Source: https://www.scribd.com/document/201396490/habilitation-02-pdf
Timestamp: 2018-10-22 01:39:22+00:00
Document Index: 11030617

Matched Legal Cases: ['§ 411', '§ 411', '§ 411', '§ 411', '§ 411', '§ 411', '§ 411', '§ 411', '§ 411', '§ 411', '§ 2', '§ 2', '§ 2', "l'article 47", "l'article 44", "l'article 46", "l'article 50"]

habilec3
Apparei Llage
Habilitation Electrique H0 B0.pdf
INRS_HabElec(1).pdf
/ V-Habilelec18-IUFM
Généralités Les dispositions de protection contre les risques de contact direct ont pour but d'assurer la mise hors de portée de pièces nues sous tension accessibles aux travailleurs. La protection peut être obtenue par l'un des trois moyens suivants: ÉLOIGNEMENT OBSTACLES ISOLATION
On retiendra deux critères pour garantir la qualité de la protection
L’éloignement doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact direct ou rapprochement à l'aide d'objets que les travailleurs manipulent ou transportent. Les distances doivent être compatibles avec le matériel manutentionné.
La protection doit être assurée compte tenu des contraintes auxquelles sont soumis les obstacles par leurs: - nature, - étendue, - disposition, - stabilité. Les obstacles sont constitués: - soit de parois pleines ou percées de trous, - soit de grillage. Tous les obstacles, coffrets d'appareillage, armoires de tableaux, cache-bornes de moteurs, portes en tôle ou en grillage dans les postes HT doivent être maintenus en place et en bon état. Important: La suppression des obstacles, quelle qu'en soit la classe de tension, ne sera réalisée que par des électriciens. Degrés de protection procurés par les enveloppes (NF C 20-010) Ils assurent la protection contre les contacts directs. Les degrés minimaux de protection du matériel sont: IP 2x ou xxB en basse tension.
Locaux et emplacements à risques particuliers de chocs électriques: Le chef d'établissement doit désigner ces locaux ou emplacements de travail et les délimiter clairement. Appareils d'éclairage: Les douilles à vis doivent être d'un modèle évitant la possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant l'introduction ou l'enlèvement d'une lampe. on risque de s'électriser ou d'électriser une autre personne. Cette disposition n'est toutefois pas exigée des douilles d'un diamètre supérieur à 27 mm sous réserve de remplacement des lampes par un personnel habilité. Un câble d'alimentation doit tout d'abord être réuni à l'appareil et ensuite au socle de la prise de courant. à leur point de connexion.les baladeuses conformes à la NF C 71-008 d'un type non démontable et qui ont un degré lP 45 (marquage obligatoire). Les prescriptions de sécurité les concernant sont précisées par arrêté (arrêté du 14 décembre 1988). changement de direction). Le tracé doit être relevé sur un plan de masse de l'établissement. Canalisations souples: Elles doivent être raccordées aux appareils mobiles de façon à exclure: . Pendant une interruption de travail. Canalisations enterrées: Les canalisations enterrées sont signalées par un dispositif avertisseur (grillage) placé au minimum à 10 cm au dessus. . Elles doivent être convenablement écartées de toutes autres canalisations enterrées et doivent être pourvues de marques d'identification. que lorsqu'ils sont assemblés ou en cours d'assemblage. Prises de courant: Les prises de courant. Il ne faut jamais laisser sur un socle de prise de courant un câble d'alimentation dont l'autre extrémité n'est pas reliée à un appareil électrique.toute flexion nuisible de l'isolant à l'entrée de l'appareil. L'isolation doit être adaptée à la tension de l'installation et conserver à l'usage ses propriétés. Ces dispositions sont applicables quel que soit le domaine de tension. aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés. en déposant le porte-électrode sur une partie métallique. Nota : sont considérés comme conformes à la réglementation: . Leurs accès ne sont autorisés qu'aux personnes averties des risques électriques ou aux personnes placées sur la surveillance d'une personne désignée à cet effet. Installations de soudage: Certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l'arc peuvent également présenter des risques particuliers de chocs électriques. doivent être disposés de façon que leurs parties actives nues ne soient pas accessibles. Les différents éléments doivent être maintenus en parfait état et entretenus par du personnel compétent. eu égard aux risques de détérioration auxquels elle peut être exposée (protection des conducteurs et câbles)(On peut également rajouter une isolation sur des câbles nus). . . ou prolongateurs et connecteurs.tout effort de traction ou de tension sur les conducteurs.Nom Prénom Date Classe Folio Fichier FORMATION à L'HABILITATION ELECTRIQUE / V-Habilelec19-IUFM ISOLATION PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS Chaillot P. le parcours au sol doit être matériellement repéré (entrées de bâtiments.les prolongateurs placés sur un tambour isolant équipés aux deux extrémités de connecteurs «non démontables» d'un degré lP 44.
