Source: http://docplayer.cz/13457005-Obec-banin-kanalizacni.html
Timestamp: 2018-03-17 06:46:35+00:00
Document Index: 29048220

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 185', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'čl. 28', 'čl. 5', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 7', 'čl. 6', 'čl. 7']

OBEC Banín KANALIZAČNÍ - PDF
Download "OBEC Banín KANALIZAČNÍ"
1 OBEC Banín KANALIZAČNÍ ŘÁD Listopad 2013
2 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu 3. Popis území 3.1. Charakter lokality 3.2. Odpadní vody 4. Technický popis stokové sítě 4.1. Popis a hydrotechnické údaje 4.2. Hydrologické údaje 4.3. Grafická příloha č Údaje o čistírně odpadních vod 5.1. Kapacita a limity vypouštěného znečištění 5.2. Řešení dešťových vod 6. Údaje o recipientu 7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 9. Měření množství odpadních vod 10. Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech 11. Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů Rozsah a způsob kontroly odpadních vod Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod 12. Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem 13. Aktualizace a revize kanalizačního řádu
3 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBEC Banín IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE KANALIZAČNÍ STOKY (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) :... IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) :... Působnost kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Banín zakončené čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : obec Banín Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Banín Banín Svitavy Provozovatel kanalizace : obec Banín Datum zpracování :
4 Platnost kanalizačního řádu: Platnost do : kanalizační řád schválen dne: Razítko: Podpis: Platnost prodloužena do : Schváleno dne: Razítko: Podpis:
5 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) - vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb., b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen, e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,
6 f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Banín tak, aby zejména : a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě Charakter lokality 3. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ V obci Banín je v roce 2013k datu zpracování KŘ celkem 320 trvale bydlících obyvatel. V obci existuje z vodohospodářského hlediska bilančně nepříliš významná hospodářská a výrobní činnost. Celkové katastrální území obce je 6,99 km 2. Je situována cca 11 km jižně od města Svitavy. Průměrná nadmořská výška je 450 mnm. Odpadní vody z uvedené aglomerace jsou gravitačně odváděny oddílnou stokovou sítí na čistírnu odpadních vod. Zásobení pitnou vodou je realizováno z vodovodu pro veřejnou potřebu provozovatel: VHOS a.s. Moravská Třebová. Na vodovod je napojeno cca 320 trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody jsou odvedeny oddílnou stokovou sítí na čistírnu odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody pak odtékají do recipientu Banínský potok ODPADNÍ VODY V obci Banín vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace : a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ),
7 b) při výrobní činnosti drobná podnikatelská činnost, provozovny c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1. Popis řešení V lokalitě je vybudována oddílná kanalizace. stoka Celkem S ,44 S ,50 S ,22 S ,75 S ,58 S ,12 S ,87 S ,86 S ,00 S ,32 S ,06 S1-8 22,64 S2 79,10 S2-1 63,41 celkem 3240 V rámci SO 01 kanalizace je vybudováno 3,24 km nové splaškové gravitační kanalizace. Všechny tyto kanalizační řady jsou z potrubí z žebrovaného polypropylenu DN 250 v metrické rozměrové řadě. Na gravitačních stokách jsou vstupní a revizní šachty. Přednostně jsou celoprefabrikované, těsněné, šachty DN Situační umístění(vedení) stok je zřejmé z grafické přílohy č.1 Stoka S1 je páteřní stokou systému a má délku 1377,44m. Je zaústěná do navržené ČOV a vede celou obcí až k jižnímu okraji obce. Nejprve je stoka vedena pod příjezdovou komunikaci k ČOV, poté vede místní komunikací a komunikací III/3639. Stoka S1-1 se napojuje na stoku S1 před bývalým statkem a vede západním směrem místní komunikací. Stoka S1-1 má délku 267,5 m. Stoka S1-1-2 se napojuje do stoky S1-1 a je vedena poměrně strmým travnatým svahem směrem k čp 1. Stoka S1-1-2 má délku 98,22m. Stoka S1-2 se napojuje do stoky S1 před čp9. Nejprve podchází Banínský potok, poté vede poměrně strmým travnatým svahem a poté jde místní štěrkovou komunikací. Délka stoky S1-2 je 224,75m.
8 Stoka S1-2-1 se napojuje do stoky S1-2 a je vedena travnatou plochou směrem k čp 59. Stoka S1-2-1 má délku 41,58m. Stoka S1-3 se napojuje do stoky S1 za čp 11. Nejprve vede poměrně strmým travnatým svahem, poté místní štěrkovou komunikací a komunikací III/3638. V místě stávajícího septiku u Okálů stoka končí. Stoka S1-3 má délku 440,12m. Stoka S1-4 se napojuje do stoky S1 před čp 72 pod místní nádrží. Nejprve vede místní asfaltovou komunikací, poté místní šterkovou komunikací.stoka končí před čp 66. Stoka S1-4 má délku 273,87m. Stoka S1-5 se napojuje do stoky S1 před čp 30. Je vedena místní komunikací a má délku 102,86m. Stoka S1-6 se napojuje do stoky S1 před Obecním úřadem. Poté vede travnatou plochou a křižuje místní štěrkové komunikace. Končí před čp 42 a má délku 100,00m. Stoka S1-6-1 se napojuje do stoky S1-6, vede před čp 38 a má délku 28,32m. Stoka S1-7 se napojuje do stoky S1 za hasičskou zbrojnicí. Vede místní komunikací směrem k čp 77 a má délku 120,06m. Stoka S1-8 se napojuje do stoky S1 v blízkosti staré budovy ČOV.Tato stoka slouží k přepojení původní splaškové kanalizace na přítoku staré ČOV. Stoka S1-8 končí v původní šachtě a má délku 22,64m. Stoka S2 se napojuje do původní splaškové kanalizace.tato kanalizace je přepojena stokou S1-8 do stoky S1. Stoka S2 vede nejprve travnatou plochou podél místní komunikace a poté místní asfaltovou komunikací před čp 43. Délka stoky S2 je 79,10m. Stoka S2-1 se napojuje do stoky S2 před čp 44 a vede místní štěrkovou komunikací. Délka stoky S2-1 je 63,41m GRAFICKÁ PŘÍLOHA č. 1 Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci. 5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD Zkušební provoz byl zahájen v 12/ 2013 Povolení k nakládání s vodami vydal: Vodoprávní úřad Svitavy Sp.zn. : Čj /OZP /nem 5.1. KAPACITA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ
9 Hydraulické zatížení: Parametr Hodnota Jednotka Počet ekvivalentních obyvatel 407 EO Celkem Q24 54,6 m3/d 20000,0 m3/r Denní maximum Qd (Q24 max) 81,9 m3/d Hodinové maximum Qh 11,9 m3/h Minimální průtok Qmin 1,4 m3/h Látkové zatížení: Parametr Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka BSK5 24,4 kg/d 447 mg/l CHSK 48,8 kg/d 894 mg/l NL 22,4 kg/d 410 mg/l Nc 4,5 kg/d 82 mg/l Pc 1,00 kg/d 19 mg/l Povolené hodnoty ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod : Ukazatel Hodnota p mg/l Hodnota m mg/l BSK CHSK Cr NL p...přípustná hodnota ročního průměru, mohou být překročeny m...maximální nepřekročitelná hodnota
10 Údaje o povoleném množství vypouštěných vod a hodnoty emisních limitů jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Způsob vypouštění do recipientu je gravitační. 6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Zájmový recipientem je Banínský potok Správce toku : povodí Moravy s.p. 7.SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami : A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné : 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny.
11 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 9. Kyanidy. B. Nebezpečné látky : 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny : 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. C. Ostatní látky 1. látky radioaktivní 2.látky infekční a karcinogenní 3. jedy, žíraviny,výbušniny,pesticidy 4.hořlavé látky a látky které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné nebo dusivé směsi 5.biologicky nerozložitelné tenzory 6.zeminu 7.neutralizační kaly 8.látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii ČOV
12 10.látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizačních stok 11.jiné látky, které jejichž vzájemnou reakcí vznikají směsi ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě D.Odpady z drtičů odpadů z jednotlivých domácností,popř. provozoven Používání kuchyňských drtičů v odkanalizované lokalitě je nepřípustné, neboť drcené zbytky potravy nejsou odpadními vodami. Tento druh odpadu je nutné likvidovat společně s komunálním odpadem( dle Katalogu odpadů č ). Výsledné produkty z drtičů jsou vnitřními domovními odpady odvedeny do kanalizační přípojky a následně do kanalizační sítě, což způsobuje vážné problémy nejen s následným odvedením odpadních vod touto sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do vodních toků. Profily kanalizačních přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady, vznikající při používání drtičů a mnohde nemají vzhledem ke konfiguraci terénu dostatečný spád. Je nezbytně nutné si uvědomit, že odpady nejsou totéž, co odpadní vody. Drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což způsobuje, že především kanalizační přípojky mohou mít omezenou průtočnost až do úrovně plné neprůtočnosti. Vypouštění těchto odpadů do kanalizace je tedy v rozporu s kanalizačním řádem a uzavřením smlouvou mezi odběratelem ( producentem) a provozovatelem a producent s vystavuje sankcím. E. Použité oleje z tritéz Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Tyto odpady musí být likvidovány oprávněnou firmou. Provozovatel kanalizace má právo provést kontrolu vedení evidence likvidace vzniklého odpadu. Povinnost instalovat odlučovače tuků se týká restauračních a kuchyňských provozů. U každého odlučovače musí být možnost odběru vzorků předčištěné OV. F. Specifické látky Odpadní látky, vznikající při specifické činnosti- např. zpracování vinné révy- tyto odpadní vody z různých oplachů vykazují vysoké hodnoty organického znečištění je jejich kumulací výrazným způsobem negativně ovlivňují provoz ČOV. G. Kaly z žump a domovních ĆOV Odpadní vody ze žump a DČOV jsou ve smyslu zákona č. 185/2011 o odpadech a dalších prováděcích předpisů, odpadem č kat O. Jejich zneškodňování odvozem se řídí zákonem o odpadech a podléhá podmínkám a závazkům vyplývajícím ze smlouvy uzavřené s přepravcem. 8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE Pro producenty ze skupiny ostatních znečišťovatelů jsou stanoveny limitní koncentrace pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace zakončené ČOV komunálních odpadních vod podle následující tabulky:
13 Ukazatel Mezní hodnota mg/l Teplota 40 0 C ph 6-9 BSK5 800 CHSK-Cr NL(105 0 C) 500 RL 2500 RAS 1200 EL 60 Uhlovodíky C10-C40 7 Dále platí obecné limity platné pro všechny znečišťovatele: Ukazatel Mezní hodnota mg/l Amoniakální dusík 45 celkový P 10 celkový N 70 Chloridy 200 Kyanidy celk 0,2 Kyanidy tox. 0,1 fenolyjednomoc 5 Hg 0,05 Cu 1 Ni 0,1 Cr celkový 0,3 Pb 0,1 As 0,2 Zn 2 Cd 0,1 Mo 0,2 Va 0,05 Co 0,2 AOX 0,08 fluoridy 2 AOX 0,2 PAU 0,01 PCB 0,005 Infekční org. Negativní nález Radioaktivní l. Viz. Zákon č.18/1997 Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).
14 Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. Koncentrační limity se netýkají splaškových odpadních vod jednotlivých domácností. Provozovatel kanalizace si vyhrazuje právo doplnit v případě potřeby KŘ o další limitní ukazatele jakosti a to souvislosti s dosažením potřebných parametrů na odtoku z ČOV do recipientu. 9. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Objemový přítok do čistírny odpadních vod bude zjišťován z údajů výstupního měřidla průtoku, umístěného v technologické lince v profilu na odtoku z dosazovací nádrže. Obyvatelstvo 1.Objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů odečet z vodoměru. Množství vypouštěných OV do kanalizace je rovno množství odebrané vody z veřejné vodovodní sítě. 2.Není-li množství odebrané vody měřeno, určí se množství OV splaškových vypouštěných do kanalizace podle směrných čísel spotřeby vody stanovených v příloze č.12 vyhlášky 428/2001 Sb. V platném znění
15 10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Provozem při havárii se rozumí provoz při: Mimořádném závažném zhoršení jakosti vody. Toto zhoršení je zpravidla náhlé, nepředvídatelné a projevuje se zabarvením, zápachem, tvořením usazenin, tukovým povlakem nebo pěnou, popř. i mimořádným hynutím ryb v toku. Za mimořádně závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé neovladatelným vniknutím látek, které nejsou odpadními vodami popř. odpadních vod v jakosti a množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou. Dále se za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod považují případy technických poruch a závad na kanalizaci, které takovému vniknutí předcházejí a případu úniku ropných nebo radioaktivních látek. Každý občan, pokud zjistí havárii, je povinen ji ohlásit provozovateli kanalizace. Odstranění havárie zajistí provozovatel kanalizace vlastními prostředky nebo ve spolupráci s útvarem HSZ. Přičemž provozovatel odpovídá za uvedení veřejné kanalizace do provozu. Při úniku látek, které nejsou odpadními vodami, provede okamžitě odběr vzorků odpadní vody a informuje obsluhu ČOV. Při stavební havárii veřejné stoky zajišťuje provozovatel okamžitě zabezpečení místa havárie tak,aby nedošlo k dalšímu rozšíření případných škod vlastních i cizích. Místo případné propadliny je řádně ohrazeno, v případě nutnosti zajistí provozovatel provizorní odtok odpadních vod. Provozovatel veřejné kanalizace odpovídá za provedené šetření za účelem zjištění zdroje, druhu a viníka poruchy nebo havárie. Při vniknutí závadných látek do veřejné kanalizace musí učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do recipientu: d) Producent OV nebo závadných látek - okamžité nahlášení provozovateli kanalizace - učiní bezprostřední opatření k zamezení odtoku, např. přehrazení stoky v revizní šachtě nornou stěnou nebo pomocí speciálního vaku - zajistí odčerpání závadné látky z kanalizace a její nezávadnou likvidaci B)Provozovatel kanalizace - provede kontrolu kanalizace a opatření k zamezení dalšího odtoku - zajistí odběr vzorků odpadních vod s obsahem ZL pro možnost zjištění znečišťovatele - zamezí jejímu dalšímu odtoku na ČOV - další opatření provádí dle příkazů HZS či vodoprávního úřadu Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. Za účelem zjištění původce havárie jsou pracovníci pověření zprávou a provozem kanalizace oprávněni vstupovat na nemovitost připojenou na veřejnou kanalizaci. Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na obecní úřad a zástupce provozovatele:
16 tel. : mob.tel. : p. Peterka p. Folkmanová Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, případně Český rybářský svaz. Postup prací při odstraňování havárie řeší Provozní řád kanalizace. Přehled důležitých telefonních čísel Organizace Telefon Adresa Lékařská služba první pomoci 155 Hasiči 150 Mezinárodní linka tísňového volání 112 Policie 158 Hasičský záchranný sbor 150 Povodí Moravy Dřevařská 932/11, Brno - Veveří Česká inspekce životního prostředí -ochrana vod Lieberzeitova Brno Krajská hygienická stanice, územní prac. Svitavy Polní 2, Svitavy Zemědělská vodohospodářská správa ČEZ Česká republika, s.r.o., poruchy Nám Míru 17, Svitavy Provozovatel ČOV Banín 41, Svitavy
17 11. KONTROLA ODPADNÍCH VOD U OSTATNÍCH PRODUCENTŮ Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4 a 26 vyhlášky 428/2001 Sb ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD KONTROLNÍ VZORKY Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Je oprávněn stanovit kontrolu množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných odběrateli. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Bilanční hodnoty znečištění - hmotové bilance- se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky :
18 1) 4x ročně budou na odtoku z ČOV odebrány kontrolní vzorky typu A- 2hod.směsný a vyhodnoceny, jejich rozbory provedené akreditovanou laboratoří. 2) Množství a průtok vypouštěných odpadních vod bude měřeno. Způsob měření- Parshallův žlab. 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j / k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování. 4) Odběr vzorků, jenž je směrodatný pro kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu, provádí provozovatel kanalizace. Tento odběr je povinen oznámit producentovi OV a v případě zájmu umožnit přítomnost při tomto odběru, resp. získat část tohoto vzorku. Pokud se producent nezúčastní tohoto odběru je odběr platný. Za rozhodující se považuje výsledek analýzy provedený provozovatelem. 5) Producent je povinen předat provozovateli kanalizace schéma vnitřní kanalizaci objektu s vyznačením míst a profilů směrodatných pro kontrolu množství a kvality odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace ( měrné objekty,předčistící zařízení, důležité kanalizační objekty). Tyto podklady musí odpovídat skutečnému provedení kanalizace PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) Ukazatel znečištění Označení normy Název normy Měsíc a rok vydání CHSK Cr TNV Jakost vod Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr) RAS ČSN čl. 5 Jakost vod Stanovení rozpuštěných látek čl
19 Gravimetrické stanovení zbytku po žíhání NL ČSN EN 872 ( ) Jakost vod Stanovení nerozpuštěných látek Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken P c ČSN EN 1189 ( ) čl. 6 a 7 Jakost vod Stanovení fosforu Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou TNV Jakost vod Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách) ČSN EN ISO ( ) Jakost vod Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) + N-NH 4 ČSN ISO 5664 ( ) Jakost vod Stanovení amonných iontů Odměrná metoda po destilaci ČSN ISO ( ) Jakost vod Stanovení amonných iontů Část 1.: Manuální spektrometrická metoda ČSN ISO ( ) Jakost vod Stanovení amonných iontů Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda ČSN EN ISO ( ) Jakost vod Stanovení ČSN ISO 6778 ( ) N anorg (N-NH 4+ )+(N-NO 2- )+(N-NO 3- ) - N-NO 2 ČSN EN ( ) ČSN EN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí Jakost vod Stanovení amonných iontů potenciometrická metoda Jakost vod Stanovení dusitanů Molekulárně absorpční spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí Jakost vod stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů
20 Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách - N-NO 3 ČSN ISO ( ) Jakost vod Stanovení dusičnanů Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 fluorfenolem ČSN ISO ( ) Jakost vod Stanovení dusičnanů Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou ČSN EN ISO ( ) Jakost vod Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí ČSN EN ISO ( ) Jakost vod stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách AOX ČSN EN 1485 ( ) Jakost vod Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) Hg ČSN EN 1483 ( ) Jakost vod Stanovení kadmia TNV atomovou absorpční spektrometrií Jakost vod Stanovení 33 prvků atomovou emisní ČSN EN ( ) spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) Cd ČSN EN ISO 5961 ( ) ČSN EN ISO ( ) Podrobnosti k uvedeným normám : 2. u stanovení fosforu ČSN EN 1189 ( ) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV , 3. u stanovení CHSKCr podle TNV lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační, 4. u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO ( ) nebo automatizovaná podle ČSN ISO ( ) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO , ČSN ISO a ČSN EN ISO ve znečištěných
21 vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664, 5. u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít i v kombinaci s postupy podle ČSN EN a ČSN EN ISO 13395, 6. u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO , ČSN EN ISO a ČSN EN ISO jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO , který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací, 7. u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 ( ) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen AAS ) a to plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia. 12. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod(ov). O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. Sankce pro producenty odpadních vod Producent odpadních vod odpovídá za škody způsobené porušením podmínek kanalizačního řádu. Při neoprávněném vypouštění OV do veřejné kanalizace je odběratel(producent) povinen provozovateli uhradit ztráty vzniklé tímto neoprávněným vypouštěním. Náhradu této ztráty stanoví provozovatel na základě prokázaných zvýšených nákladů. Tím není dotčeno právo provozovatele veřejné kanalizace na náhradu škody, vzniklé mu zvýšením poplatků za vypouštění OV do vod povrchových, uložením pokuty za nedovolené vod. Sankce může být uložena v případě, že:
22 a)dojde k překročení limitů daných kanalizačním řádem b)bude zjištěno vniknutí látek do kanalizace, které nejsou odpadními vodami c)dojde k porušení ostatních povinností vyplývajících z kanalizačního řádu Producent OV se vystavuje nebezpečí postihu: a)ze strany vodoprávního úřadu, kdy mu bude vyměřena pokuta podle vodního zákona, popř. podle zákona o vodovodech a kanalizacích b)ze strany provozovatele kanalizace a ČOV na základě smluvních ujednání o odvádění OV kanalizací pro veřejnou potřebu a náhrady vzniklé ztráty provozovatele dle zákona o vodovodech a kanalizacích 13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. Zpracovaný Kanalizační řád platný pro kanalizaci v obci Banín, je závazný dokument pro producenty odpadních vod, jejich odpovědné pracovníky, i pro provozovatele kanalizace. Kanalizační řád nabývá platnosti dnem jeho schválení. V Baníně 2013