Source: http://docplayer.cz/7393394-Moravskoslezsky-kraj-odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi-28-rijna-117-702-18-ostrava-zavazne-stanovisko.html
Timestamp: 2018-09-25 14:12:24+00:00
Document Index: 49909322

Matched Legal Cases: ['zákona č. 129', 'zákona č. 201', 'zákona č. 500', 'zákona č. 183', 'zákona č. 100', 'zákona č. 100']

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Závazné stanovisko - PDF
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Závazné stanovisko
Download "MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko"
1 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava *KUMSX01JF6ZP* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95317/2015 Sp. zn.: ŽPZ/20418/2015/Kos V5 Vyřizuje: Ing. Daniel Kostovský Telefon: Fax: Datum: Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 2728/ Ostrava - Moravská Ostrava (písemnost doručována pouze zmocněnci) Závazné stanovisko Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší ), po provedení řízení podle 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ): Právnické osobě Mobis Automotive System Czech s.r.o., sídlem Hyundai 171/2, Nošovice, IČO: , zastoupené právnickou osobou HYUNDAI ENGINEERING CZECH s.r.o., sídlem tř. T. G. Masaryka 1117, Frýdek, Frýdek-Místek, IČO: , zastoupené právnickou osobou TAKENAKA EUROPE GmbH - organizační složka, sídlem Národní 138/10, Praha 1, IČO: , zastoupené právnickou osobou Technoprojekt, a.s., sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: (dále jen žadatel ), vydává souhlasné závazné stanovisko ke stavbě stacionárních zdrojů podle 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší v rámci stavby MOBIS Lamp Shop CZ, umístěných v obci Mošnov, v katastrálním území Mošnov, parcelní čísla: 802/55, 1274/6, 1290/7 a 1332/13: I. Dieselagregát pro sprinklerové čerpadlo stacionární zdroj označený kódem 1.2. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,560 MW t. Stacionární zdroj je typu Clarke JU6H-UF84 a je vybaven pístovým spalovacím motorem typu John Deere 6068 Series. Odpadní plyn je ze stacionárního zdroje vnášen výduchem do vnějšího ovzduší ve výšce 2,0 m nad okolním terénem. Stacionární zdroj slouží jako záložní zdroj energie; II. JANKO KLMOD 37 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,332 MW t. Stacionární zdroj je
2 III. JANKO KLMOD 58 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,861 MW t. Stacionární zdroj je IV. JANKO KLMOD 43 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu V. JANKO KLMOD 43 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu VI. JANKO KLMOD 43 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu VII. JANKO KLMOD 43 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu VIII. JANKO KLMOD 58 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,535 MW t. Stacionární zdroj je IX. JANKO KLMOD 58 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,535 MW t. Stacionární zdroj je X. JANKO KLMOD 37 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,316 MW t. Stacionární zdroj je XI. JANKO KLMOD 37 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,310 MW t. Stacionární zdroj je 2/5
3 XII. JANKO KLMOD 37 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,331 MW t. Stacionární zdroj je XIII. JANKO KLMOD 58 stacionární zdroj označený kódem 1.4. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje je 0,735 MW t. Stacionární zdroj je Jmenovité tepelné příkony stacionárních zdrojů uvedených v bodech II. až XIII. se podle 4 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší nesčítají. XIV. Povrchové úpravy plastových dílů vakuovým nanášením hliníku metalizace - stacionární zdroj označený kódem přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Stacionární zdroj představuje 20 výrobních linek určených pro výrobu určitých částí reflektorů označených jako Bezel/Housing. Odpadní plyn je ze stacionárního zdroje vnášen do vnějšího ovzduší ve výšce 18,6 m nad okolním terénem celkem 10 výduchy, přičemž odpadním plyn vždy ze dvou výrobních linek je odváděn jedním společným ventilátorem do jednoho výduchu. Výstupní hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu je garantována do 5,0 mg/m 3. Stacionární zdroj není vybaven technologií ke snižování emisí; XV. Tryskání před nanesením reflexní vrstvy - stacionární zdroj označený kódem přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Stacionární zdroj představuje tryskání povrchu reaktoplastů plastovým polyamidovým abrazivem ve speciálních kabinách resp. komorách před navazující metalizací realizovanou v samostatném stacionárním zdroji. Odpadní plyn z každé kabiny resp. komory je individuálně odsáván a veden přes samostatný cyklonový odlučovač, kolektor a tkaninový filtr a poté je vracen zpět do pracovního prostředí výrobní haly. Výstupní hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu je garantována do 5,0 mg/m 3 ; XVI. Vstřikovací lisy - stacionární zdroj označený kódem 6.5. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Stacionární zdroj je tvořen 64 vstřikovacími lisy, z toho 52 je určeno pro vstřikování reaktoplastů a 12 pro vstřikování termoplastů. Celková roční projektovaná kapacita stacionárního zdroje je t vstupních surovin ( t reaktoplastů a t termoplastů). Používané reaktoplasty jsou na bázi polyesterové pryskyřice (BMC). Odpadní plyn ze vstřikovacích lisů zpracovávajících reaktoplasty pro výrobu reflektorů je emitován do pracovního prostředí výrobní haly a následně vnášen do vnějšího ovzduší ve výšce 18,6 m nad okolním terénem jedním výduchem. Odpadní plyn ze vstřikovacích lisů zpracovávajících termoplasty pro výrobu ostatních součástí reflektorů je emitován pouze do pracovního prostředí výrobní haly bez následného odvádění do vnějšího ovzduší. Součástí stacionárního zdroje je zařízení pro drcení plastů. Vlastní drtič má uzavřené provedení. Stacionární zdroj není vybaven technologií ke snižování emisí; XVII. Lakování a sušení - stacionární zdroj označený kódem 9.8. přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší. Stacionární zdroj představuje aplikaci nátěrových hmot lakováním v celkem 8 uzavřených kabinách 3/5
4 (2 pro lakování Hard Coat, 2 pro lakování Anti-Fog Coat, 4 pro lakování Reflector Coat). Projektovaná spotřeba organických rozpouštědel je 62,6 t/rok. Odpadní plyny ze 2 kabin pro lakování Hard Coat, ze 2 pro lakování Anti-Fog Coat a ze 4 kabin pro lakování před procesem metalizace jsou odsávány samostatně a následně společným odtahem svedeny do společné technologie ke snižování emisí, kterou je 3-stupňová filtrace v tkaninovém filtru s následným dopalováním v jednotce regenerativní termické oxidace RoxiTHERM s předřazeným koncentrátorem určeným pro koncentraci odpadního plynu z kabin pro lakování Anti-Fog Coat a Reflector Coat. Za technologií ke snižování emisí je odpadní plyn vnášen výduchem do vnějšího ovzduší ve výšce 18,15 m nad okolním terénem. Podmínky tohoto souhlasného závazného stanoviska: I. Pro stacionární zdroje uvedené výše v bodech II. až XIII. bude zajištěno plnění hmotnostní koncentrace oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý ve výši do 80 mg/m 3 (vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 17 %); II. Bude proveden zkušební provoz podle 124 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad obdržel dne podání žadatele. Dnem obdržení tohoto podání bylo u krajského úřadu zahájeno řízení (v souladu s 37 odst. 1 správního řádu) ve věci vydání závazného stanoviska ke stavbě stacionárních zdrojů podle 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Vzhledem k tomu, že žádost nesplňovala všechny náležitosti nutné k vydání závazného stanoviska, krajský úřad výzvou č.j. MSK 98851/2015 ze dne , v souladu s 37 odst. 3 správního řádu, vyzval k doplnění požadovaných podkladů. Požadované podklady byly krajskému úřadu doručeny dne Tímto dnem krajský úřad v řízení pokračoval. Jako podklad pro vydání závazného stanoviska bylo mj. předloženo: Projektová dokumentace pro stavební povolení MOBIS Lamp Shop CZ z 15. května 2015 zpracovaná Technoprojekt, a.s. a materiálové listy vstupních surovin zpracovávaných ve stacionárním zdroji Vstřikovací lisy. Dalším podkladem bylo závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstva životního prostředí č.j.746/580/15,32407/env ze dne podle 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Ze závazného stanoviska pro fázi výstavby nevzešly připomínky, které by bylo nutné zohlednit v podmínkách tohoto závazného stanoviska. Krajský úřad v souladu s 4 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší posoudil, zda s ohledem na uspořádání stacionárních zdrojů ve výše uvedených bodech II. až XIII. se pro účely stanovení celkového tepelného příkonu spalovacích stacionárních zdrojů jmenovité tepelné příkony sčítají či nesčítají a dospěl k závěru, že odvod znečišťujících látek je realizován samostatným komínem, neboť znečišťování společným komínem bez ohledu na počet komínových průduchů není možné, a to s ohledem na uspořádání stacionárních zdrojů a s přihlédnutím k jejich technickému řešení odvodu znečišťujících látek (m.j. s ohledem na běžná technická řešení, účel 4/5
5 využití stacionárních zdrojů, bezpečnost atd.). Krajský úřad dále především posuzuje vliv navrženého technického řešení na kvalitu ovzduší a v této souvislosti shledal, že znečišťování samostatnými komíny nemá horší vliv na úroveň znečištění oproti znečišťování společným komínem. K bodu I. výše uvedených podmínek krajský úřad uvádí: Krajský úřad je povinen podle 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší při vydávání závazného stanoviska a povolení provozu podle 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, vycházet z programu zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č.1 k tomuto zákonu. Podmínka je stanovena v souladu s opatřením MSK_HR 10 uvedeným v Krajském integrovaném programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje (vydaném nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009, aktualizace 2012). K bodu II. výše uvedených podmínek krajský úřad uvádí: Krajský úřad tuto podmínku stanovil za účelem ověření splnění podmínky uvedené v bodu I. výše. Krajský úřad posoudil podání žadatele a na základě výše uvedených podkladů a správních úvah vydal souhlasné závazné stanovisko. Ing. Marek Bruštík vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence Příloha: Projektová dokumentace MOBIS Lamp Shop CZ z 15. května 2015 /Technoprojekt a.s./ 5/5
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Mošnov - MOBIS - EIA Číslo úkolu : 534078 Objednatel : Technoprojekt, a.s. Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE (podle
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001