5mm. Avec un outil Û 2..25Kg 40cm Energie de choc: 5j Avec le doigt.5mm 2 3 60 ° Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale 200g 02 10cm Energie de choc: 0.70j Totalement protégé contre les poussières 6 0. fils) Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm (exemples: outils fin.50j 5 Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance 05 250g 20cm Energie de choc: 0.15m Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer Protégé contre les effets de l'immersion entre 0. 09 2.20j 3 Û 1mm Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale 250g 03 250g 15cm Energie de choc: 0.Nom Prénom Date Classe Folio Fichier FORMATION à L'HABILITATION ELECTRIQUE / V-Habilelec20-IUFM DEFINITION DES INDICES DE PROTECTION Chaillot P. Avec un fil Û 1mm. 8 . Indices de protection des enveloppes des matériels électriques 1er chiffre: protection contre les corps solides 2ème chiffre: protection contre les liquides protection mécanique IP 0 1 Tests Définition Pas de protection IP 0 1 Tests Définition Pas de protection IK 00 Tests Définition Pas de protection Û 50mm Protégé contre les corps solides supérieurs à 50mm (exemple: contacts involontaires de la main) Protégé contre les corps solides supérieurs à 12mm (exemple: doigt de la main) Protégé contre les corps solides supérieurs à 2.15 et 1m 06 40cm Energie de choc: 1j Lettre additionnelle: elle correspond à la protection des personnes contre l'accès aux parties dangereuses.. 7 1m 07 0.5mm (exemples: outils.37j 4 5 6 4 Protégé contre les projections d'eau de toutes directions 04 350g 20cm Energie de choc: 0.m Avec le dos de la main.15j Û 12mm 2 Û 2.5Kg 40cm Energie de choc: 2j A B C D .5Kg 40cm Energie de choc: 10j 10 5Kg 40cm Energie de choc: 20j . petits fils) Protégé contre les poussières (pas de dépôt nuisible) Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation) 15° 150g 01 10cm Energie de choc: 0.m Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression 08 1.
L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. par isolation renforcée.Nom Prénom Date Classe Folio Fichier FORMATION à L'HABILITATION ELECTRIQUE / V-Habilelec21-IUFM PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS Chaillot P. PARTIE ACTIVE ISOLATION PRINCIPALE Enveloppe extérieure isolante ou/et métallique PARTIE ACTIVE ISOLATION RENFORCEE classe II PARTIE ACTIVE ISOLATION PRINCIPALE ISOLATION SUPPLEMENTAIRE classe III III Matériel prévu pour être alimenté en très basse tension de sécurité et n'ayant aucun circuit ni interne ni externe fonctionnant sous une tension supérieure à ces limites Alimentation par un transformateur de sécurité repéré par le symbole: . Type de classe Symbole ou indication Définition Schéma ou autre indication interdite dans l'industrie classe 0 pas de symbole classe I Matériel ayant au moins une isolation fonctionnelle en toutes ses parties et comportant l'ensemble des dispositions permettant de relier ses parties métalliques accessibles à un conducteur de protection (mise à la terre). à un conducteur de protection. s'il en existe. Par double isolation. Par la séparation des circuits. Matériel dont les parties accessibles sont séparées des parties sous tension par une isolation ne comprenant que des éléments à double isolation ou à isolation renforcée. et ne comportant pas de dispositions permettant de relier les parties métalliques accessibles. La protection contre les risques de contact indirect dans les installations alimentées par du courant alternatif quelque soit le régime du neutre peut être réalisée : REGIMES DU NEUTRE En associant la mise à la terre des masses à des dispositifs de c o u p u r e automatique de l'alimentation. Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin et provoquer. dans les meilleurs délais. la suppression des défectuosités et anomalies constatées (décret n° 88-1056). Par l'utilisation de la très basse tension de sécurité(TBTS) Une surveillance des installations électriques doit être a s s u r é e . Les normes NF C 20-030 et NF C 75-100 définissent trois classes compte tenu des dispositions constructives prises pour assurer la protection des personnes contre le risque de chocs électriques dû à un défaut d'isolement.
25V. Une force magnétique se produit.la tension de sécurité (12V. exemple: un local est classé 12V la prise de terre est de 1200Ω La valeur du différentiel sera: I = U = 12 = 0. d'ou flux dans le bobinage secondaire et action sur l'électroaimant.Nom Prénom Date Classe Folio Fichier FORMATION à L'HABILITATION ELECTRIQUE / V-Habilelec30-IUFM DISPOSITIFS DIFFERENTIELS Chaillot P. Si Id se produit Iph ! In. Iph = In .la valeur de la prise de terre (en ohm) . Electroaimant Bobine de phase Tore magnétique N Bouton d'enclenchement Bouton de déclenchement Ph Bobine de détection Bobine de neutre La valeur de réglage du différentiel est fonction de deux paramètres: . 50V) suivant l'indice de risque du local. Id : Intensité de défaut Ir : réglage du différentiel SCHEMA FONCTIONNEL ALIMENTATION Id > Ir INTER DIFFERENTIEL ALIMENTATION DISJONCTEUR DIFFERENTIEL ALIMENTATION DISPOSITIF DE COUPURE MANUEL ET AUTOMATIQUE DISPOSITIF A COURANT RESIDUEL VERS INSTALLATION VERS INSTALLATION VERS INSTALLATION Principe de fonctionnement: Le même nombre de spires du conducteur de phase et du conducteur de neutre est bobiné sur un tore en métal ferromagnétique.01A = 10mA R 1200 . Rôle d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel en courant alternatif: .ouvre le circuit électrique en cas de fuite supérieure à la valeur de consigne. Les sens de bobinage sont tels que les forces sont de sens opposés. En l'absence de courant de défaut Id.
il ne peut y avoir de différence de potentiel entre 2 sources de tensions différentes (le secondaire du transformateur de séparation constituant une source de tension indépendante du réseau). Pour ce faire on utilise un transformateur d'isolement. Id2 . Afin de protéger l'utilisateur contre les contacts indirects. Transformateurs de séparation des circuits: .norme EN 60-742 (numéro de classement NF C 52-742) REGIME TT: T: liaison des masses à une prise de terre distincte T: liaison directe du neutre à la terre HTA BTA 20KV 3 Id1 Id1 3 2 1 N Id1 Id1 P Id1 Id1 S Id1 Id2 Id1 Id1 Id1 Id1 Id2 Id2 Id1 Dans le cas Id1. le circuit est bouclé et le disjoncteur différentiel déclenche.Nom Prénom Date Classe Folio Fichier FORMATION à L'HABILITATION ELECTRIQUE / V-Habilelec31-IUFM SEPARATION DES CIRCUITS Chaillot P. IMPORTANT: en aval d'un transformateur d'isolement le récepteur ne doit pas être relié à la terre. on créé une source d'énergie ayant les mêmes caractéristiques que celles du réseau mais indépendante de celui-ci. Dans le cas Id2.
.4.) DOMAINE 1 Quelconque .60V CC lissé (C 15-100 § 411.de 500V en valeur efficace pendant 1 mn Transformateur de sécurité conforme à la norme EN 60-742 (numéro de classement NF C 52-742) Cette norme traite des transformateurs de sécurité et des transformateurs de séparation des circuits.1.) TBTS limité à: 50V en CA : 120V en CC lissé Séparation électrique de tout autre circuit équivalente à une double isolation TBTP Les conducteurs doivent être de préférence séparés matériellement des autres circuits (C 15-100 § 411.Chaillot P.3.2.les matériels électriques sont à l'intérieur d'une zone à L.3.) NON ADMISE De tous les conducteurs actifs (C 15-100 § 411.2.1.25V CA ou .1.) Nom Prénom Date Classe Folio Fichier .P.2.3.5.T.1.2.1.1.) (C 15-100 § 411. Piles Accumulateurs Moteur-générateur avec enroulements présentant une séparation équivalente Groupe moteur thermique-générateur NOTA: sources mobiles de classe II (C 15-100 § 411. CATEGORIES SOURCE SEPARATION DES PARTIES ACTIVES AVEC CELLES D'AUTRES CIRCUITS SEPARATION MATERIELLE AVEC LES AUTRES CIRCUITS LIAISON DES PARTIES ACTIVES A LA TERRE SECTIONNEMENT ET PROTECTION CONTRE LES COURT CIRCUITS DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS TENSION NOMINALE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS LIAISON DES RECEPTEURS A LA TERRE FORMATION à L'HABILITATION ELECTRIQUE Soit IP 2X ou IP XXB minimum Soit par une isolation pouvant supporter une tension .) (C 15-100 § 411. sauf si .autotransformateur Equivalente à une isolation principale OBLIGATOIRE SANS PRESCRIPTION Dispositif différentiel quelle que soit la tension OBLIGATOIRE pour assurer la protection contre les contacts indirects / V-Habilelec32-IUFM TBTF ADMISE (C 15-100 § 411.et U Ÿ à 25VCA .) (C 15-100 § 411. (très basse tension) INTERDITE Exigée si U>à: .1.E.4.3.3.1.) LA T.5.3.1.) INTERDITE Exigée.B.ou U Ÿ 60V CC lissé (C 15-100 § 411.) (C 15-100 § 411.
TBTS TRES BASSE TENSION de SECURITE DEFINITION: UTE C 18-510 § 2. courbe C Fus.les parties actives sont isolées de la terre ainsi que de tout conducteur de protection appartenant à d'autres installations. mais qui ne sont pas soumises à la seconde. T ou gG 2 e èm KM1 1 aut déf S2 KM1 coffret métallique TBTP TRES BASSE TENSION de PROTECTION DEFINITION: UTE C 18-510 § 2. les installations du domaine TBT qui ne peuvent être classées en TBTS ou en TBTP. T ou gG KM1 1 S2 Z .Au 1er défaut il ne se passe rien.3.3. Transformateur de sécurité conforme à la norme EN 60-742 230-400V~/12-24-48V~ S1 1 er aut déf Disj. . Inconvénient: ne peut être utilisé pour des machines dangereuses.sont classées dans cette catégorie. KM1 coffret métallique Utilisation pour les machines dangereuses.Au 1er défaut il y a court-circuit. courbe C ou D Fus. IP2X KM1 coffret métallique Autotransformateur 230-400V~/12-24-48V~ S1 1 er aut déf Disj. courbe C Fus. courbe C ou D Fus.3.1. Installation du domaine TBT. Installation du domaine TBT dont: . . . aM courbe C: mag à 6 In courbe D: mag à 15 In Disj. . . courbe C ou D Fus.toutes les parties actives sont séparées des parties actives de toutes autre installation par une isolation double ou renforcée. courbe C Fus.2.Nom Prénom Date Classe Folio Fichier FORMATION à L'HABILITATION ELECTRIQUE / V-Habilelec33-IUFM LA T.3.toutes les parties actives sont séparées des parties actives de toutes autre installation par une isolation double ou renforcée. TBTF TRES BASSE TENSION FONCTIONNELLE DEFINITION: UTE C 18-510 § 2. .Au 1er défaut déclenchement du différentiel.B.3. aM courbe C: mag à 6 In courbe D: mag à 15 In Disj. Transformateur de sécurité conforme à la norme EN 60-742 230-400V~/12-24-48V~ S1 1 er aut déf Disj. (très basse tension) Chaillot P. aM courbe C: mag à 6 In courbe D: mag à 15 In Disj.Au 2 ème défaut la bobine KM1 est alimentée en permanence. répondant à la première condition de la TBTS.3. T ou gG KM1 1 S2 .3.T.
Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit : a) De travailleurs utilisant des installations électriques . IV. b) De travailleurs effectuant des travaux. le cas échéant. ou au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance du personnel chargé de la surveillance prévue à l'article 47.Nom Prénom Date Classe Folio Fichier FORMATION à L'HABILITATION ELECTRIQUE / V-Habilelec34-IUFM CADRE REGLEMENTAIRE Chaillot P. V.L'employeur doit s'assurer que ces travailleurs possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état. hors tension ou sous tension. . 11. . H1. 46. III. organiser au bénéfice des travailleurs concernés la formation complémentaire rendue nécessaire notamment par une connaissance insuffisante des dites prescriptions. BR. BC. . .Les travailleurs doivent être invités à signaler les défectuosités et anomalies qu'ils constatent dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci.L'employeur doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés.HORS TENSION cette publication est tirée de la publication UTE C 18-510 et concerne le personnel habilité B0. B1. BR. B1. Ce ou ces recueils doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie électrique et du ministre chargé du travail. I. Publication UTE C 18-530 CARNET DE PRESCRIPTIONS DE SECURITE ELECTRIQUE DESTINE AU PERSONNEL HABILITE: cette publication est tirée de la publication UTE C 18-510 et concerne le personnel habilité B0. Publication UTE C 18-540 CARNET DE PRESCRIPTIONS DE SECURITE ELECTRIQUE DESTINE AU PERSONNEL HABILITE: BASSE TENSION .Les travailleurs doivent disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manoeuvres qui leur incombent et pour faciliter leur intervention en cas d'accident. . sur des installations électriques. Publication UTE C 18-510 RECUEIL D'INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE D'ORDRE ELECTRIQUE: c'est le recueil d'application du décret du 14 nov 1988 Article 46 du décret N° 88-1056 du 14 Novembre 1988 Prescriptions au personnel Art. Il doit. B2. H0. Article 4 du décret N° 82-167 du 16 Février 1982 L'employeur est tenu de se conformer aux prescriptions d'un ou de plusieurs recueils d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique correspondant aux travaux à effectuer et à leur mode d'exécution. .
à chaque travailleur concerné.TBTS ou TBTP . spécialement conçus et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties actives lorsqu'il s'agit de matériels du domaine B. un recueil des prescriptions et.B.Sans préjudice de l'application des dispositions du V ci-dessous. présentant une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables.T. V. sans que des mesures aient été préalablement prises pour éviter le risque d'explosion.décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.décret n0 82-167 du 16 février1982. même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension. à tous les domaines de tension.L'employeur doit remettre.Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article 44.TELECOM si U œ 1OOV.Nom Prénom Date Classe Folio Fichier FORMATION à L'HABILITATION ELECTRIQUE / V-Habilelec35-IUFM CADRE REGLEMENTAIRE Chaillot P. . contre reçu. compléter ces prescriptions par des instructions de sécurité particulières à certains travaux ou opérations qu'il confie aux dits travailleurs. ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 49 (travaux effectués hors tension)et 50 (travaux effectués sous tension) : a) Raccordements de pièces ou d'organes amovibles.A. des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension sous réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles de l'art en la matière. . les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension. ne peut être effectué. celle-ci doit être qualifiée en matière électrique. .I. aucun travail sous tension. . 48. même dans les installations du domaine T. III. ces opérations peuvent être effectuées par des travailleurs mentionnés au a du I de l'article 46 b) Utilisation des perches de manoeuvres. les opérations suivantes.L'employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques ou à proximité de conducteurs nus sous tension qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer.arrêté ministériel du 26 mai 1978 . . .Sauf dans les cas prévus au IV ci-dessous et au I de l'article 50 (travaux effectués sous tension). IV. y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible. 11. . . Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure. L’UTE C 18-510 s'applique: aux ouvrages électriques soumis au : .T. Les prescriptions relatives à la prévention des chocs électriques ne s'appliquent pas aux installations des domaines: . y compris la TBT pour les prescriptions relatives à la protection contre les risques de brûlures ou de court circuit. le cas échéant. Article 48 du décret N° 88-1056 du 14 Novembre 1988 Généralités sur les travaux sur des installations ou a proximité d’installations électriques Art..
