Source: http://www.network54.com/Forum/86558/thread/1068763033/last-1068763814/REI+box+autorimessa
Timestamp: 2013-05-21 21:43:06+00:00
Document Index: 124542578

Matched Legal Cases: ['art. 10', 'arto 3500', 'art. 2', 'art. 47', 'art. 1', 'art. 2', 'art. 10', 'art. 1', 'art. 1']

Forum 86558: REI box autorimessa
<< Previous Topic | Next Topic >>Ritorna all'indice REI box autorimessaNovember 13 2003 at 11:37 PMgianni Quanto deve essere la resistenza al fuoco di un divisorio tra box auto di una autorimessa interrata,
grazie Respond to this message AuthorReplysandroRe: REI box autorimessaNovember 13 2003, 11:50 PM dipende dalle varie tipologie di autorimesse
Dm 1/2/86
2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:
chiarimento: il punto 2.1 vieta la comunicazione diretta tra autorimesse fino a 9 posti auto ed i locali di installazione degli impianti termici. Le autorimesse possono comunicare con i citati locali, ove siano installati impianti di potenzialit� inferiore a 35 kW, purch� la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a nove:
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non combustibili;
2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove
2.4. Nelle autorimesse a box, purch� di volume netto per ogni box non inferiore a 40 m3, � consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non pi� di due autoveicoli.
gi� che ci sono ti sparo tutto il decreto cos� se hai volgia di approfondire .......
Decreto Ministero dell'Interno 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili
1. Generalit�. 1.0. Scopo.
1.1. Classificazione. 1.1.0. Isolate o miste
1.1.1. Piani interrati o fuori terra
1.1.2. Aperte o chiuse
1.1.3. Sorvegliate e non
1.1.4. A box o a spazio aperto
1.2.0. Campo di applicazione
2. Autorimesse aventi capacit� di parcamento non superiore a nove autoveicoli. 2.1. Autorimesse del tipo misto 2.2. Autorimesse del tipo isolato 2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.
2.4. Dispositivi di sollevamento nei box
3. Autorimesse aventi capacit� di parcamento superiore a nove autoveicoli. 3.0.
3.4. Resistenza al fuoco degli elementi costruttivi 3.4.1. Strutture dei locali.
3.5. Comunicazioni. 3.5.1. Comunicazioni vietate con attivit� 77.
3.5.2. Comunicazioni 3.5.3. Filtri a prova di fumo
3.5.4. Autosilo
3.6. Sezionamenti. 3.6.1. Compartimentazione.
3.6.2. Passaggi tra i piani, rampe pedonali, scale e gli ascensori
3.6.3. Corsie di manovra
3.7. Accessi. 3.7.0 Ingressi.
3.7.1. Locale per il ricevimento degli autoveicoli per autosilo.
3.8. Pavimenti. 3.8.0. Pendenza.
3.8.1. Materiali
3.9. Ventilazione. 3.9.0. Ventilazione naturale.
3.9.4. Aerazione naturale per autosilo
3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza. 3.10.0. Densit� di affollamento.
3.10.1. Capacit� di deflusso.
3.10.7. Scale - Ascensori.
3.10.8. Scale a prova di fumo in autosilo
4. Impianti tecnologici. 4.1. Impianti di riscaldamento.
5. Impianti elettrici. 5.1. Impianti elettrici normali.
5.2. Illuminazione di sicurezza
6. Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi. 6.1 Impianti idrici antincendio. 6.1.0. Caratteristiche.
6.1.4. Caratteristiche idrauliche.
6.1.5. Alimentazione dell'impianto.
6.1.6. Collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco.
6.1.7. Capacit� della riserva idrica.
6.1.8. Impianti fissi di spegnimento automatico.
7. Autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati. 7.1. Isolamento
7.2. Pavimenti 7.2.0. Pendenza
7.2.1. Pavimentazione
7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza.
8. Servizi annessi. 8.1. Generalit�. 8.1.0. Officine di riparazione.
8.1.2. Uffici - Guardiania - Alloggio custode.
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 1563/4108 del 28 agosto 1995
Decreto ministeriale 1/2/1986 - Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2.
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P713/ 4108 del 25 luglio 2000
Parcamento di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse.
Decreto Ministero dell'Interno 22 novembre 2002
Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza
Decreto Ministero dell'Interno1 febbraio 1986
(Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1986)
Rilevata la necessit� di aggiornare le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili;
Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili, allegate al presente decreto. Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in vigore in materia.
NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE AUTORIMESSE E SIMILI
Altezza dei piani: � l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta l'altezza � determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano d'imposta e l'altezza massima, all'intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza � la media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.
Autosalone o salone di esposizione autoveicoli: area coperta destinata all'esposizione e alla vendita di autoveicoli.
(vedi anche Lettera - circolare prot. n. P713/ 4108 del 25 luglio 2000 - Motocicli)
Capacit� di parcamento: � data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie specifica di parcamento.
Rampa aperta: � la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affacciantisi su spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o cavedi di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.
chiarimento: la rampa aperta, per la funzione che deve svolgere, deve essere mantenuta permanentemente aperta e deve essere priva di infissi.
Rampa a prova di fumo: rampa in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano - mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotata di congegno per la chiusura automatica in caso di incendio - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumit� delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi d'incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l'osservanza delle presenti norme.
1.1.0. Le autorimesse e simili possono essere di tipo:
a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;
1.1.1. In base all'ubicazione, i piani delle autorimesse e simili si classificano in:
a) interrati con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;
b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purch� l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purch� le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.
1.1.2. In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse e simili possono essere:
a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta;
a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provvisti di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;
1.1.4. In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:
1.2.0. Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attivit� indicate al precedente punto 1.0, di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione o di superficie, in pi� o in meno, superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m2.
Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire.
E� in facolt� del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.
Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, purch� ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo punto 2, anzich� quelle di cui al punto 3.
L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilit� del titolare del diritto all'uso del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al punto 2.
2. Autorimesse aventi capacit� di parcamento non superiore a nove autoveicoli
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta;
l'aerazione pu� avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.
l'aerazione pu� avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.
L'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.
3. Autorimesse aventi capacit� di parcamento superiore a nove autoveicoli
3.0. Non � consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto piano interrato o il settimo fuori terra.
3.1. Isolamento
Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. E� consentito che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se l'autorimessa � protetta da impianto fisso di spegnimento automatico.
Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attivit� di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
3.2. Altezza dei piani
L'altezza dei piani non pu� essere inferiore a 2,4 m con un minimo di 2 m sotto trave. Per gli autosilo � consentita un'altezza di 1,8 m.
(vedi anche Deroga in via generale 28/8/1995)
3.3. Superficie specifica di parcamento
La superficie specifica di parcamento non pu� essere inferiore a:
20 m2, per autorimesse non sorvegliate;
10 m2, per autorimesse sorvegliate e autosilo.
chiarimento: la superficie specifica di parcamento di automezzi quali autocarri, autobus, ecc., deve essere determinata tenendo conto delle dimensioni dell'automezzo e dello spazio di manovra, e quindi proporzionalmente aumentata rispetto ai valori minimi definiti al punto 3.3 del decreto in argomento, riferiti alle autovetture.
Nelle autorimesse a box purch� di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 m3 � consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non pi� di due autoveicoli.
3.4.1. Strutture dei locali
I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90.
Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.
Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attivit� di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.
3.5. Comunicazioni
3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attivit� di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attivit� ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.
chiarimento: le cantine possono comunicare con le autorimesse fino a quaranta autovetture a mezzo di aperture con le porte RE 120 munite di congegno di autochiusura; detta comunicazione pu� costituire l'unico accesso ai suddetti locali
chiarimento: le autorimesse possono comunicare con i locali, ove siano installati impianti di potenzialit� inferiore a 35 kW, purch� la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attivit� attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attivit� di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attivit� con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.
3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attivit� di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attivit� di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.
chiarimento: Per le comunicazioni tra autorimesse con pi� di 40 autovetture e locali destinati ad altre attivit� non elencate nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, vige il silenzio della norma. Pur tuttavia, poich� la norma stessa consente che le autorimesse con pi� di 40 autovetture comunichino, alle condizioni dettate (con filtri a prova di fumo), con gran parte delle attivit� pericolose contemplate dal citato elenco, � possibile estendere,alle medesime condizioni, tali comunicazioni anche con locali di attivit� non soggette ai fini della prevenzione incendi ritenute di fatto e di diritto meno pericolose.
3.6. Sezionamenti
3.6.1. Compartimentazione
Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano, in compartimenti di superficie non eccedente quelle indicate nella seguente tabella (rettificata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1986):
PIANO Fuori terra Sotterranee Miste Isolate Miste Isolate aperte chiuse aperte chiuse aperte chiuse aperte chiuse terra 7500 5000 10000 7500 primo 5500 3500 7500 5500 5000 2500 7000 3000 secondo 5500 3500 7500 5500 3500 2000
5500 2500 terzo 3500 2500 5500 3500 2000 1500 3500 2000 quarto 3500 2500 5500 3500 1500 2500 1500 quinto 2500 5000 2500 1500 2000 1500 sesto 2500 5000 1500 2000 1500 settimo 2000 4000 Un compartimento pu� essere anche costituito da pi� piani di autorimessa, a condizione che la superficie complessiva sia non superiore al 50% di quella risultante dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della precedente tabella e che la superficie del singolo piano non sia eccedente quella consentita da quello pi� elevato per le autorimesse sotterranee o pi� basso per quelle fuori terra n� che le singole superfici per piano eccedano il 75% di quelle previste dalla tabella.
Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra, primo e secondo interrato e primo, secondo, terzo e quarto fuori terra chiuse, le superfici indicate possono raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico; oltre il secondo interrato e oltre il quarto piano fuori terra le autorimesse chiuse devono sempre essere protette da impianto fisso di spegnimento automatico.
Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere realizzate con strutture di tipo almeno REI 90; � consentito realizzare,attraverso le pareti di suddivisione, aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio.
3.6.2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 12O provviste di autochiusura.
3.6.3.Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.
3.7. Accessi
3.7.0 Ingressi
Se l'accesso avvienetramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.
3.7.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale, di dimensioni minime 4,5 x 5,5 m, deve avere le stesse caratteristiche costruttive dell'autosilo.
3.7.2. Rampe
Per le autorimesse sino a quindici autovetture � consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.
Diversi compartimenti, realizzati anche su pi� piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra descritto purch� le rampe siano aperte o a prova di fumo.
Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.
3.8. Pavimenti
3.8.0. Pendenza
3.8.2. Spandimento di liquidi
Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con le rampe di accesso devono avere un livello lievemente superiore (3-4 cm) a quello dei pavimenti contigui per evitare spargimento di liquidi da un compartimento all'altro.
3.9. Ventilazione
3.9.0. Ventilazione naturale
Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonch� lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio.
Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione devono essere distribuite il pi� possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m.
3.9.1. Superficie di ventilazione
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non � previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie � non inferiore a 0,003 m2 per metro quadrato di pavimento - deve essere completamente priva di serramenti.
Per autorimesse sotterranee la ventilazione pu� avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano, si pu� ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo �shunt�.
Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione pu� essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.
3.9.2. Ventilazione meccanica
Il sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema di ventilazione meccanica nelle autorimesse sotterranee aventi numero di autoveicoli per ogni piano superiore a quello riportato nella seguente tabella:
primo piano 125 secondo piano 100 terzo piano 75 oltre il terzo piano 50 Per le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema di aerazione naturale va integrato con impianto di aerazione meccanica nei piani aventi numero di autoveicoli superiore a 250.
3.9.3. Ventilazione meccanica. Caratteristiche
La portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve essere non inferiore a tre ricambi orari.
Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimit� delle uscite.
L'impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla contemporaneit� della messa in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o dalla indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente predisposti.
L'impianto di ventilazione meccanica pu� essere sostituito a camini indipendenti per ogni piano o di tipo �shunt� aventi sezione non inferiore a 0,2 m2 per ogni 100 m2 di superficie.
I camini devono immettere nell'atmosfera a quota superiore alla copertura del fabbricato.
Nelle autorimesse di capacit� superiore a cinquecento autoveicoli deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili di CO.
Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili devono essere scelti opportunamente in funzione della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere e delle condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro numero non pu� essere inferiore a due per ogni tipo di rivelazione.
Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di segnalazione di allarme e, ove necessario, di azionamento dell'impianto di ventilazione.
a) un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 100 p.p.m;
b) due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m.;
c) uno o pi� indicatori rivelano valori delle concentrazioni di miscele infiammabili eccedenti il 20% del limite inferiore di infiammabilit�.
Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento � sufficiente l'installazione di indicatori di miscele infiammabili.
3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere prevista un'aerazione naturale pari ad 1 m2 ogni 200 m3 (1) di volume. In quelli interrati deve, invece, prevedersi una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a m 1 oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di m 10 dai camini stessi.
3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza
3.10.0. Densit� di affollamento
La densit� di affollamento va calcolata in base alla ricettivit� massima; ai fini del calcolo, essa non dovr� comunque essere mai considerata inferiore ad una persona per ogni 10 m2 di superficie lorda di pavimento (0,1 persone/m2) per le autorimesse non sorvegliate e una persona per ogni 100 m2 di superficie lorda di pavimento (0,01 persone/m�) per le autorimesse sorvegliate.
3.10.1. Capacit� di deflusso
3.10.2. Vie di uscita
Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
(chiarimento: il sistema di vie d'uscita a servizio di un'autorimessa pu� comprendere vani scala ed androni non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civile abitazione e/o uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2 del D.M. 1/2/1986 per le comunicazioni con le altre attivit� e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali rampe di scale)
Per le autorimesse interrate le vie di uscita possono terminare sotto grigliati dotati di congegni di facile apertura dall'interno.
3.10.3. Dimensionamento delle vie di uscita
Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile sulla base di quanto specificato in 3.10.0 e 3.10.1.
3.10.4. Larghezza delle vie di uscita
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,2 m).
Nel caso di due o pi� uscite, � consentito che una uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a 0,6 m.
La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto pi� stretto dell'uscita.
La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) � determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacit� di deflusso.
3.10.5. Ubicazione delle uscite
Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m o 50 se l'autorimessa � protetta da impianto di spegnimento automatico.
3.10.6. Numero delle uscite
Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo � inferiore a 30 m il numero delle uscite pu� essere ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso purch� sicuramente fruibile ai fini dell'esodo.
3.10.7. Scale - Ascensori
3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno 90 cm oltre l'ingombro degli autoveicoli.
4.1. Impianti di riscaldamento
Il riscaldamento delle autorimesse pu� essere realizzato con:
radiatori o aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata o vapore;
impianti ad aria calda; � ammesso il ricircolo dell'aria ambiente se l'autorimessa � destinata al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel;
generatori ad aria calda e scambio diretto; � ammessa l'installazione dei generatori all'interno dell'autorimessa se questa � destinata al ricovero di soli autoveicoli di tipo Diesel.
5.1. Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati in conformit� di quanto stabilito dalla legge 1� marzo 1968, n. 186.
5.2. Le autorimesse di capacit� superiore a trecento autoveicoli e autosilo, devono essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da quella della rete di illuminazione normale. In particolare, detti impianti di illuminazione di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:
1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale;
2) intensit� di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.
6.1 Impianti idrici antincendio
6.1.0. Caratteristiche
Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacit� superiore a cinquanta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni cinquanta autoveicoli o frazione.
In quelle oltre il primo interrato di capacit� superiore a trenta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni trenta autoveicoli o frazione.
Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalit� appresso indicate.
Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o delle rampe; da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano dell'autorimessa, deve essere derivata con tubazione di diametro interno non inferiore a DN 40 un idrante UNI 45 presso ogni uscita.
6.1.1. Custodia degli idranti La custodia deve essere installata in un punto ben visibile. Deve essere munita di sportello in vetro trasparente, deve avere larghezza ed altezza non inferiore rispettivamente a 0,35 m e 0,55 m ed una profondit� che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.
6.1.2. Tubazione flessibile e lance
La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, di lunghezza che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.
6.1.3. Tubazioni fisse
6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia, nelle condizioni pi� sfavorevoli di altimetria e di distanza, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno 2 bar. L'impianto deve essere per una portata totale determinata considerando la probabilit� di contemporaneo funzionamento del 50% degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di almeno due piani.
6.1.5. Alimentazione dell'impianto
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto cittadino. Pu� essere alimentato anche da riserva idrica costituita da un serbatoio con apposito impianto di pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche di cui al precedente punto. Tale soluzione dovr� essere sempre adottata qualora l'acquedotto cittadino non garantisca con continuit�, nelle 24 ore, l'erogazione richiesta.
6.1.6. Collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco
L'impianto deve essere tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi stessi.
6.1.7. Capacit� della riserva idrica
La riserva idrica deve avere una capacit� tale da assicurare il funzionamento dell'impianto per 30 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione prescritte in precedenza.
6.2. Mezzi di estinzione portatili
Deve essere prevista l'installazione di estintori di �tipo approvato� per fuochi delle classi �A�, �B� e �C� con capacit� estinguente non inferiore a �21 A� e �89 B�.
7. Autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati
7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture di fabbricati perimetrali.
7.2. Pavimenti
7.2.0. Pendenza
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.
7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza
Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
7.4. Impianti idrici antincendio
Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.
8.1. Generalit�
E� consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse a:
b) stazione di lavaggio e lubrificazione;
c) uffici, guardianie, alloggio custode.
8.1.0. Officine di riparazione
Le officine di riparazione annesse con lavorazione a freddo possono essere situate all'interno dell'autorimessa, possibilmente in locali separati, con porte di comunicazione metalliche piene.
La superficie occupata dalle officine annesse non pu� comunque essere superiore al 20% della superficie dell'autorimessa.
Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono l'uso di fiamme libere o di sostanze infiammabili, purch� limitate ad un solo posto di saldatura e di verniciatura, possono essere situate all'interno delle autorimesse, alle seguenti condizioni:
b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30 e avere anche un accesso indipendente dall'autorimessa;
d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in contemporaneit� con le operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione, sia predisposta apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente;
e) la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, deve essere conservata in recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico.
8.1.1. Stazione di lavaggio e lubrificazione
Le stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere situate all'interno delle autorimesse. I lubrificanti, in recipienti chiusi, per un quantitativo massimo di 2 m3, devono essere depositati in apposito locale, munito di porta metallica e soglia di accesso rialzata di 0,2 m.
8.1.2. Uffici - Guardiania - Alloggio custode
E� consentita l'ubicazione di uffici e guardianie all'interno delle autorimesse provvisti anche di accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse.
L'alloggio del custode dovr� essere completamente isolato dell'autorimessa, salvo eventualmente un collegamento tramite porta di tipo REI 60.
chiarimento: per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quint'ultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto: ... "per gli autosaloni con numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi".
10.1. Nell'autorimessa � vietato:
10.2. Entro l'autorimessa � proibito fumare. Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.
10.3. Nelle autorimesse si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.
10.4. Negli autosilo non � consentito l'accesso alle persone non addette. L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimit� dell'ingresso.
10.6. Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densit� superiore a quella dell'aria � consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati.
(vedi anche D.M. 22/11/2002)
10.7. Al fine del mantenimento dell'affidabilit� degli impianti di rivelazione e spegnimento dovr� essere previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato.
Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 20 novembre 1981 � consentito che ogni compartimento sia servito da una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m purch� munita di dispositivo per la sua utilizzazione a senso unico.
Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni prima indicate, il Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si riserva la facolt� di concedere deroghe sempre che l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'attuazione integrale delle presenti norme.
Torna all'inizio Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 1563/4108 del 28 agosto 1995
Pervengono a questo Ministero numerose istanze di deroga relative ad autorimesse che non possono essere adeguate alle misure previste nei punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del decreto ministeriale 1/2/1986. Al riguardo , sulla scorta delle deroghe concesse ed in attesa della definizione della nuova disciplina che aggiorner� le vigenti disposizioni in materia, si ritiene opportuno indicare le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dai seguenti punti del D.M. 1/2/1986:
a) punto 3.2, per quanto attiene l'altezza dei piani; b) punto 3.6.3, nel caso in cui le corsie di manovra abbiano larghezza inferiore al minimo prescritto; c) punto 3.7.2, per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l'accesso, in luogo delle rampe, avvenga da montauto meccanico. Essendo tali misure in linea con i principi informativi della nuova disciplina ed al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravi di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che, ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedono direttamente all'approvazione del progetto, intendendosi accolte in via generale tali deroghe ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del decreto ministeriale 1 febbraio 1986.
Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1� interrato, � consentito che l'altezza del piano sia inferiore a ml 2,40 con un minimo di ml 2,00, a condizione che: a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta dell'autorimessa. Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte; b) l'altezza minima di ml 2,00 deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dell'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto; c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a ml 30. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 2� capoverso. Punto 3.6.3. Corsie di manovra
Nel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo prescritto, � ammesso che le corsie stesse, per tratti limitati, abbiano larghezza non inferiore a ml 3,00 a condizione che sia installata apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e. specchi parabolici). Punto 3.7.2. Ampiezza delle rampe
Per autorimesse oltre 15 e sino a 40 autovetture � consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a ml 3,00, a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato. Punto 3.7.2. Autorimesse senza rampa con accesso da montauto
Nel caso di autorimesse interrate, con capacit� di parcamento non superiore a 30 autoveicoli, � consentito che l'accesso avvenga da montauto alle seguenti condizioni: - il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia ubicato su spazio coperto; qualora non sia garantito tale requisito il locale ricevimento sia di tipo protetto con stesse caratteristiche del vano montauto; - il vano montauto sia protetto rispetto all'area destinata a parcheggio con strutture di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori a RE 90; - il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete. Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza; - l'autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti; - la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo; chiarimento: il fatto che le norme non consentono il trasporto contestuale di persone e autoveicoli all'interno della cabina del montauto non preclude che il montauto possa essere utilizzato anche per il trasporto di sole persone qualora abbia i requisiti di "ascensore" secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.
- sia esposto all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio: - l'area destinata al parcamento degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia (sprinkler). Torna all'inizio Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P713/ 4108 del 25 luglio 2000
Oggetto: Parcamento di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse
Alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente posto all'attenzione di questa Direzione Generale la problematica relativa al parcamento di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse, in considerazione della crescente esigenza di ricovero per detti veicoli, specie nelle aree metropolitane.
Come noto il testo del Decreto ministeriale 1� febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" cita unicamente il termine autoveicolo non richiamando in maniera esplicita, in nessun punto, le altre tipologie di veicoli.
Il nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n� 285, di cui si allega uno stralcio, riporta all'art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche.
Pertanto, tenuto conto del citato decreto legislativo e considerato che la bozza di regola tecnica per le autorimesse, approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, prevede per i veicoli in oggetto una superficie specifica di parcamento pari a 2,5 m2 in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m2 in caso di autorimesse non sorvegliate, si ritiene ammissibile l'introduzione di un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4.
I Comandi Provinciali nel rilasciare i Certificati di Prevenzione Incendi dovranno indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1� febbraio 1986 per gli autoveicoli; un'apposita clausola dovr� specificare la possibilit� di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.
Si precisa, infine, che il suddetto criterio di equivalenza trova applicazione anche ai fini dell'assoggettabilit� delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi.
Torna all'inizio Decreto Ministero dell'Interno 22 novembre 2002
(Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2002)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ed in particolare gli articoli 3 e 11; Visto il proprio decreto 1 febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili"; Vista la serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 recante "Prescrizioni uniformi relative alla approvazione di dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione gas di petrolio liquefatto, ed alla omologazione di veicoli per ci� che concerne l'installazione di impianti gas di petrolio liquefatto"; Viste le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 82/1999 del 25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative, rispettivamente, all'entrata in vigore della serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al 1 gennaio 2001 della data di applicazione obbligatoria in ambito nazionale; Ritenuto di dover disciplinare, nelle more di un aggiornamento della vigente normativa di sicurezza antincendio per le autorimesse, il parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto; Acquisito il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sulla base dell'attivita' di sperimentazione e dei documenti di analisi del rischio sviluppati per l'occasione; Decreta: Art. 1. Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto 1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 e' consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su piu' piani interrati. 2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell'allegato al decreto ministeriale 1 febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).
Art. 2. Condizioni di sicurezza delle autorimesse 1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1 febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi e' richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 2. All'ingresso dell'autorimessa e' installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Respond to this message Current Topic - REI box autorimessa << Previous Topic | Next Topic >>Ritorna all'indice