Source: https://issuu.com/grudilec-bgp/docs/grudilecprontuarioeficiencia5
Timestamp: 2017-05-29 16:41:55
Document Index: 110173662

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'artículo 18', 'Artículo 11', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 12', 'Artículo 16', 'Artículo 14', 'artículo 10', 'Artículo 15']

El Mundo de la Eficiencia Energética 5 by GRUDILEC - issuu
BOE núm. 279, miércoles 19 noviembre 2008.Artículo 6. Resplandor luminoso
nocturno, luz intrusa o molesta.
Con la ﬁnalidad de limitar el resplandor
luminoso nocturno y reducir la luz intrusa
o molesta, las instalaciones de alumbrado
exterior se ajustarán, particularmente, a los
requisitos establecidos en la ITC-EA-03.3. Las instalaciones de alumbrado exterior con excepción de túneles y pasos inferiores, estarán en funcionamiento como
máximo durante el periodo comprendido
entre la puesta de sol y su salida o cuando
la luminosidad ambiente lo requiera.
4. Cuando se especiﬁque, los alumbrados exteriores tendrán dos niveles de iluminación de forma que en aquellos casos del
periodo nocturno en los que disminuya la
actividad o características de utilización, se
pase del régimen de nivel normal de iluminación a otro con nivel de iluminación reducido, manteniendo la uniformidad.
5. Se podrá variar el régimen de funcionamiento de los alumbrados ornamentales,
estableciéndose condiciones especiales, en
épocas tales como festividades y temporada alta de aﬂuencia turística.Fig.235. Luminarias de alumbrado vial.Artículo 7. Niveles de iluminación.
Se cumplirán los niveles máximos de
luminancia o iluminancia, y de uniformidad
mínima permitida, en función de los diferentes tipos del alumbrado exterior, según lo
dispuesto en la ITC-EA-02.Artículo 8. Régimen de funcionamiento.
1. Los sistemas de accionamiento garantizaran que las instalaciones de alumbrado
exterior se enciendan y apaguen con precisión, cuando la luminosidad ambiente lo
2. Para obtener ahorro energético en casos tales como instalaciones de alumbrado
ornamental, anuncios luminosos, espacios
deportivos y áreas de trabajo exteriores, se
establecerán los correspondientes ciclos
de funcionamiento (encendido y apagado)
de dichas instalaciones, para lo que se dispondrá de relojes astronómicos o sistemas
equivalentes, capaces de ser programados
por ciclos diarios, semanales, mensuales o
anuales.El mundo de la eﬁciencia energética6. Se podrá ajustar un régimen especial
de alumbrado para los acontecimientos
nocturnos singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales, que compatibilicen el
ahorro energético con las necesidades derivadas de los acontecimientos mencionados.
7. Corresponde a las Administraciones
Locales regular el tiempo de funcionamiento
de las instalaciones de alumbrado exterior
que se encuentren en su ámbito territorial y
que no sean de competencia estatal o autonómica.Articulo 9. Documentación de las
Con la ﬁnalidad de justiﬁcar el cumplimiento de las exigencias establecidas en
este reglamento, toda instalación de alumbrado exterior deberá incluir la documentación, en forma de proyecto o memoria
técnica de diseño, según se establece en la
ITC-EA-05.201BOE núm. 279, miércoles 19 noviembre 2008.Artículo 10. Ejecución y puesta en
servicio de las instalaciones.
Las instalaciones de alumbrado exterior
están sometidas al procedimiento general
de ejecución y puesta en servicio que determina el artículo 18 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
La documentación de las instalaciones y
el manual de instrucciones para el usuario,
así como la revisión y, cuando proceda, la
inspección inicial, deberán complementarse con lo dispuesto en el presente reglamento, en particular siguiendo lo indicado
en la ITC EA-05.Artículo 11. Información a los titulares
de la instalación.
Como anexo al certiﬁcado de instalación
que se entregue al titular de la instalación,
la empresa instaladora deberá confeccionar
unas instrucciones para el correcto uso, así
como para el mantenimiento de la misma de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 y
con lo especiﬁcado en la ITC-EA-05.2. La gestión del mantenimiento de las
instalaciones exigirá el establecimiento de
un registro de las operaciones llevadas a
cabo, que se ajustará a lo dispuesto en la
ITC-EA-06.
3. Todas las instalaciones deberán disponer de un plan de mantenimiento que
comprenderá fundamentalmente las reposiciones masivas de lámparas, las operaciones de limpieza de luminarias y los trabajos
de inspección y mediciones eléctricas. La
programación de los trabajos y su periodicidad, se ajustarán al factor de mantenimiento adoptado, según lo establecido en
la ITC-EA-06.
4. Al objeto de disminuir los consumos de
energía eléctrica en los alumbrados exteriores, el titular de la instalación llevará a cabo,
como mínimo una vez al año, un análisis de
los consumos anuales y de su evolución,
para observar las desviaciones y corregir
las causas que las han motivado durante el
mantenimiento periódico de la instalación.Asimismo, la empresa instaladora deberá
aportar la etiqueta energética de la instalación según lo especiﬁcado en la ITC-EA-01.5. En las instalaciones de alumbrado
exterior será necesario disponer de un registro ﬁable de su componentes incluyendo
las lámparas, luminarias, equipos auxiliares,
dispositivos de regulación del nivel luminoso, sistemas de accionamiento y gestión
centralizada, cuadros de alumbrado, etc.Dicha etiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto, junto con la relación de receptores y lámparas.Artículo
veriﬁcaciones.Cualquier modiﬁcación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a
lo anterior, en la medida que sea necesario.
Artículo 12. Mantenimiento de la eﬁciencia energética de las instalaciones.
1. Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y
absteniéndose de intervenir en las mismas
para modiﬁcarlas.202InspeccionesySin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria,
posee la Administración Pública competente para llevar a cabo, por sí misma, las
actuaciones de inspección y control que estime necesarias, según lo previsto en el artículo 12.3 de dicha Ley, el cumplimiento de
las disposiciones y requisitos de eﬁciencia
energética establecidos en el presente Reglamento deberá ser comprobado en todos
los casos mediante una veriﬁcación inicial
previa a la puesta en servicio de la instalación, realizada por un instalador autorizadoEl mundo de la eﬁciencia energéticaBOE núm. 279, miércoles 19 noviembre 2008.en baja tensión y, además, según la potencia instalada, mediante inspección inicial y
veriﬁcaciones o inspecciones periódicas,
llevadas a cabo de acuerdo con lo indicado
en la ITC-EA 05.derá que también cumple las condiciones
reglamentarias la edición de la norma posterior a la que ﬁgure en la ITC, siempre que
la misma no modiﬁque criterios básicos.
Artículo 16. Infracciones y sanciones.Artículo 14. Excepciones.
Cuando, por motivos de seguridad o interés público, y con carácter de excepcionalidad, no se puedan cumplir determinadas
prescripciones de este reglamento, el titular
de la instalación deberá presentar, ante el
órgano competente de la AdministraciónLas infracciones a lo dispuesto en el presente reglamento se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria.Pública, previamente al procedimiento
contemplado en el artículo 10, una solicitud
de excepción, exponiendo los motivos de la
misma e indicando las medidas de eﬁciencia alternativa que se propongan.
El citado órgano competente podrá denegar la solicitud, requerir la modiﬁcación
de las medidas alternativas o conceder la
excepción, siempre de manera expresa.
Artículo 15. Normas de referencia.
1. Las instrucciones técnicas complementarias podrán establecer la aplicación
de normas UNE u otras reconocidas internacionalmente, de manera total o parcial, a
ﬁn de facilitar la adaptación al estado de la
técnica en cada momento.
2. Cuando una o varias normas varíen
su año de edición con respecto a las vigentes en el momento de la aprobación de
este reglamento, o se editen modiﬁcaciones
posteriores a las mismas, deberán ser objeto de actualización, mediante resolución del
centro directivo competente en materia de
seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la que deberá
hacerse constar la fecha a partir de la cual
la utilización de la nueva edición de la norma
será válida y la fecha a partir de la cual la
utilización de la antigua edición de la norma
dejará de serlo, a efectos reglamentarios.
A falta de resolución expresa, se enten-El mundo de la eﬁciencia energética203La eﬁciencia energética en la industria.LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
LA INDUSTRIAFig.236. Polígono industrial.Seguimos avanzando y hemos recalado
en un polígono industrial.
Presentimos que en este ámbito hay muchas posibilidades de mejorar la eﬁciencia
energética.El consumo de energía primaria en el
mundo, en los últimos años y según fuentes
estadísticas del consejo mundial de energía,
podemos apreciarlo en la gráﬁca siguiente:Adelante:Vamos a iniciar otro capítulo en nuestra búsqueda de mejorar la eﬁciencia energética y ahora
corresponde indagar en
la industria donde, sin
duda,sospechamos que
existen muchos cabos
Haremos, primero, un análisis general de
todos los puntos débiles para luego profundizar en ellos.Aspectos generales.
La humanidad debe ser capaz de conseguir un desarrollo sostenible, garantizando
que las necesidades del presente se satisfagan, sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones de satisfacer las suyas.Fig.237.Consumo de energía en el mundo.Sabemos que una de las consecuencias
más dañinas del uso de combustibles fósiles es el efecto invernadero, como consecuencia del alto contenido de dióxido de
carbono CO2 en la atmósfera.
Existe un desequilibrio mundial entre
la emisión y absorción del CO2, y esto
incrementa el contenido de este gas en la
atmósfera.El ahorro de energía que logremos, es
energía disponible para que la usen otros.204El mundo de la eﬁciencia energéticaLa eﬁciencia energética en la industria.Medidas más efectivas
para reducir el efecto invernadero:
A) Implementar programas de eﬁciencia energética, con la ﬁnalidad
de racionalizar el consumo
y de esta manera reducir las emisiones
ambientales que inevitablemente se producen cuando se genera energía.
B) Utilizar energías alternativas limpias,
como las renovables, para ir sustituyendo
progresivamente las fuentes de energía
que funcionan con combustibles fósiles.
C) Fomentar los programas de forestación
y reforestación a ﬁn de aumentar la capacidad de absorción de la vegetación del
planeta.Fig.240. Ascenso de la temperatura del planeta con los años.Al ser conscientes debemos trabajar
para detener ese avance fruto, sin duda, del
En el campo industrial el ahorro de energía se traduce en menores costos operativos y por lo tanto mayor eﬁciencia, lo que
ayuda a una mayor competitividad, sobre
todo en estos tiempos de globalización de
Cualquier reducción de los costos de
energía que se quiera lograr debe partir con
tener, primero, la manera de medir y registrar nuestros consumos.
Debemos tener la capacidad de evaluar
históricos.Fig.238. Energías alternativas.Cada área, dentro de la empresa, debe
ser informada de los componentes de su
propio costo de energía, y debe ser capaz
de ver los resultados de los esfuerzos de
En las plantas industriales tenemos gran
cantidad de consumidores, y un gran porcentaje de los consumos de éstos se debe a
malos hábitos y/o desperfectos de los equipos, es decir tenemos involucrados al factor
humano y al factor equipo eléctrico.Fig.239.Planta de destilación de petróleo.Sabemos que la temperatura del planeta
durante los últimos 100 años viene aumentandodebido al efecto invernadero.El mundo de la eﬁciencia energéticaLa energía se administra desde el punto de vista del logro de objetivos concretos
de reducción de consumos, por lo que es
necesario poder evaluar numéricamente el
desempeño de todas las áreas de la empresa involucradas en la tarea de ahorro.205La eﬁciencia energética en la industria.La tarea de ahorro de energía en las plantas industriales debe implicar a todo el personal de la empresa porque gran parte de
los desperdicios eléctricos se deben a malas costumbres de estos.
En prácticamente cualquier área de una
planta industrial se emplea la energía, lo que
a primera vista hace difícil el proceso de registro de datos energéticos.
Por ello es importante seguir un camino
estructurado y no perderse en detalles al
principio de un análisis.
Los métodos usuales para el control de
demanda son:
Manuales de monitoreo y de control
A continuación estableceremos los métodos manuales más simples que nos ayudan a controlar la demanda máxima.
A) Eliminación de cargas que funcionan
a deshora.
Sistemas de bandas transportadoras,
bombas de abanico, contribuyen en gran
medida en crear picos de carga.C) Interrumpir
cargas.temporalmentelasLos sistemas de ventilación y aire acondicionado pueden interrumpirse usualmente
por varios minutos, sin causar pérdidas en
La calefacción, aunque no tan usada,
puede ser otro factor.
D) Programación de arranque.
Casi todos los motores en un proceso
arrancan a un mismo tiempo y crean un gran
pico de demanda, sobre todo en grandes
motores de arranque lento.
También se puede programar la entrada
de los motores o retardar el encendido de
los mismos.Métodos de control de demanda
Cómo optimizar el consumo energéticoEstos elementos muchas veces trabajan
ocasionalmente en tiempos críticos de
mucha carga.
Por lo tanto es recomendable apagarlos,
siempre y cuando sea posible.
La iluminación, también puede ser
reducida, ya que aunque no contribuye en
alto grado, si afecta.Fig. 241Áreas de uso de energía en la empresaB) Reprogramar las cargas.
De baterías y otras operaciones similares
no rutinarias.
Pueden ser programadas en horas que
no afecte a las horas pico.
Por ejemplo, al punto de la mañana o
tarde, por la noche.
Las autoclaves y hornos, por ejemplo,
pueden trabajar fuera de los turnos de trabajo.Fig. 242Circuitos energéticos eﬁcientes.
Entendemos por circuito energético eﬁciente aquel que aprovecha al máximo la
energía contenida en él y evita desperdicios206El mundo de la eﬁciencia energéticaLa eﬁciencia energética en la industria.de masa y energía del sistema.
Podemos encontrar dentro de una
fábrica diferentes tipos de estos circuitos
energéticos:
Circuito eléctrico, circuito de vapor, circuito de gas, circuito de agua, circuito de
aire comprimido, etc.
El objetivo es rediseñar nuestros circuitos
actuales con el ﬁn de hacerlos más eﬁcientes y lograr la reducción en nuestros costos
por concepto de electricidad, vapor (agua,
combustible) y otros.el tema de ahorro de energía ya es una
Las lámparas incandescentes, van camino a desaparecer y han sido reemplazadas
por otros más eﬁcientes como las lámparas
ﬂuorescentes y otras fuentes ahorradoras,
como los led´s.
Cuando se toca el tema de ahorro de
energía, la iluminación ocupa un lugar
preponderante y el tema es inagotable.
Creemos que en todos los países se
están dando los primeros pasos, que son
importantes, y todos nosotros debemos
crear conciencia que el camino hacia el
crecimiento pasa por el ahorro de energía.Iluminación y ahorro de energía.
Se ha logrado detectar que un gran porcentaje de plantas industriales utilizan luminarias poco eﬁcientes y de gran consumo
Gran cantidad de bancos, ﬁnancieras,
hoteles, instituciones y oﬁcinas consumen
grandes cantidades de energía eléctrica
sólo por el hecho de contar con luminarias
obsoletas o de un rendimiento lumínico bajo,
sumado a un proyecto de alumbrado incorrecto, o en algunos casos (más de los que
creemos) sin ningún cálculo de alumbrado.
En los estudios efectuados en los últimos tiempos, se han detectado oﬁcinas de
empresas importantes e industrias que tienen niveles de iluminación de casi un 50%
por debajo de las normas recomendadas y
una cantidad de lámparas mayores que las
aconsejables y necesarias para el ambiente
de uso determinado.
También se ha comprobado que en las
llamadas horas puntas, es decir entre las
18:00 y 23:00 horas, funcionan muchas industrias que sólo con reestructurar su sistema de iluminación, lograrían importantes
Por esto la importancia de un adecuado
diseño de iluminación de interiores y
En países desarrollados de Europa,El mundo de la eﬁciencia energéticaFig.243. Dos unidades de iluminación.Condiciones generales que debe tener
una instalación para alumbrado de interiores.
Este tema, por su interés, será objeto de
análisis más adelante, pero ahora podemos
adelantar las siguientes consignas:
Debe de evitarse toda forma de deslumbramiento.
Debe de repartirse proporcional y uniformemente la iluminación en el ambiente.
Debe de obtenerse una iluminación
conveniente y adecuada para cada clase
de actividad a desarrollar en el ambiente a
Debe de obtenerse el mejor rendimiento207La eﬁciencia energética en la industria.y la máxima economía en toda instalación
de iluminación.
Aprovechar al máximo la luz ambiental.
Mejorar el nivel de eﬁciencia del sistema
(mediante una buena regulación).
No debe olvidarse el efecto decorativo y
funcional de una buena iluminación.Recomendaciones para mejorar eﬁciencia en motores.
En páginas posteriores tocamos con más
profundidad este tema.
De momento, en líneas generales, conviene seguir las siguientes pautas:
Evitar el arranque y la operación simultánea de motores, sobre todo los de mediana y gran capacidad, para disminuir el valor
máximo de la demanda.
Evitar la operación en vacío de los
Veriﬁcar periódicamente la alineación del
motor con la carga impulsada.
Una alineación defectuosa puede incrementar las pérdidas por rozamiento y en
caso extremo ocasionar daños mayores en
el motor y en la carga.
Corregir la caída de tensión en las líneas
de alimentación de los motores.
Una tensión reducida en los terminales
del motor, genera un incremento de la corriente, sobrecalentamiento y disminución
de su eﬁciencia.
Las normas permiten una caída de tensión máxima del 5%.condiciones el interruptor de arranque de
los motores monofásicos de fase partida.
El mal funcionamiento de este accesorio que se emplea para desconectar el devanado de arranque (y el condensador en
los motores de arranque por condensador)
provoca un sobrecalentamiento en los conductores ocasionando signiﬁcativas pérdidas de energía y en caso extremo el fallo
Utilizar arrancadores a tensión reducida
en aquellos motores que realicen un número
elevado de arranques.
Con esto evitaremos un calentamiento
excesivo en los conductores y se
logrará disminuir las pérdidas durante la
Sustituir, en los motores de rotor devanado, los reguladores con resistencias para
el control de la velocidad, por reguladores
electrónicos más eﬁcientes, porque las resistencias llegan a consumir hasta un 20%
de la potencia que el motor toma de la red.
Instalar equipos de control de la temperatura del aceite de lubricación de cojinetes
de motores de gran capacidad a ﬁn de minimizar las pérdidas por fricción y elevar la
eﬁciencia.
No se recomienda rebobinar los motores
más de 2 veces, porque puede variar las
características de diseño del motor, lo cual
incrementaría las pérdidas de energía.
Elaborar un plan de mantenimiento preventivo y/o predictivo que asegure un buen
funcionamiento de sus motores.Equilibrar el conexionado de los motores
trifásicos de corriente alterna.Los rodamientos y el aislamiento son las
dos causas más comunes del fallo del motor, que pueden disminuirse y hasta eliminarse con un buen mantenimiento.El desequilibrio entre fases no debe exceder en ningún caso del 5%, pero mientras
menor sea este valor, los motores operarán
con mayor eﬁciencia.La humedad perjudica a los motores
eléctricos, por lo que hay que evitar fugas
de agua o inundaciones en donde se encuentren los motores.Y para ello los conductores utilizados deben ser correctamente dimensionados.Mantener bien ajustado y en óptimas208El mundo de la eﬁciencia energéticaLa eﬁciencia energética en la industria.Eﬁciencia energética en compresores
En un compresor se da la siguiente expresión:
P = Q x (P2 -P1)
P: Potencia Suministrada al compresor.
Q: Caudal de aire.
P2 -P1: Diferencial de presiones.La demanda de potencia puede reducirse mediante la reducción del
caudal o la diferencia de
presiones.Recomendaciones para mejorar eﬁciencia del sistema de aire comprimido.Limpieza periódica de los ﬁltros de aire.
No usar aire comprimido para ventilación
o limpieza.
Controlar las mediciones de consumo
para corregir anormalidades.
Determinar la presión mínima requerida
para la operación satisfactoria de todos los
equipos y efectuar su control.
Dimensionar correctamente el tamaño
Apagar los compresores cuando no se
requiera aire comprimido.
La temperatura del aire de aspiración no
debe ser mayor a la recomendada por el fabricante.
Instalar separadores de condensado y
drenajes en los extremos de los ramales con
el ﬁn de eliminar la necesidad de soplar las
líneas para extraer el agua.
Eﬁciencia en sistemas de bombeo.
Un sistema de bombeo se compone de
bomba, motor, tubería y accesorios.Fig.244.El sistema neumático básico.Eliminar todas las fugas de aire que se
presentan en la red de distribución.
Las fugas pueden alcanzar hasta un 50%
de la capacidad instalada en instalaciones
descuidadas.
Con una inversión moderada deben
limitarse a menos del 5%.
Eliminar líneas de distribución que no
sean necesarias.El mundo de la eﬁciencia energéticaFig.245. Varias bombas.La energía eléctrica consumida depende
de la potencia, el tiempo en que funciona la
bomba y de la eﬁciencia del sistema.
Esta última es la relación entre la
potencia que suministra la bomba al ﬂuido y
la potencia eléctrica consumida.209La eﬁciencia energética en la industria.La potencia suministrada por la bomba,
está en función del gasto y la carga.Razones principales de un bajo rendimiento en plantas de frío.Se recomienda diseñar el sistema
para que entregue el gasto con la presión
requerida.El mantenimiento deficiente de los
intercambiadores de calor hace que la capacidad de refrigeración se vea disminuida y aumente el requerimiento de potencia del compresor.Una mayor presión, ocasiona un desperdicio de energía y el incremento del consumo de energía eléctrica.
Si cualquiera de los elementos del sistema, ha sido mal seleccionado en su tipo,
capacidad o material, si el motor no está
funcionando correctamente, si alguno de
los accesorios está obstruido o si la tubería
está deteriorada, aumentará el consumo de
energía eléctrica total del sistema
Eﬁciencia en sistemas de aire acondicionado y ventilación.
Los temas de ventilación y aire acondicionado se presentan conjuntamente ya
que las instalaciones de aire acondicionado
también tienen partes componentes de la
ventilación.Si no se mantiene la carga adecuada del
refrigerante para el ciclo, baja la temperatura de evaporación, lo que también reduce la
capacidad del sistema.
Por otro lado, la mala regulación o temperaturas de termostatos muy bajas incrementan los requerimientos de refrigeración.
En cuartos fríos los requisitos de refrigeración aumentan inadmisiblemente debido
a las aperturas de puertas del cuarto y defectos en los aislamientos.
Las líneas de succión se mantienen aisladas para evitar un aumento innecesario en
los requerimientos de refrigeración.
Mantenimiento en la gestión de eﬁciencia energética.Fig.246. Conducto de ventilación.
Fig.247. Mantenimiento en la gestión de eﬁciencia energética.Las instalaciones de ventilación constan
básicamente de los ventiladores, los canales de ventilación y el sistema de control.
En los sistemas de aire acondicionado se
debe considerar adicionalmente el sistema
Las instalaciones de ventilación, así
como las de aire acondicionado, pueden
contar con intercambiadores térmicos.210Al llevar a cabo cualquier
programa de administración energética se debe
prestar mucha atención a
los aspectos operacionales y de mantenimiento.El mundo de la eﬁciencia energéticaLa eﬁciencia energética en la industria.Auditoria energética.
Métodos básicos de mantenimiento.
· Mantenimiento correctivo.
· Mantenimiento preventivo.
· Mantenimiento predictivo.
Incidencia de un programa de gestión
en eﬁciencia energética en el consumo
especíﬁco de energía.Objetivos.
·Reducir los costos energéticos.
·Informar a los responsables de la empresa acerca de la estructura de suministro y uso de energía de la planta,
así como acerca de los potenciales de
·Sensibilizar a la gerencia con respecto
a las posibilidades de ahorros económicos debido al manejo responsable y
racional de la energía.
·Motivar a todo el personal a participar activamente en el uso racional de
la energía.Fig.248. Programa de administración energética.Un buen mantenimiento mantendrá el
consumo de energía dentro de un límite
razonable, hasta que termine la vida útil de
la planta. La sustitución a tiempo por una
nueva, más eﬁciente en el diseño energético
disminuirá el consumo de energía en su nivel
original.Efecto del mantenimiento en el consumo especíﬁco de energía.·Gestionar un plan de acción de ahorro energético, que incluya introducir
un sistema de gestión energética como
Plan de acción de ahorro energético.
·Implementar el sistema de gestión
energética empresarial.
·Capacitar al personal en el uso eﬁciente
·Controlar la demanda máxima de
·Poner metas de ahorros energéticos
por divisiones y evaluar resultados.
·Mejorar los indicadores energéticos
con respecto a los últimos años.
·Hacer evoluciones diarias, semanales
y/o mensuales en las diferentes
divisiones.Fig.249. Diagramas del mantenimiento.El mundo de la eﬁciencia energética·Crear un historial de consumos e indicadores energéticos por divisiones
lo que nos ayudará a trazar metas
concretas de ahorros por divisiones y,
en consecuencia, en la totalidad de la
planta.211La eﬁciencia energética en la industria.1) Registro de datos (energéticos y
relacionados).
2) Administración interna de datos.
3) Sistema de análisis y comparación de
4) Sistema de planiﬁcación y presupuestos
Fig.250. Implementación del sistema de gestión energética.5) Cálculo interno de costos de energía.
6) Sistema de reporte, documentación e
información interna.Elementos principales de la gestión
energética.Fig.251. Esquema de organización energética.Gestión energética.
Los elementos principales de la gestión
energética son:
·Una política energética de la empresa,
que sirve para manifestar por escrito
una ﬁlosofía empresarial y principios
estratégicos, así como para formular
directivas energéticas para la empresa
y desarrollar una conciencia por el uso
racional de energía en la empresa.
·Metas energéticas concretas, deducidas de la política energética de la empresa.
Estas metas pueden estipularse continuamente o periódicamente y deben
cumplir ciertos requisitos formales.
·Un control energético, que comprende
un amplio sistema de información interna y que coordina la planiﬁcación y el
control de la demanda de energía.
Este sistema es la parte central de todo
sistema de gestión energética y está
constituido por los siguientes módulos:212·Una
asesoría energética interna,
que tiene por objetivo respaldar las
decisiones y proyectos internos, por
ejemplo la expansión de la producción
o la planiﬁcación de nuevos ediﬁcios
o equipos, el diseño y desarrollo
de nuevos productos, procesos de
reestructuración, etc.
·Programas internos de eﬁciencia energética o bien proyectos individuales
destinados a reducir u optimizar el uso
de energía en la empresa, como por
ejemplo programas de motivación y
capacitación de los empleados, programas especíﬁcos en áreas deﬁnidas
de la empresa o análisis detallados de
máquinas o equipos.IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN LA INDUSTRIA.
Medidas sin mayor inversión.
· Ajustes de los controles en calderas
y hornos.
· Desconexión de equipos que no están
· Programación correcta de la produc-El mundo de la eﬁciencia energéticaIdentiﬁcación de las posibles medidas de ahorro energético en la industria.ción evitando tiempos muertos.
· Desplazar cargas de horas punta
a horas llano o valle, sin afectar la
· Contratar la tarifa eléctrica más
· Reducción de picos de potencia
mediante la coordinación de los
eléctricos de planta.
· Rellenar valles, mediante el traslado
de cargas de una horas a otras.
· Instalar un controlador de demanda eléctrica máxima (maxímetro) en la
alimentación principal de la empresa,
para tener información de cargas máximas y poder controlar éstas sea en forma manual o automática actuando sobre otros consumidores no prioritarios
para la producción.de condensadores. (Será objeto de
posterior tratamiento…)
· Chequeo general de las instalaciones
eléctricas, solucionando los problemas
armónicas. (Será objeto de posterior
tratamiento...).
· Implementación de sistemas de iluminación eﬁcientes y económicos. (Será
objeto de posterior tratamiento…)
· Cambio y/o reforzamiento del aislamiento de tuberías de vapor, agua caliente, circuitos de refrigeración.
· Implementación de un sistema de
monitoreo y control automático de los
consumos eléctricos y otros también
energéticos, que permita el registro
y control en tiempo real de todos los
principales consumidores de energéticos de la empresa.· Capacitar al personal en el uso eﬁciente de la energía.
· Implementar un sistema de gestión
energética en la empresa.
· Implementar un plan de mantenimiento preventivo/predictivo.
Medidas con baja o mediana inversión.· Recuperación de condensados de
· Sustitución de motores de baja eﬁciencia por los de alta eﬁciencia. (Será
objeto de un tratamiento a continuación, por la importancia del tema).
· Elección de la sección idónea de los
cables eléctricos. (Será objeto de posterior tratamiento...)
· Implementación de variadores de
velocidad y arrancadores de estado
sólido. (Será objeto de posterior
tratamiento...)
· Corrección del factor de potencia,
mediante la instalación de bateríasEl mundo de la eﬁciencia energética213Eﬁciencia energética en los motores.LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
Los motores de alta eﬁciencia pueden
proporcionar importantes ventajas, como
ayudar a reducir los costes energéticos
y a limitar las emisiones de carbono a la
En la UE, la introducción del programa
europeo de clasiﬁcación de la eﬁciencia de
los motores ha centrado la atención en este
aspecto, poco considerado anteriormente.
El régimen de clasiﬁcación europeo de
eﬁciencia para motores de corriente alterna
de baja tensión fue introducido en 1998 y
estableció tres clases de eﬁciencia EFF1,
EFF2 y EFF3, siendo EFF1 la clase de más
alta eﬁciencia.¿Cómo se mide la eﬁciencia de un
La eﬁciencia de un motor se deﬁne como
la relación que existe entre la potencia de
salida (mecánica) y la potencia de entrada
(eléctrica). Esta puede ser medida de manera directa o indirecta.
* La medición directa implica el cálculo de la potencia eléctrica de entrada en función del voltaje y de las
corrientes suministradas, y de la potencia mecánica de salida en función
de la velocidad rotacional y el par
disponible en el eje.*El régimen especiﬁca que la eﬁciencia
debe medirse de acuerdo con el estándar
EN / IEC 60034-2: 1996.* La medición indirecta consiste en medir la potencia de entrada y calcular la
potencia mecánica de salida considerando todas las pérdidas en el motor.*Éste fue sustituido por el nuevo estándar IEC, IEC 60034-2-1, que entró en funcionamiento en septiembre de 2007; y que
también fue ratiﬁcado y publicado como EN
60034-2-1 en el nivel CENELEC.Las pérdidas del motor pueden dividirse en cinco grandes áreas:*El nuevo estándar introduce nuevas reglas concernientes a métodos de medición
que deben ser utilizados para determinar
pérdidas y eﬁciencia.
El programa ha tenido mucho éxito, ya
que ha reducido el número de motores comerciales de baja eﬁciencia.
Muchos consideran la clasiﬁcación EFF1
no sólo como una señal de eﬁciencia, sino
también como un distintivo general de
Actualmente se está perfeccionando el
programa para armonizar los métodos de
veriﬁcación de eﬁciencia, de modo que sea
más fácil comparar los motores de distintos
fabricantes.214* Pérdidas en el bobinado
* Pérdidas en el estator.
* Pérdidas en el rotor.
* Pérdidas por fricción y ventilación.
* Pérdidas adicionales con carga
(SLL).
Los primeros cuatro tipos de pérdidas se
pueden determinar a partir de la potencia de
entrada y corriente del motor.
Más adelante insistimos en ellas.
¿Cómo se comparan las cifras de
eﬁciencia entre el antiguo y nuevo
La siguiente tabla muestra ejemplos de
comparación de cifras de eﬁciencia entre elEl mundo de la eﬁciencia energéticaEﬁciencia energética en los motores.antiguo y el nuevo estándar para tres tipos
diferentes de motores.indirecta se han hecho mucho más estrictas
en el marco del nuevo estándar.Observemos que los valores de eﬁciencia bajo el nuevo estándar no son comparables si no se utilizan los mismos criterios
de medición.El nuevo estándar también introduce diferentes opciones para el método de medición indirecto:Rango de
salidaAntigua medición
Nueva medición
EN/IEC 60 034-2: 1996 EN/IEC 60 034-2-1: 2007-097.5 KW, 2-polos88.4%87.9%11 KW, 4-polos90.9%90.3%160 KW, 4-polos96.0%95.4%Fig.252. Tabla de equivalencias entre dos normas.¿Cuál es el nuevo estándar de medición de eﬁciencia considerando los
nuevos métodos?- SLL determinado mediante medición
- SLL estimado en el 2,5% - 0,5% de la
potencia de entrada a la carga nominal.
- EH Star: las pérdidas se calculan mediante un análisis matemático.
¿Cómo pueden los usuarios de motores
identiﬁcar que método de medición fue utilizado?
En virtud del nuevo estándar, los fabricantes pueden seleccionar cualquier método de medición sugerido y siempre la
documentación del motor debe indicar qué
método fue utilizado.
Hay que tener en cuenta que los valores
de eﬁciencia proporcionados por diferentes
fabricantes de motores son comparables
sólo si fue utilizado el mismo método de
medición.Fig.253.Tabla de la medición de eﬁciencia según el esquema
europeo de clasiﬁcación.El nuevo método basado en la medición
real SLL ha sido utilizado en Norteamérica
y Canadá, donde ha sido requerido bajo los
estándares IEEE 112-B (2004) y CSA 390.
Es probable que este método sea uno de
los más utilizados pues es el que establece
menor grado de incertidumbre y por ende
es el más preciso.
La medición indirecta fue ampliamente
utilizada por los fabricantes bajo el antiguo
Sin embargo, las reglas relativas a la estimación del SLL en el método de mediciónEl mundo de la eﬁciencia energéticaAbreviaturas:
- IEC International Electrotechnical Commission
- IEEE Institute of Electrical Electronics Engineers
- CSA Canadian Standards
- EN European Norm
- SLL Stray Load Losses
Hay fabricantes que deﬁenden desde
hace mucho tiempo la necesidad de que los
motores sean más y más eﬁcientes y que su
política ha consistido en ofrecer motores de
alta eﬁciencia como norma, es decir, desde
almacén y sin sobreprecio alguno.215Eﬁciencia energética en los motores.Diseño para la eﬁciencia.
En opinión de los fabricantes implicados,
la clave para producir motores eﬁcientes reduciendo al mínimo los costes totales durante la vida útil es garantizar que en cada
etapa de diseño y fabricación se alcance
una alta calidad.Fig.254. Sección de un motor eﬁciente.Diseñar y fabricar motores ﬁables,
con buenas prestaciones de arranque
y funcionamiento, implica conseguir un
delicado equilibrio entre diversos factores:
no sólo la eﬁciencia y los costes, sino
también el diseño de cojinetes, ranuras y
ventilador, el aumento de la temperatura, la
vibración y el ruido.
Sólo un equilibrio adecuado dará como
resultado motores de alta calidad, eﬁcientes
y ﬁables, con peso óptimo y una larga vida
El enfoque de ciclo de vida se ocupa de
la eﬁciencia y además resalta la importancia
de la ﬁabilidad y de la disponibilidad.
Durante el ciclo de vida de un dispositivo, la energía suele ser el mayor coste.
Lógicamente, el vertiginoso ascenso de
los precios ha obligado a dirigir la atención
a los costes de energía y a la eﬁciencia
En muchas partes del mundo, las autoridades están promoviendo programas para
convencer a los usuarios industriales de que
especiﬁquen motores de alta eﬁciencia.
Esta situación ha llevado a algunos fabricantes a elevar el nivel de eﬁciencia de
sus productos sin examinar otras áreas de
rendimiento.216Fig.255.Tabla de la distribución de pérdidas en motor M3BPLa eﬁciencia de un motor mide la conversión de la energía eléctrica en trabajo útil.
La energía que se pierde se convierte en
Para aumentar la eﬁciencia es preciso reducir estas pérdidas.
Hemos comentado ya (en dos ocasiones)
que las pérdidas de los motores se pueden
clasiﬁcar en cinco categorías principales.
Dos de éstas, ver Fig.255 (las pérdidas
en el hierro del núcleo y las pérdidas por resistencia aerodinámica y fricción) se clasiﬁcan como pérdidas no relacionadas con la
carga, ya que permanecen constantes con
independencia de la misma.
Las pérdidas relacionadas con la carga,
es decir, que varían con ella, son las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en
el rotor y las pérdidas de carga por dispersión (Fig.255).
En todas estas pérdidas pueden inﬂuir
diversas consideraciones de diseño y construcción, es decir, la calidad de los procesos
de diseño y fabricación.El mundo de la eﬁciencia energéticaEﬁciencia energética en los motores.Las pérdidas en el hierro del núcleo se
deben a la energía requerida para vencer
la oposición del material del núcleo a la
variación de los campos magnéticos.
Los diseñadores pueden disminuir estas
pérdidas usando acero de mejor calidad y
aumentando la longitud del núcleo, lo que
reduce la densidad de ﬂujo magnético.
Las pérdidas por resistencia aerodinámica
y por fricción son causadas por la resistencia
del aire y por el rozamiento de los cojinetes.
En los motores de alta calidad, estas
pérdidas se reducen seleccionando mejor
los cojinetes y juntas y mejorando el diseño
del ﬂujo de aire y del ventilador.
Éste ha de ser suﬁcientemente
grande para proporcionar una adecuada
refrigeración, pero no demasiado grande, ya
que se reduciría la eﬁciencia y aumentaría
De las pérdidas que varían con la
carga, las pérdidas en el cobre del estator
(conocidas como pérdidas I2R o pérdidas
por el efecto Joule) son causadas por el
calentamiento provocado por la circulación
de corriente a través de la resistencia del
Entre las técnicas empleadas para
reducir estas pérdidas está la optimización
del diseño de las ranuras del estator.
Las laminaciones del estator deben ser
de acero de baja pérdida, lo más uniformes
y delgadas posibles, para maximizar la
intensidad de los campos magnéticos.
Deben estar alineadas cuidadosamente
para garantizar que los canales sean rectos.
Naturalmente, cuanto más delgadas
sean las laminaciones, tanto más caras
serán de producir.
Además, una gran precisión de
alineamiento exige técnicas de producción
más especializadas.
Las pérdidas en el rotor están causadas
por las corrientes en el mismo y por las
pérdidas en el hierro.
En los motores de alta eﬁciencia, estasEl mundo de la eﬁciencia energéticapérdidas se reducen aumentando el tamaño
de las barras conductoras y los anillos terminales para reducir la resistencia.
Las pérdidas de carga por dispersión resultan del ﬂujo de fugas inducidas por las
corrientes de carga y se pueden reducir mejorando la forma geométrica de las ranuras.
Menores temperaturas signiﬁcan más
ﬁabilidad.
Los motores que sólo funcionan ocasio
nalmente, o en aplicaciones no críticas, no
tienen que ser extraordinariamente ﬁables.
Evidentemente, una avería siempre es
una perturbación, pero eso no implica que
las consecuencias sean muy graves.
Sin embargo, en algunos sectores y procesos la ﬁabilidad es de suma importancia.
En procesos continuos como, por
ejemplo, las aplicaciones de refrigeración
en la industria del petróleo y gas o los
accionamientos de máquinas de papel,
se han de evitar a toda costa los tiempos
muertos imprevistos.
Una parada de sólo unos minutos puede
costar tanto como un motor nuevo.
La ﬁabilidad también es importante
para los fabricantes de equipos originales
(OEM) que incluyen motores en sus propios
Si se avería un motor, los equipos de
OEM serán considerados como poco ﬁables y la reputación del fabricante sufrirá las
Por término medio, los materiales representan el 55% del coste de un motor.
Puesto que más de la mitad del coste total se va en materiales, es obvio que
los fabricantes que intenten reducir costes
demasiado agresivamente, escatimarán en
los materiales y sus productos serán menos
ﬁables.
Las dos causas más frecuentes de averías
de motores son los cojinetes y devanados, de
modo que estos componentes son esenciales
para determinar la ﬁabilidad global.217Eﬁciencia energética en los motores.En el caso de los cojinetes y devanados,
la temperatura de operación en el interior
del motor es el factor más importante sobre
la vida útil del componente.
Un motor eﬁciente y de alta calidad, funcionando a plena carga, puede experimentar un
aumento normal de temperatura de 60–80° C,
pero esta cifra puede llegar a ser de hasta 100°
C en los motores de menor calidad.
El aumento de temperatura puede ser
mayor, sin provocar problemas, sólo en los
motores diseñados especialmente para ello,
que disponen de un sistema aislante apropiado que resiste las altas temperaturas.
Para conseguir ﬁabilidad máxima es
importante utilizar cojinetes de alta calidad
(Fig.256).
Los diseñadores han de seleccionar el
tipo de cojinete adecuado para la aplicación
y la carga concretas y a continuación elaborar un régimen de engrase apropiado para la
aplicación en las condiciones de operación.
Dado que la grasa se degrada con las
altas temperaturas, es importante limitar el
Una reducción de 10–15° C de la temperatura de operación debe duplicar, en teoría,
la vida útil de la grasa del cojinete.
Las temperaturas internas excesivas
también afectan a la vida útil de los
En este caso, es el aislamiento en el hilo
de cobre el que se degrada por efecto de las
Un aumento de 10° C en la temperatura de operación puede reducir a la mitad la
vida útil del devanado.
Por esta razón, la mayoría de los motores se
fabrican con aislamiento de Clase F (155° C),
pero se diseñan para funcionar a temperaturas
no superiores a las de Clase B (130° C).
El aumento de temperatura es un aspecto del rendimiento de los motores que se investiga permanentemente.218Otro factor de la ﬁabilidad del devanado
es la tensión soportada, que mide la integridad del devanado.
Los devanados suelen soportar una tensión en torno a 1.200 V, aunque se pueden
suministrar motores que soportan 1.400 V o
más si el devanado ha de resistir mayores
picos de tensión, como es el caso de algunos accionamientos de velocidad variable.
Asimismo, hay que tener presente que la
ﬁabilidad también puede presentar aspectos distintos en diferentes entornos.
En aplicaciones de motores en la industria
del petróleo y gas, por ejemplo, la seguridad
es fundamental para el propietario del
Los motores funcionan generalmente en
entornos muy duros y tienen que soportar
condiciones extremas de calor o frío o
ambientes polvorientos o húmedos.
Hay fabricantes que ha acumulado
una gran experiencia en el suministro de
motores para los entornos convencionales
de las industrias de transformación y para
condiciones extremas.
Condiciones de los cojinetes para una
ﬁabilidad óptima del motor:
• Suministrados por un fabricante ﬁable.
• Dimensionados adecuadamente para la
carga y velocidad.
• Holgura interna adecuada para la
• Grasa adecuada para la temperatura de
• Ser reengrasables si exise un servicio de
mantenimiento adecuado (en caso contrario
suelen ser los cojinetes sellados de por
Fig.256.Lista de control de cojinetesEsta experiencia se aprovecha para el
desarrollo y fabricación de motores de alta
calidad que no sólo cumplen las normas oﬁciales y las especiﬁcaciones de seguridad,El mundo de la eﬁciencia energéticaEﬁciencia energética en los motores.sino que además funcionan con gran eﬁciencia y ﬁabilidad durante toda su vida útil.maños mayores) o de 15–20 % (tamaños
más pequeños), la inversión se recupera
rápidamente gracias al menor consumo de
La energía utilizada por un motor durante
su vida útil puede costar hasta 100 veces el
precio de compra del motor.
Sin embargo, la eﬁciencia representa sólo
un aspecto del funcionamiento y los costes
de energía son una parte de los costes totales durante la vida útil.
La ﬁabilidad (y los costes de mantenimiento y tiempos muertos resultantes de
una ﬁabilidad deﬁciente) puede ser aún más
importante en algunas aplicaciones.Características de un buen devanado:
• Compacidad, con buen índice de relleno de
ranuras.
• Pequeña proyección saliente.
• Hilo de cobre de alta calidad.
• Sistemas de devanado de alta calidad..
• Aislamiento de ranuras, sistemas de
impregnación y sistemas de aislamiento de
fases, de alta calidad.
Fig.257.Características de un buen devanado.Los motores de alta calidad funcionan mejor.
Los motores eléctricos, (los “mulos de
carga“) de la industria moderna, pueden
contribuir mucho a los esfuerzos por reducir el
consumo de energía y las emisiones de CO2.
Se estima que los motores usan el 65 %
de la electricidad consumida por la industria
y que generar electricidad para impulsar
estos motores produce 37 millones de
toneladas anuales de CO2.
Dada la magnitud de estas cifras, incluso
un pequeño aumento en la eﬁciencia de
cada motor tiene un impacto positivo a
escala mundial.
A los usuarios se les ofrece también
fuertes incentivos ﬁnancieros para adquirir
motores eﬁcientes.
Aunque los modelos de alta eﬁciencia se
venden con un sobreprecio de 5–7 % (ta-El mundo de la eﬁciencia energéticaLa experiencia y entendimiento especializados proporcionan a la empresa un
profundo conocimiento de las complicadas
relaciones que existen, considerando un
comportamiento óptimo de arranque y funcionamiento entre eﬁciencia, peso, aumento
de temperatura, ruido y vibración.
Creando productos de alta calidad y
procurando minimizar sus costes generales
durante la vida útil, se garantiza que los motores proporcionarán un rendimiento excelente en todos los sentidos.Tres formas para seguir
mejorando la eﬁciencia
1.Evitar el rebobinado.
Generalmente, un motor
rebobinado pierde eﬁciencia.
Rebobinar un motor de más de 30kW reduce la eﬁciencia nominal en cerca del
1% y en motores más pequeños en hasta
el 2 %. Esta pérdida no es tan importante
en los motores de alta calidad.
2.Evitar el sobredimensionamiento.219Eﬁciencia energética en los motores.Por diversas razones, las empresas suelen
adquirir motores sobredimensionados.
Los estudios de las industrias de
transformación concluyen que los motores
funcionan, en promedio, con una carga de
50 a 60 % de su valor nominal, perdiendo
eﬁciencia (de carga parcial). Sustituir los
motores que funcionan por debajo de su
carga nominal por otros más pequeños,
pero más eﬁcientes energéticamente,
mejora en general la eﬁciencia del
3. Accionamientos VSD para el control de
No tiene sentido utilizar un motor muy
eﬁciente si el sistema de accionamiento
no está a la altura.
En aplicaciones de bombas y ventiladores,
por ejemplo, el caudal se regula
estrangulando las válvulas.
Un motor que funciona a velocidad
máxima cuando bastaría una velocidad
menor es un derroche de energía.
Los accionamientos de velocidad variable
(VSD) proporcionan velocidad óptima y
control preciso y ahorran mucha energía.
Un reciente estudio de la Universidad de
Lappeenranta (Finlandia) ha demostrado
que los accionamientos en instalaciones
de bombeo en paralelo pueden ahorrar
hasta el 70 % de energía.
Más adelante nos ocuparemos de los
variadores de velocidad.220El mundo de la eﬁciencia energéticaLa eﬁciencia energética de los conductores eléctricos.LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS
Por: Lisardo Recio Maíllo - Product manager Prysmian GroupCálculo de la sección del conductor
desde una perspectiva económica y
Reducir las emisiones de
CO2 está en manos de
todos, cuando de cables
se trata, además puede
ser muy rentable.
Con un ejemplo básico
demostramos que incrementar las secciones de conductor es una ventaja directa para nuestro medio ambiente y para
Imaginemos una línea de BT trifásica con
las siguientes características:Fig.259.Representación gráﬁca del problemaCon el valor de resistencia del conductor
podemos obtener las pérdidas de energía
que se producen en la línea en forma de
calor al ser atravesadas por una corriente
eléctrica a lo largo de toda su vida estimada
(suponemos 30 años).
En la siguiente tabla disponemos de
los valores de resistencia eléctrica de las
secciones de 6 mm² y también para secciones
superiores de 10 y 16 mm² ya que queremos
ver la repercusión económica y ecológica al
instalar cables de mayor calibre.Fig.258. Afumex 1000V (AS)L = 50 m
Temperatura ambiente = 40 ºC
Instalación en bandeja perforada.
Circuito único en la canalización (sin inﬂuencia térmica de otros circuitos).
Cable utilizado: Afumex 1000 V (AS) multipolar 5G6 Afumex 1000 V (AS)
Supongamos que por nuestro cable circulan permanentemente sólo 13,8 A (el 30 % de
la intensidad máxima admisible, 46 A):El mundo de la eﬁciencia energéticaFig.260.Tabla sección/resistencia de un cable.La energía perdida en la resistencia eléctrica en una línea trifásica (suponiendo el
neutro totalmente descargado) respondería
a la siguiente expresión:
EP = 3 · R · I² · t · L · 1/1000[kW·h]221La eﬁciencia energética de los conductores eléctricos.Donde:
R: resistencia de la línea en Ω/km > según la sección
I: intensidad que recorre la línea en A
> 13,8 A
t: tiempo en h > 30 años = 30 x 365 x
24 h = 262800 hde cable tipo LSOH (de alta seguridad) de
0,6/1 kV se estima que son liberados a la
atmósfera 6,379 kg de dióxido de carbono.
Por lo que fácilmente podemos saber el
incremento (∆) de emisiones por utilizar una
sección más pesada en nuestra línea de 50 m.L: longitud de la línea en km > 50 m =
Con los valores de nuestro ejemplo y
para cable 5G6:
EP6 = 3 x 3,62 Ω/km x 13,8² A² x 262800
h x 0,05 km x 1/1000 kW/W = 27176
kWh [1]
Análogamente para cable de sección
superior 5G10 y 5G16:
EP10 = 3 x 2,07 Ω/km x 13,8² A² x 262800
h x 0,05 km x 1/1000 kW/W = 15540
kWh [2]Fig.262.Tabla sección/emisiones CO de un cable.Si comparamos el incremento de emisiones por utilizar un cable de mayor sección
(2) con el ahorro de las mismas a lo largo de
su vida útil por reducción de resistencia (1)
al aumentar la sección podemos ver que el
balance es extraordinariamente interesante.EP16 = 3 x 1,31 Ω/km x 13,8² A² x 262800
h x 0,05 km x 1/1000 kW/W = 9834
kWh [3]
Estudio ecológico.
Ahora estamos en condiciones de poder
cuantiﬁcar los ahorros energéticos por instalar
secciones superiores a 6 mm² y con ello las
emisiones de CO2 suponiendo 0,26 kg CO2 por
kWh generado según el cómputo nacional:Fig.263.Tabla ahorro/amortización ecológica.En la última columna se detalla el plazo
de “amortización ecológica” de la línea sabiendo que hemos estimado la vida útil en
unos 30 años:
77 kg CO2 / 3025 kg CO2 x 30 años =
0,76 añosFig.261.Tabla sección/ahorro de un cable.Lo apropiado es comparar las emisiones
de CO2 que evitamos al medio ambiente por
ahorrar energía que no se va a disipar en
forma de “peaje” en la red con las que producimos al fabricar cable más pesado.
Según la tabla de emisiones de CO2 de
FACEL por kg de cable fabricado, cada kg222Es decir, en 277 días habremos ahorrado en
emisiones contaminantes por generación eléctrica lo mismo que emitimos de más por fabricar los
50 m del cable de 5G10 en lugar del 5G6 y durante el resto del tiempo (más de 29 años) habremos
evitado casi 3 toneladas de CO2.
Vamos ahora a comprobar si el incremento de sección es también interesante desde
el punto de vista económico.El mundo de la eﬁciencia energéticaLa eﬁciencia energética de los conductores eléctricos.Sabemos que utilizar cables de mayor
sección es más caro, pero también sabemos que comporta ahorros de energía que
ya no se perderá en las líneas y por tanto se
no se contabilizará en la factura eléctrica.Estamos en condiciones de concluir que
la utilización de secciones superiores a las
mínimas exigidas técnicamente son en general una buena solución pues compensan
tanto económica como ecológicamente.Veamos la potencia de pérdidas con cada
sección de conductor planteada, en nuestra
línea de 50 m:Muy a tener en cuenta en tiempos de tarifas eléctricas y sensibilidad medioambiental crecientes.Si dividimos los valores (resultado de
energía perdida) [1], [2] y [3] (EP6, EP10 y EP16)
por el tiempo (30 años = 262800 h) obtendremos la potencia perdida en kW:Cuadro resumen:EP6 / t = 27176 kWh / 262800 h = 0,103
kW = 103 W
Es decir, nuestros 50 m de cable de 5G6
están “cobrando un peaje” de 103 W por
conducir la corriente que calculando para
secciones de 5G10 y 5G16 sería de tan sólo
59 W y 37 W respectivamente, sin duda una
notable rebaja.Fig.266.Tabla amortización económica.Una sección superior lleva también aparejadas otras ventajas para la línea (mayor
vida útil al trabajar a menor temperatura,
posibilidad de aumento de potencia en el
futuro, mejor respuesta a fenómenos transitorios, menor caída de tensión, etc.).Fig.264.Tabla Comparación de la energía perdida según la
sección empleada.En 30 años tendremos una facturación
de energía perdida estimada calculable (si
suponemos una tarifa aproximada de 0,12
€/kWh constantes), valor que multiplicado
por la energía (EP6, EP10 y EP16) nos resultará
C6 = 27176 kWh x 0,12 €/kWh = 3261 €
Operando:Fig.265.Tabla ahorro ﬁnal.El mundo de la eﬁciencia energética223Variadores de velocidad.VARIADORES DE VELOCIDAD
Si nos damos cuenta la
de un motor forma parte
del momento tecnológico
Pasó a la historia el modo
de funcionamiento todo o
Nos gusta modular, que es,
ni más ni menos, que adaptar la funcionalidad
del aparato a los procesos industriales donde
se actúa.Fig.268.Trenes de laminación.En este caso la regulación signiﬁca un
gran ahorro y debemos dirigir nuestro
esfuerzo para conseguirlo.
Gastar lo justo, lo necesario para obtener
el resultado apetecido pero a la carta.
En una empresa se utilizan muchos motores y posiblemente no tengan que estar
todos al límite.
Vamos a tratar de conocer mejor al variador y también a averiguar cómo es, por
dentro, un modelo actual cuya imagen
puede ser la siguiente:Fig.269.Torno.En los mismos se requiere un control
preciso de la velocidad para lograr una
adecuada productividad, una buena
terminación del producto elaborado, o
garantizar la seguridad de personas y
Fig.267.Varios modelos de variadores.Una gran parte de los equipos utilizados
en la industria moderna funcionan a
velocidades variables, como por ejemplo
los trenes laminadores, los mecanismos de
elevación, las máquinas-herramientas, etc.224El estudio de este fenómeno para cada
caso particular tiene una gran importancia
práctica, ya que la elección correcta
de las características de los motores y
variadores a instalar, para un servicio
determinado, requieren el conocimiento de
las particularidades de éste producto.El mundo de la eﬁciencia energéticaVariadores de velocidad.La regulación de velocidad puede realizarse por métodos mecánicos, como poleas
o engranajes, o por medios eléctricos.
Un ejemplo típico de la regulación con
engranajes es la caja de cambios de un automóvil.
Los variadores de velocidad están relacionados con los motores y
por ese motivo vamos a
hablar un poco de estos
últimos.La máquina de inducción alimentada con
corriente alterna, especialmente la que utiliza un rotor en jaula de ardilla, es el motor
eléctrico más común en todo tipo de aplicaciones industriales y el que abarca un margen de potencias mayor.Fig.271.Diferencia entre motores síncronos y asíncronos.Si hacemos girar un imán en forma de
U a la velocidad ns alrededor de una aguja
imantada, ésta girará a una velocidad n1.
Se veriﬁca que n1= ns => motor síncrono.
Si hacemos girar un imán en forma de U a
la velocidad ns alrededor de una mesa circular
metálica, ésta girará a una velocidad n2.
Se veriﬁca que n2<ns => motor asíncrono.
Para explicar el funcionamiento de un
motor asíncrono trifásico vamos a utilizar un
símil.Fig.270. Motor asíncrono seccionado.Cuando nos toca trabajar con motores
hemos de conocer la:
Diferencia entre motores síncronos y
asíncronos.Fig.272.El símil de la escalera.Supongamos que tenemos un imán moviéndose a lo largo de una pieza metálica
con forma de escalera, tal como se aprecia
en ﬁgura.
El imán, en su desplazamiento a velocidad v, provoca una variación de ﬂujo en
los recintos cerrados que forman los pelda-El mundo de la eﬁciencia energética225Variadores de velocidad.ños de la escalera, que a su vez genera una
f.e.m., deﬁnida por la Ley de Fadaray, e= (d�/dt), que a su vez provoca que en dichos
recintos circule una corriente.mecánicos capaces de perjudicar al motor,
a la instalación eléctrica o a los elementos
que hay que mover.Esta corriente genera una fuerza sobre la
escalera de valor F=ILB que la hace desplazarse en el mismo sentido del imán.
La escalera nunca podrá desplazarse a
la velocidad del imán, pues en el supuesto
caso de que se desplazase a la misma velocidad, la variación de ﬂujo sobre los recintos
cerrados seria nula, y por tanto la f.e.m. inducida también y con ella la fuerza resultante igualmente seria nula.
En un motor asíncrono la escalera es el
desarrollo lineal del rotor y el campo magnético que se desplaza es originado por un
sistema trifásico de corrientes que circulan
por estator (Teorema de Ferraris).
El deslizamiento es la diferencia entre la
velocidad actual de un motor a inducción y
la velocidad síncrona, que es la velocidad a
la que correría un motor enrollado de manera similar.
Por ejemplo el deslizamiento de un motor girando a 1760 r.p.m. sería 1800 -1760 = 40 r.p.m.
El deslizamiento depende de la carga
Las cargas más grandes producen
más deslizamiento y por eso velocidades más bajas.
Pero no basta conectar un motor a la red
para utilizarlo correctamente, sino que existen diversos elementos que contribuyen a
garantizar un funcionamiento seguro.
La fase de arranque merece una especial
El par debe ser el necesario para mover
la carga con una aceleración adecuada hasta que se alcanza la velocidad de funcionamiento en régimen permanente, procurando
que no aparezcan problemas eléctricos o226Fig.273.Curva par-velocidad.Concepto de par en un motor eléctrico.
El par, no es más que una fuerza rotacional… es decir, una fuerza con un sentido de
giro circular y a una distancia determinada.
La fuerza que en vez de actuar
recta (empujando algo o tirando
cuerda) es sobre algo que gira, por
la maneta de una puerta, o en los
de la bicicleta.en línea
pedalesEl par se mide en Newton Metro (Nm) o
bien en kilogramo metro (Kgm).
Si tenemos un par motor de 10 kgm signiﬁca que ese motor hace una fuerza de 10
kg en un eje, con una palanca de 1 metro…
Seria lo mismo que hacer una fuerza para
abrir una puerta, y que dicha fuerza fuera de
10 kg en la maneta que está situada a 1 m
de las bisagras…o, con el ejemplo de la bicicleta, como si hiciésemos una fuerza en
el pedal de 10 kg y las bieletas de la bici
fuesen de 1 metro de longitud.El mundo de la eﬁciencia energéticaVariadores de velocidad.Como resulta que las bieletas de los pedales de la bici no tienen 1 metro de longitud,
sólo necesitamos una relación directa…diante una transmisión mecánica de tipo
engranaje, correa, o cadena, con embrague
y/o freno mecánico.De esta forma para tener 10 kgm de par,
necesitamos 10 kg a 1 metro de distancia,
o bien 20 kg a medio metro o bien 40 kg a
25cm del eje…La transmisión hace la función de reductor de velocidad, adecuando la velocidad
del motor a la velocidad de la carga.Recordemos cómo es un
o motor de inducción trifásico, que por su robustez, bajo mantenimiento y
sencillez de utilización es
el motor más ampliamente
utilizado en la industria.
Partes de un motor.
El motor asíncrono trifásico tiene dos
partes fundamentales:Fig.274.Estator de un motor asíncrono.Estator: es la parte ﬁja del motor, está
compuesta por la carcasa de acero que
contiene al núcleo magnético del devanado
estatórico o inductor.
Esta carcasa sirve para proteger y disipar
el calor generado dentro del motor a través
de sus aletas.
El núcleo estatórico está compuesto por
un conjunto de chapas de hierro apiladas,
formado un cilindro hueco, en cuyo interior
se alojará el rotor.
En el interior de de este núcleo se han
practicado un conjunto de ranuras donde se
bobinan el devanado inductor.
Rotor: es la parte móvil del motor. Acoplado al eje se sitúa el núcleo rotórico, en
cuya superﬁcie de alojan cierto número de
barras conductoras cortocircuitadas en sus
extremos mediante anillos conductores.
Este tipo de rotores se llaman de jaula de
El eje de giro se sujeta a la carcasa mediante unos cojinetes o rodamientos, y
transmiten el par de fuerzas a la carga me-El mundo de la eﬁciencia energéticaFig.275.Rotor de un motor asíncrono.Refrigeración: si acoplamos un ventilador al eje de giro, éste refrigerará al motor
cuando gire, evacuando el calor al exterior,
esto se llama auto-ventilación.
También existen motores con ventilación
forzada, si el ventilador tiene su propio motor, o refrigerados con agua, aceite,…
Caja de bornes: Aloja a los terminales de
los devanados estatoricos para su conexión
a la alimentación.
Existen 2 terminales por
devanado, y un devanado por fase.227Variadores de velocidad.Entrehierro: Es el espacio de aire que
separa el estator del rótor. Debe ser lo más
reducido posible para minimizar los ﬂujos
de dispersión y reducir la reluctancia del
circuito magnético (el aire conduce peor el
ﬂujo magnético que el hierro).
Conexionado.
Los motores asíncronos trifásicos son
motores bitensión, puede conectarse a dos
tensiones de red diferentes, p.e. 230/400 V.
La tensión menor indica la tensión de
fase nominal, o sea, la máxima tensión a
aplicar al bobinado.
Un exceso de tensión puede provocar perforaciones en el aislamiento y/o sobrecalentamiento, reduciendo drásticamente la vida útil.
Una tensión demasiado pequeña reduce
en un tercio potencia útil del motor.
Así, ante una red con la tensión menor
conectaremos el motor en triángulo, y ante
una red con la tensión mayor lo conectaremos en estrella.Fig.276.Vemos cómo van conectadas las bobinas, cómo colocaremos las chapitas (también llamados puentes) para la conexión
estrella y para la conexión triángulo.Fig.278. Motor conectado en triángulo.Proponemos, para que
no se olvide, el siguiente
Sea una red trifásica de
400 V y un motor bitensión de 230/400 V,
¿cómo debemos conectar el motor?
Como la tensión de red es de 400V entre
fase y fase, si lo conectamos en triángulo
le estaremos aplicando 400 V a cada bobinado, siendo 230 V la máxima tensión
aplicable, por lo que sería incorrecto.
Si lo conectamos en estrella, le estaríamos
aplicando la tensión entre fase y neutro de
la red, o sea, los 230 V necesarios.
Por lo tanto, así está bien.
Imaginemos ahora que la red trifásica fuese de 230V:
?...¿
No podremos conectarle más que en
Curva característica de un motor
asíncrono.Fig.277. Motor conectado en estrella.228Los motores asíncronos muestran en
su placa de características una serie de
parámetros que deﬁnen el funcionamiento
del motor en su punto de máximo
rendimiento o a plena carga.El mundo de la eﬁciencia energéticaVariadores de velocidad.A estos parámetros se le denominan
parámetros nominales del motor.
Potencia nominal: es la potencia mecánica desarrollada en estas condiciones.
Tensión e intensidad nominal: Son un par
de valores (según se conecte en estrella o
triángulo) que no se deben sobrepasar en
condiciones normales de funcionamiento.
Velocidad nominal: La conseguida una
vez transcurrido el periodo de arranque.
Frecuencia de red. Normalmente 50 Hz.
Par nominal: par de fuerzas desarrollado
a velocidad nominal.
Factor de potencia nominal. El que corresponde originalmente, sin condensadores
Esto no signiﬁca que el motor no pueda
desarrollar más potencia que su nominal,
al contrario, los motores asíncronos tienen
una capacidad de sobrecarga transitoria de
entre 2 y 7 veces su par nominal, por eso
son tan robustos.Entre este punto y el punto nominal
se encuentra la zona de sobrecarga,
admisible temporalmente, pero no de forma
Por debajo de este punto está la zona
inestable, pues a menor velocidad menor
par de fuerzas, con lo que el motor acaba
por detenerse.
Y a 0 rpm se encuentra el punto de arranque, que es la fuerza que puede ejercer
el motor durante el arranque.
Para comprobar los procesos de arranque y de frenado, y para seleccionar la velocidad del motor a utilizar, se necesita conocer la curva del par resistente de la máquina
accionada (par de carga), en dependencia
de la velocidad de rotación.
Las formas básicas representativas de
los pares resistentes se reproducen en la
ﬁgura inferior izquierda.
En la otra ﬁgura, la de la derecha, aparece el curso correspondiente de la potencia
necesaria.A continuación se observa una curva parvelocidad típica de estos motores:Fig.280.Par y potencia.Fig.279. Curva par velocidad.La potencia nominal de este motor se
obtiene a 1485 rpm, donde se desarrolla el
par nominal.
A 1500 rpm encontramos la velocidad de
sincronismo, donde el par es nulo.
El par máximo se obtiene a 1275 rpm.1.-Par resistente prácticamente constante, potencia proporcional a la velocidad
de rotación.
Se establece normalmente en mecanismos elevadores, bombas y compresores de
émbolo que impulsen, venciendo una presión constante, laminadoras, cintas transportadoras, molinos sin efecto ventilador,
máquinas herramientas con fuerza de corte
2.-El par resistente crece proporcionalmente con la velocidad de rotación y la po-El mundo de la eﬁciencia energética229Variadores de velocidad.tencia aumenta proporcionalmente con el
cuadrado de la velocidad.
3.-El par resistente crece proporcionalmente
con el cuadrado de la velocidad de rotación y
la potencia con el cubo de la velocidad.
Rige normalmente para bombas centrífugas, ventiladores y soplantes centrífugos,
máquinas de émbolo que alimenten una red
de tuberías abiertas.
4.-El par resistente decrece en proporción inversa con la velocidad de rotación,
permaneciendo constante la potencia.
Solamente se considerará este caso para
procesos de regulación, presentándose en
los tornos y máquinas herramientas similares,
máquinas bobinadoras y descortezadoras.
Más sobre lo mismo.Fig.281.Representación de los pares.Puntos característicos de la curva son el
par de arranque, Ma, el par mínimo Ms y el
par máximo Mk.
Según las deﬁniciones recogidas en VDE
Par de arranque es el par mínimo que
desarrolla el motor par- tiendo del estado
de reposo, estando el rotor en la posición
más desfavorable, a la tensión y frecuencia
nominales, una vez terminados los procesos
Par mínimo es el par más pequeño en
la gama de velocidades comprendida entre
el estado de reposo y el par máximo, a la
tensión y frecuencia nominales.
Par máximo es el mayor par que desarrolla
un motor durante el proceso de arranque a230la tensión y frecuencia nominales.
Los valores correspondientes al par de
arranque, al par mínimo y al par máximo,
así como la intensidad en el arranque para
un cierto motor, se indican en las tablas de
selección respectivas.
Como la característica del par motor
durante el proceso de aceleración depende
característica del motor tiene que elegirse
en correspondencia con el concurso del
par resistente de que se trate, es decir,
que habrá que tomar una de las clases de
pares posibles, de acuerdo con las tablas
Los motores con clases de pares, por
ejemplo KL 10 ó KI 16, por la clasiﬁcación
de sus pares dan a conocer que están
proyectados, en caso de conexión directa,
para acelerar venciendo un par resistente
del 100% ó 160% del nominal.
Esto signiﬁca que el par motor está con
seguridad por encima del mencionado
valor, de forma que se cuenta con un par
de aceleración suﬁcientemente elevado
para que la máquina accionada, partiendo
de la velocidad de rotación cero, llegue a la
propia del servicio.
El motor de corriente alterna, a
pesar de ser un motor robusto, de poco
mantenimiento, liviano e ideal para la
mayoría de las aplicaciones industriales,
tiene el inconveniente de ser un motor rígido
en cuanto a su velocidad.
La velocidad del motor asincrónico
depende de la forma constructiva del motor
y de la frecuencia de alimentación.
Como la frecuencia de alimentación que
entregan las compañías de electricidad
es constante, la velocidad de los motores
asincrónicos es constante, salvo que se
varíe el número de polos, el deslizamiento o
la frecuencia.
Vamos a ver en la fórmula cómo afectan
esos parámetros en la velocidad:El mundo de la eﬁciencia energéticaVariadores de velocidad.Se puede variar la velocidad del motor actuando sobre alguna de
las variables de las que depende:
de rotaciónFrecuencia Deslizamientocesidades de la aplicación sean:
· Dominio del par y la velocidad.
· Regulación sin golpes mecánicos.
· Movimientos complejos.Pares de polos
Fig.282. Fórmulas interesantes.El método más eﬁciente
de controlar la velocidad
de un motor eléctrico es
por medio de un variador electrónico de frecuencia. No se requieren
motores especiales, son
mucho más eﬁcientes y
tienen precios cada vez
El variador de frecuencia, o variador de
velocidad, regula la frecuencia del voltaje
aplicado al motor, logrando modiﬁcar su
Sin embargo, simultáneamente con el
cambio de frecuencia, debe variarse el
voltaje aplicado al motor para evitar la
saturación del ﬂujo magnético con una
elevación de la corriente que dañaría el
motor.DESCRIPCIÓN DE LOS VARIADORES DE VELOCIDAD.
Los variadores son convertidores de
energía encargados de modular la energía
que recibe el motor.
Otra deﬁnición podría ser:
Los variadores de velocidad son dispositivos electrónicos que permiten variar la velocidad y el par de los motores asincrónicos
trifásicos, convirtiendo las magnitudes ﬁjas
de frecuencia y tensión de red en magnitudes variables.
Se utilizan estos equipos cuando las ne-El mundo de la eﬁciencia energética· Mecánica delicada.
El control de los motores eléctricos mediante
conjuntos de conmutación todo o nada es una
solución bien adaptada para el accionamiento
de una amplia gama de máquinas.
No obstante, conlleva limitaciones que pueden
resultar incomodas en ciertas aplicaciones.
Problemas que surgen en el arranque de
motores asíncronos.
· El pico de corriente en el arranque
puede perturbar el funcionamiento de
otros aparatos conectados a la red.
· Las sacudidas mecánicas que se
producen durante los arranques y las
paradas pueden ser inaceptables para
la máquina así como para la seguridad
y comodidad de los usuarios.
· Funcionamiento a velocidad constante.
Los arrancadores y variadores de velocidad
electrónicos eliminan estos inconvenientes.
Adecuados para motores de corriente
tanto alterna como continua, garantizan la
aceleración y deceleración progresivas y
permiten adaptar la velocidad a las condiciones
de explotación de forma muy precisa.
Según la clase del motor, se utilizan variadores de tipo rectiﬁcador controlado,
convertidores de frecuencia o reguladores
Factores a tener en cuenta a la hora
de diseñar un sistema de regulación de
b) Progresividad o ﬂexibilidad de regulación.
d) Estabilidad de funcionamiento a una
velocidad dada.231Variadores de velocidad.e) Sentido de la regulación (aumento o
disminución con respecto a la velocidad nominal).
I) Condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.)j) Tipo de motor (potencia, corriente,
voltaje, etc.).
k) Rangos de funcionamiento (velocidad. máx., mín.)
l) Aplicación mono o multimotor.
m) Consideraciones de la red (microinterrupciones, ﬂuctuaciones de tensión,
armónicos, factor de potencia, corriente de línea disponible).Fig.283. Comparación de las características de funcionamiento que demuestran el gran interés de los variadores de velocidad del tipo
“convertidores de frecuencia”.Fig.284. Diagrama par-velocidad de un motor
alimentado en directo. La zona de funcionamiento del motor en el plano par-velocidad esta
limitada a la parte verde de la curva.232Fig.285. Diagrama par-velocidad de un motor alimentado por
convertidor de frecuencia o variador de velocidad.El mundo de la eﬁciencia energéticaVariadores de velocidad.Ventajas de la utilización del Variador
de Velocidad en el arranque de motores
asíncronos.
· El variador de velocidad no tiene
elementos móviles, ni contactos.
· La conexión del cableado es muy sencilla.
· Permite arranques suaves, progresivos
y sin saltos.Fig. 286. Símbolo del variador de velocidad.· Controla la aceleración y el frenado
· Limita la corriente de arranque.
· Permite el control de rampas de
aceleración y deceleración regulables
· Consigue un ahorro de energía
cuando el motor funcione parcialmente
cargado, con acción directa sobre el
· Puede detectar y controlar la falta de
fase a la entrada y salida de un equipo.
Protege al motor.
· Puede controlarse directamente a través
de un autómata o microprocesador.
· Se obtiene un mayor rendimiento del
· Nos permite ver las variables (tensión,
frecuencia, r.p.m, etc.…).
Inconvenientes de la utilización del
Variador de Velocidad en el arranque de
· Es un sistema caro, pero rentable a
· Requiere estudio de las especiﬁcaciones del fabricante.
· Requiere un tiempo para realizar la
El variador de velocidad se representa así:El mundo de la eﬁciencia energéticaAPLICACIONES DE LOS VARIADORES DE FRECUENCIA.
Los variadores de frecuencia tienen sus
principales aplicaciones en los siguientes
• Transportadoras. Controlan y sincronizan la velocidad de producción de acuerdo al tipo de producto que se transporta,
para dosiﬁcar, para evitar ruidos y golpes en
transporte de botellas y envases, para arrancar suavemente y evitar la caída del producto que se transporta, etc.Las aplicaciones con cargas de par
constante son aquellas donde el par
resistente permanece invariable en
todo el rango de velocidad, por
ejemplo elevaciones, translaciones,
extrusoras, etc.
También se denominan aplicaciones
con gargas de servicio duroU3SXD 117 KOS
7,5KW 17A, sobrecarga 150%/60s
Fig.287. Aplicaciones par constante.• Bombas y ventiladores centrífugos.
Controlan el caudal, uso en sistemas de
presión constante y volumen variable. En
este caso se obtiene un gran ahorro de
energía porque el consumo varía con el cubo
de la velocidad, o sea que para la mitad de
la velocidad, el consumo es la octava parte
de la nominal.233Variadores de velocidad.las velocidades idóneas para conseguir
telas especiales.Fig.288.Control de presión multibomba.• Bombas de desplazamiento positivo.
Control de caudal y dosiﬁcación con
precisión, controlando la velocidad. Por
ejemplo en bombas de tornillo, bombas de
engranajes. Para transporte de pulpa de
fruta, pasta, concentrados mineros, aditivos
químicos, chocolates, miel, barro, etc.
• Ascensores y elevadores. Para arranque y parada suaves manteniendo el par
motor constante, y diferentes velocidades
para aplicaciones distintas.Fig.290.Bobinadoras.• Compresores de aire. Se obtienen arranques suaves con el máximo par y menor
consumo de energía en el arranque.
• Pozos petrolíferos. Se usan para
bombas de extracción con velocidades de
acuerdo a las necesidades del pozo.Fig.291. Aplicaciones severas como, por ejemplo, grúas.
Fig.289.Control de un ascensor.• Extrusoras. Se obtiene una gran variación de velocidades y control total del par
• Centrífugas. Se consigue un arranque
suave evitando picos de corriente y velocidades de resonancia.
• Prensas mecánicas y balancines. Se
consiguen arranques suaves y mediante velocidades bajas en el inicio de la tarea, se
evitan los desperdicios de materiales.
• Máquinas textiles. Para distintos tipos
de materiales, inclusive para telas que no
tienen un tejido simétrico se pueden obtener234PRINCIPALES FUNCIONES DE
LOS VARIADORES DE VELOCIDAD
Aceleración controlada.
Generalmente, esta rampa es controlable
y permite por tanto elegir el tiempo de aceleración adecuado para la aplicación.El mundo de la eﬁciencia energéticaVariadores de velocidad.Variación de velocidad.
Un variador de velocidad no puede ser al
mismo tiempo un regulador.La precisión de un regulador se expresa
generalmente en % del valor nominal de la
magnitud a regular.En este caso, es un sistema, rudimentario, que posee un mando controlado mediante las magnitudes eléctricas del motor
con ampliﬁcación de potencia, pero sin bucle de realimentación: es lo que se llama «en
bucle abierto».
La velocidad del motor se deﬁne mediante un valor de entrada (tensión o corriente)
llamado consigna o referencia.
Para un valor dado de la consigna,
esta velocidad puede variar en función
de las perturbaciones (variaciones de la
tensión de alimentación, de la carga, de la
El margen de velocidad se expresa en
función de la velocidad nominal.Regulación de la velocidad.
Un regulador de velocidad es un dispositivo controlado (ﬁgura 292). Posee un sistema de mando con ampliﬁcación de potencia
y un bucle de alimentación: se denomina,
«bucle abierto».
La velocidad del motor se deﬁne mediante una consigna o referencia.
El valor de la consigna se compara permanentemente con la señal de alimentación,
imagen de la velocidad del motor.
Esta señal la suministra un generador tacométrico o un generador de impulsos colocado en un extremo del eje del motor.
Si se detecta una desviación como
consecuencia de una variación de velocidad, las magnitudes aplicadas al motor (tensión y/o frecuencia) se corrigen
automáticamente para volver a llevar la
velocidad a su valor inicial.
Gracias a la regulación, la velocidad es
prácticamente insensible a las perturbaciones.El mundo de la eﬁciencia energéticaFig.292. Principio de funcionamiento de la regulación de velocidad.Deceleración controlada.
Cuando se desconecta un motor, su deceleración se debe únicamente al par resistente de la máquina (deceleración natural).
Los arrancadores y variadores electrónicos
permiten controlar la deceleración mediante
una rampa lineal o en «S», generalmente independiente de la rampa de aceleración.
Esta rampa puede ajustarse de manera
que se consiga un tiempo para pasar de la
velocidad de régimen ﬁjada a una velocidad
intermediaria o nula:
- Si la deceleración deseada es más
rápida que la natural, el motor debe
desarrollar un par resistente que se debe
sumar al par resistente de la máquina; se
habla entonces de frenado eléctrico, que
puede efectuarse reenviando energía a la
red de alimentación, o disipándola en una
resistencia de frenado.
- Si la deceleración deseada es más lenta que la natural, el motor debe desarrollar
un par motor superior al par resistente de
la máquina y continuar arrastrando la carga
hasta su parada.235Variadores de velocidad.Inversión del sentido de marcha.
La mayoría de los variadores actuales
tienen implementada esta función.
La inversión de la secuencia de fases de
alimentación del motor se realiza automáticamente o por inversión de la consigna
de entrada, o por una orden lógica en un
borne, o por la información transmitida a
mediante una red.
Consiste en parar un motor pero sin controlar la rampa de desaceleración.· Los cortocircuitos entre fases y entre
fase y tierra,
· Las sobretensiones y las caídas de
· Los desequilibrios de fases,
· El funcionamiento en monofásico.COMPOSICIÓN DE UN VARIADOR
Los variadores de frecuencia están compuestos por:Con los arrancadores y variadores de
velocidad para motores asíncronos, esta
función se realiza de forma económica
inyectando una corriente continua en el motor, haciendo funcionar de forma especial la
etapa de potencia.
Toda la energía mecánica se disipa en el
rotor de la máquina y, por tanto, este frenado sólo puede ser intermitente.Fig.293. Diagrama de bloques de un convertidor de frecuencia.En el caso de un variador para motor
de corriente continua, esta función se realiza conectando una resistencia en bornes
del inducido.
Protección integrada.
Los variadores modernos aseguran tanto
la protección térmica de los motores como
su propia protección.
A partir de la medida de la corriente y
de una información sobre la velocidad (si
la ventilación del motor depende de su
velocidad de rotación), un microprocesador
calcula la elevación de temperatura de un
motor y suministra una señal de alarma o
de desconexión en caso de calentamiento
Además, los variadores, y especialmente
los convertidores de frecuencia, están dotados de protecciones contra:Fig.294. Esquema de principio de un convertidor de frecuencia.• Etapa Rectiﬁcadora. Convierte la tensión alterna en continua mediante rectiﬁcadores de diodos, tiristores, etc.
• Etapa intermedia. Filtro para suavizar
la tensión rectificada y reducir la emisión
de armónicos.
• Inversor o “Inverter” o también ondulador. Convierte la tensión continua en otra
de tensión y frecuencia variable mediante la
generación de pulsos.
Actualmente se emplean IGBT´s (Isolated236El mundo de la eﬁciencia energéticaVariadores de velocidad.Gate Bipolar Transistors) para generar los
pulsos controlados de tensión.
Los equipos más modernos utilizan
IGBT´s inteligentes que incorporan un microprocesador con todas las protecciones
por sobrecorriente, sobretensión, baja tensión, cortocircuitos, puesta a masa del motor, sobretemperaturas, etc.
• Etapa de control. Esta etapa controla
los IGBT para generar los pulsos variables
de tensión y frecuencia.
Y además controla los parámetros externos en general, etc.
Los variadores mas utilizados utilizan
modulación PWM (Modulación de Ancho
de Pulsos) y usan en la etapa rectiﬁcadora
puentes de diodos rectiﬁcadores.
En la etapa intermedia se usan
condensadores y bobinas para disminuir los
armónicos y mejorar el factor de potencia
El inversor, “Inverter” y también llamado
ondulador, convierte la tensión continua
de la etapa intermedia en una tensión de
frecuencia y tensión variables.
Los IGBT envían pulsos de duración
variable y se obtiene una corriente casi
senoidal en el motor.
La frecuencia portadora de los IGBT se
encuentra entre 2 a 16 kHz.
Una portadora con alta frecuencia reduce
el ruido acústico del motor pero disminuye
el rendimiento del motor y la longitud permisible del cable hacia el motor.
Por otra parte, los IGBT´s generan
mayor calor.¡Atención a la distancia
entre variador y motor!Las señales de control para arranque,
parada y variación de velocidad (potenció-El mundo de la eﬁciencia energéticametro o señales externas de referencia) están aisladas galvánicamente para evitar daños en sensores o controles y evitar ruidos
en la etapa de control.PRINCIPALES TIPOS DE VARIADORES.
Rectiﬁcador controlado para motor de
Proporciona, a partir de una red de corriente alterna monofásica o trifásica, una
corriente continua con control del valor medio de la tensión.
Los semiconductores de potencia constituyen un puente de Graëtz, monofásico o
trifásico (ﬁgura 295).
El puente puede ser mixto (diodos/tiristores) o completo (sólo tiristores).
Esta última solución es la más frecuente
porque permite un mejor factor de forma de
la corriente suministrada.
El motor de corriente continua más
utilizado tiene la excitación separada,
salvo para pequeñas potencias, en las que
suelen usarse frecuentemente motores de
La utilización de este tipo de variadores
de velocidad se adapta bien a todas las
Los únicos límites vienen impuestos por
el propio motor de corriente continua, en
especial por la diﬁcultad de conseguir velocidades elevadas y la necesidad de mantenimiento (sustitución de las escobillas).
Los motores de corriente continua y sus
variadores asociados han sido las primeras
soluciones industriales.
Después de más de una década, su uso
va en constante disminución en beneﬁcio
de los convertidores de frecuencia.
En efecto, el motor asíncrono es a la vez
más robusto y más económico que un motor de corriente continua.
Contrariamentealosmotoresde237Variadores de velocidad.corriente continua, los asíncronos se
han estandarizado con envolvente IP55,
siendo por tanto prácticamente insensibles
al entorno (goteo, polvo y ambientes
peligrosos).Puesto que estos motores son autoventilados,
el único límite para su
empleo es el funcionamiento a baja velocidad
porque se reduce esta
Si se requiere este funcionamiento hay
que prever un motor especial con una
ventilación forzada independiente.Fig.295. Esquema de un rectiﬁcador controlado para motor de
CC.COMPOSICIÓN.
Convertidor de frecuencia para motor
asíncrono.
Suministra, a partir de una red de
corriente alterna de frecuencia ﬁja, una
tensión alterna trifásica, de valor eﬁcaz y
frecuencia variables.
La alimentación del variador puede ser
monofásica para pequeñas potencias (orden
de magnitud de algunos kW) y trifásica para
Ciertos variadores de pequeña potencia
aceptan indistintamente tensiones de
alimentaciones mono y trifásicas.
La tensión de salida del variador es
siempre trifásica.
De hecho, los motores asíncronos
monofásicos no son adecuados para ser
alimentados mediante convertidores de
Los convertidores de frecuencia alimentan los motores de jaula estándar con todas
las ventajas de estos motores:
· Estandarización.
· Bajo coste.
· Robustez.
· Estanqueidad.
· Ningún mantenimiento.238Los arrancadores y variadores de velocidad electrónicos se componen de dos
módulos generalmente montados en una
misma envolvente (ﬁgura 296):
· Un módulo de control que controla el
funcionamiento del aparato.
· Un módulo de potencia que alimenta
el motor con energía eléctrica.
El módulo de control.
En los arrancadores y variadores modernos, todas las funciones se controlan mediante un microprocesador que gestiona la
conﬁguración, las órdenes transmitidas por
un operador o por una unidad de proceso y
los datos proporcionados por las medidas
como la velocidad, la corriente, etc.
Las capacidades de cálculo de los microprocesadores, así como de los circuitos
dedicados (ASIC) han permitido diseñar algoritmos de mando con excelentes prestaciones y. en particular, el reconocimiento de
los parámetros de la máquina arrastrada.
A partir de estas informaciones, el
microprocesador gestiona las rampas de
aceleración y deceleración, el control de
la velocidad y la limitación de corriente,
generando las señales de control de los
componentes de potencia.El mundo de la eﬁciencia energéticaVariadores de velocidad.Las protecciones y la seguridad son
procesadas por circuitos especializados
(ASIC) o están integradas en los módulos de
potencia (IPM).
Los límites de velocidad, las rampas, los
límites de corriente y otros datos de conﬁguración, se deﬁnen usando un teclado integrado o mediante PLC (sobre buses de
campo) o mediante PC.
Del mismo modo, los diferentes comandos (marcha, parada, frenado...) pueden
proporcionarse desde interfaces de diálogo
hombre/máquina, utilizando autómatas programables o PC.
Los parámetros de funcionamiento y las
informaciones de alarma, y los defectos
pueden verse mediante displays, diodos
LED, visualizadores de segmentos o de cristal líquido o pueden enviarse hacia la supervisión mediante un bus de terreno.
Los relés, frecuentemente programables,
proporcionan información de:
· Fallos (de red, térmicos, de producto,
de secuencia, de sobrecarga),
· Vigilancia (umbral de velocidad, prealarma, ﬁnal de arranque).
Las tensiones necesarias para el
conjunto de circuitos de medida y de control
son proporcionadas por una alimentación
integrada en el variador y separadas
galvánicamente de la red.
El módulo de potencia.
El módulo de potencia está principalmente
· Componentes de potencia (diodos,
tiristores, IGBT...).
· Interfaces de medida de las tensiones
y/o corrientes.
· Frecuentemente, de un sistema de
ventilación.El mundo de la eﬁciencia energéticaFig.296. Estructura general de un variador electrónico.Componentes de potencia.
Los componentes de potencia (Fig.297)
son semiconductores que funcionan en
«todo o nada», comparables, por tanto, a
los interruptores estáticos que pueden tomar dos estados: abierto o cerrado.
Estos componentes, integrados en un
módulo de potencia, constituyen un convertidor que alimenta, a partir de la red a
tensión y frecuencia ﬁjas, un motor eléctrico
con una tensión y/o frecuencia variables.
Los componentes de potencia son la
clave de la variación de velocidad y los progresos realizados estos últimos años han
permitido la fabricación de variadores de
velocidad económicos.
Los elementos semiconductores, tales
como el silicio, tienen una resistividad que se
sitúa entre los conductores y los aislantes.
Sus átomos
periféricos.poseen4electronesCada átomo se asocia con 4 átomos
próximos para formar una estructura estable con 8 electrones.
Un semiconductor de tipo P se obtiene
añadiendo al silicio puro una pequeña cantidad de un elemento que posea 3 electrones
Le falta, por tanto, un electrón para formar
una estructura de 8 electrones, lo que se
convierte en un exceso de carga positiva.
Un semiconductor de tipo N se obtiene
añadiendo un elemento que posea 5
electrones periféricos.239Variadores de velocidad.Por tanto, hay un exceso de electrones,
es decir, exceso de carga negativa.Fig.297. Los componentes de potencia.Principales modos de funcionamiento
de los variadores.
Los variadores de velocidad pueden,
según el convertidor electrónico, o bien
hacer funcionar un motor en un solo sentido
de rotación, y se llaman «unidireccionales»,
o en los dos sentidos de la marcha, y se
llaman entonces «bidireccionales».
Los variadores son «reversibles»
cuando pueden recuperar la energía del
motor al funcionar como generador (modo
frenado). La reversibilidad se obtiene o
retornando la energía hacia la red (puente
de entrada reversible), o disipando la
energía recuperada en una resistencia con
un conmutador de frenado.
La ﬁgura siguiente muestra las cuatro situaciones posibles de la gráﬁca par-velocidad de una máquina resumidas en la tabla
que le acompaña.Fig.298. Los cuatro estados posibles de una máquina en su
gráﬁca par-velocidad.Variador unidireccional.
Este tipo de variador, la mayor parte de
veces no reversible, se emplea para:
- Un motor DC, con un convertidor directo (AC-DC) con un puente mixto con diodos y tiristores (ver ﬁgura 299a).
- Un motor AC, con un convertidor indirecto (con transformación intermedia en CC)
con un puente de diodos a la entrada seguido de un convertidor de frecuencia que
hace funcionar la máquina en el primer cuadrante (ﬁgura 299b).
En algunos casos este montaje puede utilizarse en bidireccional (cuadrantes 1 y 3).Hay que indicar que cuando la máquina
funciona como generador recibe una fuerza
de arrastre.
Este estado se utiliza especialmente
para el frenado.
La energía cinética disponible en el eje
de la máquina, o se transﬁere a la red de
alimentación, o se disipa en las resistencias,
o, para pequeñas potencias, en la misma
máquina, como pérdidas.240Fig.299. Esquema de principio: (a) convertidor directo con
puente mixto:(b) convertidor indirecto con (1) puente de entrada
de diodos (2) unidad de frenado (resistencia y conmutador) (3)
convertidor de frecuencia.Un convertidor indirecto que tiene un
conmutador de frenado y una resistencia
convenientemente dimensionada sirven perfectamente para un frenado momentáneoEl mundo de la eﬁciencia energéticaVariadores de velocidad.(ralentización de una máquina elevadora
cuando el motor debe desarrollar un par de
frenado al bajar para retener la carga).
En caso de funcionamiento prolongado
del motor con una carga que lo arrastre, es
imprescindible un convertidor reversible,
porque la carga es entonces negativa, por
ejemplo, en el motor utilizado al frenar en un
Variador bidireccional.
Si es reversible, la máquina funciona en
los cuatro cuadrantes y puede permitir un
frenado importante.
Si es no reversible, sólo funciona en los
cuadrantes 1 y 3.
Funcionamiento a par constante.
Se denomina funcionamiento a par constante cuando las características de la carga
son tales, que, en régimen permanente, el
par solicitado es sensiblemente constante
sea cual sea la velocidad (ﬁgura 300).Funcionamiento a par variable.
Se denomina funcionamiento a par variable cuando las características de la carga
son tales que en régimen permanente, el par
solicitado varía con la velocidad.
Es en concreto el caso de las bombas
volumétricas con tornillo de Arquímedes
cuyo par crece linealmente con la velocidad (ﬁgura 301a) o las máquinas centrífugas
(bombas y ventiladores) cuyo par varía con
el cuadrado de la velocidad (ﬁgura 301-b).
Para un variador destinado a este tipo de
aplicaciones, es suﬁciente un par de arranque mucho menor (en general 1,2 veces el
par nominal del motor).
Muy frecuentemente dispone de funciones complementarias como la posibilidad
de omitir las frecuencias de resonancia correspondientes a las vibraciones indeseables
Es imposible funcionar más allá de la frecuencia nominal de la máquina porque sería una
carga insoportable para el motor y el variador.Este modo de funcionamiento se utiliza
en las cintas transportadoras y en las
Para este tipo de aplicaciones, el variador
debe tener la capacidad de proporcionar
un par de arranque importante (1,5 veces
o más el par nominal) para vencer los
rozamientos estáticos y para acelerar la
máquina (inercia).Fig.300. Curva de funcionamiento a par constante.El mundo de la eﬁciencia energéticaFig.301. Curva de funcionamiento a par variable.241Variadores de velocidad.Funcionamiento a potencia constante.
Es un caso particular del par variable.
Se denomina funcionamiento a potencia
constante cuando el motor proporciona un
par inversamente proporcional a la velocidad angular (ﬁgura 302).
Es el caso, por ejemplo, de una enrolladora
cuya velocidad angular debe disminuir poco
a poco a medida que aumenta el diámetro
de la bobina por acumulación de material.
Es también el caso de los motores de
huso de las máquinas herramienta.
El margen de funcionamiento a potencia
constante es por deﬁnición limitado: a baja
velocidad, por la corriente proporcionada
por el variador, y a gran velocidad, por el par
disponible del motor.
En consecuencia, el par motor disponible
con los motores asíncronos y la capacidad
de conmutación de las máquinas de corriente continua deben ser comprobados.milias de variadores, en sus aplicaciones,
prestaciones y… precio…
¿Por qué es importante el control del
ﬂujo del motor?
El control del ﬂujo del motor tiene una relación directa con el control del par motor.
Cuanto mejor sea el método de control
del flujo mejor se podrá controlar el par
que da el motor.
Control Escalar V/f
El Control Escalar, también llamado Tensión-Frecuencia: (V/f) es el más sencillo y se
basa en el hecho de que para mantener el
ﬂujo magnético constante (y en consecuencia el par), es necesario aumentar el voltaje
a medida que se aumenta la frecuencia (recordemos que la frecuencia es la que dicta
la velocidad de un motor de inducción).
Se cumple entonces una relación de
proporcionalidad directa en la que: V/f
Es la famosa curva Tensión-Frecuencia, que
el variador intenta seguir en todo momento.¿Y cómo calcula el variador la V/
f adecuada?Fig.302.Curva de funcionamiento a potencia constante.¿Control escalar tensión frecuencia?
¿Control Vectorial en lazo abierto? ¿Control
Vectorial en lazo cerrado?
Estos términos son utilizados por los
fabricantes de variadores para referirse a
los diferentes tipos de control que permite
hacer un variador.
En realidad, lo que nos están indicando
es el grado de soﬁsticación del algoritmo de
control del ﬂujo del motor que puede realizar
el variador, siendo éste un factor que acostumbra a ser utilizado para deﬁnir las fa-242La V/f dependerá de cada motor, y el
variador tiene un método infalible para
calcularla, consistente en preguntar al
En todos los variadores escalares hay
un grupo de parámetros que se refieren a
los valores característicos del motor, entre
ellos…la tensión y frecuencia nominales.
El variador utilizara V nominal y f
nominal para calcular la curva constante
de proporcionalidad entre tensión y
frecuencia: V/f.El mundo de la eﬁciencia energéticaVariadores de velocidad.Fig.304. Curva V/f a tramos.Fig.303. Gráﬁco tensión frecuencia.Podríamos pensar que con el algoritmo
V/f podremos controlar fácilmente la
velocidad y el par motor…y… ¡es falso!
El algoritmo V/f es válido sólo para
aplicaciones donde la variación de par
sea poca y, falla estrepitosamente en los
valores extremos de frecuencia:
A bajas vueltas (cerca de cero Hz) el
par caerá prácticamente a cero.
Por encima de la frecuencia nominal,
(proporcionalmente también por encima
de la tensión nominal del motor…) el
variador empezará a vigilar el voltaje
máximo permitido, con lo cual la relación
V/f se hará más pequeña, y con ella el
flujo magnético del motor.
A altas frecuencias el motor ya no
trabaja como una carga inductiva, pasando
a ser resistiva, por lo que lo razonable
es trabajar dentro del rango nominal del
motor: y a eso nos invitará el variador,
limitando la tensión de salida.
Con todo, existen pequeños trucos (que
cualquier variador comercial permite), como
el realizar una curva V/f a tramos, con lo cual
podemos falsear la pendiente, por ejemplo
para reforzar el voltaje a cero Hz (que
teóricamente debería ser cero voltios).Sin embargo, por muchos trucos que se
hagan, el algoritmo V/f tiene serias limitaciones cuando se requiere una buena regulación de par en todo el recorrido del motor.
El problema del control tensión frecuencia es que no es capaz de determinar eﬁcientemente qué parte de la corriente entregada al motor se utiliza para inducir el ﬂujo y
que parte se transforma en par motor.
La solución deﬁnitiva pasa por un mejor
control del ﬂujo… y eso no se consigue con
un simple control V/f.
Una de las limitaciones del control escalar es el poco control de ﬂujo que ofrece,
podríamos decir que es un método de control poco ﬁno, si lo comparamos con el control orientado al ﬂujo.Control vectorial.
Los llamados variadores de control vectorial, son capaces de controlar de una forma mucho más eﬁciente ambas corrientes.
El control vectorial es un control centrado
en el ﬂujo (Flux Oriented Control).
Aunque en la práctica no es necesario conocer la teoría de control del ﬂujo, hacerlo
nos podrá servir para entender cuándo no
utilizar variadores escalares y porqué son
más económicos que los vectoriales.
En una cierta referencia vectorial privilegiada se cumple que el par motor es directamente proporcional a la corriente.El mundo de la eﬁciencia energética243Variadores de velocidad.El control vectorial se basa en una serie
de transformaciones algebraicas que permiten trabajar sobre esa referencia especial
en la que podemos ver directamente el par
con la corriente.L1, L2, L3 son los bornes del variador a
las que conectamos la alimentación.Podemos asemejar el motor de inducción a un motor de continua.El Bus de continua es el depósito de energía del variador y es normalmente accesible en
los bornes del convertidor (DC +, DC -).Par= K*Iq (siendo Iq la corriente de par).
Más detalles de lo qué hace un convertidor de frecuencia.
La mayoría de los convertidores de
frecuencia, buscan transformar la corriente
alterna en una corriente no alterna (es
decir… prácticamente continua) y, una vez
transformada en continua, trocearla según
las necesidades del motor.
El convertidor de frecuencia hace lo
· Rectiﬁcar la corriente alterna suministrada por la red eléctrica: L1, L2, L3.
· Almacenar la corriente continua en el
Bus de Continua (DC BUS).
· Dosiﬁcar la energía almacenada en el
Bus de continua al motor.
El siguiente esquema es el circuito de
potencia (simpliﬁcado) de un variador
trifásico de alterna:Fig.305. Circuito de potencia (simpliﬁcado) de un variador
trifásico de alterna.El Bus de Continua.El esquema anterior está muy simpliﬁcado, sólo aparece un condensador para
minimizar el rizado de corriente, en realidad
hay muchos más elementos…
El DC BUS es una parte fundamental del
Al igual que los seres humanos tenemos
un máximo y un mínimo de presión arterial
el convertidor, en su DC BUS ha de trabajar
entre un máximo y un mínimo de voltaje.
· Por debajo del voltaje mínimo, el convertidor no es capaz de suministrar la
energía necesaria al motor y normalmente debería aparecer algún tipo de
alarma de bajo voltaje.
· Por encima del voltaje máximo, el
demasiada energía al motor, aunque
esta no acostumbra a ser la causa de
este fenómeno ya que el variador, tiene
sus propios sistemas de protección
en el circuito rectiﬁcador y, la propia
· En la inmensa mayoría de ocasiones,
un elevado voltaje en el DC Bus nos
estará indicando que el motor esta regenerando energía hacia el variador, es
decir, el motor no trabaja como motor,
sino como generador eléctrico (transforma la energía mecánica del eje en
energía eléctrica). Por suerte existen
métodos y sistemas para deshacernos
del exceso de voltaje del DC BUS.El Circuito Rectiﬁcador.
Este circuito acostumbra a ser un puente
de diodos y se limita a convertir la corriente
trifásica en continua.244El Circuito Inversor.
Hasta ahora, lo que hemos visto podría
ser perfectamente aplicable a una fuenteEl mundo de la eﬁciencia energéticaVariadores de velocidad.de alimentación AC/DC, como la que tienen
nuestros ordenadores, bueno… conectada
a una corriente trifásica, pero la esencia es
la misma.tren, metro, autobús, avión, barco, ascensor, electrodoméstico, televisión, domótica,
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida o
SAI (en Inglés UPS), etc.El circuito Inversor, es la pieza clave del
convertidor de frecuencia, pues es el encargado de dosiﬁcar la energía almacenada en
el DC BUS, de hecho… en la literatura anglosajona se acostumbra a designar al convertidor de frecuencia como inverter.El objetivo de este circuito inversor es
crear una onda de voltaje PWM.¿Cómo dosiﬁca la energía el circuito
inversor?
El circuito se compone de módulos transistores (con diodos en antiparalelo para
permitir la regeneración).
Estos transistores trabajan como conmutadores de alta frecuencia y potencia, los
transistores tipo IGBT‘s encajan perfectamente en esta función.
El transistor bipolar de puerta
aislada (IGBT, del inglés Insulated Gate
Bipolar Transistor) es un dispositivo
semiconductor que generalmente se aplica
como interruptor controlado en circuitos
de electrónica de potencia.
Este dispositivo posee la características
de las señales de puerta de los transistores
de efecto campo con la capacidad de alta
corriente y bajo voltaje de saturación del
transistor bipolar, combinando una puerta
aislada FET para la entrada de control y un
transistor bipolar como interruptor en un
solo dispositivo. El circuito de excitación del
IGBT es como el del MOSFET, mientras que
las características de conducción son como
las del BJT.
Los transistores IGBT han permitido desarrollos que no habían sido viables hasta
entonces, en particular en los variadores
de frecuencia así como en las aplicaciones en maquinas eléctricas y convertidores
de potencia que nos acompañan cada día
y por todas partes, sin que seamos particularmente conscientes de eso: automóvil,El mundo de la eﬁciencia energéticaLa modulación por ancho de pulsos
(también conocida como PWM, siglas en
inglés de pulse-width modulation) de una
señal o fuente de energía es una técnica en
la que se modiﬁca el ciclo de trabajo de una
señal periódica (una senoidal o una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir
información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de
energía que se envía a una carga.
El ciclo de trabajo de una señal periódica
es el ancho relativo de su parte positiva en
relación con el período.
Expresado matemáticamente:D es el ciclo de trabajo.
t es el tiempo en que la función es positiva (ancho del pulso)
La construcción típica de un circuito PWM
se lleva a cabo mediante un comparador
con dos entradas y una salida. Una de las
entradas se conecta a un oscilador de onda
dientes de sierra, mientras que la otra queda
disponible para la señal moduladora. En la
salida la frecuencia es generalmente igual a
la de la señal dientes de sierra y el ciclo de
trabajo está en función de la portadora.
La principal desventaja que presentan
los circuitos PWM es la posibilidad de
que haya interferencias generadas por
Éstas pueden minimizarse ubicando el
controlador cerca de la carga y realizando
un ﬁltrado de la fuente de alimentación.245Variadores de velocidad.De un modo tosco…, podríamos decir
que el inversor se dedica a trocear el voltaje
del DC BUS, de modo que durante un tiempo
dejará que el BUS alimente una de las fases
de salida y, un tiempo después conmutará a
otra fase de salida y así sucesivamente.
Podemos hacer el símil un depósito
de agua con tres grifos y repartiéramos el
agua abriendo y cerrando totalmente cada
uno de los grifos en un orden y tiempo establecidos, de este modo puedo modular
la salida del deposito haciendo un control
todo/nada de cada uno de los grifos.Fig. 306.Voltaje PWM.Si en lugar de un deposito de agua hablamos del DC BUS, y los tiempos de conmutación vienen dados por un microprocesador con un patrón ordenado , trabajando
a frecuencias de conmutación de de KHz …
entonces… ya tenemos la base de un convertidor de frecuencia.La onda de corriente, en cambio, debido al
bobinado del motor sí que se muestra en una
forma bastante parecida a una senoide.El convertidor da siempre el mismo voltaje (el del DC BUS), con lo que juega es con el
tiempo, dentro de un periodo de la frecuencia deseada de alimentación del motor, en
que se alimenta cada fase. La modulación
PWM puede tener más o menos ﬁnura, habitualmente se utilizan modulaciones ﬁjadas
por un patrón triangular o preferentemente
sinusoidal para el conseguir un resultado
ﬁnal más suave.Los convertidores de frecuencia son una
fuente de ruido electromagnético.Ruido.Se trata de de ondas conducidas de gran
potencia y, por su frecuencia (en la salida del
variador) son una fuente de ondas radiadas, lo
que nos obligará a tener un cuidado especial
a la hora de cablear y apantallar el cableado
de salida de potencia de un variador.CONCLUSIONES:
¿Qué implicaciones tiene el uso de
tecnología PWM?
El uso de variadores de frecuencia, es
en realidad… una pequeña trampa… que
hacemos para alimentar a un motor que en
realidad (a no ser que esté diseñado para
PWM) espera una señal sinusoidal de entre
50 y 60 Hz.
¿Es PWM una señal sinusoidal?
El voltaje PWM es una señal digital, y
utilizando un osciloscopio no veremos una
senoide, sino una señal bastante sucia… eso
sí, con el periodo de la frecuencia sinusoidal
deseada.246· El variador de frecuencia convierte la
alimentación de la red a otra frecuencia
basándose en la rectiﬁcación y posterior
conmutación a alta frecuencia.
· El variador de frecuencia tiene una
etapa intermedia donde almacena
energía llamada DC BUS, el voltaje
del DC BUS es un parámetro muy
importante para el funcionamiento del
· El voltaje de salida de un variador
no es senoidal sino PWM (no así la
corriente).
· Un variador de frecuencia es
una potencial fuente de ruidoEl mundo de la eﬁciencia energéticaVariadores de velocidad.electromagnético
debemos ser muy cuidadosos en
lo referente a ﬁltros, reactancias,
apantallamientos,…
Cuando se habla de la potencia de un
motor eléctrico como característica del
mismo se está hablando de la potencia nominal de diseño, es decir la potencia para
la que el fabricante garantiza que puede
trabajar de modo continuo sin quemarse.
La potencia eléctrica instantánea que un
motor está dando en un momento determinado no tiene nada que ver con su potencia nominal, será exactamente la necesaria para equilibrar la carga mecánica
que se está aplicando en tal momento (Pe
= Pm despreciando rozamientos y pérdidas eléctricas para mayor claridad).
La potencia mecánica que una carga rotatoria impone a un motor es el producto
del par resistente por la velocidad angular; si el motor encargado de vencer esta
carga es eléctrico como es el caso que
nos ocupa tendrá que absorber la potencia eléctrica exacta para equilibrar dicha carga mecánica, ni más ni menos.
En teoría un motor eléctrico no tiene porqué tener ningún inconveniente por suministrar su potencia nominal a cualquier
velocidad (siempre que no se sobrepase
la máxima constructiva), e independientemente del tipo de motor que se trate.
El problema, sobre todo con los motores
de inducción es buscar la manera de aplicarle la alimentación eléctrica en forma y
nivel adecuados para que se ajuste a la potencia de la carga en todos los puntos de
trabajo posibles.
Eso con la alimentación alterna de red
Hasta la llegada de los variadores
modernos controlados por potentes
microprocesadores se utilizaron diversas
truculencias para salir del paso con mayorEl mundo de la eﬁciencia energéticao menor éxito.
Con los primeros variadores electrónicos
se mejoró muchísimo la capacidad de regulación continua de los motores de inducción
mediante el control de la característica tensión-frecuencia de la alimentación.
Pero enseguida se aplicaron potentes algoritmos de control vectorial
que permiten fácilmente
un control de la potencia, el par, la velocidad,
la corriente, el ﬂujo o
cualquier otra caracte
rística que se nos ocurra del motor prácticamente perfecto por lo que se puede
conseguir cualquier maravilla impensable
hace unos años, como por ejemplo obtener el par máximo a velocidad cero en un
motor de jaula de ardilla, el frenado dinámico a plena potencia desde la máxima
velocidad a la parada total, el control preciso de cargas suspendidas sin el auxilio
de frenos mecánicos, etc.
El funcionamiento de un motor de inducción trifásico se basa en la interacción de los
campos magnéticos del rotor y del estator.
El estator genera un campo en el
entrehierro que gira a la velocidad síncrona.
Este campo induce corrientes polifásicas
en el rotor, que a su vez generan un campo
magnético giratorio a la velocidad síncrona
respecto al estator.
Como consecuencia, de acuerdo con el
principio de alineamiento de campos magnéticos, el rotor se ve sometido a un par,
tendente a alinear ambos campos.
El rotor gira en la misma dirección
que el campo magnético del estator.
Cuando la velocidad del rotor se aproxima a
la del campo estatórico, la magnitud de las
corrientes inducidas en el rotor disminuye.
De esta forma el par aplicado al rotor
disminuye, hasta que a la velocidad de
sincronismo el par es nulo.247Variadores de velocidad.Así pues, en condiciones normales de
funcionamiento el rotor girará a una velocidad
ligeramente inferior a la de sincronismo.
La diferencia entre la velocidad del campo
magnético y la del rotor se denomina
Cuanto mayor es el deslizamiento, mayor
es el par que puede ser aplicado a la carga.
Si la frecuencia de la tensión de alimentación es variable, la velocidad del campo
magnético podrá ser variada y en deﬁnitiva
podremos variar la velocidad del motor.
Esto se lleva a cabo variando
simultáneamente la tensión y la frecuencia
aplicadas al motor.
Este tipo de control de motores de
inducción se denomina control escalar,
siendo utilizable cuando las especiﬁcaciones
dinámicas son moderadas, siendo el
funcionamiento en régimen permanente el
Ello es debido a que este tipo de control
ﬁja la amplitud del ﬂujo en el motor, pero no
su posición instantánea.Para la selección de un convertidor adecuado para accionamientos con par resistente cuadrático es importante considerar
lo siguiente: la intensidad asignada del convertidor ha de ser por lo menos tan grande
como la intensidad del motor a pleno par en
el punto requerido.
El par cuadrático es un caso típico de resistencia sobre un ﬂuido. Todo ﬂuido genera
sobre un cuerpo sólido en movimiento una
resistencia que aumenta en forma proporcional al cuadrado de su velocidad relativa.
Es el típico caso de la resistencia aerodinámica del automóvil: a 20km/h no tiene
inﬂuencia, pero superando los 100km/h se
convierte en la resistencia más importante
al movimiento del vehículo.
Este efecto es el mismo que se da en
bombas centrífugas y ventiladores, que básicamente son sólidos moviéndose en ﬂuidos (líquidos y gases, respectivamente), por
lo tanto es de esperar que el par necesario
para vencer la resistencia del ﬂuido a mover,
aumente cuadráticamente con la velocidad.En régimen dinámico, cualquier ajuste
debe ser realizado de forma suave, pues de lo
contrario se pueden producir inestabilidades
La velocidad del motor es controlada por
completo mediante el ajuste de la tensión y
la frecuencia de salida, y el par por ajuste
del deslizamiento.
Cuando se desean prestaciones elevadas, es
necesario realizar un
del par.
Este concepto requiere
un control independiente del par y del ﬂujo en
Este tipo de control se denomina control
vectorial del campo orientado, o simplemente control vectorial.248El mundo de la eﬁciencia energéticaLa erosión eléctrica, análisis del problema.LA EROSIÓN ELÉCTRICA, ANÁLISIS
Desde los años 90 el uso de variadores
de frecuencia (VFD) ha crecido notablemente con la ﬁnalidad de reducir el consumo de
los motores eléctricos y ajustarlos a las capacidades reales de producción.
Los fabricantes de VFD han ido adaptando sus diseños a las necesidades del cliente
y, con la incorporación de los moduladores
por ancho de pulsos, han conseguido mejorar signiﬁcativamente sus diseños con el
Desgraciadamente, estas innovaciones
tecnológicas han tenido una repercusión
negativa sobre la vida de los rodamientos,
reduciendo el tiempo operativo y ampliando
el número de paradas no previstas.conectado al eje rotativo a través de una
sonda de contacto, era el único método
existente para detectar este tipo de erosión.
Un método costoso que requiere de un
largo tiempo de inspección y alto nivel de
cualiﬁcación técnica por parte del inspector.
La erosión eléctrica.
Desde el comienzo del uso de los motores eléctricos asíncronos ha quedado demostrada la existencia de corrientes eléctricas que pasan a través de los rodamientos.Sin lugar a dudas, la erosión eléctrica es
la causante de estos fallos prematuros.Fig.308. Situación de los rodamientos.Fig.307. RodamientoLas descargas eléctricas que ocurren en
el interior del rodamiento son dañinas para
los elementos rodantes, las pistas de rodadura y el lubricante.
La formación de estrías y las perforaciones eléctricas (pequeños cráteres), así como
el lubricante quemado y un alto nivel de vibración, son algunas de las consecuencias
más características de la erosión eléctrica.
Hoy en día, este efecto es muy conocido
y fácilmente identiﬁcable al inspeccionar un
rodamiento desmontado.
Hasta la fecha, el uso de un osciloscopio,El mundo de la eﬁciencia energéticaLa excentricidad del rotor, así como la asimetría del mismo, las fugas irregulares de aire,
los cabrestantes mal equilibrados o incluso
una pobre homogeneidad eléctrica del acero
son las causas más probables de que aparezcan estas corrientes de baja frecuencia.
La mayor innovación tecnológica en el
mundo del motor eléctrico vino con la aparición de los variadores de frecuencia (VFD), que
basaban su funcionamiento en los principios
de la modulación por ancho de pulsos (PWM).
La tecnología PWM consiste en una modiﬁcación del ciclo de la fuente de alimentación a través de transistores bipolares aislados (IGBT) patentados por Toshiba.
Aun siendo un diseño eﬁciente, había un inconveniente en el uso de los VFD: las corrientes
circulantes de alta frecuencia (kHz) provenien-249La erosión eléctrica, análisis del problema.tes del propio sistema eléctrico, y las cargas
condensadoras provenientes del sistema de
alto voltaje (dv/dt) (estas cargas también son
conocidas como pulsos de voltaje umbral).
La combinación de las corrientes circulantes
y las corrientes de carga condensadoras es
problemática, ya que son las responsables de
inducir corriente al eje rotacional.
La carga se acumula en el mismo eje hasta
alcanzar un umbral máximo y se deriva a tierra.
El rodamiento suele ser el punto de menor
resistencia para que la corriente escape.
La lámina lubricante ejerce de barrera
no conductiva pero, cuando el umbral se
alcanza repetidamente por la acumulación
del voltaje, ocurren los arcos o descargas
eléctricas en el rodamiento.
Seguidamente la corriente vuelve a acumularse e inducirse sobre él, actuando éste
último como un condensador.
Detalles sobre la generación de las
corrientes circulantes de alta frecuencia
Para comprender el origen de estas corrientes debemos analizar las diferencias
que se presentan entre la correcta señal sinusoidal que obtenemos del suministro y la
señal eléctrica variable que resulta al transformarse en el VFD.
Por ejemplo, de la suma de los valores
de las tres fases que forman la señal eléctrica a la entrada del VFD obtendremos el
valor cero, mientras que la misma suma a su
salida no será igual a cero.
Esta situación diferente al valor cero resulta de una asimetría de las tres fases que
forman la corriente que crea una variación
del ﬂujo de alta frecuencia que rodea al eje.250Fig.309. Fases simétricas.Estas condiciones pueden, incluso, provocar que la corriente ﬂuya de un rodamiento a otro (de forma axial).
Detección de la erosión eléctrica.
Todos los rodamientos montados en
los motores eléctricos pueden sufrir por la
erosión eléctrica.
Por desgracia, los problemas pueden
surgir pocos meses después de la puesta en
marcha de un motor completamente nuevo.
Para evitar este daño, un equipo de personas experimentado debe realizar un análisis de la condición del motor eléctrico de
Hasta la fecha, el único método ﬁable
para la detección de la erosión eléctrica era
el uso de un osciloscopio conectado al motor, además de una sonda conectada al propio eje para detección de la corriente.
Además, la detección de los picos de corriente correctos exige un ajuste ﬁno de los
parámetros de inspección del osciloscopio,
lo que requiere un buen conocimiento del
manejo del aparato.El mundo de la eﬁciencia energéticaAll pages:1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950InfoSaveLikeShareDownloadMoreEl Mundo de la Eficiencia Energética 5 Published on Mar 7, 2012 Nueva entrega del Prontuario de Grudilec El mundo de la Eficiencia energética, dirigido en esta ocasión a la eficiencia en la industria y se...See Moregrudilec-bgpFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore