Source: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1981-46
Timestamp: 2018-12-16 08:44:22+00:00
Document Index: 44537834

Matched Legal Cases: ['§ 2', 'zákona č. 18', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 3', '§ 3', '§ 4', '§ 4', '§ 5', '§ 5', '§ 4', '§ 4', '§ 6', '§ 7', '§ 2', '§ 5', '§ 8', '§ 5', '§ 6']

46/1981 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35...
46/1981 Sb.
Aktuální znění 01.06.1981
Vyhláška č. 46/1981 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty
Částka 9/1981
Platnost od 29.04.1981
Účinnost od 01.06.1981
ze dne 27. března 1981,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty
Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 2 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně:
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty, se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 1 se tečka za větou nahrazuje středníkem a připojuje se další věta: "Lze ji skladovat jen v bytech a jiných místnostech s provozem naftových topidel, ve sklepních a suterénních místnostech, v přístavcích budov, ve volně stojících jednopodlažních skladech 5) a na otevřených prostorech a jen za podmínek v této vyhlášce stanovených.".
2. § 2 odst. 5 zní:
"(5) Přenosné nádoby nesmějí mít objem větší než 50 l; pokud jsou z plastů bez antistatické úpravy a mají objem větší než 40 l, nesmějí se používat ke skladování topné nafty při teplotách vyšších než 30 “C. Musí být těsně uzaviratelné a při postavení stabilní. Není dovoleno používat přenosných nádob snadno rozbitných (skleněných, kameninových apod.).".
3. V § 2 odst. 7 se slova "1 000 l" nahrazují slovy "3 000 l".
4. V § 2 odst. 9 se za slova "z přenosné nádoby" vkládají slova "o objemu nejvýše 20 l".
5. V § 2 odst. 10 se připojuje tato věta: "V místnosti, kde došlo k úniku topné nafty, musí být topidla a další zdroje možného vznícení vyřazeny z provozu až do úplného odstranění topné nafty a vyvětrání.".
6. § 2 odst. 12 zní:
"(12) Je zakázáno kouřit a používat otevřeného plamene ve sklepě, přístavku a ve volně stojícím jednopodlažním skladu, kde je skladována topná nafta, a ve vzdálenosti kratší než 3 m od nádob s topnou naftou, je-li skladována na otevřených prostorech; tento zákaz musí být zřetelně vyznačen na dveřích sklepa, přístavku nebo volně stojícího skladu nebo ve vzdálenosti nejvýše 3 m od nádob s topnou naftou, skladovanou na otevřených prostorech.".
7. V § 3 odst. 1 se vypouštějí slova "pro jedno topidlo".
8. V § 3 se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
9. V § 4 odst. 1 druhá věta zní: "Celkové množství topné nafty v přenosných nádobách, sudech a v nádržích nesmí přesáhnout 3 000 l pro jednu budovu.".
10. V § 4 odst. 2 se vypouští věta za středníkem a středník se nahrazuje tečkou.
11. Za § 5 se vkládá § 5a, který zní:
Skladování topné nafty ve volně stojícím jednopodlažním skladu
Ve volně stojícím jednopodlažním skladu je dovoleno skladovat topnou naftu za podmínek stanovených v § 4 odst. 1 až 4; přitom musí být splněny tyto další podmínky
a) obvodové stěny a strop musí mít požární odolnost nejméně 30 minut, 6)
b) vzdálenost skladu od okolních staveb nesmí být kratší než 3 m,
c) dveře musí splňovat podmínky stanovené v § 4 odst. 3 písm. b) a nesmí být umístěny ve vzdálenosti kratší než 10 m od východů z okolních staveb.".
12. § 6 písm. a) zní:
"a) nádoby nesmějí být umístěny ve vzdálenosti kratší než 8 m od okolních staveb a kratší než 10 m od východů z těchto staveb,".
13. V § 7 se slova "§ 2 odst. 7" nahrazují slovy "§ 5a písm. b), c)".
K § 8 se připojuje tato věta: "Podmínky skladování topné nafty podle § 5a a § 6 písm. a) této vyhlášky musí být splněny nejpozději do 30. června 1982.".
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1981.
5) ČSN 65 0201 "Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady".
6) ČSN 73 0802 "Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení".