Source: https://www.scribd.com/doc/58616685/Habitat-Guide-Technique-ZD218j-07
Timestamp: 2017-02-25 01:25:00+00:00
Document Index: 89460393

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 2', '§ 414', '§ 413', '§ 413', '§ 414', '§ 701', '§ 6', '§ 701', '§ 701', '§ 701']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinHager SAS 132, Boulevard d’Europe BP 78 F-67212 OBERNAI Cedex www.hager.fr
2 Présence d’une prise de terre et son circuit de terre.1 Présence d’un Appareil Général de Commande et de Protection (AGCP) ■ En principe le disjoncteur de branchement assure cette fonction (différentiel ou non). ■ Le dispositif différentiel peut être séparé ou intégré au disjoncteur de branchement. Dispositif différentiel I n 650 mA 500 mA 300 mA 100 mA 30 mA Résistance de la prise de terre ≤ 77 ≤ 100 ≤ 167 ≤ 500 > 500
. La mise en sécurité d’une installation repose sur 5 points fondamentaux : 1.5 2.1.5 4 6 ou 5.5 10 10 16 16 25 25 4 4 6 10 10 16 16 25 25 35 35
1. de préférence à proximité de l’entrée principale du logement.5 6 ou 5. Cet appareil doit être situé en partie privatif dans un emplacement accessible. Sa sensibilité devra être adaptée à la valeur de la prise de terre. ■ La section des conducteurs assurant la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition doit être adaptée au courant de réglage de cet appareil : Courant de réglage du disjoncteur de branchement (A) 10 15 20 25 30 40 45 50 60 75 90 Section minimale des âmes Section minimale des âmes des conducteurs en cuivre des conducteurs en (mm2) aluminium (mm2) 2. associé à un dispositif différentiel à courant résiduel à l’origine de l’installation ■ La sécurité des personnes contre les chocs électriques est assurée par l’association d’une protection différentielle et d’un réseau de terre. Le guide Promotelec de mise en sécurité
Les dispositions définies dans le guide Promotelec pour la mise en sécurité de l’installation électrique permettent d’assurer le minimum de sécurité pour les personnes et leurs biens contre les risques électriques dans les logements existants.
aucun des interrupteurs différentiels ne doit avoir un courant assigné inférieur à 40 A. d’un conducteur de terre. ■ En conséquence. ■ Dans tous les cas. conducteur de terre.
Inter. 40 A et 63 A CDA 743F et CDA 765F
. conducteur principal de protection. d’une liaison équipotentielle principale et d’un conducteur principal de protection doit être réalisée. l’installation de chaque logement doit être protégée à son origine par au moins un dispositif différentiel de sensibilité au plus égale à 30 mA. Type de disjoncteur de branchement 15 / 45 A 30 / 60 A 60 / 90 A Triphasé 10 / 30 A Surface de logement ≤ 100 m2 1 x 40 A 1 x 63 A
Si le logement ne comporte pas de chauffage électrique ni circuit de 32 ou 40 A. dans l’attente de la réalisation d’une prise de terre ou en complément à une prise de terre de résistance supérieure à 500 Ω. les dispositions du guide de mise en sécurité.■ La mise en œuvre d’un dispositif différentiel haute sensibilité (≤ 30 mA) ne dispense pas de la mise en œuvre d’un réseau de terre (prise de terre. diff. lorsque l’installation est protégée par un seul dispositif différentiel ≤ 30 mA. Au moins deux interrupteurs différentiels doivent être installés (on veillera à équilibrer la répartition des circuits) : . . la mise en œuvre d’une prise de terre (ou son amélioration). ■ Pour un immeuble collectif.la somme des courants assignés doit être supérieure ou égale au calibre maximum du disjoncteur de branchement . placé en tête : il sera donc de type A. liaison équipotentielle principale) ■ Dans le cas d’une maison individuelle. conduisent à installer en tête d’installation un ou plusieurs dispositifs différentiels haute sensibilité ≤ 30 mA (généralement un interrupteur différentiel. voir tableau suivant). ■ Les circuits alimentant le lave linge et les appareils de cuisson à induction doivent obligatoirement être protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité ≤ 30 mA de type A pour prendre en compte les courants de défauts à composantes continues générées par ces appareils.
5 16 10 16 / 10 16 10 2.au conducteur principal de protection relié à la prise de terre. ■ Lorsque le conducteur neutre existant est unique ou commun à plusieurs circuits. Ce tableau sera équipé d’une barrette de terre raccordée : . il est admis d’avoir le calibre immédiatement supérieur
■ Un circuit alimentant exclusivement du chauffage électrique d’une puissance maximale ne dépassant pas 7 KW peut comporter des dérivations non protégées contre les surcharges.3 Présence d’un tableau de répartition comportant les dispositifs de protection ■ Un coupe-circuit à cartouche fusible ou un disjoncteur divisionnaire de calibre adapté à la section des conducteurs est demandé sur chaque circuit (phase protégée et neutre coupé s’il est accessible). Si le conducteur de neutre existant n’est pas repérable. la borne de connexion du neutre du dispositif de protection reste en attente.5 20* 16* 20 / 10 20 16 4 25* 20* 5.1.
La protection des conducteurs est précisée dans le tableau ci-dessous : Ø du conducteur Sections Courant assigné (A) existant (mm) normalisées Disjoncteur Coupe-circuit section (mm2) (mm2) divisionnaire à cartouche domestique 9 / 10 4 interdit 10 / 10 6 interdit 12 / 12 10 interdit 1. seuls les circuits d’éclairage et de prise de courant réservés à un usage de faible puissance (< 1000 W) pourront être conservés en l’état à condition que ces circuits soient protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité. ■ Un tableau de répartition regroupera les protections des différents circuits. . du type modulaire Ph + N. ■ Les fusibles à tabatière ou à broches rechargeables doivent être remplacés par des disjoncteurs divisionnaires ou des coupe-circuit normalisés.5 mm2 32 25 6 32* 32
* dans certains cas.aux différents conducteurs de protection.
interdire les prises 2P dans les volumes 0.1. ■ Les volumes considérés ci-dessous sont applicables en terme de sécurité minimale à un local contenant une baignoire ou une douche. 1. en ce qui concerne les chauffe-eau électriques en fonction des critères mentionnés dans le tableau ci-dessous :
La masse du chauffe-eau et les canalisations métalliques sont reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire (LES) et . Respect des volumes.25 m
2. 3 ■ Des dispositions particulières sont à prendre. 3 .. 1. 3 .25 m
0. . L’espace sous le receveur ou la baignoire est en volume 3 s’il est accessible par une trappe dont l’ouverture ce fait à l’aide d’un outil. 1.interdire les matériels de classe 0 dans les volumes 0.. il faut : ..interdire les câbles avec revêtement métallique dans les volumes 0.. le chauffe-eau est raccordé à la terre et son circuit à la terre ou le circuit d’alimentation est protégé d’alimentation est protégé par un DDHS ≤ 30 mA par un DDHS ≤ 30 mA Interdit Le chauffe-eau est raccordé à la terre et son circuit d’alimentation est protégé par un DDHS ≤ 30 mA La masse du chauffe-eau et les canalisations métalliques sont reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire (LES) et le chauffe-eau est raccordé à la terre ou le circuit d’alimentation est protégé par un DDHS ≤ 30 mA Le chauffe-eau est raccordé à la terre et son circuit d’alimentation est protégé par un DDHS ≤ 30 mA 11
. ■ Dans les salles d’eau. 1. 2. ou en volume 1 dans les autres cas. le chauffe-eau est raccordé . la référence pour la hauteur (2.. 2. 3 .40 m
Remarque : si le fond de la baignoire ou du receveur de douche est à plus de 15 cm du sol. 2.4 Liaison équipotentielle dans les salles d’eau.
matériel d'utilisation Matériel et Appareillage TBTS ≤ 12V 2.6 m
2. 2..25 m) du volume 1 est prise par rapport au niveau du fond de la baignoire ou du receveur de douche.interdire les canalisations électriques métalliques apparentes dans les volumes 0.
soit par l’intermédiaire d’un bornier acceuillant tous les conducteurs de protection des circuits du local ainsi que les conducteurs de la liaison équipotentielle suppémentaire qui sont donc connecetés aux éléments conducteurs du local (voir croquis 2).1 Liaison équipotentielle dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (salle d’eau) ■ Cette liaison doit relier les masses et les éléments conducteurs du local. comme les canalisations de fluide. et dans le cas du croquis 2. etc. leur section devra être identique à celle des conducteurs actifs du circuit . Attention : les autres éléments conducteurs.soit par l’intermédiaire des conducteurs de protection des circuits appartenant au local (voir croquis 1) . d’eau. avec une section minimum de 2. et assure une sécurité optimale. ■ Il est autorisé : .■ D’une manière générale. leur section devra être au minimum de 2. ne doivent pas servir d’élément de liaison équipotentielle.d’effectuer un repiquage de la liaison équipotentielle supplémentaire à partir d’un conducteur de protection (dans le cas du croquis 1 où le conducteur de protection et le conducteur de liaison équipotentielle sont alors confondus.. car elle facilite la réalisation de la liaision équipotentielle supplémentaire. les dispositions du guide de mise en sécurité conduisent à installer en tête d’installation un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA
1.4. de vidanges. sous réserve de vérifier sa continuité électrique..
Inter. de gaz. Cette dernière solution est particulièrement recommandée (NF C 15-100). c’est à dire canalisations métalliques. .
. de chauffage.de pouvoir utiliser une huisserie métallique comme constituant un élément de la liaison équipotentielle.5 mm2.diff. 40 A et 63 A CDC 742F et CDC 764F (type AC) CDA 743F et CDA 765F (type A)
■ L’ensemble sera connecté au circuit de terre . corps des appareils sanitaires métalliques (dont chauffe-eau) huisserie.5 mm2 pour le repiquage et le conducteur de protection) . car il peuvent être amenés à être remplacés par des éléments en matériaux isolants.
Liaison équipotentielle locale de la salle d’eau : solution particulièrement recommandée par la norme. prise de courant) arrivent au niveau du bornier placé dans la boîte de connexion. chauffage.
Dans cet exemple.Nota : les conducteurs actifs (phase et neutre) qui cheminent aux cotés des conducteurs de protection ne sont pas représentés sur les croquis. Le câblage de la liaison équipotentielle supplémentaire aux masses métalliques se fait en “étoile”. les 4 conducteurs de protection des 4 circuits distincts (éclairage.
.ou que les circuits correspondant soient protégés par un DDHS ≤ 30 mA ■ Les sections des conducteurs en cuivre inférieures à 9/10 et en aluminium inférieures à 25/10 sont interdites..5 Elimination des risques de contact direct avec des éléments sous tension ■ Tout appareillage (PC. ■ Tous les nouveaux circuits installés. ■ En rénovation.que ces conduits ou revêtements métalliques soient mis à la terre . doivent être en conformité avec les prescriptions de la NF C 15-100. ■ Les canalisations apparentes constituées soit de conducteurs sous conduits métalliques. les différentes pièces de forme pour les angles. vidéo..). la solution moulure et plinthe est souvent la mieux adaptée pour le cheminement des différents circuits électriques (basse tension. alarme. téléphone.1. Tout risque de contact avec des conducteurs détériorés.) et canalisation en mauvais état doit être remplacé par du matériel normalisé. les dérivations et les joints permettent d’assurer une continuité de la protection mécanique tout le long du parcours. . des appareils cassés ou des fils dénudés doit être exclu. soit de câbles avec revêtement métalliques. De plus.. peuvent être conservées si les conducteurs ne sont pas accessibles et à condition : .. interrupteur. n’étant pas situés dans un local contenant une douche ou une baignoire.
la valeur du patrimoine immobilier en France Cette démarche s’articule autour des trois étapes clef suivantes : . La Démarche Confiance Sécurité (DCS)
Toute la filière électrique s’est mobilisée autour de cette Démarche Confiance Sécurité qui a trois objectifs principaux : . ■ Tous les câbles posés en apparent à l’extérieur doivent être de couleur noire.le diagnostic .la certification 2. ■ Tous les circuits alimentant des applications non solidaires du bâti doivent être protégés par un DDHS ≤ 30 mA. à partir d’un référentiel comprenant 53 points de contrôle.
2. de façon significative.1 Le diagnostic ■ Sur simple demande auprès de Promotelec (numéro indigo 0825 046 770 ou site Internet www.promotelec. ■ Après confirmation écrite du client. . accompagnée de son règlement (fonction de la taille de l’habitation).com) ou auprès d’EDF le propriétaire ou locataire peut demander un Diagnostic Confiance Sécurité de son installation.les travaux .améliorer ainsi.inciter les propriétaires ou locataires à faire réaliser les travaux de mise en sécurité par un installateur électricien . ■ C’est un spécialiste du contrôle des installations électriques (Consuel) mandaté par Promotelec qui réalise le diagnostic d’une durée de 40 minutes environ. un rendez-vous lui est proposé par Promotelec dans un délai de 15 jours environ.
.■ Tous les appareillages et appareils d’utilisation installés à l’extérieur doivent être prévus à cet usage.faire prendre conscience aux propriétaires ainsi qu’aux locataires des dangers d’une installation électrique vétuste.
2. Il répond rigoureusement aux 53 points de contrôle du diagnostic et permet également de réaliser très simplement un devis. ■ Le guide travaux s’appuie sur les 5 principes de la mise en sécurité de l’installation électrique décrit dans le guide de mise en sécurité (voir page 8) : .présence d’une prise de terre et de son circuit de terre associé à une protection par un dispositif différentiel à l’origine de l’installation . leur importance et les mesures à prendre pour les supprimer. adaptés à la section des conducteurs .présence d’un tableau de répartition comportant les dispositifs de protection contre les surintensités de chaque circuit. ■ Les électriciens ont à leur disposition “le guide travaux” qui présente des solutions techniques permettant de mettre le logement en sécurité.
. pour expliquer les risques. ■ Il remet également “le guide du diagnostic”. document qui complète le rapport.■ Les anomalies constatées sont classifiées en 3 niveaux selon la gravité auxquels correspondent les degrés d’urgence des travaux à réaliser : A = risque grave → travaux à réaliser en toute urgence B = risque important → travaux à planifier C = risque potentiel faible → travaux conseillés ■ A la fin du diagnostic. B ou C).présence d’un appareil général de commande et de protection .2 Les travaux ■ Le client contacte un professionnel électricien pour lui demander de réaliser les travaux nécessaires pour la mise en sécurité de son installation.liaison équipotentielle et respect des règles des volumes (voir page 12) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche .élimination de tout risque de contacts directs avec des éléments sous tension. le contrôleur établi et remet au client un rapport décrivant les anomalies constatées et leur niveau de gravité (A.
la solution radio pour la rénovation du chauffage électrique sans fil pilote
Des télévariateurs 300 W. une attestation de conformité délivrée par Consuel peut être demandée par le client à son installateur.la variation d’éclairage . ■ Enfin. Elle garantie également que tous les risques de niveau A (risque grave) et B (risque important) sont supprimés.■ Des solutions de confort peuvent également être proposées dans le cadre de l’établissement du devis comme par exemple : . ■ L’attestation assure que l’installation électrique est désormais sûre. idéaux en rénovation
.3 L’attestation de conformité ■ A l’issue des travaux. le client pourra utiliser cette attestation pour valoriser son logement en cas de location ou de vente. 1 module.la gestion performante du chauffage électrique .
3 7. Le coffret de communication 11.1 6.2 Sélectivité totale entre dispositifs différentiels 28 6. Les boîtes de connexion et DCL 13. 7.2 6. Locaux contenant une baignoire ou une douche Appareillage autorisé dans les différents volumes Autres matériels (récepteurs) dont l’utilisation est autorisée Liaison équipotentielle supplémentaire 29 29 30 32
Protection contre les surtensions d’origine atmosphérique 32 Rôle des parafoudres 32 Conditions de mise en œuvre 32 Caractéristiques des parafoudres 34 Emplacement des parafoudres 35 Mise en œuvre des parafoudres 35 Panneau de contrôle.1. 4. 2. Section des conducteurs Protection contre les contacts indirects Coupure d’urgence Sectionnement
5. Schémas de principe
. 7. 9.5 8.3. 3. Protection complémentaire contre les contacts directs 27 5. tableaux de répartition La Gaine Technique Logement (GTL) 38 39 39 44 46 47 48
10.2 7. Identification des circuits et schéma de l’installation 14.4 7.La norme NF C 15-100 dans l’habitat neuf et existant Sommaire
1. 6. Installation des goulottes 12.1 Alimentation des récepteurs spécifiques 28 5. 7.
modification et parties des installations affectées par ces modifications ou extensions) sont soumises à la NF C 15-100 par l’arrêté du 22 octobre 1969 du code de la construction et de l’habitation. Les références encadrées se rapportent aux numéros des articles de la norme. Les installations électriques dans l’habitat neuf ou en rénovation (totale. Elle s’applique à toutes les installations des bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée depuis le 1er juin 2003.La norme NF C 15-100 dans l’habitat neuf et existant
La nouvelle édition de la NF C 15-100 est entrée en vigueur le 5 décembre 2002. Ce chapitre commente les articles de la NF C 15-100 correspondant aux locaux d’habitation. La partie 7-771 de cette norme s’applique aux installations électriques des locaux privatifs à usage d’habitation. extension.
771. 771. équipement minimum
771. contacteur ou autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles .524.Conditions d’installation
.533.6 non spécialisés dans la cuisine dont 4 à répartir au dessus des plans de travail. 771.2. lavevaisselle.1 au moins dans les autres locaux > 4 m2 et les circulations.5 socles maxi par circuit Le nombre minimal de socle de prise de courant 16 A doit être : .3 circuits* au moins déstinés à alimenter des appareils du type lave-linge.
1.) . congélateur.3 par chambre .465. Ces socles ne sont pas installés au dessus du bac de l’évier ou des plaques de cuissons .
Nature du circuit Section mini des conducteurs en cuivre en mm2 2.1 circuit doit être prévu pour chaque gros appareil électroménager supplèmentaire. garage. fusible 20 16 16 interdit Equipement . séche-linge . à savoir au minimum ceux indiqués dans le tableau. Section des conducteurs. ■ Les sections minimales imposées des conducteurs (voir tableau ci-dessous) sont déterminées en fonction des puissances installées et tiennent compte de la limitation des points d’utilisation alimentés par chaque circuit terminal. de commande pour 2 socles maxi (situées dans la même pièce) .1 interrupt.1.5
2. à l’excéption des WC et annexes non attenantes (abris de jardin. ■ Une installation doit pouvoir présenter un nombre suffisant de point d’utilisation pour assurer les besoins normaux des usagers.314. protection contre les surintensités.5
.5 Courant assigné maxi In en A disjonct.5 1.. four.. ■ Tout circuit doit être protégé par un dispositif de protection qui est soit un fusible ou un disjoncteur et dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous.8 socles maxi par circuit .1 par tranche de 4 m2 avec un minimum de 5 dans le séjour .1 télérupteur.
8 points d’éclairage maxi par circuit . gestionnaire d’énergie Plaque de cuisson
1. Chaque local doit être équipé au moins d’un point d’éclairage (ce point d’éclairage doit être placé au plafond dans la cuisine. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes non attenantes (abris de jardin.1 circuit spécialisé pour l’éclairage extérieur non attenant au bâtiment.5 tri 2.4500 W .5
6 mono ou 2. . Le disjoncteur dédié assure cette fonction.2250 W .circuit spécialisé (boîte de connexion ou socle de prise de courant) .5 4 6 10 16 25 32 40 50 interdit
Circuit d’asservissement tarifaire.5750 W . Le circuit VMC doit comporter un dispositif d’arrêt.5
.5 2.5 2.5
Convecteurs.5 indépendant 1.5 4 6 10 20 25 32 10 16 (3500 W) 20 (4500 W) 25 . .seuls les disjoncteurs doivent être utilisés pour la protection contre les surintensités 1. les chambres et séjour). fil pilote.Nature du circuit
Section mini des conducteurs en cuivre en mm2 1. fusible 2 interdit
Equipement .Conditions d’installation
Circuit spécialisé.La protection associée à la VMC peut-être augmentée jusqu’à 16 A (cas particuliers).) ..1 point d’éclairage doit être prévu par entrée principale et de service .1 circuit spécialisé doit être prévu (boîte de connexion ou socle de prise de courant).2 circuits minimum dans les logements > 35 m2. panneaux radiants (monophasé) .7250 W Plancher chauffant (monophasé) 1700 3400 4200 5400 7500 W W W W W
.nombre d’appareils limité par la somme des puissances 1.circuit spécialisé
Courant assigné maxi In en A disjonct. garage.
2 ■ La protection contre les contacts indirects est assurée par des liaisons de protection (liaison équipotentielle principale et mise à la terre des masses) associées à la coupure automatique de l’alimentation.5.2 ■ La résistance de la prise de terre RA à laquelle sont reliées les masses métalliques d’une installation doit être au plus égale à 100 Ω.IΔn : sensibilité nominale du dispositif différentiel placé à l’origine de l’installation ⇒ RA ≤ 50 = 100 Ω 0. En schéma TT. Détermination de la valeur de la prise de terre des masses : RA ≤ UL IΔn . on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA.3.■ Décompte des socles de prise de courant. les installations alimentées par un réseau de distribution publique sont réalisées selon le schéma TT.411.1.5 ■ Lorsque le disjoncteur de branchement placé à l’origine de l’installation comporte la fonction différentielle moyenne sensibilité.
2. cette protection est de type et de courant différentiel-résiduel au plus égal à 500 mA (NF C 14-100). Protection contre les contacts indirects
411. 411. 771. En France. Lorsque les socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier.
. les dispositifs de protection sont des dispositifs différentiels. Le nombre de points d’éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit. Dans le cas de spots ou bandeaux lumineux.1. 411.5.UL : tension limite conventionnelle de contact ou tension limite de sécurité (50 V) . ils sont décomptés de la façon suivante : Nombre de socles par boîtier 1 Nombre de socles décomptés 1 2 1 3 2 4 2 >4 3
■ Décompte des points d’éclairage.
le conducteur de protection ne doit pas être raccordé. Cette hauteur est limitée à 1. un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l’intérieur du logement (interrupteur ou disjoncteur par exemple).30 m dans les locaux pour handicapés et personnes âgées. Pour les matériels fixes de classe II.
771. S’il est situé dans un garage ou un local annexe. il doit exister un accès direct entre ce local et le logement.80 m du sol fini. ■ L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 1.558.411. Coupure d’urgence
771.00 m et 1. 771. Dans le cas contraire.3 ■ Tous les circuits doivent comporter un conducteur de protection. et le tableau d’abonné doit être de classe II. des DDR 30 mA doivent protéger tous les circuits individuellement ou par groupe de circuit.■ Lorsque le disjoncteur de branchement placé à l’origine de l’installation ne comporte pas cette fonction.
3.1 ■ Le dispositif général de commande et de protection prévu à l’origine de l’installation (disjoncteur de branchement) peut assurer les fonctions de coupure d’urgence s’il est situé à l’intérieur des locaux d’habitation.3.
462. il doit être placé un dispositif de sectionnement coupant tous les conducteurs actifs (assuré par le disjoncteur de branchement). y compris le conducteur neutre. le marquage suivant :
. Le sectionnement est réalisé à l’origine de chacun des circuits de chauffage par un dispositif de sectionnement associé au dispositif de protection.2. ■ Dans le cas de chauffage avec fil pilote.indépendant . Sectionnement
461.général associé à un interrupteur général chauffage . ■ Tout circuit doit posséder à son origine un dispositif de sectionnement sur tous les conducteurs actifs. Exemple d’application : sectionnement à l’origine des circuits
Cependant.462.4. 771. 771. Les coupe-circuits. il faut apposer dans le tableau de répartition et dans la boîte de connexion de l’équipement de chauffage.1.par le disjoncteur 2 A dédié au gestionnaire Dans ces trois derniers cas. le sectionnement du fil pilote doit être prévu.2 ■ A l’origine de l’installation. il est admis de prévoir un sectionnement : . ainsi que les disjoncteurs divisionnaires portant la marque NF remplissent la fonction de sectionnement.
type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA Surface ≤ 35 m2 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 de type A (1) 35 m2 < Surface ≤ 100 m2 2 x 40 A de type AC et 1 x 40 de type A (1) Surface > 100 m2 3 x 40 A (2) de type AC et 1 x 40 de type A (1) (1) L’interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger notamment le circuit spécialisé cuisinière ou plaque de cuisson et le circuit spécialisé lave-linge.
. les circuits sont judicieusement répartis en aval des DDR.
(2) En cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 KVA. 771.531. ■ Dans le cas du chauffage électrique avec fil pilote.2 ■ Tous les circuits de l’installation doivent être protégés par des DDR assignés au plus égal à 30 mA dont le nombre. leur calibre étant adapté au(x) circuit(s) à protéger.soit divisionnaire pour un groupe de circuits . il est recommandé de protéger les circuits des prises de courant et d’éclairage par des DDR différents. Pour préserver l’utilisation d’au moins un circuit dans une même pièce. remplacer un interrupteur différentiel 40 A de type AC par un interrupteur différentiel 63 A de type AC. Ces dispositifs doivent être placés à l’origine de tous les circuits à l’exception de ceux alimentés par un transformateur de séparation.3. diff. est reconnu comme mesure de protection complémentaire en cas de défaillance de la mesure de protection contre les contacts directs (usure ou détérioration des câbles souples alimentant des récepteurs mobiles) ou en cas d’imprudence des usagers.
■ Afin d’équilibrer la charge. est placé en aval d’un même DDR. La protection par DDR 30 mA peut être : .1 ■ L’emploi de DDR. ■ En cas d’utilisation de disjoncteurs différentiels. y compris le fil pilote. de puissance ≤ 18 KVA avec ou sans chauffage électrique Nombre. Protection complémentaire contre les contacts directs
415. leur type et leur nombre sont au minimum ceux indiqués ci-dessus. le type et le courant assigné sont donnés dans le tableau ci-dessous.5.2. dont la valeur du courant différentiel nominal de fonctionnement est inférieure ou égale à 30 mA. La protection des circuits extérieurs alimentant des installations non fixées au bâtiment doit être distincte de celles des circuits intérieurs. 40 et 63 A CDC 742F et CDC 764F (type AC) CDA 743F et CDA 765F (type A)
Branchement mono.soit individuelle pour un circuit spécialisé ou non Surface des locaux d’habitation
Inter. l’ensemble des circuits de chauffage.1.
■ En fonction des applications.2 ■ Lorsque l’alimentation du congélateur est définie.2 Sélectivité totale entre dispositifs différentiels 535.
5. Exemple : lave-linge. certains matériels sont susceptibles en cas de défaut de générer des courants à composante continue.1 Alimentation des récepteurs spécifiques 771.4. les appareils mêlant eau et électricité peuvent être source de déclenchements. Le type HI (haute immunité) : Les produits à “immunité renforcée“ réduisent les cas de déclenchements intempestifs lorsqu’ils protégent les équipements générant des perturbations (micro-informatique. afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments consécutives à des coupures indésirables.3. de préférence à immunité renforcée (type HI)
Disj.1 ■ La sélectivité totale permet d’éviter une coupure générale de l’installation en cas de défaut d’isolement sur un circuit terminal. sèche-linge etc… (voir schémas de principe page 46) ■ La coupure d’alimentation résultant du fonctionnement d’un dispositif 30 mA peut perturber le fonctionnement de certains appareils comme le congélateur (voir § 5. il convient de prévoir un circuit spécialisé protégé par DDR 30 mA spécifique à ce circuit.
. que ne détectent pas les différentiels de type AC. lave vaisselle. En particulier.1) ou les équipements informatiques. Il est donc souhaitable de les protéger par des DDR 30 mA spécifiques.2. congélateur). différentiel type A et HI ADH 716F et ADH 720F
Les différentiels de type A : En fonction de la technologie utilisée. Des dispositions particulières peuvent alors être prises comme l’alimentation par une prise de courant sur un circuit protégé par un DDR 30 mA dédié. on pourra tenir compte de la continuité d’utilisation souhaitée. Les différentiels de type A sont conçus pour détecter des types de courants de défaut. de préférence à immunité renforcée (type HI).
■ Volume 2 : . …) et sur les dispositifs de protection associés. Cette disposition s’accompagne de mesure de restriction sur les caractéristiques des appareils installés (classe II. dont la source est placée en dehors des volumes 0. 1. TBTS. (voir § 2)
6. 6.3 ■ La norme définit quatre volumes 0. ■ Volume 1 : seuls sont autorisés des interrupteurs de circuit TBTS avec une tension nominale de 12 V~ ou 30 V= maxi.interrupteurs dont les caractéristiques correspondent aux conditions du volume 1 ■ Volume 3 : sont autorisés les socles de prise de courant.3 NF C 15-100) . 2 et 3 qui englobent et entourent la baignoire et le bac à douche. et 2. 1.soit protégés par un DDR au plus égal à 30 mA .un socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation pour rasoir d’une puissance comprise entre 20 et 50 VA. Locaux contenant une baignoire ou une douche
701. .■ La sélectivité totale n’est assurée entre les DDR 30 mA et le disjoncteur de branchement que si ce dernier est de type sélectif .soit alimentés en TBTS (§ 414 NF C 15-100) ■ Dans les salles d’eau les prises de courant installées dans le sol sont interdites.1 Appareillages autorisés dans les différents volumes 701. interrupteurs et autres appareillages à condition d’être : .
.53 ■ Volume 0 : aucun appareillage.soit alimentés individuellement par un transformateur de séparation (§ 413.
6.415. sous réserve que ces matériels soient de classe II et soient protégés par un DDR au plus égal à 30 mA.3 NF C 15-100) .1 Autres matériels : cas des chauffe-eau électriques 701. appareils de chauffage. ■ Volume 2 : seuls peuvent être installés des luminaires. ils peuvent être néanmoins installés dans : .le volume 1 s’ils sont de type horizontal et placés le plus haut possible en respectant les deux conditions suivantes : .55 ■ Les chauffe-eau à accumulation doivent être installés dans le volume 3 et hors volume.2 Autres matériels (récepteurs) dont l’utilisation est autorisée 701.55 ■ Volume 0 et 1 : seuls sont autorisés des appareils prévus pour l’utilisation dans une baignoire. et autres matériels d’utilisation. ■ Volume 3 : les matériels d’utilisation sont admis à condition d’être : . NF C 15-100
6.soit alimentés individuellement par un transformateur de séparation (§ 413.les canalisations d’eau sont en matériau conducteur .2. Si les dimensions de la salle d’eau ne permettent pas de les installer dans ces volumes.le chauffe-eau est protégé par un DDR au plus égal à 30 mA
.soit alimentés en TBTS (§ 414 NF C 15-100) .soit protégés par un DDR au plus égal à 30 mA ■ Chauffages sol : les éléments chauffants noyés dans le sol peuvent être installés en dessous des volumes 2 et 3 et hors volume sous réserve qu’ils soient recouverts d’un grillage métallique relié à la terre ou qu’ils comportent un revêtement métallique mis à la terre relié à la liaison équipotentielle définie au § 701.le volume 2 .2. alimentés en TBTS limitée à 12 V~ ou 30 V = la source étant installée en dehors des volumes 0. 1 et 2.
..6 m
2. l’espace situé au-dessus de ce plafond.■ Les chauffe-eau instantanés peuvent être installés dans les volumes 1 et 2 à condition : .que les canalisations d’eau soient en matériau conducteur Appareillage :
3m 2.25 m
0. Dans les deux cas. ■ L’espace situé au-dessous de la baignoire ou de la douche et sur leurs côtés est assimilé au volume 3 s’il est fermé et accessible par une trappe prévue à cet usage et pouvant être ouverte seulement à l’aide d’un outil. Dans le cas contraire. à installer en dehors des volumes 0.
2. l’espace situé au-dessus de ce plafond.6 m
2.25 m 2.25 m par rapport au sol).40 m
source TBTS 12 V ou 30 V . les règles du volume 1 s’appliquent à cet espace. dans les dimensions du volume 1et 2 est assimilé au volume 3. 1.qu’ils soient protégés par un DDR au plus égal à 30 mA . 2 source TBTS 50 V
■ Lorsqu’un faux plafond ajouré est disposé dans le volume 2 (hauteur comprise entre 2. dans les dimensions du volume 2 est également assimilé au volume 2.25 m et 3 m par rapport au sol). le degré de protection minimal IP X3 est requis. ■ Lorsqu’un faux plafond fermé est disposé dans les volumes 1 et 2 (hauteur sous plafond ≤ 2.25 m
Par contre. ■ Le tableau ci-après reprend les régles de l’article 443 de la norme NF C 15-100 en prenant en compte en complément l’indisponibilité de l’installation. Protection contre les surtensions d’origine atmosphérique
7.1 ■ Les parafoudres limitent le niveau des surtensions d’origine atmosphérique provenant du réseau de distribution à un niveau compatible avec la tenue aux chocs des matériels de l’installation et des matériels alimentés par cette installation. ils ne protégent pas contre les coups de foudre directs sur les bâtiments.
.1 Rôle des parafoudres 534. 7.2 Conditions de mise en œuvre ■ Les conditions dans lesquelles les parafoudres doivent être mis en œuvre sont résumés ci-dessous.6. 2 et 3.1.3 Liaison équipotentielle supplémentaire ■ Une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses des volumes 1.
..d’installations comportant des Systèmes de Sécurité Incendie. la parafoudre de type 1 ne pouvant être mis en œuvre à l’origine de l’installation est remplacé par des parafoudre de type 2 (In ≥ 5 kA) placés à l’origine de chacune des installations privatives. Dans le cas d’immeubles équipés de paratonnerre et comportant plusieurs installations privatives. .les conséquences de l’indisponibilité sont intolérables.
■ Lorsque la parafoudre n’est pas obligatoire il peut être justifié par une évaluation du risque définie dans le guide UTEC 15-443 dans les cas suivants : . L’utilisation de parafoudre peut également être nécessaire pour la protection de matériels électriques ou électroniques dont le coût et l’indisponibilité peuvent être critique dans l’installation comme indiqué par l’analyse du risque. etc. Les lignes aériennes constituées de conducteurs isolés avec un écran métallique relié à la terre sont à considérer comme équivalentes à des câbles souterrains.
Dans le cas des bâtiments intégrant le poste de transformation.de certaines installations où une médicalistation à domicile est présente.5 Ng > 2. l’absence d’un parafoudre est admise si elle est justifiée par l’analyse du risque. la mise en œuvre de parafoudres n’est pas obligatoire. si la prise de terre du neutre du transformateur est confondue avec la prise de terre des masses interconnectée à la prise de terre du paratonnerre. d’alarmes techniques.Caractéristiques et alimentation du bâtiment
Densité de foudroiement (Ng) Niveau kéraunique (Nk) Ng ≤ 2.le coût des matériels et/ou de leur indisponibilité est élevé. d’alarmes sociales.5 Nk ≤ 25 (AQ1) Nk > 25 (AQ2) Obligatoire(2) Obligatoire(2) Non obligatoire(4) Obligatoire (5) Non obligatoire(4) Obligatoire
C’est la cas par exemple : .
5 KV .5 kV.3 Caractéristiques des parafoudres ■ Les parafoudres doivent être conformes à leur norme. Les parafoudres Hager sont homologués NF.
. 7. • courant de choc minimum Iimp de 12. Attention : selon le guide UTE C15-443. ■ Le niveau de protection Up des parafoudres Hager est inférieur à 1. faible impédance du circuit de décharge.en présence d’un paratonnerre : • parafoudre de type 1. 15 kA. Les parafoudres de tête Hager (type 2) ont les courants nominaux de décharge In suivants : 5 kA.Carte des niveaux kérauniques Nk (nombre de jours par an où l’on entend le tonnerre) en France : Nk ≤ 25 Nk > 25 La densité de foudroiement Ng (nombre de coup de foudre par an et par Km2) est obtenue en divisant Nk par 10. Les parafoudres connectés entre conducteurs actifs et terre.cas général : • parafoudre de type 2 • courant nominal In ≥ 5 KA • Up ≤ 2. 20 kA. la NF EN 61-643-11 (C61-740). aucun territoire ne semble être à l’abri d’un risque livré à la foudre ! Ce risque dépendra de la situation précise du lieu et de l’installation. doivent être choisis selon les caractéristiques suivantes : .5 kA • Up ≤ 2. installés à l’origine de l’installation. etc…) peuvent conduire aux choix de valeurs supérieures. le courant nominal de décharge recommandé du parafoudre est de 5 KA (forme d’onde 8/20). Les numéros indiqués sur la carte sont les numéros des départements. présence de paratonnerre.5 kV
■ A l’origine d’une installation alimentée par le réseau de distribution publique. Des critères plus sévères (très forte exposition.
4 Emplacement des parafoudres 534. 7. ils sont disposés immédiatement en aval du dispositif assurant la fonction de sectionnement en tête de l’installation. ■ Afin d’assurer une protection optimale contre les surtensions.1. comme un disjoncteur Ph/N (plus la “terre”).
7. En complément de la protection différentielle de tête.2
■ Lorsque les parafoudres protègent l’ensemble d’une installation.1. en aval d’un dispositif différentiel résiduel. L’emplacement du parafoudre dans le tableau électrique doit être choisi pour réduire au maximum la longueur des fils de connexions. Les dispositifs différentiels à courant résiduel Hager de type répondent à cette prescription. ⇒ la protection fine en complément de la protection générale ⇒ la protection de la ligne téléphonique et des matériels qui y sont raccordés. ce dernier doit être d’un type qui ne déclenche pas sous l’effet de courants de choc de 5 KA (forme d’onde 8/20). La protection contre l’emballement thermique est intégrée aux parafoudres Hager
. une protection par disjoncteur approprié est requise pour assurer la protection contre les court-circuits.3 ■ Si un parafoudre est installé à l’origine de l’installation.5 Mise en œuvre des parafoudres 534. contre l’emballement thermique et contre les courants de défaut doivent être prévus pour assurer la déconnexion du parafoudre. ■ Des dispositifs de protection contre les court-circuits. les conducteurs de connexion du parafoudre doivent être aussi courts que possible.Cas particulier : le parafoudre auto-protegé • particulièrement adapté à un usage dans les locaux “dometiques” • intègre directement son disjoncteur de deconnexion • très facile à raccorder. ⇒ la protection générale de tête ■ Un parafoudre destiné à protéger un matériel d’utilisation particulièrement sensible doit être installé à proximité de ce matériel en paralléle de son circuit d’alimentation.
Cela facilite la mise en œuvre et réduit encore davantage la longueur de la connexion.
In : 5 kA mini Up : 2.5 kV max.5 kV max.■ (1) La plupart des parafoudres de notre gamme intègre un déroulement de la borne de raccordement /PE.
■ (2) Le parafoudre auto-protégé SPN 715D intégré d’office la protection contre les court-circuits et optimise le raccordement. (1)
tout en restant toujours conforme à la réglementation :
.la réglette de choix :
. Ils offrent différent niveaux de précision ddans le choix. ainsi que sur le choix et la mise en œuvre des parafoudres conformément à la NF C 15-100 est proposée dans la documentation Hager : “La protection du matériel électrique et électronique contre les effets indirects de la foudre”.le guide du catalogue général :
. plusieurs outils Hager sont à votre disposition. Pour réaliser rapidement un choix de parafoudres.le guide du site internet :
.Une étude plus approfondie sur l’évaluation du risque engendré par les effets indirects de la foudre. sans évoquer l’aspect mise en œuvre.
Ils ne doivent pas être placés dans des placards ou penderies où les objets entreposés peuvent rendre leur accès difficile. tableaux de répartition
771. ■ Le tableau de répartition principal doit être placé dans la Gaine Technique Logement.4. et 3.
.4.30 m dans les locaux pour handicapés ou personnes âgées. Il peut être séparé ou juxtaposé avec le panneau de contrôle.1.558. 1. Elle est interdite dans les volumes 0.558. généralement le disjoncteur de branchement doit être situé à une hauteur comprise entre 1 m et 1. Panneau de contrôle.1 ■ Le panneau de contrôle et les tableaux de répartition et de communication doivent être placés dans des emplacements facilement accessibles et ne nuisant pas aux conditions de fonctionnement de l’appareillage.80 m au-dessus du sol fini.558.
771.2 ■ Les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux doivent être posés sur un tableau de répartition principal et si nécessaire sur un ou plusieurs tableaux divisionnaires supplémentaires répartis dans le logement. Ces locaux ou emplacement ne doivent être ni humides ni poussiéreux. Une réserve minimal de 20 % doit être respectée pour chacun des tableaux. 2. ■ L’installation des tableaux de répartition divisionnaire dans les salles d’eau est déconseillée. 771. Cette hauteur est limitée à 1. Cependant de tels emplacements sont admis si on utilise des sets de placard.8. ■ L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence.
) lorsqu’elles sont prévues et éventuellement. . Il doit comporter au moins une barrette de terre et au moins un rail DIN.5 ■ Il est destiné à recevoir le point de livraison de l’opérateur (matérialisé par la prise DTI).558. elle doit être directement accessible à partir de l’intérieur du logement. ce compartiment doit posséder un couvercle indépendant (§ 6.soit dans un garage ou local annexe Si la GTL comporte le dispositif de coupure d’urgence.3 NF C 14-100) . ■ Ils sont desservis individuellement depuis le tableau de communication situé dans la Gaine Technique Logement (câblage en étoile).2 ■ La GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées courants forts et courants faibles.le tableau de répartition principal .1 socle dans la cuisine.1 socle par pièce principale (ex : chambres. salon. satellite. Si le câble de branchement est placé dans un compartiment de goulotte.un équipement domotique . ■ La GTL doit contenir : .le panneau de contrôle s’il est situé à l’intérieur du logement. etc. ■ La GTL est située : .9. Le coffret de communication
771. ■ Les socles de prise de communication de type “RJ45” devront être conformes à la norme NF EN 60 603-7-3 (en cours d’élaboration).1. La Gaine Technique Logement (GTL)
771. les prises téléphone en ”T” (conjoncteur) peuvent être encore utilisées.2 socles de prise de courant 2P +T 16 A protégé par un circuit dédié pour alimenter des appareils de communication placés dans la GTL . ■ La répartition des socles de communication est au moins : . ■ En rénovation. la GTL n’est exigée que dans le cas d’une rénovation totale avec redistribution des cloisons. de préférence à proximité d’une entrée principale ou de service. Pour tenir compte du parc de matériel téléphonique existant.soit à l’intérieur du logement.558.les autres applications de communication (TV.
Coffret de communication semi équipé Tél. . Elle doit permettre des extensions de l’installation électrique aussi aisées que possible et faciliter les interventions en toute sécurité.le tableau de communication . séjour) ..une protection anti-intrusion
10./TV TN 401
Le câblage de ces prises TV peut se faire dans le tableau de communication.3 prises TV dans les logements de surface supérieure à 100 m2. ■ Le coffret de communication peut être de deux types : .
.Coffret sans brassage : Le coffret dessert individuellement les prises téléphoniques en " T " ou prises RJ 45 à usage uniquement téléphonique de l’habitat. Les prises télévision au format coaxial peuvent également y être ramenées si l’équipement de distribution du signal est installé en son sein.
.■ Lorsque les socles de communication sont des conjoncteurs en “T” et n’assurent pas la distribution de la télévision. ➃ 1 mini rail DIN pour la fixation d’un parafoudre téléphonique. Le coffret de communication semi-équipé TN401 est la solution idéale pour la mise en œuvre de ce type de système de communication. ➁ 1 répartiteur téléphonique sans vis avec support. ➂ 1 support de fixation en matière isolante prêt à recevoir n’importe quel répartiteur TV.1 prise TV dans les logements de surface jusqu’à 35 m2 ..
..2 prises TV dans les logements de surface jusqu’à 100 m2 .. l’équipement minimum consiste en la pose d’au moins : . ■ Chacune de ces prises doit être desservie par une canalisation issue de la GTL... Il est équipé de : ➀ 1 DTI monté sur rail DIN..
➇ 1 kit de fixation des produits actifs sur platine (sauf TN 41x). Il permet une exploitation optimale des prises de communication format RJ45. téléphonique et TV sur les différentes prises de communication format RJ45 de l’habitat. les signaux téléphoniques. Ils sont équipés de :
➀ 1 DTI fixable sur rail DIN. ➁ 1 répartiteur téléphonique deux entrées
(sans fil ou RJ45) / huit sorties. ➅ 1 platine de fixation pour produits actifs (sauf TN 41x).Coffret avec brassage : Le coffret centralise les arrivées téléphoniques et télévision pour diffuser les signaux Internet. un système de communication peut rendre différents niveaux de services appelés Grade. les signaux téléphoniques et informatiques (jusqu’à 100Mbits/s) seront acheminés depuis le coffret de communication sur les prises de communication format RJ45 du logement. En fonction des composants installés. • En Grade 1. Le signal TV transite par câble coaxial.. ➂ 8 ou 12 connecteurs RJ45 grade 1 ou grade 3 (selon les versions).
. Les coffrets de communication semi-équipés TN 41x. • En Grade 3. TN 42x et TN 43x sont la meilleure solution pour mettre en œuvre ce type de système de communication. ➆ 1 kit de repérage des cordons. ➄ 2 prises de courant pour alimenter les produits actifs (sauf TN 41x). ➃ 4 ou 8 cordons de brassage grade 1 ou grade 3 (selon les versions). informatiques et télévision terrestre sont acheminés depuis le coffret de communication sur les prises de communication format RJ45 de l’habitat.
ou à l’aide d’un ensemble préfabriqué fonctionnel. armoires. ■ Elle peut réalisée avec des matériels standards : . Tout autre destination du volume restant est interdite.Le volume défini ci-dessus doit rester dédié dans sa totalité à la GTL. … . goulottes.coffrets. Un ensemble “ goulottes et tableaux Gamma 13 ou 18 modules“ composé :
. même s’il est partiellement occupé.
plinthes ou moulures.3.6. posés côte à côte facilitent ces interventions. le conducteur isolé situé le plus bas doit se trouver à 1. 529.2 ■ Les goulottes doivent être choisies et installées de manière à garantir de façon continue sur tous le parcours des canalisations. Les systèmes de moulures et plinthes Tehalit conformes à la NF C 68-104 assurent les prescriptions ci-dessus. ■ Lorsque les appareillages sont fixés sur ou dans des goulottes. ces appareillages doivent être solidaires du socle de ces goulottes.7.4. plinthes ou moulures. ■ Pour les prises mixtes (BT et Téléphone) l’intervention sur un socle doit pouvoir se faire sans intervention sur l’autre. ■ Les conducteurs isolés ne sont admis que si le couvercle nécessite l’emploi d’un outil pour être retiré.
.5 cm au moins au-dessus du sol fini.4.11. la protection correspondant à l’emplacement considéré. 771.
Les adaptateurs simples des moulures Atéha et plinthes SL.559. notamment aux angles et changement de plan. 530. ■ Dans le cas de goulottes posées en plinthe. Les adaptateurs des moulures Atéha et plinthes SL respectent les prescriptions ci-dessus. Installation des goulottes
pièces de forme et adaptateurs Tehalit système Atéha.Moulure pour point lumineux Embout Dérivation Angle intérieur 3D Angle extérieur
Moulures. SL et EK
■ Dans le cas d’une alimentation fixe posée en saillie.1. ■ Chaque point d’éclairage équipé d’un DCL doit être pourvu soit d’une douille DCL munie d’un fiche récupérable 2P+T pour la connexion ultérieure d’un luminaire. le raccordement du matériel peut s’effectuer sans boîte de connexion à condition que le matériel soit pourvu par construction de bornes de raccordement ou si la canalisation est par construction pourvue de connecteurs spécifiques de raccordement.1. soit d’un luminaire équipé d’une fiche DCL.2.
. Le point de centre Tehalit ATA 63069 est équipé d’un DCL et livré avec une fiche 2P + T plus le crochet pour raccorder le luminaire. ■ Un socle DCL. permettant le raccordement du luminaire est obligatoire lorsque la canalisation aboutie à une boîte de connexion pour luminaire. 771. Les boîtes de connexion et DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire)
559.314.3 ■ Toute canalisation encastrée doit être terminée par une boîte de connexion.12.
correctement fixé et doit rester visible après l’installation du tableau. diagramme ou tableau à remettre à l’utilisateur. salle de bain…) L’outil “1-2-3 Schéma” de Hager permet de réaliser des schémas unifilaires pour les coffrets et armoires ainsi que les repérages pour l’appareillage modulaire et les coffrets. les coffrets et armoires.
. Il doit être compréhensible sans avoir recours aux schémas électriques de l’installation.514. de qualité durable. cuisine. prise…) local desservi (chambre.les locaux desservis .13. ■ Les indications que doivent porter les schémas sont : nature et type des dispositifs de protection et de commande courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande puissance prévisionnelle nature des canalisations pour circuits extérieurs nombre et section des conducteurs application (éclairage. il y a lieu d’établir un schéma. Le logiciel Sémiolog permet de réaliser des repérages de grande qualité pour l’appareillage modulaire.la fonction des circuits ■ Ce repérage doit être lisible. Ce repérage doit préciser : . 771.5 ■ Chacun des circuits doit être repéré par une indication appropriée correspondant aux besoins de l’usager et du professionnel.514. ■ Pour toute installation électrique. Identification des circuits et schéma de l’installation
Du studio au F1 surface ≤ 35 m2 Avec la NF C 15-100.5
2. vous offrez la sécurité Protection différentielle 30 mA pour tous les circuits.55 NF C 15-100 (page 30)
2.14. se référer aux conditions d’installation décrites au § 701.52
2.Sectionnement du fil pilote associé à la protection (disjoncteur fil pilote MFN 9XX).5
asservissement tarif. gestionnaire d’énergie
1. .Utilisation de disjoncteurs et interrupteurs différentiels SanVis (MFS 7XX) et (CDS 7XX)
2.Offrez encore plus en garantissant un meilleur confort d’exploitation Meilleur confort d’exploitation par une sélectivité accrue : .5
1.Alimentation spécifique du circuit spécialisé lave-linge avec un disjoncteur différentiel .5
2. Du F2 au F4 35 m2 < surface ≤ 100 m2 Avec la NF C 15-100.52
1.55 NF C 15-100 (page 30).5
asservissement tarif. Si le chauffe-eau est prévu dans la salle de bain.52
20 A 2.52
2. se référer aux conditions d’installation décrites au § 701. vous offrez la sécurité Protection différentielle 30 mA pour tous les circuits.5
20 A 2.2. gestionnaire d’énergie
asservissement tarif.Sectionnement du fil pilote associé à la protection (disjoncteur fil pilote MFN 9XX) .52
2.Installation d’un parafoudre quelles que soient les conditions de mise en œuvre
2.Alimentation des circuits spécialisés congélateur et lave-linge avec des disjoncteurs différentiels spécifiques.13.52 ET 221
circuit prises 1. Du F2 au F4 35 m2 < surface ≤ 100 m2 Offrez encore plus en garantissant un meilleur confort d’exploitation Meilleur confort d’exploitation par une sélectivité accrue : . 2 et 3
2.Utilisation de disjoncteurs et interrupteurs différentiels SanVis (MFS 7XX) et (CDS 7XX) . .
(1) depuis le gestionnaire d’énergie (2) 63 A recommandé si plus de 2 circuits spécialisés.3. se référer aux conditions d’installation décrites au § 701.5
2.55 NF C 15-100 (page 30).52
2. Du F5 et + surface > 100 m2 Avec la NF C 15-100. vous offrez la sécurité Protection différentielle 30 mA pour tous les circuits.
1.gestionnaire d’énergie
1.chauffage 1 20 A MFN 720
2.52 circuit prises 3 circuit prises 4 VMC 1.Alimentation des circuits spécialisés.Installation d’un parafoudre de tête quelles que soient les conditions de mise en œuvre .52
.52 2.5
1.Utilisation de disjoncteurs et interrupteurs différentiels SanVis (MFS 7XX) et (CDS 7XX)
* si nécessaire MFS 716 MFS 716 MFS 716 MFS 702 16 A 16 A 16 A 2A 2.52
1.52 1. congélateur et lave-linge par des disjoncteurs différentiels spécifiques (type A et HI) .52
2.Sectionnement du fil pilote associé à la protection (disjoncteur fil pilote MFN 9XX) .Alimentation par un disjoncteur différentiel et protection fine par un parafoudre (SPN 208S) du circuit informatique .Offrez encore plus en garantissant un meilleur confort d’exploitation Meilleur confort d’exploitation par une sélectivité accrue : .
1.) 102
2.52 MFN 920
RC Saverne B712063759
. et schémas de ce document sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de leurs auteurs ni de la société Hager SAS. Les informations. dessins. photos. Conception / réalisation : Hager SAS . Sauf erreur ou omission.Imprimé en France .Notes
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulHabitat Guide Technique ZD218j 07 by atlas700.0 (0)EmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less