Source: http://slideplayer.pl/slide/62695/
Timestamp: 2017-08-23 23:41:52+00:00
Document Index: 88602186

Matched Legal Cases: ['Art. 54', 'Art. 54', 'art 1', 'art 27', 'art 2', 'art 31', 'art 41', 'art 6', 'art 5', 'art 7', 'art 7', 'art 7', 'art 2', 'art 6', 'art 0', 'art 1', 'art 25', 'art 1', 'art 2', 'art 2', 'art 27']

Podział uprawnień ze względu na zakres odpowiedzialności. - ppt pobierz
Podział uprawnień ze względu na zakres odpowiedzialności.
OpublikowałHonorata Witecki Został zmieniony 3 lata temu
Prezentacja na temat: "Podział uprawnień ze względu na zakres odpowiedzialności."— Zapis prezentacji:
1 SZKOLENIE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ SIECI ORAZ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
2 Podział uprawnień ze względu na zakres odpowiedzialności.
EKSPLOATACJA- stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym DOZÓR- stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym
3 Art. 54. 1. Prawa Energetycznego „Osoby zajmujące się eksploatacją
sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne”
4 Art. 54. 2. Prawa Energetycznego:
„Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1.”
5 Podział urządzeń, instalacji i sieci przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji wg rozporządzenia Ministra Gospodarki: Grupa I - urządzenia elektroenergetyczne, Grupa II urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło, Grupa III urządzenia i sieci gazowe.
6 Grupa I - urządzenia elektroenergetyczne:
Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1kV Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej niż 1kV Zespoły prądotwórcze Urządzenia elektrotermiczne Urządzenia do elektrolizy Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego Elektryczna sieć trakcyjna Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia, instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacje Urządzenia techniki wojskowej Urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic
7 Grupa I pkt 11- urządzenia elektroenergetyczne:
Podział urządzeń, instalacji i sieci przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji wg decyzji 22 Ministra Obrony Narodowej: Grupa I pkt 11- urządzenia elektroenergetyczne: Polowe sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV, Zespoły prądotwórcze o mocy od 1kW, Stacjonarne i polowe stacje akumulatorowe, urządzenia prostownicze i rozruchowe, Urządzenia elektroenergetyczne warsztatów naprawczych sprzętu wojskowego, Urządzenia radiolokacyjne, Urządzenia łączności, Urządzenia techniki rakietowej, Lotniskowe systemy elektroenergetyczne, Lotniskowe systemy elektroświetlne, Urządzenia elektrogazowe Siłownie, urządzenia , systemy i instalacje ogólnookrętrowe
8 Podział urządzeń, instalacji i sieci przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji wg decyzji 22 Ministra Obrony Narodowej: 2 Grupa II pkt 11- urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło: Okrętowe kotły parowe wraz z instalacjami; Okrętowe instalacje energetyczne, w tym zbiorniki sprężonego powietrza wraz ze sprężarkami; Urządzenia łaźni polowych i pralni polowych w tym wytwornice i urządzenia grzejne; Polowe i okrętowe urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze; Autoklawy, sterylizatory ciśnieniowe, stacje tlenowe i innych sprężonych gazów; Urządzenia służby żywnościowej, w tym polowe i okrętowe kuchnie oraz piekarnie; Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza.
9 Podstawowe wielkości elektryczne
Lp. Wartość elektryczna Symbol Jednostka miary Skrót jednostki miary Jednostka podstawowa 1 Prąd elektryczny I Amper A Jednostki pochodne Napięcie elektryczne U Volt V 2 Częstotliwość f Herc Hz 3 Rezystancja R Ohm  4 Moc P Watt W
10 Jednocześnie ustalono przedrostki występujące dla każdej wielkości celem opisania większej lub mniejszej wartości danej jednostki: Wartość matematyczna Wartość wykładnicza Opis Skrót 1 000 1 x 103 Jeden kilo 1k 1x 106 Jeden mega 1M 1 x 109 Jeden giga 1G 0,001 1 x 10-3 Jeden mili 1m 0, 1 x 10-6 Jeden mikro 1
11 Pojęcia stosowane w zagadnieniach ochrony przeciwporażeniowej
Prąd – jest to uporządkowany przepływ elektronów lub ładunków w czasie. Napięcie-jest to różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami. Rezystancja – jest to właściwość materiałowa (indywidualna dla danego materiału)- im większa tym przepływ prądu mniejszy. Impedancja zespolona - jest to właściwość materiałowa równa sumie zespolonej rezystancji i impedancji pojemnościowej i impedancji indukcyjnej.
12 Impedancja pojemnościowa – jest to impedancja właściwa dla materiałów, elementów o charakterze pojemnościowym np. kondensatorów Impedancja indukcyjna – jest to impedancja właściwa dla materiałów, elementów o charakterze indukcyjnym np. cewek, silników Dielektryk- materiał o bardzo dużej rezystancji w przybliżeniu równej nieskończoności stosowany jako izolator, izolacja np.: ebonit, guma, niektóre tworzywa sztuczne Przewodnik –materiał o bardzo małej rezystancji w przybliżeniu równej zeru stosowany do produkcji przewodów, kabli złączy np.: miedź, złoto, aluminium
13 Prąd stały (napięcie stałe) – prąd o niezmiennym znaku (kierunku przepływu) w czasie
Prąd zmienny zmienia się w sposób okresowy tak, że jego wartości chwilowe powtarzają się w równych odstępach czasu (okresach), w tej samej kolejności i w tym samym kierunku.
14 Dla układu trójfazowego rozróżniamy dwa napięcia:
Fazowe 230V Międzyfazowe 400V Napięcia te powiązane są zależnością: Umf=√3 Uf
15 Prawo Ohma I=U/R Natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do napięcia a odwrotnie proporcjonalne do rezystancji
16 Ochrona przeciwporażeniowa
17 ZAGADNIENIA Działanie prądu na organizm człowieka
Impedancja ciała ludzkiego Skutki przepływu prądu przemiennego i stałego Rozpływ prądu w ziemi, uziemienia Napięcie dotykowe Niebezpieczeństwo porażeń w sieciach nn Zasady i rodzaje ochrony przeciwporażeniowej Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim Środki ochrony przed dotykiem pośrednim
18 Działanie prądu na organizm ludzki
Prąd rażeniowy przepływający przez ciało człowieka powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu wielu układów, szczególnie układów: nerwowego, oddechowego i krwionośnego. Każde takie zaburzenie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Należy przy tym pamiętać, że skutki wywołane prądem rażeniowym mogą ujawnić się nawet po wielu latach.
19 Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka
Najpoważniejsze skutki przepływu prądu elektrycznego przez organizm ludzki to: a) skurcze mięśni, szczególnie mięśni zginających, b) oparzenia zewnętrzne i wewnętrzne, c) utrata świadomości, d) zatrzymanie oddychania, e) zakłócenia pracy serca, występujące najostrzej przy prądach o częstotliwościach 4060 Hz, które powodują migotanie komór serca.
20 Czynniki pogłębiające stopień porażenia
Stopień porażenia jest wynikiem działania następujących czynników: a) natężenia prądu rażeniowego, b) czasu przepływu prądu rażeniowego, c) częstotliwości prądu rażeniowego, d) drogi przepływu prądu przez człowieka, e) rezystancji ciała człowieka oraz jego naskórka, f) warunków środowiskowych, g) indywidualnych cech człowieka.
21 Natężenie prądu rażeniowego
Natężenie prądu rażeniowego jest wprost proporcjonalne do napięcia rażeniowego i odwrotnie proporcjonalne do rezystancji ciała człowieka. Reakcje organizmów na przepływający przezeń prąd są różne i w dużej mierze zależne od indywidualnych cech osób porażonych. Skutki przepływu prądu potęgują się u dzieci, kobiet, osób starszych, osób otyłych i chorych (zwłaszcza na choroby serca).
22 Objawy – skutki przepływu prądu o częstotliwości 50-60 Hz
Natężenie prądu w mA Objawy – skutki przepływu prądu o częst. 5060 Hz 0,5 1 ~ 1,5 1 ~ 3 3 ~ 6 10 ~ 15 15 ~ 25 30 75 250 4000 > 5000 Brak widocznych reakcji Początek odczuwania Odczuwanie bezbolesne Początek skurczów mięśni i odczucie bólu Silne skurcze mięśni, trudności z oderwaniem rąk od przewodu, silne bóle w palcach, ramionach i plecach Bardzo silne skurcze i bóle, samodzielne oderwanie się jest niemożliwe, trudności z oddychaniem Początek paraliżu dróg oddechowych, możliwość utraty przytomności Początek migotania komór sercowych Migotanie komór sercowych w czasie pow. 0,4 s Paraliż i zatrzymanie akcji serca Zwęglenie się tkanek Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2007.
23 Objawy – skutki przepływu prądu stałego
Natężenie prądu w mA Objawy - skutki przepływu prądu stałego 5 ~ 8 10 ~ 15 20 ~ 25 1200 Początek odczuwania przepływu prądu Uczucie ciepła Powstawanie skurczów mięśni, znaczne odczuwanie ciepła Powoduje śmierć Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT. Warszawa 2007.
24 Czas przepływu prądu rażeniowego
Czas przepływu prądu ma wpływ na oddziaływanie cieplne oraz na pojawienie się migotania komór sercowych. Badania dowiodły, że przy przepływie prądów rażeniowch w czasie poniżej 0,2 s wystąpienie migotania komór sercowych zdarza się bardzo rzadko, natomiast przy czasach powyżej 1 s bardzo często.
25 Częstotliwość prądu rażeniowego
Najgroźniejszymi z prądów rażeniowych są prądy o częstotliwościach 4060 Hz Wywołują one migotanie komór sercowych. Prądy stałe i prądy o wysokich częstotliwościach stwarzają mniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka. Prądy stałe powodują rozkład krwi (zjawisko elektrolizy) i mogą spowodować zablokowanie krwioobiegu. Prądy o wysokich częstotliwościach, powodują dotkliwe oparzenia naskórka i skóry (zjawisko naskórkowości).
26 Droga przepływu prądu rażeniowego
Przepływ prądu rażeniowego 1) dłoń - dłoń ) dłoń - stopy ) stopa - stopa ) dłoń - łokieć Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2007.
27 Podstawowe definicje I
Część czynna - oznacza żyłę przewodu, szynę lub inną część wiodącą prąd elektryczny, znajdujące się pod napięciem w czasie normalnej pracy; przewód neutralny N jest także częścią czynną.
28 Przewód neutralny N - oznacza przewód roboczy wyprowadzony z punktu neutralnego sieci (dawne określenie: przewód zerowy).
29 Pojęcie przewodu skrajnego
Przewody skrajne - termin stosowany dla określenia: - przewodów fazowych przy prądzie przemiennym, - przewodu dodatniego i ujemnego przy prądzie stałym.
30 Pojęcie przewodu ochronno- -neutralnego
Przewód ochronno-neutralny PEN - oznacza przewód, który pełni jednocześnie funkcje przewodu neutralnego N i przewodu ochronnego PE.
31 Pojęcie przewodu ochronnego
Przewód ochronny PE - oznacza przewód, do którego przyłącza się części przewodzące dostępne i obce w celu objęcia ich ochroną przeciwporażeniową dodatkową.
32 Pojęcie przewodu uziomowego
Przewód uziomowy - oznacza przewód łączący uziom z przewodem ochronnym lub z zaciskiem probierczym uziomowym.
33 Kolorystyczne oznaczenie przewodów
Przewód Neutralny (N) Przewód Fazowy (L) Przewód Ochronny (PE)
34 Część przewodząca dostępna
Części przewodzące dostępne - oznaczają elementy przewodzące urządzenia, znajdujące się w zasięgu ręki i oddzielone od części czynnych jedynie izolacją roboczą, które mogą znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych (np. w wyniku uszkodzenia izolacji).
35 Część przewodząca obca
Części przewodzące obce - oznaczają te elementy przewodzące, które nie są częściami urządzeń, a które mogą znaleźć się pod napięciem.
36 Części jednocześnie dostępne
Części jednocześnie dostępne - oznaczają części czynne, przewodzące dostępne, przewodzące obce, przewody ochronne, wyrównawcze i uziomy, które znajdują się w zasięgu ręki.
37 Zasięg ręki Zasięg ręki - oznacza dostępny wokół człowieka obszar
w kształcie walca, o średnicy 2,5 m i wysokości: - 2,5 m ponad poziomem ustawienia stóp oraz - 1,25 m poniżej poziomu ustawienia stóp.
38 Napięcie dotykowe Napięcie dotykowe - oznacza napięcie, które występuje w warunkach normalnych lub może pojawić się w warunkach zakłóceniowych pomiędzy dwoma częściami jednocześnie dostępnymi, nienależącymi do obwodu elektrycznego.
39 Napięcie rażeniowe dotykowe
Napięcie rażeniowe dotykowe - oznacza spadek napięcia na ciele człowieka podczas przepływu prądu spowodowanego napięciem dotykowym.
40 Napięcie uziomowe Napięcie uziomowe - oznacza napięcie na uziomie, wywołane prądem uziomowym względem „ziemi odniesienia” (tj. dowolnego punktu na powierzchni ziemi, którego potencjał nie zależy od wartości prądu uziomowego).
41 Prąd rażeniowy Prąd rażeniowy - oznacza prąd (albo jego wartość) przepływający przez ciało człowieka w wyniku oddziaływania napięcia rażeniowego, a) SELV (Safety extra-low voltage) - bardzo niskie napięcie bezpieczne, b) PELV (Protection extra-low voltage) - bardzo niskie napięcie ochronne, c) FELV (Funcional extra-low voltage) - bardzo niskie napięcie funkcjonalne.
42 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) - oznacza ochronę zapobiegającą niebezpiecznym skutkom dotknięcia części czynnych.
43 Ochrona przed dotykiem pośrednim
Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) - oznacza ochronę zapobiegającą niebezpiecznym skutkom dotknięcia części przewodzących dostępnych w wyniku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
44 Rezystancja ciała człowieka
Rezystancja ciała człowieka jest wypadkową rezystancji skóry wraz z naskórkiem oraz rezystancji wewnętrznej. Rezystancja wewnętrzna ciała zawiera się granicach 5001000  i tylko w niewielkim stopniu zależy od drogi przepływu prądu. W przeciętnych warunkach przyjmujemy, że rezystancja wewnętrzna wynosi 1000 . Rezystancja skóry nie ma stałej wartości. Przy suchym i nieuszkodzonym naskórku przy napięciu kilku woltów rezystancja skóry wynosi od 10 k do 1 M.Wyraźne zmniejszenie się wartości rezystancji skóry obserwujemy przy zwiększaniu się powierzchni elektrod, wilgotności, upływie czasu rażenia i wzroście napięcia rażeniowego. Napięcia rażeniowe powyżej 250 V powodują częściowe lub całkowite przebicie skóry.
45 Warunki środowiskowe Warunki zewnętrzne, takie jak: wilgotność i temperatura powietrza, pozycja pracy, intensywność wykonywanej pracy, przewodność podłoża i ubrania roboczego, mają decydujący wpływ na zmniejszanie się rezystancji skóry i zwiększanie natężenia prądów rażeniowych. Wyróżniamy warunki środowiskowe: przy których wartość rezystancji ciała człowieka wynosi co najmniej 1000 , przy których wartość rezystancji ciała człowieka wynosi mniej niż 1000 .
46 Najmniejsze niebezpieczne dla człowieka natężenia prądu
Na podstawie znajomości najmniejszych niebezpiecznych dla człowieka natężeń prądu wynoszących: 30 mA dla prądu o częstotliwości Hz oraz 70 mA dla prądu stałego wyznaczono poziomy napięć bezpiecznych.
47 Napięcia dopuszczalne
Dla rezystancji ciała człowieka wynoszącej średnio 1000 Ω określone zostały wartości maksymalne napięć dopuszczalnych dla człowieka - wartości napięć dotykowych bezpiecznych. W warunkach środowiskowych, w których rezystancja ciała człowieka wynosi co najmniej 1000 Ω za napięcie bezpieczne uznaje się napięcia o wartościach: a) 50 V dla prądu przemiennego, b) 120 V dla prądu stałego.
48 Napięcie bezpieczne W warunkach środowiskowych, w których rezystancja ciała człowieka nie przekracza 1000 Ω, za napięcie bezpieczne uznaje się napięcia o wartościach: a) 25 V dla prądu przemiennego, b) 60 V dla prądu stałego. Napięcia o wartościach nieprzekraczających wartości wyżej podanych oznacza się – UL.
49 Impedancja ciała człowieka
Impedancja skóry zależy od: stanu naskórka i stopnia jego zawilgocenia, napięcia rażeniowego, czasu trwania rażenia, powierzchni dotyku i nacisku elektrod. Impedancja wewnętrzna zależy od: drogi przepływu prądu, powierzchni styczności z elektrodami. Zmienność impedancji wypadkowej jest wynikiem zmienności jej części składowych. W zakresie napięć do ok. 500 V decydujące znaczenie ma impedancja skóry. Przy napięciach wyższych jej wpływ staje się pomijalny (zjawisko przebicia), a impedancja wypadkowa przyjmuje wartości impedancji wewnętrznej.
50 Prądy graniczne Próg odczuwania (percepcji) Ip – minimalna odczuwana przez człowieka wartość prądu: prąd przemienny 50 Hz: Ip = 0,5 mA, prąd stały: Ip = 2 mA. Próg samouwolnienia Is - maksymalna wartość prądu, przy której osoba trzymająca elektrodę może samodzielnie uwolnić się spod napięcia: prąd przemienny 50 Hz: Is = 10 mA, prąd stały: Is = 30 mA– tylko przy skokowych zmianach. Próg fibrylacji If - max wartość prądu, przy której nie wystąpi fibrylacja komór serca: prąd przemienny 50 Hz: dla t < 0,1s If = 500 mA dla t >1s If = 30 mA, prąd stały: dla t < 0,1s If = 500 mA dla t >1s If = 120 mA.
51 Ochrona przeciwporażeniowa - określenia
Część czynna – jest to przewód lub część przewodząca instalacji, znajdująca się pod napięciem w czasie normalnej pracy (również przewód N). Część przewodząca dostępna – jest to dostępna dla dotyku przewodząca część instalacji, która nie jest pod napięciem w warunkach normalnej pracy, a na której napięcie może pojawić się w wyniku uszkodzenia. Część przewodząca obca - jest to część przewodząca niebędąca częścią instalacji elektrycznej, która może znaleźć się pod określonym potencjałem.
52 Uziemienia Uziomem nazywa się metalowy przedmiot umieszczony w wierzchniej warstwie gruntu, zapewniający połączenie elektryczne przedmiotów uziemianych z ziemią. Uziomy: sztuczne pionowe – rury, pręty, poziome – taśma stalowa, płytowe – blacha; naturalne zbrojenia, rury wodociągowe, ołowiane powłoki i metalowe płaszcze kabli.
53 Uziemienia Uziemienie jest to połączenie urządzeń z uziomem.
1 - uziom, 2 - przewód uziemiający, 3 - zacisk uziemiający, 4 - główna szyna uziemiająca, 5 - przewód ochronny, 6 - zacisk ochronny, 7 - urządzenie uziemiane Źródło. W. Jabłoński Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia. WNT, Warszawa 2006.
54 Uziemienia W instalacjach elektroenergetycznych stosuje się różne rodzaje uziemień: robocze, ochronne, odgromowe, pomocnicze. Uziemienie robocze lub inaczej funkcjonalne oznacza uziemienie określonego punktu obwodu elektrycznego, w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych w warunkach zwykłych i zakłóceniowych.
55 Uziemienia Uziemienie ochronne polega na połączeniu dostępnych dla dotyku metalowych części urządzeń z uziomem, w celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej. Uziemienie odgromowe służy do odprowadzenia do ziemi udarowych prądów wyładowań atmosferycznych. Uziemienia pomocnicze wykorzystuje się dla celów ochrony przeciwporażeniowej oraz w układach pomiarowych i zabezpieczających.
56 Układy sieciowe W celu jednoznacznego rysowania, oznaczania i rozróżniania układów sieciowych wprowadzone zostały następujące oznaczenia: a) pierwsza litera: T - oznacza, że układ sieciowy ma bezpośrednio uziemiony punkt neutralny, I - oznacza, że punkt neutralny układu sieciowego jest izolowany od ziemi albo uziemiony poprzez bardzo dużą impedancję, b) druga litera: N - oznacza, że części przewodzące dostępne odbiorników połączone są z punktem neutralnym sieci poprzez uziemiony przewód ochronny PE lub przewód ochronno-neutralny PEN, T - oznacza, że części przewodzące dostępne odbiorników połączone są z uziemieniami.
57 Układy sieciowe trzecia litera (odnosi się do układów typu TN):
C - oznacza, że układ sieciowy ma przewód ochronno- -neutralny PEN, S - oznacza, że w układzie sieciowym zostały rozdzielone funkcje przewodu PEN i od początku układu wyprowadzone zostały: przewód ochrony PE oraz izolowany przewód neutralny N, CS - oznacza, że w układzie sieciowym wyprowadzony został przewód ochronno-neutralny PEN, który rozdziela się na przewód ochronny PE i przewód neutralny N w pewnej odległości od początku układu sieciowego, np. w złączu kablowym budynku.
58 Kody literowe i barwne przewodów
Rodzaje przewodów w układach zasilania Literowe wg PN-90/E- 01242 Barwa kodowa Kod literowy wg PN-90/E-05029 Układ zasilania prądu stałego Przewód o biegunowości dodatniej Przewód o biegunowości ujemnej Przewód środkowy Układ zasilania prądu przemiennego (czterożyłowy izolowany z przewodem ochronnym PE ) Przewód fazy 1 Przewód fazy 2 Przewód fazy 3 Przewód neutralny (zerowy) Przewody ochronne Przewód uziemiający (uziemienie) Przewód ochronny („uziemienie” ochronne) Przewód ochronno - neutralny (ochronno- -zerowy) Przewód uziemiający bezzakłóceniowy (uziemienie bezszumowe) Przewód łączący z obudową (masa) Przewód wyrównawczy L+ L - M L1 L2 L3 N E PE PEN TE MM CC czerwona ciemnoniebieska jasnoniebieska (paski) żółta zielona fioletowa jasnoniebieska (jednolita lub paski) kombinacja pasków barwy zielonej i żółtej jw. jw. oraz na końcu pasek jasnoniebieski RD BU YE GN VT GN-YE GN-YE+BU Źródło. W. Jabłoński Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia. WNT, Warszawa 2006.
59 Układ sieciowy TN – C Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
60 Układ sieciowy TN – S Źródło. H. Markiewicz: Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
61 Układ sieciowy TN - C – S Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
62 Układ sieciowy TT Źródło: H. Markiewicz: Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
63 Układy sieciowe IT Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
64 Układy sieci Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
65 Układy sieci Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
66 Napięcie dotykowe Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
67 Napięcie dotykowe Napięcie dotykowe można zdefiniować jako napięcie między dwoma punktami nienależącymi do obwodu elektrycznego, których może dotknąć jednocześnie człowiek. Pod wpływem napięcia dotykowego popłynie przez człowieka prąd rażeniowy Ird na drodze ręka - stopy, równy:
68 Napięcie dotykowe Rezystancja przejścia składa się z rezystancji obuwia człowieka Rpo, oraz rezystancji podłoża Rpp, na którym człowiek ten stoi. - obuwie na spodach gumowych - Rpo = 200×106 , - obuwie na spodach skórzanych - Rpo = 0.8×106 , - obuwie tekstylne Rpo = 0.1×106 , - obuwie tekstylne wilgotne Rpo = 25 
69 W ogólnym przypadku Ud  Uz, więc   1.
Napięcie dotykowe - płytki PCV -	 = 107  109 m, - terakota -	 = 105  107 m, - linoleum -	 = 106  1010 m, - marmur -	 = 104  105 m, - guma -	 = 102 m, drewno -	 = 108  1014 m asfalt -  = 1010  1012 m Stosunek napięcia dotykowego do uziomowego nazywa się współczynnikiem dotyku: W ogólnym przypadku Ud  Uz, więc   1.
70 Napięcie rażeniowe Napięciem rażeniowym Ur nazywa się spadek napięcia na rezystancji ciała człowieka przy przepływie przez niego prądu rażeniowego W ogólnym przypadku zachodzi
71 Niebezpieczeństwo porażeń
Rozróżnia się dwa rodzaje rażeń: 1. Spowodowane napięciem roboczym w wyniku bezpośredniego dotknięcia przez człowieka części urządzeń znajdujących się normalnie pod napięciem. Dotyk tego typu określa się mianem dotyku bezpośredniego. 2. Spowodowane napięciem dotykowym w następstwie zetknięcia się człowieka z częściami urządzeń, które normalnie nie są pod napięciem, a na których napięcie pojawiło się na skutek uszkodzenia izolacji roboczej. Ten rodzaj dotyku nazywany jest dotykiem pośrednim.
72 Rażenie napięciem międzyprzewodowym
Dotyk bezpośredni a) L1 L2 L3 Z I f r R R r Rażenie napięciem międzyprzewodowym Źródło: W. Orlik. Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwo KABE, Krosno 2006.
73 Rażenie napięciem międzyprzewodowym
Dotyk bezpośredni a) L1 L2 b) L3 I r R R r Rażenie napięciem międzyprzewodowym Źródło: W. Orlik Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwo KABE, Krosno 2006.
74 Rażenie napięciem fazowym w sieci typu T
Dotyk bezpośredni a) L1 L2 L3 Z f I r R c U f 0.5R R p r R R r Rażenie napięciem fazowym w sieci typu T Źródło: W. Orlik Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwo KABE, Krosno 2006.
75 Rażenie napięciem fazowym w sieci typu T
Dotyk bezpośredni a) L1 L2 L3 b) Z f I r R c U f 0.5R R p I r r R R r Rażenie napięciem fazowym w sieci typu T Źródło: W. Orlik Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwo KABE, Krosno 2006.
76 Rażenia napięciem dotykowym
Dotyk pośredni Rażenia napięciem dotykowym Źródło: W. Orlik Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwo KABE, Krosno 2006.
77 Rażenia napięciem dotykowym
78 Rażenia napięciem dotykowym
79 Rażenia napięciem dotykowym
80 Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej
Kryteriami oceny bezpieczeństwa porażeniowego są wartości bezpieczne napięć roboczych i dotykowych. Podstawą do ich ustalenia były graniczne prądy rażeniowe i modelowe wartości impedancji ciała człowieka. Napięcie uważa się za bezpieczne, jeśli nie przekracza ono 50 V prądu przemiennego lub 120 V prądu stałego. Napięcie to może być ograniczone do wartości odpowiednio 25 V i 60 V w instalacjach w obiektach specjalnych.
81 Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej
Rodzaje rażeń determinują rodzaje zastosowanej ochrony. Wyróżnia się: ochronę przed dotykiem bezpośrednim, zwaną podstawową, ochronę przed dotykiem pośrednim, zwaną dodatkową. Zasilanie napięciem bezpiecznym stanowi równoczesny środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim.
82 Ochrona podstawowa Jest to zespół środków chroniących przed zetknięciem się człowieka z częściami urządzeń lub instalacji elektroenergetycznych będących normalnie pod napięciem; jest to również ochrona przed przeniesieniem się napięcia na przedmioty nienależące do obwodu elektrycznego i ochrona przed łukiem elektrycznym. Środkami ochrony podstawowej są: izolacja robocza, ogrodzenia lub obudowy, bariery ochronne, umieszczenie elementów pod napięciem poza zasięgiem ręki człowieka.
83 Ochrona podstawowa Najszersze zastosowanie znalazła izolacja robocza, którą pokrywa się całkowicie i trwale części czynne urządzenia. Izolację tę wykonuje się w taki sposób, aby jej usunięcie było możliwe tylko przez zniszczenie oraz aby była ona odporna na narażenia: mechaniczne, chemiczne, elektryczne i cieplne, występujące w czasie eksploatacji urządzenia. Izolacja urządzeń produkowanych fabrycznie powinna spełniać wymagania odpowiednich norm dotyczących tych urządzeń.
84 Ochrona podstawowa Ogrodzenia i obudowy powinny zapewniać trwałe i dostateczne oddzielenie części czynnych w określonych warunkach środowiskowych. Usunięcie ogrodzeń lub obudów powinno być możliwe tylko przy użyciu narzędzi lub po wyłączeniu zasilania osłanianych części czynnych. Załączenia napięcia można dokonać po ponownym założeniu ogrodzeń lub zamknięciu obudów. Ochronę poprzez izolowanie części czynnych oraz przy użyciu ogrodzenia lub obudowy stosuje się we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Pozostałe rodzaje ochrony są dopuszczone jedynie w miejscach dostępnych dla osób poinstruowanych lub osób z kwalifikacjami, np. w pomieszczeniach rozdzielnic elektrycznych.
85 Ochrona podstawowa Podział obudów urządzeń ze względu na stworzone przez nie stopnie ochrony: IPXX Ochrona przed dotknięciem części czynnych i części będących w ruchu: 7 typów osłon Ochrona przed przedostawaniem się wody: 9 typów osłon Właściwa ochrona przeciwporażeniowa – stopień ochrony IP2X oraz IP4X w przypadku łatwo dostępnych powierzchni poziomych
86 OCHRONA URZĄDZENIA przed dostaniem się obcych ciał stałych
Pierwsza cyfra OCHRONA URZĄDZENIA przed dostaniem się obcych ciał stałych OCHRONA OSÓB przed dostępem do części niebezpiecznych 0 bez ochrony 1 o średnicy > 50 mm wierzchem dłoni 2 o średnicy > 12,5 mm palcem 3 o średnicy > 2,5 mm narzędziem 4 o średnicy > 1,0 mm drutem 5 ograniczona ochrona przed pyłem 6 ochrona pyłoszczelna
87 OCHRONA URZĄDZENIA przed wnikaniem wody
Druga cyfra OCHRONA URZĄDZENIA przed wnikaniem wody bez ochrony 1 kapiącej pionowo 2 kapiącej (odchylenie obudowy do 15° w każdą stronę) 3 natryskiwanej 4 rozbryzgiwanej 5 lanej strugą 6 lanej silną strugą 7 przy zanurzeniu krótkotrwałym 8 przy zanurzeniu ciągłym 9K lanej strugą pod ciśnieniem ( [bar], do +80 [°C] zgodnie z normą DIN 40050
88 Ochrona dodatkowa Ochroną dodatkową nazywa się zespół środków chroniących przed skutkami niebezpiecznego napięcia dotykowego, jakie może się pojawić w wyniku awarii na częściach urządzeń niebędących normalnie pod napięciem. Zadanie tej ochrony polega więc na zapewnieniu bezpiecznych wartości napięcia dotykowego lub też - jeśli nie jest to możliwe - na dostatecznie szybkim wyłączeniu uszkodzonego obwodu. Środki: samoczynne wyłączenie zasilania, izolacja ochronna, separacja odbiornika, izolowanie stanowiska, połączenia wyrównawcze.
89 Klasy ochronności odbiorników
Klasa 0 obejmuje urządzenia, w których ochrona przeciwporażeniowa jest zapewniona jedynie przez zastosowanie izolacji roboczej. Klasa I obejmuje urządzenia, w których zastosowano ochronę podstawową i dodatkową, a obudowy tych urządzeń przeznaczone są do połączenia z przewodem ochronnym. Urządzenia te są wyposażone w zacisk ochronny lub w przewód ruchomy z żyłą ochronną, zakończony wtyczką ze stykiem ochronnym. Klasa II obejmuje urządzenia wykonane z zastosowaniem izolacji ochronnej jako środka ochrony dodatkowej. Nie są one wyposażone w zaciski ani styki ochronne. Urządzenia tej klasy oznaczone są symbolem: Klasa III obejmuje odbiorniki przeznaczone do zasilania napięciem bezpiecznym.
90 Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim
Działanie ochrony polega na ograniczeniu prądu rażeniowego. Obwody napięcia bezpiecznego dzieli się na: obwody bez uziemień - typu SELV (Safety Extra Low Voltage), obwody z uziemieniami - typu PELV (Protective Extra Low Voltage). 1. Poziom napięcia - napięcie bezpieczne 2. Źródło zasilania: - transformator lub przetwornice bezpieczeństwa, baterie akumulatorów, urządzenia elektroniczne 3. Wtyczki i gniazda unikatowe, bez styków ochronnych 4. Części czynne oddzielone od obwodów wyższego napięcia w sposób nie gorszy niż w transformatorze bezpieczeństwa 5. Przewody prowadzone oddzielnie, w osłonie izolacyjnej, oddzielone uziemionymi osłonami lub mające izolację na najwyższe występujące w sąsiednich przewodach lub żyłach napięcie
91 Obwody SELV Części czynne oraz części przewodzące dostępne obwodów SELV nie powinny być połączone z uziomem ani z elementami czynnymi i dostępnymi innych obwodów elektrycznych. W obwodach tego typu można nie stosować żadnej ochrony części czynnych, jeżeli napięcie obwodu nie przekracza 25 V prądu przemiennego i 60 V prądu stałego i o ile nie występują szczególnie niekorzystne warunki środowiskowe. Dla napięć przekraczających te wartości, a więc praktycznie do 50 V prądu przemiennego i 120 V prądu stałego, powinno stosować się osłony izolacyjne lub izolację roboczą elementów wiodących prąd.
92 Obwody PELV W obwodach typu PELV określone części czynne mogą być uziemione. Jeżeli napięcie znamionowe obwodu nie przekracza 25 V prądu przemiennego i 60 V prądu stałego oraz urządzenie jest użytkowane w miejscu suchym, objętym dodatkowo połączeniami wyrównawczymi, wówczas ochrona przed dotykiem bezpośrednim nie jest konieczna. Zastosowanie napięć do 6 V prądu przemiennego i 15 V prądu stałego pozwala na niestosowanie ochrony podstawowej bez żadnych dodatkowych warunków. We wszystkich innych przypadkach obowiązują zasady jak dla obwodów typu SELV.
93 Samoczynne wyłączanie odbiornika
Ochrona przez samoczynne wyłączanie zasilania wymagana jest wówczas, gdy napięcie dotykowe przekracza długotrwale wartości uznane za bezpieczne. Czas wyłączenia musi być na tyle krótki, aby przy ewentualnym dotyku części pozostających pod napięciem prąd rażeniowy płynący przez człowieka nie spowodował niebezpiecznych skutków patofizjologicznych Wyłączenie zasilania jest efektem zadziałania zabezpieczeń przetężeniowych lub wyłączników ochronnych różnicowo- -prądowych. Jako zabezpieczenie przetężeniowe można wykorzystać: bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne z wyzwalaczami lub przekaźnikami nadprądowymi.
94 Samoczynne wyłączanie zasilania
Maksymalny czas wyłączenia zależny jest od napięcia znamionowego sieci względem ziemi oraz od rodzaju obwodu. Dla obwodów odbiorczych zasilających urządzenia I klasy ochronności ręczne lub przenośne (sieć TN): W obwodach odbiorczych zasilających urządzenia stacjonarne lub/i stałe (sieć TT) oraz w obwodach rozdzielczych zasilających rozdzielnice oddziałowe tzw. wewnętrznych liniach zasilających dopuszcza się czas wyłączenia dłuższy niż podany w tabeli, lecz nie przekraczający 5 s. Napięcie znamionowe względem ziemi Unf [V] Czas wyłączenia [s] 120 230 277 400 >400 0,8 0,4 0,2 0,1
95 Samoczynne wyłączanie zasilania
Samoczynne wyłączenie zasilania może być stosowane we wszystkich układach sieciowych, wymaga jednak koordynacji układu, parametrów przewodów ochronnych i zastosowanych zabezpieczeń. Dostępne części przewodzące urządzeń powinny być połączone z przewodem ochronnym PE lub neutralno- -ochronnym PEN i uziemione indywidualnie lub zbiorowo, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi dla każdego układu sieciowego.
96 Samoczynne wyłączanie zasilania
W każdym budynku powinno być wykonane połączenie wyrównawcze główne, obejmujące następujące elementy: przewód ochronny instalacji, główny zacisk uziemiający, do którego przyłączony jest przewód uziemiający, metalowe instalacje wewnętrzne budynku np. gazu, wody, itp., metalowe elementy konstrukcyjne urządzeń c.o i klimatyzacji.
97 Samoczynne wyłączanie zasilania
Jeżeli warunki skutecznej ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania nie mogą być spełnione, należy ponadto wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe). Mogą one obejmować określone miejsce, część instalacji lub całą instalację budynku. Przewodami tych połączeń łączy się ze sobą części przewodzące urządzeń (części przewodzące dostępne) oraz inne metalowe elementy dostępne jednocześnie dla dotyku (części przewodzące obce). System połączeń wyrównawczych powinien, jeśli to możliwe, obejmować także główne metalowe zbrojenia konstrukcji żelbetowej budynku i powinien być połączony z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń, w tym również gniazd wtyczkowych.
98 Samoczynne wyłączanie zasilania – układ TN
W systemie tym wszystkie dostępne części przewodzące urządzeń łączy się za pośrednictwem przewodów ochronnych z uziemionym punktem neutralnym układu zasilania. Elementami systemu zerowania są: przewód neutralno-ochronny PEN (w sieci TN-C) lub przewody ochronne PE (w sieci TN-S), łączące obudowy urządzeń chronionych z punktem neutralnym sieci zasilającej; uziemienie robocze punktu neutralnego oraz dodatkowe uziemienia przewodu PEN lub przewodu PE; zabezpieczenia zwarciowe (bezpieczniki lub wyłączniki).
99 Samoczynne wyłączanie zasilania – układ TN
System ochrony zapewni samoczynne wyłączenie zasilania, jeżeli prąd zwarciowy Iz przekroczy wartość prądu wyłączającego zabezpieczenia Ia tj.: TN-C uwzględniając, że TN-S otrzymuje się warunek skuteczności ochrony: Zs - impedancja pętli zwarciowej Źródło: W. Orlik Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwo KABE, Krosno 2006.
100 Samoczynne wyłączanie zasilania – układ TN
Prąd wyłączający zabezpieczenia odczytuje się z charakterystyki czasowo-prądowej, dla wymaganego czasu wyłączania. Przykład charakterystyki czasowo- -prądowej dla bezpiecznika Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
101 Samoczynne wyłączanie zasilania – układ TN
W systemie zerowania istotną rolę odgrywają dodatkowe uziemienia przewodów ochronnych. Chronią one przed przenoszeniem się napięć dotykowych i zmniejszają wartości tych napięć. Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa Napięcia dotykowe w sieci TN-C: a) szkic sytuacyjny; b) rozkład napięcia na przewodzie PEN oraz schemat zastępczy obwodu zwarciowego, gdy Rd =  ; c) jak wyżej, przy Rd porównywalnym z Rr Zf - impedancja przewodu fazowego; ZN - impedancja przewodu neutralno-ochronnego
102 Samoczynne wyłączanie zasilania – układ TN
Podobną funkcję jak dodatkowe uziemienia przewodów ochronnych spełniają także połączenia wyrównawcze. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych obiektów, tam gdzie wykonanie dodatkowych uziemień może być trudne lub nawet niemożliwe. Dla zapewnienia skutecznej ochrony przekroje przewodów ochronnych w układzie TN powinny być dobrane zgodnie z zasadami podanymi w tabeli: Przekroje przewodów fazowych [mm2] Najmniejszy dopuszczalny przekrój przewodów ochronnych S  16 16 < S  35 S > 35 S 16 S/2 Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
103 Samoczynne wyłączenie zasilania – układ TN
Przekrój oddzielnych przewodów PE (tzn. niebędących żyłą przewodu lub kabla) nie może być mniejszy niż: 2,5 mm2 - przy zastosowaniu ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, 4,0 mm2 w przypadku niestosowania zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przekrój oddzielnych przewodów PEN nie może być mniejszy niż: 10 mm2 Cu lub 16 mm2 Al.
104 Samoczynne wyłączenie zasilania – układ TN
Jako przewody ochronne mogą być wykorzystane m.in.: żyły w kablach i przewodach wielożyłowych, przewody izolowane lub gołe (we wspólnej obudowie z przewodami czynnymi lub ułożone po wierzchu), osłony metalowe przewodów i kabli (powłoki, pancerze), metalowe rury wodociągowe, metalowe obudowy i konstrukcje urządzeń wchodzących w skład danej instalacji elektroenergetycznej. Wszystkie rodzaje przewodów ochronnych powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi lub elektrochemicznymi. Z uwagi na zachowanie ciągłości przewodu neutralno-ochronnego w przewodzie tym nie wolno umieszczać bezpiecznika.
105 Samoczynne wyłączenie zasilania – układ TN
Przewody ochronne oznacza się barwą zielono-żółtą na całej długości, przy czym końce przewodu neutralno-ochronnego oznacza się kolorem jasnoniebieskim. Dla właściwego działania zerowania w układzie TN-C wskazane jest, aby w stanie pracy normalnej sieci przez przewód PEN nie płynął żaden prąd. Przepływ prądu przez ten przewód powoduje powstawanie na nim spadku napięcia, które jest przenoszone na wszystkie obiekty zerowane. Należy więc dążyć do uzyskania symetrii obciążenia w poszczególnych fazach, poprzez przyłączanie odbiorników jednofazowych do różnych faz linii 3-fazowej. Asymetria obciążenia nie wpływa na skuteczność ochrony w sieci TN- -S, gdzie przewody neutralny i ochronny prowadzone są oddzielnie.
106 Samoczynne wyłączenie zasilania – układ TT
Maksymalne napięcie dotykowe, pod wpływem którego znajdzie się człowiek dotykający obudowy uszkodzonego urządzenia jest równe napięciu uziomowemu: RA - suma rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006. Warunek skuteczności uziemienia ochronnego: Ia - prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego
107 Samoczynne wyłączenie zasilania – układ TN
W sieci typu TN nie wolno stosować uziemień ochronnych, ponieważ może to powodować pojawienie się niebezpiecznego napięcia na przewodzie neutralno-ochronnym. Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006. R0=4,5  Rr=1,2 
108 Samoczynne wyłączenie zasilania – układ TN
Problemy praktyczne: W układzie TN-C, przy niesymetrii obciążenia płyną prądy wyrównawcze w przewodzie neutralno-ochronnym, powodując powstawanie spadków napięcia na tym przewodzie i przenoszenie napięć na obudowy urządzeń do niego przyłączonych. Uzyskanie wymaganych czasów wyłączeń może być trudne w praktyce Jeśli prądy zwarcia mają niedostateczną wartość do wyzwolenia zabezpieczeń, to na obudowach urządzeń będzie się utrzymywał niebezpieczny potencjał, wynikający ze spadku napięcia na przewodach PE lub PEN.
109 Samoczynne wyłączenie zasilania – układ TN
Rozwiązania: Rozwiązaniem problemu przenoszenia się napięć dotykowych jest przejście na sieć typu TN-S. Zmniejszenie czasów wyłączeń można uzyskać poprzez zastąpienie istniejących bezpieczników wyłącznikami instalacyjnymi. Skuteczność zerowania można też poprawić wykonując dodatkowe połączenia wyrównawcze oraz liczne dodatkowe uziemienia przewodu ochronnego.
110 Wyłączniki różnicowo-prądowe
Schemat wyłącznika różnicowo-prądowego Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
111 Wyłączniki różnicowo-prądowe
Warunek skutecznej ochrony przy dotyku bezpośrednim przy dotyku pośrednim Rcz -	rezystancja człowieka, RA -	rezystancja uziemienia, IN -	różnicowy prąd wyzwalający wyłącznika.
112 Wyłączniki różnicowo-prądowe
Wyłączniki PI należy dobierać po uprzednim ustaleniu prądów upływowych, jakie występują normalnie w danej instalacji i przyjmować prąd wyzwalający wyłącznika dwukrotnie większy. Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006. Charakterystyka czasowo-prądowa wyłącznika różnicowoprądowego.
113 Wyłączniki różnicowo-prądowe
Zakres stosowania wyłączników o różnej czułości jest następujący: 6 i 10 mA - ochrona dodatkowa lub uzupełniająca przy zasilaniu przyrządów ręcznych w przestrzeniach ograniczonych, 30 mA - ochrona dodatkowa lub uzupełniająca w instalacjach przemysłowych, mieszkaniach, placach budów i innych pomieszczeniach, 100 mA - ochrona dodatkowa w obwodach odbiorników o dużym prądzie upływowym np. szafy chłodnicze, kuchnie, piece. 300 mA i 500 mA - jako główny wyłącznik w instalacji odbiorczej.
114 Wyłączniki różnicowo-prądowe
Koordynacja charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników różnicowoprądowych w układzie szeregowym Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006. Czasy zadziałania wyłączników selektywnych wynoszą 150500 ms dla prądu oraz 40150 ms dla prądów 5.
115 Wyłączniki różnicowo-prądowe
Cechy urządzeń różnicowo-prądowych: uniwersalność, tj. możliwość stosowania w różnych układach sieciowych, działanie w przypadku przerwy w przewodzie PE (dotyczy wyłączników o działaniu bezpośrednim), ciągła kontrola stanu izolacji, ograniczenie pożarów, powodowanych uszkodzeniem izolacji sieci, możliwość zainstalowania we wspólnej obudowie z wyłącznikami instalacyjnymi, modułowość, estetyka.
116 Urządzenia II klasy ochronności
W urządzeniach II klasy ochronności jako środek ochrony dodatkowej stosuje się dodatkową warstwę izolacyjną między częściami czynnymi a częściami dostępnymi dla dotyku. Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006. Rodzaje izolacji ochronnej: a) izolacja podwójna, b) izolacja wzmocniona. 1 - izolacja robocza 2 - izolacja dodatkowa Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
117 Separacja elektryczna
Separacja polega na niezawodnym elektrycznym oddzieleniu obwodu odbiornika od sieci zasilającej za pomocą transformatora lub przetwornicy separacyjnej, a także na utrzymaniu dobrego stanu izolacji odseparowanego obwodu. Transformator lub przetwornica separacyjna, spełniające wymagania odpowiednich norm, powinny zasilać możliwie krótkim obwodem tylko jeden odbiornik. Dopuszcza się zasilanie kilku odbiorników, pod warunkiem zastosowania izolowanych połączeń wyrównawczych. Długość przewodów w obwodzie separacyjnym nie powinna przekraczać 500 m, a iloczyn napięcia znamionowego obwodu (w woltach) oraz długości przewodów (w metrach) nie powinien przekraczać
118 Separacja elektryczna
Obwodu separowanego nie wolno łączyć z ziemią lub łączyć z jakimkolwiek innym obwodem, ze względu na możliwość przeniesienia niebezpiecznego napięcia dotykowego przewodami ochronnymi lub przewodami innego obwodu. Jeżeli separowany odbiornik jest urządzeniem I klasy ochronności i jest użytkowany przy pracach na stanowisku metalowym, wówczas należy wykonać połączenie wyrównawcze łącząc jego zacisk ochronny z tą konstrukcją. Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006. OS - odbiornik stały, OR - odbiornik ruchomy, TS - transformator separacyjny, SM - stanowisko metalowe, PR - przewód ruchomy
119 Izolowanie stanowiska
Izolowanie stanowiska jest środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej uniemożliwiającym równoczesny dotyk części przewodzących dostępnych. Skuteczność ochrony zapewnia izolowanie podłóg i ścian oraz zastosowanie przynajmniej jednego z następujących środków: Umieszczenie urządzeń w taki sposób, aby ich obudowy były od siebie oddalone na odległość nie mniejszą niż 2 m 1. Wymagana odległość może zmniejszyć się do 1,5 m, gdy części te znajdują się poza zasięgiem ręki. Zastosowanie barier pomiędzy częściami przewodzącymi, zwiększających odległość dla jednoczesnego dotyku tych części do wartości jak wyżej. Izolowanie części przewodzących obcych.
120 Izolowanie stanowiska
Izolowanie stanowiska stosuje się najczęściej w odniesieniu do odbiorników stałych. Przykład stanowiska izolowanego Źródło: H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
121 Izolowanie stanowiska
Rezystancja stanowiska izolowanego powinna spełniać warunek: Zapewnia to ograniczenie prądów rażeniowych do 10 mA, a więc do wartości prądu samouwolnienia. Materiał, którym jest wyłożone stanowisko, powinien być trwale przymocowany do podłoża i powinien mieć trwałe właściwości mechaniczne i elektryczne.
122 Połączenia wyrównawcze
Celem ochrony zrealizowanej za pomocą połączeń wyrównawczych jest wyrównanie potencjałów, a tym samym uniemożliwienie pojawiania się niebezpiecznych napięć dotykowych pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi lub obcymi. Wszystkie jednocześnie dostępne dla dotyku części przewodzące należy ze sobą połączyć przewodami wyrównawczymi. System tych przewodów nie powinien mieć połączenia elektrycznego z ziemią ani bezpośrednio, ani przez jakiekolwiek inne części przewodzące. Przekroje przewodów Połączenia główne: Przekrój nie mniejszy niż połowa największego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego w danej instalacji i nie mniejszym niż 6 mm2. Połączenia miejscowe: Przekrój nie mniejszy od przekroju najmniejszego przewodu ochronnego, przyłączonego do części objętych połączeniami wyrównawczymi.
123 Podsumowanie Ochronę przez samoczynne wyłączenie zasilania można stosować we wszystkich instalacjach, przy czym czas wyłączania powinien być dostosowany do wartości napięcia bezpiecznego, jakie powinno być przyjęte dla danej instalacji. Pozostałe środki ochrony dodatkowej jak zastosowanie urządzeń II klasy ochronności, izolowanie stanowiska lub separacja elektryczna mają charakter lokalny i są stosowane raczej do pojedynczych urządzeń lub ich grup. Przy wyborze środków ochrony w danym obiekcie należy ograniczać ich różnorodność oraz skoordynować je w taki sposób, aby uniknąć niepożądanych oddziaływań wzajemnych, zmniejszających skuteczność ochrony. Zalecana ogólna ochrona przed dotykiem pośrednim obejmuje: sieć typu TN-S, zastąpienie bezpieczników wyłącznikami instalacyjnymi, uzupełnienie ochrony wyłącznikami różnicowoprądowymi, stosowanie połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych.
124 Polskie Normy PN-EN 81-1:2002/A2:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowli i instalowania dźwigów. Część 1: Dźwigi elektryczne. PN-EN :2006 (U) Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych. Część 1: Wymagania ogólne. Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations. Part 1: General requirements. PN-EN 50310:2006 (U) Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. Application of equipotential bouding and earthing in buildings with information technology equipment. PN-EN :2001/A2:2006 Bezpieczniki topikowe miniaturowe. Definicje dotyczące bezpieczników topikowych miniaturowych oraz ogólne wymagania dotyczące wkładek topikowych miniaturowych (zmiana A2). PN-EN :2006 Bezpieczniki topikowe miniaturowe. Część 4: Wkładki topikowe modułowe uniwersalne (UMF) do montażu przewlekanego i powierzchniowego. Zastępuje: PN-RN :2004 (U). PN-EN :2006 Bezpieczniki topikowe miniaturowe. Część 2: Wkładki topikowe zamknięte. Zastępuje PN-EN :2004 (U). PN :2006 (U) Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Część 27: Wymagania bezpieczeństwa wyrobu. Measuring relays and protection equipment. Part 27: Produkt safety requirements. PN-EN :1997/A1:2005 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników instalacyjnych przeznaczonych do stosowania przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki główne dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań – zmiana A1). PN-EN :2005 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dodatkowe dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania przyrządów półprzewodnikowych. Zastępuje PN-EN :2004 (U).
125 Polskie Normy PN-EN :2006 (U) Wtyki i nasadki do użytku domowego i podobnego. Część 2-4: Wtyki i nasadki o sprzężeniu zależnym od ciężaru sprzętu. Appliance couplers for household and similiar general purposes. Part 2-4: Couplers dependent and appliance wright for engagement. PN-EN :2006 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN :2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN :2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego. Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące samodzielnych złączek z gwintowymi elementami zaciskowymi. PN-EN :2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego. Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące samodzielnych złączek z bezgwintowymi elementami zaciskowymi. Zastępuje PN-EN :1999 oraz PN-EN :2005 (U). PN-EN :2006 Osprzęt połączeniowy. Miedziane przewody elektryczne. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych bezgwintowych elementów zaciskowych. Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów o przekrojach od 35 mm2 do 300 mm2. Zastępuje PN-EN :2005 (U) i PN-IEC :2002. PN-EN 61242:2001/A12:2006 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Przedłużacze zwijane do zastosowań domowych i podobnych. Electrical accessories. Cable reels for household and similiar purposes. PN-EN 61543:1999/A2:2006 (U) Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCDs) do użytku domowego i podobnych zastosowań. Kompatybilność elektromagnetyczna. Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similiar use. Electromagnetic compatibility. PN-EN :2006 Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (prądu przemiennego). Wymagania ogólne, badania i warunki badań. Część 11: Urządzenia do pomiarów. Zastępuje PN-EN :2003 (U). PN-EN :2006 Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (prądu przemiennego). Wymagania szczegółowe. Część 11: Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas 0,5, 1. i 2.). Zastępuje PN-EN :2003 (U). PN-EN :2006 Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (prądu przemiennego). Wymagania szczegółowe. Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 1. i 2.). Zastępuje PN-EN :2003 (U). PN-EN :2006 Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (prądu przemiennego). Wymagania szczegółowe. Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 0,2 S i 0,5 S). Zastępuje PN-EN :2003 (U). PN-EN :2006 Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (prądu przemiennego). Wymagania szczegółowe. Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2. i 3.). Zastępuje PN-EN :2003 (U). PN-EN :2006 (U) Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (prądu przemiennego). Wymagania szczegółowe. Część 52: Symbole.
126 Polskie Normy PN-EN :2006 (U) Pomiary energii elektrycznej. Systemy płatności. Część 31: Wymagania szczegółowe. Liczniki statyczne opłat energii czynnej (klas 1. i 2.). Electricity metering. Payment systems. Part 31: Particular requirements. Static payment meters for active energy (classes 1 and 2). PN-EN :2006 (U) Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (prądu przemiennego). Wymagania szczegółowe. Część 41: Prognozowanie nieuszkadzalności. Electricity catering equipment. Dependability. Part 41: Reliability prediction. PN-EN :2006 Wskaźniki świetlne do instalacji elektrycznych stałych, domowych i podobnych. Część 1: Wymagania ogólne. Zastępuje PN-EN :2003 (U), PN-EN :2003/A11:2004 (U). PN-IEC :2006 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. PN-HD S2:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 6-61: Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. Electrical installations of buildings. Part 6-61: Verification. Initial verification. PN-HD :2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia. Postanowienia ogólne. PN-HD :2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. Electricity installations of buildings. Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment. Rother equipment. Clause 559: Luminaires and lighting installations. PN-HD :2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pokoje i kabiny wyposażone w ogrzewacze do sauny. Electrical installations of buildings. Part 7-703: Requirements for special installations or locations. Rooms and cabins containing sauna heaters. PN-HD :2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Słoneczne fotowoltaiczne (PV) systemy zasilania. Electrical installations of buildings. Part 7-712: Requirements for special installations or locations. Solar photovoltaic (PV) power supply systems. PN-HD :2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu. Electrical installations of buildings. Part 7-715: Requirements for special installations or locations. Extra-low-voltage lighting installations.
127 Polskie Normy Polskie Normy dotyczące aparatury rozdzielczej i sterowniczej nN PN-EN 50300:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania ogólne dotyczące niskonapięciowych kablowych rozdzielnic tablicowych do stacji elektroenergetycznych. Zastępuje PN-EN 50300:2005 (U). PN-EN :2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu (zmiana A1). PN-EN :2004/1:2006 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych. Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 2: Particular requirements for busbar funking systems (busways). PN-EN :2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-EN :2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze. PN-EN :2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe. Automatyczne urządzenia przełączające. Low-voltage switchgear and controlgear. Part 6-1: Multiple function equipment. Transfer switching equipment. PN-EN :2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze. Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych. Zastępuje PN-EN :2003 (U). PN-EN :2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 7-2: Wyposażenie pomocnicze. Listwy zaciskowe do przewodów ochronnych miedzianych. Zastępuje PN-EN :2003 (U).
128 Polskie Normy Polskie Normy dotyczące przewodów PN-EN 60228:2005/AC:2006 (U) Żyły przewodów i kabli. Conductors of insulated cables. PN-EN :2002/A2:2006 (U) Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych. Część 0-1: Wymagania ogólne. Przewody nawojowe emaliowane miedziane okrągłe. Specifications for particular types of winding wires. Part 0-1: General requirements. Enamelled round copper wire. PN-EN :2006 Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych. Część 22: Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym, pokryte lakierem poliamidowym, klasa 180. Zastępuje PN-EN :2005 (U). PN-EN :2006 Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych. Część 46: Przewody miedziane okrągłe, emaliowane aromatycznym lakierem poliamidowym, klasa PN-EN A1:1998/A2:2006 Przewody nawojowe. Metody badań. Właściwości elektryczne. PN-HD 22.3S4:2006 Przewody o izolacji usieciowanej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V. Część 3: Przewody o izolacji z ciepłoodpornej gumy silikonowej. Zastępuje PN-HD 22.3S4:2005 (U). PN-HD 22.4.S43:2006 Przewody o izolacji usieciowanej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody giętkie. Zastępuje PN-HD 22.4S4:2005 (U).
129 Polskie Normy Polskie Normy dotyczące instalacji i urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem PN-EN :2004/AC:2006 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Osłony ognioszczelne „d”. Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 1: Flameproof enclosures „d”. PN-EN :2006 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 18: Konstrukcja, badanie i znakowanie elektrycznych urządzeń hermetycznych „m”. Zastępuje PN-EN :2004 (U), PN-EN :2004/AC:2006 (U). PN-EN :2005/AC:2006 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 25: Systemy iskrobezpieczne. Electrical apparatus for explosive atmospheres. Electrical resistance trace heating. Part 25: Intrinsically safe systems. PN-EN :2006 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania. Electrical apparatus for explosive atmospheres. Electrical resistance trace heating. Part 1: General and testing requirements. PN-EN :2006 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe. Część 2: Wytyczne dotyczące projektowania, instalowania i obsługi. Electrical apparatus for explosive atmospheres. Electrical resistance trace heating. Part 2: Application guide for design, installation and maintenance. PN-EN :2005/AC:2006 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 2: Obudowy ciśnieniowe „p”. Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 2: Pressurized enclousures „p”. PN-EN :2006 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 27: Idea magistrali iskrobezpiecznej i idea magistrali niezapalającej. Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 27: Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO) and fieldbus non-increndive concept (FNICO).
130 Literatura H. Markiewicz Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2006.
W. Orlik Egzamin kwalifikacyjny w pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwo KaBe, Krosno 2006. W. Jabłoński Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia. WNT, Warszawa 2006. Vademecum elektryka Poradnik. Pod redakcją Jana Strojnego. COSIW SEP, Warszawa 2004.
Pobierz ppt "Podział uprawnień ze względu na zakres odpowiedzialności."
UKŁAD SIECIOWY IT Występujące zagrożenie
NARODOWY OŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO