Source: http://docplayer.fi/1637786-Suomen-kylmayhdistys-ry-koulutuspaivat-2010-1.html
Timestamp: 2016-12-07 16:54:25+00:00
Document Index: 10963862

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

⭐SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT
SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT
Download "SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT 2010 1"
1 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT R22 KYLMÄAINEVAIHTOEHTOJEN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA 13.1 YLEISTÄ Käyttämättömien osittain halogenoitujen kloori-fluorihiilivetyjen ns HCFCkylmäaineiden käyttö olemassa olevien jäähdytys- ja ilmastointilaitoksien kunnossapidossa ja huollossa on ollut kiellettyä alkaen. Tällaisia kiellettyjä HCFC-kylmäaineita ovat muun muassa R22, R123, R124 sekä R142b. Kiellon piiriin kuuluvia HCFC-huoltokylmäaineita ovat myös muun muassa R401A (MP39), R401B (MP66), MP401C (MO52),R402A (HP80), R402B (HP81), R403A (Isceon 69S), R403B (Isceon 69L), R408A (FX-10), R409A (FX56) sekä R409B (FX57) 13.2 MITÄ TEHDÄÄN VANHALLE HCFC-LAITOKSELLE Ei tehdä mitään Luotetaan hyvään onneen, ei tule vuotoja Käytetään laitos loppuun kierrätetyllä HCFC-kylmäaineella; mutta mikä on tilanne sen saatavuuden kanssa? Entäs sitten, jos kuitenkin tulee vuoto, eikä olekaan saatavilla kierrätettyä kylmäainetta Täysin lennosta tapahtuvaa kylmäaineenvaihtoa ei pystytä suorittamaan, vaan koneisto joudutaan aina ottamaan pois käytöstä, koosta riippuen vähintään muutamaksi tunniksi, isot laitokset jopa useiksi päiviksi. Mitä tapahtuu sillä aikaa jäähdytyskohteissa?2 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT HCFC-kylmäaineen joukkoon ei saa lisätä HFC-huoltokylmäainetta tai HFC-kylmäainetta. Uusi seos saattaa käyttäytyä todella yllättävästi paineiden ja lämpötilojen osalta. Samoin öljynpalautuksen ja tiivisteiden kanssa saattaa tulla todella suuria ongelmia. Eli on todella suuri riski, että tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa joudutaan kohtaamaan ongelmat ilman ennakkosuunnittelua täysin housut kintuissa, ja kuka ottaa silloin vastuun tapahtuneista taloudellisista vahingoista? Kylmäkonehuoltoliike on taatusti tulilinjalla, koska on ollut suorittava osapuoli, vaikka olisi yrittänyt tehdä tilanteessa parhaansa.. Joudutaan hyväksymään ehkä koko laitoksen eliniän kestävät lisääntyneet huolto- ja korjauskustannukset, pienentynyt jäähdytysteho sekä lisääntynyt energiankulutus. Ikuista taistelua tiedossa Vaihdetaan ennalta suunnitellusti HCFC-kylmäaineen tilalle HFChuoltokylmäaine Voidaan käyttää vanha laitos elinkaarensa loppuun. Sovitustyö on helpompi, nopeampi ja edullisempi suorittaa, koska vanhaa mineraali-, puolisynteettistä tai esteriöljytyyppiä voidaan käyttää, eikä vanhaa öljytyyppiä tarvitse huuhdella pois usealla esteriöljyn vaihdolla. Öljynvaihto kuitenkin aina suositeltavaa, jos se voidaan tehdä kompressoria irrottamatta Kylmäkoneisto pitää kuitenkin olla pois käytöstä vähintään muutamia tunteja, isommat laitokset useita vuorokausia. Pitää tehdä huolellinen esisuunnittelu, jossa kartoitetaan mitä muutostöitä tehdään, jotta laitos toimii luotettavasti uudella kylmäaineella ja kylmäainevuodot saadaan minimoitua.3 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Ongelmina saattaa tulla vastaan tiivisteet, kylmäainevuodot, öljyn palautus, todennäköisesti pienentynyt jäähdytysteho sekä lisääntynyt energiankulutus. Jos tulee vakavia öljynpalautusongelmia, voidaan joutua kuitenkin siirtymään esteriöljyyn Sovitetaan vanha kylmälaitos HFC-kylmäaineelle Voidaan käyttää vanha laitos elinkaarensa loppuun. Aloitetaan vaihtamalla vanhan öljyn tilalle esteriöljy ja öljynvaihtoja tehdään kunnes vanhan öljyn pitoisuus on alle 5 %. Kylmäaineen vaihdossa koneisto pitää olla pois käytöstä vähintään muutamia tunteja, isommat laitokset useita vuorokausia. Pitää tehdä huolellinen esisuunnittelu, jossa kartoitetaan, soveltuuko laitoksen kaikki komponentit HFC-kylmäaineelle sekä mitä muutostöitä tehdään, jotta laitos toimii luotettavasti uudella kylmäaineella ja kylmäainevuodot saadaan minimoitua. Keskimäärin huomattavasti edellisiä ongelmattomampi vaihtoehto, koska esteriöljyn ja HFC-kylmäaineen välinen keskinäinen käyttäytyminen tunnetaan paljon paremmin. Kylmäainevaihtoehdot R134a, R404A, R407A, R407C ja R507A. Ongelmina tiivisteet, kylmäainevuodot, lika lähtee liikkeelle.4 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Romutetaan vanha laitos ja rakennetaan tarpeisiin sopiva kokonaan uusi laitos Valitaan käyttökohteeseen hyötysuhteeltaan paras kylmäaine ja laitostyyppi! HFC vastaan luonnolliset kylmäaineet Perustuu TEWI-arvoon ja eko-hyötysuhteeseen, joka sisältää investointi- ja käyttökustannuksien huomioon ottamisen Varmin vaihtoehto ja monessa tapauksessa myös taloudellisin vaihtoehto pitkällä tähtäimellä. HCFC-laitokset ovat kuitenkin aina yli 10 vuotta vanhoja ja taloudellisen elinkaarensa loppupuolella. Tälle vaihtoehdolle asiakas saa takuun 13.3 VALMISTELUT ENNEN KYLMÄAINEEN VAIHTOTYÖTÄ Esiselvitys o vastaako kylmälaitos todella nykyisiä ja tulevia vaatimuksia o mitä ongelmia laitoksessa on ollut, onko varsinkin öljyn palautus toiminut o mikä öljytyyppi on käytössä o jäähdytystehon riittävyys o lauhdutustehon riittävyys o hyötysuhde o putkimitoitus o mikä on laitoksen nykyinen maksimikäyttöpaine o vaihdettavat komponentit, tiivisteet ym o varsinkin teollisissa kylmälaitoksissa soveltuuko kompressori sekä muut komponentit yleensäkään käytettäväksi HFC o varsinkin vedenjäähdytyskoneistojen kanssa korvaava kylmäaine on aina syytä selvittää maahantuojalta tai valmistajalta5 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Vuotojen etsintä sekä vikojen korjaus ennen kylmäaineen vaihtoa Tarkistetaan laitoksen säädöt, jotta nähdään kuinka se on toiminut ennen kylmäaineen vaihtoa Huolellinen koekäyttö Mitataan ja kirjataan ylös päätoiminta-arvot o höyrystymis- ja lauhtumislämpötilat o imukaasun, kuumakaasun ja öljyn lämpötilat o käynnistys- ja pysäytystaajuus o käyntivirrat o höyrystimen ja lauhduttimen väliaineen tulo- ja lähtölämpötilat 13.4 KYLMÄAINEVAIHTOEHTOJA R22:EN KORVAAMISEEN Kauppa-nimi HFC a 143a R404A LT,MT R407A LT,MT R407C AC R507A LT,MT MO 59 R417A AC 46,6 50 3,4 MO 79 R422A LT,MT 85,1 11,5 3,4 MO29 R422D MT,AC 65,1 31,5 3,4 RS-44 R424A MT,AC 50, ,9 0,6 FX100 R427A LT,MT.AC RS-52 R428A LT,MT.AC 77,5 20 0,6 1,9 RS-45 R434A MT,AC 63, ,8 MO99 R-438A AC 8, ,2 1,7 0,6 Kuva 1 Kylmäaineseosten koostumuksia Käyttö- alue Ashraetunnus Isopentaani HFC- HFC- HCF- Propaani n-butaani Isobutane6 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Kuva 2 Kylmäaineiden ominaisuuksia (Danfoss) Jäähdytystehon ja ottotehon keskenään vertaaminen eri kylmäaineiden kesken on todella ongelmallista. Tuloksia on helppo manipuloida haluttuun suuntaan valitsemalla sopivasti alijäähdytys, imukaasun lämpötila, käytetäänkö keski- vai dew point-lämpötilaa sekä kuinka kylmäaineen ominaisuuksien vaikutus kompressorin hyötysuhteeseen otetaan huomioon. Alla on muutama karkea arvio Danfossin huoltokylmäaineita koskevasta artikkelista. Kuva 3 Huoltokylmäaineiden jäähdytystehojen vertailua ilmastoinnin jäähdytyksessä (Danfoss)7 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Kuva 4 Huoltokylmäaineiden jäähdytystehojen vertailua kaupallisessa jäähdytyksessä (Danfoss) Eli yleissuunta on, että hyvin todennäköisesti uudella kylmäaineella vanhan laitoksen jäähdytysteho pienenee ja hyötysuhde laskee. Uusia HFC-huoltokylmäainekandidaatteja R438A (MO99), korvaamaan R22 vedenjäähdytyskoneistoissa, massa virta samaa suuruusluokka R22 kanssa, kuitenkin huomattava lämpötilaliukuma Solkane R22M ilmastoinnin jäähdytyksen sovellutuksiin ja Solkane R22L kaupallisen kylmän sovellutuksiin, kummallakin huomattava lämpötilaliukuma 13.5 KOMPRESSORIN KÄYTTÖALUE Kompressorin käyttöalue pitää ottaa aina huomioon valittaessa kylmäainetta. Ongelmana on, että on hyvin vähän saatavilla tietoa käyttöalueista eri huoltokylmäaineilla ja varsinkin pakastekäytössä saattaa korkea kuumakaasun lämpötila tuottaa ongelmia joillakin aineilla.8 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Kuva 5 Kompressorin käyttöalueita eri huoltokylmäaineilla (Bitzer ) Vinoviivoitetulla alueella ei tarvita kansipuhallinta, jos imukaasun lämpötila on alle 0 C, tummennetulla alueella tarvitaan aina kansipuhallin ja maksimi imukaasun lämpötila saa olla 0 C9 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT KYLMÄAINE JA ÖLJY Suurin osa huoltokylmäaineita eivät välttämättä edellytä öljytyypin vaihtoa, mutta sijaan öljyn vaihto on aina suositeltavaa varsinkin jos se voidaan tehdä kompressoria irrottamatta. HFC-kylmäaineet ovat aina niiden kanssa käytettyjä öljyjä raskaampia, ja liukenematon öljy kelluu aina HFC-nesteen pinnalla 1,4 [kg/dm³] 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 MO29 MO59 MO79 B5.2 BSE32 KM32 0, [ C] Kuva 6 Kylmäaineen ja öljyn tiheys (Bitzer)10 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Kuva 7. Esimerkki R134a ja eri esteriöljyjen välisistä liukoisuusaukoista (Fuchs Oil) Kuvasta 8 nähdään, kuinka liukoisuusaukon alueella pinnalla kelluu enemmän öljyä sisältä kylmäaine-öljyseos ja sen alla vähemmän öljyä sisältävä seos. Jos kompressorilta kylmäainekiertoon lähtevä öljymäärä saadaan pidettyä riittävän pienenä, voi syntyä vain tuo vähemmän öljyä sisältävä seos. Kuva 8. Esimerkkikuvia miltä liukeneva, osittain liukeneva sekä kokonaan liukenematon öljy-kylmäaineseos voi näyttää11 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Kuva 9 Kahden eri polyesteriöljyn liukoisuudet eri kylmäaineilla (Bitzer) Kuvan 9 liukenevuuskäyristä nähdään, kuinka saman öljyn liukoisuusaukko on eri paikassa kylmäaineen vaihtuessa. Samoin viskositeetin muutos muuttaa liukoisuusaukon paikkaa samalla kylmäaineella. HCFC-kylmäaineiden kanssa on käytetty mineraali-, puolisynteettisiä tai synteettisiä öljyjä. Puhtaat HFC-kylmäaineet eivät lainkaan liukene näihin öljyihin. Sen vuoksi huoltokylmäaineisiin on lisätty muutama prosentti butaania (R600, R600a tai R601) tai propaania (R290), jonka tehtävänä on huolehtia öljynkierrosta. Ongelmana huoltokylmäaineiden kanssa kuitenkin on, että siinä oleva butaanin määrä on niin pieni, että kylmäainenesteeseen liukeneva öljymäärä saattaa olla vain noin 0,5-2 %.12 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos nestevaraajaan tulee kylmäaineen mukana enemmän öljyä kuin esimerkiksi 1 % kokonaismassavirrasta, varaajasta lähtee eteenpäin höyrystimelle seosta, jossa 99 % kylmäainetta ja 1 % öljyä ja ylimääräinen liukenematon öljy jää kellumaan varaajalle kylmäainenesteen pinnalle. Kompressorin öljynkulutusta lisäävät: Öljyn vaahtoaminen kompressorin kampikammiossa Raa an imukaasun tulo höyrystimeltä kompressorille Kompressorin pätkäkäynti, kuumakaasu ja öljynerotin eivät silloin ehdi lämmitä käyntijakson aikana ja öljyn kulutus on aluksi käynnistyksen jälkeen suurempi Jokin kompressorin öljyn pinnasäädin nostaa kampikammion öljyn pinnan liian korkealle. Kompressorissa ei ole kampikammion lämmitintä tai se ei toimi, kompressorin käynnistyessä öljyn alla olevan kylmäaineen höyrystyy ja aiheuttaa öljyn kuohuntaa Jos laitokseen öljynpalautus ei toimi huoltokylmäaineella ja öljyä alkaa hukkumaan kiertoon, on kolme korjausvaihtoehtoa: 1. Parannetaan palautusta kylmäainekierrosta, esimerkiksi tarkistetaan putkikallistukset, putkinousut, paisuntaventtiileiden toiminta 2. Parannetaan öljynerotusta; lisätään puuttuva öljynerotin tai vaihdetaan olemassa olevan erottimen tilalle tehokkaampi öljynerotin 3. Vaihdetaan vanhan öljyn tilalle osa esteriöljyä Aluksi lisätään 10 % esteriöljyä ja vastaava määrä vanhaa öljyä pitää ottaa pois. Jos öljyn hukkumisongelmat edelleen jatkuvat, lisätään esteriöljyä 5 % kerrallaan maksimissaan 25 %:iin saakka. Jos on vieläkin ongelmia, vanha öljy pitää saada kokonaan pois ja tilalle pelkästään esteriöljy.13 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Kompressorivalmistajasta ja -tyypistä riippuen kompressorilta lähtee kiertoon suuruusluokkaa 0,1-0,4 % kylmäaineen massavirrasta. Esimerkiksi Bitzer 4H-25.2Y kompressori toimiessaan olosuhteissa -10/+40C (R404A) pumppaa kylmäainetta 1180 kg/h. Jos kylmäaineen mukana lähtee 0,3 % öljyä, niin kiertoon lähtevä öljymäärä on noin 3,5 kg/h. Kaupallisen kylmälaitoksen öljynerottimen öljynerotuskyky on yleensä suuruusluokkaa %. Jos kyseessä on kuuden kompressorin konepukki, niin tunnissa kiertoon lähtevä öljymäärä voi olla silloin 1,6 kg/h elikkä vuorokaudessa kg/vrk. Ongelmat saattavat siis tulla tosi nopeasti päälle. Samaten, jos öljynerotusta parannetaan, kylmäainekierrosta saattaa palata todella nopeasti öljyä, josta ylimääräinen osa pitää ehdottomasti poistaa. Kun siirrytään vanhassa laitoksessa esteriöljyn käyttöön, pitää asentaa riittävän kokoiset imusuodattimet, koska esteriöljy liuottaa tosi hyvin lian irti kylmäainekierrosta! Matalalla painesuhteella ja kuumakaasun lämpötilalla esteriöljyllä on pieni viskositeetti, ja koska MO-kylmäaine liukenee hyvin esteriöljyyn (varsinkin butaani) -> öljyn viskositeetti pienenee ja seurauksena voi olla kompressorin voiteluongelmia. Poikkeuksena HFC-huoltokylmäaineiden joukossa on R427A (FX-100), jonka kanssa jo kylmäaineen vaihdon yhteydessä vaihdetaan kompressoriin ja mahdolliseen öljynerottimeen esteriöljy. Vanhan öljyn jäämä voi kylmäaineen valmistajan mukaan olla 15 %. Käytännössä on kuitenkin joissain tapauksissa tapahtunut R427A:lla öljyn vaahtoamista ja silloin ei auta muu kuin vaihtaa kompressorille uudet esteriöljyt, ja jatkaa öljyn vaihtoja kunnes vanhan öljyn jäämä on niin pieni, että vaahtoaminen loppuu.14 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Kylmälaitoksen häiriöttömän öljynkierron kannalta on ensi arvoisen tärkeää, että öljynerotus toimii kunnolla. Öljynkierto-ongelmia voidaan parantaa aina parantamalla öljynerotusta. Mitä vähemmän kompressorikoneistolta lähtee öljyä kylmäainekiertoon, sitä paremmin saadaan öljyn palautumaan kierrosta takaisin koneistolle. Refrigeration Engineer com sivun keskustelupalstan joku kirjoittaja oli kokeillut, mitä tapahtuu, kun esteriöljyä lisätään mineraaliöljyn päälle. Lisäämisen jälkeen öljytyypit jäivät kerrostuneeksi, mutta kun seosta ravistettiin, öljytyypit liukenivat toisiinsa eivätkä enää erottuneet, vaikka seos oli pitkään paikallaan. Vanhassa laitoksessa saattaa olla ongelmallista ja aikaa vievää saada vanha öljy pois kierrosta, jos se kelluu esimerkiksi nestevaraajassa kylmäaineen pinnalla. Jos R22 on korvattu HFC-kylmaäineella R134a, R404A, R407C tai R507:llä, niin laitoksen jäähdytystehon ja hyötysuhteen ja kannalta on aina parempi, mitä pienempään vanhan öljyn pitoisuuteen päästään (vanhan öljyn jäämä 1-2 %). Sitä vähemmän vanha öljy haittaa lämmönsiirtimien lämmönsiirtoa. Kuva 10 Refraktometri on käytännössä ainoa tapa mitata mineraaliöljyn pitoisuutta esteriöljyssä.15 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT MÄRKÄHÖYRYTEISET KYLMÄLAITOKSET Märkähöyrysteisissä kylmälaitoksissa R22 voidaan korvata käytännössä vain R507:lla, joka on azeotrooppi, elikkä käyttäytyy faasimuutoksessa kuin yksi kylmäaine ilman liukumaa. R134a tulee myös teknisesti kyseeseen, mutta sen volymetrinen kylmäntuotto on paljon pienempi verrattuna R22.een ja käyttö rajoittuu vain keskipainealueella. Kuva 11 Periaatekuva märkähöyrystimestä Öljy palautetaan märkähöyrystimestä tai pumppusäiliöstä ottamalla pinnalta öljyrikasta öljy-kylmäaineseosta, josta höyrystetään kylmäaine pois ennen öljyn palauttamista kompressorille. Toinen vaihtoehto on ottaa kylmäainepumpun jälkeen normaalia kylmäaineöljyseosta, josta myös höyrystetään kylmäaine pois ennen öljyn palauttamista. Jos öljynpalautus on toiminut R22:lla, se saattaa toimia myös R507:lla, koska esteriöljy sekoittuu hyvin R507:n kanssa Ongelmana voi olla kylmäainekiertoon kerääntyneen vanhan öljyn pois saanti, koska se ei tahdo sekoittua esteriöljyyn, vaan jää kellumaan R507:n pinnalle. Öljynpalautusta voidaan tehostaa vaihtamalla tehokkaampi öljynerotin.16 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT KOMPONENTTIEN TOIMINNAN SEKÄ TEHOJEN TARKISTUS Putkimitoitus; massavirta yleensä kasvaa uudella kylmäaineella Öljynerottimen teho, massavirta yleensä kasvaa, öljyn ja kylmäaineen liukoisuusominaisuudet yleensä huononevat Lauhtumispaineensäädin Höyrystinpaineensäädin Paisuntaventtiili Lauhdutustehon riittävyys Lämpötilaliukuman vaikutus lämmönsiirtimien toimintaan. Kuva 12 Levyvaihtimet ovat vastavirtavaihtimia, esimerkissä kylmä- aineena R2217 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Kuva 13 Esimerkki kylmäaineen ja väliaineen periaatteellisista lämpötilan muutoksista vastavirtaan kytketyissä levyhöyrystimessä ja lauhduttimessa kylmäaineilla R22 ja R407C Puhtaan kylmäaineen tai azeotrooppisen kylmäaineen (tässä esimerkissä R22) vertailu zeotrooppiseen (=liukuman omaaviin) kylmäaineiseen (tässä esimerkissä R407C) pitäisi tehdä keskilämpötilassa. Levyvaihtimet kytketään vastavirtaan ja niissä liukuma voidaan hyödyntää. Kuten kuvasta 13 nähdään R407C-kylmäaineellla keskimääräinen höyrystymislämpötila on noin 2 K alhaisempi kuin R22:lla, jos paisuntaventtiilille varataan tulistusta sama 6 K, mitä R22 käytössä oli. Vastavirtaan toimivan levylauhduttimen toimintaan ja lämpötiloihin uuden kylmäaineen liukuma ei vaikuta käytännössä lainkaan, eli se toimii koko lailla samoissa olosuhteissa.18 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Kuva 14 Periaatekuvat moniputkivaihtimista R22:lla Kuva 14 Periaatekuvat moniputkivaihtimista R407C:lla Moniputkivaihtimet toimivat osassa vaihdinta vastavirtaan ja osassa myötävirtaan, ja silloin puhutaan ristivirtavaihtimista. Moniputkivaihtimien toimintaan kylmäaineen lämpötilaliukuma vaikuttaa haittaavasti, eli lämpötilaerot kylmäaineen ja väliaineen välillä kasvavat verrattuna R22-käyttöön. Käytännössä se merkitse sitä, että samassa vaihtimessa keskimääräinen höyrystymislämpötila on 2-3 K alhaisempi ja lauhtumislämpötila ainakin 3-4 K korkeampi verrattuna R22 käyttöön.19 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT PAINELAITTEET JA VAROVENTTIILIT Vanhat varoventtiilit on aina syytä uusia kylmäaineen vaihtotyön yhteydessä ja kannattaa myös tarkastaa, olisiko yksittäinen varoventtiili syytä korvata vaihtoventtiilillä ja kahdella varoventtiilillä. Joissakin vanhoissa R22-laitoksissa laitoksen suunnittelupaine voi olla 24 bar ja silloin tulee vaikeuksia kylmäaineiden R404A, R422D sekä R507 kanssa, jotta suunnittelupaine vastaa kylläisen höyryn painetta 55 C. Kylmäaine R22 R404A R407C R417A 1 R422A R422D R424A R427A R434A R507A Suunnittelupaine 20.7 bar 24.7 bar 21.4 bar 8.6 bar 24.5 bar 21.5 bar 18.4 bar 21.3 bar 21.8 bar 25.7 bar Taulukko 2 Kylmäaineiden kylläisen höyryn paineita lämpötilassa 55 C 13.9 TIIVISTEET Kylmäainetta diffusoituu o-renkaisiin ja tiivisteisiin. Kun koneistoa tyhjiöidään, poistuu kylmäaine näistä hitaasti ja varsinkin o-renkaat saattavat turvota. Aina on syytä vaihtaa nestevaraajan näkölasin tiiviste, koska tiivisteen vaihto edellyttää myöhemmin nestevaraajan tyhjentämistä ja se on ongelmallista suorittaa jälkikäteen Muita vaihtoa kaipaavia o-rengastiivisteitä saattaa olla esimerkiksi magneetti- ja paisuntaventtiileissä, kompressorien näkölaseissa sekä neulaventtiileissä.20 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Avokompressoreissa akselitiivisteen vaihto pitää ehdottomasti tehdä aina uudelle kylmäaineelle ja öljylle sopivaan tyyppiin Kuva 15 MO-huoltokylmäaineille soveltuvia tiivistemateriaaleja21 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Kuva 16 MO-huoltokylmäaineille soveltuvia tasotiivistemateriaaleja22 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT TOIMENPITEET KYLMAINEEN VAIHDOSSA O-renkaiden ja tiettyjen tiivisteiden vaihto Suodatinkuivaimen vaihto Nestelasin vaihto Mahdollisesti sulkuventtiileiden lisääminen laitokseen, jotta huolto- ja korjaustoimenpiteitä voidaan tehdä ilman, että aina tarvitsee tyhjentää kaikkia tai suurta osaa kylmäainetäytöksestä Mahdollisesti paisuntaventtiilin tai sen suuttimen vaihto Varoventtiilin vaihto Mahdollisesti öljynpalautuksen tehostaminen Mahdollisesti imusuodattimen asennus Mahdollisesti lisätään lämmönvaihdin imu- ja nestelinjan välille Paisuntaventtiilin säätö Ohjauslaitteiden säätö Varolaitteiden säätö Kylmäaineen ja öljyn selkeä merkitseminen Eräät kompressorivalmistajat edellyttävät myös öljypumpun vaihtoa Kohdattuja ongelmia, kun R22 vaihdettu HFC-huoltokylmäaineeseen Öljy hukkuu laitokseen Öljyn huono liukeneminen uuteen kylmäaineeseen, nestevaraajassa kelluu öljyä kylmäaineen pinnalla, saattaa olla jopa voimasta kuohuntaa Nestelinjassa kylmäaine vaahtoaa, johtunee riittämättömästä alijäähdytyksestä, nestelinjan painehäviöt kasvaneet Voidaan joutua siirtymään kokonaan esteriöljyn käyttöön öljyongelmien vuoksi Öljy kuohuu kompressorin kampikammiossa, butaani liukenee liian hyvin kampikammion öljyyn Kompressorin voiteluongelmat; soveltuuko kompressori uudelle öljylle ja kylmäaineelle? Huoltokylmäaineiden suuri lämpötilaliukuma huonontaa lämmönsiirtimien toimintaa Vuodot, butaani huoltokylmäaineen komponenttina saattaa aiheuttaa vielä lisäongelmia tiivisteiden kanssa? Lika lähtee liikkeelle ja tukkii venttiilit sekä suodattimet, öljy likaantuu Vedenjäähdytyskoneistoissa elektronisen paisuntaventtiilin säätimen parametreissa ei ole uutta kylmäainetta Vedenjäähdytyskoneistoissa kylmäaineen liukumasta johtuva jäähdytysveden jäätymisriski kasvaa23 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Kohdattuja ongelmia, kun R22 vaihdettu HFC-kylmäaineeseen Kylmäaineiden suuri lämpötilaliukuma R407A ja C:llä huonontaa lämmönsiirtimien toimintaa Vanhan öljyn poistaminen vaikeaa, kelluu nestevaraajassa, haittaa höyrystimen lämmönsiirtoa Vuodot, mitkä tiivisteet pitää vaihtaa Lika lähtee liikkeelle ja tukkii venttiilit sekä suodattimet, öljy likaantuu Vedenjäähdytyskoneistoissa elektronisen paisuntaventtiilin säätimen parametreissa ei ole uutta kylmäainetta Varsinkin kaupan kylmässä nestelinjan magneettiventtiileiden o- rengastiivisteistä johtuvat vuodot ovat aiheuttaneet paljon ongelmia venttiileiden suuren määrän ja hankalien sijaintipaikkojen vuoksi Vielä yhteenvetoa kokemuksista Pienissä ja keskisuurissa kaupallisissa ja ilmastoinnin jäähdytyksen kylmälaitoksissa tehty jo paljon onnistuneita kylmäaineen vaihtoja. Laitoskoon kasvaessa vaihtotyön huolellisuuden vaatimustaso ja riskit kasvavat. Tiivisteistä johtuvat kylmäainevuodot tuntuvat olevan vielä suurempi ongelma HFC-huoltokylmäaineiden kanssa, butaanin vaikutus tiivisteisiin? Paisuntaventtiilin vaihto uuteen parantaa laitoksen toimintaa Jos on siirrytty HFC-kylmäaineeseen, lopputulos on sitä parempi, mitä pienempi on vanhan mineraaliöljyn pitoisuus laitoksessa Kaupankylmän rinnankytketyissä koneistoissa olisi parempi vaihtaa R22 tilalle R404A. Esteriöljyn ja kylmäaineen keskinäinen käyttäytyminen tunnetaan silloin hyvin. Vaihtotyö täytyy saada onnistumaan kerrasta. Kylmäainevuodot ovat silti ongelmana kummassakin kylmäainevaihtoehdossa.24 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT Ruuvikompressorikoneistoissa ei yleensä voi käyttää HFC-huoltokylmäainetta. Öljynerotus öljynerottimessa ei välttämättä toimi kylmäaineen liian suuren öljyyn liukenemisen vuoksi, öljy alkaa vaahdota. Vedenjäähdytyskoneistojen kylmäainemuutoksista kannattaa tiedustella niiden maahantuojalta tai valmistajalta. Vedenjäähdytyskoneiston kylmäainetäytöstä talteen otettaessa täytyy muistaa pitää jäähdytys- ja lauhdutusvesikierrot päällä, jotta ei jäädytetä lämmönvaihtimia kylmäaineen talteenoton yhteydessä. Kaikissa niissä vaihtoehdoissa, missä vanhan kylmälaitoksen kylmäaine vaihdetaan toiseksi, vastuista pitää tehdä selkeä sopimus asiakkaan kanssa. Vanhalle laitokselle on todella riskialtista myöntää mitään takuuta. Samoin kylmäaineen vaihdossa tapahtuvista jäähdytystehon tai hyötysuhteen muutoksista on vaarallista ottaa korvausvelvollista vastuuta. Nämä asiat on syytä tuoda selkeästi esille asiakkaalle jo tarjousvaiheessa. Lähdemateriaalia Bitzer KT Retrofitting of medium and low temperature systems to alternative refrigerants Danfoss R22 Retrofit, May 18 th 2009 Esko Kaappola SKY Koulutuspäivät 2009 R22 kylmäainevaihtoehtojen käytännön tarkastelua keskustelupalsta Samankaltaiset tiedostot
Kaius Mertanen Kylmäaineen R22 korvaaminen ja katsaus kylmäaineiden tulevaisuuteen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan tutkinto-ohjelma Insinöörityö 19.11.2014 Tiivistelmä Tekijä Lisätiedot SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry 2 (14) Jani Kianta 25.5.2008
SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry 1 (14) KYLMÄAINETILANNE 2008 YLEISTÄ Kylmäaineet ovat nesteytettyjä kaasuja, joita käytetään väliaineina lämmön siirtämiseen kylmäkoneistoissa. Kylmäaineiden käyttö kylmäkoneistoissa Lisätiedot NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA
Sivu 1 / 8 NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA LAITOKSEN OMISTAJA / KÄYTTÄJÄ : YHTEYSHENKILÖ JA PUH. NRO: KOHTEEN NIMI JA OSOITE: KÄYTTÖÖNOTON PÄIVÄMÄÄRÄ: Takuun edelletys on Nilan laitteille, joissa ilmamäärä ylittää Lisätiedot Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja
Recair Booster Cooler Uuden sukupolven cooler-konesarja Mikä on Cooler? Lämmön talteenottolaite, joka sisältää jäähdytykseen tarvittavat kylmä- ja ohjauslaitteet LAUHDUTINPATTERI HÖYRYSTINPATTERI 2 Miten Lisätiedot ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti
ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä Lisätiedot Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.
Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät Lisätiedot Vihjeitä asentajille KV paineensäätimet
Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Käyttö... 3 KVP höyrystinpaineensäädin... 3 KVR lauhdutinpaineensäädin... Lisätiedot ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L
DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä Lisätiedot Vihjeitä asentajille Termostaattiset paisuntaventtiilit
Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu... 3 Täytökset... 5 Termostaattisen paisuntaventtiilin valinta... Lisätiedot Stulz vakiolmastointikoneet
Stulz vakiolmastointikoneet Cyber Air II vakioilmastointikone: mestariteos vailla vertaa Cyber Air II on edelleen kehitetty versio edeltäjästä Cyber Air -sarjasta: edeltäjästään tutut suoravetoiset Stulz Lisätiedot MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostaattiset paisuntaventtiilit. Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostaattiset Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION T2 / TE2: luotettava ja helppo käyttää Termostaattiset säätävät nestemäisen kylmäaineen ruiskutusta Lisätiedot Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset
Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset... Lisätiedot Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy
Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011 Sami Seuna Motiva Oy Lämpöpumpun toimintaperiaate Höyry puristetaan kompressorilla korkeampaan paineeseen Lisätiedot OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus
OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset... Lisätiedot Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa
Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Yleistä vian etsinnästä... 3 Vian Lisätiedot ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas
32 220 9865 Texa Konfort 780R Bi Gas on täysautomaattinen ilmastointijärjestelmän huoltolaite sekä R134a että R1234yf kaasuille. Laitteessa on kaksi erillistä järjestelmää samoissa kuorissa. Koko huoltotapahtuma Lisätiedot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulku/ merenkulkualan insinööri. Jussi Vähäsöyrinki ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYKSEN SUUNNITTELU RAUMA-LUOKAN ALUKSILLE
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulku/ merenkulkualan insinööri Jussi Vähäsöyrinki ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYKSEN SUUNNITTELU RAUMA-LUOKAN ALUKSILLE Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Lisätiedot Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15
MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa Lisätiedot Sisällysluettelo. Johdanto. Kylmäprosessin perusteet. Kylmälaitoksen lauhdutuslämpö. Energiakatselmus. Energia-analyysi
Sisällysluettelo Johdanto Kylmäprosessin perusteet Kylmälaitoksen lauhdutuslämpö Energiakatselmus Energia-analyysi Kylmälaitoksen lauhdutuslämmön kannattavuuslaskelmat Lauhdutuslämmön hyödyntäminen Rinnankytketyt Lisätiedot SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1
SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa Lisätiedot Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen
Tervetuloa Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Koneiden yleisimmin käyttämät polttoaineet Diesel Bensiini 2T Bensiini Diesel ja Bensiini Suomessa ja EU:ssa (muuta ei saatavana) Lisätiedot Vihjeitä asentajille Suodatinkuivaimet ja nestelasit
Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Toiminta... 3 Suodatinkuivaimen valinta... 4 Jäähdytyslaitteeseen Lisätiedot Sisällysluettelo, IV-kuntotutkimus, jäähdytysosio, ohjeluonnos
Sisällysluettelo, IV-kuntotutkimus, jäähdytysosio, ohjeluonnos Ohjeen aihe 2. 1. Asiakirjatarkistus 4. 2. Esitarkastus paikan päällä 5. 3. Tarkemmat tutkimukset 6. 4. Tarkastusmenetelmät ja tarkastuksen Lisätiedot 12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje
JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti Lisätiedot Mika Turunen JAMK Teknologia
Maidon varastointi ja energiasäästöt Mika Turunen JAMK Teknologia Maidonvarastointi ja energiasäästöt Maito jäähdytetään yleensä tunnin sisällä lypsyn loppumisesta + 4 C :een tilasäiliössä. Maito voidaan Lisätiedot Ilmalämpöpumput (ILP)
Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa Lisätiedot Vakioilmastointikoneet. Suorahöyrysteiset, liuoslauhdutteiset ja vesijäähdytteiset mallit 5 20 kw
Vakioilmastointikoneet Suorahöyrysteiset, liuoslauhdutteiset ja vesijäähdytteiset mallit 5 20 kw Vanha Nurmijärventie 62 01670 VANTAA Puh. 09 7771 750 Faksi 09 8786 087 Lentokentänkatu 7 PL351 33101 TAMPERE Lisätiedot TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) TEHTÄVÄ 2
Aalto-yliopisto/Insinööritieteiden korkeakoulu/energiatalous ja voimalaitostekniikka 1(5) TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) Ilmaa komprimoidaan 1 bar (abs.) paineesta 7 bar Lisätiedot ÄssäStream. - käyttöveden kierron ja suurten käyttöetäisyyksien hallintaan maalämpöratkaisuissa. ÄssäStream-virtauslämmitin
R Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta 1983 - käyttöveden kierron ja suurten käyttöetäisyyksien hallintaan maalämpöratkaisuissa -virtauslämmitin Lämpimän käyttöveden meno Lämpimän käyttöveden paluu -virtauslämmitin Lisätiedot ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES
ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES Kiitos valinnastasi. Lue käyttöohjeet huolellisesti. Niissä opastetaan laitteen oikea asennus, käyttö ja huolto. Ohjeita noudattaen maksimoit laitteen luotettavuuden, Lisätiedot Juotetut levylämmönsiirtimet
Juotetut levylämmönsiirtimet Juotettu levylämmönsiirrin, tehokas ja kompakti Toimintaperiaate Levylämmönsiirrin sisältää profiloituja, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lämmönsiirtolevyjä, jotka Lisätiedot Vihjeitä asentajille. Vian etsintä kylmälaitoksissa Mittalaitteet. Refrigeration and Air Conditioning Controls
Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa Mittalaitteet R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Mittalaitteiden Lisätiedot KÄYTTÖOHJE MDG pumput
KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3 Lisätiedot Chiller Service Next - palvelut: Urakointi Huolto ja varaosat Vuositarkastukset ja kartoitukset Etävalvonta ja energiaoptimointi
Chiller Service Next - palvelut: Urakointi Huolto ja varaosat Vuositarkastukset ja kartoitukset Etävalvonta ja energiaoptimointi HelpDesk - laitevalmistajan ammattitaidolla Jäähdytysalalla yy ominaista Lisätiedot KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille
Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010) Lisätiedot Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3
Huolto-ohje Sivu 1/7 Huolto-ohje Sisällysluettelo Huolto-ohje Sivu /7 1. Yleistä.... Lämmöntalteenottoyksikkö (LTO-yksikkö)....1. Ulkoasenteinen malli [U-]..... Sisäasenteinen malli [S- tai SL-]... 5.. Lisätiedot KEVÄT-KESÄ 2014. ilmastointihuolto. voimassa 30.9.2014 asti. Ilmastointilaitteen PERUSHUOLTO KAIKKIIN MALLEIHIN
Linja-autotarjoukset Tarjoukset voimassa 30.9.2014 asti KEVÄT-KESÄ 2014 ilmastointihuolto Ilmastointilaitteen PERUSHUOLTO KAIKKIIN MALLEIHIN (Perushuolto sisältää: Kylmäaineen vuototesti, kylmäaineen tyhjennys/täyttö, Lisätiedot Danfoss Adap-Kool Valvomotarvikkeet, säätimet, anturit, paisuntaventtiilit 5
Bitzer-kompressorit ja -koneikot Puolihermeettiset kompressorit (HFC, CO2) 1 Avokompressorit, ruuvikompressorit, scroll-kompressorit Puolihermeettiset koneikot, Ecostar-koneikot Hermeettiset kompressorit Lisätiedot 50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. www.danfoss.fi/kylma
Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Optyma Plus New Generation koneikko Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% % lyhyempi Lisätiedot Asennus- ja käyttöohje
POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja Lisätiedot TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja
TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin Lisätiedot Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE
Kotimaiset maalämpöpumput Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Omakotitalot - Kerrostalot - Teollisuus Maalämpöpumppu Oilon Geocube 5 kw - 11 kw Rakennuksille 90-300 m² Suuri käyttöveden tuotto Oilon Geocube Lisätiedot Kylmäaineiden kehitystyö hiilidioksidista hiilidioksidiin. DI Pertti Hakala 25.09.2007
Kylmäaineiden kehitystyö hiilidioksidista hiilidioksidiin DI Pertti Hakala 25.09.2007 1600-luku Huomattiin, että veden ja suolan liuoksella on jäähdytysominaisuus Thomas Moore patentoi jäällä kylmettämisen Lisätiedot Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01
TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TA-Therm 6-15-5 FI Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 Yleistä Lisätiedot Miksi Vaillant? Koska. on lämpöä tulevaisuudessa. Koska tarjoamme ympäristöystävällistä teknologiaa jopa 10 vuoden takuulla.
Maalämpöjärjestelmät 17 k Miksi Vaillant? Koska tarjoae ympäristöystävällistä teknologiaa jopa vuoden takuulla. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Koska on lämpöä tulevaisuudessa. Lämpöjärjestelmät Lisätiedot Suorahöyrystys tasavirtainvertteri
Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Usean yksikön samanaikainen jäähdytys ja lämmitys Seinäasennus MAFP Lattia tai kattoasennus Alakattoasennus Kasetti Kanavaasennus KPAFP SPAFP CAFP DSAFP Lisävarusteet Lisätiedot Kylmäsovellusten scroll-kompressorit
1 Kylmäsovellusten scroll-kompressorit Kompressori on jokaisen kiertoprosessiin perustuvan kylmälaitoksen sydän. Se imee höyrystynyttä kylmäainetta matalapainepuolelta (imupuoli) korkeapainepuolelle (lauhdutinpuoli). Lisätiedot RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit RA-G vapaakiertoventtiili
Tekninen esite RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit vapaakiertoventtiili Käyttö RA-N RA-N RA-N, UK Sertifioitu EN 215 mukaan RA-N venttiileitä käytetään pumppukiertoisissa 2-putkijärjestelmissä, Lisätiedot Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301
Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan Lisätiedot Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1
Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu Lisätiedot ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L
DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia Duo KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia Duon avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista Lisätiedot Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan
Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Kiinteistölämpöpumput: Hotellit, toimistorakennukset Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput: Kerrostalot, asunto-osakeyhtiöt Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput: Lisätiedot LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat
Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja Lisätiedot Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.
. Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Energia Asteikot ja energia -Miten pakkasesta saa energiaa? Celsius-asteikko on valittu ihmisen mittapuun mukaan, ei lämpöenergian. Atomien liike pysähtyy vasta absoluuttisen Lisätiedot Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM
Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa Lisätiedot GLIDER ULKOASENTEINEN ILMALAUHDUTTEINEN VEDENJÄÄHDYTIN
GLIDE GLIDER ULKOASENTEINEN ILMALAUHDUTTEINEN VEDENJÄÄHDYTIN JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS Jäähdytysteho Lämmitysteho Kylmäaine Puhallintyyppi Mikroprosessori Vapaajäähdytys 190,0 1 613,0 187,0 1 078,0 ruuvi R134a Lisätiedot Jäspi GTV ja Jäspi Ovali
Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Energiavaraajat lataa lämpöenergia talteen! jäspi gtv -energiavaraajat Jäspi GTV -energiavaraajat soveltuvat erinomaisesti niin uudis- kuin saneeraustalonkin lämmitysjärjestelmän Lisätiedot ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS
ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS PELLON GROUP OY / Tapio Kosola ENERGIAN TALTEENOTTO KOTIELÄINTILALLA Luonnossa ja ympäristössämme on runsaasti lämpöenergiaa varastoituneena. Lisäksi maatilan prosesseissa syntyvää Lisätiedot Tämä ilmalämpöpumppu testi on tehty Norjassa ja on vapaasi käännetty Henrik V. Ebnen tekstistä. Testin teknisenä vastaavana toimi Bengt Nordling
Tämä ilmalämpöpumppu testi on tehty Norjassa ja on vapaasi käännetty Henrik V. Ebnen tekstistä. Testin teknisenä vastaavana toimi Bengt Nordling LÖYDÄ OIKEA ILMALÄMPÖPUMPPU Tässä on ensimmäinen testi, Lisätiedot FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy
FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää Lisätiedot CoolLine on kestävä jäähdytysratkaisu lämmönsiirtoon. by cooltrade
CoolLine on kestävä jäähdytysratkaisu lämmönsiirtoon by cooltrade by cooltrade CoolLine by Cooltrade CoolLine -tuotteet edustavat uuden sukupolven lamellilämmönsiirtimiä laadukkaasti, luotettavasti ja Lisätiedot StarCooler. K o h d e :... Käyttö- ja huolto-ohjeet. ECU = StarCooler ECR = StarCooler, jossa on jäähdytyksen kierrätys
Jäähdytystuotteet Käyttö- ja huolto-ohjeet ECU = ECR =, jossa on jäähdytyksen kierrätys K o h d e :... _ Ilmankäsittelyn polttopisteessä LCC Käyttö- ja huolto-ohjeet Ilmankäsittelyn polttopisteessä LCC Lisätiedot 3/18/2012. Ennen aloitusta... Tervetuloa! Maalämpö. 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy. Tervetuloa!
Tervetuloa! Maalämpö 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy Mustertext Titel Vorlage 1 01/2006 Viessmann Werke Ennen aloitusta... Tervetuloa! Osallistujien esittely. (Get to together) Mitä omia kokemuksia Lisätiedot Tekijä: Markku Savolainen. STIRLING-moottori
Tekijä: Markku Savolainen STIRLING-moottori Perustietoa Perustietoa Palaminen tapahtuu sylinterin ulkopuolella Moottorin toiminta perustuu työkaasun kuumentamiseen ja jäähdyttämiseen Työkaasun laajeneminen Lisätiedot Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014
Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämpökytkennät Jorma Heikkinen Sisältö Uusiutuvan energian kytkennät Tarkasteltu pientalon aurinkolämpökytkentä Lisätiedot PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla
PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu Lisätiedot Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje
Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että Lisätiedot Kylmäinfo 3-2 0 0 8. Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2) Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2)
Danfoss yleisuutisia Sisältö Kylmäinfo 3-2 0 0 8 8 Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2) Danfoss uudistaa kaikkien T2, TU, TC ja TGE venttiileiden tuntoelimen sylinterimäiseksi. CHILLVENTA 2008 - Lisätiedot Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle
Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä: Lisätiedot Tapas- ja Sushi lasikko
Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja Lisätiedot Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä Lisätiedot Kylmäinfo 2-2 0 0 8. Vihjeitä asentajille
Sisältö Kylmäinfo 2-2 0 0 8 Vihjeitä asentajille Termostaattiset paisuntaventtiilit Quick Selection Catalogue Lauhduttimien puhaltimen pyörimisnopeuden säädin OPTYMA PLUS koneikkojen tuotesarja on entistä Lisätiedot TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA
TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen, Lisätiedot Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014
Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa Lisätiedot Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE
Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen Lisätiedot Käyttö- ja hoito-ohjeet
Jäähdytyslaite Käyttö- ja hoito-ohjeet ACU ACR jäähdytyksen talteenotolla Alkuperäinen käyttöohje Tilausnumero :... Asennus :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo Lisätiedot Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-8 ja -12 ec ilmanvaihtokoneet Fair-8 ja -12 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä Lisätiedot Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennusprosessi. Refrigeration and Air Conditioning Controls
Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennusprosessi R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennusprosessi... 3 Asennusprosessin Lisätiedot Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy
Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen Lisätiedot VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)
VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti Lisätiedot 4. Emulsioin puhdistus- ja huoltolaitteet 4.1 Erilaisia puhdistuslaitteita ja niiden soveltuvuus eri tarkoituksiin 4.2 Puhdistuslaitteiden hankinta
11.10.2010 Timo Torsti Tarkkailu ja huolto, öljysumunerotus Sivu 1 / 1 Käytönaikainen tarkkailu ja huolto sekä öljysumunerotus 1. Esivalmistelut -Miten leikkuunesteen elinkaareen voi vaikuttaa 2. Leikkuuneste-emulsio Lisätiedot Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv)
Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Kaikki mahdollisuudet, täysi vastuu Atlas Copco tarjoaa juuri asiakkaan liiketoimintaan sopivat Lisätiedot ComfortZone CE50/CE65
ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila... Lisätiedot Sisäpiirijuttu. The Inside Story
Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle Lisätiedot PIENEN MYYMÄLÄN HIILIDIOKSIDIKYLMÄN LÄMMÖNTALTEENOTTO
Pasi Espo PIENEN MYYMÄLÄN HIILIDIOKSIDIKYLMÄN LÄMMÖNTALTEENOTTO Opinnäytetyö Talotekniikka Toukokuu 214 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.214 Tekijä(t) Pasi Espo Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeen käännös
0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden Lisätiedot MANTA uusi SISÄASENTEISET NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET JÄÄHDYTYSKONEET. Mikroprosessori JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS. RCGROUP SpA C_GNR_0508
MANTA MANTA SISÄASENTEISET NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET JÄÄHDYTYSKONEET JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS Jäähdytysteho Lämmitysteho Kylmäaine Mikroprosessori 24,5 649,9 25,4 700,4 scroll R410A MP.COM T: MANTA.W Lisätiedot 1/4 5 3/8 5 1/2 5 3/4 5 51 1 1/2 5 52 5 6,5 5 10 5 13 5 20 5 25 5 35 5 45 5 1/8. Paineenpoistaja. Pintakäsittely. Rasvausnippa.
Raskaista koneista kemianteollisuuteen on TEMAsarja ollut vuosia jokapäiväisessä käytössä, jopa niin että siitä on tullut likimain standardi vaativiin teollisuuden käyttökohteisiin. Kun tarvitaan korkeaa Lisätiedot HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:
Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet. Lisätiedot AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS. Lisätiedot Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä Lisätiedot Coolselector Käyttöopas
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Käyttöopas Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Coolselector käyttöopas 2 Yleiset vaatimukset Ensimmäinen käyttökerta Lisätiedot OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje
OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje SÄÄTIMEN OHJELMOINTI Salasana ja parametreihin pääsy Paina PRG näppäintä yli 5 sekuntia. Näytöllä vilkkuu 0. Parametrit on suojattu tunnusluvulla Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Ympäristölautakunta 15.11.2012 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 15.11.2012 Sivu 1 / 1 4694/11.01.01/2012 91 Kylmäaineiden käytön kartoitus- ja valvontaprojekti Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Ohtonen Katja, puh. (09) 816 24849 etunimi.sukunimi@espoo.fi Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute