Source: http://docplayer.fi/1713068-Kotilantie-123-12340-mallikyla-0400-123-456-xx-xx-xxxx.html
Timestamp: 2018-02-25 06:25:34+00:00
Document Index: 17391381

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kotilantie MALLIKYLÄ xx.xx.xxxx - PDF
Kotilantie MALLIKYLÄ xx.xx.xxxx
Download "Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx"
1 VILLE RAKENTAJA RAKENNUSSELOSTUS Kotilantie MALLIKYLÄ xx.xx.xxxx NAVETTARAKENNUSHANKE HANKKEEN YLEISTIEDOT 1 Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohteen tyyppi 1.2 Sijainti 2 Rakennuttaja 3 Suunnittelijat 3.1 Arkkitehti Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie MALLIKYLÄ Ville Rakentaja Nimi: Yhteystiedot: 3.2 Rakennesuunnittelija 3.3 LVI-suunnittelija 3.4 Sähkösuunnittelija Nimi: Yhteystiedot: Nimi: Yhteystiedot: Nimi: 1
2 3.5 Pohjatutkimus 4 Laajuustiedot 4.1 Tontti 4.2 Kerrosala Yhteystiedot: Nimi: Yhteystiedot: Laajuustiedot ovat ohjeellisia, eivätkä sido rakennuttajaa. Kotilan tilan talouskeskus Lämmin Kylmä Yhteensä Kerrosala 483,5 m 2 - lantala 306,0 m 2 - rehuvintti 459,0 m ,5 m Rakennustilavuus 4.4 Huonetilat Lämmin Kylmä Yhteensä 1760 m m m 3 NRO Huonetilan kuvaus p-ala /m 2 1 Kellari, kell 20,2 2 Sairaseläintila, sairaseläintilat 22,4 3 Porrashuone 3,5 4 Konehuone 5,2 5 WC /S 4,0 6 Sähköpääkeskus, spk 2,0 7 Karjakeittiö 20,5 8 Maitohuone 23,0 9 Eläintila 337,5 10 Lantala 226,4 11 Kompostorihuone 54,0 12 Jyräbetonilaatta Yläkerta / rehu/kuivikevarasto 418,6 14 Toimisto 20,3 15 Porrashuone 4,4 16 Rehusiilo N.29 M 3 2
3 5 Suunnitelmat 5.1 Pääpiirustukset 5.2 Työ- ja osapiirustukset 5.3 Rakennusselostus 5.4 Rakennesuunnitelma 5.5 Pohjatutkimus Huonetilojen pinta-alat otettu suoraan pääpiirustuksista. Työselityksissä käytetty taulukon mukaisia huonetilanumeroita. Kohteen rakennustöiden suunnitelma koostuu seuraavista asiakirjoista: n:ot 1..4 sekä jäteveden maapuhdistamo n:o 1 Rakennuslupa haettu Ei erillisiä työpiirustuksia Tämä rakennusselostus on päivätty xx.xx.xxxx, joka sisältää: - Rakennusteknisen rakennusselostuksen - Huoneselostuksen - Maalausselostuksen - Elementtiselostuksen Työ no 0103 n:ot Pohjarakennussuunnitelma, työ nro 21023, 3
4 RAKENNUSSELOSTUS A YMPÄRISTÖRAKENTEET A1 OLEVAT RAKENTEET ALKT Alkutarkastus Rakennustyömaan aloituskokouksen yhteydessä selvitetään koskemattomaksi jätettävät piha-alueet. Rakennustyömaan tarvitsemat alueet, rakennustarvikkeiden varastointi, rakennelmat sekä alueella tarvittavat kulkuväylät. Käydään läpi alueella olevat vanhat putkilinjat, ilmajohdot ja maakaapelit. Selvitetään poistettavien maamassojen läjityspaikat A11 Puusto ja kasvillisuus Rakennusalueella on jonkin verran puustoa, joka raivataan tarpeellisilta osin. Ei istutusvelvoitteita tässä urakassa. A12 Vanhat rakenteet Rakennuspaikalla olevat vanhat perustukset raivataan pois A2 A3 KASVILLISUUS PÄÄLLYSRAKENTEET Ajoväylien päällysrakenteet Urakka-alueella rakennettavat ajoväylät määritellään urakkaneuvottelussa. Urakkatarjouksessa annetaan neliöhinta. Noudatetaan RYL 8.1 Mur Murskepinta - kulutuskerroksena mm murske 50 mm - kantavana kerroksena mm murske 150 mm - jakavakerros murske / täytesora 200 mm - suodatin- ja eristyskerros, hiekka 200 mm yhteensä 600 mm A4 A41 ALUEVARUSTEET Aidat 4
