Source: https://www.scribd.com/doc/182706926/2010-05-03-Procedimiento-Do-c-Lculo-Del-Nivel-m-Ximo-de-Cortocircuito
Timestamp: 2016-08-31 03:08:55
Document Index: 81278523

Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 6', 'Artículo 10', 'Artículo 7', 'Artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11']

BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreCDEC-SING P-0021/2010 Clasificación: Emitido para trámite indicado en el Artículo 10 del DS 291, inciso 3°.Versión: 2.0
CÁLCULO DEL NIVEL MÁXIMO DE CORTOCIRCUITO PROCEDIMIENTO DO
Dirección de Operación 03-05-2010 03-05-2010 CDEC-SING P-0021/2010 2.0
CÁLCULO DEL NIVEL MÁXIMO DE CORTOCIRCUITO Página 2 de 4
. Tipos de falla a ser considerados. El Nivel Máximo de Cortocircuito en cada punto del SI se determina en base a los niveles de corriente de cortocircuito que deben soportar las instalaciones del SI.CDEC-SING P-0021/2010 Clasificación: Emitido para trámite indicado en el Artículo 10 del DS 291.
Versión: 2. los cuales deberán ser obtenidos desde el sitio WEB del CDEC-SING. b) Todas las unidades generadoras asociadas a proyectos futuros. La información de instalaciones asociadas a proyectos futuros. Escenario del sistema. así como los parámetros técnicos de interés que las representan. El objetivo del presente Procedimiento es definir la información y metodología a utilizar en el cálculo del Nivel Máximo de Cortocircuito en cada punto del SI. con todas sus componentes en servicio. Objetivo. con todas sus componentes en servicio. deberán ser solicitados a la DP.
IEC TR 60909-1. y Corrientes de cortocircuito de interés. que a la fecha de realización del cálculo estén informadas a la DO y DP. IEC TR3 60909-2:1992. la representación de las instalaciones respectivas deberá ser completada considerando información de instalaciones de características similares. Los equipos sujetos a verificación de capacidad de cortocircuito corresponden a todos los incorporados en las respectivas instalaciones de unidades generadoras e instalaciones del Sistema de Transmisión. Método de cálculo de las corrientes de cortocircuito. Para ello se requiere definir: a) b) c) d) e) Fuente de parámetros técnicos.0
TITULO I: ASPECTOS GENERALES
Artículo 1. corresponden a los establecidos en la Norma IEC 60909-0 y documentos relativos1. Generalidades. la cual deberá dar respuesta a la solicitud respectiva en un plazo no superior a 10 días hábiles. Para la determinación del Nivel Máximo de Cortocircuito. Equipos sujetos a verificación de capacidad. Escenario del SI. Los parámetros técnicos de las instalaciones a utilizar en el cálculo en cuestión. Artículo 2. se considerará el siguiente escenario del sistema: a) Todas las unidades generadoras existentes. IEC 60909-3:1995 e IEC TR 60909-4:2000. En los casos en que los parámetros técnicos no estén disponibles en la DP. Parámetros técnicos. Artículo 5. a efectos de la verificación de las Exigencias Mínimas que se establecen en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio en relación a los niveles de corriente de cortocircuito que deberán soportar las instalaciones del SI.
Artículo 4. inciso 3°.
TITULO II: INFORMACIÓN Y METODOLOGIA
Las corrientes de cortocircuito deben ser evaluadas para los siguientes tipos de falla. esto es. en Arms. en Arms. Artículo 8. sin considerar el efecto de resistencias de falla adicionales: a) b) c) d) Trifásica. inciso 3°.
CÁLCULO DEL NIVEL MÁXIMO DE CORTOCIRCUITO
. Bifásica a tierra. d) Corriente de cortocircuito simétrica de interrupción ( I b ). e) Corriente de cortocircuito de régimen ( I k ). en A. Para todo efecto relativo a representación de las instalaciones y detalle del proceso de cálculo. Bifásica aislada de tierra. b) Corriente de cortocircuito pico ( i P ). Tipos de falla a ser considerados. Las corrientes de cortocircuito de interés. c) Componente DC de la corriente de cortocircuito ( idc ). se debe considerar lo indicado en el Artículo 9 y Artículo 10. Para el caso de la componente de corriente continua porcentual y la corriente asimétrica de interrupción.
Versión: 2. Método de cálculo de las corrientes de cortocircuito. en A. Para efectos de la determinación de estas corrientes. energizadas en ambos extremos. d) Todas las líneas de transmisión asociadas a proyectos futuros existentes. que a la fecha de realización del cálculo estén informadas a la DP. energizadas en ambos extremos. Artículo 6. El método de cálculo de las corrientes de cortocircuito corresponde al definido por la Norma IEC 60909-0: 2001. para cada tipo de falla considerada. se debe referir a dicha Norma y documentos asociados. en Arms.CDEC-SING P-0021/2010 Clasificación: Emitido para trámite indicado en el Artículo 10 del DS 291. Artículo 7.
Los tipos de falla indicados deben ser evaluados en los puntos del SI. Corrientes de cortocircuito de interés. en las barras en las cuales se conecta la respectiva instalación. Monofásica a tierra. h) Corriente asimétrica de interrupción ( I asi ). f) Corriente de cortocircuito térmica equivalente ( I th ). corresponden a: a) Corriente de cortocircuito simétrica inicial ( I k ).
g) Componente de corriente continua porcentual ( k dc ). del presente Procedimiento. en Arms. respectivamente. en %. se debe considerar lo indicado en la Norma IEC 609090. para el cálculo de corrientes de cortocircuito en sistema trifásicos de corriente alterna.0
c) Todas las líneas de transmisión existentes. en Arms.
CDEC-SING P-0021/2010 Clasificación: Emitido para trámite indicado en el Artículo 10 del DS 291. para el punto del SI en evaluación. Tiempo de duración de la corriente de cortocircuito: 1 seg. La corriente asimétrica de interrupción. obtenidas para cada tipo de falla. Reactancias de máquinas sincrónicas: reactancia subtransitoria saturada. literales c) y d). se obtiene mediante la siguiente expresión:
k dc(%) = idc /( 2 × I b )
Donde i dc e I b están definidas en el Artículo 8. se obtiene mediante la siguiente expresión:
2 I asi = I b2 + idc
Donde i dc e I b están definidas en el Artículo 8. literales c) y d) respectivamente.0
Artículo 9. Para la utilización de la Norma IEC 60909.
. se debe considerar lo siguiente: a) b) c) d) e) Factor c: 1. inciso 3°. Reactancias de máquinas asincrónicas: reactancia de rotor bloqueado. Corriente asimétrica de interrupción. Nivel Máximo de Cortocircuito El Nivel Máximo de Cortocircuito corresponde a la mayor corriente obtenida de comparar las respectivas corrientes de cortocircuito de interés indicadas en el Artículo 8 del presente Procedimiento. Artículo 10.
Versión: 2.1 Tiempo mínimo de separación de los contactos de un interruptor: 40 mseg. respectivamente. Componente de corriente continua porcentual. La componente de corriente continua porcentual. Consideraciones particulares en el uso de la Norma IEC 60909. Artículo 11. Iasi. kdc(%).
GeneralCatalog PiL USAConstitucion de La Republica Bolivariana de VenezuelaIESNA Symbols GuideWEG Manual de Instrucciones Transformadores Secos 10000629960 11.10 Manual EspanolFiber Optic Aerial Cable CatalogCOVENIN 2239-1-1991-Parte-1Detectores de Humo 1443-79Módulo PLC CompletoCALCULO DE ALIMENTADORES DE BAJA Y MEDIA TENSION EN SISTEMAS DE POTENCIACOVENIN 2239-1-1991-Parte-3COVENIN 2239-1-1991-Parte-2COVENIN 2239-1-1991-Parte-1Detector de Calor 1382-79Detectores de Humo 1443-79Detector de Calor 1382-79Luminarias MaresaCatalogo phillips Outdoor 2014NORMAS DISTRIBUCION ENELVEN.pdfCovenin 614-97 - Limite de Peso Para Vehiculos de CargaCatalogo Pirelli MtReglamento de La Ley de Transito Terrestre (1)M-PL-PCO-13-001EL-DE-CMN-B-CWM001-14-009 Rv. A1Sm484a Especificación Tecnica Efacec_con Comentarios9. TRAX Tipo Subestacion 225- 2500 KVa (1)
2010 05 03 Procedimiento Do c=Lculo Del Nivel m=Ximo de Cortocircuito by Pedro Ocanto Bilinskij2 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less