Source: http://docplayer.fi/1584908-Asentajan-kasikirja-jama-star-maalampopumppu-ihb-fi-1018-1-031691-lek.html
Timestamp: 2017-09-26 09:42:47+00:00
Document Index: 11087427

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI LEK - PDF
Download "Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK"
1 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI
2 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42. Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 44. Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää (jos STAR-lämpöpumppuun on liitetty lämminvesivaraaja) kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 on valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 51. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 71.
3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 4 Kuljetus 4 Asennus 4 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus 5 3 Lämpöpumpun rakenne 6 Yleistä 6 Kytkentärasiat 7 Jäähdytysosa 9 4 Putkiliitännät 10 Yleistä 10 Mitat ja putkiliitännät 11 Lämmönkeruupuoli 11 Lämpöjohtopuoli 12 Lämminvesivaraaja 12 Liitäntävaihtoehdot 13 5 Sähköliitännät 15 Yleistä 15 Liitännät 17 Asetukset 20 Liitäntämahdollisuudet 21 Lisävarusteiden liitäntä 23 6 Käynnistys ja säädöt 24 Valmistelut 24 Täyttö ja ilmaus 24 Aloitusopas 25 Jälkisäätö ja ilmaus 37 7 Ohjaus - Johdanto 40 Näyttö 40 Valikkojärjestelmä 41 8 Ohjaus - valikot 44 Valikko 1 - SISÄILMASTO 44 Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 51 Valikko 3 - INFO 53 Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU 54 Valikko 5 - HUOLTO 58 9 Huolto 64 Huoltotoimenpiteet Häiriöt 71 Info-valikko 71 Hälytysten käsittely 71 Vianetsintä Lisätarvikkeet Tekniset tiedot 74 Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 74 Tekniset tiedot 75 Asiahakemisto 78 Sisällys 1
4 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. Sarjanumero Sarjanumero löytyy yläpellin oikeassa etukulmassa ja infovalikosta (valikko3.1). Kerro aina tuotteen sarjanumero vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Merkintä Tämä lämpöpumppu on CE-merkitty ja täyttää IP-luokituksen 21 vaatimukset. CE-merkintä tarkoittaa, että Kaukora vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. 2 Luku 1 Tärkeää
5 ... Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot. Kuvaus Lämmönkeruu (sivulla 11) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Pakkasneste Tasoastia/Paisuntasäiliö Mudanerotin Varoventtiili Sulkuventtiilit Kiertovesipumppu asetettu Lämmitysvesi (sivu 12) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Kalvopaisuntasäiliö Mudanerotin Varoventtiili Sulkuventtiilit Kiertovesipumppu asetettu Sähkö (sivulla 15) Muut Lämpöpumpun varokkeet Kiinteistön varokkeet Ulkolämpötilan anturi Huoneanturi Virrantunnistin Turvakytkin Vikavirtasuoja Varatilatermostaatin asetus Varmuusvakuutus luovutettu Huomautus Allekirjoitus Päiväys Luku 1 Tärkeää 3
6 0 R 0 R 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus STAR on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa ja kuivassa. Sisään tuontia varten STAR:a voidaan kuitenkin varoen kallistaa taaksepäin 45. HUOM! Voi olla takapainoinen. Jos jäähdytysmoduuli vedetään ulos ja kuljetetaan pystyasennossa, STAR voidaan siirtää vaaka-asennossa selkäpuoli alaspäin. Putket on vedettävä ilman sinkilöitä makuu-/olohuoneen puoleista sisäseinää vasten. Asennustila Jätä lämpöpumpun eteen 800 mm vapaata tilaa. Sivuluukkujen avaamista varten tarvitaan n. 50 mm vapaata tilaa kummallakin puolella. Luukkuja ei kuitenkaan tarvitse avata huollon yhteydessä, vaan kaikki STAR:n huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa edestäpäin * (50) (50) Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen Kuljetuksen ja huollon helpottamiseksi lämpöpumppu voidaan jakaa osiin vetämällä jäähdytysmoduuli ulos kaapista. Katso sivulla 67 jakamisohjeet. * Riippuen syöttökaapelin ja putkien asennuksesta. ** Normaaliasennuksessa vaaditaan mm (valittavalla puolella) liitäntävarusteille, esim. tasoastia, venttiilit jne. Asennus Aseta lämpöpumppu vakaalle alustalle, joka kestää sen painon, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Säädä lämpöpumppu vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon säätöjaloilla mm Lämpöpumpun asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seiniä. Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä. 4 Luku 2 Toimitus ja käsittely
7 LEK LEK LEK Mukana toimitetut komponentit Luukkujen irrotus Etuluukku 2 LEK 1 Ulkolämpötilan anturi Varoventtiili 0,3 MPa (3 bar) Huoneanturi LEK LEK LEK Tasopaisunta-astia 2 kpl suodattimia O-renkaat 1. Irrota ruuvit etuluukun alareunasta. 2. Nosta luukkua ulospäin alareunasta ja ylöspäin. Sivuluukut Conex-liittimet 6-10 kw 2 kpl (ø28 x G25) 3 kpl (ø22 x G20) kw 5 kpl (ø28 x G25) 17 kw 3 kpl (ø28 x G25) 2 kpl (ø35 x G32) Lämpötilan anturi Anturiputket Virrantunnistin Eristysteippi LEK LEK LEK LEK Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. 1. Irrota ruuvit ylä- ja alareunasta. 2. Käännä luukkua hieman ulospäin. 3. Siirrä luukkua taaksepäin ja hieman sivulla. 4. Vedä luukku sivuun. 5. Vedä luukku eteen. LEK Alumiiniteippi Sijoitus Varuste-erä on paketissa lämpöpumpun päällä. Luku 2 Toimitus ja käsittely 5
8 3 Lämpöpumpun rakenne Yleistä Putkiliitännät XL 1 Liitäntä, lämpöjohto meno XL 2 Liitäntä, lämpöjohto paluu XL 6 Liitäntä, lämmönkeruu tulo XL 7 Liitäntä, lämmönkeruu meno XL 9 Liitäntä, lämminvesivaraaja LVI-komponentit QM 32 Sulkuventtiili, lämpöjohto paluu QM 33 Sulkuventtiili, lämmönkeruuliuos meno QM 34 Sulkuventtiili, lämmönkeruuliuos paluu QN 10 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä/lämminvesivaraaja WP 4 Putkiliitäntä, lämmitysvesi meno Anturi jne. BT 1 Ulkolämpötilan anturi BT 2 Lämpötilan anturi, lämpöjohto meno Sähkökomponentit AA 4 Näyttö AA4-XJ3 USB-liitäntä (ei toimintoa) AA4-XJ4 Huoltoliitäntä (ei toimintoa) EB 1 Sähkövastus SF 1 Katkaisin Muut PF 1 PF 2 PF 3 UB 1 UB 2 UB 3 Tyyppikilpi Tyyppikilpi, kylmäosa Laitekilpi Kaapeliläpivienti, syöttökaapelil Kaapeliläpivienti Kaapeliläpivienti, takapuoli, anturit Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. 6 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne
9 Kytkentärasiat Sähkökomponentit AA 1 Sähkövastuskortti AA 2 Peruskortti AA 3 Tulokortti FA 1 Automaattivaroke FB 1 Moottorisuojakatkaisin FD 1 Lämpötilanrajoitin/varatilatermostaatti Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 7
10 3x400 V 6-12 kw 3x400 V kw Sähkökomponentit AA 10 Pehmokäynnistyskortti FB 1 Moottorisuojakatkaisin QA 10 Kontaktori, kompressori QA 11 Kontaktori, kompressori Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. 8 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne
11 Jäähdytysosa Putkiliitännät XL 20 Huoltoliitäntä, ylipaine XL 21 Huoltoliitäntä, alipaine LVI-komponentit GP 1 Lämpöjohtopumppu GP 2 Lämmönkeruupumppu QM 1 Tyhjennys, lämmitysjärjestelmä QM 2 Tyhjennys, lämmönkeruupuoli Anturi jne. BP 1 Ylipaineensäädin BP 2 Alipaineensäädin BT 3 Lämpötilan anturi, lämpöjohto paluu BT 10 Lämpötilan anturi, lämmönkeruu paluu BT 11 Lämpötilan anturi, lämmönkeruu meno BT 12 Lämpötila-anturi, lauhduttimen menojohto BT 14 Lämpötila-anturi, kuumakaasu BT 15 Lämpötila-anturi, käyttövesi BT 17 Lämpötila-anturi, imukaasu Sähkökomponentit AA 100 Liitoskortti EB 10 Kompressorilämmitin Jäähdytyskomponentit EP 1 Höyrystin EP 2 Lauhdutin GQ 10 Kompressori HS 1 Kuivaussuodatin QN 1 Paisuntaventtiili Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 9
12 4 Putkiliitännät Yleistä Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. STAR:n suurin sallittu paluulämpötila on n. 58 C ja suurin menolämpötila on 70 C (65 C pelkällä kompressorilla). STAR:a ei ole varustettu ulkoisilla sulkuventtiileillä, vaan ne on asennettava huollon helpottamiseksi. HUOM! Putkistot on huuhdeltava ennen lämpöpumpun liittämistä epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Järjestelmäperiaate STAR koostuu lämpöpumpusta, sähkövastuksesta, kiertovesipumpuista sekä ohjausyksiköstä. STAR liitetään lämmönkeruu- ja lämpöjohtopiiriin. Lämpöpumpun höyrystimessä lämmönkeruuneste (pakkasenkestävä neste, esim. veden ja etanolin seos) luovuttaa energiansa kylmäaineeseen, joka höyrystyy ja puristetaan sitten kompressorissa. Lämmennyt kylmäaine johdetaan lauhduttimeen, jossa sen energia siirtyy lämmityspiiriin ja tarvittaessa lämminvesivaraajaan. Jos tarvitaan enemmän lämmitys-/käyttövettä kuin kompressori pystyy tuottamaan, laitteistossa on sisäänrakennettu sähkövastus. Symboliavain Symboli Merkitys Ilmausventtiili Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Shuntti-/vaihtoventtiili Varoventtiili Säätöventtiili Lämpötilan anturi XL 1 XL 2 Liitäntä, lämpöjohto meno Liitäntä, lämpöjohto paluu Tasopaisunta-astia XL 6 XL 7 Liitäntä, lämmönkeruu tulo Liitäntä, lämmönkeruu meno P Painemittari XL 9 Liitäntä, lämminvesivaraaja Kiertovesipumppu Mudanerotin Apurele Puhallin Kompressori Lämmönvaihdin 10 Luku 4 Putkiliitännät
13 Mitat ja putkiliitännät Lämmönkeruupuoli Keruuputkisto 70 Tyyppi Maalämpö, suositeltu keruuputkiston pituus (m) Maalämpö, suositeltu aktiivinen poraussyvyys (m) XXX* XXX* XXX* XXX* kW 8kW 10 kw 12 kw 15 kw 17 kw x x300 2x250-2x350 2x300-2x400 2x350-3x x100-2x120 2x110-2x Käytettäessä PEM-letkuja 40x2,4 PN 6, Nämä ovat karkeita esimerkkiarvoja. Asennukset yhteydessä pitää tehdä tarkat laskelmat paikallisten olosuhteiden mukaan Keruuputkiston pituus vaihtelee kallion/maaperän olosuhteiden, ilmastoalueen ja lämmitysjärjestelmän (patteri- tai lattialämmitys) mukaan. Keruuputkiston yhden silmukan pituus saa olla korkeintaan 400 m. Jos tarvitaan useita keruuputkia, ne pitää kytkeä rinnan, niin että on mahdollista säätää kunkin putkisilmukan virtaus. Pintamaaputkiston asennussyvyys määritetään paikallisten olosuhteiden mukaan ja putkien välin on oltava vähintään 1,5 metriä. Putkien mitat Jos lämpökaivoja on useita, aukkojen väli määritetään paikallisten olosuhteiden mukaan. Liitäntä (XL6)/(XL7) Lämmönkeruu sisään/ulos Ø (XL1)/(XL2) Lämmitysvesi meno/paluu ulk. Ø (XL9) Käyttövesiliitäntä ulk. Ø (mm) (mm) (mm) 6-10 kw kw kw kw 35 Varmista, että keruuputkisto nousee jatkuvasti lämpöpumppua kohti ilmataskujen välttämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, korkeisiin kohtiin on järjestettävä ilmausmahdollisuus. Koska lämmönkeruujärjestelmän lämpötila voi laskea alle 0 C, siinä olevan nesteen jäätymispisteen on oltava alle -15 C. Tilavuuslaskelman ohjearvona voidaan käyttää 1 l valmiiksi sekoitettua lämmönkeruunestettä yhtä keruuputkimetriä kohti (PEM-putki 40 x 2,4 PN 6,3). Sivuliitäntä Lämmönkeruuliitäntöjä voidaan kääntää, kun halutaan liitäntä sivulle yläliitännän sijaan. Liitännän kääntäminen: 1. Irrota putki yläliitännästä. 2. Käännä putki haluttuun suuntaan. 3. Katkaise putki tarvittaessa halutun pituiseksi. * Voidaan kallistaa sivuliitäntää varten. Luku 4 Putkiliitännät 11
14 Lämmönkeruupuolen kytkentä Eristä huoneiston kaikki lämmönkeruuputket veden tiivistymisen välttämiseksi. Sijoita tasoastia lämmönkeruujärjestelmän korkeimpaan kohtaan, sisääntulevaan putkeen ennen lämmönkeruupumppua (tai 1). Ellei tasoastiaa voi sijoittaa korkeimpaan kohtaan, pitää käyttää paisuntasäiliötä (tai 2). HUOM! Tasoastiasta saattaa tippua tiivistynyttä vettä. Sijoita se siksi niin, ettei muu laitteisto vahingoitu. Tasoastiaan on merkittävä käytetyn jäätymisenestoaineen nimi. Asenna mukana toimitettu varoventtiili tasoastian alle kuvan mukaan. Varoventtiilin jätevesiputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Asenna sulkuventtiilit mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Asenna mukana oleva, epäpuhtauksilta suojaava erotin tuloputkeen. Lämpöjohtopuoli Lämmitysjärjestelmän kytkeminen Lämmitysjärjestelmä, joka säätelee sisälämpötilaa STAR:n ohjausjärjestelmän ja esim. pattereiden, lattialämmityksen/jäähdytyksen, puhallinkonvektoreiden jne. avulla. Asenna vaadittavat suojalaitteet, sulkuventtiilit (asennetaan mahdollisimman lähelle lämpöpumppua) sekä suodatin. Varoventtiilin avautumispaineen on oltava maks. 0,25 MPa (2,5 bar), ja se asennetaan menojohtoon kuvan mukaisesti. Varoventtiilin poistovesiputken tulee laskea koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä sitä saa päästää jäätymään. Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin (silmukoihin) asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti tarpeeksi tehokkaan virtauksen takaamiseksi. T Avoimeen pohjavesijärjestelmään liitettäessä höyrystimen likaantumis- ja jäätymisvaaran vuoksi väliin on asennettava pakkassuojattu piiri. Tämä vaatii ylimääräisen lämmönvaihtimen. P Lämminvesivaraaja Lämminvesivaraajan kytkentä HUOM! Ellei STAR:a liitetä lämminvesivaraajaan, kyseinen liitäntä (XL9) pitää tulpata. Mahdollinen lämminvesivaraaja on varustettava tarvittavilla venttiileillä. Sekoitusventtiili tarvitaan, jos asennusta muutetaan niin, että lämpötila voi nousta yli 60 C. Säätö tehdään valikossa (sivulla 59) Varoventtiilin avautumispaineen on oltava maks. 1,0 MPa (10,0 bar) ja se asennetaan tulevaan vesijohtoon kuvan mukaisesti. Varoventtiilin poistovesiputken tulee 12 Luku 4 Putkiliitännät
15 laskea koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä sitä saa päästää jäätymään. Käyttövesituotanto aktivoidaan aloitusoppaassa tai valikossa 5.2. Liitäntävaihtoehdot STAR voidaan asentaa monella eri tavalla, joista alla annetaan muutama esimerkki. Lisätietoja vaihtoehdosta on osoitteessa sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso kohdasta sivulla 73 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää STAR:n yhteydessä. Varaajasäiliö Jos lämmitysjärjestelmän nestetilavuus on liian pieni lämpöpumpun tehoon nähden, patterijärjestelmää voidaan täydentää puskurivaraajalla, esim. JÄMÄ UKV. Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto Laitteistoa voidaan täydentää poistoilmamoduulilla JÄMÄ FLM, jonka avulla voidaan ottaa talteen poistoilman lämpöenergia. Tiivistymisen välttämiseksi putket ja muut kylmät pinnat on eristettävä diffuusiotiiviillä materiaalilla. Lämmönkeruujärjestelmä on varustettava paisuntasäiliöllä (CM3). Se asennetaan mahdollisen tasoastian (CM2) tilalle. P Avluft Ø 160 Frånluft Ø 160 UKV T Ilmaiskylmä Laitteistoa voidaan täydentää esimerkiksi puhallinkonvektorilla, jonka avulla voidaan käyttää hyväksi ilmaiskylmää (PCS 44). Tiivistymisen välttämiseksi putket ja muut kylmät pinnat on eristettävä diffuusiotiiviillä materiaalilla. Kun jäähdytystä tarvitaan paljon, puhallinkonvektorissa tulee olla tippakouru ja vedenpoistoliitäntä. Lämmönkeruujärjestelmä on varustettava paisuntasäiliöllä (CM3). Se asennetaan mahdollisen tasoastian (CM2) tilalle. Fläktkonvektor P Luku 4 Putkiliitännät 13
16 Lattialämmitysjärjestelmä Ulkoinen kiertovesipumppu mitoitetaan lattialämmitysjärjestelmän tarpeita vastaavaksi. Pohjavesijärjestelmä Välilämmönvaihdinta käytetään lämpöpumpun lämmönvaihtimen suojaamiseksi lialta. Vesi päästetään suotokaivoon tai porakaivoon. Katso sivulla 23 lisätietoa pohjavesipumpun liittämisestä. Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä Kun rakennuksessa on eri lämpötiloja käyttäviä lämmitysjärjestelmiä, voidaan käyttää seuraavia kytkentöjä. Shunttiventtiili säätää esim. lattialämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötilaa. Tähän vaihtoehtoon tarvitaan lisävaruste ECS 40. Allas Altaan lämmitystä ohjaa allasanturi. Kun altaan lämpötila on alhainen, vaihtoventtiili vaihtaa suuntaa ja ohjaa lämmitysveden altaan lämmönvaihtimeen. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste POOL 40. Pool T T 14 Luku 4 Putkiliitännät
17 5 Sähköliitännät Yleistä Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi, huoneanturi ja virtamuuntajat on valmiiksi kytketty tehtaalla. Lämpöpumppu on kytkettävä irti ennen kiinteistön eristystestiä. Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, STAR pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. Jos käytetään automaattivaroketta, sen tulee olla C- tyyppinen. Katso varokekoko sivulla 75. Lämpöpumpun kytkentäkaavio on asentajan käsikirjassa. Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY. STAR kaapelit pitää asentaa läpivienteihin (esim. UB1-UB3, merkitty kuvaan). UB1-UB3:ssa kaapelit vedetään lämpöpumpun läpi takapuolelta etupuolelle. HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon tai ennen kattilaveden täyttöä. Lämpötilarajoitin, termostaatti, kompressori ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Automaattivaroke Lämpöpumppu ja suuri osa sen sisäisistä komponenteista on suojattu sisäisesti automaattivarokkeella (FA1). Lämpötilarajoitin Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee välille C, ja palautetaan manuaalisesti. Palautus Lämpötilanrajoitin (FD1) on etuluukun takana. Palauta lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2) pienellä ruuvitaltalla. Moottorisuojakatkaisin Moottorinsuojakatkaisin (FB1) katkaisee sähkösyötön kompressorille, jos virta nousee liian korkeaksi. Palautus Moottorisuojakatkaisin (FB1) on etuluukun takana. Katkaisin palautetaan kiertämällä nuppi vaakasuoraan asentoon. Tarkasta automaattivaroke, lämpötilarajoitin ja moottorinsuojakatkaisin. Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. Luku 5 Sähköliitännät 15
18 LEK LEK LEK LEK LEK Luoksepääsy, sähkökytkentä Sähkökaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla. Luukun irrotus, kytkentärasia 1. Kytke irti koskettimet. HUOM! Tulokortin kansi avataan Torx 20 -avaimella. Luukun irrotus, tulokortti 1. Irrota ruuvit ja käännä kansi ulos. 2. Irrota ruuvit ja käännä kansi ulos. 2. Ota kansi pois. 3. Ota kansi pois. 16 Luku 5 Sähköliitännät
19 Kaapelipidike Käytä sopivaa työkalua kaapeleiden irrottamiseen/kiinnittämiseen lämpöpumpun liittimiin. HUOM! STAR-12, 15, 17:ssa on scroll-kompressori, jonka vuoksi on tärkeää, että vaihejärjestys on oikea. Jos vaihejärjestys ei ole oikea, kompressori ei käynnisty ja näytössä näkyy hälytys Jos halutaan erillinen syöttö kompressorille ja sähkövastukselle, katso luku "Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten" kohdassa sivulla LEK 1 3 Liitännät HUOM! Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. Sähköliitäntä STAR kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta. Syöttökaapeli kytketään liittimeen X1 sähkövastuskortissa (AA1). 3x400V kytkentä N 0 PE L1 1 L2 L3 PE1 Luku 5 Sähköliitännät 17
20 Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä HUOM! Koskee vain 3x400V kytkentää. HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Jos STAR:n ohjausjärjestelmän ulkoinen ohjausjännite kytketään sähkövastuskorttiin (AA1), liittimen AA1:X2 pistoke pitää siirtää liittimeen AA1:X9 (kuvan mukaan). Jos ohjausjärjestelmän ulkoinen ohjausjännite kytketään vikavirtasuojakytkimen kautta, irrota sininen johdin liittimestä X7:24 sähkövastuskortissa (AA1) ja yhdistä se ohjausnollaan mukana toimitetulla johtoliittimellä. Kytke sininen johdin (johdinala väh. 0,75 mm 2 ) johtoliittimen ja sähkövastuskortin liittimen X11:N välille (kuvan mukaan). Ohjausjännite (1x230V+N+PE) kytketään liittimeen AA1:X11 (kuvan mukaan). ON Ulkolämpötilan anturi Ulkolämpötilan anturi (BT1)on sijoitettava varjoisaan paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim. aamuaurinko vaikuta siihen. Anturi kytketään liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa (AA3). Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin koteloon. F1245 Externt Lämpötilan anturi, käyttöveden tuotanto Käyttöveden lämpötila-anturi (BT6) asennetaan lämminvesivaraajan anturiputkeen. Anturi kytketään liittimiin X6:7 ja X6:8 tulokortissa (AA3). Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Käyttövesituotanto aktivoidaan valikossa 5.2 tai aloitusoppaassa F1245 N 0 PE L1 1 L2 L3 L PE N * Vain erillisellä vikavirtasuojakytkimellä. 18 Luku 5 Sähköliitännät
21 Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto Jos ulkoisen menojohdon lämpötila-anturia (BT25) pitää käyttää, se kytketään liittimiin X6:5 ja X6:6 tulokortissa (AA3). Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm² Huoneanturi STAR:n mukana toimitetaan huoneanturi (BT50). Huoneanturilla on kolme toimintoa: 1. Näytä nykyinen lämpötila lämpöpumpun näytössä. 2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlämpötilaa, C. 3. Mahdollistaa huonelämpötilan parantamisen/vakauttamisen. F1145 Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lämpötila halutaan tietää. Sopiva paikka on esim. vapaa käytävän seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että anturi voi mitata huonelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verhon taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Myös suljetut patteritermostaatit voivat aiheuttaa ongelmia. Lämpöpumppu toimii ilman antureita, mutta jos halutaan lukea talon sisälämpötila STAR:n näytössä, anturi pitää asentaa. Huoneanturi kytketään liittimiin X6:3 ja X6:4 tulokortissa (AA3). Jos anturia käytetään huonelämpötilan muuttamiseen ( C) ja/tai huonelämpötilan parantamiseen/vakauttamiseen, anturi pitää aktivoida valikossa Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huonelämpötilan ohjausta F1245 RG05 Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Luku 5 Sähköliitännät 19
22 Asetukset Sähkövastus -enimmäisteho Sähkövastuksen teho on toimitettaessa rajoitettu 7 kw:iin (voidaan kytkeä 9 kw:iin). Sähkövastuksen teho on jaettu seitsemään portaaseen (neljä porrasta jos sähkövastus on kytketty enintään 9 kw teholle) alla olevan taulukon mukaan. Maksimitehon asettaminen Sähkövastuksen enimmäisteho asetetaan valikossa Taulukossa näkyy sähkövastuksen kokonaisvaihevirta. Enimmäistehon vaihtaminen Ellei toimitettaessa kytketty sähkövastuksen enimmäisteho riitä, sähkövastuksen tehoksi voidaan kytkeä 9 kw. Siirrä valkoinen kaapeli liittimestä X7:23 liittimeen X3:13 (liittimen sinetti pitää murtaa) sähkövastuskortissa (AA1). 3x400V (enimmäisteho, toimitettaessa 7 kw) Suurin sähkövastusteho (kw) Suurin vaihevirta L1 (A) ,7 8,7 8,7 Suurin vaihevirta L2 (A) 0 0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 3x400V (enimmäisteho, kytketty 9 kw:iin) Suurin sähkövastusteho (kw) Suurin vaihevirta L1 (A) ,7 8,7 Suurin vaihevirta L2 (A) 0 8,7 8,7 8,7 16,2 Suurin vaihevirta L3 (A) 0 4,3 0 4,3 8,7 4,3 8,7 13 Suurin vaihevirta L3 (A) 0 0 8,7 8,7 16,2 Jos virtamuuntajia on kytketty, lämpöpumppu valvoo vaihevirtoja ja kytkee sähköportaan automaattisesti vähiten kuormitettuun vaiheeseen. Varatila Kun lämpöpumppu asetetaan varatilaan (SF1 arvoksi asetetaan ), vain tärkeimmät toiminnot ovat toiminnassa. Kompressori on pysäytetty ja sähkövastus lämmittää lämmitysveden. Käyttövettä ei tuoteta. Valvontakytkintä ei ole kytketty. HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " " tai ennen kuin STAR on täytetty vedellä. Lämpötilarajoitin, termostaatti, kompressori ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. Teho varatilassa Sähkövastuksen teho varatilassa asetetaan sähkövastuskortissa (AA1) olevalla dip-kytkimellä (S2) alla olevan taulukon mukaan. Tehdasasetus on 6 kw. 3x400V (enimmäisteho, toimitettaessa 7 kw) kW pois pois pois pois pois päällä 2kW pois pois päällä pois pois pois 3kW pois pois päällä pois pois päällä 4kW pois pois päällä pois päällä pois 5kW päällä pois päällä pois pois päällä 6kW päällä pois päällä pois päällä pois 7kW päällä pois päällä pois päällä päällä 3x400V (enimmäisteho, kytketty 9 kw:iin) 1 2kW pois 4kW pois 6kW päällä 9kW päällä 2 pois pois pois pois 3 pois päällä päällä päällä 4 pois pois pois päällä 5 päällä päällä päällä päällä 6 pois pois pois päällä 20 Luku 5 Sähköliitännät
23 3x400V Liitäntämahdollisuudet ON Kuvassa dip-kytkin (AA1-SF2) on tehdasetuksessa, eli 6 kw. Varatilatermostaatti Varatilan menojohdon lämpötila asetetaan termostaatilla (FD1-BT30). Sen arvoksi voi asettaa joko 35 (esiasetus, esim. lattialämmitys) tai 45 C (esim.patterit). LEK Valvontakytkin HUOM! Valvontakytkintä ei käytetä 1-vaihekytkennässä. Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta sähkönkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara, että kiinteistön päävarokkeet laukeavat. Lämpöpumppu on varustettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä, joka ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamalla kulutuksen eri vaiheille tai kytkemällä ne pois. Tehoportaat kytketään päälle, kun muu virrankulutus laskee. Virtamuuntajan kytkentä Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin kuhunkin sähkökeskukseen tulevaan vaihejohtoon. Tämä on suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa. Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sähkökeskuksen vieressä olevassa kotelossa. Käytä kotelon ja lämpöpumpun välillä moninapaista kaapelia, jonka johdinala on vähintään 0,5 mm². Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa X4:1 on yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle. Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa Inkommande el PEN L1 L 2 L 3 Elcentral Värmepump Luku 5 Sähköliitännät 21
24 22 Ulkoiset liitäntämahdollisuudet Tulokortissa (AA3) on STAR ohjelmallisesti ohjatut tulot ja lähdöt ulkoisen kosketintoiminnon tai anturien kytkentään. Tämä tarkoittaa, että kun ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään johonkin kuudesta erikoisliittimestä, oikea toiminto pitää valita STAR:n ohjelmistossa. Jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään STAR-lämpöpumppuun, käytetyn tulon tai lähdön toiminto pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 62. Tulokortin valittavat tulot näille toiminnoille ovat AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) ja AUX5 (X6:17-18). Lähtö on AA3:X7. F1245 Externt Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X6:9-10) ja AUX2 (X6:11-12) tulokortissa (AA3). Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida ja ohjelmoida valikkoasetuksilla. AUX-tulojen vaihtoehdot Lämpötilan anturi, käyttövesi huippu Käyttöveden lämpötila-anturi voidaan kytkeä STAR -lämpöpumppuun lämminvesivaraajan yläosan lämpötilan näyttöä varten. Lämpötila-anturi, käyttövesi yläosa (BT7) kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 62) liittimeen X6 tulokortissa (AA3), joka on etuluukun takana ja asennetaan lämminvesivaraajan anturiputkeen. Luku 5 Sähköliitännät B A Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten Kun lisäsähkön ja/tai kompressorin ulkoista estoa halutaan käyttää, se kytketään etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Lisäys ja/tai kompressori kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 62. Lisälämmön ja kompressorin esto voidaan yhdistää. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle Kun lämmityksen ulkoista estoa käytetään, se voidaan kytkeä liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokortissa (AA3). Lämmityskäyttö kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 62. Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön. Kosketin lämmönkeruupumpun ulkoiselle pakkoohjaukselle Kun lämmönkeruupumpun ulkoista pakko-ohjausta käytetään, se voidaan kytkeä liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokortissa (AA3). Lämmönkeruupumppua voidaan pakko-ohjata kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 62. Koskettimen sulkeminen aktivoi lämmönkeruupumpun. Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä STAR-lämpöpumppuun käyttövesitoiminnon aktivointia varten "tilapäinen luksus". Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 62) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). "tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on suljettuna. Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä STAR-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi. Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja aktivoitu, lämpötila muutetaan C-asteina. Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lämpötila" haluttu muutos (lämpökäyrän siirto) valitulla askelmäärällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10. lämmitysjärjestelmä 1