DE L'EXPLOITATION OU DE L'ENTRETIEN DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES. LES OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE EFFECTUÉES SUR OU AU VOISINAGE DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE CONFIÉES À DES PERSONNES NON QUALIFIÉES DANS LE DOMAINE ÉLECTRIQUE. LES INTERVENANTS DOIVENT AVOIR REÇU UNE FORMATION RELATIVE À LA PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES ET ÊTRE HABILITÉS PAR L'EMPLOYEUR À CET EFFET. QUELLE QUE SOIT LA TENSION. .Nom Prénom Date Classe Folio Fichier FORMATION à L'HABILITATION ELECTRIQUE / V-Habilelec36-IUFM DOMAINE D'APPLICATION Chaillot P. OBLIGATIONS GENERALES LES OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE EFFECTUÉES SUR OU AU VOISINAGE DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE CONFIÉES À DES PERSONNES QUALIFIÉES DANS LE DOMAINE ÉLECTRIQUE. LE RECUEIL UTE C 18-510 EST DESTINÉ À FAIRE CONNAÎTRE LES PRESCRIPTIONS À OBSERVER EN VUE D'ÉVITER LES ACCIDENTS CORPORELS AU COURS DES OPÉRATIONS ENTREPRISES LORS DE LA CONSTRUCTION.
OUVRAGES DE PRODUCTION. à l'exclusion des luminaires. . assurant la production. canalisations souterraines et dans les bâtiments. canalisations et postes de transformation associés) destinés à produire de l'énergie électrique. 2.EQUIPEMENT (électrique). .4. .2. 2. Les circuits et appareils auxiliaires BT des installations BT. postes) exploités par des distributeurs d'énergie électrique en application de la loi du 15juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique. .RÉSEAUX. on appelle ouvrages. . . des canalisations. Il inclut également les installations d'éclairage public posées sur les mêmes supports que la distribution publique en utilisant les mêmes câbles. appareillages.2.Ensemble de matériels (lignes aériennes. 2.Par abréviation. Cet ensemble comprend un réseau d'alimentation générale.2.OUVRAGES DE DISTRIBUTION . Dans le cadre du présent document. le terme installation regroupe l'ensemble des matériels électriques qui transforment et distribuent au moyen de canalisations fixes l'énergie électrique d'une façon globale et permanente aux divers équipements qui l'utilisent localement. la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique. .5.Canalisations et appareillage (y compris les circuits de commande et de protection) des moteurs et autres appareils utilisant l'énergie électrique. 2.3.2.Ensemble des matériels électriques (machines tournantes.2.Nom Prénom Date Classe Folio Fichier FORMATION à L'HABILITATION ELECTRIQUE / V-Habilelec37-IUFM DEFINITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES ELECTRIQUES Chaillot P.INSTALLATION (électrique).OUVRAGES ÉLECTRIQUES. 2. . HT sont considérés comme des équipements.2. les ouvrages électriques comprenant l'ensemble des matériels.(Réseaux d'alimentation générale et ouvrages de distribution publics).1. des appareillages. . . des réseaux de distribution aux services publics et des réseaux de distribution publics. .
Documents Similar To habilitation_02.pdf