Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_33_ThuerBO_Notwendige_Treppenraeume_Ausgaenge-d171918,37.html
Timestamp: 2016-12-05 15:18:23
Document Index: 78449813

Matched Legal Cases: ['§ 33', '§ 33', '§ 33', '§ 34', '§ 35', '§ 36', '§ 37', '§ 38', '§ 39', '§ 40', '§ 41', '§ 42', '§ 43', '§ 44', '§ 45', '§ 46', '§ 47', '§ 48', '§ 49', '§ 50', '§ 51', '§ 52', '§ 53', '§ 85', '§ 33', '§ 33', '§ 93', '§ 92', '§ 2', '§ 2', '§ 32', '§ 34']

§ 33 ThürBO, Notwendige Treppenräume, Ausgänge | Gesetze auf anwalt24.de
§ 33 ThürBO, Notwendige Treppenräume, Ausgänge Suche
Thüringer Bauordnung (ThürBO) Landesrecht Thüringen…§ 33 ThürBO, Notwendige Treppenräume, Ausgänge§ 34 ThürBO, Notwendige Flure, offene Gänge§ 35 ThürBO, Fenster, Türen, Kellerlichtschächte§ 36 ThürBO, Umwehrungen§ 37 ThürBO, Aufzüge§ 38 ThürBO, Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle§ 39 ThürBO, Lüftungsanlagen§ 40 ThürBO, Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffve...§ 41 ThürBO, Sanitäre Anlagen, Wasserzähler§ 42 ThürBO, Kleinkläranlagen, Gruben§ 43 ThürBO, Aufbewahrung fester Abfallstoffe§ 44 ThürBO, Blitzschutzanlagen§ 45 ThürBO, Aufenthaltsräume§ 46 ThürBO, Wohnungen§ 47 ThürBO (weggefallen)§ 48 ThürBO (weggefallen)§ 49 ThürBO, Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder§ 50 ThürBO, Ställe§ 51 ThürBO (weggefallen)§ 52 ThürBO, Sonderbauten§ 53 ThürBO, Barrierefreies Bauen…§ 85 ThürBO, Übergangsbestimmungen
§ 33 ThürBO, Notwendige Treppenräume, Ausgänge
§ 33 ThürBOThüringer Bauordnung (ThürBO) Landesrecht ThüringenDritter Teil – Bauliche Anlagen → Fünfter Abschnitt – Rettungswege, Öffnungen, UmwehrungenTitel: Thüringer Bauordnung (ThürBO) Normgeber: ThüringenAmtliche Abkürzung: ThürBOGliederungs-Nr.: 2130-9Normtyp: Gesetz(1) Red. Anm.Außer Kraft am 29. März 2014 durch § 93 Satz 3 des Gesetzes vom 13. März 2014 (GVBl. S. 49). Zur weiteren Anwendung s. § 92 des Gesetzes vom 13. März 2014 (GVBl. S. 49).(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschossen ins Freie in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum). Notwendige Treppenräume müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lang möglich ist. Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zulässig 1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,2.für die Verbindung von höchstens zwei Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 m2, wenn in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann sowie3.als Außentreppe, wenn ihre Benutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht gefährdet werden kann.(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein. Übereinander liegende Kellergeschosse müssen jeweils mindestens zwei Ausgänge in notwendige Treppenräume oder ins Freie haben. Sind mehrere notwendige Treppenräume erforderlich, müssen sie so verteilt sein, dass sie möglichst entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege möglichst kurz sind.(3) Jeder notwendige Treppenraum muss an einer Außenwand liegen und einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. Innen liegende notwendige Treppenräume sind zulässig, wenn ihre Nutzung ausreichend lang nicht durch Raucheintritt gefährdet werden kann. Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie führt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie 1.mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Treppenläufe,2.Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Treppenraumes erfüllen,3.rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse zu notwendigen Fluren haben und4.ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein.(4) Die Wände notwendiger Treppenräume müssen als raumabschließende Bauteile in Gebäuden 1.der Gebäudeklasse 5 die Bauart von Brandwänden haben,2.der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend und3.der Gebäudeklasse 3 feuerhemmendsein. Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von Treppenräumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können. Der obere Abschluss notwendiger Treppenräume muss als raumabschließendes Bauteil die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des Gebäudes haben; dies gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist und die Treppenraumwände bis unter die Dachhaut reichen.(5) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach Absatz 3 Satz 3 müssen 1.Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,2.Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben und3.Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwer entflammbaren Baustoffen bestehen.(6) In notwendigen Treppenräumen müssen Öffnungen 1.zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m2, ausgenommen Wohnungen, mindestens feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,2.zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,3.zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mindestens dicht- und selbstschließende Abschlüssehaben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen lichtdurchlässige Seitenteile und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.(7) Notwendige Treppenräume müssen zu beleuchten sein. Innen liegende notwendige Treppenräume müssen in Gebäuden mit einer Höhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.(8) Notwendige Treppenräume müssen belüftet werden können. Sie müssen in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie führende Fenster mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,50 m2 haben, die geöffnet werden können. Für innen liegende notwendige Treppenräume und notwendige Treppenräume in Gebäuden mit einer Höhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m ist an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von mindestens 1 m2 erforderlich; sie muss vom Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz aus geöffnet werden können.
§ 32 ThürBO, Treppen§ 34 ThürBO, Notwendige Flure, offene Gänge