Source: http://docplayer.fr/486932-Guide-de-l-achat-public-ascenseurs-et-escaliers-mecaniques.html
Timestamp: 2016-12-10 19:25:46+00:00
Document Index: 72743059

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 12', 'art 12']

⭐Guide de l achat public Ascenseurs et escaliers mécaniques
Download "Guide de l achat public Ascenseurs et escaliers mécaniques"
1 Guide de l achat public Ascenseurs et escaliers mécaniques Groupe d étude des marchés Ascenseurs et monte-charge GEM-Ascenseurs2 OBJET DU PRÉSENT GUIDE : L évolution des normes de sécurité relatives aux installations d ascenseurs dans les établissements recevant du public, ainsi qu aux établissements relevant du code du travail et aux bâtiments d habitation, a rendu nécessaire l élaboration du présent guide. Ce document dématérialisé a pour but de venir en aide à la personne publique, dans l acte d achat. Il ne doit, en aucune manière, être considéré comme un document réglementaire et contractuel ayant valeur de référentiel. I3 PREFACE En France, aujourd hui, le parc existant est d environ ascenseurs, et c est le moyen de transport le plus utilisé dans notre pays avec environ 100 millions de passagers par jour. La France a installé depuis le début du XX e siècle des ascenseurs. Elle se trouve, à l heure actuelle, devant un des parcs d ascenseurs les plus anciens d Europe, avec plus de deux tiers ayant vingt ans d âge et dont les plus anciens datent de la fin du XIX e siècle. L état ancien, voire vétuste de certains parcs peut faire craindre d une part, une augmentation du nombre d accidents et de leur gravité et d autre part, l absence d amélioration technique de ceux-ci ferait que le parc français serait frappé d obsolescence dans les quinze prochaines années. Devant cette situation, il convenait que les Pouvoirs Publics prennent des mesures adaptées et volontaristes pour atténuer les risques d accidents et favoriser l amélioration du parc d ascenseurs existants ainsi que des ascenseurs récents. La meilleure définition des dispositions nécessaires à l entretien des installations, traduites la plupart du temps dans des contrats d entretien plus précis au niveau des clauses minimales obligatoires, ainsi que le contrôle périodique, entraînent peut-être des dépenses supplémentaires pour une partie des propriétaires, mais elles seront amorties progressivement par un meilleur rendement de leur appareil et par la mise en œuvre des mesures d entretien plus performantes. Les mesures prises par cette réglementation répondent à une demande quasi générale et les mesures traduisent une meilleure sécurité pour l utilisateur comme pour le technicien d entretien, un meilleur confort d utilisation avec des pannes moins fréquentes et plus rapidement résolues. Face à cette nouvelle situation réglementaire apparue en 2003, il était donc nécessaire d actualiser le précédent guide pour les acheteurs publics et de leur donner un outil qui est à la fois un document d information technique sur les appareils et un outil d aide à la rédaction de leur cahier des charges. Ce guide technique est un outil d aide à la décision permettant à l acheteur public d élaborer un cahier des charges pour commander les matériels ou les services correspondant à ses besoins. Il permet également aux responsables des achats de pouvoir dialoguer plus efficacement avec les professionnels du secteur, notamment par l utilisation d un langage commun Enfin, je tiens à remercier les membres du groupe de travail avec qui j ai eu plaisir à travailler et qui ont permis la rédaction d un guide très complet et utile. Le Président du groupe Patrick LEVASSEUR II4 GUIDE RELATIF AUX ASCENSEURS ET AUX ESCALIERS MÉCANIQUES PREFACE... II 1. L EXPRESSION DES BESOINS ET CONTRAINTES Les normes relatives à la sécurité incendie Les normes relatives à l accessibilité des personnes handicapées LES ACTEURS ET LES INTERVENANTS LE PRODUIT Les ascenseurs : Les plates-formes élévatrices - Les élévateurs pour personnes à mobilité réduite (EPMR): Les escaliers mécaniques- Trottoirs roulants Les monte-charge : La protection contre le vandalisme : L ENTRETIEN DES ASCENSEURS ET DES MONTE-CHARGE Réglementation Les documents contractuels Allotissement du marché Sous-traitance Formation du personnel Documents inhérents aux obligations contractuelles ou nécessaires à l exploitation et à la maintenance : Prestations connexes Disponibilité et fourniture des pièces de rechange Le contrat étendu Les élévateurs pour personnes à mobilité réduite / Plate-forme élévatrices LES CONTROLES L activité du contrôle technique Les catégories autorisées de contrôleurs techniques Les contrôles à effectuer LA MODERNISATION ET LA TRANSFORMATION DES ASCENSEURS EXISTANTS ANNEXES GLOSSAIRE ET TERMES TECHNIQUES APPLICABLES AUX ASCENSEURS ET AUX MONTE-CHARGE PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE ADRESSES UTILES GROUPE D ETUDE DES MARCHES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES III5 1. L EXPRESSION DES BESOINS ET CONTRAINTES L expression des besoins et des contraintes suppose la définition précise des objectifs poursuivis par le maître d ouvrage. SYNTHESE DES PRINCIPALES QUESTIONS QUE TOUT ACHETEUR DOIT SE POSER POUR DEFINIR SES BESOINS. LA MISE EN PLACE D UN ASCENSEUR Dans l acte d achat, vers quel type d appareils dois-je m orienter pour répondre à mon besoin de transport de personnes et de trafic? Des ascenseurs? Des monte-charge? Des escaliers mécaniques? Des élévateurs pour personnes à mobilité réduite? Dans quelles conditions dois-je obligatoirement prévoir l installation d ascenseurs? Dans quelles conditions puis-je prévoir l installation d un élévateur pour personnes à mobilité réduite en lieu et place d un ascenseur (mesure dérogatoire)? Ai-je décidé de moderniser une installation existante? Mon appareil est-il susceptible d être soumis aux actes de vandalisme? Quelles sont les nouvelles contraintes concernant une installation d ascenseur existante en cas de changement de destination (ex : bureaux ou ERP en logement ou inversement, etc ) ou d affectation des locaux? Sous quelles conditions puis-je transformer un ascenseur en monte-charge non accompagné accessible aux personnes, et inversement? Quand vais-je réaliser la mise en sécurité de mes ascenseurs existants? Quels types de contrats d entretien vais-je mettre en place durant cette phase de travaux qui peut s étaler sur plusieurs années? Mes ascenseurs marqués CE sont-ils exclus des besoins ou obligations indiquées ci-dessus? Le responsable de site dispose-t-il de connaissances techniques solides et étayées par des documents pour apprécier le parc de ses équipements, leur fonctionnement, et leurs différences. Dispose-t-il en particulier : - d un glossaire étendu aux ascenseurs, EPMR, trottoirs roulants, monte charges et plate forme élévatrice? - de schémas théoriques des installations traditionnelles ou innovantes qui indiqueraient également l entretien des pièces selon le type de contrats. - d outils de veille réglementaire et technique sur les textes et normes techniques, - d une batterie d indicateurs d activité et d incidents tels que le coût moyen d'un contrat à clauses minimales/étendues selon la localisation géographique et le type d'appareils, le taux de panne moyen selon l'ancienneté de l'appareil dans des conditions normales d'utilisation, la définition d'un panel des pièces hors marché (bordereaux de prix unitaires) changées le plus fréquemment. - A-t-il pu suivre une formation spécialisée? Dispose-t-il dans sa tâche d un renfort en interne de personnels expérimentés et chargés du contrôle de l entretien? D un BET chargé du suivi de l entretien et de la validation des devis proposés par le mainteneur? Ces objectifs correspondent à des attentes que l expression des besoins permet de satisfaire. Parmi les objectifs potentiels du maître d ouvrage, on peut citer : - La circulation dans les ouvrages selon des critères de sécurité, de performance et de confort prédéfinis. - L entretien et le maintien en bon état de fonctionnement des appareils du parc, 16 - La garantie de la sécurité des passagers et des personnels chargés de l entretien et des contrôles, - La garantie de la qualité de service définie contractuellement, - La prise en compte des impératifs de développement éco-responsable - L information des techniciens, des gestionnaires de parc et des passagers sur la nature, et la fréquence des opérations d entretien. - La maitrise des coûts. - Quelle est l'étendue de la garantie en cas de dommages corporels causés à l'administration/ au propriétaire ou à un tiers? Est-elle illimitée ou limitée? - Quels sont les calculs économiques à effectuer pour choisir entre rénovation d un appareil et changement complet? - Amortissement des appareils : quelle est la durée d amortissement des ascenseurs? Développement éco-responsable : - Quelles sont les stratégies de développement durable (certification de type ISO 14001) et les applications pratiques des politiques de Responsabilité Sociale (RSE)? - Accessibilité personnes handicapées - Quelles sont les pistes d amélioration des installations en termes de diminution des coûts : diminution de la puissance de branchement, mise en œuvre de la manœuvre collective en descente, ou d un système à variation de fréquence,? - Même question pour les économies d'énergie, comptage séparé et la gestion des déchets et nuisances, sonores notamment? L expression des besoins et des contraintes s appuie sur l analyse critique et fonctionnelle de l existant, qui peut être examiné sous les aspects suivants : 1. l étendue des connaissances du responsable de site en matière de maintenance, 2. la qualification des personnels et l ampleur des moyens à la disposition du responsable de site, 3. la connaissance précise des installations et de leurs caractéristiques principales, 4. la conformité réglementaire des appareils, 5. les contrats existants, 6. la mise aux normes des ascenseurs, 7. les engagements de services du titulaire, 8. la qualité de la maintenance effectuée par le titulaire du marché précédent, 9. l analyse qualitative du dimensionnement des installations, 10. développement éco-responsable, 11. divers. Cette analyse prend en compte les contraintes tant internes qu externes qui pèsent sur les possibilités d actions. Elle exprime des questionnements dont les réponses permettent de définir les besoins. L ENTRETIEN Ces besoins permettent de définir les objectifs à atteindre pour les prestataires d entretien, ainsi que les modalités d actions de l acheteur pour élaborer et suivre les contrats d entretien. 1. Dispose-t-il dans sa tâche d un renfort en interne de personnels expérimentés et chargés du contrôle de l entretien? D un BET chargé du suivi de l entretien et de la validation des devis proposés par le mainteneur? 2. Quel est le degré de connaissance de son parc d appareils? - Quelles sont les caractéristiques indispensables du parc à réunir pour les ascensoristes, afin de déterminer le juste prix des contrats d'entretien? 27 - L'ampleur du parc à maintenir et l'absence de documents techniques fiables ne nécessitentelles pas un inventaire exhaustif des installations? - Quels sont les appareils antérieurs au 27 août 2000 et donc soumis à la réglementation «sécurité des ascenseurs existants»(sae)? - Les appareils de plus de 30 ans ont-ils fait l'objet d'une expertise par un bureau d'études? - Les sites à forts enjeux (dimensions, importance du public reçu, ERP ou IGH) font-ils l'objet d'un suivi particulier en termes de qualité de service et de coûts de maintenance? Est-il prévu une uniformisation des procédures visant à constituer à partir du dossier technique de l'ascenseur, et de la notice d'instruction un registre unique des appareils ou s agit-il de documents rigoureusement différents? - Quelles sont les recommandations pour le remplacement des pièces importantes dans les contrats à clauses étendues? - Comment définir la notion de vétusté quand le propriétaire n'est pas en mesure d'identifier la durée de vie des pièces dont le mainteneur propose le remplacement? Peut-on envisager la création d'un tableau de concordance des pièces et de leur vétusté, fourni à titre indicatif et pour une utilisation dans des conditions normales? - Les plans de prévention de risques ont-ils été établis pour l'entretien des ascenseurs sur site? - Existe-t-il un format pré renseigné pour l étude de sécurité? 3. Son contrat d entretien apporte t il une réponse aux questions suivantes: - Quelles sont les modalités pour remplacer les contrats de type normal et complet par les contrats à clauses minimales et étendues? - Plates-formes élévatrice et EPMR : en l'absence de réglementation spécifique est-il possible de définir un contrat type à partir de l'arrêté du 11 mars 1977, en modifiant toutefois les fréquences et en portant l accent sur la vérification des dispositifs de sécurité? - Préavis de résiliation et de reconduction : est-il réaliste d imposer aux ascensoristes des délais de reconduction limités à 3 mois? - Causes de résiliation : le motif d'intérêt général peut-il être explicité? - Conditions de reconduction : les clauses de tacite reconduction contreviennent à l article 16 du code des marchés qui dispose que la reconduction ne peut être qu expresse.? - Les clauses de révision de prix : est-il nécessaire d'asseoir la formule de révision des prix sur des matières premières au cours très volatile (ex : cuivre + 223% entre 2003 et 2006) ou sur des indices haussiers (ex : BT48). L indice du fil de cuivre n est pas accessible facilement. Peut-on les remplacer par le choix d une partie fixe plus élevée. Quel est le plafond de la partie fixe qui serait économiquement la plus viable dans une formule de révision de prix? 4. Loi sur la sécurité des ascenseurs existants (SAE) : la mise en conformité des ascenseurs? - Quelles sont les garanties et leurs modalités de mise en œuvre quand les travaux de mise aux normes sont faits, après appel à concurrence par une autre société que celle du mainteneur? - En pratique la société d'entretien réalise souvent les travaux de mise aux normes comptetenu de son excellente connaissance des installations dont elle a la charge. Existe-t-il une possibilité de corréler d'emblée l'entretien aux travaux de mise aux normes? Sous quelles conditions peut-on envisager de négocier après appel d offre pour la réalisation de travaux de mise en conformité? L article 35-2 du CAP est-il applicable? 5. Quels sont les services sur lesquels s engage le mainteneur? Contrat d entretien + comptes-rendus : - Les comptes rendus d'intervention et les statistiques peuvent-ils être exportés sous format excel ou openoffice.org pour une exploitation en interne par le responsable de site? 38 - Les bordereaux d'intervention des techniciens doivent-ils figurer dans le registre unique de sécurité tenu pour les ERP? Si oui, quelle est la procédure prévue avec les carnets d'entretien sous format électronique? Durée d intervention et de remise en service : - Il y a une tendance à l'uniformisation des pratiques, en matière de délais d intervention et de dépannage. Ces données peuvent-elles être fournies à titre indicatif dans le guide d achat? Conditions de traitement des demandes d interventions : - Le numéro unique d un centre d'appels est-il soumis à une tarification normale ou particulière? Quelles sont les modalités d'accès et de mise en œuvre des boîtes à lettre électronique spécifique ou des espaces clients sur le site de la société d'entretien? - Compatibilité d exploitation du dispositif de téléalarme quelque soit le prestataire de maintenance. 6. Appréciation de la qualité de la maintenance effectuée : - Les ascensoristes sont-ils engagés dans des démarches de qualité ou de certification de type ISO 9001? - Les indicateurs suivants sont-ils pertinents pour l analyse de la qualité de la maintenance? Le taux de panne moyen pour chaque appareil Nombre d interventions en dégagement Liste des dépenses hors marché Liste des réparations les plus fréquentes Liste des réparations les plus coûteuses Liste et montant des dépenses liées au vandalisme Analyse du dimensionnement des installations et de leur adaptation aux besoins de transport de personnel, de matériels et au trafic des sites. - Quels sont les principaux critères d'évaluation du trafic? - L évaluation du trafic et du dimensionnement des appareils peut-elle être exigée dans le compte rendu annuel d activité? LE CONTROLE TECHNIQUE Quand vais-je démarrer les contrôles techniques? Comment dois-je continuer à faire contrôler mes installations soumises à d'autres réglementations? De multiples obligations relatives aux ascenseurs, dont certaines sont récentes, vont se superposer jusqu'en 2018 (fin des dispositions de la loi SAE). La prise en compte de l'ensemble de la réglementation suppose que ces obligations soient clairement identifiées et connues du propriétaire: Exigences d accessibilité des installations par les personnes handicapées qui doivent être prises en compte dans l acte d achat d une installation neuve (arrêté du ) ou dans une installation existante lors d une rénovation ou de travaux importants (arrêté du pour l habitation et arrêté du pour les ERP). Contrôles périodiques annuels pour les ascenseurs installés dans des ERP, Contrôles périodiques semestriels dans les IGH, Contrôles périodiques liés au code du travail, Contrôles techniques quinquennaux pour tous les ascenseurs. 49 La spécificité des installations ERP et IGH rendent nécessaire un contenu technique et une périodicité adaptée pour ces installations. La réglementation spécifiant le contrôle technique quinquennal n'a pas modifié la spécificité de ces installations et les contrôles spécifiques liés. 510 1.1 - Les normes relatives à la sécurité incendie Il a paru nécessaire de rappeler succinctement, notamment pour le cas de la rénovation ou l aménagement d un ascenseur dans un bâtiment existant, les principaux textes réglementaires applicables en ce qui concerne la sécurité incendie pouvant avoir une incidence sur l ascenseur et son environnement. La réglementation incendie applicable est fonction de la date de construction du bâtiment, de son type de construction (exemple immeuble de grande hauteur) et du type d activité Bâtiment d habitation Bâtiment d habitation existant (avant 1970) Le principe fixé par la circulaire du «relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d amélioration des bâtiments d habitation existants» est de ne pas dégrader les conditions de sécurité existantes. En outre, il est demandé dans les recommandations annexées à la circulaire : la conservation d une largeur de l escalier de 0,80 m l accès aux portes d ascenseur et aux machineries à partir des parties communes Bâtiment d habitation neuf Dispositions techniques faisant l objet de l arrêté du modifié «relatif à la protection contre l incendie des bâtiments d habitation» Classement en familles, en fonction de la hauteur et de la desserte des bâtiments : Première famille : habitations individuelles isolées ou jumelées à 1 étage sur rdc ou plus ou habitations individuelles à rdc groupées en bande ; Deuxième famille : habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d un étage sur rdc et habitations collectives comportant au plus 3 étages sur rdc ; Troisième famille : habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 m au plus, au-dessus du sol accessible aux engins des services de secours : a) au plus 7 étages sur rdc ; circulation horizontale avec au plus 7 m entre porte palière de logement et porte d accès à l escalier ; au rdc accès par voie échelle b) autres habitations. Quatrième famille : habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m et à 50 m au plus, au-dessus du niveau du sol accessible aux engins de secours.. Article 97 de l arrêté du : «Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d évacuation sauf en ce qui concerne les foyers pour personnes handicapées. Les parois des cages d ascenseurs doivent être : Coupe-feu de degré une demi-heure pour les bâtiments de troisième famille A Coupe-feu de degré une heure pour les bâtiments de troisième famille B et de quatrième famille A chaque niveau desservi, les ascenseurs doivent toujours être accessibles depuis les circulations communes. Si des aménagements particuliers permettent en outre d accéder directement à certains logements sans utiliser les circulations communes, la porte des logements donnant accès directement à l ascenseur doit avoir le même degré coupe-feu que la paroi dans laquelle elle est aménagée. S ils desservent des sous-sols comportant des parcs de stationnement de véhicules automobiles, ou des volumes de caves, ils doivent être isolés de ces locaux par des sas d une surface de 3 m carrés environ 611 et munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure équipées d un ferme-porte et s ouvrant toutes les deux vers l intérieur du sas. Dans les habitations de la quatrième famille, les ascenseurs doivent comporter un dispositif d appel et de commande prioritaire d une cabine au moins par batterie, destiné à mettre ces appareils à la disposition des sapeurs-pompiers dès leur arrivée sur les lieux. Ce dispositif doit être conforme à la norme en vigueur (Norme NF P ) et asservi à la détection ; la cabine ne doit pas pouvoir s arrêté au niveau sinistré» Etablissement recevant du public Articles R123-1 à 55 du CCH et Règlement de sécurité approuvé par l arrêté du 25 juin 1980 modifié. Les normes de protection contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont définies dans les articles R123-1 à 55 du CCH (Code de la Construction et de l Habitation). Les mesures particulières font l objet d arrêtés du Ministre de l Intérieur et des Ministres intéressés. La sécurité contre l incendie dans les établissements recevant du public repose sur le principe de l évacuation sans utilisation des ascenseurs, sauf les cas particuliers de l évacuation des personnes handicapées. Article R du CCH : «les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants». Article R du CCH : «les ascenseurs et monte-charges, les installations d électricité de gaz et de chauffage et de ventilation ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement». Les établissements, répartis en types selon la nature de l exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres, développées dans les règlements de sécurité (par exemple, type M magasin, N Restaurant, O Hôtel...) Les établissements sont en outre, quelque soit leur type, classés en catégories, d après l effectif du public et du personnel (Article R du CCH). L effectif du public est déterminé selon la nature de chaque établissement par le règlement de sécurité. Les catégories sont les suivantes : - 1ère catégorie : au-dessus de personnes ; - 2ème catégorie : de 701 à personnes ; - 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ; - 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous à l exception des établissements compris en dans la -5ème catégorie ; - 5ème catégorie : établissement réglementé par l article R du CCH (cas où l effectif du public n atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d exploitation.) Les 4 premières catégories forment le premier groupe et sont régies par les dispositions de l arrêté du modifié. La 5ème catégorie forme le 2ème groupe régi par les dispositions de l arrêté du modifié. 712 Etablissement recevant du public des 4 premières catégories Règlement du modifié : DISPOSITIONS GENERALES Les dispositions générales propres aux établissements recevant du public font l objet des articles AS-1 à 5 AS-8 et 9 et CO52 et CO53, plus particulièrement pour la protection des gaines (ascenseurs encloisonnés). Escaliers et ascenseurs encloisonnés - article CO 53 et article AS1 Lorsque la protection des escaliers et ascenseurs par encloisonnement est rendue obligatoire par les dispositions architecturales du bâtiment (article C052), l article CO53 précise les principales dispositions relatives à cet encloisonnement: «La gaine d ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l instruction technique relative au désenfumage lorsque : soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40kVA soit la gaine d ascenseur abrite une machine contenant de l huile ou un réservoir d huile» Le désenfumage de la gaine encloisonnée d un ascenseur n est pas exigible, si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l ascenseur. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 m, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 C en l absence de cette information du constructeur. La mise en place d une amenée d air en partie basse de la gaine n est pas obligatoire, pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d un ascenseur. La commande d ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d ascenseur doit se produire automatiquement au moyen : soit d un détecteur d incendie disposé en haut de la gaine et d un déclencheur thermo-fusible 70 C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d un système de sécurité incendie de catégorie A soit d un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d un déclencheur thermo-fusible à 70 C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n est pas équipé d un système de sécurité incendie de catégorie A. Ces commandes automatiques ne sont pas automatiquement doublées de commandes manuelles. L encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur, à condition que : l ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l escalier permet d accéder aux étages ; la gaine de l ascenseur n abrite ni machine contenant de l huile, ni réservoir d huile, à l exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l huile soient rigides et qu un bac métallique de récupération d huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ; la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kva. Les parois d encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment, à l exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l article CO20 Les portes palières de la gaine d ascenseur doivent être E30. NOTE : Pour l application de ce paragraphe de l article CO 53, la durée de validité des procèsverbaux en vigueur à la date de publication de l arrêté du 6 mars 2006 et justifiant des performances des portes palières selon les anciennes dispositions de cet article est prolongée de trois ans à partir de la publication de cet arrêté. Le volume d encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d incendie ou d enfumage à l exception des canalisations électriques propres à l ascenseur. 813 Cage d ascenseur «à l air libre» (article C054) : La cage d ascenseur doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur l extérieur comportant, en permanence, des vides, au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi (article CO- 34 4). Locaux de machine et machine en gaine (article AS1 2) Les locaux des machines, s ils existent, sont régis par les dispositions de l article CO28 relatives aux locaux à risque moyen. Les machines d ascenseur peuvent être situées en gaine, lorsque les conditions suivantes sont réunies : la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kva. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par l article EL9 3ème tiret a tout nouveau départ de l ascenseur est impossible, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commandes dépasse celle qui est fixée par le constructeur dans la notice technique de l ascenseur. En l absence de cette information du constructeur la température ambiante à prendre en compte est de 40 la résistance au feu des parois de la gaine traversée par des éléments de l installation de l ascenseur à l exception des boutons de commande et de la signalisation doit être conservée. Portes palières ( 3) Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans les parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l appareil lui-même. Matériaux des parois et gaines ( 4) Les parois et gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0. Revêtements intérieurs ( 5) Les revêtements intérieurs des cabines d ascenseur doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3, D-S1, D0 et, en plancher de catégorie M4, Dfl-s1. Réservoirs d huile ( 6 et 7) Les réservoirs d huile des installations d ascenseur hydrauliques situés en-dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes respectant les dispositions de l article CO28 relatives aux locaux à risque moyen Tout réservoir d huile d une installation d ascenseur doit être équipé d un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d huile du réservoir. Les dispositions de l article EL6 ne s appliquent pas à l huile utilisée dans les installations d ascenseur (diélectrique). Ventilation des locaux des machines (article AS-2) Le local des machines doit être ventilé sur l extérieur directement ou par l intermédiaire d un conduit distinct de celui de l ascenseur par convection naturelle ou forcées. Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie supérieure de l immeuble, elle doit être assurée par des conduits débouchant sur 2 faces opposées de l immeuble. 914 Lorsque le local des machines n est pas situé directement dans le prolongement de la gaine de l ascenseur, les ouvertures libres (passage de câbles etc ) entre local et machine à gaine d ascenseur doivent être aussi réduites que possible. Si la température ambiante de 40 est dépassée dans le local de la machinerie tout nouveau départ de l ascenseur doit être impossible et un débit d extraction minimal de 20 volumes/heure dans ce local doit être assuré. Dispositifs de secours (article AS3) Cabine de plus de 8 personnes - 1 et 2 Tout ascenseur pouvant recevoir plus de 8 personnes doit être muni d une trappe de secours et d une échelle métallique permettant d atteindre le toit de la cabine en cas d arrêt accidentel : cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci. Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de 8 personnes sont installés dans la même gaine et s il n y a pas de porte palière ou de trappe d accès au moins tous les 3 niveaux et à une distance ne dépassant pas 11 m, chacun des appareils doit être équipé, outre la trappe et les échelles de secours prévues au 1 ci-dessus, d une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d un ascenseur voisin. Chaque cabine doit être dotée d un œilleton ou d un regard facilitant les manœuvres de mise à niveau. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants, afin de permettre le passage sans danger d une cabine à l autre. Alarme (article AS3 3) Un moyen efficace doit permettre de donner l alarme depuis l intérieur de la cabine au service de surveillance ou à un responsable désigné par l exploitant. Entretiens des ascenseurs (article AS-8) Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été signé un contrat d entretien. L entretien doit être exécuté conformément aux dispositions de l arrêté interministériel en vigueur. Vérifications techniques (article AS-9) Avant leur remise en service à la suite d une transformation importante, les ascenseurs doivent faire l objet d une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé dans les conditions prévues par les articles GE 6 à 9 du règlement de sécurité. En outre, l exploitant est tenu de faire procéder annuellement par une personne ou un organisme agréé : à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante à un examen de l état de conservation des éléments de l installation à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité 1015 Autres obligations des exploitants (article AS-11) L exploitant est tenu de : produire à l occasion de la visite de réception des appareils le registre technique comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestation qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l appareil prendre, dès la constatation d un défaut de fonctionnement de l appareil compromettant la sécurité des usagers, toute mesure pour assurer celle-ci (mise à l arrêt de l appareil, condamnation d une porte au verrouillage défectueux etc ) l arrêt partiel ou total du service doit être porté à la connaissance du public par des pancartes et signalisations placées bien en évidence à chaque accès intéressé s assurer de la propreté des cuvettes des gaines et au besoin de faire procéder à leur nettoyage DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS TYPES Appels prioritaires (article AS 3 3) Les dispositions particulières applicables à certains types d établissement imposent qu un ou plusieurs ascenseurs soient équipés de dispositif d appel prioritaire pour les Sapeurs Pompiers : la mise en œuvre de la commande de cet appel prime sur toute autre commande, à l exception de celle intéressant la maintenance de l appareil, la sécurité des ascenseurs et le dégagement des usagers. Ce dispositif prioritaire est notamment demandé dans les établissements de soin (type U article U36), dans les structures d accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (type J article J31) et dans les parcs de stationnement comportant plus de 7 niveaux en infrastructure (article PS 24). Dispositions particulières à certains types Dans les établissements de soins et les structures d accueil pour personnes âgées, personnes handicapées (type U et J articles U36 et J31) il est demandé, par ailleurs : un dispositif empêchant l arrêt dans la zone sinistrée ; une cabine, au moins, doit être équipée d un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l aide d une clé tenue à la disposition des services d incendie et de secours. Cette cabine doit être équipée d un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s il existe ou avec un membre du personnel affecté à la surveillance de l établissement. Pour les parcs de stationnement, l article PS24 impose quelques dispositions particulières pour les montes-voitures. 3 : les ascenseurs de charge utilisés pour déplacer les voitures jusqu à leur niveau de stationnement sont construits et installés conformément aux spécifications de la directive 95/16/CE. Ils répondent aux dispositions suivantes : le degré coupe-feu des parois de la gaine est égal au degré coupe-feu des planchers ; les portes palières sont pare-flammes de degré ½ heure ou E 30 un ressaut de 3 centimètres par rapport au sol est aménagé devant chaque porte palière du parc pour éviter tout déversement de liquide dans la cage un système de détection incendie est installé dans l ensemble du parc ; sa sensibilisation entraîne la diffusion d une alarme générale et le retour au niveau de référence de l ascenseur dans la cabine, une signalisation inaltérable par pictogramme, visible par le conducteur, doit indiquer l obligation de mettre le moteur du véhicule à l arrêt. 1116 Etablissement de 5ème catégorie. Règlement du Le règlement de sécurité propre aux établissements de 5ème catégorie comporte un article spécifique relatif aux règles générales applicables aux ascenseurs (article PE25) rappelé ci-dessous. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes : ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l appareil. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l article PE Les portes palières devant être E30 selon la norme NF EN (2004). Lorsqu une gaine d ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. La commande d ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen : soit d un détecteur d incendie disposé en haut de gaine et d un déclencheur thermo-fusible à 70 C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d un système de sécurité incendie de catégorie A ; soit d un déclencheur thermo-fusible à 70 C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n est pas équipé d un système de sécurité incendie de catégorie A. Cette commande automatique n est pas obligatoirement doublée d une commande manuelle. Le désenfumage de la gaine encloisonnée d un ascenseur n est pas exigible, si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l ascenseur, un débit d extraction minimal de 20 volumes/heures. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 m, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 C en l absence de cette information du constructeur. La mise en place d une amenée d air en partie basse de la gaine n est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d un ascenseur. L encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs, à condition que : l ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l escalier permet d accéder aux étages la gaine n abrite pas de réservoir d huile. Les parois des gaines d ascenseur doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s1, d0 Les locaux des machines d ascenseurs, s ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupe-feu de degré 1 heure. La porte d accès au local doit être coupe-feu de degré une demiheure et munie d un ferme-porte. Le local des machines doit être ventilé sur l extérieur, directement ou par l intermédiaire d un conduit distinct de celui de la gaine de l ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique. Les machines d ascenseurs peuvent être situées en gaine, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100Kva ; chaque tableau électrique situé en gaine répond aux dispositions fixées par l article EL.9, troisième tiret, paragraphe a ; 1217 lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l ascenseur, tout nouveau départ de l ascenseur doit être impossible. En l absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 C ; la résistance au feu des parois de gaine traversées par des éléments de l installation de l ascenseur, à l exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée. Les réservoirs d huile des installations d ascenseurs hydrauliques situés en-dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du paragraphe 5 énoncées ci-dessus. Tout réservoir d huile doit être équipé d un dispositif de rétention, permettant de retenir la totalité du volume d huile du réservoir. Par ailleurs l article PE 33 concernant les règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil impose que les consignes d incendie doivent être affichées dans chaque chambre et que cette consigne doit attirer l attention sur l interdiction d utiliser les ascenseurs en cas d incendie (à l exception de ceux conformes aux dispositions de l article AS4 qui sont réservées à l évacuation des personnes handicapées voir ci-dessous) Evacuation des personnes handicapées. (Article GN8 et AS 4) Présentation et contraintes particulières Les lois n du d orientation en faveur des personnes handicapées puis n du pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 41) imposent que les locaux d habitation, les établissements recevant du public, les installations ouvertes au public et les lieux de travail soient accessibles aux personnes handicapées (quelque soit le type d handicap). Une difficulté, dans le cadre de la sécurité contre l incendie des établissements recevant du public, est la nécessité d évacuation du public par des cheminements qui peuvent ne pas être praticables pour des personnes circulant en fauteuil roulant (tel qu emmarchements) : en effet l accessibilité a pu se faire soit par un ascenseur, soit par un cheminement sans emmarchement qui n est plus praticable en cas d incendie. Des textes sont en préparation pour clarifier les règles d évacuation en cas d incendie des personnes handicapées notamment celles circulant en fauteuil roulant. Sont actuellement applicables les dispositions de l article R du Code de la Construction et de l Habitation. Le règlement de sécurité prévu à l article R précise, pour chaque catégorie d établissement, l effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l adoption de mesures particulières de sécurité. L article du règlement de sécurité correspondant est l article GN8 «Admission des handicapés» : cet article fixe par type d établissement les seuils d effectif de personnes handicapées, à partir desquels des mesures spéciales doivent être prises pour assurer leur sécurité, c est-à-dire leur évacuation ou leur mise à l abri. Lorsque le nombre de personnes handicapées à insérer est réduit, des consignes précises pour le public, le personnel et l encadrement peuvent permettre d assurer leur mise en sécurité par des moyens humains. Les dispositions de cet article visent l évacuation ou la mise à l abri de personnes handicapées et sont différentes de celles relatives à l accessibilité des bâtiments et installations, qui font l objet d une réglementation spécifique. Seuils de l article GN8 Effectifs déterminés en pourcentage, par rapport à l effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l adoption de mesures spéciales de sécurité : 1318 Etablissement de spectacles : rdc : 5% accompagnés ou non, minimum 2 ; autre niveau : 1% accompagnés, minimum 2. Restaurants, bibliothèques, musées : rdc : 10% accompagnés ou non, minimum 4 ; autre niveau : 1% accompagnés, minimum 2. Magasins de vente : rdc : 2% accompagnés ou non, minimum 4 autre niveau : 0,5% accompagnés, minimum 2. Centre commerciaux : rdc : 5% accompagnés ou non, minimum 4 ; autre niveau : 2% accompagnés, minimum 2. Hôtels : rdc : 25% accompagnés ou non minimum 4 ; autre niveau : 1% accompagnés minimum 2. Etablissements d enseignement : rdc : 1,5% accompagnés ou non, minimum 2 ; autre niveau : dito rdc. Etablissements d enseignement supérieur : rdc : 5% accompagnés ou non, minimum 2 ; autre niveau : dito rdc. Etablissements de culte : rdc : sans limitation ; autre niveau : 10% accompagnés minimum 5. Banques et administrations publiques : rdc : 10% sans limitation ; autre niveau : sans limitation. Piscines : rdc : sans limitation ; autre niveau : 10% accompagnés, minimum 5. L expression «sans limitation» apparaissant dans le tableau signifie qu aucune mesure spéciale n est imposée, quelque soit le nombre de personnes handicapées admises. Les mesures spéciales sont obligatoires, dès qu il y a au moins une personne handicapée non accompagnée à un niveau différent du rdc. Les mesures spéciales sont précisées par le paragraphe 2 de l article GN8. Ces dispositions exigent l évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant soit faite : soit au moyen d ascenseur, dans les conditions précisées à la section 2 chapitre 9 titre 1 du livre 2 (article AS 4) soit au moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés par l acheteur après avis de la Commission consultative départementale de la Protection civile telle que rampe, manche d évacuation, etc 1419 Article AS 4 : ascenseur accessible aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant 1 : dans les établissements où l effectif des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant dépasse les pourcentages fixés à l article GN8 les ascenseurs destinés à l évacuation des personnes handicapées en cas d incendie doivent répondre aux conditions suivantes : a) les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO53 ou CO54 (nota : encloisonnement ou air libre) ; b) l accès aux ascenseurs à chaque niveau s effectue au travers d un local d attente servant de refuge ; c) les gaines des ascenseurs n abritent ni machine contenant de l huile, ni réservoir d huile à l exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l huile soient rigides et qu un bac métallique de récupération d huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ; d) la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 45 kva ; 2 : description du local d attente (superficie, caractéristique des parois, caractéristique des dégagements qui y conduisent) 3 : les ascenseurs doivent disposer d une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux conditions de l article EL13 ; 4 : les cabines d ascenseur doivent être équipées d un dispositif de commande accompagnée, fonctionnant à l aide d une clé. Un nombre de clé suffisant et d un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours. En outre, les cabines doivent être équipées d un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s il existe, ou bien avec l une de ces personnes (le concierge, le gardien de l immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé) Immeuble de grande hauteur Article R à 29 du Code de la Construction et de l Habitation. et Règlement de sécurité du modifié. DEFINITION ET PRINCIPE : Constitue un immeuble de grande hauteur (IGH) aux termes de l article R du Code de la Construction et de l Habitation, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publiques de secours et de lutte contre l incendie : à plus de 50 m pour les immeubles à usage d habitation ; à plus de 28 m pour tous les autres immeubles. Les règles de sécurité contre l incendie dans ces immeubles sont fixées à l article R : 1/ pour permettre de vaincre le feu avant, qu il n ait atteint une dangereuse extension : a) l immeuble est divisé en compartiments, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l un à l autre en moins de 2 heures : Nota : les compartiments ont la hauteur d un niveau, une longueur n excédant pas 75 m et une surface au plus égale à m2 b) les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités ; c) les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits ; 1520 2/ l évacuation des occupants est assuré au moyen de deux escaliers au moins par compartiment, l accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par incendie ; 3/ l immeuble doit comporter une ou plusieurs sources autonomes d électricité ; un système d alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition du service public ; 4/ en cas de sinistre dans une partie de l immeuble les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu ; 5/ des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l immeuble ; 6/ les communications d un compartiment à un autre sont assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l élimination rapide des fumées introduites ; 7/ pour éviter la propagation d un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur celui-ci doit être isolé par un volume de protection. Dispositions techniques Les mesures techniques sont fixées par les dispositions des articles GH30 à GH34 du règlement de sécurité «pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d incendie et de panique» ayant fait l objet de l arrêté du modifié. Compte tenu des spécificités techniques de ce type de bâtiment, on se contentera de rappeler les principales dispositions et mesures techniques propres aux ascenseurs : Article GH 3O Cages et cabines parois en matériaux incombustibles coupe-feu de degré 2 heures, matériau M0 ; température limitée à 70 au bout de 2 heures ; dispositif de commande accompagnée ; les ascenseurs doivent déboucher sur des circulations horizontales communes. Article GH 31 Protection des accès aux ascenseurs porte coupe-feu 2 heures à fermeture automatique, isolant les accès des appareils ou leur palier du reste de l étage ; fonctionnement de toutes les portes coupe-feu lors de la sensibilisation des dispositifs de détection et par commande à distance à partir du poste central sécurité ainsi que par dispositif thermique à 70 ; contrôle de la fermeture complète des portes et commande du non arrêt des cabines d ascenseur lors de la sensibilisation de la détection. Article GH 32 Dispositions complémentaires concernant les paliers de desserte plaque signalétique rappelant la nécessité de laisser libre de tout obstacle ; les dispositions nécessaires doivent être prises pour que la destruction des dispositifs palier de commande des ascenseurs et monte-charge au niveau sinistré ne puissent perturber la desserte des autres niveaux. Il peut être dérogé à cette prescription si les dispositifs de commande sont protégés par une porte coupe-feu 2 heures ou sont situés sur des paliers dont les portes et parois ont le même degré coupe-feu. Article GH 33 Secours des cabines d ascenseur toutes les cabines doivent pouvoir être amenées à un niveau d accès ; 16 Montrer encore
Guide de l achat public Ascenseurs et escaliers mécaniques Groupe d étude des marchés Ascenseurs et monte-charge GEM-Ascenseurs OBJET DU PRÉSENT GUIDE : L évolution des normes de sécurité relatives aux Plus en détail GUIDE BÂTIMENTS D HABITATION
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (Code de la construction et de l habitation Art. R123 à R123.55 arrêté du 22 juin 1990) S agissant d une opération en site existant, en application Plus en détail Plan : Introduction : Quelques remarques préliminaires 1) Les dispositions applicables aux établissements à modifier
L arrêté du 24 juillet 2006 Plan : Introduction : Quelques remarques préliminaires 1) Les dispositions applicables aux établissements à modifier 1.1) La détection automatique incendie 1.2) La protection Plus en détail Sommaire. FAQ Normes- réglementation
K www w.gesop.f fr Sommaire FAQ Normes- réglementation www gesop fr E mail: info@gesop fr FAQ Réglementation et normes Compartimentage et cantonnement de fumée K1-1 www w.gesop.f fr -Qu est ce que c est Plus en détail LES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
LES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Les établissements recevant du public (ERP) sont définis aux articles R. 123-1 et suivants du Code de la construction Plus en détail 1.21 SYNTHÈSE ERP. ÉTABLISSEMENTS DE 5e CATÉGORIE (PETITS ÉTABLISSEMENTS) Dispositions administratives
Notice de sécurité Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil Cette notice a été établie à l'attention des exploitants d Etablissements Recevant du Public (ERP), afin Plus en détail Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Règlement de Sécurité Incendie dans les Etablissements Recevant du Public LES PETITS HOTELS
L EVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Groupement prévention du SDIS 85 PREAMBULE La loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Arrêté du 26 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions Plus en détail NOTICE DE SECURITE pour les ERP de 5 ème catégorie SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE CONCERNANT LES PETITS HOTELS ET LES TRES PETITS HOTELS TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES ERP DU 1 er GROUPE ET DE 5 ème CATEGORIE Code de la construction et de l habitation Plus en détail Commission du règlement de construction (Article R. 111-16-1 du CCH)
FICHES TECHNIQUES N QUESTION (1) DATE DE VALIDATION COMMISSION OBJET 07-03-001 23 novembre 2007 Classement des bâtiments d habitation Bâtiments d habitation de la 3e famille A 07-03-002 23 novembre 2007 Plus en détail ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 5 ème CATEGORIE sans locaux à sommeil
EXEMPLE DE NOTICE DE SECURITE INCENDIE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 5 ème CATEGORIE sans locaux à sommeil NOTA : Cet exemple de notice est un document simplifié. Des renseignements complémentaires Plus en détail CEP-CICAT 5 Février 2015. Lieutenant Jean-marc BRUCKERT - Service Prévention
CEP-CICAT 5 Février 2015 Lieutenant Jean-marc BRUCKERT - Service Prévention EVACUER EN TOUTE SECURITE ESPACES D ATTENTE SECURISES SOLUTIONS EQUIVALENTES CAS D EXONERATION ERP CODE DU TRAVAIL IGH Introduction Plus en détail NOTICE DE SECURITE. SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990
NOTICE DE SECURITE POUR LES ERP DE 5 E CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990 Documents obligatoires à joindre à cette notice de sécurité pour le Plus en détail JORF n 0252 du 29 octobre 2011. Texte n 26
NOTICE DE SÉCURITÉ concernant les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du 1 er groupe (1 ère à 4 ème catégorie) conformément au Code de l'aménagement de la Polynésie Française Document mis à jour le 10.05.2012 Plus en détail Objet : organisation de l évacuation d un élève à mobilité réduite
Monsieur le Recteur de l académie, Chancelier des Universités à Mesdames et Messieurs les Chefs d Etablissement Mesdames et Messieurs les Gestionnaires s/c de Messieurs les Inspecteurs d Académie, Directeurs Plus en détail SAUVEGARDE DES PERSONNES ET LUTTE CONTRE L INCENDIE DANS LES BATIMENTS D HABITATION DE LA 3ème FAMILLE INC/HAB COL 3/1986-2
NOTICE DE SÉCURITÉ concernant les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du (5 ème catégorie) conformément au Code de l'aménagement de la Polynésie Française Document mis à jour le 10.05.2012 01 - PRÉSENTATION Plus en détail Notice descriptive de sécurité pour les Établissements Recevant du Public
Notice descriptive de sécurité pour les Établissements Recevant du Public Version 2015-1 Sommaire Préambule Page 3 Renseignements principaux Page 4 Renseignements nécessaires à la bonne compréhension du Plus en détail Section 1 - Construction, dégagements, gaines
Notice de sécurité Etablissements recevant du public de 5ème catégorie 2 ème Groupe Préambule La notice de sécurité est fournie pour permettre à la commission de sécurité de rendre un avis sur les conditions Plus en détail LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH)
Roger Cadiergues MémoCad nr11.a LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH) SOMMAIRE nr11.1. Les définitions nr11.2. Les obligations nr11.3. Extraits de textes officiels La loi du 11 mars 1957 n autorisant, Plus en détail Les établissements recevant du public - ERP
Arrêté du 25 juin 1980 (modifié) Les établissements recevant du public - ERP Article EC 7 L éclairage de sécurité doit être à l état de veille pendant l exploitation du bâtiment. L éclairage de sécurité Plus en détail Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie. ERP et IGH de Type O
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 31/01/2012 N : 04.12 Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie ERP et IGH de Type O L arrêté du 25 octobre 2011 portant Plus en détail Réglementation. Protection incendie - désenfumage. 1 - Limiter la propagation du feu. 2 - Faciliter l évacuation des personnes
principe Les objectifs des règlements contre les risques d incendie sont de préserver la sécurité des biens et des personnes : en limitant les risques de naissance et de propagation du feu, en facilitant Plus en détail Etablissements Recevant du Public ERP de 5 ème catégorie
N O T I C E D E S E C U R I T E Etablissements Recevant du Public ERP de 5 ème catégorie L article R 123-14 du Code de la Construction et de l Habitation stipule que : «les établissements, dans lesquels Plus en détail A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente
ÉTANCHÉITÉ.INFO #40 décembre 2013 TECHNIQUE 29 Réglementation ERP Désenfumage des ERP : des règles générales complétées par des spécificités liées au type d exploitation Selon la taille et la nature de Plus en détail PRÉFECTURE DES YVELINES
CODE DU TRAVAIL Art. R. 235-4.- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent Plus en détail Art. 1er. - Objectif et champ d'application. 1.1. Généralités
prevolivier www.ssiap.com Notice descriptive de sécurité ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU ARTISANAUX Remarques Cette notice descriptive de sécurité, élaborée à l attention des maîtres d ouvrage et maîtres Plus en détail IRVE et Hybrides Rechargeables dans les ERP et les IGH - Cahier des Charges de la Commission Centrale de Sécurité (Ministère de l Intérieur) SOMMAIRE
ECOLE DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DES BOUCHES DU RHONE Document réalisé par : Cdt Roland RAOUX PETITS HOTELS EXISTANTS 1 EDSP 13 JUIN 2012 RAPPELS PETITS HOTELS EXISTANTS L article 2 du code civil Plus en détail VEILLE RÉGLEMENTAIRE Sécurité des personnes Fiche VRE.30
VEILLE RÉGLEMENTAIRE Sécurité des personnes Fiche VRE.30 Incendie Code du Travail R4216-1 à R4216-7 ; R4216-11 à R4216-34 Code du Travail R4225-8 Code du Travail R4227-34 à R4227-36 Code du Travail R4227-1 Plus en détail Les Formalités concernant les. Etablissements Recevant du Public. Cahier Technique n 7
Les Formalités concernant les Etablissements Recevant du Public Cahier Technique n 7 Vous êtes exploitant d un Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) par exemple un restaurant, une salle de spectacles, Plus en détail 3- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Notice de prise en compte de l accessibilité aux personnes Handicapées dans les établissements recevant du public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Notice à compléter et à joindre en trois exemplaires Plus en détail Le pétitionnaire pourra remplir une notice par établissement isolé les uns des autres au sens de l article GN 3.
Construction d une salle dédiée à l école de musique de Lipsheim Dossier de demande de permis de construire Notice de Sécurité (PC40) NOTICE DE SECURITE E.R.P. Remarque : Cette notice de sécurité comprend Plus en détail Le Code du Travail, les E.R.P., Autres Décrets & Arrêtés S.D.I.
Le Code du Travail, les E.R.P., Autres Décrets & Arrêtés Le Code du Travail R 232-1-13: La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminés par Plus en détail Réglementation selon les arrêtés du 26/02/2003, du 07/03/2008 et du 14/12/2011 et le Code du travail. Effectif des locaux Évacuation Ambiance
RÉGLEMENTATION L éclairage de sécurité et l alarme incendie (suite) 2. Les établissements recevant des travailleurs (ERT) Pour les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT), l effectif théorique des Plus en détail Réhabilitation de la Maison de Radio France LA MISE EN SECURITE INCENDIE DE LA MAISON DE RADIO FRANCE
Réhabilitation de la Maison de Radio France LA MISE EN SECURITE INCENDIE DE LA MAISON DE RADIO FRANCE ETUDE DE L EXISTANT CONSTRUCTION STRUCTURE (Références photos du chantier- 1960) LA GRANDE COURONNE Plus en détail Agent de sécurité incendie S.S.I.A.P. 1
Le 9 novembre 2012 ARRETE Arrêté du 5 août 1992 pris pour l application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage Plus en détail ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Textes de référence : Champ d application : Code de la Construction et de Plus en détail MISE EN OEUVRE D'UN DÉSENFUMAGE NATUREL
1 MISE EN OEUVRE D'UN DÉSENFUMAGE NATUREL PRINCIPES DE BASE Assistance Technique : 06........ 2 INTRODUCTION Environ 90 000 incendies en France par an. Le feu naît si 3 éléments sont réunis : le combustible, Plus en détail Le pétitionnaire veillera à remplir une notice par établissement utilisé et isolé l'un de l'autre.
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE pour les ERP du 1er groupe ou établissement du 2ème groupe (5ème catégorie) avec locaux à sommeil. Arrêté du 25/06/1980 Rappel: art R123-2 du CCH: constituent des établissements Plus en détail Principes et réglementation désenfumage
Principes et réglementation désenfumage PRINCIPES 1 Limiter la propagation 2 faciliter l évacuation des personnes REGLEMENTATION (généralités) REGLEMENTATION BATIMENTS D'HABITATION Arrêté du 31 janvier Plus en détail Guide technique : Sécurité > L'accueil du public > L'accueil du publique
Guide technique : Sécurité > L'accueil du public > L'accueil du publique L'accueil du public Que le spectacle soit payant ou non, le public a droit aux mêmes conditions de sécurité, mais toutes les obligations Plus en détail LES REGISTRES OBLIGATOIRES Hygiène - Sécurité. C. Ecolivet I. Fouquart 12 avril 2012 14 septembre 2012
LES REGISTRES OBLIGATOIRES Hygiène - Sécurité C. Ecolivet I. Fouquart 12 avril 2012 14 septembre 2012 1-REGISTRE DE SECURITE 2-REGISTRE DES AIRES DE JEUX et Équipements sportifs 3-REGISTRE SANTE SECURITE Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ERP
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ERP A joindre à la demande de permis de construire, déclaration de travaux ou d aménagement Cette notice n est pas exhaustive ; tous renseignements complémentaires doivent Plus en détail Réglementation ERP et IGH
PENSE Bête : Réglementation ERP et IGH Réalisé par Alexandre MOREAU 01.69.45.73.06 06.99.44.60.36 Mail : securiteincendie.idf@gmail.com Site : securiteincendie-idf.com A) DEFINITION : (R 123.2) 1 ) Définition Plus en détail DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TYPE O.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TYPE O. CHAPITRE IV : Établissements du Type O : Hôtels et pensions de famille. Généralités (O 1 à 2) : Etablissements assujettis - Calcul de l'effectif Construction Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Préambule : Cette notice concerne les dispositions essentielles de sécurité à prévoir en fonction du classement de l'établissement Plus en détail RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration NOR :IOCE ARRÊTÉ DU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration NOR :IOCE ARRÊTÉ DU portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Plus en détail LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX
Fiche technique n 4 LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Sources : CNOM, ANGAK, code de la construction et de l habitation 2010, Ministère de la santé Loi du 11/02/2005 pour l égalité des droits et des chances, Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Objet de la consultation : GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LES VERIFICATIONS PERIODIQUES DES EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TRIEVES Plus en détail Étude. sécurité des ascenseurs
Étude concernant la mise en place du décret concernant la sécurité des ascenseurs 1/8 Historique des versions Révision Date Modification 1.0 04/04/2005 Edition initiale, par synthèse de plusieurs lectures Plus en détail Instruction permanente prévention Doctrine GN8
PRÉFET DE L'AIN Application des principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un ERP pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation Table des matières 1 - Principes...2 2 Plus en détail NOTICE EXPLIQUANT COMMENT LE PROJET PREND EN COMPTE L ACCESSIBILITE
Direction Départementale des Territoires ARIEGE S.C.A.T. Accessibilité Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux établissements recevant du public NOTICE EXPLIQUANT COMMENT LE PROJET PREND EN Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ Décret n o 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE Notice obligatoire en application de l Art. R 123-24 du Code de la Construction et de l Habitation pour les demandes de Permis de Construire dans les Etablissements Recevant Plus en détail Date de dépôt en préfecture : Je souhaite que les courriers de l administration (autres que les décisions) lui soient adressés
MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION Demande d autorisation de construire, d aménager ou de modifier un immeuble de grande hauteur (IGH) Articles L. 122-1 et L.111-8 du Code de la construction et de l habitation Plus en détail ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du 2 ème groupe (5 ème catégorie) Effectif < à 20 personnes et sans locaux à sommeil
prevolivier www.ssiap.com Notice descriptive de sécurité ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du 2 ème groupe (5 ème catégorie) Effectif < à 20 personnes et sans locaux à sommeil RÉGLEMENTATION APPLICABLE Plus en détail NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE
MODELE N 3 sur http://www.auvergne.pref.gouv.fr/protection_civile/etablissements _recevant_public/sec_incendie_erp/procedure.php NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE Etablissement Recevant du Public du 2 ème groupe Plus en détail Règlementation et Normes Ascenseurs
Règlementation et Normes Ascenseurs Décret du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs Le décret du 24 août 2000 (JO : 27.8.2000) relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, a transposé Plus en détail 1/11 1- RAPPELS 3- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Page : 1 1- Constat Impossibilité d accéder à un ou plusieurs niveaux du bâtiment par un moyen de transport vertical Rappel réglementaire : Un ascenseur est obligatoire 1- Si l effectif admis aux étages Plus en détail Lycée J. Perrin : Cage d'ascenseur
DEKRA Inspection SAS ATIVITE T AUBAGNE hemin de l'aumône Vieille Parc de l'angevinière 13400 AUBAGNE Tel : 04.91.36.42.36 Fax : 04.91.36.05.37 Destinataire : Louis Resseguier AREA PAA 29, BD HARLES NEDELE Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 5 ème CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 5 ème CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL Remarque préliminaire Cette notice a été élaborée à votre attention dans le but de faciliter votre Plus en détail SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Publié le : 2003-05-05 SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, Plus en détail LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Roger Cadiergues MémoCad nr10.a LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) SOMMAIRE nr10.1. Les établissements recevant du public nr10.2. Les établissements généraux nr10.3. Les établissements spécifiques Plus en détail LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Roger Cadiergues MémoCad na17.a LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) SOMMAIRE na17.1. Les établissements recevant du public na17.2. Les établissements généraux na17.3. Les établissements spécialisés Plus en détail 1/4. N de l autorisation. Le cas échéant, n de permis de construire ou d aménager : Date de dépôt en mairie :
MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d accessibilité et de sécurité contre l incendie et la panique Plus en détail LABORATOIRE CENTRAL DÉPARTEMENT D ÉLECTRICITÉ ET PRÉVENTION INCENDIE. Physique et chimie au LCPP : Enquête et prévention des risques d incendies
LABORATOIRE CENTRAL DÉPARTEMENT D ÉLECTRICITÉ ET PRÉVENTION INCENDIE Physique et chimie au LCPP : Enquête et prévention des risques d incendies (atelier 433 à l ENCPB) Karine VAN NIEL karine.van-niel@interieur.gouv.fr Plus en détail 2- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Modèle de notice explicative accessibilité aux personnes handicapées des établissements et installations ouverts au public (E.R.P. et I.O.P.) à inclure dans le dossier «accessibilité» prévue par les articles Plus en détail RÉGLEMENTATION RAPPEL TECHNIQUE PRINCIPE LIMITER LA PROPAGATION DU FEU LES CONTRAINTES DU DÉSENFUMAGE FACILITER L ÉVACUATION DES PERSONNES
RÉGLEMENTATION RAPPEL TECHNIQUE PRINCIPE Les objectifs des règlements contre les risques d incendie sont de préserver la sécurité des biens et des personnes : en limitant les risques de naissance et de Plus en détail les modalités particulières des normes d accessibilité pour personnes handicapées applicables aux cabinets des praticiens libéraux
RUBRIQUE JURIDIQUE Alain BÉRY Responsable de la rubrique 421 les modalités particulières des normes d accessibilité pour personnes handicapées applicables aux cabinets des praticiens libéraux Laurent DELPRAT Plus en détail 2/4. 3 - Auteur du projet ou maître d œuvre
Cer f aavecobl i gat i ondeper mi sdeconst r ui r e 3 - Auteur du projet ou maître d œuvre 2/4 Madame Monsieur Personne morale Nom :... Prénom :... Et/ou : Raison sociale et dénomination de la personne Plus en détail Dossier Technique Ventilation de gaine d ascenseurs
Dossier Technique Ventilation de gaine d ascenseurs Avril 2012 1 Sommaire Avant-propos... 3 1 Objet du dossier technique... 3 2 Domaine d application... 3 3 Référentiels... 4 3.1 Historique des textes Plus en détail Direction des Services Techniques. Phase I : DIAGNOSTIC. de type «R, X, L» : Ile Fanac
Direction des Services Techniques Phase I : DIAGNOSTIC de type «R, X, L» : Ile Fanac Commission Communale d Accessibilité pour les Personnes Handicapées (CCAPH) Réunion n 4 du 13 février 2008 1 ère partie Plus en détail Bibliothèques - Sécurité et accessibilité des personnes - Sécurité des collections
Bibliothèques - Sécurité et accessibilité des personnes - Sécurité des collections 1 Une bibliothèque publique est un Etablissement Recevant du Public (ERP) Les réglementations en vigueur prévoient des Plus en détail SOMMAIRE. Annexe 2 Modèle de demande d autorisation de construire (PC) --------------------- p. 8 à 12
SOMMAIRE Annexe 1 Composition d un dossier à soumettre à l avis des sous-commissions de sécurité et d accessibilité Autorisation de Travaux) ---------------------------- p. 3 à 7 Annexe 2 Modèle de demande Plus en détail ASCENSEURS. (régis par la directive 95/16/CE) Prescriptions de sécurité et de santé types. Le présent document comporte 10 pages.
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 2 août 2000 ITM-CL 230.2 ASCENSEURS (régis par la directive 95/16/CE) Prescriptions de sécurité et de santé types Le présent document comporte 10 pages Sommaire Plus en détail A4 BÂTIMENTS : RECEVOIR TOUS LES PUBLICS
A4 BÂTIMENTS : RECEVOIR TOUS LES PUBLICS Organisateur INSET DE MONTPELLIER Animateur Serge MASSIS, Directeur des Études urbaines, Ville de Cannes, AITF (Association des ingénieurs territoriaux de France) Plus en détail Article R.122-3 [Exception au domaine d application] Article R.122-4 [Arrêtés d application] Article R.122-5 [Classes d'immeubles de grande hauteur]
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION LIVRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES TITRE II - Sécurité et protection contre l'incendie Chapitre 2 Disposition de sécurité relative aux immeubles de grande hauteur Plus en détail Sécurité incendie Bâtiments d habitation anciens
direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction Sécurité incendie Bâtiments d habitation anciens Page 1 Préambule Le présent document constitue un diagnostic permettant aux gestionnaires Plus en détail Annexe Titre premier. G.H. Mesures générales communes à toutes les classes d immeubles de grande hauteur
Arrêté interministériel n 3222 M.INT-PC du 30 mars 1976 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d incendie et de panique Plus en détail 9.02 ERP RÈGLES TECHNIQUES. Structures, patios et puits de lumière. Isolement Parc de stationnement. Accès des secours
Arrêté du 22 juin 1990 modifié, complétant l arrêté du 25 juin 1980 A R T I C L E S PE 5 À PE 27 ÉTABLISSEMENTS DE 5 e CATÉGORIE F I C H E 9.02 ERP LIVRE III CHAPITRE II SECTIONS I À VIII SECTION I CONSTRUCTION, Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back