Source: http://kerofiamma.it/1/estintori_antincendio_1069202.html
Timestamp: 2019-10-16 04:26:37+00:00
Document Index: 96182852

Matched Legal Cases: ['art. 1688', 'art.22064', 'art.22064', 'art.1688', 'art.22031', 'art.21063', 'art.0012', 'art.0014', 'art.20307']

Home » Estintori Antincendio
KEROFIAMMA ti assiste nella fornitura, consegna, manutenzione dei presidi antincendio. Per presidi antincendio si pensa subito all’estintore e la maggior parte delle aziende inseriscono gli esitntori in azienda. Ma solo con l’estintore in azienda non sono a norma! Le luce di emergenza sopra alla porta di ingresso fa parte dei presidi antincendio da fare controllare ogni 6 mesi dalla azienda di manutenzione esterna per esempio.
- Estintore a Polvere, a Biossido di carbonio (CO2), a base d'acqua (idrici, a schiuma, ecc), a idrocarburi alogenati;
- Sistemi equipaggiati con tubazioni: componenti reti di idranti (Naspi / Idranti);
- Uscite di sicurezza (sia antipanico che di emergenza);
- Porte e finestre e portoni apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo;
- Sistemi di rivelazione incendi;
- Sistemi fissi di estinzione ad estinguenti gassosi, a polvere, a diluvio d'acqua;
- Sistemi fissi automatici a sprinkler e stazioni di pompaggio;
- Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici;
- Cassette e Pacchetti di medicazione per il primo soccorso.
QUALE ESTINTORE TI SERVE ? QUELLO CHE SPEGNERÀ QUEL TIPO DI MATERIALE CHE STA BRUCIANDO. LE CLASSI DI FUOCO.
- polvere chimica: ABC (D in caso di fuochi di metalli)
- schiuma: AB o ABF in caso di olii
- idrico: AB
- acqua: A (C se a getto frazionato)
- CO2: B
- schiuma: AB (ABF in caso di olii)
- sabbia: A (D in caso di fuochi di metalli)
- polvere chimica speciale: D
- schiuma: ABF
Gli estintori a schiuma contengono acqua e di solito si usano in ambienti interni, hanno 3 range di temperatura: -30/+60 °C, -10/+60 °C (solo art. 1688), +5/ +60°C.
Materiale delle bombole: acciaio al carbonio o interno plastificato (una calamita si attacca); acciaio inox o alluminio (una calamita non si attacca).
Una tabella semplificata nella scelta dell’estintore è questa:
vorrei spegnere ?
[ ] schiuma 6 l inox 43A 233B 75F +5/+60°C (art.22064-1)
[ ] schiuma 6 l inox 43A 233B 75F +5/+60°C ghiera esterna (art.22064-40)
[ ] schiuma 6 l inox 43A 233B 75F
-10/+60°C (art.1688)
[ ] schiuma 3 l inox 13A 113B 40F -30/+60°C (art.22031-3)
[ ] polvere 6 kg 34A 233B C -20/+60°C (art.21063-74)
[ ] CO2 2 kg 34B -20/+60°C
(art.0012 - 23020)
[ ] CO2 5 kg 113B -20/+60°C
(art.0014 - 23052)
- 1 polvere 6 kg
- 1 estintore carrellato 30 kg *
[ ] polvere carrellato 30 kg A B1 C -20/+60°C (art.20307)
* nel caso in cui la capacità complessiva del deposto di distribuzione (che è la quantità massima di carburante che può essere detenuta in più contenitore-distributori, presenti presso l'attività) sia superiore a 6 mc, deve essere garantita anche la presenza di 1 estintore carrellato da 30 kg > B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano
- Depositi (< 0,3 mc): 1 estintore 6 kg;
- Depositi (> 0,3mc): 2 estintori 6 kg;
In prossimità dell'accesso agli spazi e/o al locale del macchinario: 1 estintore 21A 89BC.
- 1 schiuma ABF 6 litri 34A 233B ogni 150 mq in acciaio inox con revisione ogni 4 anni (per risparmiare: 1 polvere 34A 233B C ogni 200 mq con revisione ogni 3 anni);
- 1 CO2 da 2 kg, meglio 5 kg, vicino quadro elettrico e negli uffici e vicino a macchine e beni di valore con revisione ogni 5 anni e cambio valvola erogazione;
Gli estintori non vanno mai appoggiati per terra: si applicano su gancio ad altezza tra 70 e 100 cm a muro o su piantana.
Estintore a base d'acqua in serbatoio in acciaio al carbonio per tutti quelli plastificati internamente(indipendentemente che la schiuma sia premiscelata classe ABF o schiuma AFFF classe AB).
Estintore a base d'acqua in serbatoio in acciaio al carbonio (plastificatointernamente) contenente solo acqua (idrici) ed eventuali altri additivi in cartuccia.
Estintore a base d'acqua per tutti quelli con serbatoio in acciaio INOX o lega di alluminio (indipendentemente che la schiuma sia premiscelata classe ABF o schiuma AFFF classe AB).
Estintore a idrocarburi alogenati.
4(UNI EN 671-3:2009)
6.1(UNI EN 671-3:2009)
(*) Il controllo funzionale annuale avviene per gli idranti/naspi per verificare che la portata e la gittata siano costanti e sufficienti (misurazione eseguita con indicatori di flusso "tubo di Pitot") a norma UNI 671-3. Poi si effettua, sfalsata di 6 mesi, il controllo funzionale annuale per tutte le tubazioni flessibili e semirigide sia relative a naspi ed idranti che a corredo di idranti soprasuolo e sottosuolo con prova di tenuta alla pressione di rete per verificarne l'integrità a norma UNI 671-3. In questa manutenzione si esegue in aggiunta anche il controllo semestrale dell'idrante/naspo.
I dati rilevati che saranno riportati nel rapporto non costituiscono collaudo dell’impianto e della rete idrica antincendio o verifica di conformità dello stesso al progetto/ prescrizioni dei VV.F.: tali misure secondo UNI 10779 punto 10.5 devono essere eseguite da professionisti antincendio.
7.6(UNI 11473-1:2013)
Porte e finestre apribili resistenti al fuocoe/o per il controllo della dispersione di fumo.
Sistemi fissi di estinzione ad estinguenti a diluvio d'acqua
Elaboriamo progetti antincendio per tutte le attività elencate nell’allegato I del DPR 151/2011, le certificazioni necessarie (certificazione di resistenza al fuoco, di corretta posa in opera, certificazione degli impianti, ecc compilando i modelli dei VV.F. come il CERT-REI, CERT-IMP ecc), compiliamo le SCIA, assistiamo le aziende durante i sopralluoghi dei VV.F.
© Copyright 2019 KEROFIAMMA. All rights reserved. |