Source: https://ids.de/?id=1678
Timestamp: 2019-08-23 23:32:05
Document Index: 56178590

Matched Legal Cases: ['§6', '§11', '§14', '§36', '§ 13', '§ 13', '§ 11']

Der rasante Ausbau der EEG-Erzeugung, insbesondere durch Wind und Photovoltaik, hat dazu geführt, dass vermehrt Netzengpässe und Netzprobleme in den unteren Spannungsebenen auftreten.
Um EEG-Anlagen bei Kapazitätsengpässen, Betriebsmittelüberlastungen oder Spannungsproblemen beeinflussen zu können, müssen Netzbetreiber diese gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG §6, §11) steuern können: unabhängig von der Leistung. Anlagen mit einer Einspeiseleistung > 100 kW müssen zusätzlich die aktuelle Einspeiseleistung an den Netzbetreiber übermitteln.
Investitionsschonende Einbindung in vorhandene Infrastrukturen
Durchgängige Gesamtlösung
Gesetzeskonforme und weitgehend automatisierte Abwicklung
Einspeisemanagement: Von der Gesamtlösung bis zur Applikation
Die IDS GmbH stellt von der Steuereinheit an der EEG/KWK-Anlage, über die Kommunikation, bis zur Applikation zur automatisierten Abwicklung der Maßnahme, durchgängige Gesamtlösungen dar. Neben den üblichen Fernwirklösungen, haben wir auch eine Metering-Lösung, die auf einem Zusatzgerät zum Zähler zur Steuerung der EEG/KWK-Anlage basiert.
Je nach Ausgangssituation beim Netzbetreiber binden wir investitionsschonend bereits vorhandene Komponenten (z.B. Leitstelle, ZFA, Einspeisezähler) in das Gesamtkonzept mit ein. Als Alternative zu öffentlichen Kommunikationsdiensten bieten wir auch die Möglichkeit der Nutzung von firmeneigenen TETRA-Netzen.
Die Applikation ACOS EEM wickelt - in Verbindung mit dem Netzleitsystem HIGH-LEIT – die Vorgabe des überlagerten Netzbetreibers gesetzeskonform und weitestgehend automatisiert ab. Sie berücksichtigt eine diskriminierungsfreie Auswahl der Anlagen, führt die Steuerung der Anlagen aus und liefert die erforderliche Dokumentation zur Nachweisführung gegenüber dem Anlagenbetreiber.
Folgende Bereiche werden dabei funktional abgedeckt:
Anlagendatenbank mit Anlagenattributen
Anbindung von Netzbetreibern und Direktvermarktern
Um EEG-/KWK-Anlagen anzusteuern, bieten wir Ihnen je nach Anlagengröße und Kommunikationsart entsprechende Fernwirkgeräte aus der ACOS 7 Serie an. Sie erlauben sowohl die Steuerung der Anlage durch den Netzbetreiber (§14) als auch durch den Direktvermarkter (§36) über denselben Anschluss. Geräte mit integrierter SPS ermöglichen kundenspezifische Ausprägungen bezüglich der geforderten Funktionalität. Alle Geräte können wir je nach Kundenwunsch anschlussfertig und vorparametriert liefern.
Die Anwendung ACOS EEM für das Einspeisemanagement ist ein Modul der Netzmanagementsuite ACOS NMS. Daneben gibt es weitere Module wie z.B. für Instandhaltungsmanagement, Betriebsmittelverwaltung oder Störungsmanagement.
ACOS EEM stellt, in Verbindung mit einer Leitstelle, alle für ein Einspeisemanagement erforderlichen Funktionen zur Verfügung (§ 13.1 EnWG, § 13.2 EnWG und § 11 EEG). Bei der Vorgabe des überlagerten Netzbetreibers (ÜNB) handelt es sich immer um eine Summenleistung, die auf einzelne EEG-/KWK-Anlagen abgebildet werden muss.
Alle Geräte der ACOS 7 Serie basieren auf der gleichen Technologie und sind mit leistungsfähigen Prozessoren ausgebaut. Die I/O-Charakteristik ist an die Schnittstellen der Wechselrichterlieferanten optimal angepasst.
Rückmeldungen zu den Einsenkungsbefehlen werden, soweit nicht von der Anlage erzeugt, im Gerät gebildet. ACOS 7 Geräte können die aktuelle Einspeiseleistung auch über den S0-Zählimpuls des Einspeisezählers erfassen. Bei serieller Anbindung des Zählers (z. B. SML/Sym2) ist eine Erfassung weiterer Informationen (z. B. Leistungsfaktor) möglich.
Gateway ACOS 750
Die Ankopplung an HIGH-LEIT oder Leitstellen anderer Hersteller erfolgt über Gateways ACOS 750 unter Verwendung der IEC-Standardprotokolle: ACOS 750-Gateway zum Anschluss von bis zu 128 EEG-Anlagen (kaskadierbar) Firewall-Komponenten Handling von dynamischen IP-Adressen.
Aus Performancegründen können die Anlagen auch auf mehrere Gateways verteilt werden. Bei erhöhten Sicherheitsanforderungen ist eine redundante Ausführung von Gateways möglich.
Smart Grid - Einspeisemanagement
EEG – Fernwirklösung mit ACOS 7
EEG – Applikation ACOS EEM
Standardlösung EEG-Einspeisemanagement