Source: https://www.slideshare.net/alexmontano5458/lucas-halpengeneradores-deemergencia
Timestamp: 2019-09-19 10:36:24
Document Index: 52107159

Matched Legal Cases: ['Artículo 445', 'Artículo 690', 'Artículo 692', 'Artículo 694', 'Artículo 700', 'Artículo 701', 'Artículo 702', 'Artículo 705', 'artículo 250', 'artículo 250']

Nfpa 70 by National Fire Pro... 840 views
Describe las normas para el diseño de sistemas de de suministro de energía de emergencia y reserva.
1. NFPA 70 – 2008 y 2011 1era PARTE CAPITULO 7 CONDICIONES ESPECIALES ARTICULOS 700, 701, 702 y 705
2. ARTICULOS RELACIONADOS CON FUENTES AUXILIARES DE EMERGENCIA o Artículo 445. Generadores o Artículo 690. Sistemas Fotovoltaicos Solares o Artículo 692. Celdas de Combustible o Artículo 694. Sistemas eólicos pequeños
3. ARTICULOS RELACIONADOS CON FUENTES AUXILIARES DE EMERGENCIA o Artículo 700. Sistemas de Emergencia o Artículo 701. Sistemas de reserva exigidos legalmente o Artículo 702. Sistemas de reserva opcionales o Artículo 705. Fuentes de generación de energía eléctrica interconectadas
4. ARTICULO 445 GENERADORES o 445.10 Ubicación. Los generadores deben ser del tipo adecuado para el lugar donde vayan a estar instalados. o 445.11 Marcado. Cada generador debe tener una placa de características en la que conste el nombre del fabricante, frecuencia, número de fases, capacidad en KVA o KW nominales, voltaje nominal, corriente, RPM del motor.
5. o 445.13 Ampacidad de los conductores. … desde los terminales del generador hasta el primer dispositivo de distribución de protección de sobrecorriente, no debe ser inferior a 115% de la corriente nominal (de placa) del generador ARTICULO 445 GENERADORES
6. o 445.17 Cajas terminales en los generadores. … para determinar el tamaño mínimo exigido de la caja terminal, la corriente a plena carga del generador se debe comparar con motores similares en las tablas 430.247 hasta 430.250 … o 445.18 Medios de Desconexión exigidos para los generadores. Los generadores deben estar equipados con un desconectador que se pueda bloquear en posición abierta. ARTICULO 445 GENERADORES
7. 445.19 Generadores que alimentan múltiples cargas. Se permitirá que un generador que alimenta más de una carga o varios generadores que operan en paralelo alimenten: (1) Un tablero de distribución vertical (Switchboard) con secciones separadas. (2) Cajas individuales con protección contra sobrecorriente derivada desde un solo alimentador. ARTICULO 445 GENERADORES
8. ARTICULO 517 (Instalaciones en Hospitales) o 517.2 Definiciones Fuente alternativa de energía. Uno o más grupos electrógenos o sistemas de baterías cuando están permitidos, para suministrar energía durante la interrupción del servicio de electricidad normal … Ramal crítico. Subsistema de un sistema de emergencia, compuesto por alimentadores y circuitos ramales que suministran energía de alumbrado de trabajo, … y que están conectados a fuentes alternativas de energía por uno o más interruptores de transferencia …
9. ARTICULO 690 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS o 690.2 Definiciones o 690.4 Instalación o 690.8 Dimensionamiento y corriente de los circuitos. o 690.9 Protección contra sobrecorriente o 690.31 Métodos de alambrado CAPITULO 6 EQUIPOS ESPECIALES
10. o 690.41 Puesta a tierra del sistema o 690.43 Puesta a tierra de los equipos o 690.51 Marcado (identificación) de Paneles. o 690.57 Conexión a otras fuentes de energía. o 690.71 Baterías y acumuladores CAPITULO 6 EQUIPOS ESPECIALES ARTICULO 690 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS
11. ARTICULO 692 SISTEMAS DE CELDAS DE COMBUSTIBLE o 692.2 Definiciones o 692.4 Instalación o 692.8 Dimensionamiento y corriente de los circuitos. o 692.9 Protección contra sobrecorriente o 692.31 Métodos de alambrado CAPITULO 6 EQUIPOS ESPECIALES
12. ARTICULO 692 SISTEMAS DE CELDAS DE COMBUSTIBLE o 692.41 Puesta a tierra del sistema o 692.44 Puesta a tierra de los equipos o 692.53 Marcado (identificación) de Paneles. o 692.59 Interruptor de Transferencia o 692.65 Punto de conexión con la empresa de electricidad. CAPITULO 6 EQUIPOS ESPECIALES
13. CAPITULO 7 CONDICIONES ESPECIALES o 700 - Sistemas de Emergencia. o 701 - Sistemas de Reserva Exigidos Legalmente. o 702 - Sistemas de Reserva Opcionales. o 705 - Fuentes Interconectadas de Generación de Energía Eléctrica. (Sistemas en Paralelo).
