Source: https://de.slideshare.net/netzausbau/erfurt-forum-bedarfsermittlung
Timestamp: 2018-01-24 04:34:09
Document Index: 193665052

Matched Legal Cases: ['§ 12', '§ 12', '§ 12', '§ 92', '§ 63', '§ 20', '§ 5']

Informationstag Netzentwicklungsplan/Umweltbericht der Bundesnetzagentur am 24.04.2015 in Erfurt: Einführungsvortrag zum Dialogforum Grundlagen der Bedarfsermittlung
Hablando con Dios by TATIANA CASTILLO 680 views
Examen espol deysi granja by deysi20 228 views
1 1218 3 by oscar101tron 292 views
Ben by Tonia Gaggini 462 views
Lucia. Auto-Descripción. 3r B CURS... by Educación gva 368 views
German by mkp28 244 views
Einführungsvortrag zum Dialogforum Grundlagen der Bedarfsermittlung. Gehalten auf dem Informationstag Netzentwicklungsplan/Umweltbericht der Bundesnetzagentur am 24.04.2015 in Erfurt.
1. www.bundesnetzagentur.de Grundlagen der Bedarfsermittlung Infotag der Bundesnetzagentur zum Netzentwicklungsplan 2024 Erfurt, 24.04.2015
2. Szenario A Szenario B Szenario C Szenario B Gesamtprozess der Netzentwicklung (§§ 12a ff. EnWG) 10Jahre20Jahre I SZENARIO- RAHMEN II REGIONALI- SIERUNG III MARKT- MODELLIERUNG IV NETZ- BERECHNUNG V NETZAUSBAU- BEDARF EE-Quoten, Schicksal der Konventionellen Räumliche Zuordnung von Ein- und Ausspeisung Stunden und knotengenaue Simulation von Einspeisung der Erzeuger Wer produziert wann für wen Strom ? (Brennstoffmix) Berechnung und Analyse des Startnetzes Maßnahmen für einen bedarfsgerechten Netzausbau Was sind die richtigen Maßnahmen? (NOVA-Prinzip, Technologieauswahl) iterierend Wo speisen die Erneuerbaren Energien ein? Wann und wo ist das Netz überlastet? (Netzengpässe) Wesentliche Fragestellung im jeweiligen Prozessschritt: § 12a EnWG §§ 12b f. EnWG
3. 33 II Regionalisierung in Thüringen Erzeugungsleistung in Thüringen NEP 2024 Erzeugungsart Leistung in GW Erdgas 0,5 Pumpspeicher 2,6 KWK-BHKW 0,1 Wind onshore 2,0 Photovoltaik 1,7 Biomasse 0,3 Last 0,5-2,4
4. Ausbau der Erneuerbaren nördlich von Thüringen 11,5 18,5 6,1 9,5 1,1 1,7 Biomasse PV Wind Installierte EE-Anlagen in GW (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt) Heute (31.12.2013) In 2024 [GW] Wolmirstedt Vorname Name | Veranstaltung | © Bundesnetzagentur
5. III Marktmodellierung Der Markt bestimmt den Energiemix - das Netz unterscheidet nicht – Volkswirtschaftliches Modell auf Basis geringster Grenzkosten. Im Wesentlichen Brennstoffkosten (z.B. Erdgas 2,7 ct/kWh) und Emmissionszertifikate 29 €/t CO2. Vorname Name | Veranstaltung | © Bundesnetzagentur
6. Energieerzeugung nördlich von Thüringen bis 2024 Energieerzeugung in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt Im Norden besteht ein Energieüberschuss von ca. 65 TWh. 0 20 40 60 80 100 120 140 Stromerzeugung Stromverbrauch PV Wind Biomasse Wasserkraft sonstige EE sonstige konv. Öl KWK < 10 mW Erdgas Steinkohle Braunkohle 2024 [TWh] Vorname Name | Veranstaltung | © Bundesnetzagentur
7. 7 Überlastungen des Bestandnetzes ohne Netzausbau § Das heutige Übertragungsnetz kann den zukünftigen Übertragungsbedarf nicht bewältigen. § Ohne Netzausbau wäre es an vielen Stellen überlastet. Viele Netzengpässe an über 1000 h im Jahr Auslastung des Startnetzes im Jahr 2024 (inkl. Südwest-Kuppelleitung) Vorname Name | Veranstaltung | © Bundesnetzagentur
8. 88 Von BNetzA zu prüfender Entwurf des Netzentwicklungsplans 2024 Überarbeiteter Entwurf des NEP 2024: § 92 Maßnahmen von ÜNB beantragt § darunter 4 HGÜ-Korridore § ca. 7.300 km an Umbau- und Ausbaumaßnahmen § geschätztes Investitions- volumen: ca. 23 Mrd. Euro
9. 99 Prüfkonzept der BNetzA Das Prüfkonzept der Bundesnetzagentur Prüfung der Einzelmaßnahmen Wirksamkeit Trägt die Maßnahme zur (n-1)-Sicherheit des Netzes bei? Erforderlichkeit Ist die Maßnahme ausreichend ausgelastet? Sonstige Erwägungen Ist die Maßnahme auch im Gutachter-Szenario notwendig? Lassen sich unzulässige Betriebszustände durch sog. Topologieänderungen beheben?
10. 10 (n-1)-Sicherheit (n-1)-sicher heißt, dass das Netz bei einem Ausfall EINER Leitung immer noch sicher und zuverlässig betrieben werden kann. Diese Leitung kann nachvollzogen werden
11. 1111 Erforderlichkeit § Für 2024 wurde für sämtliche 8.760 Stunden des Jahres eine Berechnung durchgeführt und die Auslastung der einzelnen Leitungen über das Jahr ermittelt. Damit kann die Erforderlichkeit bewertet werden. § Eine Auslastung unter 20% ist ein Indiz für mangelnde Erforderlichkeit. Ein solcher Transportbedarf könnte technisch auch durch das 110 kV-Netz bewältigt werden. Prüfung der Einzelmaßnahmen: Erforderlichkeit § P159 M62: Bürstadt – BASF § Nicht erforderlich, denn Auslastung max. Auslastung: 15,9%
12. 1212 Prüfung der Einzelmaßnahmen: Sonstige Erwägungen Sonstige Erwägungen: Notwendigkeit der Maßnahme auch im Gutachter-Szenario? BNetzA hat zusammen mit ihrem Gutachter geprüft, ob die Maßnahmen auch gemäß den neuen Rahmenbedingungen (Reduzierung der Offshore-Kapazitäten und Spitzenkappung) notwendig sind. § P27 M52: Landesbergen – Wehrendorf § Nicht wirksam im Gutacher-Szenario
13. 13 Übersicht: vorläufige Prüfungsergebnisse NEP 2024 § 63 von 92 Maßnahmen bestätigungsfähig § Dies entspricht ca. 5.800 km Aus- und Umbaumaßnahmen (zum Vergleich: BBPlG ca. 5.000 km) § Alle im BBP enthaltenen HGÜ- Korridore erneut bestätigungsfähig § HGÜ-Korridore B und C06 erneut (noch) nicht bestätigungsfähig § 20 Maßnahmen zusätzlich zum BBP bestätigungsfähig (fast ausschließlich Maßnahmen in bestehender Trasse, Ausnahmen P20, P44, P72) § 5 Maßnahmen des BBP derzeit nicht mehr bestätigungsfähig bzw. noch weiter zu untersuchen
14. 14 Ausbauvorhaben mit Bezug zu Thüringen gemäß NEP Entwurf 2024
15. 15 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Examen espol deysi granja
deysi20