Source: http://legislacion.derecho.com/real-decreto-1663-2000-sobre-conexion-de-instalaciones-fotovoltaicas-a-la-red-de-baja-tension
Timestamp: 2016-10-25 06:56:51
Document Index: 130918711

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 24']

REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión	REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión Mis Leyes
REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión Estado	:
1663/2000	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE ECONOMÍA	CAPíTULO I Ámbito de aplicación y definicionesArtículo 1. Ámbito de aplicación.Artículo 2. Definiciones.CAPÍTULO II Conexión de las instalaciones fotovoltaicasa la red de baja tensiónArtículo 3. Solicitud.Artículo 4. Determinación de las condiciones técnicas de la conexión.Artículo 5. Celebración del contrato.Artículo 6. Conexión a la red y primera verificación.CAPÍTULO III Condiciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red en baja tensiónArtículo 8. Condiciones técnicas de carácter general.Artículo 9. Condiciones específicas de interconexión.Artículo 10. Medidas y facturación.Artículo 11. Protecciones.Artículo 12. Condiciones de puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas.Artículo 13. Armónicos y compatibilidad electromagnética.Disposición adicional única. Aplicación de normativaDisposición final primera. Carácter básico.Disposición final segunda. Habilitación normativa.Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece los principios de un nuevo modelo de funcionamiento basado en la libre competencia' impulsando también el desarrollo de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial
De acuerdo con ello, el objeto de la presente disposición es efectuar el desarrollo de la Ley 54/1997, mediante el establecimiento de las condiciones administrativas y técnicas básicas de conexión a la red de baja tensión de las instalaciones solares fotovoltaicas teniendo en cuenta sus especiales características y con la finalidad de establecer una regulación específica que permita el desarrollo de esa actividad.
b) Instalaciones fotovoltaicas interconectadas aquellas que normalmente trabajan en paralelo con la red de la empresa distribuidora.
c) Línea y punto de conexión y medida la línea de conexión es la línea eléctrica mediante la cual se conectan las instalaciones fotovoltaicas con un punto de la red de la empresa distribuidora o con la acometida del usuario, denominado punto de conexión y medida.
d) Interruptor automático de la interconexión dispositivo de corte automático sobre el cual actúan las protecciones de la interconexión.
f) Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal es la suma de la potencia de los inversores que intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de funcionamiento.
CAPÍTULO II Conexión de las instalaciones fotovoltaicas
a la red de baja tensión
El titular de la instalación o, en su caso, el que pretenda adquirir esta condición, solicitará a la empresa distribuidora el punto y condiciones técnicas de conexión necesarias para la realización del proyecto o la documentación técnica de la instalación, según corresponda en función de la potencia instalada. La solicitud se acompañará de la siguiente información
e) Características técnicas de la instalación entre las que se incluirá la potencia pico del campo de paneles y potencia nominal de la instalación, descripción, modos de conexión y características del inversor o inversores, y descripción de los dispositivos de protección y elementos de conexión previstos.
1. En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, la empresa distribuidora notificara al solicitante su propuesta relativa a las condiciones de conexión, incluyendo, al menos, los siguientes extremos:
La falta de requerimiento de los datos solicitados en un plazo de quince días a partir de la notificación de su reclamación por parte de la Administración competente, podrá considerarse infracción administrativa, de acuerdo con los artículos 60.1 1 y 6 1 .1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
5. En caso de disconformidad con las condiciones propuestas por la empresa distribuidora, el solicitante podrá, de acuerdo con el artículo 20.2 del Real Decreto 2818/1998, dirigirse a la Administración competente para que ésta proceda a la resolución de la discrepancia estableciendo las condiciones que las partes habrán de respetar. La resolución deberá producirse en el plazo
máximo de tres meses a contar desde que le fuera solicitada.
Si transcurrido dicho plazo persisten las incidencias, la empresa distribuidora podrá proceder a la desconexión de la instalación, dando cuenta de forma inmediata a la Administración competente. En este supuesto, una vez eliminadas las causas que provocan las perturbaciones, para proceder a la conexión de la instalación a la red el titular de la instalación deberá presentar a la empresa eléctrica y a la Administración competente la justificación correspondiente firmada por un técnico competente o un instalador autorizado, según proceda en la que, en su caso, se describirá la revisión efectuada.
CAPÍTULO III Condiciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red en baja tensión
3 Las condiciones de conexión a la red se fijarán en función de la potencia de la instalación fotovoltaica, con objeto de evitar efectos perjudiciales a los usuarios con cargas sensibles.
2 Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica a conectar a la red de distribución es superior a 5 kW, la conexión de la instalación fotovoltaica a la red será trifásica. Dicha conexión se podrá realizar mediante uno o más inversores monofásicos de hasta 5 kW, a las diferentes fases, o directamente un inversor trifásico.
El instalador autorizado sólo podrá abrir los precintos con el consentimiento escrito de la empresa distribuidora. No obstante, en caso de peligro pueden retirarse los precintos sin consentimiento de la empresa eléctrica, siendo en este caso obligatorio informar a la empresa distribuidora con carácter inmediato.
2. La colocación de los contadores y de los equipos de medida y en su caso de los dispositivos de conmutación horaria que se pudieran requerir y las condiciones de seguridad estarán de acuerdo a la MIE BT 0 15.
4. Cuando el titular de la instalación se acoja al modo de facturación que tiene en cuenta el precio final horario medio del mercado de producción de energía eléctrica, definido en el apartado 1 del artículo 24 delReal Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, serán de aplicación el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica, y sus disposiciones de desarrollo.
1 . Interruptor general manual, que será un interruptor magnetotérmico con intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo momento, con objeto de poder realizar la desconexión manual.
2. Interruptor automático diferencia¡, con el fin de proteger a las personas en el caso de derivación de algún elemento de la parte continua de la instalación.
3. Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento.
4. Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz, respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1, 1 y 0,85 Um, respectivamente).
7. Podrán integrarse en el equipo inversor las funciones de protección de máxima y mínima tensión y de máxima y mínima frecuencia y en tal caso las maniobras automáticas de desconexión-conexión serán realizadas por éste. En este caso sólo se precisará disponer adicionalmente de las protecciones de interruptor general manual y de interruptor automático diferencia¡, si se cumplen las siguientes condiciones
d) En caso de que no se utilicen las protecciones precintables para la interconexión de máxima y mínima frecuencia y de máxima y mínima tensión mencionadas en este artículo, el fabricante del inversor deberá certificar
1º Los valores de tara de tensión.
Disposición adicional única. Aplicación de normativa
Las instalaciones fotovoltaicas no vendrán obligadas a cumplir otros requisitos técnicos que los que vengan exigidos por la normativa a que se refiere el ¡párrafo anterior.
El Vicepresidente Segundo M Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía,
septiembre 2000 Cerrar
REAL Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especialResolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en T.M. de Torrecilla de la Abadesa, expte.: AT-30.306Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en T.M. de Torrecilla de la Abadesa, expte.: AT-30.188Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en T.M. de Torrecilla de la Abadesa, expte.: AT-30.462Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en T.M. de Torrecilla de la Abadesa, expte.: AT-30.315Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en T.M. de Torrecilla de la Abadesa, expte.: AT-30.468Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en T.M. de Torrecilla de la Abadesa, expte.: AT-30.463Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en T.M. de Torrecilla de la Abadesa, expte.: AT-30.318Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en T.M. de Torrecilla de la Abadesa, expte.: AT-30.467Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en T.M. de Torrecilla de la Abadesa, expte.: AT-30.317Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en T.M. de Torrecilla de la Abadesa, expte.: AT-30.469Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en el T.M. de Villardefrades, expte. AT-30.330Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en el T.M. de Valoria la Buena, expte.: AT-30.541Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en el T.M. de Valoria la Buena, expte.: AT-30.543Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en el T.M. de Valoria la Buena, expte.: AT-30.545Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación fotovoltaica en el T.M. de Valoria la Buena, expte.: AT-30.538Resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de instalación eléctrica para la evacuación de instalaciones fotovoltaicas, exptes.: AT-29.959ORDEN ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de CanariasREAL Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia	Cerrar PDF
REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión	Trámites