Source: http://sstie.ineris.fr/consultation_document/3375
Timestamp: 2017-09-20 16:26:24+00:00
Document Index: 73231669

Matched Legal Cases: ["l'article 5", '§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', 'arrêt ']

Décret du 02/04/26 portant règlement sur les appareils à vapeur (Abrogé) | SSTIE
Date de signature : 02/04/1926
Date de publication : 22/04/1926
Décret du 02/04/26 portant règlement sur les appareils à vapeur (Abrogé)
(JO du 22 avril 1926)
Texte abrogé par l'article 5 I du Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 (JO n° 152 du 3 juillet 2015) à compter du 19 juillet 2016.
Décret n° 83-1269 du 19 décembre 1983 (JO du 12 janvier 1984)
Décret n° 77-1163 du 10 octobre 1977 (JO du 19 octobre 1977)
Décret n° 77-144 du 11 février 1977 (JO du 18 février 1977)
Décret n° 67-782 du 8 septembre 1967 (JO du 17 septembre 1967)
Décret n° 61-199 du 18 février 1961 (JO du 25 février 1961)
Décret du 25 août 1929 (JO du 6 septembre 1929)
Décret du 1er août 1928 (JO du 5 août 1928 et rectificatif au JO du 7 août 1928)
Article 1er du décret du 2 avril 1926
Pour l’application du présent règlement, sont respectivement considérés comme générateurs, canalisations et récipients les appareils à pression ci-après définis, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés à terre et y sont effectivement utilisés.
Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l’énergie thermique est apportée à un liquide ou à une vapeur, en vue d’une utilisation extérieure de l’énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception, l’appareil n’est pas considéré comme générateur si l’énergie qu’il reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même d’un autre générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 ci-après.
Est considérée comme canalisation toute enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage d’un fluide d’un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu’à titre accessoire.
Est considéré comme récipient toute enceinte qui n’appartient ni à un générateur ni à une canalisation, sous réserve des dispositions de l’article 20 ci-après.
Article 1-1 du décret du 2 avril 1926
§ 1. Sont soumis à l’ensemble des dispositions ci-après les générateurs et les récipients de vapeur d’eau.
§ 2. Par exception et sous réserve des dispositions de l’article 1-3 ci-après, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent décret :
a) Les générateurs dont la contenance est inférieure ou égale à vingt-cinq litres (25 litres) ;
b) Les récipients dont la contenance est inférieure ou égale à cent litres (100 litres) ;
c) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un demi-bar (0,5 bar) ;
d) Les cylindres et enveloppes de machines à vapeur.
§ 3. Ne sont pas considérés comme des récipients de vapeur d’eau les récipients contenant avec de la vapeur d’eau une vapeur ou un gaz autre qu’un gaz inerte, lorsque la pression effective totale peut excéder quatre bars (4 bars).
§ 4. Les générateurs et récipients d’eau surchauffée, y compris les récipients pouvant recevoir à la fois de l’eau surchauffée et un autre fluide sous pression, sont respectivement considérés comme des générateurs et des récipients de vapeur d’eau lorsque la température maximale de l’eau peut excéder 110 °C.
Article 1-2 du décret du 2 avril 1926
Sont soumis aux prescriptions des articles 2 à 8, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22 et 37 à 51 les générateurs utilisant un fluide autre que l’eau, dont la température d’ébullition sous la pression atmosphérique normale est inférieure à 400 °C, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- La contenance du générateur est supérieure à vingt-cinq litres (25 litres) ;
- La température du fluide peut excéder 120 °C ;
- La pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar (1 bar). Ces prescriptions ne préjugent pas les mesures particulières de sécurité que les propriétés chimiques ou nucléaires de certains fluides pourraient rendre nécessaires.
Article 1-3 du décret du 2 avril 1926
Sont soumis aux dispositions des articles 44 et 45-1 les générateurs et récipients de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée ainsi que les générateurs utilisant un fluide autre que l’eau, même s’ils ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent règlement en vertu des articles 1-1 et 1-2.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application aux appareils mentionnés à l’alinéa précédent lorsque la pression effective de vapeur peut y dépasser un demi-bar (0,5 bar).
Article 1-4 du décret du 2 avril 1926
Sont soumises aux dispositions des articles 2, 44 et 45-1 les canalisations de vapeur d’eau et d’eau surchauffée.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront fixer des conditions d’établissement, d’entretien et de surveillance pour les canalisations de vapeur d’eau et d’eau surchauffée lorsque la pression effective maximale de vapeur peut y excéder un demi-bar.
Article 2 du décret du 2 avril 1926
Les choix des matériaux employés à la construction et à la réparation des appareils à vapeur, leur mise en œuvre, la constitution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont laissés à l’appréciation du constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité, réserve faite des dispositions suivantes :
1° L’emploi de la fonte pour les générateurs de vapeur n’est permis que dans les cas spécifiés à l’article 3 du présent décret ;
2° L’emploi de matériaux non métalliques et le soudage, tant dans la construction que dans la réparation des appareils, peuvent être subordonnés à des conditions fixées par des arrêtés du ministre des travaux publics, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
Titre I : Mesures de sûreté relatives aux générateurs placés a demeure
Article 3 du décret du 2 avril 1926
L’emploi de la fonte est interdit pour toutes les parties de chaudières en contact avec les gaz de la combustion.
Dans les autres parties, cet emploi n’est permis que pour les tubulures et autres pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300 centimètres carrés et à la condition que le timbre ne dépasse pas 10.
Pour les sécheurs et surchauffeurs de vapeur, l’emploi de la fonte n’est permis que lorsqu’il s’agit d’éléments nervurés ou cloisonnés ou de pièces de raccordement qui, en cas de fuite ou de rupture, déverseraient la vapeur dans le courant des gaz.
Pour les réchauffeurs d’eau sous pression, la fonte ne peut être employée que si ces appareils sont constitués par des tubes n’ayant pas plus de 100 millimètres de diamètre intérieur.
Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article, sur une autorisation ministérielle donnée après avis de la commission centrale des machines à vapeur, pour certains types d’appareils présentant des garanties spéciales de sécurité.
Les prescriptions du présent article qui visent la fonte sont applicables également à la fonte malléable.
Article 4 du décret du 2 avril 1926
(Décret n° 83-1269 du 19 décembre 1983)
Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu’après avoir subi la visite et l’épreuve définies aux articles 6 et 39.
Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront être faites sur le lieu d’emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par le ministre après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
La demande d’épreuve d’une chaudière neuve doit être faite par le constructeur et accompagnée d’un état descriptif donnant, avec référence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la constitution des rivures, l’emplacement et le procédé d’exécution des soudures et la disposition de tous autres assemblages, le tout certifié conforme à l’exécution par le constructeur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la personne chargée de la visite mentionnée ci-après à l’article 6, seront annexés au certificat d’épreuve.
Toute chaudière venant de l’étranger est, avant sa mise en service, visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné par lui. Celui-ci fournit, outre les pièces mentionnées ci-dessus et pour y être joint, un certificat officiel du pays d’origine, visé par le consul de France et attestant que la qualité des matériaux et le mode de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Ce certificat ne dispense pas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
Pour les chaudières " importées d’un État appartenant à la Communauté économique européenne, ce certificat n’est pas exigé.
Article 5 du décret du 2 avril 1926
L’épreuve doit être renouvelée :
1° Lorsqu’une chaudière ayant déjà servi est l’objet d’une nouvelle installation. Dans ce cas, la demande d’épreuve doit être accompagnée des pièces originairement produites en exécution de l’article 4, ou, à leur défaut, de pièces semblables certifiées exactes, par le demandeur ;
2° Lorsqu’une chaudière a subi un changement ou une réparation notable. Si ces opérations ont eu lieu dans un atelier de construction ou de réparation, la demande d’épreuve doit être faite par le constructeur ou le réparateur. Sinon, c’est à l’usager qu’il incombe de demander d’épreuve.
Dans les cas ci-dessus, l’ingénieur des Mines peut accorder dispense de renouvellement d’épreuve sur le vu de renseignements probants relatifs au bon état de la chaudière.
En tout cas, l’intervalle entre deux épreuves consécutives ne doit pas être supérieur à dix années. Avant l’expiration de ce délai, celui qui fait usage d’une chaudière doit lui-même demander le renouvellement de l’épreuve. Toutefois, en cas de nécessité justifiée, il peut être sursis à la réépreuve décennale sur l’autorisation du chef du service interdépartemental de l’industrie et des Mines, lorsque des renseignements probants établissent le bon état de l’appareil dans toutes ses parties. Pourront être notamment considérés comme renseignements probants, pour les chaudières surveillées par une association de propriétaires d’appareils à vapeur agréée par le ministre, les certificats délivrés par cette association.
Le renouvellement de l’épreuve peut être exigé par anticipation lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, pour l’ingénieur des Mines, d’en suspecter la solidité. Si celui qui fait usage de la chaudière conteste la nécessité du renouvellement de l’épreuve, il est statué par le préfet après une instruction où l’usager est entendu.
Lors du renouvellement d’épreuve, le timbre primitif ne peut être surélevé qu’à titre exceptionnel et si l’intéressé fournit au chef du service interdépartemental de l’industrie et des Mines toutes justifications utiles sur la solidité de l’appareil.-
Article 6 du décret du 2 avril 1926
(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 2)
L’épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit point être dépassée dans le service. Cette pression d’épreuve est maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen de la chaudière.
Toutes les parties de celle-ci doivent pouvoir être examinées pendant l’épreuve.
Toutefois, pour les épreuves sur le lieu d’emploi, des atténuations à cette règle peuvent être admises dans la mesure et sous les conditions précisées par les instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
Pour les appareils qui sont présentés pour la première fois à l’épreuve, la surcharge d’épreuve est égale, en bar :
- à la pression effective avec minimum de 1/2, si le timbre n’excède pas 6 ;
- à 6, si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 12 ;
- à la moitié de la pression effective, si le timbre excède 12.
Sont assimilés, pour l’application de la surcharge d’épreuve, aux appareils présentés pour la première fois :
1° Les appareils ayant subi des changements notables ou de grandes réparations, sans toutefois que, pour ceux qui auraient été construits avant la promulgation du présent décret, la surcharge dépasse la valeur qu’elle aura eue lors de la première épreuve ;
2° Les appareils qui seraient admis à une surélévation de timbre ;
3° Ceux dont la réépreuve est exigée pour cause de suspicion, sauf décision contraire de l’ingénieur des Mines.-
Dans les autres cas, la surcharge d’épreuve est réduite au tiers de celle fixée ci-dessus pour les premières épreuves.
L’épreuve est faite sous la direction et en la présence de l’ingénieur des mines ou de l’ingénieur des travaux publics de l’État délégué par lui. Toutefois, dans les conditions fixées par les instructions du ministre, elle peut être faite sous la direction et en la présence d’un délégué d’une des associations de propriétaires d’appareils à vapeur agréées par le ministre.
L’épreuve n’est pas exigée pour l’ensemble d’une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés sur tout leur parcours en dehors des foyers et des conduits de flamme et dont les joints peuvent être facilement démontés.
Toute épreuve est précédée d’une visite complète, telle qu’elle est définie à l’article 39 ; le compte rendu de cette visite est présenté lors de l’épreuve. Toutefois, dans certains cas qui seront définis par les instructions du ministre, la visite intérieure pourra suivre l’épreuve au lieu de la précéder.
Lorsqu’un appareil ayant déjà servi est rééprouvé avec la surcharge élevée et que la visite précitée a eu lieu avant l’épreuve, celle-ci est suivie d’un examen intérieur dont le compte rendu est envoyé à l’ingénieur des mines avant la remise en service de l’appareil.
Pour les épreuves après réparation ne comportant que la surcharge réduite, la visite peut se borner à la partie réparée ; mais dans ce cas l’épreuve ne compte pas dans le calcul de la période décennale.
Le chef de l’établissement où se fait l’épreuve fournit la main-d’œuvre et les appareils nécessaires.
Le silence gardé pendant plus d’un an par l’autorité compétente sur la demande d’agrément d’un organisme de contrôle vaut décision de rejet.
Article 7 du décret du 2 avril 1926
Après qu’une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé une ou plusieurs médailles de timbre indiquant en bar la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser.
Une au moins de ces médailles est placée de manière à rester apparente sur la chaudière en service.
Les médailles sont poinçonnées et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et l’année de l’épreuve.
A tout renouvellement d’épreuve, la chaudière doit porter la ou les médailles de timbre de l’épreuve précédente, faute de quoi l’épreuve serait considérée comme celle d’une chaudière dont on surélève le timbre.
Lorsque le timbre est modifié, de nouvelles médailles sont apposées en remplacement des anciennes.
Le certificat d’épreuve doit indiquer le nom et la qualité de la personne ayant procédé à la visite prescrite par l’article 6.
Toute chaudière neuve présentée à l’épreuve doit porter une plaque d’identité fixée au moyen de rivets en cuivre ou d’un système équivalent et indiquant :
1° Le nom du constructeur ;
2° Le lieu, l’année et le numéro d’ordre de fabrication.
Les rivets ou autres attaches fixant cette plaque sont poinçonnés à l’occasion de la première épreuve.
Article 8 du décret du 2 avril 1926
Les réchauffeurs de liquide sous pression, les sécheurs et les surchauffeurs de vapeur sont considérés comme chaudières ou parties de chaudières pour tout ce qui est prescrit par les articles 4 à 7.
Article 9 du décret du 2 avril 1926
Chaque chaudière est munie d’au moins deux soupapes de sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s’écouler dès que la pression effective atteint la limite indiquée par le timbre réglementaire.
L’ensemble de ces soupapes, abstraction faite de l’une quelconque d’entre elles, s’il y en a moins de quatre, ou de deux s’il y en a quatre ou plus, doit suffire à empêcher automatiquement en toutes circonstances la pression effective de la vapeur de dépasser de plus d’un dixième la limite ci-dessus.
Chaque soupape de sûreté doit être chargée, soit par un poids unique, soit par un ressort ayant sa tension matériellement limitée à la valeur convenable au moyen d’une bague d’arrêt, soit par un dispositif équivalent.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l’échappement de la vapeur ou de l’eau chaude ne puisse pas occasionner d’accident.
Article 10 du décret du 2 avril 1926
Quand des réchauffeurs d’eau d’alimentation sont munis d’appareils de fermeture permettant d’intercepter leur communication avec les chaudières, ils portent une soupape de sûreté réglée eu égard à leur timbre et suffisante pour limiter d’elle-même et en toutes circonstances la pression au taux fixé par l’article 9.
Il en est de même pour les surchauffeurs de vapeur, à moins que les dispositions prises n’excluent l’éventualité d’une élévation de la pression au-dessus du timbre.
Article 11 du décret du 2 avril 1926
Toute chaudière est munie d’un manomètre en bon état placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en hectopièzes ou provisoirement en kilogrammes par centimètre carré la pression effective de la vapeur dans la chaudière.
Une marque très apparente indique sur l’échelle du manomètre la limite que la pression effective ne doit pas dépasser.
La chaudière est munie d’un ajutage disposé pour recevoir le manomètre vérificateur ; lorsque le timbre est égal ou inférieur à 30 bars, cet ajutage se termine par une bride de 4 centimètres de diamètre et 5 millimètres d’épaisseur ; pour les timbres supérieurs, il se termine par un dispositif de fixation dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ministériel.
Article 12 du décret du 2 avril 1926
Chaque conduite d’alimentation d’une chaudière est munie d’un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé aussi près que possible du point d’insertion de la conduite sur la chaudière.
Des dispositions doivent être prises pour que, en cas de défaut d’étanchéité du clapet, la chaudière ne se vide pas par la conduite d’alimentation.
Article 13 du décret du 2 avril 1926
Toute chaudière doit pouvoir être isolée de la canalisation de vapeur par la fermeture d’un ou plusieurs organes faciles à manœuvrer.
Article 14 du décret du 2 avril 1926
Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme ou les gaz de la combustion doit être baignée par le liquide sur sa face opposée. Le niveau du liquide doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle qu’il soit, en toutes circonstances, à 6 centimètres au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d’être remplie. La position limite est indiquée d’une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l’article suivant.
Les prescriptions énoncées au présent article ne s’appliquent point :
1° Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la chaudière ;
2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir même lorsque le feu est poussé à son maximum d’activité, telles que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée les produits de la combustion.
Pour les chaudières, chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le présent article s’applique à toute paroi chauffée qui pourrait être susceptible de rougir.
Article 15 du décret du 2 avril 1926
Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l’eau, indépendants l’un de l’autre, placés en vue de l’ouvrier chargé de l’alimentation et bien éclairés.
L’un au moins de ces appareils indicateurs est un tube de verre ou autre appareil équivalent à paroi transparente.
Il est disposé de manière à pouvoir être vérifié, nettoyé et remplacé facilement et sans risques pour l’opérateur.
Des précautions doivent être prises contre le danger provenant des éclats de verre en cas de bris des tubes, au moyen de dispositions qui ne fassent pas obstacle à la visibilité du niveau.-
Les communications des tubes de niveau ou appareils équivalents avec la chaudière doivent être aussi courtes et directes que possible, exemptes de point bas et d’une section assez large pour que le niveau de l’eau s’établisse dans le tube à la même hauteur que dans la chaudière. Deux indicateurs greffés sur les mêmes tubulures ne peuvent être considérés comme indépendants l’un de l’autre que si la section de ces tubulures est d’au moins 60 centimètres carrés pour celle de l’eau, 10 centimètres carrés pour celle de la vapeur.
Pour qu’un système de robinets de jauge puisse compter comme deuxième appareil de niveau, il faut que ces robinets soient au moins au nombre de trois.
Chaque chaudière rentrant dans la première catégorie définie à l’article 23 est en outre munie d’un appareil d’alarme, tel que sifflet ou autre appareil sonore entrant en jeu lorsque le niveau de l’eau descend au-dessous de la limite fixée à l’article 14.
Pour les chaudières à foyer intérieur, un bouchon fusible convenablement placé au ciel du foyer peut tenir lieu de l’appareil précédent.
Il pourra être dérogé aux règles fixées dans le présent article, sur autorisation ministérielle, après avis de la commission centrale des machines à vapeur, en faveur de certains systèmes de chaudières électriques.
Article 16 du décret du 2 avril 1926
Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées de manière à pouvoir desservir une même canalisation de vapeur, toute prise de vapeur correspondant à une conduite de plus de 50 centimètres carrés de section intérieure et par laquelle, en cas d’avarie à l’un des appareils, la vapeur provenant des autres pourrait refluer vers l’appareil avarié, est pourvue d’un clapet ou soupape de retenue, disposé de manière à se fermer automatiquement dans le cas où le sens normal du courant de vapeur viendrait à se renverser.
Toutefois, lorsque toutes les chaudières sont munies, sur leurs prises de vapeur de plus de 50 centimètres carrés de section, de clapets d’arrêt disposés de manière à se fermer automatiquement dans le cas d’une augmentation brusque et importante de la vitesse d’écoulement de la vapeur, les clapets de retenue visés au premier alinéa ci-dessus du présent article ne sont obligatoires que pour les chaudières aquatubulaires.
Article 17 du décret du 2 avril 1926
Pour les chaudières munies de systèmes spéciaux de chauffage susceptibles de produire des températures exceptionnellement élevées, des mesures doivent être prises pour garantir les tôles contre la surchauffe.
Article 18 du décret du 2 avril 1926
Des dispositions doivent être prises pour empêcher, en cas d’avarie à l’une des parties de la surface de chauffe, les retours de flamme et les projections d’eau chaude et de vapeur sur le personnel de service.
a) Les orifices des foyers, les boîtes à tubes et les boîtes à fumée de toute chaudière à vapeur, ainsi que de tout réchauffeur d’eau, sécheur ou surchauffeur de vapeur, sont pourvus de fermetures solides et établies de manière à donner les garanties nécessaires ;
b) Dans les chaudières à tubes d’eau et les surchauffeurs, les portes des foyers et les fermetures de cendriers sont disposées de manière à s’opposer automatiquement à la sortie éventuelle d’un flux de vapeur. Des mesures doivent être prises pour qu’un semblable flux ait toujours un écoulement facile et inoffensif vers le dehors.
Toutefois, les chaudières verticales à foyer intérieur et à tubes vaporisateurs sont dispensées de la disposition automatique de la porte du foyer.
Dans le cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles des dispositions précédentes qui ne pourraient être appliquées seront remplacées par des dispositions équivalentes approuvées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur, et garantissant au moins la même sécurité au personnel.
Article 19 du décret du 2 avril 1926
La chambre de chauffe et les autres locaux de service doivent être de dimensions suffisantes pour que toutes les opérations de la chauffe et de l’entretien courant s’effectuent sans danger. Chacun d’eux doit offrir au personnel des moyens de retraites faciles dans deux directions au moins. Ils doivent être bien éclairés.
La ventilation des chaufferies et autres locaux de service doit être assurée de telle manière que la température n’y soit jamais exagérée.
L’accès des plates-formes des massifs doit être interdit à toute personne étrangère au service des chaudières.
Ces plates-formes doivent posséder des moyens d’accès aisément praticables ; elles sont, en tant que de besoin, munies de garde-corps et les passages de service y ont une hauteur libre d’au moins 1,80 m.
Article 20 du décret du 2 avril 1926
Les enceintes fermées, chauffées autrement que par un fluide produit par un générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 et dans lesquelles de l’eau est portée à une température supérieure à 110 °C sans que le fluide fasse l’objet d’une utilisation extérieure, sont considérées comme générateurs pour l’application du présent règlement.
Toutefois, les appareils de sûreté obligatoires sur une chaudière de cette sorte sont seulement les suivants :
1° Deux soupapes de sûreté dans le cas où la capacité de la chaudière excède 100 litres, une seule dans le cas contraire, ces soupapes remplissant d’ailleurs les conditions stipulées à l’article 9 ;
2° Un manomètre et une bride de vérification remplissant les conditions prescrites à l’article 11 ;
3° Deux appareils indicateurs du niveau de l’eau, conformément à l’article 15, à moins que le mode d’emploi ne comporte nécessairement l’ouverture du vase entre les opérations successives auquel il sert. Dans ce cas, il peut n’y avoir qu’un seul appareil indicateur du niveau de l’eau et cet appareil peut être réduit à un robinet de jauge, placé de manière à indiquer si la condition de l’article 14 est remplie.
Les dispositions de l’article 34 sont applicables aux vases clos visés au présent article lorsqu’ils comportent un couvercle amovible.
Titre II : Établissement des générateurs placés à demeure
Article 21 du décret du 2 avril 1926
Un générateur destiné à être employé à demeure ne peut être mis en service qu’après une déclaration adressée par celui qui en fait usage au préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est donné acte. Elle est communiquée sans délai au chef du service interdépartemental de l’industrie et des mines.
Article 22 du décret du 2 avril 1926
La déclaration reproduit les indications qui figurent sur la plaque d’identité prévue à l’article 7 et fait connaître avec précision :
1° Le nom et le domicile du vendeur de l’appareil et l’origine de celui-ci ;
2° Le nom, le domicile et le numéro d’immatriculation à l’Institut national de la statistique et des études économiques de celui qui se propose d’en faire usage ;
3° La commune et le lieu où il est établi ;
4° Le type de générateur, la contenance, le système de chauffe et la surface de chauffe ;
5° Le numéro du timbre réglementaire et la catégorie définie à l’article 23 ci-après ; la date de la dernière épreuve ;
6° Un numéro distinctif de la chaudière, si l’établissement en possède plusieurs ;
7° Enfin, le genre d’industrie et l’usage auquel le générateur est destiné.
Pour les chaudières électriques, l’indication de la surface de chauffe est remplacée par celle de la nature et de la tension du courant ainsi que de son intensité maximum.
Tout changement dans l’un des éléments déclarés entraîne l’obligation d’une déclaration nouvelle ou d’une déclaration complémentaire.
Article 23 du décret du 2 avril 1926
Les chaudières se classent, sous le rapport des conditions d’emplacement, en trois catégories.
Cette classification a pour base le produit V (t-100) où : t représente, en degrés centigrades, la température de vapeur saturée correspondant au timbre de la chaudière, conformément à la table annexée au présent décret, et où V désigne, en mètres cubes, la capacité de la chaudière y compris ses réchauffeurs d’eau et ses surchauffeurs de vapeur, mais abstraction faite des parties de cette capacité qui seraient constituées par des tubes ne mesurant pas plus de 10 centimètres de diamètre intérieur, ainsi que par les pièces de jonction entre ces tubes n’ayant pas plus d’un décimètre carré de section intérieure.
Une chaudière est de première catégorie quand le produit caractéristique ainsi obtenu excède 200 ; de deuxième quand il n’excède pas 200 mais excède 50 ; de troisième quand il est égal ou inférieur à 50.
Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées dans un même massif de maçonnerie, la catégorie du groupe générateur ainsi formé est fixée d’après la somme des produits caractéristiques de ces chaudières, mais en ne comptant qu’une fois les réchauffeurs ou surchauffeurs communs.
Article 24 du décret du 2 avril 1926
Une chaudière ou un groupe générateur de première catégorie doit être en dehors et à 10 mètres au moins de toute maison d’habitation et de tout bâtiment fréquenté par le public.
Le local où sont établis ces appareils ne peut être surmonté d’étages. Il doit être séparé par un mur de tout atelier voisin occupant à poste fixe un personnel autre que celui des chauffeurs, des conducteurs de machines et de leurs aides, sauf dans le cas où la nature de l’industrie rendrait nécessaire la communauté de local. S’il est situé au-dessus d’un semblable atelier, il doit en être séparé par une voûte épaisse.
Article 25 du décret du 2 avril 1926
Les prescriptions de l’article 24 s’appliquent aux réchauffeurs et surchauffeurs dépendant de la chaudière ou du groupe, à moins qu’ils ne soient exclusivement formés d’éléments n’entrant pas dans le calcul du facteur V défini à l’article 23.
Article 26 du décret du 2 avril 1926
Une chaudière ou un groupe générateur appartenant à la deuxième catégorie doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public, à moins qu’il ne s’agisse de personnes venant effectuer un travail nécessitant l’emploi de la vapeur.
Toutefois, cette chaudière ou ce groupe peut être dans une construction contenant des locaux habités par l’industriel, ses employés, ouvriers, serviteurs et par leurs familles, à la condition que ces locaux soient séparés des appareils, dans toute la section du bâtiment, par un mur en solide maçonnerie de 45 centimètres au moins d’épaisseur, ou que leur distance horizontale soit de 10 mètres au moins de la chaudière ou du groupe.
Titre III : Générateurs mobiles
Article 27 du décret du 2 avril 1926
Les générateurs mobiles comprennent les générateurs des locomotives et ceux des locomobiles.
Sont considérés comme locomotives les appareils qui, sur voies de fer ou de terre, se déplacent par leurs propres moyens.
Sont considérés comme locomobiles les appareils qui peuvent être transportés facilement d’un lieu dans un autre, n’exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné et ne sont employés que d’une manière temporaire à chaque station.
Les appareils à vapeur ne remplissant pas cet ensemble de conditions sont réputés placés à demeure.
Article 28 du décret du 2 avril 1926
Les dispositions du titre 1er sont applicables aux générateurs mobiles, sauf les modifications suivantes :
1° Le cas d’une nouvelle installation prévu à l’article 5 est remplacé par le cas d’un changement de propriétaire ;
2° L’intervalle de dix années mentionné au même article 5 est réduit à cinq ans, sauf pour les appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d’un même établissement, pour ceux qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle administratif et pour ceux qui sont régulièrement visités par une association agréée ;
3° Les chaudières mobiles à tubes d’eau sont dispensées de la fermeture automatique des cendriers prévue à l’article 18 b, à condition que le cendrier n’ait d’ouverture qu’au-dessous de la plate-forme sur laquelle se tient le personnel.
Article 29 du décret du 2 avril 1926
Chaque locomotive ou locomobile porte une plaque sur laquelle sont inscrits, en caractères indélébiles très apparents le nom et le domicile du propriétaire et un numéro d’ordre, si ce propriétaire possède plusieurs appareils mobiles.
Article 30 du décret du 2 avril 1926
Tout appareil mobile doit être, avant sa mise en service, l’objet d’une déclaration adressée par le propriétaire de l’appareil au préfet du département dans lequel ce propriétaire est domicilié. Les prescriptions des articles 21 et 22 s’appliquent à ce cas, sauf remplacement des indications de l’article 22 numérotées 2, 3 et 6 par celles mentionnées à l’article 29.
L’ouvrier chargé de la conduite doit représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration ; toutefois cette disposition n’est pas applicable aux appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d’un même établissement ou qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle administratif.
Article 31 du décret du 2 avril 1926
La circulation des machines locomotives a lieu dans les conditions déterminées par des règlements spéciaux.
Titre IV : Récipients
Article 32 du décret du 2 avril 1926
Les récipients sont soumis aux épreuves et assujettis à la déclaration, soit conformément aux articles 4 à 7 et aux articles 21 et 22 s’ils sont placés à demeure, soit conformément aux articles 28 et 30 s’ils sont mobiles. Dans ce dernier cas, l’article 29 leur est applicable.
Article 33 du décret du 2 avril 1926
Tout récipient dont le timbre n’est pas au moins égal à celui de la chaudière ou des chaudières dont il dépend doit être garanti contre les excès de pression par au moins une soupape de sûreté si sa capacité est inférieure à un mètre cube, et au moins deux soupapes de sûreté si sa capacité atteint ou dépasse un mètre cube. Cette soupape ou ces soupapes doivent remplir, par rapport au timbre du récipient, les conditions fixées à l’article 9.
Elles peuvent être placées, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d’arrivée de la vapeur, en amont du récipient.
L’installation comporte en outre un manomètre convenablement placé possédant l’index et l’ajutage définis à l’article 11.
Article 34 du décret du 2 avril 1926
Les récipients à couvercle amovible sont munis d’un dispositif permettant d’établir, avant ouverture du couvercle, une communication directe avec l’atmosphère, excluant toute pression effective à l’intérieur de l’appareil.
Si le couvercle amovible est tenu en place par des boulons à charnière, des dispositions spéciales doivent être prises pour que les boulons ne puissent se renverser vers l’extérieur par glissement des écrous sur leur surface d’appui.
Article 35 du décret du 2 avril 1926
Un récipient est considéré comme n’ayant aucun produit caractéristique, s’il ne renferme pas normalement d’eau à l’état liquide et s’il est pourvu d’un appareil de purge fonctionnant d’une manière efficace et évacuant l’eau de condensation à mesure qu’elle prend naissance. S’il n’en est pas ainsi, son produit caractéristique est le produit V (t-100) calculé comme pour une chaudière.
Article 36 du décret du 2 avril 1926
Un récipient placé à demeure dont le produit caractéristique excède 200 doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public.
Ceux de ces récipients dont le produit caractéristique excède 2.000 doivent être à une distance d’au moins 10 mètres des maisons et bâtiments ci-dessus visés.
Article 37 du décret du 2 avril 1926
Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines et l’avis de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut avoir d’inconvénient. " Le silence gardé pendant plus d’un an par le ministre chargé de l’industrie sur une demande de dérogations vaut décision de rejet. "
Le ministre peut également, après avis de la commission centrale des appareils à pression, prescrire par arrêté des mesures particulières à certaines catégories d’appareils soumis soit à l’ensemble des dispositions du présent décret en application de l’article 1-1, soit à certaines de ces dispositions en application de l’article 1-2. " Le silence gardé pendant plus d’un an par le ministre chargé de l’industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux appareils à pression vaut décision de rejet. "
Article 38 du décret du 2 avril 1926
Les chaudières, réchauffeurs, surchauffeurs et récipients à vapeur en activité, ainsi que leurs appareils et dispositifs de sûreté, doivent être constamment en bon état d’entretien et de service.
La conduite des chaudières à vapeur ne doit être confiée qu’à des agents sobres et expérimentés.
L’exploitant est tenu d’assurer en temps utile les nettoyages, les réparations et les remplacements nécessaires.
Article 39 du décret du 2 avril 1926
A l’effet de reconnaître l’état de chaque appareil à vapeur et de ses accessoires, l’exploitant doit faire procéder à une visite complète, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, aussi souvent qu’il est nécessaire, sans que l’intervalle entre deux visites complètes successives puisse être supérieur à dix-huit mois, à moins que l’appareil ne soit en chômage. Dans ce dernier cas, l’appareil ne peut être remis en service qu’après avoir subi une nouvelle visite complète, si la précédente remonte à plus de dix-huit mois.
Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification de leur état par le démontage d’un nombre suffisant de tubes à fumée, par le déblocage de certaines parties ou par toutes autres mesures appropriées, aussi souvent qu’il en est besoin, mais au moins pour la visite qui précède l’épreuve décennale ou quinquennale.
Pour les réchauffeurs de liquide, les surchauffeurs de vapeur et les récipients de dimensions restreintes, des atténuations aux règles ci-dessus peuvent être apportées par des instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
La personne chargée d’une visite d’appareil à vapeur, en exécution du présent article, doit être apte à reconnaître les défauts de l’appareil et à en apprécier la gravité. Si la visite est faite à l’occasion d’un changement de propriétaire, le visiteur doit être indépendant du vendeur. Après une réparation, le visiteur doit être choisi en dehors du personnel ayant exécuté la réparation.
Le chef du service interdépartemental de l’industrie et des mines peut récuser le visiteur s’il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées à l’alinéa précédent. Il peut demander dans ce cas que la visite soit faite par un organisme de contrôle proposé par la personne tenue à l’exécution de cette visite et dont il accepte l’intervention. Cet organisme de contrôle doit avoir l’indépendance, la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
Le visiteur dresse de chaque visite un compte rendu détaillé mentionnant les constatations faites et les défauts relevés. Ce compte rendu est daté et signé par le visiteur ainsi que par la personne tenue à l’exécution de la visite lorsqu’elle est distincte du visiteur. Il doit être présenté par l’exploitant à toute réquisition du service de l’industrie et des mines.
En ce qui concerne les appareils dont le délai de réépreuve périodique est fixé à cinq années par les articles 28 et 32, l’exploitant est tenu d’envoyer en communication à l’ingénieur des mines chaque compte rendu de visite dressé conformément aux dispositions qui précèdent.
Article 40 du décret du 2 avril 1926
L’exploitant doit tenir un registre d’entretien, où sont notés à leur date, pour chaque appareil à vapeur, les épreuves, les examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations.
Les pages de ce registre doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. Dès l’ouverture du registre, le nombre de pages qu’il contient doit être inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires du service interdépartemental de l’industrie et des mines.
En cas de vente d’un appareil à vapeur, le vendeur est tenu de transmettre à l’acquéreur le registre mentionné au présent article ou, dans le cas d’un registre commun à plusieurs appareils, un extrait certifié conforme contenant tout ce qui se rapporte à l’appareil vendu.
Article 41 du décret du 2 avril 1926
Les appareils mobiles sont assujettis aux mêmes conditions d’emplacement que les appareils placés à demeure, lorsqu’ils restent pendant plus de six mois installés pour fonctionner sur le même emplacement.
Article 42 du décret du 2 avril 1926
Les conditions fixées par l’article 3 ne sont pas applicables aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent décret, sauf les exceptions spécifiées aux deux alinéas ci-après.
En cas de remplacement de l’une des parties ou de l’un des accessoires d’un appareil à vapeur, la nouvelle partie ou le nouvel accessoire doit satisfaire au présent règlement.
En cas de nouvelle installation avec un timbre supérieur à 6 d’une chaudière précédemment employée à demeure, les têtes en fonte des bouilleurs et des dômes doivent être remplacées.
Article 43 du décret du 2 avril 1926
Les conditions fixées aux articles 9 et 15, au dernier alinéa de l’article 19 et à l’article 22, ainsi que celles relatives à l’emplacement des chaudières et des récipients, ne sont pas applicables aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent décret et satisfaisant, sur ces points, aux règlements antérieurs.
Si un appareil, bénéficiant de l’exception spécifiée ci-dessus en ce qui touche les conditions d’emplacement, vient à être remplacé dans le même local par un appareil offrant un produit caractéristique égal ou inférieur, le nouvel appareil jouira pendant vingt ans du même privilège d’emplacement que l’ancien.
Article 44 du décret du 2 avril 1926
La personne qui a la garde d’un appareil à pression doit porter immédiatement à la connaissance du service interdépartemental de l’industrie et des mines :
1° Tout accident occasionné par un appareil mentionné aux articles 1er-1, 1er-2 ou 1er-4 et ayant entraîné mort d’homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves ;
2° toute rupture accidentelle sous pression de l’appareil s’il s’agit d’un appareil à pression soumis aux dispositions du présent règlement par application des articles 1er-1 ou 1er-2 ou d’une canalisation de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée faisant l’objet d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 1er-4.
La même obligation s’impose au constructeur s’il a connaissance de l’accident ou de la rupture.
En cas de rupture accidentelle sous pression survenue dans un cas prévu au 1° ou au 2° ci-dessus et sauf nécessité justifiée, il est interdit de procéder, avant d’en avoir reçu l’autorisation du service interdépartemental de l’industrie et des mines, à aucune modification ou réparation des lieux, constructions et appareils intéressés par la rupture et spécialement de déplacer, détourner ou dénaturer les fragments des appareils rompus.
Dans tous les cas prévus au premier alinéa du présent article, le service interdépartemental de l’industrie et des mines procède à une enquête et en adresse rapport au préfet et au ministre. Outre les cas où une contravention a été relevée, le chef du service interdépartemental de l’industrie et des mines adresse au Parquet, s’il y a eu mort d’homme ou blessure ou lésion grave, un procès-verbal des constatations faites ; il y joint son avis sur les responsabilités engagées.
Au cours de cette enquête, le propriétaire est tenu, à la diligence de l’usager, de fournir au service interdépartemental de l’industrie et des mines, sur sa demande, l’état descriptif de l’appareil en cause s’il existe, la description du fonctionnement de cet appareil et, le cas échéant, de l’ensemble dont il fait partie, en précisant la nature des substances y contenues, les températures et pression de marche.
Article 45 du décret du 2 avril 1926
(Abrogé par Décret n° 77-1163 du 13 octobre 1977, article 3).
Article 45-1 du décret du 2 avril 1926
Lorsqu’il résulte des constatations faites par le service interdépartemental de l’industrie et des mines, notamment à la suite d’un accident, qu’un type d’appareil est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux, le ministre de l’industrie peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression et le constructeur ou les propriétaires entendus, interdire le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.
Le ministre peut également prescrire, après avis de la commission centrale des appareils à pression, toute condition de construction, de vérification, d’épreuve, d’entretien et d’usage de ces appareils en vue de remédier au danger constaté.
Dans tous ces cas, le constructeur ou l’importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
Article 45-2 du décret du 2 avril 1926
Pour les appareils neufs construits sur le territoire d’un État membre de la Communauté économique européenne et soumis à tout ou partie des dispositions du présent règlement, à l’exception des appareils spécialement conçus en vue d’un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité et des canalisations de transport ou de distribution, l’épreuve peut, à la demande du constructeur, être effectuée sur le lieu de construction en présence et sous le contrôle d’un organisme figurant sur la liste notifiée par l’État d’origine en application de l’article 13 de la directive du 27 juillet 1976 susvisée, sous réserve que les compétences reconnues à cet organisme par ladite liste soit appropriées aux tâches qui lui sont confiées. Lorsqu’il s’agit d’appareil construit spécialement à la suite d’une seule commande en un très petit nombre d’exemplaires ou d’appareils destinés à une installation complexe exécutés conformément aux données et spécifications émanant du client ou d’un bureau d’études désigné par celui-ci, l’organisme de contrôle est choisi par le client dans l’État d’origine, sous réserve de l’accord du ministre ou du chef du service interdépartemental de l’industrie et des mines.
Les dispositions de l’alinéa précédent peuvent être également appliquées aux essais ou vérifications auxquels sont assujetties certaines catégories d’appareils s’ils sont effectués par des organismes agréés ou désignés par le ministre.
Article 46 du décret du 2 avril 1926
Les contraventions aux présents règlements sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois.
Article 47 du décret du 2 avril 1926
Par exception le ministre pourra confier la surveillance des appareils à vapeur aux ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et aux ingénieurs des travaux publics de l’État du service des ponts et chaussées sous les ordres du chef du service interdépartemental de l’industrie et des mines de la circonscription.
Article 48 du décret du 2 avril 1926
Les appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l’État sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services.
Article 49 du décret du 2 avril 1926
Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans toute l’étendue de son ressort.
Article 50 du décret du 2 avril 1926
Sont abrogés les décrets antérieurs sur la matière et notamment ceux du 9 octobre 1907, du 25 avril 1910, du 23 février 1919 et du 23 juin 1920.
Article 51 du décret du 2 avril 1926
Le ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au "Journal officiel" et inséré au "Bulletin des Lois".
Fait à Paris, le 2 avril 1926.