Source: http://docplayer.fi/1507843-Asentajan-kasikirja-nibe-f470.html
Timestamp: 2018-01-24 08:24:03+00:00
Document Index: 19251224

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Asentajan käsikirja NIBE F470 - PDF
Download "Asentajan käsikirja NIBE F470"
2 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 33. Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 35. Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 (pisara) on korostettu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 41. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 56.
3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 8 Kuljetus 8 Asennus 8 Mukana toimitetut komponentit 9 Luukkujen irrotus 9 Irrota osa eristeistä 9 3 Lämpöpumpun rakenne 10 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 13 Yleiset putkiliitännät 13 Mitat ja putkiliitännät 14 Symboliavain 15 Kylmä ja lämmin vesi 15 Lämpöjohtopuoli 15 Tuloilmapatteri 16 Asennusvaihtoehto 16 Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä 17 Ilmanvaihtovirta 17 Ilmanvaihdon säätö 17 5 Sähköliitännät 18 Yleistä 18 Liitännät 20 Asetukset 22 Liitäntämahdollisuudet 23 Lisävarusteiden liitäntä 25 6 Käynnistys ja säädöt 26 Valmistelut 26 Täyttö ja ilmaus 26 Käynnistys ja tarkastus 27 7 Ohjaus - Johdanto 31 Näyttö 31 Valikkojärjestelmä 32 8 Ohjaus - valikot 35 Valikko 1 - SISÄILMASTO 35 Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 41 Valikko 3 - INFO 43 Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU 44 Valikko 5 - HUOLTO 48 9 Huolto 52 Huoltotoimenpiteet Häiriöt 56 Info-valikko 56 Hälytysten käsittely 56 Vianetsintä Lisätarvikkeet Tekniset tiedot 59 Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 59 Tekniset tiedot 60 Sähkökytkentäkaavio 64 Asiahakemisto 76 Sisällys 1
4 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Merkintä F470 on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. Käsittely Lämpöpumpussa on herkästi syttyvää kylmäainetta. Käsittelyn, asennuksen, huollon, puhdistuksen ja romutuksen yhteydessä on siksi noudatettava suurta varovaisuutta kylmäainejärjestelmän vahingoittumisen välttämiseksi ja vuotoriskin pienentämiseksi. HUOM! Kylmäainejärjestelmään liittyviä töitä saavat tehdä vain henkilöt, joilla on pätevyys huoltaa kylmäainejärjestelmiä ja syttyviä kaasuja sisältäviä järjestelmiä. Turvallisuusohjeita Kaapelit Tarkasta, että kaapeli ei voi altistua hankaukselle, korroosiolle, korkealle paineelle, tärinälle, viilloille tai muilla vahingollisille rasituksille. Tarkastuksessa pitää huomioida myös kaapelin vanheneminen ja jatkuvasti toimivien tärinänlähteiden, kuten kompressorien ja puhaltimien hidas vaikutus. Sinetöityjen komponenttien korjaukset Sinetöityjen komponenttien korjauksen yhteydessä kaikki syötöt pitää kytkeä irti korjattavasta laitteesta ennen sinetöityjen luukkujen tai vastaavien irrotusta. Jos laitteen on ehdottomasti oltava jännitteellinen huollon aikana, kriittisimmissä paikoissa pitää suorittaa jatkuvaa vuodonetsintää mahdollisen vaaratilanteen havaitsemiseksi. Seuraaviin pitää kiinnittää erityistä huomiota, jotta kotelo ei muutu tavalla, joka vaikuttaa suojaustasoon sähkölaitteita korjattaessa. Tämä koskee kaapelivaurioita, tarpeettomia liitäntöjä, liittimiä, jotka eivät ole alkuperäiserittelyjen mukaisia, vaurioituneita tiivisteitä, virheellisesti tehtyjä läpivientejä jne. Varmista, että laite on kunnolla kiinni. Varmista, että tiivisteet tai tiivistemateriaalit eivät ole huonontuneet niin paljon, että eivät enää pysty estämään syttyvien kaasujen sisääntunkeutumista. Varaosien on täytettävä valmistajan erittelyt. HUOM! Silikonitiivisteiden käyttö voi heikentää tiettyjen vuodonetsintälaitteiden toimivuutta. Sisäisesti suojattuja komponentteja ei tarvitse eristää ennen töiden aloitusta. Kylmäainepiirin työt Minimoi putkiasennukset. Kylmäainepiirin liitännät pitää tehdä seuraavasti: Juotetut, hitsatut tai mekaaniset liitännät pitää tehdä ennen kuin avataan venttiilit, jotka sallivat kylmäaineen virtauksen jäähdytysjärjestelmän osien välillä. Järjestelmä pitää varustaa huoltoventtiilillä, jonka kautta voidaan tyhjentää yhdysputket ja/tai mahdolliset täyttämättömät osat. Sisätiloissa ei saa käyttää uudelleenkäytettäviä mekaanisia liitoksia eikä kauluksellisia saumoja. Kylmäaineputket pitää suojata tai koteloida vaurioiden välttämiseksi. Niiden pitää saatavilla huoltoa varten. Noudata kansallisia kaasuasennuksia koskevia määräyksiä. Kylmäaineen enimmäismäärä: Katso tekniset tiedot. Kaikilla kylmäainepiirin parissa työskentelevillä henkilöillä pitää olla akkreditoidun elimen myöntämä voimassa oleva todistus siitä, että kyseinen henkilö on alalla tunnustetun arviointistandardin mukaan pätevä käsittelemään kylmäaineita turvallisella tavalla. Huolto pitää suorittaa valmistajan suositusten mukaisesti. Huollot ja korjaukset, jotka vaativat toisen koulutetun henkilön apua, pitää suorittaa valtuutetun kylmäaineasentajan valvonnassa. 2 Luku 1 Tärkeää
5 Huollot ja korjaukset, joissa avustajilta vaaditaan tiettyjä pätevyyksiä, pitää suorittaa valtuutetun kylmäaineasentajan valvonnassa. Ennen kuin aloitat työt syttyvää kylmäainetta sisältävän laitteiston parissa, on suoritettava turvallisuustarkastuksia syttymisriskin minimoimiseksi. Työt pitää suorittaa hallitusti, jotta minimoidaan riski altistua syttyvälle kaasulle tai nesteelle töiden aikana. Huoltohenkilökunnalle ja muille tuotteen lähellä työskenteleville pitää kertoa minkä tyyppisestä työstä on kyse. Vältä työskentelyä suljetuissa tiloissa. Estä pääsy työalueelle. Varmista, että kaikki tulenarka materiaali on poistettu alueelta. Tarkasta ennen töiden aloitusta ja niiden aikana sopivalla kylmäaineilmaisimella onko tilassa kylmäainetta nähdäksesi onko huoltoteknikko tietoinen mahdollisesti herkästi syttyvästä ympäristöstä. Varmista, että kylmäaineilmaisin soveltuu syttyvien kylmäaineiden ilmaisuun, ts. ei aiheuta kipinöitä eikä voi aiheuttaa syttymistä muulla tavoin. Jos lämpöpumppua juotetaan, hitsataan yms., jauhetai hiilidioksidisammuttimen pitää olla käyttövalmiina. Henkilöt, jotka työskentelevät kylmäainejärjestelmän liitosten parissa, mukaan luettuna syttyvää kylmäainetta sisältävien putkien paljastaminen, eivät saa käyttää mahdollisia syttymislähteitä tavalla, joka voi aiheuttaa palo- tai räjähdysriskin. Kaikki mahdolliset syttymislähteet, palavat savukkeet mukaan luettuna, tulee pitää turvallisella etäisyydellä paikasta, josta voi vuotaa syttyvää kylmäainetta. Ennen töiden aloitusta laitteiston ympäristö pitää tarkastaa sen varmistamiseksi, ettei syttymisriskejä ole. Aseta Tupakointi kielletty -kyltit Varmista, että työt suoritetaan ulkotiloissa tai että työalue on tuuletettu ennen kuin järjestelmä avataan ja mahdolliset hitsaus- yms. työt aloitetaan. Ilmanvaihto on pidettävä yllä koko sen ajan, kun töitä tehdään. Ilmanvaihdon on poistettava mahdollinen vuotanut kylmäaine ja siirrettävä se mieluiten ulkotiloihin. Jos sähkökomponentteja vaihdetaan, korvausosien pitää olla tarkoitukseen sopivia ja arvoiltaan oikeita. Valmistajan huolto-ohjeita on aina noudatettava. Ota yhteys valmistajaan, jos olet epävarma. Alla olevat tarkastukset on suoritettava järjestelmille, joissa käytetään syttyviä kylmäaineita. Täytösmäärät vastaavat niiden tilojen kokoa, joihin kylmäainetta sisältävät osat on asennettu. Ilmanvaihtolaitteet ja ilmanpoisto toimivat oikein ja esteettä. Jos käytetään epäsuoraa kylmäainepiiriä, se pitää tarkastaa jos sekundaarinen piiri sisältää kylmäainetta. Kaikki merkinnät laitteissa ovat näkyvissä ja luettavissa. Merkinnät, kyltit ja vastaavat, joita ei voi lukea, pitää vaihtaa. Kylmäaineputket ja komponentit on sijoitettu niin, että ei ole todennäköistä, että altistuvat aineille, jotka voivat syövyttää kylmäaineitta sisältäviä komponentteja. Ellei näin ole, komponentit on valmistettu materiaaleista, jotka kestävät korroosiota tai jotka on suojattu korroosiolta sopivalla tavalla. Sähkökomponenttien korjauksen ja huollon pitää sisältää alustavat turvatarkastukset ja komponenttien tarkastukset. Jos laitteistossa on turvallisuusriskin aiheuttava vika, piiriin ei saa kytkeä jännitteensyöttöä ennen kuin vika on poistettu. Ellei vikaa voi poistaa heti, mutta laitteisto pitää kytkeä päälle, pitää käyttää sopivaa tilapäisratkaisua. Asiasta ppitää ilmoittaa laitteiston omistajalle, jotta kaikki osapuolet ovat tietoisia asiasta. Alla olevat tarkastukset pitää suorittaa alustavat turvatarkastuksen yhteydessä. että kondensaattorit ovat purkautuneet. Purkaus pitää tehdä turvallisesti kipinöinnin välttämiseksi. Ettei jännitteellisiä sähkökomponentteja tai johtimia ole paljaana kylmäaineen täytön tai keruun aikana tai kun järjestelmä huuhdellaan. Että järjestelmä on aina maadoitettu. Poistaminen ja tyhjennys Kun kylmäainepiiri avataan korjausta varten tai muusta syystä, työt pitää suorittaa tavanomaiseen tapaan. Palovaaran vuoksi on tärkeää noudattaa oikeita menettelytapoja. Toimi seuraavasti. 1. Poista kylmäaine. 2. Huuhtele piiri inertillä kaasulla. 3. Tyhjennä piiri. 4. Huuhtele uudelleen inertillä kaasulla. 5. Avaa piiri leikkaavalla tai polttavalla menetelmällä. Kylmäaine kerätään asianmukaisiin keruusäiliöihin. Järjestelmä pitää huuhdella hapettomalla typellä turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä voidaan tarvittaessa toistaa useita kertoja. Huuhteluun ei saa käyttää paineilmaa eikä happea. Huuhtelu suoritetaan seuraavasti: tyhjöpumpattu järjestelmä täytetään ensin hapettomalla typellä käyttöpaineeseen ja tyhjöpumpataan sitten tyhjäksi. Tämä toistetaan, kunnes järjestelmässä ei ole enää kylmäainetta. Viimeisen typpitäytön jälkeen järjestelmä paine lasketaan ilmakehän paineeseen, jotta työt voidaan suorittaa. Tämä huuhtelu on ehdottomasti suoritettava, jos putkistoa juotetaan tai hitsataan. Varmista, että tyhjöpumpun poistoaukko ei ole syttymislähteiden läheisyydessä ja tila on hyvin tuuletettu. Täyttö Tavanomaisen täyttömenettelyn lisäksi pitää suorittaa seuraavat toimenpiteet. Varmista, ettei eri kylmäaineita sekoitu täyttölaitteistoa käytettäessä. Letkujen ja johtojen tulee olla mahdollisimman lyhyitä niiden sisältämän kylmäainemäärän minimoimiseksi. Säiliöt pitää säilyttää pystyasennossa. Varmista, että jäähdytysjärjestelmä on maadoitettu ennen kuin se täytetään kylmäaineella. Merkitse järjestelmä kun se on täytetty (ellei sitä ole jo merkitty). Varo täyttämästä jäähdytysjärjestelmää liian täyteen. Ennen järjestelmän täyttöä se pitää koeponnistaa hapettomalla typellä. Järjestelmän tiiviys pitää tarkastaa täytön jälkeen ennen kuin se otetaan käyttöön. Ennen luovutusta pitää suorittaa toinen tiiviystarkastus. Luku 1 Tärkeää 3
6 4 Vuodonetsintä Alla kuvatut vuodonetsintämenetelmät on hyväksytty järjestelmille, joissa ei ole syttyvää kylmäainetta. Syttyvien kylmäaineiden havaitsemiseen pitää käyttää elektronisia vuodonetsintälaitteita, mutta vuodonetsintälaitteen herkkyys ei ehkä ole riittävä tai se on kalibroitava uudelleen (vuodonetsintälaite tulee kalibroida tilassa, jossa ei ole lainkaan kylmäainetta). Vuodonetsintälaite ei saa olla potentiaalinen syttymislähde ja sen pitää olla kyseiselle kylmäaineelle soveltuva. Vuodonetsintälaitteen pitää olla säädetty ja kalibroitu käytetylle kylmäaineelle sen varmistamiseksi, että kaasupitoisuus on enintään 25 % kyseisen kylmäaineen alimmasta syttyvästä pitoisuudesta (Lower Flammability Limit, LFL). Vuodonetsintänesteitä voi käyttää useimpien kylmäaineiden kanssa, mutta klooripitoisia puhdistusnesteitä sisältäviä nesteitä tulee välttää, koska kloori voi reagoida kylmäaineen kanssa ja aiheuttaa kupariputkien korroosiota. Jos vuotoa epäillään, kaikki avoimet liekit pitää sammuttaa tai poistaa läheisyydestä. Jos juottamista vaativa vuoto havaitaan, kaikki kylmäaine pitää tyhjentää järjestelmästä ja varastoida erilliseen astiaan. Vaihtoehtoisesti kylmäaine voidaan varastoida erotettuna juotosalueesta järjestelmän osassa, joka on turvallisella etäisyydellä liekistä, jos tämä osa voidaan erottaa turvallisesti sulkuventtiileillä. Järjestelmä pitää huuhdella hapettomalla typellä ennen juotostöitä ja niiden jälkeen. Käytöstä poistaminen Tämä toimenpide edellyttää, että teknikko tuntee erittäin hyvin laitteiston ja kaikki sen osat. Hyvät toimintatavat edellyttävät, että kylmäaine kerätään turvallisella tavalla. Ennen toimenpiteen suoritusta öljystä ja kylmäaineesta pitää ottaa näytteet, jos analysointi on tarpeen ennen kerätyn kylmäaineen uudelleenkäyttöä. Jännitteensyötön pitää olla päällä, kun toimenpide aloitetaan. 1. Tutustu laitteistoon ja sen käyttöön. 2. Eristä järjestelmä sähköisesti. 3. Varmista ennen toimenpiteen aloitusta: että tarvittavat varusteet kylmäainesäiliön mekaanista käsittelyä varten ovat käytettävissä että kaikki tarvittavat henkilökohtaiset suojavarusteet ovat käytettävissä ja että niitä käytetään oikein että pätevä henkilö valvoo koko ajan keruuprosessia että keruulaitteisto ja säiliö täyttävät normien vaatimukset. 4. Tyhjöpumppaa kylmäainejärjestelmä tarvittaessa. 5. Ellei järjestelmää voi tyhjöpumpata, valmistetaan haaroitusjohto, niin että kylmäaine voidaan kerätä järjestelmän eri osista. 6. Varmista, että kylmäainesäiliö on vaa alla ennen keruun aloitusta. 7. Käynnistä keruulaitteisto ja suorita keruu valmistajan ohjeiden mukaan. 8. Älä täytä säiliötä liian täyteen (enintään 80 % (tilavuus) nestesisällöstä). Luku 1 Tärkeää 9. Älä ylitä säiliön suurinta sallittua käyttöpainetta älä edes tilapäisesti. 10. Kun säiliöt on täytetty oikein ja prosessi on valmis, kaikki täyttövarusteen sulkuventtiilit pitää sulkea ja säiliö ja varuste poistetaan mahdollisimman pian työpisteestä. 11. Kerättyä kylmäainetta ei saa täyttää muuhun jäähdytysjärjestelmään ennen kuin se on puhdistettu ja tarkastettu. Merkintä Laitteistoon pitää tehdä merkintä, joka ilmaisee, että se on poistettu käytöstä ja kylmäaine on tyhjennetty. Merkinnässä pitää olla päiväys ja allekirjoitus. Tarkasta, että laitteistossa on merkintä, joka osoittaa, että se sisältää syttyvää kylmäainetta. Keruu Hyvät menettelytavat edellyttävät, että kylmäaine kerätään talteen turvallisesti, kun kylmäaine poistetaan järjestelmästä joko huoltoa varten tai kun se poistetaan käytöstä. Kylmäaine pitää kerätä sopivaan kylmäainesäiliöön. Varmista, että käytettävissä on tarvittava määrä säiliöitä, joihin mahtuu järjestelmän koko kylmäainetilavuus. Kaikkien säiliöiden pitää olla tarkoitettu kerättävälle kylmäaineelle ja niissä pitää olla vastaava merkintä (toisin sanoen niiden pitää olla erityisesti kylmäaineen keräämiseen tarkoitettuja). Säiliössä pitää olla myös toimivat paineenvapautusventtiilit ja sulkuventtiilit. Tyhjät keruusäiliöt pitää tyhjentää ja jos mahdollistaa jäähdyttää ennen keruuta. Keruulaitteiston pitää toimia oikein ja laitteiston käyttöohjeiden pitää olla käsillä. Laitteiston pitää soveltua syttyvien kylmäaineiden keräämiseen. Lisäksi käytettävissä pitää olla kalibroitu vaaka. Letkujen pitää olla ehjiä ja niissä pitää olla tiiviit pikaliittimet. Ennen keruulaitteiston käyttöä tarkastetaan, ett se toimii oikein ja että se on huollettu oikein ja että sähkökomponentit on sinetöity kylmäaineen syttymisen estämiseksi. Ota yhteys valmistajaan, jos sinulla on kysyttävää. Kerätty kylmäaine palautetaan kylmäaineen toimittajalle asianmukaisissa keräyssäiliöissä ja asianmukaisen jätteensiirtolomakkeen (Waste Transfer Note) kanssa. Älä sekoita erilaisia kylmäaineita keruulaitteistossa ja erityisesti säiliöissä. Jos kompressorit tai kompressoriöljy poistetaan varmistetaan, että kyseinen yksikkö tyhjennetään hyväksyttävälle tasolle, jotta voiteluaineeseen ei jää syttyvää kylmäainetta. Kompressorit pitää tyhjentää ennen toimitusta toimittajalle. Kompressorikotelon lämmittämiseen saa käyttää vain sähkölämmitystä tyhjentymisen nopeuttamiseksi. Öljy pitää tyhjentää järjestelmästä turvallisella tavalla.
7 Sarjanumero Sarjanumero löytyy etuluukun oikeassa alakulmassa ja info-valikosta (valikko 3.1). MUISTA! Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. Luku 1 Tärkeää 5
8 Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot. Kuvaus Huomautus Allekirjoitus Päiväys Ilmanvaihto (sivu 17) Poistoilmavirtauksen asettaminen Tuloilmavirtauksen asettaminen Maadoituskaapelien kytkeminen Lämmitysvesi (sivu 15) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Kiertovesipumppu asetettu Lämmitysvesivirtauksen asettaminen Kattilan paine Säätöventtiilin asetus, kierrosten lukumäärä suljetusta asennosta Sähkö (sivulla 18) Lämpöpumpun varokkeet Kiinteistön varokkeet Ulkolämpötilan anturi Huoneanturi Virrantunnistin (vain kupariversio) Turvakytkin Vikavirtasuoja 6 Luku 1 Tärkeää
10 0 R 0 R 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus F470 on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa ja kuivassa. Sisäänkuljetusta varten F470 voidaan kuitenkin kallistaa varovasti selälleen. Painopiste on yläosassa. Asennustila Jätä laitteen eteen 500 mm vapaata tilaa. Sivuluukkujen avaamista varten tarvitaan n. 50 mm vapaata tilaa kummallakin puolella. Luukkuja ei kuitenkaan tarvitse avata huollon yhteydessä, vaan kaikki F470:n huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa edestäpäin. Jätä vapaata tilaa lämpöpumpun ja seinän väliin (sekä mahdollisten syöttökaapelien ja putkien) mahdollisten värinöiden siirtymisen välttämiseksi. (50) (50) Asennus Aseta F470 vakaalle alustalle, joka kestää sen painon, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Säädä laite vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon säätöjaloilla mm HUOM! Varmista, että lämpöpumpun yläpuolella on vaadittu tila (300 mm) ilmanvaihtoletkujen asennusta varten. F470:n asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seiniä. Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä. Putket on vedettävä ilman sinkilöitä makuu-/olohuoneen puoleista sisäseinää vasten. Lämpöpumpun asennushuoneen lämpötilan on oltava vähintään 10 ja enintään Luku 2 Toimitus ja käsittely
11 LEK LEK LEK LEK Mukana toimitetut komponentit Sivuluukut Ulkolämpötilan anturi Huoneanturi LEK LEK Maadoituskaapeli Sijoitus Varustesarja on tuotteen päällä. Luukkujen irrotus Etuluukku 1 Virrantunnistin 3 Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. 1. Irrota ruuvit ylä- ja alareunasta. 2. Käännä luukkua hieman ulospäin. 3. Siirrä luukkua taaksepäin ja hieman sivulla. 4. Vedä luukku sivuun. 5. Vedä luukku eteen. Irrota osa eristeistä Osa eristeestä voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. Eristys, huippu 1. Tartu kahvaan ja vedä suoraan ulos kuvan mukaan. 4 2 LEK LEK 1. Irrota ilmankäsittelyluukku vetämällä sitä suoraan ulos. 2. Irrota ruuvit etuluukun alareunasta. 3. Nosta luukkua ulospäin alareunasta ja ylöspäin. 4. Vedä luukku ulos. LEK Luku 2 Toimitus ja käsittely 9
12 3 Lämpöpumpun rakenne F470, kupari LEK LEK / APH LEK LEK 10 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne
13 F470, ruostumaton LEK LEK / APH LEK LEK Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 11
14 Putkiliitännät XL 1 Liitäntä, lämmitysvesi meno XL 2 Liitäntä, lämmitysvesi paluu XL 3 Liitäntä, kylmävesi XL 4 Liitäntä, käyttövesi XL 8 Liitäntä, tuloliitäntä XL 10 Liitäntä, lämmitysveden tyhjennys XL 31 Ilmanvaihtoliitäntä, poistoilma XL 32 Ilmanvaihtoliitäntä, jäteilma XL 33 Ilmanvaihtoliitäntä, tuloilma XL 34 Ilmanvaihtoliitäntä, ulkoilma LVI-komponentit CM 1 Kalvopaisuntasäiliö EP 13 Tuloilmapatteri FL 1 Vedenlämmittimen, varoventtiili FL 2 Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä FL 6 Alipaineventtiili 2 FQ 1 Sekoitusventtiili, käyttövesi 3 GP 1 Lämpöjohtopumppu QM 10 Täyttöventtiili, lämminvesivaraaja QM 11 Täyttöventtiili, lämmitysjärjestelmä QM 13 Täyttöventtiili 2, lämmitysjärjestelmä 3 QM 20 Ilmanpoisto, lämmitysjärjestelmä QM 21 Ilmaus, tuloilmapatteri 1 QM 31 Sulkuventtiili, lämmitysvesi meno QM 32 Sulkuventtiili, lämpöjohto paluu QN 11 Shunttiventtiili RN 1 Säätöventtiili WM 1 Ylivuotoastia WM 2 Ylivuotoliitäntä WP 1 Ylivuotoputki, vedenlämmittimen varoventtiili WP 2 Ylivuotoputki, lämmitysjärjestelmän varoventtiili WP 3 Kondenssiveden poistoputki, puhallinkotelo Anturi jne. BP 1 Ylipaineensäädin BP 2 Alipaineensäädin BP 5 Painemittari, lämmitysjärjestelmä BT 1 Ulkolämpötilan anturi 1 BT 2 Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno BT 3 Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu BT 6 Lämpötilan anturi, käyttövesi ohjaava BT 7 Lämpötilan anturi, käyttövesi näyttävä BT 16 Lämpötila-anturi, höyrystin 1 BT 18 Lämpötila-anturi, kompressorikäyttö BT 19 Lämpötila-anturi, sähkövastuskäyttö BT 20 Lämpötila-anturi, poistoilma BT 21 Lämpötila-anturi, jäteilma BT 22 Lämpötila-anturi, tuloilma BT 30 Termostaatti, varatila BT 50 Huoneanturi 1 Sähkökomponentit AA 1 Sähkövastuskortti AA 2 Peruskortti AA 3 Tulokortti AA 4 Näyttö AA4-XJ3 USB-liitäntä AA4-XJ4 Huoltoliitäntä AA100 Liitäntäkortti ilmanvaihto-osa, poistoilma AA101 Liitäntäkortti ilmanvaihto-osa, tuloilma AA102 Liitäntäkortti, kompressorikortti CA 1 Kondensaattori EB 1 Sähkövastus FA 1 Automaattivaroke FD 1 Lämpötilarajoitin MA 1 Shunttimoottori ja säädin RA 2 Kuristin 3,4 RF 3 EMC-suodatin SF 1 Katkaisin W130 Verkkokaapeli NIBE Uplink TM Jäähdytyskomponentit EP 1 Höyrystin GQ 10 Kompressori HZ 1 Kuivaussuodatin ja säiliö 1 QN 1 Paisuntaventtiili 1 Ilmanvaihto GQ 2 Poistoilmapuhallin GQ 3 Tuloilmapuhallin HQ 10 Poistoilmansuodatin 1 HQ 11 Tuloilmasuodatin 1 UR 1 Suodatinluukku, poistoilma UR 2 Suodatinluukku, tuloilma Muut PF 1 PF 3 UB1 UB2 Tyyppikilpi Laitekilpi Kaapeliläpivienti Kaapeliläpivienti 1Ei näy kuvassa 2Koskee vain lämpöpumppua kuparisäiliöllä. 3Vain lämpöpumput, joissa on ruostumaton astia. Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. 12 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne
15 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät Yleiset putkiliitännät Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Järjestelmä edellyttää patteripiirin matalalämpömitoituksen. Alimmassa mitoittavassa ulkolämpötilassa (MUT) korkeimmat suositellut lämpötilat ovat 55 C menojohdossa ja 45 C paluujohdossa. Höyrystimen keruualtaan ja varoventtiilien jätevesi johdetaan jätevesikupin ja vedenpoistoputken kautta lattiakaivoon niin, että kuumavesiroiskeet eivät voi aiheuttaa tapaturmia. Vedenpoistoputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä sitä saa päästä jäätymään. HUOM! Putkistot on huuhdeltava ennen lämpöpumpun liittämistä epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Järjestelmäperiaate F470 koostuu lämpöpumpusta, lämminvesivaraajasta, sähkövastuksesta, puhaltimista, kiertovesipumpusta sekä ohjausyksiköstä. F470 liitetään ilmanvaihto- ja lämmityspiiriin. Kun huoneenlämpöinen poistoilma kulkee höyrystimen läpi, kylmäaine höyrystyy alhaisen kiehumispisteensä ansiosta. Näin huoneilma luovuttaa energiaa kylmäaineeseen. Kompressori suurentaa sitten kylmäaineen painetta, mikä nostaa lämpötilaa entisestään. Lämmin kylmäaine johdetaan lauhduttimeen. Tässä kylmäaine luovuttaa lämpöenergian kattilaveteen, jolloin kylmäaine tiivistyy nesteeksi. Sen jälkeen kylmäaine johdetaan suodattimen kautta paisuntaventiiliin, jossa paine ja lämpötila laskevat. Kylmäaine on nyt kiertänyt täyden kierron ja virtaa taas höyrystimeen. Suurin kattila- ja lämpöpatteritilavuus Paisuntasäiliön (CM1) tilavuus on 10 litraa ja sen vakioesipaine on 0,5 baaria (5 mvp). Tämä tarkoittaa, että suurin sallittu korkeusero "H" säiliön ja ylimmäksi asennetun lämpöpatterin välillä on 5 m, katso kuva. Jos esipaine ei riitä, sitä voidaan nostaa lisäämällä paisuntasäiliöön ilmaa venttiilin kautta. Paisuntasäiliön esipaine on merkittävä katsastuspöytäkirjaan. Esipaineen muutos vaikuttaa säiliön kykyyn mukautua veden tilavuuden muutoksiin. Suurin järjestelmätilavuus ilman kattilaa ja yllä mainitulla esipaineella on 219 litraa. H XL 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 8 Liitäntä, lämpöjohto meno Liitäntä, lämpöjohto paluu Liitäntä, kylmävesi Liitäntä, käyttövesi Liitäntä, laiteliitäntä Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 13
16 Mitat ja putkiliitännät Putkien mitat Liitäntä B Lämmitysvesi ulk. Ø Kylmävesi ulk. Ø (mm) (mm) Käyttövesi ulk. Ø (mm) 22 Liitäntä ulk. Ø (mm) 22 Ylivuotoliitäntä (mm) 32 A C Liitäntä CM1 Liitäntä paisuntasäiliölle Ø G20 sisäp. Kupari XL1 Lämmitysvesi, meno Ø XL2 Lämmitysvesi, paluu Ø G25 G25 sisäp. sisäp. XL3 Kylmävesi Ø G25 sisäp. XL4 Lämminvesi Ø G25 sisäp. XL8 Liitäntä, meno LP:stä Ø G25 sisäp. XL9 Liitäntä, paluu LP:uun Ø G25 sisäp. Ruostumaton teräs LEK Mitat Liitäntä, kupari A B C XL1 Lämmitysvesi, meno (mm) XL2 Lämmitysvesi, paluu (mm) XL3 Kylmävesi (mm) XL4 Käyttövesi (mm) XL8 Liitäntä (mm) WM1 Ylivuotoastia (mm) Liitäntä, ruostumaton A B C XL1 Lämmitysvesi, meno (mm) XL2 Lämmitysvesi, paluu (mm) XL3 Kylmävesi (mm) XL4 Käyttövesi (mm) XL8 Liitäntä (mm) WM1 Ylivuotoastia (mm) Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät
17 Symboliavain Kylmä ja lämmin vesi Symboli P Merkitys Ilmausventtiili Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Shuntti-/vaihtoventtiili Varoventtiili Säätöventtiili Lämpötilan anturi Kalvopaisuntasäiliö Painemittari Kiertovesipumppu Mudanerotin Kompressori Lämmönvaihdin Kylmäveden ja käyttöveden liittäminen Asenna sekoitusventtiili, jos muutat käyttöveden tehdasasetusta. Noudata kansallisia määräyksiä. Asetus tehdään valikossa (sivulla 48). Lämpöjohtopuoli Lämmitysjärjestelmän kytkeminen Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin/silmukoihin asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti riittävän virtauksen takaamiseksi. Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 15
18 Tuloilmapatteri Tuloilmapatteri on liitetty patteripiirin rinnalle ja lämmittää talon tuloilman. Vesivirta tuloilmapatterin läpi asetetaan säätöventtiilillä (RN1). Tuloilman lämpötilan tulee olla noin sama kuin sisälämpötila, mieluiten hieman alhaisempi. Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä Kun rakennuksessa on eri lämpötiloja käyttäviä lämmitysjärjestelmiä, voidaan käyttää seuraavia kytkentöjä. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste ECS 40/ECS 41.. VIHJE! Säädä säätöventtiili kylmänä päivänä. Asennusvaihtoehto F470 voidaan asentaa monella eri tavalla, joista alla annetaan muutama esimerkki. Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso sivulta 58 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää F470:n yhteydessä. Lisälämminvesivaraaja Lisälämminvesivaraaja Jos on tarkoitus asentaa poreallas tai muu suurempi käyttöveden kuluttaja, lämpöpumppu on täydennettävä sähkölämmitteisellä lämminvesivaraajalla. Lämminvesivaraaja sähkövastuksella Jos on mahdollista käyttää sähkövastuksella varustettua lämminvesivaraajaa, voidaan käyttää NIBE COMPACT tai EMINENT-varaajia. Jos varaaja on varustettu 15 mm venttiililiitännällä, se tulisi korvata vastaavalla 22 mm liitännällä. Käyttövesikierron kytkentä Bakteerikasvun riskin pienentämiseksi käyttövesikierrolla varustetuissa järjestelmissä kiertävän veden lämpötila ei saa olla alle 50 C. Järjestelmässä ei saa myöskään olla putkia, joissa vesi ei kierrä. Säädä käyttövesijärjestelmä niin, että lämpötila ei laske alle 50 C missään järjestelmän kohdassa. Lämpöpumppu voi ohjata käyttövesikierron kiertovesipumppua. Käyttövesikierron paluu voidaan liittää erilliseen lämminvesivaraajaan. Vv från värmepump Kv Backventil Blandningsventil 16 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät
19 Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä Ilmanvaihtoasennus on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Jotta puhallinääni ei kuuluisi ilmalaitteista, kanavaan tulee asentaa äänenvaimennin. Liitännät tehdään joustavilla letkuilla, jotka ovat helposti vaihdettavissa. Poisto- ja ulkoilmakanava eristetään koko pituudeltaan diffuusiotiiviisti (PE30). Saumojen ja/tai läpivientien, äänenvaimentimien, kattohuuvien ja vastaavien yhteydessä on huolehdittava siitä, että kondenssieristys tiivistetään huolellisesti. Kanavat on voitava tarkastaa ja puhdistaa. Varmista, että kanavissa ei ole taitoksia, ahtaita käyriä ym., koska ne pienentävät ilmanvaihtotehoa. Kanaviston tiiviysluokan on oltava vähintään B. Poistoilmakanavan pituus saa olla enintään 20 m ja siinä saa olla enintään 6 käyrää. Ilmakanavajärjestelmä on maadoitettava, koska lämpöpumppu sisältää helposti syttyvää kylmäainetta R290 (propaania). Tämä tehdään kytkemällä mukana toimitetut maadoituskaapelit (4 kpl) ilmanvaihtokanaviin. Kaapelit kiinnitetään sitten maadoitusliittimiin, jotka sijaitsevat yläluukun yläpuolella. Liesituuletinkanava Liesituuletinkanavaa ei saa liittää F470:een. Jotta ruanvalmistuskäryjä ei pääsisi F470, poistoilmaventtiilin pitää olla riittävän kaukana liesituultimesta. Etäisyyden tulisi olla vähintään 1,5 m, mutta se voi vaihdella järjestelmäkohtaisesti. Käytä aina liesituuletinta ruokaa laittaessasi. Ilmanvaihtovirta Liitä F470 niin, että kaikki poistoilma liesituuletinta lukuun ottamatta kulkee lämpöpumpun höyrystimen (EP1) läpi. Pienimmän ilmanvaihtovirran on oltavan voimassa olevien normien mukainen. Lämpöpumpun tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ilmavirran on oltava vähintään 28 l/s (100 m³/h) ja poistoilmalämpötilan vähintään 20 C. Jos poistoilmalämpötila on alle 20 C (esim. käynnistyksen ja poissaolon yhteydessä), minimiarvo on 31 l/s (110 m³/h). Tuloilmavirran pitää olla pienempi kuin poistoilmavirta, jotta taloon ei synny ylipainetta. Lämpöpumpun asennustilan ilmanvaihtovirran pitää olla vähintään 5 l/s (18 m³/h). Asennustilan tilavuuden pitää olla vähintään 8 m³. Varmista, että tuuletusaukot eivät ole tukossa. Ilmanvaihtoteho asetetaan lämpöpumpun valikoissa (valikko 5.1.5). Ilmanvaihdon säätö Jotta talon kaikissa huoneissa on vaadittu ilmanvaihto, poisto- ja tuloilmalaitteet on sijoitettava ja säädettävä oikein ja lämpöpumpun puhaltimet on säädettävä oikein. Heti asennuksen jälkeen ilmanvaihto täytyy säätää talon suunnitteluarvojen mukaan. Virheellinen ilmanvaihtoasetus voi heikentää asennuksesta saatavaa hyötyä ja heikentää käyttötaloutta ja aiheuttaa kosteusvahinkoja. HUOM! Jäteilmaa ei saa johtaa muurattuun hormiin Ø125 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 17
20 5 Sähköliitännät Yleistä Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi, huoneanturi ja virtamuuntajat on valmiiksi kytketty tehtaalla. Lämpöpumppu on kytkettävä irti ennen kiinteistön eristystestiä. F470:n käyttöjännitettä ei voida vaihtaa 3x230V ja 3x400V välillä. Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, F470 pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. Jos käytetään automaattivaroketta, sen tulee olla C- tyyppinen. Katso ohjeet sivulla 60. Lämpöpumpun kytkentäkaavio, katso sivulla 64. Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY. Kun kaapelit vedetään F470:ssa, täytyy käyttää läpivientejä UB1 ja UB2 (merkitty kuvaan). Läpivienneissä UB1 ja UB2 kaapelit vedetään lämpöpumpun läpi takapuolelta etupuolelle. Katso mittakuva sivulla 20. HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "" tai " " ennen kattilaveden täyttöä. Lämpötilarajoitin, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. Automaattivaroke Käyttö (230 V), puhallin, kompressori, kiertovesipumppu ym. on sisäisesti suojattu automaattivarokkeella (FA1). Lämpötilarajoitin Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee välille C, ja palautetaan manuaalisesti. Palautus Lämpötilanrajoitin (FD1) on etuluukun takana. Palauta lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2) pienellä ruuvitaltalla. MUISTA! Tarkasta lämpötilarajoitin ja automaattivaroke. Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. 18 Luku 5 Sähköliitännät