Source: http://docplayer.hu/17447717-A-pecsi-jarasbirosag-epuletenergetikai-korszerusitese-kazancserevel-eredmeny.html
Timestamp: 2020-01-22 14:55:20
Document Index: 15874022

Matched Legal Cases: ['bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ']

A Pécsi Járásbíróság épületenergetikai korszerűsítése kazáncserével - eredmény - PDF Ingyenes letöltés
Download "A Pécsi Járásbíróság épületenergetikai korszerűsítése kazáncserével - eredmény"
1 A Pécsi Járásbíróság épületenergetikai korszerűsítése kazáncserével - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/29 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Eljárás fajtája: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt szerinti nyílt eljárás Közzététel dátuma: Iktatószám: 2622/2016 CPV Kód: Ajánlatkérő: Pécsi Törvényszék Teljesítés helye: Pécsi Járásbíróság, 7621 Pécs, Széchenyi tér 14. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Hőkarszer Épületgépészeti Kft. Ajánlatkérő típusa: Központi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Igazságszolgáltatási és cégbírósági tevékenység KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Pécsi Törvényszék Nemzeti azonosítószám: AK20043 Postai cím: Rákóczi út 34. Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7623 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Soós Renáta Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1
2 I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatási és cégbírósági tevékenység I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: 2
3 II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: A Pécsi Járásbíróság épületenergetikai korszerűsítése kazáncserével Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Közbeszerzés tárgya: A Pécsi Járásbíróság épületenergetikai korszerűsítése kazáncserével A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Közbeszerzés mennyisége: Műszaki leírás: Tervezési cél: A nem gazdaságos üzemeltetésű gázkazánok cseréje, a feleslegessé vált gázberendezés elbontása Általános tervezési adatok Fogyasztó neve: Pécsi Járásbíróság A létesítés helye: Pécs Széchenyi tér 14 A gázberendezésekkel érintett épület szerkezete: Az épület hagyományos technológiával épült, nem légzáró nyílászárókkal. A fogyasztás jellege: közületi A gázelosztó hálózaton alkalmazott nyomás: kisnyomás A fogyasztói berendezésnél alkalmazott nyomás: 25 mbar A tervezésnél figyelembe vett földgáz paraméterek: 34 MJ/nm³ Várható egyidejű gázfogyasztás: 31,3 m³/h Mértékadó áramkör vesztesége: 1,0 mbar Meglévő rendszerhez történő kapcsolódás: NA100 karimás gömbcsapra Fogyasztói főcsapra, főelzáróra vonatkozó előírások: Közterületi főelzáró Alkalmazott anyagok és berendezések A szabadon szerelt gázvezeték MSZ EN :1999 szabvány szerinti, vagy annak megfelelő kémiai összetételű varratnélküli csőgyártmány, melynek besorolása legalább L245NB. A csőkötéseket hegesztett kötéssel kell kialakítani, kivéve a szerelvények beépítését ahol csőmenet szükséges. A hegesztési varratok egymástól való távolsága NA 50-ig legalább 100 mm, e felett legalább 600 mm legyen. A menetes kötéseket pentánálló LOCTITE 55 tömítő anyaggal kell készíteni. A szabadon szerelt acélcsöveket a nyomáspróba után rozsdamentesíteni kell, majd rozsdagátló alapmázolással és fehér fedőmázolással kell ellátni. Minden gázkészülék elé a vezetékbe elzáró szerelvényként a csővezetékkel egyező átmérőjű 3
4 zártházas golyóscsapot kell beépíteni. Üzemeltetési hőmérséklet határok ºC. Gáznyomásszabályozó, gázmérő paraméterei A meglévő, megmaradó mérő membrános gázmérő 40 m 3/h teljesítménnyel. Gázfogyasztó készülékek: Berendezés Típus Villamos védettség Db Névleges hőterhelés VIESSMANN VITODENDS 200-W gázkazán C53 IPX4D 3 98,5 KW Csak megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyással ellátott gázfogyasztó készülék telepíthető. A készülék rögzítésére kizárólag arra alkalmas szilárdságú falszerkezet alkalmazható. A gázfogyasztó készüléket a gyártó előírásai szerint úgy kell telepíteni, hogy: - hozzáférhető, üzembiztosan kezelhető legyen, - a kezelés, javítás irányából 0,8 m-nél nagyobb hely legyen, két oldalán 0,2 m szabadon maradjon, szerelés, javítás és karbantartás végett, - környezetét a fejlődő hő ne veszélyeztesse, - a szabályos légellátás-szellőzés és égéstermék-elvezetés biztosítható legyen, - a gázfogyasztó készülék elhelyezése es villamos csatlakozása feleljen meg az épületek villamos berendezéseinek létesítésére vonatkozó előírásoknak [MSZ 2364 épületek villamos berendezéseinek létesítése. MSZ HD Kisfeszültségű villamos berendezések rész: Különleges berendezésekre, vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal. MSZ HD Kisfeszultsegű villamos berendezések rész: Biztonság. Áramütés elleni vedelem. MSZ EN Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IEC 529)]; Légellátás-szellőzés, égéstermék elvezetés: A zárt égésterű C-53 típusú gázkazán légellátás tervezését nem igényli. Az égéstermék elvezetést a gyári tartozéklistában szereplő idomokkal kell elkészíteni. Az égéstermék elvezetés megfelel a gázkazán forgalmazó/gyártó által, az adott típusnak megadott előírásoknak. Az egyenértékű csőhossz a maximálisan megadott értéken belül van. A beszerelésnél a szerelési kézikönyv előírásait be kell tartani. Az égéstermék elvezetés megfelel a vonatkozó előírásoknak. A gázkészülék felszerelését a MBSZ és az MK21 kézikönyv vonatkozó előírásainak megfelelően kell elvégezni. Műszaki számítások: A csővezetékek méretezése az MSZ 7048 szabvány előírásai szerint történt (BAUSOFT program alkalmazásával), az MSZ 5650 által meghatározott gáz paramétereinek figyelembe vételével. Kémény méretezés: ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában Technológiai ellenőrzés: A nyomáspróbákat a vonatkozó szabványnak / MSZ / megfelelően kell elvégezni. A szilárdsági nyomáspróba célja, hogy a beépített anyagok, elkészített kötések megfelelnek-e a szilárdsági követelményeknek.. módja nyomásméréssel A szilárdsági nyomáspróba értéke épületen kívüli és épületen belüli kisnyomású vezetékekre: 100 kpa. (1bar) ideje 15min. Műszerezettség: körlapos manométer melynek átmérője 160mm, leolvasási pontossága 0,6., méréshatára 1,1-1,6 szerese a próbanyomásnak. A tömörségi nyomáspróba célja annak ellenőrzése, hogy a beépített anyagok, kötések gáztömör zárást biztosítanak. A nyomáspróba értéke épületen kívüli és épületen belüli kisnyomású vezetékekre.: 15 kpa, (150mbar), ideje az állandósult állapotot követően 10min. Műszerezettsége: U csöves vagy egycsövű ellenőrző tartályos manométer illetve digitális nyomásmérő regiszter. A nyomáspróbát az MK21 Műszaki Kézikönyv vonatkozó előírásainak 4
5 megfelelő berendezésekkel kell elvégezni és dokumentálni. Tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások: Az épület tűzvédelmi besorolása: E. A kivitelezés során be kell tartani a évi X. törvényt, valamint a balesetmentes munkavégzésre vonatkozó előírásokat. A lakásban a földgáz felhasználásával a káros anyag kibocsátás a megengedett határértéken belül marad. A jelenlegi 3 db kémény és kéményfej elbontása, majd 1 db ø160 kaszkád füstgázelvezetés, valamint egy db ø160 kaszkád égési levegő bevezetés létesül. Az új kivezetések közelében szükséges beépíteni egy 60/60 cm méretű tetőkibúvót, szemmel történő, külső ellenőrizhetőségük érdekében. Az új kivezetések tető feletti részei szerelt jellegűek lesznek favázas szerkezettel, fémvázas borítással. A fedélszerkezetet nem kell megbontani a munkálatok során, a kivezetések és a tetőkibúvó a meglévő szarufák között kerülnek kialakításra, csak a fedést és a tetőlécezést kell ezen a szakaszon lebontani. Az új kivezetések tető feletti részei szerelt jellegűek lesznek, 5x5 cm favázas szerkezettel, 1,8 cm deszkázattal, előpatinázott Rheinzink titáncink-lemez borítással. Az elbontott kéményfejek helyén a cserépfedés helyreállításra kerül. A kéményfej keleti és nyugati oldalán hóhatár felett az égési levegő bevezetéséhez csatlakozó mérettel fix zsalut kell beépíteni. A kéményfej magasságát a vonatkozó ágazati előírások figyelembevételével kell meghatározni. Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a vagy azzal egyenértékű kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. A kivitelezést a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya által BA-04D/EO/1110-2/2015. szám alatt kiadott hatósági engedély alapján kell megvalósítani. A feladatok és feltételek részletezését a dokumentáció tartalmazza. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége 5
6 II.2.1) Elnevezés: A Pécsi Járásbíróság épületenergetikai korszerűsítése kazáncserével Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU23, HU231 A teljesítés helye: Pécsi Járásbíróság, 7621 Pécs, Széchenyi tér 14. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Műszaki leírás: Tervezési cél: A nem gazdaságos üzemeltetésű gázkazánok cseréje, a feleslegessé vált gázberendezés elbontása Általános tervezési adatok Fogyasztó neve: Pécsi Járásbíróság A létesítés helye: Pécs Széchenyi tér 14 A gázberendezésekkel érintett épület szerkezete: Az épület hagyományos technológiával épült, nem légzáró nyílászárókkal. A fogyasztás jellege: közületi A gázelosztó hálózaton alkalmazott nyomás: kisnyomás A fogyasztói berendezésnél alkalmazott nyomás: 25 mbar A tervezésnél figyelembe vett földgáz paraméterek: 34 MJ/nm³ Várható egyidejű gázfogyasztás: 31,3 m³/h Mértékadó áramkör vesztesége: 1,0 mbar Meglévő rendszerhez történő kapcsolódás: NA100 karimás gömbcsapra Fogyasztói főcsapra, főelzáróra vonatkozó előírások: Közterületi főelzáró Alkalmazott anyagok és berendezések A szabadon szerelt gázvezeték MSZ EN :1999 szabvány szerinti, vagy annak megfelelő kémiai összetételű varratnélküli csőgyártmány, melynek besorolása legalább L245NB. A csőkötéseket hegesztett kötéssel kell kialakítani, kivéve a szerelvények beépítését ahol csőmenet szükséges. A hegesztési varratok egymástól való távolsága NA 50-ig legalább 100 mm, e felett legalább 600 mm legyen. A menetes kötéseket pentánálló LOCTITE 55 tömítő anyaggal kell készíteni. A szabadon szerelt acélcsöveket a nyomáspróba után rozsdamentesíteni kell, majd rozsdagátló alapmázolással és fehér fedőmázolással kell ellátni. Minden gázkészülék elé a vezetékbe elzáró szerelvényként a csővezetékkel egyező átmérőjű zártházas golyóscsapot kell beépíteni. Üzemeltetési hőmérséklet határok ºC. Gáznyomásszabályozó, gázmérő paraméterei A meglévő, megmaradó mérő membrános gázmérő 40 m 3/h teljesítménnyel. Gázfogyasztó készülékek: Berendezés Típus Villamos védettség Db Névleges hőterhelés VIESSMANN VITODENDS 200-W gázkazán C53 IPX4D 3 98,5 KW Csak megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyással ellátott gázfogyasztó készülék telepíthető. 6
7 A készülék rögzítésére kizárólag arra alkalmas szilárdságú falszerkezet alkalmazható. A gázfogyasztó készüléket a gyártó előírásai szerint úgy kell telepíteni, hogy: - hozzáférhető, üzembiztosan kezelhető legyen, - a kezelés, javítás irányából 0,8 m-nél nagyobb hely legyen, két oldalán 0,2 m szabadon maradjon, szerelés, javítás és karbantartás végett, - környezetét a fejlődő hő ne veszélyeztesse, - a szabályos légellátás-szellőzés és égéstermék-elvezetés biztosítható legyen, - a gázfogyasztó készülék elhelyezése es villamos csatlakozása feleljen meg az épületek villamos berendezéseinek létesítésére vonatkozó előírásoknak [MSZ 2364 épületek villamos berendezéseinek létesítése. MSZ HD Kisfeszültségű villamos berendezések rész: Különleges berendezésekre, vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal. MSZ HD Kisfeszultsegű villamos berendezések rész: Biztonság. Áramütés elleni vedelem. MSZ EN Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IEC 529)]; Légellátás-szellőzés, égéstermék elvezetés: A zárt égésterű C-53 típusú gázkazán légellátás tervezését nem igényli. Az égéstermék elvezetést a gyári tartozéklistában szereplő idomokkal kell elkészíteni. Az égéstermék elvezetés megfelel a gázkazán forgalmazó/gyártó által, az adott típusnak megadott előírásoknak. Az egyenértékű csőhossz a maximálisan megadott értéken belül van. A beszerelésnél a szerelési kézikönyv előírásait be kell tartani. Az égéstermék elvezetés megfelel a vonatkozó előírásoknak. A gázkészülék felszerelését a MBSZ és az MK21 kézikönyv vonatkozó előírásainak megfelelően kell elvégezni. Műszaki számítások: A csővezetékek méretezése az MSZ 7048 szabvány előírásai szerint történt (BAUSOFT program alkalmazásával), az MSZ 5650 által meghatározott gáz paramétereinek figyelembe vételével. Kémény méretezés: ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában Technológiai ellenőrzés: A nyomáspróbákat a vonatkozó szabványnak / MSZ / megfelelően kell elvégezni. A szilárdsági nyomáspróba célja, hogy a beépített anyagok, elkészített kötések megfelelnek-e a szilárdsági követelményeknek.. módja nyomásméréssel A szilárdsági nyomáspróba értéke épületen kívüli és épületen belüli kisnyomású vezetékekre: 100 kpa. (1bar) ideje 15min. Műszerezettség: körlapos manométer melynek átmérője 160mm, leolvasási pontossága 0,6., méréshatára 1,1-1,6 szerese a próbanyomásnak. A tömörségi nyomáspróba célja annak ellenőrzése, hogy a beépített anyagok, kötések gáztömör zárást biztosítanak. A nyomáspróba értéke épületen kívüli és épületen belüli kisnyomású vezetékekre.: 15 kpa, (150mbar), ideje az állandósult állapotot követően 10min. Műszerezettsége: U csöves vagy egycsövű ellenőrző tartályos manométer illetve digitális nyomásmérő regiszter. A nyomáspróbát az MK21 Műszaki Kézikönyv vonatkozó előírásainak megfelelő berendezésekkel kell elvégezni és dokumentálni. Tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások: Az épület tűzvédelmi besorolása: E. A kivitelezés során be kell tartani a évi X. törvényt, valamint a balesetmentes munkavégzésre vonatkozó előírásokat. A lakásban a földgáz felhasználásával a káros anyag kibocsátás a megengedett határértéken 7
8 belül marad. A jelenlegi 3 db kémény és kéményfej elbontása, majd 1 db ø160 kaszkád füstgázelvezetés, valamint egy db ø160 kaszkád égési levegő bevezetés létesül. Az új kivezetések közelében szükséges beépíteni egy 60/60 cm méretű tetőkibúvót, szemmel történő, külső ellenőrizhetőségük érdekében. Az új kivezetések tető feletti részei szerelt jellegűek lesznek favázas szerkezettel, fémvázas borítással. A fedélszerkezetet nem kell megbontani a munkálatok során, a kivezetések és a tetőkibúvó a meglévő szarufák között kerülnek kialakításra, csak a fedést és a tetőlécezést kell ezen a szakaszon lebontani. Az új kivezetések tető feletti részei szerelt jellegűek lesznek, 5x5 cm favázas szerkezettel, 1,8 cm deszkázattal, előpatinázott Rheinzink titáncink-lemez borítással. Az elbontott kéményfejek helyén a cserépfedés helyreállításra kerül. A kéményfej keleti és nyugati oldalán hóhatár felett az égési levegő bevezetéséhez csatlakozó mérettel fix zsalut kell beépíteni. A kéményfej magasságát a vonatkozó ágazati előírások figyelembevételével kell meghatározni. Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a vagy azzal egyenértékű kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. A kivitelezést a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya által BA-04D/EO/1110-2/2015. szám alatt kiadott hatósági engedély alapján kell megvalósítani. A feladatok és feltételek részletezését a dokumentáció tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont 1 Jótállás időtartama hónapokban hónap (12 hónapot el nem érő vállalás esetén Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti az ajánlatot, 36 hónapot meghaladó vállalás esetén is a résszempont pontszámának felső határának megfelelő pontszámmal számol az érékelésnél Ajánlatkérő) 20 Költség szempont x Ár szempont Megnevezés: Nettó Ajánlati Ár / Súlyszám: 80 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem 8
9 II.2.9) Projekt száma vagy hivatkozási száma: További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt szerinti nyílt eljárás A Kbt szerinti meghívásos eljárás A Kbt szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt szerinti nyílt eljárás A Kbt szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása 9
10 IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Pécsi Járásbíróság épületenergetikai korszerűsítése kazáncserével Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/02/11 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Hőkarszer Épületgépészeti Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Nyírfa u. 22/2. Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7622 Ország: HU Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
11 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11
12 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: TÖRÖK KLIMA Tri-Generation Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Erzsébet Királyné útja 11. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1145 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): Hivatalos név: Hőkarszer Épületgépészeti Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Nyírfa u. 22/2. Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7622 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): Hivatalos név: GLT Delta Épületgépész Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Mátyás király u. 65. Város: Érd NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2030 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2015/12/21 (éééé/hh/nn) 12
13 VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/03/07 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 13