Source: http://www.nuevoportal.com/andando/addenda/agua.html
Timestamp: 2017-04-28 23:43:04
Document Index: 77592063

Matched Legal Cases: ['artículo\n149', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 27', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 16']

Agua Extremeña
Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. Resolución de 29 de enero de 2015, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, por la que se declara agua mineral natural el agua denominada "Las Abejeras", en el término municipal de Alburquerque (Badajoz).
Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria y Energía, sobre la declaración como agua minero-medicinal del agua denominada "Aguas de Potoco", n.º Bl100021, situada en el termino municipal de Alía.
Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio, sobre la declaración como agua mineral natural del agua denominada "Sierra del Brezal", n.º AB100006, situada en el término municipal de Pedroso de Acim.
ANUNCIO de 1 de junio de 2009 sobre inicio del expediente de declaración de la condición de Agua Minero Medicinal “La Dehesilla”, en la provincia de Badajoz. Santa Marta REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2003, del Consejero de Economía y Trabajo, por la
que se procede a la declaración como agua
minero medicinal el agua denominada “Los
Baños de la Guarrapa”, nº BL 100017, sita en el término municipal de Valdastillas.
Anuncio de 15 de octubre de 2003, por el que se somete a información pública la solicitud de declaración de agua minera natural. Hornachos
Anuncio de 1 de octubre de 2001, de declaración de agua mineral natural. Herrera del Duque
Anuncio de 15 de mayo de 2001, sobre iniciación de oficio de expediente sobre declaración de la condición de agua mineral natural de los sondeos denominados "Fuente de la Tendera" en la provincia de Cáceres. Acebo
Anuncio de 17 de noviembre de 2000, sobre solicitud perímetro de protección agua minera natural "Huerta Rios" Talarrubias
Anuncio de 26 de septiembre de 2000, sobre iniciación de oficio de expediente declaración condición agua mineral natural de los sondeos denominados "Fuente de los Hermanos 1" y "Fuente de los Hermanos 2", en la provincia de Cáceres. Losar de la Vera
Anuncio de 2 de septiembre de 1999, sobre solicitud de declaración de la condición de agua minera natural Sopetrán Almoharín
Anuncio de 10 de noviembre de 1997, sobre otorgamiento del perímetro de protección de agua mineral natural.Agua de Sierra Fría, Valencia de Alcántara Anuncio de 7 de mayo de 1996, sobre solicitud de declaración de agua mineral-natural.
Los Riscos, Alburquerque BALNEARIOS EXTREMEÑOS AGUAS DE BEBIDA ENVASADA REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableció la obligación de las Administraciones públicas
sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
La citada Ley prevé que las actividades y productos que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias
negativas para la salud, sean sometidos por las Administraciones públicas a control por parte de éstas
y a llevar a cabo actuaciones sanitarias para la mejora de los sistemas de abastecimiento de las aguas.
El Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria
para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público, incorporó a nuestro ordenamiento
jurídico la Directiva comunitaria 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980.
La publicación de la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, exige la incorporación de la misma
al derecho interno español con la elaboración de un nuevo texto que recoja las nuevas especificaciones de carácter
científico y técnico y posibiliten un marco legal más acorde, tanto con las necesidades actuales, como con
los avances y progresos de los últimos años en lo que a las aguas de consumo humano se refiere, estableciendo
las medidas sanitarias y de control necesarias para la protección de la salud de los consumidores, siendo
éste el objeto principal de esta disposición.
Dada la importancia de este tema para la salud humana, se hace necesario el establecimiento a escala nacional
de criterios de calidad del agua de consumo humano.
Estos criterios se aplicarán a todas aquellas aguas que, independientemente de su origen y del tratamiento
de potabilización que reciban, se utilicen en la industria alimentaria o se suministren a través de redes de distribución
públicas o privadas, depósitos o cisternas.
Se fijan parámetros y valores paramétricos a cumplir en el punto donde se pone el agua de consumo humano
a disposición del consumidor. Estos valores se basan principalmente en las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud y en motivos de salud pública aplicándose, en algunos casos, el principio de precaución
para asegurar un alto nivel de protección de la salud de la población.
Los programas de control de calidad del agua de consumo humano deberán adaptarse a las necesidades
de cada abastecimiento y cumplir los criterios de calidad previstos en esta disposición.
Las sustancias utilizadas en el tratamiento de potabilización del agua y productos de construcción instalados
en el abastecimiento y en las instalaciones interiores pueden afectar a la calidad y salubridad de la
misma, por ello, y sin perjuicio de lo previsto en esta norma, se regularán por normativa específica.
Ante incumplimientos de los criterios de calidad que señala esta disposición, será necesaria la investigación
de la causa subyacente y garantizar que se apliquen lo antes posible las medidas correctoras y preventivas
para la protección de la salud de la población abastecida.
En determinadas condiciones se podrá conceder excepciones, cuando el suministro de agua en el abastecimiento
no pueda mantenerse por ningún otro medio razonable y siempre y cuando no haya un riesgo potencial
Las decisiones sobre el control de la calidad del agua de consumo humano, así como la adopción de medidas
correctoras ante los incumplimientos detectados, se ejecutarán en el nivel local, en virtud de las competencias
atribuidas a los entes locales en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
siguiendo, en su caso, las indicaciones de la administración sanitaria autonómica competente y contando con su asesoramiento.
Los consumidores deberán recibir información suficiente y oportuna de la calidad del agua de consumo
humano, situaciones de excepción, medidas correctoras y preventivas, así como de todos aquellos aspectos que
afecten al abastecimiento y que puedan implicar un riesgo para la salud de la población.
El Ministerio de Sanidad y Consumo coordina el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo
y elabora los informes nacionales anuales destinados a la información pública y, en cumplimiento con las
obligaciones comunitarias, a la Comisión Europea.
El presente Real Decreto, que tiene carácter de norma básica, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.16.a de la Constitución y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18.6, 19.2, 23, 24, 40.2, 40.13
y en la disposición adicional segunda de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
En la elaboración de este Real Decreto han sido oídos los sectores afectados, las comunidades autónomas y
ha emitido su preceptivo informe la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA).
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de
Medio Ambiente, de Economía y de Ciencia y Tecnología, con la aprobación previa
del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros del día 7 de febrero de 2003,
El presente Real Decreto tiene por objeto establecer los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de
consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro desde la captación hasta el grifo del consumidor
y el control de éstas, garantizando su salubridad, calidad y limpieza, con el fin de proteger la salud de
las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas.
a) Todas aquellas aguas, ya sea en su estado original, ya sea después del tratamiento, utilizadas para
beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal y para otros usos domésticos, sea cual fuere su origen
e independientemente de que se suministren al consumidor, a través de redes de distribución públicas o privadas,
de cisternas, de depósitos públicos o privados.
b) Todas aquellas aguas utilizadas en la industria alimentaria para fines de fabricación, tratamiento,
conservación o comercialización de productos o sustancias destinadas al consumo humano, así como a las utilizadas
en la limpieza de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con los alimentos.
c) Todas aquellas aguas suministradas para consumo humano como parte de una actividad comercial o
pública, con independencia del volumen medio diario de agua suministrado.
2. Autoridad sanitaria: a la Administración sanitaria autonómica competente u otros órganos de las comunidades
3. Gestor y/o gestores: persona o entidad pública o privada que sea responsable del abastecimiento o de
parte del mismo, o de cualquier otra actividad ligada al abastecimiento del agua de consumo humano.
4. Abastecimiento: conjunto de instalaciones para la captación de agua, conducción, tratamiento de
potabilización de la misma, almacenamiento, transporte y distribución del agua de consumo humano hasta las acometidas
de los consumidores, con la dotación y calidad previstas en esta disposición.
5. Agua destinada a la producción de agua de consumo humano: aquellas aguas que, independientemente
de su origen, sufran o no un tratamiento, vayan a ser utilizadas para el consumo humano.
6. Fuente natural: las captaciones no utilizadas con fines comerciales y no conectadas a depósitos, cisternas
o redes de distribución.
9. Resultado: el valor cuantificado de un parámetro con un método de ensayo concreto y expresado en las
unidades fijadas en el anexo I.
10. Plaguicida: los insecticidas, herbicidas, fungicidas,
nematocidas, acaricidas, alguicidas, rodenticidas, molusquicidas orgánicos, metabolitos, productos de
degradación o reacción y los productos relacionados como los reguladores de
11. Sustancia: todo producto (sustancia o preparado) que se agregue al agua o sea empleado en su potabilización
o mejora, así como los utilizados para la limpieza de superficies, equipos, recipientes o utensilios que
estén en contacto con el agua de consumo humano.
b) «Desinfectantes para superficies»: productos empleados para la desinfección de equipos, recipientes,
utensilios para el consumo, superficies o tuberías relacionadas con la producción, transporte, almacenamiento
y distribución del agua de consumo humano.
c) «Alguicidas y antiincrustantes»: productos que eliminan o impiden el desarrollo de algas en el agua destinada
a la producción del agua de consumo humano o tengan acción antiincrustante o desincrustante.
12. Estación de tratamiento de agua potable (ETAP): conjunto de procesos de tratamiento de potabilización
situados antes de la red de distribución y/o depósito, que contenga más unidades que la desinfección.
13. Producto de construcción en contacto con agua de consumo humano: todo producto de construcción,
de revestimiento o utilizado en los procesos de montaje de las captaciones, conducciones, ETAPs, redes de abastecimiento
y distribución, depósitos, cisternas e instalaciones interiores que estén situadas desde la captación
14. Conducción: cualquier canalización que lleva el agua desde la captación hasta la ETAP o, en su defecto,
al depósito de cabecera.
15. Depósito: todo receptáculo o aljibe cuya finalidad sea almacenar agua de consumo humano ubicado
en la cabecera o en tramos intermedios de la red de distribución.
16. Red de distribución: conjunto de tuberías diseñadas para la distribución del agua de consumo humano
desde la ETAP o desde los depósitos hasta la acometida del usuario.
17. Punto de entrega: lugar donde un gestor de una parte del abastecimiento entrega el agua al gestor de
la siguiente parte del mismo o al consumidor.
18. Acometida: la tubería que enlaza la instalación interior del inmueble y la llave de paso correspondiente
con la red de distribución.
19. Instalación interior: el conjunto de tuberías, depósitos, conexiones y aparatos instalados tras la acometida
y la llave de paso correspondiente que enlaza con la red de distribución.
20. Aparatos de tratamiento en edificios: cualquier elemento o accesorio instalado tras la acometida o llave
de paso o en la entrada a la instalación interior o en el grifo del consumidor, con el objeto de modificar u
optimizar la calidad del agua de consumo humano.
21. Zona de abastecimiento: área geográficamente definida y censada por la autoridad sanitaria a propuesta
del gestor del abastecimiento o partes de éste, no superior al ámbito provincial, en la que el agua de consumo
humano provenga de una o varias captaciones y cuya calidad de las aguas distribuidas pueda considerarse
homogénea en la mayor parte del año.
a) Todas aquellas aguas que se rijan por el Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se
regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas.
c) Todas aquellas aguas mineromedicinales de establecimientos balnearios que se rijan por el Real Decreto
Ley 743/1928, de 25 de abril, que aprueba el Estatuto, sobre la explotación de manantiales de aguas mineromedicinales,
y por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
d) Todas aquellas aguas destinadas exclusivamente a usos para los cuales conste a la autoridad sanitaria
que la calidad de aquéllas no afecte, directa ni
indirectamente, a la salud de los consumidores que las usan.
e) Todas aquellas aguas de la industria alimentaria que conste a la autoridad sanitaria que la calidad de
aquéllas no afecta a la salubridad del producto alimenticio.
f) Todas aquellas aguas de consumo humano procedentes de un abastecimiento individual y domiciliario
o fuente natural que suministre como media menos de 10 m3 diarios
de agua, o que abastezca a menos de 50 personas, excepto cuando se perciba un riesgo
otencial para la salud de las personas derivado de la calidad del agua, en cuyo caso la autoridad sanitaria
requerirá a la Administración local que adopte, para estos abastecimientos, las medidas necesarias para el cumplimiento
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se establecen las siguientes responsabilidades en el
ámbito de este Real Decreto:
1. Los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red de
distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de entrega
2. Cuando la captación o la conducción o el tratamiento o la distribución o el autocontrol del agua de
consumo lo realice un gestor o gestores distintos del municipio, éste velará por el cumplimiento de este Real
Decreto por parte de los mismos.
La responsabilidad de los gestores finaliza en el punto de entrega a otro gestor o en la llave de paso general
de la acometida del consumidor.
3. Los municipios velarán por el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de los establecimientos
que desarrollen actividades comerciales o públicas en relación con lo que señala esta disposición. Los titulares
de dichos establecimientos deberán poner a disposición de sus usuarios agua apta para el consumo.
4. Corresponde a los municipios el autocontrol de la calidad y el control en grifo del agua que consume
la población en su municipio cuando la gestión del abastecimiento sea de forma directa.
5. Cuando la gestión del abastecimiento sea de forma indirecta, el autocontrol de la calidad del agua de
consumo humano es responsabilidad de los gestores, cada uno en su propia parte del abastecimiento.
6. Si la calidad del agua de consumo humano sufre modificaciones que impliquen que de forma temporal
o permanente no sea apta para el consumo, en cada uno de los casos que señalan los apartados 1, 2 y 3
del presente artículo, el gestor deberá poner en conocimiento de la población y/o de los otros gestores afectados,
así como del municipio, en su caso, dicha situación de incumplimiento, las medidas correctoras y preventivas
previstas, a través de los medios y en la forma que considere más adecuada, de acuerdo con la autoridad
sanitaria, a fin de evitar cualquier riesgo que afecte a la protección de la salud humana.
7. Los propietarios del resto de los inmuebles que no estén recogidos en el apartado 3, son responsables
de mantener la instalación interior a efectos de evitar modificaciones de la calidad del agua de consumo humano
desde la acometida hasta el grifo.
A efectos de este Real Decreto, un agua de consumo humano será salubre y limpia cuando no contenga ningún
tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un
riesgo para la salud humana, y cumpla con los requisitos especificados en las partes A y B del anexo I.
El agua de consumo humano que se pone a disposición del consumidor deberá cumplir los requisitos de
calidad señalados en esta disposición, en los siguientes puntos:
a) El punto en el cual surge de los grifos que son utilizados habitualmente para el consumo humano, para
las aguas suministradas a través de una red de distribución, dentro de los locales, establecimientos públicos
o privados y domicilios particulares.
b) El punto en que se pone a disposición del consumidor, para las aguas suministradas a partir de una
cisterna, de depósitos móviles públicos y privados.
1. Sin perjuicio de lo que disponga la autoridad sanitaria en cada caso, el agua destinada a la producción
de agua de consumo humano podrá proceder de cualquier origen, siempre que no entrañe un riesgo para
la salud de la población abastecida.
La dotación de agua deberá ser suficiente para las necesidades higiénico-sanitarias de la población y el
desarrollo de la actividad de la zona de abastecimiento, como objetivo mínimo debería tener 100 litros por habitante
2. Los organismos de cuenca y las Administraciones hidráulicas de las comunidades autónomas facilitarán
periódicamente a la autoridad sanitaria y al gestor los resultados analíticos del agua destinada a la producción
de agua de consumo humano, de los parámetros descritos en el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica y de
toda aquella legislación que le sea de aplicación.
Ante la sospecha de presencia en el agua de contaminantes que entrañen un riesgo para la salud de la
población, los organismos de cuenca y las Administraciones hidráulicas de las comunidades autónomas en
coordinación con la autoridad sanitaria determinarán y evaluarán la presencia de dichas sustancias.
3. Todo proyecto de nueva captación deberá contar con un informe sobre las características más relevantes
que pudieran influir en la calidad del agua del área de captación, además de lo previsto en el artículo 13. La calidad del agua de la captación deberá ser tal que pueda ser potabilizada con los tratamientos de
potabilización previstos en el abastecimiento.
4. La entidad pública o privada responsable de la construcción de la captación deberá instalar las medidas
de protección adecuadas y señalizar de forma visible para su identificación como punto de captación de agua
destinada al abastecimiento de la población, según establezca la autoridad sanitaria, con el fin de evitar la contaminación
y degradación de la calidad del agua.
El gestor de la captación mantendrá las medidas de protección propias de su competencia sin perjuicio de
las competencias del organismo de cuenca y las Administraciones hidráulicas de las comunidades autónomas.
El material de construcción, revestimiento, soldaduras y accesorios no transmitirán al agua sustancias o propiedades
que contaminen o empeoren la calidad del agua procedente de la captación.
2. En el caso que la conducción fuera abierta, el gestor de la misma deberá proceder a su cerramiento
siempre que la autoridad sanitaria considere que existe un riesgo para la salud de la población.
1. Cualquier sustancia o preparado que se añada al agua de consumo humano deberá cumplir con la norma UNE-EN correspondiente para cada producto y vigente
El Ministerio de Sanidad y Consumo actualizará la relación que figura en el anexo II mediante desarrollo
2. Las sustancias o preparados que a la fecha de entrada en vigor de esta disposición estén comercializados
tendrán un plazo de un año para cumplir con cada una de las normas UNE-EN que le afecten.
3. Sin perjuicio de lo anterior, toda sustancia o preparado que se añada al agua de consumo humano y
la industria relacionada con ésta, deberán cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1054/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de
biocidas, o en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas, o en el Real Decreto
1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado
de preparados peligrosos, y en el Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre el Registro
general sanitario de alimentos, o cualquier otra legislación que pudiera ser de aplicación.
4. El gestor del tratamiento de potabilización del agua deberá contar con una fotocopia del certificado
o autorización sanitaria correspondiente a cada sustancia utilizada o, en su caso, de la empresa que lo comercialice.
1. Cuando la calidad del agua captada tenga una turbidez mayor de 1 unidad Nefelométrica de Formacina
(UNF) como media anual, deberá someterse como mínimo a una filtración por arena, u otro medio apropiado,
a criterio de la autoridad sanitaria, antes de desinfectarla y distribuirla a la población. Asimismo, cuando exista
un riesgo para la salud, aunque los valores medios anuales de turbidez sean inferiores a 1 UNF, la autoridad
sanitaria podrá requerir, en función de la valoración del riesgo existente, la instalación de una filtración previa.
2. Las aguas de consumo humano distribuidas al consumidor por redes de distribución públicas o privadas,
cisternas o depósitos deberán ser desinfectadas.
En estos casos, los subproductos derivados de la desinfección deberán tener los niveles más bajos posibles,
sin comprometer en ningún momento la eficacia de la desinfección.
Cuando no haya riesgo de contaminación o crecimiento microbiano a lo largo de toda la red de distribución
hasta el grifo del consumidor, el gestor podrá solicitar a la autoridad sanitaria, la exención de contener
desinfectante residual.
3. Los procesos de tratamiento de potabilización no transmitirán al agua sustancias o propiedades que contaminen
o degraden su calidad y supongan el incumplimiento de los requisitos especificados en el anexo I
y un riesgo para la salud de la población abastecida, ni deberán producir directa o indirectamente la contaminación
ni el deterioro del agua superficial o subterránea destinada a la producción del agua de consumo humano.
4. Los aparatos de tratamiento en edificios no podrán transmitir al agua sustancias, gérmenes o propiedades
indeseables o perjudiciales para la salud y deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 14.
1. Los depósitos públicos o privados, fijos o móviles, de la red de abastecimiento, de distribución o de instalaciones
interiores y cisternas para agua de consumo humano deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 14.
Todo depósito de una instalación interior deberá situarse por encima del nivel del alcantarillado, estando
siempre tapado y dotado de un desagüe que permita su vaciado total, limpieza y desinfección.
2. La entidad pública o privada responsable de la construcción del depósito deberá instalar las medidas
de protección y señalizar de forma visible, para su
identificación como punto de almacenamiento de agua para el abastecimiento, con el fin de que no se contamine
o empeore la calidad del agua almacenada.
3. Cuando en un abastecimiento deba recurrirse al uso de cisternas o depósitos móviles, éstos serán sólo
para el transporte de agua y tendrán claramente señalado y suficientemente visible la indicación «para transporte
de agua de consumo humano», acompañado del símbolo de un grifo blanco sobre fondo azul.
El gestor de la cisterna o depósito móvil solicitará la autorización administrativa correspondiente para darse
de alta en esta actividad.
En todo momento, el responsable del transporte del agua adoptará las medidas de protección oportunas para
que la calidad del agua de consumo humano no se degrade, así como aquellas medidas correctoras que en su
caso señale la autoridad sanitaria.
4. El gestor de los depósitos públicos o privados de la red de abastecimiento o la red de distribución,
cisternas, y el propietario de los depósitos de instalaciones interiores, vigilará de forma regular la situación
de la estructura, elementos de cierre, valvulería, canalizaciones e instalación en general, realizando de forma
periódica la limpieza de los mismos, con productos que cumplan lo señalado en el artículo 9. La limpieza deberá
tener una función de desincrustación y desinfección, seguida de un aclarado con agua.
1. Las redes de distribución pública o privada serán en la medida de lo posible de diseño mallado, eliminando
puntos y situaciones que faciliten la contaminación o el deterioro del agua distribuida.
Dispondrán de mecanismos adecuados que permitan su cierre por sectores, con objeto de poder aislar áreas
ante situaciones anómalas, y de sistemas que permitan las purgas por sectores para proteger a la población
de posibles riesgos para la salud.
2. Antes de su puesta en funcionamiento y después de cualquier actividad de mantenimiento o reparación que
pueda suponer un riesgo de contaminación del agua de consumo humano, se realizará un lavado y/o desinfección
del tramo afectado de tuberías con sustancias que señala el artículo 9, y los productos de construcción de éstas
deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 14.
3. Las características y funcionamiento de la instalación interior no deberán contaminar o empeorar la
calidad del agua de consumo humano con gérmenes o sustancias que puedan suponer un riesgo para la salud
1. En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, red de abastecimiento o
red de distribución (con una longitud mayor a 500 metros), depósito de la red distribución o remodelación de
lo existente, la autoridad sanitaria elaborará un informe sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentación
de la documentación por parte del gestor.
2. A la puesta en funcionamiento de la nueva instalación, la autoridad sanitaria realizará un informe basado
en la inspección y en la valoración y seguimiento, durante el tiempo que crea conveniente, de los resultados
analíticos realizados por el gestor, de los parámetros que ésta señale.
3. Estos requisitos se aplicarán a las instalaciones citadas en los artículos 7, 8, 10, 11 y 12, excepto para
lo señalado en el apartado 3 del artículo 11 e instalaciones interiores.
1. Los productos que estén en contacto con el agua de consumo humano, por ellos mismos o por las prácticas
de instalación que se utilicen, no transmitirán al agua de consumo humano sustancias o propiedades que
contaminen o empeoren su calidad y supongan un incumplimiento de los requisitos especificados en el
anexo I o un riesgo para la salud de la población abastecida.
2. Para los productos de construcción referidos a las actividades descritas en los artículos 10.4, 11 y 12
las autorizaciones para el uso e instalación de estos productos estarán sujetas a las disposiciones que regulará
la Comisión Interministerial de Productos de Construcción (CIPC) y, en su caso, por lo dispuesto en el Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas
y clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas, o en el Real Decreto 1078/1993,
de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos,
o cualquier otra legislación o normativa técnica que pudiera ser de aplicación, en lo que no se oponga
a lo dispuesto en este Real Decreto.
El personal que trabaje en el abastecimiento en tareas en contacto directo con agua de consumo humano deberá
cumplir los requisitos técnicos y sanitarios que dispone el Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el
que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.
1. Todo laboratorio público o privado que realice determinaciones para los análisis de control y análisis
completo del autocontrol, vigilancia sanitaria o control en grifo del consumidor deberá implantar un sistema
de aseguramiento de la calidad y validarlo ante una unidad externa de control de calidad, que realizará periódicamente
2. Los laboratorios a los que se refiere el apartado 1, si no están acreditados por la UNE-EN ISO/IEC 17025
o la vigente en ese momento para los parámetros realizados en el laboratorio que señala esta disposición, al
menos deberán tener la certificación por la UNE-EN ISO 9001 o la vigente en ese momento.
Los laboratorios que superen 5.000 muestras anuales deberán estar acreditados por la UNE-EN ISO/IEC 17025
o la vigente en ese momento para los parámetros que señala esta disposición y con las especificaciones que
señala el anexo IV, realizados en dicho laboratorio.
Todo laboratorio acreditado y los laboratorios certificados que gestionen más de 500 muestras al año remitirán
a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo el impreso del anexo III
cumplimentado y una fotocopia del alcance de la acreditación o de la certificación.
En el seno de la Ponencia de Sanidad Ambiental, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, se estudiarán otros métodos de ensayo oficiales distintos de los que figuran en el anexo IV
para determinados parámetros cuyos resultados sean tan fiables como los obtenidos con los métodos especificados
en dicho anexo, así como los métodos de ensayo para los parámetros del anexo IV, apartado C.
1. En términos generales, en cada abastecimiento se controlarán los parámetros fijados en el anexo I. Cuando
la autoridad sanitaria lo disponga se controlarán aquellos parámetros o contaminantes que se sospeche puedan
estar presentes en el agua de consumo humano y suponer un riesgo para la salud de los consumidores.
3. Todos los resultados derivados del control de la calidad del agua de consumo deberán estar recogidos
en un sistema de registro para cada caso, preferiblemente en soporte informático y en concordancia con
el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo.
4. En toda muestra de agua de consumo humano para el autocontrol, vigilancia sanitaria y control en grifo
del consumidor, el agua se podrá calificar como:
a) «Apta para el consumo»: cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia,
en una cantidad o concentración que pueda suponer un peligro para la salud humana; y cumpla con los valores
paramétricos especificados en las partes A, B y D del anexo I o con los valores paramétricos excepcionados
por la autoridad sanitaria y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.7, determinados en el análisis.
b) «No apta para el consumo»: cuando no cumpla con los requisitos del párrafo a). Si un agua «no apta
para el consumo» alcanza niveles de uno o varios parámetros cuantificados que la autoridad sanitaria considere
que han producido o puedan producir efectos adversos sobre la salud de la población, se calificará como agua
«no apta para el consumo y con riesgos para la salud».
1. El autocontrol de la calidad del agua de consumo humano es responsabilidad del gestor de cada una de
las partes del abastecimiento y velará para que uno o varios laboratorios realicen los análisis descritos en este
2. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 6, para el agua de consumo humano suministrada a través de
una red de distribución, los gestores tienen la posibilidad de tomar muestras para parámetros concretos dentro
del abastecimiento, en puntos distintos a los que se refiere dicho artículo, si se puede demostrar que la validez
de los resultados no afecta a la representatividad de la calidad del agua de consumo humano desde la salida
de la ETAP o del depósito hasta el punto de entrega al consumidor.
3. Los puntos de muestreo para el autocontrol serán representativos del abastecimiento o partes del mismo
y se fijarán por el gestor con la supervisión de la autoridad sanitaria.
d) 1 en la red de distribución. En los abastecimientos que suministren más de 20.000 m3/día,
el número de puntos de muestreo será de 1 por cada 20.000 m3
o fracción de agua distribuida por día como media anual.
B) Los puntos de muestreo para el autocontrol de la industria alimentaria serán determinados por ella con
la supervisión de la autoridad sanitaria.
C) En el caso de cisternas y depósitos móviles, es responsabilidad del gestor de los mismos y los puntos
de muestreo para el autocontrol serán los definidos en el artículo 6 de este Real Decreto.
La autoridad sanitaria podrá requerir el cambio de la localización de los puntos de muestreo determinados
por el gestor o de la industria alimentaria, o aumentar su número si no responden a la representatividad necesaria.
1.o Examen organoléptico: consiste en la valoración de las características organolépticas del agua de consumo
humano en base al olor, sabor, color y turbidez.
2.o Análisis
de control: este tipo de análisis tiene por objeto facilitar al gestor y a la autoridad sanitaria
la información sobre la calidad organoléptica y
microbiológica del agua de consumo humano, así como información sobre la eficacia del tratamiento de potabilización.
A) Parámetros básicos incluidos en este tipo de análisis: olor, sabor, turbidez, color, conductividad, concentración
del ión Hidrógeno o pH, amonio, «Escherichia coli» (E. coli) y bacterias coliformes.
B) Parámetros que al menos se determinarán a la salida de la ETAP/depósito de cabecera o en su defecto
a la salida del depósito de regulación y/o distribución:
La autoridad sanitaria, si lo considera necesario para salvaguardar la salud de la población abastecida, podrá
incluir para cada abastecimiento otros parámetros en el análisis de control.
3.o Análisis completo: tiene por objeto facilitar al gestor y a la autoridad sanitaria la información para determinar
si el agua de consumo humano distribuida respeta o no los valores paramétricos definidos en esta disposición.
Para ello se determinarán los parámetros del anexo I y los que la autoridad sanitaria considere oportunos
para salvaguardar la salud de la población abastecida.
En el caso de los parámetros del análisis completo y tras dos años como mínimo de autocontrol, el gestor
podrá presentar una solicitud a la autoridad sanitaria para reducir la frecuencia de análisis que señala esta
disposición hasta un 50 por 100, para determinados parámetros, por no ser probable la presencia de ese
parámetro en el agua de consumo humano en concentraciones que pudieran implicar un riesgo de incumplimiento
con el valor paramétrico.
5. Cada gestor del abastecimiento o parte del mismo elaborará, antes del 1 de enero de 2005, un protocolo
de autocontrol y gestión del abastecimiento. En este protocolo deberá incluirse todo lo relacionado con el control
de la calidad del agua de consumo humano y el control sobre el abastecimiento, y deberá estar a disposición
de la autoridad sanitaria y en concordancia con el Programa Autonómico de vigilancia sanitaria del agua de
6. Ante la sospecha de un riesgo para la salud de la población, la autoridad sanitaria podrá solicitar al gestor
los muestreos complementarios que crea oportunos para salvaguardar la salud de la población.
La vigilancia sanitaria del agua de consumo humano es responsabilidad de la autoridad sanitaria, quien velará
para que se realicen inspecciones sanitarias periódicas del abastecimiento.
Dicha vigilancia a cargo de la autoridad sanitaria correspondiente incluye las zonas de abastecimiento de
gestión o de patrimonio del Estado.
La autoridad sanitaria elaborará y pondrá a disposición de los gestores, antes del 1 de enero de 2004,
el programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano para su territorio, que remitirá al Ministerio de
Cualquier cambio en el programa, o si se realiza un desarrollo normativo autonómico de esta disposición,
deberá notificarse al Ministerio de Sanidad y Consumo.
1. Para las aguas de consumo humano suministradas a través de una red de distribución pública o privada,
el municipio, o en su defecto otra entidad de ámbito local, tomará las medidas necesarias para garantizar la
realización del control de la calidad del agua en el grifo del consumidor y la elaboración periódica de un informe
j) Cobre, cromo, níquel, hierro, plomo u otro parámetro: cuando se sospeche que la instalación interior
tiene este tipo de material instalado.
k) Cloro libre residual y/o cloro combinado residual: cuando se utilice cloro o sus derivados para el tratamiento
En caso de incumplimiento de los valores paramétricos, se tomará una muestra en el punto de entrega
1. El número mínimo de muestras en el autocontrol deberá ser representativo del abastecimiento o partes
de éste y de la industria alimentaria, distribuidos uniformemente a lo largo de todo el año.
a) La frecuencia mínima de muestreo para el análisis de control y el análisis completo se llevarán a cabo según
lo especificado en el anexo V.
b) La frecuencia de muestreo del desinfectante residual podrá incrementarse cuando la autoridad sanitaria
c) El examen organoléptico se realizará al menos dos veces por semana y siempre y cuando no se realice
otro tipo de análisis en ese período.
La autoridad sanitaria, cuando juzgue que pudiera existir un riesgo para la salud de la población, velará
para que el gestor incremente la frecuencia de muestreo para aquellos parámetros que ésta considere oportunos.
2. La frecuencia de muestreo para cisternas y depósitos móviles se señalará en cada caso por la autoridad
3. El número de muestras anuales recogidas en el grifo del consumidor será, al menos, la que señala el
anexo V. Artículo 22. Situaciones de excepción a los valores paramétricos fijados.
El gestor podrá solicitar a la Administración sanitaria la autorización de situaciones de excepción temporal con
respecto a los valores paramétricos fijados cuando el incumplimiento de un valor paramétrico de un determinado
parámetro de la parte B del anexo I en un abastecimiento dado, se ha producido durante más de 30
días en total durante los últimos 12 meses y cuando el suministro de agua de consumo humano no se pueda
mantener de ninguna otra forma razonable. La autoridad sanitaria establecerá un nuevo valor paramétrico, siempre
que la excepción no pueda constituir un peligro para la salud de la población abastecida.
La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo gestiona el Censo Nacional de
las situaciones de excepción autorizadas por la autoridad sanitaria.
a) Copia del escrito del gestor al municipio, en su caso, comunicando la solicitud de autorización de la
5.o Programa de muestreo específico incrementando la frecuencia de muestreo para ese abastecimiento
para el período solicitado.
6.o Plan de medidas correctoras, disposiciones para la evaluación del plan, cronograma de trabajo y estimación
2. La autoridad sanitaria tendrá un plazo de dos meses para notificar la autorización de la solicitud, a
partir de la entrada de la documentación en el registro del órgano competente para su tramitación.
3. Una vez autorizada la excepción la autoridad sanitaria tendrá 15 días hábiles para comunicar la autorización
de excepción a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. La comunicación
se realizará en el modelo de impreso recogido en la parte B del anexo VI y, si se trata de un abastecimiento
que distribuya al día más de 1.000 m3
como media anual, se acompañará de un ejemplar del «informe documental» aportado junto al listado de industrias
alimentarias pertinentes afectadas.
4. El Ministerio de Sanidad y Consumo notificará, a la Comisión Europea, conforme la normativa comunitaria
vigente, la autorización de excepción, de abastecimientos que distribuyan al día más de 1.000 m3
como media anual.
5. Las excepciones deberán estar limitadas al menor tiempo posible y no excederán de tres años, al final de
los cuales el solicitante presentará a la autoridad sanitaria un «estudio de situación» y el coste total de las medidas
6. Una vez autorizada la excepción, el gestor comunicará a los consumidores y a los otros gestores afectados
del abastecimiento la nueva situación de excepción y, en coordinación con la autoridad sanitaria, facilitará
recomendaciones sanitarias a la población en general y específicamente a aquellos grupos de población para
los que la excepción pudiera representar un riesgo para su salud.
1. Cuando los tres años no hayan sido suficientes para resolver la causa que motivó la solicitud de excepción,
el gestor podrá solicitar una prórroga de la excepción a la autoridad sanitaria.
Al finalizar el primer período autorizado, el gestor remitirá a la autoridad sanitaria original y copia del
«estudio de situación» elaborado, que recogerá los progresos realizados desde la autorización.
A partir de la autorización de la prórroga se seguirá la misma tramitación que lo previsto en los apartados
3, 4, 5 y 6 del artículo 23.
1. En circunstancias excepcionales, cuando no haya sido corregida la causa que motivó la solicitud en los
dos períodos autorizados, el gestor podrá solicitar una segunda prórroga que, con informes favorables del municipio,
en su caso, y de la autoridad sanitaria, el Ministerio de Sanidad y Consumo tramitará la solicitud a la Comisión
Europea por un período no superior a tres años.
2. En este caso, tres meses antes de que finalice el segundo período autorizado, el gestor deberá presentar
a la autoridad sanitaria la siguiente documentación:
Al finalizar el segundo período autorizado, el gestor remitirá a la autoridad sanitaria original y copia del nuevo
«estudio de situación».
3. La autoridad sanitaria remitirá a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y
Consumo la solicitud, el «informe documental» y el «estudio de situación», acompañados de un informe técnico
de la autoridad sanitaria justificativo de la tramitación de la solicitud de la segunda prórroga de la autorización
4. El Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con la autoridad sanitaria, el gestor y el municipio,
en su caso, elaborarán un informe sobre la necesidad de una segunda prórroga que se remitirá a la Comisión
Europea junto al resto de la documentación.
5. El Ministerio de Sanidad y Consumo notificará la decisión de la Comisión Europea a la autoridad sanitaria,
al gestor y al municipio en un plazo no superior a una semana.
La comunicación a los consumidores y a los otros gestores afectados del abastecimiento de esta segunda
prórroga de excepción se realizará según lo previsto en el apartado 6 del artículo 23.
1. Cuando se prevea que con las medidas correctoras pueda resolverse el problema en un plazo máximo
de 30 días y cuando el incumplimiento del valor paramétrico sea considerado por la autoridad sanitaria como
insignificante, el gestor solicitará a la autoridad sanitaria la autorización de excepción de corta duración, siempre
que el valor propuesto no pueda constituir un peligro para la salud humana.
3. La autoridad sanitaria tendrá un plazo de 10 días para notificar la autorización de la solicitud, a partir de
la entrada de la documentación en el registro del órgano competente para su tramitación.
4. Una vez autorizada la excepción y notificada al gestor, éste comunicará antes de las 24 horas, a los
consumidores y a los otros gestores afectados la nueva situación, y facilitará, en coordinación con la autoridad
sanitaria, recomendaciones sanitarias a la población o a grupos de población para los que dicha excepción
1. Cualquier incumplimiento detectado en el abastecimiento o en la calidad del agua de consumo humano,
por el gestor, el municipio, el titular de la actividad o la autoridad sanitaria, deberá ser confirmado.
Esta confirmación se realizará, cuando sea necesario, con la toma de una muestra de agua antes de las 24
horas de haberse detectado el incumplimiento.
2. Tras la confirmación del incumplimiento, el gestor o el titular de la actividad, si existe una actividad pública
o comercial o el municipio, en el caso de domicilios particulares, investigarán inmediatamente el motivo del
mismo, dejando constancia de ello en un libro de incidencias, y notificarán antes de 24 horas a la autoridad
sanitaria las características de la situación con un impreso que se ajustará al modelo recogido en el anexo VII
y por el medio de transmisión que ésta determine para los parámetros contemplados en las partes A, B y D
3. Una vez notificado el incumplimiento a la autoridad sanitaria o el detectado por ella, ésta valorará la
apertura o no de una «situación de alerta».
La autoridad sanitaria estimará la importancia del incumplimiento, la repercusión sobre la salud de la población
afectada y la realización de un estudio de evaluación del riesgo debido al episodio de incumplimiento, si lo
4. En cada situación de alerta o incumplimiento, la autoridad sanitaria valorará la posibilidad de prohibir el
suministro o el consumo de agua, restringir el uso, aplicar técnicas de tratamiento apropiadas para modificar la
naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro, con el fin de reducir o eliminar el riesgo del incumplimiento
y la presentación de riesgos potenciales para la salud de la población.
5. El gestor, el municipio o el propietario del inmueble con actividad pública o comercial comunicará la situación
de alerta, las medidas correctoras y preventivas a los consumidores y a los otros gestores afectados, antes
de las 24 horas tras la valoración de la autoridad sanitaria.
Además, transmitirán, en coordinación con la autoridad sanitaria, las recomendaciones sanitarias para la
población o grupos de población para los que el incumplimiento pudiera representar un riesgo para la salud.
6. Una vez tomadas las medidas correctoras, el gestor o el propietario del inmueble o el municipio realizarán
una nueva toma de muestra en el punto que hubiera tenido lugar el problema para verificar la situación de
normalidad y lo informarán a la autoridad sanitaria que valorará el cierre de la «situación de alerta»,
comunicándolo a los consumidores y los otros gestores afectados en un plazo de 24 horas.
7. En el caso de incumplimiento de parámetros del anexo I, parte C, la autoridad sanitaria valorará la
calificación del agua como «apta o no apta para el consumo humano» en función del riesgo para la salud.
Sin perjuicio de otra normativa que pudiera resultar de aplicación, las infracciones contra lo dispuesto en
el presente Real Decreto constituirán infracción
administrativa en materia de sanidad, de acuerdo con lo tipificado en el capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, y serán objeto de sanción administrativa, previa la instrucción del oportuno
La información dada a los consumidores deberá ser puntual, suficiente, adecuada y actualizada sobre todos
y cada uno de los aspectos descritos en este Real Decreto, a través de los medios de comunicación previstos
por cada una de las Administraciones implicadas y los gestores del abastecimiento.
1. El Ministerio de Sanidad y Consumo establece un sistema de información relativo a las zonas de
abastecimiento y control de la calidad del agua de consumo humano denominado Sistema de Información Nacional
de Agua de Consumo (SINAC).
La utilización y suministro de datos en soporte informático al SINAC será obligatorio para todas las partes
implicadas en el suministro de agua de consumo humano contempladas en esta disposición.
El gestor, el municipio y la autoridad sanitaria velarán para que los datos generados en el autocontrol, vigilancia
sanitaria o control en grifo del consumidor, estén recogidos en el SINAC.
2. La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo coordinará el SINAC según
lo especificado en los párrafos siguientes:
a) Se constituirá un Comité Técnico para el mantenimiento y vigilancia de la aplicación, el cual responderá
de la definición y explotación de la información y estará formado por representantes de los usuarios de
los niveles básico, autonómico y ministerial.
1.o Nivel básico: captura y carga de datos básicos; depuración y validación interna de los datos; consultas;
salidas; explotación de sus propios datos; administración del acceso a usuarios básicos propios. La información
de los niveles básicos se agrega en el nivel autonómico del que dependen.
2.o Nivel autonómico: captura y carga de datos autonómicos; consultas; salidas; explotación de sus propios
datos; administración del acceso a usuarios autonómicos y básicos. La información de los niveles autonómicos
se agrega en el nivel ministerial.
3.o Nivel ministerial: carga de datos ministeriales, consultas, salidas, explotación estadística de ámbito
nacional, difusión de la información a organismos nacionales e internacionales, administración del acceso a
usuarios ministeriales.
Existirá un administrador de la aplicación que administrará con los siguientes criterios: usuarios, grupos de
usuarios (comunidades autónomas, provincias, niveles, entidades, funciones y campos), tablas, ficheros de intercambio,
parametrizaciones, etc.
Cada unidad de trabajo de cada nivel puede acceder a la totalidad de la propia información que haya generado
o que le afecte, pero no a la información individualizada de otras unidades, y será responsable de su información
que no podrá ser modificada por otra unidad de igual o diferente nivel.
f) La información de este sistema se tratará de forma escalonada, estructurándola según entidades de información
(bloques o grupos homogéneos de información); estas entidades en campos (apartados o atributos); y
algunos de estos campos en tablas (variables, categorías o contenidos de campo).
g) Para las entidades públicas o privadas que dispongan de sus propios sistemas de información, se declarará
la estructura interna de la información contenida en el SINAC de forma que puedan transferir los datos
relativos a los boletines de análisis al sistema mediante un fichero de intercambio.
Se planificarán programas de ámbito nacional de vigilancia epidemiológica y sanitaria destinados a prevenir
riesgos específicos para la salud humana asociados al consumo de agua.
Los programas nacionales se planificarán, desarrollarán y evaluarán por el Ministerio de Sanidad y Consumo
en coordinación con los órganos competentes de las comunidades autónomas, en el seno de la Ponencia
de Sanidad Ambiental, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta
de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, en base a los avances científicos
La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo publicará, antes de cinco años
desde la entrada en vigor de esta disposición, los muestreos, frecuencias, tipos de análisis y métodos de ensayo
para la determinación de los parámetros correspondientes a la radiactividad.
disponer, dentro de su territorio, que se determinen los parámetros descritos para la radiactividad en aquel
abastecimiento que se sospeche que los niveles en agua puedan entrañar un riesgo para la salud de la población
Para los casos del cromo, cobre, níquel, plomo y cualquier otro parámetro que la autoridad sanitaria considere
que pudiera estar relacionado con los materiales en contacto con el agua de consumo humano, la Dirección
General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá un método de muestreo armonizado
y lo publicará antes de cinco años desde la entrada en vigor de esta disposición.
Estos métodos de recogida de muestras deberán lograr que los valores aplicados para el control adecuado
para estos parámetros relacionados con los materiales de las instalaciones interiores sean los obtenidos como
valor medio semanal ingerido por los consumidores obtenidos de muestreos adecuados en grifo del consumidor
y de forma representativa.
La Ponencia de Sanidad Ambiental elaborará, antes de enero de 2005, recomendaciones sanitarias para las
situaciones más frecuentes de incumplimientos e incidencias, que servirán de orientación a la autoridad sanitaria
y al gestor para los estudios de evaluación del riesgo, recomendaciones sanitarias y medidas correctoras
y preventivas, medidas de protección; así mismo publicará directrices para la transmisión de la información
al consumidor sobre las aguas de consumo humano, sus instalaciones y demás información a que se refiere
Las comunidades autónomas publicarán periódicamente un informe sobre la calidad del agua de consumo
humano y las características de las zonas de abastecimiento de su territorio, con el formato y contenido
que cada una de ellas decida y en base al SINAC.
La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo publicará, anualmente, un informe
nacional sobre la calidad del agua de consumo humano y las características de las zonas de abastecimiento
en base al SINAC, que se remitirá una vez publicado a la Comisión Europea.
Al menos cada cinco años, la Ponencia de Sanidad Ambiental revisará los criterios de calidad del agua de
consumo humano y los requisitos sanitarios de las instalaciones, a tenor del progreso científico y técnico y
formulará propuestas de modificaciones cuando sea necesario.
Con anterioridad al 1 de enero de 2004 se llevarán a cabo la adecuación de los tratamientos de
potabilización, previstos en el artículo 10, las medidas de protección, previstas en los artículos 7.4, 8.2 y 11.2, y la
implantación del sistema de aseguramiento de calidad en los laboratorios que realicen el análisis de control
y completo del autocontrol, vigilancia sanitaria y control en grifo del consumidor, previsto en el artículo 16.
Antes del 1 de enero de 2012 se llevarán a cabo las reformas y adaptaciones necesarias en las redes de
distribución pública o privadas y las instalaciones interiores de edificios públicos y establecimientos con actividad
pública o comercial, derivadas de las exigencias incorporadas en los artículos 8, 11, 12 y 14 y en el
La autoridad sanitaria velará para que la administración local antes del 1 de enero del 2012 muestree el
agua de consumo humano, en campañas periódicas, en locales, establecimientos públicos o privados y domicilios
particulares, representativos de cada abastecimiento, construidos con anterioridad a 1980, con especial atención
a la determinación de los parámetros relacionados con los materiales instalados en las instalaciones interiores
y aquellos relacionados con el mal mantenimiento de la instalación interior que pudieran representar un
A la entrada en vigor de este Real Decreto todo abastecimiento deberá cumplir con los requisitos relativos
a los valores paramétricos en él fijados, excepto para: antimonio, arsénico, benceno, bromato,
1,2-dicloroetano, microcistina, níquel, plomo, tetracloroeteno, tricloroeteno y
trihalometanos, para estos parámetros, los plazos de cumplimiento serán los establecidos en la parte B
Disposición transitoria cuarta. Censos de sustancias para el tratamiento del agua y de productos de construcción
en contacto con el agua de consumo humano.
Las empresas que comercialicen cualquier sustancia para el tratamiento del agua de consumo humano o
productos de construcción en contacto con el agua de consumo humano deberán remitir, a la Dirección General
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, el impreso que figura en el anexo VIII o en el anexo IX,
en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto. Con ello se elaborará un censo
de sustancias para el tratamiento del agua y un censo de productos de construcción en contacto con el agua
La autoridad sanitaria revisará y actualizará las
autorizaciones de excepción vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto, comunicando antes de seis meses
a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo las que permanezcan autorizadas
con base en artículo 23 y correspondan a zonas de abastecimiento que suministren más de 1.000 m3
de agua de consumo humano por día.
A partir del 1 de junio de 2003 los usuarios ligados a zonas de abastecimiento con más de 500 habitantes
podrán solicitar el alta como usuarios del SINAC a sus administradores autonómicos y a partir del 1 de enero
de 2004 para el resto de los usuarios de zonas de abastecimiento menores.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente
Real Decreto y en particular el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación
técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público.
Se faculta conjuntamente a los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de
Medio Ambiente, de Economía y de Ciencia y Tecnología para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias,
las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente Real Decreto.
ANEXO I Parámetros y valores paramétricos A. Parámetros microbiológicos
1. Escherichia coli . . . . . . . . . . 0 UFC en 100 ml
2. Enterococo . . . . . . . . . . . . . . 0 UFC en 100 ml
3. Clostridium perfringens (incluidas las esporas) . . 0 UFC en 100 ml 1 y 2
(1) Cuando la determinación sea positiva y exista una turbidez
mayor 5 UNF se determinarán, en la salida de ETAP o depósito, si la
autoridad sanitaria lo considera oportuno, «Cryptosporidium» u otros
microorganismos o parásitos.
(2) Hasta el 1 de enero de 2004 se podrá determinar «Clostridium»
sulfito reductor en vez de «Clostridium perfringens». Las
condiciones descritas en la nota 1 y el valor paramétrico serán los mismos para ambos.
4. Antimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 lg/l
Hasta el 31/12/2003 . . . 10,0 lg/l
5. Arsénico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 lg/l
Hasta el 31/12/2003 . . . 50 lg/l
6. Benceno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 lg/l
Hasta el 31/12/2003 . . . — lg/l
7. Benzo(a)pireno . . . . . . . . . . . 0,010 lg/l
8. Boro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mg/l
A partir de 01/01/2009 10 lg/l
De 01/01/2004 a
31/12/2008 . . . . . . . . . . . . . 25 lg/l
10. Cadmio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 lg/l
11. Cianuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 lg/l
12. Cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 mg/l
13. Cromo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 lg/l
14. 1,2-Dicloroetano . . . . . . . . . 3,0 lg/l
15. Fluoruro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 mg/l
16. Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA) . . . 0,10 lg/l
Benzo(b)fluoranteno . . . . lg/l
Benzo(ghi)perileno . . . . . . . lg/l
Benzo(k)fluoranteno . . . . . lg/l
Indeno(1,2,3-cd)pireno . . lg/l
17. Mercurio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 lg/l
18. Microcistina . . . . . . . . . . . . . . . 1 lg/l 2
19. Níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 lg/l
20. Nitrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg/l 3
Red de distribución . . . . . . 0,5 mg/l
En l a s a l i d a de la
ETAP/depósito . . . . . . . . . . . 0,1 mg/l
22. Total de plaguicidas . . . . . . 0,50 lg/l 5 y 6
23. Plaguicida individual . . . . . 0,10 lg/l 6
Aldrín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 lg/l
Dieldrín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 lg/l
Heptacloro . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 lg/l
Heptacloro epóxido . . . . . . 0,03 lg/l
A partir de 01/01/2014 10 lg/l
De 01/01/2004 a 31/12/2013 . . . . . . . . . . . . . 25 lg/l
25. Selenio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 lg/l
26. Trihalometa nos (THMs): Suma de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 y 8
A partir de 01/01/2009 100 lg/l
31/12/2008 . . . . . . . . . . . . . 150 lg/l
Bromodiclorometano . . . lg/l
Bromoformo . . . . . . . . . . . . . . lg/l
Cloroformo . . . . . . . . . . . . . . . . lg/l
Dibromoclorometano . . . lg/l
27. Tricloroeteno + Tetracloroeteno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 lg/l
Tetracloroeteno . . . . . . . . . . lg/l
Tricloroeteno . . . . . . . . . . . . . lg/l
(1) Se determinará cuando se utilice el ozono en el tratamiento
de potabilización y se determinará al menos a la salida de la ETAP.
(2) Sólo se determinará cuando exista sospecha de
eutrofización en el agua de la captación, se realizará determinación de
microcistina a la salida de la ETAP o depósito de cabecera.
(3) Se cumplirá la condición de que [nitrato]/50 + [nitrito]/3 R 1.
Donde los corchetes significan concentraciones en mg/l para el nitrato
(NO3) y para el nitrito (NO2).
(5) Suma de todos los plaguicidas definidos en el apartado 10
del artículo 2 que se sospeche puedan estar presentes en el agua.
(6) Las comunidades autónomas velarán para que se adopten las
medidas necesarias para poner a disposición de la autoridad sanitaria y
de los gestores del abastecimiento el listado de plaguicidas
fitosanitarios utilizados mayoritariamente en cada una de las campañas contra plagas del
campo y que puedan estar presentes en los recursos hídricos
susceptibles de ser utilizados para la producción de agua de consumo humano.
(7) Se determinará cuando se utilice el cloro o sus derivados
en el tratamiento de potabilización.
Si se utiliza el dióxido de cloro, se determinarán cloritos a
la salida de la ETAP o depósito de cabecera.
(8) En los casos de que los niveles estén por encima del valor
paramétrico, se determinarán: 2,4,6-triclorofenol u otros subproductos de la
desinfección a la salida de la ETAP o depósito de cabecera.
28. Acrilamida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 lg/l
29. Epiclorhidrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 lg/l
30. Cloruro de vinilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 lg/l
(1) Estos valores paramétricos corresponden a la concentración
monomérica residual en el agua, calculada con arreglo a las características de
la migración máxima del polímero correspondiente en contacto con el agua.
La empresa que comercialice estos productos presentará a los
gestores del abastecimiento y a los instaladores de las instalaciones interiores
la documentación que acredite la migración máxima del producto comercial en
contacto con el agua de consumo utilizado según las especificaciones de uso del fabricante.
31. Bacterias coliformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 UFC En 100 ml
32. Recuento de colonias a 22 oC
A la salida de ETAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 UFC En 1 ml
En red de distribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sin cambios
33. Aluminio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 lg/l
34. Amonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
35. Carbono orgánico total . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sin cambios anómalos
36. Cloro combinado residual . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 mg/l 2, 3 y 4
37. Cloro libre residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mg/l 2 y 3
38. Cloruro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39. Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 15 mg/l Pt/Co
40. Conductividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 lS/cm-1
a 20oC
41. Hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 lg/l
42. Manganeso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 lg/l
43. Olor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 3 a 25 oC
44. Oxidabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 mg O2/l
Valor paramétrico mínimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 Unidades de pH
Valor paramétrico máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 Unidades de pH
46. Sabor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 3 a 25 oC
47. Sodio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 200 mg/l
48. Sulfato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A la salida de ETAP y/o depósito . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 UNF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 UNF
(1) En abastecimientos mayores de 10.000 m3 de agua distribuida
por día se determinará carbono orgánico total, en el resto de los casos, oxidabilidad.
El resultado de calcular el Índice de Langelier debería estar comprendido entre +/— 0,5.
50. Dosis indicativa total 0,10 mSv/año 1
51. Tritio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Bq/l
52. Actividad a
total . . . . 0,1 Bq/l
53. Actividad b
total . . . . 1 Bq/l 2
ANEXO II Normas UNE-EN de sustancias utilizadas en el tratamiento del agua de consumo humano Código de Norma Sustancias o preparado
UNE-EN 1410:1998 Poliacrilamidas catiónicas. UNE-EN 1409:1998 Poliaminas.
ANEXO IV Métodos de ensayos A. Parámetros para los que se especifican métodos de ensayo:
Los siguientes métodos de ensayo se dan ya sea como referencia, en los casos de métodos UNE, ISO
o CEN, o como guía, en espera de la posible adopción de nuevos métodos nacionales para dichos parámetros.
Los laboratorios podrán emplear métodos alternativos, siempre que estén validados o acreditados o se
haya demostrado su equivalencia y se cumpla lo dispuesto en el artículo 16.3.
Filtrado sobre membrana e incubación anaerobia de la membrana en agar m-CP (nota 1) a (44 +/— 1) oC
durante (21 +/— 3) horas. Recuento de las colonias de color amarillo opaco que cambien a color rosa o rojo
al cabo de 20 a 30 segundos de exposición a vapores de hidróxido amónico.
Disolver los ingredientes en el medio de base, ajustar el pH a 7,6 y mantener en el autoclave a 121 oC
Solución de difosfato de fenolftaleína al 0,5% esterilizada por filtración: 20 ml.
FeCl3-6H2O al 4,5% esterilizada por filtración: 2 ml.
1. En relación con los siguientes parámetros, las características que se especifican para los resultados
suponen que, como mínimo, el método de ensayo utilizado tendrá el límite de detección indicado, y será capaz
de medir concentraciones iguales al valor paramétrico (VP) con la exactitud y precisión especificadas.
Sea cual fuere la sensibilidad del método de ensayo empleado, el resultado se expresará empleando como
mínimo el mismo número de cifras decimales que para el valor paramétrico considerado en las partes B y C
Acrilamida Controlar según la especificación
Cianuro 10 10 10 4
Cloruro de vinilo Controlar según la especificación del producto.
Epiclorhidrina Controlar según la especificación del producto.
HPA 25 25 25 5 y 9
Oxidabilidad 25 25 10 6
Plaguicidas 25 25 25 7 y 9
Tetracloroeteno 25 25 10 8
THMs 25 25 10 5
Tricloroeteno 25 25 10 8
(1) Por exactitud se entiende el error sistemático y representa
la diferencia entre el valor medio del gran número de mediciones reiteradas y el valor exacto. (*)
(2) Por precisión se entiende el error aleatorio y se expresa
habitualmente como la desviación típica (dentro de cada lote y entre lotes) de
la dispersión de resultados en torno a la media. Se considera una precisión
aceptable el doble de la desviación típica relativa. (*)
Ya sea el triple de la desviación típica relativa dentro del
lote de una muestra natural que contenga una baja concentración del parámetro,
o bien el quíntuplo de la desviación típica relativa dentro del lote de una muestra en blanco.
(5) Las características que se especifican para los resultados
se aplican a cada una de las sustancias especificadas al 25 por 100 del valor paramétrico en el anexo I.
(6) La oxidación deberá efectuarse durante 10 minutos a
ebullición en condiciones de acidez, utilizando permanganato.
(7) Las características que se especifican para los resultados
se aplican a cada uno de los plaguicidas y dependerán del plaguicida de que se trate.
(8) Las características que se especifican para los resultados
se aplican a cada una de las sustancias especificadas al 50 por 100 del valor paramétrico en el anexo I.
(9) Aunque no sea posible, por el momento, cumplir con el
límite de detección para algún plaguicida e hidrocarburo policíclico
aromático, los laboratorios deberían tratar de cumplir esta norma.
2. Con respecto a la concentración en ión hidrógeno, las características que se especifican para los resultados
suponen que el método de ensayo aplicado puede medir concentraciones iguales al valor del parámetro
con una exactitud de 0,2 unidades pH y una precisión de 0,2 unidades pH.
C. Parámetros para los que no se especifica ningún método de ensayo: carbono orgánico total, cloro libre
residual, cloro residual combinado, clostridium sulfito reductor, color, criptosporidium, microcistina, olor y
ANEXO V Número mínimo de muestras para las aguas de consumo humano suministradas a través de una red de distribución
o utilizadas en la industria alimentaria Nota:
Para el cálculo de la frecuencia en el caso de aguas suministradas a través de una red de distribución, se
puede utilizar el número de personas abastecidas, considerando una dotación media de 200 litros por habitante
Volumen de agua tratada por día en m3 Número mínimo de muestras al año R100 1
T100 - R1.000 2
T1.000 2 por cada 1.000 m3/día y fracción del volumen total
b) A la salida de los depósitos de regulación y/o de distribución(2)
R100 A criterio de la autoridad sanitaria
T100 - R1.000 1
T1.000 - R10.000 6
T10.000 - R100.000 12
T100.000 24
T1.000 1 + 1 por cada 1.000 m3/día
y fracción del volumen total
(1) Cuando no exista una ETAP, la frecuencia mínima señalada para el análisis de control en ETAP se sumará a la frecuencia
mínima establecida en los párrafos b) y c) según disponga la autoridad sanitaria.
T1.000 - R10.000 1 por cada 5.000m3/día y fracción del volumen total
T10.000 - R100.000 2 + 1 por cada 20.000 m3/día y fracción del volumen total
T100.000 5 + 1 por cada 50.000 m3/día y fracción del volumen total
R1.000 A criterio de la autoridad sanitaria
T1.000 - R10.000 1
T10.000 - R100.000 2
T100.000 6
« 500 4 T 500 - «5.000 6 T 5.000 6 + 2 por cada 5.000 hb. y fracción
ANEXO VI A. Solicitud de autorización de excepción
ANEXO VII Notificación de incumplimientos 1. Gestor:
a) Punto/s de muestreo en el que se ha detectado
En el caso de sustancias incluidas en la definición del artículo 2.11.a), b) y c) del presente Real Decreto,
que estén bajo el Reglamento 1896/2000 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, relativo a la primera
fase del programa contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre Biocidas («DOCE» L 228, 08/09/2000), señalar la fecha de notificación a la Unión Europea.
3.o Junta
o soldadura.