Source: http://docplayer.it/5349884-Soluzioni-per-la-protezione-passiva-con-i-sistemi-in-lastre.html
Timestamp: 2018-02-24 18:51:13+00:00
Document Index: 131303934

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 4', 'arte 1', 'arte 3']

Soluzioni per la protezione passiva con i sistemi in lastre - PDF
Download "Soluzioni per la protezione passiva con i sistemi in lastre"
Marilena Franceschi
1 Soluzioni per la protezione passiva con i sistemi in lastre il corretto uso dei rapporti di prova europei e del relativo fascicolo tecnico. Funzione tecnico-commerciale Ing. ZAMUNER Edoardo
2 D.M. 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di: A) PROVE B) CALCOLI C) CONFRONTI CON TABELLE Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo sono descritte nell'allegato B (DM 16/02/2007) Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di calcoli sono descritte nell'allegato C (DM 16/02/2007) Le modalità per la classificazione di elementi costruttivi in base a confronti con tabelle sono descritte nell'allegato D (DM 16/02/2007)
3 B) CALCOLI Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di calcoli sono descritte nell'allegato C (DM 16/02/2007) NORME UNI 9502 / 9503 / 9504 Fino alla pubblicazione delle appendici nazionali degli eurocodici, era possibile determinare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti, con con riferimento alle norme UNI di seguito indicate : UNI 9502 «Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso» UNI 9503 «Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio» UNI 9504 «Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di legno»
4 B) CALCOLI Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di calcoli sono descritte nell'allegato C (DM 16/02/2007) NORME UNI 9502 / 9503 / 9504 D.M. Infrastrutture e Trasporti 31/07/2012 Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l applicazione degli Eurocodici, entrato in vigore l 11/04/2013. Termina il periodo transitorio, previsto dal successivo punto C.4 del medesimo Allegato C del D. Min. Interno 16/02/2007, in cui era consentito, in attesa della pubblicazione delle appendici nazionali degli eurocodici, l utilizzo delle norme UNI 9502, 9503 e 9504 per il calcolo di resistenza al fuoco di elementi costruttivi rispettivamente in cemento armato, acciaio e legno per progetti o SCIA presentati dopo il 11/04/2013. Lettera Circolare 4638/2013 precisa che l utilizzo delle norme UNI 9502, UNI 9503 e UNI 9504 è consentito anche oltre l 11/04/2013, esclusivamente per le costruzioni i cui progetti di prevenzione incendi o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) siano stati presentati ai competenti Comandi provinciali dei vigili del fuoco prima di detta data.
5 B) CALCOLI Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di calcoli sono descritte nell'allegato C (DM 16/02/2007) Allegato C Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli : I metodi di calcolo da utilizzare ai fini del presente decreto sono quelli contenuti negli eurocodici di seguito indicati se completi delle appendici contenenti i parametri definiti a livello nazionale : EN «Azioni sulle strutture Parte 1-2: Azioni generali Azioni sulle strutture esposte al fuoco» EN «Progettazione delle strutture di calcestruzzo Parte 1-2: Regole generali Progettazione strutturale contro l incendio» EN «Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-2: Regole generali Progettazione strutturale contro l incendio» EN «Progettazione delle strutture miste acciaio calcestruzzo Parte 1-2: Regole generali Progettazione strutturale contro l incendio» EN «Progettazione delle strutture di legno Parte 1-2: Regole generali Progettazione strutturale contro l incendio» EN «Progettazione delle strutture di muratura Parte 1-2: Regole generali Progettazione strutturale contro l incendio» EN «Progettazione delle strutture di alluminio Parte 1-2: Regole generali Progettazione strutturale contro l incendio»
6 D.M. 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di: A) PROVE B) CALCOLI C) CONFRONTI CON TABELLE Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo sono descritte nell'allegato B (DM 16/02/2007) Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di calcoli sono descritte nell'allegato C (DM 16/02/2007) Le modalità per la classificazione di elementi costruttivi in base a confronti con tabelle sono descritte nell'allegato D (DM 16/02/2007)
7 C) CONFRONTI CON TABELLE Le modalità per la classificazione di elementi costruttivi in base a confronti con tabelle sono descritte nell'allegato D (DM 16/02/2007) Allegato D Modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle : Le tabelle seguenti propongono delle condizioni sufficienti per la classificazione di elementi costruttivi resistenti al fuoco. I valori contenuti nelle tabelle sono il risultato di campagne sperimentali e di elaborazioni numeriche e si riferiscono alle tipologie costruttive e ai materiali di maggior impiego Tabelle: D.4 Murature non portanti di blocchi D.5 Solette piene e solai alleggeriti D.6 Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato ordinario e precompresso D.7 Travi, tiranti e colonne di acciaio
8 DECRETO 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di: A) PROVE B) CALCOLI C) CONFRONTI CON TABELLE Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo sono descritte nell'allegato B (DM 16/02/2007) Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di calcoli sono descritte nell'allegato C (DM 16/02/2007) Le modalità per la classificazione di elementi costruttivi in base a confronti con tabelle sono descritte nell'allegato D (DM 16/02/2007)
9 A) PROVE Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo sono descritte nell'allegato B (DM 16/02/2007 Elementi portanti: l utilizzo dei risultati delle prove e sempre limitato al campo di diretta applicazione contenuto nel rapporto di classificazione: Ø UNI EN : 2012: Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti Pareti Ø UNI EN : 2002: Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Solai e coperture Ø UNI EN : 2002: Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti Travi Ø UNI EN : 2002: Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti Pilastri Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione: Si applica a Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco Ø Norme EN ; EN Si applica a Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco Ø Norme EN ; EN ,3,4,5,6,7
10 Compartimentazioni Verticali (pareti, contropareti, setti a membrana) Funzioni dei Sistemi di Protezione Passiva Compartimentazioni orizzontali (controsoffitti collaboranti o a membrana) Protezione/realizzazione di condotte di ventilazione/condizionamento/estrazione fumi Protezione di attraversamenti impiantistici (barriere passive) Protezione di strutture (acciaio, cemento, legno, strutture miste, etc)
11 Protezione al fuoco di elementi strutturali EN /4/5/8 EN : 2012 Metodo di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 3: protettivi per elementi in calcestruzzo EN : 2012 Metodo di prova per la determinazione del contributo di protettivi PASSIVI per la resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 4: protettivi per elementi in acciaio EN : 2012 Metodo di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 5: protettivi per elementi in calcestruzzo e profilati di acciaio strutture miste EN : 2012 Metodo di prova per la determinazione del contributo di protettivi REATTIVI per la resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 4: protettivi per elementi in acciaio
12 Protezione di strutture (acciaio, cemento, legno, etc) Sistemi a lastre (cartongesso, Fireboard, GKF, F-Zero, etc ) Vernici intumescenti Intonaci ignifughi
13 Sistemi a Secco Orditura metallica Profili metallici: Norma EN Obbligatorietà della marcatura dal 01/03/2007 Si ha l obbligo di controllare e garantire: 1. Qualità acciaio (UNI EN 10327) - 2. Tensione di snervamento (Val. min. dich. produttore) 3. Classe di reazione al fuoco (incombustibile A1) 13
14 Sistemi a Secco Lastre di gesso rivestito Marcatura CE Lastre in gesso rivestito Ø Per le lastre rivestite con il cartone: Norma UNI EN 520 Obbligatorietà della marcatura dal 01/03/2007 Ø Per le lastre in gesso con elementi di rinforzo tipo GM: Norma EN Obbligatorietà della marcatura dal 01/01/2010 Obbligo di fornire la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per tutti i prodotti marcati CE dal 1 luglio
15 Sistemi a Secco Lastre di gesso rivestito Per la EN 520 si ha l obbligo di controllare e garantire: 1. Carico di rottura per flessione 2. Classe di reazione al fuoco 3. Conducibilità termica 4. Fattore di resistenza al vapor acqueo Per la EN si ha l obbligo di controllare e garantire: 1. Classe di reazione al fuoco 2. Permeabilità al vapore (EN 12524) 3. Coefficiente di trasmissione termica (EN 12524) 15
16 Norma europea di prova per muri non portanti (divisori) EN Parte 1 :Quali sono le novità rispetto alla Circolare n. 91 Il campione in prova di dimensioni 3x3 m (quando nel caso reale non è di dimensioni minori) viene fissato alla struttura di supporto lasciando un lato verticale libero. Misura dell inflessione: Lo schema di posizionamento delle termocoppie è tale da consentire il controllo dei punti più critici nei riguardi dell isolamento termico Nel caso in cui venga richiesto, è possibile effettuare anche la prova di impatto di cui alla norma EN (classificazione M) sulla faccia non esposta al fuoco dopo la prova al fuoco Nel caso di pareti vetrate è possibile effettuare anche la misura dell irraggiamento di cui alla norma EN (classificazione W)
17 METODO SPERIMENTALE Determinazione dei requisiti di resistenza al fuoco di prodotti o elementi costruttivi attraverso una o più prove condotte secondo protocolli presso laboratori di prova Prodotti/elementi con requisito intrinseco di resistenza al fuoco (R, E, I, ) Il risultato può essere applicato senza ulteriori valutazioni a prodotti /elementi realizzati all interno del campo di applicazione diretta del risultato di prova. Necessitano di ulteriori valutazioni per prodotti/elementi realizzati al di fuori del campo di applicazione diretta del risultato di prova campo diretto di applicazione : è la serie di modifiche che possono essere consentite sul prodotto a fronte del prototipo provato; quando si è costretti ad uscire anche da questo ambito si parla di estrapolazione (Extended application)
18 Resistenza al fuoco Certificati europei: 1 certificato è composto da 2 documenti: Rapporto di Classificazione Rapporto di Prova Descrizione del campione Classificazione (es. EI120) Campo di applicazione diretta Descrizione dettagliata del campione Descrizione delle modalità di prova Curve temperatura-tempo Risultati (tempo, temperature, deformazioni) della prova
19 Resistenza al fuoco Campo di applicazione diretta: Elenco delle variazioni ammesse rispetto al campione testato ESEMPIO: Parete W112 Il campione testato aveva dimensioni 3x3 m e le seguenti caratteristiche VARIAZIONI CONSENTITE Aumento di altezza della parete fino a 4 m (se la deformazione laterale del campione è < 10 cm) (aumento larghezza dei montanti)
20 Resistenza al fuoco Campo di applicazione diretta: E riportato sul rapporto di classificazione. Non c è bisogno di ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni.
21 Resistenza al fuoco E se la parete che devo fare è più alta di 4 m? SOLUZIONE 1 Trovare prove effettuate in laboratori autorizzati la cui bocca del forno ha dimensioni più grandi: ESEMPIO: Cert. 11-G-310 Parete in cartongesso W112 Dimensioni del campione: Altezza 5 m Larghezza 3 m Risultati validi per pareti fino a 5 m di altezza
22 E se la parete è più alta e non ho un certificato di riferimento? Nella procedura per operare variazioni oltre il campo diretto di applicazione (All.B punto B.8) deve interviene anche il Laboratorio di prova B.8 In caso. di variazioni del prodotto o dell elemento costruttivo classificato, non previste dal campo di diretta applicazione del risultato di prova, il produttore è tenuto a predisporre un fascicolo tecnico contenente almeno la seguente documentazione: B.8.1 elaborati grafici di dettaglio del prodotto modificato; B.8.2 relazione tecnica, tesa a dimostrare il mantenimento della classe di resistenza al fuoco, basata su prove, calcoli e altre valutazioni sperimentali e/o tecniche, anche in conseguenza di migliorie apportate sui componenti e sul prodotto, tutto nel rispetto delle indicazioni e dei limiti contenuti nelle apposite norme EN o pren sulle applicazioni estese dei risultati di prova laddove esistenti (EXAP); B.8.3 eventuali altre approvazioni maturate presso uno degli Stati dell'ue ovvero uno degli altri Stati contraenti l'accordo SEE e la Turchia. B.8.4 parere tecnico positivo sulla completezza e correttezza delle ipotesi a supporto e delle valutazioni effettuate per l'estensione del risultato di prova rilasciato dal laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione di cui al precedente punto B.4 La suddetta documentazione sarà sotto la responsabilità del produttore e dovrà sempre essere disponibile per eventuali ispezioni.
23 Resistenza al fuoco SOLUZIONE 2 FASCICOLO TECNICO DM 17/02/2007 per variazioni non coperte dal campo di applicazione diretta e.s.: - pareti oltre i 4 m - variazione del tipo di lastra - etc il PRODUTTORE deve redigere un Fascicolo Tecnico contenente - il certificato di riferimento - descrizione del campione - dettagli costruttivi - giustificazione tecnica Parere positivo del laboratorio
24 Resistenza al fuoco Fascicolo tecnico (DM 16/02/2007, All. B Art. 8) Il Produttore dovrà indicare il corretto dimensionamento delle pareti di compartimentazione testate per estenderne i risultati ad altezze superiori. Il Laboratorio di prova dovrà convalidare il metodo indicato dal Produttore. Il Professionista farà riferimento al Fascicolo Tecnico per le estensioni. 24
25 Resistenza al fuoco Fascicolo Tecnico ESEMPIO: Contiene indicazioni per l estensione in altezza oltre i 4 m ma anche altri tipi di variazioni
26 EXtended APplication rules EN 15725:2010 Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione EN :2009 Blocchi di gesso e muratura EN :2011 Costruzioni vetrate EN :2012 Costruzioni in pannelli sandwich metallici E per le pareti in CARTONGESSO? 26
27 In attesa dell ExAp 2 metodi principalmente usati Metodo Efectis Metodo EOTA 27
28 Aspettando l ExAp 1: metodo EFECTIS Metodo basato sulla valutazione del raggio di curvatura e dell allungamento delle pareti. Non viene considerato solo il comportamento al fuoco dei profili metallici, ma anche quello delle lastre. PREGI E DIFETTI Basato su 60 anni di esperienza di EFECTIS in test al fuoco Uso del software LENAS, sviluppato da Efectis Non c è la possibilità di verificare i risultati del calcolo Può essere utilizzato solo dai Laboratori Efectis Alti costi dei test 28
29 Aspettando l ExAp 2: metodo EOTA TR35 Metodo basato sulla valutazione delle temperature sulla flangia calda e sulla flangia fredda dei profili metallici. Non si considera il contributo delle lastre. PREGI E DIFETTI Basato su un metodo ingegneristico Approvazione dall EOTA Possibilità di verificare i risultati del calcolo Alcune ipotesi possono essere migliorate Necessità di un maggior supporto con dati sperimentali su pareti alte Può essere utilizzato in tutti i Laboratori Europei 29
30 Esempio dei risultati ottenuti: sopra i 4 m, Guida superiore con ala maggiorata da 100 mm Sopra i 6,5 m, guida superiore con ala maggiorata da 150 mm 30
31 Fascicolo Tecnico per altezze fino a 12,05 m
32 Fascicolo Tecnico per altezze fino a 12,05 m W111 - E.I. 60
33 Fascicolo Tecnico per altezze fino a 12,05m W111 - E.I. 60
34 Fascicolo Tecnico per altezze fino a 12,05m W111 - E.I. 60
35 Fascicolo Tecnico per altezze fino a 12,05 m W111 - E.I. 60
36 Resistenza al fuoco Criteri di buona realizzazione di pareti resistenti al fuoco Dimensionamento strutturale per le reali dimensioni della parete (H) 1) Co-azioni (incendio, spinta della folla, vento ) 2) Calcolo delle deformazioni 3) Contenimento della freccia Ø Ø Ø Ø Dimensionamento dei profili montanti a C (sez., interasse) Eventuale impiego di carpenteria di supporto Impiego di guide a U a sezione maggiorata Progettazione di giunti telescopici resistenti al fuoco (v. p. es. DIN) verticali ed orizzontali 36
37 Resistenza al fuoco Criteri di buona realizzazione di pareti resistenti al fuoco: Criteri di buona costruzione 1) Rivestimento a giunti sfalsati 2) Sfalsamento lastre strato su strato 3) Contenimento impianti nell intercapedine (no tracce!) 4) Disassamento scatole elettriche e loro protezione 5) Protezione degli attraversamenti impiantistici 37
38 Certificati KNAUF: q Pareti q Contropareti, membrane verticali q Controsoffitti: A protezione di solai A membrana q Protezioni strutturali
41 Certificati KNAUF: q Pareti q Contropareti, membrane verticali q Controsoffitti: A protezione di solai A membrana q Protezioni strutturali
46 Certificati KNAUF: q Pareti q Contropareti, membrane verticali q Controsoffitti: A protezione di solai A membrana q Protezioni strutturali
47 Prestazioni Antincendio dei Controsoffitti PER L ADEGUAMENTO DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI UN SOLAIO (R.E.I.) Controsoffitti collaboranti COMPARTIMENTAZIONE TRA IL CONTROSOFFITTO ED IL SOLAIO SOVRASTANTE (E.I.) Controsoffitti a membrana
50 Certificazioni D112 con profili 50/27
51 Controsoffitti autoportanti
52 In tutti è previsto l inserimento delle copriplafoniere LIGHT BOX
53 Certificati KNAUF: q Pareti q Contropareti, membrane verticali q Controsoffitti: A protezione di solai A membrana q Protezioni strutturali
56 Come si determina lo spessore del rivestimento
59 Vermiplaster: introduzione Applicazioni intonaci ignifughi Protezione di strutture esili/reticolari Protezione di solai in lamiera grecata Protezione di nodi complessi di connessione delle strutture Parcheggi, capannoni ed edifici terziario con struttura in acciaio
60 Che cosa è VERMIPLASTER VP? KNAUF VERMIPLASTER VP è un intonaco a base gesso con una maggiore quanbtà di aggregab leggeri per la protezione passiva dal fuoco degli elemenb costrugvi. Knauf VERMIPLASTER ha ojenuto l approvazione tecnica europea ETA - 11/0229 oltre all importante cerbficato di conformità. Applicazione della ETAG per Pilastri e travi in acciaio Pilastri in calcestruzzo e travi SoffiG e pareb in calestruzzo Lamiera grecata con calcestruzzo ETAG 018 parte 3 : 2006 Intonaci e Kit per intonaci ublizzab per applicazioni di resistenza al fuoco
61 Vermiplaster: spessori necessari TRAVI Protezione di travi e colonne in c.a. Dimensionamento COLONNE
62 Vermiplaster: spessori necessari Protezione di strutture in acciaio Dimensionamento IPE IPN HEA HEB etc
63 Vermiplaster: spessori necessari Protezione di strutture in acciaio Dimensionamento Es: Trave IPE 240, esposta su 3 lati, T CR =500 C R60 S/V= 210 m mm
64 Vermiplaster: spessori necessari Protezione di strutture in acciaio Dimensionamento e se ho altri tipi di profili aperti? ok e se ho un tubolare? ok
65 65 Knauf Antincendio: supporti Depliant Scheda lastre Thermax Manuale
66 GRAZIE..!!!! Ing. ZAMUNER Edoardo Funzionario Tecnico Knauf Knauf Località Paradiso Castellina Marittima (PI) Sito internet: Cell oftware gratuito per l assistenza alla progettazione Knauf BDS 3.0 On line su knauf.it