Source: http://docplayer.es/13893483-Manual-de-practicas-practica-1-experimento-2-montaje-electrico-de-baja-tension.html
Timestamp: 2018-05-21 17:35:11
Document Index: 199929102

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 15']

Manual de prácticas Práctica 1, experimento 2: Montaje eléctrico de baja tensión - PDF
Download "Manual de prácticas Práctica 1, experimento 2: Montaje eléctrico de baja tensión"
Josefa Márquez Belmonte
1 Electrotecnia y Electrónica (34519) Grado de Ingeniería Química Manual de prácticas Práctica 1, experimento 2: Montaje eléctrico de baja tensión Francisco Andrés Candelas Herías Colaboración de Alberto Seva Follana Grupo de Innovación Educativa en Automática 2011 GITE IEA - 1 -
2 Práctica 1-2. Montaje eléctrico de baja tensión 1. Objetivos Conocer los aspectos fundamentales del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Saber interpretar esquemas eléctricos y conocer como es una instalación de baja tensión. Familiarizarse con la conexión de elementos eléctricos. Montar y comprobar una instalación sencilla. 2. Conceptos básicos 2.1. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.E.B.T.), definido en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre de 2002) es el marco legal que regula las instalaciones domésticas y comerciales monofásicas habituales en España. Esta normativa se ha actualizado con posteriores modificaciones, como por ejemplo el Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo de 2010 por el que se modifican diversas normas de seguridad industrial para adecuarlas a las leyes de libre acceso a las actividades de servicios. Así mismo, el R.E.B.T. también se complementa con las llamadas Instrucciones Técnicas Complementarias que definen aspectos más concretos. Todos estos documentos están disponibles en la página del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, cuya referencia se indica en el apartado de Referencias de este manual. A continuación se muestra los aspectos más resaltables del R.E.B.T. Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de: a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes. b) Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios. c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones. Artículo 2. Campo de aplicación. 1. El presente Reglamento se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales: a) Corriente alterna: igual o inferior a voltios. b) Corriente continua: igual o inferior a voltios. Artículo 4. Clasificación de las tensiones. Frecuencia de las redes. 2. Las tensiones nominales usualmente utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán: - 2 -
3 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores. 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores. 4. La frecuencia empleada en la red será de 50 Hz. Artículo 15. Acometidas e instalaciones de enlace. 1. Se denomina acometida la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente. La acometida será responsabilidad de la empresa suministradora, que asumirá la inspección y verificación final. 2. Son instalaciones de enlace las que unen la caja general de protección, o cajas generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Se componen de: caja general de protección, línea general de alimentación, elementos para la ubicación de contadores, derivación individual, caja para interruptor de control de potencia y dispositivos generales de mando y protección. Las cajas generales de protección alojan elementos de protección de las líneas generales de alimentación y señalan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. Línea general de alimentación es la parte de la instalación que enlaza una caja general de protección con las derivaciones individuales que alimenta. La derivación individual de un abonado parte de la línea general de alimentación y comprende los aparatos de medida, mando y protección. Artículo 16. Instalaciones interiores o receptoras. 1. Las instalaciones interiores o receptoras son las que, alimentadas por una red de distribución o por una fuente de energía propia, tienen como finalidad principal la utilización de la energía eléctrica. Instrucciones Técnicas Complementarias Las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITCs) sin un conjunto de documentos adicionales al R.E.B.T. que establecen normas sobre aspectos concretos como por ejemplo terminología, aspectos de puesta en servicio, redes de distribución, redes subterráneas, alumbrado exterior, instalaciones de enlace, instalaciones de interior, instalaciones en locales públicos, etc. La lista de ITCs es bastante amplia. Especialmente interesantes en el ámbito aquí estudiado son estas ITCs: ITC-BT-01. Terminología ITC-BT-03. Instaladores autorizados ITC-BT-12. Instalaciones de enlace: esquemas Dentro de la ITC-BT.03, se establecen las condiciones y requisitos necesarios para que una empresa o instalador se pueda habilitar como empresa certifica en instalación en el ámbito del R.E.B.T. Como ejemplo, se muestra a continuación el punto donde se definen los requisitos para un instalador: 4. Instalador en Baja Tensión. El instalador en baja tensión deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de baja tensión habilitada y deberá cumplir y poder acreditar ante la Administración competente cuando ésta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control, una de las siguientes situaciones: - 3 -
4 a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el 842/2002, de 2 de agosto, y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias. b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el 842/2002, de 2 de agosto, y de sus ITCs. c) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado Simbolos y esquemas de circuitos Los símbolos eléctricos, que se utilizan para representar los distintos elementos de una instalación eléctrica en esquemas y planos, deben dibujarse conforme a estándares, para que los esquemas puedan ser fácilmente interpretados por otros profesionales. La norma 60617, definida internacionalmente como IEC-60617, a nivel europeo como EN-60617, y en España como UNE-EN-60617, define los símbolos generales a utilizar para especificar detalles concretos o para complementar otros símbolos de la norma, de forma que se identifique con precisión la función de cada elemento de un esquema. Esta norma define un gran número de símbolos para esquemas eléctricos, electrónicos y de automatización. La siguiente tabla muestra los símbolos de elementos muy utilizados en electricidad. Elemento Símbolo EN Otros símbolos comunes Pulsador Interruptor Conmutador Conmutador de dos circuitos Cruzamiento Enchufe sin toma de tierra - 4 -
5 Elemento Símbolo EN Otros símbolos comunes Enchufe con toma de tierra Base de enchufe Base con toma de tierra Bombilla Timbre Para obtener una lista más completa de los símbolos se pude consultar la web Simbología Eléctrica indicada en el apartado de Referencias Acometida e instalaciones de enlace En la sección 2.1 se describe como el artículo 15 del R.E.B.T. define los conceptos de acometida e instalaciones de enlace. La acometida es la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja general de protección, y es responsabilidad de la empresa suministradora. Las instalaciones de enlace son las que unen la caja general de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras de los usuarios. Todos estos aspectos se describen mejor en la ITC--12, dedicada a los esquemas de las instalaciones de enlace. La figura siguiente muestra un ejemplo de acometida común para varios usuarios, tal y como se muestra en la ITC-BT-12. En este ejemplo, la acometida está en la parte inferior del esquema, mientras que en la superior están los elementos que forman parte de la vivienda de cada usuario (11, 12 y 13). 1. Red de distribución. 8. Derivación Individual 2. Acometida 9.Fusible de seguridad 3. Caja general de protección 10. Contador 4. Línea general de alimentación 11. Caja para interruptor de control de potencia 5. Interruptor general de maniobra 12. Dispositivos generales de mando y protección 6. Caja de derivación 13. Instalación interior 7. Emplazamiento de contadores 8. Derivación Individual - 5 -
6 Imagen procedente de Instalaciones Eléctricas en viviendas de Antonio Bueno 2.4. El cableado La instalación eléctrica interna empieza en los bornes de salida del interruptor de control de potencia (ICP). Si se dispone de una instalación para un circuito monofásico, habrá disponibles dos líneas: la línea de fase y la de neutro. En cambio, si la instalación es para un circuito trifásico, se dispondrá de cuatro líneas: tres de fase y una de tierra. Además, en ambos casos, deberá estar disponible una línea de tierra. Fase. Es la línea activa que proporciona la energía eléctrica. Esto es, si una persona lo toca, y no viste un calzado con suela aislante, se puede electrocutar. En instalaciones de circuitos bifásicos se debe asegurar que los interruptores cortan siempre la línea de fase. Neutro. Es la línea de retorno de la energía eléctrica. Idealmente, tiene una diferencia de potencial cero con la tierra, por lo que si una persona lo toca, no debería sufrir electrocución. Sin embargo, en la práctica puede tener una diferencia de potencial con la tierra, dependiendo de la instalación, por lo que se puede considerar también un cable activo. Esa diferencia real suele deberse a que el circuito bifásico se obtiene de una red de distribución trifásica que no está perfectamente equilibrada. Por eso, en algunos casos de riesgo, como es el de los equipos calentadores de agua, se requiere que los interruptores corten la línea de neutro además de la de fase. Tierra. Es un cable de seguridad que se conecta físicamente a la tierra. No debe transportar corriente, salvo en situaciones de emergencia, por lo que no es activo. Su misión es derivar a tierra, por un camino de baja resistencia, desviaciones de corriente no deseadas desde las líneas a activas. Hoy en día, con la reglamentación española, es obligatoria incluso para el alumbrado. Es - 6 -
7 más, en instalaciones relacionadas con conducciones de agua, como el baño de una vivienda, los elementos metálicos de equipos y las tuberías deben ir necesariamente conectados a tierra. El R.E.B.T. define los colores que se deben utilizar para los cables de las distintas líneas, tal y como se resume en la siguiente tabla: Color Bifásico Trifásico Marrón Fase (L1) Fase 1 (L1) Negro Fase (L1) Fase 2 (L2) Gris Fase (L1) Fase 3 (L3) Azul Neutro (N) Neutro (N) Amarillo-verde Tierra (T) Tierra (T) En instalaciones bifásicas, se suele usar cableado de color marrón para la línea principal de fase, mientras que el negro o el gris se utilizan para otras conexiones auxiliares que controlan la line de fase. Para determinar qué línea de una instalación es la de fase, se suele utilizar un destornillador buscapolos como el mostrado en la siguiente figura. Este destornillador tiene internamente una bombilla de neón con una resistencia, en serie entre la punta del destornillador y un contacto de la tapa superior. La bombilla de neón es una lámpara de gas que se enciende cuando en sus bornes hay una diferencia de potencial de unos 100V, pero sin que por ella pase prácticamente corriente. De este modo, el busca-polos se enciende cuando se usa sobre la línea de fase, porque el neón se enciende gracias al circuito que se establece a través de la persona hacia la tierra (o el suelo), pero sin suponer un peligro porque la corriente es muy pequeña. En las siguientes imágenes, se observa como el busca-polos se enciende cuando se inserta en la conexión izquierda de la toma de red
8 La sección mínima que debe tener un cable también está normalizada. Esta sección depende de la intensidad máxima que se prevé para su circuito, y que debe estar limitada por el interruptor magnetotérmico del circuito correspondiente: Sección Corriente Potencia para mínima (mm 2 ) máxima (A) 230V (W) Aplicación 1, Circuito de alumbrado o automatización 2, Circuito de tomas de corriente de uso general (bases de toma de 10A) Circuito de equipos de consumo medio (bases de 16A, lavadora, lavavajillas ) Circuitos de equipos de gran consumo (bases de 25A, cocina, horno, climatizador ) Para las conexiones de los cables, en las ITCs para instalaciones de interiores se especifica que ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Estos bornes o regletas deberán estar en el interior de cajas de empalme y/o de derivación, o en canaletas. La siguiente figura muestra algunos ejemplos de regletas de conexión mediante tornillos, para cables de diferentes secciones. La normativa también especifica que los cables deben ir protegidos en tubos, bien rígidos o flexibles, o en canaletas. Con los tubos rígidos y las canaletas se requiere el uso de piezas de codos y cruces, pero son más robustos. El número de cables que se puede colocar en un tubo depende de su sección y del diámetro del tubo y también está normalizado en el R.E.B.T, según las siguientes tablas. Sección del cable (mm 2 ) Tubos en superficie Diámetro del tubo (mm) 1, , Número de cables:
9 Tubos empotrados Sección del cable (mm 2 ) Diámetro del tubo (mm) 1, , Número de cables: Para evitar que los tubos interfieran con otras instalaciones, en su instalación se requiere mantener unas distancias mínimas de 50cm para los tubos horizontales con respecto a techo y suelo, y de 20cm para los tubos verticales con respecto a los bordes de otras paredes, puertas o ventanas. La siguiente figura muestra algunos ejemplos de estos casos Circuitos interiores y elementos de seguridad Como se describe en la sección 2.3, Instalaciones de enlace, se considera que forman parte de la instalación interior de una vivienda, local o taller los siguientes elementos: 11. Caja para interruptor de control de potencia 12. Dispositivos generales de mando y protección 13. Instalación interior En una instalación eléctrica doméstica o comercial de 230V AC, estos elementos se encuentras tras los elementos de tarificación (contador) y el interruptor general. La instalación interior (13) se compone de los dispositivos de encendido y apagado a los diferentes punto de iluminación repartidos en la vivienda, local ó taller. El interruptor de control de potencia (11) y los dispositivos generales de mando y protección (12), se incluyen en el cuadro o caja general de la vivienda, que estará situado lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual, y junto a la puerta de entrada a una altura del suelo comprendida entre 1,4 m y 2 m. A continuación se describen los elementos del cuadro general. Interruptor de Control de Potencia (ICP). Lo puede instalar la empresa suministradora de la energía, o un profesional cualificado, y es validado y sellado por la empresa suministradora de la energía. Sirve para limitar el consumo de corriente del abonado. Debe ubicarse en una caja, inmediatamente antes de los demás dispositivos, independiente y precintable. También puede colocarse en el mismo cuadro que el resto de los dispositivos generales de mando y protección, si el cuadro dispone de un compartimento - 9 -
10 para este dispositivo. La empresa suministradora proporciona el valor de límite del ICP dependiendo de la potencia a contratar. Por ejemplo, para 230V ACpuede ser: Potencia (W) Corriente del ICP (A) El interruptor general automático (IG). Viene impuesto por la capacidad máxima de la instalación. Como mínimo será un interruptor de corte unipolar con accionamiento manual, de intensidad nominal mínima de 25 A y dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Interruptores diferenciales (ID). Garantizan la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos y las derivaciones a tierra que implican una derivación de intensidad diferencial máxima de 30 ma. Debe soportar una intensidad mayor o igual al IG. Por ello son una protección para las personas. Como mínimo, se debe instalar uno por cada cinco circuitos de la vivienda. Interruptor automático (IA). Se encarga de la protección individual de cada circuito de la vivienda ante sobrecargas y cortocircuitos. Un IA también es útil para cortar manualmente la corriente solo en un circuito concreto. Es habitual usar interruptores magneto-térmicos como IA. La intensidad del IA depende de la aplicación del circuito que controla. La siguiente figura muestra un ejemplo de montaje completo de un cuadro general para una vivienda con cinco circuitos. Imagen procedente de Instalaciones Eléctricas en viviendas de Antonio Bueno Desde el cuadro, y más concretamente desde cada IA, parten los cables para los distintos circuitos a los que suministran la energía eléctrica en la vivienda. Como se comentó en la sección 2.4, cada uno de estos circuitos debe ir equipado con cables de una sección acorde con la potencia de los aparatos alimentados. Además, cada circuito estará acompañado de su cable de toma de tierra. Para esto último es habitual colocar una regleta de distribución de la toma de tierra en el cuadro general
11 3. Montajes a realizar Circuito Corriente del IA (A) Circuito de alumbrado o automatización 10 Circuito de tomas de corriente de uso general (bases de toma de 10A) Circuito de equipos de consumo medio (bases de 16A, lavadora, lavavajillas ) Circuito de equipos de gran consumo (bases de 25A, cocina, horno, climatizador ) Esta práctica tiene como objetivo principal familiarizar al alumno en conexionado de dispositivos comunes de circuitos eléctricos, mediante el montaje en secuencia de diferentes circuitos. Cada montaje correctamente finalizado será el punto de partida para el siguiente. El profesor dará a los alumnos una hoja con la lista de tareas a realizar. Como medida de seguridad, el alumno realizará cada instalación desconectado de cualquier fuente de alimentación, y las propias pruebas de funcionamiento se harán empleando la salida fija de 5V CC de la fuente de alimentación y una lámpara de prueba de 5V. Cuando se considere que ha realizado un apartado correctamente, se llamará al profesor que, tras comprobar el funcionamiento, indicará al alumno que desconecte la alimentación, sustituya la lámpara de prueba por una preparada a la tensión de 220V, y dará permiso al alumno para que conecte el montaje a la red de 220V y repita la comprobación. Se desconectará el montaje de la red, se devolverá la lámpara de control de 220V al profesor y se continuará con el siguiente montaje y las pruebas consiguientes a la tensión de seguridad, ó el desmontaje final. Nunca se conectará nada a la tensión de 220V sin la presencia e indicación expresa del profesor. Para montar los circuitos, se dispone de un tablero de simulación de una instalación doméstica, con 4 cajas para interruptores y enchufes, cables y regletas de conexión, como muestra la siguiente figura. Estos elementos preinstalados no deben alterarse, y no deben ser desmontados por error en el proceso de desmontaje final Cabe mencionar que, en una instalación real, las regletas de conexión deberían estar instaladas dentro de cajas de conexión repartidas convenientemente por la vivienda. Montaje 1. Cable de alimentación con enchufe y toma de red con toma de tierra. Este montaje consiste básicamente en instalar una base de enchufe hembra de pared y en preparar un cable con enchufe macho aéreo, ambos con línea de tierra. El enchufe aéreo servirá en el montaje para conectar y desconectar el tablero a la fuente de 5V o a la rede de 220V. La siguiente figura muestra el esquema eléctrico del circuito a montar, y el esquema del cableado en el tablero de simulación
12 Para probar el montaje se empleará la fuente de 5V, a la que se conectará el enchufe aéreo macho mediante un adaptador. En la base de enchufe hembra se colocará un enchufe con LED como el mostrado en la siguiente imagen. No hay que enchufar a la red de 220V este enchufe con LED porque se fundiría. Tras comprobar el montaje se avisará al profesor para que lo compruebe con 220V y una bombilla. Los alumnos, en presencia del profesor, determinarán cuál es la línea de fase de la toma de red del laboratorio mediante el destornillador busca-polos, de forma que la clavija del enchufe aéreo macho conectada al cable marrón sea la que conecte con la fase, y la clavija del cable azul conecte con el neutro. Montaje 2. Toma de red con interruptor. En este paso se conectará un conmutador a modo de interruptor para poder abrir o cerrar el circuito del enchufe, conforme a los siguientes esquemas
13 Montaje 3. Toma de red con doble conmutador Mediante un segundo conmutador, se controlará la activación y desactivación de la base de enchufe desde dos mandos, conforme a los siguientes esquemas. Montaje 4. Toma de red con doble conmutador y cruzamiento. Finalmente se añadirá un conmutador de cruzamiento poder controlar la activación y desactivación de la base de enchufe desde tres mandos, conforme a los siguientes esquemas. Desmontaje del tablero Independientemente de hasta donde se haya llegado en el montaje del tablero, siguiendo los pasos anteriores, el alumno deberá comenzar a desmontar las modificaciones que ha hecho 30 minutos antes de acabar la clase, para dejar el panel en su estado inicial. No hay que desmontar los elementos que había preinstalados en el panel antes de empezar. 4. Referencias Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITCs). Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: Legislación Seguridad Industrial: -
14 Instalaciones Eléctricas en Viviendas. Antonio Bueno. e.html Los Cuadros Eléctricos de los Laboratorios. Andrés Roldán Aranda. Dpto. Electrónica y Tecnología de Computadores. Universidad de Granada Simbología Eléctrica. Escuelas San José. ologia_electrica_1n.html Instalar cables y mecanismos eléctricos. Leroy Merlín. Instalaciones eléctricas. AKÍ. Video sobre como instalar diversos tipos de interruptores. Leroy Merlin. -