Source: http://docplayer.fr/814756-International-standard.html
Timestamp: 2018-02-23 08:58:38+00:00
Document Index: 254262321

Matched Legal Cases: ['art 6', 'art 6', 'art 6', 'art 6', 'art 1', 'art 1', "l'article 2", 'art 7', 'art 2', 'art 4', 'art 4', 'art 4', 'art 4', 'art 4', 'art 4', 'art 4', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1']

1 STD-EC b0747-b-l-engl b b NORME NTERNATONALE NTERNATONAL STANDARD CE1 EC Edition Edition 1 :1989 consolidée par les amendements 1 :1994 et 2:1997 Edition 1 :1989 consolidated with amendments 1 :1994 and 2:1997 Appareillage a basse tension - Partie 6-1 : Matériels à fonctions multiples - Matériels de connexion de transfert automatique Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1 : Multiple function equipment - Automatic transfer switching equipment Numéro de référence Reference number CE/EC A.1:1989+A.2:1997 COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
2 Numéros des publications Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CE1 sont numérotées à partir de Publications consolidées Les versions consolidées de certaines publications de la CE1 incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2. Nu m ber ng As from 1 January 1997 all EC publications are issued with a designation in the series. Consolidated publications Consolidated versions of some EC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.O, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2. Validité de la présente publication Le contenu technique des publications de la CE1 est constamment revu par la CE1 afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CE. Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CE1 et dans les documents ci-dessous: Bulletin de la CE1 Annuaire de la CE1 Accès en ligne* Catalogue des publications de la CE1 Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Accès en ligne)' Terminologie, symboles graphiques et ittéraux En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CE : Vocabulaire Electrotechnique nternational (VE). Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CE, le lecteur consultera la CE : Symboles littéraux a utiliser en électrotechnique, la CE : Symboles graphiques utilisables sur le matériel. ndex, relevé et compilation des feuilles individuelles, et la CE : Symboles graphiques pour schémas. Publications de la CE1 établies par le même comité d'études L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CE1 préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication. Validity of this publication The technical content of EC publications is kept under constant review by the EC, thus ensuring that the content reflects current technology. nformation relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the EC catalogue. nformation on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from EC National Committees and from the following EC sources: EC Bulletin EC Yearbook On-line access* Catalogue of EC publications Published yearly with regular updates (On-line access)* Terminology, graphical and letter symbols For general terminology, readers are referred to EC 60050: nternational Electrotechnical Vocabulary (EV). For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the EC for general use, readers are referred to publications EC 60027: Letter symbols to be used in electrical technology, EC 60417: Graphical symbols for use on equipment. ndex, survey and compilation of the single sheets and EC 60617: Graphical symbols for diagrams. EC publications prepared by the same technical committee The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the EC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication. Voir adresse «site web. sur la page de titre. * See web site address on title page. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
3 NORME NTERNATONALE NTERNATONAL STANDARD CE1 EC Edition Edition 1 :1989 consolidée par les amendements 1 :1994 et 2:1997 Edition 1 :1989 consolidated with amendments 1 :1994 and 2:1997 Appareillage à basse tension - Partie 6-1 : Matériels à fonctions multiples - Matériels de connexion de transfert automatique Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1 : Multiple function equipment - Au tomatic transfer switching equipment O EC 1998 Droits de reproduction réservés - Copyright - all rights reserved Aucune partie de cette publication ne peut ëtre reproduite ni utiiisee sous quelque forme que ce soit et par aucun procedé. electronique ou mecanique, y compris la photocopie et les microfilms sans l'accord ecrit de 'editeur No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means electronic or mechanical. including photocopying and microfilm. without permission in writing from the publisher nternational Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland Telefax: EC web site http: //www.iec.ch Commission Electrotechnique nternationale nternational Electrotechnical Commission MefflAyHapOLlHaF 3lt?KlpOTt?XHM~eCHañ HoMMCCMn e CODE PRX PRCE CODE W Pour prix, voir catalogue en vigueur For pree, see currenf catalogue COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
4 O CE: A.1: A.2:1997 SOMMA RE Pages AVANT-PROPOS... 4 Articles Généralités Domaine d'application Objet Références normatives... Défi nit ions Appareils de connexion Manoeuvre des MCTA Positions des contacts principaux... Classification... Caractéristiques Enumération des caractéristiques Type du matériel Valeurs assignées et valeurs limites pour le circuit principal Catégorie d'emploi Circuits de commande Circuits auxiliaires (Disponible) (Disponible) Surtensions de manoeuvre... nformations sur le matériel Nature des informations Marquage nstructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien... Conditions normales de service, de montage et de transport... Dispositions relatives à la construction et au fonctionnement Dispositions constructives Dispositions relatives au fonctionnement Compatibilité électromagnétique (CEM)... Essais Nature des essais Conformité aux dispositions constructives Fonctionnement Essais individuels Essais CEM Annexe A. Attribution des catégories d'emploi en fonction des résultats d'essais Annexe B. Distances d'isolement et lignes de fuite Annexe C. Points faisant l'objet d'un accord entre le constructeur et l'utilisateur COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
5 O EC: A.1: A.2: CONTENTS FOREWORD... Clause General Scope Object Normative references... Definitions Switching devices Operation of ATSE Main contact positions... Classification... Characteristics Summary of characteristics Type of equipment Rated and limiting values for the main circuit Utilization category Control circuits Auxiliary circuits (Vacant) (Vacant) Switching overvoltages... Product information Nature of information Marking nstructions for installation, operation and maintenance... Normal service, mounting and transport conditions... Constructional and performance requirements Constructional requirements Performance requirements Electromagnetic compatibility (EMC)... Tests Kinds of tests Compliance with constructional requirements Performance Routine tests EMC tests... Annex A. Assignment of utilization categories based on the results of tests... Annex B - Clearances and creepage distances... Annex C - tems subject to agreement between manufacturer and user... Page COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
6 OCE:1989+A.1:1994+A.2:1997 COMMSSON ÉLECTROTECHNQUE NTERNATONALE APPARELLAGE À BASSE TENSON - Partie 6-1 : Matériels à fonctions multiples - Materiels de connexion de transfert automatique AVANT-PROPOS 1) La CE1 (Commission Electrotechnique nternationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CE). La CE1 a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CE, entre autres activités, publie des Normes nternationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CE, participent également aux travaux. La CE1 collabore étroitement avec l'organisation nternationale de Normalisation (SO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 2) Les décisions ou accords officiels de la CE1 concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études. 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. ls sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux. 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CE1 s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CE1 dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CE1 et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 5) La CE1 n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes. 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CE1 ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. La présente norme a été établie par le sous-comité 17B: Appareillage a basse tension, du comité d'études 17 de la CE: Appareillage. La présente version consolidée de la CE est issue de la premiere édition (1989) [documents 17B(BC)139 et 17B(BC) A/17B(BC)163 et 17B(BC)169], de son amendement 1 (1994) [documents 17B(BC)225 et 17B(BC)231] et de son amendement 2 (1997) [documents 17B/812/FDS et 17B/852/RVD]. Elle porte le numéro d'édition 1.2. Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par les amendements 1 et 2. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
7 STD-EC bû997-b-l-engl 1998 m Ob78599 b74 W O EC: A.1: A.2~ NTERNATONAL ELECTROTECHNCAL COMMSSON LOW-VOLTAGE SWTCHGEAR AND CONTROLGEAR - Part 6-1 : Multiple function equipment - Automatic transfer switching equipment FOREWORD 1) The EC (nternational Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (EC National Committees). The object of the EC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the EC publishes nternational Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any EC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. nternational, governmental and non-governmental organizations liaising with the EC also participate in this preparation. The EC collaborates closely with the nternational Organization for Standardization (SO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2) The formal decisions or agreements of the EC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National committees. 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense. 4) n order to promote international unification, EC National Committees undertake to apply EC nternational Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the EC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter. 5) The EC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards. 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this nternational Standard may be the subject of patent rights. The EC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. This standard has been prepared by subcommittee 17B: Low-voltage switchgear and controlgear, of EC technical committee 17: Switchgear and controlgear. This consolidated version of EC is based on the first edition (1989) [documents 17B(C0)139 and 17B(C0) A/17B(C0)163 and 17B(C0)169], its amendment 1 (1994) [documents 17B(C0)225 and 17B(CO)231] and amendment 2 (1 997) [documents 1 7 W8 1 2/F D S et 1 7 B/852/RV D. it bears the edition number 1.2. A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by amendments 1 and 2. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
8 OCE:1989+A.1:1994+A.2:1997 APPARELLAGE À BASSE TENSON - Partie 6-1 : Materiels a fonctions multiples - Matériels de connexion de transfert automatique 1 Généralités Les dispositions de Règles genérales, Publication de la CE, sont applicables à la présente norme lorsque celle-ci le précise. Les articles, paragraphes, tableaux et figures des Règles générales qui sont ainsi applicables sont identifiés par référence à la première partie, par exemple:.paragraphe 1.2.3, tableau V, annexe A de la première partie)). 1.1 Domaine d'application La présente norme est applicable aux matériels de connexion de transfert automatique (MCTA) destinés à être utilisés dans des systèmes de puissance de secours, avec interruption de l'alimentation de la charge pendant le transfert, dont la tension assignée ne dépasse pas 1 O00 V en courant alternatif ou V en courant continu. Elle concerne les MCTA fournis avec ou sans enveloppe. Les appareils nécessaires à la commande (par exemple auxiliaires de commande,...) et a la protection (par exemple disjoncteurs,...) d'un MCTA doivent satisfaire aux prescriptions des normes correspondantes de la CE. Les MCTA utilises uniquement pour l'éclairage de secours peuvent faire l'objet de règles spécifiques et/ou de prescriptions réglementaires et, de ce fait, ne sont pas visés par la présente norme. 1.2 Objet La présente norme a pour objet de fixer: 1) Les caractéristiques du matériel. 2) Les conditions auxquelles doit satisfaire le matériel concernant: a) le fonctionnement auquel il est destiné; b) le fonctionnement et le comportement en cas de conditions anormales spécifiées, telles que le court-circuit; c) les propriétés diélectriques. 3) Les essais destinés a confirmer que ces conditions sont satisfaites et les méthodes pour réaliser ces essais. 4) Les informations à marquer sur le matériel et fournies par le constructeur. 1.3 Références normatives Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CE Au moment de sa publication, les éditions indiquées étaient en vigueur et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CE sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CE1 et de 'SO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
9 O EC: A.l i A LOW-VOLTAGE SWTCHGEAR AND CONTROLGEAR - Part 6-1 : Multiple function equipment - Automatic transfer switching equipment 1 General The provisions of the General Rules, EC Publication , are applicable to this standard, where specifically called for. General Rules clauses and sub-clauses thus applicable, as well as tables, figures and appendices are identified by references to Part 1, for example: "Subclause i.2.3, table V or Appendix A or Part 1 ". 1.1 Scope This standard applies to Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE) to be used in emergency power systems with interruption of the supply to the load during transfer, the rated voltage of which does not exceed 1 O00 V a.c. or V d.c. t covers ATSE provided with or without an enclosure. Devices necessary for the control (e.g. control switches,...) and the protection (e.g. circuitbreakers,...) of an ATSE shall comply with the requirements of the relevant EC standards. ATSE used only for emergency lighting may be subject to specific rules and/or legal requirements and are not, therefore, covered by this standard. 1.2 Object The object of this standard is to state: 1) the characteristics of the equipment. 2) the conditions with which the equipment must comply with reference to: a) operation for which the equipment is intended; b) operation and behaviour in case of specified abnormal conditions, for example, short circuit; c) dielectric properties. 3) The tests intended to confirm that these conditions have been met and the methods for performing these tests. 4) The data to be marked on the equipment and provided by the manufacturer. 1.3 Normative references The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of EC At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of EC are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of EC and S0 maintain registers of currently valid nternational Standards COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
10 ~ fréquence O CE: A.1: A CE :1979, Méthode pour déterminer les indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides dans des conditions humides CE :1996, Appareillage a basse tension - Partie : Règles générales CE :i 995, Appareillage à basse tension - Partie 2: Disjoncteurs CE :1990, Appareillage à basse tension - Partie 4: Contacteurs et démarreurs de moteurs - Section 1: Contacteurs et démarreurs électromécaniques CE :1992, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4: Techniques d'essai et de mesure - Section 1: Vue d'ensemble sur les essais d'immunité - Publication fondamentale en CEM CE :1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4: Techniques d'essai et de mesure - Section 2: Essai d'immunité aux décharges électrostatiques - Publication fondamentale en CEM CE : 1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4: Techniques d'essai et de mesure - Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques CE :1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4: Techniques d'essai et de mesure - Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves - Publication fondamentale en CEM CE :1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4: Techniques d'essai et de mesure - Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc CE :1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4: Techniques d'essai et de mesure - Section 6: mmunité aux perturbations conduites, induites par des champs a radioélectrique CSPR 1 1 :1990, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations électromagnétiques des appareils industriels, scientifiques et médicaux (SM) à fréquence radioélectrique 2 Définitions Pour la présente norme, les définitions appropriées, données à l'article 2 de la première partie, et les définitions complémentaires, ci-après, sont applicables: 2.1 Appareils de connexion Appareil de connexion de transfert Appareil destiné à transférer un ou plusieurs circuits de charge d'une source d'alimentation a une autre Matériel de connexion de transfert automatique (MCTA) Matériel à action autonome comprenant le ou les appareils de connexion de transfert et les autres appareils nécessaires au contrôle des circuits d'alimentation et au transfert d'un ou de plusieurs circuits de charge d'une source d'alimentation à une autre. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
11 O EC: A.1: A.2: EC :1979, Methods for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions EC :1996, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7: General rules EC : 1995, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers EC :1990, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4: Contactors and motorstarters - Section 7: Electromechanical contactors and motor-starters EC :1992, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 7: Overview of immunity tests - Basic EMC publication EC :1995, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test - Basic EMC publication EC :1995, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test EC :1995, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test - Basic EMC publication EC : 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 5: Surge immunity test EC :1996, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 6: mmunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields CSPR 1 1 :1990, Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (SM) radio-frequency equipment 2 Definitions For the purpose of this standard the relevant definitions given in Clause 2 of Part 1 and the following additional definitions shall apply: 2.1 Switching devices Transfer switching device (transfer switch) A device for transferring one or more load circuits from one supply to another Automatic transfer switching equipment (ATSE) Self-acting equipment containing the transfer switching device(s) and other necessary devices for monitoring supply circuits and for transferring one or more load circuits from one supply to another. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
12 OCE:1989+A.1:1994+A.2: Manoeuvre des MCTA Séquence de manoeuvres La séquence de manoeuvres d'un MCTA consiste en un transfert automatique d'une charge de l'alimentation normale à une autre alimentation dans le cas d'un écart contrôlé de l'alimentation, et le retour automatique de la charge à l'alimentation normale lorsque celle-ci est rétablie. Le transfert peut s'effectuer avec ou sans retard prédéterminé et comprendre une position d'arrêt. Dans le cas où l'alimentation normale et celle de remplacement sont toutes les deux présentes, le MCTA doit prendre la position d'alimentation normale Ecart contrôlé de l'alimentation Variation des caractéristiques de l'alimentation, contrôlée de telle sorte qu'elle transmette au MCTA l'ordre de manoeuvre lorsque se produit un écart par rapport à des limites spécifiées, par exemple des variations anormales de tension ou de fréquence de l'alimentation Ecart de la tension d'alimentation Variation ou disparition de la tension de l'alimentation normale Ecart de la fréquence d'alimentation Ecart de fréquence par rapport à la fréquence normale d'emploi de l'alimentation normale Durée de manoeuvre Durée de transfert des contacts Temps mesuré depuis la séparation d'un ensemble de contacts principaux d'une alimentation jusqu'à la fermeture d'un second ensemble de contacts principaux sur une autre alimentation Durée de manoeuvre de transfert Temps mesuré entre l'instant où l'alimentation contrôlée varie et la fermeture des contacts principaux sur une autre alimentation disponible, à l'exclusion de toute temporisation intentionnelle Durée totale de manoeuvre Somme de la durée de manoeuvre de transfert et de toute temporisation intentionnelle Durée de retour du transfert Temps mesuré entre l'instant où l'alimentation normale est complètement rétablie et celui où l'ensemble des contacts principaux est fermé sur l'alimentation normale, augmenté de toute temporisation intentionnelle Durée d'interruption Temps mesuré, pendant le transfert, entre l'instant de l'extinction définitive de l'arc sur tous les pôles et la fermeture des contacts principaux sur une autre alimentation, y compris toute temporisation intentionnelle. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
13 O EC: A A Operation of ATSE Operating sequence The operating sequence of ATSE consists of an automatic transfer of a load from the normal supply to an alternative supply in the event of a monitored supply deviation and automatically returning the load to the normal supply when it is restored. The transfer may be with or without a predetermined time delay and may include an off position. n the case of both the normal and the alternative supplies being present, the ATSE shall assume the normal supply position Monitored supply deviation A variation in the power supply characteristics being monitored so that it signals the ATSE to operate when a deviation from the specified limits occurs, for example, abnormal changes in voltage or frequency of the supply Voltage supply deviation The change or loss of voltage of the normal power supply Frequency supply deviation The change in frequency from the normal operating frequency of the normal supply Operating times Contact transfer time The time measured from the parting of one set of main contacts from one power supply to the closing of a second set of main contacts on an alternative power supply Operating transfer time The time measured from the instant of the monitored supply deviation to the closing of main contacts on an available alternative supply source, exclusive of any purposely introduced time delay Total operating time The sum of operating transfer time and any purposely introduced time delay Return transfer time The time from the instant when the normal supply is fully restored to the instant when the set of main contacts is closed on the normal supply, plus any purposely introduced time delay Off-ti me The time measured during transfer from the instant of final arc extinction in all poles to the closing of main contacts on another supply, including any purposely introduced time delay. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
14 OCE:1989+A.1:1994+A.2: Positions des contacts principaux Position normale Position des contacts du matériel lorsqu'il n'y a pas d'écart de l'alimentation normale Position de remplacement Position des contacts du matériel lorsque le circuit de charge est relié a l'alimentation de remplacement (secours) en cas d'écart contrôlé de l'alimentation normale Position de repos Position des contacts du matériel lorsque le circuit de charge n'est relié à aucune alimentation. NOTE - Cette position résulte, soit d'un déclenchement automatique occasionné par un défaut du circuit de charge, soit d'une interruption intentionnelle de la fonction de transferi automatique. 3 Classification Les matériels de connexion de transfert automatique sont répartis en classe PC ou en classe CB. Classe PC: MCTA pouvant établir et supporter les courants de court-circuit, mais pas prévus pour couper ceux-ci. ClasseCB: MCTA pourvus de déclencheurs à maximum de courant et dont les contacts principaux peuvent établir, supporter et couper les courants de court-circuit et sont prévus pour couper ceux-ci. 4 Caractéristiques 4.1 Enumération des caractéristiques Les caractéristiques du MCTA doivent, chaque fois que cela est possible, être indiquées de la façon suivante: - Type du matériel (paragraphe 4.2). - Valeurs assignées et valeurs limites pour le circuit principal (paragraphe 4.3). - Catégorie d'emploi (paragraphe 4.4). - Circuits de commande (paragraphe 4.5). - Circuits auxiliaires (paragraphe 4.6). - Surtensions de manoeuvre (paragraphe 4.9). 4.2 Type du materiel est nécessaire d'indiquer: - la classe du matériel; - le nombre de pôles; - la nature du courant; - la séquence de manoeuvres. 4.3 Valeurs assignées et valeurs limites pour le circuit principal Le paragraphe 4.3 de la premiere partie est applicable. Cependant, les valeurs minimales pour les paragraphes , et sont indiquées au tableau V. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
15 O EC: A.1:1994+ A Main contact positions Normal position The contact position of the equipment when there is no deviation of the normal supply Alternative position The contact position of the equipment when the load circuit is switched on the alternative (emergency) supply in the event of a monitored supply deviation of the normal supply Off position The contact position of the equipment when the load circuit is not switched on any supply. NOTE - This position results from either automatic tripping caused by a fault in the load circuit or intentional interruption of the automatic transfer function. 3 Classification Automatic transfer switching equipment is classified as Class PC or Class CB. Class PC: ATSE that is capable of making and withstanding, but is not intended for breaking short-circuit currents. Class CB: ATSE provided with overcurrent releases and the main contacts of which are capable of making and are intended for breaking short-circuit currents. 4 Characteristics 4.1 Summary of characteristics Wherever practicable the characteristics of the ATSE shall be stated as follows: - Type of equipment (Sub-clause 4.2). - Rated and limiting values for the main circuit (Sub-clause 4.3). - Utilization category (Sub-clause 4.4). - Control circuits (Sub-clause 4.5). - Auxiliary circuits (Sub-clause 4.6). - Switching overvoltages (Sub-clause 4.9). 4.2 Type of equipment The following shall be stated: - class of equipment; - number of poles; - kind of current: - operating sequence. 4.3 Rated and limiting values for the main circuit Sub-clause 4.3 of Part 1 applies. However, minimum values for Sub-clauses , and are given in table V. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
16 O CE: A.1~ A.2: Tensions assignees Tension assignée d'emploi (U,) Le paragraphe de la première partie est applicable Tension assignée d'isolement (Ui) Le paragraphe de la première partie est applicable Tension assignée de tenue aux chocs ( Lirnp) Le paragraphe de la première partie est applicable Courant assigne d'emploi (le) Le courant assigné d'emploi d'un MCTA est le courant assigné ininterrompu (i"). Voir paragraphe de la premiere partie Fréquence assignée Le paragraphe de la première partie est applicable Service in in terrompu Le paragraphe de la première partie est applicable Pouvoirs assignes de fermeture et de coupure Les pouvoirs assignés de fermeture et de coupure sont les valeurs de courant fixées par le constructeur, que le matériel de transfert peut établir et couper de manière satisfaisante dans des conditions spécifiées. Sauf prescription contraire, ils sont exprimés en valeur de régime établi. Au cours de la manoeuvre de fermeture, la valeur de crête du courant lors de la fermeture des contacts peut être supérieure à la valeur de crête du courant en régime établi, suivant les caractéristiques du circuit d'essai (charge) et le point de la courbe de tension correspondant à l'instant où se produit la fermeture. Les pouvoirs assignés de fermeture et de coupure sont exprimés en fonction de la tension assignée d'emploi, du courant assigné d'emploi et de la catégorie d'emploi, conformément au tableau. En courant alternatif, les pouvoirs assignés de fermeture et de coupure sont exprimés par la valeur efficace de la composante périodique du courant Caractéristiques de court-circuit Courant assigne de courte durée admissible (Zc,) Le courant assigné de courte durée admissible est la valeur du courant de courte durée admissible, fixée par le constructeur, que le matériel peut supporter dans les conditions d'essai spécifiées au paragraphe 8.3,4.3. En courant alternatif, la valeur de ce courant est la valeur efficace de la composante périodique, et la valeur de crête la plus élevée sur une phase ne doit pas être inférieure à n fois cette valeur efficace, le facteur n étant donné au tableau XV de la premiere partie. La valeur minimale du courant de courte durée admissible est donnée à la deuxième colonne du tableau V. NOTE - Des valeurs minimales supplémentaires du courant de courte durée admissible peuvent être déclarées par le constructeur pour des durées plus longues. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
17 OEC:1989+A.1:1994+A.2: Rated voltages Rated operational voltage (U,) Sub-clause of Part 1 applies Rated insulation voltage (Ui) Sub-clause of Part 1 applies Rated impulse withstand voltage ( Uimp) Sub-clause of Part 1 applies Rated operational current (,) The rated operational current of ATSE is the rated uninterrupted current (u). See Sub-clause of Part Rated frequency Sub-clause of Part 1 applies Uninterrupted duty Sub-clause of Part 1 applies Rated making and breaking capacities The rated making and breaking capacities are the values of current, stated by the manufacturer, which the transfer equipment can satisfactorily make and break under specified conditions. Unless stated otherwise, they are given in terms of a steady state current value. During the making operation, the peak value of the current on contact closing may be higher than the peak value of the steady state current depending on the characteristics of the test circuit (load) and the instant of closing on the voltage wave. The rated making and breaking capacities are stated with reference to the rated operational voltage, the rated operational current and the utilization category according to table. For a.c., the rated making and breaking capacities are expressed by the r.m.s. value of the a.c. component of the current Short-circuit characteristics Rated short-time withstand current (cw) The rated short-time withstand current is the value of short-time withstand current stated by the manufacturer which the equipment can carry under the test conditions specified in Subclause For a.c., the value of the current is the r.m.s. value of the a.c. component and the highest peak value in any one phase shall be not less than n times this r.m.s. value, the ratio n being given in table XV of Part 1. The minimum value of the short-time withstand current is given in column 2 of table V. NOTE - Additional lower values of short-time withstand current for longer durations may be stated by the manufacturer. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
18 OCE:1989+A.1:1994+A.2:1997 Les durées minimales de passage du courant sont: - 3 demi-périodes de la fréquence assignée ou 0,025 s en courant continu, pour les courants assignés d'emploi ne dépassant pas 400 A; - 3 périodes de la fréquence assignée ou 0,051 s en courant continu pour les courants assignés d'emploi supérieurs à 400 A Pouvoir assigne de fermeture en court-circuit (cm) Le pouvoir assigné de fermeture en court-circuit est la valeur du pouvoir de fermeture en courtcircuit assignée par le constructeur, pour la tension assignée d'emploi à la fréquence assignee et à un facteur de puissance (ou une constante de temps) spécifié. s'exprime par la valeur de crête maximale de courant présumé. Pour les MCTA de classe CB et en courant alternatif, le pouvoir assigné de fermeture en courtcircuit ne doit pas être inférieur a la valeur maximale du pouvoir de coupure en court-circuit multipliée par le rapport n du tableau XV de la première partie. Le constructeur peut assigner une valeur plus élevée au pouvoir de fermeture en court-circuit. En courant continu, le pouvoir assigné de fermeture en court-circuit ne doit pas être inférieur au pouvoir assigné de coupure en court-circuit dans l'hypothèse où le courant de court-circuit en régime établi est constant. Un pouvoir assigné de fermeture en court-circuit implique que le MCTA doit pouvoir établir un courant correspondant à ce pouvoir assigné sous une tension appliquée ne dépassant pas 105 % de la tension assignée d'emploi Pouvoir assigne de coupure en court-circuit (Zen) Le pouvoir assigné de coupure en court-circuit est la valeur du pouvoir de coupure en courtcircuit assignée par le constructeur pour la tension assignée d'emploi, à la fréquence assignée et à un facteur de puissance (ou une constante de temps) spécifié. s'exprime par la valeur du courant présumé coupé (valeur efficace de la composante périodique dans le cas du courant alternatif). La valeur minimale du pouvoir assigné de coupure en court-circuit est indiquée dans la deuxième colonne du tableau V. Le constructeur peut assigner une valeur supérieure du pouvoir de coupure. Un pouvoir assigné de coupure en court-circuit implique qu'un MCTA de classe CB doit pouvoir couper tout courant ne dépassant pas ce pouvoir assigné Courant assigne de court-circuit conditionnel Le courant assigné de court-circuit conditionnel est la valeur de courant présumé fixée par le constructeur, que le MCTA, protégé par un dispositif spécifié de protection contre les courtscircuits, peut supporter dans des conditions satisfaisantes pendant la durée de fonctionnement de ce dispositif dans les conditions d'essai spécifiées au paragraphe La valeur minimale du courant présumé est donnée dans la deuxième colonne du tableau V. Les caractéristiques du dispositif spécifié de protection contre les courts-circuits doivent être indiquées par le constructeur. Elles doivent comprendre le type, les grandeurs assignées, les caractéristiques, la valeur maximale de crête du courant et la valeur de i*t correspondant a la valeur du courant présumé. NOTE 1 - En courant alternatif, le courant assigné de court-circuit conditionnel s'exprime par la valeur efficace de la composante périodique. NOTE 2 - Le dispositif de protection contre les courts-circuits peut, soit faire partie intégrante du matériel, soit être un appareil distinct. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
19 O EC: A.1: A The minimum durations are: - 3 half-cycles of the rated frequency or 0,025 s for d.c. for rated operational currents up to and including 400 A; - 3 cycles of the rated frequency or 0,05 s for d.c. for rated operational currents higher than 400 A Rated short-circuit making capacity (lem) The rated short-circuit making capacity is the value of short-circuit making capacity assigned by the manufacturer for the rated operational voltage at rated frequency and at a specified power-factor (or time-constant). t is expressed as the maximum prospective peak current. For class CB ATSE and for a.c., the rated short-circuit making capacity shall be not less than highest value of short-circuit breaking capacity, multiplied by the ratio n of table XV of Part 1. The manufacturer may assign a higher value of short-circuit making capacity. For d.c., the rated short-circuit making capacity shall be not less than its rated short-circuit breaking capacity, on the assumption that the steady-state short-circuit current is constant. A rated short-circuit making capacity implies that the ATSE shall be able to make the current corresponding to that rated capacity at an applied voltage up to and including that corresponding to 105 % of the rated operational voltage Rated short-circuit breaking capacity (cn) The rated short-circuit breaking capacity is the value of short-circuit breaking capacity assigned by the manufacturer for the rated operational voltage, at rated frequency and at a specified power-factor (or time-constant). t is expressed as the value of the prospective breaking current (r.m.s. value of the a.c. component in the case of a.c.). The minimum value of the rated short-circuit breaking capacity is given in column 2 of table V. The manufacturer may assign a higher value of breaking capacity. A rated short-circuit breaking capacity implies that a Class CB ATSE shall be able to break any current up to the rated capacity Rated conditional short-circuit current The rated conditional short-circuit current is the value of prospective current, stated by the manufacturer, which the ATSE, protected by a specified short-circuit protective device, can satisfactorily withstand for the operating time of this device under the test conditions specified in Sub-clause The minimum value of the prospective current is given in column 2 of table V. Details of the specified short-circuit protective device shall be indicated by the manufacturer. They shall include the type, rating, characteristics and, for current limiting devices, the maximum peak current and the Z*t corresponding to the value of the prospective current. NOTE 1 - For a.c., the rated conditional short-circuit current is expressed by the r.m.s. value of the a.c. component. NOTE 2 - The short-circuit protective device may either form an integral part of the equipment or be a separate unit. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
20 ~ OCE:1989+A.1:1994+A.2: Catégorie d'emploi Une ou plusieurs des catégories normales d'emploi figurant au tableau peut être attribuée a un MCTA, pour une ou plusieurs tensions assignées d'emploi. La désignation des catégories d'emploi est complétée par le suffixe A ou le suffixe 6, suivant que les emplois prévus demandent des manoeuvres fréquentes ou des manoeuvres non fréquentes (voir les tableaux V, V11 et X pour les essais de fonctionnement correspondants). Un MCTA de catégorie d'emploi déterminée doit satisfaire aux prescriptions correspondant a cette catégorie d'emploi concernant les pouvoirs assignés de fermeture et de coupure (tableau il) et les prescriptions de fonctionnement mécanique et électrique en service (tableau ll). Tableau - Categories d'emploi Nature du courant Courant alternatif Courant continu Manoeuvres fréquentes ~ AC-31 A AC-33A AC-35A AC-36A DC-31 A DC-33A DC-36A Catégorie d'emploi - Manoeuvres non fréquentes AC-31 B AC-33B AC-35B AC-36B DC-31 B DC-33B DC-36B Applications caractéristiques Charges non inductives ou faiblement inductives Moteurs ou charges diverses comprenant des moteurs, des charges résistives et jusqu'à 30 % de charges constituées par des lampes à incandescence Lampes à décharge Lampes à incandescence Charges résistives Moteurs ou charges diverses comprenant des moteurs Lampes à incandescence 4.5 Circuits de commande Le paragraphe 4.5 de la première partie est applicable, avec les compléments suivants pour l'alimentation contrôlée (voir paragraphe 2.2.2) Dispositifs électromécaniques de commande du circuit principal Le constructeur doit préciser les valeurs minimales et maximales de la tension ou les limites de tension et de fréquence. Ces limites doivent correspondre a celles des dispositifs de commande de transfert Dispositifs de commande de transfert Le constructeur doit préciser ce qui suit: a) les écarts de tension et de fréquence pour lesquels le transfert devrait être effectué; b) la durée de transfert des contacts, la durée de manoeuvre de transfert, le domaine de la durée de retour du transfert et, s'il y a lieu, le domaine de la durée d'interruption. 4.6 Circuits auxiliaires Le paragraphe 4.6 de la première partie est applicable. COPYRGHT nternational Electrotechnical Commission Licensed by nformation Handling Services
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60947-5-3 Première édition First edition 1999-03 Appareillage à basse tension Partie 5-3: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande