Source: https://issuu.com/eng2solutions/docs/nt_sce02
Timestamp: 2017-05-26 06:20:25+00:00
Document Index: 112374328

Matched Legal Cases: ['artigo 12', 'artigo 3', 'artigo 5', 'artigo 29', 'artigo 29', 'artigo 29', 'artigo 29', 'artigo 33', 'artigo 12', 'artigo 12', 'Artigo 29']

NT-SCE-02 by ENG2 Solutions - issuu
Outubro 2009NOTA TÉCNICA NT-SCE-02
Metodologia para auditorias
periódicas de QAI em edifícios
de serviços existentes no
âmbito do RSECE
De acordo com o definido no n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 Abril (RSECE
– Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios), o SCE – Sistema
Nacional de Certificação Energética da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (Decreto-Lei n.º
78/2006, de 4 de Abril), estabelece a seguinte Nota Técnica com a metodologia de auditoria à
Qualidade do Ar Interior (QAI).
A presente Nota Técnica deve ser aplicada pelos Peritos Qualificados (PQs) do SCE na
realização de auditorias periódicas à QAI em edifícios de serviços existentes dotados de
sistemas de climatização com uma potência superior ao valor limite de 25 kW. Do trabalho dos
PQs neste âmbito deve resultar a emissão de um certificado energético e da QAI, observandose para esse efeito o seguinte:
a) Nas auditorias conjuntas e simultâneas, energéticas e de QAI, deve ser emitido um
novo certificado energético e da QAI do Tipo B para a fracção ou edifício, conforme
definido no Despacho n.º 10250/2008, de 8 de Abril, em que ambas as componentes,
energia e QAI, são preenchidas pelo(s) respectivo(s) PQ(s);
b) Nas auditorias à QAI realizadas de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos e que não sejam
realizadas de forma conjunta e simultânea com a auditoria energética, deve ser emitido
um novo certificado energético e da QAI Tipo B, conforme definido no Despacho n.º
10250/2008, de 8 de Abril, tendo por base o anterior certificado do edifício ou fracção
em causa e em que o PQ apenas actualiza a componente relativa à QAI, mantendo-se
inalterada a componente energia.
As regras e orientações metodológicas definidas na presente Nota Técnica podem também ser
aplicadas, com as devidas adaptações, em contexto específico de verificação dos requisitos
QAI previstos no RSECE para os restantes edifícios de serviços existentes, tendo em vista a
emissão de certificado energético e da QAI para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 3.º do SCE. As referidas adaptações devem ser estabelecidas por nota(s) técnica(s)
emitida(s) no âmbito do previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Despacho n.º 10250/2008, de 8 de
Abril.Entidades supervisorasEntidade gestora1NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro20092. DEFINIÇÕES E CONCEITOS BASE
As definições e conceitos base necessários à correcta interpretação e aplicação desta Nota
Técnica constam, respectivamente, no Guia Técnico ―Qualidade do Ar em Espaços Interiores‖
editado pelo Laboratório de Referência do Ambiente da Agência Portuguesa do Ambiente
(2009), e nas partes da Norma ISO16000, bem como outros documentos normativos sobre esta
matéria, nacionais ou internacionais, referenciados em bibliografia.3. PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DA AUDITORIA À QAI
As auditorias à QAI realizadas no âmbito do SCE devem ser objecto de preparação e
planeamento prévios, os quais devem envolver necessariamente a recolha de informação, uma
visita inicial pelo PQ ao edifício ou fracção a auditar e uma verificação expedita dos níveis de
CO2 ou outros poluentes considerados necessários, assim como uma pré-avaliação das
condições de higiene e de manutenção do sistema de AVAC. Para este efeito, o PQ deve ter
em conta o descrito no Anexo I da presente Nota Técnica e elaborar um plano de auditoria à
QAI, o qual deve dar a conhecer ao proprietário do edifício ou fracção antes da realização da
mesma e, posteriormente, constar do relatório de auditoria.4. POLUENTES A MEDIR
Os poluentes que devem ser objecto de medição nas auditorias periódicas à QAI no âmbito do
SCE são os previstos no n.º 8 do artigo 29.º do RSECE e estão especificados no Anexo II da
presente Nota Técnica.5. MÉTODOS DE MEDIÇÃO
Os métodos adoptados pelos PQs para a medição dos diferentes poluentes previstos no
RSECE em contexto de auditoria periódica à QAI no âmbito do SCE, devem ter por base:
a) o disposto no Anexo III da presente Nota Técnica no caso dos parâmetros indicados no
Anexo VII e na alínea c) do n.º 8 do artigo 29.º do RSECE;e
b) o disposto no Anexo IV da presente Nota Técnica no caso dos parâmetros indicados na
alínea b) do n.º 8 e no n.º 9 do artigo 29.º do RSECE.
Os métodos utilizados pelo PQ, quer correspondam ao método de referência ou a um método
equivalente, devem ser devidamente identificados no relatório de auditoria à QAI.Entidades supervisorasEntidade gestora2NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro20096. AMOSTRAGEM E MEDIÇÂO
A estratégia de amostragem e medição a adoptar nas auditorias à QAI no âmbito do SCE deve
ser definida pelo PQ tendo em conta:
a) A identificação das zonas e dos locais a monitorizar no edifício ou fracção autónoma e,
em cada zona identificada, o número mínimo de pontos de medição e a sua localização;
b) O momento e a duração das medições.
Para este efeito, o PQ deve levar em conta o descrito no Anexo V da presente Nota Técnica e
elaborar sempre uma nota explicativa e justificativa das opções tomadas neste âmbito, a qual
deve fazer parte integrante do relatório de auditoria à QAI.
7. TRATAMENTO DE RESULTADOS
Os resultados das medições efectuadas no âmbito das auditorias à QAI devem ser objecto de
tratamento, conforme descrito no Anexo VI da presente Nota Técnica, tendo em vista a
obtenção de valores representativos que devem ser utilizados para efeitos de verificação da
conformidade regulamentar, de preenchimento do certificado energético e de QAI, e de
elaboração do relatório de auditoria.
O PQ deve registar no relatório de auditoria ou noutro suporte, de preferência digital, todos os
valores de medição que estejam na origem dos tratamentos de dados previstos, de tal forma
que os mesmos possam ser facilmente verificados.
8. CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE
Para efeitos de verificação da conformidade legal com o disposto no Anexo VII e nas alíneas b)
e c) do n.º 8 do artigo 29.º do RSECE, devem ser observados os critérios de conformidade que
constam do Anexo VII da presente Nota Técnica.
O edifício ou fracção autónoma deve ser considerado conforme os requisitos legais de QAI
quando todos os parâmetros medidos cumprirem os critérios de conformidade acima referidos.
Se um ou mais parâmetros não cumprirem o respectivo critério de conformidade, o edifício ou
fracção autónoma fica sujeito a um Plano de Acções Correctivas de QAI (PAC-QAI), o qual
deve ser elaborado de acordo com o previsto no ponto 11 da presente Nota Técnica.
O PQ deve evidenciar, no relatório de auditoria e devidamente suportado pelo registo de dados
referido no ponto anterior, a forma como aplicou os critérios de conformidade previstos para
cada parâmetro.
Nas situações de não conformidade identificadas pelo PQ, este deve actuar no sentido de
investigar as possíveis fontes de poluentes associadas a essa não conformidade ou as causas
da situação não regulamentar detectada, bem como registar os resultados da sua investigação
no respectivo relatório de auditoria, propondo medidas de melhoria no certificado energético e
de QAI, de forma a dar orientações úteis para a elaboração do PAC-QAI.Entidades supervisorasEntidade gestora3NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro20099. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÉNICAS E DA CAPACIDADE DE FILTRAGEM DO
SISTEMA AVAC
No âmbito do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 33.º do RSECE os PQs devem ter
em conta, como referência, as metodologias aplicáveis que constam das seguintes normas:
a) EN 13779:2007 (Ventilation for non-residential buildings – Performance requirements for
ventilation and room-conditioning systems);
b) EN 12097:2006 (Ventilation for Buildings - Ductwork - Requirements for ductwork
components to facilitate maintenance of ductwork systems).
Independentemente da(s) referência(s) acima mencionadas, os PQs devem, no mínimo,
verificar o cumprimento dos requisitos previstos no Anexo VIII da presente Nota Técnica. No
caso de ser considerada necessária a quantificação das partículas depositadas nas condutas
de ar, deve utilizar-se o método de aspiração descrito no Anexo IX ou outro que seja
equivalente.10. REGISTO DE RESULTADOS NO CERTIFICADO
A conclusão da auditoria à QAI pelo PQ é evidenciada pela emissão do respectivo certificado.
Para o preenchimento do mesmo, devem ser observadas as regras descritas no Anexo X da
presente Nota Técnica, e que incidem sobre:
a) A forma como deve ser preenchido o quadro existente no campo 13 do certificado do
Tipo B, relativamente aos valores verificados em auditoria para os principais parâmetros
ou poluentes;
b) Alguns dos elementos a considerar, na medida do aplicável, na descrição sucinta da
metodologia utilizada, observações, resultados e conclusões;
c) A apresentação de propostas de medidas de melhoria relacionadas com a QAI e com
as condições higiénicas e da capacidade de filtragem do sistema AVAC.11. PLANO DE ACÇÕES CORRECTIVAS DA QAI
No caso de ser necessário a preparação de um Plano de Acções Correctivas da QAI (PACQAI), conforme o previsto no n.º 6 do artigo 12.º do RSECE, este é da responsabilidade do
proprietário ou do titular do contrato de locação ou arrendamento do edifício, devendo ser
realizado de acordo com as recomendações apresentadas no Anexo XI da presente Nota
No PAC-QAI devem ser consideradas as medidas mencionadas no Certificado Energético e de
QAI e a justificação da adopção ou não dessas medidas.Entidades supervisorasEntidade gestora4NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro200912. RELATÓRIO SINTESE
Na sequência do processo de certificação de edifícios abrangidos pelo RSECE, o PQ deve
elaborar um relatório síntese do trabalho desenvolvido, o qual deve ser sempre acompanhado
das evidências que suportam a análise efectuada. Os PQs devem fornecer esse relatório
sempre que solicitado pela entidade fiscalizadora, bem como toda a informação que justifique
as opções tomadas no âmbito desta Nota Técnica. Toda esta informação deve estar disponível
em formato electrónico e deve ser mantida por um período mínimo de 5 anos.13. BIBLIOGRAFIA
[1] Guia Técnico ―Qualidade do Ar em Espaços Interiores‖ editado pelo Laboratório de
Referência do Ambiente da Agência Portuguesa do Ambiente (2009)
[2] Recomendação da Comissão nº 90/143/EURATOM,de 21-02-1990
[[3] Parecer técnico relativo à avaliação da concentração do radão no ar interior dos
edifícios, do Laboratório de Radioactividade Natural da ,Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra (2009)
[4] S.I. No. 125/2000 — Radiological Protection Act, 1991 (Ionising Radiation) Order, 2000
[5] NIOSH Manual of Analytical Methods, 1998
[6] ―Total Volatile Organic Compounds (TVOC) in Indoor Air Quality Investigation‖ - Report
19 Comissão Europeia e do Joint Research Centre (1997).
[7] WHO Air Quality Guidelines (1999), Chapter 3.2
[8] WHO, Air Quality Guidelines for Europe. 2nd Edition, 2000
[9] NP 37:1961 (Arredondamento dos valores numéricos, 2ª edição)
[10] EN 779:2002 (Particulate air filters for general ventilation - Determination of the
filtration performance)
[11] EN 12097:2006 (Ventilation for Buildings - Ductwork - Requirements for ductwork
components to facilitate maintenance of ductwork systems)
[12] EN 13098:2000 (Workplace atmospheres - Guidelines for measurement of airborne
microorganisms and endotoxin).
[13] EN 13779:2007 (Ventilation for non-residential buildings – Performance requirements
for ventilation and room-conditioning systems)
[14] ISO 16000-2:2006 (Indoor air - Part 2: Sampling strategy for formaldehyde (ISO
16000-2:2004))
[15] ISO 16000-5:2007 (Indoor air - Part 5: Sampling strategy for volatile organic
compounds (VOC’s) (ISO 16000-5:2007))
[16] ISO 16000-3:2001 (Indoor air - Part 3: Determination of formaldehyde and other
carbonyl compounds - Active sampling method)
[17] ISO 16000-4:2004 (Indoor air - Part 4: Determination of formaldehyde - Diffusive
sampling method)
[18] ISO 16000-6:2004 (Indoor air - Part 6: Determination of volatile organic compounds in
indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption
Entidades supervisorasEntidade gestora5NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009and gas chromatography using MS/FID)
[19] ISO 11731-1:1998 (Water Quality - Detection and enumeration of Legionella)
[20] ISO 11731-2:2004 (Water Quality - Detection and enumeration of Legionella - Part 2
Direct membrane filtration method for waters with low bacterial counts)
Foram ouvidas as entidades de supervisão, Agência Portuguesa do Ambiente e a Direcção
Geral de Energia e Geologia, assim como as seguintes entidades: ACT-Autoridade das
Condições de Trabalho; AECOPS - Associação Das Empresas de Construção de Obras
Públicas; ANET - Associação Nacional de Engenheiros Técnicos; APEMIP – Associação dos
Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal; APHORT- Associação
Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo; APIRAC - Associação Portuguesa de
Indústria de Refrigeração; APCC- Associação Portuguesa de Centros Comerciais; AREAM Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira; ARESPAssociação da Restauração e Similares de Portugal; ASAE- Autoridade Segurança Alimentar e
Económica; DGS - Direcção Geral de Saúde; DREA- Direcção Regional de Energia dos
Açores; EFRIARC - Associação Portuguesa dos Engenheiros de Frio Industrial e Ar
Condicionado; FCTUC - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
FEUP- Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto; IM-Instituto de Meteorologia, IP
Portugal; INCI - Instituto da Construção e do Imobiliário; INETI- Instituto Nacional De
Engenharia e Tecnologia Industrial; INSA-Instituto Ricardo Jorge; LNEC- Laboratório Nacional
de Engenharia Civil; OA - Ordem dos Arquitectos; OE - Ordem dos Engenheiros;Entidades supervisorasEntidade gestora6NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009ANEXO I
PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DAS AUDITORIAS
Na preparação e planeamento das auditorias QAI no âmbito do SCE, o PQ deve realizar, no
mínimo, as seguintes acções:
1) Recolha de toda a informação relevante sobre o edifício ou fracção autónoma e
seus sistemas
2) Realização de uma visita preliminar ao edifício ou fracção autónoma e seus
3) Verificação expedita do nível de CO2 no interior e no exterior (junto às tomadas de
ar novo) do edifício ou fracção autónoma
4) Pré-avaliação das condições de higiene e de manutenção do sistema de AVAC
O perito deve apresentar evidência da realização de cada uma destas acções para efeitos de
fiscalização da sua actividade no âmbito do SCE. Apresentam-se de seguida algumas
orientações e sugestões sobre a forma de levar à prática as acções referidas.1) Recolha de informação relevante
O PQ deve diligenciar, junto do proprietário ou responsável do edifício ou fracção, no sentido
de obter a informação que considere relevante para efeitos de auditoria à QAI no caso
particular em estudo. O(s) pedido(s) de informação pelo PQ, bem como a(s) resposta(s)
obtida(s), devem ser devidamente documentados.
Alguns dos elementos passíveis de ser solicitados pelo PQ neste âmbito são:
Memória descritiva do sistema de AVAC e peças desenhadas actualizadas do edifício
(plantas, alçados e cortes)Telas finais dos traçados das várias redes de fluidos bem como os respectivos
esquemas de princípio de funcionamento, incluindo comando e controlo dos
equipamentos de AVAC;Identificação e caracterização de áreas com uso especial (ex., cafetarias, salas de
impressão e cópia, laboratórios, elevadores, salas de lazer, salas de conferência, áreas
de armazenagem, etc.);Número de ocupantes e padrão de ocupação dos diferentes tipos de espaços;Registos de queixas (se existirem).Nota: no caso de alguns elementos indicados não estarem disponíveis, o perito deve, se
justificável, fazer o respectivo levantamento da situação.
Entidades supervisorasEntidade gestora7NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro20092) Visita preliminar
O PQ deve realizar, pelo menos, uma visita preliminar ao edifício ou fracção autónoma com
vista a verificar o rigor e actualizar a informação previamente disponibilizada pelo proprietário
ou responsável, bem como recolher eventuais informações complementares necessárias ao
adequado planeamento da auditoria.
No caso de existirem queixas dos ocupantes do edifício relativamente à QAI, deve ser
recolhida informação sobre os sintomas, os momentos de início e de alívio e, se possível,
identificar a zona afectada das queixas, de modo a definir o problema. Os ocupantes podem
ser entrevistados, especialmente os queixosos, caso se aplique. Deve também ser registada
qualquer fonte óbvia de poluentes, interna ou externa.
As fontes de poluição mais comuns são frequentemente detectadas pelos seguintes
indicadores gerais (ver também o Quadro 1):
odores;
sobrelotação;
falta de condições sanitárias;
pó ou partículas;
problemas de humidade, crescimento visível de fungos;
presença de substâncias químicas.Quadro 1 - Odores como indicadores de problemas nos edifícios
IndicadorProblema/FonteExaustão de produtos Monóxido de carbono
de combustão,
escape de veículosQueixas
Dores de cabeça, náuseas, cansaço, vertigensOdores corporaisSobrelotação, baixa taxa de Dores de cabeça, cansaço, falta de ar
ventilação (elevados níveis
de dióxido de carbono)Cheiro a mofo (bafio)Material microbianoSintomas de alergiaCheiro a químicosFormaldeído, pesticidas,
outros químicosIrritação dos olhos, nariz e gargantaCheiro a solventes,
perfumes, outrosCOVsOdores, sintomas de alergia, vertigens, dores de
cabeçaCheiro a cimento
molhado, pó, calcárioPartículas, falha do sistema Olhos secos, problemas respiratórios, irritação
de humidificação do ar
do nariz e garganta, irritação na pele, tosse,
espirrosEntidades supervisorasEntidade gestora8NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009Aspectos que podem ser considerados pelo PQ na avaliação do edifício ou fracção em estudo:
Comparar a ocupação e utilização reais dos espaços com as definidas no projecto. A
densidade de ocupantes aumentou? As áreas de trabalho foram rearranjadas ou
convertidas para outros usos? Foram colocados novos equipamentos, computadores,
impressoras, fotocopiadoras ou humidificadores?Identificar áreas onde estejam a decorrer, ou onde tenham ocorrido recentemente
actividades de remodelação, de reparação, ou de decoração. Verificar se estão a ser
utilizados procedimentos de controlo adequados (captações e exaustões localizadas)
para isolar poeiras, emissões de tintas e de outros poluentes na forma gasosa,
relacionados com a actividade.Procurar fungos (bolores) visíveis devido à condensação, fugas de água ou níveis de
humidade elevados.Observar a localização relativa dos terminais de insuflação e de extracção e prever os
padrões de escoamento na zona ocupada. Detectar possíveis áreas de estagnação e
curto-circuitos (insuflação-extracção).Outras que o PQ considere pertinentes.A visita deve ser feita preferencialmente em situação de normal funcionamento do edifício, com
acompanhamento do Técnico Responsável pelo Funcionamento (TRF), devendo o PQ fazer o
registo fotográfico de todos os elementos ou situações que considere relevantes para efeitos
de evidência e elaboração posterior do relatório de auditoria.
A visita deve ser devidamente documentada mediante a elaboração de um relatório síntese
datado e validado pelo proprietário ou responsável do edifício ou fracção autónoma. Este
relatório deve conter também a informação relevante que decorra das avaliações referidas nas
secções 3) e 4) seguintes.3) Verificação expedita do nível de CO2
Uma boa QAI nos edifícios está intimamente dependente da ventilação. As concentrações de
dióxido de carbono no interior dos edifícios - devidas essencialmente à contaminação exterior e
à actividade humana no interior do edifício - são um reconhecido indicador do desempenho dos
sistemas de ventilação. Assim, elevadas concentrações deste composto podem ser indicadoras
de uma deficiente ventilação dos espaços interiores, e estão frequentemente associadas a
concentrações igualmente elevadas de outros poluentes.
Por esta razão, o PQ deve realizar, no âmbito da preparação e planeamento da auditoria à
QAI, uma verificação expedita inicial da concentração de CO2 no edifício ou fracção autónoma,
durante o seu período normal de funcionamento (por exemplo, 2 a 3 horas após o início da
ocupação). O objectivo desta verificação é apenas identificar e caracterizar eventuais situações
de não cumprimento deste e de outros parâmetros previstos no regulamento, alertando o
proprietário ou responsável do edifício ou fracção para essas situações ainda antes da
realização da auditoria. No caso de serem identificadas potenciais situações de não
cumprimento regulamentar, o PQ deve:
Entidades supervisorasEntidade gestora9NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009a) informar o proprietário das situações detectadas, bem como das causas prováveis (quando
as mesmas forem facilmente identificáveis), para que o mesmo possa, se quiser, intervir no
edifício ou nas instalações no sentido de corrigir o(s) problema(s);
b) considerar essas situações no planeamento da auditoria que vai realizar, tendo em vista
confirmar a existência ou não de problemas e respectivas causas prováveis.
Essa verificação expedita pode ser realizada aquando da visita preliminar ao edifício, não
sendo, por isso, obrigatório seguir as regras e orientações definidas no Anexo V da presente
A realização destas medições, bem como a informação ao proprietário no caso de serem
detectadas potenciais situações de não conformidade, devem ser devidamente documentadas,
de preferência no relatório de visita referido no ponto anterior.4) Pré-avaliação das condições de higiene e de manutenção do(s) sistema(s) de
AVACAs condições de higiene e de manutenção dos sistemas de AVAC são um dos factores
fundamentais na garantia de uma boa QAI nos espaços que esses sistemas servem, pelo que
devem ser objecto de particular atenção do PQ na preparação da auditoria.
O perito deve efectuar uma pré-avaliação do cumprimento dos requisitos previstos no Anexo
VIII em contexto de preparação e planeamento da auditoria, durante a visita preliminar ao
edifício prevista no ponto 2 do presente Anexo.
Esta pré-avaliação pode ser realizada durante a visita preliminar ao edifício e tem por objectivo
identificar eventuais situações que podem ser objecto de correcção pelo proprietário ou
responsável do edifício ou fracção, antes da avaliação realizada em contexto da auditoria à QAI
nos termos do SCE. Dado o contexto preliminar desta avaliação, não é obrigatória a utilização
dos métodos de avaliação descritos no Anexo IX da presente Nota Técnica, podendo o PQ
recorrer a análise sensorial para esse efeito.
No caso de serem identificadas situações a corrigir neste âmbito, o PQ deve proceder de forma
análoga à referida nas alíneas a) e b) do ponto 3) ―Verificação expedita do nível de CO2‖.Entidades supervisorasEntidade gestora10NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009ANEXO II
POLUENTES A MEDIR
No Quadro 2 listam-se os poluentes e as concentrações máximas de referência que devem ser
objecto de verificação de conformidade no âmbito das auditorias periódicas previstas no
RSECE.
Quadro 2 – Concentrações máximas de referência (MR) de poluentes no interior dos edifíciosTipoParâmetrosConcentração máxima de
mg/mFísicoQuímicos3ppmPartículas suspensas no ar (PM10)0,15-Dióxido de Carbono (CO2)1800984Monóxido de Carbono (CO)12,510,7Ozono (O3)0,20,10Formaldeído (HCHO)0,10,08Compostos Orgânicos Voláteis Totais
(COVtotais)0,60,26 (isobutileno)
0,16 (tolueno)
400 Bq/ m3Radão500 UFC/ m3Bactérias500 UFC/ m3Microbiológicos Fungos
Legionella100 UFC/L águaNotas:
 No caso do gás radão, embora o RSECE apenas obrigue a pesquisa em zonas
graníticas, nomeadamente nos distritos de Braga, Vila Real, Porto, Guarda, Viseu e
Castelo Branco, a respectiva concentração máxima de referência aplica-se a edifícios
em qualquer outra zona do país onde o radão seja analisado.
 No caso das bactérias, fungos e Legionella, as unidades indicadas no RSECE estão
incompletas e devem ser consideradas as indicadas no Quadro 2
Entidades supervisorasEntidade gestora11NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009 UFC, Unidade Formadora de Colónias – é a unidade pela qual se exprime o número de
colónias cultiváveis (células isoladas ou agregados capazes de formar colónias em
meio de cultura nutriente sólido). Uma unidade formadora de colónia pode ser originada
por um único microrganismo, um agregado de muitos microrganismos ou a partir de um
ou mais microrganismos ligados a uma partícula.
 Para os Compostos Orgânicos Voláteis Totais (COVtotais), a correspondente
concentração máxima de referência, pode ser expressa em equivalentes de fracções
molares de isobutileno (0,26), tolueno (0,16), ou de outro gás (padrão) que seja
utilizado para a calibração dos instrumentos de medição
 Para os poluentes gasosos (CO2, CO, O3, HCHO), as concentrações máximas de
referência (MR) em ppm (partes por milhão) inscritas no Quadro 2 referem-se à
temperatura de 20 ºC e à pressão de 1 atm (101,325 kPa). Para valores diferentes de
pressão e/ou de temperatura, a conversão de unidades de (mg/m3) para (ppm) é feita
através de expressões equivalentes, como por exemplo:C (ppm)  C (mg/m 3 )   (273,15  t)
Mmol  p(1)onde:-constante universal dos gases perfeitos (8314,5 J/(kmol.K))t -temperatura (ºC)Mmol - massa molar do composto gasoso (kg/kmol)
p-pressão (Pa) Para as situações em que é necessário calcular a concentração do gás i num volume
de ar amostrado para as condições de referência de 293K e 101,325 kPa, devem ser
utilizadas as equações seguintes:Cref mi
Vcorr(2)Cref - concentração do gás i na amostra de ar para as condições de referência
em miligramas por metro cúbico (mg/m3)
mi -massa (em mg) do componente específico i presente na amostra de arVcorr  V Entidades supervisorasP0 T
P T0(3)Entidade gestora12NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009Vcorr - volume de ar amostrado corrigido para as condições de referência (m3)
V-volume de ar amostrado em metro cúbico (m3)P-pressão atmosférica medida durante a recolha do ar (kPa)P0 -pressão atmosférica de referência 101,325 kPaT0 -temperatura de referência do ar, 293 KT-temperatura medida durante a recolha de ar (K)Entidades supervisorasEntidade gestora13Outubro 2009ANEXO III
12Quadro 3 - Métodos de referência , métodos equivalentes e requisitos mínimos para monitores portáteis de leitura em tempo real dos parâmetros
poluentes nos termos do RSECE
Parâmetro1Método/Princípio de
ReferênciaMétodos/Princípios EquivalentesCaracterísticas Técnicas
3Erro Máximo AdmissívelResolução
1ppmDióxido de
carbono (CO2)Infra Vermelho Não Dispersivo
(NDIR)Método electroquímico; Infra Vermelho
(FTIR ), PAS -Sensor Foto Acústico10% da concentração máxima de
referênciaMonóxido de
carbono (CO)Infra Vermelho Não Dispersivo
(FTIR), PAS -Sensor Foto Acústico10% da concentração máxima de
referência0,1ppmPartículas
(PM10)Método gravimétrico com
cabeça de amostragem
selectiva PM10
(Recolha e pesagem do filtro)Dispersão óptica (UV; Laser); Absorção
por Radiação Beta; Micro balança de
oscilação de peso (TEOM); Ressonância
piezoeléctrica10% da concentração máxima de
referência1 g/mFormaldeído
(HCHO)Recolha e análise por
cromatografia (ISO 160002:2006, ISO 16000-3:2001 e
ISO 16000-4:2004)Amostradores passivos impregnados
com DNPH ; Tubos de difusão; Método
electroquímico; Método do borbulhador.
Método de fotometria20% da concentração máxima de
referência0,01pm3O método de referência é um método estabelecido por legislação nacional, comunitária, ou internacional (ex, ISO) para a medição de um poluente específico
do ar ambiente. Os métodos CEN (EN-ISO), são considerados métodos de referência.
O método equivalente é um método de medição que estabelece uma resposta adequada para os fins em vista em relação ao método de referência; no método
equivalente, os resultados não diferem do método de referência dentro de um determinado intervalo de incerteza estatística.
O erro máximo admissível - é o erro máximo de uma medição em relação a um valor de referência permitido por especificações ou regulamentos (neste caso
correspondente à concentração máxima de referência do DL79/2006 de 4 Abril) para uma medição, instrumento de medição, ou sistema de medição. (ISO/IEC
Guide 99-12:2007 International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms, VIM).
Infra-vermelhos por Transformada de Fourier.
Solução absorvente de Dinitro Fenil Hidrazina (DNPH)NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009Quadro 3 (continuação) - Métodos de referência, métodos equivalentes e requisitos mínimos para monitores portáteis de leitura em tempo real
dos parâmetros poluentes nos termos do RSECE
ParâmetroMétodo/Princípio de
Erro Máximo AdmissívelResolução
0,01 ppmCompostos
Voláteis Totais
(COVtotais)Recolha e análise por
cromatografia ( ISO 16000 Parte V:2007, Parte VI:2004)Amostradores passivos (Tenax, carvão
activado, etc); Canisters; FID - Detector
de Foto Ionização de Chama; PID –
Detector de Foto Ionização; PAS -Sensor
Foto Acústico; Infra Vermelho (FTIR)10% da concentração máxima de
referênciaOzono (O3)Absorção Ultra Violeta (UV)Quimiluminiscência do etileno;
Quimiluminiscência do NO; Método
electroquímico10% da concentração máxima de
referênciaDetectores passivos;10% da concentração máxima de
referênciaRadão (Rn)Detectores de estado sólido0,01 ppm
31 Bq/mNotas:
Todos os equipamentos ou métodos de medição utilizados no âmbito das auditorias à QAI nos termos do SCE devem apresentar uma gama de medição
adequada às concentrações máximas fixadas no RSECE.Em qualquer auditoria periódica nos termos do SCE, os tempos de estabilização, as calibrações e/ou verificações devem seguir os requisitos técnicos
exigidos pelos fabricantes dos instrumentos de medição.Todos os equipamentos devem apresentar uma periodicidade de calibração não superior a 12 meses. Nos intervalos de calibração, para alguns
aparelhos, pode ser necessária a verificação, feita por meio de um padrão de referência, de acordo com as indicações do fabricante.Entidades supervisorasEntidade gestora15Outubro 2009ANEXO IV
AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO AR POR MICRORGANISMOS
CULTIVÁVEIS1) Bactérias e fungos
a) Requisitos do equipamento de colheita
A fracção cultivável pode ser determinada após incubação de microrganismos
depositados/colhidos directamente em meio semi-sólido (placas contendo agar) ou através
da suspensão de microrganismos colhidos em meio líquido ou em filtros e
subsequentemente inoculados em meio semi-sólido.
Quando a colheita não é efectuada por impacto1 directo em meio semi-sólido é necessário
proceder à colocação dos filtros directamente em meio semi-sólido ou à extracção dos
microrganismos do filtro e posterior inoculação em meio semi-sólido e, no caso das colheitas
em meio líquido, procede-se apenas à inoculação, caso não seja necessário diluir a
suspensão. Todos estes métodos de amostragem têm vantagens e inconvenientes de
acordo com o referido no Quadro 4.1Colheita sobre uma superfície, por efeito de inércia, das partículas em suspensão no ar, cujo
escoamento é acelerado através de um bocal ou orifício.NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009Quadro 4 - Vantagens e limitações dos métodos utilizados para determinação de microrganismos
não infecciosos no ambiente de trabalho. (EN 13098- anexo A, Quadro A1 adaptada e
limitada aos métodos que permitem a colheita da fracção cultivável).
colheitaFiltração
(Filtros de
gelatina ou F.
Policarbonato)Impacto
em meio semisólido (agar)VantagensLimitaçõesAmbientes- Possível identificar
cultiváveis isoladas;
- Baixo limite de
detecção;
- Agregados são
dispersos;
- É possível colher a
fracção inalável.- Fraco para estimar efeitos tóxicos
ou alérgicos;- Adequado a ambientes com
esporos de fungos no ar;- Pouco adequado para substituir
métodos não baseados na
- Células bacterianas vegetativas
podem morrer;
- A precisão é pobre;
- Trabalhoso.- A identificação das espécies
é necessária para verificar a
- Identificação no ar interior.- Possível identificar
cultiváveis;
separação de acordo
com a granulometria
dos bioaerossóis.- Fraco para estimar efeitos tóxicos
concentrações relativamente
baixas de microrganismos;
- Na identificação das fontes é
importante conhecer as
espécies presentes;- Pouco adequado para substituir
- Apenas permite colheitas
estáticas;
- Colheita muito curta;- Identificação no ar interior.- Perda das partículas maiores;
- Agregados são contados como
uma única colónia;
- Só pode ser utilizado um meio de
cultura de cada vez;
- Precisão é pobre;
- Trabalhoso.Absorvedores
ou impingers
(meio líquido)- Identificação das
espécies cultiváveis;- Fraco para estimar efeitos tóxicos
ou alérgicos;- Aplica-se à maioria dos
ambientes;- Os agregados são
dispersos;- Pouco adequado para substituir
- Maioritariamente equipamentos
para colheitas estáticas;
- Colheita curta comparada com a
colheita em filtros;
- Perda das partículas maiores;
- Precisão é pobre;- Permite a Identificação das
espécies;- As amostras podem
ser cultivadas em
diferentes meios;
- Longo tempo de
colheita quando
―impactors‖.- Identificação no ar interior.- Trabalhoso.Em qualquer dos casos referidos, a colheita é efectuada com recurso a bombas de
amostragem (amostradores). Estas bombas devem possuir calibração válida.
Antes de cada colheita os amostradores devem ser limpos com gaze esterilizada, embebida
em álcool etílico a 70% ou em álcool isopropílico a 70%, ou serem submetidos a
esterilização por ozono, ou por UV-C. No caso de utilização de álcool, deve haver o cuidado
de não realizar imediatamente a seguir medições de compostos orgânicos voláteis.Entidades supervisorasEntidade gestora17NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009b) Tempo de Colheita
O tempo de colheita t deve ser estimado por:t (min) V
Q(4)onde Q é o caudal do amostrador, em L/min, e V é o volume pretendido da colheita, em
litros, que geralmente se situa entre 250 e 300 litros de ar.
O volume de ar e, por conseguinte, o tempo de colheita, deve ser optimizado para
ambientes mais, ou menos, contaminados. A densidade adequada para reduzir o erro
associado à contagem deve ser inferior a 5 colónias por cm2, para as bactérias, e de 2
colónias por cm2, para os fungos de acordo com a norma europeia EN 13098:2000 Workplace atmosphere - Guidelines for measurement of airborne micro-organisms and
endotoxin.c) Condições e documentação de colheita
Recomenda-se que as colheitas sejam efectuadas sempre em duplicado, de modo a
minimizar o efeito das flutuações a que os valores estão normalmente sujeitos. Nesses
casos o resultado final deve ser a média das 2 amostras, sendo aceitável apenas se
nenhuma delas ultrapassar o valor máximo de referência; caso contrário, deve ser repetida a
colheita. Deve ser realizado, no mínimo, um branco de campo, por dia (campanha) de
amostragens que sofre os mesmos tratamentos que as amostras, excepto a colheita de ar.
Todos os amostradores, placas de cultura, equipamento, etc. devem ser manuseados
assepticamente para prevenir a contaminação.
Durante o transporte as amostras devem ser mantidas frescas e ao abrigo da luz solar, sem
terem necessariamente que ser refrigeradas.
A documentação deve incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
 Nome da organização e pessoa que faz a colheita;
 Data da colheita;
 Um código único e identificável da amostra;
 Nome e morada do edifício ou fracção autónoma onde se efectua a colheita, ou um
identificador único para preservar a confidencialidade;
 Localização da colheita;
 Tipo e nome do amostrador e tipo e nome do substrato de colheita utilizado, incluindo
o volume do meio de cultura utilizado para amostradores líquidos;
 Início e fim da colheita e/ou duração da mesma;
 Caudal da bomba (L/min);
Entidades supervisorasEntidade gestora18NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009 Volume de ar colhido;
 Acondicionamento da amostra e transporte;
 Condições ambientais (condições atmosféricas no exterior, temperatura, humidade
 Objectivo da colheita;d) Temperaturas de incubação
Em geral, a temperatura mais apropriada para a cultura é aquela que mais se aproxima do
habitat no qual o microrganismo se encontrava antes da colheita (Quadro 5).Quadro 5 - Temperaturas e condições de incubação para microrganismos viáveis (cultiváveis)
Fungos25-27°C
(temperatura ambiente com luz natural)Bactérias ambientais (mesofílicas)25-30°CBactérias com origem nos seres humanos35-37°CBactérias termofílicas50-56°C____________________________________________________________________
As placas das bactérias devem ser incubadas entre 35 e 37°C, já que a maioria das bactérias
isoladas têm origem nos seres humanos. Caso se desconfie da existência de outros
reservatórios ambientais, podem ser consideradas outras temperaturas de incubação.O tempo de incubação deve ser, em média, de 3 a 10 dias para fungos, 3 a 5 dias para
bactérias ambientais e 48 horas para bactérias com origem nos seres humanos.Entidades supervisorasEntidade gestora19NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009e) Meios de cultura
i)BactériasAs amostras devem ser recolhidas num dos seguintes meios de cultura:
 trypticase soy agar (TSA) (também conhecido por soybean-casein digest agar (SCDA))
 casein soy peptone agar (CSPA)
 nutrient agar (NA)
 Plate Count Agar (PCA)Podem ser adicionados antibióticos antifúngicos como a cicloheximida para suprimir o
crescimento de fungos (anexo C da norma EN 13098).
ii)FungosAs amostras devem ser recolhidas num dos seguintes meios de cultura:
 Agar de Extracto de Malte (MEA - Malt Extract Agar)
 Agar dichloran glycerol 18 (DG18) – adequado para fungos xerofílicos
Podem ser adicionados antibióticos para suprimir o crescimento de bactérias (anexo C da
norma EN 13098).f) Pontos de colheita
Os pontos de colheita são determinados de acordo com o anexo V.
Pode não ser realizada a avaliação de bactérias e fungos num determinado ponto se no
mesmo se verificarem cumulativamente as seguintes condições:
i)ausência de queixasii)ausência de fontes prováveis de contaminação microbiológica (p.exemplo carpetes,
aquários, plantas, etc)iii) concentração de PM10 medida inferior a 25% do limite regulamentar
iv) confirmação da não-contaminação microbiológica
mediante verificação de que o valor de concentração
e fungos) no ar insuflado nesse espaço é inferior
microorganismos no ar exterior junto à tomada de ar
realizada durante a visita preliminar.Entidades supervisorasdo sistema de climatização,
de microorganismos (bactérias
ao valor de concentração de
novo. Esta avaliação pode serEntidade gestora20NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009Na escolha dos pontos para verificação da concentração de fungos e bactérias no ar
insuflado referida no ponto iv) anterior, deve ser seguida a ―Metodologia e Procedimentos‖
definidos no Anexo VIII da presente Nota Técnica.
Nas situações em que se apliquem as condições particulares acima referidas, o PQ deve
justificá-las detalhadamente no relatório de auditoria.2) Legionella
a) Amostragem
Um controlo eficaz de Legionella depende da correcta amostragem de água, incluindo
factores relevantes como a escolha da localização da amostra, presença de produtos de
tratamento de águas ou a necessidade de desinfecção do ponto de amostragem.
As recolhas devem ser feitas nos principais locais de risco:
 Sistemas de climatização em que haja produção de aerossóis
 Sistemas de água quente sanitária (AQS), onde a temperatura de armazenamento
seja inferior a 60º C (chuveiros, depósitos);
 Tanques dos humidificadores por pulverização (lavadores de ar) em unidades de
tratamento de ar;
 Tanques de torres de arrefecimento
 Tabuleiros de condensados das UTAs, quando aplicável.
O PQ deve recolher os seguintes dados com a amostragem:
 Equipamento
 Temperatura da água
 Produtos de tratamento
 Dosagem (automática, manual)b) Colheitas
O volume da amostra de água a recolher depende da natureza do sistema de água e do
objectivo da avaliação. Para uma amostra de água na qual se esperem baixas contagens de
Legionella o volume recomendado para a amostra é 1 Litro de água.
Devem ser registados pormenorizadamente a origem e o volume da amostra, a temperatura
da água no momento da colheita, assim como a presença e a natureza de qualquer biocida.
Estes dados devem ser entregues ao laboratório juntamente com as amostras, como meios
Entidades supervisorasEntidade gestora21NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009auxiliares de análise. Por razões analíticas e de segurança, não é recomendado analisar
amostras de proveniência desconhecida ou de águas de circuitos fechados e de processos
industriais, excepto se forem acompanhadas de informação adequada, que inclua dados
sobre os aditivos químicos nelas usados ou os contaminantes provavelmente presentes,
resultantes dos processos.c) Recipientes
As amostras de água (geralmente 1 L) devem ser recolhidas em recipientes de vidro,
polietileno ou semelhantes, apropriados para uso em contacto com água potável. No caso
de acesso difícil a pontos de colheita, é permitida a utilização de recipientes de vidro com
revestimento plástico exterior.d) Colheitas na presença de biocidas
Se a água da amostra tem, ou se suspeita que tenha, um biocida oxidante, deve ser
adicionado no recipiente de recolha um agente neutralizante apropriado, antes ou na altura
O cloro ou outros biocidas oxidantes são neutralizados com a adição de tiossulfato de
potássio ou tiossulfato de sódio na quantidade apropriada.e) Transporte e acondicionamento das amostras
As amostras devem ser entregues ao laboratório num prazo nunca superior a 2 dias, de
preferência no mesmo dia da colheita. Se forem analisadas no mesmo dia da colheita, as
amostras devem ser transportadas em mala térmica, de forma a não sofrer grandes
variações de temperatura, protegidas da luz solar. Caso contrário, as amostras devem ser
transportadas num ambiente frio, idealmente a (5  3) ºC. As amostras de água quente
devem ser arrefecidas imediatamente após a colheita.
Como regra geral, a análise microbiológica deve ser iniciada logo que possível após a
chegada ao laboratório, de preferência no mesmo dia da colheita, principalmente no caso de
haver registo, ou suspeita, de conterem biocida. Contudo, compreende-se que o transporte
das amostras até ao laboratório de análises pode demorar um certo tempo, particularmente
a partir de locais remotos. Nestas circunstâncias, recomenda-se um período de 24 h entre a
colheita e a filtragem da amostra, não devendo ultrapassar 2 dias. As amostras devem ser
acondicionadas a (5  3) ºC.Entidades supervisorasEntidade gestora22NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009f) Número de amostras
As colheitas devem ser efectuadas nos pontos a seguir mencionados.
Rede de água quente sanitária:
 Em cada depósito de produção de água quente sanitária na válvula de despejo;
 No colector de retorno de água quente na sua válvula de despejo.
 Nos terminais de rede –chuveiros, etc., sendo que:
i)a determinação do número de terminais Ni a seleccionar para recolha de
amostras deve ser feita através da expressão seguinte, com arredondamento
para a unidade:Ni  0,75  Nt
Nt -(5)número de terminais de rede na zona em apreço.ii) A fim de garantir a representatividade dos terminais de amostragem, a sua
selecção deve incidir preferencialmente sobre os chuveiros:
- que não tenham funcionamento diário;
- que correspondam ao trajecto mais longo desde o local de produção
da AQS.Torres de arrefecimento e condensadores evaporativos:
 Tanque de recolha da água de arrefecimento;
 Na purga, se existente.
Humidificadores por pulverização ou atomização
 Tanque de recolha de águag) Contagem e identificação de colónias
A contagem e identificação das colónias de Legionella devem ser efectuadas de acordo com
as normas ISO 11731 e ISO 11731-2:2004.Entidades supervisorasEntidade gestora23NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009ANEXO V
MÉTODO DE AMOSTRAGEM (ESPACIAL E TEMPORAL)1) Enquadramento
O presente anexo especifica as proposições que devem ser tidas em conta na definição da
estratégia de amostragem a desenvolver no âmbito das auditorias à QAI especificadas no
n.º 3 do artigo 12.º do RSECE e constitui referência para a definição de elementos mínimos
a considerar na amostragem.2) Definição de zonas de medição no edifício
Para efeito da avaliação dos parâmetros de qualidade do ar interior fixados no RSECE, num
edifício (ou fracção autónoma) objecto de análise, os espaços (ou compartimentos) devem
ser agrupados em zonas de medição nas quais deve ser feita pelo menos uma medição de
cada parâmetro exigido.
Na definição das zonas de medição no edifício, devem ser aplicados os seguintes critérios:
i)Os espaços a agrupar numa mesma zona devem possuir a mesma estratégia de
distribuição de ar e serem servidos pela mesma Unidade de Tratamento de Ar
(UTA) ou, na ausência de UTA’s, pelo mesmo sistema de ventilação. Devem
ainda apresentar:
-Semelhantes tipos e níveis de actividades, de cargas térmicas e de
fontes de emissão de poluentes;
Compartimentação(vedação) o e organização dos espaços
semelhantes;ii) Constituem ainda zonas distintas de medição os espaços dentro de uma zona em
relação aos quais existam registos semelhantes de reclamações/queixas, bem
como espaços com características semelhantes onde existam ocupantes mais
susceptíveis (idosos e crianças).3) Número mínimo de pontos de amostragem / medição em cada zona
O número mínimo de pontos de medida a considerar em cada zona deve ser calculado pela
expressão seguinte, arredondando para a unidade:Ni  0,15  A i
Entidades supervisoras(6)Entidade gestora24NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009onde:
Ni -nº de pontos de medida na zona i (Ni ≥ 1)Ai -área da zona i, em m2.Notas:
Os pontos de medida devem ser escolhidos de forma aleatóriaNo caso de fungos e bactérias deve observar-se o estipulado na alínea f) do ponto 1
do Anexo IVNo que respeita à Legionella deve observar-se o estipulado na alínea f) do ponto 2
do Anexo IV.No caso do radão, os pontos de medida devem ser distribuídos pelos três pisos
habitados de menor cota, de acordo com a seguinte expressão e arredondando para
a unidade:Nj 0.125  A j(7)j2onde:
Nj - número mínimo de pontos de medida no piso de índice j
Aj - área do piso j, em m2
j - índice de numeração do piso, desde o piso habitado de menor cota (j =
1) até o máximo de j = 3.
Contudo, se o piso habitado de menor cota, coincidir com o piso térreo, e neste não
forem registados valores de concentrações acima do valor de concentração máximo
de referência para o radão não será necessário proceder a medições nos dois pisos
Caso o número de pisos habitados parcial ou totalmente subtérreos seja superior a 3,
deve garantir-se o mínimo de um ponto de medição em cada um deles, de
preferência nos espaços próximos dos muros de contenção de terras.4) Determinação dos espaços que devem ser objecto de medição em cada zona
A escolha dos espaços a serem objecto de medição deve ser feita de forma aleatória.Entidades supervisorasEntidade gestora25NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro20095) Definição da localização dos pontos de amostragem/medição
Na localização dos pontos de amostragem devem-se considerar os seguintes critérios:
As medições devem ser efectuadas na zona ocupada do espaço, definida de acordo
com norma europeia EN13779.Os pontos de medida não devem estar a menos de 1 metro das fontes de
contaminação, tais como fotocopiadoras, impressoras ou fumo de cigarros, etc.Todas as medições devem ser feitas ao nível das vias respiratórias, nos pontos que
se julguem mais desfavoráveis para o parâmetro em causa.Os critérios anteriores aplicam-se para a localização da colheita de fungos e
bactérias no ar, excepto no caso da Legionella em que as colheitas devem ser feitas
em água, nos equipamentos definidos na alínea f) do ponto 2 do anexo IV.6) Momento das medições por ponto de amostragem
As medições dos poluentes devem ser realizadas em períodos representativos do perfil
normal de ocupação, utilização ou funcionamento do edifício. Sempre que os edifícios
tenham funcionamento descontínuo, as medições das concentrações de todos os
parâmetros definidos no RSECE devem ser realizadas no período representativo de
ocupação, decorridas duas a três horas após o início do funcionamento dos espaços, ou
quando tenham sido atingidas as condições de equilíbrio, desde que devidamente justificado
através de monitorização contínua.
Relativamente ao radão, e no caso de recolha por métodos passivos, é recomendável que a
amostragem seja iniciada 1 a 3 meses antes da realização da auditoria QAI. No caso da
utilização de detectores sólidos, a medição deverá decorrer imediatamente após o final de
períodos de inactividade do sistema de ventilação ou de funcionamento em regime de
caudal mínimo, normalmente ao inicio da manhã, com integração sucessiva de pelo menos
60 minutos. Deve ter-se em conta que estes equipamentos requerem normalmente períodos
iniciais de estabilização mais longos do que os dos restantes métodos [3].
Numa perspectiva de recomendação, no caso de situações em que a evolução temporal das
concentrações dos poluentes tenda para uma estabilização, a medição deve ter lugar
preferencialmente no período de funcionamento estabilizado.7) Tempo de medição
Recomenda-se, para cada registo de leitura, um período mínimo de 5 minutos para sistemas
de medição portáteis de leitura em tempo real dos parâmetros poluentes. O tempo de
medição nos pontos de amostragem deverá ser representativo do período de ocupação,
tendo em vista a verificação da conformidade das concentrações máximas de referência.Entidades supervisorasEntidade gestora26NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009Considera-se período representativo, o período normal de funcionamento, de preferência
com a máxima ocupação.8) Medições no ar exterior
A medição das concentrações dos poluentes no ar exterior deve ser feita num ponto
representativo, normalmente num local próximo da entrada de ar exterior (ar novo).
Este número deve ser aumentado no caso da existência de eventuais fontes de
contaminação com influência em diferentes UTAs.Entidades supervisorasEntidade gestora27NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009ANEXO VI
TRATAMENTO DE RESULTADOSPara efeitos de verificação da conformidade legal e de preenchimento do certificado SCE, os
resultados das medições efectuadas devem ser tratados no sentido de se obterem os
seguintes valores representativos:
[Parâmetro]MedTMédia temporal das medições realizadas em cada ponto de
amostragem/medição.
CEi,T  ti  CEi,t i
Tsendo T ti(8)CEi ,ti - concentração do poluente gasoso no ponto de amostragem Ei
durante o tempo ti
ti - período de amostragem da medição no ponto Ei
T - tempo total de medição
[Parâmetro]MaxTValor máximo obtido de todos os pontos de amostragem/medição no
edifício[Parâmetro]MaxEValor máximo de todas as médias temporais obtidas para todos os
espaços do edifício/fracçãoComo ―Parâmetro‖ entenda-se a concentração de cada um dos poluentes a medir indicados
no Anexo II da presente Nota Técnica
Parte, ou a globalidade, destes valores representativos devem ser utilizados para efeitos de
verificação da conformidade legal e para registo dos resultados da auditoria QAI no
certificado energético e da QAI (CE). Para a verificação de conformidade, os resultados só
devem ser arredondados no final do cálculo dos parâmetros, devendo o algarismo menos
significativo do resultado ser da mesma ordem de grandeza do algarismo menos
significativo da respectiva concentração máxima de referência. O arredondamento deve ser
feito de acordo com a Norma Portuguesa NP 37:1961- Arredondamento dos valores
numéricos (2ª edição).Entidades supervisorasEntidade gestora28Outubro 2009ANEXO VII
A conformidade legal dos parâmetros medidos deve ser verificada mediante observação das
condições descritas de seguida. Para interpretação dos valores de concentração indicados
como [Parâmetro], deve ser observado o descrito no Anexo VI da presente Nota Técnica.
Como [Parâmetro]MR entenda-se a concentração máxima de referência para cada um dos
poluentes em causa, conforme referido n.º 8 do Artigo 29.º do RSECE. Como [Parâmetro]Ext
considere-se a concentração média temporal do poluente em análise medida no exterior do
edifício.1) PM10, CO, O3, HCHOCritério de conformidade (1):[Parâmetro]MaxT  [Parâmetro]MRPara ser considerado conforme, o critério acima indicado deve ser verificado para todos os
pontos de medição no edifício ou fracção autónoma, para cada um dos poluentes em
avaliação. Caso, numa primeira análise, a condição acima descrita não seja verificada para
um ou mais pontos de medição de cada parâmetro, pode o PQ informar o proprietário que o
edifício tem de ficar sujeito a um PAC-QAI, ou pode efectuar nova medição, recorrendo ao
respectivo método de monitorização de referência para cada parâmetro, indicado no Anexo III,
e considerar os resultados obtidos para a verificação da conformidade legal. Este tipo de
situação deve ser reportado no Certificado Energético (parte descritiva do campo 13) de forma
explícita. Se através da monitorização pelo método de referência se verificarem ainda
excedências, em um ou mais pontos de medição, o edifício deve ser considerado não
conforme, e ficar sujeito a um PAC-QAI.
No caso específico do CO, e relativamente aos pontos de amostragem onde se tenham
inicialmente verificado não conformidades, o edifício poderá ser considerado conforme se as
excedências relativamente às concentrações máximas de referência, durante o período de
ocupação, forem de curta duração, e em doses não prejudiciais à saúde, o que deve ser
verificado através do cumprimento simultâneo das condições apresentadas no Quadro 6. A
verificação destas condições implica o conhecimento da evolução temporal da concentração
do CO ao longo de todo o período de ocupação, o que pressupõe a monitorização contínua
através de um método de medição directa.NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009Quadro 6 - Condições simultaneamente obrigatórias para a verificação do critério (2) para o CO.CondiçãoPeríodo de monitorização
contínua[CO]MedT  90ppm15 minutos[CO]MedT  50ppm30 minutos[CO]MedT  25ppm1 hora[CO]MedT  10ppm8 horasReferência[8, p.77]Caso estas condições não se verifiquem em um ou mais pontos de medição, o edifício deve
ser considerado não conforme e ficar sujeito a um PAC-QAI.2) Radão
Critério de conformidade (1):[Radão] MaxT  [Radão]MRPara se considerar em conformidade, a condição acima indicada deve ser verificada para
todos os pontos de medição no edifício ou fracção autónoma. Numa primeira análise, pode
ser verificada a concentração de radão utilizando detectores passivos, nos pontos de
amostragem definidos de acordo com o descrito no ponto 3 do Anexo V da presente Nota
Técnica. Caso se verifique incumprimento relativamente à concentração máxima de
referência, aconselha-se o recurso ao método de referência, seguindo as mesmas
recomendações metodológicas descritas no ponto acima indicado do Anexo V. Pretende-se,
com esta segunda verificação, eliminar o efeito das radiações, geralmente mais elevadas, que
ocorrem durante a noite (fora do período de funcionamento normal dos edifícios), visto que
nesses períodos existe menor ou nenhuma ventilação nos edifícios. Esta segunda medição
deverá ser a que consta no registo do certificado.
Caso esta condição não se verifique em um ou mais pontos de medição, o edifício deve ser
considerado não conforme e ficar sujeito a um PAC-QAI.
3) CO2Critério de conformidade (1):CO2 MedT  CO2 Ext  Nocup.max
Nocup CO2 Ext  CO2 MRPara se considerar conforme, deve ser verificada a condição acima indicada para todos os
pontos de medição deste parâmetro no edifício ou fracção autónoma.Entidades supervisorasEntidade gestora30NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009Caso, numa primeira análise, a condição acima descrita não seja verificada para um ou mais
dos pontos de medição do parâmetro, o PQ pode prolongar o tempo de medição nesse(s)
ponto(s) de forma a reduzir o erro associado a um curto período de amostragem/medição.
Nestes casos, o período de amostragem/medição deve ser estendido, dentro do período
normal diário de funcionamento do edifício. As excedências devem ser devidamente
registadas no relatório da auditoria e o PQ deve investigar as possíveis causas.
Numa segunda análise dos resultados, já após um eventual prolongamento do período de
medição em alguns pontos, o edifício poderá ser considerado em conformidade se verificar
simultaneamente o critério seguinte:Critério de conformidade (2)CO2 MedT  CO2 Ext  Nocup.max
Nocup CO2 Ext  CO2 MR 1,5Caso este critério não se verifique em um ou mais pontos de medição, ou se o PQ optar por
só considerar o critério de conformidade (1) e este não se verificar, o edifício deve ser
No caso de existirem sistemas de caudal de ar novo variável as expressões anteriores são
substituídas respectivamente por:Critério de conformidade (1a)CO2 MedT  CO2 MRCritério de conformidade (2a)CO2 MedT  CO2 MR 1,54) COVtotaisCritério de conformidade (1)[COVtotais]MaxT  [COVtotais]MRPara se considerar conforme deve ser verificado este critério para todos os pontos de
medição deste poluente no edifício ou fracção autónoma.
Critério de conformidade (2):
Caso o critério de conformidade (1) não se verifique em algum dos pontos de medição, o PQ
deve proceder a uma segunda análise. Para isso devem agrupar-se os espaços em que
houve excedências com base no mesmo tipo de possíveis fontes emissoras de COVs e
proceder-se à avaliação de um espaço representativo para cada um desses grupos, pelo
método de referência referido no Anexo III para este parâmetro, tendo em vista identificar e
quantificar individualmente os COVs (picos dos cromatogramas designados por COVx).
Entidades supervisorasEntidade gestora31NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009O edifício deve ser considerado conforme se, de entre os COVx identificados, se verificar que
não existem substância(s) perigosa(s) ou cancerígena(s) mencionadas nas referências
indicadas no Quadro 7.
Quadro 7 - Referências a consultar para verificação de conformidade dos COVx
 Lista de compostos no Anexo XII da presente nota técnica
 WHO Air Quality Guidelines (1999), Chapter 3.2Caso não se verifique a conformidade, o edifício fica sujeito a um PAC-QAI.
Nos casos de COVx que não constem das referências acima indicadas, o PQ deve obter a
respectiva ficha de segurança e incluir a mesma no relatório de auditoria para que possa ser
considerada para efeitos de elaboração do PAC-QAI.5) Bactérias, fungos e LegionellaCondição de conformidade:[Parâmetro]MaxT  [Parâmetro]MRPara se considerar em conformidade, este critério deve ser verificado para os pontos de
amostragem de microorganismos no edifício ou fracção autónoma, e para cada um
parâmetros microbiológicos.
No caso dos fungos, é ainda condição específica de não-conformidade a verificação de
qualquer das seguintes condições:
a) Existência de crescimento visível de fungos em qualquer superfície
b) Concentração de fungos no interior superior à detectada no exterior
Nos casos em que se verifique a condição b) anterior, o PQ deve também avaliar, na sua
análise, a ocorrência das situações de perigosidade descritas em seguida.
Presença de espécies pouco
comuns(*), desde que:- Misturas de espécies pouco comuns ≥ 150 UFC/m3Presença confirmada(**) de:- Aspergillus fumigatus,- Uma só espécie pouco comum ≥ 50 UFC/m3- Stachybotrys spp. ou outros fungos toxigénicos ou
patogénicos(***)Entidades supervisorasEntidade gestora32NOTA TÉCNICA(*) Espécies de fungos pouco
comunsNT-SCE-02_Versão Outubro2009Quaisquer fungos diferentes de:
que se consideram comuns(**) Por presença confirmada entende-se várias colónias nas duas placas (duplicados)(***) Espécies de fungos
Toxigénicos e/ou patogénicos:Stachybotrys chartarum (S. atra)
Aspergillus versicolor, A.flavus,A. fumigatus e A. niger
Cryptococcus neoformansOs resultados dessas análises devem constar no relatório e no Certificado emitido.Bactérias
No caso das bactérias, é ainda condição específica de não-conformidade a verificação da
seguinte condição:
Concentração de bactérias no interior superior à concentração de bactérias no
exterior em mais do que 300 UFC/m3, nas situações em que a concentração do
parâmetro CO2 verifica no interior a conformidade legal.Legionella
No caso da Legionella, é ainda condição específica de não-conformidade a verificação da
Presença de espécies patogénicas de Legionella sppCaso se verifique qualquer das condições específicas de não-conformidade acima referidas
para bactérias, fungos ou legionella, o PQ deve alertar o proprietário do edifício da(s)
situação(ões) detectada(s) e da sua perigosidade. Estas situações específicas devem constar
no relatório de auditoria, bem como no item descritivo do campo 13 do respectivo Certificado
Energético (CE) e da QAI, isto para além de serem objecto específico de atenção no PACQAI.Entidades supervisorasEntidade gestora33NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009ANEXO VIII
REQUISITOS DE VERIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS
CONDIÇOES HIGIÉNICAS E DA CAPACIDADE DE FILTRAGEM DO
Os PQs devem proceder à verificação do cumprimento dos seguintes requisitos relacionados
com as condições de higiene e com a capacidade de filtragem do sistema AVAC do edifício ou
fracção:
1) Existência de um andar de filtragem composto por, pelo menos, um filtro com
classificação mínima F5 (EN 779) nas seguintes condições:
a. antes das baterias ou permutadores de calor;
b. a seguir a ventiladores com acoplamento aos motores através de correias e
polias; neste caso deve ser garantida a normalização do escoamento,
interpondo, se necessário, secções vazias;
c. a seguir a atenuadores acústicos, dispensando neste caso o referido no ponto
2) Acessibilidade para efeitos de manutenção de todas as unidades de tratamento de ar;
3) Independência permanente do caudal de ar em relação à perda de carga dos filtros;
4) Instalação de todas as baterias de arrefecimento ou quaisquer permutadores onde
seja previsível a condensação, sobre um tabuleiro de recolha e evacuação rápida da
água, o qual deve ter as seguintes características:
a. não permitir a acumulação de água;
b. acesso de ambos os lados, da entrada e da saída do ar no equipamento;
c. equipados com sifões adequados que, durante a paragem ou no funcionamento
da unidade, evitem a entrada de componentes sólidos, líquidos ou gasosos que
possam contaminar o ar;
d. não estar ligado à rede de esgotos do edifício.
5) Concentração superficial das partículas depositadas nas condutas de ar inferior a
7 g/m2. No caso de ensaios realizados após uma operação de limpeza da rede de
condutas e/ou de todas as superfícies em contacto com o ar, esse valor deve ser
inferior a 1 g/m2.
Entidades supervisorasEntidade gestora34NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009Independentemente da realização de qualquer verificação prévia destes requisitos, o
cumprimento efectivo dos mesmos deve ser verificado em contexto de auditoria periódica à
QAI. Esta verificação deve ficar devidamente documentada em relatório fotográfico elaborado
pelo PQ, complementado com quaisquer outras evidências recolhidas para esse efeito.
Para determinar o número mínimo de unidades de tratamento de ar novo (UTAN) a
inspeccionar, devem agrupar-se as UTAN em condições semelhantes de entrada de ar novo e
de constituição. O número mínimo de unidades a inspeccionar não deve ser inferior a 10% do
total do grupo, devendo a sua escolha ser efectuada de modo aleatório. Na rede de condutas
ligada a cada UTAN objecto de inspecção, devem ser inspeccionados pelo menos 5 pontos,
os quais devem incluir condutas rectas, condutas com mudança de direcção e unidades
terminais. Cada piso do edifício deve ter pelo menos um ponto em conduta a ser
inspeccionado. No caso de se verificar sujidade na saída das unidades terminais de difusão, a
rede de condutas e a respectiva UTAN serão seleccionados para inspecção.
A inspecção das UTAN inclui a entrada de ar, as secções de filtragem e os filtros, as baterias
e os permutadores de recuperação de calor, os tabuleiros de recolha e evacuação dos
condensados e os respectivos sifões, as secções de humidificação, os atenuadores de ruído e
os módulos dos ventiladores. Inclui ainda a verificação do funcionamento dos pressostatos
diferenciais de cada filtro.
No caso de instalações com ventiloconvectores ou unidades de indução, devem ser
seleccionadas para inspecção, de forma aleatória, pelo menos uma por cada 50 unidades
instaladas, no mínimo de 2 unidades. Caso sejam constatadas deficiências de manutenção,
este número deve ser incrementado.
Esta inspecção é essencialmente visual e deve ser documentada com fotografias dos
Todas as situações de incumprimento detectadas em auditoria devem:
i)ser objecto de informação explícita do PQ ao proprietário do edifício ou fracção;ii)constar no relatório de auditoria elaborado pelo PQ;iii)estar devidamente registadas no certificado emitido pelo PQ nos seguintes
―Descrição sucinta…‖ no campo 13;―Sugestões de medidas de melhoria‖ associado ao campo 13 e no quadro
resumo das medidas no campo 4:As situações de incumprimento comunicadas ao proprietário ou responsável do edifício ou
fracção, seja no âmbito de preparação e planeamento da auditoria, ou no contexto da sua
realização, devem ser devidamente evidenciadas pelo PQ.
Entidades supervisorasEntidade gestora35NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009ANEXO IX
DETERMINAÇÃO DO GRAU DE LIMPEZA DAS CONDUTAS DE AR
Recomenda-se o Método Clean Test ROBImech ou WintTest da WintClean Air para análise
quantitativa das partículas depositadas nas superfícies dos sistemas de tratamento e
condução do ar.
De acordo com este método, é utilizado um aparelho de aspiração de poeira (aspirómetro)
Bomba de vácuo com caudal de aspiração de 25 L/min (±5%);Mangueira flexível;Cassete normalizada de 3 peças contendo filtros de Ester de celulose de 37 mm e
porosidade de 0,45 µm;Escantilhão de material flexível e aderência magnética com abertura de 100 cm2 e que
permite aspirar a superfície a ser analisada.Entidades supervisorasEntidade gestora36NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009ANEXO X
REGISTO DE RESULTADOSO Certificado Energético e da QAI prevê, no seu campo 13, o preenchimento de alguns
elementos destinados a evidenciar a realização da auditoria à QAI e a situação do edifício ou
fracção autónoma face ao respectivo cumprimento regulamentar.Figura 5 – Campo 13 do Certificado Energético e da QAINo preenchimento dos elementos previstos neste campo, o PQ deve observar as seguintes
1) Data de auditoria
Corresponde à data do relatório da auditoria à QAI elaborado pelo perito.
2) Descrição sucinta da metodologia utilizada,
conclusõesEntidades supervisorasobservações,resultados eEntidade gestora37NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009Alguns dos elementos a considerar pelo PQ no preenchimento deste campo são:
Número de pontos de amostragem no edifícioEventuais condições particulares da auditoria, por exemplo:
existência de indícios de fontes de outros poluentes não abrangidos pelo
RSECEocorrência persistente de valores de concentração de poluentes no exterior
superiores aos valores limite previstos no RSECEPrincipais fontes de poluentes ou causas de má QAI que levem a condições de não
conformidadeNo caso de análise detalhada dos COVtotais, indicação dos principais compostos COVxAs situações de perigosidade associadas à presença de fungos, bactérias e
Legionella, se existiremSituações de incumprimento dos requisitos previstos no Anexo VIII da presente Nota
TécnicaIndicação do estado do tempo (sol, precipitação…)3) Valores concentrações medidas a registar no campo 13 do certificado
Os valores a registar no certificado para os diferentes parâmetros são os indicados de
PM10, CO, O3, HCHO, Radão, COVtotais, Bactérias, fungos e Legionella[Parâmetro]MaxTCO2[Parâmetro]MaxE4) Apresentação de medidas de melhoria nos campos 4 e 13 do certificado
O perito qualificado deve registar as suas propostas de medidas de melhoria relacionadas
com a QAI e com as condições higiénicas e a capacidade de filtragem do sistema AVAC no
certificado da seguinte forma:
No campo 4, mediante uma descrição sucinta mas elucidativa do tipo de medida
proposta, indicando também, sempre que aplicável, uma estimativa do investimento
necessário, das economias de energia associada e/ou do período de retorno previsto
para o investimento.Entidades supervisorasEntidade gestora38NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009Na área de ―Pressupostos e Observações‖ do campo 4, indicando as principais
considerações e limitações assumidas pelo PQ nas propostas que apresenta;No campo 13, mediante uma descrição detalhada de cada medida e dirigida à situação
particular do edifício ou fracção em estudo.No caso de não serem propostas quaisquer medidas de melhoria relacionadas com a QAI e
com as condições higiénicas e da capacidade de filtragem do sistema AVAC, o PQ deve
justificar detalhadamente as razões para tal no campo de ―Observações‖, no final do
certificado.Entidades supervisorasEntidade gestora39NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009ANEXO XI
PLANO DE ACÇÕES CORRECTIVAS DE QAI
A preparação do PAC-QAI é da responsabilidade do proprietário ou do titular do contrato de
locação ou arrendamento do edifício, e nele deve constar, pelo menos:1)
9)Identificação completa do edifício e a sua localização
Identificação e contactos do proprietário do edifício
Identificação do Perito Qualificado (PQ) autor da auditoria que determinou o
incumprimento (Nome e número de registo no Portal SCE da ADENE)
Número de registo do Certificado Energético e de QAI no Portal SCE da ADENE,
incluindo data de registo
Medidas para correcção da(s) situação(ões) de incumprimento:
Descrição da medida, com indicação do(s) poluente(s) alvo
Identificação dos trabalhos a realizar, incluindo materiais/equipamentos a
substituir e/ou instalar
Prazos para execução dos trabalhos e, se aplicável, prazo de obtenção dos
materiais/equipamentos junto dos fornecedores (*)
Identificação do Técnico Responsável pelo Funcionamento (TRF)
Identificação dos técnicos encarregados da manutenção dos sistemas de AVAC
ANEXO I - Cópia do relatório da auditoria QAI que determinou o incumprimento
ANEXO II - Cópia do Certificado Energético e de QAI correspondente à auditoria QAI
que determinou o incumprimento(*) Apresentar um cronograma para a execução dos trabalhos previstos, seguindo, por
exemplo, o modelo apresentado em seguida:
Quadro 8 – Modelo de cronograma das medidas incluída no PAC-QAI
Semana / Mês
Descrição da Medida1234Substituição de filtros de ar
Limpeza de condutas56…x
X…………Entidades supervisorasEntidade gestora40NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009ANEXO XII
NÚMERO MÍNIMO DE COMPOSTOS A INCLUIR NA
ANÁLISE DE COVtotais
Quadro 9 – Lista de compostos orgânicos voláteis totais que constam no Report 19 - Comissão
Europeia e do Joint Research Centre.
Benzeno71-43-280,1Tolueno108-88-3111Etilbenzeno100-41-4136,2m/p – xileno108-38-3/106-42-3139,1/138,3o – xileno95-47-6144N - propilbenzeno103-65-11591,2,4- trimetilbenzeno95-63-6169,41,3,5- trimetilbenzeno108-67-81652 – etiltolueno611-14-3165,2Estireno100-42-5145,2Naftaleno91-20-32184-fenilciclohexano31017-10-0251-31)1)valor do 1-fenilciclohexanoHidrocarbonetos Alifáticos
n-C6 a n-C16
n-hexano110-54-369n-heptano142-82-598,4n-octano111-65-9125,7n-nonano111-84-2150,8n-decano124-18-5174,1n-undecano1120-21-4196n-dodecano112-40-3216,3n-tridecano629-50-5235,4n-tetradecano64036-86-3253,7n-pentadecano629-62-9270,6n-hexadecano544-76-32872-metilpentano107-83-560,33-metilpentano96-14-063,31-octeno111-66-0121,31-deceno872-05-9170,5Metilciclopentano96-37-771,8Ciclohexano100-82-781metilciclohexano108-87-2101CicloalcanosEntidades supervisorasEntidade gestora41NOTA TÉCNICANT-SCE-02_Versão Outubro2009Terpenos
3-careno13466-78-9167alfa-pineno80-56-8156beta-pineno181172-67-3164Limoneno138-86-31702-propanol67-63-082,41-butanol71-36-31182-etil-1-hexanol104-76-71822-metoxietanol109-86-4124-252-etoxietanol110-80-51352-butoxietanol111-76-21711-metoxi-2-propanol107-98-21182-(2-butoxietoxi) etanol112-34-5231Butanal123-72-876Pentanal110-62-3103Hexanal66-25-1129Nonanal124-19-6190-2Benzaldeído100-52-7179metiletilcetona78-93-380metilisobutilcetona108-10-1116,8ciclohexanona108-94-1155,6acetofenona98-86-2202Tricloroeteno79-01-6787tetracloroeteno127-18-41211,1,1-Diclorobenzeno71-55-674,11,4-diclorobenzeno106-46-7173142-62-1202-3Etilacetato141-78-677Butilacetato123-86-4126,5Isopropilacetato108-21-4852-etoxietilacetato111-15-9156,4diisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3pentanodiol6846-50-0ÁlcooisGlicóis / glicol éteresAldeídosCetonasHalocarbonosÁcidos
EsteresOutros
2-pentilfurano3777-69-3>120 (2-tert-butilfurano)THF (tetrahidrofurano)109-99-967Entidades supervisorasEntidade gestora42NOTA TÉCNICAEntidades supervisorasNT-SCE-02_Versão Outubro2009Entidade gestora43All pages:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142InfoSaveLikeShareDownloadMoreNT-SCE-02 Published on Sep 5, 2012 Metodologia para auditorias periódicas de QAI em edifícios de serviços existentes no âmbito do RSECEeng2solutionsFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore