Source: http://docplayer.cz/137149068-Prukaz-energeticke-narocnosti-budovy.html
Timestamp: 2019-10-14 11:00:19+00:00
Document Index: 46819940

Matched Legal Cases: ['zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406']

Emilie Lucie Tomanová
1 Ing. Tomáš Peterka Zakázka číslo: ZAK Tp Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů Bytový dům Korycanská 855/ , Praha katastrální území Čimice [730394] parc. č. 436/13 Energetický specialista Ing. Tomáš Peterka Číslo oprávnění: 1700 Evidenční číslo Datum vydání Verze dokumentu První vydání Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.
2 Ing. Tomáš Peterka Zakázka číslo: ZAK Tp 1. SEZNAM PODKLADŮ [1] Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov [2] ČSN ( ) Tepelná ochrana budov Část 1: Terminologie [3] ČSN ( ) Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky [5] ČSN ( ) Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin [5] ČSN ( ) Tepelná ochrana budov Část 4: Výpočtové metody [6] ČSN EN ISO ( ) Tepelné chování budov Přenos tepla zeminou Výpočtové metody [7] ČSN EN ISO Energetická náročnost budov [8] Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií [9] Projektová dokumentace skutečného provedení, S.O.K. stavební, s.r.o., 09/ STRUČNÝ POPIS BUDOVY Jedná se o bytový dům obdélníkového půdorysu se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Poslední nadzemní podlaží je ustupující. V bytovém domě se nachází celkem 23 bytových jednotek. Podzemní podlaží je určeno pro garážové parkování a pro technické zázemí domu. Obvodové stěny 1.PP jsou železobetonové tl. 250 mm a 300 mm a jsou opatřeny tepelnou izolací XPS tl. 60 mm, resp. 100 mm. Obvodové stěny nadzemních podlaží jsou železobetonové a z cihelných bloků Porotherm tl. 300 mm, opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 80 mm, resp. 120 mm. Zateplení podlahové konstrukce 1.NP nad suterénem je provedeno tepelnou izolací XPS tl. 50 mm. Tepelnou izolaci ploché střechy tvoří EPS tl. 140 mm. Tepelnou izolaci terasy tvoří desky EPS a XPS průměrné tl. 120 mm. Výplně jsou plastové s izolačním zasklením. 3. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY Zdrojem vytápění a ohřevu TV je výměníková stanice Pražská teplárenská a.s. 4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Osvětlení místností je zajištěno žárovkovými, zářivkovými, případně úspornými LED svítidly s manuálním spínáním, rozděleným po jednotlivých místnostech. Větrání místností je přirozené okny. 5. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 5.1 Stavební prvky a konstrukce: V této kategorii není navrhováno žádné opatření. 5.2 Technické systémy budovy: V této kategorii není navrhováno žádné opatření. 5.3 Obsluha a provoz systémů: V této kategorii není navrhováno žádné opatření. 5.4 Ostatní: V této kategorii není navrhováno žádné opatření. 5.5 Doporučení k realizaci a zdůvodnění Na základě posouzení nebylo nalezeno opatření, které by vedlo ke snížení energetické náročnosti budovy a zároveň by splňovalo všechna posuzovaná kritéria (technickou, funkční a ekonomickou vhodnost). Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Korycanská 855/10, Praha katastrální území Čimice, parc.č. 436/13
3 Identifikační číslo dokumentu: PROTOKOL PRŮKAZU ZAK Tp Evidenční číslo z databáze ENEX: Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Praha, Korycanská 855/10, Katastrální území: Parcelní číslo: 436/13 Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): 2005 Vlastník nebo stavebník: Společenství vlastníků Korycanská 855 Adresa: Korycanská 855/ Praha IČ: Tel./ neuvedeno neuvedeno / neuvedeno Rodinný dům Bytový dům Typ budovy Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu Jiné druhy budovy: Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 5 351,5 [m 2 ] 2 016,9 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,38 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 1 723,0 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 3
4 Druhy (energonositelé) užívané v budově Hnědé uhlí Topný olej Kusové dřevo, dřevní štěpka Zemní plyn Černé uhlí Propan-butan/LPG Dřevěné peletky Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50% včetně, nad 50% do 80%, nad 80% Energie okolního prostředí (např. sluneční ) účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4
5 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z1) Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla hodnota U N,rq,j Splněno Činitel teplotní redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla H T,j [m 2 ] [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K)] (ANO/NE) [-] [W/K] VYP-1 Výplně plastové s izolačním zasklením - z VYP-2 Výplně plastové s izolačním zasklením - j VYP-3 Výplně plastové s izolačním zasklením - v VYP-4 Výplně plastové s izolačním zasklením - s VYP-5 Vchodové dveře - j STN-10 Obvodová stěna ŽB300 + MW120 STN-11 Obvodová stěna PTH300 + MW120 STN-12 Obvodová stěna ŽB300 + MW80 STN-13 Obvodová stěna PTH300 + MW80 PDL-14 Podlaha nad exteriérem STR-15 Střešní konstrukce_140 mm EPS STR-16 Terasa_XPS tl. 120 mm 172,7 1, ,00 259,10 14,4 1, ,00 21,60 111,9 1, ,00 167,79 9,6 1, ,00 14,40 3,6 1, ,00 6,12 112,6 0, ,00 34,35 188,7 0, ,00 45,66 12,0 0, ,00 5,17 474,9 0, ,00 148,65 30,9 0, ,00 17,79 376,7 0, ,00 87,02 82,4 0, ,00 19,93 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5
6 Přirážka na tepelné vazby ΔU em = 0,05 [W/(m 2 K)] PDL Podlaha 1.NP/1.PP_50 mm XPS Přirážka na tepelné vazby ΔU em = 0,05 [W/(m 2 K)] ,52 426,5 0, ,63 144, ,54 Celkem 2 016, ,53 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). Konstrukce nevytápěného prostoru (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR Z2) VYP-1 2-EXT Výplně plastové s izolačním zasklením - z VYP-3 2-EXT Výplně plastové s izolačním zasklením - v Plocha A j Součinitel prostupu tepla Vypočtená hodnota U j hodnota U N,rq,j Splněno Činitel teplotní redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla H T,j [m 2 ] [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K)] (ANO/NE) [-] [W/K] 1,8 1, ,00 2,70 3,6 1, ,00 5,37 VYP-6 Garážová vrata - s 2-EXT 9,8 2, ,00 22,61 STR-17 2-EXT Stropní konstrukce nad 1.PP Přirážka na tepelné vazby ΔU em = 0,05 [W/(m 2 K)] STN(z)-7 2-ZEM Suterénní stěna ŽB250 + XPS100 6,5 0, ,00 3, ,09 74,4 0, STN(z)-8 2-ZEM Suterénní stěna ŽB300 + XPS100 STN(z)-9 2-ZEM Suterénní stěna ŽB250 + XPS60 82,5 0, ,6 0, ,16 181,86 PDL(z)-18 Podlaha na zemině 2-ZEM 433,2 2, Přirážka na tepelné vazby ΔU em = 0,05 [W/(m 2 K)] ,12 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 6
7 PDL Podlaha 1.NP/1.PP_50 mm XPS Přirážka na tepelné vazby ΔU em = 0,05 [W/(m 2 K)] 426,5 0, ,63-144, ,54 Celkem 1 111, ,24 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota θ im,j Objem zóny V j hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] zóna 1 - Bytový dům 20,0 5351,49 0,50 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ANO/NE) Budova celkem 0,53 0,50 NE Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b). B) technické systémy b.1.a) vytápění budova/zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění tepelný výkon výroby zdrojem tepla 2) η H,gen / COP H,gen distribuce na vytápění η H,dis sdílení na vytápění η H,em (-) (-) [%] [kw] [%] / [-] [%] [%] budova x 1) x x x 80 / Z1 CZT 1 CZT - OZE<=50% / Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu, 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 7
8 b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění budova / zóna Typ zdroje výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn (-) [%] nebo [-] [%] nebo [-] (ANO/NE) Z1 CZT 1 - Centrální zásobování teplem Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.2.a) chlazení budova / zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení chladicí výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen distribuce na chlazení η C,dis sdílení na chlazení η C,em (-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%] budova x x x x b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení budova / zóna Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn (-) [-] [-] (ANO/NE) Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.3.) větrání budova / zóna Typ větracího systému Energonositel Tepelný výkon Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání elektrický příkon systému větrání objemový průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru systému nuceného větrání SFP ahu (-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /h] [Ws/m 3 ] budova x x x x x x x 1750 Z2 VZT 1 - odvodní elektřina 100 0, DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8
9 b.4.a) úprava vlhkosti vzduchu - vlhčení budova / zóna Typ systému vlhčení Energonositel elektrický příkon tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen (-) (-) [kw] [kw] [%] [%] budova x x x x x 70 Z b.4.b) úprava vlhkosti vzduchu - odvlhčení budova / zóna Typ systému odvlhčení Energonositel elektrický příkon tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení chladící výkon zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen (-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%] budova x x x x x x 65 Z b.5.a) příprava teplé vody (TV) budova / zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen / COP W,gen 2) Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody vztažená k délce rozvodů teplé vody Q W,dis (-) (-) [%] [kw] [litry] [%] / [-] [kwh/(lden)] [kwh/(mden)] budova x 1) x x x x 85 / - 70 (50) 0,1500 TV 1 (Z1) TV sys 1 CZT - OZE<=50% 100 CZT-1 [-] - CZT-1 [-- -] Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu, 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 9
10 b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody budova / zóna Typ systému k přípravě teplé vody zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn (-) [%] nebo [-] [%] nebo [-] (ANO/NE) TV 1 (Z1) CZT 1 - Centrální zásobování teplem Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.6) osvětlení budova / zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx (-) [%] [kw] [W/(m 2 lx)] budova x x x 0,05 Zóna 1 Bytový dům 100 P n = 2,495 0,05 Zóna 2 Suterén 100 P n = 0,195 0,01 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově budova/zóna Vytápěná EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčení Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Pro budovu i dodávku mimo budovu Z1 Z2 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 10
11 b) dílčí dodané ř. Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova (1) Potřeba [kwh/rok] (2) Vypočtená spotřeba [kwh/rok] ,9 473, (3) Pomocná [kwh/rok] 428,07 466,87 62,68 74, (4) Dílčí dodaná (ř.4) = (ř.2) + (ř.3) [kwh/rok] ,9 473, (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m²rok)] 93,13 53,08 0,69 0,27 48,52 40,69 8,20 8,20 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 11
12 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové Faktor neobnovitelné Celková Neobnovitelná jednotky [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] Kogenereční jednotka EP CHP teplo Kogenereční jednotka EP CHP elektřina Fotovoltaické panely EP PV elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové a neobnovitelné podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové Faktor neobnovitelné Celková Neobnovitelná [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] elektrická ,67 3,2 3, , ,01 CZT - OZE<=50% ,54 1,1 1, , ,54 Celkem ,21 x x , ,55 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) budova ,68 [kwh/rok] (7) budova ,21 (8) budova 150,54 [kwh/(m 2 rok)] (9) budova 102,23 Splněno (ANO/NE) ANO DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 12
13 f) požadavek na neobnovitelnou energii (10) budova ,48 [kwh/rok] (11) budova ,55 (12) budova (ř.10 / m 2 ) 177,52 [kwh/(m 2 rok)] (13) budova (ř.11 / m 2 ) 119,80 Splněno (ANO/NE) ANO g) hodnocené budovy (14) Celková [kwh/rok] ,54 (15) Obnovitelná (ř.14-ř.11) [kwh/rok] ,99 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 8,48 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum zpracování analýzy Zpracovatel analýzy povinnost vypracovat energetický posudek NE Energetický posudek energetický posudek je součást analýzy datum vypracování energetického posudku - NE zpracovatel energetického posudku - DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 13
14 Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaná dodaná Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné [MWh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] Stavební prvky a konstrukce budovy: OP S Technické systémy budovy: vytápění chlazení větrání úprava vlhkosti vzduchu příprava teplé vody osvětlení Obsluha a provoz systémů budovy: Ostatní - uveďte jaké: Celkově 176,15 0,0 0,0 Posouzení vhodnosti doporučených opatření Opatření Stavební prvky a konstrukce budovy Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní - uvést jaké Technická vhodnost ANO ANO ANO NE Funkční vhodnost ANO ANO NE NE Ekonomická vhodnost NE NE NE NE Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel navržených doporučených opatření Energetický posudek Na základě posouzení nebylo nalezeno opatření, které by vedlo ke snížení energetické náročnosti budovy a zároveň by splňovalo všechna posuzovaná kritéria (technickou, funkční a ekonomickou vhodnost) Ing. Tomáš Peterka Energetický posudek je součástí posouzení navržených doporučených opatření Datum vypracování energetického posudku - NE Zpracovatel energetického posudku - DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 14
15 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou - Splňuje požadavek podle 6 odst Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy - Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) - - Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) - - Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) - - Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje - - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - Budova užívaná orgánem věřejné moci - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - Prodej nebo pronájem budovy nebo její části - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii C Jiný účel zpracování průkazu - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Ing. Tomáš Peterka Číslo oprávnění MPO 1700 Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Zdroj informací Zdroj informací DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 15
16 Korycanská 855/10, k.ú , p.č. 436/ , Praha Bytový dům DEKSOFT - programy pro stavebnictví 16
17 Ing. Tomáš Peterka 1700 Ibišková 636, , Květnice (+420) / číslo dokumentu: ZAK Tp DEKSOFT - programy pro stavebnictví 17
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb.) Novostavba rodinného domu č.p. 780/31; k.ú. Senec u Plzně [793 612]; obec: Zruč-Senec Zpracoval: Ing. arch. Lubomír Korčák energetický
program ENERGETIKA verze STUDNICE 23 , STUDNICE U ROKYTNA Bytový dům DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1
STUDNICE 23, STUDNICE U ROKYTNA Bytový dům 2112.96 0.30 2223.48 68 115 103 172 126 116 137 229 344 205 344 379 273 459 342 573 281.0 843.1 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.35 0.35 0.00 51.4
Čs. armády 154, k.ú , p.č. 2812, , Příbram Příbram IV Bytový dům
Čs. armády 154, k.ú. 735426, p.č. 2812, 2813 261 01, Příbram Příbram IV Bytový dům 2403.4 0.37 2166.9 58 61 75 87 91 102 116 122 161 131 174 182 232 243 291 304 222.1 348.4 DEKSOFT - programy pro stavebnictví
dle zákona o hospodaření energií: č. 406/2000 Sb. vč. pozdějších změn: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. vč. pozdějších změn Rodinný dům Praha, Krohova 2251/31,
Ing.arch. Lukáš Svoboda Zakázka číslo: 376 Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU číslo dokumentu: Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy
PROTOKOL PRŮKAZU číslo dokumentu: 35-2016 Účel zpracování průkazu Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhláška č. 78/2013 Sb.) Budova: Rodinný dům Místo: Na Stráni 121, 353 01 Valy Objednatel: Blanka Renye-Nováková Tepelská 884/15 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice Vypracoval:
Nad Mlýnským Rybníkem 334, k.ú , p.č , Dobřejovice Rodinný dům
Nad Mlýnským Rybníkem 334, k.ú. 627640, p.č. 440 251 01, Dobřejovice Rodinný dům 581.31 0.81 250.5 81 84 118 121 125 135 157 137 162 167 242 250 323 334 404 417 33.9 39.2 DEKSOFT - programy pro stavebnictví
BUILDOG s.r.o. Zakázka číslo: PEN-RD-Karlova_Huť-Smrz Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov
Ing.arch. Lukáš Svoboda Zakázka číslo: 238 Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
Ing. Bořivoj Pšeničný Zakázka číslo: 0218 Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
Zakázka číslo: 11-2017 Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů