Source: http://docplayer.fi/3579477-Air-conditioning-division.html
Timestamp: 2017-01-24 09:31:07+00:00
Document Index: 7821245

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Air Conditioning Division
Maija-Liisa Kirsti Hiltunen
1 suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen. Niitä saavat suorittaa vain turvallisuusmääräyksiin perehtyneet pätevät henkilöt. Näiden ohjeiden noudattamisen lisäksi on varmistettava, että kaikkia paikallisia lakeja noudatetaan. Air Conditioning Division KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET RADIAALIPUHALTIMET TZAF FF VTZ NTHZ THLZ FF MAZ MHZ TLZ TLI TZAF THLZ HLZ TLE THLE JA KESKIPAKOJUOKSUPYÖRÄT PLUG-PUHALTIMIIN NPL NPA TE (TÄMÄ KÄSIKIRJA KATTAA MYÖS ATEX-STANDARDIN 94/9/EY MUKAISEN PUHALLINJÄRJESTELMÄN) 1.0 ALKUSANAT Kaikki Comefri-puhaltimet valmistetaan oman, standardia BS EN ISO 9001:2000 noudattavan laadunvarmistusjärjestelmämme mukaisesti. Laatujärjestelmällämme on ollut BSI-sertifiointi vuodesta 1987 (sertifikaatti nro FM 01403). Lisäksi kaikki moottorilla ja hihnakäytöllä varustetut puhaltimet testataan tarkasti ennen tehtaalta toimittamista. Puhaltimien rakenne edustaa uusinta tekniikkaa. Ne täyttävät konedirektiivin 2006/42/EY terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet - Käyttöohjeissa kuvataan puhaltimien kansallisten standardien, määräysten ja direktiivien mukaiset käyttötavat. Ohjeita pitää noudattaa tarkasti, jotta vääränlainen asennus tai käyttö eivät aiheuta vahinkoja. - Käyttöohjeet sisältävät terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita. - Käyttöohjeissa varoitetaan vaaroista, joita vääränlainen käyttö voi aiheuttaa. - Kaikkien puhaltimiin liittyvien töiden tekijöiden pitää lukea käyttöohjeet ja noudattaa niitä. Nämä ohjeet eivät ole ainoa asia, joka pitää turvallisuuden vuoksi ottaa huomioon: toimenpiteet, jotka kohdistuvat asennus- ja huoltotöiden yhteydessä liikkuviin ja/tai sähköisiin osiin, on Takuu on voimassa yhden vuoden ajan toimituspäivästä laskettuna, ellei muusta ole tilauksen yhteydessä sovittu. Takuu koskee vain valmistusvirheitä, joista pitää ilmoittaa välittömästi valmistajalle. Takuun voimassaolon ehto on, että toimitaan käyttöohjeissa neuvotulla tavalla. Vikoja, joiden voidaan osoittaa johtuvan virheellisestä asennuksesta, viallisten puhaltimien käytöstä tai puhaltimeen luvattomasti tehdyistä muutoksista tai korjauksista, Comefrin takuu ei koske, eikä Comefri vastaa aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista. 2.0 Tekninen kuvaus kuvaus Comefrin puhallinsarjat TZAF FF, VTZ, NTHZ, THLZ FF, MAZ, MHZ, TLZ, TLI, TZAF, THLZ, HLZ, TLE, THLE ovat keskipakopuhaltimia, joissa ilma virtaa akselin suunnassa juoksupyörään ja puhalletaan ulos säteen suunnassa kaapuun (diffusori). Ilmamäärät voivat olla keskisuuria tai pieniä, ja paineet keskisuuria tai suuria. Kunkin puhaltimen suorituskyky ilmenee teknisistä tiedoista. Keskipakopuhaltimiemme juoksupyörässä voi olla eteenpäin kaartuvat siivet, taaksepäin kaartuvat siivet tai airfoil-tyyppiset taaksepäin kaartuvat siivet. MAZ- ja MHZ-sarjojen puhaltimet ovat tukevarakenteisempia kuin sarjojen TZAF FF ja NTHZ puhaltimet, mistä syystä niitä käytetään tyypillisesti raskaissa LVI- tai teollisuussovelluksissa, joissa luotettavuus, lujuus ja huollon helppous ovat keskeisiä vaatimuksia. Kunkin puhallinsarjan ominaisuudet on selostettu teknisessä luettelossa, joiden perusteella päätellään puhaltimen sopivuus järjestelmässä käytetylle väliaineelle. Comefrin keskipakopuhaltimia, yhdellä tai kahdelle imuaukolla varustettuna, voidaan täydentää monenlaisilla varusteilla sovelluksen ja järjestelmän vaatimuksista riippuen. Varusteita voidaan täydentää myös standardin EN ISO suojauslaitteilla, joita on saatavana tilauksesta. Vetäydymme kaikesta henkilö- tai materiaalivahinkoja koskevasta vastuusta, mikäli vahingot johtuvat turvalaitteiden puuttumisesta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä mahdollisuuteen koskettaa pyöriviä osia. Tällaisissa tapauksissa kehoitamme pyytämään meiltä tietoja erityisistä suojatoimista Keskipakojuoksupyörät kammiopuhaltimiin, kuvaus Comefrin NPL ja TE-sarjojen juoksupyörissä on taaksepäin kaartuvat siivet. NPL ja NPA-sarjan juoksupyörissä on airfoil-tyyppiset taaksepäin kaartuvat siivet. Ilmamäärät voivat olla keskisuuria tai pieniä, ja paineet keskisuuria tai suuria. Kunkin puhaltimen suorituskyky ilmenee teknisistä tiedoista. Ominaisuudet selitetään teknisessä luettelossa, jonka perusteella päätellään puhaltimen juoksupyörän sopivuus järjestelmässä käytetylle väliaineelle. Kammiopuhaltimiin tarkoitetut Comefri-siipipyörät voidaan toimittaa siipipyörä + imukartioyhdistelmänä tai toteuttaa liitteessä kuvattuna asennusvalmiina järjestelmänä. Comefrin siipipyöriin on saatavissa monenlaisia varusteita sovelluksen ja järjestelmän vaatimuksista riippuen. Varusteita voidaan täydentää myös imukartion suojauslaitteilla tai 12 standardin EN ISO mukaisilla järjestelmillä 4, 5S, 11. Näitä on saatavana tilauksesta. Vetäydymme kaikesta henkilö- tai materiaalivahinkoja koskevasta vastuusta, mikäli vahingot johtuvat turvalaitteiden puuttumisesta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä mahdollisuuteen koskettaa pyöriviä osia: plenum-puhaltimet eivät täytä CE-merkinnän vaatimuksia (ts. niiden juoksupyörässä ei ole suojuksia). Siitä huolimatta puhallin pitää asentaa CE-vaatimusten mukaisesti Tekniset tiedot Tekniset tiedot ja sallitut rajat pitää mainita selvästi puhaltimen kilvessä (katso myös 2.4.5). Ne voidaan ottaa asianomaisesta teknisestä luettelosta. Koneen toimintarajoja ei saa missään tapauksessa ylittää. Joillekin puhaltimille luettelon käyrä on piirretty katkoviivana. Se tarkoittaa, että puhaltimen käyttö näissä olosuhteissa voi imun esteiden (kuten hihnapyörän tms.) vuoksi aiheuttaa epävakautta ja tärinää (jos puhallin on Atex-rakenteinen, katso 4.5). Luetteloista puuttuvien erikoisversioiden osalta ota yhteys Comefrihin 2.3 Käyttötarkoitus Puhaltimet on tarkoitettu siirtämään pölytöntä tai lievästi pölyistä ilmaa. Ne eivät sovellu agressiivisille kaasuille, höyryille eivätkä pölyiselle ilmalle. Vääränlainen käyttö voi vahingoittaa laakereita, aiheuttaa korroosiota tai juoksupyörän epätasapainoa ja tärinää. Sallittu käyttölämpötila kaikille juoksupyörille on - 20 C C. Jos lämpötila on tämän alueen ulkopuolelle, ota yhteys Comefrihin sopivan version löytämiseksi. Vakiotyyppisen käyttömoottorin korkein ympäristölämpötila on + 40 C. 2.4 Kipinäsuojatut puhallinversiot direktiivin 94/9/EY ATEX mukaisesti Saatavana on erikoisrakenteiset mallit TZAF FF Atex, VTZ Atex, NTHZ Atex, THLZ FF Atex, MAZ Atex, MHZ Atex, TLZ Atex, TLI Atex, TZAF Atex, THLZ Atex, HLZ Atex, TLE Atex, THLE Atex tarkoituksiin, joissa vaaditaan direktiivin ATEX 94/9/EY ryhmä II, luokka 3G mukainen kipinäsuojaus. Sarjojen NPL ja NPA puhaltimiin saa ATEX-kipinäsuojauksen pyynnöstä (seuraavassa näitä kolmea sarjaa ei mainita ATEX-yhteydessä). Vakiotyyppisellä polyamidijuoksupyörällä varustettuja sarjojen THLZ FF ja TE puhaltimia ei ole saatavina ATEX-versioina. ATEX-käyttöä varten ne ovat saatavina VAIN teräsjuoksupyörällä varustettuna (katso 2.4.3). Vain TZAF-puhallinsarjalla on ATEX-sertifiointi ryhmää II, luokkaa 2G varten Käyttötarkoitus Käytettäessä puhallinta paikoissa, joissa on palavia kaasuja, höyryjä tai pölyä tai joissa on räjähdysvaara, on noudatettava räjähdyssuojauksesta annettuja ohjeita. Heinäkuun 1. päivästä 2003 alkaen markkinoille tulevien tai käyttöön otettavien, mahdollisesti räjähtävään atmosfääriin tarkoitettujen puhaltimien on pitänyt täyttää ATEX-direktiivin 94/9/EY vaatimukset. ATEX-direktiivissä erotetaan kaksi puhallinlaitteiden ryhmää. Ryhmän I puhallinlaitteet on tarkoitettu kaivoskäyttöön. (Näitä Comefri ei valmista.) Ryhmä II on tarkoitettu muihin tilanteisiin. Ryhmän II puhaltimet on jaettu kolmeen luokkaan (kategoriaan) riippuen siitä, on räjähdyssuojaus varmistettava vain normaalissa käytössä (luokka 3) vai myös häiriö- ja vikatilanteissa (luokat 2 ja 1). Puhallinten luokittelu: RYHMÄ II Luokka 1 laitteet, jotka on suunniteltu toimimaan valmistajan ilmoittamien toimintaparametrien mukaisesti ja varmistamaan hyvin korkea suojaustaso Tämän luokan laitteet on tarkoitettu käytettäviksi alueilla, joissa ilman ja kaasujen, höyryjen tai sumujen seoksia tai ilma/pölyseoksia esiintyy jatkuvasti, pitkä aikoja tai usein. laitteet, jotka on suunniteltu toimimaan valmistajan ilmoittamien RYHMÄ II Luokka 2 toimintaparametrien mukaisesti ja varmistamaan korkea suojaustaso Tämän luokan laitteet on tarkoitettu käytettäviksi alueilla, joissa ilman ja kaasujen, höyryjen tai sumujen seoksia tai ilma/pölyseoksia voi todennäköisesti esiintyä. Tämä tarkoittaa, että tämän luokan laitteiden pitää varmistaa tarvittava suojaustaso myös mikäli esiintyy usein häiriöitä tai laitevikoja, jotka pitää ottaa normaalisti huomioon. RYHMÄ II Luokka 3 laitteet, jotka on suunniteltu toimimaan valmistajan ilmoittamien toimintaparametrien mukaisesti ja varmistamaan normaali suojaustaso Tämän luokan laitteet on tarkoitettu käytettäviksi alueilla, joissa ilman ja kaasujen, höyryjen tai sumujen seoksia tai ilma/pölyseoksia ei todennäköisesti esiinny, tai jos esiintyy, niitä esiintyy vain harvoin ja lyhyitä aikoja. * Ryhmän II, luokan 1 (1G, 1D) puhaltimet eivät kuulu Comefrin valikoimiin. Tämän luokan puhaltimet on tarkoitettu paikkoihin, joissa on erilainen räjähdysvaara, missä on erilainen vaara siitä, että palavaa materiaalia pääsee ympäristöön. Paikat luokitellaan vyöhykkeinä: 0, 20, 1, 21, 2, 22. Koodit, joissa ei ole etuliitettä 2 tarkoittavat ympäristöä, joka sisältää kaasua, höyryä tai sumua; koodit, joissa on etuliite 2, tarkoittavat ympäristöä joissa on kaasun, höyryn ja sumun lisäksi myös pölyä. Alaindeksit 0, 1 ja 2 kuvaavat todennäköisyyttä sille, että palavaa materiaalia pääsee ympäristöön räjähtävinä konsentraatioina. Vyöhyke 0 on alue, joissa on suurin vaara että räjähtävän ympäristön voidaan odottaa esiintyvän jatkuvasti tai hyvin pitkään. Vyöhyke 1 on alue, joissa räjähtävän ympäristön voidaan odottaa esiintyvän lyhyitä aikoja. Vyöhyke 2 on alue, 23 jossa palavan materiaalin ei odoteta esiintyvän räjähtävänä konsentraationa, ja jos esiintyy, niin vain hyvin lyhyen ajan. Huomaa, että pölyn esiintyminen lisää syttymisriskien vaaraa ja edellyttää lisäsuojauksia (katso seuraavaa). Huomaa että Comefri-puhallinsarjat TZAF FF Atex, VTZ Atex, NTHZ Atex, THLZ FF Atex, MAZ Atex, MHZ Atex, TLZ Atex, TLI Atex, TZAF Atex, THLZ Atex, HLZ Atex, TLE Atex, THLE Atex on tarkoitettu siirtämään pölytöntä tai lievästi pölyistä ilmaa. Vyöhyke Räjähdysvaarallinen ympäristö Vaarallinen konsentraatio Mahdollista kipinälähdettä on vältettävä 0 ** Kaasu, höyry, sumu Jatkuvasti, tai pitkän aikaa myös vaikka odotettavissa on (G) harvoja seisokkeja 20 ** Pöly (D) Jatkuvasti, tai pitkän aikaa myös vaikka odotettavissa on harvoja seisokkeja 1 Kaasu, höyry, sumu Esiintyy todennäköisesti odotettavissa on usein (G) tapahtuvia seisokkeja 21 ** Pöly (D) Esiintyy todennäköisesti odotettavissa on usein tapahtuvia seisokkeja 2 Kaasu, höyry, sumu Harvoin, tai lyhyen aikaa normaalikäytössä (G) 22 ** Pöly (D) Harvoin, tai lyhyen aikaa normaalikäytössä ** Eivät puhaltimille TZAF FF Atex, VTZ Atex, NTHZ Atex, THLZ FF Atex, MAZ Atex, MHZ Atex, TLZ Atex, TLI Atex, TZAF Atex, THLZ Atex, HLZ Atex, TLE Atex, THLE Atex Näin ollen eri luokkien puhaltimien sallittua käyttöä eri vyöhykkeillä on: luokka suunniteltu vyöhykkeelle sopii myös vyöhykkeelle 1 G *** 0 1, 2 1 D *** 20 21, 22 2 G **** D ***** G 2-3 D ***** 22 - *** Ryhmän II, luokan 1 puhaltimet eivät kuulu Comefrin valikoimiin. **** Vain TZAF Atex -puhallinsarjalle ***** Puhaltimet TZAF FF Atex, VTZ Atex, NTHZ Atex, THLZ FF Atex, MAZ Atex, MHZ Atex, TLZ Atex, TLI Atex, TZAF Atex, THLZ Atex, HLZ Atex, TLE Atex, THLE Atex eivät sovellu pölyiselle ilmalle. Comefri-puhaltimien kipinäsuojatut versiot TZAF FF Atex, VTZ Atex, NTHZ Atex, THLZ FF Atex, MAZ Atex, MHZ Atex, TLZ Atex, TLI Atex, TZAF Atex, THLZ Atex, HLZ Atex, TLE Atex, THLE Atex on tarkoitettu ympäristöön jossa on happea korkeintaan 21 tilavuusprosenttia, absoluuttinen paine on 0,8-1,1 bar ja kaasuräjähdysryhmät ovat IIA ja IIB. Puhallinluokan ja ulkopuolisen / sisäpuolisen vaarallisen vyöhykkeen välinen riippuvuus Räjähdysvaara johtuu joko kuljetetusta räjähtävästä kaasusta tai siitä, että puhaltimen sijoituspaikassa esiintyy räjähtävää kaasua. Näin ollen on otettava huomioon puhaltimen ulkopuoli ja sisäpuoli. Puhaltimet TZAF FF Atex, VTZ Atex, NTHZ Atex, THLZ FF Atex, MAZ Atex, MHZ Atex, TLZ Atex, TLI Atex, TZAF Atex, THLZ Atex, HLZ Atex, TLE Atex, THLE Atex voidaan asentaa standardin ISO 5801 mukaan asennustavalla A (ilman imu- ja ulostulokanavaa) tai B (ilman imukanavaa, mutta varustettuna ulostulokanavalla). Siksi niillä on sama räjähdysvaarallinen ympäristö, ja ne vaativat saman laiteluokan sekä sisä- että ulkopuolella. Puhaltimien TLE Atex, THLE Atex on täytettävä edellä mainitut vaatimukset kun asennustapa on A tai B. Asennustavalla C (imukanava on, lähtökanavaa ei ole) näille puhaltimille asetetaan samat vaatimukset kuin asennustavoilla A ja B. Puhaltimet TLE Atex ja THLE Atex voidaan asentaa myös asennustavalla D (on sekä imu- että lähtökanava). Tässä tapauksessa, edellyttäen, että puhallin on tilattu vuotosuojattuna versiona, puhallin pitää suunnitella eri luokkaa varten sisältä ja ulkoa alla olevassa taulukossa esitetyllä tavalla: edellyttäen, että puhallin sijoitetaan vapaasti tai hyvin tuuletettuun huoneeseen ja edellyttäen, että vuotosuojaus ei ole ehdottoman kaasutiivis, korkeimman luokan ja matalimman luokan eron sisä- ja ulkopuolella ei katsota koskaan olevan enempää kuin yksi luokka. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi sisäinen vaara 2 G edellyttää automaattisesti, että puhaltimen ulkopuolella vaaran luokan katsotaan olevan 3 G. Luokka puhaltimen koteloinnin ulkopuolella Eiräjäht. ympäristö Luokan 3 kaasu Luokan 2 kaasu Luokka puhaltimen koteloinnin sisäpuolella Ei-räjähtävä ympäristö Luokan 3 kaasu Luokan 2 kaasu sisäpuolella: sisäpuolella: luokka 3 luokka 2 ei vaatimuksia ulkopuolella: ulkopuolella: ei vaatimuksia luokka 3 sisäpuolella: ei vaatimuksia ulkopuolella: luokka 3 sisäpuolella: luokka 3 ulkopuolella: luokka 2 sisäpuolella: luokka 3 ulkopuolella: luokka 3 sisäpuolella: luokka 3 ulkopuolella: luokka 2 sisäpuolella: luokka 2 ulkopuolella: luokka 3 sisäpuolella: luokka 2 ulkopuolella: luokka 2 Jos puhallin sijoitetaan suljettuun, tuulettamattomaan tilaan, rajoittavammalle vaaralliselle vyöhykkeelle valittua luokkaa käytetään puhaltimen koteloinnin sekä sisä- että ulkopuolella. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi sisäinen vaara 2 G edellyttää myös, että puhaltimen ulkopuolella vaaran luokan katsotaan olevan 2 G Lämpötila Käyttäjän pitää valita puhaltimelle sopiva lämpötilaluokka kaasun, sumun tai pölyn alhaisimman syttymislämpötilan mukaan (katso alla olevaa taulukkoa). Lämpötilaluokka osoittaa käynnissä 34 olevan puhaltimen saavuttaman korkeimman pintalämpötilan, kun sisään tulevan väliaineen lämpötila on korkeintaan 60 C (katso kohtaa 2.3). Yleensä lämpötila kohoaa eniten minimivirtauksella ja maksimitiheydellä. Jos järjestelmän suunnittelija ei pysty takaamaan turvallista minimi- tai maksimi-ilmavirtaa, luokan 2 puhaltimille pitää asentamaan lämpötilaa valvovat laitteet, jotka lämpötilan noustessa vaarallisesti laukaisevat automaattisesti hätätoiminnot, esim. puhaltimen pysäytyksen tai ohituksen esim. läppien avulla. Mikäli esiintyy lievästi pölyistä ilmaa, syttymisvaaraa arvioitaessa on otettava huomioon kahden liikkuvan osan väliin tai liikkuvan ja kiinteän osan väliin tarttuneen materiaalin lämpötilan nousu, varsinkin mikäli materiaali koskettaa samaa liikkuvaa osaa pitkään. HUOMAA: puhaltimen kilvessä ilmoitettu maksimilämpötila tarkoittaa pölyttömiä olosuhteita. Käyttäjän tehtävä on arvioida korkeimman pintalämpötilan ja pölyn alhaisimman syttymislämpötilan välinen suhde käyttöolosuhteiden mukaisesti. Pölyongelmien osalta katso myös standardia EN , jossa kuvataan käytettäviä suojaustapoja. Lämpötilaluokka Korkein pintalämpötila [ C] T1 ****** 450 T2 300 T3 200 T4 135 T5 100 T6 85 ****** Yleensä kaivoskäytössä. Lämpötilaluokka ilmoitetaan puhaltimen kilvessä (katso 2.4.5) Kahdella imukanavalla varustettujen puhaltimien (TZAF FF Atex, VTZ Atex, NTHZ Atex, THLZ FF Atex, MAZ Atex, MHZ Atex, TLZ Atex, TLI Atex, TZAF Atex, THLZ Atex, HLZ Atex, TLE Atex, THLE Atex) lämpötilaluokka on T4. Yhdellä imukanavalla varustettujen puhaltimien (TLE Atex, THLE Atex) lämpötilaluokka on T3. Ero johtuu pääasiassa laakeroinnista, joka on kuumenemisen kannalta kaikkein kriittisin elementti Kipinäsuojauksen keinot ja mekaaniset suunnittelukriteerit LUOKKIEN 2 JA 3 KRITEERIT -- Yleistä Comefri-puhaltimet (koteloinnit, rakenteet, suojukset, suojalaitteet ja muut ulkoiset osat) ovat jäykkärakenteisia. Kaikkein arimpaan kohtaan kohdistuneen iskun aiheuttama muodonmuutos on niin pieni, että liikkuvat osat eivät kosketa kotelointia. Tästä syystä katsotaan, ettei iskutestiä tarvitse suorittaa. -- Kotelointi Kun puhallinta käyttää moottori, jonka teho on yli 11 kw, kotelon hitsaus on katkoton. MAZ- ja MHZ-sarjan puhaltimissa on vakiona katkottomasti hitsattu kotelo. Puhaltimessa on tarkastusluukku, joka on tiivistetty ja ruuveilla kiinnitetty. akselin pitää olla vaakasuorassa. -- Juoksupyörät Comefri TZAF FF Atex, VTZ Atex, NTHZ Atex, THLZ FF Atex, MAZ Atex, MHZ Atex, TLZ Atex, TLI Atex, TZAF Atex, THLZ Atex, HLZ Atex, TLE Atex, THLE Atex -puhaltimien juoksupyörät ovat jäykkärakenteisia. Mallien THLZ and THLZ FF ja TE-sarjan ATEX-versioissa juoksupyörä on terästä, EI laskukuituvahvisteista polyamidia kuten vakioversiossa. -- Puhaltimien pyörivien ja kiinteiden osien materiaalit Hyvin harvoin oletettavissa olevassa häiriötapauksessa pyörivien elementtien ja kiinteiden komponenttien (esim. imukartion ja kehyksen, FORFINGER (Forfinger on valmistettu kuparista), AKSELIN ja akselin REIÄN REUNA välityksen suojuksessa) on valmistettu materiaaleista, joissa kitkan ja kitkan aiheuttamien kipinöiden vaara on minimoitu standardin EN mukaisesti. Comefri-puhaltimiin on valittu alla olevan taulukon mukaiset kiinteän hankaavan osan ja pyörivän hankaavan osan materiaaliparit. Pyörivän osan materiaali takaa mekaanisen kestävyyden. Kiinteä osa Liikkuvat osa Kupari Hiili tai ruostumaton teräs tai valurauta Tämä materiaaliyhdistelmä on saatu aikaan valmistamalla komponentti tästä materiaalista tai käyttäen tästä materiaalista valmistettuja kärkiosia. Kärkiosien minimipaksuus on esitetty alla olevassa taulukossa; paksuuden tarkoitus on kestää iskuja tai kulutusta riittävän pitkä aika: Moottoriteho [kw] Kuparikärkien paksuus [mm] =< 11 2 > > 90 to > Kärjet on kiinnitetty perusmateriaaliin lujasti hitsaamalla. Maalit eivät sisällä alumiinia enempää kuin 10 % yksikkömassasta, eivätkä ne sisällä rautaoksideita, jotka voivat aiheuttaa termiittikipinöitä. -- Tärinä Juoksupyörä tai pyörivä asetelma on tasapainotettu standardien ISO ja ISO 14694, laatu 2,5 mukaisesti. Kokonaisuutena puhallin täyttää standardeissa ISO ja ISO suositellut tärinätasot. 45 MUITA LUOKAN 3 KRITEEREJÄ kaasu -- Kerrostumat puhaltimen sisällä Tässä käsikirjassa käsitellyt puhaltimet TZAF FF Atex, VTZ Atex, NTHZ Atex, THLZ FF Atex, MAZ Atex, MHZ Atex, TLZ Atex, TLI Atex, TZAF Atex, THLZ Atex, HLZ Atex, TLE Atex, THLE Atex on tarkoitettu siirtämään pölytöntä tai lievästi pölyistä ilmaa, kuten edellä todettiin. Ilmavirrassa voi olla monenlaista pölyä, sumua ja pisarointia. Pienetkin määrät epäpuhtauksia voivat ajan mittaan muodostaa palavia tai palamattomia materiaalikerrostumia puhaltimen sisään ja tarttua pyöriviin osiin. Jopa normaali ympäristön ilma voi sisältää tarpeeksi partikkeleita, niin että voi muodostua syttymisvaaraa lisääviä kerroksia. Kipinöimättömissä puhaltimissa TZAF FF Atex, VTZ Atex, NTHZ Atex, THLZ FF Atex, MAZ Atex, MHZ Atex, TLZ Atex, TLI Atex, TZAF Atex, THLZ Atex, HLZ Atex, TLE Atex, THLE Atex on tarkistusluukku, jonka kautta puhaltimet on helppo tarkastaa ja puhdistaa. -- Pyörivien elementtien ja puhaltimen koteloinnin välinen välys Pyörivien elementtien ja puhaltimen koteloinnin välinen välys on kaikkein tärkein turvaominaisuus puhaltimissa, joissa palovaara on minimoitu. Pyörivien komponenttien kuten juoksupyörän ja kiinteiden komponenttien kuten puhaltimen kotelon välinen välys on vähintään 1 % viimeistellyn komponentin kosketusläpimitasta, mutta ei alle 2 mm akselin tai säteen suunnassa eikä sen tarvitse olla yli 20 mm. HUOMIO Välys voi muuttua pyörimisen, lämpötilan, värähtelyn ja hihnakäytön jännityksen vuoksi. Tästä syystä asentajan ja käyttäjän pitää varmistaa, että hihnan jännitys on oikea (katso 6.4), jotta saataisiin lopullinen välys, joka pitää mitata (katso 4.5). -- Laakerit Tämä vaatimus täyttyy varmasti vain jos hihnapyörän on vähintään puhaltimen valintaohjelmamme Aeolus (katso 4.3) minimiarvon mukainen. -- Voimansiirtojärjestelmät Kiilahihnojen pitää johtaa staattista sähköä. -- Kytkimet Kytkimet on järjestetty niin, että mahdollisesti räjähtävälle ympäristölle altis pyörivä osa ei ylitä puhaltimen korkeinta pintalämpötilaa. -- Puhallin-akseli-laitteisto Yli 15 kw:n moottoritehoille on järjestetty positiivinen lukitus käyttäen Seeger varmistinrenkaita akselilla yhdellä ja kahdella imukanavalla varustetuissa puhaltimissa; akselivarmistimien käyttö rajoittaa suurimman sallitun pyörimisnopeuden, joka on merkitty puhelimen kilpeen. Yhdellä imuaukolla varustetuissa puhaltimissa, jotka on kytketty suoraan moottoriin, lukitus tapahtuu ruuvilla akselin päässä. HUOMAUTUS Puhaltimille, joiden moottoriteho on alle 15 kw, käytetään erikoisversiota, jossa juoksupyörä on kiinnitetty akselille kartioholkkia käyttäen. -- Korroosio komponenttien korroosio voi aiheuttaa monella tavalla syttymisvaaran. Siksi Comefri-puhaltimien rakennemateriaalit on suojattu korroosiolta maalilla tai galvanoinnilla. Käyttäjän pitää selvittää mahdollisuus että puhallin altistuisi kaasun muille syövyttäville ainesosille, ja tästä pitää kertoa Comefrille hyväksyntää tai suoritettavan erikoisjärjestelyn toteuttamista varten. -- Tulipalon kesto Sarjojen Comefri TZAF FF Atex, VTZ Atex, NTHZ Atex, THLZ FF Atex, MAZ Atex, MHZ Atex, TLZ Atex, TLI Atex, TZAF Atex, THLZ Atex, HLZ Atex, TLE Atex, THLE Atex puhaltimet kestävät lyhytaikaisen altistuksen liekeille. (Vaatimus täyttyy, koska komponentit tuhoutuvat vain osittain ilman että palo jatkuu itsestään, kun ne altistetaan noin 150 mm pitkälle Bunsenpolttimen (propaani) liekille noin 30 sekunnin ajaksi eikä lisäilmaa syötetä). -- Suojaus vieraita partikkeleita vastaan Puhallin pitää suojata vieraiden partikkeleiden sisäänpääsyä vastaan standardin EN tasoa IP20 vastaavasti. Imu- ja ulostulosuojukset pitää asentaa; ne voi järjestää asentaja / käyttäjä ja ne voidaan hankkia Comefrilta. MUITA LUOKAN 2 KRITEEREJÄ kaasu Puhallin TZAF Atex on ainoa tämän luettelon puhallin, joka on sertifioitu käytettäväksi LUOKAN 2 ATEX-puhaltimena. Joka luokkaa 3 koskevat ominaisuudet pätevät myös luokalle 2 alla kuvattuine muine ATEX-vaatimuksineen. -- Laakerit L10 -käyttöikä ei saa olla alle tuntia. Tämä vaatimus täyttyy varmasti vain jos hihnapyörän on vähintään puhaltimien valintaohjelmamme Aeolus (katso 4.3) minimiarvon mukainen. -- Puhallin-akseli-laitteisto Yli 5,5 kw:n moottoritehoille lukitus on järjestetty positiivinen lukitus Seeger akselinvarmistimilla yhdellä ja kahdella imuaukolla varustetuissa puhaltimissa; Yhdellä imuaukolla varustetuissa puhaltimissa, jotka on kytketty suoraan moottoriin, lukitus tapahtuu akseliruuvilla. Varmistusrenkaan käyttö puhaltimen akselilla rajoittaa suurimman sallitun, luettelon vakiorajojen mukaisen pyörimisnopeuden seuraavasti: puh.malli v. Max.nop. v. Max.nop. v. Max.nop. v. Max.nop. TZAF 355 R 3000 T T TZAF 400 R 2700 T T2L 3000 T TZAF 450 R 2400 T T2L 2750 T TZAF 500 R 1850 T T2L 2210 T TZAF 560 R 1820 T T2L 2350 T TZAF 630 R 1400 T T2L 1920 T TZAF 710 R 1350 T T2L 1800 T6 TZAF 800 T T2L 1470 T TZAF 900 T T2L 1300 T TZAF 1000 T1 900 T2L 1120 T TZAF 1120 T1 770 T TZAF 1250 T1 700 T2 935 HUOMAUTUS Puhaltimille, joiden moottoriteho on alle 5,5 kw, käytetään erikoisversiota, jossa juoksupyörä on kiinnitetty akselille kartioholkilla. -- Koteloinnit Kotelo on hitsattu katkottomasti. Standardi EN edellyttää, että tarkastusluukku, ulostulo- ja imuliitokset ja koteloinnin raot on tiivistetty. Näin ollen kotelo voidaan katsoa kaasutiiviiksi (josta ei pääse kaasua tai pääsee vain vähän); tämä voi olla tavoite yksi-imuaukkoisissa puhaltimissa, mutta se ei sovi kahden imukanavan puhaltimiin, kuten TZAF Atex -puhaltimiin, jota koskee LUOKAN 2G sertifiointi Räjähdysvaarat Seuraava luettelo räjähdysvaaroista, jotka Comefri on arvioinut tämän käsikirjan käsittelemien puhaltimien osalta. Jako "normaalikäyttöön" ja "odotettavissa olevaan häiriöön" liittyy puhallinluokkiin 3 ja 2: luokassa 3 palovaara voi esiintyä vain normaalikäytössä, luokassa 2 on otettava huomioon myös häiriöt ja palosuojaus häiriötilanteissa. Jokaisella palosuojaustyypillä on symboli (katso alla olevaa taulukkoa), joka ilmoitetaan puhaltimen kilvessä. symboli fr d c * b p k g f palosuojauksen tyyppi virtausta rajoittava kotelointi liekinkestävä kotelointi rakenteellinen turvallisuus syttymislähteen kontrollointi paineistettu laite nesteeseen upotus ominainen turvallisuus kun tarvitaan, laitteen räjähdysryhmän symboli: "II" tai "IIA" tai "IIB" tai "IIC" laitteille, jotka on tarkoitettu paikkoihin, joissa voi esiintyä räjähdysvaarallinen ympäristö, lukuun ottamatta kaivoskaasuille alttiita kaivoksia * Useimmat puhallinsarjojen TZAF FF Atex, VTZ Atex, NTHZ Atex, THLZ FF Atex, MAZ Atex, MHZ Atex, TLZ Atex, TLI Atex, TZAF Atex, THLZ Atex, HLZ Atex, TLE Atex, THLE Atex palosuojaukset ovat tyyppiä c. 67 Seuraavana Syttymisvaaran arviointiraportti Mahdollinen syttymislähde Tehdään toimet, joilla estetään lähteen vaikutus käytetty palosuojaus Normaalikäyttö Odotettavissa oleva häiriö Sopimattoman puhaltimen Vertaa paikallisen prosessin vaatimuksia puhaltimen kilven EN ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osiot 2.2, 5.3 valinta tietoihin Kuljetusvauriot Valmistajan kuljetusohjeet pren ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osio 3.0 Varastointivauriot Valmistajan varastointiohjeet pren ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osio 3.0 Yleiset vaikutukset ympäristöön Väliaineen lämpötila on liian korkea Paikallaan pysyvien ja liikkuvien osien välinen kosketus, jonka aiheuttaa kotelon muodonmuutos Paikallaan pysyvien ja pyörivien osien välinen kosketus, jonka aiheuttaa terminen muodonmuutos Paikallaan pysyvien ja liikkuvien osien välinen kosketus, jonka aiheuttaa juoksupyörän muodonmuutos tai vika Paikallaan pysyvien ja liikkuvien osien välinen kosketus, jonka aiheuttaa juoksupyörien löystyminen Paikallaan pysyvien ja liikkuvien osien välinen kosketus, jonka aiheuttaa suuntausvirhe ja kuluminen Paikallaan pysyvien ja liikkuvien osien välinen kosketus, jonka aiheuttaa akselin liukuminen laakereilla Valmistajan ohjeet seuraavista asioista: ympäristön lämpötila, kosketus, ympäristön syövyttävyys Käsitellyn kaasun tulolämpötila ja lämmityksen rajoitus, tarkista käyttötarkoitus Kotelon jäykkä rakenne, kanavien erottelu joustavilla liitoksilla, hihnan oikea kireys EN ; Käyttö- ja huoltokäsikirja ja rakenteellinen turvallisuus (maalaukset ja sinkitys) pren ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osio 2.3 pren ; rakenteellinen turvallisuus c ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osiot 4.1, 4.5.1, 6.4 Käytön lämpötilarajoitukset pren ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osio 2.3 Juoksupyörän jäykkä rakenne, suurimman pyörimisnopeuden alennus Navan lukitus akselille Minimivälys Sopivat materiaaliparit Laakerin lukitus akselille pren ; rakenteellinen turvallisuus c ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osio pren ; rakenteellinen turvallisuus c ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osio pren , 4.8.2; rakenteellinen turvallisuus c ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osio Laakerinvalmistajan käsikirja; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osio 6.6 Laakerin säteensuuntainen liikkuminen imukartion keskiviivan suhteen Kiristysmomentit; elastinen tappi laakereissa laakerinkannattimen kanssa Laakerivika Laakerin tiedot käyttö- ja huoltokäsikirja Liite Laakerivika Hihnan kireys käyttö- ja huoltokäsikirja, osio 6.4 Laakerivika Laakereiden voitelu, tarkista laakerin toimintakunto käyttö- ja huoltokäsikirja, osio 6.6 Rakenteellinen turvallisuus c ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osio 6.6 Laakerivika Laakereiden uusiminen (turvallinen käyttöikä puhaltimen luokasta riippuen, katso 2.4.2) pren , 5.2; Käyttö- ja huoltokäsikirja Mekaaniset viat ja väsyminen Tärinän valvonta epänormaalien tilanteiden välttämiseksi EN , pren 14986; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osiot 3.3, 4.2, 4.5.1, 6.1 Materiaalien heikkeneminen ja rakojen täyttyminen korroosion vuoksi Korroosiosuojaus pren 14986; rakenteellinen turvallisuus c ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, katso 2.4.3, 3.2, 4.1 78 Räjähdysvaarallinen ympäristö ja alhainen syttymislämpötila pölykertymien vuoksi Tarkista pölyn syttymislämpötila lämpötilaluokkaan verrattuna; käyttötarkoitus,, valmistajan tarkastus- ja puhdistusohjeet pren ; rakenteellinen turvallisuus c ; Käyttöja huoltokäsikirja, osiot 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 6.7 Pintalämpötila Korkein pintalämpötila lämpötilaluokan mukaan, tarkista puhallintaulukosta pren ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osiot 2.4.1, Hihnojen luistaminen aiheuttaa Hihnojen oikea kireys EN ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osio 6.4 lämpötilan nousua Hihnapyörän tai sen akselin hankaus voimansiirron suojukseen Voimansiirron suojuksen valmistus sopivista materiaalipareista sallittu EN , pren ; rakenteellinen turvallisuus c ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osio Kosketus vieraisiin esineisiin voi aiheuttaa kipinöitä tai vahingoittaa suojauslaitetta Suojaus vieraita esineitä vastaan pren ; rakenteellinen turvallisuus c ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osio 4.5 Staattisen sähkön Staattisen sähkön purkaminen maadoittamalla EN ; Käyttö- ja huoltokäsikirja, osio aiheuttama syttyminen Sähköstaattiset purkaukset Hihnakäyttöä koskevat säännöt EN (Käyttö- ja huoltokäsikirja, katso 4.5) hihnojen yhteydessä Sähkökomponentit Sähkölaitteiden asennusohje Katso sähkölaitteiden ohjekirjoja 89 2.4.5 Kipinäsuojatun puhaltimen tyyppikilpi RYHMÄ II, Luokka 3 Teknisen käsikirjan viitenumero: "KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJAN" koodi ja versio. Tämä käsikirjan koodi on syötetty "Galileo"-ohjelmaan, josta voimassa olevan version voi tarkistaa muodossa Anagrafica Articoli kentässä Disegno RYHMÄ II, Luokka 2 Koodinumero: puhallintyypin koodi Tyyppi: puhaltimen kuvaus Valmistusnumero + vuosi + viikko: sarjanumero Projekti Kohde: Asiakkaan projektiviite Ottoteho: käyttöakselin teho Suurin ottoteho: suurin sallittu akseliteho Käyttölämpötila: puhaltimen käyttölämpötila Käyttölämpötila, MINIMI: väliaineen alhaisin sallittu tulolämpötila Käyttölämpötila, MAKSIMI: väliaineen korkein sallittu tulolämpötila Käyntinopeus: puhaltimen käyntinopeus [kierrosta minuutissa] Käyntinopeus, MAKSIMI: puhaltimen suurin sallittu käyntinopeus [kierrosta minuutissa] Volyymia antava: virtausmäärä Kokonaispaine: puhaltimen naistoimintapaine Ex II 3 G c IIA T3 : II osoittaa ryhmän, 3 osoittaa luokan, G tarkoittaa, että puhallin pystyy siirtämään pölytöntä tai hieman pölyistä ilmaa, c osoittaa käytetyn turvallisuustyypin, IIA on väliainetyypin luokka, T3 on lämpötilaluokka Tässä puhallinkilvessä on samat kentät kuin luokan 3 puhallinkilvessä (katso selitystä edellä), lisäksi on vielä yksi kenttä: Sertifikaatin nro: on hyväksymislaitoksen tekniselle dokumentaatiolle antama numero se tarvitaan ryhmän II luokan 2 puhaltimelle 2.5 Kipinäsuojatut puhaltimet standardin VDMA mukaisesti Käytettäessä puhallinta paikoissa, joissa on palavia kaasuja tai höyryjä tai joissa on räjähdysvaara, on noudatettava räjähdyssuojauksesta annettuja ohjeita. Nämä puhaltimet voidaan toimittaa kipinäsuojattuina versioina, jotka ovat saksalaisen standardin VDMA , ja 3.4 mukaisia Kansainvälinen standardi IEC määrittelee kolme vaaravyöhykettä sen mukaan, kuinka usein ja kuinka pitkään räjähtävän seoksen vaarallinen konsentraatio voi esiintyä. Vyöhyke Vaarallinen konsentraatio Mahdollista kipinälähdettä on vältettävä 0 Jatkuvasti, tai pitkän aikaa myös vaikka odotettavissa on harvoja 910 seisokkeja 1 Esiintyy todennäköisesti odotettavissa on usein tapahtuvia seisokkeja 2 Harvoin, tai lyhyen aikaa normaalikäytössä Asiakkaan tulee tarkistaa, täyttääkö pyydetty rakenne asennusvyöhykkeen ja käyttöpaikan sääntöjen vaatimukset. Mahdollisia räjähdyslähteitä puhaltimessa huomioon otettavia ovat: - kuumat pinnat, jotka johtuvat esim. laakereiden voitelun puutteesta ja juuttumisesta; - kipinöinti, joka johtuu siitä että juoksupyörät hankaavat puhaltimen kiinteitä osia vasten tai osuvat niihin; Kaikki Comefri-puhaltimet sopivat käytettäviksi vyöhykkeellä 2. Moottorit ja niiden ohjauslaitteet ovat saksalaisten standardien VDE 0165 ja VDE 0171 mukaisia. Vyöhykkeellä 1 (lämpötilaluokat T1 T3 standardin DIN mukaan) puhallinta voi vielä käyttää seuraavilla ehdoilla: 1. Materiaalityypit Kipinöinnin estämiseksi suositellaan seuraavia materiaalipareja: - teräs tai valurauta yhdistettynä pronssiin, messinkiin tai kupariin; - ruostumaton teräs yhdistettynä ruostumattomaan teräkseen - etusormi pitää valmistaa kuparista 2. Laakerit Laakerin teoreettisen käyttöiän L10 pitäisi olla vähintään tuntia (laakerit pitää mahdollisuuksien mukaan asentaa ilmavirran ulkopuolelle). 3. akseli akselin pitää olla vaakasuorassa. 4. Enimmäisnopeus Suurinta sallittua käyntinopeutta pitää alentaa 20 prosentilla luetteloarvosta. 5. Hihnapyörät Valittujen hihnapyörien sallittua akselitehoa pitää alentaa 30 %. 6. Kiilahihnat: Kiilahihnojen pitää johtaa staattista sähköä; on käytettävä vähintään kolmea hihnaa. 7. Suojaus Vieraiden kappaleiden puhaltimen sisään joutumisen estämiseksi järjestelmä pitää turvallisuusmääräysten mukaisilla suojauksilla. käyttö vyöhykkeellä 0 ei ole sallittu. 3.0 KÄSITTELY JA VARASTOINTI 3.1 Vastaanotto Jokainen puhallin tarkastetaan huolellisesti ennen lähetystä. Kun puhallin vastaanotetaan, sen tilauksenmukaisuus (toteutustapa, pyörintä, asennetun moottorin teho ja napaisuus, varusteet jne.) pitää tarkastaa; asennuksen jälkeen emme hyväksy tilausta vastaamattoman puhaltimen palautusta. Edelleen on tarkistettava, ettei puhal-lin ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Erityisesti pyörivät osat ja sähkökomponentit pitää tarkastaa. Mikäli vaurioita havaitaan, niistä pitää tehdä välittömästi merkintä rahtikirjaan ja niistä pitää ilmoittaa kuljetusliikkeelle. Kuorma-auton kuljettajan pitää allekirjoittaa dokumentti niin, että kaikista kuljetuksen aikana syntyneistä vaurioista voidaan ilmoittaa vakuutusyhtiölle. Comefri ei vastaa millään tavoin puhaltimen kuljetuksesta ja käsittelystä asiakkaan tiloissa. 3.2 Käsittely Puhallinta käsiteltäessä on oltava varovainen ja käytettävä sopivia, direktiivin 2006/42/EY mukaisia, puhaltimen painolle ja pakkaukselle sopivia nostovälineitä. Erityisesti puhallinta ei saa koskaan nostaa akselin päistä, moottorin kuljetussilmukoista, laakerituista taikka imu- tai ulostulolaipoista. Puhallinten kiinnityskohtia ovat perusrunko, kotelorungot tai nostosilmukat, jos sellaiset on. Pakkauksistaan otettuja puhaltimia ei saa pinota päällekkäin. Ota huomioon, että sopimaton käsittely, vaikkei se vahingoittaisi puhallinta, aiheuttaa usein sen, että juoksupyörä pitää tasapainottaa uudelleen. Erityisesti pitää varoa erikoismaalausten tai erikoispinnoitteiden ja -käsittelyjen vahingoittamista. Jopa pieni ja näkymätön vaurio pilaa metallipinnan suojauksen ja voi aiheuttaa käytössä hyvin vakavia vikoja. Comefrin takuu ei kata mitään vaurioita, joita suojakäsittelylle on voinut aiheutua kuljetuksessa. Puhallinten painot käyvät ilmi teknisestä luettelosta. 3.3 Varastointi. Puhaltimet pitää varastoida niin, että ne ovat suojassa lialta ja kosteudelta. Syövyttävää ympäristöä pitää välttää. Pressulla peittäminen auttaa pitämään puhaltimen puhtaana ja kuivana. Älä käytä muovipeitteitä, koska niiden alle tiivistyy kosteutta varsinkin kuumassa ja kosteassa ympäristössä. Sallittu varastointilämpötila on -20 C C. Kun varastointiaika on yli 6 kuukautta, löysennä hihnat ja pyöritä akselia aika ajoin käsin. Silloin voiteluaine leviää paremmin laakereiden sisällä. Pidä puhallin kaukana täristävistä koneista, koska tärinä voi rasittaa laakereita. 4.0 ASENNUS 1011 Asennuksen saavat suorittaa vain koulutetut henkilöt tässä käsikirjassa annettuja ohjeita noudattaen. 4.1 Ennen asennusta suoritettavat tarkistukset Tarkista puhaltimen kilvessä ilmoitettu maksimisuorituskyky (katso 2.2) ja pyörimissuunta. Vertaa näitä juoksupyörän ja moottorin pyörimissuuntaan, varsinkin kun järjestelmässä on pyörimisenestolaite (anti-rotation device). Tarkista että kaikki ruuvit ovat tiukalla. Laakereiden kiristysmomenttien pitää olla valmistajan luettelon mukaiset; puhaltimen kaikkien ruuvien kiristysmomenttien pitää teknisten ruuvikäsikirjojen mukaiset. Tarkista puhaltimen maalauksen ja kaikkien tiivistettyjen osien kunto. Korjaa tarvittaessa (ts. korjaa maalaus ennen kuin jatkat muihin valmisteluvaiheisiin). Pyöritä siipipyörää käsin ja varmista, ettei se kosketa tulokartiota eikä etusormilaitetta (FORFINGER). Varmista samalla, ettei laakereissa tunne mitään epätavallista kitkaa. TLZ-, TLI- ja TLE-puhaltimissa on eteenpäin kaartuvat siivet. Varmista tämän tyyppisestä puhaltimesta että se on kytketty suunnitellulle paineenalenemalle sopivaan kanavaa niin, ettei moottori ylikuormitu. THLZ-, HLZ-, THLE-, VTZ- ja NTHZ-puhaltimien juoksupyörissä on taaksepäin kaartuvat siivet; TZAF - ja, TZAF FF-puhaltimissa on airfoil-tyyppiset taaksepäin kaartuvat siivet; nämä molemmat puhaltimet toimivat myös piireissä, joissa on odotettua alhaisempi virtausvastus, ilman että niiden moottorit ovat vaarassa palaa. 4.2 Asennus / kiinnitys Puhallinta valittaessa on otettava huomioon asennuksen tyyppi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä puhaltimiin, jotka pitää asentaa ympäristöön, jossa on kosteutta ja kriittisiä lämpötiloja. Puhaltimet pitää kiinnittää lujasti perustukseen tai teräsalustaan. Kiinnitys pitää tehdä niin, että rakenteeseen synny mitään jännitystä eikä muodonmuutosta. Kun käytetään perustusta ja kiinnityspultteja, käytä väliholkkeja, joilla varmistetaan, että puhaltimen ja perustan välinen kontakti on tarkka. Muutoin voi käydä niin, että suuntausvirheet ja taivutusmomentit aiheuttavat puhaltimen toimiessa tärinää. Teräsbetoniperustuksen katsotaan olevan puhaltimelle ihanteellinen asennusalusta. Mikäli puhallin asennetaan teräsrakenteelle tai telineelle, sen lujuuden pitää riittää puhaltimen painolle ja sähkömoottorin/juoksupyörän pyörimisen aiheuttamille dynaamisille voimille. Näiden rakenteiden alhaisimman resonanssitaajuuden pitää olla ehdottomasti suurempi kuin 50 % puhaltimen pyörimistaajuudesta. Mikäli puhallin asennetaan betoniperustukselle, sen painon pitää olla neljä kertaa pyörivän ryhmän ja sähkömoottorin painojen summa (melkein kaksi kertaa puhallinryhmän paino). Tukirakenteeseen ei saa välittyä mitään voimia eikä tärinöitä. Tästä syystä pitää käyttää tärinänvaimentimia ja kanavien joustavia liitoksia. Mikäli puhallin asennetaan väärin, sen toiminta voi häiriintyä ja voi syntyä vaarallisia tilanteita. Koneesta irrotetut turvalaitteet pitää kiinnittää takaisin paikoilleen ennen sähkökytkentöjen tekemistä. Vakiotyyppiset Comefri-puhaltimet toimivat asennossa, jossa akseli on vaakasuorassa. Jos puhallinta pitää käyttää niin, että akseli on pystysuorassa, asiasta pitää mainita tilauksessa ja pitää pyytää erikoisversio (kipinäsuojatussa rakenteessa vain vaakasuora akseli on sallittu). NPL-, NPA- ja TE-sarjoissa, jos niissä on asetuspyörä + imukartio tai järjestely 5, tarkista, että imukartion ja juoksupyörän kohdistus on teknisen luettelon mukainen. Plenum-puhaltimet eivät täytä CE-merkinnän vaatimuksia (ts. niiden juoksupyörässä ei ole suojuksia). Tällaisessa tapauksessa pyydä meiltä tietoja erityisistä suojatoimista. Siitä huolimatta puhallin pitää asentaa CE-vaatimusten mukaisesti. 4.3 Hihnakäyttö ja hihnakäytön suojus Hihnapyörän minimi. Teoreettinen käyttöikä L 10 voidaan taata vain, jos hihnapyörän on vähintään ilmoitettu, ts. että sallittuja laakerikuormituksia ei ylitetä. Hihna valitaan käyttäen meidän Aeolus-valintaohjelmaamme. Ellei tätä ohjelmaa käytetä, etsi tiedot hihnapyörän/hihnavälityksen valmistajan teknisistä asiakirjoista. Varmista, että moottorin hihnapyörä ja puhaltimen hihnapyörä ovat tarkasti samansuuntaiset. Asenna ja kiristä hihna ohjeita noudattaen (katso 6.4). 6.4) Jos puhallin on kipinäsuojattu, katso hihnakäyttöä ja sen suojusta koskevia ohjeita osiossa Sähkökytkennät Moottorin kytkentäkotelo on kytkettävä moottorinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Moottorin, joiden nimellisteho on 4 kw, voidaan yleensä käynnistää suoraan, kun taas moottorit, joiden nimellisteho on >4 kw, käynnistetään yleensä tähti-kolmio-käynnistyksellä tai pehmeällä käynnistyksellä. Moottori pitää suojata ylikuormitusta vastaan. Erityisen huolellinen pitää olla käytettäessä räjähdyssuojattuja tai termistoreilla varustettuja moottoreita. Valmistajan takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat moottorin riittämättömästä suojauksesta. 4.5 Puhaltimet joissa on ATEX 94/9/EY tai VDMA kipinäsuojaus 1112 rakenne on jäykkä. Tämä vähentää varaa, että iskut aiheuttavat muodonmuutoksia, joiden vuoksi juoksupyörä tai pyörivät osat voisivat koskettaa koteloa. Siitä huolimatta on varottava varsinkin heikoimpiin osiin kuten kierukkalevyyn kohdistuvia iskuja. Tarvittaessa on järjestettävä suojalaitteita. Lähellä toisiaan olevan kiinteän ja pyörivän osan välinen kosketus voi aiheuttaa räjähdysvaaran. IMUKARTIO ja KEHYS FORFINGER ( ETUSORMI ) ja KEHYS Puhallin voidaan asentaa ainoastaan niin, että akseli on vaakasuorassa. Puhallin on suojattu standardin EN60529 tason IP20 mukaisin imu- ja ulostulosuojuksin, jotka estävän vieraiden kappaleiden pääsyn puhaltimen sisään. Jos asentaja irrottaa tämä suojukset imu- ja ulostulokanavan asennusta varten, hänen pitää asentaa kanavaosaan suojukset, jotka estävä vieraiden kappaleiden pääsyn puhallinta kohti Puhaltimet, joissa on ATEX 94/9/EY -kipinäsuojaus TARKISTA, että puhaltimen kipinäsuojausluokka vastaa käyttökohteen vaarallisuusvyöhykettä (katso 2.4.1). Paikallaan pysyvät ja pyörivät osat Pyörivien osien lähellä olevat paikallaan pysyvät osat (IMUKARTIO - KEHYS ja FORFINGER - KEHYS) on valmistettu osiossa mainituista materiaalipareista ja noudattaen ATEXstandardien välysvaatimuksia. Imukartion ja kehyksen välysarvot ilmoitetaan liitteessä. Välys pitää tarkistaa ennen käyttöönottoa, hihnan kiristämisen jälkeen. Huomiota on kiinnitettävä kaikkien pyörivien osien mahdolliseen liikkeeseen akseli suunnassa: hihnapyörä, jäähdytyslevyt jne. on pidettävä paikoillaan tai suojattava siirtymistä vastaan. Tärinät Täydellisen puhaltimen pitää täyttää standardien ISO ja ISO tärinävaatimukset huomioiden puhaltimen ja käyttötarkoitus. Tärinä pitää mitata mieluiten laakereiden kansista. Oikea, tärinät estävä asennustapa neuvotaan osiossa 4.2. Lisäksi on otettava huomioon seuraavat asiat. Joillekin puhaltimille luettelon käyrä on piirretty katkoviivana. Se tarkoittaa, että puhaltimen käyttö näissä olosuhteissa voi imun esteiden (kuten hihnapyörän tms.) vuoksi aiheuttaa epävakautta ja tärinää Comefri suosittelee, ettei puhallinta käytetä tällä toimintavyöhykkeellä, mutta sitä EI SAA käyttää tällä toimintavyöhykkeellä, jos tarvitaan kipinäsuojaus. Standardeissa kuten ISO 5801 ja ISO 5802 määrään imu- ja ulostulokanavien liitännät, jotka varmistavat yhtenäisen nopeusprofiilin puhaltimen imupuolella ja siten alhaisen tärinätason. Puhallin pitää asentaa niin, että puhaltimeen itseensä ei synny tärinää. Esimerkkejä huonosta asennuksesta: terävät mutkat kanavissa imu- ja ulostuloaukkojen lähellä, yksikön seinät ovat liian lähellä puhaltimen sivulevyjä, käyttömekanismin vääränlaisen suojauksen aiheuttama kuristus. Tällaisia asennusvirheitä ei saa olla missään tapauksessa ATEX-käytössä. Kotelo Luokan 1 yhdeltä puolelta imevissä puhaltimissa tarkastusluukku on tiivistetty; asentajan tehtäväksi jää tiivistää imu-, ulostuloliitokset ja muut liitokset sopivalla tiivistysmateriaalilla tai tiivisteillä. Jos se ei käy päinsä, on käytettävä kahdelta puolelta imevää TZAF Atex -puhallinta. Käyttömekanismi Jos puhallin on hihnakäyttöinen, hihnojen pitää johtaa sähköä, jotta käytän aikana ei muodostu tulipalon aiheuttavia staattisen sähkön purkauksia (standardi ISO 1813). Käyttömekanismin suojuksen pitää olla sähköä johtavaa materiaalia niin, että maadoituksen avulla (katso seuraavaa osiota) kaikissa osissa (suojuksessa, hihnapyörässä, hihnoissa) on sama potentiaali. Käyttömekanismin suojus on kriittinen, koska pyörivät ja paikallaan pysyvät osat voivat koskettaa toisiaan. Tästä syystä suojuksen sisäpuolelle pitää asentaa standardin pren mukaista materiaalia oleva levy, jonka ulko, on tarpeeksi paljon suurempi kuin hihnapyörän ; moottorin ja puhaltimen akselinen ja levyn sisäreiän välisen välyksen pitää olla vähintään 2 mm. Hihnojen pitää olla sellaista materiaalia, joka ei syty palamaan, kun siihen kohdistetaan avoliekki. Käytetty materiaali pitää testata standardissa ISO 1210 kuvatulla menetelmällä. Testipala ei saa palaa naan testin aikana, eikä sen palaminen saa jatkua 15 sekuntia kauempaa sen jälkeen kun koeliekki on poistettu. Hihnapyörät pitää tasapainottaa standardien ISO ja ISO mukaisesti. Maadoitus Comefri takaa, että puhaltimen kaikissa osissa on sama potentiaali; puhaltimen maadoitus jää asentajan huoleksi. Voimansiirron ja kytkimen suojukset pitää valmistaa sähköä johtavasta materiaalista. Sähkölaitteet Kaikkien sähkölaitteiden (kuten moottoreiden ja valvontalaitteiden) pitää sen ATEX-luokan vaatimukset, joka koskee sitä puhallinta, jota ne käyttävät/valvovat. Moottorin pitää olla ATEX-standardien mukainen, ja sen ATEX-käyttöalueen pitää olla puhaltimen käyttöalueen mukainen: tämä tarkoittaa, että sen seuraavien ominaisuuksien pitää vastata puhaltimen ominaisuuksia: ryhmä, luokka, räjähtävän ilmankehän tyyppi ja korkein pintalämpötila. Ryhmä II ja luokalle 2 koneella (puhaltimen ja moottorin yhdistelmällä) pitää olla hyväksymislaitoksen sertifiointi. Neuvottele Comefrin kanssa käyttämänne moottorin sertifioinnista. sähköasennusten pitää täyttää standardien EN and EN vaatimukset. Moottori pitää sijoittaa niin, että käytettävissä on riittävästi jäähdytysilmaa ja etteivät tuuletusaukot tukkeudu. Suosittelemme, että asennetaan ylikuumenemissuojaus. Moottorin korkein ympäristölämpötila on +40 C, kuten osiossa 2.3 todetaan. 1213 4.5.2 Standardin VDMA mukainen kipinäsuojaus TARKISTA, että puhaltimen kipinäsuojausluokka vastaa käyttökohteen vaarallisuusvyöhykettä (katso 2.5). Pyörivien osien lähellä olevat paikallaan pysyvät osat (IMUKARTIO - KEHYS ja FORFINGER - KEHYS) on valmistettu osiossa mainituista materiaalipareista. Huomiota on kiinnitettävä kaikkien pyörivien osien mahdolliseen liikkeeseen akseli suunnassa: hihnapyörä, jäähdytyslevyt jne. on pidettävä paikoillaan tai suojattava siirtymistä vastaan. Kiilahihnojen pitää johtaa sähköä; on käytettävä vähintään kolmea hihnaa. Sähkölaitteet Moottorit ja niiden ohjauslaitteet ovat saksalaisten standardien VDE 0165 ja VDE 0171 mukaisia. 5.0 KÄYNNISTYS 5.1 Turvatarkastukset - Kytke irti ja katkaise kaikki puhaltimeen tuleva sähköjännite. - Tarkista, onko kaikki mekaaniset ja sähköiset turvalaitteet asennettu ja kytketty. Saatavana on sopivia suojuksia (sarjojen NPL, NPA, TE puhaltimille, kun niissä on siipipyörä + imukartio, ulostulopuolen suojuksia ei ole saatavana siksi että lopullinen asennustapa on tuntematon; siksi asiakkaan pitää valmistaa ne), ja ne on nimenomaan tilattava puhaltimen asennustavan ja standardin EN ISO mukaisesti. - Tarkista, ettei kanavissa ja puhaltimessa ole vieraita esineitä (työkaluja, pikkuosia tms.). - Pyöritä juoksupyörää käsin ja varmista, että mitkään osat eivät hankaa. - Tarkista hihnanpyörien samansuuntaisuus ja kiilahihnojen kireys. - Tarkista, että sähköverkon parametrit (jännite, taajuus) vastaavat puhaltimen tai moottorin tyyppikilpeen merkittyjä. - Tarkistusluukkujen (jos niitä on) pitää olla kiinni. - Jos puhallin on ollut varastossa yli kuusi kuukautta, vanha voitelurasva pitää poistaa ja puhallin pitää voidella uudelleen teknisissä tiedoissa mainituilla rasvamäärillä ja -laaduilla. - Jos puhallin on ollut varastossa yli kuusi kuukautta, vanha voitelurasva pitää poistaa ja puhallin pitää voidella uudelleen teknisissä tiedoissa mainituilla rasvamäärillä ja -laaduilla. Puhallin käynnistetään hetkeksi ja tarkistetaan juoksupyörän pyörimissuunta. pitää pyöriä nuolen suuntaan. Jos moottori pyörii väärään suuntaan, kahden johtimen paikka vaihdetaan. Yksivaiheisten moottoreiden pyörimissuunta vaihdetaan sisäisiä kytkentöjä muuttamalla moottorin kilvessä tai kytkentäkaaviossa kuvatulla tavalla. Noudata aina sähköä koskevia turvallisuusohjeita. 5.3 Virrankulutuksen tarkistus Kun puhallin on saavuttanut käyntinopeutensa, mittaa välittömästi moottorin ottama virta ja vertaa sitä moottorin tyyppikilvessä mainittuun nimellisvirtaan. Jos virrankulutus on epänormaali, pysäytä moottori välittömästi. 5,4 Tarkista, käykö koneikko pehmeästi Tarkista, käykö koneikko pehmeästi. Mitään epätavallista värinää tai tärinää ei saa esiintyä. Kuuntele, pitävätkö laakerit ääntä. 5.5 Tarkista kiilahihnakäyttö Tunnin kestäneen jatkuvan käynnin jälkeen tarkista, onko hihnojen kireys sellainen kuin neuvotaan osiossa 6.4. Tarvittaessa kiristä hihnat. Tarkista kiilahihnojen kireys taas 3-4 päivän käytön jälkeen. 6.0 KUNNOSSAPITO Suorituskykytiedot ilmenevät puhaltimen tyyppikilvestä: korkein käyntilämpötila, suurin akseliteho, suurin pyörimisnopeus, ja tarvittaessa kyseisen sovelluksen käyttötiedot - käyntinopeus, määrä, naispaine, käyntilämpötila, ottoteho. NPL-, NPA- ja TE-sarjoissa, jos niissä on siipipyörä + imukartio, tarkista, ettei suurinta teknisessä luettelossa mainittua pyörimisnopeutta ylitetä. 6,1 Turvallisuusohjeita Ennen mitään huoltotoimia on tärkeää varmistaa, että: - käyttömoottori on kytketty irti sähköverkosta - juoksupyörä on pysähtynyt - pintalämpötila on mitattu palovammojen torjumiseksi - on varmistettu, ettei puhallin käynnisty hallitsemattomasta huoltotöiden aikana - puhaltimen sisällä ei ole vaurioiden aiheuttamaa jätettä eikä vaarallisia aineita ollessa käynnissä saa tehdä vain rajoitettuja töitä. Silloin on noudatettava kaikkia turvallisuusohjeita (esim. kun mitataan tärinää). 1314 Ellei näitä ohjeita noudateta, huoltoa suorittavat työntekijät joutuvat hengenvaaraan. Ea (2,05 * 380) / 7,7 mm Hihna valitaan käyttäen meidän Aeolus-valintaohjelmaamme. Ellei tätä ohjelmaa käytetä, etsi tiedot teknisistä asiakirjoista. 6.2 kotelo ja juoksupyörä Myös kun väliaine on vain vähän pölyistä, koteloon ja juoksupyörään voi kerääntyä likaa ja ne voivat kulua (korroosio, hankautumat, tarttuneet materiaalit), mistä voi aiheutua tärinää. Kotelo ja juoksupyörä on tarkastettava ja puhdistettava säännöllisesti. Tarkastus- ja puhdistusvälit määrää käyttäjä olosuhteiden perusteella. Painepesureita (höyrypesureita) ei saa käyttää. Lisävarusteet ja muun koneikon väliset joustavat liitokset pitää tarkastaa säännöllisin välein. Epätiivis liitos aiheuttaa vaurioita ja vaaran että siirrettyä väliainetta karkaa ympäristöön. Siksi se on tarvittaessa korjattava. 6.3 Pyörivien osien tarkastus Tarkasta aika ajoin juoksupyörän suuntaus akseliin nähden sekä kiinnitysruuvien kunto. Tarkasta ruuvien tiukkuus kaikkialta puhaltimesta. Kiristysmomentit selviät laakereiden valmistajan ohjeista. Samat teknisistä käsikirjoista selviävät säännöt koskevat puhaltimen kaikkia ruuveja. 6.4 Hihnakäyttö Suosittelemme että kiilahihnojen kireys ja suuntaus tarkastetaan säännöllisesti asennuspaikan ja puhaltimen käyttötavan edellyttämällä tavalla. Kipinöimättömissä ATEX-sovelluksissa on noudatettava standardin pren määräyksiä. Käyttö vain moottorin kiristyskiskoilla tai alustalevyllä. Hihnan liike E a lasketaan kaavalla (1) käyttäen liitteen taulukossa 1 mainittuja arvoja: E a (E * e) / 100 jossa: (1) e = akselien keskiviivojen välinen etäisyys E = hihnan liike 100 mm:n etäisyydellä akseleiden keskiviivasta Ea = hihnan liike Esimerkki: taulukosta profiili SPZ dκ = (pienemmän hihnapyörän ) e = 380 mm (hihnapyörien välinen etäisyys) f = 25 N E = 2,05 mm Hihnapyörien minimiläpimitat Teoreettinen käyttöikä L 10 voidaan taata vain, jos hihnapyörän on vähintään ohjelmassa ilmoitettu, ts. että sallittuja laakerikuormituksia ei ylitetä. Vaihda vahingoittuneet/kuluneet hihnapyörät uusiin, joiden on sama kuin alkuperäisten Kiilahihnan vaihto Akselien välistä etäisyyttä on pienennettävä, kunnes uuden hihnan / uudet hihnat saa helposti paikoilleen käsin. Hihnat kiristetään osiossa 6.4 neuvotulla tavalla. Ota huomioon, mitä sanotaan osiossa 5.0. Vaihda samalla kertaa hihnasarja. Jos kyseessä on kipinäsuojattu puhallin, hihnan pitää olla sähköä johtava Hihnapyörän vaihto Hihnapyörän irrotus 1. Avaa ruuvit. 2. Kiristä uppokantaruuvi kierrereikään. 3. Purista kiinnitysholkki ulos kartioreiästä. 4. Nyt hihnapyörä on helppo työntää akselilta. Hihnapyörän kiinnitys 1. Vedä hihnapyörä ja kiinnitysholkki yhteen uppokantaruuvin avulla. 1415 Varmista, että moottorin hihnapyörä ja puhaltimen hihnapyörä ovat tarkasti samansuuntaiset. Asenna ja kiristä hihna ohjeita noudattaen. 6.5 Laakerit Kaikkien komponenttien tapaan myös laakerit on aika ajoin tarkastettava ja tarvittaessa puhdistettava ja voideltava. Voiteluvälit mainitaan liitteessä. 1 koskee puhaltimia, joissa on vaakasuora akseli ja joiden lämpötila on korkeintaan +60 C. Ottaen huomioon, että rasva vanhenee nopeammin korkeissa lämpötiloissa, kaaviossa mainittu voiteluväli kannattaa lyhentää puoleen käyttölämpötilan jokaista 15 C:n nousua kohti, kun laakerin lämpötila on yli 70 C (rasvan korkeinta sallittua lämpötilaa ei saa missään tapauksessa ylittää - katso liitteen taulukkoa 8). Kun lämpötila on alle +70 C, voiteluväliä voi vastaavasti pidentää (voiteluvälin saa korkeintaan kaksinkertaistaa, ja voitelu on suoritettava ainakin kerran vuodessa - katso kaaviota). Nämä ohjeet on katsottava yleisluontoisiksi. Voiteluvälit pitää sovittaa tilanteen mukaan. Puhaltimien laakereiden tyypit vaihtelevat puhaltimen koosta ja tehosta riippuen. Perusversiossa ja R-versiossa on tiivistetyt kuulalaakerit, joissa on käyttöiän kestävä voitelu. Nämä laakerit ja oikein valitut hihnapyörät, joilla on minimi, takaavat tunnin käyttöiän L10 huipputeholla (kipinäsuojatuille ryhmän II luokan 2 puhaltimille taataan tunnin käyttöikä L10) (katso 4.3). Laakerit vaihdettaessa myös kumi pitää vaihtaa. Tämän tyyppisen laakerin huoltoon kuuluu sen ulkopintojen puhdistus ja mahdollisen epänor-maalin toiminnan tai viallisten tiivisteiden tarkastus. Jos jälkimmäisiä havaitaan, laakerit pitää vaihtaa. T-version puhaltimissa on voideltavat, valtalaakerilla varustetut kuulalaakerit. THLZ-puhaltimissa alkaen koosta 1120, puhaltimissa HLZ, TZAF T2, TZAF FF T2, NTHZ T2 koosta 560, puhaltimissa TZAF 1250 T1, TZAF 1250 FF T1, NTHZ 1250 T1, puhaltimissa MAZ ja MHZ, plug-puhaltimissa NPL ja NPA sovitus 11 T2 siirtopuolella on kuula- tai rullalaakerit, joissa on jaettu laakeripesä. Nämä laakerit voidaan voidella, ja suorittelemme, että rasva vaihdetaan naan kahden uudelleenvoitelun jälkeen. Rasvan määrä ja uudelleenvoiteluväli riippuu laakerin tyypistä. Ne käyvät ilmi liitteen taulukois-ta ja kuvista. Rasva puristetaan puhdistetun rasvanipan kautta. Akselia pyöritetään hitaasti rasvauksen aikana. Edellä mainitut tiedot (varsinkin voiteluvälit), vaikka niissä on otettu huomioon varmuuskerroin, ovat periaatteessa puhtaasti teoreettisia, koska olosuhteet vaihtelevat suuresti. Tästä syystä Comefri suosittelee painokkaasti, että laakerit tarkastetaan aika ajoin jo ennen jälkivoitelun teoreettista ajankohtaa. Useimmissa tapauksessa laakeriviat voi havaita kuuntelemalla. Kun laakerit ovat normaalikunnossa, niistä kuuluu vaimea ja yhtenäinen ääni. Kova ja kitisevä ääni tai muu epänormaali ääni osoittaa, että laakerit ovat kuluneet. Kitisevä ääni voi johtua myös riittämättömästä voitelusta. Laakerin liian pieni välys voi aiheuttaa metallisen äänen. Lommot laakerin ulkokehällä voivat aiheuttaa tärinää, joka puolestaan aiheuttaa tasaisen ja selvän äänen. Katkonainen ääni kertoo viallisesta vierintäpinnasta. Korkeat lämpötilat ovat yleensä merkki siitä, että laakerit toimivat epänormaalisti. Liian korkea lämpötila vahingoittaa voitelurasvaa ja itseään laakeria. Laakerin korkea lämpötila voi johtua riittämättömästä tai liiallisesta voitelusta, rasvassa olevista epäpuhtauksista, ylikuormituksesta, laakerivauriosta tai liian pienestä välyksestä. Vähäinenkin lämpötilan nousu voi olla merkki huonontuneesta toiminnasta, jos olosuhteet eivät ole muuttuneet. Voitelurasvalla täyttäminen aiheuttaa normaalisti laakerin lämpötilan nousun, jota kestää päivän tai pari. Tarkista voitelurasva. Värin muuttuminen tai tummuminen on yleensä merkki siitä, että rasvassa on epäpuhtauksia. Kun laakeri on täytetty rasvalla useita kertoja tai jos rasva on paakkuuntunut, tummentunut tai vaalentunut (vertaa rasvan alkuperäiseen väriin), rasva pitää vaihtaa. 6.6 Laakerin vaihtaminen Kiristysmomentit selviät laakereiden valmistajan ohjeista. Samat teknisistä käsikirjoista selviävät säännöt koskevat puhaltimen kaikkia ruuveja. Laakeriristikkoon asennettujen laakereiden vaihtaminen: 1. Löysää pidätinruuveja ja irrota lukkorenkaat laakereista käyttäen puikkoa ja vasaraa. Kierrä lukkorenkaat pois akselilta. Pitele akselia sopivilla välineillä niin, että juoksupyörä ja imukartio eivät vaurioidu. 2. Irrota ristikkon kiinnitysruuvit sivulevyistä ja kierrä ristikko akselilta. Vaihda laakerit ja kumirenkaat. Asenna uudet laakerit ja uudet kumirenkaat ristikolle. 3. Asenna ristikko sivulevylle. Varmista, että juoksupyörä tulee imukartion keskelle. Kiinnitä ristikot sivulevyihin ruuvit kiristämällä. Pujota ja kiristä lukkorenkaat laakereille; kiristä sitten myös pidätinruuvit lukkorenkaisiin. Tarkista pyörittämällä, pyöriikö juoksupyörä oikein. Tunnustele, toimivatko laakerit ja pyörivät osat oikein. Valurautaiseen laakeripesään asennettujen laakereiden vaihto: 1. Irrota pidätinruuvit ja irrota lukkorenkaat laakereista käyttäen puikkoa ja vasaraa. Irrota sokat valurautaisista kannattimista ja avaa ruuvit. Pujota valurautaiset kannattimet akselilta. Pitele akselia sopivilla välineillä niin, että juoksupyörä ja imukartio eivät vaurioidu. 2. Asenna uudet laakerit valurautaisille kannattimille. 3. Asenna valurautaiset kannattimet runkoihin. Varmista, että juoksupyörä tulee imukartion keskelle. Kiinnitä valurautaiset kannattimet runkoihin ruuvit kiristämällä. Pujota ja kiristä lukkorenkaat laakereille; kiristä sitten myös pidätinruuvit lukkorenkaisiin. Tarkista pyörittämällä, pyöriikö juoksupyörä oikein. Tunnustele, tuntuuko toimivatko laakerit ja pyörivät osat oikein. Aseta elastinen sokka paikoilleen. 1516 Yksinkertaisille valurautaisille kannattimille asennettujen laakereiden vaihtaminen, malli SNL: 1. Irrota akselin päälle mahdollisesti asennetut laitteet, jotka voivat olla laakerinvaihdon tiellä. 2. Irrota kannattimen kansi avaamalla kummallakin puolella olevat ruuvit. Pitele akselia sopivilla välineillä niin, että juoksupyörä ja imukartio eivät vaurioidu. 3. Irrota lukkorenkaat laakerin kyljestä (huomaa, että vain yhdessä laakerissa on lukkorenkaat) ja tiivisterenkaiden puoliskot laakeripesän ala- ja yläosasta, sen jälkeen kun niistä on poistettu rasva. 4. Työnnä laakerit ulos oikaisemalla holkissa olevan kierrerenkaan liukukiila; vapauta kierrerengas kummaltakin puolelta käyttäen puikkoa ja vasaraa. Aseta laakerit paikoilleen; kiristä holkki kierrerenkaalla ja taivuta kiila. 5. Asenna uusi tiivisterengas kannattimen alaosassa oleviin uriin. Rasvaa tiivisterenkaan huulet ja aseta rasvattu akseli-/laakeriryhmä kannattimelle. Rasvaa tiivisterenkaan huulet ja aseta rasvattu akseli-/laakeriryhmä kannattimelle. Asenna yksi kohdistusrengas vain yhden laakerin kylkeen (toista laakeria ei lukita). Aseta toinen tiivisterengas, joka huulet on jo rasvattu, kannattimen yläosan sisälle. Voitele ryhmä. Täytä 1/3 käytettävissä olevasta tilasta. Aseta kannattimen yläosa alaosan päälle ja kiristä ruuvit. Täytä laakeri oikean tyyppisellä rasvalla. Tarkista pyörittämällä, pyöriikö juoksupyörä oikein. Tunnustele, tuntuuko toimivatko laakerit ja pyörivät osat oikein. Huomaa, että liika rasva voi aiheuttaa laakerin kuumenemisen, mikä voi huonontaa rasvan ominaisuuksia ja aiheuttaa laakerivaurion. 6.7 Kammiopuhaltimien (Plenum) moottorin ja juoksupyörän vaihto Irrota sähköjohdot moottorin liittimistä. Sen jälkeen pitää irrottaa plenum-puhallin yksiköstä, ennen kuin moottorin voi vaihtaa, ja purkaa se (mukaan lukien tärinänvaimentimet, kun sellaiset on). Irrota moottori alustastaan ja irrota juoksupyörä moottorin akselista lukkoruuvi avaamalla. Vedä juoksupyörä akselilta ulosvetäjällä (tarvittaessa moottoria voi siirtää taaksepäin; varo pudottamasta moottoria). Aseta uusi moottori alustalle. Älä kiristä. Asenna juoksupyörä moottorin akselille (tarvittaessa puhdista akseli ja navan sisäpuoli). Kiristä kammion rakenteet. Lukitse kammiojuoksupyörä moottoriin, suuntaa se ja säädä juoksupyörän ja imukartion välys teknisessä luettelossa mainittuun arvoon. Kiinnitä moottori alustaansa ja tarkista, ettei juoksupyörä kosketa imukartiota. jotka on tarkoitettu käytettäviksi mahdollisesti räjähtävissä ilmakehissä. Näitä ohjeita on pidettävä lisäohjeina, joita on noudatettava, jos muulla ei ole annettu tiukempia lisämääräyksiä. Jotkut ohjeista on mainittu jo aikaisemmissa osioissa. Tässä ne annetaan uudelleen sen korostamiseksi, että ne ovat ATEX-asennuksessa olennaisen tärkeitä, sekä yhteenvetona noudatettavista työvaiheista. Direktiivissä 94/9/EY ATEX kehotetaan pitämään lokikirjaa suoritetuista huoltotoimista ja osien vaihdoista. kotelo ja juoksupyörä Sellaisissa sovelluksissa, joissa pölyn voidaan odottaa muodostavan kerroksia puhaltimien pinnoilla, nämä pinnat on puhdistettava sopivin väliajoin, jotka käyttäjä ratkaisee olosuhteiden mukaan (katso myös 6.2). Huoltotöiden tai häiriötilanteen jälkeen imukartion ja kehyksen välys pitää tarkistaa (katso 4.5). Suoritetaan seuraavat valvontatoimet: - lämpötilan valvonta, katso kun laakereiden valvonnassa ei voida varmistaa, että rasvaa on oikea määrä, laakereiden lämpötilaa pitää valvoa standardin EN pykälässä 6 edellytetyllä tavalla. Laakereiden lämpötilaa mitattaessa on otettava huomioon, että tilapäinen lämpötilan nousu ja sen jälkeinen lasku on normaalia.l. Lämpötila on mitattava puhaltimen ollessa käynnissä. - kuten osiossa 6.5 todetaan, puhaltimen pitämän äänen perusteella voidaan päätellä, toimiiko se hyvin. Kaikki nämä mittaustulokset on merkittävä muistiin ja tuloksia on verrattava aikaisempien mittausten tuloksiin. Kaikki nopeat muutokset edellä mainituissa parametreissa on katsottava vaaran merkeiksi. Tällöin on suoritettava tarkempia tutkimuksia. Seuraavassa on lueteltu tärkeimmät kipinäsuojauksen komponentit. Niiden vikaantumine aiheuttaa tulipalon vaaran. - laakereiden voitelurasva - imupuolen ja lähtöpuolen suojukset - voitelurasvan vuotamisen estävät laakerien tiivisteet - kiilahihnat: ellei kiilahihnojen kireys ole oikea, ne voivat luistaa ja aiheuttaa lämpötilan nousua - laakereiden käyttäytymisen tarkkailu: kuuluuko laakereista epänormaalia ääntä, täristäväkö ne tai nouseeko niiden lämpötila? 6.8 Kipinäsuojattu puhallin Tässä osiossa annetaan lisäohjeita ATEX-direktiivin 94/9/EC mukaisista keskipakopuhaltimista, 1617 7.0 VIANETSINTÄ Ongelma Syy Korjaustoimi Juoksupyörä koskettaa imukartioon Säädä juoksupyörä ja / tai imukartio Kiristä juoksupyörän napa tai akselin laakeri Liikaa ääntä Kiilahihnakäyttö Kiristä moottorin/puhaltimen akselin hihnapyörät Säädä kiilahihnojen kireys Suuntaa kiilahihnat oikein Vaihda kuluneet kiilahihnat tai hihnapyörät Vaihda vialliset laakerit. Laakerit Voitele laakerit Kiristä holkit ja kiinnitysosat Puhdista juoksupyörä Juoksupyörän Tarkista juoksupyörän tasapaino epätasapaino Tarvittaessa tasapainota juoksupyörän ollessa paikallaan Heikko virtaus Suuri virtaus Väärä staattinen paine Suuri teho Puhallin ei toimi Laakerit kuumenevat Puhallin Kanavajärjestelmä Puhallin Kanavajärjestelmä Kanavissa on ennakoitua enemmän tai vähemmän vastusta Puhallin Kanavajärjestelmä Verkkojännite Käyttö Moottori Voitelu Mekaaninen toiminta 8.0 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Tarkista, pyöriikö juoksupyörä oikein Tarkista ettei imu- tai lähtöpuolella ole tukoksia Nosta puhaltimen nopeutta. Tarkista järjestelmän häviölaskelmat Vähennä puhaltimen nopeutta Muuta kanavien Huoltoluukku, suodattimia ei ole asennettu Muuta järjestelmän vastusta. Käytä korjauskerrointa lämpötilan ja maantieteellisen korkeuden mukaan. Muuta kanavien. Puhdista suodattimet / lämmönsiirtopatterit Tarkista juoksupyörän pyörintäsuunta. Pienennä puhaltimen nopeutta Muuta kanavien. Tarkista, toimivatko vaimentimet, patterit, ohitus oikein Tarkista suodattimet ja huoltoluukut Tarkista sulakkeet / suojakatkaisijat. Tarkista, onko joku kytkin pois päältä Tarkista, onko syöttöjännite oikea Tarkista, ovatko hihnat ehjät Kiristä löystyneet hihnapyörät Varmista, että moottorin teho on oikea ja että ylikuormitussuoja ei ole lauennut. Tarkista, onko laakerissa liikaa tai liian vähän rasvaa Vaihda vialliset laakerit Löysää liian kireällä oleva hihna Kohdista laakeri uudelleen Tarkista, onko akseli taipunut Vakuutamme täten, että jäljempänä mainittu kone / komponentti on tarkoitettu toimimaan muiden koneiden / komponenttien yhteydessä niin, että muodostuu koneikko, jota ei saa käyttää ennen kuin koneen on vakuutettu täyttävän Euroopan neuvoston konedirektiivin vaatimukset. Plenum-puhaltimet eivät täytä CE-merkinnän vaatimuksia (ts. niiden juoksupyörässä ei ole suojuksia). Siitä huolimatta puhallin pitää asentaa CE-vaatimusten mukaisesti. Koneen nimitys: HIHNAKÄYTTÖISET JA SUORAKÄYTTÖISET KESKIPAKOPUHALTIMET Koneen tyyppi: TZAF FF VTZ NTHZ THLZ FF MAZ MHZ TLZ TLI TZAF THLZ HLZ TLE THLE NPL NPA TE Käytetyn Euroopan neuvoston direktiivit Käytetyt harmonisoidut standardit 1) Konedirektiivi 2006/42/EY uusine versioineen EN 292-1, EN 292-2, EN ISO 13857, ISO 281, ISO 1940, ISO 10816, ISO 14694, ISO 1813, ISO 1210, EN 60529, EN , EN , pren Käytetyt kansalliset standardit ja tekniset spesifikaatiot 2), erityisesti UNI 10531, DIN ,-2,-3, BS 848 1, ISO 5801, AMCA STD 210 fig.14, DIN 25136, BS 848 2, ISO 5136 Edellisiä koskien: tämän vakuutuksen kohteena olevaa konetta ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin sen on vakuutettu olevan direktiivin 2006/42/EY mukainen. 1) täydellinen luettelo käytetyistä standardeista ja teknisistä spesifikaatioista sisältyy valmistajan dokumentaatioon 2) teknisiä spesifikaatioita on käytetty silloin kuin asiasta ei ole harmonisoituja stahdardeja VARAOSAT Käyttää saa vain alkuperäisiä, varaosaluettelon mukaisia Comefri-varaosia. Comefri ei vastaa millään tavoin vahingoista, jotka johtuvat muiden osien käytöstä 1718 Varaosia Comefriltä tilattaessa pitää mainita tilausnumero, työnumero ja puhaltimen kilvessä oleva numero. Teidän puhaltimenne mittapiirustukseen viittaaminen auttaa myös suuresti pyydettyjen varaosien tunnistuksessa ja nopeuttaa niiden toimitusta. Voimansiirron komponentteja kuten hihnapyöriä, holkkeja, kiilahihnoja ja laakereita saa normaalisti markkinoilta, ja Comefri ilmoittaa niiden valmistajat. Käyttöjä voi tilata varaosia suoraan alkuperäiseltä valmistajalta. Asiakaspalvelumme kautta osia voidaan kuitenkin toimittaa suoraan meidän varastostamme. Edellä kuvatut tavanomaiset huoltotoimet voidaan suorittaa ilman Comefrin työntekijöiden osallistumista. Joitain osia vaihdettaessa on noudatettava tarkasti valmistajan antamia erityisohjeita. Jos käyttö on erityisen raskasta tai jos korjauksen aiheuttama seisokki voi aiheuttaa teille suuria kustannuksia, Comefri suosittelee, että pidätte itse varastossa seuraavat varaosat: Juoksupyörä Akseli Laakerikannatinsarja tai yksiosainen kannatin (tarpeen mukaan) Laakerisarja Hihnapyörät Kiilahihnasarja Kytkimet (tarvittaessa) Teollisuussovelluksiin tarkoitettuja erityisiä varaosaluetteloita saa pyynnöstä Comefrilta COMEFRI SERVICE (varaosat / tekninen neuvonta) Huomaa: Mainitse varaosia tilatessasi tai huoltotietoja pyytäessäsi koneen malli ja sarjanumero. HUOMAUTUS: Tähän käsikirjaan voi tulla ATEX-direktiivin lopullisen version mukaisia päivityksiä (lopullinen versio ei ole vielä valmis) Tämän käsikirjan seuraava versio sisältää myös HLE-puhallinsarjaa koskevat ohjeet, jotka eivät sisälly tähän versioon. 1819 Liite Kammiopuhaltimien asennussovitukset (kuva teknisestä luettelosta) VAIHTOEHDOT Siipipyörä + imukartio Sovitus 4 - Mitat (riippuu puhallinsarjata) - Suora käyttö - Moottorin akselille asennettu juoksupyörä - Alustalle asennettu moottori ERIKOISVAIHTOEHDOT Sovitus 5 - Mitat (riippuu puhallinsarjata) - Suora käyttö - Moottorin akselille asennettu juoksupyörä - Moottori kiinnitetty laipalla takalevyyn 11 11S Sovitus 11 / 11S - Mitat (riippuu puhallinsarjata) - Hihnakäyttö - Moottorijärjestely W tai Z Sovitus 12 - Mitat (riippuu puhallinsarjasta) - Hihnakäyttö - Moottorijärjestely W tai Z Erikoissovitus 4 - Mitat (riippuu plenum-puhallinsarjasta) - Suorakäyttö - Suojakotelointia varten 1920 Taulukko 1 Hihnan tyyppi Kunkin hihnan testikuormitus f (N) SPZ 25 SPA 50 SPB 75 SPC 125 Laakerityyppi Taulukko 2 Pienemmän hihnapyörän d k < < < < < < < < < < < 560 Hihan liike, kun 100 mm E 2,45 2,20 2,05 1,90 3,20 2,75 2,55 2,45 3,00 2,55 2,22 2,10 2,55 2,20 2,00 1,90 THLZ FF B / R, TLZ B / R, TLI B / R, THLZ B / R, TLE B / R, THLE B / R INA 160, 180, 200, 225, 250, 7-7, 9-7, 9-9, 10-8, , 315, 12-9, 12-12, 15-11, 15-15, 18-13, Akselin , , , , 180, 200, 225, 250, 7-7, 9-7, , 315, 10-8, , 400, 12-9, 12-12, 15-11, , 500, 18-13, Yksikkö Kumirengas Laakeri Yksikkö Kumirengas RABR-B 20/52 RABR-B 25/62 RABR-B 30/72 RABR-B 35/80 RABR-B 40/85 RABR-B 50/100 THLZ FF T1, TLZ T, TLI T, THLZ T, TLE T, THLE T INA Akselin Yksikkö Yksiosainen , , , N 25 N 30 N 35 N 40 N 50 N 60 N Laakeri RABR 47/52 RAE 20 CYS 20 FM RIS 204 YET 204 RABR 52/62 RAE 25 CYS 25 FM RIS 205 YET 205 RABR 62/72 RAE 30 CYS 30 FM RIS 206 A YET 206 RABR 72/80 RAE 35 CYS 35 FM RIS 207 A YET 207 RABR 80/85 RAE 40 CYS 40 FM RIS 208 A YET 208 RABR 90/100 RAE 50 CYS 50 FM RIS 210 A YET 210 Laakeri Yksikkö Yksiosainen Laakeri GG ASE 04 N GRAE 20 SY 20 FM SY 504 M YET 204 GG ASE 05 N GRAE 25 SY 25 FM SY 505 M YET 205 GG ASE 06 N GRAE 30 SY 30 FM SY 506 M YET 206 GG ASE 07 N GRAE 35 SY 35 FM SY 507 M YET 207 GG ASE/AK 08 N GRAE 40 SY 40 FM SY 508 M YET 208 GG ASE 10 N GRAE 50 SY 50 FM SY 510 M YET 210 GG ASE 12 N GRAE Näytä lisää
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet Lisätiedot SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE
SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden Lisätiedot AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin
AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin LÄMPÖPUHALTIMET RASKAISIIN YMPÄRISTÖIHIN AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet raskaisiin ympäristöihin AW-puhaltimet Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeen käännös
ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle, Lisätiedot ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU
Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301) Lisätiedot F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA
ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu Lisätiedot MIRAVENT MIRAVENT- AKSIAALIPUHALTIMIEN LUOVUTUSASIAPAPERIT ASENNUSOHJEET
MIRAVENT MIRAVENT- AKSIAALIPUHALTIMIEN LUOVUTUSASIAPAPERIT JA ASENNUSOHJEET YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkastaa vastaanotettaessa kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyneiden vaurioiden toteamiseksi heti Lisätiedot OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat
OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen Lisätiedot Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi Lisätiedot Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.
Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V Lisätiedot KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19
Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on Lisätiedot Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin
Harjoitus 4 Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nykyaikaisen, kahdella sylinterikannen yläpuolisella nokka-akselilla varustetun ottomoottorin Lisätiedot OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL
OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET tuotesarjat ECF ja ECFL Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Putkistoliitännät Puhallinkytkennät Lisätiedot BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51
BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta Lisätiedot STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10
STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following Lisätiedot PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000
PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot... Lisätiedot Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO
Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta Lisätiedot GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet
GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät Lisätiedot ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN
Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla: Lisätiedot DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE
KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT Lisätiedot Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ATEX-määräysten mukainen LH-kiertoilmakoje EX-alueille Täydentäviä ohjeita käyttäjille Wolf Danmark DK-8700 Horsens Tel. +45 70272204 Fax +45 70272205 www.wolf-dk.dk Art. Lisätiedot Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI
Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus Lisätiedot Huolto-opas Kuivausrumpu
Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6 Lisätiedot DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT
0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat Lisätiedot KYLPYHUONEEN LÄMMITIN
KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa. Lisätiedot Kiilahihnakäytön asentaminen
Kiilahihnakäytön asentaminen Liite puhaltimen käyttö- ja huolto-ohjeeseen Sisältö Kiilahihnakäyttö... 1 1.1.1 Linjaus... 3 1.1.2 Kiristys... 3 1.1.3 Hihnojen varastointi... 5 1.1.4 Purkaminen... 5 1.1.5 Lisätiedot SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet
SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja Lisätiedot KÄYTTÖOHJE MDG pumput
KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3 Lisätiedot Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje
Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3 Lisätiedot Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165
Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto... Lisätiedot LÄMMINILMAPUHALLIN HEL
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri: Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R
FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi Lisätiedot Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2
Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi Lisätiedot Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi
Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat Lisätiedot LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.
LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus Lisätiedot OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0
OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata Lisätiedot KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje
KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu. Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa Lisätiedot TUOTERYHMÄ. Matalapainepuhaltimet. Keskipainepuhaltimet. Korkeapainepuhaltimet. Sivukanavapuhaltimet. Syöttöpuhaltimet FD RD F
TUOTERYHMÄ ND RD Korkeapainepuhaltimet Sivukanavapuhaltimet Matalapainepuhaltimet Keskipainepuhaltimet SD HRD Syöttöpuhaltimet FD RD F TEKNISET TIEDOT Muuntotaulukko Mittayksikkö Mittayksiköstä Muuntokerroin Lisätiedot DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin
DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin Lisätiedot 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje
1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9. Lisätiedot VR 300 ECV/B (1000W/500W)
(1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa Lisätiedot Recair Oy 2006-09-11 Seppo Kanninen/sisäisen koulutuksen tiedosto
Recair Oy 2006-09-11 Seppo Kanninen/sisäisen koulutuksen tiedosto ILMASTOINTIKONEEN SFP-LUKU JA SEN LASKENTA 1. Mitä on SFP-luku? SFP ( Specific Fan Power ) = ominaissähköteho eli sähköverkosta otettu Lisätiedot OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344
OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi Lisätiedot OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC
OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse Lisätiedot Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille
Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta, Lisätiedot kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus
. kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus SCPP 1 Kiertomäntäpumppu Käyttökohde Positiivisten syrjäytyspumppujen SCPP-sarja on suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa meijeri-, elintarvike-, Lisätiedot FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1
ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle Lisätiedot SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita Lisätiedot KORROSOIVIIN- SEKÄ RÄJÄHDYSVAARALLISIIN (ATEX 3G) YMPÄRISTÖIHIN SOVELTUVAT MUOVIPUHALTIMET,VARASTOSARJA.
KORROSOIVIIN- SEKÄ RÄJÄHDYSVAARALLISIIN (ATEX 3G) YMPÄRISTÖIHIN SOVELTUVAT MUOVIPUHALTIMET,VARASTOSARJA. FANAX Oy Puh: 0 9 4 3 9 3 2 4 0 Ajomiehentie 13 Fax: 0 9 4 3 9 3 2 4 2 0 00390 HELSINKI E-mail: Lisätiedot Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC
Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC ULKOROOTTORIMOOTTORI Ulkoroottorimoottorin toimintaperiaate - esimerkkinä keskipakopuhallin eteenpäin kaartuvin siivin. Ulkoroottorimoottorissa Lisätiedot SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme Lisätiedot Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25
SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10 Lisätiedot HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET
HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle. Lisätiedot Keittiöhanat. KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00
Keittiöhanat KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00 Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Lisätiedot ASENNUSOHJE MICROPROP DC2
VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen Lisätiedot Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!
Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen Lisätiedot Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät
ASENNUS JA HUOLTO-OHJE 18.4.2008 OVIVERHOKOJE HEV A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä......1 Kuljetus ja varastointi......1 Laitteiden sijoitus......1 Asennuksessa huomioitavaa......1 Putkistoliitännät......2 Puhaltimet Lisätiedot Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840
Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet Lisätiedot EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri Lisätiedot Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-,
GODMORGON Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, NORRVIKEN- ja BREDVIKEN-pesualtaat sekä GODMORGON-lokerikot Lisätiedot Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset
Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset... Lisätiedot GODMORGON. GODMORGON_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 17.18
GODMORGON GODMORGON_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 17.18 Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGONkylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, EDEBOVIKEN- Lisätiedot Kovalevyn pika asennusopas
Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä Lisätiedot HUOLTO- OHJEKIRJA FM 1
HUOLTO- OHJEKIRJA FM 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 JOHDANTO... 3 2.0 TOIMINNALLINEN KUVAUS... 3 3.0 SUODATINPUSSIN TEKNISET TIEDOT... 5 4.0 RAVISTIMEN TEKNISET TIEDOT JA ASETUKSET... 5 4.1 VÄRÄHTELYTAAJUUDEN Lisätiedot Tikli-Alumiinioven asennusohje
Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen Lisätiedot CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA
TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka. Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot Woods. JM HT sarjan savunpoistopuhaltimet 50 Hz
Woods JM HT sarjan savunpoistopuhaltimet 50 Hz Sisällysluettelo Savunpoistopuhaltimet käyttötarkoitus / käyttökohteet 3 Laatujärjestelmät 3 Lämpötilakokeet / todistukset 3 Puhallintyypit 4 Lämpötila-/aikaryhmät Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot ASENNUSOHJE MICROPROP DC2
TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit Lisätiedot Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje
Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus Lisätiedot SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja
SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact, Lisätiedot Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito
1. Pistelähteiden suojukset 1.1. Pistelähteen suojuksen rakenne ja pistelähteet: Suojus: lyijy, teräs, messinki ja haponkestävä teräs. Pistesäteilijät: Co60/Cs137 kaksois- tai kolmoiskapselointi. Säteilylaitteiden Lisätiedot ASENNUSOHJE MICROPROP DC2
TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Lisätiedot Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja
Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysstandardimme, riippumaton instituutti testaa Lisätiedot Muurauspukin käyttöohje
Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje SISÄLTÖ 1. Alkusanat ja ehdot. 2. Turvallisuus vaatimukset. 3. Muurauspukin pystytys. 4. Korotuskehän asennus. 5. Alumiinitason asennus. 6. Seinäkiinnikkeen Lisätiedot Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje
Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus Lisätiedot Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502
Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot Lisätiedot Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje
Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje 1ZSE 5492-115 fi, Rev. 3, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, Lisätiedot ASENNUSOHJE MICROPROP DC2
VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen Lisätiedot 1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.
PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO Lisätiedot Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla
Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille, Lisätiedot LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava Lisätiedot Käyttöolosuhteet. Kuljetus-, varastointi- ja käyttöolosuhteet
Kaikki pellit on vakiona suunniteltu ja sertifioitu EI-S-luokituksen mukaisiksi. PK-Ipalopeltiyksiköt on suunniteltu asennettavaksi palo-osastojen väliseiniin. Yksiköiden asennus on selostettu nelikulmaisten Lisätiedot 135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen
135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan Lisätiedot Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1
Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu Lisätiedot Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje
Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon Lisätiedot BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6