Source: http://docplayer.it/8920317-Direzione-regionale-vv-f-lombardia.html
Timestamp: 2018-12-10 18:29:05+00:00
Document Index: 58325693

Matched Legal Cases: ['art. 9', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 58', 'arte 72', 'arte 5', 'art. 9', 'art. 9']

1 Direzione regionale VV.F. Lombardia Corsi di formazione Prevenzione incendi Gli impianti di ascensori Ing. G. Sola 1 File: ascensori Creato il 26 novembre 2005 Aggiornto: il 28 novembre 2005
2 Attività specifica D.M. 16 febbraio 1982 Vani ascensori e montacarichi in servizio privato aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m installati in edifici civili aventi altezza in gronda superiore a 24 m; Vani ascensori e montacarichi in installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decretodel Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n
3 Altri impianti In attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m; autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili; alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto; ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto; locali di spettacolo con capienza superiore a 100 posti; 3 edifici pregevoli per arte e storia
4 Norme e regole tecniche Direttiva 95/16/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento di attuazione della della direttiva 95/16/CE D.M. Interno 15 settembre 2005 Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi D.M. Interno 16 maggio 1987 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione D.M. Interno 9 aprile 1994 Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive, turistiche ed alberghiere 4 D.M. Interno 18 settembre 2002 Regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie
5 Norme armonizzate 5 EN 81-1 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Parte 1: Ascensori elettrici EN 81-2 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Parte 2: Ascensori idraulici EN Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e merci - Allarmi a distanza per ascensori e montacarichi EN Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Parte 58: Porte di piano di ascensore - Prova di resistenza al fuoco EN Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili EN Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori e montacarichi - Parte 72: Ascensori antincendio EN Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotto per ascensori, scale mobili e tappeti mobili - Immunità EN Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Funi a trefoli per ascensori EN Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione
6 Altri riferimenti Lettera Circolare M.I. P810 del 2 luglio 2003 Chiarimenti in materia di prevenzione incendi. Lettera Circolare M.I. P1274 del 20 ottobre 1998 Ascensori elettrici con macchinario installato all interno del vano corsa - Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi. Lettera Circolare M.I. P1208 del 13 luglio 1995 Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato. Prevenzione incendi. Lettera Circolare M.I del 17 gennaio 1981 Chiarimenti relativi al D.P.R. 2 maggio 1963 n. 1497, art. 9. Lettera Circolare M.I del 25 luglio 1979 Chiarimenti relativi al D.P.R. 2 maggio 1963 n. 1497, art. 9. Circolare M.I marzo 1965 Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato - Protezione antincendio. 6 D.P.R /05/63 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.
7 Criteri di progettazione Obiettivi antincendio limitare le cause d'incendio limitare i danni alle persone limitare i danni alle cose limitare i danni all'edificio limitare la propagazione degli incendi possibili consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza consentire ai soccorritori di operare con efficacia 7
8 Tipi di ascensore Ordinario Ascensore non utilizzabile in caso d'incendio Antincendio Ascensore utilizzabile in caso d'incendio dai vigili del fuoco e dagli addetti al servizio antincendio se appositamente addestrati Di soccorso Ascensore utilizzabile in caso d'incendio dai vigili del fuoco eventualmente anche per l'evacuazione d'emergenza delle persone 8
9 Cabina telaio in materiali non combustibili pareti, pavimento e tetto, in materiali non combustibili o di classe 1 di reazione al fuoco 9
10 Vano di corsa Aperto pareti, setti di separazione, porte e portelli, realizzati in materiali non combustibili Protetto pareti, porte e portelli, resistenti al fuoco dimensioni dei fori di attraversamento limitate al minimo indispensabile A prova di fumo vano di corsa separato dal resto dell'edificio mediante filtri a prova di fumo pareti, setti di separazione, porte e portelli del vano di corsa e dei vani tecnici realizzati resistenti al fuoco 10 dimensioni dei fori di attraversamento limitate al minimo indispensabile
11 Locali tecnici Accessi nel caso di vano corsa a prova di fumo, da spazio scoperto o da spazio protetto con filtro a prova di fumo nel caso di ascensore di soccorso, da spazio scoperto o da spazio protetto con filtro a prova di fumo ventilato Protezione le aree di lavoro poste fuori dal vano corsa devono essere protette allo stesso modo del vano corsa le tubazioni ed i contenitori dell'olio devono essere di acciaio o protette contro l'incendio 11
12 Aerazione permanente aperture in posizione alta vano corsa: S > 0,03 S p (min. 0,20 m 2 ) vani tecnici: S > 0,03 S p (min. 0,05 m 2 ) Canalizzazioni incombustibili indipendenti apertura su spazio scoperto 12
13 Protezione attiva Sistema di movimentazione rinvio della cabina al piano prestabilito in caso d'incendio, con asservimento all'impianto di rilevazione d'incendio Accesso al locale macchinario estintori con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B-C idonei per l'uso in presenza d'impianti elettrici Locale macchinario 13 eventuale impianto di spegnimento automatico coordinato con il sistema di movimentazione in caso d'incendio
14 Misure di prevenzione assenza di elementi non pertinenti l'impianto di sollevamento, nel vano corsa e nei vani tecnici per escludere la possibilità d'incendio nelle: aree di sbarco al piano protette aree di sbarco al piano predeterminato d'uscita Divieti deposito di materiale non facente parte dell'impianto elevatore in cabina, nel vano corsa e nei locali tecnici deposito di materiali combustibili o sorgenti d'innesco nelle aree di sbarco al piano predeterminato d'uscita 14 uso di fiamme libere in cabina, nel vano corsa e nei locali tecnici uso in caso d'incendio
15 Ascensore antincendio Accessi da luogo sicuro esterno all'edificio, diretta o tramite percorso protetto a tutti i piani dell'edificio aree di sbarco ai piani aperte o a prova di fumo, con S > 5 m 2 al locale macchinario da filtro a prova di fumo Strutture indipendenti da quelle degli altri ascensori resistenza al fuoco non inferiore a 60' progettazione dell'edificio in funzione antiallagamento del vano corsa Cabina in materiali non combustibili botola di autosalvataggio porte di piano con resistenza al fuoco non inferiore a 60' Impianti alimentazione elettrica secondaria di sicurezza a commutazione automatica in caso d'incendio 15 illuminazione d'emergenza dei locali tecnici (I > 5 lux, Aut > REI) sistema di comunicazione tra la cabina, il locale macchinario e le aree di sbarco
16 Ascensore di soccorso Ascensore antincendio locale macchinario installato in sommità, locale macchinario con accesso diretto dalla copertura condotti di aerazione separati o protetti REI 120' Cabina porte scorrevoli ad azionamento manuale orizzontale scala di autosalvataggio assenza di controsoffitti impianto di rinvio automatico della cabina al piano di accesso dei vigili del fuoco Caratteristiche ai piani numero tale da servire l'intera superficie orizzontale di ciascun piano dell'edificio 16 porte di piano ad azionamento manuale terminali dell'impianto di comunicazione ad ogni piano
17 Modifiche sostanziali installazione di nuovi impianti di sollevamento modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento 17 cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitano attivita' riportate nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni
18 Edifici di civile abitazione Vano di corsa deve avere le medesime caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala deve essere conforme alle disposizioni vigenti (d.m ) 18
19 Ospedali Vani corsa di tipo protetto con REI non inferiore a: 120 ' ai piani interrati 90 ' negli edifici con altezza antincendio fino a 24 m 120 ' negli edifici con altezza antincendio superiore a 24 m assenza di condotte aerotermiche Montalettighe antincendio in edifici destinati anche a ricovero ospedaliero o unità speciali Ascensore di soccorso 19 in edifici con altezza antincendio superiore a 24 m destinati anche a ricovero ospedaliero o unità speciali
20 Alberghi Vani corsa di tipo protetto con REI non inferiore a: 60 ' negli edifici con altezza antincendio fino a 24 m 90 ' negli edifici con altezza antincendio da 24 m a 54 m 120 ' negli edifici con altezza antincendio superiore a 54 m assenza di condotte aerotermiche Ascensori di soccorso negli edifici con altezza antincendio superiore a 54 m autonomia non inferiore a 60 ' 20
21 Diritto d'autore novembre 2005, ing. Gaetano Sola Questo documento, di carattere esclusivamente divulgativo, è di proprietà di Gaetano Sola (Autore). L'autore mantiene tutti i diritti per la riproduzione in qualsiasi forma, la modifica dei contenuti, l'uso di parti del testo in altri documenti, la pubblicazione editoriale e tutti gli altri diritti connessi con la tutela dell'attività intellettuale. Qualsiasi uso di questo testo, compresi quelli sopra indicati ed esclusi quelli relativi alla consultazione personale sono vietati, salvo quelli autorizzati esplicitamente in forma scritta dall'autore. Download Questo documento è prelevabile nella rete Internet sl seguente indirizzo: 21 Nota sociale Questo documento è redatto e pubblicato utilizzando free software e software open source. Il modello open source favorisce lo sviluppo di software di alta qualità ed affidabilità; inoltre, esso permette il controllo pubblico delle funzionalità per la tutela della riservatezza dei dati trattati mediante i calcolatori elettronici. Per approfondimenti si possono consultare le seguenti fonti: