Source: https://docplayer.fi/146970925-Kontrollimittaukset-mikrobinaytteet-ja-voc-ilmanayte.html
Timestamp: 2019-11-15 00:17:26+00:00
Document Index: 11836016

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kontrollimittaukset. Mikrobinäytteet , ja VOC ilmanäyte - PDF
Download "Kontrollimittaukset. Mikrobinäytteet , ja VOC ilmanäyte"
Aili Elsa Pakarinen
1 1(7) Kontrollimittaukset, mikrobit ja VOC Sepänkatu 2, Turku Kontrollimittaukset Mikrobinäytteet , ja VOC ilmanäyte Sepänkadun koulu Sepänkatu 2, Turku Tutkimusselosteen päiväys Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A Vantaa Y-tunnus
2 2(7) Kontrollimittaukset, mikrobit ja VOC Sepänkatu 2, Turku 1. LÄHTÖTIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos Janne Virtanen Linnankatu 90 E Turku Kohde: Koulurakennus Sepänkatu Turku Laatija: Raksystems Insinööritoimisto Oy Jari Marttinen, RKM, Rakennusterveysasiantuntija RTA (VTT-C ) Kärsämäentie Turku Kohteen kuvaus: Kohteena on kiviainesrakenteinen koulurakennus. Tehtävä: Jatkotutkimukset päivätyn kontrollitutkimusraportin toimenpidesuositusten perusteella. Aika: Materiaalinäytteiden otot , ja sekä VOCilmanäytteenotto Näytteiden ottajat: Jari Marttinen, rkm, rakennusterveysasiantuntija RTA (VTT-C ) Raksystems Insinööritoimisto Oy. Mikko Piippo, RI, rakennustekninen asiantuntija Raksystems Insinööritoimisto Oy Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A Vantaa Y-tunnus
3 3(7) Kontrollimittaukset, mikrobit ja VOC Sepänkatu 2, Turku KOHTEESSA OTETUT NÄYTEET: Materiaalinäytteet mikrobitutkimuksiin: Materiaalinäytteet otettiin tiloista 101 ruokala, 116, 140/145 auditorio, 201 käytävä, 201 A, 201 B, 205, 301 A, 301 B ja 304. Näytteiden lukumäärä yhteensä 19 kpl. Näytteidenottokohdat on merkitty pohjapiirustuksiin, liite 1. Materiaalinäytteiden analyysivastausten perusteella näytteissä M-3, M-4 ja M-7 oli mikrobikasvustoa. Lisäksi näytteessä M-1 havaittiin pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Muissa näytteissä ei ollut mikrobikasvustoa. Välipohjanäytteissä B1-B4 ei havaittu mikrobikasvustoa. Mikrobitutkimusten testausselosteet ovat tämän lausunnon liitteinä 2, 3 ja 4. Materiaalinäyte M-1 Näytteessä M-1 (huone 304), seinän kipsilevyn pintapaperia, esiintyi pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Näyte otettiin vesipisteen läheisyydestä, lavuaarin viemäröintiputken vierestä. Puunkosteusmittauksen mukaan viereinen jalkalista oli kuiva, n. 7-paino-%. Materiaalinäytteen M-1 ottokohta. Materiaalinäyte M-1 ja jalkalistan kosteus-%. Materiaalinäyte M-3 Materiaalinäyte M-3 on huoneen 301 A vesipisteen alta, kuparisten vesijohtojen eristepaperia. Materiaalinäytteessä oli jälkiä kastumisesta. Materiaalinäytteen M-3 ottokohta. Materiaalinäyte M-3. Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A Vantaa Y-tunnus
4 4(7) Kontrollimittaukset, mikrobit ja VOC Sepänkatu 2, Turku Mikrobianalyysin mukaan näytteen kokonaisbakteeripitoisuus pmy/g ylitti Valviran ohjeen 8/2016 toimenpiderajan pmy/g. Näytteessä esiintyi bakteerikasvustoa. Näytteessä ei ollut kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. Materiaalin korkea bakteeripitoisuus voi johtua myös materiaalin likaisuudesta. Materiaalinäyte M-4 Materiaalinäyte M-4 on huoneen 301 A ikkunan alakarmin sisäpinnan puulastua. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus ( pmy/g) ylitti Valviran ohjeen 8/2016 toimenpiderajan pmy/g. Näytteessä ei havaittu aktinomykeettejä. Näytteen sienipitoisuus ( pmy/g) ylitti toimenpiderajan pmy/g. Näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. Materiaalinäytteen M-4 ottokohta. Materiaalinäyte M-4. Materiaalinäyte M-7 Materiaalinäyte M-7 on huoneen 201 A vesipisteen alta seinän kipsilevyn pintapaperia. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus ( pmy/g) ylitti Valviran ohjeen 8/2016 toimenpiderajan pmy/g. Materiaalin korkea bakteeripitoisuus voi johtua myös materiaalin likaisuudesta. Näytteessä ei havaittu aktinomykeettejä. Näytteen sienipitoisuus ( pmy/g) ylitti toimenpiderajan pmy/g. Näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. Materiaalinäytteen M-7 ottokohta. Materiaalinäyte M-7. Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A Vantaa Y-tunnus
5 5(7) Kontrollimittaukset, mikrobit ja VOC Sepänkatu 2, Turku Materiaalinäytteiden oton yhteydessä tehtiin kertaluonteisia paine-eromittauksia ulko- ja sisäilman välillä. Alla olevassa taulukossa hetkellisen mittauksen paine-erot eri huoneissa. Huone Paine-ero Pa 301 A -0,2 +4,5 301 B -8,0 +0,3 201 A -0,4-1,2 201 B -4,5-6, ,5-5, ,2-15,4 Ruokala -1,0-6,7 Huoneessa 116 oli hetkellisen paine-eromittauksen perusteella huomattava alipaine. Materiaalinäytteiden oton ja paine-eromittausten yhteydessä havaittiin ikkunoiden puuosissa puuja maalipintojen vaurioita (tilat 301 A, 301 B) sekä mm. huoneen 201 B sisäpokissa, epätiiveyksiä. VOC-ilmanäyte: VOC-ilmanäyte (1 kpl) otettiin moottorilaboratoriosta. Näytteenotto suoritettiin VOC -näytteenottoohjeiden (Mikrobioni Oy) mukaisesti ja näyte toimitettiin Mikrobioni Oy:n laboratorioon tutkimuksiin. Keräysaika oli 46 min. ja näytteenottokorkeus 150 cm. Tulosraportti on liitteenä 5. Käytetyt tutkimus- ja mittalaitteet: Tenax TA -adsorbenttiputket (ISO standardi) VOC keräyspumppu, Mikrobioni Oy Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden toimenpideraja on 400 µg/ m 3. (STM Asumisterveysasetus) Yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 50 µg/ m 3. Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, seuraavien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden huoneilman tolueenivasteella lasketut pitoisuuden toimenpiderajat ovat: Yhdiste Toimenpideraja 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidiodi di-isobytyraatti (TXIB) 10 µg/ m 3 2-etyyli-1-heksanoli (2-EH) 10 µg/ m 3 Naftaleeni ei saa esiintyä hajua 10 µg/ m 3 Styreeni 40 µg/ m 3 Kohteessa otetun VOC -ilmanäytteen analyysituloksen perusteella TVOC tulos ei ylitä asumisterveysasetuksessa määriteltyä toimenpiderajaa 400 µg/ m 3. Myös yksittäisten yhdisteiden osalla ei ollut toimenpiderajan ylityksiä. Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A Vantaa Y-tunnus
6 6(7) Kontrollimittaukset, mikrobit ja VOC Sepänkatu 2, Turku JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Materiaalinäytteet Materiaalinäytteissä, joissa oli mikrobikasvustoa, ovat sijainniltaan lähellä vesipisteitä (näytteet M-3 ja M-7) ja ikkunan alakarmissa (näyte M-4). Mikrobivaurioituneet materiaalit ovat suorassa ilmayhteydessä sisäilmaan, joten vaurioituneet rakenteet suositellaan korjattavan erillisen korjaustyöselityksen mukaan. Myös muut ikkunat, joissa havaittiin sisäpuolelta vaurioita, suositellaan korjattavan samalla tavalla erillisen korjaustyöselityksen mukaisesti. Luokan 304 (näyte M-1) vesipisteen näytekohta suositellaan myös korjattavan. Luokan 304 lattian koroke poistetaan korokkeen alustan kunnon tarkistusta varten, jonka jälkeen koroke uusitaan tarpeen mukaan. Paine-erot Huoneiden suuret alipaineet ulkoilmaan verrattuna voivat ikkunoiden sisäpokien epätiiveyksien (tiivistevuodot) kautta tuoda ikkunoiden sisä- ja ulkopokan välisestä välitilasta epäpuhtauksia sisäilmaan, mikäli korvausilma ei ole muuten riittävä esim. raitisilmaventtiilien kautta. Ikkunapokien välitila on yhteydessä ulkoilmaan. Paine-eroa tulee seurata ja tarvittaessa säätää ilmanvaihtoa. Ikkunat tiivistetään tarpeen mukaan korjaustöiden jälkeen. VOC-ilmanäyte Moottorilaboratoriosta otetussa VOC-ilmanäytteessä ei ollut toimenpiderajan ylittäviä TVOC-arvoja. Yksittäisten yhdisteiden osalla ei ollut myöskään toimenpiderajan ylittäviä arvoja. Näytteenottotilassa oli kuitenkin polttonesteisiin / öljyyn viittaavaa hajua. Tilan ja koulurakennuksen välisessä seinässä havaittiin sähköjohtojen läpivientejä, joiden kautta on mahdollista levitä hajuja koulurakennuksen puolelle riippuen tilojen välisestä paineerosta. Moottorilaboratorion ja koulutilan väliset läpiviennit tulisi tiivistää ilmatiiviiksi ja tiivistysten jälkeen suorittaa merkkiainekaasututkimus tiivistystyön laadunvarmistuksena. Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A Vantaa Y-tunnus
7 7(7) Kontrollimittaukset, mikrobit ja VOC Sepänkatu 2, Turku Turku RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY Jari Marttinen Rakennusterveysasiantuntija RTA Kärsämäentie Turku p Liitteet: 1. Pohjapiirustukset näytteenottokohtineen 2. Testausseloste materiaalinäytteen laimennossarjaviljelystä, , Turun Yliopisto, Aerobiologian yksikkö 3. Testausseloste materiaalinäytteen laimennossarjaviljelystä, , Turun Yliopisto, Aerobiologian yksikkö 4. Testausseloste materiaalinäytteen laimennossarjaviljelystä, , Turun Yliopisto, Aerobiologian yksikkö 5. Sisäilma VOC, testausseloste, , Mikrobioni Oy Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A Vantaa Y-tunnus
12 TESTAUSSELOSTE materiaalinäytteen laimennussarjaviljely 1/20 (liite 2 s.) PC-pohja: Pessi, 11/2018 Tunniste: Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Raksystems Insinööritoimisto Oy Vetotie 3 A, Vantaa Raksystems sähköinen laskutus Selosteen sisältö: rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely 15 kpl Tiedot näytteenotosta: Kohde: Sepänkatu 2, Turku Näytteenottaja: Jari P. Marttinen Näytteenottopvm , näytteet saapuneet Näytteet: Lab. tunniste M-1. Huone 304 (kipsilevy, pintapaperi) Bh828 M-2. Huone 304 (puulastua) Bh829 M-3. Huone 301 A (paperia) Bh830 M-4. Huone 301 A (puulastua) Bh831 M-5. Huone 301 B (laasti) Bh832 M-6. Huone 301 B (puulastua) Bh833 M-7. Huone 201 A (kipsilevyn pintapaperi) Bh834 M-8. Huone 201 A (tasoite + maali) Bh835 M-9. Huone 201 B (puuta) Bh836 M-10. Huone 201 B (tasoite + maali) Bh837 M-11. Huone 205 (laastia) Bh838 M-12. Huone 205 (laastia) Bh839 M-13. Ruokala (puuta) Bh840 M-14. Ruokala (puuta) Bh841 M-15. Huone 116 (laastia) Bh842 Analyysi: Menetelmä: Viljelypvm: Analysoijat: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus. Rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely. Näytteen analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira, ohje 8/2016) ja Asumisterveysoppaan (2009) ohjeistusta. Mikrobien viljelyyn perustuva menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Tulos ilmoitetaan pmy/g (pmy, pesäkkeen muodostava yksikkö). Jos havaittua lajistoa ei voida ilmoittaa tarkkana pitoisuutena, esitetään se joko arvioituna pitoisuutena (>) tai havaintona (+). Menetelmän tarkempi kuvaus on liitteessä /Sanna Vuorikoski, Kirsi Mäkiranta Raisa Ilmanen, Kirsi Mäkiranta, Anna Puisto, Sanna Pätsi
13 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: Näyte M-1. Huone 304 (kipsilevy, pintapaperi) Havaintoraja: 68 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) 2/20 (liite 2 s.) Bh828 pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): 680 Homesienet: Phoma * 270 Stachybotrys * 140 Chaetomium * 68 Penicillium 68 Hiivasienet: 68 Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 68 Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): 270 Homesienet: Phoma * 68 Hiivasienet: 200 * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti pmy/g. Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g), mutta näytteessä esiintyi pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Usean indikaattorin esiintyminen pieninä pitoisuuksina saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon. Näytekohtaiset huomiot Lajistosta on erityisesti huomioitava Stachybotrys -suvun esiintyminen. Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää. Stachybotrys -hometta havaittiin myös laboratorion sisäisessä suoraviljelykontrollissa.
14 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: Näyte M-2. Huone 304 (puulastua) Havaintoraja: 43 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) 3/20 (liite 2 s.) Bh829 pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 210 Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): 260 Homesienet: Penicillium 210 Torulomyces 43 Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): 170 Homesienet: Penicillium 130 Aspergillus ryhmä Usti * 43 * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti pmy/g. Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) eikä näytteessä esiintynyt merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Näytekohtaiset huomiot Laboratorion sisäisessä suoraviljelykontrollissa havaittiin Stachybotrys - hometta. Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky joten käytetty menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.
15 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 4/20 (liite 2 s.) Bh830 Näyte M-3. Huone 301 A (paperia) Havaintoraja: 110 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): - Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): - * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus ylitti pmy/g. Materiaalin suuri bakteeripitoisuus voi johtua myös materiaalin likaisuudesta, joten ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta. Korkea muiden bakteerien pitoisuus saattoi estää aktinomykeettien kasvua tai havaitsemista käytetyllä menetelmällä. Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteessä esiintyy bakteerikasvustoa. Näytekohtaiset huomiot Näytemateriaalissa oli jälkiä kastumisesta. Laboratorion sisäisessä suoraviljelykontrollissa havaittiin Stachybotrys - hometta. Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.
16 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 5/20 (liite 2 s.) Bh831 Näyte M-4. Huone 301 A (puulastua) Havaintoraja: 45 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: ei havaittu Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): Homesienet: Phoma * Exophiala * Penicillium Acremonium * Aureobasidium Alternaria + Ulocladium * + Hiivasienet: Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): Homesienet: Phoma * Penicillium Exophiala * Aureobasidium Cladosporium + Eurotium * + Hiivasienet: * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus ylitti pmy/g. Näytteen sienipitoisuus ylitti mittausepävarmuus huomioiden selkeästi pmy/g ja näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. Näytteessä on mikrobikasvusto (sieni- ja bakteerikasvusto).
17 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 6/20 (liite 2 s.) Bh832 Näyte M-5. Huone 301 B (laasti) Havaintoraja: 45 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): - Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): - * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.
18 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 7/20 (liite 2 s.) Bh833 Näyte M-6. Huone 301 B (puulastua) Havaintoraja: 68 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): - Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): 140 Homesienet: Penicillium 140 * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) ja sienilajisto oli tavanomainen.
19 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 8/20 (liite 2 s.) Bh834 Näyte M-7. Huone 201 A (kipsilevyn pintapaperi) Havaintoraja: 90 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: ei havaittu Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): Homesienet: Alternaria + Stachybotrys * + Hiivasienet: Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): Homesienet: Penicillium + Hiivasienet: * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus ylitti pmy/g. Materiaalin suuri bakteeripitoisuus voi johtua myös materiaalin likaisuudesta, joten ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta. Korkea muiden bakteerien pitoisuus saattoi estää aktinomykeettien kasvua tai havaitsemista käytetyllä menetelmällä. Näytteen sienipitoisuus ylitti selkeästi pmy/g ja näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. Näytteessä on mikrobikasvusto (sieni- ja bakteerikasvusto). Näytekohtaiset huomiot Lajistosta on erityisesti huomioitava Stachybotrys -suvun esiintyminen. Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.
20 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 9/20 (liite 2 s.) Bh835 Näyte M-8. Huone 201 A (tasoite + maali) Havaintoraja: 45 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: 90 Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): 90 Homesienet: Aspergillus sp. 45 Hiivasienet: 45 Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): - * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteessä ei havaittu merkittäviä määriä aktinomykeettejä. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti pmy/g. Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) ja sienilajisto oli tavanomainen.
21 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 10/20 (liite 2 s.) Bh836 Näyte M-9. Huone 201 B (puuta) Havaintoraja: 68 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): 140 Homesienet: Aspergillus ryhmä Usti * 68 Stachybotrys * 68 Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): 68 Homesienet: Penicillium 68 * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti pmy/g. Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) eikä näytteessä esiintynyt merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Näytekohtaiset huomiot Lajistosta on erityisesti huomioitava Stachybotrys -suvun esiintyminen. Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää. Stachybotrys -hometta havaittiin myös laboratorion sisäisessä suoraviljelykontrollissa.
22 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 11/20 (liite 2 s.) Bh837 Näyte M-10. Huone 201 B (tasoite + maali) Havaintoraja: 45 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: 90 Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): 140 Homesienet: Aspergillus sp. 45 Penicillium 45 Hiivasienet: 45 Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): 180 (1 Homesienet: Aspergillus ryhmä Restricti * 140 Penicillium 45 * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteessä ei havaittu merkittäviä määriä aktinomykeettejä. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti pmy/g. Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) eikä näytteessä esiintynyt merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa.
23 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 12/20 (liite 2 s.) Bh838 Näyte M-11. Huone 205 (laastia) Havaintoraja: 45 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): - Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): - * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan. Näytekohtaiset huomiot Laboratorion sisäisessä suoraviljelykontrollissa havaittiin Stachybotrys - hometta. Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.
24 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 13/20 (liite 2 s.) Bh839 Näyte M-12. Huone 205 (laastia) Havaintoraja: 45 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): 45 Hiivasienet: 45 Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): - * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) ja sienilajisto oli tavanomainen.
25 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 14/20 (liite 2 s.) Bh840 Näyte M-13. Ruokala (puuta) Havaintoraja: 68 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 200 Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): - Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): - * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti pmy/g. Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan. Näytekohtaiset huomiot Laboratorion sisäisessä suoraviljelykontrollissa havaittiin Stachybotrys - hometta. Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.
26 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 15/20 (liite 2 s.) Bh841 Näyte M-14. Ruokala (puuta) Havaintoraja: 68 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): 610 Homesienet: Penicillium 610 Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): 610 Homesienet: Penicillium 610 * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti pmy/g. Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) ja sienilajisto oli tavanomainen. Näytekohtaiset huomiot Laboratorion sisäisessä suoraviljelykontrollissa havaittiin Stachybotrys - hometta. Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.
27 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 16/20 (liite 2 s.) Bh842 Näyte M-15. Huone 116 (laastia) Havaintoraja: 45 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: 140 Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): 45 Homesienet: Penicillium 45 Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): 45 Homesienet: Penicillium 45 * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteessä ei havaittu merkittäviä määriä aktinomykeettejä. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) ja sienilajisto oli tavanomainen.
28 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb 17/20 (liite 2 s.) Lausunto Yhteenveto tuloksista Näyte /Lab.tunniste Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin M-1. /Bh828 M-2. /Bh829 M-3. /Bh830 M-4. /Bh831 M-5. /Bh832 M-6. /Bh833 M-7. /Bh834 M-8. /Bh835 M-9. /Bh836 M-10. /Bh837 M-11. /Bh838 M-12. /Bh839 M-13. /Bh840 M-14. /Bh841 M-15. /Bh842 Näytteessä on mikrobikasvusto (bakteerikasvusto). Näytteessä on mikrobikasvusto. Näytteessä on mikrobikasvusto. Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. Toimenpideraja ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle mikrobikasvulle. (STM:n asetus 545/2015) Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015) Raporttikokonaisuudessa on viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa (sieni- tai aktinomykeettikasvusto) osoittanut näyte / näytteitä. Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valviran ohje 8/2016).
29 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb 18/20 (liite 2 s.) Rajaus: Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja. Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä (Valviran ohje 8/2016). Huomioitavaa Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa. Menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Turussa Sirkku Häkkilä FM, rakennusterveysasiantuntija, projektitutkija Kirsi Mäkiranta FM, projektitutkija
30 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Analyysiraportin liiteosa, 2 sivua RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ANALYYSISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTAPERIAATTEET MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus. Näytteen analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valviran ohje 8/2016) sekä Asumisterveysoppaan (2009) ohjeisiin. Mikrobipitoisuus todetaan mikrobien laimennusviljelyllä ja lajisto tunnistetaan viljelmästä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmä selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset mikrobit. Tulosten tulkinta perustuu sekä mikrobien kokonaispitoisuuden että lajiston tarkasteluun. Laimennusviljely Viljelyyn perustuvaan pitoisuuden määritykseen liittyy sienien osalta suku/lajitason tunnistus. Bakteereista tyypitetään ryhmänä aktinomykeetit eli sädesienet. Näytteeseen lisätään laimennusliuosta ja näytesuspensiosta tehdään laimennussarja. Kustakin laimennoksesta viljellään 2 rinnakkaista toistoa. Tulos ilmoitetaan pmy/g (pesäkkeen muodostava yksikkö, englanniksi cfu; colony forming unit). Muissa kuin pitoisuuden laskemiseen käytetyissä maljoissa havaitut sienisuvut ja -lajit esitetään havaintona +. Jos havaittua lajistoa ei voida ilmoittaa tarkkana pitoisuutena, esitetään se joko arvioituna pitoisuutena > tai havaintona +. Kasvualustat ja -olosuhteet (Asumisterveysopas 2009, Valviran ohje 8/2016): Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 C. Kasvatusajat: pesäkelaskenta 7 vrk, sienimääritys 7 14 vrk sekä aktinomykeettien tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus keskeyttää. Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat Kasvualusta ja lyhenne Tryptoni-hiivauuteglukoosialusta, THG 2 % mallasuute- alusta, M2 Dikloranglyseroli-18- alusta, DG-18 Alustalla kasvavat mikrobit aktinomykeetit ja muut bakteerit mesofiiliset sienet; hiiva- ja homesienet, basidiomykeetit kserofiiliset sienet, jotka kasvavat muita sieniä kuivemmissa olosuhteissa; materiaalin vesiaktiivisuusvaatimus on a w = Suoramikroskopointi lisäanalyysinä Jos rakennusmateriaalinäytteen sienipitoisuus on alle määritysrajan tai näytteessä havaitaan vain yksittäisiä pesäkkeitä, kyseessä voi olla vaurioitumaton näyte tai kuivunut kasvusto. Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin voidaan mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen kasvuston esiintyminen. Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä tilauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin värimuutosalueelta tai satunnaisesti valituista kohdista tehdyiltä preparaateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sienirihmasto viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä. Menetelmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja. TULKINNAN PERUSTEET Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovellettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski. Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016) Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun näytteen sienipitoisuus on vähintään pmy/g tai aktinomykeettipitoisuus 3000 pmy/g. Tulkinnassa huomioidaan näytekohtainen mittausepävarmuus. Pienempien sienipitoisuuksien ( pmy/g) katsotaan viittaavan mikrobikasvustoon, mikäli näytteessä havaitaan kosteus- ja homevaurioon viittaavia kosteusvaurioindikaattoreita (taulukko 2) tai sienilajisto on epätavallisen yksipuolinen. Löydöksen viitatessa mikrobikasvustoon, mikrobikasvuston mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Usean indikaattorin esiintyminen pieninä pitoisuuksina saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon. Näytteen kohonnut bakteeripitoisuus pmy/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Pelkkä suuri bakteeripitoisuus (muut kuin aktinomykeetit) voi johtua myös materiaalin likaisuudesta, joten ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta.
31 Sepänkatu2_laim_RAKS_ xlsb Analyysiraportin liiteosa, 2 sivua Näytekohtaisessa tulosten tulkinnassa otetaan huomioon menetelmän tekninen mittausepävarmuus ja muut tuloksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Epävarmuutta lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa. Kosteusvauriota indikoiva lajisto Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. Näytekohtaisessa tulkinnassa on voitu lisäksi mainita mahdollinen muu poikkeava lajisto. Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. Kosteusvaurioindikaattorimikrobit Bakteerit: aktinomykeetit Homesienet: Acremonium Aspergillus fumigatus Aspergillus ochraceus ryhmä A. ochraceus, ryhmän mikroskooppisesti samankaltaiset lajit Aspergillus Restricti ryhmä sisältäen A.penicillioides sekä A. restrictus - lajit Aspergillus sydowii Aspergillus terreus Aspergillus Usti ryhmä A.ustus sekä ryhmän mikroskooppisesti samankaltaiset lajit Aspergillus versicolor Chaetomium sekä suvuton muoto Botryotrichum Engyodontium Eurotium Exophiala Fusarium Geomyces Oidiodendron Phialophora sensu lato useita aiemmin sukuun Phialophora kuuluvia lajeja Scopulariopsis Sphaeropsidales ryhmä; erikseen suku Phoma Stachybotrys Trichoderma Tritirachium Ulocladium Wallemia Hiivasienet: Sporobolomyces Rajaukset Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikkakäytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon tai toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida sulkea pois tulosten tulkinnasta. Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä. Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennusteknisesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin, kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja (esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava. Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia. Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa. Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia. Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huomioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobikasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet, jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja määrään. LISÄTIETOA Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvauriokuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten yleisperiaatteista. Ympäristöministeriön koordinoiman Kosteus- ja hometalkoot toimintaohjelman sivustolla on käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouksesta ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten jälkeen (hometalkoot.fi/guides). VIITTEET Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveysministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys-lehti, Pori ss. Pitkäranta, M. (toim) Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas 2016). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi) Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.
32 TESTAUSSELOSTE materiaalinäytteen laimennussarjaviljely 1/6 (liite 2 s.) PC-pohja: Pessi, 11/2018 Tunniste: Sepänkatu 2_laim_RAKS_ xlsb Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Raksystems Insinööritoimisto Oy Vetotie 3 A, Vantaa Raksystems verkkolaskutus, viite: Sepänkatu 2, Turku Selosteen sisältö: rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely 2 kpl Tiedot näytteenotosta: Kohde: Sepänkatu 2, Turku Näytteenottaja: Jari P. Marttinen Näytteenottopvm , näytteet saapuneet Näytteet: Lab. tunniste B1. Ruokalan lattia (betoni) Bh960 B2. 2. krs 201 (betoni) Bh961 Analyysi: Menetelmä: Viljelypvm: Analysoijat: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus. Rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely. Näytteen analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira, ohje 8/2016) ja Asumisterveysoppaan (2009) ohjeistusta. Mikrobien viljelyyn perustuva menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Tulos ilmoitetaan pmy/g (pmy, pesäkkeen muodostava yksikkö). Jos havaittua lajistoa ei voida ilmoittaa tarkkana pitoisuutena, esitetään se joko arvioituna pitoisuutena (>) tai havaintona (+). Menetelmän tarkempi kuvaus on liitteessä /Sanna Vuorikoski, Raisa Ilmanen Sirkku Häkkilä, Raisa Ilmanen, Marika Viljanen
33 Sepänkatu 2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 2/6 (liite 2 s.) Bh960 Näyte B1. Ruokalan lattia (betoni) Havaintoraja: 45 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): - Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): - * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.
34 Sepänkatu 2_laim_RAKS_ xlsb Tulokset: 3/6 (liite 2 s.) Bh961 Näyte B2. 2. krs 201 (betoni) Havaintoraja: 45 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 45 Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): - Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): - * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti pmy/g. Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.
35 Sepänkatu 2_laim_RAKS_ xlsb 4/6 (liite 2 s.) Lausunto Yhteenveto tuloksista Näyte /Lab.tunniste Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin B1. /Bh960 B2. /Bh961 Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. Toimenpideraja ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle mikrobikasvulle. (STM:n asetus 545/2015) Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015) Rajaus: Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja. Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä (Valviran ohje 8/2016). Huomioitavaa Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa. Menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Turussa Sirkku Häkkilä FM, rakennusterveysasiantuntija, projektitutkija Kirsi Mäkiranta FM, projektitutkija
36 Sepänkatu 2_laim_RAKS_ xlsb Analyysiraportin liiteosa, 2 sivua RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ANALYYSISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTAPERIAATTEET MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus. Näytteen analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valviran ohje 8/2016) sekä Asumisterveysoppaan (2009) ohjeisiin. Mikrobipitoisuus todetaan mikrobien laimennusviljelyllä ja lajisto tunnistetaan viljelmästä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmä selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset mikrobit. Tulosten tulkinta perustuu sekä mikrobien kokonaispitoisuuden että lajiston tarkasteluun. Laimennusviljely Viljelyyn perustuvaan pitoisuuden määritykseen liittyy sienien osalta suku/lajitason tunnistus. Bakteereista tyypitetään ryhmänä aktinomykeetit eli sädesienet. Näytteeseen lisätään laimennusliuosta ja näytesuspensiosta tehdään laimennussarja. Kustakin laimennoksesta viljellään 2 rinnakkaista toistoa. Tulos ilmoitetaan pmy/g (pesäkkeen muodostava yksikkö, englanniksi cfu; colony forming unit). Muissa kuin pitoisuuden laskemiseen käytetyissä maljoissa havaitut sienisuvut ja -lajit esitetään havaintona +. Jos havaittua lajistoa ei voida ilmoittaa tarkkana pitoisuutena, esitetään se joko arvioituna pitoisuutena > tai havaintona +. Kasvualustat ja -olosuhteet (Asumisterveysopas 2009, Valviran ohje 8/2016): Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 C. Kasvatusajat: pesäkelaskenta 7 vrk, sienimääritys 7 14 vrk sekä aktinomykeettien tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus keskeyttää. Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat Kasvualusta ja lyhenne Tryptoni-hiivauuteglukoosialusta, THG 2 % mallasuute- alusta, M2 Dikloranglyseroli-18- alusta, DG-18 Alustalla kasvavat mikrobit aktinomykeetit ja muut bakteerit mesofiiliset sienet; hiiva- ja homesienet, basidiomykeetit kserofiiliset sienet, jotka kasvavat muita sieniä kuivemmissa olosuhteissa; materiaalin vesiaktiivisuusvaatimus on a w = Suoramikroskopointi lisäanalyysinä Jos rakennusmateriaalinäytteen sienipitoisuus on alle määritysrajan tai näytteessä havaitaan vain yksittäisiä pesäkkeitä, kyseessä voi olla vaurioitumaton näyte tai kuivunut kasvusto. Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin voidaan mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen kasvuston esiintyminen. Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä tilauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin värimuutosalueelta tai satunnaisesti valituista kohdista tehdyiltä preparaateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sienirihmasto viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä. Menetelmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja. TULKINNAN PERUSTEET Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovellettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski. Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016) Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun näytteen sienipitoisuus on vähintään pmy/g tai aktinomykeettipitoisuus 3000 pmy/g. Tulkinnassa huomioidaan näytekohtainen mittausepävarmuus. Pienempien sienipitoisuuksien ( pmy/g) katsotaan viittaavan mikrobikasvustoon, mikäli näytteessä havaitaan kosteus- ja homevaurioon viittaavia kosteusvaurioindikaattoreita (taulukko 2) tai sienilajisto on epätavallisen yksipuolinen. Löydöksen viitatessa mikrobikasvustoon, mikrobikasvuston mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Usean indikaattorin esiintyminen pieninä pitoisuuksina saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon. Näytteen kohonnut bakteeripitoisuus pmy/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Pelkkä suuri bakteeripitoisuus (muut kuin aktinomykeetit) voi johtua myös materiaalin likaisuudesta, joten ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta.
37 Sepänkatu 2_laim_RAKS_ xlsb Analyysiraportin liiteosa, 2 sivua Näytekohtaisessa tulosten tulkinnassa otetaan huomioon menetelmän tekninen mittausepävarmuus ja muut tuloksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Epävarmuutta lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa. Kosteusvauriota indikoiva lajisto Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. Näytekohtaisessa tulkinnassa on voitu lisäksi mainita mahdollinen muu poikkeava lajisto. Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. Kosteusvaurioindikaattorimikrobit Bakteerit: aktinomykeetit Homesienet: Acremonium Aspergillus fumigatus Aspergillus ochraceus ryhmä A. ochraceus, ryhmän mikroskooppisesti samankaltaiset lajit Aspergillus Restricti ryhmä sisältäen A.penicillioides sekä A. restrictus - lajit Aspergillus sydowii Aspergillus terreus Aspergillus Usti ryhmä A.ustus sekä ryhmän mikroskooppisesti samankaltaiset lajit Aspergillus versicolor Chaetomium sekä suvuton muoto Botryotrichum Engyodontium Eurotium Exophiala Fusarium Geomyces Oidiodendron Phialophora sensu lato useita aiemmin sukuun Phialophora kuuluvia lajeja Scopulariopsis Sphaeropsidales ryhmä; erikseen suku Phoma Stachybotrys Trichoderma Tritirachium Ulocladium Wallemia Hiivasienet: Sporobolomyces Rajaukset Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikkakäytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon tai toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida sulkea pois tulosten tulkinnasta. Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä. Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennusteknisesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin, kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja (esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava. Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia. Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa. Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia. Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huomioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobikasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet, jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja määrään. LISÄTIETOA Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvauriokuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten yleisperiaatteista. Ympäristöministeriön koordinoiman Kosteus- ja hometalkoot toimintaohjelman sivustolla on käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouksesta ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten jälkeen (hometalkoot.fi/guides). VIITTEET Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveysministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys-lehti, Pori ss. Pitkäranta, M. (toim) Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas 2016). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi) Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.
38 TESTAUSSELOSTE materiaalinäytteen laimennussarjaviljely 1/6 (liite 2 s.) PC-pohja: Pessi, 11/2018 Tunniste: Sepänkatu2_LAIM_Raks_ xlsb Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Raksystems insinööritoimisto Oy/ Jari P. Marttinen Vetotie 3A, Vantaa verkkolaskuna Selosteen sisältö: rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely 2 kpl Tiedot näytteenotosta: Kohde: Sepänkatu 2, Turku Näytteenottaja: Mikko Piippo Näytteenottopvm , näytteet saapuneet Näytteet: Lab. tunniste B3. Huone 2OT lattia (betoni) Bi123 B4. Huone 140/145 auditorio (betoni) Bi124 Analyysi: Menetelmä: Viljelypvm: Analysoijat: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus. Rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely. Näytteen analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira, ohje 8/2016) ja Asumisterveysoppaan (2009) ohjeistusta. Mikrobien viljelyyn perustuva menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Tulos ilmoitetaan pmy/g (pmy, pesäkkeen muodostava yksikkö). Jos havaittua lajistoa ei voida ilmoittaa tarkkana pitoisuutena, esitetään se joko arvioituna pitoisuutena (>) tai havaintona (+). Menetelmän tarkempi kuvaus on liitteessä /Tuija Häkkilä, Anna Puisto Marika Viljanen
39 Sepänkatu2_LAIM_Raks_ xlsb Tulokset: Näyte B3. Huone 2OT lattia (betoni) Havaintoraja: 45 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g 2/6 (liite 2 s.) Bi123 Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 45 Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti pmy/g. Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan. Näytekohtaiset huomiot Näytemateriaalissa vihertävä värimuutos.
40 Sepänkatu2_LAIM_Raks_ xlsb Tulokset: 3/6 (liite 2 s.) Bi124 Näyte B4. Huone 140/145 auditorio (betoni) Havaintoraja: 45 pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): 45 Homesienet: Penicillium 45 Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): 45 Homesienet: Sporothrix 45 * Kosteusvaurioindikoiva ryhmä Näytekohtainen tulkinta viljelystä Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) ja sienilajisto oli tavanomainen.
41 Sepänkatu2_LAIM_Raks_ xlsb 4/6 (liite 2 s.) Lausunto Yhteenveto tuloksista Näyte /Lab.tunniste Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin B3. /Bi123 B4. /Bi124 Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. Toimenpideraja ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle mikrobikasvulle. (STM:n asetus 545/2015) Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015) Rajaus: Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja. Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä (Valviran ohje 8/2016). Huomioitavaa Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa. Menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Turussa Raisa Ilmanen FM, projektitutkija Anna-Mari Pessi FM, erikoistutkija
42 Sepänkatu2_LAIM_Raks_ xlsb Analyysiraportin liiteosa, 2 sivua RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ANALYYSISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTAPERIAATTEET MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus. Näytteen analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valviran ohje 8/2016) sekä Asumisterveysoppaan (2009) ohjeisiin. Mikrobipitoisuus todetaan mikrobien laimennusviljelyllä ja lajisto tunnistetaan viljelmästä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmä selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset mikrobit. Tulosten tulkinta perustuu sekä mikrobien kokonaispitoisuuden että lajiston tarkasteluun. Laimennusviljely Viljelyyn perustuvaan pitoisuuden määritykseen liittyy sienien osalta suku/lajitason tunnistus. Bakteereista tyypitetään ryhmänä aktinomykeetit eli sädesienet. Näytteeseen lisätään laimennusliuosta ja näytesuspensiosta tehdään laimennussarja. Kustakin laimennoksesta viljellään 2 rinnakkaista toistoa. Tulos ilmoitetaan pmy/g (pesäkkeen muodostava yksikkö, englanniksi cfu; colony forming unit). Muissa kuin pitoisuuden laskemiseen käytetyissä maljoissa havaitut sienisuvut ja -lajit esitetään havaintona +. Jos havaittua lajistoa ei voida ilmoittaa tarkkana pitoisuutena, esitetään se joko arvioituna pitoisuutena > tai havaintona +. Kasvualustat ja -olosuhteet (Asumisterveysopas 2009, Valviran ohje 8/2016): Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 C. Kasvatusajat: pesäkelaskenta 7 vrk, sienimääritys 7 14 vrk sekä aktinomykeettien tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus keskeyttää. Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat Kasvualusta ja lyhenne Tryptoni-hiivauuteglukoosialusta, THG 2 % mallasuute- alusta, M2 Dikloranglyseroli-18- alusta, DG-18 Alustalla kasvavat mikrobit aktinomykeetit ja muut bakteerit mesofiiliset sienet; hiiva- ja homesienet, basidiomykeetit kserofiiliset sienet, jotka kasvavat muita sieniä kuivemmissa olosuhteissa; materiaalin vesiaktiivisuusvaatimus on a w = Suoramikroskopointi lisäanalyysinä Jos rakennusmateriaalinäytteen sienipitoisuus on alle määritysrajan tai näytteessä havaitaan vain yksittäisiä pesäkkeitä, kyseessä voi olla vaurioitumaton näyte tai kuivunut kasvusto. Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin voidaan mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen kasvuston esiintyminen. Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä tilauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin värimuutosalueelta tai satunnaisesti valituista kohdista tehdyiltä preparaateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sienirihmasto viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä. Menetelmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja. TULKINNAN PERUSTEET Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovellettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski. Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016) Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun näytteen sienipitoisuus on vähintään pmy/g tai aktinomykeettipitoisuus 3000 pmy/g. Tulkinnassa huomioidaan näytekohtainen mittausepävarmuus. Pienempien sienipitoisuuksien ( pmy/g) katsotaan viittaavan mikrobikasvustoon, mikäli näytteessä havaitaan kosteus- ja homevaurioon viittaavia kosteusvaurioindikaattoreita (taulukko 2) tai sienilajisto on epätavallisen yksipuolinen. Löydöksen viitatessa mikrobikasvustoon, mikrobikasvuston mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Usean indikaattorin esiintyminen pieninä pitoisuuksina saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon. Näytteen kohonnut bakteeripitoisuus pmy/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Pelkkä suuri bakteeripitoisuus (muut kuin aktinomykeetit) voi johtua myös materiaalin likaisuudesta, joten ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta.
43 Sepänkatu2_LAIM_Raks_ xlsb Analyysiraportin liiteosa, 2 sivua Näytekohtaisessa tulosten tulkinnassa otetaan huomioon menetelmän tekninen mittausepävarmuus ja muut tuloksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Epävarmuutta lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa. Kosteusvauriota indikoiva lajisto Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. Näytekohtaisessa tulkinnassa on voitu lisäksi mainita mahdollinen muu poikkeava lajisto. Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. Kosteusvaurioindikaattorimikrobit Bakteerit: aktinomykeetit Homesienet: Acremonium Aspergillus fumigatus Aspergillus ochraceus ryhmä A. ochraceus, ryhmän mikroskooppisesti samankaltaiset lajit Aspergillus Restricti ryhmä sisältäen A.penicillioides sekä A. restrictus - lajit Aspergillus sydowii Aspergillus terreus Aspergillus Usti ryhmä A.ustus sekä ryhmän mikroskooppisesti samankaltaiset lajit Aspergillus versicolor Chaetomium sekä suvuton muoto Botryotrichum Engyodontium Eurotium Exophiala Fusarium Geomyces Oidiodendron Phialophora sensu lato useita aiemmin sukuun Phialophora kuuluvia lajeja Scopulariopsis Sphaeropsidales ryhmä; erikseen suku Phoma Stachybotrys Trichoderma Tritirachium Ulocladium Wallemia Hiivasienet: Sporobolomyces Rajaukset Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikkakäytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon tai toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida sulkea pois tulosten tulkinnasta. Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä. Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennusteknisesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin, kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja (esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava. Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia. Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa. Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia. Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huomioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobikasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet, jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja määrään. LISÄTIETOA Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvauriokuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten yleisperiaatteista. Ympäristöministeriön koordinoiman Kosteus- ja hometalkoot toimintaohjelman sivustolla on käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouksesta ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten jälkeen (hometalkoot.fi/guides). VIITTEET Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveysministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys-lehti, Pori ss. Pitkäranta, M. (toim) Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas 2016). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi) Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.
44 raportti VC Jari Marttinen Raksystems Insinööritoimisto Oy Vetotie 3 A Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Sepänkatu 2, Turku / moottorilaboratorio NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Jari P. Marttinen, Raksystems Insinööritoimisto Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ja VOC-analyysit on tehty ANALYYSIT: Ilmanäytteet kerättiin Tenax TA adsorbenttiin ja analyysit tehtiin standardin ISO mukaisesti kaasukromatografi-massaspektrometrilaitteistolla. Yhdisteet tunnistettiin retentioaikojen sekä kirjastohaun perusteella (kirjasto NIST11) ja niiden pitoisuudet laskettiin tolueeniekvivalentteina (tolueenivasteina). TVOC-pitoisuus määritettiin laskemalla yhteen kaikkien yhdisteiden tolueeniekvivalentteina määritetyt pitoisuudet n-heksaanin ja heksadekaanin väliltä. Styreenin, 2-etyyli-1-heksanolin, naftaleenin ja 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli di-isobutyraatin (TXIB) pitoisuus on laskettu puhtaan vertailuaineen avulla. Yhdisteen omalla vasteella lasketut tulokset on merkitty tulostaulukkoon tähdellä (*). Tulosraportissa ilmoitetut tulokset perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun näytteen keräysaikaan. TVOC-tuloksen mittausepävarmuus ilman näytteenottoa on 29 % (luottamusvälillä 95 %). Yksittäisten, oman vertailuaineen avulla määritettävien yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat välillä % riippuen yhdisteestä. Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat suurempia ja niiden pitoisuuden määritys on semikvantitatiivinen. Yksittäisen yhdisteen määritysraja on 5 litran näytteelle keskimäärin 0,1 µg/m³. TVOC-pitoisuudelle määritysraja on 20 µg/m³. TULOKSEN TULKINTA: Jos haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) toimistossa, joissa on koneellinen ilmanvaihto, ylittää 100 µg/m³, viittaa se sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin, joiden selvittäminen on tarpeellista (Työterveyslaitos 2019). Asunnoissa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden (TVOC) toimenpideraja on 400 µg/m³ ja yksittäisen yhdisteen 50 µg/m³ tolueenivasteella laskettuna (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus, 545/2015). Lisäksi seuraaville sisäilmaongelmiin liittyville yksittäisille yhdisteille on säädetty erilliset toimenpiderajat tolueenivasteella laskettuna; 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli di-isobutyraatti (TXIB) (10 µg/m³), Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/5 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.
llmanvaihdon merkitys sisäilmaongelmissa Painesuhteet
llmanvaihdon merkitys sisäilmaongelmissa Painesuhteet Anton Peltonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2018 Rakennustekniikka Kiinteistönpitotekniikka ja korjausrakentaminen TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu