Source: http://docplayer.fi/3791217-04-i-2009-51014-u-p-o-n-o-r-y-h-d-y-s-k-u-n-ta-j-a-y-m-p-a-r-i-s-t-o-t-e-k-n-i-i-k-k-a-p-a-i-n-e-p-u-t-k-i-j-a-r-j-e-s-t-e-l-m-at.html
Timestamp: 2018-06-20 10:07:33+00:00
Document Index: 22132171

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A P A I N E P U T K i j ä r j e s t e l m ät - PDF
04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A P A I N E P U T K i j ä r j e s t e l m ät
Download "04 I 2009 51014. U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A P A I N E P U T K i j ä r j e s t e l m ät"
1 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A P A I N E P U T K i j ä r j e s t e l m ät 04 I
2 Uponor-yhdyskuntatekniikan paineputkijärjestelmät 6.1 Johdanto Uponor-paineputkijärjestelmän rakenteellinen suunnittelu ja mitoittaminen 166 Uponor-paineputkijärjestelmän virtaustekninen suunnittelu ja mitoittaminen Uponor-kaasuputkiston mitoittaminen Uponor-paineputkijärjestelmien yleiset asennusohjeet ja -valvonta ProFuse-paineputkijärjestelmän ominaisuudet Hyväksynnät merkinnät ProFuse-paineputkilinjojen suunnittelu ProFuse-paineputkien asentaminen Uponor-paineputkijärjestelmä PVC:n ominaisuudet Hyväksynnät merkinnät Uponor PVC-paineputkien asentaminen Uponor-paineputkijärjestelmä PE80:n ominaisuudet Hyväksynnät merkinnät PE80-paineputkien asentaminen Uponor-paineputkijärjestelmä PE100:n ominaisuudet Hyväksynnät merkinnät Uponor-paineputkiyhteet PE100:n ominaisuudet Hyväksynnät ja merkinnät PE100-paineputkiyhteiden asentaminen U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät
3 6.1 Johdanto Muovisia Uponor-paineputkijärjestelmiä käytetään vesi- ja kaasuhuollossa sekä jäteveden johtamiseen. Muoviputkista voidaan rakentaa erittäin kestävä ja joustava putkisto. Uponor-paineputkijärjestelmien käyttöikä on pitkä, jolloin se on myös hyvin kokonaistaloudellinen ratkaisu. Uponor-paineputkien valmistusmateriaalit ovat PE 80, PE 100 ja PVC. Paineputket ovat ensisijaisesti ProFuse PE 100 -putkia. Niitä täydentävät pienikokoisten putkien PE 80-putkijärjestelmä, suurikokoisten putkien PE 100-putkijärjestelmä sekä PVC-paineputkijärjestelmä. Uponor-paineputkien väri ilmaisee niiden käyttökohteen. Pienet siniraidalliset mustat putket ja siniset ProFuse-putket sekä harmaat PVC-putket on tarkoitettu vesihuoltoon. Pienet ruskearaidalliset mustat putket ja punaruskeat ProFuse-putket on tarkoitettu jätevesikäyttöön. Kaasulle tarkoitetut putket ovat mustia keltaisilla raidoilla sekä keltaiset ProFuse-putket. Tässä johdantokappaleessa käsitellään painejohtojen rakenteellisen ja virtausteknisen mitoittamisen yleiset säännöt. Lisäksi kappaleessa on laskentaesimerkki vesijohtojen virtausteknisestä mitoittamisesta. Seuraavissa kappaleissa käsitellään yksittäisten putkijärjestelmien järjestelmäja materiaaliominaisuuksia ja esitellään vastaavat tuotevalikoimat. Järjestelmien, kokoluokkien ja käyttöalueiden väliset yhteydet näkyvät seuraavassa taulukossa. Järjestelmät ja putkikoot Uponor PE 80 SDR 17 Uponor PE 80 SDR 11 Uponor Puriton Käyttöalue Vesihuolto Jätevesien johtaminen Kaasujakelu mm mm mm Uponor ProFuse SDR mm mm mm Uponor ProFuse SDR mm mm mm Uponor PE mm mm mm Uponor PVC Taulukko mm U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät 165
4 Uponor-paineputkijärjestelmän rakenteellinen suunnittelu ja mitoittaminen Putkien asentamisessa ja suunittelussa noudatetaan RIL , KT 02 ja InfraRYK ohjeita. Tässä kappaleessa käydään läpi yleisiä ohjeita rakenteellisesta suunnittelusta ja mitoittamisesta. Asentamisen ja kaivannon täytön yhteydessä tapahtuvaan putken muodonmuutokseen vaikuttavat seuraavat tekijät: maaperän kantavuus asennuksen laatu täyttömateriaalin laatu tiivistäminen liikennekuormitus. Muoviputket ovat joustavia ja toimivat vuorovaikutuksessa ympäröivän maan kanssa. Joustavuus vähentää putkeen kohdistuvaa kuormitusta. Massanvaihdon täyttö tai perustaminen penkereelle Massanvaihdon täyttö tai perustaminen penkereelle tehdään suunnitelmien mukaisesti. Massanvaihdon täyttöön käytetään pienlouhetta (lohkarekoko 400 mm) tai kantavalla ja tiivistyvällä maalla. Pengertäytön tiivistettyjen kerrosten tiiveyden tulee täyttää seuraavat tiiviysvaatimukset: tiiveysaste (parannettu Proctor) 90 % tai tiiveyssuhde (kannettava pudotuspainolaite) 2,8 Massanvaihdon laadun toteaminen perustuu ensisijaisesti työsuorituksen menetelmävalvontaan. Kun penkereen täyttö tehdään pehmeän siltin päälle, käytetään täytön alla hiekasta tehtyä suodatinkerrosta tai sovellutusalueen 4 mukaista kuitukangasta. Mikäli kaivantoa ei massanvaihdon täytön aikana pystytä pitämään kuivana käytetään täyttömateriaalina mursketta tai pienrouhetta. Louhetäytön pinta kiilataan pienikokoisella louheella tai karkealla murskeella. 166 U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät
5 Mikäli johdot perustetaan penkereeseen, tiivistetään niiden alle tuleva pengertäyte muuta pengertä vastaavasti. Louhepenger kiilataan pienikokoisella louheella ja murskeella tai soralla. Muoviputken alla asennusalustana käytettävän luonnonkiviaineksen suurin sallittu raekoko on 10 % putken nimellismitasta, kuitenkin siten, että putkille DN < 200 suurin sallittu raekoko on 20 mm ja putkille DN > 600 suurin sallittu raekoko on 60 mm. Murskeen käyttö on sallittua muoviputken DN > 100 asennusalustaan ja murskeen suurin sallittu raekoko on 16 mm. Kaivannon pohjalle, massanvaihto- tai pengertäytteen päälle tai arinan päälle tehdään putken seinämän pinnasta mitattuna vähintään 150 mm paksuinen asennusalusta. Asennusalustan tiiveyden tulee täyttää seuraavat tiiveysvaatimukset: tiiveysaste (parannettu Proctor) 90 % tai tiiveyssuhde (kannettava pudotuspainolaite) 2,8 Asennusalustassa käytetyn materiaalien kelpoisuus todetaan rakeisuustutkimuksilla siten, että jokaisesta alkavasta 50 m 3 :n erästä tutkitaan yksi näyte. Asennusalustan tiiveysaste todetaan mittauksin 50 m:n välein, kuitenkin vähintään yksi mittaus/työkohde. Asennusalustan tiiveyssuhde todetaan mittauksin 10 m:n välein. Mikäli mittauksia tehdään vaadittua enemmän mittausten keskiarvon tulee täyttää tiiveysvaatimus. Pienin sallittu yksittäinen mittaustulos saa olla tiiveysasteen mittauksissa 88 % (Proctor) ja tiiveyssuhteen mittauksissa 3,0 (kannettava pudotuspainolaite). Katualueiden ulkopuolella asennusalusta voidaan suunnitelman mukaisesti tai erikseen sovittuna jättää tekemättä. Kaivutyö ulotetaan tällöin putken asennustasoon ja tehdään huolellisesti välttäen liikakaivua ja siten, että asennuspohjasta tulee riittävän tasainen. Muhveille tehdään asennustilat. Mikäli asennusalustan päälle asennetaan useita putkia, kerroksen materiaali valitaan siten, että se täyttää kaikkien putkien kohdalla mainitut vaatimukset. Mikäli kaivannon pohjamaa on asennusalustan materiaaliksi soveltuvaa, asennusalusta voidaan tehdä siitä. U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät 167
6 Alkutäyttö Materiaalivaatimukset Kaivannon alkutäyttö tehdään sellaisella materiaalilla, joka sopii kaikille ko. kaivannon putkille (kuva 6.1.2). Täyttömateriaali ei saa vahingoittaa putkien pinnoitteita. Täyttömateriaali ei myöskään saa sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosmateriaalia. Kaivannoissa, joissa on metalliputkia, ei saa käyttää voimalaitoksen tuhkaa tai kuonaa tai muuta putkia vaurioittavaa materiaalia. Jäätynyttä materiaalia ei saa käyttää. Lopputäyttö D Erillistä asennusalustaa ei tarvita, jos alkutäyttömateriaali on samaa kuin asennusalusta. < D1 D1 ja D2 ovat putkien muhvittoman osan ulkohalkaisijat 50 Alkutäyttö Asennusalusta Kuva Johtokaivannon asennusalusta ja alkutäyttö, kun putkien pystysuora vapaa etäisyys on < 1000 mm. Alkutäyttö tehdään pääsääntöisesti hiekasta, sorasta tai murskeesta, joka täyttää saman putken asennusalustan materiaalille esitetyt vaatimukset ja tiivistetään vaadittuun tiiveyteen. Muoviputkien alkutäyttö tehdään vaiheittain noudattaen RIL 77, Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket ohjeita. Liikennöitävän alueen ulkopuolella alkutäyttömateriaaliksi soveltuvat hiekka, sora, murske, savi, siltti tai moreeni, joiden raekoko ei ylitä tasauskerrokselle asetettuja enimmäisarvoja. 168 U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät
7 Alkutäytön tiiveyden tulee täyttää seuraavat tiiviysvaatimukset: tiiveysaste (Proctor) 95 % tai tiiveyssuhde (kannettava pudotuspainolaite) 2,5 Muoviputken sivulle tehtävä alkutäyttö rakennetaan ja tiivistetään homogeenisina kerroksina myös putken pituussuunnassa. Muoviputken päälle tulevat täyttömassat saadaan tiivistää koneellisesti vasta sen jälkeen, kun putken laen päällä on vähintään 0,3 m paksuinen täyttökerros. Alkutäyttöön käytetyn materiaalien kelpoisuus todetaan rakeisuustutkimuksilla siten, että jokaisesta alkavasta 200 m 3 :n erästä tutkitaan yksi näyte. Alkutäytön tiiviysaste todetaan mittauksin 50 m:n välein, kuitenkin vähintään yksi mittaus/työkohde. Alkutäytön tiiveyssuhde todetaan mittauksin 20 m:n välein. Tiiveys mitataan putken laen korkeudelta putken sivulta. Mikäli mittauksia tehdään vaadittua enemmän mittausten keskiarvon tulee täyttää tiiveysvaatimus. Pienin sallittu yksittäinen mittaustulos saa olla tiiveysasteen mittauksissa 93 % (Proctor) tai tiiveyssuhteen mittauksissa 2,75 (kannettava pudotuspainolaite). Liikennöitävien alueiden ulkopuolella voidaan paineluokan PN 10 muoviputkien alkutäyttö tehdä tiivistämättömänä, mikäli suunnitelmassa on niin esitetty. Kun putkien välinen pystysuoraan mitattu vapaa korkeusero on vähintään 1000 mm, voidaan kaivannossa käyttää eri putkien korkeudella kullekin putkelle soveltuvaa alkutäyttömateriaalia. Alemman putken alkutäyttö ulotetaan tällöin 300 mm putken laen yläpuolelle (kuva 6.1.3). Lopputäyttö Alkutäyttö Asennusalusta 200 D :1 2:1 Mitta lopputäytön materiaalin raekoon mukaan Lopputäyttö < D1 300 D1 ja D2 ovat putkien muhvittoman osan ulkohalkaisijat 50 Asennusalusta Alkutäyttö Kuva Johtokaivannon tasauskerros ja alkutäyttö, kun putkien pystysuora vapaa etäisyys on 1000 mm. U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät 169
8 Täytekerroksen tulee olla putken molemmilla puolilla täytön eri vaiheissa likimain samalla korkeudella. Alkutäyttö ulotetaan lopputäyttömateriaalin suurimman lohkarekoon verran, kuitenkin vähintään 300 mm, ylimmän putken laen yläpuolelle. Vettä pidättävä pato Jos kaivanto on huonosti vettä läpäisevässä maalajissa, tulee veden virtaus tasauskerroksessa ja täyttömateriaalissa estää. Kaivantoon rakennetaan tällöin kuvan mukaisesti noin 1 m pituisia sulkuja vedenläpäisevyydeltään samanarvoisesta maalajista kuin ympäröivä maaperä. Vettä pidättävä pato voidaan tehdä savesta tai hienoja lajitteita sisältävästä silttimoreenista. Padon kohta tiivistetään mahdollisimman hyvin alkutäytön tiiviysvaatimusta vastaavaksi. Sv Vj Jv Kuva Vettä pidättävä pato kaivumaista. Vettä pidättävä pato voidaan vaihtoehtoisesti tehdä kuvan mukaisesti 6 mm:n vahvuisesta bentoniittimatosta käyttäen putkien ympärystöjen ja kaivannon reuna-alueiden tiivistämiseen bentoniittijauhetta tai hiekkaa. Bentoniittimaton vedenläpäisevyyden tulee vastata vähintään 1 metrin paksuista ympäröivästä maalajista rakennettua patoa. Vettä pidättävien patojen paikat tulee esittää suunnitelmassa. Kalliokaivannoissa vettä pidättävien patojen tarve tulee harkita tapauskohtaisesti. 170 U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät
9 Sv Vj Jv Asennussuunta Alkutäyttö Asennusalusta Bentoniittimatto 6 m Putken vaatimien reikien ympärystät tiivistetään bentoniittihiekalla Kuva Vettä pidättävä pato bentoniittimatosta. Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja oikein asennettu. Varmistetaan, että rakenteet ovat saavuttaneet täytön kannalta riittävän lujuuden. Kaivannossa mahdollisesti oleva jää ja lumi poistetaan, sillä kaivannon pohja ei saa olla jäässä tai päästä jäätymään. Alkutäyttömateriaali lasketaan kaivantoon varovasti, tasaisesti putkien molemmille puolille. Täytön ensimmäinen vaihe (toppaus) tehdään lapiotyönä tai muilla sellaisilla menetelmillä, etteivät putket siirry paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaalia sullotaan putkien alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu. Alkutäyttö tehdään ja tiivistetään aina kerroksittain. Kerralla tiivistettävä kerrospaksuus riippuu asennetun putken koosta, putkimateriaalista ja käytettävästä tiivistyskoneesta. U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät 171
10 Lämpöeristeen teko Lämpöeristeet tehdään suunnitelman mukaisesti joko tehtaalla esieristettyjä putkia käyttäen tai työmaalla eristelevyjä tai eristäviä materiaaleja käyttäen. Lopputäyttö Mikäli suunnitelmissa ei ole muuta sanottu eristelevynä käytetään suulakepuristettua muovilevyä, jonka tilavuuspaino on vähintään 35 kg/m 3. Lämpöeristeenä käytettävän kevytsoran raekoko on # 8-20 mm. Täyttömateriaali ei saa sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosmateriaalia. Lopputäyttö liikennöitävällä alueella Lopputäyttö tehdään tiivistämiskelpoisella kivennäismaalla. Mikäli kaivannoista saatu maa-aines on hyvin tiivistyvää ja routivaa, käytetään sitä. Mikäli täyttömateriaali tuodaan muualta, sen tulee routimisominaisuuksiltaan vastata kaivannosta poistettua materiaalia. Suurin sallittu kivien tai lohkareiden läpimitta on 2/3-osa kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintään 400 mm. Jos lopputäyttö on niin ohut, että louhetta ei voida käyttää, täyttö tehdään kadun jakavan kerroksen kiviaineksilla. Kaivannon täytöissä voidaan hyödyntää suunnitelmien mukaan uusiomateriaaleja kuten esim. tuhkia ja kuonia. Aineet eivät saa vahingoittaa kaivannossa eikä sen läheisyydessä olevia laitteita eikä rakenteita. Lujittuvia uusiomateriaaleja käytettäessä lujuustaso on valittava siten, että kaivantojen myöhemmin tapahtuva aukikaivuu on mahdollista. Lopputäyttö liikennöitävällä alueella Liikennöitävällä alueella kivennäismaalla tehdyn lopputäytön tiiveyden tulee täyttää seuraavat tiiveysvaatimukset: tiiveysaste (Proctor) 90 % tai tiiveyssuhde (kannettava pudotuspainolaite) 2,8 Lopputäyttöön käytetään yleensä kaivumaita. Lopputäyttömateriaalin suurin sallittu raekoko on sama kuin liikennöitävällä alueella. Liikennöitävällä alueella lopputäyttö ulotetaan liikennealueen rakennekerrosten alapintaan. 172 U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät
11 Louheesta tehdyn lopputäytön yläpinta kiilataan ja tiivistetään kuten louhepenkereen pinta. Mikäli yläpuolisen liikennealueen päällysrakenne on ns. louherakenne, lopputäyttö ja päällysrakenne tehdään kuten louhepenger. Lopputäyttö liikennöitävän alueen ulkopuolella Liikennöitävän alueen ulkopuolella voidaan lopputäytön tiivistys jättää tekemättä, mikäli suunnitelmassa on näin esitetty. Kaivanto tulee täyttää sellaiseen korkeuteen, että täyttö myöhemmin tiivistyessään asettuu suunnitelman mukaiseen korkeuteen tai, mikäli tällaista ei ole esitetty, ympäröivän maanpinnan korkeuteen. Lopputäyttöön käytetyn materiaalien kelpoisuus todetaan rakeisuustutkimuksilla esitettyjen näytemäärien mukaisesti tai silmämääräisesti tiivistyskertojen lukumäärää ja kerrospaksuuksia tarkkailemalla. Lopputäytön tiiveysaste todetaan mittauksin 50 m:n välein, kuitenkin vähintään yksi mittaus/työkohde. Lopputäytön tiiveyssuhde todetaan mittauksin 20 m:n välein. Mikäli mittauksia tehdään vaadittua enemmän mittausten keskiarvon tulee täyttää tiiveysvaatimus. Pienin sallittu yksittäinen mittaustulos saa olla tiiveysasteen mittauksissa 88 % (Proctor) ja tiiveyssuhteen mittauksissa 3,0 (kannettava pudotuspainolaite). Kaivojen ympärystäyttö Kaivojen, palopostien ja sulkuventtiilien sivuilla, vähintään 0,4 m etäisyyteen niiden ulkopinnasta, lopputäyttö tehdään routimattomalla materiaalilla. Imeytyskaivon ympärillä tehdään täyttö hyvin vettä läpäisevästä materiaalista (esim. sepeli # 8-32). Tarvittaessa kaivannon seinämää vasten asennetaan kuitukangas (käyttöluokka 2). Tuetun kaivannon lopputäyttö tehdään tukirakenteiden poistamisen edetessä siten, ettei kaivanto pääse sortumaan, tiivistetty kaivantotäyte löyhtymään tai arina tai putket siirtymään. U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät 173
12 Uponor-paineputkijärjestelmän virtaustekninen suunnittelu ja mitoittaminen Tässä kappaleessa kuvataan paineputkien virtausteknisen mitoittamisen yleiset ohjeet. Virtauksen mitoittamisen tarkoitus on saada mahdollisimman taloudellinen lopputulos putkiston rakentamis- ja käyttökustannuksiin. Mitoittamisessa käytetään painehäviödiagrammia, jolla voidaan mitoittaa eri olosuhteissa käytettävien putkien koot. Painehäviödiagrammin käyttäminen edellyttää käytettävän virtaaman tuntemista. Valitusta putkikoosta vedetään viiva käytettävän virtaama-arvon läpi, jolloin oikeasta kaaviosta voidaan lukea painehäviön arvo Pascaleina putkimetriä kohden. Käyttöteknisistä syistä paineviemärien suositeltava virtaamanopeus on 0,5 1,7 m/s. Vesijohdoille ei ole vastaavaa lukua määritelty. Esimerkki paineputkien mitoittamisesta Mitoitusvesimäärä: 12 l/s Valitun ProFuse-paineputken 160 x 9,5 mm PN 10 sisähalkaisijaksi saadaan 150 mm, jolloin painehäviödiagrammista voidaan todeta, että virtausnopeus on 0,70 m/s painehäviö on 3 (3 mvp/km) 174 U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät
13 Kuva Painehäviönomogrammi on laadittu Prandtl-Colebrookin kaavan mukaan +10-asteiselle vedelle. Karheuskertoimen arvona on käytetty k = 0,01 putkille d i 200 ja k = 0,05 putkille d i > 200 mm. U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät 175
14 Paineluokan valinta Putken paineluokan valintaan vaikuttavat putkessa virtaavaan nesteen käyttöpaine. Paineviemärin valinnassa on otettava huomioon myös mahdollinen alipaine. Polyeteenisissä paineviemäreissä suositellaan käytettäväksi seinämävahvuutta SDR 17, joka vastaa PE 100:ssa paineluokkaa PN 10. Yksiköiden muuntotaulukko Pa bar mvp 1 Pa , bar ,2 1 mvp 0, , Pa = Pascal mvp = metrin vesipatsas Taulukko U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät
15 Uponor-kaasuputkiston mitoittaminen Kaavio Kaasuputkien painehäviödiagrammi U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät 177
16 Esimerkki kaasuputkistojen mitoittamisesta Kaasumäärä Qn = 150 nm 3 /h Putkilinjan pituus = 5000 m Lähtöpaine (ylipaine) = 4 bar Oletettu putkikoko = 63 mm Tämän jälkeen kerrotaan arvo putkilinjan pituudella: p1 abs 2 p2 abs 2 = 5000 x 1,2 x 10-3 = 6,0 bar 2 Painehäviödiagrammista voidaan vetää viiva 150 nm 3 /h kohdalle, jolloin oikean putken kohdalla nähdään pystyasteikolta arvo p1 abs 2 p2 abs 2 yksikköä kohti on 1,2 x Loppupaine lasketaan käyttäen alla olevaa kaavaa: p2 abs = p1 abs 2 laskettu arvo jossa p1 abs = ylipaine + ilmankehän paine p1 abs = 4 bar + 0,981 bar = 4,981 bar p2 abs = 4, ,0 = 4,34 bar Painehäviö 63 mm PEH-kaasuputkelle lasketaan kaavalla p = p2 abs p1 abs = 4,981 bar 4,34 bar = 0,64 bar 178 U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät
17 Uponor-paineputkijärjestelmien yleiset asennusohjeet ja -valvonta Paineputkien asennuksessa, esim. kaivanto, täytöt, noudatetaan pitkälti samoja ohjeita kuin viettoviemäreiden asennuksessa luvussa 5.1 Paineputkien kohdalla on kuitenkin joitakin erityisohjeita, joita käydään läpi tässä luvussa. Asennus tulee tehdä suunnitelmien mukaisesti, jos työn aikana ilmenee muutoksia oletetuista olosuhteista, on niistä ilmoitettava suunnittelijalle. Pituuslaajeneminen PE-putkia käsiteltäessä ja asennettaessa on kiinnitettävä huomiota pituuslaajenemiseen ja supistumiseen. PE-putkien lämpölaajenemiskerroin on suhteellisen suuri, minkä vuoksi putki voi lyhentyä useita senttimetrejä asennuspäivää seuraavaan aamuun mennessä, jos putki on asennettu putkikaivantoon lämpimänä päivänä. Pituuslaajenemisen kaava: L = t L a jossa L = Pituuslaajeneminen tai supistuminen [m] t = T2 - T1 T1 = Asennuslämpötila T2 = Lämpötila asennuksen jälkeen L = Putken pituus [m] a = lämpölaajenemiskerroin, vrt. järjestelmä- ja materiaalitietojen taulukko 2.2. Putkien ja liitoskohtien tuenta Paineputkien muhviliitokset, lohkohitsatut yhteet ja halkaisijaltaan yli 225 mm putkistot on tuettava mahdollisimman hyvin, jotta vältetään liitosten irtoamista toisistaan lämpötilan muutosten aiheuttaman putken laajentumisen ja supistumisen seurauksena. Ruiskupuristetut yhteet ja enintään 225 mm putket voidaan jättää tukematta. PE-putkistot ja -yhteet tuetaan valamalla betoniin, PVC-putkistojen ja -yhteiden kanssa käytetään mekaanisia muhvilukkoja. Tuenta tehdään ennen putkiston painekoestamista. Tukeminen betonilla Paine, paineiskut, maan sallittu tukijännitys määrittävät betonituen mitoituksen. Betonituet valmistetaan ja raudoitetaan suunnitelman mukaan, ja ne on valettava niin ettei niistä aiheudu putkistolle lisäkuormitusta. Tuen alusta on tarvittaessa tiivistettävä huolellisesti. Kuvissa ja on yleisimmät betonituet eri tapauksissa. U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät 179
18 2 x d e Kuva Lohkohitsatut yhteet on aina valettava betoniin, kun kyseessä on paineellinen putkisto. Betonituen koko määräytyy hitsaussaumojen mukaan siten että betonituen reuna on ulommaisesta hitsaussaumasta kulmissa Be = vähintään 150 mm haarayhteissä Be 1 ja Be 2 = vähintään 200 mm Tuen paksuus putken pinnasta on vähintään 150 mm. Be2 De Be De Be 1 de Kuva Tukeminen muhvilukoilla Muhvilukkoja käytetään PVC-muovista valmistettujen putkien ja yhteiden kanssa. Muhvilukkojen toimintaperiaate perustuu painevoiman siirtämiseen liitoksen yli niin, että maan ja suoran putken välinen kitka kompensoi voiman. PVC-yhteet on aina lukittava, jotta ne eivät pääse irtoamaan putkesta. Kulmayhteet lukitaan molemmista päistä. PVC-putkien muhvilukkojen määrään vaikuttavat asennussyvyys sekä putken halkaisija. Tarvittava määrä muhvilukkoja ilmenee seuraavasta taulukosta. Peitesyvyys Putkikoko alle 2 m m m yli 4 m Taulukko Yhdeliitoksen lisäksi tarvittavat muhvilukot (putkipituus 6 m) 180 U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät
19 R a Putken taivuttaminen Normaalisti suunnanmuutokset tehdään PVC-paineputkissa käyttäen kulmayhteitä. Tosin pienet suunnanmuutokset voidaan tehdä taivuttamalla putkea, kuitenkin muistaen, että mahdolliset painumat voivat lisätä kulmapoikkeamaa. Myös sisältä tuleva paine pyrkii lisäämään kulmapoikkeamaa. Sallittu kulmapoikkeama muhviliitoksessa on 2º. PE-putkistojen loivat suunnanmuutokset voidaan hyvin tehdä taivuttamalla. Taivutuskohtaa ei tarvitse tukea betonilla. A B Kuva Putken taivutus d e R (m) α = 15 α = 30 α = 45 α = 60 A (m) B (m) A (m) B (m) A (m) B (m) A (m) B (m) Taulukko Upoten PEH -putkien taivutusarvot. Taivutussäde R = 50 x d e. Taivutus on riippumaton paineluokasta. U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät 181
20 Tien ja rautatien alitus Yleisten teiden ja rautateiden alituksissa noudatetaan asianomaisen viranomaisen (Tiehallinto ja VR) ohjeita ja määräyksiä. Alituksissa on myös oltava yksityiskohtainen suunnitelma, jonka on asianomainen hyväksynyt. Putkisto sijoitetaan yleensä kohtisuoraan tien tai radan ali. Radan alituksessa putken yläpinnan ja kiskon väliin on jäätävä 1 metrin etäisyys. Putkiston suunnittelussa on otettava huomioon putkiston rakenne, kestävyys ja muodonmuutos vaativassa olosuhteissa. Työntämällä (tn. tunkkauksella) tehtävissä asennuksissa käytetään yleensä teräs- tai betoniputkea. Avokaivantoasennuksissa voidaan käyttää SN 8 -luokan muoviputkea suojaputkena. Paineputket on aina asennettava suojaputkeen. Rautatien alituksessa suojaputken on tultava ulos penkereestä vähintään kolme metriä. Suojaputki on mitoitettava siten että huoltotoimenpiteet on helppo tehdä. Teiden ja rautateiden alituksessa asennetaan toiselle puolelle kaivo tarkastusta varten. Paineputkien alituksessa suojaputken toinen pää tulpataan tulpalla ja toinen pää asennetaan kaivoon, jotta vuodon sattuessa vesi purkautuu kaivon kautta maastoon. Lisäksi paineputkisto on varustettava sulkuventtiilillä molemmin puolin tietä/rataa, mikäli painetta kertyy molemmille puolille. Kannakointiväli PE-putkia kannakoitaessa kannakkeiden välinen etäisyys ei saa olla liian suuri, koska se johtaa putken tahattomaan taipumiseen. Seuraavassa taulukossa on esitetty Uponor-järjestelmien kannakointivälit. Kannakoinnissa on otettava huomioon kuormitustekijöitä kuten vesipainekoe ja paineiskut. Standardit SFS 5402 ja SFS 5403 antavat ohjeita siitä millaisia putkisankoja on käytettävä kannakoinnissa. Käytä ainoastaan muoviputkille tarkoitettuja kannakkeita. Irtopidin sallii viemäriputken pituussuuntaisen lämpöliikkeen. Kiintopidin lukitsee tietyn kohdan paikoilleen, käytä muhvin tai haaroituskohdan lukitsemiseen. Kantavan alapohjan alapuolella käytettävä haponkestävää terästä kiinnitysosissa ja kannakkeissa. Rakennuksen ulkopuoli Suurin sallittu kannakeväli (ohjeellinen) Putkityyppi Vaakaviemäri Pystyviemäri Uponor maaviemärijärjestelmä PVC 10 x de (max. 3,0 m) 30 x de (max. 3,0 m) Ultra Rib 2 10 x de (max. 2,0 m) 30 x de (max. 3,0 m) Dupplex 10 x de (max. 2,0 m) 30 x de (max. 3,0 m) Uponor sadevesijärjestelmä PP 10 x de (max. 2,0 m) 30 x de (max. 3,0 m) Uponor eristetty viemärijärjestelmä 10 x de (max. 2,0 m) 30 x de (max. 3,0m) Uponor paineputkijärjestelmä PVC 12 x de (max. 3,0 m) 30 x de (max. 3,0 m) Uponor paineputkijärjestelmä PE 10 x de (max. 1,6 m) 30 x de (max. 3,0 m) ProFuse 10 x de (max. 1,6 m) 25 x de (max. 2,6 m) Taulukko U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät
21 Muhviputkia ripustettaessa jokaisen muhvin juuren on asennettava kiintopidin. Lämpöliike on ohjattava irtopitimillä muhviliitokseen. Paineputkiston kannakoinnissa on huomioitava myös paineen aiheuttamat tuentatarpeet. Käytä SFS 5402 ja SFS 5403 mukaisia putkisankoja. Pohjaveden nosteeseen varautuminen Vesistöasennuksissa noudatetaan ensisijaisesti RIL 77: n ja KT 02:n ohjeita. Ennen asennusta on selvitettävä mm. pohjaolosuhteet, veden virtaukset, veden korkeusvaihtelut. Tyhjän putken noste vedessä kg/m de PN 10 / SDR 17 PN 16 / SDR ,94 4, ,39 6, ,60 8, ,0 10, ,7 13, ,8 17, ,5 21, ,1 26, ,4 33, ,3 41, ,0 52, ,3 66, ,4 85,0 Huom! Putkien painoihin kohdistuu veden noste. Noste pitää huomioida lisäämällä yllä esitettyihin arvoihin 5 %. Taulukko Putken painotus Painotus tehdään suunnittelijan tekemän suunnitelman mukaisesti. Vesijohtojen minimipainotus on 20 % tyhjän putken nosteesta (kts. yllä oleva taulukko). Jätevesijohtojen painotus on suurempi, % tyhjän putken nosteesta, sillä jätevesiputkeen muodostuu nostetta aiheuttavaa kaasua. Yleisesti painotuksissa käytetään betonipainoja. Jotta putki ei vaurioidu betoni- painosta, suositellaan laitettavaksi painon ja putken väliin joustavaa, kestävää materiaalia kuten vaahtomuovia. Materiaali ei kuitenkaan saa puristua kokoon veden paineen vuoksi, jotta painot eivät liiku pois oikeasta kohdasta. Betonipainot on sidottava toisiinsa hyvin esim. kestävällä muovinarulla tai teräsvaijerilla. Painojen etäisyys on 15 x de, kuitenkin enintään 4 m välein. Kuva U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät 183
22 Esimerkki painolastina käytettävistä betonipainoista A E B A D +3 S -0 C Raudoitus Kuva U p o n o r - p a i n e p u t k i j ä r j e s t e l m ät