'esecuzione degli scavi per la realizzazione delle opere ubicate nel o sul terreno; l'esecuzione di eventuali basamenti e sostegni delle apparecchiature; il fissaggio di staffe e sostegni per le condutture e le apparecchiature. 1.6 Direzione dei lavori e tempo di consegna L'esecuzione dei lavori dovrà uniformarsi alle istruzioni e alle prescrizioni della Direzione Lavori. Sarà a carico dell'appaltatore la nomina di un responsabile tecnico di provata esperienza e capacità tecnica, cui affidare la supervisione e il controllo dei lavori nel rigoroso rispetto degli accordi contrattuali e delle prescrizioni di Legge. Il responsabile tecnico deve rendersi pienamente disponibile al colloquio con la Direzione Lavori e deve farsi garante dell'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori stessa. La sorveglianza della Direzione Lavori sull'operato dell'appaltatore non esonera lo stesso dalla piena responsabilità circa la corretta esecuzione delle opere, nonché la scrupolosa osservanza delle vigenti norme riguardanti l'esecuzione a regola d'arte di ogni parte dell'impianto. Tale responsabilità sussiste in ogni caso, anche se eventuali deficienze o imperfezioni passassero inosservate al momento dell'esecuzione. La Direzione Lavori avrà quindi facoltà di indagine e di eventuale richiesta di adeguamento dell'impianto in qualsiasi momento, anche successivamente all'esecuzione ed al collaudo delle opere. L'appaltatore si impegna a partecipare, nella persona del responsabile tecnico da lui nominato, alle riunioni periodiche di cantiere che la Direzione Lavori e la committenza terranno con lo scopo di armonizzare i lavori delle eventuali ditte presenti e di verificare l'andamento delle opere. 7 di 298 L'appaltatore ha facoltà di esporre riserva scritta ad eventuali disposizioni della Direzione Lavori ma dovrà comunque adoperarsi per garantire il rispetto dei tempi di consegna e della qualità delle opere. L'appaltatore non potrà dare inizio ad alcun lavoro, senza l'approvazione da parte della Direzione Lavori degli eventuali disegni costruttivi difformi, complementari o correttivi rispetto a quelli di progetto. 1.7 Consegna dei lavori La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto d appalto e secondo le prescrizioni dell art. 129 e successivi del Regolamento DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di urgenza la consegna potrà essere effettuata immediatamente dopo la deliberazione di aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale. Della consegna verrà redatto apposito verbale. Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali. 1.8 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 90 (novanta) giorni naturali decorrenti dalla data di consegna. La penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere ultimate, rimane stabilita nella misura di 200,00 (euro Duecento/00). Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente al momento. 1.9 Pagamenti in acconto L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di ,00 (euro Trentamila/00) (2). Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi della normativa vigente, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti Conto finale Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999 n. 554, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro novanta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori Prove e verifiche iniziali A discrezione della Direzione Lavori potranno essere richieste in corso d'opera tutte le verifiche tecniche e pratiche ritenute opportune per monitorare lo svolgimento dei lavori e per assicurare la consegna delle opere finite nei tempi e nei modi previsti. 8 di 299 Prima del collaudo finale e della successiva messa in funzione dell'impianto la ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente effettuare a propria cura e spese le seguenti prove e verifiche: Verifiche di conformità alle prescrizioni di sicurezza (riferimento CEI 64-8, parte 6) - verifica a vista dell'integrità delle apparecchiature con particolare attenzione agli involucri destinati ad evitare i contatti diretti o le manomissioni; - misura della resistenza di isolamento dell'impianto ausiliario conformemente a quanto indicato nell'articolo della Norma CEI 64-8/6; - verifica dell'efficacia delle misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti con particolare riguardo ai sistemi SELV e PELV e alla separazione rispetto alle condutture a bassa tensione. Verifica dei componenti e degli impianti antintrusione - controllo che i materiali installati corrispondano per ubicazione e quantità, al piano di installazione e al computo metrico di progetto; - controllo che i dati di targa e le relative caratteristiche tecniche, comprese eventuali certificazioni, corrispondano ai dati di progetto e di capitolato; - controllo a vista del posizionamento, del fissaggio e della accessibilità di tutti i componenti (unità di gestione dell'impianto, rivelatori, apparati allarmi) ; - controllo a vista delle interconnessioni degli impianti, del loro cablaggio, delle tubazioni e cassette di derivazione; - controllo della coerenza dei circuiti con gli schemi con particolare riguardo alla corrispondenza delle sigle identificative riportate su cavi e terminali con quelle indicate nei disegni; - verifica mediante calcolo teorico della autonomia dell'impianto; Verifiche funzionali degli impianti antintrusione riguardanti: - organi di comando, - centrale, - rivelatori, - dispositivi di allarme, - dispositivi di teletrasmissione, - gruppi di alimentazione, - registratori di evento, - connessioni alla rete, - interconnessioni, - prove di mancanza rete, - prove del sistema. Verifica dei componenti e degli impianti di videocontrollo: - l'accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo; - il controllo che i componenti siano conformi alla relativa norma CEI 79-2; - il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alle norme vigenti; - l'esecuzione di prove di funzionamento; - controllo a vista delle interconnessioni degli impianti, del loro cablaggio, delle tubazioni e cassette di derivazione; - controllo della coerenza dei circuiti con gli schemi con particolare riguardo alla corrispondenza delle sigle identificative riportate su cavi e terminali con quelle indicate nei disegni. Si devono inoltre effettuare, in ogni caso, tutte le eventuali prove specificamente richieste dalla normativa vigente per gli ambienti particolari presenti nella struttura in oggetto. La ditta appaltatrice dovrà compilare un verbale di collaudo comprovante l'effettuazione delle suddette verifiche e i risultati ottenuti. Tale documentazione potrà essere richiesta in visione da parte della Direzione Lavori prima dell'esecuzione del collaudo finale; la Direzione Lavori ha 9 di 2910 facoltà di richiedere l'effettuazione di altre verifiche qualora tale documentazione risulti lacunosa o non conforme a quanto previsto dalle vigenti norme Collaudo e dichiarazione di conformità Il collaudo finale degli impianti sarà effettuato in accordo con la Direzione Lavori che avrà facoltà di richiedere la ripetizione delle verifiche di cui al titolo "Prove e verifiche iniziali" nonché di qualunque altra prova prevista dalle normative vigenti o comunque ritenuta necessaria per accertare la corretta esecuzione dell'impianto. I tempi e i metodi di esecuzione del collaudo dovranno essere comunicati con almeno due settimane di anticipo alla Direzione Lavori che avrà comunque facoltà di richiedere l'esecuzione con modalità e tempi diversi purché compatibili con i tempi di consegna previsti nel contratto. L'appaltatore, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo, salvo i danni eventuali e il normale deperimento dovuto a colpa o ad uso di terzi, sarà tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o modifica che in sede di collaudo saranno giudicati necessari da parte della Direzione Lavori. Successivamente all'effettuazione del collaudo con esiti positivi verrà compilato regolare verbale di ultimazione lavori da parte della Direzione Lavori. La messa in funzione, se non impedita da accertate cause di forza maggiore, dovrà avvenire immediatamente dopo il collaudo, previo rilascio della Dichiarazione di Conformità, secondo quanto previsto dal D.M. 37/ Documentazione dell'eseguito Al termine dei lavori e comunque prima dell'inizio delle operazioni di collaudo degli impianti, l'appaltatore dovrà: restituire copie dei disegni dell'impianto su opportuno supporto, con indicate tutte le variazioni apportate rispetto ai disegni di progetto durante l'esecuzione delle opere; fornire copia di tutta la documentazione tecnica allegata da parte del costruttore alle apparecchiature più importanti; accompagnare questi documenti con lettera, una copia della quale sarà sottoscritta dalla Committenza per accettazione; rendere disponibili i libretti con le norme d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate. Tutte le documentazioni dovranno essere consegnate in triplice copia di cui almeno una riproducibile Garanzia Gli impianti di cui al presente capitolato saranno oggetto di garanzia completa da parte dall'appaltatore dal giorno dell'ultimazione fino al collaudo finale e successivamente per 24 mesi dalla data di messa in servizio. Tale garanzia coprirà tutti gli eventuali difetti dei materiali utilizzati nonché i malfunzionamenti dovuti ad errata installazione dei componenti. Sono esclusi dalla garanzia solo i materiali di consumo. 2 Prescrizioni generali e consistenza dell impianto 2.1 Caratteristiche generali dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto 10 di 2911 L'impianto oggetto del presente capitolato è destinato alla generazione e trasmissione di allarmi mediante dispositivi elettrici ed elettronici in risposta a tentativi di intrusione a scopo di furto, di rapina, di atti vandalici, di sabotaggio. Dovrà avvalersi di barriere elettriche od elettroniche destinate sia alla rivelazione di tentativi di superamento degli ostacoli passivi mediante destrezza o scasso sia alla individuazione di intrusi nei volumi protetti. Tali barriere dovranno essere gestite da sottosistemi ad alta affidabilità realizzati con componenti specificamente dedicati al tipo di impianto previsto. I componenti dovranno essere costruiti e certificati da industrie specializzate. 2.2 Composizione e prestazioni dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto L'impianto nel suo insieme dovrà risultare composto dai seguenti sottosistemi: sottosistema dei rivelatori atti a formare le barriere di cui al capitolo "barriere da prevedere nell'impianto"; sottosistema apparati essenziali e opzionali costituito dalla centrale e dagli organi di comando; sottosistema allarmi (sirene interne ed esterne, inviatori di messaggi, etc); sottosistema delle interconnessioni. 2.3 Barriere da prevedere nell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto Dovranno essere previste le seguenti barriere di protezione: barriere esterne al luogo da proteggere: - protezione degli accessi tramite barriere atte a rilevare tentativi di intrusione eventualmente anche mediante scavalcamento della recinzione su tutto il perimetro esterno, inclusi gli accessi. - protezione delle superfici tramite barriere atte a rilevare tentativi di effrazione portati a danno della recinzione su tutto il perimetro esterno, inclusi gli accessi. - protezione dei volumi tramite barriere volumetriche o lineari atte alla rilevazione di tutti i tentativi d'intrusione nell'area esterna compresa tra la recinzione e il perimetro degli edifici. barriere di protezione degli ambienti ordinari interni: - protezione degli accessi tramite barriere atte a rilevare tentativi di intrusione attraverso le porte e/o le finestre dell'edificio; - protezione delle superfici tramite barriere antieffrazione che segnalano i tentativi di scasso sulla superficie perimetrale dell'edificio (porte, finestre, vetrate, aperture tecnologiche per climatizzazione, etc); - protezione dei volumi tramite barriere volumetriche che proteggono il volume interno ai locali ordinari. barriere di protezione dei locali cassaforte - protezione degli accessi esterni tramite barriere che segnalano l'intrusione attraverso le porte del locale e/o l'apertura delle serrature. - protezione delle superfici esterne tramite barriere antieffrazione che segnalano tutti i tentativi di scasso della superficie perimetrale che delimita il locale cassaforte. - protezione dei volumi esterni tramite barriere volumetriche che proteggono il volume interno al locale cassaforte. - protezione delle aperture della cassaforte tramite barriere antieffrazione che segnalano l'apertura del battente della porta della cassaforte oppure l'apertura dei congegni di sicurezza. - protezione delle superfici della cassaforte tramite barriere antieffrazione che segnalano tutti i tentativi di scasso sulla superficie perimetrale della cassaforte, oppure del suo battente. barriere di protezione dei locali corazzati 11 di 2912 - protezione degli accessi esterni tramite barriere che segnalano l'intrusione attraverso le porte del locale e/o l'apertura delle serrature. - protezione dei volumi esterni tramite barriere volumetriche che proteggono il volume esterno al locale corazzato. - protezione degli accessi al locale corazzato tramite barriere che segnalano l'intrusione attraverso tutte le porte forti e le portine di soccorso del locale corazzato e l'apertura delle serrature. - protezione delle superfici del locale corazzato tramite barriere antieffrazione che segnalano tutti i tentativi di scasso sull'intera superficie perimetrale del locale compresi gli accessi al locale corazzato. - protezione dei volumi interni al locale corazzato tramite barriere volumetriche che proteggono il volume interno al locale. 2.4 Possibilità di ampliamenti e modifiche dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto A prescindere dalla consistenza, dai servizi e dalle configurazioni iniziali di cui al titolo "Funzioni e servizi iniziali", l'impianto deve presentare le seguenti caratteristiche di flessibilità, meglio definite dalle caratteristiche prestazionali dei singoli componenti riportate in dettaglio nella parte "Caratteristiche dei componenti del sistema antintrusione, antieffrazione e antifurto": Abilitazione e/o disabilitazione da più punti di comando sia in modo totale che parziale consentendo di escludere, ad esempio, i controlli di alcune zone particolari (ingressi riservati, aree comuni, etc.); gestione della centrale mediante software di tipo aperto in grado di integrare funzioni nuove o di mutare la configurazione e il numero delle entrate fino a un massimo di 184 e delle uscite fino a un massimo di 55, eventualmente con l'impiego di moduli di espansione; possibilità di suddividere l'impianto fino a 24 zone; possibilità di associare a ciascuna zona diverse entrate e diverse uscite con specifici codici, chiavi, tastiere, programmazioni orarie; gestione dei menù e dei codici di gestione mediante tastiere diversamente configurabili con visualizzazione su LCD; possibilità di registrazione e classificazione cronologica degli eventi; possibilità di interfaccia con computer e modem per la gestione remota; possibilità di autodiagnosi. Per tali fini l'impianto dovrà comprendere interconnessioni in sistema BUS così, caratterizzate: almeno 2 linee tipo RS 485; lunghezza massima nominale 1000m. Possibilità di collegare a ciascuna linea almeno: 8 tastiere 8 inseritori 4 parzializzatori 11 schede di espansione Dovrà essere posssibile la gestione di sotto-sistemi (impianti separati) da un unico punto centralizzato (personal computer) 2.5 Criteri di installazione dell'impianto antintrusione, antieffrazione e antifurto L'installazione dovrà essere realizzata in modo che tutte le condutture appartenenti all'impianto antintrusione siano completamente separate dalle condutture di altri sistemi. 12 di 2913 La posizione dei componenti dovrà essere tale da assicurare: la massima funzionalità (vedere le caratteristiche dei componenti del sistema per la posa di rivelatori) la massima protezione contro le manomissioni la massima protezione contro le sollecitazioni ambientali dannose (urti, polvere, corrosione, acqua, umidità, etc.) 2.6 Campi di corretto funzionamento dei componenti del sistema antintrusione I componenti dell'impianto antintrusione sono destinati ad essere installati: all'interno di locali generalmente climatizzati ma che in determinati periodi potrebbero non esserlo; tale destinazione comporta l'esigenza di grado di protezione non inferiore a IP3X (salvo diversa indicazione nella scheda di prodotto) e di corretto funzionamento da +5 a + 40 C; all'esterno, direttamente esposti alle intemperie (pioggia, vento, neve, escursioni termiche) ; tale destinazione comporta l'esigenza di grado di protezione non inferiore a IP34 e temperature di corretto funzionamento da -25 a +55 C. Non saranno accettati componenti con caratteristiche inferiori alle suddette. 2.7 Caratteristiche generali dell'impianto di videocontrollo L'impianto oggetto del presente capitolato è destinato al controllo delle aree del fabbricato mediante sistema televisivo a circuito chiuso. Lo scopo dell'impianto sarà quello di riprendere le immagini con unità di ripresa dislocate come da planimetria allegata e visualizzarle su appositi monitor. Dovrà essere inoltre prevista la possibilità di costituire un archivio delle immagini mediante la registrazione,in maniera tale che possano essere individuati eventuali responsabili di atti criminosi o di disturbo. L'impianto dovrà essere installato ed eseguire tutte le sue funzioni nel rispetto di tutte le norme e gli statuti locali previsti relativi al monitoraggio e alle registrazioni di segnali video. A seconda del punto di installazione dovranno poter essere impiegate unità di ripresa con dimensioni tali da essere ben visibili, in modo da avere la funzione deterrente nei confronti di malintenzionati, oppure con estetica tale da ridurre al minimo l'impatto visivo del dispositivo. La visualizzazione delle immagini dovrà avvenire nei seguenti modi: In modo continuo; in modo multivision con le immagini di più punti di ripresa su un unico monitor in contemporanea; a seguito di un evento di allarme; da remoto tramite rete ethernet su personal computer; La registrazione delle immagini, invece, dovrà avvenire nei seguenti modi: in modo continuo; in modo multivision con le immagini di più punti di ripresa su un unico monitor in contemporanea; a seguito di un evento di allarme; a fasce orarie; da remoto tramite rete ethernet su personal computer; Dovrà essere possibile la rilevazione anche dei rumori e del parlato nelle aree sorvegliate tramite alcuni microfoni ambientali da installarsi secondo quanto riportato nelle planimetrie e nella documentazione allegata. 13 di 2914 I componenti dovranno essere costruiti da industrie specializzate secondo le normative riportate nel paragrafo dedicato e alle altre norme specifiche per ciascun dispositivo. Ciò non pregiudica la possibilità di impiegare componenti di nuova concezione non ancora normalizzati, purché destinati a funzioni opzionali e siano garantite le prestazioni richieste dal presente documento. 2.8 Composizione e prestazioni dell'impianto di videocontrollo L'impianto nel suo insieme dovrà risultare composto dai seguenti sottosistemi: Apparati di ripresa fissi Le telecamere dovranno avere un sensore allo stato solido di tipo CCD da almeno 1/4" ed essere in grado di fornire le seguenti prestazioni: capacità di ripresa con illuminazione media anche in presenza di leggere variazioni di luminosità compensazione delle inquadrature controluce variazione automatica della velocità dell'otturatore in funzione dell'illuminazione dell'ambiente risoluzione di ripresa superiore a 350 linee regolazione automatica dei livelli del bianco presenti nel segnale video ripresa delle immagini a colori in caso di buona illuminazione e in bianco/nero in caso di illuminazione scarsa L'unità di ripresa dovrà essere accessoriata con obiettivi con attacco standard "C" oppure "CS" di tipo: Varifocal autoiris senza amplificatore (DC Driver) Tutte le telecamere dovranno essere installate a parete in modo fisso con l'ausilio di staffe dedicate dotate di snodo per la regolazione del punto di inquadratura. Le telecamere installate in ambienti particolarmente gravosi o all'esterno dovranno essere ubicate all'interno di custodie provviste di tettuccio parasole/pioggia, apparato di riscaldamento, corpo estraibile su slitta con sede di aggancio per la telecamera. Tutte le custodie dovranno avere grado di protezione non inferiore a IP55, essere installate a parete o a palo in modo fisso con l'ausilio di staffe dedicate dotate di snodo per la regolazione del punto di inquadratura. Staffe, snodi e supporti delle custodie dovranno avere una struttura robusta atta a sostenere il peso dell'intera unità di ripresa e in grado di resistere ai fenomeni di invecchiamento Apparati di ripresa brandeggiabili (dome) Nell'impianto, oggetto del presente capitolato, dovranno essere previste delle telecamere brandeggiabili con sistema motorizzato per la visualizzazione di aree ampie grazie allo spostamento dell'area inquadrata. Le telecamere di questo tipo dovranno essere abbinate ad apposite tastiere di controllo oppure a dispositivi centralizzati (DVR, multiplexer, video server, etc) per il comando dei brandeggi orizzontali e verticali e dello zoom. Le telecamere dovranno avere tecnologia day&night per la visualizzazione a colori durante le ore con più luce e in bianco nero in caso di scarsa illuminazione e garantire le seguenti prestazioni: elevata risoluzione in grado di fornire il massimo dettaglio in visualizzazione protocollo di comunicazione di tipo PELCO menu di programmazione semplice ed intuitivo memorizzazione di cicli di spostamento per il controllo continuo di alcune aree 14 di 2915 interfaccia con sistemi di comando di tipo seriale RS485 Le telecamere dome dovranno essere installate in modo fisso mediante apposite staffe e adattatori diversi in funzione del tipo di installazione (a parete, a soffitto, su palo, etc.). I comandi PTZ (pan, tilt e zoom) di spostamento e di richiamo dei preset dovranno poter essere inviati anche da remoto tramite rete ethernet o internet Apparati di visualizzazione Al sistema dovranno essere collegati monitor con visione: a colori I dispositivi di visualizzazione dovranno avere struttura solida ed essere in grado di funzionare in modo continuativo senza rischi di sovraffaticamento. Il case del monitor dovrà essere assimilabile a quello di un monitor per PC con tecnologia LCD Le dimensioni dello schermo e la risoluzione dovrà essere tale da garantire la corretta visualizzazione dei particolari ripresi dalle telecamere. Tutti i monitor installati dovranno prevedere i principali comandi sul pannello frontale ed essere alimentati direttamente dalla rete di distribuzione. I comandi dovranno essere integrati con menù OSD (on screen display) Apparati di registrazione Per la memorizzazione delle immagini riprese dovrà essere previsto un sistema di videoregistrazione digitale (DVR) con le seguenti caratteristiche: acquisizione e registrazione immagini con risoluzione di almeno risoluzione 2CIF (704x288) elevato numero di fotogrammi registrati al secondo (Fps) per garantire una sorveglianza continua visualizzzazione di riprese live di più immagini contemporaneamente (funzione quad) visualizzazione delle immagini registrate disposizione dei comandi sul pannello frontale del dispositivo possibilità di controllo e gestione completa del dispositivo con telecomando IR presenza di porta USB per il collegamento di dispositivi esterni compressione dei dati in formato standard H264 programmazione delle varie funzionalità tramite menu visualizzato direttamente sul monitor (funzione OSD) modalità di registrazione manuale, continua, programmata, a seguito di un allarme esterno o a seguito di attività controllate dal motion detector possibilità di interfacciare il sistema con dispositivi antintrusione per la rilevazione di effrazioni e la loro segnalazione software dedicato per la gestione del dispositivo da PC ricerca della registrazione in funzione di data, ora o evento di allarme interfaccia seriale RS485 interfaccia seriale RS232 trasmissione dei segnali in formato digitale su linee LAN e WAN per il collegamento a reti ethernet o internet registrazione e riproduzione dei segnali audio possibilità di comandare dispositivi con funzioni PTZ (pan, tilt, zoom) 15 di 2916 uscita per la visualizzazione delle immagini in modalità VGA masterizzaztore integrato per il salvataggio dei dati su supporti rimovibili controllo e comando del sistema con mouse 2.9 Possibilità di ampliamenti e modifiche dell'impianto di videocontrollo A prescindere dalla consistenza, dai servizi e dalle configurazioni iniziali di cui al titolo "Funzioni e servizi iniziali", l'impianto deve presentare le seguenti caratteristiche di flessibilità, meglio definite dalle caratteristiche prestazionali dei singoli componenti riportate in dettaglio nella parte "Caratteristiche dei componenti del sistema di videocontrollo" Criteri di installazione dell'impianto di videocontrollo L'installazione dovrà essere realizzata in modo che tutte le condutture appartenenti all'impianto siano completamente separate dalle condutture di altri sistemi. La posizione dei componenti dovrà essere tale da assicurare: la massima funzionalità la massima protezione contro le manomissioni la massima protezione contro le sollecitazioni ambientali dannose (urti, polvere, corrosione, acqua, umidità, etc.) 2.11 Campi di corretto funzionamento dei componenti del sistema di videocontrollo Gli apparati facenti parte dell'impianto di videocontrollo in oggetto devono funzionare correttamente ad una temperatura compresa tra +5 e +40 C. Le unità di ripresa installate all'esterno dei locali direttamente esposte alle intemperie, dovranno essere dotate di appositi apparati che le proteggano e mantengano la temperatura nella fascia indicata sopra. Non saranno accettati componenti con caratteristiche inferiori alle suddette Funzioni e servizi iniziali Per le funzioni ed i servizi da prevedere inizialmente si rimanda alla relazione tecnica del progetto esecutivo. Per l'ubicazione e la consistenza dei componenti si rimanda al piano di installazione e al computo metrico. 3 Caratteristiche dei componenti del sistema antintrusione, antieffrazione e antifurto 3.1 Generalità dei componenti del sistema antintrusione I singoli componenti che compongono un impianto antintrusione devono avere caratteristiche prestazionali non inferiori a quelle di seguito descritte. Per i componenti installabili su scatole da incasso dovranno essere disponibili opportuni adattatori per le principali serie in commercio. Le prestazioni indicate sono, in genere, esuberanti rispetto a quelle strettamente necessarie di prima installazione (vedere il titolo "funzioni e servizi iniziali") ma ritenute convenienti per assicurare, con oneri ridotti al minimo, la possibilità di futuri ampliamenti o modifiche (vedere il titolo "possibilità di ampliamenti e modifiche"). 16 di 2917 3.2 Caratteristiche generali della centrale La centrale del sistema antintrusione dovrà raggruppare, all'interno di un unico involucro, i circuiti di gestione dei segnali in ingresso e in uscita, le schede di interconnessione tra i dispositivi e le unità di alimentazione sia ordinaria che supplementare costituita da batterie ricaricate automaticamente. Dovrà essere del tipo a microprocessore e permettere l'analisi e la gestione locale e/o remota di tutti i dati provenienti da rivelatori e attuatori presenti nel sistema. Il software di funzionamento dovrà essere "aperto" a qualsiasi innovazione, e quindi in grado di poter integrare in modo semplice e veloce future funzioni. La centrale dovrà avere un contenitore metallico protetto elettricamente e meccanicamente contro tentativi di effrazione e dovrà essere fornita con un tamper antiapertura e antistrappo Caratteristiche degli ingressi della centrale La centrale dovrà poter essere dotata di almeno [...] linee di rivelazione eventualmente ripartite su più schede di espansione connesse sulle linee bus in grado di decentralizzare i rivelatori. Oltre agli ingressi per le linee di allarme sarà presente un ingresso tamper. Le linee di ingresso potranno essere collegate nelle seguenti modalità: a singolo bilanciamento a doppio bilanciamento normalmente chiuse Ad ogni ingresso dovrà poter essere attribuita una tipologia, una specializzazione, eventuali funzioni ausiliarie e l'associazione alle zone. Dovranno essere possibili le seguenti configurazioni. Ingressi furto predisponibili per le seguenti modalità di intervento istantaneo ritardato programmato come "ultima uscita" programmato in funzione del percorso con preallarme Ingressi attivi 24h (la segnalazione avviene anche con impianto non attivo cioè anche a zona disattivata durante l'orario di lavoro) predisponibili per le seguenti modalità di intervento furto con sirena furto silenzioso: segnala l'allarme tramite combinatore telefonico ingressi panico: predisponibili per funzionamento con o senza sirena e con o senza invio di messaggi telefonici ingressi allarme tecnologico: predisponibili per funzionamento con sirena e con o senza invio di messaggi telefonici ingressi telesoccorso: predisponibili per funzionamento con sola segnalazione o con invio di messaggi telefonici ingressi chiave: predisponibili per l'attivazione e la disattivazione delle zone associate ingressi di controllo predisponibili per l'attivazione dei circuiti di segnalazione di impianto guasto o per il comando tecnologico ingressi allarme incendio: collegati ai sensori di incendio, predisponibili per funzionamento con sirena e con o senza invio di messaggi telefonici Devono inoltre essere disponibili ingressi per funzioni ausiliarie o complementari di: segnalazione porte aperte o altre anomalie mediante segnalatori acustici, funzione luce di cortesia per illuminare un percorso al passaggio di una persona, 17 di 2918 esclusione dal controllo degli ingressi che devono rimanere aperti, funzione di segnalazione transito per avvisare della presenza di una persona in un ambiente, funzione AND fra più ingressi per condizionare l'intervento alla contemporaneità di più eventi Caratteristiche delle uscite della centrale Nella centrale dovranno essere disponibili non meno di 11 uscite singolarmente programmabili, di cui almeno 3 su relè con contatto di scambio libero da tensione. Le uscite elettriche dovranno essere in grado di erogare una corrente massima non inferiore a 10mA. Dovrà inoltre essere prevista la possibilità di aumentare le linee di uscita fino ad almeno [...] con l'impiego di moduli di espansione. Ad ogni uscita dovrà poter essere attribuita una specifica funzione e l'associazione alle zone. Un'uscita associata a più zone dovrà commutare anche quando l'evento è generato da una sola zona. Dovranno essere disponibili almeno le seguenti tipologie associate agli omonimi ingressi, diversamente configurati. furto; preallarme; sabotaggio; furto / sabotaggio; panico; telesoccorso; tecnologico; guasto; luce cortesia; comando tecnologico; incendio Inoltre devono essere presenti le seguenti uscite particolari: uscita "RM" che attiva la segnalazione di stato di zona disattivata uscita "stato impianto" che attiva la segnalazione di stato di zona attivata uscita "ingressi aperti" che attiva la segnalazione di stato di apertura di uno o più ingressi uscita "ingressi esclusi" che attiva la segnalazione di avvenuta esclusione di uno o più ingressi uscita "reset furto" utilizzabile per il reset di sensori furto che necessitano di tale operazione uscita "reset tecnologico" utilizzabile per il reset di sensori tecnologici che necessitano di tale operazione uscita "monitor" che attiva la segnalazione del tempo di ritardo per l'ingresso e l'uscita uscita "gong" che attiva la segnalazione di transito ad impianto disattivato uscita "simulazione presenza" utilizzabile per la simulazione della presenza di una persona ai fini della prova di funzionamento dei dispositivi di rilevamento volumetrico uscita "allarme linea telefonica" che presiede alla segnalazione di linea telefonica interrotta o mancato buon fine delle chiamate telefoniche uscita reset incendio utilizzabile per il reset di sensori incendio che necessitano di tale operazione Suddivisione in zone e settori Il sistema dovrà poter essere suddiviso in 24 zone diverse. Ciascuna zona dovrà corrispondere ad un'area virtuale, ovvero un insieme di ingressi, a cui poter attribuire caratteristiche comuni. Alle zone dovranno poter essere associati: ingressi; 18 di 2919 uscite; codici di attivazione e disattivazione; chiavi; tastiere; parzializzatori; inseritori; settori del programmatore orario. Le zone dovranno inoltre poter essere raggruppate in 24 settori diversi Menu e codici di gestione Il menù dovrà essere guidato sul display LCD alfanumerico retroilluminato delle tastiere e dovrà consentire una facile programmazione e gestione del sistema. Dovrà essere prevista la scrittura in chiaro del nome delle singole linee (es. IR MAGAZZINO), dei singoli codici e\o chiavi (es. ROSSI MARIO) e delle singole zone (es. AREA UFFICI) permettendo così all'utente finale di identificare in maniera chiara ed univoca l'operazione da svolgere o l'allarme attivato. Dovranno essere gestiti un codice installatore per la programmazione e più codici utenti per la gestione, per un totale di almeno 250 codici o chiavi elettroniche. Tutti i codici dovranno essere programmabili con scala gerarchica su diversi livelli ed associabili ad una o più zone Programmatore orario e memoria storica degli eventi Il sistema dovrà essere dotato di orologio-calendario per la classificazione cronologica degli eventi e per il controllo del programmatore orario. Il programmatore orario dovrà offrire un'alta flessibilità di gestione per mezzo di tabelle orarie giornaliere e settimanali, liberamente programmabili. Oltre che all'attivazione e disattivazione del sistema antifurto, al programmatore orario dovranno poter essere associate altre funzioni, quali il controllo tecnologico (riscaldamento, illuminazione, etc.). Al sistema dovrà poter essere associato un file storico capace di memorizzare, su memoria flash, fino a 1000 eventi Telesorveglianza e gestione remota Tramite un Personal Computer ed il software di teleassistenza dovrà essere possibile programmare e controllare i vari sistemi installati grazie alla trasmissione modem su linea telefonica. Dovrà essere possibile scaricare e caricare tutti i dati di programmazione, escludere e includere le linee, richiedere la situazione dello stato impianto e della memoria eventi, effettuare dei test sulle batterie. Le stesse operazioni dovranno essere eseguibili localmente collegando con un opportuno cavo un personal computer alla centrale attraverso un connettore seriale. Lo stesso connettore dovrà poter essere utilizzato per il collegamento diretto di una stampante locale per la stampa on-line degli eventi di allarme. Le condizioni di allarme dovranno essere trasmesse su linea telefonica tramite la scheda di interfaccia e programmabili in modalità diverse: via modem ad un centro dotato di personal computer e di software di teleassistenza; con protocollo numerico ad un centro di telesorveglianza; con messaggi precedentemente registrati in modalità vocale con l'impiego di una scheda di sintesi vocale. 19 di 2920 Il trasferimento dei dati verso il centro di ricezione dovrà prevedere l'informazione "punto-punto", cioè di ogni singola linea in allarme Procedura di test Dovrà essere prevista una procedura di test, accessibile tramite un codice utente valido, per verificare ad impianto disattivato la commutazione di uscite elettriche o a relè, l'apertura/chiusura di ingressi e per controllare lo stato di carica delle batterie presenti sull'impianto. 3.3 Accessori per il potenziamento delle funzioni di centrale antintrusione La centrale dovrà essere compatibile con i seguenti accessori di ampliamento: Modulo di espansione I moduli di espansione dovranno essere inseriti nell'impianto per estendere le prestazioni della centrale antintrusione o per collegare i vari dispositivi di rilevazione e di attuazione in punti lontani dalla centrale. Dovranno avere le seguenti caratteristiche l'interfacciamento diretto con le unità di alimentazione supplementare tramite cavetto flat; identificazione tramite indirizzo logico programmabile con dip-switches; possibilità di programmazione degli ingressi e delle uscite; possibilità di associazione alle zone della centrale sia degli ingressi che delle uscite; connessione alla centrale tramite linea BUS RS485 con colloquio continuo e bidirezionale in modo da garantire costantemente la validità dei dati scambiati. I moduli di espansione dovranno inoltre poter essere installati nei seguenti modi: all'interno dell'alimentatore supplementare in cassette di derivazione da incasso a parete Dovranno essere utilizzati moduli espansione con le seguenti caratteristiche: 8 ingressi e 2 uscite relè Sch.1063/ Organi di comando Tastiera La tastiera dovrà consentire la programmazione del sistema e il dialogo utente/centrale sia per mezzo dell'introduzione di codici numerici, sia tramite segnalazioni ottiche/acustiche. Tramite la programmazione, effettuata durante l'installazione, ogni tastiera dovrà poter essere associata all'intero sistema, ovvero a tutte le zone dell'impianto, oppure solo ad alcune zone specifiche. Dovrà avere le seguenti caratteristiche: tastiera in gomma conduttiva; semplicità di utilizzo e programmazione grazie a menù guidati mediante display retroilluminato con messaggi personalizzabili; protezione elettrica contro la manomissione e l'effrazione; identificazione tramite indirizzo logico programmabile con dip-switches; scelta tra almeno 5 gradi di livello di operatività; memorizzazione di almeno 250 codici diversi con anagrafica personalizzabile; connessione alla centrale tramite linea BUS RS combinazioni possibili per ogni singolo codice di accesso 20 di 29 Vedere altro
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI DELL AMMINISTRAZIONE Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu Settore Edilizia Scolastica Patrimonio e Sicurezza Servizio Tecnologico Via Cadello 9/b 09127 Cagliari CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE CONDUZIONE Dettagli COMUNE DI VILLASIMIUS Provincia di Cagliari
Università degli Studi di Foggia Area affari tecnici e negoziali PROCEDURA RISTRETTA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ELETTRICI Dettagli SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SICILIANA AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SICILIANA AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI PALERMO SCHEMA DI CONTRATTO SCHEMA DI CONTRATTO Dettagli GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN DATA CENTER E SERVIZI ACCESSORI PER LA FONDAZIONE EDMUND MACH
- 38010 San Michele all Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218 - www.fmach.it - iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 Dettagli Capitolato speciale di appalto relativo alla digitalizzazione di documenti dell archivio anagrafico e di stato civile del Comune di Livorno.
Capitolato speciale di appalto relativo alla digitalizzazione di documenti dell archivio anagrafico e di stato civile del Comune di Livorno. Art. 1 Oggetto dell appalto Il presente capitolato ha per oggetto Dettagli GUIDA ALLE PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO e/o ELETTRONICO IN AMBITO PRIVATO
Delibera n. 1036/10 Consiglio Direttivo 08/02/2010 GUIDA ALLE PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO e/o ELETTRONICO IN AMBITO PRIVATO in APPLICAZIONE DI Codice Civile Dettagli COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed Dettagli Introduzione ai principi ed ai metodi di progettazione degli impianti elettrici di media e di bassa tensione...
Introduzione ai principi ed ai metodi di progettazione degli impianti elettrici di media e di bassa tensione... Parte I Introduzione Capitolo 1 IMPIANTI ELETTRICI, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME TECNICHE Dettagli Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.
1. DEFINIZIONI...4 2. OGGETTO DELL APPALTO E OBIETTIVI...6 2.1. Servizio di Conduzione, Gestione e Coordinamento...8 2.2. Manutenzione degli Impianti Tecnologici...8 2.3. Attività a misura...9 2.4. Servizio Dettagli REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A.
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A. Pagina 1 di 48 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 5 2. BASI PRINCIPALI E DEFINIZIONI... Dettagli Realizzazione del progetto Rete di telecomunicazioni a Larga Banda delle Pubbliche Amministrazioni.
SEDE LEGALE VIA AMBRA, 28/B SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA VIA LATINA, 5 CENTRALINO E FAX : 0564.484134 - INFO@NETSPRING.IT PARTITA IVA E CODICE FISCALE 01206200535 CAPITALE SOCIALE VERSATO EURO 110.400,00 Dettagli Azienda Municipale Ambiente SpA Roma Capitale. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Azienda Municipale Ambiente SpA Roma Capitale DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Rev. N. 00 00 Data: Bando di gara di appalto o di prestazione Dettagli FORNITURA CHIAVI IN MANO NUOVO BLOCCO OPERATORIO DA 11 SALE COMPLETO DI LOCALI ANNESSI PER L OSPEDALE DI CATTINARA
Servizio Sanitario Regionale AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione ( D.P.C.M. 8 aprile 1993) O SPEDALI R IUNITI DI T RIESTE F ACOLTA' DI M EDICINA E Dettagli TVCC SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
TVCC SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA CATALOGO 2013 GUIDA APP BTICINO CATALOGHI Indice 2-11 Caratteristiche generali 12-22 Linee guida 23-85 Catalogo Principi dei sistemi di videosorveglianza 2 Soluzioni per Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO
LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI, CONTROLLI E PROCEDURE GIUGNO 2004 A cura del settore Qualità, Ambiente e Sicurezza sul lavoro Dott. Maurizio Santonocito 2 Indice Premessa Pag. 5 Parte Dettagli PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL ALTO NEI LAVORI IN QUOTA NEI CANTIERI EDILI (Delibera Dell Assemblea Legislativa regionale n. 149, del 17.12.
I Quaderni del RUE I Quaderni del RUE N. 10.1/2014 Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL ALTO NEI LAVORI IN QUOTA NEI CANTIERI EDILI Dettagli PIANO DI MANUTENZIONE (art. 40 D.P.R. 554/99)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORIA (BR) PIANO DI MANUTENZIONE (art. 40 D.P.R. 554/99) OGGETTO: ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DEL PIANO PRIMO DELLA STRUTTURA "ex Ospedale Martini" DA DESTINARE A COMUNITA' Dettagli Cambiamonete. Manuale Operativo. Cod. C27-M-EASYP-IT Rev. 16-05-2014
Easy PRO IT Cambiamonete Manuale Operativo Cod. C27-M-EASYP-IT Rev. 16-05-2014 GUIDA AI SIMBOLI DI QUESTO MANUALE Ai fini di agevolarne la consultazione questo manuale è stato corredato dei seguenti simboli. Dettagli CITTÀ DI MOGLIANO VENETO. Provincia di Treviso. Piazza Caduti, 8 31021 Mogliano Veneto centralino 041.5930111
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO Provincia di Treviso Piazza Caduti, 8 31021 Mogliano Veneto centralino 041.5930111 protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@peceveneto.it Capitolato Speciale per i servizi di Gestione Dettagli POR CAMPANIA FESR 2007-2013 Asse 6-Obiettivo Operativo 6.1. PIU EUROPA della Città di Caserta
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA AREA GESTIONE EDILIZIA Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CITTA UNIVERSITARIA E Il progettista Ing. Paolo Sodani Il R.U.P. Dettagli COMUNE DI Alba Adriatica Provincia TE Servizio Assistenza, manutenzione e pronto intervento degli impianti elevatori comunali Varie sedi Committente Comune di Alba Adriatica Elaborato CAPITOLATO SPECIALE Dettagli Busta A) Documenti ai fini dell ammissione
COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE ISTRUZIONE DIREZIONE SERVIZI TECNICI PROCEDURA APERTA PER: Gestione del Servizio di Refezione Scolastica previa realizzazione di un nuovo Centro di Cottura denominato Pescetti Dettagli DK 5940 Aprile 2007 Ed. 2.2-1/47
Ed. 2.2-1/47 INDICE Pagina 1 SCOPO DELLE PRESCRIZIONI 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 2 3 NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO 2 4 DEFINIZIONI 3 5 CRITERI GENERALI 4 5.1 CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO Dettagli Capitolato Tecnico Servizi di Outsourcing Infrastrutturale
Settore Amministrativo U.O. Provveditorato Economato Capitolato Tecnico Servizi di Outsourcing Infrastrutturale CIG n. 050963541A Pagina 1 di 100 1 INTRODUZIONE...5 2 GENERALITÀ DELLA FORNITURA...5 2.1 Dettagli Vediamoci chiaro. La richiesta di sicurezza non ha subito. Tv c c e a n t i n t r u s i o n e
34 Contatto elettrico 197 Novembre/Dicembre 2010 Tecniche e Prodotti Tv c c e a n t i n t r u s i o n e L installazione di sistemi di videosorveglianza, integrati con le soluzioni di antintrusione, offre Dettagli Fornitura, installazione, assistenza e manutenzione full service di soluzioni mobili per la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) (Test Pilota)
Capitolato Tecnico Fornitura, installazione, assistenza e manutenzione full service di soluzioni mobili per la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) (Test Pilota) Roma, 30 luglio 2012 INDICE 1 INTRODUZIONE... Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back