Source: https://infoenergie.azol.cz/energy.php?nav01=10&nav02=959
Timestamp: 2018-10-17 08:06:08+00:00
Document Index: 53960364

Matched Legal Cases: ['§ 14', 'zákona č. 406', 'zákona č. 165', 'zákona č. 318', '§ 7', '§ 7', '§ 5', '§ 4', '§ 4', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 6', '§ 10', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6']

Hospodárná energie - - Vyhláška č.78/2013 o energetické náročnosti budov platná od 1. dubna 2013
78/2013,
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb. k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6:
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie[1]) a stanoví
c) venkovním prostředím venkovní vzduch, vzduch v přilehlých nevytápěných prostorech, přilehlá zemina, sousední budova a jiná sousední zóna,
d) vnitřním prostředím prostředí uvnitř zóny, které je definováno návrhovými hodnotami teploty, relativní vlhkosti vzduchu a objemového toku výměny vzduchu, případně rychlostí proudění vnitřního vzduchu a požadované intenzity osvětlení uvnitř zóny,
h) vypočtenou spotřebou energie energie, která se stanoví z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technických systémů, v případě spotřeby paliv je spotřeba energie vztažena k výhřevnosti paliva,
j) primární energií energie, která neprošla žádným procesem přeměny; celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie,
k) faktorem primární energie koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství celkové primární energie,
l) faktorem neobnovitelné primární energie koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství neobnovitelné primární energie.
•a) celková primární energie za rok,
•b) neobnovitelná primární energie za rok,
(6) Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici se provede podle české technické normy pro výpočtové metody tepelné ochrany budov[2]).
•(1) Dodaná energie je součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie. Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií se provede výpočtovou metodou s intervalem výpočtu nejvýše jednoho měsíce a po jednotlivých zónách.
(8) Dílčí dodaná energie na osvětlení se stanoví jakou součet vypočtené spotřeby energie na osvětlení a pomocné energie na provoz technického systému pro osvětlení podle české technické normy pro energetické hodnocení budov upravující energetické požadavky na osvětlení7) s využitím hodnot typického užívání budov. Pro zóny, kde o energetické náročnosti osvětlení rozhoduje uživatel, se použijí hodnoty platné pro referenční budovu.
(9) Při výpočtu dodané energie platí dále tato pravidla
b) součástí dodané energie je i v budově v technických systémech umístěných podle § 5 odst. 2 písm. a) vyrobená a využitá energie slunečního záření, energie větru a geotermální energie s výjimkou tepelných čerpadel,
c) součástí dodané energie při využití tepelného čerpadla je i energie okolního prostředí. Ta se vypočte jako rozdíl potřeby energie, kterou tepelné čerpadlo dodává, a vypočtené spotřeby energie tepelného čerpadla.
a) technické systémy vyrábějící energii pro její užití v budově nebo pro její dodávku mimo budovu musí být umístěny uvnitř systémové hranice v hodnocené budově, na hodnocené budově, nejdále však na pomocných objektech sloužících hodnocené budově, kterými jsou zejména přístřešky pro parkování, oplocení, opěrné stěny, zpevněné plochy nebo na bezprostředně k budově přiléhajících pozemcích,
c) pokud jsou technické systémy umístěné podle písmene a) použity výlučně pro hodnocenou budovu, započte se do primární energie pouze jejich využitá výroba energie v každém měsíci, nejvýše však do výše příslušných dílčích dodaných energií hodnocené budovy stanovených výpočtem podle § 4,
•d) pokud jsou technické systémy vyrábějící energii umístěné podle písmene a) napojeny na elektrizační soustavu nebo soustavu zásobování tepelnou energií, započte se do primární energie celá jejich využitá výroba energie v každém měsíci, nejvýše však na úrovni dvojnásobku celkové dodané energie hodnocené budovy stanovené výpočtem podle § 4.
a) vynásobením vypočtených spotřeb energie a pomocných energií pro jednotlivé technické systémy faktory neobnovitelné primární energie podle typů spotřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce, a
(1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1. písm. b), c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu.
(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud
a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo
b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo
c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, a současně hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.
•a) místní systém dodávky energie využívající energii z obnovitelných zdrojů,
•b) kombinovaná výroba elektřiny a tepla,
•c) soustava zásobování tepelnou energií,
•d) tepelné čerpadlo.
(3) Ekonomickou proveditelností se rozumí dosažení prosté doby návratnosti investice do alternativního systému dodávek energie kratší než doba jeho životnosti8). V případě alternativního systému dodávek energie podle odstavce 1) písm. c) se ekonomickou proveditelností uvedeného alternativního systému rozumí dosažení prosté doby návratnosti investice do nového jiného než alternativního systému dodávek energie, který je nebo má být v budově využíván, delší, než je doba životnosti tohoto nového jiného než alternativního systému dodávek energie.
•(1) Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění.
•(2) Protokol obsahuje
•(3) Vzor průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
•(4) Grafické znázornění průkazu
•a) je stejné pro novou budovu, budovu s téměř nulovou spotřebou energie, větší změnu dokončené budovy, jinou než větší změnu dokončené budovy a pro případy prodeje a pronájmu budovy nebo její ucelené části. Pouze v případě neuvedení doporučených opatření se příslušné části grafického znázornění nevyplňují a nezobrazují se šipky s hodnotou ukazatelů energetické náročnosti odpovídající těmto doporučením,
•b) obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy (dále jen „klasifikační třída"),
•c) je umístěno symetricky na bílém podkladě dvou stran formátu A4 na výšku, přičemž je použito standardních fontů písma podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce,
•d) obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.
a) pro prodej nebo pronájem budovy v případě, že není povinnost zpracovat průkaz pro jiné účely, nemusí obsahovat části protokolu podle odstavce 2 písm. e) a f),
b) pro novou budovu nemusí obsahovat část protokolu podle odstavce 2 písm. f).
Příloha č. 1 k vyhlášce č. xx/2013 Sb.
Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro měněné technické systémy budovy
•(1) Parametry a hodnoty referenční budovy jsou stanovené tak, aby zajistily nákladově optimální úroveň energetické náročnosti budov a prvků budov, vypočtenou pro jejich předpokládaný ekonomický životní cyklus v souladu se srovnávacím metodickým rámcem1).
•(2) Parametry a jejich hodnoty uvedené v tabulkách 1, 4 a 5 této přílohy charakterizují referenční budovu pro prokazování požadavku hodnocením celé budovy. U parametrů ovlivňujících výpočet energetické náročnosti budovy, pro které nejsou stanoveny referenční hodnoty, se použijí hodnoty shodné s navrhovanou budovou.
•(3) V tabulkách 2 a 3 této přílohy jsou uvedeny parametry a jejich referenční hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy budovy pro prokazování požadavků pouze vlastnostmi těchto prvků podle § 6 odst. 2 písm. c).
•(4) Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy Uem,R se stanoví podle vztahu:
a) Uem,R = Uem,N,20,R, (1)
pro qim od 18 ˚C do 22 ˚C včetně, kromě budov s téměř nulovou spotřebou energie, u kterých vztah (1) platí pro qim od 18 ˚C, včetně;
b) Uem,R = Uem,N,20,R · 16 / (qim - 4), (2)
pro ostatní hodnoty qim
kde Uem,N,20,R je požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy, ve W/(m2·K), stanovená podle odstavců 5 a 6;
qim převažující návrhová vnitřní teplota v zóně budovy podle ČSN 730540-2:2011, ve ˚C.
•(5) Požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy Uem,N,20,R se stanoví jako vážený průměr normových požadovaných hodnot součinitelů prostupu tepla UN,20 všech teplosměnných konstrukcí obálky jednozónové budovy podle vztahu
Uem,N,20,R = fR · [ S (UN,20,j · Aj · bj) / S Aj + ∆Uem,R ] (3)
kde fR je redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla podle tabulky 1 této přílohy;
UN,20,j normová požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 20 ˚C, ve W/(m2·K), podle ČSN 730540-2:2011 s tím, že
•a) pokud součet průsvitných ploch tvoří více než 50 % teplosměnné části vnějších stěn budovy, započte se pouze pro těchto 50 % odpovídající požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 pro výplně otvorů a pro ostatní průsvitné plochy se uvažuje požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 pro vnější stěny;
•b) pro budovu s lehkým obvodovým pláštěm se při stanovení hodnoty Uem,N,20 podle vztahu (3) použije pro neprůsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro vnější stěny a pro průsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro výplně otvorů ve vnější stěně;
Aj plocha j-té teplosměnné konstrukce, stanovená z vnějších rozměrů, v m2;
bj teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci podle ČSN 73 0540-2:2011;
∆Uem,R přirážka na vliv tepelných vazeb, ve W/(m2·K), podle tabulky 1 této přílohy.
•(6) Pro nové budovy je požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy Uem,N,20,R stanovená podle odstavce 5 rovna nejvýše:
a) pro obytné budovy
Uem,N,20,R,max = 0,50 W/(m2·K); (4)
b) pro ostatní budovy
Uem,N,20,R,max = 1,05 W/(m2·K), je-li A/V ≤ 0,2 m2/m3;
Uem,N,20,R,max = 0,45 W/(m2·K), je-li A/V > 1,0 m2/m3;
Uem,N,20,R,max = 0,30 + 0,15 / (A/V), pro ostatní hodnoty A/V (5)
kde A je teplosměnná plocha obálky zóny podle ČSN 730540-2:2011, v m2;
V objem zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů, v m3.
•(7) Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla vícezónové budovy Uem,R se stanoví jako vážený průměr hodnot pro jednotlivé zóny podle vztahu
Uem,R = S (Uem,R,j · Vj) / S Vj (6)
kde Uem,R,j je referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla j-té zóny budovy, ve W/(m2·K), stanovená stejným postupem jako hodnota Uem,R pro jednozónovou budovu podle odstavce 4 až odstavce 6;
Vj objem j-té zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů, v m3.
Tab. 1 - Parametry a hodnoty referenční budovy
∆Uem,R
kJ/(m2·K)
Účinnost výroby energie zdrojem tepla1)
ηH,gen,R
Účinnost distribuce energie na vytápění
ηH,dis,R
Účinnost sdílení energie na vytápění
ηH,em,R
Chladicí faktor kompresorového zdroje chladu
EERC,gen,R 2)
Chladicí faktor ostatních zdrojů chladu
Účinnost distribuce energie na chlazení
ηC,dis,R
Účinnost sdílení energie na chlazení
ηC,em,R
Dodaná energie na chlazení pro rodinné a bytové domy (nebo zόny s tímto provozem)
Qfuel,C
Měrný příkon ventilátoru systému nuceného větrání
PSFPahu,R
W.s/m3
Účinnost zpětného získávání tepla systému nuceného větrání s objemovým průtokem větracího vzduchu do 7500 m3/hod
ηH,hr, R
Účinnost zpětného získávání tepla systému nuceného větrání s objemovým průtokem větracího vzduchu nad 7500 m3/hod
Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení
ηRH+,gen,R
Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení
ηRH-,gen,R
Účinnost zpětného získávání vlhkosti systému nuceného větrání
ηRH,r,R
Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody1)
ηW,gen,R
Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech do celkového objemu zásobníků 400 litrů
QW,st,R
Wh/(l.den)
Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech nad celkový objem zásobníků 400 litrů
Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody vztažená k délce rozvodů teplé vody
QW,dis,R
Wh/(m.den)
Průměrný měrný příkon pro osvětlení pro rodinné a bytové domy vztažený k osvětlenosti zóny
pL,lx,R
W/(m2.lx)
Průměrný měrný příkon pro osvětlení pro ostatní budovy vztažený k osvětlenosti zóny
Činitel závislosti na denním světle
FD,R
Korekční činitel typu oběhového čerpadla
fp,ctl,R
Tab. 2 - Referenční parametry a hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy
Doporučená hodnota dle ČSN 730540-2:2011
Účinnost výroby energie zdrojem tepla pro vytápění a/nebo přípravu teplé vody1)
COPH,gen,R 3)
Účinnost zpětného získávání tepla - rovnotlaký systém nuceného větrání
ηH,hr,sys4)
3) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky
pro teploty 2/35 oC (vzduch/voda), 0/35 oC (země/voda), nebo 10/35 oC (voda/voda)
4) Stavená podle EN 308
jedná se o tzv. suchou účinnost samotného rekuperátoru bez vlivu jednotky a ventilátorů pro pracovní bod na hodnotě 50 % jmenovitého výkonu zařízení, v němž je rekuperátor použit
Pomocné energie (čerpadla, regulace apod.)
Tab. 5 - Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu (dosažitelné zvýšením využití obnovitelných zdrojů nebo zvýšením parametrů stavebních prvků obálky budovy nebo technických systémů budovy)
Druh budovy nebo zόny
Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu
Δep,R
Příloha č. 2 k vyhlášce č. xx/2013 Sb.
Pro porovnání se stanovené ukazatele energetické náročnosti budovy podle § 10 odst. 1 zařazují do klasifikačních tříd určených jejich horní hranicí podle tabulky uvedené v této příloze a v průkazu se porovnávají s graficky vyjádřenou stupnicí klasifikačních tříd.
0, 5 x ER
0, 65 x ER
0, 75 x ER
0, 8 x ER
Pro účely uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části se použije zjednodušená forma znázornění obsahující pouze klasifikační třídu současného stavu celkové dodané energie a její měrnou hodnotu vztaženou na energeticky vztažnou plochu. Velikost písma v tomto případě odpovídá velikosti písma, kterým je uvedena cena prodeje nebo pronájmu. V textových inzerátech se uvádí oba povinné údaje pouze textově.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. xx/2013 Sb.
Faktory primární energie hodnocené budovy
Tab. - Hodnoty faktoru primární energie pro hodnocenou budovu
Faktor celkové primární energie
Propan-butan/LPG
Kusové dřevo, dřevní štěpka
Energie okolního prostředí
(elektřina a teplo)
Elektřina - dodávka mimo budovu
Teplo - dodávka mimo budovu
Soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 80% podílem obnovitelných zdrojů
Soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 50% a nejvýše 80 % podílem obnovitelných zdrojů
Soustava zásobování tepelnou energií s 50% a nižším podílem obnovitelných zdrojů
Ostatní neuvedené energonositele
Příloha č. 4 k vyhlášce č. xx/2013 Sb.
Účel zpracování průkazu
Budova užívaná orgánem veřejné moci
Jiný účel zpracování: ............................................................
Základní informace o hodnocené budově
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):
Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):
Vlastník nebo stavebník:
Budova pro sport
Jiné druhy budovy:..................................................................
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)
Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)
Objemový faktor tvaru budovy A/V
Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac
Druhy energie (energonositelé) užívané v budově
Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):
podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %
Energie okolního prostředí (např. sluneční energie)
účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie
Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: .....................................
Druhy energie dodávané mimo budovu
Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech
A) stavební prvky a konstrukce
a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla
HT,j
UN,rq,j
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla
Převažující návrhová vnitřní teplota
qim,j
Objem zóny
Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny
Uem,R,j
(Uem = HT/A)
(Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V)
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
B) technické systémy
b.1.a) vytápění
Hodnocená budova/zóna
Energo-nositel
Pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění
Účinnost výroby energie zdrojem tepla2)
Účinnost distribuce energie na vytápění ηH,dis
Účinnost sdílení energie na vytápění ηH,em
Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
b.1. b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění
Účinnost výroby energie zdrojem tepla
COPH,gen
Účinnost výroby energie referenčního zdroje tepla ηH,gen,rq
Požadavek splněn
b.2.a) chlazení
Typ systému chlazení
Pokrytí dílčí potřeby energie na chlazení
Chladicí faktor zdroje chladu EERC,gen
Účinnost distribuce energie na chlazení ηC,dis
Účinnost sdílení energie na chlazení ηC,em
b. 2. b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení
Chladicí faktor referenčního zdroje chladu EERC,gen
b.3.) větrání
Typ větracího systému
Pokrytí dílčí potřeby energie na větrání
Jmenovitý elektrický příkon systému větrání
Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu
Měrný příkon ventilátoru systému nuceného větrání SFPahu
(W.s/m3)
b.4.) úprava vlhkosti vzduchu
Typ systému vlhčení
Pokrytí dílčí dodané energie na úpravu vlhkosti
Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení ηRH+,gen
Typ systému odvlhčení
Pokrytí dílčí potřeby energie na úpravu odvlhčení
Jmenovitý chladící výkon
Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení ηRH-,gen
b.5. a) příprava teplé vody (TV)
Pokrytí dílčí potřeby energie na přípravu teplé vody
Jmenovitý příkon pro ohřev TV
Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody ηW,gen1)
Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech QW,st
QW,dis
(kWh/l.den)
(kWh/m.den)
Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
b. 5. b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody
Typ systému k přípravě teplé vody
Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody ηW,gen
nebo COPW,gen
Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody ηW,gen, rq
b.6.) osvětlení
Pokrytí dílčí potřeby energie na osvětlení
Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny
pL,lx
(W/(m2.lx))
Energetická náročnost hodnocené budovy
a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově
Vytápění EPH
Chlazení EPC
Příprava teplé vody EPW
Osvětlení EPL
Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla
Bez úpravy vlhčení
S úpravou vlhčením
i dodávku mimo budovu
b) dílčí dodané energie
Ref. budova
Hod. budova
(ř.4)=(ř.2)+(ř.3)
Měrná dílčí dodaná energie na celkovou energeticky vztažnou plochu
(ř.4) / m2
(kWh/(m2.rok))
c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech
Využitelnost vyrobené energie
Kogenerační jednotka EPCHP -teplo
Dodávka mimo budovu
Kogenerační jednotka EPCHP - elektřina
Fotovoltaické panely EPPV - elektřina
Solární termické systémy QH,sc,sys - teplo
d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie podle energonositelů
Dílčí vypočtená spotřeba energie/
e) požadavek na celkovou dodanou energii
(kWh/m2.rok)
f) požadavek na neobnovitelnou primární energii
Referenční budova (ř.10 / m2)
Hodnocená budova (ř.11 / m2)
g) primární energie hodnocené budovy
Obnovitelná primární energie (ř.14 - ř.11)
Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární energie
(ř.15 / ř.14 x 100)
Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov
Místní systémy dodávky energie využívající energii z OZE
Soustava zásobování tepelnou energie
Doporučení k realizaci a zdůvodnění
Datum vypracování analýzy
povinnost vypracovat energetický posudek
energetický posudek je součástí analýzy
datum vypracování energetického posudku
zpracovatel energetického posudku
Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření
pro snížení energetické náročnosti budovy
Předpokládaná dodaná energie
Předpokládaná úspora celkové dodané energie
Předpokládaná úspora neobnovitelné primární energie
(MWh/rok)
Stavební prvky a konstrukce budovy:
Technické systémy budovy:
Obsluha a provoz systémů budovy:
Ostatní - uveďte jaké
Posouzení vhodnosti opatření
Stavební prvky a konstrukce budovy
Obsluha a provoz systémů budovy
Ostatní -uvést jaké
Funkční vhodnost
Datum vypracování doporučených opatření
Závěrečné hodnocení energetického specialisty
Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie
•· Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1
•· Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy
•· Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)
•· Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)
•· Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)
•· Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části
Jiný účel zpracování průkazu
Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz
Číslo oprávnění MPO
Podpis energetického specialisty
Datum vypracování průkazu
GRAFICKÉ ZNÁROZNĚNÍ PRŮKAZU
[1]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti
Nařízení Komise č. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov
[2]) ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody.
3) ČSN EN ISO 13 790 - Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení.
4) ČSN EN 15316-1 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 15316-4 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinnosti soustavy - Část 4-1: Zdroje tepla pro vytápění, kotle, Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla, Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnosti a vlastnosti dálkového vytápění a soustav o velkém objemu, Část 4-6: Výroba tepla na vytápění, fotovoltaické systémy, Část 4-7: Zdroj tepla na spalování biomasy, Část 4_8: Otopné soustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění.
6) ČSN EN 15316-3 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy- Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody a Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava.
7) ČSN EN 15193 Energetické hodnocení budov - Energetické požadavky na osvětlení.
Diskuze: Vyhláška č.78/2013 o energetické náročnosti budov platná od 1. dubna 2013
Poslední aktualizace: 28.3.2013 07:47
® Henergie 28.3.2013