Source: http://docplayer.fi/1881728-2x-f-sarjan-palokeskuksen-kayttoohje.html
Timestamp: 2016-10-25 23:04:02+00:00
Document Index: 25882100

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje
Download "2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje"
1 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje P/N REV 2.0 ISS 12MAY112 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Versio Sertifiointi Euroopan unionin direktiivit Yhteystiedot 2011 UTC Fire & Security. Kaikki oikeudet pidätetään. 2X-F-sarja -nimi ja -logo ovat UTC Fire & Securityn tavaramerkkejä. Muut tässä ohjeessa käytetyt tuotteiden nimet voivat olla valmistajiensa tai omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. UTC Fire & Security (Africa), 555 Voortrekker Road, Maitland, Cape Town 7405, PO Box 181 Maitland, South Africa. Valtuutettu EU:n valmistusedustaja: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands. Tämä asiakirja koskee keskuslaitteita, joiden laiteohjelmistoversio on 2.0 tai uudempi. 1999/5/EY (R&TTE-direktiivi): UTC Fire & Security ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. 2002/96/EY (WEEE-direktiivi): Tällä merkinnällä merkittyjä tuotteita ei saa hävittää lajittelemattomana kaatopaikkajätteenä EU:n alueella. Tuote kierrätetään asianmukaisesti palauttamalla se paikalliselle toimittajalle uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä tai antamalla se hävitettäväksi määrättyyn keruupisteeseen. Lisätietoja on osoitteessa 2006/66/EY (akkudirektiivi): Tämä tuote sisältää akun, jota ei saa hävittää lajittelemattomien kaatopaikkajätteiden kanssa Euroopan unionin alueella. Akun tarkat tiedot ovat tuotteen ohjeissa. Akku on merkitty tällä merkinnällä, joka voi sisältää kadmiumia (Cd), lyijyä (Pb) tai elohopeaa (Hg) osoittavan kirjainyhdistelmän. Asianmukaisen kierrätyksen takaamiseksi palauta akku jälleenmyyjällesi tai erityiseen keruupisteeseen. Lisätietoja on osoitteessa Yhteystiedot ovat nähtävissä yrityksen verkkosivustossa osoitteessa3 Sisältö Johdanto 1 Laiteohjelmiston yhteensopivuus 1 Palo- ja toistinkeskukset 1 Toistintoiminto 2 Paloreitityksen ja palontorjunnan ohjaus ja ilmaisu 2 Keskuslaitteen yleiskuvaus 3 Käyttöliittymä 3 Etupaneelin ohjaimet ja merkkivalot 4 LCD-näytön ohjaimet ja merkkivalot 7 Etä- ja paikallistapahtumien ilmaisu LCD-näytössä 9 Akustiset ilmaisimet 9 Tilojen yhteenveto 9 Tilailmaisujen yhteenveto 10 Keskuslaitteen käyttö 14 Käyttöoikeustasot 14 Käyttöohjaimet ja -toimenpiteet 15 Julkinen toimintatila 16 Operaattori-toimintatila 18 Huolto 22 Valikkokartat 23 Lain edellyttämät tiedot 24 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje i4 ii 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje5 Johdanto Tämä on 2X-F-sarjan palokeskuksien käyttöohje. Lue nämä ohjeet ja kaikki niihin liittyvät ohjeet kokonaan ennen tämän tuotteen käyttämistä. Laiteohjelmiston yhteensopivuus Tässä asiakirjassa olevat tiedot koskevat keskuslaitteita, joiden laiteohjelmistoversio on 2.0 tai uudempi. Tätä asiakirjaa ei tule käyttää aiemman laiteohjelmistoversion sisältävien keskuslaitteiden käyttöohjeena. Voit tarkistaa keskuslaitteesi laiteohjelmiston version, tarkastamalla tarkastusraportin Raportit-valikosta. Lisätietoja on kohdassa Raporttien katselu sivulla 20. Palo- ja toistinkeskukset Tuotesarjaan kuuluvat alla esitetyt keskuslaitteet. Taulukko 1: Palo- ja toistinkeskukset Malli Kotelon koko Kuvaus 2X-F1 2X-F1-S 2X-F1-FB 2X-F1-FB-S 2X-F1-SC 2X-F1-SC-S 2X-F2 2X-F2-S 2X-F2-FB 2X-F2-FB-S 2X-F2-SC 2X-F2-SC-S 2X-FR 2X-FR-S 2X-FR-FB 2X-FR-FB-S 2X-FR-SC 2X-FR-SC-S Suuri pieni Suuri pieni Suuri pieni Suuri pieni Suuri pieni Suuri pieni Suuri pieni Suuri pieni Suuri pieni Yksisilmukkainen osoitteellinen palokeskus Yksisilmukkainen osoitteellinen palokeskus, jossa on paloreititysten ja palontorjunnan ohjaus Yksisilmukkainen osoitteellinen palokeskus, jossa on paloreititysten ja palontorjunnan ohjaus [1] Kaksisilmukkainen osoitteellinen palokeskus Kaksisilmukkainen osoitteellinen palokeskus, jossa on paloreititysten ja palontorjunnan ohjaus Kaksisilmukkainen osoitteellinen palokeskus, jossa on paloreititysten ja palontorjunnan ohjaus [1] Osoitteellinen palohälytyksen toistinkeskus Osoitteellinen palohälytyksen toistinkeskus, jossa on paloreititysten ja palontorjunnan ohjaus Osoitteellinen palohälytyksen toistinkeskus, jossa on paloreititysten ja palontorjunnan ohjaus [1] [1] Sisältää paloavaimen 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje 16 Toistintoiminto Kaikki palohälytysverkkoon kuuluvat keskuslaitteet voidaan konfiguroida toistinkäyttöä varten. Tämä käsittää palokeskukset, mikäli niihin on asennettu uusi verkkoyksikkö. Lisätietoja tästä ominaisuudesta saat asennus- tai huoltourakoitsijaltasi. Paloreitityksen ja palontorjunnan ohjaus ja ilmaisu Tässä asiakirjassa olevat tiedot, jotka koskevat paloreitityksen ja palontorjunnan ohjausta ja ilmaisua, koskevat vain vastaavilla toiminnoilla varustettuja keskuslaitteita. 2 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje7 Keskuslaitteen yleiskuvaus Tässä luvussa esitellään keskuslaitteen käyttöliittymä, LCD-näyttö, operaattorin ohjaimet ja merkkivalot. Käyttöliittymä Kuva 1: Keskuslaitteen käyttöliittymä (sisältää paloreitityksen ja palontorjunnan ohjauksen) 1. Tehonsyötön merkkivalo 2. Yleinen testimerkkivalo 3. Yleinen käytöstäpoiston merkkivalo 4. Yleinen vikamerkkivalo 5. Hälytysmerkkivalo 6. LCD-näyttö 7. Hälytinviivepainike ja -merkkivalo 8. Äänihälyttimen vika / pois käytöstä / testi - merkkivalo 9. Pyörösäädin ja toimintopainikkeet 10. Palautuspainike ja merkkivalo 11. Hiljennä keskus -painike ja -merkkivalo 12. Äänihälytin päälle/pois -painike ja - merkkivalo 13. Järjestelmävian merkkivalo 14. Akku lopussa -merkkivalo 15. Maadoitusvian merkkivalo 16. Tehonsyöttövian merkkivalo 17. Palontorjunnan vika / pois käytöstä / testi - merkkivalo 18. Palontorjunnan viive -painike ja -merkkivalo 19. Palontorjunta päällä/kuitattu -painike ja - merkkivalo 20. Paloreitityksen vika / pois käytöstä / testi - merkkivalo 21. Paloreitityksen viive -painike ja -merkkivalo 22. Paloreititys päällä/kuitattu -painike ja - merkkivalo Jos haluat tarkempia tietoja etupaneelin ohjaimista ja osoittimista, katso Etupaneelin ohjaimet ja merkkivalot sivulla 4. 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje 38 Etupaneelin ohjaimet ja merkkivalot Seuraavassa taulukossa kuvataan yleisesti etupaneelin ohjaimet ja merkkivalot. Tässä kuvatut toiminnolliset ominaisuudet eivät ole kaikkien käyttäjien käytettävissä. Lisätietoja keskuslaitteen käytöstä ja käyttörajoituksista on aiheessa Keskuslaitteen käyttö sivulla 14. Taulukko 2: Etupaneelin ohjaimet ja merkkivalot Ohjain/merkkivalo Tehonsyötön merkkivalo Merkkivalon väri Kuvaus Vihreä Yleinen testimerkkivalo Keltainen Yleinen käytöstäpoiston merkkivalo Keltainen Yleinen vikamerkkivalo Keltainen Osoittaa, että järjestelmään on kytketty virta. Osoittaa, että vähintään yhtä ominaisuuksista tai laitteista testataan. Osoittaa, että vähintään yksi ominaisuuksista tai laitteista on poistettu käytöstä. Osoittaa yleisvian. Vastaavan laitteen tai ominaisuuden vikamerkkivalo vilkkuu myös. Hälytysmerkkivalo Punainen Osoittaa palohälytyksen. Paloreititys päällä/kuitattu -painike ja -merkkivalo Paloreititys viive - painike ja -merkkivalo Paloreitityksen vika / pois käytöstä / testi - merkkivalo Palontorjunta päällä/kuitattu -painike ja -merkkivalo Punainen Keltainen Keltainen Punainen Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, että ilmaisin on aktivoinut hälytyksen. Tasaisesti palava merkkivalo tarkoittaa, että käynnistyspainike on aktivoinut hälytyksen. Peruuttaa aiemmin konfiguroidun viiveen, kun sen laskentaa suoritetaan, ja aktivoi paloreitityksen. Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, että paloreititys on aktivoitu. Tasaisesti palava merkkivalo ilmaisee, että paloreitityssignaali on kuitattu etävalvontalaitteella. Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä aiemmin konfiguroidun paloreitityksen viiveen. Peruuttaa viiveen suorittaessaan aloituslaskennan ja aktivoidessaan paloreitityksen. Tasaisesti palava merkkivalo tarkoittaa, että viive on konfiguroitu ja otettu käyttöön. Vilkkuva merkkivalo osoittaa, että viiveen laskenta on käynnissä (paloreititys on aktivoitu, kun konfiguroitu viiveaika ylittyy tai kun viive peruutetaan). Osoittaa paloreitityksen vian, käytöstäpoiston tai testin. Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa vikaa. Tasaisesti palava merkkivalo tarkoittaa käytöstäpoistoa tai testiä. Peruuttaa aiemmin konfiguroidun viiveen, kun sen laskentaa suoritetaan, aktivoi paloreitityksen. Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, että palontorjunta on aktivoitu. Tasaisesti palava merkkivalo ilmaisee, että palontorjuntasignaali on kuitattu etävalvontalaitteella. 4 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje9 Ohjain/merkkivalo Palontorjunnan viive - painike ja -merkkivalo Palontorjunnan vika / pois käytöstä / testi - merkkivalo Hälytinviivepainike ja - merkkivalo Äänihälyttimen vika / pois käytöstä / testi - merkkivalo Tehonsyöttövian merkkivalo Maadoitusvian merkkivalo Merkkivalon väri Kuvaus Keltainen Keltainen Keltainen Keltainen Keltainen Keltainen Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä aiemmin konfiguroidun palontorjunnan viiveen. Peruuttaa viiveen, kun sen laskentaa suoritetaan, ja aktivoi palontorjunnan. Tasaisesti palava merkkivalo tarkoittaa, että viive on konfiguroitu ja otettu käyttöön. Vilkkuva merkkivalo osoittaa, että viiveen laskenta on käynnissä (palontorjunta on aktivoitu, kun konfiguroitu viiveaika ylittyy tai kun viive peruutetaan). Osoittaa palontorjunnan vian, käytöstäpoiston tai testin. Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa vikaa. Tasaisesti palava merkkivalo tarkoittaa käytöstäpoistoa tai testiä. Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä aiemmin konfiguroidun hälytinviiveen. Peruuttaa viiveen, kun sen laskentaa suoritetaan, ja aktivoi äänihälyttimet. Tasaisesti palava merkkivalo tarkoittaa, että hälytinviive on konfiguroitu ja otettu käyttöön. Vilkkuva merkkivalo osoittaa, että viiveen laskenta on käynnissä (äänihälyttimet on aktivoitu, kun konfiguroitu viiveaika ylittyy tai kun viive peruutetaan). Osoittaa äänihälyttimen vian, käytöstäpoiston tai testin. Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa vikaa. Tasaisesti palava merkkivalo tarkoittaa käytöstäpoistoa tai testiä. Osoittaa tehonsyötön vian. Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa akkuvikaa. Tasaisesti palava merkkivalo tarkoittaa verkkovirran tai verkkovirtasulakkeen vikaa. Osoittaa maadoituksen eristysvian. Akkuvian merkkivalo Keltainen Osoittaa, että keskuslaite on akkuvirran varassa ja että jäljellä oleva lataus ei välttämättä riitä käytön jatkamiseen. Järjestelmävian merkkivalo Äänihälytin päälle/pois -painike ja -merkkivalo Keltainen Punainen Osoittaa keskuslaitteen järjestelmävian. Merkkivalo ilmoittaa, mitä tapahtuu, kun painiketta painetaan: Jos merkkivalo palaa (vilkkuu tai palaa tasaisesti), painikkeen painaminen vaimentaa äänihälyttimet. Jos merkkivalo ei pala, painikkeen painaminen aktivoi äänihälyttimet (jos keskuslaitteen tila ja toimintatila sallivat äänihälyttimien manuaalisen aktivoinnin). Merkkivalo ilmaisee myös äänihälyttimien tilan: 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje 510 Ohjain/merkkivalo Hiljennä keskus - painike ja -merkkivalo Palautuspainike ja merkkivalo Merkkivalon väri Kuvaus Keltainen Keltainen Tasaisesti palava valo ilmaisee äänihälyttimien olevan aktiivisia (tai aktivoituvan pian) Vilkkuva merkkivalo osoittaa, että viiveen laskenta on käynnissä (äänihälyttimet on aktivoitu, kun konfiguroitu viiveaika ylittyy tai kun viive peruutetaan). Sammunut merkkivalo ilmaisee äänihälyttimien olevan pois päältä (tai että ne sammutetaan pian) Huomautuksia: Kun hälytyksestä annetaan ilmoitus, äänihälyttimien välittömän vaimennuksen estämiseksi äänihälytin päälle/pois -painikkeen toiminta voi olla väliaikaisesti estetty, kun konfiguroitua äänihälyttimen viivettä lasketaan. Lisätietoja on kohdassa Hälyttimien pysäytys tai pysäytettyjen hälyttimien käynnistys uudelleen sivulla 19. Asennuksen koon mukaan äänihälyttimien käynnistys- tai pysäytyskomentojen siirtyminen järjestelmän läpi voi kestää muutaman sekunnin. Tästä syystä esimerkiksi merkkivalo voi palaa tasaisesti, muuta äänihälyttimien ääntä ei aluksi kuulu. Hiljentää summerin. Tasaisesti palava merkkivalo tarkoittaa, että summeri on hiljennetty. Palauttaa keskuslaitteen perustilaan ja tyhjentää kaikki nykyiset järjestelmätapahtumat. Tasaisesti palava merkkivalo osoittaa, että keskuslaite voidaan palauttaa nykyisellä käyttöoikeustasolla. Äänihälyttimen, paloreitityksen ja palontorjunnan ilmaisimet Asentaja voi olla konfiguroinut keskuslaitteeseen useita äänihälytin-, paloreititystai palontorjuntaryhmiä. Koska tietyntyyppisillä ryhmillä ei aina välttämättä ole sama tila, vastaavan ryhmätyypin etulevyn ilmaisimet näyttävät kaikkien ryhmien yleisen tilan. Jos tilat ovat ristiriitaisia, suurimman prioriteetin tila näytetään. Seuraavat esimerkit havainnollistavat tämän toimintatavan: Äänihälytinryhmiä on kolme, ensimmäinen on vikatilassa, toinen on viivetilassa ja kolmas on aktivoidussa tilassa. Äänihälyttimen merkkivalot näyttävät ensimmäisen ryhmän vikatilan, toisen ryhmän viivetilan ja kolmannen ryhmän aktivoidun tilan. Paloreititysryhmiä on kaksi: ensimmäinen on aktivoidussa tilassa ja toinen on kuitatussa tilassa. Paloreitityksen merkkivalo esittää kuitatun tilan, muttei aktivointitilaa (kuittaustila on etusijalla siihen nähden). Lisätietoja keskuslaitteen konfiguroinnista ja merkkivaloista saat asennus- tai huoltourakoitsijaltasi. 6 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje11 LCD-näytön ohjaimet ja merkkivalot Kuva 2: LCD-näytön ohjaimet ja merkkivalot 1. Päivä/yötilan merkkivalo 2. Järjestelmän päivämäärä ja aika 3. Keskuslaitteen verkkotila (yksin toimiva, verkossa, toistin) 4. Nykyisten hälytys-, vika- ja tilatapahtumien laskuri 5. Viestin näyttöalue 6. Painikkeet (valikkovaihtoehdot, jotka liittyvät toimintopainikkeisiin F1, F2, F3 ja F4) 7. Pyörösäädin 8. Toimintopainikkeet F1, F2, F3 ja F4 9. Paikallisen keskuslaitteen tunnus (palohälytysverkossa) 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje 712 LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet esitetään alla. Taulukko 3: LCD-näytön kuvakkeet ja kuvaukset Kuvake Päivätila (verkko) Päivätila (keskuslaite) Yötila (verkko) Yötila (keskuslaite) Palohälytykset viat tilat. Yksin toimiva Verkossa Toistin Ilmaisinhälytys [1] Palopainikehälytys [1] Kuvaus Tämä kuvake ilmaisee, että palohälytysverkkoon kuuluvien keskuslaitteiden ensisijainen herkkyystilaasetus on päivätila. Tämä kuvake ilmaisee, että paikallisen keskuslaitteen herkkyystila on päivätila. Muilla palohälytysverkkoon kuuluvilla keskuslaitteilla voi olla erilainen herkkyystilaasetus. Tämä kuvake ilmaisee, että palohälytysverkkoon kuuluvien keskuslaitteiden ensisijainen herkkyystilaasetus on yötila. Tämä kuvake ilmaisee, että paikallisen keskuslaitteen herkkyystila on yötila. Muilla palohälytysverkkoon kuuluvilla keskuslaitteilla voi olla erilainen herkkyystilaasetus. Tämän kuvakkeen vieressä oleva numero osoittaa niiden ryhmien määrän, joilla on aktiivinen palohälytys. Hälytyksen ilmoittamiseen käytettävien ensimmäisen ja viimeisen ryhmän hälytystiedot näytetään LCD-näytön viestialueella. Tämän kuvakkeen vieressä oleva numero osoittaa aktiivisten vikojen määrän. Lisätietoja saa painamalla F1-painiketta (Näytä tapahtumat). Tämän kuvakkeen vieressä oleva numero osoittaa aktiivisten järjestelmätilojen määrän. Lisätietoja saa painamalla F1-painiketta (Näytä tapahtumat). Lisätietoja järjestelmän tiloista on kohdassa Tilojen yhteenveto sivulla 9. Tämä kuvake osoittaa, että keskuslaitetta ei ole liitetty palohälytysverkkoon. Tämä kuvake osoittaa, että keskuslaite on liitetty palohälytysverkkoon. Tämä kuvake osoittaa, että keskuslaite on konfiguroitu toimimaan toistimena ja että se on liitetty palohälytysverkkoon. Tämä kuvake osoittaa, että järjestelmä on havainnut ilmaisinhälytyksen. Tämä kuvake osoittaa, että järjestelmä on havainnut palopainikkeen aktivoiman hälytyksen. [1] Nämä kuvakkeet näkyvät viestialueella yhdessä ilmoitustietojen kanssa. 8 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje13 Etä- ja paikallistapahtumien ilmaisu LCD-näytössä Paikallisen keskuslaitteen tunnus näkyy aina LCD-näytössä (katso Kuva 2 sivulla 7). Jos keskuslaitteesi muodostaa osan palohälytysverkosta, tapahtumailmoitus sisältää tapahtuman raportoivan keskuslaitteen tunnuksen seuraavasti: Jos keskuslaitteen tunnus vastaa paikallista tunnusta, tapahtuma liittyy paikalliseen keskuslaitteeseen. Jos keskuslaitteen tunnus ei vastaa paikallista tunnusta, tapahtuman ilmoittaa keskuslaite, jolla on ilmoitettu keskuslaitteen tunnus. Huomautus: Toistinkeskukset asennetaan vain palohälytysverkkoihin, ja niihin asennetaan oletusarvoisesti verkkoyksikkö. Palohälytyksen keskuslaitteissa on oltava verkkoyksikkö asennettuna, jotta ne voivat muodostaa yhteyden palohälytysverkkoon. Akustiset ilmaisimet Keskuslaitteessa käytetään seuraavia akustisia ilmaisimia järjestelmätapahtumien osoittamiseen. Selitys Summeri soi koko ajan Summeri soi katkonaisesti (pitkä ääni) [1] Kuvaus Osoittaa palohälytyksen tai järjestelmävian Osoittaa kaikki muut viat Summeri soi katkonaisesti (lyhyt ääni) [1] Osoittaa vikatilan [1] Pitkässä äänessä 50 % ajasta kuuluu ääni ja 50 % ajasta ääntä ei kuulu. Lyhyessä äänessä 25 % ajasta kuuluu ääni ja 75 % ajasta ääntä ei kuulu. Tilojen yhteenveto Tiloiksi kirjatut järjestelmätapahtumat esitetään alla. Taulukko 4: Tiloiksi kirjattavat järjestelmätapahtumat Tila Testit Käytöstäpoistot Äänihälyttimen, paloreitityksen ja palontorjunnan viiveet Silmukkalaitetta ei ole konfiguroitu Tulon aktivointi Lähtöryhmän aktivointi Palohälytysverkossa on uusi solmu Kuvaus Keskuslaitteen ominaisuutta tai laitetta testataan Keskuslaitteen ominaisuus tai laite poistetaan käytöstä Äänihälyttimen, paloreitityksen tai palontorjunnan viive otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä On havaittu silmukkalaite, jota ei ole konfiguroitu Tulo on aktivoitu (konfiguroinnin mukaisesti) Lähtöryhmä on aktivoitu Palohälytysverkkoon on lisätty uusi keskuslaite 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje 914 Tila Silmukoiden enimmäismäärä ylitetty verkossa Perinteisten ryhmien enimmäismäärä ylitetty verkossa Esihälytys Varoitus Konfigurointilaite yhdistetty Päivämäärää ja aikaa ei ole asetettu Tapahtumamuisti täynnä Kuvaus Silmukoiden määrä palohälytysverkossa ylittää sallitun enimmäismäärän (32) Perinteisen ryhmien määrä palohälytysverkossa ylittää sallitun enimmäismäärän (64) Laite (ja vastaava ryhmä) on esihälytystilassa Laite on hälytystilassa, mutta järjestelmä odottaa lisähälytystapahtumaa vahvistaakseen ryhmän hälytyksen Keskuslaitteen konfigurointi-istunto on aloitettu ulkoisella laitteella (pöytätietokoneella, kannettavalla tietokoneella jne.) Järjestelmä on käynnistetty, mutta päivämäärää ja aikaa ei ole asetettu Ohjauspaneelin tapahtumamuisti on täynnä Edellä kuvattujen lisäksi tapahtumamuistiin lisätään myös seuraavat järjestelmän tilatapahtumat (mutta niitä ei sisällytetä keskuslaitteen nykyisten tapahtumien raporttiin). Taulukko 5: Muut tapahtumamuistiin lisättävät järjestelmätapahtumat Tapahtuma Yleiset järjestelmätapahtumat Käyttäjäistunnot Toiminnot Kuvaus Sääntöjen aktivointi Sääntö on aktivoitu [1] Tilojen käytöstäpoisto Poistetut virransyöttöviat Keskuslaite on palautettu, keskuslaite on vaimennettu, uusi päivämäärä ja aika on asetettu, järjestelmä on käynnistetty jne. Käyttäjäistuntojen aktivoinnin ja päättymisen päivämäärä ja kellonaika Lähtöryhmä on aktivoitu tai sen aktivointi on poistettu tai ohjelmoitava järjestelmä on suoritettu (ohjelmointiohjelman avulla) Järjestelmän tilan aktivointi on poistettu Aiemmin kirjattu virransyöttövika on ratkaistu [1] Sääntö koostuu yhdestä tai useammasta tilasta (joita yhdistävät loogiset operaattorit), jotka on konfiguroitu laukaisemaan tiettyjä järjestelmän toimintoja tietyn vahvistusajan jälkeen. Asennus- tai huoltourakoitsijasi luo säännöt ohjelmointiohjelman avulla. Tilailmaisujen yhteenveto Tässä osiossa kootaan yhteen keskuslaitteen tilailmaisut. Valmiustila Valmiustila osoitetaan seuraavasti: Virransyötön merkkivalo palaa. Jos hälytinviive on otettu käyttöön, hälytinviiveen merkkivalo palaa 10 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje15 Jos paloreititysviive on otettu käyttöön, paloreititysviiveen merkkivalo palaa. Jos palontorjunnan viive on otettu käyttöön, palontorjunnan viiveen merkkivalo palaa Huomautus: Paloilmoitinjärjestelmäsi kokoonpanosta riippuen summeri voi soida katkonaisesti osoittaen käyttöön otetun viivetilan. Palohälytys Eurooppalaisten standardien mukaisesti palohälytyksen tila osoitetaan keskuslaitteen näytössä ryhmittäin, ei laitteittain. Kun hälytys ilmoitetaan useammassa kuin yhdessä ryhmässä, LCD-näyttö näyttää kaksi ryhmäkenttää: ensimmäinen on ensimmäiselle ryhmälle hälytyksen raportointia varten ja toinen on viimeisimmälle ryhmälle hälytyksen raportointia varten (katso alla). Kuva 3: Palohälytyksen ilmaisu keskuslaitteen näytössä Jokaisessa ryhmän viestissä ilmoitetaan seuraavat: ryhmän tunnus ja kuvaus, aikaleima ja ryhmän ensimmäisen raportoidun hälytyksen laitteen kuvaus laskuri, jossa on hälytettävien laitteiden kokonaismäärä ryhmässä. Jos haluat nähdä hälyttävien laitteiden tiedot, paina F1 (Tapahtumat) -painiketta ja valitse Hälytykset. Valitse sitten vastaava alue, joka raportoi hälytyksestä. Näyttöön tulee ryhmään kuuluvien hälyttävien laitteiden luettelo. Ylimääräisiä palohälytyksen tilailmaisuja ovat seuraavat: Keskuslaitteen hälytysmerkkivalo vilkkuu, jos ilmaisin on aktivoinut hälytyksen, ja palaa tasaisesti, jos sen on aktivoinut palopainike. Jos ryhmäyksikkö on asennettu ja vastaava ryhmä sisältyy ryhmäyksikköön, ryhmän hälytysmerkkivalo vilkkuu tai palaa tasaisesti (riippuen hälytyksen lähteestä). Jos hälytinviive on otettu käyttöön, hälytinviiveen merkkivalo palaa. Äänihälyttimen viive -merkkivalo vilkkuu, kun viivettä lasketaan. Äänihälytin päälle/pois -merkkivalo ilmaisee äänihälytin päälle/pois - painikkeen tilan (poistettu käytöstä, ei poistettu käytöstä) ja äänihälyttimien tilan (lisätietoja on kohdassa Taulukko 2 sivulla 4). 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje 1116 Jos paloreititysviive on otettu käyttöön, paloreititysviiveen merkkivalo palaa. Paloreitityksen viive -merkkivalo vilkkuu, kun viivettä lasketaan. Kun paloreititys on aktivoitu, paloreititys päällä/kuitattu -merkkivalo vilkkuu. Jos asennus- tai huoltourakoitsijasi on niin määrittänyt, tasaisesti palava paloreititys päällä/kuitattu -merkkivalo ilmaisee, että paloreitityssignaali on kuitattu etävalvontalaitteella. Jos palontorjunnan viive on otettu käyttöön, palontorjunnan viive -merkkivalo palaa tasaisesti. Palontorjunnan viive -merkkivalo vilkkuu, kun viivettä lasketaan. Kun palontorjunta on aktivoitu, palontorjunta päällä/kuitattu -merkkivalo vilkkuu. Jos asennus- tai huoltourakoitsijasi on niin määrittänyt, tasaisesti palava palontorjunta päällä/kuitattu -merkkivalo ilmaisee, että palontorjuntasignaali on kuitattu etävalvontalaitteella. Ensimmäisen ja viimeisen hälytyksestä ilmoittavan ryhmän hälytystiedot näytetään LCD-näytössä. Keskuslaitteen summeri soi koko ajan. Palopainikkeen aktivoimat hälytykset ovat aina etusijalla ilmaisimen aktivoimiin hälytyksiin nähden. Jos molemmat laitteet aktivoivat hälytyksen, hälytysmerkkivalo palaa tasaisesti. Vika Vikatila osoitetaan seuraavasti: Yleinen vikamerkkivalo palaa tasaisesti, ja vastaavan ominaisuuden tai laitteen vikamerkkivalo (jos sellainen on) vilkkuu. Verkkovirta- ja akkuvirtavikojen merkkinä yleinen vikamerkkivalo ja virransyötön vikamerkkivalo vilkkuvat. Vian tarkemmat tiedot näkyvät LCDnäytössä. Maadoitusvikojen merkkinä yleinen vikamerkkivalo ja maadoitusvian merkkivalo vilkkuvat. Järjestelmävikojen merkkinä yleinen vikamerkkivalo vilkkuu ja järjestelmävian merkkivalo palaa tasaisesti. Osoituksena akkuviasta yleinen vikamerkkivalo vilkkuu ja akkuvian merkkivalo palaa tasaisesti. Vian tarkemmat tiedot näkyvät LCD-näytössä. Keskuspaneelin summeri soi katkonaisesti (pitkä ääni). Huomautus: Kaikissa vikatapauksissa on syytä ottaa yhteyttä asennus- tai huoltourakoitsijaan vian syyn selvittämiseksi. Käytöstäpoisto Käytöstäpoistot osoitetaan seuraavasti: Yleinen käytöstäpoiston merkkivalo palaa tasaisesti ja vastaavan ominaisuuden tai laitteen käytöstäpoiston merkkivalo (jos sellainen on) vilkkuu. 12 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje17 Jos ryhmäyksikkö on asennettu, vastaavan ryhmän Pois käytöstä / Testi - merkkivalo palaa (jos vastaava ryhmä sisältyy ryhmäyksikköön). Keskuspaneelin summeri soi katkonaisesti (lyhyt ääni). Jos haluat lisätietoja käytöstäpoistosta, paina F1 (Tapahtumat) -painiketta ja valitse sitten Tilat. Testi Testit osoitetaan seuraavasti: Yleinen testimerkkivalo palaa Jos ryhmäyksikkö on asennettu, vastaavan ryhmän Pois käytöstä / Testi - merkkivalo palaa (jos vastaava ryhmä sisältyy ryhmäyksikköön). Keskuspaneelin summeri soi katkonaisesti (lyhyt ääni). Jos haluat lisätietoja testistä, paina F1 (Tapahtumat) -painiketta ja valitse sitten Tilat. Akun varaus lopussa VAROITUS: Tämä on kriittinen tila, ja omaisuuttasi ei ole välttämättä suojattu kunnolla. Jos keskuslaitteesi osoittaa akkuvikaa, ota välittömästi yhteyttä asennus- tai huoltourakoitsijaasi ja pyydä tätä palauttamaan virransyöttö, tai jos tämä on mahdotonta, vaihtamaan akut. Akkuvika osoittaa, että keskuslaite on akkuvirran varassa ja että jäljellä oleva lataus ei välttämättä riitä käytön jatkamiseen. Akkuvika osoitetaan seuraavasti: Yleinen vikamerkkivalo vilkkuu Akkuvian merkkivalo palaa. LCD-näytössä näkyy alustava varoitusviesti, joka ilmoittaa akkuviasta. Jos virransyöttöongelmaa ei korjata, akkujen purkautuminen jatkuu, kunnes näyttöön tulee toinen varoitusviesti, jossa ilmoitetaan, että keskuslaite sammutetaan. Summeri soi katkonaisesti (pitkä ääni). Kun akut ovat tyhjentyneet kokonaan, keskuslaite sammuu suojatakseen akkuja, eikä järjestelmä anna muita ilmoituksia. Jos virransyöttö saadaan päälle ennen keskuslaitteen sammumista, keskuslaite palautuu aiempaan tilaansa. Jos se ei palaudu, keskuslaitteen kellonaika ja päivämäärä on konfiguroitava uudelleen, kun virta on kytketty päälle. Huomautuksia: Asiakas, joka haluaa saada akuilta mahdollisimman pitkän valmiusajan (24 72 tuntia), voi nähdä tämän vikailmoituksen. Akkuvikailmoitus tarkoittaa sitä, että akut ovat tyhjentyneet, eikä se tarkoita, että ne ovat viallisia. 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje 1318 Keskuslaitteen käyttö Käyttöoikeustasot Joidenkin tämän tuotteen ominaisuuksien käyttöoikeus on rajattu tietyille käyttäjätiliin liittyville käyttöoikeustasoille. Julkinen Julkinen taso on oletuskäyttöoikeustaso. Tällä tasolla voi tehdä peruskäyttötehtäviä, kuten vastata palohälytykseen tai vikavaroitukseen keskuslaitteesta. Salasanaa ei tarvita. Lisätietoja on kohdassa Julkinen toimintatila sivulla 16. Operaattori Operaattori-käyttöoikeustasolla voi tehdä ylimääräisiä käyttötehtäviä, ja se on varattu käyttäjille, jotka ovat saaneet koulutusta keskuslaitteen käytössä. Operaattori-käyttäjän oletussalasana on Lisätietoja on kohdassa Operaattori-toimintatila sivulla 18. Rajoitetut käyttöoikeustasot Rajoitetut käyttöoikeustasot on suojattu salasanalla. Niiden käyttämiseksi on annettava käyttäjätunnus ja salasana, jonka olet saanut huolto- tai asennusurakoitsijaltasi. Keskuslaite poistuu automaattisesti rajoitetulta käyttöoikeustasolta ja siirtyy julkiselle käyttöoikeustasolle kahden minuutin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta. Siirtyminen rajoitetulle käyttöoikeustasolle: 1. Paina F4-painiketta (Päävalikko). LCD-näyttöön tulee kehote, jossa pyydetään käyttäjätunnusta ja salasanaa. 2. Valitse käyttäjätunnuksesi ja syötä salasanasi kiertämällä pyörösäädintä myötä- tai vastapäivään. Vahvista jokainen syöttö painamalla pyörösäädintä. Kun oikea neljänumeroinen salasana on syötetty, LCD-näyttö näyttää käyttöoikeustasoasi vastaavan päävalikon. Huomautus: Huolto- ja asennusurakoitsija on saattanut konfiguroida keskuslaitteen muistamaan viimeisimmät syötetyt sisäänkirjautumistiedot. Poistuminen rajoitetulta käyttöoikeustasolta: 1. Paina päävalikosta F3-painiketta (Kirjaudu ulos). 14 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje19 Käyttöohjaimet ja -toimenpiteet Toimintopainikkeiden ja pyörösäätimen käyttö Käytä toimintopainikkeita F1 F4 ja pyörösäädintä (katso Kuva 2 sivulla 7), kun haluat siirtyä LCD-valikossa, valita valikkovaihtoehtoja ja syöttää salasanoja ja järjestelmän tietoja (katso alla). Salasanojen ja järjestelmätietojen syöttäminen Painopainikkeiden valitseminen LCD-näytön valikosta Valikoissa siirtyminen ja valikkovaihtoehtojen vahvistaminen Käännä pyörösäädintä myötä- tai vastapäivään, kun haluat syöttää salasanoja ja muita järjestelmätietoja. Vahvista jokainen syöttö painamalla pyörösäädintä. Valitse haluamasi valikkovaihtoehdot (päävalikko, uloskirjautuminen, poistuminen jne.) painamalla toimintopainikkeita F1 F4. Käännä pyörösäädintä myötä- tai vastapäivään, kun haluat valita jonkin vaihtoehdon näytössä näkyvästä valikosta. Vahvista valinta painamalla pyörösäädintä. Keskuslaitteen tunnus LCD-näytössä on valkoinen teksti tummalla taustalla, kun pyörösäädin on aktiivinen (keskuslaite odottaa syöttöä). Konfigurointivaihtoehdot Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä tehtäessä kokoonpanon muutoksia keskuslaitteelle (esimerkiksi muutettaessa salasanaa). Keskuslaitteen kokoonpano (ja kokoonpanoversio) päivitetään vain, kun kokoonpanon muutokset suoritetaan painamalla F3-painiketta (Käytä). Kokoonpanoversion muutos ja aikaleima tallennetaan tarkastusraporttiin, joka voidaan avata Operaattori-käyttöoikeustasolla (katso Raporttien katselu sivulla 20). Vaihtoehto Save (Tallenna) Näppäin Kuvaus F1 Valitse tämä toiminto, kun haluat säilyttää nykyisen kokoonpanon muutoksen ottamatta sitä heti käyttöön. Käytä F3 Valitse tämä toiminto, kun haluat ottaa nykyisen kokoonpanon muutoksen ja kaikki tallennetut (tallennetut) kokoonpanon muutokset käyttöön. Keskuslaite palautetaan alkutilaan automaattisesti. Hylkää F4 Valitse tämä toiminto, kun haluat hylätä kaikki tallennetut (tallennetut) kokoonpanon muutokset, joita ei ole otettu käyttöön. Poistu F2 Valitse tämä toiminto, kun haluat poistua nykyisestä konfigurointiprosessista tallentamatta tai ottamatta käyttöön nykyistä kokoonpanon muutosta. Huomautus: Useita kokoonpanoasetuksia päivitettäessä suosittelemme, että tallennat jokaisen muutoksen jälkeen ja otat kaikki muutokset käyttöön päävalikosta. 2X-F-sarjan palokeskuksen käyttöohje 15 Näytä lisää
2X-sarjan ohje Skandinavian markkinoille P/N 501-415028-9-30 REV 03 ISS 16JUL14 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Versio Sertifiointi Euroopan unionin direktiivit Yhteystiedot 2014 UTC Fire Lisätiedot 1X-X3 Käyttöohje P/N 501-419028-2-11 REV 01.10 ISS 18NOV13
1X-X3 Käyttöohje P/N 501-419028-2-11 REV 01.10 ISS 18NOV13 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Versio Sertifiointi Euroopan unionin direktiivit Yhteystiedot 2013 UTC Fire & Security. Kaikki oikeudet Lisätiedot KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä
KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän Lisätiedot Magnum 25. Osoitteellinen paloilmoitinkeskus. Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI
Magnum 25 Osoitteellinen paloilmoitinkeskus Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI MAGNUM 25 SISÄLTÖ OSA1- KÄYTTÖ 1.1 Keskuksen etupaneelin kuvaus... 2 1.2 Hälytys... 4 1.3 Järjestelmän palautus... 5 1.4 Hälytysten Lisätiedot TruVision NVR 10:n käyttöohje
TruVision NVR 10:n käyttöohje P/N 1072766C-FI REV 1.0 ISS 16JUL14 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja FCC-hyväksyntä Kanada ACMA-hyväksyntä Sertifiointi EU-direktiivit Yhteystiedot 2014 United Lisätiedot 3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS
3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS KÄYTTÖOHJE Lismar Oy, Telinetie 3, 33880 Lempäälä Puhelin : (03) 31249110 Fax: (03) 3672116 Web: www.lismar.fi Email: lismar@lismar.fi Document Revision Details Issue Lisätiedot KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput
KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1 Lisätiedot Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06
Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti Lisätiedot Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas
Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin Lisätiedot IRIS Touch Asentajan opas. Versio 1.2
IRIS Touch Asentajan opas Versio 1.2 Sisällys 1. Esittely... 3 2. IRIS-tiedonsiirtomekanismi (pollaus/hälytykset)... 4 3. Tuoteominaisuudet... 5 4. Pakkauksen sisältö... 6 5. Valitsintaulun osat... 6 6. Lisätiedot DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet
DX-C200P Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 Tulostuksen valmistelu 2 Tulostinohjaimen valmistelu 3 Muita tulostustoimintoja 4 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) 5 Tulostimen asetusten määrittäminen Lisätiedot Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet
Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan Lisätiedot 6. ERIKOISTOIMINTOJA...18
Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista...2 Yhteystietoluettelo...2 Merkkivalojen selitykset...2 Sireeni...3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille...3 1. JOHDANTO... 4 Yleistä...4 Järjestelmän Lisätiedot Protégé Kannettava kaasumittari
Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET Lisätiedot Doro PhoneEasy 608. Suomi
Doro PhoneEasy 608 Suomi 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Suomi 1. Kuuloke 2. Mikrofoni 3. Nuolinäppäimet 4. Vasen valintanäppäin 5. Soittopainike 6. Pikavalintanäppäimet 7. Vastaaja Lisätiedot Bosch Video Management Systemt System -videonhallintajärjestelmä. Käyttöopas
Bosch Video Management Systemt System -videonhallintajärjestelmä fi Käyttöopas Bosch Video Management System Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttäminen 6 1.1 Tietojen etsiminen 6 1.2 Lisätiedot Hälytysjärjestelmä. Käyttöopas. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0. 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään.
Hälytysjärjestelmä 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0 Käyttöopas Onnittelemme Chuango G5 -hälytysjärjestelmän hankinnasta. Chuango G5 -hälytysjärjestelmän asentaminen Lisätiedot ESET CYBER SECURITY for Mac
ESET CYBER SECURITY for Mac Asennusopas ja käyttöopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. ESET Cyber Security -tuotteen on kehittänyt Lisätiedot PowerMaxComplete - Käyttöopas
PowerMaxComplete - Käyttöopas Sisällysluettelo Tämän käyttöoppaan yhteensopivuus...2 Ensisijaisen hälytysvalvonnan pikaopas...2 Yhteystietolomake...2 Merkkivalot...2 Sireenisignaalit...3 Hyödyllisiä vinkkejä Lisätiedot Käyttöohje PowerMaxComplete
Käyttöohje PowerMaxComplete Langaton Hälytinjärjestelmä PowerMaxComplete - Käyttöopas Tämän käyttöoppaan yhteensopivuus... 2 Ensisijaisen hälytysvalvonnan pikaopas... 2 Yhteystietolomake... 2 Merkkivalot... Lisätiedot www.philips.com/welcome
Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 FI Käyttöopas Sisällys 1 Tärkeää 3 Turvallisuus 3 Hoitaminen 4 Legal 5 Kestävyys 7 Ohje ja tuki 9 2 Television käyttäminen Lisätiedot KÄYTTÄJÄ OPAS XP1300 CORE. Suomi
KÄYTTÄJÄ OPAS XP1300 CORE Suomi Copyright 2009 Sonim Technologies, Inc. SONIM ja Sonimin logo Sonim Technologies Inc:n tavaramerkkejä. Muut yrityksen nimet ja tuotenimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä Lisätiedot www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers
www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers Sisältö Sisältö 1 Yleistietoja...3 2 DLK Pro TIS-Compact...4 Pakkauksen sisältö...4 Lisätiedot TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011
TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 23/01/15 VERSION 5.0 VERSIO HISTORIA Versio päivämäärä Kuka Muutoksien kuvaus Approved By 5.0 23/01/15 KH Käännetty ENG -> FIN V5.0 23/01/15 UD0011PAGE 2 SISÄLTÖ Versio historia... Lisätiedot Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas
Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit Lisätiedot Langaton murtohälytin v1.2en Käyttöohje
Langaton murtohälytin v1.2en Käyttöohje TÄRKEÄÄ: Ohje sisältää tietoa järjestelmän toiminnoista ja rajoituksista. Lue ohje huolellisesti ennen asennusta ja järjestelmän käyttöä. Sisällysluettelo 1. Tietoja Lisätiedot E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0
E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet Lisätiedot ESET SMART SECURITY 6
ESET SMART SECURITY 6 Käyttöopas (tarkoitettu tuoteversiolle 6.0 ja sitä uudemmille) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET SMART Lisätiedot TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje
TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje P/N 1064107-FI VERSIO G PAINOS 31MAR15 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja 2015 United Technologies Corporation Interlogix on osa UTC Lisätiedot POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS
POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS Sisällysluettelo Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista... 2 Yhteystietoluettelo... 2 Merkkivalojen selitykset... 2 Sireeni... 3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille... Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute