Source: https://www.ensi.ch/fr/2020/02/18/centrale-nucleaire-de-beznau-1-arret-automatique-du-reacteur/
Timestamp: 2020-08-12 22:06:31+00:00
Document Index: 331681310

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Centrale nucléaire de Beznau 1 : arrêt automatique du réacteur du 6 août 2019 » IFSN
Page d'accueil » Evènement » Centrale nucléaire de Beznau 1 : arrêt automatique du réacteur du 6 août 2019
18 février 2020 Evènement, Evènements Beznau, Evènements, Centrale nucléaire de Beznau
Centrale nucléaire de Beznau 1 : arrêt automatique du réacteur
6 août 2019 / 01 h 33
Le 6 août 2019, une panne dans la sous-station de Beznau, qui ne fait pas partie de la centrale nucléaire de Beznau, a entraîné une réduction de la puissance dans les deux tranches de la centrale nucléaire de Beznau. Dans ce cadre, la puissance aurait dû être réduite chaque fois dans un groupe turbo comprenant une turbine et un générateur. Le second groupe turbo aurait dû continuer à être exploité à pleine puissance dans chacune des tranches. Dans la tranche 2, la réduction de puissance s’est passée de façon normale, de sorte qu’aucune autre mesure de protection ne s’est avérée nécessaire. Dans la tranche 1, la réduction de puissance ne s’est pas passée de façon attendue. L’évolution dans le temps de la pression de vapeur mesurée en aval du préchauffeur du groupe turbo n’a pas correspondu à l’évolution visée. Conformément à la conception, il s’en est suivi un arrêt du groupe turbo. Cela a eu pour conséquence indirecte, mais aussi conformément à la conception, un arrêt automatique du réacteur, qui s’est passé normalement.
La centrale nucléaire de Beznau clarifie pourquoi l’évolution de la pression de vapeur mesurée ne correspondait pas à l’évolution visée et vérifie si des ajustements à la logique menant à l’arrêt des turbines sont nécessaires.
L’IFSN considère que les clarifications initiées par la centrale nucléaire de Beznau sont appropriées.