Source: http://docplayer.fr/12814350-Les-reglementations-thermiques-dans-les-existants-jacques-faucher-dreal-limousin.html
Timestamp: 2019-01-20 09:33:07+00:00
Document Index: 245407149

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 39', 'art. 40', 'art. 41', 'art. 42', 'art. 45']

Les réglementations thermiques dans les existants. Jacques Faucher - DREAL Limousin - PDF
Download "Les réglementations thermiques dans les existants. Jacques Faucher - DREAL Limousin"
1 Les réglementations thermiques dans les existants Jacques Faucher - DREAL Limousin 1
2 RÉGLEMENTER SENSIBILISER INCITER RT existants : les grands principes À quel moment de la vie d un bâtiment? À l occasion de travaux de rénovation, de remplacement ou d installation dans un bâtiment existant Objectifs généraux Améliorer la performance énergétique du bâtiment Limiter l utilisation de la climatisation et maintenir le niveau de confort d été Ne pas dégrader le bâti 2
3 RÉGLEMENTER SENSIBILISER INCITER RT existants : 2 volets Surface hors oeuvre nette (SHON) > 1000 m² Coût des travaux de rénovation thermique > 25% du coût de la construction* > 1948 RT "globale" er 1 le is u p e D avril 2008 SHON < 1000 m² Coût des travaux de rénovation thermique < 25% du coût de la construction* < 1948 Réglementation thermique "élément par élément" er 1 le is u p De 07 novembre 20 *Soit : 1428,70 HT/m² en résidentiel et 1 220,20 HT/m² en non résidentiel pour l année
4 RÉGLEMENTER SENSIBILISER INCITER RT existants : une nouveauté pour 2013 À venir, à compter du 1er janvier 2013 (date dépôt demande PC) L'attestation de réhabilitation thermique (décret du 13 avril 2012) pour : les bâtiments existants faisant l'objet de travaux de réhabilitation et soumis à autorisation de construire : les bâtiment de surface > 1000m² et dont le cout des travaux rénovation thermique > 25% du coût de la construction (RT globale) les bâtiments couverts par RT "éléments par éléments" si PC 4
5 Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants LES 8 POINTS DE LA RT "ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT" Isolation parois opaques Isolation parois vitrées Chauffage Eau chaude sanitaire Refroidissement Ventilation mécanique Éclairage non résidentiel Énergies renouvelables exemples... DREAL LIMOUSIN Présentation simplifiée de la RT Quelques dans les existants
6 champ d application principes exigences ISOLATION DES PAROIS OPAQUES principes art. 3 L association paroi existante / isolant doit présenter une résistance thermique minimale La résistance thermique R La résistance thermique utile figure sur l emballage des produits marqués CE ou certifiés Certifications possibles :
7 champ d application principes exigences ISOLATION DES PAROIS OPAQUES exigences et solutions possibles zones H1 et H2 Plancher de combles perdus R = 4,5 m²k/w Laine minérale ou cellulose soufflée 18 cm Rampant < 60 R = 4,0 m²k/w Laine minérale ou chanvre déroulée 16 cm Plancher bas sur extérieur ou parking collectif R = 2,3 m²k/w Dalle béton 20 cm + fibrastyrène 10 cm ou flocage 11 cm Toit terrasse R = 2,5 m²k/w Dalle béton 20 cm + PUR25 6 cm ou LDR38 9 cm Mur sur local non chauffé R = 2,0 m²k/w Parpaings 20 cm + laine minérale / mouton 6 cm Mur extérieur R = 2,3 m²k/w Bloc béton 20 cm + PSE38 8 cm Plancher bas sur vide sanitaire R = 2,0 m²k/w Dalle béton 20 cm + laine de roche 8 cm ou flocage DREAL LIMOUSIN Présentation simplifiée de la RT dans les existants cellulose 10 cm
8 champ d application principes exigences CHAUFFAGE chauffage et refroidissement Bien distinguer 3 niveaux d intervention possibles Génération Chaudières à gaz ou fioul Pompes à chaleur Distribution Les réseaux, la «tuyauterie» Émission Radiateurs à eau Chauffage électrique Planchers, murs *Crédits schéma : d après H. BAREAU / ADEME
9 champ d application principes exigences ÉCLAIRAGE NON RÉSIDENTIEL champ d application et exigences art. 39 Pour les bâtiments non résidentiels lors de reprise de l installation d éclairage sur plus de 100 m² de locaux art. 40 Exigences 2 approches possibles Utilisation de produits performants Calcul de l efficacité globale de l installation Exigences complémentaires sur les dispositifs de commande, dont : Les points éclairés situés à moins de 4 m d'une baie et pour une puissance totale supérieure à 200 W doivent être commandés séparément des autres points d'éclairage
10 champ d application principes exigences ÉNERGIES RENOUVELABLES : bois exigences Rendement minimal art. 41 Chaudières à bois : rendement de classe 1 selon la norme NF EN art. 42, 43 et 44 Poêles : rendement de 65% (niveau du label Flamme verte) Foyer fermé ou poêle à bois (60% jusqu'au 30 juin 2009) Poêle à granulé de puissance inférieure à 50 kw Poêle à accumulation lente de chaleur art. 45 Ces dispositions s appliquent aux bâtiments achevés depuis plus de 15 ans
11 LA RT "GLOBALE" CHAMP D APPLICATION Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 m², lorsqu ils font l objet de travaux de rénovation importants Bâtiments respectant simultanément les trois conditions suivantes : Surface hors œuvre nette (SHON) supérieure ou égale à 1000 m² Coût des travaux de rénovation thermique supérieur à 25% du coût de la construction Date d achèvement de la construction du bâtiment postérieure au 1er janvier 1948 Travaux de réhabilitation thermique portant sur l enveloppe, les installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage 11
12 LA RT "GLOBALE" principes similaires à ceux de la RT 2005 Consommation d énergie primaire Cep du bâtiment inférieure ou égale à la consommation de référence (méthode de calcul Th-CE ex) Consommation maximale Pour les bâtiments résidentiels : consommation conventionnelle d énergie pour les usages conventionnels pour le chauffage, le refroidissement et la production d'ecs inférieure ou égale à un coefficient maximal Cepmax Pour les bâtiments non résidentiels : Cep après travaux inférieure de 30% à Cep avant travaux Confort d été Tic Caractéristiques thermiques minimales Respect de toutes les caractéristiques minimales réglementaires Limite au principe de compensation 12
13 LA RT "EXISTANTS" ET L'INNOVATION Pour en savoir plus Merci de votre attention Jacques FAUCHER DREAL Limousin service construction habitat et logement durables unité qualité de la construction et économie du BTP 13
Deuxième partie LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS «ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT»
Deuxième partie LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS «ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT» Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments
RTEX La La réglementation pour les bâtiments existants 48
La RTEX La réglementation pour les bâtiments existants 48 Les grands principes p À quel moment de la vie d un bâtiment? À l occasion de travaux de rénovation, de remplacement ou d installation ti dans
Contexte, enjeux et cadre réglementaire
Intervenants: DREAL Haute-Normandie Direction Régionale de l'environnement de l'aménagement et du Logement ADEME Haute-Normandie Agence De l'environnement et de la Maîtrise de l'energie 07 novembre 2011
Bâtiments existants. 1 - Définitions et principes. Réglementation. RT «globale» et «élément par élément» pour le bâtiment existant
te c que hni Règlementation Thermique (RT) Fiche 1 - Définitions et principes Depuis 2007, la Réglementation Thermique touche aussi le parc immobilier existant. Elle concerne 31,5 millions de logements
Fédération Française du Bâtiment RÉNOVATION DES BÂTIMENTS EXISTANTS. L essentiel de la réglementation thermique ENVIRONNEMENT & CONSTRUCTION DURABLE
Fédération Française du Bâtiment RÉNOVATION DES BÂTIMENTS EXISTANTS L essentiel de la réglementation thermique ENVIRONNEMENT & CONSTRUCTION DURABLE Introduction p. 3 Cas général : RT existant par élément
LES ÉCONOMIES D ÉNERGIE DANS LE BÂTIMENT LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE EN MOUVEMENT La réglementation thermique pour les bâtiments existants Version longue Première partie CONTEXTE ET POLITIQUES PUBLIQUES
Attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux. atteste que
Attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux Je soussigné(e) :... représentant(e) de la société..., située à :... Numéro :... Voie:... Lieu-dit :... Localité