Source: http://docplayer.fi/872063-Kiinteiston-omistajan-ja-haltijan-velvollisuudet.html
Timestamp: 2017-03-26 08:01:37+00:00
Document Index: 12048503

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet - PDF
1 Kiinteistön omistajan ja haltijan tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille ja haltijoille viranomaismääräyksissä asetettuja turvallisuusvelvollisuuksia.2 Kiinteistön omistajan ja haltijan SISÄLTÖ Yhteenveto määräaikaistarkastuksista ja huolloista Viranomaisten suorittamat palotarkastukset Rakennusten ja tekniikan kunnossapito Palo-osastointi Osoitemerkintä sekä pelastustie Poistumisturvallisuus Sähköjärjestelmät Hissit Öljylämmityslaitteistot Savuhormien ja iv-kanavien huolto Savuhormien nuohous Ilmanvaihtolaitteiden huolto ja puhdistus Tilojen käyttötarkoitus Pintakerrokset Kunnossapito vastuu Turvallisuuslaitteiden ja -järjestelmien kunnossapito Alkusammutuskalusto Automaattinen paloilmoitin Palovaroittimet Savunpoisto Automaattinen sammutuslaitos Turva- ja merkkivalaistus, turvamerkit Väestönsuoja Pelastussuunnitelma Tulityöt Vakituinen tulityöpaikka Tilapäinen tulityöpaikka Palavan ja vaarallisen materiaalin varastointi Palava kiinteä materiaali ja tuhopolttojen torjunta Vaaralliset aineet Palavat nesteet Nestekaasu Myrkylliset kemikaalit Toimenpiteet tulipalon jälkeen Rakennusten rakennus- ja muutostyöt Rakentamismääräykset Rakentamisen yleiset vaatimukset www-linkkejä3 Johdanto Tässä oppaassa on esitetty laeissa, asetuksissa ja muissa viranomaismääräyksissä esitettyjä asioita, jotka liittyvät velvollisuuksiin ylläpitää riittävää turvallisuustasoa kiinteistöissä. Viranomaismääräyksissä kiinteistön ylläpitoon liittyvät on usein osoitettu sekä kiinteistön omistajille että haltijoille, mikä aiheuttaa usein päänvaivaa erityisesti vuokrakiinteistöissä. Periaatteessa molemmat tahot ovat yhteisvastuullisia velvoitteiden hoitamisessa, mutta päävastuu ainakin valvoviin viranomaisiin päin on kiinteistön omistajalla, jonka tiedot saadaan julkisista rekistereistä. Käytännössä vastuut jakautuvat siten, että kiinteistön omistaja vastaa ensisijaisesti kiinteistön kiinteistä rakenteista, laitteista ja muista järjestelmistä ja kiinteistön tai tilojen haltija (esim. asukas asuinhuoneistonsa osalta) vastaa hallinnassaan olevien tilojen osalta rakenteiden, laitteiden ja järjestelmien oikeasta käytöstä ja niiden toiminnan tarkkailusta sekä omaan toimintaansa liittyvien asioiden (kuten esim. vaaralliset aineet) mukanaan tuomista velvoitteista. Velvoitevastuita voidaan myös jakaa omistajan ja haltijan välillä esim. vuokrasopimuksissa. Tämän oppaan asiat painottuvat olemassaolevien rakennusten ylläpitoon, koska opas on tehty ensisijaisesti isännöitsijöiden ja muiden kiinteistöstä vastaavien oppaaksi. Rakennus- ja korjaustöiden velvollisuuksia on käsitelty hyvin lyhyesti. Vakuutuksenottajan on lisäksi huomioitava vakuutussopimuksen liitteenä olevat suojeluohjeet, jotka ovat vakuutuksenottajaa velvoittavia. Tee kiinteistönomistajan Turvatesti If Yrityskansiossasi tai yhdessä Ifin yhteyshenkilön kanssa. Kiinteistön omistajan ja haltijan 34 Yhteenveto määräaikaistarkastuksista ja huolloista tarkastuskohde tarkastus- tai huoltolaji tarkastusväli katso sivu Sähköjärjestelmät määräaikaistarkastus 5, 10 tai 15 vuotta 8 Hissit määräaikaistarkastus joka 2. tai 3. vuosi 8 Öljysäiliöt määräaikaistarkastus 10 vuotta, sen jälkeen 2, 5 tai 10 vuotta 9 Tulisijat nuohous 1, 2 tai 3 vuotta 10 Ilmanvaihtolaitteet puhdistus 1 tai 5 vuotta tai tarvittaessa 10 Käsisammuttimet määräaikaistarkastus 1 tai 2 vuotta 12 Käsisammuttimet huolto 5 tai 10 vuotta sekä käytön jälkeen 12 Pikapalopostit toimintatarkastus vuosittain 12 Automaattinen paloilmoitin määräaikaistarkastus 3 tai 5 vuotta tai määräyksen mukaan 13 Automaattinen paloilmoitin kuukausikokeilu joka kuukausi 13 Automaattinen paloilmoitin huolto kunnossapito-ohjelman mukaan 13 Palovaroittimet toimintatarkastus kaksi kertaa vuodessa (suositus) 14 Savunpoistolaitteet toimintatarkastus 2 kertaa vuodessa 14 Automaattinen sammutuslaitos määräaikaistarkastus 2 tai 4 vuotta tai määräyksen mukaan 15 Automaattinen sammutuslaitos huolto kunnossapito-ohjelman mukaan 15 Turva- ja merkkivalaistus toimintatarkastus kunnossapito-ohjelman mukaan 16 Väestönsuoja tarkastus ja huolto joka vuosi 16 Pelastussuunnitelma tarkastus/päivitys vuosittain 17 tarkastuskohde tarkastettava asia katso sivu Jatkuvasti tarkastettavia asioita: Palo-osastointi osastoivien rakenteiden tiiviys ja palonkesto 6 Palo-ovet palo-ovet suljettuna tai itsestään sulkeutuvia sekä salpautuvia 6 Pelastustiet pelastusajoneuvon kuljettavissa 7 Uloskäynnit kuljettavissa ulos asti aina, kun tilat käytössä 8 Porrashuoneet porrashuoneissa ei säilytetä mitään tavaraa 8 Pihan paloturvallisuus tuhopolttomahdollisuuden poistaminen 19 Vaaralliset aineet säilytettävät määrät sallituissa rajoissa 20 4 Kiinteistön omistajan ja haltijan5 1 Viranomaisten suorittamat palotarkastukset Palotarkastukset ovat alueellisen pelastustoimen vastuulla. Tarkastava viranomainen voi olla esim. palotarkastaja, palopäällikkö tai paloesimies. Myös nuohoojalla voi olla oikeus suorittaa palotarkastuksia. Palotarkastuksessa valvotaan, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset ja että kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun säädöksissä ja määräyksissä vaaditulla tavalla. Palotarkastus on tehtävä vähintään kerran vuodessa seuraaviin kohteisiin: 1. sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin, liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennuksiin sekä rangaistuslaitoksiin ja muihin näitä vastaaviin tiloihin, joissa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet. 2. hotelleihin, asuntoloihin, lomakyliin, leirintäalueille ja muihin vastaaviin majoitustiloihin, joissa on yli 10 majoituspaikkaa; 3. kokoontumis- ja liiketiloihin, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistoihin ja yli 500 neliömetrin kokoisiin myymälöihin, kouluihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, kirkkoihin, kirjastoihin ja liikenneasemille; 4. suurehkoihin tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotiloihin; (yleisesti suurehkoksi tulkitaan yli m 2 :n kokoiset rakennukset), 5. kohteisiin, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle; 6. tiloihin, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisten päätöksessä vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella. Edellä luetelluissa kohteissa tulee järjestää palotarkastus myös ennen rakennuksen tai sen uudisosan käyttöönottoa tai toiminnan niissä oleellisesti muuttuessa. Asuinrakennusten palotarkastusten tiheydestä päätetään kunnan pelastustoimen palvelutasopäätöksessä. Ohjeena on, ettei palotarkastusten väli ylitä kymmentä vuotta. Alueellisen pelastustoimen muodostamassa kuntayhtymässä voidaan päättää myös tiheämmistäkin tarkastusväleistä erityiskohteissa, joita ovat yleensä henkilöturvallisuuden kannalta merkittävät kiinteistöt tai merkittävät vaaraa aiheuttavat teollisuuskohteet. Lisäksi viranomaiset suorittavat sesonkiluonteisia tarkastuksia, kuten esimerkiksi ilotulitusvälineiden myyntipisteiden tarkastukset vuoden lopussa. Käytännössä asetuksessa mainittuihin tarkastusväleihin ei läheskään aina päästä. Ensisijaisesti pyritään tarkastamaan henkilöturvallisuuden kannalta tärkeät kokoontumis- ja liikehuoneistot sekä vaaraa aiheuttavat teollisuuslaitokset. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei muita kiinteistöjä tarvitse pitää paloturvallisessa kunnossa. Päinvastoin tällöin vastuu vain lisääntyy. Jos palotarkastuksessa tai muutoin havaitaan puutteita, on ne määrättävä korjattavaksi. Jos puutteita ei voi heti korjata, annetaan korjaamiselle määräaika. Jos palotarkastuksessa tai muutoin havaittu puutteellisuus tai virheellinen menettely aiheuttaa välittömän onnettomuusvaaran, on pelastusviranomaisella oikeus tarvittaessa heti keskeyttää toiminta ja määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. Palotarkastuksessa on esitettävä kiinteistön omistajalle tai haltijalle kuuluvat lakisääteiset suunnitelmat, kuten pelastussuunnitelmat tai paloilmoitinlaitteiston huoltosuunnitelmat ja niiden toteutuminen. Palotarkastuksessa havaitut puuteet on korjattava tarkastuspöytäkirjassa määrätyn ajan kuluessa. Palotarkastusta voidaan myös erikseen pyytää pelastusviranomaiselta, jolloin kyseessä on ns. ylimääräinen palotarkastus. Ylimääräistä palotarkastusta on pyydettävä esim. silloin, kun kiinteistön tiloissa järjestetään tilapäisiä tilaisuuksia, joihin tulee tilojen normaalia käyttöä suurempi henkilömäärä. Kiinteistön omistajan ja haltijan 56 2 Rakennusten ja tekniikan kunnossapito Rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että pelastustoiminta on onnettomuuden sattuessa mahdollista. Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen sellaista korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevat määräykset ja ohjeet (A4) tulivat voimaan ja velvoittavat mainitun päivämäärän jälkeen aloitetuissa rakennus- ja korjaushankkeissa. Käyttö- ja huolto-ohje sisältää rakennuksen käyttötarkoituksen ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Käyttö- ja huolto-ohje on pidettävä ajan tasalla. Rakennus on pidettävä vähintään rakennusluvan mukaisessa kunnossa. Periaatteena on se, että rakennuksen rakenteellisissa vaatimuksissa noudatetaan rakennusluvan hakemisajankohtana voimassa olleita määräyksiä. Poikkeuksena on henkilöturvallisuutta oleellisesti parantavat muutokset, joita voidaan velvoittaa tekemään myös nykyisten määräysten mukaisesti (esimerkiksi asuntojen palovaroittimet on määrätty myös vanhoihin rakennuksiin). 2.1 palo-osastointi Rakennusluvan yhteydessä on määrätty rakennuksen jakamisesta palo-osastoihin. Jatko voi olla toteutettu pinta-ala-, käyttötapa- tai kerrososastointiin perustuen. Esim. asuinhuoneistot muodostavat yleensä oman paloosastonsa. Tätä palo-osastojakoa ei saa muuttaa ilman rakennusluvan muutosta. Rakennuksen osastoivat rakenteet on tarkistettavissa rakennuslupapiirustuksista. Palo-osastointi toteutetaan palo-osastojen välillä olevien osastoivien rakenteiden avulla. Näitä rakenteita ovat mm. paloseinät, palo-ovet sekä ilmanvaihtolaitteiden palopellit. Näiden rakennusosien tulee olla kaasutiiviitä, jolloin rakenteet rajoittavat palokaasujen pääsemisen palo-osastosta toiseen. Rakennuksen omistaja ja haltija on vastuussa paloosastorakenteiden kunnosta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota palo-osastoivassa rakenteessa oleviin sähkökaapeleiden ja ilmastointiputkien läpivienteihin, joiden on oltava kaasutiiviitä ja vastattava muutenkin seinän palonkestovaatimuksia. Lisäksi on huomioitava palo-ovet, joiden tulee olla itsestään tiiviisti sulkeutuvia sekä salpautuvia. Salpautumista tarvitaan palon ylipaineen vuoksi, salpautumaton ovi päästää kuumat palokaasut toiseen osastoon, kun tulipalon paine avaa oven. Mikäli ovea joudutaan käytännön syystä pitämään pääasiassa auki, on siihen asennettava laitteisto, joka automaattisesti sulkeutuu esimerkiksi palossa syntyvän savun ohjaamana. Näiden ovien kunto on tarkistettava säännöllisesti. Rakennuksen omistaja on velvollinen sallimaan, että kunnan pelastusviranomaiset asettavat rakennukseen pelastustoimen tarvitsemia laitteita, jos niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa. Jos laitteiden sijoittamisesta ei päästä sopimukseen, määrää siitä rakennusluvan myöntävä viranomainen. Seuraavissa kappaleissa on esitetty tarkemmin rakennuksen kunnossapitoon liittyviä velvoitteita. 6 Kiinteistön omistajan ja haltijan7 2.2 osoitemerkintä sekä pelastustie Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle. Pelastustien merkitseminen on kiinteistön omistajan tai haltijan tehtävä ja se tehdään myös olemassa oleviin rakennuksiin taannehtivasti. Kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että merkityt pelastustiet ovat aina pelastusajoneuvojen käytettävissä. Niitä ei saa tukkia lumikasoilla, roska-astioilla, remonttitarvikkeilla eikä edes väliaikaisesti pysäköidyillä autoilla. Rakennuksen opasmerkinnöissä on huomioitava myös veden ja kaasun pääsulut sekä sähköpääkytkimet, joille tulee olla opastus ulko-ovelta asti. Pelastustie Pelastustie on ajotie tai muu ajoyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät palon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Sisäasiainministeriö suosittelee, että pelastustie merkitään kilvelä, jossa lukee Pelastustie ja tarvittaessa myös ruotsinkielellä Räddningsväg. Kilpeä käytetään sellaisenaan tai esimerkiksi pysäköimiskielto -liikennemerkin lisäkilpenä. Kiinteistön omistajan tulee huomioida huomioida paikallisen palokunnan erityisvaatimukset, joten pelastustien määrittämisessä ja merkitsemisessä on tehtävä yhteistyötä paikallisen pelastusviranomaisen kanssa. Esimerkiksi Helsingissä on annettu seuraavanlaiset mitoitusohjeet pelastustien suunnitteluun (vähintään 3-kerroksiset talot): pelastustieltä vaadittavat mitat leveys > 3,5 m Kääntösäde 12,5 m Mitoitusajoneuvon (nostolava-autot) mitat: Korkeus 4,0 m Pituus 12,00 m Kokonaispaino 32 t Akselipaino 8 t Tukijalkapaine 1,11 MN/m 2 Tukijalkaleveys 6,00 m Veden ja kaasun pääsulun sekä sähköpääkeskuksen opastusmerkkejä Pelastustien merkki Kiinteistön omistajan ja haltijan 78 2.3 poistumisturvallisuus Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki pääs tävä poistumaan vähintään kahta reittiä pitkin ilman avain ta tai muuta avausvälinettä. Pois tu mi sen on voitava tapahtua myös pimeässä, joten kulkutiet on oltava joka hetki esteettöminä. Ulos käynneillä mukaan lukien porrashuoneet, ei tästä syystä saa varastoida edes väliaikaisesti mitään tavaraa. Kaikkien tiloissa olevien on pystyttävä poistu maan nopeasti, joten erityisesti kokoontumis- ja liike ti loi hin on rakennusluvassa määritelty pois tumisteiden vähimmäismäärät ja mitat, joita ei saa muuttaa ilman rakennusluvan muutosta. Pientaloissa toisesta kerroksesta poistuminen voidaan järjestää varatien kautta. Varatienä voi olla parveke tai ikkuna, jolta johtaa kiintotikkaat maan pinnalle. Uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien tulee olla hätätilanteessa helposti sisäpuolelta avattavissa. Ovi voi olla lukittu esimerkiksi estämään luvatonta tunkeutumista ulkoa sisälle, mutta se on oltava avattavissa sisäpuolelta ilman avainta huoneiston normaalin käytön aikana. Kulunvalvonnan järjestelyt eivät saa estää turvallista poistumista rakennuksesta. Rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että uloskäytävät ja kulkureitit niille pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä. Huoneiston haltijan on varmistettava uloskäyntien toimivuus aina, kun tiloissa oleskellaan. Esimer kik si liikehuoneistojen varapoistumisovista on pois tet tava varmuuslukitus siten, että niistä pää see ulos ilman avainta. Paikallisen pelastusviran omai sen kanssa voi neuvotella teknisistä ratkai suista, jotka mahdollistavat rikosturvallisuuden tason säilymisen myös varauloskäyntien osalla. Poistumisturvallisuutta lisäävien turva- ja merkkivalojen ylläpidosta on kerrottu tämän oppaan kohdassa sähköjärjestelmät Asuinrakennuksia lukuun ottamatta lähes kaik kien muiden rakennusten ja ulkoalueiden sähkö asen nukset on tarkastettava käyttöönoton jäl keen määrä ajoin, mikäli kohteen pääsulakkeet tms. ovat yli 35 A. Tarkastettavia kohteita ovat mm. useimmat liike- ja teollisuusrakennukset, julkiset rakennukset, laajat yleisten paikkojen sähköasennukset sekä monet maatilojen tuotanto rakennukset. Määräaikaistarkastuksia tekevät tarkastusalan ammattilaisina toimivat valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset. Tavanomaisissa kohteissa, joissa ei ole erikoistiloja tai suurjänniteosia, tar kastuksen voi suorittaa myös sähköasennusurakoitsija tai pätevyystodistuksen haltija. Tarkas tuslaitoksista ja tarkastajista on rekisteri Turvatekniikan keskuksen kotisivuilla Sähkölaitteen haltija huolehtii sähköjärjestelmien määräaikaistarkastuksen tekemisestä. Määräaikaistarkastusvälit on esitetty oheisessa taulukossa. Mikäli rakennuksen sähköjärjestelmä on vanhempi kuin sen määräaikaistarkastusväli, on määräaikaistarkastus suoritettava heti. Sähkö- Määräaikais- Rakennuksen tarkastus- tarkastusväli käyttötapa luokka I 15 vuotta Liike-, teollisuus- ja julkiset rakennukset II 10 vuotta Kokoontumis- ja majoitustilat sekä suuret liikekiinteistöt III 5 vuotta Räjähdysvaaralliset tilat ja leikkaussalit 2.5 hissit Hissin rakentaja tekee säädösten mukaisesti hissil le käyttöönottotarkastuksen. Käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja mittaustuloksineen toimitetaan hissin haltijalle ja liitetään hissin konehuoneessa oleviin hissin asiakirjoihin. Varmennustarkastus tehdään säädösten mukai ses ti käyttöönottotarkastuksen jälkeen ennen kuin hissi annetaan käytettäväksi. Varmennustarkastusten pöytäkirja toimitetaan sekä hissiura koit sijalle että hissin haltijalle ja sen kopio liite tään hissin konehuoneessa säilytettäviin hissin asiakirjoihin. Käytössä olevalle hissille on tehtävä määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran neljän vuoden aika na käyttöönotosta. Sen jälkeen henkilökulje tuk seen tarkoitetut hissit on tarkastettava joka toinen vuosi ja muut hissit joka kolmas vuosi. 8 Kiinteistön omistajan ja haltijan9 Käytössä olevalle henkilöpaternosterhisseille sekä liukuportaille ja liukukäytäville on tehtävä määräaikais - tarkastus ensimmäisen kerran kol men kuukau den kuluessa käyttöönotosta. Sen jälkeen niille on tehtävä määräaikaistarkastus neljän vuoden kulu essa ensimmäisestä määräaikaistarkastuksesta ja tämän jälkeen joka toinen vuosi. Yksityiskäytössä olevalle vammaisten kulje tuk seen tarkoitetulle nostolaitteelle on määräaikais tarkastus tehtävä vain kolmen kuukauden kulu es sa käyttöön otosta. Tämä määräaikaistarkastus on uusittava, jos laite siirretään uuteen käyttö paikkaan. Määräaikaistarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos. Näistä laitoksista on rekisteri Turvatekniikan keskuksen kotisivuilla Edellä mainittujen hissien ja nostolaitteiden lisäk si määräaikaistarkastuksiin liittyviä määräyksiä sovel letaan myös moniin muihin nostolaitteisiin, joista on esitetty lista Kauppa- ja teollisuus minis teriön pää tök sessä. vevollisuudet Hissin haltija huolehtii määräaikaistarkastusten tilaamisesta. Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että havaitut puutteet ja viat korjataan riittävän nopeasti. Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että hissin pys ymiseksi jatkuvasti turvallisena laaditaan huolto-ohjelma hissin huoltoa vaativien osien huolta misek si määrävälein. Hissin haltija vastaa myös siitä, että huolto-ohjelmaa noudatetaan. Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että mat kus ta jien pelastaminen mahdollisen käyttöhäiriön takia kerrosten väliin jääneestä korista tapahtuu turval li sesti ja riittävän nopeasti. Hissin haltijan on ilmoitettava sähköturvallisuusviranomaiselle, kun hissi poistetaan pysyvästi käy töstä tai hissin haltijan yhteystiedot muut tuvat. 2.6 öljylämmityslaitteistot Öljylämmityslaitteiston pitämiseen on saatava lupa, jos polttoöljyn varastointimäärä on suurempi kuin m 3. Luvan myöntää Turvatekniikankeskus. Jos polttoöljyn varastointimäärä on enintään m 3, öljylämmityslaitteistosta on tehtävä ilmoi tus kunnan pelastusviranomaiselle. Tämän tulee tarkastaa öljylämmityslaitteisto kolmen kuu kauden kuluessa laitteiston käyttöön ottamisesta. Lupaa tai ilmoitusta ei tarvita, jos öljylämmitys lait teis ton säiliön tai säiliöiden yhteistilavuus on enin tään 200 m 3. Tällaisen öljylämmityslaitteiston saa luovuttaa käyttöön vasta sen jälkeen, kun laitteiston asentanut toiminnanharjoittaja on sen koekäyttänyt ja laitteisto on kaikilta osin valmis. Paikallisen pelastusviranomaisen on katsastettava laitteisto kolmen kuu kauden kuluessa sen käyttöön ottamisesta. Öljylämmityslaitteiston asenta neen toiminnanharjoittajan on toimitettava laitteiston katsastusta varten paikalliselle pelas tusviranomai selle viipymättä jäljennös asennus todistuksesta. Kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa esi tetyillä tärkeillä pohjavesialueilla olevat maan alaiset öljysäiliöt tulee tarkastaa määräajoin. Öljysäiliön määräaikaistarkastuksen saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastusliike tai tarkastuslaitos. Säiliö on mää rä aikaistarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöön otos ta. Sen jälkeen tulevat voimaan seuraavat määrä aikais tarkastusvälit: A. A-luokan metallisäiliö on tarkastettava uudel leen viiden vuoden ja muu kuin metallisäiliö, joka tarkastuksen perusteella kuuluu luokkaan A, 10 vuoden väliajoin (luokka A: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisä puo lelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 3 mm, sekä muut kuin metalliset säiliöt, jotka painekokeen perusteella todetaan tiiviiksi). B. B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen kahden vuoden väliajoin (luokka B: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 1,5 mm, mutta vähemmän kuin 3 mm). C. C-luokan säiliö on poistettava käytöstä kuu den kuukauden kuluessa tarkastuksen suoritta mi sesta, jollei palopäällikkö erityisistä syistä määrää säiliön poistettavaksi käytöstä edellä mainittua lyhyemmässä ajassa tai Kiinteistön omistajan ja haltijan 910 salli sen käy tön tätä pidemmän ajan (luokka C: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän koh dalla vähemmän kuin 1,5 mm tai joiden seinälevy muuttaa muotoaan, kun sitä sisäpuolelta kopu tellaan 0,5 kg painoisella pallopäävasaralla). D. D-luokan säiliö on välittömästi poistettava käytöstä (luokka D: säiliöt, joissa on läpisyö py miä tai halkeamia taikka jotka vuotavat tiiviys kokeessa). Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen rakenteelliset paloturvallisuusohjeet on esitetty Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa E9. Suomen Finanssialan Keskusliiton julkaisemassa ohjeessa Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus on annettu ohjeita, jotka koskevat pienen kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuutta, kts. Säiliön omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että säiliön määräaikaistarkastukset suoritetaan ajal laan. Öljylämmityslaitteiston haltijan on nimettävä luvanvaraiselle öljylämmityslaitteistolle varas toinnin valvoja sekä tarvittaessa hänelle yksi tai useampi sijainen. Öljylämmityslaitteiston omistajan tai haltijan tai heidän nimeämänsä hoitajan on hoidettava lait teistoa käyttö- ja huolto-ohjeessa annettujen oh jeiden mukaan. Ilman erityistä lupaa saa suo rit taa vain ne huoltotoimen-piteet, jotka on mainittu käyttö- ja huolto-ohjeessa. Säiliö, joka voi aiheut taa öljyvahingon vaaran on poistettava käytöstä tai korjattava taikka kunnostettava. Vastuu vuotavasta öljysäiliöstä ja aiheutetusta öljyvahingosta on aina säiliön omistajalla säiliön sijainnista riippumatta. Suositeltavaa onkin, että myös pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevat säiliöt ja niiden suoja-altaat huolletaan ja tar kas tetaan 5 10 vuoden määräajoin. 2.7 savuhormien ja iv-kanavien huolto savuhormien nuohous Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä poltto ai neel la, useammilla polttoaineilla tai raskas öljyllä toimiva tulisija hormeineen. Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii. Kerran vuodessa nuohotaan yksin omaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä erik seen nuohoojan kanssa sopii. Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen lomaasunnon ja sen saunan tulisijat hormei neen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana. Ympärivuotisessa käytössä olevat loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan vuoden välein. Jos tulisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, tulee nuohous suorittaa ennen käyttöönottoa. Nuohoustyön tekijällä on oltava nuohoojan ammattitutkinto. Nuohooja antaa todistuksen tekemästään nuohoustyöstä. Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan mää rä välein. Pelastusviranomaiselta voi tie dustella, kuinka nuohous on järjestetty pelastustoimen alueella ja mistä nuohouksen voi tilata ilmanvaihtolaitteiden huolto ja puhdistus Paloturvallisuuden ylläpitämiseksi seuraavat ilmanvaihtolaitteistot on vähintään kerran vuo dessa tarkastettava ja puhdistettava: ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot; ruiskumaalaamon, puusepäntehtaan ja -liik keen, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon ja savustamon ilmanvaihtokanavat ja -lait teis tot sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot, jotka ovat sellaisessa teollisuustai muussa tilas sa, missä ilmanvaihtokanaviin kerääntyy run saasti herkästi paloa levittäviä aineita; 10 Kiinteistön omistajan ja haltijan11 ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huonetilassa, jossa teollisesti valmistetaan tai teknisesti käytetään palavaa nestettä. Seuraavat ilmanvaihtolaitteistot on tarkastettava ja pudistettava vähintään viiden vuoden välein: sairaalan, vanhainkodin ja suljetun rangais tus laitoksen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot; päivähoitolaitoksen, koulun, hotellin, loma kodin, asuntolan ja ravintolan ilmanvaihto kana vat ja laitteistot. Muissa kohteissa on tarkistus ja huolto toteu tet tava tarpeen mukaan. Paikallinen pelastusviranomainen voi antaa tarkempia määräyksiä puhdistuväleistä. Asuinrakennusten puhdistusväliksi suositellaan enintään 10 vuotta. Puhdistuksessa tarkastetaan kanavien tiiviys ja palorajoittimen toiminta. Kanavien tiiviys tarkas tetaan painekokeella, jos kohteen toiminnot edel lyttävät erityistä tiiviyttä ja muutoin siltä osin kuin on syytä epäillä tiiviyden tasoa. Puhdistustyö kannattaa teettää ilmanvaihtolaitteistojen puhdistukseen erikoistuneella liikkeellä. Puhdistustyön tekijä antaa todistuksen tekemästään puhdistustyöstä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa E7 antaa tarkempia ohjeita IV-kanavien rakenteellisesta turvallisuudesta. Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huol letaan ja puhdistetaan edellä esitetyin määrä välein. Palovaaralliset (likaiset) kanavat on puhdistettava määräväleistä huolimatta heti. 2.8 tilojen käyttötarkoitus Rakennusluvassa on määritelty tilojen pääkäyttötarkoitus, jonka perusteella määrätään tilojen rakenteellisen paloturvallisuuden taso. Tiloja ei saa käyttää luvassa esitetyn pääkäyttötarkoituksen vastaisesti, esimerkiksi varastotiloja ei saa muuttaa asunnoiksi eikä kokoontumistiloiksi ilman rakennusluvan muutosta. 2.9 pintakerrokset Rakennusmääräyksissä ja rakennusluvassa on annettu vaatimuksia huonetilojen sisäpintojen materiaaleille. Jossain tapauksissa määräykset koskevat myös rakennuksen ulkopintoja. Erityi sesti poistumisteille (kuten kerrostalojen porras huoneet) sekä kokoontumistiloille on asetettu henkilöturvallisuuden takia vaatimuksia seinien, kattojen ja lattioiden pintakerrosten syttyvyys- ja palonlevittämisominaisuuksista. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa siitä, että rakennusosien pintakerrosmateriaalit ovat raken nusluvan mukaiset kunnossapidon vastuu Isännän vastuulla tarkoitetaan sitä, että kiinteis tö yhtiö tai kiinteistön huoltoyhtiö on työnantajana vastuussa työntekijöidensä työssä aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista. Huolto- ja korjaus töissä, sisä- ja ulkoalueiden hoidossa sekä kiin teistöjen valvonnassa on monia tilanteita, joissa ulkopuoliselle omaisuudelle voi aiheutua vahin koa. Vahingot saattavat olla hyvin suuria, mikäli työssä aiheutetaan esim. korjaustöiden seu rauksena tulipalo. Ympäristövahinkolain mukaan toiminnanharjoit ta jalla on ankara vastuu aiheuttamistaan ympäristövahingois ta. Kiinteistön hoitoon käytettävän ajoneuvokalus ton polttoaineet, säiliöistä vuotanut öljy sekä jot kin puhdistusaineet ovat mahdollisia ympäris tö vahinkojen aiheuttajia joutuessaan maaperään tai viemäriverkostoon. Ongelmajätteiden (maalit, öljyt, pesuaineet jne.) hävittämisessä tulee nou dattaa kyseisiä aineita koskevia määräyksiä. Yleensä oikeuskäytännön mukaan vahingon kär sineen on osoitettava tapahtunut laiminlyönti saa dakseen korvausta vahingosta. Oikeuskäytäntö kiinteistönhoitoon liittyvissä vahingoissa (esim. liukastumiset) perustuu nykyisin ns. käännettyyn todistustaakkaan, jolloin kiinteistön kunnossa pi dosta vastaavan on osoitettava olleensa riittävän huolellinen. Pienikin laiminlyönti kunnos sa pidos sa saattaa siis aiheuttaa kiinteistönomis tajalle korvausvastuun syntyneistä henkilö- ja esine vahingoista. Kiinteistön kunnossapito on yleensä siir ret ty sopimuksella isännöitsijä- tai huoltoyhtiölle. Ulkopuoliselle tapahtuneen vahingon ensisijainen korvaaja on kuitenkin kiinteistöyhtiö, joka voi edel leen vaatia isännöitsijä- tai huoltoyhtiöltä korvausta sopimusvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta. Sopimusten selkey teen kannattaa kiinnittää huomiota. Ulkopuolisia urakoitsijoita käytettäessä on vastuukysymykset kirjattava sopimusasiakirjoihin. Kiinteistön omistajan ja haltijan 11 Näytä lisää
HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat Lisätiedot Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet
Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen Lisätiedot kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko Lisätiedot Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi.
Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. KIINTEISTÖN OMISTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET Sisällys.. Johdanto... Lisätiedot Ajankohtaista säädöksistä
Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset Lisätiedot ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA
Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee Lisätiedot PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen
PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Palotarkastaja Raila Viljamaa 24.4.2013 Pornainen 1 KORJAUSRAKENTAMINEN Vanhan rakennuskannan moninaisuus ja eriaikaisten rakentamissäännösten vallitessa on aina tehnyt Lisätiedot Sisäasiainministeriön määräys A:60
Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut Lisätiedot Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat
1 (6) TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJE Yleistä Tilapäisen majoittumisen ohje on suunnattu henkilöille jotka eivät ole toimintakykyrajoitteisia tai kuuluvat erityisryhmiin. Tätä ohjetta on noudatettava majoitettaessa Lisätiedot Palotarkastusohje korvataan kokonaan uudella vuoden 2004 alusta voimaan astuvalla asetuksella tai ohjeella.
Sivu 1/7 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM 2001-1824/Tu-33 Antopäivä 1.10.2001 Voimassaoloaika toistaiseksi Säädösperusta pelastustoimilaki (561/1999) 88 Palotarkastusohje Palotarkastusohje on Lisätiedot VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013
VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja Lisätiedot KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Syöksynsuun leirikeskus Syöksynsuu 27, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (10) Syöksynsuun Lisätiedot Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari
LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan Lisätiedot ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS
ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS 12.9.2012, Kirkkotorin koulutuskeskus, Oulu 12.9.2012 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN - 16 kuntaa - 273 000 asukasta Lisätiedot 6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa
6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan. Lisätiedot Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne
ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus Lisätiedot PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen Lisätiedot T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -
T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i! Lisätiedot Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010
1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Lisätiedot AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS
AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti Lisätiedot Sähköpalojen torjunta
Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Määritelmä... 1 4. Vaatimukset sähköpalojen torjumiseksi... 1 4.1 Sähkötöiden tekeminen... 1 4.2 Sähkölaitteiden tarkastukset... Lisätiedot OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA
OHJE 1 (5) OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA Ohje on laadittu yhteistyössä kumppanuusverkoston pelastuslaitosten ja Kuntaliiton kesken ja sen tavoitteena on alueiden Lisätiedot Yritysinfo 16.9.2015
Yritysinfo 16.9.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Riskienhallintapäällikkö Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon turvallisuuden ja riskienhallinnan takaamiseksi? Toiminnanharjoittajan velvollisuudet Lisätiedot Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)
Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet Lisätiedot Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen
Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa. Lisätiedot 26.3.2014 Petri Salokanto
26.3.2014 Petri Salokanto KIINTEISTÖN TURVALLISUUSTARKASTUS Kiinteistön turvallisuuskartoituksen tarkoitus: Lait, asetukset, määräykset ja suojeluohjeet Dokumentoitu kokonaiskuva kiinteistön turvallisuuden Lisätiedot Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta
Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus Lisätiedot Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hätilän kirkko Tuomelankatu 19, 13210, Hämeenlinna Raporttipäivä: 16.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (15) Hätilän kirkko Lisätiedot YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan Lisätiedot Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi
KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto... Lisätiedot Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:
Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, Lisätiedot OHJE TILAPÄISMAJOITTUMISESTA KOULUISSA TMS. RAKENNUKSISSA
Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta Lisätiedot Yleisötilaisuuden turvallisuus
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Poltinahon seurakuntatalo Turuntie 34, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (12) Poltinahon Lisätiedot Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet
2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen... Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko Lisätiedot PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK
PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen Lisätiedot Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen kirkko Kirkkokuja 27, 14840, Tuulos Raporttipäivä: 25.04.2014 Tarkastuspäivä: 13.03.2014 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (11) Tuuloksen kirkko Lisätiedot Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö
Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ Lisätiedot Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin
Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Lammin kirkko Katariinantie 2, 16900, Lammi Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 17.06.2014 2 (19) Lammin kirkko sisällysluettelo Lisätiedot Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu
15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa Lisätiedot Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa
OHJE 26/14/PEL 1 (6) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON Lisätiedot OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET
2013 OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET Päijät-Hämeen pelastuslaitos 2.4.2013 1 OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Erityinen palotarkastus on vastaavan Lisätiedot Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi?
Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Pelastustoiminta Helsingin pelastuslaitoksen suorittamien paloja pelastustehtävien kokonaismäärä Lisätiedot PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi
PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET Lisätiedot Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi
Pelastuslain muutokset Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Valmisteluaikataulu: Esiselvitykset syyskuu 2007 - maaliskuu 2008 Valmistelutyöryhmä ja -jaostot heinäkuu 2008 - lokakuu 2010 Lakiluonnos Lisätiedot Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa
Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen Lisätiedot Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kansakoulukuja 1 Kansakoulukuja 1, 00100, Helsinki Raporttipäivä: 23.06.2014 Tarkastuspäivä: 17.06.2014 2 (11) Kansakoulukuja 1 sisällysluettelo 1. Johdanto Lisätiedot SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta... 2401 803 Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen seurakuntakeskus Pappilantie 15, 14820, Tuulos Raporttipäivä: 10.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 2 (10) Tuuloksen seurakuntakeskus sisällysluettelo Lisätiedot 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE
7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön Lisätiedot Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi
1 Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi Pohjois-Savon pelastuslaitos Varkaus 4-11.2015 Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Miten saadaan turvallinen asumisympäristö? Yhteisellä tiedolla Yhteisellä taidolla Lisätiedot Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö
Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys Lisätiedot ME/KSe/PH 1.7.2013 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio
OHJE 36/16/RIHOS 1 (7) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa PELASTUSTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lisätiedot PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET
PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö Lisätiedot Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina Lisätiedot AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS
As Oy Lahden Mattssonin Kulma PELASTUSSUUNNITELMA 1(5) AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS Turvallisuusjärjestelyjen organisointi 1. Johdanto 2. Henkilöstö 3. Tietoja kiinteistöstä Lisätiedot Perusmaksu (sisältää 2h työtä)
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Loimalahden leirikeskus Majalahdentie 1, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 06.09.2013 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 Muokkauspäivä: 17.08.2015 2 (10) Loimalahden Lisätiedot KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA IISALMI
KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044 Lisätiedot TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin Lisätiedot Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4
SUOJAUKSET TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 22.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 Lähialue TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA Asiakaspalvelu Työtilat Lisätiedot MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi
MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka Lisätiedot Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk PELASTUSTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 4.3.2010
Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Pelastustie Pelastustie on ajotie Lisätiedot Harri Koskenranta 24.2. 2005
FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT Lisätiedot Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa
1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa... Lisätiedot SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA
SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISPÄIVÄ PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA 2.9.2009 TUKES Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos SAVUNPOISTOLAITTEET Lisätiedot Turvallisuuskulttuuri koostuu...
Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1 Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta Lisätiedot 2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe
1. Esipuhe Tämän dvd:n tarkoituksena on havainnollistaa poistumisturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä erilaisissa asumisympäristöissä ja julkisissa rakennuksissa. Video tai sen erilliset osat soveltuvat Lisätiedot T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04
T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 18.2.2004: Lukitusturvallisuus LUKITUKSEN LÄHTÖKOHDAT Lukitus suunnitellaan tarvetta vastaavaksi eli Lisätiedot Korjausrakentamisen turvallisuus
Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta... Lisätiedot ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET
ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön Lisätiedot Maatilan pelastussuunnitelma
Tilan nimi: Osoite: Tarkastus tehty (pvm), tarkastus tehdään vuosittain omatoimisesti: 1. Turvallisuuden peruslähtökohdat a Pelastussuunnitelma on laadittu Työntekijät ovat tutustuneet suunnitelmaan Räjähdyssuojausasiakirja Lisätiedot Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten Lisätiedot POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA
POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA Johtaja Matti Orrainen SPEK 15.2.2013 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä Lisätiedot Turvallisuussuunnitelma
Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki Lisätiedot Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu
Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi Lisätiedot OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN
OHJE 1(5) OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Erityinen palotarkastus on vastaavan työnjohtajan kanssa rakennustyömaalla ennen rakennuksen käyttöönottotarkastusta suoritettava Lisätiedot PELASTUSSUUNNITELMA. Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue
PELASTUSSUUNNITELMA Yleisjärjestelyt: PELASTUSSUUNNITELMA KISAKYLÄ JA LEIRINTÄALUE Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue uimahallin vieressä. Kisakylän info on Syreenin Lisätiedot TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA
SUOJELUOHJE S410 2002 TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA Voimassa 1.11.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA ON OSA YRITYKSEN TURVALLISUUTTA 3. JÄRJESTYS JA Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute