Source: http://docplayer.fi/54534371-Rikkiheksafluoridin-sf6-kaytto-sahkonjakelulaitteissa-yhteenveto-verkonhaltijoille-tehdysta-kyselysta-tilastovuosi-2016.html
Timestamp: 2018-09-20 21:26:14+00:00
Document Index: 5477411

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi PDF
RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2016
Download "RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2016"
1 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2016 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2016 kysely, jolla haluttiin selvittää mm. verkonhaltijoiden omistuksessa olevaa SF 6-kaasumäärää ja syntyneitä päästöjä. Kysely on tehty vuosittain alkaen vuodesta Kysely perustuu eurooppalaisten SF 6- sähkölaitteiden valmistajien muodostaman yhteistoimintaelimen (CAPIEL) julkaisuun: Methodology to Quantify Emission of SF 6 for SF 6 Switchgear production and Use. SF 6-päästöjen laskenta perustuu laitteiden omistajan vastuuseen kerätä ja ylläpitää SF 6-kaasun käyttöön liittyviä tietoja. Vuoden 2016 tietoja kysyttiin kaikilta verkonhaltijoilta (91 kpl) ja vastaukset saatiin 80 verkonhaltijalta. Kyselyn vastausprosenttia 88 % voidaan pitää hyvin kattavana. KAASUKYSELYN PERUSTIETOJA 2016 Vastauksia Omistaa kaasua Kaasumäärässä muutosta v kpl (kpl) % kpl % kpl % Jakeluverkko 71 (79) 90 % % % Alueverkko 8 (11) 73 % 6 75 % 2 25 % Kantaverkko 1 (1) 100 % % % YHTEENSÄ 80 (91) 88 % % % Taulukko 1. Sähköverkonhaltijoiden kysely, perustietoja (tilastovuosi 2016) 1
2 Sähköverkonhaltijoiden omistuksessa oleva SF 6-kaasu jakautui vuonna 2016 laiteryhmittäin taulukon 2 mukaisesti. Sähkölaitteissa olevasta kaasun määrästä noin 53 % oli kytkinlaitoksissa (pääosin kv:n kytkinlaitoksissa), 25 % oli RMU-kojeistoissa ja katkaisijoissa oli 22 %. Laitteissa olevasta kaasusta noin 66 % oli jakeluverkon laitteissa ja kantaverkon laitteissa oli noin 33 %. Alueverkon laitteissa oleva kaasumäärä oli vähäinen (noin 1 %). KAASUN JAKAUTUMINEN LAITERYHMITTÄIN kv kytkinlaitokset kv katkaisijat kv kytkinlaitokset kv katkaisijat RMUkojeistot Muut Yhteensä kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg % 24,9 Jakeluverkko ,1 % ,1 % ,2 % ,4 % % 229 0,2 % ,0 % Alueverkko 562 0,5 % 193 0,2 % 150 0,1 % 905 0,8 % 13,2 Kantaverkko ,0 % % ,2 % YHTEENSÄ ,6 % ,5 % ,2 % ,6 % ,9 % 229 0,2 % ,0 % Taulukko 2. kaasun jakautuminen laiteryhmittäin (tilastovuosi 2016) 2
3 Sähköverkonhaltijoilla oli vuoden 2016 lopussa omistamissaan sähkölaitteissa ja säiliöissä rikkiheksafluoridia (SF 6) yli kg. Kojeistoissa olevan kaasun määrä kasvoi vuodessa reilut kg (Taulukko 3). kaasun kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti raportointivuosien aikana, johtuen pääasiassa kojeistoissa olevan kaasun määrän lisääntymisestä. Säiliöissä olevan kaasun määrä on vaihdellut vuosien saatossa, mutta ollut kokonaisuudessaan lievässä kasvussa raportoitujen vuosien aikana. KAASUTASE v kaasua säiliöissä (kg) kaasua kojeistoissa (kg) Yhteensä kaasua (kg) Muutos kaasun määrässä kojeistoissa (kg) Muutos kaasun määrässä yhteensä (kg) Jakeluverkko Alueverkko Kantaverkko YHTEENSÄ Taulukko 3. kaasutase (tilastovuosi 2016) 3
4 Verkonhaltijat hankkivat kaasua vuoden 2016 aikana yhteensä yli kg (uusien laitteiden mukana ja säiliöissä). Lähes kaikki vuonna 2016 hankitusta kaasusta tuli uusien kojeistojen mukana. Käytettyä kaasua toimitettiin edelleen 362 kg. Vuodelle 2016 kirjautunut SF 6-päästö sähkön siirrossa ja jakelussa käytetyissä laitteissa oli 142 kg. Pieni päästömäärä on vain 0,12 % verkonhaltijoiden omistuksessa olevasta SF 6 - kaasun kokonaismäärästä (Taulukko 3) ja on tasoltaan selvästi edellisvuotta matalampi. Yhteensä kaasua kaasun päästö, E KAASUN HANKINTA, KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT V (kg) Hankittu uutta kaasua säiliöissä Hankittu käytettyä (käyttökelpoista) kaasua säiliössä Hankittu kaasua uusien kojeistojen mukana hankittu, A (säiliöissä ja kojeistojen mukana) käytetty, U (hankitun ja omistuksessa olleen määränerotus) Toimitettu kotimaassa, T dom Toimitettu ulkomaille, T exp Jakeluverkko Alueverkko Kantaverkko YHTEENSÄ Taulukko 4. kaasun hankinta, käyttö ja päästöt (tilastovuosi 2016) 4
5 Kuva 1. kaasun kokonaismäärä (kg) 5
6 Kuva 2. päästöt (kg) 6
7 Sähköverkonhaltijoilla oli vuoden 2016 lopussa omistuksessaan käytettyä kaasua 460 kg. Käytöstä poistetuissa kojeistoissa oli kaasua 256 kg. Vuoden 2016 aikana kahdeksan vastaajaa oli edelleen toimittanut käytöstä poistettuja kojeistoja ja/tai kaasua. Käytöstä poistetut kojeistot, vaurioituneet kojeistot ja kojeista talteen otettu käytetty kaasu oli useimmiten toimitettu valmistajalle, maahantuojalle tai myyjälle joko verkkoyhtiön tai huolto- ja kunnossapitoa hoitavien yritysten toimesta. SF 6 -kaasua sisältäviä laitteita omistavista verkonhaltijoista 59 % ilmoitti, että laitteille ei ole tehty huolto- tai kunnossapidon toimenpiteitä vuonna Vajaa kolmannes (31 %) vastaajista ilmoitti ostaneensa huolto- ja kunnossapitopalvelun ulkopuolelta. Yrityksistä vain 10 % oli hoitanut huollon ja kunnossapidon joko kokonaan tai osittain itse. 12 vastaajaa ilmoitti vuonna 2016 päästöihin johtaneita tapahtumia. Ilmoitetut päästötapahtumat johtuivat erilaisista laitteiden vuodoista ja laitevaurioista sekä huoltotoimenpiteiden aikaisista pienistä kaasupäästöistä. Lisätietoa kyselystä: Risto Heliö (09)
RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2015
RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2015 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2017
RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014
RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2015
RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007
RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2008
RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2006
RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2006 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2007
RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009
RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2010
RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005
RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2006 kysely,
BAFF -SEMINAARI. Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio
BAFF -SEMINAARI Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy, toimitusjohtaja Suomen Isännöintiliitto, puheenjohtaja www.matinkylanhuolto.fi Asiakkaiden
Torniosta löytyneen Cs-137 säteilylähteen tarina
Torniosta löytyneen Cs-137 säteilylähteen tarina Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Taustaa Tiedotteesta: Tornion terästehtaan säteilynilmaisimet havaitsivat
Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998
Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja
Sähkölaitostekniikka. Pekka Rantala
Sähkölaitostekniikka Pekka Rantala 8.11.2015 Termejä Sähkö- eli kytkinasema (Substation) Sähkön jakamista useisiin johtolähtöihin Muuntoasemassa muuntaja, 2 jännitetasoa Kojeisto (Switchgear) Pienjännitekojeisto
Petri Parviainen Fingidin verkkotoimikunta Ajankohtaista kantaverkkopalveluista
Fingidin verkkotoimikunta Ajankohtaista kantaverkkopalveluista Sisältö Kantaverkon laajuuden päivittäminen Kantaverkon virtapiiri asiakkaan sähköasemalla; muutostilanteet Liittymismaksujen yhdenmukaistaminen
Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain
POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt
Sähkökunnossapidon. palvelukuvaus
Sähkökunnossapidon palvelukuvaus 2 Sisällys Yleiskuvaus 5 Palvelusopimus 7 Huoltosopimuksen palvelutuotteet 8 Katkaisijahuollot 9 Sähkölaitteiston vuositarkastus 9 Erotinhuollot 10 Suoja-relekoestukset
Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon
Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus
FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015
FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.
Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely
1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian
Sähkön siirtopalvelun hinnasto
Voimassa 1.3.2015 alkaen Sähkön siirtopalvelun hinnasto YLEISSIIRTO 1 x 25 A 5,95 3 x 25 A 7,44 1 x 35 A 7,44 3 x 35 A 11,04 3 x 63 A 16,62 3 x 80 A 30,01 3 X 100 A 45,76 3 x 125 A 62,38 3 x 160 A 85,93
Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista
Sähkönjakelujärjestelmistä Kojeistoista, asemista ja muuntamoista Verkostorakenteet Säteittäisverkko Rengasverkko Silmukkaverkko Säteittäisverkko Etuja selkeä rakenne suojaaminen helppoa yksinkertainen
Ympäristövaliokunta Toimitusjohtaja Arto Silvennoinen, Suomen Autokierrätys Oy
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta Ympäristövaliokunta 22.11.2017 Toimitusjohtaja