Source: http://docplayer.fi/548965-Kantaverkko-ja-kayttovarmuus-4-14-kayttotoiminnan-verkkosaannot-valmistelussa-sahkojarjestelma-uudessa-tilanteessa-fingrid.html
Timestamp: 2017-07-21 21:15:41+00:00
Document Index: 4375725

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. - PDF
KANTAVERKKO ja käyttövarmuus Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.
Download "KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid."
1 Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa2 PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 15. vuosikerta 3/2012 Toimitus Puhelin: Faksi: Postiosoite: PL 530, Helsinki Käyntiosoite: Läkkisepäntie 21, Helsinki ( alkaen) Päätoimittaja: Tiina Miettinen Sähköposti: Toimituskunta: Eija Eskelinen, Mikko Jalonen, Reija Kuronen, Kaija Niskala, Arto Pahkin, Petri Parviainen, Tiina Seppänen (äitiyslomalla) Ulkoasu: Better Business Office Oy Julkaisija Fingrid Oyj Osoitteenmuutokset: Kansi: Fingridin pääkonttori muuttaa Käpylän juna-aseman välittömään läheisyyteen. Uusi toimitalo on näkyvä maamerkki Tuusulanväylän varressa. Kuva: Juhani Eskelinen Paino: Libris Oy, Helsinki ISSN-L: ISSN: (painettu) ISSN: (verkkojulkaisu) Tässä numerossa Käyttövarmuus on yhteinen projekti Energian tuotantorakenteen muuttuessa voimajärjestelmän luontainen häiriökestoisuus heikkenee. Verkkoonliittymisehtoja päivitetään, jotta käyttövarmuus säilyisi joka tilanteessa. Verkkopalvelu ja verkkosuunnittelu samalle luukulle Fingridin organisaatiouudistus tuo asiakkaiden tarpeet tiiviimmin mukaan voimajärjestelmän kehittämiseen. Uutisia Kyberuhkien kohtaamisessa varautuminen kaiken A ja O Tietoverkkoihin liittyvät uhat ovat vakavoituneet viime vuosina. Viestintävirasto seuraa tietoturvauhkia aktiivisesti. Sähköä riittää talven huippupakkasilla Hyvä talo, parempi palvelu Fingridin pääkonttori muuttaa vastavalmistuneeseen toimitaloon Käpylän juna-aseman viereen. Kantaverkon valvonta keskittyy Helsinkiin Hämeenlinnan verkkokeskus ja Helsingin voimajärjestelmäkeskus yhdistetään kantaverkkokeskukseksi. Lähivikakoe läpäisty Forssan varavoimalaitoksen monivaiheinen käyttöönotto-ohjelma on saatu päätökseen ja voimalaitos on valmis toimimaan. Tiedonsaannin turvaaja Tietojärjestelmäasiantuntija Seppo Lehto kollegoineen huolehtii Fingridin käytönvalvontajärjestelmän toimivuudesta. Tosi toimiin suurvikaharjoituksessa Lokakuisessa harjoituksessa pystytettiin viankorjauspylväs ja kerrattiin suurhäiriötilanteeseen varautumisen perusasioita. Termit tutuiksi Verkon taajuus Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa Yhteiset käyttötoiminnan säännöt yhdenmukaistavat eurooppalaisia käytäntöjä. Kalasääskipariskunta sai turvallisemman kodin Huolellinen suunnittelu tärkeää siirtokeskeytyksiä tehtäessä Verkon kunnossapito- ja muutostöitä varten tehtävät siirtokeskeytykset on suunniteltava huolella, jotta käyttövarmuus pysyy hyvänä. Sähkö pyörittää Sähköauto evirtanen on ketterä menopeli. Uutisia Verkkovisa Kiikarissa Syksyn hiljaisuutta SÄHKÖJÄRJESTELMÄ uudessa tilanteessa Sähköä tuotetaan samalla hetkellä kun sitä kulutetaan. Perinteisesti tuotanto sopeutuu kulutuksen vaihteluihin eikä kulutus juurikaan jousta, vaikka hinta nousisi. Pohjoismaisessa voimajärjestelmässä on paljon nopeasti säätävää vesivoimaa ja hieman hitaammin säätävää lämpövoimaa. Tätä säätävää kapasiteettia tarvitaan tasapainottamaan kulutuksen muuttumista talven ja kesän välillä, päivän ja yön välillä sekä minuuttitasolla. Äkillisissä häiriötilanteissa erityisesti vesivoima on loistavaa säätövoimaa palauttamaan tehotasapaino. Tulevaisuuden sähköjärjestelmässä on energiantuottajana yhä enemmän tuulija aurinkovoimaa. Sähköä saadaan silloin kun tuulee tai paistaa, eikä silloin kun sähköä kulutetaan. Vastaavasti perinteistä lauhdetuotantoa poistuu markkinoilta. Ydinvoimaa tulee lisää, ja sitä tuotetaan yleensä täydellä teholla. Nämä energiantuotannon muutokset heijastuvat sähköjärjestelmän toimintaan. Tuulivoima ja aurinkovoima lisäävät säädön tarvetta. Säätöä Suomen tarpeisiin joudutaankin tekemään yhä enemmän muiden maiden voimalaitoksilla, lähinnä Ruotsin ja Norjan vesivoimalla. Tähän tarvitaan vahvat siirtoyhteydet Suomesta naapurimaihin. Keski-Euroopassa tuuli- ja aurinkovoiman määrä on kasvanut hyvin nopeasti tukimekanismien ansiosta. Käyttötoiminta on kohdannut uusia haasteita, kun sähkön virtaukset muuttuvat nopeasti ja kiertävät eri maiden kautta. Uusiutuvan energian kasvulle tulee kuitenkin raja vastaan, kun voimajärjestelmän käyttövarmuus vaarantuu. Sellainen voimajärjestelmä, jossa olisi pelkkää tuuli- ja aurinkovoimaa, ei yksinkertaisesti toimi. Jatkossakin tarvitaan säätävää tuotantoa ja perinteisten voimalaitosten pyörivää massaa, joka turvaa käyttövarmuuden äkillisissä häiriötilanteissa. Meillä tilanne uusiutuvan energian kannalta on kuitenkin hyvä, sillä pohjoismainen vesivoimavaltainen voimajärjestelmä pystyy ottamaan verkkoon paljon tuulivoimaa ja mahdollisesti aurinkovoimaa. Sähköjärjestelmän toimintaa haastaa myös sähköntuotantoyksikköjen kasvu. Verkkoon ei voi liittää liian suurta voimalaitosta, vaikka sen sähkö sopisi kulkemaan voimajohdoissa. Suurimman yksikön äkillinen verkosta irtoaminen muodostaa mitoittavan vian, johon voimajärjestelmässä on joka hetki varauduttava. Irtoaminen on kestettävä ja tehotasapaino on kyettävä palauttamaan automaattisin reservein nopeasti. Suomen uudet ydinvoimalaitokset tulevat olemaan pohjoismaisen järjestelmän suurimpia yksiköitä. Tämänhetkisten laskelmien mukaan pohjoismainen voimajärjestelmä kestää enintään megawatin suuruisen yksittäisen vian ilman laajaa sähkökatkosta. Fysiikan lakien vuoksi suurimman ydinvoimalaitoksen yksikkökokoa on pakko rajoittaa tähän arvoon uusissa liittymisehdoissa. Uusiutuvan energian kasvun myötä pyörivän massan määrä voimajärjestelmässä vähenee, mikä tekee tilanteen haastavammaksi. Yksi keino tasoittaa tuotannon ja kulutuksen heilahteluja on sähkön kulutuksen joustaminen enemmän sen mukaan, milloin tuotantoa on tarjolla. Tarvitaan siis kulutuksen vahvempaa osallistumista markkinoille ja siihen sopivia toimintamalleja. Meillä Suomessa on lisäksi pidettävä mielessä, että sähkön tulee riittää myös silloin, kun on kylmää, pimeää ja ehkä tyyntäkin. Silloin sähköä kulutetaan eniten. Reima Päivinen Kirjoittaja on Fingridin käyttötoiminnasta vastaava johtaja. FINGRID 3/ FINGRID 3/2012 33 KÄYTTÖVARMUUS on yhteinen projekti Energian tuotantorakenteen muuttuminen asettaa uudenlaisia haasteita käyttövarmuudelle ja edellyttää yhä syvempää yhteistyötä kantaverkkojen, jakeluverkkojen, sähkön tuottajien ja sähkön kuluttajien kesken. Voimalaitosten verkkoliitäntää koskevia eurooppalaisia sääntöjä valmistellaan parhaillaan, ja myös Fingrid päivittää omia verkkoonliittymisehtojaan. Vaatimuksia esitetään yhä pienemmille voimalaitoksille, mutta toisaalta myös suurten voimalaitosten tuottamaa tehoa rajataan. Teksti: Jussi Jyrinsalo Kuvat: Plugi, istockphoto Tulevaisuudessa yhä suurempi osa uusista voimalaitoksista hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä. Voimajärjestelmän muuttuessa sen luontainen häiriökestoisuus heikkenee ja vaihtelee jatkuvasti. Voimalaitokset toimivat kuitenkin myös jatkossa verkon jännitteen ja taajuuden tärkeimpinä tukipisteinä, joiden varaan koko järjestelmän toiminta vahvasti nojautuu. Ratkaisuna ei voi missään tapauksessa olla, että verkkoon rakennettaisiin toiset voimalaitokset pitämään yllä käyttövarmuutta, jotta toiset voisivat tuottaa sähköä ilman velvollisuutta tukea samalla järjestelmää. Laitosten häiriökestoisuuteen eurooppalaisia vaatimuksia Muutokset voimajärjestelmässä heikentävät verkon kykyä vastata erilaisiin häiriöihin, kuten siirtoyhteyksien tai suurten voimalaitosten irtoamisiin. Tämä edellyttää uusia toimenpiteitä käyttövarmuuden varmistamiseksi. Yksi keskeinen toimenpide on varmistaa erityyppisten generaattoreiden toiminta niihin kohdistuvissa erilaisissa häiriötilanteissa. Eurooppalainen kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöelin ENTSO-E on valmistellut verkkosäännön Requirements for Generators (RfG), jossa asetetaan vaatimuksia verkkoon liitettäville voimalaitoksille. Verkkosääntö on viimeisteltävänä ja astuu näillä näkymin voimaan vuoden 2014 aikana. Osa vaatimuksista kohdistuu samanlaisena eri puolilla Eurooppaa liitettäviin laitoksiin, mutta osaa voidaan soveltaa paikallisiin olosuhteisiin. Pohjoismaissa on esimerkiksi muuta Eurooppaa tiukemmat vaatimukset suurten generaattoreiden jännitekuoppakestoisuudelle. Tämä johtuu siitä, että jännitekuopat leviävät meillä laajalti ja muutaman suuren laitoksen osuus kokonaistuotantotehosta on varsin suuri. Yhdessä verkkoviassa ei voida sallia useamman laitoksen irtoamista verkosta. Niinpä generaattoreiden on pysyttävä verkossa, vaikka jännitekuoppa pitkittyisikin normaalista. Huomionarvoista uudessa verkkosäännössä on, että tiettyjä vaatimuksia kohdistetaan entistä pienempiin voimalaitoksiin, jopa alle 1 MW:n kokoluokkaan. Tämä on seurausta mm. siitä, että Saksassa havaittiin pari vuotta sitten aurinkopaneeleiden kytkeytyvän verkosta, kun taajuus nousee arvoon 50,2 Hz. Äkillisesti irtikytkeytyvän tuotannon määräksi arvioitiin yksin Saksassa reilusti yli MW ja koko Euroopassa yli MW. Koska Manner- Euroopan järjestelmässä on varauduttu vain MW:n irtikytkeytymiseen vastaten kahta suurta voimalaitosyksikköä, ryhdyttiin myös pientuotannon suojauksia porrastamaan siten, että kerralla laukeavan tuotannon määrä vähenee. Jakeluverkkotasolle kytketyllä pientuotannollakin voi siis olla merkittävää järjestelmävaikutusta, jos sitä on tarpeeksi paljon. Maksimituotantoteho voimalaitosyksikölle Yhteisen verkon käyttövarmuuden varmistaminen edellyttää verkkoyhtiöiltä nykyistä enemmän yhteistyötä. Fingrid päivittää parhaillaan myös omia yleisiä liittymisehtojaan ja voimalaitosten järjestelmäteknisiä vaatimuksia. Yhtenä tavoitteena on jo ennakoiden varmistaa yhteensopivuus aikanaan voimaan tulevan eurooppalaisen verkkosäännön kanssa. Myös omia vaatimuksiamme ollaan ulottamassa 0,5 MW:n kokoisista yksiköistä aina suuriin ydinvoimalaitoksiin saakka. Uutena asiana on suurimman sallitun askelmaisen tehonmuutoksen määrittäminen MW:ksi, mikä käytännössä rajaa suurimman voimalaitosyksikön tuottamaa maksimitehoa. Selvitysten mukaan tätä suurempaa tehonmuutosta ei kestetä ilman, että pohjoismaisen verkon taajuus laskee liiaksi ja että kuluttajia irtikytkeytyy eri puolilla Pohjoismaita. Rajoittavana tekijänä on pohjoismaisen järjestelmän tahtigeneraattoreissa pyörivä massa, jonka pienuus varsinkin kesäkaudella johtaa suuren yksikön lauetessa hyvin nopeaan taajuuden laskuun. Tällöin taajuudensäätöön käytettävät reservit eivät ehdi kunnolla aktivoitua, eikä asiaa siis voida auttaa edes reservien määrää lisäämällä. Asetettua tehorajaa päivitetään tarvittaessa, mikäli pohjoismaisen järjestelmän häiriökestoisuus muuttuu. Tavoitteena on kehittää inertian eli tahtikäytössä pyöriviin koneisiin varastoituneen energian seurantaa ja ennustamista pohjoismaisella tasolla, jotta suurimpien yksiköiden tehoa voitaisiin rajoittaa vain tarvittaessa. Toinen asiaan vaikuttava tekijä on nopeasti taajuusmuutoksiin reagoivien reservien saatavuus ja erityisesti kuormitusten jousto. Saattaa olla, että joskus tulevaisuudessa esimerkiksi kylmälaitteet osaavat automaattisesti pienentää kulutustaan verkon taajuuden laskiessa, mikä helpottaisi taajuuden hallintaa. Päivitettävissä liittymisehdoissa on myös täsmennetty liittymisen yhteydessä vaadittavia dokumentteja sekä niiden toimitusaikataulua ja hyväksymismenettelyä. Myös vaatimusten todentamiseksi tehtävien käyttöönottokokeiden sisältöä, hyväksymismenettelyä ja dokumentointia on täsmennetty. Tavoitteena on luoda määrämuotoisempi liittymisprosessi, jossa vaatimustenmukaisuutta on helpompi hallita. Jakeluverkkoon kytkettävän pientuotannon yleistymisen myötä myös jakeluverkkojen haltijoille tulee vastuu varmistaa asetettujen vaatimusten täyttyminen ja mahdollisuus asettaa omia lisävaatimuksia. Yhteisen verkon käyttövarmuuden varmistaminen siis edellyttää verkkoyhtiöiltä nykyistä enemmän yhteistyötä. Reservejä sekä verkosta että voimalaitoksista Kun valtaosa Suomen verkkoon kytkettävistä uusista voimalaitoksista on joko ydinvoimaa tai uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäviä, kokonaistuotantotehon säädettävyys heikkenee nykyisestä. Eli vaikka tuotetulla vuosienergialla mitaten saavutammekin omavaraisuuden, FINGRID 3/ FINGRID 3/2012 54 Verkon avulla saadaan tasapainotettua suurenkin alueen tuotanto ja kulutus. on tuotannon ajallinen vaihtelu suurta ja olemme yhä riippuvaisempia ulkomaanyhteyksistä, jotka toimivat puskurina muutoksille ja häiriöille. Tuuli- ja aurinko-olosuhteet ovat ennustettavissa, mutta suuren ydinvoimalaitoksen vikaantumista ei voida ennustaa. Niinpä suurten yksiköiden vikaantumisten varalle pitää jättää siirtokapasiteettia. Ja koska pohjoismaisessa järjestelmässä korvaava teho tulee pääosin Ruotsin ja Norjan vesivoimageneraattoreista, tuo kapasiteetti on varattava nimenomaan Ruotsin pohjoisilta vaihtosähköyhteyksiltä. Sähkömarkkinoiden toiminta, suuret yksikkökoot ja tuulivoiman tuotantotehon jatkuva vaihtelu lisäävät myös verkon taajuuden muutoksista aktivoituvien reservien tarvetta. Perinteisesti nämä reservit varataan pyörivistä voimalaitoksista, mutta reserveistä on jo nyt niukkuutta, ainakin päätellen niiden jatkuvasti kasvavista markkinahinnoista. Mikäli mahdollisuudet ohjata kuormitusta taajuuden mukaan eivät oleellisesti parane, saattaa edessä olla tilanne, jossa reservitehoa kannattaa varastoida jopa akkuihin. Akkujen hinnan jatkuvasti laskiessa maailmalla onkin alkanut syntyä erilaisia akkusovelluksia myös voimajärjestelmän hallintaan. Fingridkin tutkii akkujen käyttöä taajuuden säätöön, mutta kokonaisratkaisuksi ei akuistakaan ole. Suuremmissa taajuuspoikkeamissa varastoitavat energiamäärät ovat niin suuria, että kustannustehokkain tapa pitää yllä tuotannon ja kulutuksen tasapainoa on niiden säätäminen kohtaamaan toisensa. KULUTUS TUOTANTO Verkko ei toimi ilman voimalaitoksia eivätkä voimalaitokset ilman verkkoa Voimalaitokset tuottavat tehon lisäksi verkkoon jännitteen ja taajuuden, jotka tekevät mahdolliseksi sähkön siirtämisen joustavasti tuotannosta kulutukseen laajaa verkostoa pitkin. Perinteisesti sähköä on tuotettu tahtigeneraattoreiden avulla, jotka pyöriessään verkon välityksellä samassa tahdissa tukevat toistensa toimintaa myös erilaisissa häiriötilanteissa. Kytkemällä verkkoja yhteen yhä laajemmiksi yhteiskäyttöjärjestelmiksi on voitu lisätä tahtikäytössä pyörivää massaa sekä hyödyntää voimalaitosten säätökykyä suuremmalta alueelta. Tämä on puolestaan mahdollistanut entistä suurempien voimalaitosyksiköiden toteuttamisen. Jatkossa yhä suurempi osa uusista voimalaitoksista on uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäviä, jolloin niissä ei joko ole lainkaan pyörivää generaattoria tai generaattoria pyörittävä teho vaihtelee jatkuvasti. Niinpä laitokset liittyvät verkkoon suuntaajan välityksellä, jolloin ne eivät enää pyöri tahdissa muiden generaattoreiden kanssa. Samantapainen on tilanne, jossa sähkön tuotantoa korvataan tuomalla sitä tasasähköyhteyksien välityksellä yhteiskäytössä olevan verkon ulkopuolelta. Kun luontaisten tukipisteiden määrä pienenee, heikkenee verkon kyky kestää erilaisia häiriöitä. Asiakkaiden tarpeet tiiviimmin mukaan voimajärjestelmän kehittämiseen Nopeasti muuttuva voimajärjestelmä tuo uusia haasteita verkon suunnittelulle. Jatkossa verkkoa kehitetään entistä tiiviimmässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, lupaa asiakkaista ja kantaverkkosuunnittelusta vastaavana johtajana vuodenvaihteessa aloittava Jussi Jyrinsalo. Teksti: Suvi Artti Kuva: Valtteri Kantanen Jussi Jyrinsalo on ollut tiiviisti mukana kehittämässä eurooppalaista yhteistyötä ENTSO-E:n verkkosuunnittelukomiteassa. Myös asiakkaiden on hyvä muistaa, että Suomen sähköverkko on osa suurempaa kokonaisuutta, eikä sitä voi kehittää täysin erillään eurooppalaisesta verkosta. Fingridin organisaatiota uudistetaan vuoden 2013 alussa: verkkopalvelu-toiminnosta siirretään yksiköitä järjestelmäkehitys-toimintoon, jolloin verkkoasiakkaiden palvelut ja koko verkkosuunnittelu luvituksineen saadaan yhteen. Samassa yhteydessä katsoimme laajemminkin eri tehtävien sijoittumista organisaatiossa, kertoo järjestelmäkehitys-toiminnon johtaja Jussi Jyrinsalo. Asiakkaille muutos ei hänen arvionsa mukaan heti alkuun näy. Tutut asiakaspäälliköt jatkavat yhteyshenkilöinä, ja myös verkkopalvelusta aiemmin vastannut Pertti Kuronen jatkaa asiakasrajapinnan asiantuntijatehtävissä. Ensi vaiheessa on tarkoitus saada verkkosuunnittelun resurssit tukemaan vahvemmin asiakkaiden parissa tehtävää työtä, Jyrinsalo kertoo. Kevään aikana asiakaspalvelua on tarkoitus kehittää koko yhtiön kattavasti siten, että asiakkaan ääni saadaan kuulumaan paremmin eri kanavia myöten. Meillähän on käytännössä paljon muitakin yhdyshenkilöitä asiakkaisiin päin kuin liityntöjä ja siirtopalvelua hoitavat asiakaspäälliköt. Verkon suunnittelua yhteistyöllä Jussi Jyrinsalolle uusi työnkuva merkitsee paluuta juurille. Hän aloitti uransa Fingridissä 15 vuotta sitten asiakaspäällikön tehtävässä, josta siirtyi ennen vuosituhannen vaihdetta järjestelmätek- FINGRID 3/ FINGRID 3/2012 75 niikka-yksikön vetäjäksi ja siitä edelleen nykyiseen tehtäväänsä järjestelmäkehityksestä vastaavaksi johtajaksi. Nyt hän odottaa pääsevänsä tutustumaan uudelleen asiakkaisiin ja perehtymään heidän tarpeisiinsa. Voimajärjestelmässä ja Fingridin asiakaskunnassa on tapahtunut suuria muutoksia varsinkin viime aikoina. 15 vuotta sitten asiakkaat olivat varsin stabiili joukko, ja työ oli pitkälti sopimusten uusimista ja tariffirakenteesta neuvottelemista, Jyrinsalo muistelee työtään asiakaspäällikkönä. Nyt meillä on suuri määrä uusia potentiaalisia verkkoon liittyjiä, kuten tuulivoimaloita, jotka ovat hyvin erilaisia kuin perinteiset voimalaitokset. Samaan aikaan näköpiirissä on uusia entistä suurempia ydinvoimayksiköitä. Haastavassa tilanteessa uutta on lisäksi se, että nyt pientuotantoa liittyy laajamittaisesti myös suoraan jakeluverkkoihin, jolloin kokonaisuuden hallinta on astetta vaikeampaa. Verkon Jyrki Havukainen ASIAKKAIDEN TOIVOMUKSIA Jyrki Havukainen käyttöpäällikkö, Neste Oil Oyj / toimitusjohtaja, Porvoon Alueverkko Oy Toivottavasti Fingridin asiakassuuntautunut linja säilyy. Sähkönsiirtoverkon korkea käyttövarmuus on Kilpilahdessa toimivan prosessiteollisuuden kannalta erittäin tärkeää. Tariffikorotukset ovat ymmärrettäviä investointien rahoittamiseksi, mutta tariffien nousutahti huolettaa. suunnittelu vaatiikin Jyrinsalon mukaan entistä enemmän yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä. Uudessa tilanteessa verkkopalvelun yhdistäminen järjestelmäkehitykseen on hänen mielestään looginen ratkaisu. Näin saamme lisää suunnittelijoita asiakasrajapintaan miettimään parhaita mahdollisia ratkaisuja. Meillä on satoja uusia potentiaalisia asiakkaita, joilla ei ole välttämättä mitään kokemusta verkon toiminnasta. Fingridillä taas ei ole kokemusta tuulivoimatekniikasta, joten opittavaa riittää puolin ja toisin. Opiskelu on jo hyvässä vauhdissa: Fingridissä on käynyt viime aikoina useita tuulivoimatuottajia esittelemässä hankkeitaan. Kaikki suunnitelmat eivät välttämättä toteudu, mutta jo nyt olemme oppineet paljon tuulivoimasta, ja hankkeiden esittelijät toivottavasti vastaavasti meiltä verkon toiminnasta. Raimo Härmä Koodikielestä selkokieleen Asiakasjoukon monipuolistuessa Fingridin toimintaa ohjaavista arvoista varsinkin tasapuolisuus ja avoimuus ovat tärkeässä asemassa. Kaikkien asiakkaiden, mukaan lukien lukuisten potentiaalisten asiakkaiden, tasapuolinen kohtelu korostuu entisestään, Jussi Jyrinsalo linjaa. Tähän liittyy hänen mukaansa myös viestinnällisiä haasteita. Olemme tottuneet puhumaan omaa koodikieltämme asiakkaiden kanssa, mutta nyt meidän on alettava puhua kansantajuisemmin. Emme voi olettaa, että sellaiset asiakkaat, jotka eivät ole aikaisemmin olleet tekemisissä verkkoon liittymisen kanssa, ymmärtäisivät heti kaikki termit. Kysyimme muutamalta Fingridin asiakkaalta, millaisia terveisiä he haluaisivat lähettää Jussi Jyrinsalolle. Raimo Härmä, toimitusjohtaja, Kymenlaakson Sähköverkko Oy Toivoisin, että rakentava ja yhteistyöhakuinen linja jatkuu. Vaikeistakin asioista on voitava puhua suoraan. Toiveena on säännöllinen, luonteva ja avoin yhteydenpito. Tapio Salonen, toimitusjohtaja, Tampereen Sähköverkko Oy Toivomme jatkossakin avointa, tasavertaista ja ennakkoluulotonta tietojen vaihtoa ja yhteisten asioiden pohdintaa sekä innovointia. Meillä on ollut hyvä Tapio Salonen ja säännöllinen keskusteluyhteys, jolla etsitään molempia hyödyttäviä kokonaisratkaisuja ajankohtaisiin ja tuleviin verkkohaasteisiin. Jaakko Tuomisto, Voima-asiattoimiston toimistopäällikkö, TVO Yhteistyömme Fingridin kanssa on aina ollut hyvää ja vaikeatkin asiat on pystytty käsittelemään suoraan ja avoimesti. Sen verran olen tähän mennessä ollut Jussin kanssa tekemisissä, että uskon lujasti yhteistyön jatkuvan samalta pohjalta ja ratkaisujen löytyvän jatkossakin. Fingridin nettisivut uudistuivat Fingrid julkaisi uudistuneet internetsivunsa Niin sivujen rakenne ja ulkoasu kuin taustalla vaikuttavat tietojärjestelmätkin on päivitetty. Uudistuksen tavoitteena oli lisätä sivuilta löytyvän tiedon määrää ja parantaa sivujen luettavuutta. Kokonaan uutena mukaan otettiin Asiakkaat-osio, ja lisäksi sivuille tehtiin lukuisia uusia alaosioita kuten Vastuullisuus, Turvallisuus sekä Yhtiö-osion alla sijaitseva Henkilöstö ja rekrytointi sekä Toimitusjohtajan tervehdys. Lisää uutta on tulossa, sillä myös Fingridin ekstranet-sivusto on uudistumassa. Ekstranet kokee samanlaisen uudistuksen kuin julkiset sivut niin luettavuuden kuin tietojärjestelmien osalta. Viime kädessä tavoitteena on parantaa sekä käytettävyyttä että tietoturvaa. Uusi ekstranet tulee julki loppuvuonna. Uudistettuja julkisia internetsivuja pääsee katsomaan tutusta osoitteesta Palautetta sivuista voi antaa sivuston Palaute-linkin takana olevien ohjeiden avulla. Tasepalvelun yksikköhinnat vuodelle 2013 Tasepalvelun uudet yksikköhinnat ovat alkaen seuraavat: Kiinteä kuukausimaksu Toteutunut tuotanto Toteutunut kulutus Kulutustaseen tasesähkön volyymimaksu 200 /kk 0,158 /MWh 0,266 /MWh 0,5 /MWh Tasesähkön energiamaksut ovat molemmissa taseissa sovitun mallin mukaiset. Kantaverkon investoinnit nostavat tariffeja siirtohintoihin 15 prosentin korotus Fingrid korottaa vuoden 2013 alusta kantaverkon siirtomaksuja keskimäärin 15 prosenttia. Maksukorotukset perustuvat kantaverkkotoiminnan kustannustason nousuun sekä yhtiön mittavaan investointiohjelmaan. Fingridin kantaverkkomaksut ovat silti edelleen eurooppalaisittain edulliset. Fingrid investoi tällä vuosikymmenellä kantaverkkoon 1,7 miljardia euroa turvatakseen luotettavan sähkönsiirron Suomessa pitkälle tulevaisuuteen. Kaikkiaan suunnitelmissa on rakentaa lähes kilometriä voimajohtoja ja 30 sähköasemaa. Uusien siirtoyhteyksien lisäksi ja 1970-luvulla rakennettuja sähköasemia ja voimajohtoja peruskorjataan. Markkinat ja tuotanto muuttuvat. Me rakennamme verkkoa asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaiden uusi sähköntuotanto on saatava liitettyä verkkoon, ja toisaalta yhteiskunnalle on ensiarvoisen tärkeätä turvata varma sähkönsaanti ja toimivat sähkömarkkinat, Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen perustelee investointiohjelmaa, joka rahoitetaan lisävelanotolla ja tulorahoituksella. Kantaverkkomaksut tarkistetaan vuosittain. Kantaverkkohinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto. Virasto määrittää verkkotoiminnan sallitun tuottotason ja seuraa sitä valvontakausittain neljän vuoden välein. FINGRID 3/ FINGRID 3/2012 96 Yhteistyössä kyberuhkia vastaan VARAUTUMINEN KAIKEN A JA O Palvelunestohyökkäyksiä, haittaohjelmia, vuotaneita salasanoja. Yhä kiinteämmin verkossa kiinni oleva maailma on myös entistä haavoittuvampi. Teksti: Ursula Aaltonen Kuva: Viestintävirasto liittyvät uhat ja riskit ovat selvästi yleistyneet ja vakavoituneet vii- Tietoverkkoihin me vuosina. Kyberuhat liittyvät ennen kaikkea ilmiön vakavuuteen tilanteisiin, joiden vaikutukset ulottuvat laajalle ja vaikuttavat koko yhteiskunnan toimivuuteen, sanoo johtaja Timo Lehtimäki Viestintävirastosta. Verkoista ja niiden turvallisuudesta vastaavan Viestintäviraston yksikön johtajana Lehtimäki on saanut viimeisten kymmenen vuoden aikana seurata tietoturvauhkien muutoksia paraatipaikalta. Nyky-yhteiskunta on huomattavan riippuvainen netistä, ja sen vaikutukset tuntuvat laajemmin kuin usein osaamme ajatellakaan. Esimerkiksi suljetut verkot ovat tänä päivänä lähinnä illuusiota, kun käytännössä kaikki tieto kulkee jossain vaiheessa netin kautta. Siksi tietoturvauhkiin varautuminen on yhä kriittisempi osa kaikkien yhteisöjen toimintaa. Viestintäviraston rooli on Lehtimäen mukaan tässä suhteessa selkeä. Teemme koko ajan tilannekuvaa siitä, mitä maailmalla tapahtuu, ja ensisijainen tehtävämme on ar- vioida ja välittää tätä tietoa eteenpäin. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu cert.fisivuston kautta, jonne kokoamme kaiken oleellisen tiedon haavoittuvuuksista sekä tietoturvauhista ja -loukkauksista. Itselle oleelliseen tietoon reagointi jää kuitenkin kunkin organisaation omalle vastuulle, Lehtimäki painottaa. Kaikki toimii sähköllä Vuodesta 2007 lähtien Viestintävirasto on vastannut tietoturvapalveluiden tuottamisesta huoltovarmuuskriittisille toimijoille Suomessa. Näihin lukeutuvat myös energiateollisuus ja sähköverkot. Tietoverkot ja sähkö ovat tietenkin vahvasti riippuvaisia toisistaan. Jotta tieto kulkee, täytyy sähkönkin kulkea ja pitkälti myös toisin päin. Lehtimäen mukaan myös sähköverkkoja koskevat tietoturvauhat ovat viime vuosina vakavoituneet merkittävästi. Samat uhat koskevat sähköverkkoja kuin muitakin verkkoja toimivathan valvomotkin tietojärjestelmien varassa. Ensisijaisen tärkeää tässäkin on pysyä ajan tasalla, jotta osataan tarpeen tullen varautua myös pahimpaan. Lehtimäen mukaan hyökkäys sähköverkkoja kohtaan voi tapahtua myös ikään kuin vahingossa. Tietoturvahyökkäyksen uhriksi voi joutua myös mutkan kautta. Esimerkkinä vaikkapa tilanne, jossa sähköverkko ja sen hallintajärjestelmät ovat täysin kunnossa, mutta tiedonsiirtoyhteys verkon valvomoon ylikuormittuu jonnekin muualle kohdistuvan hyökkäyksen seurauksena. Suljetut verkot ovat tänä päivänä lähinnä illuusiota. Ruuhkautuneessa verkossa tiedonkulku vaikeutuu ja pahimmassa tapauksessa estyy kokonaan. Tilannetta voisi verrata vaikka juhannusruuhkaan kuski, auto ja tie ovat priimakunnossa, mutta kun liikenne tökkii niin se tökkii, Lehtimäki selittää. Häiriötilanteisiin varaudutaan viestintäverkoissa ennalta muun muassa erilaisilla varavoimajärjestelmillä. Nämä voivat Lehtimäen mukaan kuitenkin olla aina vain väliaikaisia ja usein vieläpä melko lyhytaikaisia ratkaisuja. Yhteiskunnan toimivuus perustuu hyvin pitkälle sähkön varassa toimiviin kiinteisiin verkkoihin. Mobiiliverkot voivat häiriötilanteessa olla paikallinen ja hetkellinen ratkaisu, mutta ne eivät korvaa kiinteitä yhteyksiä. Toimiakseen mobiiliverkotkin tarvitsevat sähköä, eikä pelkkien varavoimajärjestelyjen kuten akustojen varaan voida turvautua. Kun tieto kulkee niin yhteistyö sujuu Kyberuhkien suhteen saamme Lehtimäen mukaan olla Suomessa vielä verrattain rauhassa. Olemme tunnetusti huonoja kehumaan itseämme, mutta tilanne on meillä hyvä. Suomalaiset tietoverkot ovat pitkään olleet ja ovat edelleen maailman puhtaimpien joukossa. Tähän on Lehtimäen mukaan vaikuttanut merkittävästi se, että meillä on kansallisesti hyvin toimivat verkostot. Viestintävirasto tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi kotimaisten teleoperaattoreiden kanssa. Tiedonkulun sujuvuus ja kotimaiset verkostomme ovat aiheuttaneet monissa kansainvälisissä kollegoissa jopa kateutta. Tietenkin se myös helpottaa kaikkien työtä, kun voimme toimia yhteistyössä ja -ymmärryksessä samojen ongelmien kanssa painivien kesken. Euroopan maissa toimii jo useita kymmeniä tietoturva-asioihin keskittyneitä viranomaisia, joiden välinen yhteistyö toimii Lehtimäen mukaan hyvin. Teemme tiiviisti yhteistyötä varsinkin eri maiden CERT-viranomaisten kanssa. Yhtenä helmenä kansainvälisellä kentällä toimittaessa Lehtimäki mainitsee suhteet itänaapuriin. Meillä on kohtuullisen toimivat yhteistyösuhteet Venäjälle, jonka kautta monet verkkohyökkäykset kulkevat. Tämä on kansainvälisissä kuvioissa meille selkeä etu. Myös poliittinen kysymys Suurena kysymysmerkkinä ja potentiaalisina ongelmien aiheuttajina Lehtimäki pitää Afrikan ja Aasian kehittyviä maita, joissa tietoturva-asiat ovat hänen mukaansa korkeintaan lapsenkengissä. Afrikan mantereen ainoa Suomalaiset tietoverkot ovat pitkään olleet ja ovat edelleen maailman puhtaimpien joukossa, Timo Lehtimäki sanoo FINGRID 3/ FINGRID 3/7 tietoturvallisuuteen keskittynyt viranomainen toimii Tunisiassa. Lisäksi joissakin sikäläisissä maissa esimerkiksi piraattiohjelmistojen levitys on hallituksen suojelemaa toimintaa. Toimintaympäristö on siis varsin erilainen kuin mihin me olemme täällä tottuneet, joten ongelmatilanteissa yhteisen keskustelupohjan löytäminen voisi olla vähintäänkin haasteellista, Lehtimäki pohtii. Tietoturvallisuuden kansainvälinen toimintaympäristö on hänen mukaansa muutoinkin muuttumassa. Tähän saakka yhteistyötä on tehty pitkälti tekniseltä pohjalta. Mutta kun ilmiöt muuttuvat vakavammiksi, on ainoastaan luonnollista, että poliittinen taso tulee yhä kiinteämmin mukaan. Oma ennustukseni on, että jatkossa tulemme toimimaan entistä vahvemmin virallisten, eri maiden välille solmittavien sopimusten varassa Kyber on huomisen sana Kyberuhkiin ja -turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat puhuttaneet viime aikoina myös valmisteilla olevan kansallisen kyberturvallisuusstrategian puitteissa. Strategiaa valmistelevan työryhmän vetäjä, Sitran yliasiamies Mikko Kosonen esitti vastikään erillisen kyberkeskuksen perustamista Viestintäviraston yhteyteen. Toimintakentän laajeneminen ja osaamisen keskittäminen hyödyttää kaikkia osapuolia. Mitä paremmin olemme perillä maailmalla liikkuvista uhista, sitä paremmin voimme ennakoida ja varautua ja sitä nopeammin reagoida myös koko yhteiskunnan tasolla, summaa itsekin Kososen vetämässä työryhmässä asiantuntijajäsenenä vaikuttava Mitä paremmin olemme perillä maailmalla liikkuvista uhista, sitä paremmin voimme ennakoida ja varautua Lehtimäki kyberturvallisuusstrategian ja ehdotetun kyberkeskuksen etuja. Keskuksen perustamisesta ei ole virallisesti vielä päätetty. Päätöksiä tehtäneen ja aikatauluista päätettäneen vielä tämän vuoden puolella. Paitsi uhkia, tarjoaa tulevaisuus Lehtimäen mukaan myös mahdollisuuksia. Meillä on jo nyt paljon alan tietoa ja osaamista, ja pienenä maana olemme nopeita ja ketteriä toimimaan. Meneillään oleva strategiatyö voi avata huimia mahdollisuuksia kansainvälisellä kentällä kun vanhaan hyvään aikaan ei voida palata, on vain sopeuduttava. Tietoturvallisuuden merkitys ei tulevaisuudessa ainakaan vähene Sähköä riittää talven huippupakkasilla Teksti: Timo Kaukonen Talven lähestyessä on jälleen arvioitu kulutuksen ja tuotannon kehitystä edellisestä talvesta. Mennyt talvi 2012 ei ollut erityisen kylmä, mutta helmikuun alkuun osui varsin kylmä jakso. Helmikuun 3. päivänä kulutus nousi megawatin tasolle. Kaikkien aikojen kulutushuippu, lähes megawattia talvelta 2011, jäi kuitenkin selvästi rikkomatta, koska poikkeuksellisen kylmää jaksoa ei tullut. Sähkönkulutuksen ennuste tulevalle talvelle näyttäisi olevan varsin lähellä edellisen vuoden ennustetta, megawattia kerran kymmenessä vuodessa esiintyvänä kylmänä talvipäivänä. Suomen teollisuuskulutus on hieman laskenut, mutta muu kulutus on vastaavasti vähän noussut, joten kokonaiskulutushuippu on suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä talvena. Huippukulutuksen aikana markkinoiden käytettävissä oleva sähköntuotantokapasiteetti on pysynyt lähes entisellään, megawatin tasolla. Suurin yksittäinen uusi voimalaitos on Fingridin Forssaan rakentama 300 megawatin varavoimalaitos, jota ei kuitenkaan lasketa mukaan talvitilanteen normaaliin tuotantokapasiteettiin, koska sitä käytetään vain häiriötilanteissa. Tehotase 2012/2013 Ennuste kertoo tehotilanteen kylmänä talvipäivänä, jollaisen todennäköisyys Suomessa on kerran kymmenessä vuodessa. Nuolet kuvaavat tuontimahdollisuutta naapurimaista (MW) Muutama pienehkö lämpövoimalaitos ja vesivoiman tehonkorotus on valmistunut, mutta samalla osa vanhemmasta tuotannosta on poistunut käytöstä. Tuulivoimaa on valmistunut tai valmistumassa runsaat sata megawattia, mutta ennusteessa oletetaan sen tuotanto hyvin vähäiseksi kylmänä ja tyynenä talvipäivänä. Heikon turvetilanteen vuoksi on esitetty myös arvioita, että turvevoimalaitokset eivät saavuttaisi aivan maksimaalista tuotantokapasiteettia talvikaudella. Kylmänä kulutushuippuna Suomi on riippuvainen sähkön tuonnista. Tuontikapasiteetti naapurimaista on edellisen talven tasolla lukuun ottamatta Ruotsin ja Suomen välistä Fenno- Skan 1 -yhteyttä, joka on tulipalovaurioiden korjausten takia pois käytöstä koko loppuvuoden. Epävarmuutta on myös siitä, kuinka paljon tuontia Venäjältä on saatavissa huippukulutustunteina. Tämä johtuu Venäjän markkinahinnasta, jossa yhtenä komponenttina on kapasiteettimaksu. Tuontikapasiteetti näyttäisi kuitenkin riittävän siirtämään tarvittavan tuonnin edellyttäen, että muita vikoja ei tule. Kokonaisuutena voi todeta, että vaikka olemme riippuvaisia sähkön tuonnista, sähköä riittää Suomessa myös tulevan talven kireinä pakkaspäivinä. Myös Pohjoismaissa riittää ennusteen mukaan sähköä kattamaan koko alueen huippukulutuksen. Keski-Euroopassa tehotilanne heikkeni viime talvena Saksan ydinvoimalaitosten sulkemisen seurauksena. Ennusteiden mukaan tilanne jatkuu tulevana talvena suunnilleen samanlaisena, eli toimitusvarmuudesta ja siirtokapasiteetin riittävyydestä ollaan siellä jossain määrin huolestuneita. FINGRID 3/ FINGRID 3/8 HYVÄ TALO, parempi palvelu Fingridin pääkonttori siirtyy joulukuun alussa Helsingin keskustasta seitsemisen kilometriä kohti pohjoista, Käpylän juna-aseman välittömään läheisyyteen Läkkisepäntielle. Punainen kaaritalo tarjoaa paitsi modernit työskentelytilat, myös teknisesti varmat puitteet sähköjärjestelmän valvontaan. Teksti: Tiina Miettinen Kuvat: Eija Eskelinen Fingrid käynnisti neljä vuotta sitten toimitilaprojektin, jonka tavoitteena oli ensin tarkastella olemassa olevan toimitilan teknistä turvallisuutta ja valvomotoiminnan kehittämistä. Jo projektin alkuvaiheessa kävi selväksi, että valvomon teknisen ja toiminnallisen turvallisuuden sekä käyttövarmuuden parantaminen olisi parhainta toteuttaa uusissa tiloissa. Yhtiö päättikin etsiä kokonaan uudet vuokrattavat toimitilat. Uusien toimitilojen etsintä pääkaupunkiseudulta käynnistyi vuonna Yhtiölle haettiin kiinteistöä, joka soveltuisi monimuotoiseen asiantuntijatyöhön. Tilan tulisi taipua niin tiimimäiseen yhteistyöhön kuin itsenäiseen suunnittelutyöhön. Samanaikaisesti sen tuli täyttää tiukat tekniset kriteerit, jotta yhtiön päätehtävä sähköjärjestelmän käyttövarmuuden turvaaminen onnistuisi entistäkin paremmin. Sopimus uuden toimitilan vuokraamisesta allekirjoitettiin YIT Rakennus Oy:n kanssa syksyllä Triotoksi ristityn business-parkin rakentaminen aloitettiin tammikuussa Ensimmäinen osa, DNA-talo, valmistui kesällä 2012 ja Fingridin talo loppusyksystä. Fingridin käytössä on noin neliömetriä tilaa, joista työtiloja on reilut m 2 ja loput teknisiä tiloja sekä kokoustiloja. Kokous- ja neuvottelutilat sijoittuvat ensimmäiseen kerrokseen ja varsinaiset toimistokerrokset sijaitsevat kerroksissa 2 5. Työkerroksissa on monimuotoisia tiloja: tiimihuoneita, projektihuoneita, avotilaa, yksittäisiä huoneita ja ad hoc -palaveritiloja. Energiatehokas talo hyvien yhteyksien päässä Myös ympäristöasioihin on kiinnitetty huomiota. Toimitila rakennettiin noudattaen YIT:n energianero-konseptia, jonka mukaisesti rakenteiden ja ratkaisujen energiatehokkuus on huomioitu suunnittelussa. Kiinteistöteknisten järjestelmien ja koneiden valinnoilla taas mahdollistetaan säästöjä tulevaisuuden ylläpitokustannuksissa. Rakennukselle haetaan kansainvälinen LEED-ympäristöluokitus. Fingridin toimistokerroksissa on myös energiaa säästävät led-valot. Triottoon on helppo tulla. Se sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella, aivan helsinkiläisten asuinalueiden Käpylän ja Oulunkylän rajalla. Tarkka osoite on Läkkisepäntie 21. Talon ohitse risteää kaksi suurta liikenneväylää: Tuusulan moottoritie ja junarata pohjoiseen. Käpylän juna-asema on noin 100 metrin päässä. Kehä I, Hämeenlinnan moottoritie ja Lahden moottoritie ovat lyhyen ajomatkan päässä, ja lentokentälle on noin 15 minuutin ajomatka. Alueella on paljon muitakin toimistoja, kuten YIT:n pääkonttori. Valvomotoiminnan yhdistäminen ajurina Tarve uusille tiloille syntyi ensisijaisesti päätöksestä yhdistää Helsingissä sijaitseva voimajärjestelmäkeskus ja Hämeenlinnan verkkokeskus. Valvomotoiminnan yhdistämisellä tavoitellaan toiminnallista tehokkuutta sekä asiakaspalvelun parantamista erityisesti häiriötilanteissa. Yhdistämisen hyödyt konkretisoituvat erityisesti häiriötilanteissa, joissa saamme nopeasti muodostettua tilannekuvan ja käynnistettyä oikeat toimenpiteet. Asiakkaat hyötyvät siitä, että heillä on yksi kontaktipiste, johon ottaa yhteyttä. Uskon, että myös palvelun laatu paranee, kertoo Fingridin käyttötoiminnasta vastaava johtaja Reima Päivinen. Erillisten valvomoiden yhdistäminen kantaverkkokeskukseksi tehostaa toimintaa. Tavoitteena ei silti ole henkilötyövuosien vähentäminen, vaan toimintatapojen uudistaminen. Edelleen tietysti lähtökohtana on käyttövarmuuden ylläpito ja asiakkaiden hyvä palvelu 24 tuntia vuorokaudessa. Tarvittavaa rakennus- ja suunnittelualan konsultointiosaamista on ostettu talon ulkopuolelta. Toimitilaryhmää on vetänyt Fingridin lakimies Tarmo Rantalankila, ja rakentamisvaiheen projektipäällikkönä on toiminut Erkki Turu. Tämä hanke on työllistänyt meitä kaikkia fingridiläisiä, vähän eri tavoilla eri vaiheissa. Kaikille on annettu mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja mielipiteitä on myös kuunneltu, vaikka kaikkea ei olekaan voinut toteuttaa. Aktiivisesti suunnitteluun ja rakentamiseen on osallistunut kolmisenkymmentä yhtiöläistä, Erkki Turu kertoo. Tätä kirjoitettaessa lokakuun lopussa Turu elää kiireisiä aikoja, kuten myös talon tietoliikenne- ja it-yksikkö. Taloon tehdään käyttökokeita, ja viimeistelytyöt ovat käynnistymässä. Fingridin muutto ei suinkaan ole vain tavallinen toimitilamuutto. Sähköjärjestelmää on valvottava, tietojärjestelmät pidettävä toiminnassa ja valot päällä valtakunnassa, vaikka valvomo muuttaakin. VETURITIE RAJAMETSÄNTIE NIITTYLÄNTIE asesepäntie Läkkisepäntie 21 Eipä silti, tämä on tuttu juttu. Olin mukana, kun muutimme Myyrmäestä Arkadialle 1990-luvun lopulla. Sama kuvio on periaatteessa käytössä nytkin, Turu kertoo. Projekti on pian takana ja valot syttyvät Triotossa. Onhan tämä ollut valtavan haastavaa, koska meillä on ollut koko ajan tavoitteena huippuluokan tekniset ratkaisut käyttövarmuutta turvaamaan. Toisaalta on hienoa, että samalla on tarjoutunut mahdollisuus muutokseen. Toimistoteknologia on mietitty kokonaan uudestaan, mikä mahdollistaa myös työskentelytapojen muutoksen. Kaikki on sujunut melko suunnitellusti ja pääaikataulun mukaisesti, Turu huokaisee ja koputtaa puuta. 13 km tuusulanväylä MÄKITORPANTIE KÄPYLÄN ASEMA PANUNTIE junarata Kohtaamistorin näyttävät valaisimet toivottavat tervetulleeksi Fingridin uuteen toimitaloon. FINGRID 3/ Mahdollisuus muutokseen Toimitilaprojektia varten Fingridiin perustettiin toimitilaryhmä, jossa ovat edustettuna eri toiminnot: voimajärjestelmän käyttö, henkilöstöhallinto, tietotekniikka, hallinto ja turvallisuus. Helsingin keskusta 7,5 km Fingridin uuteen pääkonttoriin on helppo tulla autolla tai junalla, eikä lentokenttäkään ole kaukana. FINGRID 3/9 Kantaverkon valvonta keskittyy Helsinkiin Fingridin uuden toimitalon myötä yhtiön kahden valvomon malli jää historiaan. Hämeenlinnan verkkokeskus ja edellisen pääkonttorin yhteydessä Helsingin Arkadiankadulla toiminut voimajärjestelmäkeskus ovat jatkossa yksi yhteinen kantaverkkokeskus. Teksti: Ursula Aaltonen Kuvat: Valtteri Kantanen, Fingrid Edellinen suuri muutos valvomotoiminnassa ajoittuu vuoteen 2001, jolloin silloisten aluevalvomoiden toiminta keskitettiin Hämeenlinnan verkkokeskukseen. Tämä on viimeinen askel siirryttäessä yhden valvomon malliin. Muutos parantaa meidän sisäistä kommunikaatiotamme, nopeuttaa toimintaa etenkin häiriötilanteissa ja on sitä kautta hyödyksi myös asiakkaalle. Aiemmin erillään toimineiden yksiköiden välinen yhteistoiminta paranee, ja asiakas saa jatkossa tiedon ja palvelut yhdeltä luukulta, kiteyttää Hämeenlinnan verkkokeskuksen päällikkö Arto Pahkin. Hän vastaa yhdessä valvomopäällikkö Jari Siltalan kanssa uuden kantaverkkokeskuksen toiminnasta. He ovat yhdessä myös vetäneet keskuksen suunnittelusta vastannutta työryhmää. Valvomoiden yhdistäminen on vaatinut valtavasti valmisteluja ja pohjatyötä. Suunnittelussa on ollut mukana myös monta ulkopuolista tahoa arkkitehtitoimisto, konsultti ja sisustussuunnittelija, muun muassa, Siltala kertoo. Toiminta käynnistyy tammikuussa Kantaverkkokeskuksen toiminta käynnistyy Fingridin uudessa toimitalossa tammihelmikuun 2013 vaihteessa. Helsingin Arkadiankadulla toiminut voimajärjestelmäkeskus muuttaa uusiin valvomotiloihin ensimmäisessä vaiheessa, pääkonttorin muuton yhteydessä. Hämeenlinnan verkkokeskuksen muutto ajoittuu tammikuun loppuun, jonka jälkeen kantaverkkokeskus on valmis toimimaan täysimittaisesti. Kaikki toiminnot testataan tietenkin perusteellisesti ennen keskuksen varsinaista käyttöönottoa. Muutto on valtava puserrus koko porukalle ja varsinkin it-väelle, joka on tehnyt todella paljon töitä sen eteen, että kaikki saadaan valmiiksi ajallaan, Siltala sanoo. Uuden kantaverkkokeskuksen toiminnallisuus on Siltalan ja Pahkinin mukaan saatu ensiluokkaiseksi. Iso kiitos tästä kuuluu projektiryhmälle ja valvomoiden koko porukalle, joiden suunnittelutyöhön antama panos ja palaute on ollut ensisijaisen tärkeää, he kiittelevät. Turvallisuus ennen kaikkea Kantaverkkokeskuksen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota moniin toiminnallisuuksiin, esimerkiksi tilan akustiikkaan ja ilmastointiin. Äänisuunnittelu on tärkeää, kun samassa tilassa työskentelee useita ihmisiä, joiden täytyy pystyä keskittymään omaan asiaansa ja tarvittaessa hoitamaan tehtäviin liittyviä puheluita, Arto Pahkin selventää. Turvallisuus on ollut suunnittelussa ykkösprioriteetti. Muutama vuosi sitten valvomoissamme tehtiin turvallisuusauditointi, josta olemme ottaneet monessa suhteessa opiksi. Sen seurauksena myös yksin työskentely jää kantaverkkokeskuksessa käytännössä kokonaan pois, Pahkin sanoo. Kahden valvomon mallista luopuminen merkitsee myös sitä, että Helsingin ja Hämeenlinnan valvomot eivät enää jatkossa voi toimia toistensa varalla. Tämä on asia, johon meidän on täytynyt varautua. Varajärjestelyt ovat olennainen osa toiminnallisuutta, ja olemme nyt tehtyjen muutosten johdosta kehittäneet varavalvomojärjestelmää entisestään, Pahkin kertoo. Uusi toimintamalli käyttöön Noin parikymmentä fingridiläistä työllistävän kantaverkkokeskuksen toiminta perustuu kolmeen päätehtävään: voimajärjestelmän hallintaan, tasehallintaan sekä verkon hallintaan. Näistä karkeasti kaksi ensimmäistä ovat kuuluneet aiemmin Helsingin valvomon ja viimeinen Hämeenlinnan verkkokeskuksen vastuualueisiin. Uudessa mallissa sekä vastuunjakoja että työtehtäviä on mukautettu. Kantaverkkokeskuksen KANTAVERKKOKESKUKSEN PÄÄVASTUUT Voimajärjestelmän hallinta Verkon hallinta Tasehallinta 400, 220 & 110 kv verkon ja laitteiden valvonta Voimajärjestelmän hallinta normaali- ja häiriötilanteissa Käyttöhäiriö- ja vikatilanteiden selvitys ja käytön palautus Kytkentöjen suunnittelu ja johtaminen Tehotasapainon hallinta Reservien hallinta Häviösähkön hankinta FINGRID 3/ FINGRID 3/10 toimintamalli mahdollistaa työntekijöille aiempaa monipuolisemmat toimenkuvat. Saamme henkilöstöresurssit paremmin käyttöön, ja useimmille työntekijöille tämä merkitseekin uusia työtehtäviä, Jari Siltala kertoo. Suuri muutos entiseen on myös se, että keskuksessa verkon hallinnan parissa työskennellään 24 tunnin vuoroissa. Valvomon muut työntekijät jatkavat normaalin kolmivuorotyön tekemistä. Nyt käyttöön otettava vuorojärjestely vähentää työntekijöiden matkustamista, joten se helpottaa etenkin muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuvien kulkemista, Arto Pahkin tarkentaa. Päivisin keskuksessa on viikonpäivästä ja tilanteesta riippuen paikalla 3 5 työntekijää, öisin kaksi. Häiriötilanteita varten osa työntekijöistä on lisäksi hälytysvalmiudessa, eli tarpeen tullen täydentämässä valvomon henkilöstövahvuutta. He avustavat häiriö- tai poikkeustilanteissa esimerkiksi tiedottamisessa ja muissa tehtävissä. Sekä Siltala että Pahkin ovat silmin nähden tyytyväisiä nyt syntyvään kantaverkkokeskukseen. Keskus mahdollistaa sen, että voimme sähkömarkkinatilanteiden muuttuessa ja kapasiteetin kasvaessakin pitää huolen siitä, että käyttövarmuustaso pysyy nykyisellä hyvällä tasolla, Arto Pahkin summaa. Tammi-helmikuussa 2013 käyttöön otettava kantaverkkokeskus vastaa koko sähköverkon valvonnasta. Jari Siltala (vas.) ja Arto Pahkin tulevassa työpaikassaan. Turun muuntoasema 1900-luvun alkupuolella luvulla kaikilla muuntoasemilla oli kolmivuoropäivystys. Kuvassa Petäjäveden sähköasema luvulla muuntoasemilla siirryttiin päivävuoroon ja varallaoloon. Tammistoon perustettiin käyttökeskus. Tammiston keskusvalvomo uusitussa asussaan ja -80-luvuilla valvonta siirrettiin asteittain seitsemälle piirivalvomolle. Käyttökeskus siirtyi Vantaan Myyrmäkeen luvulla valvonta keskittyi neljään aluevalvomoon ja Helsinkiin perustettuun voimajärjestelmäkeskukseen. Kuvassa Myyrmäen keskusvalvomo vuonna Varavoimalaitos valmiina palvelukseen Keväällä 2013 käyttöön vihittävän Forssan varavoimalaitoksen käyttöönotto ja erityisesti lähivikakokeen järjestely oli haastava kokonaisuus, joka onnistuttiin viemään läpi joustavasti huolellisen etukäteissuunnittelun ansiosta. Lähivikakoe osoitti, että varavoimalaitos sietää sähköverkon jännitehäiriöitä ja toimii myös niiden aikana annetun dokumentaation mukaisesti. Teksti: Antti-Juhani Nikkilä ja Minna Laasonen Kuva: Manjamedia Voimalaitoksen käyttöönoton yhteydessä suoritetaan käyttöönottokokeita, joiden avulla todennetaan, että laitos on voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten (VJV) mukainen. Forssan varavoimalaitoksen käyttöönotto-ohjelma koostui lukuisista eri kokeista, jotka suoritettiin kesän ja syksyn 2012 aikana. Voimalaitoksen toiminta jännitehäiriössä todennetaan laitoksesta toimitetun dokumentaation ja verkossa suoritettavan lähivikakokeen avulla. Lähivikakokeella varmistetaan, että voimalaitos apujärjestelmineen ja prosesseineen toimii sähköverkon jännitehäiriössä niin, ettei se irtoa verkosta. Lähivikakoe vaatii huolellista suunnittelua, sillä tiheästi silmukoidussa kantaverkossa kokeesta aiheutuvan jännitehäiriön vaikutukset voivat heijastua laajalle alueelle. Aina koetta ei pystytä edes järjestämään verkon muille käyttäjille aiheutuvan haitan vuoksi. Lähivikakokeen vaatiman koekytkennän järjestäminen saattaa vaatia paljon sähköverkossa suoritettavia kytkentöjä, jotka edelleen vaikuttavat alueellisen sähköverkon ominaisuuksiin koekytkennän aikana. Koekytkennän tulee mahdollistaa testattavan voimalaitoksen kannalta riittävän syvä jännitekuoppa siten, että koe ei aiheuta haittaa sähköverkon käyttäjille tai ylikuormita sähköverkon komponentteja. Sähköverkon suojauksen tulee toimia myös koekytkennän aikana ja kokeessa verkkoon tehtävä vika tulee pystyä erottamaan muusta voimajärjestelmästä nopeasti ja luotettavasti. Suunnittelussa tulee huomioida kokeen kannalta oleelliset mittaukset, jotta verkon ja testattavan voimalaitoksen käyttäytymistä voidaan tutkia myös kokeen jälkeen. Koska siirtotilanne kantaverkossa vaihtelee vuorokauden ja vuodenajan mukaan, kokeen ajoitus suhteessa sähköverkon muihin kytkentöihin on suunniteltava huolella. Forssan varavoimalaitoksen toiminta jännitehäiriössä todennettiin onnistuneesti syyskuussa 2012 suoritetulla lähivikakokeella, jossa 110 kv siirtoverkon osaan tehtiin 100 millisekunnin kestoinen 3-vaiheinen oikosulku. Kokeen aikana varavoimalaitoksen molemmat yksiköt olivat verkossa yhteensä 240 megawatin teholla ja molemmille yksiköille oli asennettu erilliset mittalaitteet rekisteröimään laitoksen käyttäytymistä jännitehäiriön yhteydessä. Vika tehtiin koetta varten erotetulla 110 kilovoltin johtohaaralla noin 15 kilometrin päässä voimalaitoksesta ja lähimmistä tehomuuntajista. Verkon muille käyttäjille aiheutuvien vaikutusten minimoimiseksi varavoimalaitos ja vikapaikka oli siirretty sähköisesti mahdollisimman kauas muista verkonkäyttäjistä. Vaikutukset muihin käyttäjiin pystyttiin kytkentäjärjestelyillä rajaamaan tehokkaasti: kokeessa varavoimalaitoksen muuntajien 110 kilovoltin kiskossa jännite oli vian aikana noin 49 kilovolttia, kun taas muilla verkon käyttäjillä jännite oli matalimmillaankin noin 108 kilovolttia. Laitokselle toteutettu 100 millisekunnin kestoinen jännitekuoppa ei haastavuudeltaan täysin vastaa järjestelmäteknisissä vaatimuksissa asetettua 250 millisekunnin kestoista syvää jännitekuoppaa. Näin pitkän jännitekuopan toteuttaminen olisi kuitenkin aiheuttanut suurempia vaikutuksia sähköverkon muihin käyttäjiin sekä kuormittanut huomattavasti enemmän sekä sähköverkon että voimalaitoksen komponentteja. Forssan varavoimalaitos on jatkossa merkittävä osa Fingridin omaa nopeaa häiriöreserviä. Varavoimalaitos koostuu kahdesta kaasuturbiinista, joiden yhteisteho on 300 MW. Polttoaineena voimalaitos käyttää kevyttä polttoöljyä. Varavoimalaitoksen käynnistys voidaan tehdä suoraan Fingridin kantaverkkokeskuksesta, ja se saadaan täyteen tehoon alle 15 minuutissa. FINGRID 3/ FINGRID 3/11 Käytönvalvontajärjestelmä kerää tietoa sähköjärjestelmän tilasta, kulutuksesta ja tuotannosta. Tietoa hyödynnetään mm. suunniteltaessa verkon käyttöä sekä ennustettaessa kulutuksen ja tuotannon tasapainoa. Tiedonsaannin TURVAAJA Tieto voimajärjestelmästä valvomoihin kulkee käytönvalvontajärjestelmää pitkin. Tietojärjestelmäasiantuntija Seppo Lehto kollegoineen pitää huolen siitä, että järjestelmä toimii moitteettomasti. Teksti: Suvi Artti Kuvat: Seppo Lehdon albumi ja Valtteri Kantanen Seppo Lehto irrottautuu työkiireistä liikkumalla monipuolisesti. Sekä kesä- että talvilomat ovat kuluneet jo monena vuonna Alpeilla pyöräillen, patikoiden ja hiihtäen. tehtävämme on pitää sähköt päällä koko Suomessa, Seppo Lehto tiivistää Tärkein työnsä pohjimmaisen tarkoituksen. Hänen kohdallaan tämä tarkoittaa huolehtimista käytönvalvontajärjestelmän kitkattomasta toiminnasta. Viime kuukausien aikana Fingridin ithenkilöstöä on työllistänyt muiden töiden ohella yhtiön pääkonttorin muutto sekä verkkokeskuksen ja voimajärjestelmäkeskuksen yhdistyminen kantaverkkokeskukseksi. Muuton eteen on tehty paljon töitä jo tilojen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Kaikki on suunniteltu niin, ettei talon sähköjärjestelmiin tule missään vaiheessa katkosta. Itse en ole juurikaan osallistunut laite- ja valvomotilojen toteutukseen, vaan omalta osaltani suurin ponnistus tapahtuu muuttohetkellä, Seppo Lehto kertoo. Tietoturva yhä tärkeämpää Käytönvalvontajärjestelmä kerää tietoa sähköjärjestelmän tilasta, kulutuksesta ja tuotannosta. Tietoa hyödynnetään mm. suunniteltaessa verkon käyttöä sekä ennustettaessa kulutuksen ja tuotannon tasapainoa. Viime vuosien aikana järjestelmän keräämiä tietoja on alettu hyödyntää yhä useampaan tarkoitukseen. Samalla tietoturvan varmistaminen on noussut keskeiseen asemaan. Kun aloitin työt Fingridissä 15 vuotta sitten, tietoturvariskejä ei juuri ollut. Nykyään tietoturvan varmistaminen on merkittävä osa työtämme, Seppo Lehto havainnollistaa. Hän on työssään huomannut, että historiatiedot kiinnostavat yhä useampaa tahoa yhtiön sisällä. Kyselyjä tulee eri suunnista ja hyvähän se on, että järjestelmässä makaava informaatio saadaan käyttöön. Ongelmanratkaisua yhteistyössä Seppo Lehto kuvaa työtään ongelmien ratkaisemiseksi, jossa tarvitaan loogista päättelykykyä ja taitoa yhdistellä tiedon palasia oikeaan järjestykseen. Joku asia pitää toteuttaa tai vika korjata, ja tiettyjen faktojen perusteella pitää päätellä, miten asian voi hoitaa. Jos ei itse tiedä, tieto on aina saatavilla jostain; työkaverilta, netistä tai puhelinsoiton päästä. Toisin kuin monella kollegallaan, Seppo Lehdolla ei ole insinöörin tutkintoa, vaan hän on koulutukseltaan atk-merkonomi. Joskus harmittaa, kun en ymmärrä enempää sähkötekniikasta. Onneksi kaikkea ei tarvitse tietää itse, vaan aina löytyy joku, jolta kysyä. Kukaan ei panttaa tietoja itsellään, Lehto kiittelee it-osaston ja koko yrityksen ilmapiiriä, jonka ansiosta hän on viihtynyt Fingridissä jo 15 vuotta. Meillä on hyvä jengi ja hyvä henki, eikä yrityksessäkään ole mitään vikaa. Työssä riittää sopivasti haasteita, välillä melkein liikaakin. Tylsistymisen vaaraa ei ole, hän virnistää. Ryhmähenkeä pitää hyvin yllä myös jo perinteeksi muodostunut Fingridin itosaston ja valvomotyöntekijöiden jokakesäinen yleisurheilukilpailu, jossa käydään läpi naisten 7-ottelun lajit. Suurin osa osanottajista on tosin yleensä ollut miehiä, mutta on kisoissa nähty jokunen rohkea nainenkin. Yleisurheilukentän lisäksi Seppo Lehdon voi vapaa-ajalla löytää kuntosalilta, snookersalilta, vuoristovaellukselta tai ampumahiihtokatsomosta. Ampumahiihdon maailmancupin osakilpailuja kiertäessään hän on tutustunut niin kisoja kiertäviin erimaalaisiin faneihin kuin itse urheilijoihinkin. Kaisa Mäkäräisen maailmancupin voittoa juhlimme samassa porukassa sankarin kanssa. Melkein maajoukkuekalustoa ollaan, hän sanoo pilke silmäkulmassa. FINGRID 3/ FINGRID 3/12 Viankorjauspylväs pystytettiin päivässä Lokakuisessa suurvikaharjoituksessa Fingridin palvelutoimittajat pääsivät tosi toimiin kuvitteellisessa häiriötilanteessa. Teksti: Suvi Artti Kuvat: Valtteri Kantanen Voimakas myrsky on pyyhkäissyt Etelä- ja Keski-Suomen yli, ja uusi myrsky on tulossa. Sähkönjakelu on katkennut merkittävästä osasta Etelä- ja Keski-Suomea. Kantaverkkoon jännite on saatu palautettua, mutta alueen loppukäyttäjät ovat vielä pääosin vailla sähköä. GSM-verkko on kaatunut, joten puhelinliikenne ei toimi. Tämä oli lähtötilanne kolmipäiväisessä suurvikaharjoituksessa, jonka Fingrid järjesti Tuusulassa lokakuun alussa asiakas- ja yhteistyöyritystensä edustajille. Kantaverkon suurhäiriö on tilanne, jollaisesta ei ole käytännön kokemusta sitten 1970-luvun, jolloin jonkintasoinen suurhäiriö koettiin. Tuolloin verkko oli kuitenkin hyvin erilainen eikä kestänyt häiriötilanteita yhtä hyvin kuin nykyään. Rutiineja suurhäiriössä toimimisesta ei siis ole päässyt muodostumaan, joten vakavien häiriöiden varalta harjoitellaan säännöllisesti. Vuoden 2011 tapaninpäivän myrsky osoitti, että yhteiskunta on yhä riippuvaisempi sähköstä. Myrsky ei tuolloin aiheuttanut häiriöitä kantaverkossa, mutta alue- ja jakeluverkonhaltijoiden verkoissa sähkökatkot kestivät pahimmillaan useita vuorokausia. Tarpeeksi lähelle Kehä kolmosta tullut myrsky osoitti, että eri osapuolten yhteistyössä on parantamisen varaa, ja synnytti myös poliittista painetta valmiuden parantamiseen. Suurhäiriötilanne edellyttää kaikkien osapuolten yhteistyötä: alueellisten verkkoyhtiöiden, Fingridin, pelastusviranomaisten ja muiden viranomaisten, harjoituksessa puhunut Fingridin käyttötoiminnasta vastaava johtaja Reima Päivinen totesi. Pylväs pystyyn yhteistyöllä Viankorjauspylvään pystyttämistä on harjoiteltu aiemmin harjoituskentällä sekä vinssin avulla että helikopterinostona, mutta itse suurvikaharjoitus vietiin nyt ensimmäistä kertaa maastoon. Harjoitukseen osallistui väkeä kolmesta eri yhtiöstä: Fingridistä sekä sen tämänhetkisiltä kunnonhallinnan palvelutoimittajilta Eltel Networksista ja Empowerilta. Myös tositilanteessa eri yhtiöiden väki sekoittuisi, joten on tärkeää oppia toimimaan turvallisesti yhdessä, projektipäällikkö Kari Lindholm kiteytti harjoituksen tavoitteen. Asentajien tehtävänä oli rakentaa uusi pylväs kaatuneen tilalle. Ensin pystytys piti suunnitella yhteistyössä ottaen huomioon kaikki turvallisuusnäkökohdat, kuten tarpeen mukaan tehtävät maadoitukset. Alkutilanne vastasi vaihetta, jossa onnettomuuspaikalla olisi jo käynyt yksi työporukka tekemässä raivaustyöt, ja nyt olisi seuraavan porukan vuoro tulla pystyttämään pylvästä. Tilanteen kuvaus annettiin maanantaina, ja töihin asentajat pääsivät tiistaiaamuna. Pystytys sujui jopa nopeammin kuin harjoituksen järjestäjät olivat ennakoineet: yhden aikaan tiistai-iltapäivänä pylväs oli jo pystyssä ja asennus viimeistelyä vaille valmis. Kaikki on toiminut moitteettomasti, ja olemme edenneet suunnitelman mukaan, kertoi Eltel Networksin voimajohtoasentaja Raimo Janhunen, kun pylvään pystytys oli loppusuoralla. Eri yhtiöiden työntekijöiden yhteistyö oli sujunut hänen mukaansa erittäin hyvin. Kaikki ovat kokeneita linjamiehiä ja tehneet tällaista työtä paljon. Janhuselta itseltäänkään ei kokemusta puutu: työvuosia voimajohtoasentajana on kertynyt jo yli 40. Viankorjauspylväiden käytöstä sopimuksia Kun asentajat olivat pystytystöissä, muut harjoitukseen osallistujat pohtivat sisätiloissa ryhmätöinä mm. viankorjauspylvään kehittämistä ja työnjakoa suurhäiriötilanteessa. Fingridin järjestämään harjoitukseen ensimmäistä kertaa osallistunut sähkömestari Jukka Pentikäinen Turku Energia Sähköverkot Oy:stä piti harjoitusta hyödyllisenä. Poikkeusoloissa Fingridin ja alueellisten verkkoyhtiöiden pitää tehdä yhteistyötä, joten on hyvä, että sitä harjoitellaan. Teimme vuosi sitten Fingridin kanssa sopimuksen viankorjauspylväiden käytöstä. Harjoituksessa pääsi näkemään, miten toiminta käytännössä pelaa. Pylvään pystytys videoitiin, joten myös sisätiloissa ryhmätöitä tehneet saivat nähdä, miten maastoharjoitus eteni. Oli mielenkiintoista nähdä, miten pystyttäminen käytännössä sujuu, Pentikäinen kiitteli. Hyvä pointti oli myös FINGRID 3/ FINGRID 3/13 VIRVE-puhelimen ja satelliittipuhelimen esittely sekä käytön harjoittelu. Harjoitus kokonaisuudessaan pisti miettimään, olisiko oman yhtiön toimintatavoissa jotain kehitettävää. Fingridillä on sopimuksia viankorjauspylväiden käytöstä kaikkiaan kuuden alueellisen verkkoyhtiön kanssa. Viankorjauspylväiden varasto sijaitsee Heinolassa, ja lisäksi palvelutoimittajilla on tarvikevarastoja eri puolilla Suomea. Kalliita minuutteja Kantaverkon suurhäiriön kansantaloudelliset vaikutukset olisivat mittavat: koko Suomea koskevan sähkökatkon taloudellinen vaikutus yhteiskunnalle nousisi 100 miljoonaan euroon tunnissa. Tuusulan suurvikaharjoituksessa maastamme kuviteltiin olevan pimeänä yksi kymmenesosa, jolloin jokainen tunti maksaisi yhteiskunnalle 10 miljoonaa euroa ja minuutti euroa. Häiriötilanteessa tarvitaankin kylmiä hermoja sekä etukäteen tehtyä toimintasuunnitelmaa, johon on koottu myös tärkeät puhelinnumerot. Kari Lindholm antoi käytännön ohjeita tilanteessa toimimiseen. Heti alkuun kannattaa ottaa yhteys Fingridin alueelliseen voimajohtoasiantuntijaan sekä raivausasiantuntijoihin. Varsinkin pimeässä vikojen Viankorjauspylvään pystytys sujui suunnitelmien mukaan eikä puhelinverkon toimimattomuuskaan haitannut, kertoivat Eltelin Varkauden toimipisteessä työskentelevät sähköasentajat Raimo Janhunen (vas.) ja Ahti Rautsiala. löytäminen on vaikeaa ja vaatii paljon henkilöresursseja. Koko yhteistyöverkoston on oltava heti käytettävissä. Apuvoimia kannattaa käyttää mahdollisimman paljon myös tietojen hankinnassa, kuten vikaantuneen linjan perustietojen esiin kaivamisessa. Kokoontumispaikat pitää olla etukäteen sovittu siltä varalta, että puhelinliikenne ei toimi. Tällä palstalla esitellään ja selvitetään sähkönsiirron Tja siihen läheisesti liittyvien alojen terminologiaa. ERMIT TUTUIKSI Verkon taajuus Teksti: Minna Laasonen Taajuudella tarkoitetaan jonkin jaksollisen ilmiön tietyssä ajassa tapahtuvien toistumisten määrää. Taajuus voidaan laskea, kun tiedetään aikaväli ilmiöiden toistumisen välissä. Tätä aikaväliä kutsutaan jaksonajaksi T, ja taajuus f on jaksonajan käänteisluku f=1/t. Sähköverkossa taajuus liittyy vaihtosähköön kertoen, millaisella aikajaksolla virta ja jännite vaihtelevat. Jos sähköverkon taajuus on 50 hertsiä, jännitteen ja virran jaksonaika on 20 millisekuntia eli sekuntiin mahtuu 50 jaksoa. Suomi on osa pohjoismaista sähköjärjestelmää, jonka nimellistaajuus on 50,0 hertsiä. Tätä aluetta, jossa on sama taajuus koko ajan, kutsutaan myös synkronialueeksi. Sähköverkon taajuus kuvaa, miten hyvin verkossa oleva hetkellinen sähkön tuotanto ja sähkön kulutus ovat tasapainossa. Jos sähköä tuotetaan ja tuodaan järjestelmän ulkopuolelta täsmälleen yhtä paljon kuin mitä sitä kulutetaan ja viedään pois, taajuus on täsmälleen 50,0 hertsiä. Jos kulutus ja vienti yhteenlaskettuna kasvaa suuremmaksi kuin yhteenlaskettu tuotanto ja tuonti, taajuus laskee. Tai jos tuotannon ja tuonnin summa puolestaan on suurempi kuin kulutuksen ja viennin summa, taajuus nousee. Koska kulutus ja tuotanto vaihtelevat koko ajan, myös taajuus vaihtelee jatkuvasti. Taajuusmuutoksen suuruus riippuu kulutustehon tai tuotantotehon muutoksen suuruudesta. Taajuusmuutoksen suuruuteen vaikuttaa myös käyttötilanne ja se, kuinka paljon verkossa on sähköverkon kanssa samaan tahtiin pyöriviä generaattoreita ja moottoreita. Mitä enemmän verkkoon on kytkeytyneenä tätä pyörivää massaa, sitä pienemmäksi jonkin tietyn suuruisen tehomuutoksen vaikutus taajuuteen jää. Sähköjärjestelmässämme taajuus vaihtelee normaalitilanteessa välillä 49,9 50,1 hertsiä. Tarvitsemme reservejä kulutuksen ja tuotannon tasapainottamiseksi ja taajuuden säilyttämiseksi normaalina. Pohjoismaissa on nk. taajuusohjattu käyttöreservi, jonka tarkoitus on pitää taajuus normaalialueella normaalissa käyttötilanteessa. Yhteensä tätä käyttöreserviä on 600 megawattia, ja Suomen osuus tästä on noin 140 megawattia. Käyttöreservi on tuotantoa tai tuontia, joka muuttuu taajuuden mukaan. Koska taajuuden vaihtelu normaalitilanteessa on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana, vuonna 2013 otettaneen käyttöön myös uusi, hieman käyttöreserviä hitaammin aktivoituva reservilaji nimeltään automaattinen taajuudenhallintareservi. Tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi on käytössä myös pohjoismaiset säätösähkömarkkinat. Normaalin taajuusalueen ulkopuolelle voidaan joutua, jos sähköjärjestelmässä tapahtuu jokin suurempi äkillinen tehomuutos. Jos suuri voimalaitos vikaantuu ja irtoaa sähköverkosta, taajuus laskee alle normaalin taajuusalueen. Tällöin aktivoituu taajuusohjattua häiriöreserviä. Tätä reserviä on Pohjoismaissa yhteensä 200 megawattia vähemmän kuin mikä on suurin yksittäisen vian aiheuttama tehomuutos. Tällä hetkellä Ruotsin Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen generaattori 3 on teholtaan suurin eli megawattia. Silloin kun se on kytketty verkkoon ja tuottaa täyttä tehoa, pohjoismaisen taajuusohjatun häiriöreservin tarvittava kokonaismäärä on megawattia. Suurimmat yksittäisen vian seurauksena irtoavat kuormat eivät yleensä ole niin suuria, että ne aiheuttaisivat taajuuteen suurta muutosta. Tämän vuoksi on melko harvinaista, että taajuus nousisi normaalin taajuusalueen yläpuolelle vian seurauksena. Kuitenkin tasasähkökaapeleiden äkillinen vikaantuminen tilanteessa, jossa niitä pitkin viedään suuri teho pois pohjoismaisesta sähköjärjestelmästä, saattaa aiheuttaa taajuuden nousun yli 50,1 hertsin jaksonaika T Jännite vaihtelee sinimuotoisesti ja sen jaksonaika T on 20 millisekuntia, eli jännitteen taajuus on 50 hertsiä. FINGRID 3/ FINGRID 3/14 Verkkosäännöt tulevat mikä muuttuu käyttötoiminnassa? Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E on valmistellut jo jonkin aikaa käyttötoiminnan verkkosääntöjä. Tavoitteena on, että kaikki kolme käytön verkkosääntöä olisivat ENTSO-E:n osalta valmiita viimeistään vuoden 2013 puoliväliin mennessä. Teksti: Timo Kaukonen Käyttötoimintaa suoraan ohjaavista verkkosäännöistä työn alla ovat Käyttövarmuusvaatimusten verkkosäännöt (Operational Security Network Code), jotka määrittelevät yleiset periaatteet ja vastuut sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ylläpidolle ja siinä tarvittaville prosesseille. Säännöstöllä pyritään parantamaan erityisesti koordinaatiota ja yhteistyötä kantaverkkoyhtiöiden välillä rajat ylittävien siirtojen ja rajajohtojen suorituskyvyn ja pullonkaulojen hallinnassa. Käyttövarmuusvaatimusten verkkosäännöt asettavat ylätason vaatimukset koko käyttötoiminnalle. Säännöstön perustana on (N-1)-periaate, jolla varaudutaan kullakin hetkellä pahimpaan yksittäiseen vikaan. Viimeisimmän, julkaistun käyttövarmuusvaatimusten verkkosäännöstön pääaihealueet ovat Järjestelmän tilat (System States) Taajuuden hallinta (Frequency control management) Jännitteen säätö ja loissähkön hallinta (Voltage Control and reactive power management) Oikosulkuvirtojen hallinta (Shortcircuit current management) Siirtojen hallinta (Congestion and power flows management) Vikatapausten laskenta (Contingency Analysis and handling) Suojaus (Protection) Dynaamisen stabiiliuden hallinta (Dynamic Stability Assessment) Testaus ja valvonta (Operational testing, monitoring and investigation) Tiedonvaihto (Data exchange) Koulutus ja lisenssit (Operational training and certification) Puiteohje Framework Guideline ACER valmistelee Verkkosääntö Network Code ENTSO-E valmistelee lakitasoinen Työn alla ovat myös Käytön suunnittelun (Operational Planning and Scheduling) verkkosäännöt, joissa määritellään tarkemmin vaatimukset mm. yhteisille verkkomalleille, käyttövarmuustarkasteluille ja siirtokeskeytysten koordinoinnille käsittäen näiden suunnittelun ja aikataulutuksen. Kyseiset verkkosäännöt ovat marras- ja joulukuun 2012 ns. julkisessa konsultaatiossa, jonka aikana sidosryhmät voivat kommentoida niitä ENTSO-E:n internetsivujen kautta. Kolmas valmisteltavana oleva, käyttöön suoraan vaikuttava verkkosääntö on Taajuuden säätö ja reservit (Load Frequency Control and Reserves) -verkkosääntö, jossa määritellään yksityiskohtaisemmin taajuuden säädön hierarkkinen rakenne sekä taajuuden säädössä käytettävien eri reservilajien vaatimukset niin teknisesti kuin määrällisestikin. Verkkosäännössä velvoitetaan kantaverkkoyhtiöitä tarkempaan taajuuden laadun seurantaan sekä vaadittaviin toimenpiteisiin, jos taajuuden laatu ei ole tyydyttävällä tasolla. Taajuuden säätö ja reservit -koodissa määritetään myös käyttövarmuuden kannalta reunaehdot kantaverkkoyhtiöiden ja synkronialueiden väliselle reservien kaupalle ja jakamiselle. Entistä tiiviimpää tiedonvaihtoa EUROOPPALAISTEN SÄÄNTÖJEN VALMISTELUPROSESSI Suuntaviivat (Comitology) Guideline komissio valmistelee lakitasoinen Komitologiakomitea jäsenvaltiot jäsenenä hyväksyy verkkosäännöt ja suuntaviivat ACER on sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ENTSO-E on kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöorganisaatio Verkkosäännöt valmistellaan EU:n kolmannen sähkömarkkinalakipaketin mukaisesti Euroopan komission ja sähkömarkkinaviranomaisten yhteistyöjärjestön ACER:n asettamia linjauksia ja puiteohjeita noudattaen. Euroopan parlamentin hyväksynnän ja virallisen julkaisun jälkeen verkkosäännöt ovat kaikkia jäsenvaltioita sitovaa lainsäädäntöä. vaihdon parantamiseksi on jo tekeillä yhteinen tietojärjestelmä European Awareness System (EAS), jonka avulla häiriöistä ja muista poikkeustilanteista saadaan nopeasti tietoa muiden kantaverkkoyhtiöiden valvomoihin ja sitä kautta parempi kokonaiskuva koko sähköjärjestelmän käyttövarmuuden tilasta. Verkkosäännöt edellyttävät, että kantaverkkoyhtiöt luovat yhteisen eurooppalaisen verkkomallin (Common Grid Model, CGM), joka mahdollistaa mahdollisimman oikeat tulokset siirtokapasiteetti- ja käyttövarmuuslaskennassa eri tarkastelujaksoilla. Tämän toteuttaminen edellyttää tarvittavia tuotanto- ja kulutustietoja jakeluverkkoyhtiöiltä ja muilta merkittäviltä verkkoon liittyjiltä. Suomessa tiedonvaihto on jo nyt monilta osin hyvällä tasolla, joten verkkoon liittyjien kannalta muutokset näyttäisivät olevan enemmän täsmennyksiä kuin laajamittaisia uudistuksia. Koko Euroopassa uudet verkkosäännöt johtavat selvästi systemaattisempaan tiedonvaihtokäytäntöön ja parantavat Käyttötoiminnan verkkosääntöjen valmisteluaikataulu 1. ACER:n puiteohje Euroopan komission mandaatti ENTSO-E:lle Verkkosääntö Työvaihe Käytön suunnittelu Yleisesti verkkosäännöt edellyttävät entistä tarkempaa ja parempaa käytön suunnittelua ja reaaliaikaista valvontaa, joka tuo mukanaan tarpeen lisätä tiedonvaihtoa kantaverkkoyhtiöiden, jakeluverkkoyhtiöiden ja rajajohtojen käyttöön merkittävästi vaikuttavien osapuolten välillä. Kantaverkkoyhtiöiden välisen reaaliaikaisen tiedon- Käyttövarmuusvaatimukset Taajuudenhallinta ja reservit Merkkien selitykset: Työn aloitus Työpaja Brysselissä Työpaja Suomessa Valmisteluvaihe Julkinen konsultaatio Viimeistelyvaihe Valmisteluvaihe Julkinen konsultaatio Viimeistelyvaihe Valmisteluvaihe Julkinen konsultaatio Viimeistelyvaihe Luonnos julkaistu ENTSO-E:n hallituksen hyväksyttäväksi ACER:n vahvistettavaksi siten ennusteiden ja reaaliaikaisen valvonnan tarkkuutta tulevaisuudessa. Kantaverkkoyhtiöiltä verkkosäännöt edellyttävät entistä laajempaa koordinaatiota ja yhteistyötä pullonkaulojen havaitsemisessa ja niitä ehkäisevien toimenpiteiden hoidossa. Käyttövarmuusvaatimusten ytimen eli (N-1)-kriteerin tulee perustua entistä enemmän todennäköisyyksiä hyödyntävään ajatteluun: jos harvinaisemman vikatapauksen todennäköisyys kasvaa, sen vaikutukset pitää analysoida ja tarvittaessa ottaa huomioon. Vikatapausten vaikutusten vakavuus tulee myös arvioida ja ottaa huomioon analyysiä tehtäessä ja laskentatapauksia valittaessa. Dynaamisia ilmiöitä tulee tarkastella mahdollisimman lähellä reaaliaikaa, jos ne ovat rajoittavia tekijöitä, kuten meillä Pohjoismaissa usein ovat. Käyttöönottokokeille ja käytön aikaiselle laitteistojen testaukselle on tulossa yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt, ja kantaverkkoyhtiöiden käyttöhenkilöstön koulutus ja sertifiointi muuttuu muodollisemmaksi. Kaiken kaikkiaan yhteiset eurooppalaiset käyttötoimintaa sääntelevät verkkosäännöt yhdenmukaistavat käytäntöjä ja periaatteita ja sitä kautta parantavat kantaverkkoyhtiöiden, jakeluverkkoyhtiöiden ja verkkoon liittyjien yhteistoimintamahdollisuuksia. Tämä voi tarkoittaa aikataulutarkistuksia esimerkiksi siirtokeskeytysten suunnittelussa. Edellä esitettyjä täsmennyksiä lukuun ottamatta uudet verkkosäännöt eivät näyttäisi merkittävästi muuttavan Suomessa jo nykyisin vallitsevia hyviä käyttötoiminnan käytäntöjä. Verkkosääntöjen viimeisimmät luonnokset löytyvät ENTSO-E:n internetsivuilta osoitteesta: resources/network-codes. ENTSO-E ja Fingrid järjestävät verkkosääntöihin liittyviä työpajoja ja kuulemistilaisuuksia, joissa kaikki halukkaat voivat vaikuttaa tulevien verkkosääntöjen sisältöön. FINGRID 3/ FINGRID 3/15 Muuttoapuna kalasääskille Esteetön järvinäköala houkutteli kalasääskipariskunnan rakentamaan pesänsä voimajohtopylvääseen Savonlinnan kupeessa. Kun sääkset ensi keväänä palaavat talvehtimismatkaltaan, odottaa niitä uusi koti. Teksti: Ursula Aaltonen Kuvat: Pertti Koskimies ja Ahti Rautsiala / Eltel Networks Haapaveden rannalle korkean kuusen latvaan rakennettu tekopesä sijaitsee noin puolen kilometrin päässä sääksien vanhasta pesästä, jonka pariskunta jo toistamiseen viime keväänä rakensi voimajohtopylvään ylärakenteisiin. Koti voimajohtojen keskellä 43 metrin korkeudessa on kuitenkin turvallisuusriski sekä sähkönsiirrolle että linnuille itselleen, joten pesimäkauden päätyttyä ja lintujen jätettyä pesän se oli purettava. Pesäpaikka voimajohtopylväässä on ymmärrettävistä syistä ollut sääksille ihan ylivoimainen vastustaa avoin, korkea ja rauhallinen paikka, hyvien kalavesien äärellä. Pesäpaikalta linnuilla on ollut esteetön näkyvyys joka suuntaan, kymmenien kilometrien päähän, kertoo tekopesän rakentamisesta vastannut biologi ja lintututkija Pertti Koskimies. Maamme ainoana pelkästään kalaa syövänä petolintuna kalasääskellä on luontainen taipumus pesiä veden äärellä. Ihminen on kuitenkin omilla toimillaan kaventanut sääksen elintilaa, ja siksi lintu yhä useammin etsii rauhallisen pesäpaikan kauempana vesistöistä. Noin 90 prosenttia Etelä-Suomen kalasääskistä pesii ihmisen rakentamissa tekopesissä. Ilman niitä laji olisi hävinnyt täältä kokonaan, Koskimies sanoo. Järeät aseet käyttöön Jotta pesänpudotuspuuhilta ensi vuonna säästyttäisiin, on käyttöön otettu järeät aseet. Olemme asentaneet pesäpylvääseen ja kahteen läheiseen, lintujen kannalta houkuttelevaan voimajohtopylvääseen teräsvaijereista rakennetut pesintäesteet. Pylväiden ukkospukkien väliin asennettujen esteiden ansiosta pesärisut eivät yksinkertaisesti pysy paikoillaan. Silloin ei luonnollisesti pesänrakennuskaan onnistu, selventää alueen voimajohdoista vastaava Fingridin asiantuntija Jarmo Lahtoniemi. Jo entuudestaan pylväiden orsirakenteisiin oli asennettuna teräspiikkejä, joiden ensisijainen tehtävä on ollut estää lokkeja istumasta pylväiden päälle ja ulostamasta voimajohdon eristimiin. Lokkeja hyvin karkottaneiden piikkien ajateltiin estävän myös sääksien pesäpuuhat mutta toisin kävi. Sääkset ovat selvästi ihan eri kaliiberin lintuja kuin lokit, eiväthän nämä esteet haitanneet niitä ollenkaan. Päinvastoin, pitivät varmaan hyvänä, että pylväissä oli käteviä apupiikkejä, joiden varaan saivat paremmin pesärisut kasaan, Lahtoniemi naurahtaa. Kotipaikkauskollinen petolintu Kuten useimmat petolinnut, myös kalasääski on hyvin kotipaikkauskollinen. Hyvän paikan kerran löydettyään lintu palaa sille loppuikänsä poikasetkin palaavat usein pesimään korkeintaan sadan kahdensadan kilometrin päähän syntymäpesästään. Koiraat ovat tässä suhteessa hiukan uskollisempia kuin naaraat, Koskimies kertoo. Löytävätkö linnut uuteen pesäpaikkaansa, nähdään ensi keväänä, kun pääsääntöisesti Länsi-Afrikassa talvehtivat sääkset palaavat Saimaan rannoille pesimispuuhiin. Keskimääräisenä keväänä paluu ajoittuu huhtikuun 20. ja 25. päivän välille, Koskimies tietää. Kaikkiaan noin 100 tekopesää rakentanut lintuekspertti uskoo, että sääkset tällä kertaa ottavat uuden kodin omakseen. Vanhalta pesäpaikalta on suora näkyvyys tekopesälle, joka on todella hienolla näköalapaikalla sekin. Kun pesiminen pylväässä ei enää onnistu, on se varmasti niille paras tarjolla olevista vaihtoehdoista. Pidetään peukkuja! Tervetuloa tekopesään! Pertti Koskimies rakensi uuden kodin linnuille sadan tekopesän tuomalla kokemuksella. Pesä voimajohtopylväässä on turvallisuusriski sekä sähkönsiirrolle että linnuille itselleen. Teräsvaijereista rakennettujen pesintäesteiden toivotaan pitävän sääkset poissa pylväistä. MODERNIA YHTEISHUOLTAJUUTTA Pesimäkaudella kalasääskien työnjako on selkeä: naaras hautoo ja huolehtii poikasista, koiras kalastaa. Pesäpaikkojen harvennuttua sääksien saalistusmatkat ovat pidentyneet, ja parhaimmillaan lentokilometrejä saattaa päivän aikana kertyä useita satoja. Yhden kesän aikana kalasääskikoiras saalistaa perheensä pitimiksi noin kiloa kalaa. Elokuun korvilla pesän ensimmäisenä jättää naaras, pari viikkoa sen jälkeen kun poikaset ovat oppineet lentämään. Koiras jatkaa jälkikasvusta huolehtimista syyskuulle, jolloin sekin suuntaa kohti Länsi-Afrikkaa. Viimeisenä pesästä lähtevät poikaset osaavat perinnöllisen suunnistuskykynsä ansioista taittaa reilun kuukauden mittaisen muuttomatkan talvehtimisalueelle omin päin. Toisen kesänsä Afrikan lämmössä viettävät poikaset palaavat synnyinsijoilleen vasta kaksivuotiaina. Silloin sääksen onkin jo aika katsella itselleen omaa pesäpaikkaa ja puolisoa, jonka se valitsee eliniäksi. Toisin kuin esimerkiksi joutsenet, sääkset kuitenkin elävät parinsa kanssa vain pesimäajan, talvet ne viettävät erillään. Kalasääski voi elää saman kumppanin kanssa jopa 30 vuotta. FINGRID 3/ FINGRID 3/16 Huolellinen suunnittelu on käyttövarmuuden perusta Verkon kunnossapito- ja muutostyöt edellyttävät suunniteltuja siirtokeskeytyksiä, jolloin verkon osia otetaan tilapäisesti pois käytöstä. Kytkentöjen huolellisella ennakkosuunnittelulla varmistetaan kantaverkon mahdollisimman häiriötön ja taloudellinen käyttö, mistä hyötyvät sähkökaupan kaikki osapuolet. Teksti: Arto Pahkin Kuva: Valtteri Kantanen Kannatti nähdä vaivaa! Anttilan sähköasemalla Porvoossa tehdään parhaillaan mittavia laajennustöitä EstLink 2 -projektiin liittyen. Perinpohjaisen siirtokeskeytyssuunnittelun ansiosta asiakkaiden sähkönsaanti saatiin turvattua myös kriittisten vaiheiden aikana. Teksti: Suvi Artti Vuoden 2012 aikana eri puolilla Suomea on tehty kantaverkkoon liittyviä merkittäviä siirtokeskeytyksiä, joiden aikana käyttövarmuutta on pyritty turvaamaan poikkeuksellisilla kytkentäjärjestelyillä tai voimalaitosajoilla. Pääsääntöisesti käyttövarmuuden turvaamisessa on onnistuttu, mutta poikkeuksiakin on sattunut, kuten Pohjanmaan alueellinen häiriö elokuussa. Seinäjoen päämuuntajan täyshuollon aikana Kristiina Tuovila 220 kv voimajohdolla tapahtui häiriö, joka aiheutti yhdeksän minuuttia kestäneen sähkökatkon Vaasan seudulle. Vuodenvaihteen lähestyessä ensi vuoden toiminnansuunnittelu on kiivaimmillaan. Myös vuonna 2013 lähes joka puolella Suomea tehdään verkkoon kohdistuvia kunnossapito- ja investointitöitä, joiden vuoksi kantaverkon osia otetaan tilapäisesti pois käytöstä. Tämä asettaa haasteita sähkönsiirron turvaamiselle mahdollisimman hyvin myös alueellisesti. Kytkentätarpeet Fingridin tietoon tammikuun loppuun mennessä Kantaverkkosopimuksen mukaan kantaverkkoon kohdistuvat kytkentätarvetiedot tulee toimittaa Fingridille tammikuun loppuun mennessä. Tarkka aikataulu voi varmistua myöhemminkin tärkeintä on saada ajoissa tieto siitä, mihin kantaverkon osaan kytkentätarve kohdistuu. Siirtokeskeytyssuunnittelu tehdään yhteistyössä eri osapuolten kanssa siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti. Lisäksi käyttövarmuusselvityksillä varmistetaan riittävä kantaverkon käyttövarmuus. Fingridin oman verkon osalta kytkentätarpeiden keruu tapahtuu hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Kun asiakkailta saadaan kytkentätarpeet tammikuun loppuun mennessä, koko vuoden kattava kantaverkkoon kohdistuva kytkentätarvesuunnitelma valmistuu maaliskuun loppuun mennessä. Asiakaskohtainen suunnitelma on silloin saatavilla Fingridin alueiden käyttöasiantuntijoilta. Haastavimpien kantaverkon rakennushankkeiden yhteydessä Fingrid on järjestänyt alueellisia tapaamisia verkko- ja tuotantoyhtiöiden kanssa. Näitä tapaamisia järjestetään myös jatkossa. Siirtokeskeytyssuunnittelun kannalta kriittisin vaihe Anttilassa koettiin lokakuussa 2012, kun Tammisto Kymi 400 kv voimajohto vedettiin sisään muuntoasemalle. Tilanne oli poikkeuksellisen haasteellinen, sillä keskeytys koski niin monia osapuolia. 400 kv johdon lisäksi myös kaikki sen alla kulkevat 110 kv johdot piti saada kylmäksi, kertoo Fingridin erikoisasiantuntija Antti Puuska. Haastavuutta lisäsi se, että yksi osapuolista on Kilpilahden teollisuusalue, jossa katkokset sähkönsyötössä aiheuttaisivat sekä mittavia taloudellisia menetyksiä että turvallisuusriskejä. Viime hetken muutos pelasti Ensimmäinen ehdotus siitä, miten sisäänveto suoritetaan, tuli voimajohtotöiden urakoitsijalta jo vuonna Ehdotuksen mukaan Kilpilahti olisi jäänyt muutaman päivän ajaksi ainoastaan yhden, Porvoon ja Pernoonkosken välisen, yhteyden varaan. Tämä ehdotus oli suunnittelun pohjana ensimmäisissä palavereissa, jotka kävimme Kilpilahden edustajien kanssa alkuvuodesta ja kesällä 2012, Antti Puuska kertaa. Sitten kävi niin kuin hänen mukaansa siirtokeskeytyssuunnittelussa joskus käy: h-hetken lähestyessä osapuolet totesivat, että on löydettävä toisenlainen, käyttövarmempi ratkaisu. Olimme alusta asti tienneet, että yhden yhteyden varaan jääminen ei ole hyvä ratkaisu. Silloin niin sanottu (N-1)-kriteeri ei toteudu, eli jos ainoaan käytössä olevaan yhteyteen tulee ohimeneväkin häiriö, sähkönsyöttö katkeaa. Lopulta alkuperäinen suunnitelma todettiin liian riskialttiiksi viimeisessä palaverissa, vain viikkoa ennen töiden alkamista. Yhteistyössä voimajohtourakoitsijan kanssa löydettiin viime hetkellä vaihtoehtoinen ratkaisu: työ pystyttiin jakamaan kahteen vaiheeseen niin, että myös Porvoo Ruotsinkyläyhteys voitiin pitää käytössä Anttilan ja Kilpilahden välisten 110 kv johtojen ollessa kylmänä. Kun työt olivat lokakuun ensimmäisen päivän aamuna alkaneet, Antti Puuska sai ikimuistoisen puhelun. Pahkinin Arto verkkokeskuksesta soitti ja kertoi, että Porvoo Ahvenkoskijohdolla oli ollut häiriö puoli tuntia sen jälkeen, kun aamun kytkennät oli saatu päätökseen. Meinasin pudota penkiltä. Oli tosiaan kannattanut nähdä vaivaa ja tehdä siirtokeskeytyssuunnitelma uusiksi. Se oli pieni vaiva siihen nähden, mitä Kilpilahden todennäköinen pois putoaminen olisi aiheuttanut. Ohimenevän häiriön syy jäi toistaiseksi tuntemattomaksi. Aiheuttajaksi epäiltiin lintuparvea, jonka tarkastaja havaitsi oletetun vikapaikan viereiseltä pylväältä. Häiriöitä sattuu harvoin: Porvoo Ahvenkoski- ja Ahvenkoski Pernoonkoski-johdolla on ollut viiden vuoden aikana vain muutama ohimenevä häiriö. Keskeytyksetön sähkönsaanti tärkeää Siirtokeskeytyssuunnittelussa Kilpilahtea edustanut Neste Oilin käyttöpäällikkö Jyrki Havukainen kiittelee Fingridiä asiakkaiden pitämisestä ajan tasalla suunnitteluprosessin eri vaiheissa siitä lähtien, kun yhteydelle etsittiin linjausta vuonna Positiivista oli, että kun ensimmäinen suunnitelma todettiin kestämättömäksi, siihen reagoitiin nopeasti. Viime hetken muutokset olivat todella tärkeitä. Kilpilahden teollisuusalueella toimii kaikkiaan 10 teollisuusyritystä. Neste Oilin lisäksi alueella on muutakin prosessiteollisuutta, joka vaatii keskeytyksetöntä sähkönsaantia. Käyttövarmuus saatiin pidettyä mahdollisimman hyvänä koko ajan. Esimerkiksi työpäivän päätteeksi yhteys palautettiin pimeän ajaksi ja näin minimoitiin käyttökeskeytysriskit, Havukainen kertoo. Antti Puuska (oik.) esittelee Neste Oilin Jyrki Havukaiselle Anttilan sähköaseman laajennustöitä, joita tehdään EstLink 2 -tasasähköyhteyden liittämiseksi Suomen kantaverkkoon. FINGRID 3/ FINGRID 3/17 SÄHKÖ PYÖRITTÄÄ Treffeillä evirtasen kanssa Teksti: Kimmo Kyllönen Kuvat: Juhani Eskelinen Museotyön parhaita puolia ovat vaihtelevat työtehtävät. Minulle tarjoutui mahdollisuus tutustua yhteen melko tuoreeseen täyssähköautoon Nissanin Leafiin. Sähköllä toimiva auto ei itse asiassa ole uusi keksintö, vaan ensimmäiset autot 1800-luvulla olivat sähköisiä. Jopa Mummo Ankka ajelee vuoden 1916 Detroit Electric -sähköautolla. Leaf on ensimmäinen perheauton kokoinen ja lähes normaalin perheauton hintainen sähköauto. Auton ulkonäkö ei juuri eroa katuliikenteessä vilisevistä japanilaisista automalleista, eikä Leafia tunnistaisi sähköiseksi ilman mainosteippauksia. Auton sisältä löytyvät tutut ohjauslaitteet. Edes kytkimen puute ja pieni kolmen asennon vaihdekeppi eivät tuota erityistä hämmennystä automaattivaihteisiin tottuneelle. Kun Leaf starttaa on-off-virtanapista, henkiin herää kuitenkin aivan eri vuosikymmenen auto, kuin mihin olen tottunut. Tietokonenäytölle ratin taakse ja keskikonsoliin avautuvat näytöt kertovat varaustilasta, jäljellä olevasta ajomatkasta ja monesta muusta yksityiskohdasta, joita ei mitenkään ehtisi parin tunnin ajolenkillä edes selvittää. Autossa ei ole yhtään analogista mittaria, mikä toisaalta sopiikin täyssähköisen uuden ajan auton mielikuvaan. Ajoneuvon varustelu on moderni ja kattava: peruutuskamerat, navigointisoftat ja muut perusherkut löytyvät. Rahalla saa siis muutakin kuin sähkömoottorin ja valtavan akuston. Tällä palstalla testataan sähkömoottorilla toimivia laitteita. Kimmo Kyllönen Sähkömuseo Elektrasta koeajoi Nissan Leaf -sähköauton. Auton startatessa varausta ilmoittava mittari kertoo akun olevan täynnä ja ajomatkaa jäljellä arviolta 150 kilometriä. Parkkihallista auto liukuu kevyesti ulos täydellä 280 Nm:n väännöllä. Äänettömyys ei häiritse, vaan tuntuu jopa miellyttävältä. Kaupunkiajossa Leaf on helppo ja ketterä. Lähdöt valoista sujuvat vahvan väännön ansiosta kevyellä kaasulla, eikä muiden jalkoihin jäämisestä ole pelkoa. On myös mukava tietää, että auto ei pysähdyksissä ollessaan kuluta eikä savuta. Kaupunki täyteen tällaisia, ja ilmanlaatu paranisi missä tahansa. Maantielle päästäessä meno jatkuu vaivattomasti aivan edellä ajavan järeän Audin vauhdissa. Kiihtyvyys on siis riittävä ja tuntuma likipitäen sama kuin omalla dieselillä ajaessa. Nopeassa kiihdytyksessä jäljellä oleva ajomatka vajoaa lähes silmissä. 150 kilometriä on muuttunut 120:ksi, ja kohta jo alle sadaksi. Leaf poimii kuitenkin hyvin talteen jarrutukseen kuluvaa energiaa, ja mittari kipuaa kevyellä pintakaasulla ajaessa taas ylös. Hieman häiritsevä tekijä on ohjauksen ylikorostuva tehostus. Autoa voi käytännössä pyöritellä pikkusormella ympäriinsä, eikä ohjauksessa ole minkäänlaista tuntumaa alustaan. Tämä on kaupunkiajossa kivakin asia, mutta kovemmissa nopeuksissa saattaisin kaivata jonkinlaista tuntumaa maanpintaan. Metsäteillä auto luultavasti tuntuisi vievän kyydissä olevaa kuskia. Ajettu matka koostui Helsingin sisäisestä liikenteestä ja kehäteiden 100 km/h -alueista. Suurin ongelma oli toimintasäde ajomatkan tuplaaminen 300 kilometriin riittäisi jo matkantekoon hieman pidemmällekin. Akkuteknologia on tällä hetkellä varmaan suurin pullonkaula sähköautojen kehityksessä. Auton lataaminen on hyvin helppoa: johto seinään kotona tai huoltoaseman latauslaitteeseen, ja homma hoituu itsestään. Kaiken lisäksi auto on helppo hallita ja miellyttävä ajaa, joten jos tunnottoman herkkä ohjaus ei haittaa, Leaf voisi paremmalla akkukestolla olla erittäin kiinnostava ajoneuvo. Tällaisenaankin se sopisi mainiosti perheen kakkosautoksi tai lyhyiden, pääosin taajamassa tapahtuvien työmatkojen ajoon. Vertailun vuoksi tein pienen laskelman: oma 1,6-litrainen dieselini kuluttaa oikein tiukalla pihistelyllä 3,6 l / 100 km, normaaliajossa noin 4,5 l / 100 km. Sähköauto evirtanen suoriutuu samalta matkalta noin 2,5 euron sähkökuluilla, joten nykyisillä dieselin hinnoilla Skoda Octaviani on käyttökuluiltaan 2 2,5 kertaa kalliimpi. Vuositasolla tämä tarkoittaisi km:n ajolla noin euron säästöä. Autojen hankintahintojen ero kuroutuisi nykytasolla umpeen noin 8 10 vuodessa. Sähköauto siis ei olisi taloudellisesta näkökulmasta kannattava hankinta. Toki jos huoltokulut ja autoverotus tulevat vastaan, hintaero tasoittuisi jo aikaisemmin. Suurhäiriöön varautuminen pinnalla voimatalouspoolissa Voimahuollon eli energian tuotannon, siirron ja jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua johtaa voimatalouspooli, joka on perustettu Fingridin ja Huoltovarmuuskeskuksen välisellä sopimuksella. Viime aikoina poolityössä on korostunut yhteiskunnan kriittisten toimintojen varmentaminen pitkien sähkökatkosten aikana. Öljy- ja voimatalouspooli ovat nimenneet yhteisen työryhmän selvittämään, miten huoltoasemien varautumista kanta- ja jakeluverkon pitkiin sähkökatkoihin voisi parantaa. Tavoitteena on, että laajan sähköhäiriön aikana määrätyt huoltoasemat turvaisivat sähkökatkosalueen korjausyksiköiden kaluston tankkauksen ja mahdollisesti myös muonituspalvelut. Polttoainetta pyrittäisiin jakelemaan näiltä asemilta kaikille asiakkaille. Voimatalous- ja vesihuoltopoolit ovat aloittaneet vesihuoltolaitosten sähkönsaannin varmistamiseen tähtäävän hankkeen kartoittamalla tilannetta vuoden 2012 aikana. Voimatalouspoolin aluetoimikuntien kokouksien yhteydessä järjestetään viisi yhteistyökokousta, joihin on kutsuttu alueen vesihuoltolaitosten ja verkkoyhtiöiden edustajia. Vesihuoltopooli laatii tämän jälkeen ohjeistuksen ja esimerkkejä vesihuoltolaitosten sähkönsaannin varmistamisen parhaista käytännöistä. VERKKOVISA Kilpailu Fingrid-lehden lukijoille Vastaa kysymyksiin ja faksaa vastauksesi (numeroon ) tai lähetä se postitse mennessä. Osoite: Fingrid Oyj, PL 530, HELSINKI. Merkitse kuoreen tunnus Verkkovisa. Voit osallistua Verkkovisaan myös netissä. Linkki löytyy verkkosivustomme etusivulta. Palkinnoiksi arvomme 5 kappaletta yllätyslahjoja. Kysymysten vastaukset löytyvät tämän lehden jutuista. 1. Uusissa voimalaitosten järjestelmäteknisissä vaatimuksissa voimalaitosten maksimituotantotehoksi on määritetty MW MW MW 2. Fingridin viankorjauspylväiden varasto sijaitsee Lappeenrannassa Kouvolassa Heinolassa 3. Uusi kantaverkkokeskus aloittaa toimintansa täysimittaisesti joulukuun alussa helmikuun alussa huhtikuun alussa 4. Fingridin uuden pääkonttorin viereinen juna-asema on Käpylä Oulunkylä Tapanila 5. ENTSO-E:n valmistelemista verkkosäännöistä on marras-joulukuussa 2012 julkisessa konsultointivaiheessa kokonaisuus, joka koskee käyttövarmuusvaatimuksia käytön suunnittelua taajuudenhallintaa ja reservejä 6. Kalasääsken poikasten syntymän jälkeen pesän jättää ensimmäisenä koiras naaras poikaset 7. Kantaverkkosopimuksen mukaan kantaverkkoon kohdistuvat kytkentätarvetiedot tulee toimittaa Fingridille tammikuun loppuun mennessä helmikuun loppuun mennessä maaliskuun loppuun mennessä Edellisen (2/2012) Verkkovisan palkinnot ovat lähteneet seuraaville oikein vastanneille: Esa Hagman, Helsinki; Harri Hakala, Helsinki; Kari-Juhani Kangasniemi, Hyvinkää; Mika Matikainen, Mikkeli; Arto Saari, Helsinki. FINGRID 3/ evirtanen on Energiateollisuus ry:n henkilöstöauto, jonka liikkeitä voi seurata Facebookissa osoitteessa FINGRID 3/18 Kiikarissa Loppusyksy on rauhoittumisen aikaa, mutta samalla uuden odotusta. Syksyn hiljaisuutta Marraskuu on jo pitkällä ja talolla on hiljaista. Vain seinustoilla olevat hiekkakasat kertovat asukkaista, jotka nukkuvat talon alle kaivetussa pesässä. Istahdan nurkalle. Juuri tässä näin pari kuukautta sitten mäyrän autioksi jääneen talon nykyisen isännän. Se ilmestyi illan hämyssä kummulle, seisoi siinä jalat tanassa ja nuuhki orastavan syksyn tuoksuja. Se perääntyi takaisin luolaansa, tuli uudelleen ulos hiekkalastin kanssa ja paineli sitten polkuaan metsän pimentoon. Talossa ja läheisessä metsäpesässä asustelee kokonainen mäyräklaani. Parhaimmillaan liikkeellä on ollut kymmenkunta viirunaamaa: suuri uros, pari aikuista naarasta, edelliskesäisiä pentuja sekä pahnanpohjimmaisina viime kesän pennut. Vilinää on riittänyt iltaisin, ja metsässä olevalle luolalle johtavat polut ovat koviksi poljettuja. Työnnyn sisään raolleen juuttuneesta ovesta. Tuvassa on pöytä ja pari tuolia, lattialla muutama räsymatto ja epämääräistä roinaa. Kaikki on pölyn peitossa, ja hiekan, jota mäyrät ovat tuoneet mukanaan lattian alta. Kesällä varsinkin pennut liikuskelivat sisällä talossa, mutta nyt ne ovat talvilevolla pesässään sen alla. Ne nukkuvat syvää unta, sydän lyö harvakseltaan ja hengitys on hidasta. Ne ovat säätäneet elämänliekin minimiin, säästävät energiaa voidakseen uinua aina kevääseen asti. Ehkäpä niiden makuukammari on juuri jalkojeni alla. Ehkä ne ovat vain metrin parin päässä minusta. Ajatus on hauska ja jään istumaan tuolille. Näen sieluni silmin koko klaanin makaavan kylki kyljessä sammalilla ja heinillä pehmustetulla petillään. Voin kuvitella vähäiset äänet ja vaimean tuhinan, jotka kertovat porukan olevan elossa ja hengittävän rauhalliseen tahtiinsa. Ajatus on niin vangitseva, että haluaisin ryömiä talon alle katsomaan. Tyydyn kuitenkin kävelemään toiselle pesälle, joka on kivenheiton päässä pähkinäpensaiden ja suurten kilpikaarnapetäjien alla. Sen suulle on unohtunut kasa kuivaneita sananjalkoja. Tännekin on pedattu talvipeti, osa klaanista nukkunee luolassa maan alla. Metsä pesän ympärillä on kuin rauhoittavasta maalauksesta. Syksyn tuulet ovat riipineet ruskalehdet puista ja yöllä heinikon kuuraan puraisseen pakkasen jäljet ovat sulaneet. Värit ovat hillittyjä, lähinnä havunvihreää ja murrettuja ruskean sävyjä. Kauempana puiden välistä pilkottaa punainen talo. Monet inhoavat marraskuuta, kuoleman kuukautta. Minä pidän siitä, pidän ajatuksesta, että kaikki kuolee syntyäkseen uudestaan. Loppusyksy on rauhoittumisen aikaa, mutta samalla uuden odotusta. Harmaat päivät soljuvat hiljakseen, pimeys tulee yhä aikaisemmin, kunnes kaksi hämärää tuntuu miltei koskettavan toisiaan, vain lyhyt päivänpilkahdus välissään. Sitten tulee ensilumi, joka muuttaa kaiken kerta heitolla. Se valaisee ja koristelee maiseman, peittää syksyn jäljet, aloittaa uuden jakson suuressa kierrossa. Marraskuu on minulle hiljentymisen ja tilinteon aikaa. Mietin mennyttä vuotta ja pohdin tulevaa. Teen suunnitelmia, joista valtaosa unohtuu tai hautautuu uusien alle, mutta aina joku ajatus jatkaa elämäänsä ja kirkastuu teoiksi. Loppusyksyn hiljaiset päivät ovat omiaan tällaiseen pohdiskeluun. Ympärillä on rauhallista eikä luonnossa tapahdu juuri mitään. Mikään ei mene sivu suun, vaikka istuisi päivän paikoillaan harmaata maisemaa tuijotellen. Loppusyksyn alakulo viehättää minua. Muuttolinnut ovat menneet, hyönteiset kadonneet piiloihinsa. Kasvit ovat lakastuneet, sieniaikakin alkaa olla takana. Kesän kypsyttämä sato on korjattu, mutta uuteen valmistautuminen on jo käynnissä. Valkohäntäkauriit viettävät häitään ja mäyränaaraiden kohdussa kelluu hedelmöittynyt munasolu. Talvella, kesken unien se kiinnittyy kohdunseinämään, jatkaa kehitystään ja pian herättyään naaras synnyttää uutta elämää. Lehtemme kolumnisti Heikki Willamo on karjalohjalainen valokuvaaja, kirjailija ja toimittaja. Hän on julkaissut useita luontokirjoja niin lapsille kuin aikuisille; viimeisimpiä teoksia ovat Pyhät kuvat kalliossa (yhdessä Timo Miettisen kanssa, Otava 2007), Huuhkajavuorella (yhdessä Leo Vuorisen kanssa, Maahenki 2008), Viimeiset vieraat elämää autiotaloissa (yhdessä Kai Fagerströmin ja Risto Rasan kanssa, Maahenki 2010) ja Vuosi metsässä (Maahenki 2012). Heikki Willamon erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat eteläsuomalainen metsäluonto, pohjoinen kalliotaide ja eläimiin liittyvät myytit. FINGRID 3/ FINGRID 3/19 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta Tänä vuonna lahjoitamme joulutervehdyksiin varaamamme summan Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan tukemiseen alkaen FINGRID OYJ Läkkisepäntie 21, PL 530, Helsinki Puhelin Faksi Helsinki PL Helsinki Puhelin Faksi Hämeenlinna Valvomotie Hämeenlinna Puhelin Faksi Oulu Lentokatu Oulunsalo Puhelin Faksi Petäjävesi Sähkötie Petäjävesi Puhelin Faksi Varkaus Wredenkatu Varkaus Puhelin Faksi Näytä lisää
Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.2009 2 Kantaverkkoyhtiölle tulevia haasteita tuulivoimalaitoksen liityntä tehotasapainon Lisätiedot Käyttörintamalta paljon uutta
Käyttörintamalta paljon uutta Johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 24.11.2011 Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 Kylmän talven kulutushuippu 18.2.2011 Kulutushuippu 18.2.2011 klo 9 10 Suomen Lisätiedot Siirtokapasiteetin määrittäminen
1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden Lisätiedot Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä
1 Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Mitä on säätösähkö? Vuorokauden sisäiset kulutuksen muutokset Vastuu: Markkinatoimijat Lisätiedot Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus
Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Energia- ja ilmastostrategian linjaukset ovat samansuuntaisia Fingridin näkemysten kanssa Nykyisenkaltaisesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä luovutaan Lisätiedot Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj
Katsaus käyttötoimintaan Käyttötoimikunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Käyttötilanne ja häiriöt 2. Tehon riittävyys 3. Järjestelmäreservit 4. Kansainvälinen käyttöyhteistyö 5. Eurooppalaiset Lisätiedot Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj
1 Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään case 2000 MW Jussi Matilainen Verkkopäivä 9.9.2008 2 Esityksen sisältö Tuulivoima maailmalla ja Suomessa Käsitteitä Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus Lisätiedot Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012
Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Uudenlainen siirtotilanne Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi Lisätiedot Talvikauden tehotilanne. Hiilitieto ry:n seminaari Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj
Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Tehoreservijärjestelmän kehittäminen 2017 alkavalle kaudelle Energiaviraston keskustelutilaisuus 20.4.2016 Antti Paananen Tehoreservijärjestelmän Lisätiedot Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj
Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj 2 Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Mittava investointiohjelma ja joustot Onnistumisen avaintekijät Lisätiedot Ajankohtaista. Käyttötoimikunta Reima Päivinen
Ajankohtaista Käyttötoimikunta 20.3.2013 Reima Päivinen Vuosi 2013 alkanut vauhdikkaasti Uusi toimitila Kantaverkkokeskus toiminnassa koko laajuudessaan Asiakastoiminnan kehittäminen aloitettu Satoja tuulivoimahankkeita Lisätiedot Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen
Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon Jonne Jäppinen Reservihankinta muutoksessa- FRR-M Tulvakautena niukkuutta vesivoiman reserveissä - toukokuussa 2014 koeluontoisesti Lisätiedot Suurhäiriö on aina mahdollinen kuinka siihen voidaan varautua? Käyttövarmuuspäivä 26.11.2009 Suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid Oyj
Suurhäiriö on aina mahdollinen kuinka siihen voidaan varautua? Käyttövarmuuspäivä 26.11.2009 Suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid Oyj 2 Suurhäiriöön varautuminen Häiriöt maailmalla Häiriöt Suomessa Lisätiedot Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma
1 Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma Kapasiteettiseminaari/Diana-auditorio 14.2.2008 2 TEHOTASE 2007/2008 Kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa Kuluvan talven suurin tuntiteho: 13 Lisätiedot Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016
Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 09.00-09.10 Verkkotoimikunnan säännöt ja sääntöihin sitoutuminen / Kari Kuusela + kaikki 09.10-09.40 Fingrid ajankohtaiset / Kari Kuusela 09.40-10.00 Asiakastoiminnan Lisätiedot Tuulivoimaliittyjät ja VJV Antti Kuusela
Tuulivoimaliittyjät ja VJV2013 10.12.2014 Antti Kuusela Tuulivoimaliittyjät ja VJV2013 VJV:n tarkoitus Keskeiset uudistukset (VJV2013) Todentamisprosessi Kokemukset uusista VJV-vaatimuksista Haastavimmat Lisätiedot KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2015
Muistio 1 (5) KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2015 Aika Keskiviikko 24.6.2015 klo 9.30-11.30 Paikka Kokoustila Havis, Eteläranta 16, Helsinki Läsnä Hannu Halminen Boliden Harjavalta Oy Mikael Heikkilä Fortum Lisätiedot Arto Pahkin Käyttötoimikunta Käyttötoiminnan tietojenvaihto asiakkaan ja Fingridin välillä
Arto Pahkin Käyttötoimikunta 21.6.2016 Käyttötoiminnan tietojenvaihto asiakkaan ja Fingridin välillä Esityksen sisältö 1. Kantaverkkosopimus ja kantaverkkopalveluehdot 2. Siirtokeskeytykset 3. Järjestelmien Lisätiedot Kohti eurooppalaista verkkoa
1 Kohti eurooppalaista verkkoa Pertti Kuronen Verkkopalvelu 2 Tulevaisuus: eurooppalaiset järjestelmävastaavat ovat yhdistämässä voimiaan ENTSO-E Markkina Käyttö Käyttö Järjestelmän kehittäminen Eurooppalainen Lisätiedot TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille
TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille Roadmap 2025 -työpaja, 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto E Sähköverkot Sähkömarkkinalaki 2013 Toimitusvarmuustavoitteet Lisätiedot Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen
1 Katse tulevaisuuteen Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Euroopan sähkömarkkinoiden kehittäminen on osa EU:n energiapoliittisia tavoitteita Energy has climbed Lisätiedot käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä
Kantaverkkoyhtiöstä energiapolitiikan käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Luotettava Lisätiedot Reserviasiat. Käyttötoimikunta 26.11.2008. Jarno Sederlund
1 Reserviasiat Käyttötoimikunta 26.11.2008 Jarno Sederlund 2 Tehoreservilain mukainen huippuvoimakapasiteetti Vuonna 2006 tuli voimaan sähkön toimitusvarmuutta turvaava laki Fingridin tehtävänä on järjestelmän Lisätiedot Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre
Tehoreservin määrän määritys Ville Väre Esityksen sisältö Yleistä tehoasioihin liittyen Tehoreservin taustaa Erityisiä huomioita 2017 alkavalle kaudelle Kysymyksiä keskusteltavaksi tehoreserviin liittyen Lisätiedot Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki
Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin Lisätiedot Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka
Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2. Lisätiedot Suomen tehotasapaino, onko tuotantoennusteissa tilastoharhaa?
Suomen tehotasapaino, onko tuotantoennusteissa tilastoharhaa? FG:n markkinatoimikunta 7.2.2013 Kymppivoima Hankinta Oy, Mika Laakkonen Suomen kulutus- ja tuotantoennusteet Olemme havainneet, että eri osapuolilla Lisätiedot Ajankohtaista Fingridistä
1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima Lisätiedot Valot päällä valtakunnassa
Valot päällä valtakunnassa Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien suoma laisten arkipäivää. Suomi toimii sähköllä. Fingrid on yritys, joka vastaa kantaverkon eli sähkön siirtojärjestelmän toimivuudesta. Lisätiedot Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus
Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto Lisätiedot Käyttötoimikunta Jari Siltala. 24 h toimintavalmius häiriötilanteissa
Käyttötoimikunta 23.11.2016 Jari Siltala 24 h toimintavalmius häiriötilanteissa Network Code for Emergency and Restoration koodin tavoitteet Määritellä yhteiset vaatimukset ja tavoitteet Emergency-, Blackout- Lisätiedot Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset. Viranomaisen puheenvuoro
Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset Viranomaisen puheenvuoro Energiamarkkinavirasto Mikko Heikkilä 31.10.2012 Keskustelutilaisuus voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista Finlandia-talo Lisätiedot Tuulivoima tilannekatsaus kantaverkon näkökulmasta. Verkkotoimikunta 3.12.2012 Parviainen
Tuulivoima tilannekatsaus kantaverkon näkökulmasta Verkkotoimikunta 3.12.2012 Parviainen Tuulivoima Suomessa Elokuussa 2012 Suomessa oli toiminnassa 145 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti oli 234 Lisätiedot Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa
Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään Lisätiedot Sähköjärjestelmä antaa raamit voimalaitoksen koolle
Sähköjärjestelmä antaa raamit voimalaitoksen koolle Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Johtava asiantuntija Liisa Haarla, Fingrid Oy Adjunct professor, Aalto-yliopisto Sisältö 1. Tehon ja taajuuden tasapaino Lisätiedot Kohti puhdasta kotimaista energiaa
Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Lisätiedot Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro
Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Sanna Uski-Joutsenvuo Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Tuulivoiman fyysinen verkkoon liityntä Laajamittainen tuulivoima Suomessa Lisätiedot Huippuvoiman säännöstö ja määräytymisperusteet. Markkinatoimikunta Jarno Sederlund
1 Huippuvoiman säännöstö ja määräytymisperusteet Markkinatoimikunta 22.10.2008 Jarno Sederlund 2 Sisältö 1. Taustaa nykyisten periaatteiden voimassaolo käyttökokemukset Nordelin yhteiset periaatteet 2. Lisätiedot VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan ja verkonhaltijan näkökulmasta Antti Kuusela
VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan ja verkonhaltijan näkökulmasta 31.10.2012 Antti Kuusela VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan Lisätiedot Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014
Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen Lisätiedot Kemijoki Oy esittäytyy
Kemijoki Oy esittäytyy Ismo Heikkilä Fingridin verkkotoimikunta 25.2.2016 1 Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja 20 voimalaitosta, kolmannes Suomen vesisähköstä Tuotanto 5 333 GWh (2015) Kokonaisteho Lisätiedot Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin
1 Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin Erkki Stam Markkinakehitys, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Säätösähkömarkkinan rooli Järjestelmän taajuuden ja Lisätiedot Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme
Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö Lisätiedot Katsaus käyttövarmuuden hallintaan. Neuvottelukunta 16.5.2013 Reima Päivinen Fingrid Oyj
Katsaus käyttövarmuuden hallintaan Neuvottelukunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Siirtotilanne, häiriöt ja siirtokeskeytykset 2. Siirtokeskeytysprosessin kehittäminen 3. Järjestelmäreservit Lisätiedot Siirtokeskeytysprosessin kehittäminen. KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2013 Arto Pahkin
Siirtokeskeytysprosessin kehittäminen KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2013 Arto Pahkin 17.9.2013 Tavoitteena Toimintamallit siirtokeskeytystarpeiden hallinnassa yhdenmukaistetaan (investoinnit, kunnonhallinta, Lisätiedot Käyttötoimikunta Antti-Juhani Nikkilä Loistehon merkitys kantaverkon jännitteiden hallinnassa
Käyttötoimikunta Loistehon merkitys kantaverkon jännitteiden hallinnassa Sisältö Kantaverkon kompensoinnin ja jännitteensäädön periaatteet Fingridin uudet loissähköperiaatteet Miten lisääntynyt loisteho Lisätiedot Perustelut Fingridin yleisissä liittymisehdoissa (YLE2013) asetetulle 1650 MW tehorajalle
Muistio 1 (11) Perustelut Fingridin yleisissä liittymisehdoissa (YLE2013) asetetulle 1650 MW tehorajalle Yhteenveto Voimalaitosyksikön irtoaminen sähköverkosta ei saa johtaa liialliseen taajuuden laskuun Lisätiedot Reima Päivinen Neuvottelukunta Katsaus käyttötoimintaan
Reima Päivinen Neuvottelukunta 8.6.2016 Katsaus käyttötoimintaan Esityksen sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Käyttötilanne ja häiriöt 3. Tehon riittävyys 4. Järjestelmäreservit 5. Voimajärjestelmän inertia Lisätiedot Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016
Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on Lisätiedot Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus
Markkinatoimikunnan kokous 4.10.2016 Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaiskatsaus Pohjoismaisten TSO:iden Challenges -raportti Pohjoismaisten TSO:iden Challenges raportti markkinoiden haasteista julkaistiin Lisätiedot Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj
Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle, Lisätiedot Kotimaista säätövoimaa vedestä
Kotimaista säätövoimaa vedestä 2013 Suomen sähkön tuotanto energialähteittäin 2012 (67,7 TWh) Vesivoima on merkittävin uusiutuva energialähde Vesivoima hoitaa myös suurimman osan tuotannon ja kulutuksen Lisätiedot Kodin tuntu tulee läheltä
Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä Lisätiedot Fingrid Oyj, Mikko Heikkilä, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys
Fingrid Oyj,, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys Sisältö 1. Tehoreservin aktivointihinnan asettaminen 2. Tehoreservimaksun kohdistaminen 3. Tehoreservin valmiudennostomenettely 4. Kulutusjousto Lisätiedot Ajankohtaista. Käyttötoimikunta Reima Päivinen
Ajankohtaista Käyttötoimikunta 17.6.2013 Reima Päivinen Tärkeimmät ajankohtaiset tapahtumat Sähkömarkkinalain käsittely jatkuu eduskunnassa Fenno-Skan 1 siirtokapasiteettia rajoitettu 400 MW tasolle varotoimenpiteenä, Lisätiedot Teollisuussummit Risto Lindroos. Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle
Teollisuussummit 5.10.2016 Risto Lindroos Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle Voimajärjestelmä lähenee rajojaan - Talven 2015/2016 huippukulutus 7.1.2016 klo 17-18 Kulutus 15 105 Lisätiedot Verkkosuunnittelusta toteutukseen katsaus Itämeren alueen siirtoyhteyksiin. Jussi Jyrinsalo, johtaja Sähkömarkkinapäivä
Verkkosuunnittelusta toteutukseen katsaus Itämeren alueen siirtoyhteyksiin Jussi Jyrinsalo, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Esitys Itämeren alueen haasteet verkkosuunnittelulle Itämeren alueen markkinalähtöinen Lisätiedot Siirtojen hallinta 2015
Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2015 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta Lisätiedot Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011,
Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, 6.9.2011 2 Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Liittymismaksu 3 Miksi liittymismaksu? Tavoite Lisätiedot HANHIKOSKI. Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi TAUSTAA
HANHIKOSKI Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi 16.10.2013 1 TAUSTAA Hanhikosken saneerauksen esiselvitys, raportti 9.8.2010 esitelty Kunnanhallitukselle 9.8.2010 Kunnanvaltuustolle Lisätiedot Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen
Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita. Lisätiedot Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä
Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi Lisätiedot Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli
Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus Lisätiedot Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus
Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Esitelmä Käyttövarmuuspäivässä 2.12.2010 TEM/energiaosasto Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteista Sähkönhankinnan tulee perustua ensisijaisesti omaan kapasiteettiin Lisätiedot Katsaus reserveihin. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg
Katsaus reserveihin Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Anders Lundberg 2 Esityksen sisältö Reserviterminologia Taajuusohjattujen reservien hankinta vuodelle 2013 Uuden reservilajin implementointi Pohjoismaissa Lisätiedot Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön
Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien vaikutus ihmisen mahdollisuuksiin selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry / Lisätiedot Tilaisuuden ohjelma
Tilaisuuden ohjelma 8.1.2014 12.30 Kahvi 13.00 Tilaisuuden avaus - Jussi Jyrinsalo, johtaja 13.05 VJV2013 uudet vaatimukset astuivat voimaan - Antti Kuusela, voimalaitosasiantuntija 14.00 Liityntäehtojen Lisätiedot Fingrid Oyj, Mikko Heikkilä, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys
Fingrid Oyj,, 21.6.2016 Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys Fingridin keskustelupaperi sähkömarkkinoista Keskustelupaperin tavoitteena on: lisätä tietoisuutta sähkömarkkinoiden haasteista Fingridin Lisätiedot Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle Lisätiedot Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014
Muut uusiutuvat energianlähteet Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Uusiutuvien energianlähteiden jakautuminen Suomessa 2011 Aurinkoenergia; 0,02 % Tuulivoima; 0,4 % Vesivoima; 11 % Metsäteollisuuden Lisätiedot Liittymismaksu. Esitys 5_2011
Liittymismaksu Esitys 5_2011 2 Miksi liittymismaksu? Tavoite ohjata uudet liitynnät sekä käyttövarmuuden että siirtokapasiteetin kannalta tarkoituksenmukaisesti kantaverkon ja jakeluverkon välillä Tavoitteena Lisätiedot Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!
Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta Lisätiedot Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi
Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Lisätiedot MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,
MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala Lisätiedot Tuulivoima ja sähköverkko
1 Tuulivoima ja sähköverkko Kari Mäki Sähköenergiatekniikan laitos 2 Sisältö Sähköverkon rakenne Tuulivoima sähköverkon näkökulmasta Siirtoverkko Jakeluverkko Pienjänniteverkko Sähköverkon näkökulma yleisemmin Lisätiedot Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä
Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa Lisätiedot Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari
ähköautot ja muut uudet reservit 26.5.2015 uomen Automaatioseuran seminaari isällys arkkinat ja niillä kaupattavat tuotteet yntymässä oleva älyverkko ähköautojen osallistuminen eri markkinoille Latauksen Lisätiedot Tuukka Huikari Loissähköperiaatteet 2016
Loissähköperiaatteet 2016 Taustaa: Loistehon syöttö 110 kv:n verkosta 400 kv:n verkkoon Loistehon anto kasvanut noin reaktorin verran vuodessa ~70 Mvar 2 Loistehoikkunan määrittäminen Loistehoikkuna määritellään Lisätiedot Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla
Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus Lisätiedot Suomen sähköjärjestelmän tehopulatilanteiden hallinta - ohje sidosryhmille
1 (5) Suomen sähköjärjestelmän tehopulatilanteiden hallinta - ohje sidosryhmille 1 Yleistä 2 Periaatteet 3 Vastuut tehopulatilanteissa 4 Tiedottaminen tehopuolatilanteissa 5 Toimenpiteet ja valmiustilan Lisätiedot Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus
Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta Lisätiedot Kantaverkkoon liittymisen periaatteet. Jarno Sederlund ja Petri Parviainen
1 Kantaverkkoon liittymisen periaatteet Jarno Sederlund ja Petri Parviainen 2 Kantaverkkoon liittymisen periaatteet Sisällys 1. Kantaverkko mikä se on? 2. Liittyminen kantaverkkoon 3. Liityntähanke 4. Lisätiedot Suunnitteluprosessin uudistaminen
Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat Lisätiedot METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013
METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu, Lisätiedot Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020
Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa Lisätiedot Itämeren alueen verkkosuunnitelma. Verkkotoimikunta 2.12.2015 Maarit Uusitalo
Itämeren alueen verkkosuunnitelma Verkkotoimikunta 2.12.2015 Maarit Uusitalo Itämeren alueen verkkosuunnitelma on osa Euroopan laajuista kymmenvuotista verkkosuunnitelmaa (TYNDP) -Miksi tehdään -Miten Lisätiedot Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa
Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Tietoisku Strategisen tutkimuksen neuvoston Rakkaudesta tieteeseen tilaisuudessa, Helsinki/Musiikkitalo EL-TRAN & WINLAND 14.2.2017 Profs. Pami Aalto & Lisätiedot Kantaverkkotariffi Strategiset valinnat Verkkotoimikunta
Kantaverkkotariffi 2016 Strategiset valinnat Verkkotoimikunta 31.3.2014 2 Kantaverkkotariffi 2016 - aikataulutus Hankkeen käynnistys Energiavirasto Keskustelu tariffirakenteesta sekä loistehon ja loistehoreservin Lisätiedot Torstai Mikkeli
Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla Lisätiedot Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua
Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma Lisätiedot Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala
Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi: Lisätiedot Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät
Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue, Lisätiedot Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017
Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut Lisätiedot Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn
Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitus uudistuu Kokonaan ympäristöluvista pois Varsinaisen ympäristöluvan sujuvoittaminen Lisätiedot Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015. Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö
Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015 Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö Siirrot ja kapasiteetit Pohjois-Ruotsiin 2015 (1.1-10.11.2015) 1 400,00 Råbacken- Stornorrfors Lisätiedot Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma