Source: http://vetrani.tzb-info.cz/provoz-a-udrzba-vetrani-klimatizace/10199-nova-ceska-legislativa-a-normy-pro-vetrani-a-klimatizaci
Timestamp: 2017-11-19 14:00:17+00:00
Document Index: 35281636

Matched Legal Cases: ['§2', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 3', '§ 5']

Nová česká legislativa a normy pro větrání a klimatizaci - TZB-info
TZB-info / Větrání a klimatizace / Provoz a údržba / Nová česká legislativa a normy pro větrání a klimatizaci
Datum: 5.8.2013 | Autor: Ing. Miloš Lain , Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav pro techniku prostředí | Zdroj: Seminář Janka 2013 | Recenzent: Ing. Petra Pumpová, JANKA ENGINEERING s.r.o.
Při příležitosti uvedení na trh nové revoluční generace centrálních klimatizačních jednotek PremiAir uspořádala společnost JANKA ENGINEERING s.r.o. ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí řadu odborných seminářů po celé ČR.
Následující článek je zpracován dle odborné přednášky Ing. Miloše Laina, Ph.D. z ČVUT v Praze, Fakulty strojní, Ústavu Techniky prostředí. Přednáška byla součástí programu o novinkách v legislativě VZT zařízení.
Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty.
Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 l/h.
Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci teploty, vlhkosti, rychlosti proudění, koncentrace, dávky čerstvého vzduchu.
Třídy práce
I práce v sedě s minimální aktivitou
IIa práce převážně vsedě s lehkou aktivitou
IIb řízení vozidel, práce vstoje ...
V. velmi těžká práce, nošení těžkých břemen...
Minimální množství venkovního vzduchu musí být zvýšeno při další zátěži větraného prostoru pracoviště, například teplem nebo pachy. V takovém případě se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu o 10 m3/h podle počtu přítomných zaměstnanců.
Kancelář – 8 m2 na osobu
l/s na osobu
l/s na m2
m3/h na osobu
m3/h na m2
Ashrae 2.5 0.3 4.9 18 2.2
EN15251 I 10 1 18 65 8.1
II 7 0.7 12.6 45 5.7
III 4 0.4 7.2 26 3.2
EN13779 IDA 1 12.5 12.5 45 5.6
IDA 2 8 8 29 3.6
IDA 3 5 5 18 2.3
Stř. teplota
celý rok prac. doba 15–25 812 19,4 55 78 111
celý rok 15–25 1953 18,8 61 85 122
celé léto 15–25 1747 18,9 60 84 119
léto prac. doba 15–25 63% 688 19,7 53 74 106
léto prac. doba do 25 90% 979 17,5 72 101 144
léto prac. doba 1090
Prac. prostředí
Neklimatizované
ČSN EN13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy a SFP
ČSN EN13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy platí pro navrhování a provádění větracích a klimatizačních systémů nebytových objektů, které však slouží k pobytu osob. Nejedná se však o výrobní provozy. Norma definuje a stanovuje parametry relevantní pro tyto systémy.
Měrný příkon ventilátoru SFP
SFP (= Specific Fan Power, tj. specifický výkon ventilátoru); jedná se o celoevropsky platnou veličinu příkonu ventilátoru na m3 přepraveného objemu vzduchu (jednotka: W·m-3·s)
W/(m3 /s) = Ws/m3 = Pa
SFP 2 500–750
SFP 3 750–1 250
SFP 4 1 250–2 000
SFP 5 2 000–3 000
SFP 6 3 000–4 500
SFP 7 > 4 500
SFP pro celou budovu
SFPE pro klim. jednotku
SFPV naměřená hodnota (čistý filtr, přepočet hustoty)
Provedení jednotek ČSN EN 1886
ČSN EN 1886 Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti
Mechanická pevnost skříně i rámu se posuzuje podle průhybu při definovaném přetlaku v jednotce.
Rozeznávají se tři třídy mechanické pevnosti:
max. průhyb třídy D1 - 4 mm/m2,
D2 – 10 mm/m2,
D3 > 10 mm/m2.
Netěsnost jednotky se posuzuje podle úniku vzduchu při definovaném tlakovém rozdílu a rozlišují se tři třídy:
L1 s nejmenšími netěsnostmi až L3 s nejvyšším únikem.
Je předepsána i maximální netěsnost usazení filtrů, která je od 0,5 % (průtok vzduchu netěsnostmi kolem filtru) pro třídu filtrů F9 až po 6 % pro filtry třídy F5 a nižší.
Při posuzování tepelné izolace skříně se zohledňuje jak součinitel prostupu tepla použitého panelu, tak součinitel tepelných mostů.
Pro třídu tepelné izolace T1 – U < 0,5 W/m2.K,
T4 – 1,4 až 2 W/m2.K …...
třída T5 je bez požadavků.
Třídy součinitelů tepelných mostů jsou TB1 až TB5.
Požární odolnost vzduchotechnických jednotek požaduje, aby součásti jednotky byly vyrobeny z nehořlavého materiálu (požární třída A1 nebo A2 s1 d0).
V případě, že je jednotka oddělena požárními klapkami od potrubní sítě, může být vyrobena i z nesnadno hořlavých materiálů (požární třída A2, B, C s3 d2).
Energetická náročnost budov informační projekt TZB-info 2013, aktuální legislativa, komentáře, články.
Směrnice EU 2002/91/ES o energetické náročnosti budov
Zákon č.406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií
Zákon č.177/2006 Sb. ze dne 29. března 2006, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 277/2007 Sb. ze dne 19. října 2007 o kontrole klimatizačních systémů
Směrnice EP a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010, o energetické náročnosti budov
Zákon č.318/2012 Sb. ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Nová vyhláška o kontrole klimatizací 2013
COP – EER – ESEER – SEER
V současné době se pro zdroje chladu používá EER (Energy Efficiency Ratio) na místo dřívějšího COP. Správně EER bezrozměrné (W/W) je shodné s COP v chladicím módu. EER v Btu/Wh nebo kW/ton – příslušný převod (3.412)
Zohlednění částečné zátěže
Evropský sezónní chladicí faktor
ESEER = 0,03 ‧ EER100% + 0,33 ‧ EER75% + 0,41 ‧ EER50% +0,23 ‧ EER25%
Koeficient v rovnici
SEER zatím < 12 kW
35 °C, 30 °C, 25 °C, 20 °C
100 %, 74 %, 47 %, 21 %
Korekce spínání, roční bilance
Zpřísňování kritérií
I pro ostatní prvky
Z §2 Vymezení pojmů odst. 1 se pro účely zákona rozumí:
h) klimatizačním systémem zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy,
Čtěte na TZB-info:
12. 7. 2013 byly ve Sbírce zákonů publikovány vyhlášky č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů a č. 194/2013 Sb.o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.
§ 2 Rozsah kontroly klimatizačních systémů
§ 3 Způsob provádění kontroly klimatizačních systémů
hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému,
vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému,
hodnocení údržby klimatizačního systému,
hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy,
hodnocení účinnosti klimatizačního systému a
klimatizačního systému.
§ 4 Zpráva o kontrole klimatizačního systému
identifikační údaje budovy a klimatizačního systému,
podrobný popis budovy a klimatizačního systému,
hodnocení klimatizačního systému podle § 3,
datum provedení kontroly a
ostatní údaje, kterými jsou schéma klimatizačního systému, fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.
Provedení kontroly klimatizačního systému nenahrazuje kontroly, hodnocení a revize prováděné podle jiných právních předpisů.
Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Vyhláška připouští zjednodušení v případě, že se nejedná o první kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení klimatizačního systému do provozu.
§ 5 Četnost kontrol klimatizačního systému
The new Czech legislation for ventilation and air-conditioning
The article is based on the Milos Lain presentation for Janka Company in 2013. The current standards in the ventilation rate based on Czech legislation from 2012 2013 are presented in the paper. Comparison to EU and ASHRAE standards is in the paper as well. New Czech legislation about inspection of AC systems is mentioned in the last part.
Autor: Ing. Miloš Lain , Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav pro techniku prostředí všechny články autora
Recenzent: Ing. Petra Pumpová, JANKA ENGINEERING s.r.o.
Sdílet: Tisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (1 příspěvek, poslední 15.05.2014 18:08)
Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice 9.9.2013
Hygiena provozu klimatizačního zařízení 5.9.2011
Normy z oboru větrání a klimatizace 6.8.2012