Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_10_1_BlmSchV_Begrenzung_der_Abgasverluste-d3929385,11.html
Timestamp: 2017-01-21 22:01:30
Document Index: 112975780

Matched Legal Cases: ['§ 10', '§ 10', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 17', '§ 18', '§ 19', '§ 20', '§ 21', '§ 22', '§ 23', '§ 24', '§ 25', '§ 26', '§ 27', '§ 28', '§ 10', '§ 9', '§ 11']

§ 10 1. BlmSchV, Begrenzung der Abgasverluste | Gesetze auf anwalt24.de
§ 10 1. BlmSchV, Begrenzung der Abgasverluste Suche
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnun...…§ 10 1. BlmSchV, Begrenzung der Abgasverluste§ 11 1. BlmSchV, Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung von 10 M...§ 12 1. BlmSchV, Messöffnung§ 13 1. BlmSchV, Messeinrichtungen§ 14 1. BlmSchV, Überwachung neuer und wesentlich geänderter Feuerungsanlagen§ 15 1. BlmSchV, Wiederkehrende Überwachung§ 16 1. BlmSchV, Zusammenstellung der Messergebnisse§ 17 1. BlmSchV, Eigenüberwachung§ 18 1. BlmSchV, Überwachung von Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmel...§ 19 1. BlmSchV, Ableitbedingungen für Abgase§ 20 1. BlmSchV, Anzeige und Nachweise§ 21 1. BlmSchV, Weitergehende Anforderungen§ 22 1. BlmSchV, Zulassung von Ausnahmen§ 23 1. BlmSchV, Zugänglichkeit der Normen§ 24 1. BlmSchV, Ordnungswidrigkeiten§ 25 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, a...§ 26 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Bren...§ 27 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Schornsteinfegerarbeiten nach dem 1. Janu...§ 28 1. BlmSchV, Inkrafttreten, AußerkrafttretenAnlage 1 1. BlmSchV, MessöffnungAnlage 2 1. BlmSchV, Anforderungen an die Durchführung der Messungen im Betrieb…Anlage 4 1. BlmSchV, Anforderungen bei der Typprüfung
§ 10 1. BlmSchVErste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV) BundesrechtAbschnitt 3 – Öl- und GasfeuerungsanlagenTitel: Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV) Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: 1. BImSchVGliederungs-Nr.: 2129-8-1-3Normtyp: Rechtsverordnung(1) 1Bei Öl- und Gasfeuerungsanlagen dürfen die nach dem Verfahren der Anlage 2 Nummer 3.4 für die Feuerstätte ermittelten Abgasverluste die nachfolgend genannten Prozentsätze nicht überschreiten:Nennwärmeleistung in KilowattGrenzwerte für die Abgasverluste in Prozent≥ 4 ≤ 2511> 25 ≤ 5010> 5092Kann bei einer Öl- oder Gasfeuerungsanlage, die mit einem Heizkessel ausgerüstet ist, der die Anforderungen der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln (ABl. L 167 vom 22.6.1992, S. 17, L 195 vom 14.7.1992, S. 32), die zuletzt durch die Richtlinie 2008/28/EG (ABl. L 81 vom 20.3.2008, S. 48) geändert worden ist, an den Wirkungsgrad des Heizkessels erfüllt, der Abgasverlust-Grenzwert nach Satz 1 auf Grund der Bauart des Kessels nicht eingehalten werden, so gilt ein um 1 Prozentpunkt höherer Wert, wenn der Heizkessel in der Konformitätserklärung nach Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 92/42/EWG als Standardheizkessel nach Artikel 2 der Richtlinie 92/42/EWG ausgewiesen und mit einem CE-Kennzeichen nach Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 92/42/EWG gekennzeichnet ist.(2) Öl- und Gasfeuerungsanlagen, bei denen die Grenzwerte für die Abgasverluste nach Absatz 1 auf Grund ihrer bestimmungsgemäßen Funktionen nicht eingehalten werden können, sind so zu errichten und zu betreiben, dass sie dem Stand der Technik des jeweiligen Prozesses oder der jeweiligen Bauart entsprechen.(3) Absatz 1 gilt nicht für1.Einzelraumfeuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 11 Kilowatt oder weniger und2.Feuerungsanlagen, die bei einer Nennwärmeleistung von 28 Kilowatt oder weniger ausschließlich der Brauchwasserbereitung dienen.
§ 9 1. BlmSchV, Gasfeuerungsanlagen§ 11 1. BlmSchV, Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung von 10…