Source: http://docplayer.es/45817358-Desempeno-del-control-de-frecuencia-procedimiento-do.html
Timestamp: 2018-10-17 03:42:34
Document Index: 63770125

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 1']

DESEMPEÑO DEL CONTROL DE FRECUENCIA PROCEDIMIENTO DO - PDF
Download "DESEMPEÑO DEL CONTROL DE FRECUENCIA PROCEDIMIENTO DO"
Juan Manuel Lagos Alvarado
1 Clascacón: Emtdo para Observacones de los Coordnados Versón: 1.0 DESEMPEÑO DEL CONTROL DE FRECUENCIA PROCEDIMIENTO DO Autor Dreccón de Operacón Fecha Creacón Últma Impresón Correlatvo CDEC-SING P-0022/2010 Versón 1.0
2 Clascacón: Emtdo para Observacones de los Coordnados TÍTULO I: ASPECTOS GENERALES Versón: 1.0 Artículo 1. Objetvo El objetvo del presente Procedmento DO es denr la metodología para realzar la evaluacón de desempeño del Control de Frecuenca del SING. El presente Procedmento DO surge de lo dspuesto en el Artículo 5-81 de la Norma Técnca de Segurdad y Caldad de Servco (NT) dctada medante la R.M. Exta. N 85/2009 del Mnstero de Economía, Fomento y Reconstruccón. TÍTULO II: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL DE FRECUENCIA Artículo 2. Modaldad para realzar la evaluacón del desempeño del Control de Frecuenca. La evaluacón del desempeño del Control de Frecuenca del SING se realzará a través del cálculo del actor FECF para cada hora k. Artículo 3. Cálculo del actor FECF para cada hora k. El actor FECF para cada hora k se dene a través de la sguente expresón: donde, FECF( k) = 1 - máx (k), corresponde a la desvacón máxma nstantánea del valor ltrado de medcón de la recuenca. - MÁX, corresponde a la desvacón máxma de recuenca en estado permanente que agota la totaldad de la reserva asocada al CPF. máx ( k) MÁX Artículo 4. Cálculo de máx (k). En la operacón real, la DO deberá calcular para cada hora k el valor del FECF realzando la medcón de la recuenca con un ntervalo de muestreo de 10 segundos, ltrando las componentes rápdas medante un ltro dgtal de promedo móvl de 6 mnutos, y eectuando un promedo horaro de los valores absolutos resultantes de las desvacones ltradas de la recuenca. La descrpcón detallada del método de cálculo se presenta en el Anexo 1. Método de Cálculo de máx (k) del presente Procedmento DO. Artículo 5. Cálculo de MÁX. El cálculo de MÁX se realza consderando los valores ndvduales de desvacón de recuenca que agotan la reserva para CPF de cada undad o componente presente en el despacho, y a partr de los cuales se seleccona la desvacón ndvdual máxma. Procedmento DO: Desempeño del Control de Frecuenca Págna 2 de 6
3 Clascacón: Emtdo para Observacones de los Coordnados Versón: 1.0 La descrpcón detallada del método de cálculo se presenta en el Anexo 2. Método de Cálculo de MÁX del presente Procedmento DO. Artículo 6. Medcones de recuenca para el cálculo de máx (k). La medcón de la recuenca se realzará utlzando las medcones dsponbles en el Sstema de Inormacón en Tempo Real del CDC. Artículo 7. Período de evaluacón del desempeño del Control de Frecuenca. La evaluacón del desempeño del Control de Frecuenca del SING será eectuada en períodos mensuales denomnados Períodos de Evaluacón, para lo cual la DO admnstrará y procesará la normacón de los datos y medcón de la recuenca en los Puntos de Conexón del Sstema de Transmsón con las Instalacones de Clentes, a través de la correspondente medcón, en una barra representatva del comportamento del sstema. Artículo 8. Publcacón de la evaluacón del desempeño del Control de Frecuenca. La evaluacón del desempeño del Control de Frecuenca que realce la DO para cada mes será publcada en el sto WEB del CDEC-SING, a más tardar el día 10 del mes sguente. Procedmento DO: Desempeño del Control de Frecuenca Págna 3 de 6
4 Clascacón: Emtdo para Observacones de los Coordnados TÍTULO III: ANEXOS. Versón: 1.0 Anexo 1. Método de Cálculo de máx (k). El método de cálculo de máx (k) es el sguente: - Para cada hora k se realza la medcón de la recuenca con un ntervalo de muestreo de 10 segundos. - Para cada ntervalo se determna el valor ltrado de la recuenca ltrada_ medante un ltro dgtal de promedo móvl de 6 mnutos, de acuerdo a la sguente expresón: j j= ltrada _ = 36 - Para cada ntervalo se determna el valor absoluto resultante de la desvacón ltrada de la recuenca, desv_ ltrada_, de acuerdo a la sguente expresón: desv _ ltrada _ = 50 ltrada _ - Para cada hora k se determna máx (k) como el promedo de los valores absolutos resultantes de las desvacones ltradas de la recuenca, de acuerdo a la sguente expresón: máx ( k) = 360 = 1 desv _ 360 ltrada _ Anexo 2. Método de Cálculo de MÁX. El valor de MÁX se determna a partr de la sguente expresón: donde, MÁX = máx ( ), = 1, 2,...N - : desvacón de recuenca ndvdual que agota la reserva para CPF correspondente a la undad o componente - N: número de undades y componentes presentes en el despacho Lo anteror consdera que para una operacón nterconectada de las nstalacones 1 en régmen permanente la recuenca en todas las barras del SING es aproxmadamente la msma, y por lo tanto la velocdad angular de las undades tambén, por lo que es posble nerr que la reserva para CPF del SING se agota cuando todas las undades o componentes han agotado su reserva para CPF ndvdual. 1 Sn la presenca de slas asncróncas. Procedmento DO: Desempeño del Control de Frecuenca Págna 4 de 6
5 Clascacón: Emtdo para Observacones de los Coordnados Versón: 1.0 De acuerdo a lo anteror, para calcular el valor de MÁX se requere examnar los valores ndvduales de desvacón de recuenca que agota la reserva de cada undad o componente, y entonces selecconar la desvacón ndvdual máxma. El proceso de análss ndvdual requere consderar las característcas potenca-velocdad estátcas del algortmo de control ncorporado en cada regulador de velocdad de las undades o componentes del SING que partcpan del CPF. Para las undades y componentes del SING se dentcan dos característcas típcas partculares, las cuales se lustran en la Fgura N 1 sguente. a) b) Fgura N 1: Característcas potenca-velocdad estátcas típcas ncorporadas en los reguladores de velocdad de las undades o componentes del SING. Para cada caso es posble determnar la desvacón ndvdual que agota la reserva para CPF de la respectva undad o componente, ntersectando el valor máxmo de capacdad de reserva para CPF 2 de cada undad o componente en su respectva característca potenca-velocdad estátca. La Fgura N 2 lustra el proceso descrto prevamente para determnar la desvacón ndvdual máxma que agota la reserva para CPF de la respectva undad o componente. RP Undad_ RP Undad_ MAX_Undad_ MAX_Undad_ a) b) Fgura N 2: Evaluacón gráca de la desvacón ndvdual que agota la reserva para CPF de la respectva undad o componente. En térmnos algebracos, para las característcas potenca-velocdad estátca ndcadas anterormente, la desvacón ndvdual que agota la reserva para CPF de la respectva undad o componente se obtene como: 2 Se estma gual al valor de reserva para CPF utlzada en la programacón. Procedmento DO: Desempeño del Control de Frecuenca Págna 5 de 6
6 Clascacón: Emtdo para Observacones de los Coordnados Fgura N 2 a): = máx ( BM, ε no RP 100 Pot mn al ) Versón: 1.0 Fgura N 2 b): ε RP = BM Pot no mn al donde, - BM : corresponde a la banda muerta de la undad o componente en [Hz], - ε : corresponde al estatsmo porcentual de la undad o componente, en base propa respecto de la potenca actva nomnal de la undad o componente, - nomnal : corresponde a la consgna de recuenca de operacón del SING en [Hz], actualmente gual a la recuenca nomnal y cuyo valor corresponde a 50 [Hz], - RP : corresponde al valor máxmo de capacdad de reserva para CPF de la undad o componente en [MW], y - Pot : corresponde a la potenca actva nomnal de la undad o componente. Procedmento DO: Desempeño del Control de Frecuenca Págna 6 de 6
Práctica 1 Caracterización de un voltímetro analógico
Págna 3/9 Área: Práctca 1 Caracterzacón de un voltímetro analógco Págna 3 Págna 4/9 Área: 1. Segurdad en la ejecucón Pelgro o fuente de energía 1 Foco ncandescente Fuente de poder Resgo asocado Quemadura
CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DEL BALANCE DE POTENCIA FIRME PROCEDIMIENTO DP
CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DEL BALANCE DE POTENCIA FIRME PROCEDIMIENTO DP Autor Dreccón de Peajes Fecha Creacón 02-05-2011 Correlatvo CDEC-SING P-0025/2010 Versón 1 1. ASPECTOS GENERALES. Artículo 1. Alcances
INSTRUMENTACIÓN Y TÉCNICAS DE MEDIDA. EL AMPLIFICADOR DE POTENCIA
PÁCTICA 1. INSTUMENTACIÓN Y TÉCNICAS DE MEDIDA. EL AMPLIFICADO DE POTENCIA 1.1 Objetvos El objetvo de esta práctca consste en presentar los nstrumentos y las técncas de medda habtualmente utlzadas para
GUÍA DE APOYO AL APRENDIZAJE N 1
GUÍA DE APOYO AL APRENDIZAJE N 1 1.- Dencones de conceptos báscos. Estadístca: la estadístca es un conjunto de métodos y procedmentos que srven para recolectar, organzar y presentar los datos obtendos,
Sistemas de Control Primario y Secundario. Roberto Cárdenas D. Ingeniero Electricista, Msc. Ph.D.
Sstemas de Control Prmaro y Secundaro Roberto Cárdenas D. Ingenero Electrcsta, Msc. Ph.D. Droop Control Ya dscutmos Droop Control, maestro y esclavo, los cuales son utlzados en sstemas de generacón convenconal.
UNIDAD 1: Tablas de frecuencias
UIDAD : Tablas de recuencas Cuando sobre una poblacón hemos realzado una encuesta o cualquer regstro para conocer los valores que toman las varables, nos encontramos ante una gran cantdad de datos que
REGULACION No. CONELEC 004/01 CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO DE DISTRIBUCION EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONELEC.
REGULACION No. CONELEC 004/01 CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO DE DISTRIBUCION EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONELEC Consderando: Que, es necesaro asegurar un nvel satsfactoro de la
Para simplificar el modelo considerado no incluye los circuitos de amortiguamiento representación más simple.
12.5. Establzador del sstema de potenca (Power System Stablzer - PSS) La funcón básca del PSS es agregar amortguamento a las osclacones del rotor controlando su exctacón con señales establzantes adconales.
Facultad de Química. UNAM Alejandro Baeza
Facultad de Químca. UNM lejandro Baeza.006 Químca nalítca Instrumental I nálss de mezclas por espectrofotometría. Documento de apoyo. Dr. lejandro Baeza. Semestre 007-I.0 Selectvdad espectral en espectrofotometría
Laboratoro de Mecáa y ludos Práctca 9 Dspacón de energía mecáa Objetvos El estudante medrá la energía que se perde por la accón de la uerza de rozamento. Determnar los cambos de la energía cnétca de un
Circuitos y Sistemas Dinámicos Ejercicios tema 4 Respuesta en frecuencia y circuitos resonantes
rcutos y Sstemas Dnámcos Ejerccos tema 4 espuesta en frecuenca y crcutos resonantes 4. Dada la sguente funcón de transferenca: G(j ω ) 5jω (jω.5) (j ω ) 4jω Escrbrla en forma estándar. b) Trazar el dagrama
Smposo de Metrología 25 al 27 de Octubre de 2006 ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE EN LA MEDICIÓN DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD EN AISLAMIENTOS Y CUBIERTAS PROTECTORAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS POR EL MÉTODO ELÉCTRICO
SEMANA 5 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y POSICIÓN
Estadístca SEMANA 5 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y POSICIÓN LOGRO DE APRENDIZAJE: Al fnalzar la sesón, el estudante estará en la capacdad de calcular e nterpretar meddas de tendenca central y poscón de
CÁLCULO DE POTENCIA FIRME Y DETERMINACIÓN DEL BALANCE ENTRE GENERADORES Manual de Procedimiento Nº23
CÁLCULO DE POTENCIA FIRME Y DETERMINACIÓN DEL BALANCE ENTRE GENERADORES Manual de Procedmento Nº23 Autor Dreccón de Operacón. Fecha de Creacón 28-abr-2006. Fecha Impresón 13-ago-2009. Correlatvo CDEC-SING-C0013/2002
GUÍA DE APOYO AL APRENDIZAJE N 2
GUÍA E APOYO AL APREIZAJE Meddas de Tendenca Central ó de Resumen Las meddas de resumen son valores de la varable que permten resumr la normacón que hay en una tabla undamentalmente estas meddas se usan
Por: Ing César Chilet León
Por: Ing César Chlet eón 1 El flujo de potenca tambén es conocdo tambén como flujo de carga. El flujo de potenca es una herramenta para el análss de redes. En tareas de planfcacón de redes Determnacón
Manual de Prácticas. Práctica número 11 Campo magnético
Práctca número 11 Campo magnétco Tema Correspondente: Electromagnetsmo Nombre del Profesor: Nombre completo del alumno Frma N de brgada: Fecha de elaboracón: Grupo: Elaborado por: Revsado por: Autorzado
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO FACULTAD DE INGENIERIA LABORATORIO DE CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS PRACTICA 4 FILTROS ACTIVOS
UNIVERSIDAD NAIONAL AUTONOMA DE MEXIO FAULTAD DE INGENIERIA LABORATORIO DE IRUITOS INTEGRADOS ANALÓGIOS PRATIA 4 FILTROS ATIVOS Objetvo: El alumno deberá conocer las dferentes clases de fltros actvos,
Boletín Centífco Técnco INIMET ISSN: 0138-8576 normateca@nmet.cu Insttuto Naconal de Investgacones en Metrología Cuba Perdomo Morales, A. J.; Rodríguez López, J.; Fernández Álvarez, F.; Rodríguez Mambuca,
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL IGNACIO RAMÍREZ C. DE LA ESCUELA PREPARATORIA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL IGNACIO RAMÍREZ C. DE LA ESCUELA PREPARATORIA PROBLEMARIO DE ESTADÍSTICA MÓDULO I. REPRESENTACIÓN DE DATOS MÓDULO II. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL ELABORADO
Sistema de Gestión de Peticiones
Guía Breve CENTRO TÉCNICO DE INFORMÁTICA Sstema de Gestón de Petcones Con esta guía se nca un tpo de documento que llamamos Guías Breves cuyo objetvo es facltar el acceso rápdo a algunas de las aplcacones