Source: http://docplayer.fi/2746058-Kiintean-polttoaineen-lammitys-kattiloiden-turvallisuus.html
Timestamp: 2017-06-26 21:36:11+00:00
Document Index: 16241815

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS - PDF
Download "KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS"
1 KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS2 Sisältö Johdanto...2 Onnettomuustilastot...3 Eri kattilatyypit ja niihin liittyvät riskit...4 Klapikattilajärjestelmä...5 Hake- ja pellettilämmitysjärjestelmät...6 Lämpökeskuksen sijoittaminen...9 Hormin ja kattilan yhteensopivuus...11 Kattilan valmistus ja asennukset...12 Käyttö, huolto ja kunnossapito...15 Liite 1: Tukesin kyselyt palotarkastajien ja nuohoojien havaintoja...17 Liite 2: Kattiloiden valmistusta ja tarkastusta koskeva lainsäädäntö...18 Lähteitä...19 Johdanto Kiinteän polttoaineen käyttö lämmityskattiloissa on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Biopolttoaineita kuten puuta, haketta, pellettejä ja turvetta käytetään asuntojen lämmityksen lisäksi maatilojen, kauppapuutarhojen sekä teollisuuskiinteistöjen lämmitykseen. Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat yleensä taloudelliset seikat ja ympäristönäkökohdat, mutta turvallisuus jää usein vähemmälle huomiolle. Tukes on tehnyt tämän oppaan kiinteän polttoaineen käyttöön liittyvistä turvallisuusasioista. Oppaassa tarkastellaan puuklapi-, hake- ja pellettilämmitystä. Tarkastelu lähtee elinkaariajattelusta; turvallisuuteen vai- kuttavat niin lämmityskattilan valmistus ja asennus kuin käyttö, huolto ja kunnossapitokin. Oppaan tavoitteena on lisätä käyttäjän tietoja ja osaamista kattilasta ja siihen liittyvistä järjestelmistä, jotta turvallisuus lisääntyisi eikä onnettomuuksia sattuisi. Oppaassa tarkastellaan kattiloita, joiden tehot ovat enintään 1000 kw. Tällaisia kattiloita käytetään esimerkiksi kotitalouksissa, maatiloilla ja teollisuuskiinteistöissä. Näitä kattiloita ei rekisteröidä eikä niille tehdä määräaikaistarkastuksia, jolloin vastuu oikeasta käytöstä, huollosta ja kunnossapidosta on kattilan käyttäjällä. 23 Onnettomuustilastot Tukes seuraa toimialaansa kuuluvia onnettomuuksia ja tutkii vakavimmat tapaukset. Onnettomuudet kirjataan Vaurio- ja onnettomuusrekisteriin (VARO). Tukesin tietoon on tullut vuosina yhteensä 231 painelaitteilla sattunutta onnettomuutta ja vaaratilannetta. Näistä 59 kpl on kiinteän polttoaineen kattiloilla sattuneita takatulitapauksia. Takatulella tarkoitetaan paloa, joka lähtee kattilan tulipesästä ja etenee syöttölaitteiston läpi polttoainevarastoon. Suurin osa näistä onnettomuuksista on sattunut hakekattiloilla, jotka toimivat automaattisyötöllä. Klapikattiloilla sattuvat onnettomuudet ovat johtuneet yleensä paineen ja lämpötilan hallitsemattomasta noususta yli sallittujen arvojen. Yleisimpiä onnettomuuksien syitä ovat olleet mm. turvajärjestelmän puuttuminen tai sen riittämättömyys, laitteen virheellinen toiminta, turvajärjestelmän pettäminen tai puutteellinen asennus. Muita syitä ovat olleet mm. puutteet käytössä, huollossa ja kunnossapidossa tai puutteet järjestelmien eristämisessä. 3 Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus4 Eri kattilatyypit ja niihin liittyvät riskit Hakekattila 4 Kiinteän polttoaineen lämmityskattilat eroavat toisistaan käytettävän polttoaineen ja sen syöttötavan perusteella. Tässä oppaassa tarkastellaan kolmentyyppisiä kattiloita: Käsisyötöllä toimivat kattilat, joissa käytetään polttoaineena halkoja (klapeja). Näissä tehot ovat yleensä enintään 60 kw. Automaattisyötöllä toimivat kattilat, joissa polttoaineena on esim. hake. Näissä tehot vaihtelevat 20 kw:n pienistä omakotitalojen kattiloista isoihin voimalaitoskattiloihin. Automaattisyötöllä toimivat kattilat, joissa poltto aineena on pelletti. Näissä tehot ovat 10 kw kw. Erityyppisillä kattiloilla myös onnettomuusriskit ovat erilaiset. Automaattisyöttöisissä kattiloissa ongelmat liittyvät usein polttoaineen syöttöön, mutta käsisyöttöisessä kattilassa, jossa ei ole erillistä polttoaineen syöttölaitetta, ongelmat liittyvät useimmiten itse kattilaan. Klapikattiloissa on suurin riski ylikuumenemiseen ja paineen nousuun, mutta se on myös mahdollista muissakin kiinteän polttoaineen kattiloissa. Kattiloissa on sen vuoksi oltava toimivat varoventtiilit. Usein kattiloiden riskit liittyvät kattilahuoneen siisteyteen ja kattiloiden kunnossapitoon. Kattilahuoneita käytetään valitettavan usein varasto- ja säilytystiloina, mikä lisää palovaaraa ja vaikeuttaa kunnossapitoa.5 Klapikattilajärjestelmä Lämmitysjärjestelmä muodostuu kattilasta, lämminvesivaraajasta, kalvopaisunta-astiasta, varoventtiilistä ja erilaisista varusteista, kuten venttiileistä ja lämpö- ja painemittareista. Kattilassa lämmitetty vesi johdetaan lämminvesivaraajaan, josta se käytetään käyttöveden ja huoneiden lämmittämiseen. Käyttövesi lämpenee kierukassa, joka on yleensä lämminvesivaraajassa. Kattilan termostaatti estää veden kierron kattilasta varaajaan kylmänä. Kun kattilan lämpötila nousee, aukeaa termostaatti ja ns. latauspumppu alkaa kierrättää vettä varaajan ja kattilan välillä. Klapikattilassa voi olla paljon polttoainetta tulipesässä. Jos klapikattilassa on paljon palavaa puuta, eikä energia siirry lämminvesivaraajaan, kattilan paine ja lämpötila voivat nousta yli sallittujen arvojen. Tähän syynä voivat olla esimerkiksi: Sähkökatkos voi keskeyttää pumppujen toiminnan. Vedenkierto on estynyt kattilan ja varaajan välillä, esim. seuraavista syistä: järjestelmässä on ilmaa, joka estää veden kierron kattilasta varaajaan järjestelmä on jäätynyt. Järjestelmään on laitettu sulkuventtiili kattilan ja varaajan välille estämään takaisin kiertoa, ja se on jäänyt kiinni -asentoon. Lämminvesivaraaja vähentää kattilan ylikuumenemisriskiä. Varaajan avulla saadaan aikaan myös tehokkaampi palaminen ja parempi hyötysuhde. Lämminvesivaraajan kooksi valitaan 0,5 5 m 3 lämmönvarauksen tarpeen mukaan. Vesi laajenee lämmitettäessä. Tämän muutoksen kompensoimiseksi tarvitaan kalvopaisunta-astia. Jos kalvopaisunta-astia ei toimi, järjestelmän paine nousee lämmitettäessä ja sen ylittäessä sallitun paineen, varoventtiilin pitäisi aueta. Varoventtiili suojaa kattilaa suurimman sallitun käyttöpaineen ylittymiseltä. Varoventtiili mitoitetaan siten, että se pystyy puhaltamaan kaiken höyryn/veden, minkä kattila pystyy tuottamaan suurimmalla teholla. Jos varoventtiilin kunnosta ei huolehdita, se voi jumiutua, jolloin kattilan paine voi ylittää sallitun käyttöpaineen. Tällöin kattila voi räjähtää, minkä seurauksena paineaalto rikkoo pahimmassa tapauksessa kattilahuoneen seinä- tai kattorakenteita aiheuttaen vahinkoa omaisuudelle ja vaaraa ihmisille. Puukattiloiden räjähdysvaara voidaan parhaiten torjua kattiloiden ylikuumenemissuojalla, joka estää kattilan lämpötilan nousemisen yli sallittujen rajojen. Uusissa kattiloissa ylikuumenemissuoja on jo yleensä vakiovarusteena. Jos laitteet ovat kunnossa, ei klapikattiloista yleensä ole vaaraa. Laitteiden oikea käyttö ja säännöllinen kunnossapito valmistajan laatimien ohjeiden mukaan ovat välttämättömiä asioita kattilaonnettomuuksien torjunnassa. Klapikattila Lämminvesivaraaja Kalvopaisunta-astia 5 Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus6 Hake- ja pellettilämmitysjärjestelmät Kuljetusruuvi Kalvopaisunta-astia Sulkusyötin Sammutusjärjestelmä Lämpötila-anturi Kuljetusruuvi Hakelämmitysjärjestelmä Automaattisyötöllä toimivia kattiloita, joissa on polttoaineena hake, käytetään useimmiten maaseudulla ja isoissa lämpökeskuksissa. Kattiloita, joissa on polttoaineena pelletti, käytetään enimmäkseen asuinrakennuksissa maalla ja kaupungissa. Automaattisyötöllä toimivissa kattiloissa suurimpana ongelmana on ollut takatuli. Se on yleisempää hake- kuin pellettikattiloissa. Takatuli voi olla kaasumaista tai ns. kytytulta. Kytytuli tarkoittaa sitä, että tuli etenee hitaasti palamalla syöttöjärjestelmään päin. Kaasumainen takatuli aiheutuu siitä, että tulipesään syntyy ylipaine, jolloin kattila alkaa toimia vikasuuntaan (ei piippuun päin). Myös polttoainesäiliön kannen auki jääminen voi aiheuttaa vastaavan tilanteen. Kuuma savukaasu pääsee kulkemaan syöttöjärjestelmää pitkin polttoainevarastoon. Saadessaan lisähappea kaasu voi syttyä räjähdysmäisesti palamaan. Takatulen syntyyn vaikuttavia tekijöitä: Takatulen estämiseen tarkoitetut turvajärjestelmät puuttuvat. Laitteiden (esim. hormin ja kattilan) yhteensopimattomuus ja siitä aiheutuva huono veto. Laiterikko polttoaineen syöttöjärjestelmässä. Häiriö polttoaineen syöttöjärjestelmässä (esim. jatkuva polttoaineen syöttö aiheuttaa kattilan täyttymisen). Sähkökatkon aiheuttama häiriötilanne. Miten takatulen voi välttää? Takatulen esiintymiseen ja sen estämiseen vaikuttavat kaikki kattilan elinkaareen liittyvät asiat: järjestelmän suunnittelu, kattilan valmistus ja asennus sekä käyttö, huolto ja kunnossapito. 6 Takatulen vaara on otettava huomioon etukäteen jo kattilan valmistuksessa ja asennuksessa. Takatulen7 estämiseksi on olemassa erilaisia turvajärjestelmiä. Automaattisyöttöisten kattiloiden polttoaineen syöttölaitteistoissa on suositeltavaa olla kaksi erillistä toisistaan riippumatonta turvajärjestelmää takatulen varalta. Niistä on kerrottu tarkemmin sivulla Kattilan valmistajan asennus- ja käyttöohjeissa pitää olla esiteltynä kaikki kattilaan kuuluvat varusteet. Niistä pitää myös löytyä tarpeelliset tiedot, kuten suojaetäisyydet, yhteensopivuus sekä kokoamisohjeet. Kattilan oikea sijoittaminen ja oikein tehdyt asennukset vaikuttavat olennaisesti laitteiston turvallisuuteen. Oikea käyttö, huolto ja kunnossapito ovat keinoja, joilla torjutaan takatulen vaara. Kattilan ja hormin säännöllinen nuohous on erittäin tärkeää. Turvajärjestelmään liittyvät laitteet on pidettävä toimintakunnossa käyttöohjeiden mukaisesti. Niillä turvataan laitteiston toiminta myös sähkökatkosten aikana. Hakelämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmä muodostuu kattilasta, polttoaineen syöttölaitteista ja siihen liittyvistä turvajärjestelmistä sekä polttoainevarastosta. Hakekattila syöttää polttoainetta energian käytön mukaan. Kun kattilan veden lämpötila laskee, alkaa kattila syöttää haketta. Tämän takia lämpöä ei välttämättä tarvitse varastoida lämminvesivaraajaan, niin kuin klapikattilajärjestelmässä. Lämminvesivaraaja voi olla käytännöllinen silloin, kun lämmöntarve on pieni ja kattila joutuu toimimaan tavallista pienemmällä teholla, esim. kesällä. Kytytulen vaara kasvaa kun polttoaineen syöttö on vähäistä. Hakekattilassa ei ole yleensä itsessään sytytysjärjestelmää, minkä vuoksi tulta joutuu pitämään päällä koko ajan energiatarpeen ollessa hyvinkin vähäistä. Hake ohjataan varastossa erilaisilla kuljettimilla tiettyyn osaan varastoa ja siitä edelleen ruuvilla kattilaan. Usein ruuveja on kaksi. Ruuvien välissä on joko sulkusyötin tai pudotuskuilu. Sammutusjärjestelmän suuttimet ovat yleensä molemmissa päissä kattilan puoleisessa ruuvissa. Ruuvissa on lämpötila-anturi, joka mittaa ruuvin putken lämpötilaa. Jos lämpötila nousee liian korkeaksi, sammutusjärjestelmän suuttimet aukeavat ja sammuttavat ruuvissa syttyneen hakkeen. Sähkökatkos voi aiheuttaa järjestelmään suuren ongelman kattilan ollessa käytössä. Kattilassa saattaa olla vielä palamatonta haketta. Sähkökatkoksen seurauksena polttoaineen syöttö loppuu, jolloin hiipumalla etenevä takatuli tulee mahdolliseksi, ellei sen estämiseksi ole riittäviä turvajärjestelmiä. Myös savukaasujen puhaltimen toiminta loppuu. Jos vesi tulee pumpuilla kaivosta suoraan, eikä järjestelmässä ole lämminvesivaraajaa ja kalvopaisunta-astiaa, sammutusjärjestelmästä häviää paine. Tämän takia sammutusjärjestelmä pitäisikin varmentaa kalvopaisunta-astialla. Kun vesijärjestelmässä on painetta, kalvopaisunta-astia täyttyy vedellä. Kalvopaisunta-astia on yleensä sen kokoinen, että vesi riittää kahteen takatulen sammutukseen. Uudemmissa kattiloissa on pitkälle vietyä automatiikkaa. Yleensä automatiikan säätöön liittyvät asiat on yksityiskohtaisesti selvitetty käyttöohjeissa. Automaattisyötöllä toimivat hakekattilat ovat melko alttiita takatulelle. Kattilan syöttöjärjestelmään liittyvät turvalaitteet eivät yksistään ole riittävä tae paloturvallisuudelle. Kattilaa pitää käyttää ja huoltaa niin, ettei tulipesään pääse tulemaan ylipainetta ja tätä kautta kaasumaista takatulta. Hakevarastossa jousipurkain syöttää haketta ruuville. 7 Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus8 Pellettilämmitysjärjestelmä Pellettilämmitysjärjestelmään kuuluvat pellettikattila ja -poltin, varastosiilo, polttoaineen syöttölaitteet sekä järjestelmän säätöautomatiikka. Lisäksi järjestelmään kuuluu kalvopaisunta-astia ja tarvittaessa lämminvesivaraaja. Kattiloissa on yleensä oma vesitila lämmitysveden ja lämpimän käyttöveden tuottoon, mutta jos lämpimän veden tarve on suuri, on erillinen varaaja tarpeen. Nykyisissä pellettilämmitysjärjestelmissä polttimen ja kattilan toiminta on pitkälti automatisoitu. Pelletin polttoprosessi pudotusputki polttimelle (vapaa pudotus) välivarasto moottori 8 Toimivin järjestelmä saadaan, kun käytetään erityisesti pellettikäyttöön tarkoitettua kattilaa, jossa on riittävän suuri tulipesä ja vesitilavuus ja jonka nuohous ja tuhkanpoisto on helppoa. Myös polttimena kannattaa käyttää erityisesti pelletin polttoon suunniteltua mallia. Poltin valitaan tarvittavan tehon perusteella; omakotitaloissa se on kw. Pellettikattiloissa takatulen riski ei ole niin suuri kuin hakkeella toimivissa kattiloissa. Kuitenkin riski on olemassa, jos sitä ei ole huomioitu kattilan valmistuksessa. Pellettijärjestelmään kuuluvilla laitteilla, kuten sulkusyöttimellä, pudotuskuilun ja ruuvikuljettimen yhdistelmällä ja asianmukaisella polttoainevarastolla onkin suuri vaikutus turvallisuuteen. Laitteistoihin liittyviä turvajärjestelmiä ovat myös sammutusjärjestelmät, joista on kerrottu tarkemmin sivuilla 13. Pelletit varastoidaan erilliseen siiloon lähelle kattilaa. Siilo on yleensä alaspäin kapeneva. Tällöin pelletit valuvat painovoimaisesti siilon pohjalla olevalle ruuvikuljettimelle, joka vie ne edelleen polttimen pudotusputkelle. Siilo voi olla joko sisä- tai ulkotilassa. Sisätilassa varaston on oltava palamattomasta materiaalista rakennettu. annosteluruuvi syöttöputki pellettivarastosta sulkusyötin takapalon estävä turvavyöhyke Huomio! kattilan seinämä ensiöilmaputki sytytysputki pelletti syötetään poltinruuvi puhallin palopäähän alakautta (alasyöttöperiaate) Joissakin pellettikattiloissa takatulen vaara on ratkaistu seuraavasti: Automatiikka annostelee pieniä määriä pellettejä polttimessa olevalle välivarastolle. Sieltä pelletit annostellaan sulkusyöttimen kautta ruuville, joka vie ne polttimen palopäähän. Sulkusyöttimen ja polttimen ruuvien toiminta muodostaa turvavyöhykkeen, joka estää takatulen syttymisen. Pellettisiilossa saattaa olla hengenvaarallisen korkeita hiilimonoksidi- ja heksaanipitoisuuksia. Ongelmat johtuvat pellettien hajoamisesta, mikä on yleisempää keväällä ja kesällä ilman lämmitessä. Varasto kannattaa tuulettaa ennen kuin menee sinne sisälle esim. huolto toimia tekemään. Polttoainesiilossa ei pidä työskennellä yksin! Työskenneltä essä on noudatettava säiliötyöohjeita. Muista myös pölyräjähdysvaara!9 Lämpökeskuksen sijoittaminen Lämmitysjärjestelmää suunniteltaessa kannattaa miettiä hyvissä ajoin sen sijoittamista. Sijoitetaanko kattila oheislaitteineen erilliseen rakennukseen vai asuin- tai talousrakennuksen yhteyteen? Ennen lämpökeskuksen rakentamisesta tai muutostöitä on rakennuslupa-asiat selvitettävä riittävän ajoissa rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Luvan edellyttämät tarkastukset (rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen) on tehtävä ennen lämpökeskuksen käyttöönottoa. Lämpökeskus erillisenä rakennuksena Paloturvallisuuden kannalta erillinen lämpökeskus on paras ratkaisu. Lämpökeskus on sijoitettava erilliseen rakennukseen silloin, jos palon leviäminen muuhun rakennukseen voi vaarantaa henkilöturvallisuutta, kotieläinturvallisuutta tai aiheuttaa suuria taloudellisia vahinkoja. Esimerkiksi maatiloilla lämpökeskuksen on parempi olla erillään eläintiloista. Erityisesti tämä kos- kee kotieläinrakennuksia, joiden pinta-ala ylittää 2000 m 2. Erillisen lämpökeskuksen on oltava vähintään 8 metrin etäisyydellä muista rakennuksista. Suositeltava etäisyys on jopa metriä. Sijoituksessa on otettava huomioon myös mahdollisuus pelastustoimiin. Erillisen lämpökeskusrakennuksen palotekniset vaatimukset ovat kevyemmät kuin sellaisen, joka on osa rakennusta. Kuitenkin myös erillisessä lämpökeskusrakennuksessa kattilatila ja polttoainevarasto paloosastoidaan toisistaan. Palonvaaran lisäksi on otettava huomioon myös kattilaräjähdyksen vaara. Kattilaräjähdyksen vaikutuksia voidaan vähentää kattilahuoneen sijoituksella ja rakenteellisilla ratkaisuilla, lujarakenteisilla seinillä ja kevytrakenteisilla pinnoilla. Lujarakenteiset seinät sijoitetaan muiden rakennusten ja yleisten kulkuväylien suuntaan ja kevytrakenteiset pinnat vaarattomiin suuntiin. Lumikuorman takia kattoa ei yleensä voida pitää kevytrakenteisena pintana. Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus 910 Lämpökeskus rakennuksen osana Lämpökeskuksen katsotaan olevan osa rakennusta, jos se liittyy muussa käytössä olevaan rakennukseen, tai on alle 8 metrin etäisyydellä muusta rakennuksesta. Jos lämpökeskus rakennetaan muun rakennuksen yhteyteen, se osastoidaan omaksi palo-osastokseen. Sekä lämmityskattilatila että polttoainetila on paloosastoitava. Osastoinnin tarkoituksena on estää tulipalon leviäminen rakenteiden läpi. Palo-ovi on pidettävä suljettuna ja sen pitää avautua ulospäin. Kattilan sijoittamisessa on aina otettava huomioon laitekohtaiset suojaetäisyydet sekä käytön ja huollon vaatima tila. Lämmityskattilan palamisilma on johdettava suoraan ulkoa. Jos palamisilmakanava kulkee toisen palo-osaston läpi, pitää kanava paloeristää sen alueella. Polttoaineen syöttölaite läpäisee kattilahuoneen ja polttoainevaraston välisen osastoivan seinän, joten osastoivassa seinässä on sillä kohtaa aukko. Tämä on vaaratekijä takapalotilanteessa, koska lämmityskattilasta syöttölaitteeseen levinnyt palo pääsee aukosta leviämään edelleen polttoainevaraston puolelle. Palon leviämisen estämiseksi on oltava tehokkaat turvajärjestelmät. Teknisen tilan suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon: keskuslämmityskattila ja siihen liitettävät varusteet lämminvesivaraaja ja kalvopaisunta-astia savuhormi ja kattilan liittäminen hormiin korvausilmakanava ja sen tuloreitti laitteiden suojaetäisyydet käytön ja huollon vaatima tila turvallinen poistumistie. Lämpökeskuksen rakenteiden pitää olla palamattomasta materiaalista, samoin lattian. 10 Lämpökeskus, jossa on pellettikattila, on sijoitettu asuinrakennuksen kellarikerrokseen.11 Hormin ja kattilan yhteensopivuus Kattilaa hankittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kattilan ja hormin yhteensopivuuteen. Valmistajien laatimat asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet ovat tärkeässä asemassa. Niistä on löydyttävä tiedot yhteensopivuudesta ja suojaetäisyyksistä sekä nimellistehoarvot ja savukaasujen lämpötilat. Kattilan arvot eivät saa ylittää hormin vastaavia arvoja. Uusi kattila voidaan yhdistää vanhaan hormiin. Kattilan valinnassa tulee tällöin ottaa huomioon hormin koko ja niiden on oltava yhteensopivia keskenään. Keskuslämmityskattiloiden savuhormien koon määrittää kattilan valmistaja. Tiedot löytyvät käyttöohjeista. Myös hormin lämpötilaluokka on otettava huomioon ja hormin kunto on tarkistettava. Jos uusi kattila liitetään vanhaan muurattuun hormiin, on myös hormin pinta-ala tarkastettava. Hormin poikkipinta-alan ja pituuden on oltava riittäviä suhteessa kattilaan (ks. kattilan valmistajan ohjeet). Hormi ja kattila voidaan uusia samanaikaisesti. Kattila yhdistetään yleensä omaan erilliseen savuhormiin. Hormin valinnassa otetaan huomioon kattilan valmistajan ilmoittamat tiedot, kuten palokaasujen lämpötilat, sekä kattilan pitkäaikaislämmityksen vaikutus hormin kestävyyteen. CE-merkintä hormissa kertoo, että tuote on valmistettu ja sen vaatimustenmukaisuus on osoitettu tuotekohtaisessa standardissa ilmoitetulla tavalla. Metallisavuhormin hormikilvessä on puolestaan ilmoitettu korkein savukaasun lämpötila, jonka hormin rakenne muuttumatta kestää. Suurin osa metallisten savuhormien tulipaloista on johtunut kattilan ja hormin yhteensopimattomuudesta. Tehoiltaan liian pieniin savuhormeihin on yhdistetty tehoiltaan suurempia kattiloita. Lisäksi metalliset savuhormit, joita ei ole valmistettu syöpymättömistä materiaaleista, eivät ole ajan mittaan kestäneet kattilan synnyttämiä suuria savukaasun lämpötiloja. Yksi yleinen hormista alkaneen tulipalon syy on kattilan liiallinen lämmittäminen ja liian pienet suojaetäisyydet. Jos kattilassa käytetään käyttöohjeista poikkeavaa polttoainetta, voi hormin lämpötila nousta sallittua korkeammaksi, jolloin suojaetäisyydet eivät riitä. Väärän polttoaineen käyttäminen voi lisätä myös nokipalon riskiä. Huomio! Varmista ennen polttoaineen vaihtoa esimerkiksi hakkeesta pellettiin, että kattila ja savuhormi soveltuvat uudelle polttoaineelle. Tarkista että muurattu savuhormi täyttää keskuslämmityskattilan hormille asetetut vaatimukset. Huolehdi kattilan puhdistuksesta ja hormin säännöllisestä nuohouksesta. Tarkista hormin läpivientien kunto säännöllisesti. Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus 1112 Kattilan valmistus ja asennukset 12 Lämmityskattiloiden valmistukselle on annettu vaatimuksia säädöksissä. Kun vaatimukset täyttyvät yhdessä maassa, voi kattiloita myydä vapaasti Euroopan talousalueella. Valmistaja on vastuussa kattiloiden vaatimustenmukaisuudesta. Kattilat on suunniteltava ja valmistettava siten, etteivät ne vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Lämmityskattilat, joissa on tai joihin voi kehittyä ylipainetta, ovat painelaitteita ja niitä koskee painelaitelainsäädäntö. Kattilat, joissa vesi kuumennetaan enintään +110 C lämpötilaan, on suunniteltava ja valmistettava hyvän konepajakäytännön mukaan. Enintään 1 MW:n lämmityskattiloita ei rekisteröidä eikä niille tehdä määräaikaistarkastuksia. Valmistaja antaa kirjallisen vakuutuksen siitä, että laite täyttää hyvän konepajakäytännön vaatimukset. Jos kattilan käyttölämpötila on suurempi kuin 110 C, tulee kattiloista vaativampia CE- merkittäviä laitteita. Niiden valmistuksessa ja suunnittelussa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia ja sovellettava moduuleja. Kiinteän polttoaineen järjestelmät kootaan pääosin vasta asennuspaikalla, mikä oleellisesti poikkeaa siitä, että valmistaja kokoaa esim. öljykattilat tehtaalla valmiiksi kokonaisuudeksi. Kiinteän polttoaineen kattiloissa asennuksella onkin erittäin suuri merkitys turvallisuuden kannalta. Asennukset on tehtävä valmistajan laatimien ohjeiden mukaisesti. Jotkut valmistajat kouluttavat itse asentajia. Kattilan ja asennuspalvelun hankkiminen tällaiselta valmistajalta onkin suositeltavaa. Asennuksen teettäminen ammattitaidottomalla henkilöllä voi tulla hyvin kalliiksi, kun sen joutuu lopulta kuitenkin korjauttamaan. Kattila ei ehkä toimi kunnolla ja lisäksi se voi aiheuttaa jopa hengenvaaran kattilan käyttäjälle. Kattilan hankkijan muistilista Valitaan osaava suunnittelija ja valmistaja. Tehdään tilaussopimus. Vaaditaan laitteistoon suomen- ja ruotsinkielinen käyttö- ja huolto-ohje. Käytetään asennuksessa ammattitaitoista henkilöä. Laitteistolle varmistetaan jatkuva huolto.13 Klapikattiloiden turvajärjestelmät Uusissa klapikattiloissa on oltava asianmukainen ylikuumenemissuoja. Ylikuumenemissuojana voi olla esimerkiksi jäähdytyskierukka, jonka läpi vesi kulkee kattilan ylikuumentuessa. Toinen vaihtoehto on esim. käyttää laitetta, jolla kattilaveteen tuodaan kylmää vettä ja samalla poistetaan kuumaa vettä. Tämä laite on joko kattilan mukana tai asentaja tilaa sen erikseen. Käyttöohjeissa pitää olla näistä laitteista piirustukset ja myös niiden hankintapaikka. rikkoutumisen. Sammutusjärjestelmän suunnittelussa ja asennuksessa tulee käyttää asiantuntijaa. Käsisammutinhuoltoliikkeen on tarkastettava sammute- ja varasammutesäiliö vähintään kahden vuoden välein. Valmistajan pitää hyväksyttää tarkastuslaitoksella kattilan ylikuumenemisen estoon liittyvät laiteratkaisut. Ilman näiden järjestelmien asennusta kattila ei täytä säädösten vaatimuksia Ylikuumenemissuojalla pyritään estämään kattilan ylikuumeneminen tilanteessa, jolloin tulipesässä on palavaa polttoainetta, lämpöä ei siirry varaajaan ja varolaite ei toimi. Automaattisyöttöisiin laitteis toihin liittyvät turvajärjestelmät Automaattinen polttoaineen syöttölaitteisto on aina suojattava takatulen estämiseksi. Turvallisuutta lisää, jos polttoaineen syöttölaitteistoissa on kaksi erillistä tosistaan riippumatonta turvajärjestelmää takatulen estämiseksi. Niiden pitäisi toimia myös sähkökatkosten aikana. Pienemmissä kattiloissa (alle 30 kw) ei valitettavasti aina ole kunnollista sammutusjärjestelmää. Varastosäiliö on tällöin yleensä pieni ja sitä täytetään käsin. Järjestelmässä on vain yksi ruuvi ja siinä on vahatäytteinen putki sammutussäiliöön. Tällöin on huolehdittava vesisäiliön täyttämisestä ja vahan vaihtamisesta riittävän usein, jotta ne pysyisivät toimintakunnossa. Näissä järjestelmissä on yleistä, että polttoainesäiliö toimii turvajärjestelmänä. Polttoainesäiliön on oltava kannellinen ja ilmatiivis, jotta palokaasujen virtaaminen väärään suuntaan estyy. Polttoainesäiliön ja sen kannen sekä polttoaineen syöttölaitteiden on oltava palamatonta materiaalia. Sammutusjärjestelmä Sulkusyötin Toisena turvajärjestelmänä voi olla sulkusyötin. Sulkusyötin on polttoaineen syöttöjärjestelmässä oleva laite, joka katkaisee suoran yhteyden lämmityskattilan ja polttoainevaraston välillä. Sen tiiviys kannattaa tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kulunut sulkusyötin pitää korjata tai vaihtaa uuteen. Turvajärjestelmiä ovat: Sammutusjärjestelmä Yhtenä turvajärjestelmänä toimii polttoaineen syöttölaitteeseen liitetty sammutusjärjestelmä. Sammutusaineena voi olla vesi tai jauhe. Vesisammutus sopii parhaiten hakelämmitysjärjestelmille. Jauhesammutusjärjestelmä puolestaan sopii parhaiten pellettijärjestelmille, koska niissä sammutusvesi voi aiheuttaa pellettien turpoamisen ja sen seurauksena syöttölaitteiden Sulkusyötin 13 Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus14 Pudotuskuilu ja kaksi ruuvikuljetinta (syöttöruuvi ja siirtoruuvi) sekä vesilukko. Pudotuskuilu on 2-ruuvisen polttoaineen syöttöjärjestelmän osa, jossa polttoaine putoaa siirtoruuvilta syöttöruuville. Syöttöruuvi on polttoaineen siirtoon tarkoitettu ruuvi ja sen putki, joka syöttää polttoainetta tulipesään. Siirtoruuvi (siiloruuvi, varastoruuvi) on polttoaineen siirtoon tarkoitettu ruuvi ja sen putki, joka syöttää polttoainetta polttoainevarastosta syöttöruuville. Käytettäessä yhtä ruuvikuljetinta on toisena turvalaitteena hyvä olla sammutusjärjestelmän lisäksi joko vaatimustenmukainen polttoainesäiliö tai sulkusyötin. Muita turvajärjestelmiä ovat: Lämpöanturi Osana sammutusjärjestelmää oleva lämpöanturi toimii myös polttoaineen syötön katkaisijana jos lämpötila nousee liian korkeaksi. Alipaineanturi Laite, joka mittaa tulipesän alipainetta ja ohjaa savukaasupuhallinta. Liekinvalvontalaite Laite, joka valvoo palamista tulipesässä ja pysäyttää polttoaineen syötön, jos tuli on päässyt sammumaan. Savukaasupuhallin Vedon varmistamiseksi käytettävä puhallin, joka sijoitetaan kattilan ja savupiipun väliin. Savukaasupuhaltimella varustetussa kattilassa on oltava myös toiminnan pysäyttävä ylipainekytkin. Jos takatuli pääsee syntymään, tulipesän palamisilmapuhaltimen on pysähdyttävä, mutta savukaasupuhaltimen on toimittava edelleen. Hakekattilassa on kaksi ruuvikuljetinta, joissa on sammutusjärjestelmä Pudotusputki on pellettilämpökattilan polttoaineen syöttölaitteen osa, joka sulaa takapalon sattuessa ja estää takapalon leviämisen syöttölaitetta pitkin. Pellettikattilan pudotusputki 1415 Käyttö, huolto ja kunnossapito Lämmityskattilan turvallinen käyttö edellyttää, että kattila on turvallinen ja vaatimustenmukainen ja että se on koottu ja asennettu oikein sekä sijoitettu paloturvallisesti. Laitetoimittajan on annettava kattilan käyttöä varten kaikki tarpeelliset tiedot ja ohjeet kirjallisesti ja tarvittaessa järjestettävä käyttökoulutus. Kattilan mukana pitää olla käyttö-ohjeet ja käyttäjän on perehdyttävä niihin. Käyttöohjeissa on oltava ohjeet myös huollosta ja kunnossapidosta sekä tietoja valvonnasta ja tarkastuksista. Lisäksi niissä on kerrottava tyypillisistä häiriötilanteista ja menettelytavoista häiriön sattuessa. Laitteiston mukana on annettava myös turvallisuusohjeet, joissa kerrotaan palo- ja tapaturman vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja opastetaan toimimaan oikein esim. tulipalon uhatessa. Lisäksi käyttäjälle annetaan tarkastuslomakkeet, joiden mukaan laitteet tarkastetaan ja käyttöpäiväkirja, johon tarkastukset merkitään. Joillakin kattilan valmistajilla on tarjolla huoltopalveluja. Huoltopalvelun ostaminen kannattaa, sillä kattilan käyttäjä ei aina huomaa kaikkia puutteita ja poikkeavuuksia. Säännöllinen huolto lisää laitteiston käyttöikää. Hyvin huollettu kattila myös toimii tehokkaammin ja on käytössä turvallisempi kuin huoltamaton laitteisto. Vaikka huolto olisi ulkoistettu, jonkun verran työtä jää käyttäjälle itselleenkin. Vastuu järjestelmän kunnossapidosta on kuitenkin aina sen omistajalla tai haltijalla. Silmämääräinen tarkastus kannattaa tehdä viikoittain ja ohjaus- ja hälytyslaitteiden toimintakokeet aina muutosten jälkeen. Turvallisuuden kannalta olennainen asia ovat toimivat varolaitteet, jotka kannattaa myös tarkastaa säännöllisesti. Vesijärjestelmissä varolaitteet jumiutuvat helposti veden sisältämien epäpuhtauksien takia. Varolaitteen avautumispaineen testaus tulisi tehdä vähintään kahden vuoden välein. Testauksen yhteydessä varoventtiili pitää myös huoltaa, koska huoltamaton varoventtiili jää helposti vuotamaan. Kattilan ja hormin säännöllinen nuohous on erittäin tärkeää. Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että nuohooja käy vähintään kerran vuodessa nuohoamassa savuhormin ja tarkastamassa hormin kunnon. Nuohous on tärkeä osa paloturvallisuutta, Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus 1516 koska nuohottaessa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte poistetaan ja niiden rakenteet tarkastetaan, jotta tulipalon vaaraa ei synny. Nuohoojan käynnin jälkeen kiinteistön savuhormit ovat puhdistetuilta ja tarkastetuilta osin turvallisia ja käyttökunnossa, ja kattilassa syntyvät savukaasut pääsevät esteettä ulos rakennuksesta. Lisäksi nuohous säästää energiaa ja suojelee ympäristöä. Kiinteistön omistajan tai haltian on huolehdittava siitä, että kattila voidaan nuohota esteettä. Sen lisäksi hänen on huolehdittava siitä, että katolla olevalle savupiipulle on esteetön ja turvallinen pääsy. Se tarkoittaa turvallisia ja kiinteästi asennettuja tikkaita ja tarvittaessa kattosiltoja ja nuohoustelineitä. Tuhkanpoistoa ja muuta puhdistusta on käyttäjän tehtävä tarpeen mukaan. Rakennuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava paloturvallisessa paikassa palamisjätettä ja tuhkaa varten palamaton astia, esimerkiksi peltinen kannellinen säiliö. Väärin varastoitu kuuma tuhka aiheuttaa useita rakennuspaloja ja vaaratilanteita vuosittain. Kattilahuone ei ole romuvarasto eikä palavan materiaalin säilytyspaikka. Pelleteistä tai muusta polttoaineesta leviävä pöly lisää tulipalovaraa ja se voi myös haitata valvonta- ja ohjauslaitteiden toimintaa. Mittausja säätölaitteet vaativat myös säännöllistä huoltoa ja puhdistusta. Turvavälineet Kattilahuoneen välittömässä läheisyydessä on oltava vähintään yksi käsisammutin ja pikapaloposti tai helposti käyttöön otettava vesiletku, joka on jatkuvasti kytketty vesijohtoverkkoon. Letkun on oltava niin pitkä, että se yltää polttoainevarastoon. Sammuttimia kannattaa hankkia enemmänkin, jos vedensaanti on epävarmaa. Käsisammutin tarkastetaan vähintään vuoden väliajoin, jos sammutinta säilytetään niin, että se on alttiina kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Muissa tapauksissa käsisammutin tarkastetaan vähintään kahden vuoden väliajoin. Kuva: Nuohousalan keskusliitto Palovaroitin on pakollinen kaikissa asuinrakennuksissa. Varoittimen toiminta kannattaa testata säännöllisesti. Puulämmitteisissä asunnoissa on syytä olla myös häkävaroitin. Varoittimet sijoitetaan asuintiloihin, ei kattilahuoneeseen. 16 Kattilan huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet riippuvat paljon siitä, millaisen kattilan on hankkinut. Vaatimattomampi kattila vaatii enemmän käyttäjän toimenpiteitä, kun taas modernimmassa kattilassa automatiikka hoitaa monia asioita. Joissakin uusimmissa kattiloissa on esim. automaattinen nuohous ja tuhkanpoisto. Vaikka automaatio vähentää käyttäjän toimenpiteitä, ei se tee kattilasta huoltovapaata. Myös automaattisten järjestelmien kunnossapito vaatii säännöllistä huoltoa ja toiminnan tarkkailua. MUISTA! Käytä kattilaa oikeilla arvoilla, jolloin palaminen on puhtaampaa ja tasaisempaa. Polta kattilassa vain siihen sopivaa polttoainetta. Kattilahuoneessa on oltava riittävästi palamisilmaa. Kattilan tulipesään ei saa syntyä liian suurta ylipainetta. Polttoaineen tasainen syöttö. Säännöllinen nuohous ja palotarkastukset.17 Liite 1: Tukesin kyselyt palotarkastajien ja nuohoojien havaintoja Tukes teki kyselytutkimukset palotarkastajille ja nuohoojille kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuudesta ja mahdollisista ongelmista. Kysely lähetettiin 430 henkilölle ja siihen saatiin yhteensä 115 vastausta. Kysely palotarkastajille Kyselyyn osallistuneiden palotarkastajien tekemien tarkastusten määrä vaihteli vuodessa. Palotarkastajien yhteenlasketut tarkastukset olivat 1075 kpl vuodessa. Palotarkastuksissa havaittuja yleisimpiä puutteita olivat: Ongelmat läpivienneissä. Polttoaineen syöttölaitteiden sammutusjärjestelmä on riittämätön. Syöttölaitteiden takatulisuojat ovat puutteelliset. Järjestelmässä oli ollut takatuli. Muita mainittuja puutteita olivat: Hormin nuohous on jäänyt tekemättä. Hormi ei ollut sopiva kattilaan. Vapaat kommentit: Kattilahuoneet tulee rakentaa palonkestäviksi. Kattilan yhteydessä tulee olla lämminvesivaraaja. Pitäisi olla kunnolliset sammutusjärjestelmät. Kysely nuohoojille Kyselyyn osallistuneiden nuohoojien ilmoittamat nuohousten määrät: lämpökeskusta vuodessa. Nuohoojien yhteenlaskettu nuohousten määrä lähes kpl. Nuohouksen yhteydessä havaittuja suurimpia ongelmia: Kuumalle tuhkalle ei ole varattu astioita. Lämminvesivaraaja puuttuu. Kattilahuoneeseen tai polttoainevarastoon on sijoitettu sinne kuulumattomia sähkölaitteita tai muuta tavaraa (=palokuormaa). Kattilaa ei ole puhdistettu. Kattila ei toimi oikein, esim. säädöt. Hormi ei ole sopiva kattilaan. Hormin nuohousta ei ole tehty riittävän usein ja hormi on tukossa. Muita havaittuja ongelmia olivat: Kattilan käyttö- ja huolto-ohjeet ovat puutteellisia nuohouksen osalta. Syöttölaitteiden takatulisuojat ovat puutteellisia. Polttoaineen syöttölaitteiden sammutusjärjestelmä on riittämätön. Siilon täyttöaukon kansi on jätetty auki. Järjestelmässä on ollut takatuli. Kattilahuoneen epäsiisteys. Kalvopaisunta-astiassa on väärä paine. Tee-se-itse -miesten asennukset. Liian pienet savuhormit. Osastoinnissa ongelmia: Ovet on teljetty auki. Korvausilman saanti riittämätöntä. Putkien, sähköjohtojen ja ilmanvaihtokanavien läpivienneissä puutteita. Osastoivien ovien tiiviydessä puutteita. Liitoshormin läpiviennissä puutteita. 17 Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus18 Liite 2: Kattiloiden valmistusta ja tarkastusta koskeva lainsäädäntö Oheisessa taulukossa on tiivistelmä kiinteitä polttoaineita käyttävien kattiloiden lainsäädännöstä ja sen soveltamisalasta. Tukes toimii painelaitesäädösten valvontaviranomaisena. 18 Kattilan arvot Vaatimukset valmistajalle Lainsäädäntö Omistajan muistilista Kaikki kattilat koosta Painelaitelaki 869/1999 riippumatta Paine 1) 0,5 bar (tai T 2) 110 ºC) avoin järjestelmä h 3) 5 m Paine > 0,5 bar, T 110 ºC tai T > 110 C ja V 2 L Klapikattiloille lisävaatimukset Paine > 0,5 bar, T > 110 ºC ja tilavuus yli 2 L ja kaikki laitekokonaisuudet ilman tilavuus rajaa T > 100 ºC ja teho yli 1 MW Painelaite on rakennet tava ja sijoitettava ja sitä on hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Kattilaan ei sovelleta valmistusta tai tarkastusta koskevia vaatimuksia. Painelaitelain yleiset vaatimukset ovat voimassa. Hyvä konepajakäytäntö. Kattilassa tulee olla mukana riittävät käyttöohjeet ja merkinnät. Kattilan suojalaitteiden, varolaitteiden, käyttöohjeiden ja jälkilämmön poistamiseen tarkoitettujen menetelmien on oltava hyväksyttyjä. Kattila on CE-merkittävä ja siitä on laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus ja sen mukana on toimitettava käyttö- ja huolto-ohjeet. Vaurioitumisen, turvavarusteiden muutoksien ja käyttöarvojen muutosten yhteydessä on tehtävä muutostarkastus tarkastuslaitoksen toimesta. Kattila on CE-merkittävä ja siitä on laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus ja sen mukana on toimitettava käyttö- ja huolto-ohjeet. Kattila on rekisteröitävä, sille on tehtävä lakisääteiset määräaikaistarkastukset ja sijoitussuunnitelman tarkastus ja nimettävä käytön valvoja. Painelaitelaki 869/1999 Kauppa ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista 938/ Lisäksi 5 2 mom ja liite I: Olennaiset turvallisuusvaatimukset, kohdat 2.10, 2.11, 3.4 ja 5a ja 5d Kauppa ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista 938/1999 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta 953/1999 Kauppa ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista 938/1999 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös paine laiteturvallisuudesta 953/1999 1) Paine on suurin sallittu käyttöpaine (PS), ks. kattilan valmistuskilpi ja käyttöohjeet 2) T on korkein sallittu lämpötila (TS), ks. kattilan valmistuskilpi ja käyttöohjeet 3) h on avoimen paisuntasäiliön vedenpinnan ja kattilan yläpinnan välinen korkeus Omistaja ja haltija vastaavat käytön turvallisuudesta. Sijoita ja käytä kattilaa turvallisesti. Varmista säännöllinen huolto. Pyydä valmistajalta käyttö- ja huoltoohjeet. Omistaja ja haltija vastaavat käytön turvallisuudesta. Sijoita ja käytä kattilaa turvallisesti. Varmista säännöllinen huolto. Pyydä valmistajalta käyttö- ja huolto-ohjeet. Varmista, että käsisyöttöisen kattilan turvalaitteet ovat sopivat ja testaa ne riittävän usein. Omistaja ja haltija vastaavat käytön turvallisuudesta. Sijoita ja käytä kattilaa turvallisesti. Varmista säännöllinen huolto. Pyydä valmistajalta käyttö- ja huolto-ohjeet ja vaatimustenmukaisuusvakuutus. Varmista, että kattila on CE-merkitty. Vaurioissa ja muutoksissa ota yhteyttä tarkastuslaitokseen. Rekisteröinti ja sijoitussuunnitelman tarkastus käyttöönotettaessa ja määräaikaistarkastukset käytön aikana. Ota yhteyttä tarkastuslaitokseen ennen kattilan käyttöönottoa.19 Lähteitä Säädökset Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista 938/1999 -painelaitteiden valmistusta koskevat säädökset (painelaitedirektiivi) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta 953/1999 -painelaitteiden käyttöä, tarkastusta sekä korjaus- ja muutostöitä koskevat säädökset Pelastuslaki 468/2003 Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta 539/2005 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ohje E9. Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus Määräys E1. Rakennusten paloturvallisuus Standardit SFS-EN Pellet burners for small heating boilers - Definitions, requirements, testing, marking. EN Käsin tai automaattisesti lämmitettävät kiinteän polttoaineen kattilat, joiden antama teho ei ylitä 300 kw. Terminologia, testaus ja merkintä. Motiva Puhakka, Alanen, Kokkonen, Nalkki, Rousku: Pellettilämmitysopas, perustietoa pellettilämmityksestä, Motiva Oy, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2003 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Maatilan paloturvallisuus, Suunnittelijan opas. SPEK, 2008 Alkusammutuskalusto, SPEK, 2007 Työtehoseura Hakelämmityksestä useita palovahinkoja maatiloilla, Työtehoseuran metsätiedote 7/2003 Pellettipolttimet pienkiinteistöjen lämmityksessä, Työtehoseuran metsätiedote 14/2001 Työterveyslaitos Pellettivarastojen ilman epäpuhtaudet ja niiden aiheuttamien vaarojen ehkäiseminen, Työterveyslaitos, Ilpo Ahonen ja Tuula Liukkonen, Työympäristötutkimuksen raporttisarja 32, 2008 Vakuutusyhtiöt Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus. Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto (nyk. Finanssialan Keskusliitto), Kiitokset kuvista ja kuvausmahdollisuuksien järjestämisestä: Ariterm Oy, Kardonar, Nuohousalan Keskusliitto, Kanta-Hämeen Pelastuslaitos Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus20 PL 123 (Lönnrotinkatu 37) HELSINKI puhelin Taitto: Coodi Oy/Paino: Erweko Painotuote Oy Helsinki 10/2009. Kansikuva: Kari Rissa. Kuvat s. 6-10, Lauri Mannermaa. Näytä lisää
Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5. Lisätiedot Toimialan onnettomuudet 2013
Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset Lisätiedot JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN
YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1. Lisätiedot Lämpökeskuskokonaisuus
Lämpökeskuskokonaisuus 1 Laitoksen varustelu Riittävän suuri varasto Varasto kuljetuskalustolle sopiva KPA-kattilan automaatio, ON/OFF vai logiikka Varakattila vai poltin kääntöluukkuun Varakattila huippu- Lisätiedot Käyttöasetus potilassiirtojen
Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen Lisätiedot Palonehkäisyn uudet tuulet
pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten Lisätiedot AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS
AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti Lisätiedot KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520
KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse Lisätiedot Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,
Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat Lisätiedot Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.
Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999) Lisätiedot Kiinteän polttoaineen Arimax-kattilat
Arimax puulämmitys Arimax ja 60 alapalokattilat Arimax 20 yläpalokattilat Arimax 2KP ja KP käänteispalokattilat Arimax 1100 ja 10 lämminvesivaraajat Kiinteän polttoaineen Arimax-kattilat Arimax kiinteän Lisätiedot Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi
Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot Tynnyrissä on mukavaa! 1
ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä Lisätiedot Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus
Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Syttymissyitä Hormeista alkaneet tulipalot kpl kaikista hormeista Teräshormi yläpohjan läpivienti 38 47% Teräshormi seinän läpivienti 18 22% Muuratun hormin Lisätiedot ASENNUSOHJE. ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet
ASENNUSOHJE ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet ja niiden asennus POLTINVARUSTUS Bio- tai muun polttimen asennuksen tarvitaan kattilan poltinsovite silloin kun polttimen koko poikkeaa poltinaukon mitoituksesta. Lisätiedot JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5 Lisätiedot VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS
V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat Lisätiedot WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista, Lisätiedot Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 27.9.2016 Karoliina Meurman Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Ajankohtaisia asioita 1 Palovaroittimet Uusi versio standardista EN 14604 tulossa Ei merkittäviä Lisätiedot ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS
ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia Lisätiedot Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle
Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA Lisätiedot Pellettilämmitysjärjestelmän huolto ja kunnossapito
Nuohooja-lehti 2/2007 Kirjoittajat: - Tytti Laitinen, Jyväskylä Innovation Oy / BENET Bioenergiaverkosto - Reine Piippo, Suomen Pellettienergiayhdistys ry Valokuvat: ks. erilliset kuvaselosteet Pellettilämmitysjärjestelmän Lisätiedot Suljettu paisuntajärjestelmä
Suljettu paisuntajärjestelmä CIREX on teknisesti ja taloudellisesti säröilemätön kokonaisuus Paineenpitopumpulla toimivista paisuntajärjestelmistä on Suomessa pitkäaikainen kokemus. Tällaiset laitokset Lisätiedot Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina Lisätiedot OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT
OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE 4 09430 SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT VAROITUKSET 2 (5) 1. Älä ylitä painesäiliön arvokilpeen merkittyä suurinta Lisätiedot Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne
Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus Lisätiedot PIENTALOJEN OMAVALVONTA
Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos Lisätiedot SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen Lisätiedot KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011
KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS Lisätiedot Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena
Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto- Lisätiedot KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki, Lisätiedot Ajankohtaista säädöksistä
Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo Lisätiedot Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen
Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet Lisätiedot Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet
Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket Lisätiedot TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2
TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, Lisätiedot Maatilan pelastussuunnitelma
Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös Lisätiedot KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS
KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto... Lisätiedot 004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla Lisätiedot TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje
TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin Lisätiedot Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO
Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta Lisätiedot ARITERM ON KOTIMAINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VALMISTAJA
PELLETTILÄMMITYS Biomatic+ pellettilämmityskeskukset Biomatic pellettikattilat BeQuem ja Axon pellettipolttimet Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS300 pellettisiilo 1 SISÄLLYSLUETTELO 3 Ariterm Oy 4-5 Yleistä Lisätiedot HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja
HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle. Lisätiedot Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän toimintaperiaate Atexonin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä estää. Miksi pöly räjähtää?
Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän toimintaperiaate Atexonin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä estää pölyräjähdykset sekä tulipalot havaitsemalla ja sammuttamalla kipinät automaattisesti. Pieni Lisätiedot Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu
2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta Lisätiedot PELLETTILÄMMITYS. Biomatic+ pellettilämmityskeskukset BeQuem ja Axon pellettipolttimet Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS300 pellettisiilo
PELLETTILÄMMITYS Biomatic+ pellettilämmityskeskukset BeQuem ja Axon pellettipolttimet Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS300 pellettisiilo 1 PELLETTI Puhdas, suomalaisessa metsässä syntynyt energianlähde. Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 K
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 K 1. YLEISTÄ Arimax 240 ja Arimax 240 k ovat taloudellisia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä yläpaloisia puukäyttöisiä keskuslämmityskattiloita. Lämmitys Lisätiedot Puu pintamateriaalina_halli
1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää Lisätiedot CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.
AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49 Lisätiedot Paloturvallisuuden huomioiminen vanhassa asuinrakennuksessa
Paloturvallisuuden huomioiminen vanhassa asuinrakennuksessa Yleistä Ohje on laadittu yksityisessä omistuksessa oleviin kohteisiin, joiden pääasiallinen käyttötapa on asuinrakennus. Vanhoille asuinrakennuksille Lisätiedot PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET
PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö Lisätiedot Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa
Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen Lisätiedot Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta
Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuutta edistävä tiedotus- ja neuvontahanke Perttu Leppänen Taustaa Tampereen teknillisellä yliopistolla Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. ARIMAX kW Rappuarinakattila
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 700-3000kW Rappuarinakattila SISÄLLYSLUETTELO Järjestelmäkuvaus... 4-6 Käyttö ja huoltotoimenpiteet...7 Turvajärjestelmät takapalon varalta... 8-9 Huolto...10 Tekniset tiedot...11 Lisätiedot Puukattilat Puhdasta lämpöä
www.jäspi.fi Puukattilat Puhdasta lämpöä Jäspi Econature 40 Jäspi YPV 40 Jäspi Stoker 40 Jäspi Ecopuu 25 Puukattila lämmitysjärjestelmänä Puulämmityksessä käytettävä puu (halko,klapi) on kotimainen, edullinen, Lisätiedot IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -
MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Lisätiedot ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE
ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: Lisätiedot Kuljetussäiliön räjähdys
Muistio 1 (5) 24.5.2012 Kuljetussäiliön räjähdys 13.10.2011 Yleistä Paineella tyhjennettävä ja täytettävä kuljetussäiliö repesi tyhjennyksen yhteydessä 13.10.2011. Turvallisuus- ja (Tukes) sai tiedon räjähdyksestä Lisätiedot Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Ariterm 240 yläpalokattila PUULÄMMITYS
Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Ariterm 20 yläpalokattila PUULÄMMITYS SISÄLLYSLUETTELO ARITERM OY... 2 PERUSTIETOA PUULÄMMITYKSESTÄ... 3 LAITTEISTON VALINTA... ARITERM 35+ JA 60+ Lisätiedot Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.
EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp). Lisätiedot Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje
OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä Lisätiedot www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita
www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita 1 Vähemmän päästöjä ja miellyttävää lämpöä tulisijasta 1. Käytä kuivaa polttopuuta 2. Hanki tutkittu, tehokas ja Lisätiedot SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Lisätiedot www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Lisätiedot PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä
sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely Lisätiedot Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö
Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (928/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset Lisätiedot PALOTURVALLINEN TALLI
PALOTURVALLINEN TALLI Yhteenveto HevosAgron järjestämän tiedotustilaisuuden (15.9.2012 Oulussa) Juhani Savolaisen Paloturvallinen talli -luennosta. Keskeisimpiä tallipalojen syttymissyitä ovat Sähkölaitteet Lisätiedot Korjausrakentamisen turvallisuus
Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta... Lisätiedot PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA
PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut, Lisätiedot Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista: Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA, Lisätiedot Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta ylitarkastaja Jari Knuuttila Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) SSTY:n EMC-seminaari 4.10.2016 Royal Lisätiedot ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012
ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Lisätiedot Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen
Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen J. Nuosmaa Oy Energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten lämmitysjärjestelmien moniosaaja Lämmitysjärjestelmän räätälöinti ammattitaidolla Maailman Lisätiedot ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN
ECOPUU 25 ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN SISÄLLYS 1. TEKNISET TIEDOT... 3 2. TOIMINTASELOSTUS... 4 3. KATTILAN ASENNUS... 4 4. KATTILAN KÄYTTÖ... 7 5. KATTILAN PUHDISTUS... 8 6. KATTILAN Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus Lisätiedot Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita
Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Eija Alakangas, VTT Biohousing & Quality Wood Älykäs Energiahuolto EU-ohjelma 1. Puu kuivuu. Vesihöyry vapautuu. 2. Kaasumaiset palavat ainekset vapautuvat Lisätiedot HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje
0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue Lisätiedot Käytä tulisijaasi oikeinkampanja
Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojien opintopäivä 2012 29.11.2012 Maria Myllynen 1 Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojat opastavat käyttämään oikein tulisijaa. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää Lisätiedot Sisäasiainministeriön määräys A:60
Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut Lisätiedot Käyttöohje XKM RS232. fi-fi
Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700 Lisätiedot pilkekattilan käyttäjälle
1 pilkekattilan käyttäjälle Pilkkeen laatu ratkaisee PIKAVINKIT Pilkkeet eli klapit ovat uusiutuvaa energiaa. Oikein käytettynä niiden hyödyntäminen on taloudellista ja ympäristöä säästävää. Suuri osa Lisätiedot STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet
{ STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1 Lisätiedot KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI
KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044 Lisätiedot Lämpötekniikkaa hakkeelle ja puupelletille. Anssi Kokkonen
Lämpötekniikkaa hakkeelle ja puupelletille Anssi Kokkonen 28.11.2016 Kaikki lähtee kunnon polttoaineesta! Pellettilämmityslaitteistot AvainEnergia Oy Länsikatu 15, 80110 Joensuu www.avainenergia.fi Polttoaineen Lisätiedot KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500
KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun Lisätiedot Maatilan hakelämmitys turvallista tietyin edellytyksin
TTS:n tiedote Metsätyö, -energia ja yrittäjyys 2/2012 (756) BIOENERGIA Maatilan hakelämmitys turvallista tietyin edellytyksin Riitta Backman, Jyrki Kouki, Liisa Lahdensaari-Nätt, Kari Vuorio, TTS Juhani Lisätiedot Uloskäytävät ja lukitukset
2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen... Lisätiedot Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko
Katsaus säädöstilanteeseen Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Palovaroitinasetus (1/2) Lausuntokierros päättyy 15.12.2008 www.pelastustoimi.fi/valmisteilla Tavoite Lisätiedot HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen
HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat Lisätiedot PALONTUTKINTA MAATALOUDENTUOTANTORAKENNUSTEN PALOT
PALONTUTKINTA MAATALOUDENTUOTANTORAKENNUSTEN PALOT 2014-2015 Teemaisäntä: Jokilaaksojen pelastuslaitos Teematutkinta keskittyy: Navetta, sikala, kanala yms. Eläinsuoja, ravihevostalli, maneesi yms. Lähtökohta Lisätiedot Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo
Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta Lisätiedot OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE
OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä Lisätiedot Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa Lisätiedot LÄMMINILMAPUHALLIN HKP