Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/5315709DAB4F01030325824E003BFD48
Timestamp: 2018-04-26 13:29:41
Document Index: 230846591

Matched Legal Cases: ['artículo 07', 'artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 56', 'artículo 63', 'artículo 01', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6']

Resolución ENRE 0077/2018. Boletín Oficial n° 33.829, lunes 12 de marzo de 2018, pp. 39-40.
Citas Legales : Decreto 01600/2002, Informe técnico DSP 4055/2017, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 22, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); j) y s), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 25.551, Memorándum AARyEE 0066/2018, Resolución ENRE 0033/2014, Resolución ENRE 0037/2010, Resolución ENRE 0122/2014, Resolución ENRE 0129/2009, Resolución ENRE 0163/2013, Resolución ENRE 0184/2000, Resolución ENRE 0190/2012, Resolución ENRE 0274/2015, Resolución ENRE 0302/2003, Resolución ENRE 0302/2003 - anexo, Resolución ENRE 0378/2003, Resolución ENRE 0382/2015, Resolución ENRE 0400/2011, Resolución ENRE 0555/2001, Resolución SAyDS 0904/2016 (Río Negro), Resolución SE 0077/1998, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 01, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 40, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 01 - punto 3. - apartado 3.2. etapa 2, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 044
Expediente Citado : ENRE 46753/2016
VISTO el Expediente N° 46.753/2016 del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, y
Que en el expediente del Visto mediante Nota Externa N° 209/16 (Nota de Entrada N° 231.545) la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL COMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSCOMAHUE S.A.) remite copia de la solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad de Transporte a su red presentada por la empresa GENNEIA para el ingreso del Parque Eólico Pomona I (PEPO I) de 100 MW que se ha previsto construir a DOS KILÓMETROS (2 km) al noroeste de la Estación Transformadora (ET) Choele Choel en la Localidad de Pomona, para lo cual se procederá a la apertura de la Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV Choele Choel-Fray Luis Beltrán, donde se construirá UNA (1) nueva ET 132/33 kV denominada Pomona, con DOS (2) transformadores de 60 MVA cada uno.
Que corresponde encuadrar la solicitud en los términos del Título I -Acceso a la Capacidad de Transporte Existente- y Título II -Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes- del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, incluida en el Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución Ex-SEE N° 61/1992 y sus modificatorias (LOS PROCEDIMIENTOS).
Que el PEPO I tendrá una capacidad instalada de 100 MW y estará constituido por TREINTA (30) aerogeneradores tipo Vestas V126 con una potencia nominal de 3.45 MW cada uno, estimando el solicitante que el ingreso del Parque Eólico se realice hacia el verano 2017/2018.
Que el PEPO I se conectará mediante SEIS (6) celdas de 33 kV a la nueva ET Pomona que tendrá DOS (2) transformadores de 132/33 kV de 60 MVA cada uno y se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a la red de TRANSCOMAHUE S.A. mediante DOS (2) campos de entrada de líneas de 132 kV, seccionando la LAT 132 kV que une la ET Choele Choel con la ET Luis Beltrán, en la Provincia de RIO NEGRO.
Que, individualmente, este parque eólico es de una potencia menor a la máxima posible y puede acceder a la red de transporte, es importante destacar que dependiendo de los parques eólicos que efectivamente se instalen en el corredor de 132 kV (Villa Regina-Luis Beltrán-Choele Choel) podrían presentarse restricciones al despacho de su generación o necesidades de refuerzo de la red eléctrica.
Que, mediante Nota de Entrada N° 235.710, la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO (CAMMESA) puso de manifiesto la opinión expresada por TRANSCOMAHUE S.A. en relación a la solicitud presentada, en cuanto esta última sostuvo que las obras allí proyectadas beneficiarán al sistema operado por la Transportista, fundamentalmente para atender a la demanda del área a futuro y mejorar las condiciones de operación en N-1.
Que, asimismo, CAMMESA destacó que TRANSCOMAHUE S.A. prestó su conformidad con el acceso de la ampliación solicitada por GENNEIA S.A. para el PEPO I detallando además las obras y requerimientos indicados por la Transportista que deberán ser cumplimentadas por la Solicitante, a saber: i) Reemplazo de los TTII en las EETT Choele Choel y Luis Beltrán con relación de transformación 800/1 A para permitir trabajar al límite térmico del conductor; ii) La apertura de la actual LAT Choele Choel-Luis Beltrán se realice con DOS (2) retenciones separadas para permitir los trabajos de mantenimiento en cada nuevo tramo de línea “sin tensión próxima”; iii) Que GENNEIA haga el pertinente estudio de coordinación de protecciones, debiendo estandarizar los relés diferenciales, los de máxima corriente y los equipos de comunicación operativa (SCOM) con los de Choele Choel y Luis Beltrán o caso contrario, proveer UNO (1) de repuesto; iv) Los Servicios Auxiliares deberán ser provistos por el generador; v) La playa de maniobras y el edificio deben cumplir con los requisitos de las estaciones transformadoras de TRANSCOMAHUE S.A.
Que de acuerdo a lo establecido en los requerimientos para la Etapa II, se deberá definir el alcance de la DAG o RAG a implementar.
Que, al emitir su opinión, CAMMESA afirmó que de acuerdo a la normativa técnica vigente el parque PEPO I corresponde a un Parque TIPO A, conforme a la clasificación del ANEXO 40 de LOS PROCEDIMIENTOS.
Que para no afectar la seguridad y calidad de servicio el PEPO I, por ser de tipo A, deberá controlar en forma automática la tensión en su punto de conexión con el objeto que las máximas variaciones frecuentes de tensión en nodos de demanda cercanos eléctricamente, producto de las fluctuaciones de generación eólica, respeten los límites admitidos por el ANEXO 40 ya mencionado.
Que el solicitante deberá instalar un Control Conjunto que permita regular de manera rápida y continua la tensión del punto de conexión del PEPO I a la red o de un punto intermedio de los transformadores de 132/33 KV mediante el cambio centralizado de la referencia de potencia reactiva o del cos ö de todos los aerogeneradores con una velocidad de respuesta similar o superior a un generador sincrónico.
Que deberá disponer de regulación de tensión bajo carga para los transformadores de 132/33 kV de 60/60 MVA de vinculación del parque eólico con la red de TRANSCOMAHUE S.A.
Que deberá ajustar las protecciones de sobre/subtensión de los aerogeneradores para que los mismos soporten, sin desconectarse de la red, cortocircuitos en la red de transporte que sean correctamente despejados por sus protecciones según la curva “tensión - tiempo límite”,- del Procedimiento Técnico (PT) N° 4. y/o disminuciones de tensión de larga duración en el punto de conexión a la red de transporte que resulten en niveles de tensión del NOVENTA POR CIENTO (90 %) de 132 kV.
Que se deberán instalar los sistemas de comunicaciones y dispositivos auxiliares para realizar un control manual o automático de la potencia activa total del parque para reducir la misma en forma de rampa a solicitud del centro de operación de CAMMESA o de TRANSCOMAHUE S.A.
Que el PEPO I deberá participar del automatismo DAG COMAHUE por lo que tendrá que tener en cuenta las revisiones para su implementación (PLC, comunicación hasta ET Choele Choel, etcétera) además de permitir la RAG1 y desconexión automática (DAG) total o parcial del parque ante desenganches de líneas de AT, conforme a los resultados de los estudios de Etapa 2 del PT N° 1.
Que deberá contar con un centro operativo de generación (COG) desde el cual se puedan recibir instrucciones de TRANSCOMAHUE S.A. y/o CAMMESA para controlar el nivel de tensión en barras de 132 kV de la ET Pomona y realizar maniobras en el parque eólico (desconexión de una parte o de toda la generación, arranque coordinado de la generación, etcétera).
Que corresponderá cumplir con la normativa vigente (Resolución ENRE N° 184/2000) en cuanto a inyección de corrientes armónicas a la red y niveles de flicker, para lo cual deberá instalar un equipo que permita medir en forma continua variaciones y perturbaciones de la tensión (nivel de tensión, huecos de tensión, flicker, armónicas, desbalances, etcétera).
Que a tal fin habrá que instalar una estación de trabajo con el hardware y software necesario para recolectar, almacenar, procesar estadísticamente y visualizar las mediciones realizadas, entre otras funciones, con la posibilidad de que el Transportista pueda acceder a dichas mediciones en forma remota para un posterior análisis y acciones que podrán requerir adecuaciones del parque.
Que desde el inicio de operación del parque eólico deberá prever la elaboración, para su envío a CAMMESA, de pronósticos de producción de energía adecuados a los requerimientos del despacho en tiempo real y de la programación de la operación del Sistema Eléctrico en sus distintas etapas.
Que se implementará un sistema que permita transmitir automáticamente y con frecuencia horaria a TRANSCOMAHUE S.A. y CAMMESA.
Que los datos registrados por los instrumentos de medición dispuestos en el/los mástil/es de medición del parque eólico, típicamente datos diez-minutales de velocidad y dirección del viento, temperatura, y presión atmosférica.
Que deberá definir por aerogenerador, su disponibilidad real, potencia activa generada, velocidad y dirección del viento medida sobre la góndola.
Que concluye CAMMESA que el ingreso del PEPO I aumentará la oferta de generación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) basada en el uso de un recurso renovable.
Que dependiendo de los parques eólicos que efectivamente se instalen en el corredor de 132 kV (Villa Regina-Luis Beltrán-Choele Choel) y debido a limitaciones térmicas de conductores y/o de control de tensión, podrían presentarse restricciones al despacho de generación del parque PEPO I o necesidades de refuerzo de la red eléctrica.
Que teniendo en consideración la opinión de TRANSCOMAHUE S.A., CAMMESA opina que cumpliendo con los requisitos técnicos antedichos, el acceso de este PEPO I de 100 MW y la ampliación para su conexión al SADI es factible desde el punto de vista técnico.
Que el Departamento Ambiental del ENRE manifestó mediante Memorándum D.AMB N° 295/16 que del análisis de la documentación presentada por TRANSCOMAHUE S.A. en el marco de lo establecido en las Resoluciones ENRE N° 122/2014 y 274/2015 no se advierten cuestiones que deban ser observadas.
Que, agrega que formó parte de las presentaciones efectuadas el Estudio de Impacto Ambiental “PEPO I” remitido a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro, aprobado por Resolución N° 904/2016.
Que, una vez iniciada la operación comercial del parque, el agente debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas la Resolución ENRE N° 555/01 y complementarias.
Que, asimismo, el Departamento Ambiental del ENRE indicó que TRANSCOMAHUE S.A. deberá proceder a realizar los ajustes a su Sistema de Gestión Ambiental incorporando las nuevas instalaciones asociadas a la vinculación del parque al SADI realizando los monitoreos de campos electromagnéticos correspondientes para verificar el cumplimiento de los estándares fijados por la Resolución SE N° 77/98.
Que, por su parte, el Departamento de Seguridad Pública del ENRE manifestó mediante Informe Técnico N° 4.055/2017 que analizada la documentación presentada, no se advierten cuestiones que deban ser observadas siempre y cuando las instalaciones involucradas en la construcción del parque PEPO I cumplan con las Resoluciones ENRE N° 37/2010, N° 129/2009, N° 400/2011, N° 190/2012, N° 382/2015 y N° 163/2013.
Que, mediante Nota de Entrada N° 240.161, GENNEIA S.A. comunicó a este Ente Nacional que cedió la solicitud de acceso y ampliación que nos ocupa a la Empresa GENNEIA VIENTOS DEL SUDOESTE SOCIEDAD ANÓNIMA (GENNEIA VIENTOS DEL SUDOESTE S.A.), tomando esta última debida intervención en el trámite de la misma, mediante la ratificación expresada mediante Nota de Entrada N° 249.618 (fojas 415/436 y 450).
Que la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN por RESOL-2018-19-APN-SECEE#MEM autorizó el ingreso como agente generador del MEM a la firma GENNEIA VIENTOS DEL SUDOESTE S.A. para su PEPO I de 100 MW de potencia nominal a instalarse en la localidad de Pomona, provincia de Río Negro, conectándose al SADI en barras de 33 kV de la futura ET Pomona la cual se construirá para el seccionamiento de la LAT 132 kV Luis Beltrán-Choele Choel en jurisdicción de TRANSCOMAHUE S.A.
Que, finalmente, el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales toma intervención en el trámite de la presente solicitud mediante Memorándum AAREE N° 66/2018, sin referir la existencia de inconvenientes ni objeción técnica alguna para acceder a lo peticionado.
Que GENNEIA VIENTOS DEL SUDOESTE S.A. deberá dar cumplimiento a las obras y requerimientos efectuados por TRANSCOMAHUE S.A. y CAMMESA, conforme a lo especificado en la Nota N° B-109192-2, identificada como Nota de Entrada N° 235.710.
Que GENNEIA VIENTOS DEL SUDOESTE S.A. ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 1 y concordantes del Título I “Acceso a la Capacidad de Transporte del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica” y en las disposiciones normativas contenidas en el Título II “Ampliaciones a la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes” del Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS, como así también, con los recaudos exigidos en la Resolución ENRE N° 122/2014, habiéndose verificado que la ampliación es beneficiosa para el Sistema Eléctrico bajo jurisdicción de TRANSCOMAHUE S.A.
Que en los términos de lo que disponen las Resoluciones ENRE N° 33/2014 y N° 122/2014, corresponde dar a publicidad la solicitud de acceso y ampliación presentada a través de un AVISO, tanto en la página web del ENRE, como así también en la de CAMMESA por el lapso de CINCO (5) días y por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en donde pudiesen afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la última publicación efectuada para que quien considere que la solicitud en cuestión pudiera afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee oposición fundada por escrito ante el ENRE o, en el caso del Acceso, presente un proyecto alternativo al del solicitante o plantee observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo.
Que, en caso de que la oposición planteada sea común a otros usuarios, se convocará a Audiencia Pública para recibir las mismas y permitir al solicitante dar respuesta a las mismas y exponer sus argumentos.
Que cumplido el plazo señalado sin que se registrare la presentación de planteo u oposición alguna y en atención a los informes favorables presentados, se procederá sin más a admitir el acceso solicitado y se considerará, asimismo, otorgado el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la solicitud de ampliación de la Capacidad de Transporte Existente para el ingreso del parque eólico PEPO I de 100 MW de potencia nominal, a ser instalado en las cercanías de la Localidad de Pomona, Provincia de Río Negro y la construcción de la nueva ET denominada Pomona, la cual tendrá DOS (2) transformadores de 133/13,2 kV de 60 MVA cada uno, a los efectos de vincular el referido parque eólico PEPO I a la red eléctrica de 132 kV bajo jurisdicción de TRANSCOMAHUE S.A., mediante el seccionamiento de la Línea Aérea de Alta Tensión de 132 kV que une la ET Choele Choel y la ET Luis Beltrán, más sus obras complementarias.
Que TRANSCOMAHUE S.A. y GENNEIA VIENTOS DEL SUDOESTE S.A. deberán dar estricto cumplimiento a la normativa de “Compre Trabajo Argentino”, establecida por la Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600/2002, como así también a la Resolución ENRE N° 302/2003 del 11 de septiembre de 2003, corregida en su Anexo por la Resolución ENRE N° 378/2003.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto en los artículos 11, 22 y 56 incisos a), j) y s) y 63 incisos a) y g) de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad la solicitud de acceso a la Capacidad de Transporte de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL COMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSCOMAHUE S.A.) requerida por GENNEIA VIENTOS DEL SUDOESTE S.A. para el Parque Eólico Pomona I (PEPO I) de 100 MW, así como la solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la Capacidad de Transporte Existente para la obra consistente en la construcción de la ET Pomona 132/33 kV con DOS (2) transformadores de 132/33 kV de 60 MW cada uno y obras complementarias.
ARTICULO 2.- Publicar dicha solicitud mediante un aviso en la página web del ENRE y solicitar a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) que haga lo propio, por el plazo de CINCO (5) días; también se publicará por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar en que la obra vaya a realizarse o pueda afectar eléctricamente, advirtiéndose en dichas publicaciones que se otorga un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos desde la última publicación para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el Ente o, en el caso del acceso, presente un proyecto alternativo.
ARTÍCULO 3.- Disponer que en caso de que no hubiera ninguna presentación fundada, vencido el plazo señalado, se considerará otorgado el acceso así como emitido el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación referida en el artículo 1 de esta resolución.
ARTÍCULO 4.- Establecer que en caso de que existan presentaciones fundadas comunes entre distintos usuarios se convocará a Audiencia Pública para analizarlas, y permitir al solicitante contestar las mismas y exponer sus argumentos.
ARTÍCULO 5.- GENNEIA VIENTOS DEL SUDOESTE S.A. deberá cumplir con las obras y requerimientos técnicos indicados por TRANSCOMAHUE S.A. y CAMMESA mediante sus respectivas presentaciones, puestas en conocimiento de este Ente Nacional mediante Nota de Entrada N° 235.710, como así también, con aquellos otros que le sean requeridos al momento de hacerse efectivo el acceso solicitado, a efectos de garantizar el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.
ARTÍCULO 6.- Notifíquese a TRANSCOMAHUE S.A., a GENNEIA VIENTOS DEL SUDOESTE S.A. a CAMMESA y al ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (EPRE) de la Provincia de RIO NEGRO.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 77/2018