14. CAPITULO 7 CONDICIONES ESPECIALES o 708 - Sistemas de Energía en Operaciones Críticas. o 720 – Circuitos que Operan a menos de 50V. o 760 - Sistemas de Alarmas Contra Incendios. o 770 – Cables de Fibra Optica y Canalizaciones
15. ARTICULO 700 o 700.1[2] Definiciones: Los sistemas de emergencia están proyectados para alimentar automáticamente energía eléctrica a sistemas de iluminación, de fuerza o ambos … distribuir y controlar la iluminación y la energía escenciales para la vida humana. NLM: Los sistemas de emergencia se instalan generalmente en lugares de reunión en los que se necesite iluminación artificial para la seguridad de las salidas … en lugares como hoteles, teatros, instalaciones deportivas, hospitales, y similares.
16. ARTICULO 700 o 700.5[4] - Capacidad: Un sistema de emergencia debe tener la capacidad para llevar la carga que funcionarán simultaneamente. Los equipos de los sistemas de emergencia deben ser adecuados para la máxima corriente de falla disponible en sus terminales.
17. ARTICULO 700 o 700.6[5] – Equipo de Transferencia: (A) El equipo de transferencia, debe ser automático, estar identificdo para uso en emergencia y aprobado por la autoridad con jurisdicción. … (C) Los interruptores de transferencia deben ser operados eléctricamente y retenerse mecánicamente … (D) El equipo debe alimentar solo cargas de emergencia.
18. ARTICULO 700 o 700.7[6] Señalización: Dispositivos de señalización sonora y visual para: A. Avería (en la alimentación de emergencia) B. Conducción de Carga (por las baterías) C. No Funciona (el cargador de las baterías) D. Fallas a tierra. Para indicar una falla a tierra en sistemas de emergencia estrella aterrizados, de más de 150 voltios a tierra y con dispositivos de protección por sobrecorriente de 1000 amperios o más.
19. ARTICULO 700 o 700.8[7] Anuncios: (letreros) A. Fuentes de Emergencia: En el equipo de entrada de la acometida colocar un anuncio (letrero) que indique el tipo y ubicación de las fuentes… B. Puesta a Tierra: Colocar un anuncio (letrero) en el punto de puesta a tierra de la fuente normal de energía con lo siguiente: ADVERTENCIA EXISTE PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO SI EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA, O EL CONDUCTOR DE ATERRIZAJE DE ESTE EQUIPO SON REMOVIDOS MIENTRAS ESTA ENERGIZADA LA FUENTE ALTERNA.
20. ARTICULO 700 o 700.9[10] Alambrado de circuitos A) Identificación: Todas las cajas y envolventes (incluyendo interruptores de transferencia, generadores y tableros de fuerza) deben estar marcados permanentemente de modo que sea fácilmente identificados como un sistema o circuito de emergencia.
21. ARTICULO 700 o 700.9[10] Alambrado de circuitos (B)(5)(d) Alambrado: Se permitirá el uso de uno o varios alimentadores al equipo de distribución entre la fuente de emergencia y el punto donde se separan los circuitos de emergencia, los requeridos legalmente y las cargas opcionales. (D)(1)(4) Alambrado del circuito alimentador: deberá estar protegido mediante un ensamble listado clasificado con resistencia nominal al fuego, cuya clasificación sea de 1 hora [2 horas] y que contenga únicamente los circuitos del alambrado de emergencia.
22. ARTICULO 700 o 700.9[10] Alambrado de circuitos (B)(5)(d) Alambrado
23. ARTICULO 700 o 700-9[10] Alambrado de circuitos (D)(3) Alambrado del control del generador Los conductores de control instalados entre el equipo de transferencia y el generador de emergencia se deben mantener totalmente independientes de otro alambrado.
24. ARTICULO 700 o 700-12 Requisitos Generales El suminstro de corriente debe ser tal que, si falla el suministro nomal al edificio o grupo de edificios, …. la alimentación de emergencia, el alumbrado de emergencia o ambos, no deben demorar más de 10 segundos en estar disponibles (tomar la carga). III. Fuentes de alimentación
25. ARTICULO 700 o 700-12(A) Baterías de acumuladores. … Las baterías que se utilicen como fuente de alimentación para sistemas de emergencia deben ser de un valor nominal tal para alimentar y mantener la carga por 1.5 horas como mínimo la carga total, sin que la tensión aplicada a la carga caiga por debajo del 87.5% del voltaje nominal.
26. ARTICULO 700 o 700-12(B)(2). Cuando se usen generadores con motores de combustión interna como fuente primaria, debe instalarse un sistema de suministro de combustible para el funcionamiento del sistema a plena carga durante 2 horas mínimo. o 700-12(B)(1). Para un grupo generador accionado por fuente primaria … se debe instalar medios para arrancar automaticamente la fuente primaria en una falla del servicio normal …
27. ARTICULO 700 o 700.12(B)(6) Grupos Generadores Exteriores: Cuando un grupo de generadores en el exterior tengan un medio de desconexión ubicado a la vista desde el edificio o estructura, no se requiere de un medio de desconexión adicional.
28. ARTICULO 700 o 700-12(D). Acometida separada. Cuando lo apruebe la autoridad con jurisdicción como adecuado para uso de emergencia, … se permitirá una acometida adicional.
29. ARTICULO 700 o 700-16 Iluminación de Emergencia. debe incluir todos los medios exigidos para la iluminación de las salidas, luces indicadoras de las salidas y todas las demas luces necesarias para proporcionar la iluminación exigida.
30. ARTICULO 700 o 700-17 Circuitos del alumbrado de emergencia. Debe cumplir con; (1) Tener una fuente de alimentación para el alumbrado de emergencia independiente de la alimentación general del alumbrado. (2) Debe tener dos o más sistemas completos y separados, uno con su fuente de alimentación independiente. … con un medio que energice automáticamente cualquiera de los sistemas cuando falle el otro.
31. ARTICULO 700 o 700-25 Accesibilidad. El dispostivo de protección de sobrecorriente debe instalarse en lugares accesibles al personal calificado. o 700-26 Protección de falla a tierra no se exigirá que la fuente alternativa de alimentación de los sistemas de emergencia tenga protección de falla a tierra con un medio automático de desconexión. VI. Protección contra sobrecorriente
32. ARTICULO 700 o 700.27. Coordinación. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente del sistema de emergencia deben estar coordinados selectivamente con todos los dispositivos de protección contra sobrecorriente del lado de la alimentación.
33. ARTICULO 701 SISTEMAS DE RESERVA EXIGIDOS LEGALMENTE o Sistema de Reserva exigidos legalmente, Sistemas exigidos y así clasificados ya sea por leyes estatales, municipales u otros códigos, u organismo gubernamental con jurisdicción. NLM. Son los que se instalan para servir cargas como sistemas de refrigeración, comunicaciones, ventilación o extracción de humos, o procesos industriales que, si se detienen podrían crear riesgos o impedir operaciones de rescate o extinción de incendios. 701.2 Definición.
34. ARTICULO 701 o 701.11 Sistemas de reserva exigidos legalmente. El suminstro de corriente debe ser tal que, si falla el suministro nomal al edificio o grupo de edificios, …. la alimentación de emergencia, el alumbrado de emergencia o ambos, no debe pasar más de 60 segundos en estar disponibles. Al seleccionar la fuente de alimentación de reserva se debe tener en cuenta el tipo de servicio que haya que prestar, si es de corta o larga duración. III. Fuentes de alimentación
35. ARTICULO 702 SISTEMAS DE RESERVA OPCIONALES o Sistema de Reserva Opcionales; tienen la finalidad de proteger las instalaciones o propiedades públicas o privadas cuando la seguridad de la vida humana no depende del funcionamiento del sistema. Su operación puede ser automática o manual. NLM. Son sistemas que se instalan normalmente para ofrecer una fuente alterna de energía eléctrica a instalaciones como edificios comerciales e industriales, residenciales, para cargas como sistemas de refrigeración, comunicaciones, procesamiento de datos, que si se interrumpieran podrían causar incomodidades … 702.2 Definición.
36. ARTICULO 702 SISTEMAS DE RESERVA OPCIONALES o (B)(1) Equipo de transferencia manual; Cuando se utiliza un equipo de transferencia manual, un sistema de reserva opcional debe tener la capacidad nominal para la alimentación de todo el equipo proyectado para la operación simultanea. 702.5[4] Capacidad y valor nominal. o (B)(2) Equipo de transferencia automática; Cuando se utiliza un equipo de transferencia automática (a) debe ser capaz de alimentar la carga total que es transferida….
37. ARTICULO 702 SISTEMAS DE RESERVA OPCIONALES 702.5[4] Capacidad y valor nominal.
38. ARTICULO 705 FUENTES DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA INTERCONECTADOS o 705.1 Alcance. La instalación de una o más fuentes de generación de energía que operan en paralelo con una o varias fuentes primarias de electricidad. o 705.2 Definiciones. Equipo para producción de energía. Cualesquiera fuente de producción de energía, y su equipo de distribución asociado, que genere electricidad, distinto del servicio suministrado por la distribuidora.
39. o 705.6 Instalación de Sistemas. La instalación de uno o más fuentes de producción de energía eléctrica, en paralelo con una fuente primaria debe solamente ser instalada por personal calificado. o 705.14 Características de la Salida. La de un generador u otra fuente de generación de energía eléctrica que funcione en paralelo con un sistema de suministro debe tener tensión, forma de onda y frecuencia compatibles con el sistema al cual se conecta. ARTICULO 705 FUENTES DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA INTERCONECTADOS
40. Otras Normas (Estándares) • NFPA 110 – 2010[3] Sistemas Potencia de Emergencia y Reserva • ANSI / IEEE 446 - 1995 Practicas Recomendadas para Sistemas de Potencia de Emergencia y de Reserva en Aplicaciones Industriales y Comerciales (Libro Naranja).
41. REQUERIMIENTOS LOCALES Resolución No. 248 del 15 de junio de 1988 “Todas las instalaciones de generadores eléctricos, municipales de emergencia que se proyecten en la República de Panamá, deberan contar con un plano registrado en las oficinas municipales del Distrito, donde se realizará la instalación. Los planos para la instalación de gereradores eléctricos de emergencia, deberán estar sellados y firmados por arquitecto e ingeniero idóneo responsable y por el funcionario de la Empresa Distribuidora que autorizó la instalación”. Resolución No. 70 de Febrero de 1988 por la Oficina de Seguridad de Panamá.
42. Estándar para sistemas de potencia de emergencia y reserva NFPA 110 - 2010 2da PARTE
43. NFPA 110 - 2010 2-2 Clasificación: 2-2.2 TIPO: define el período de tiempo máximo en segundos en hacer la transferencia de la carga al sistema en emergencia. Tipo U Básicamente es un sistema Ininterrumpido (sistemas con UPS) Tipo 10 10 Segundos Tipo 60 60 Segundos Tipo 120 120 Segundos Tipo M Sistema manual o estacionario - sin limite de tiempo.
44. NFPA 110 - 2010 2-2 Clasificación: 2-2.3 CLASE: Es el tiempo máximo en horas en que se opera el generador sin reabastecerlo de combustible. Clase 0.083 0.083 horas (5 minutos) Clase 0.25 0.25 horas (15 minutos) Clase 2 2 horas Clase 6 6 horas Clase 48 48 horas Clase X Cualquier otro tiempo, en horas, ya sea por requerimientos de la aplicación, del usuario, o código local.
45. NFPA 110 - 2010 2-2Clasificación: 2-2.4 NIVEL: Son los requerimientos individuales que caracterizan las instalaciones de generadores de emergencia. – 2-2.4.1 Nivel 1 define el tipo más severo de condición de operación del equipo, y son aquellas en que la falla del equipo puede resultar en graves daños o la pedida de vidas humanas. – 2-2.4.2 Nivel 2 define los requerimientos de rendimiento para aplicaciones donde la falla del equipo SPE es en cierta medida menos critica para la seguridad y vida de seres humanos. – Todos los equipos de Nivel 1 y 2 deben estar instalados de manera permanente.
46. NFPA 110 - CAPITULO 3. FUENTES DE ENERGIA DE EMERGENCIA 3-5.7 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR PRINCIPAL. – RADIADOR / ABANICO VENTILACION INTEGRAL – RADIADOR REMOTO – SISTEMA CON INTERCAMBIADOR DE CALOR, BOMBA DE LIQUIDO Y RADIADOR REMOTO.
47. 3-5.7.2 Radiador y abanico instalados en el motor del generador.
48. 3-5.7.3 Generador con Radiador Remoto
49. Radiador Remoto: se recomienda en alturas de 17 metros o mas, y en conjunto con intercambiadores de calor, y bomba elevadora de agua.
50. NFPA 110 - CAPITULO 3. GENERADORES Y REGULADORES DE VOLTAJE 3-5.9 REGULACION DE VOLTAJE –EL SISTEMA DEBE RESPONDER A VARIACIONES REPENTINAS DE CARGA. –EL GENERADOR DEBE MANTENER EL VOLTAJE Y FRECUENCIA ESTABLES BAJO CUALQUIER CONDICION DE CARGA. –LAS VARIACIONES DE VOLTAJE Y FRECUENCIA NO SE DEBEN EXCEDER DE CIERTOS LIMITES ACEPTABLES.
51. NFPA 110 - CAPITULO 4. ELECTRICIDAD PROTECCION Y CONMUNTACION CAPACIDAD DE CONMUTACION –DE 3 POLOS (NEC artículo 250.30 (A) a (D) –DE 4 POLOS (SISTEMAS DERIVADOS SEPARADAMENTE) NEC artículo 250.35 CARACTERISTICAS. MONITOREO DE LA FUENTE ENCLAVAMIENTO (MECANICO) TEMPORIZADORES
52. Aterrizaje del Generador (en sistemas 3 fases y 4 hilos) a. Interruptor de 3 polos Neutral y tierra NO se conectan en el generador. Solo se conmutan las líneas calientes. NEC 250.35 (B) b. Interruptor de 4 polos Se le denomina “sistema derivado separadamente”. El Neutral también se conmuta, en este caso La tierra y el neutral se unen en el generador.Caso b. Caso a.
53. NFPA 110 - CAPITULO 5. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTLES
54. NFPA 110 - CAPITULO 5. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-2 UBICACION. 5-3 ILUMINACION. 5-4 MONTAJE.
55. NFPA 110 - CAPITULO 5. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-5 VIBRACIÓN. 5-6 RUIDO.
56. NFPA 110 - CAPITULO 5. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-7 VENTILACIÓN. 5-8 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.
57. NFPA 110 - CAPITULO 5. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-9 SISTEMA DE COMBUSTIBLE.
58. TIPOS DE COMBUSTIBLE DIESEL (el más común en nuestro medio) GASOLINA KEROSENO GAS (Natural) GAS (Propano o Butano)
59. NFPA 110 - CAPITULO 5. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-9.4 TANQUE DIARIO O SUB-BASE
60. NFPA 110 - CAPITULO 5. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-9.4 TANQUE DIARIO O SUB-BASE 5-10 SISTEMA DE ESCAPE
61. Silenciador Industrial (Rango de atenuación de ruido de 12-18 dB) Silenciador Residencial (Rango de atenuación de ruido de 18-25 dB) Silenciador Critico (Rango de atenuación de ruido de 25-35 dB) 5-10 SISTEMA DE ESCAPE Se puede usar distintos tipo de silenciador según el lugar donde se instalen los generadores.
62. NFPA 110 - CAPITULO 5. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-10.3 SISTEMA DE ESCAPE
63. NFPA 110 - CAPITULO 5. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-12 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
64. NFPA 110 - CAPITULO 5. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-12.6 LAS BATERIAS
65. •Carga Instalada, (Balance de Cagas) •Sistema de Voltaje (Monofásico o Trifásico) •Interruptor de Transferencia •Armónicos en el sistema •Aterrizaje •Caída de Voltaje Permitida en Arranque de Motores •Cargas Especiales (Rayos X, CATScan, NMR, UPS) Selección del Generador Consideraciones Mecánicas:
66. Selección del Generador Consideraciones Mecánicas: Base y Amortiguadores de Soporte Silenciador y Gases de Combustión Tipo de Combustible, y Tanque de Reserva Niveles de Ruido / Impacto al Ambiente Enfriamiento del Generador (Radiador Remoto o Local) Ventilación del Cuarto Protección contra Incendios
67. TABLA 1. FACTOR DE POTENCIA TIPICO SEGUN EL TIPO DE CARGA
68. Paso No. 1 Determinar la carga a conectar. Paso No. 2 Escribir esta carga y la secuencia de entrada de las cargas en una hoja de cálculo. Paso No. 3 Escribir las características de arranque por cada carga en la hoja de cálculo. Paso No. 4 Sumar todas las cargas. Paso No. 5 Seleccionar el tamaño del generador SELECCION DE UN GENERADOR
69. En el caso del ejemplo tenemos las siguientes cargas; 1. Un motor de un elevador de 25 HP, 208 VAC, 3-fases, Código G. 2. Un motor de una bomba de 50 HP, 208 VAC, 3-fases, Código G. 3. Un calentador de agua de 7.5 KW, 208 VAC, 3-fases 4. Un tablero de luces monofásico con una carga de 50 amperios por fase 5. Un tablero de tomacorrientes de uso general, monofásico con una carga de 30 amperios por fase 6. Un tablero de salidas de computadoras, trifásico con una carga de 20 amperios por fase SELECCION DE UN GENERADOR
70. HOJA DE TRABAJO PARA DIMENSIONAMIENTO DE GENERADOR DE EMERGENCIA Descripción KVA(S) KVA(R) RPF KW(R) Fase A Fase B Fase C Motor de 25 HP 150.0 27.0 x 0.89 24.0 75.0 75.0 75.0 Motor de 50 HP 288.0 51.5 x 0.90 46.3 143.0 143.0 143.0 Calentador Tablero Luces Tablero Tomas Tablero Computadoras TOTAL SELECCION DE UN GENERADOR Valores de corriente de los motores según tabla 430.250 del NEC
71. Para carga de luces incandescentes y calentador, KW(S) = KW(R) lo que significa que el factor de potencia es = 1 Para luminarias fluorescentes el factor de potencia se considera = 0.95 Para luminarias de descarga de alta intensidad, el factor de potencia se considera en = 0.85 Para la corriente de arranque de motores de inducción usar el código de placa del motor y la tabla 430.7(B) del NEC. KW(R) = KVA(R) x RPF Y KW(S) = KVA(S) x SPF Donde KVA(R) = KVA en operación normal del motor y KVA(S) = KVA en el ARRANQUE del EQUIPO R = RUNNING S = STARTING FORMULAS
72. PARA CALCULAR KW(R) KW(R) = (HP Nominal x 0.746) x EFF Si la eficiencia del motor (EFF) no se conoce, usar los valores de la Tabla 1 de referencia y en su correspondiente línea a los HP del motor dado. KW(R) = KVA(R) x PF Los KVA(S) se determinan usando los factores de la Tabla 430.7(B) y los valores designados según el código del motor. Si no se conoce el código del motor, entonces deben usarse los valores de la Tabla 430.251(B). Los KW(S) = KVA(S) x SPF FORMULAS
73. SELECCION DE UN GENERADOR Tabla 430.7(B) del NEC Tabla 1 (eficiencia de motores)
74. HOJA DE TRABAJO PARA DIMENSIONAMIENTO DE GENERADOR DE EMERGENCIA Descripción KVA(S) KVA(R) RPF KW(R) Fase A Fase B Fase C Motor de 25 HP 150.0 27.0 x 0.89 24.0 75.0 75.0 75.0 Motor de 50 HP 288.0 51.5 x 0.90 46.3 143.0 143.0 143.0 Calentador 7.5 7.5 x 1.0 7.5 20.8 20.8 20.8 Tablero Luces 12.6 12.0 x 0.95 12.0 50.0 50.0 Tablero Tomas 7.2 7.2 x 1.0 7.2 30.0 30.0 Tablero Computadoras 7.2 7.2 x 1.0 7.2 20.0 20.0 20.0 TOTAL 472.5 92.4 97.0 308.8 338.8 288.8 SELECCION DE UN GENERADOR
75. TABLA 2. KVA(S) DE ARRANQUE VS CAIDA DE VOLTAJE Rango Nominal (KVA) (Generador Tipo Reserva @ 60 hz) KVA(S) de Arranque Máximo para sistema 3- Fases, Conexión en Estrella. Para una Caída de Voltaje de; 15% 20% 25% 30% 10 -17.5 27 34 42 51 20 43 57 71 85 30 54 71 89 107 40 86 114 143 171 45 - 50 107 143 178 214 60 111 148 186 223 70 - 80 126 171 214 257 100 171 228 286 343 125 - 150 250 333 416 500 160 - 180 257 343 428 514 230- 275 386 514 643 770 300 390 590 485 580 300 - 350 535 715 890 1,070 350 - 400 551 685 860 1,030 450 590 790 985 1,165 450 - 500 535 715 890 1,070 500 - 600 640 860 1,070 1,285 750 770 1,030 1,285 1,540 800 1,070 1,430 1,785 2,140 1000 1,540 2,060 1,2570 3,085
76. Paso No. 5 Seleccionar el generador El valor que tenemos que considerar para la selección del generador es la suma total de los KVA(S) de arranque requeridos, unos 470 KVA en este caso. Sin embargo antes de proceder con la selección final debemos, en este momento preguntarnos sobre requerimientos futuros y dejar una provisión para crecimiento. En este caso tomaremos los KVA(S) totales y lo multiplicamos por un factor que puede representar un estimado de cuanto puede crecer el sistema. FORMULAS
77. Conclusión: Hemos visto los aspectos más relevantes para la selección de un generador de emergencia, y las normas y requerimientos a considerar para su selección e instalación. El proceso de diseñar planos, y observar el cumplir con varias normas pone, en ocasiones a prueba el ingenio y habilidad tanto del diseñador como el personal de técnico para su instalación. Los costos de estos equipos son considerables, pero los beneficios económicos y comodidad que brindan al mantener la continuidad de un proceso o servicio es en la mayoría de los casos el mayor incentivo en la toma de decisiones de la compra de estos equipos.