5 Jait Jaloittelutarhan aita Rakennuttajan hankinta B B1 MAA- JA POHJARAKENTEET MAAKAIVANNOT MaaK Maakaivannot Noudatetaan RYL 3. B2 KALLIOKAIVANNOT Pohjatutkimuksen perusteella alueella ei ilmeisesti esiinny louhintatyötä. Louhinasta tulee urakkatarjouksessa kuitenkin antaa yksikköhinnat. B3 B31 TÄYTTÖ- JA KERROSRAKENTEET Perustusten alustäytöt TäyA Alustäyttö Esitetty pohjatutkimuksessa B33 Rakenteiden sisäpuoliset täytöt TäyS Sisäpuolinen täyttö Kts. pohjatutkimuksen täyttöohje maavaraisten lattioiden osalta Noudatetaan RYL 7.3. B34 Kanaalien täytöt TäyK Kanaalien täyttö Pohjatutkimuksen ja perustustapalausunnon mukaisesti sekä LVI-suunnitelman mukaisesti. Noudatetaan RYL 7.4. B35 Alueen täytöt TäyT Aluetäyttö Noudatetaan RYL 7.6 ja RT B4 POHJARAKENTEET Ei ole B5 PUTKIRAKENTEET Salaoja ja sadevesiviemärit tarkistusputkineen ja kaivoineen kuuluu rakennusurakkaan. Ojituksen laajuus esitetty 5
6 pääpiirustusten asemapiirroksessa 1/7. Salaojan päästökorkeus avo-ojaan on noin tasolla Ojituksen tarkka korkeusasema määritellään kaivuutöiden yhteydessä. B51 Maaputkistot Put Maaputkisto Laajennusosalle rakennetaan sadevesiviemäröinti, putkikoko 117 PEH. Lähtö kokoojakaivolta, putkikoko 160 mm PEH. Pumppauskaivolta lietesäiliölle Upoten PEH paineputki 160 mm, liitetään säiliöön pohjantasolla. Putkisto eristetään liikenneväylän kohdalla 100 mm suulakepuristettu polystyreeni L=2400, liikenne alueen ulkopuolella eristepaksuus 50 mm. Varustetaan lisäksi itsestään säätyvällä lämmityskaapelilla. Katso pohjatutkimus PSV OY, kohta 5.3 Noudatetaan RYL 6., RYL 6.3 ja RYL 6.6. B52 Maakaivot TarkK Tarkastuskaivot ja tarkastusputket, esitetty asemapiirroksessa. Tarkastuskaivot halkaisija 200 mm, tarkastusputket 160mm. Perus-ja sadevesien kokoojakaivo laajennusosan kaakon ja lounaan välisellä nurkalla 800 mm. Kannet asfaltoidulla alueella 25 tn ritiläkansia, muut 25 tn umpikansia RT , LVI-RYL 92, RIL B53 Salaojat Rakennuksen ja lietesäiliöiden ympärille asennetaan salaoja SO117 siten, että vesi voidaan niistä johtaa avo-ojaan lietesäiliöiden takana. Laajennusosan perusvedet johdetaan sadevesien kokoojakaivoon laajennusosan kaakon ja lounaan välisellä nurkalla. Korkeudet ja vietto määritetään kun kaivuutyöt on tehty. Ennen peittämistä rakennuttajan valvoja tarkistaa RYL 6.01 mukaan. C C1 C11 RAKENNUSTEKNIIKKA PERUSTUKSET Anturat Ara Anturat Teräsbetonia rakennesuunnitelman mukaan. Laajennusosan ja lietesäiliön anturalaatat kuuluvat elementtitoimittajan hankintoihin ja asennukseen. 6
7 Betonielementtitoimittaja toimittaa ja esittää rakennuttajalle hyväksyttäväksi tuotantoonsa soveltuvan ratkaisun anturalaatasta tartuntoineen. Noudatetaan RYL 15 C12 Perusmuurit Varsinaista perusmuuria ei ole. Perusmuurina toimii seinäelementin alaosa C13 Alapohjat Laajennusosa, LO AP1, alapohja, makuuparret (lattiatyyppi L2), hoitokarsinat, vasikoiden ryhmäkarsinat Kapillaarisen vedennousun estävä ja kantava alustäyttö soralla ja/tai murskeella väh. 250mm. Lämmöneristeenä sementillä stabiloitu kevytsora 1:8, 150mm, ulkoseinien vierellä 1 metrin kaistalla eristyspaksuus 300 mm. Kevytsorabetonin päällystä slammataan sementtivellillä ja asennetaan teräsverkko B600KX, 4-150, Pintavalu K30-2, kiviaines luonnonsingeli. Pinta puuhierretään. AP2, alapohja, lantaritilät Kuuluu elementtiurakoitsijan toimitukseen työmaalle. Pääurakoitsija asentaa. Elementtiurakoitsijan tulee esittää käytettävistä ritilöistä rakennuttajalle Maa- ja metsätalousministeriön ennakkohyväksyntäpäätös. Ritilöiden tulee olla kasetoituja kolmen palkin yhdistelmiä. Betoni K50-1. AP3, Alapohja, laajennusosan lypsyasema ja huoltotilat Kapillaarisen vedennousun estävä ja kantava alustäyttö soralla ja/tai murskeella vähintään 250 mm. Lämmöneristeenä sementillä stabiloitu kevytsora 1:8, 100mm, ulkoseinien vierellä 1 metrin kaistalla eristyspaksuus 300 mm. Kevytsorabetonin päällystä slammataan sementtivellillä ja asennetaan teräsverkko Pintavalu K30-2, 80mm. Teräshierto. AP4, Alapohja ruokintakäytävä Kapillaarisen vedennousun estävä ja kantava alustäyttö soralla ja/tai murskeella vähintään 250 mm. Lämmöneristeenä sementillä stabiloitu kevytsora 1:8, 100mm, ulkoseinien vierellä 1 metrin kaistalla eristyspaksuus 300 mm. Kevytsorabetonin päällystä slammataan sementtivellillä ja asennetaan teräsverkko Pintavalu betoni K30-2, 150 mm. Teräshierto. Ruokintapöydän etuosaan juotetaan polymeeribetoniset ruokintakaukalot esim Polysan tai vastaavat. Hyväksytetään suunnittelijalla. Peruskorjausosa, talli VO1: AP5, alapohja 7
8 Betoni K30-2, 80 mm, teräsverkko lämmöneriste styrox N, ulkoseinän vierellä 2000 mm leveydellä, paksuus 100 mm, keskiosa 50 mm. Soratäyttö ja tasaus vähintään 250 mm. Purettavan lattian alla oleva maatäyttö on korvattava kapillaarisen veden nousun estävällä sora- tai murskekerroksella. Peruskorjausosa, eläintila VO17 AP5, alapohja Lisäselvitys: Alapohjaa puretaan purkupiirroksessa esitetyllä alueella sekä muualla eläintilassa siten, että tilan ruokintakäytävästä ja muista kulkuväylistä sekä hoitokarsinoiden pohjista saadaan korjaus- ja paikkausvaluilla käyttökelpoisia. Kaikki parsirakenteet puretaan. C2 C21 RAKENNUSRUNKO Väestönsuoja Ei ole C22 Kuilut Ei ole C23 Portaat Lypsysyvennys, kuumasinkityt ritiläporrasaskelmat ja 50 mm pyöreä alumiiniputkikaide. Vanhan osan ullakonportaat säilytetään. C24 Kantavat väliseinät Ei kantavia uusia väliseiniä C25 Pilarit Laajennusosalla olevat kantavat pilarit RHS 150x150x4, teräs Fe 44 D, Rakennepiirustus LO6 Maalaus:17506 C26 Palkit Teräspalkit IBE 330, teräs Fe37, Kiinnitetään hitsaamalla elementeissä oleviin terästartuntoihin. Rakennepiirustus LO6 Maalaus: C27 Laatat VP1, Pumppauskaivon valettu välipohja 8
9 Rakennesuunnitelman LO12 mukaan. Noudatetaan RYL 10.5 C28 Tilaelementit Ei ole. C3 C31 JULKISIVU Ulkoseinät US1 Kerrosten ulkoseinä Betonielementti h = 4000, 80 mm kantava sisäkuori, 140 eristevilla ja osittain pesty, kasetoitu 70 mm paksu ulkokuori. Betoni K45-1. Terästen joiden suojabetonikerroksen paksuus on pienempi kuin 25 mm tulee olla ruostumatonta terästä. Elementit kiinnitetään alapäästä hitsaten anturalaattoihin, jonka jälkeen liitos suojabetonoidaan. Yläpää kiinnitetään painekyllästetyllä soirolla naulaten se elementin yläjuoksuun. C32 Ikkunat Ikk Yhteiset vaatimukset Noudatetaan RYL 25.1 Peruskorjausosalla, sos.tilat uudet MSE-ikkunat, tehdasmaalatut, vain ulkopuitteet ristikoitu, Primon kromatut normaali helat. Laajennusosalla ja peruskorjaus osan hevostallissa, ikkunan sisäpuoli kaksinkertainen umpiolasielementti listoitetaan suoraan karmiin, välipuitteen jakamiin ruutukokoihin.. Ulkopuite ruudutettu ulosaukeava, lukitus siipiruuvi. Puurakenne, rakennuttajan hyväksymän tehtaan valmiste Karmirakenne ja ulkopuite sekä listoitukset A-luokan lahonkestopuuta Tehdasmaalaus, väri valkoinen. Peruskorjaus muut ikkunat huolletaan käyttökuntoon, viisi ikkunaa uusitaan kokonaan. Umpiolasi RT , SFS merkintä vaaditaan. Umpiolasin kiinnitys RT Sovitus ulkoseinärakenteeseen erillisen detaljipiirustuksen mukaan IkkP Ikkunapellitykset peruskorjaus- ja laajennusosalla Sinkittyä teräslevyä 0,7 mm Noudatetaan RYL 42.5 C33 Ulko-ovet Kulkuovina 8 kpl, teräsrunkoiset, 50 mm suulakepuristetulla polystyreenillä eristetyt ovet, 9mm filmipintainen vanerilevy 9
10 sisäpuolella, ulkopuoli paneloitu TPS 15 x 95. Varustetaan ovistoppareilla. Vanhan osan ruokintapöydälle tuleva pariovi ja tallin pariovi, kuten edellä. Uuden osan käyntiovi ruokintapöydälle, tyyppi Mesvac 600 Visio, kolmella ikkunalamellilla, käsikäyttö. Lämmittämätön ilmaverho, esim Frico Oven väri tummanruskea, väri hyväksytetään rakennuttajalla. Rakennuksen käyntiovet 2 kpl varustetaan upotettavlla Abloylukoilla. Lisäksi talliin, eläinkuljetusovi, ruokintapöydän nosto-ovi, varustetaan Abloy-lukolla pinta asennus. Kaikki lukot varmennetulla avaimella sarjoitettuna käyttäjän antaman avainkaavion mukaisesti. Muiden ovien lukitus sisäpuolelta, jousisalpa C34 Julkisivun täydennysosat Purettavien oviaukkojen rakenne ( US3 ) Sisäpuolella tasoitus sementtilaastilla, aukko muurataan sisältä umpeen 270x130x75 poltetulla tiilellä, rappaus. Puukehikko 50x mm min.villa. Vaakakoolaus 50x50+min.villa, tuulensuojalevy, Gyproc 9mm, tuuletusväli, ulkoverhous TPS 15 x 95, kuten uusittavissa ulko-ovissa. Julkisivupiirustuksissa esitetyt ovien suojakatokset: Runko 50x70 teräsprofiili, pintakäsittely: Katteena sinkitty sileä pelti 0,7mm, alustana 22x100 lauta. C4 C41 YLÄPOHJAT Yläpohja YP1, korvausilmakatto Tiloissa, joissa otetaan eläintilaan ilmanvaihdon tarvitsema korvausilma. Ristikon paarteiden alapintaan naulataan 25x75 laudoitus lämmöneristelevyn jaolla k600. Reuna-alue laudoitetaan umpeen, 25x100 hienosahattu lomalauta. Kannatin lautojen varaan asennetaan Otso-E eristelevy 50 mm (vanha kuiturakenne), levyn päälle puhalletaan lasivilla 150 mm paksuisena kerroksena, umpeen laudoitetulle alueelle 200 mm. Eristepintainen katto-osuus suojataan rakennusaikana muovikalvolla. Vesikatto tehdään konesaumaten kuumasinkitystä ( 350 gr/m 2 ), 0,6 mm paksusta teräslevystä. Pystysaumat ovat 10
11 kaksinkertaiset ja sauman tiivisteenä käytetään butyylimassaa. Kiinnikkeitä käytetään katon reuna-alueilla n.2000 mm, 8 kpl / m 2 ja katon keskiosassa 6 kpl /m 2. Kiinnitetään harjalta 1000 mm kiinteillä kiinnikkeillä, muuten liukukiinnikkeillä. Noudatetaan seuraavia ohjeita: RT , Kate sileästä ohutlevystä RT , Rakennuksen peltityöt, yleisiä ohjeita RYL 42,43 JA 44 C42 Räystäät AlaR Alaräystäät Vesikourut: teräslevy 0,8 mm, yksinkertainen rakenne, katteeseen liittyvä puolipyöreä r=75 mm, kannaketyyppi II, 80 x 5 metallinauhasta leikattuna k/k n mm. RT C43 Yläpohjavarusteet HorK Hormiryhmät katolla Hormiryhmät ja tuuletusputket katolla pellitetään katepellillä. Noudatetaan RYL C44 Kattoikkunat Ei ole C45 Kattokonehuoneet Ei ole C5 C51 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT Sisäovet Kaikki kulkureiteillä, uudisrakennuksen puolella olevat ovet Lami-lujitemuoviovia II laatu. Väri sovitaan suunnittelijan kanssa. Vanhalla osalla käyntiovi sos.tiloista eläintilaan, osastoiva teräsovi, rautalankalasi A60. Muut ovet, 45mm puurunko, 9mm keltainen filmipintavaneri molemmin puolin. Tilasta VO17 tiloihin VO18 ja VO20 johtavat ovet 50 x 50 x 3 suorakaideputkea, putkeen hitsattu kiinni 3mm teräsverkko silmäkoko 50. Maalauskäsittely:
12 C52 Kevyet väliseinät Hoitokarsinoiden taustat 12 mm molemmin puolin filmipinnalla päällystettyvaneri, korkeus 1500 mm. Kiinnitetään karsinakalusteisiin. Laajennusosan huoltotilojen seinät 130 mm II luokan savitiili, rappaus molemmin puolin. Maalauskäsittely Maitohuoneen seinät tasoitetaan Spakkeli, märkätilatasoitteella, laatoitetaan. C53 Sisäkatot Uuden eläintilan reuna-alue ja huoltotilat, hienosahattu lomalauta. Maalauskäsittely Vanhat betonikatot, maalauskäsittely C54 Alakatot Lypsysyvennyksen päällä n 500 mm (korkeus säädettävä) ripustetaan katosta teräskehys 2100 x 6000, jossa 50 x 50 k600 puurunko, välissä lasivilla. Puurunko levytetään molemmin puolin 9 mm filmipintavanerilla. Alaslaskettuun kattoosaan asennetaan kattolämmityselementit. C55 Korokelattiat Laajennusosan hoito- ja kulkutasot C56 Yhtenäispinnat Ei ole C57 Kulkurakenteet Laajennusosalla rakennetaan ullakkotilaan 1000 levyinen huoltokäytävä 50 x 100 soirosta. Kulkukäytävän tulee olla vähintään 200 mm irti lämpöeristeen pinnasta. Lisäksi huoltokäytävä varustetaan puukaiteilla. C58 Hormit, kanavat, tulisijat. Eläintilojen poistohormit ja vanhanosan tulohormi rakennetaan paikanpäällä. Työ kuuluu pääurakoitsijan velvollisuuksiin. Hormien mallipiirustukset tämän selostuksen liitteenä C6 SISÄPINNAT 12
13 C61 Seinäpinnat Vanhalla osalla: Rapattuja, maalattuja ja kalkittuja tiili ja luonnonkiviseiniä Sos.tiloissa myös kaakelia Korjataan ja puhdistetaan maalausselostuksen mukaisesti Poikkeavat korjaustavat hyväksytetään rakennuttajalla C62 Kattopinnat Laajennusosalla kattopintana 22 x100 hienosahattu lomalauta, korvausilmakatto-osuudella käsittelemätön lämmöneristyslevy. Sähköpääkeskushuoneessa käytetään 12 mm Gyproc kipsilevyä Peruskorjausosalla: hevostalli kuten laajennusosan katto, muut kattopinnat betonia, maalattua. Käsittelyt maalaustyöselityksessä. C63 Lattiapinnat Kaikki lattiat betonia. Pinnoitteet maalaustyöselityksessä. C7 C71 RAKENNUSVARUSTEET Kalusteet Kalusteet on esitetty huoneselostuksessa tiloittain. Esitetyt tuotenimet ovat ohjeellisia, mutta toisaalta näistä poikkeaminen edellyttää rakennuttajan hyväksyntää. Erityispiirustukset ja kaluste-eritelmä tarkentavat määrityksiä Eläintiloissa olevat parsi, karsina ja ruokintapöytäkalusteet kuuluvat rakennuttajan hankintoihin, joten niitä ei ole esitetty alla olevassa kalusteluettelossa. Kalustevalmistajalle kuuluu kalusteiden ja kiinnikkeiden asentaminen ja tukeminen valua varten. Tarvittavat aputyöt kuuluvat pääurakoitsijalle. * Peili 600 x 600 VO17 UO3 Eläintila, nuorkarja * Teräksinen AL-1100-S pesup, LVI-urakoitsijan hankinta * Alahyllyllä varustettu teräsrunko rst, edelliseen * Pöydän yläpuolella 2 kpl rst hyllyjä syvyys 400, L=1100 * Sono skolflex jaloilla, syvyys 550, yläovet Abloy-lukitus, ala osa lukottomia lankavedin. Sijoitetaan pesupöydän viereen. Tsto - eteinen * 2 kpl ikilevypintaisia komeroita leveys 500, säädettävät metallijalat, hyllyt 15 mm hyllylevyä, väri 0020-Y30R * 1kpl Sono naulakkolista L=1000 * 1 kpl ensiapukaappi * 1kpl Treston peruspöytä L=1500,laatikosto ML-03-3, lukittavat 13
14 UO4 Maitohuone * Kati-kuivausteline 2151, Alatasolla varustettu rst työpöytä L=2500, leveys 600, allas 200 mm vasemmasta päästä. * Allas syvyys 600, mitat 500 x 500, rst ritilähyllyä leveys 400 L=2500 C72 Varusteet Varusteet yleistä Varusteet lueteltu huoneselostuksessa * Peilit float-lasia reunat hiottu, kiinnitys seinään liimaamalla. Noudatetaan RYL 52.1 C73 Laitteet Erillishankinnat, Koneiden ja laitteiden toimittajien tulee pääasiassa asentaa ja saattaa toimittamansa koneet ja laitteet käyttökuntoon. Laitteiden siirto- ja nostoapu kuuluu pääurakoitsijalle. Koneet ja laitteet toimitetaan valmiille asennuspedille. Erikoisesti on huomioitava koneiden ja laitteiden vaatimien betonivaluihin tulevien teräsosien asentaminen, joka kuuluu pääurakoitsijalle. Hankittavien laitteiden ja koneiden käynnistys- ja ohjausjärjestelmät kuuluvat laitetoimittajien hankintoihin ja asennuksiin. Kytkentä verkkoon kuuluu sähköurakoitsijalle. Laitetoimittajan on varustettava kaikki 7,5 kw ja sitä suuremmat sähkömoottorit automaattisella tähtikolmio käynnistimellä ja moottorin napoihin kytkettävällä kompensointiparistolla. Laitetoimittajan on laadittava asennuspiirustukset toimittamistaan laitteista ja kojeista ja toimitettava ne pääurakoitsijalle. Lietepumput 2 kpl: Eläinrakennuksessa sijaitsevaan lietteen pumppauskaivoon esim. Mamec, HLJ , varustetaan ylösnostolaitteella. Lietesäiliöiden välillä olevaan pumppauskaivoon asennetaan Mamec, HLJ varustetaan sadesuojalla ja sekoitusventtiilillä. Kuivalannanpoistoon nuorkarjantiloista lantalaan hankitaan hydraulinen lannanpoistokone. Kuuluu erillishankintoihin. Koneen vaatimat kourut ja betonirakenteet kuuluvat rakennusurakkaan. Lantakourun päälle tulevat betonipalkit kuuluvat elementtiurakkaan. Lypsykone, lypsinten irrottajalla ja elektronisella maidon mittauksella varustettu 2 x 4 kalanruotoasemalle sopiva lypsy- 14
15 yksikkö. Laitteiden asennus ja koekäyttö kuuluvat laitetoimittajalle. Laajennusosalle hankitaan lypsylehmille kolmella ruokintapesällä varustettu väkirehuruokkija. Laitetoimittajan tulee toimittaa laite täydellisenä laitteistona niin, että sähköurakoitsijan velvollisuuksiin jää ainoastaan syöttöjohdon kytkeminen koneeseen. Vanhalle osalle varataan tila 4 x 5 m 3 ruokinta-automaatin käyttösiilostolle. Laitteiden kiinnittäminen ja siirrot kuuluvat pääurakoitsijalle. Koko karjarakennuksen karsinat, ruokinta-aidat, parsikalusteet, lypsyaseman kalusteet, hevoskarsinat kuuluvat kaluste- ja laitehankintoina erillishankintojen piiriin. Kalustetoimittajan velvollisuuksiin jää kalusteiden kiinnittäminen rakenteisiin ja asentaminen käyttökuntoon. Maitosäiliön siirto ja paikalleen asennus uudelle osalle kuuluu rakennusurakoitsijan velvollisuuksiin. Kytkennät toimintakuntoon kuuluu lypsykoneen myyneelle laitetoimittajalle. C74 Siirtolaitteet Laitteissa määritelty. D D1 LVI-TEKNIIKKA Vesi ja viemäri Rakennus liitetään alueen vesi- ja viemäriverkkoon. Kaikki vesijohtoasennukset pinta-asennuksia. Ennen käyttöönottoa ulkopuoliset viemärit huudellaan ja kuvataan. D2 Ilmankäsittely Eläintiloissa on alipaineinen, koneellinen ilmanpoistojärjestelmä. Raitisilma otetaan uudella osalla välipohjan läpi. Vanhalla osalla ilma tuodaan eläintilaan välipohjan alapuolelle rakennettua kanavaa pitkin. Valittujen puhaltimien tulee kestää taajuusmuuntajaohjauksen. Laajennusosalla 6 kpl poistopuhaltimia, vanhalla osalla 4 kpl. Hankinta ja asennus kuuluu kalustetoimittajalle. Erillishankinnat. Sähköurakkaan kuuluu puhaltimien säätöjärjestelmä ja kytkennät järjestelmään. 15
16 Rakennuksen koekäyttövaiheessa ilmanvaihdon ilmamäärät mitataan ja korvausilman jakautuminen ja liikkeet tutkitaan savukokein. D3 Lämmitys Rakennus liitetään alueen kaukolämpöverkkoon laajennusosan ja peruskorjausosan rajakohdassa. Liitos tehdään halkaisijaltaan 800 mm kaivossa. Kaivo peitetään lattiatasoon betoni tai teräskannella. Lämmönjaon alakeskus on laajennusosan keskellä olevassa konehuoneessa UO2. Valvonta liitetään alueautomaatioon. LVI-urakoitsijan tulee asettaa linja- ja patteriventtiilit lasketuille säätöarvoille. Sosiaalitilojen pesutiloissa sähköllä toimiva lattialämmitys. Muut sosiaalitilat patterilämmitys. Eläintilat putkipatterit. Maalataan. D4 Kylmätekniikka Siirrettävän tilatankin yhteydessä oleva jäähdytysjärjestelmä kytketään uudelleen käyttöön. D5 Paineilma ja kaasu Ei paineilma ja kaasulaitteita tai putkistoja. D6 Höyry Ei höyryn käyttöä D7 Palontorjuntajärjestelmät Palotarkastajan esittämä ja hyväksymä määrä jauhesammuttimia. Uudelle osalle 4 kpl, vanhalle osalle 6 kpl. Sammuttimen tyyppi esim. Mako APU 6JPA. Varustetaan seinätelineillä ja asianmukaisilla merkinnöillä. D8 Erityiset LVI-järjestelmät Ei ole E E1 SÄHKÖTEKNIIKKKA Aluesähköistys Rakennus liitetään alueella olevaan sähkönjakeluverkkoon E2 Kytkinlaitteistot, jakokeskukset 16
17 E3 Johtotiet Laitteiden ja koneiden käynnistys- ja ohjausjärjestelmät kuuluvat niiden toimittajien hankintoihin. Kytkentä verkkoon kuuluu sähköurakoitsijalle. Ryhmä ja alajakokeskukset on esitetty sähköpiirustuksissa. Sähkö- ja Lvi-järjestelmille yhteinen talokeskus on huoneessa UO6. Rakennuskohteeseen asennetaan taso- ja leikkauspiirustusten mukaisesti kaapelihyllyt ja -tikkaat sekä valaisin ripustuskiskot E4 Johdot, johtovarusteet Rakennuskohteeseen asennetaan kaavioihin merkityt pää- ja nousujohdot. kts. sähkötyöselitys E5 Valaisimet, kojeet, laitteet Laitetoimittajan on varustettava kaikki 7,5 kw ja sitä suuremmat sähkömoottorit varustetaan automaattisella tähtikolmio käynnistimellä ja moottorin napoihin kytkettävällä kompensointiparistolla. E6 Tele Yhdistetään tele-järjestelmään E7 Erityiset sähköjärjestelmät Huomioitava, että kaikki metallikalusteet tulevat maadoitetuiksi. Liitetään alueen valvonta-automaatioon. F TIETOJÄRJESTELMÄT Ruokintakoneen vaatimat laitteet Määritellään rakennuttajan hankinnoissa. Päätevaraukset rakennuksen toimistoissa 17