Source: https://issuu.com/ondatel.com/docs/orden_itc-1077-2006
Timestamp: 2017-04-29 16:17:41
Document Index: 52644032

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo\n2']

ORDEN ITC/1077/2006, de 6 de abril. by undefined - issuu
14310Jueves 13 abril 2006Tres. Las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 24
quedan redactadas del siguiente modo:
«a) que la embarcación efectúe la descarga a
una distancia superior a 3 millas marinas de la tierra
más próxima si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un
sistema que cumpla las condiciones establecidas en
el apartado 5, o a distancia mayor que 12 millas marinas si no han sido previamente desmenuzadas ni
desinfectadas. Las aguas sucias que hayan estado
almacenadas en los tanques de retención no se descargarán instantáneamente, sino a un régimen
moderado, hallándose la embarcación en ruta navegando a velocidad no menor que 4 nudos;
b) que la embarcación efectúe la descarga en
aguas distintas de las señaladas en el apartado 1 de
este artículo, utilizando una instalación a bordo para
el tratamiento de las aguas sucias que cumpla las
prescripciones del apartado 6, y que, además el
efluente no produzca sólidos flotantes visibles ni ocasione decoloración, en las aguas circundantes;»
Cuatro. La columna «zona» de la tabla resumen del
apartado 4 del artículo 24 queda modificada del siguiente
En la fila segunda: donde dice «Hasta 4 millas»; debe
decir: «Hasta 3 millas».
En la fila tercera: donde dice: «Desde 4 millas hasta 12
millas»; debe decir: «Desde 3 millas hasta 12 millas».
ÁLVAREZ ARZAMINISTERIO DE INDUSTRIA,
6641ORDEN ITC/1077/2006, de 6 de abril, por la que
se establece el procedimiento a seguir en las
recepción de la televisión digital terrestre y se
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los
edificios.En mayo de 2003, se publicó en el Boletín Oficial del
Estado la nueva normativa que vino a desarrollar el Real
Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
a los servicios de telecomunicación, compuesta por el
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones y por la Orden CTE/1296/2003,
de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicacio-BOE núm. 88nes, aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de
En la exposición de motivos del Real Decreto-ley
1/1998, de 27 de febrero, se declara que la finalidad del
mismo es establecer el marco jurídico que garantice a los
copropietarios de los edificios en régimen de propiedad
horizontal y, en su caso, a los arrendatarios, el acceso a
los servicios de telecomunicación. En concreto, el artículo 1.2.a) establece que la infraestructura común de telecomunicación (ICT) deberá cumplir, entre otras, la siguiente
«La captación y la adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre tanto analógica
como digital, y su distribución hasta puntos de conexión
situados en las distintas viviendas o locales del edificio, y
la distribución de las señales de televisión y radiodifusión
sonora por satélite hasta los citados puntos de conexión.
Las señales de radiodifusión sonora y de televisión terrestre susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas,
serán las difundidas, dentro del ámbito territorial correspondiente, por las entidades habilitadas.»
La aplicación práctica de esta normativa ha mostrado
que, entre el momento en que se proyecta una ICT, y el
momento en el que finaliza su ejecución y se entrega a
los usuarios finales, transcurre un lapso de tiempo que,
en ocasiones, puede ser muy largo. Este hecho puede
incidir de manera notable en la configuración de las instalaciones que, formando parte de la ICT de la edificación, se diseñan para atender las necesidades de los
usuarios en cuanto a servicios de televisión, toda vez
que durante el citado lapso de tiempo puede producirse
la entrada en servicio de nuevos canales de televisión
que, disponiendo del preceptivo título habilitante, no se
encontraban operativos en el momento del diseño de
la ICT considerada.
Por otra parte, las actuaciones para el impulso de la
televisión digital terrestre (TDT) en España, recogidas en
Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el
Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización
de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, y
en el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital
terrestre, traen consigo la necesidad de proceder a la
actualización, entre otras, de las instalaciones receptoras
de televisión de tipo colectivo con que cuentan las edificaciones construidas. En el caso de las edificaciones construidas con posterioridad a la publicación de la citada
reglamentación sobre ICT, y en los casos en que sea necesaria la actualización de la ICT para incorporar la TDT, ésta
deberá regirse por lo dispuesto en dicha reglamentación,
que incluye los requisitos y procedimientos necesarios
para efectuarla. Sin embargo, en el caso de edificaciones
construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la
Reglamentación sobre ICT, no existen ni requisitos ni procedimientos establecidos para proceder a la adecuación
de las instalaciones para posibilitar la recepción de las
señales de TDT. Dada la repercusión social que tendrá la
puesta en marcha de este servicio y en virtud de las facultades que otorga el mencionado Real Decreto 944/2005,
de 29 de julio, al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, resulta conveniente efectuar un control sobre las
actuaciones que se realicen en este tipo de instalaciones,
en orden a garantizar su correcta realización y efectuar un
seguimiento del proceso de adaptación de las instalaciones de recepción a la nueva tecnología.
Asimismo, la experiencia en la aplicación de la nueva
Reglamentación sobre infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de las edificaciones, ha mostrado
la existencia de algunas imprecisiones y la conveniencia
de ampliar algunos aspectos de la misma que, aun no
siendo esenciales, resulta conveniente subsanar.BOE núm. 88Jueves 13 abril 2006Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 401/2003, y con el fin de asegurar la incorporación a las ICT de todas las emisiones que, disponiendo del preceptivo título habilitante, prevean incluir en su zona
de cobertura la localización del inmueble considerado, así como
para realizar el seguimiento del proceso de actualización de los antiguos sistemas de recepción colectiva de televisión, y para subsanar
las imprecisiones y ampliar algunos aspectos en la mencionada
reglamentación, mediante esta Orden se establece el procedimiento
a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en
el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital
terrestre y se modifica parcialmente la normativa aplicable a las
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los
edificios.En su virtud, dispongo:
Constituye el objeto de esta Orden el establecimiento
del procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas
de recepción de televisión en el proceso de su adecuación
para la recepción de la televisión digital terrestre, la modificación de determinados aspectos administrativos y técnicos de las normas aplicables a las infraestructuras
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios y la aprobación de los modelos aplicables a las certificaciones de fin de obra de infraestructuras comunes de
telecomunicación en los casos de edificaciones construidas por fases.
Con el fin de supervisar adecuadamente el proceso de
implantación de la televisión digital terrestre, en aquellas
edificaciones que, disponiendo de un sistema de recepción colectiva anterior a la promulgación de la Reglamentación de ICT como medio para la recepción de señales de
televisión analógica, o en aquellas que disponiendo de
una ICT su actualización no suponga una modificación
sustancial de la misma, se opte por realizar una modificación del mismo para que sea posible la recepción de señales de televisión digital terrestre, el propietario, o la comunidad de propietarios, vendrá obligado a optar, en función
de su conveniencia y teniendo en cuenta la antigüedad y
estado de conservación de la instalación existente y la
complejidad de las actuaciones a realizar, por alguna de
las tres alternativas siguientes:
a) Acordar las actuaciones necesarias con la empresa
instaladora de telecomunicación seleccionada para realizar la actualización de la instalación. Este acuerdo deberá
formalizarse por escrito y firmarse por los representantes
de ambos actores e incluirá, al menos, una descripción
detallada de las actuaciones a realizar y un listado de los
nuevos elementos que se vayan a incorporar a la misma,
y de los antiguos que sea necesario sustituir.
b) Cuando, por no cumplir los requisitos de calidad
utilizados como referencia, sea necesario sustituir, actualizar o renovar una parte importante de la instalación existente (sistema de cabecera y red de distribución) se
deberá encargar a una empresa instaladora de telecomunicaciones autorizada la realización de un Análisis Documentado de la instalación existente, según el modelo
establecido en el anexo I de esta Orden, donde se recoja
una relación de las necesidades de la instalación, o bien
se deberá encargar a un Ingeniero de Telecomunicación o
Ingeniero Técnico de Telecomunicación la realización de
un Estudio Técnico, visado por el Colegio Profesional
correspondiente, según el modelo establecido en el
anexo II de esta Orden donde, además, se analicen y
determinen, de acuerdo con el propietario, o la comunidad de propietarios, las distintas alternativas en relación
con las modificaciones a realizar para permitir la recep-14311ción de todas las señales de radiodifusión sonora y televisión digitales terrestres habilitadas.
En todo caso, esta alternativa tendrá el carácter de
obligatoria cuando el edificio no disponga, al menos, de
un sistema de antena colectiva.
c) Encargar la realización de un Proyecto Técnico de
Telecomunicaciones, firmado por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación,
visado por el Colegio Profesional correspondiente, para el
diseño y la instalación de la infraestructura de radiodifusión y televisión, en el que se determinen las modificaciones a realizar en el sistema de antena colectiva o instalaciones de radiodifusión y televisión existentes, para
permitir la recepción de las señales de radiodifusión
sonora y televisión digitales terrestres. En la realización y
ejecución del Proyecto Técnico se tomarán como referencia las disposiciones contenidas en el Real Decreto
401/2003, de 4 de abril, y la Orden CTE/1296/2003, de 14
de mayo, aplicables al caso. Este proyecto tendrá carácter
obligatorio cuando se trate de adecuar instalaciones en
El Proyecto Técnico Telecomunicaciones anterior
deberá ser un Proyecto de ICT y tendrá carácter obligatorio cuando el propietario, o la comunidad de propietarios,
decida incluir en la nueva instalación el acceso a algún
otro servicio básico de telecomunicaciones (telefonía o
servicios de telecomunicaciones de banda ancha), además del acceso a la radiodifusión sonora y televisión. En
este caso el proyecto y su ejecución deberán ajustarse,
tanto en su realización como en su tramitación, a lo dispuesto en el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, y la
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo.
I. Las señales de radiodifusión sonora y de televisión
digitales terrestres que, difundidas por las entidades que
disponen del preceptivo título habilitante en el lugar
donde se encuentre situado el inmueble, se incorporen a
la instalación objeto de actualización, al menos deberán
ser distribuidas sin manipulación ni conversión de frecuencia, salvo en los casos en los que técnicamente se
II. Se indicarán las precauciones a tomar durante la
ejecución de los trabajos, para asegurar la normal utilización de las instalaciones existentes, hasta que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento la instalación
III. El propietario, o la comunidad de propietarios,
encargará los trabajos de actualización de la instalación a
una empresa instaladora de telecomunicación inscrita en
el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, al menos, en el tipo A
de los contemplados en la Orden CTE/1296/2003, de 14 de
IV. La modificación de la instalación se efectuará
tomando como referencia lo dispuesto en el anexo I del
Reglamento aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de
abril, cumpliendo los parámetros de calidad establecidos
en sus artículos 4 y 5.
Asimismo, en todos los casos excepto en el contemplado en el segundo párrafo del apartado c) cubierto por
la legislación sobre ICT, y una vez finalizados los trabajos,
la empresa instaladora de telecomunicaciones encargada
de la actualización:
1.º) Hará entrega al propietario, o la comunidad de
propietarios, de un ejemplar del Boletín de Instalación,
que se ajuste al modelo normalizado incluido como
anexo III a esta Orden, acompañado de un ejemplar del
Protocolo de Pruebas, que se ajuste al modelo normalizado incluido como anexo IV a esta Orden, cumplimen-14312Jueves 13 abril 2006tado en los apartados que se correspondan con los trabajos realizados, como garantía de que la modificación
realizada se ajusta a lo acordado.
2.º) En el plazo máximo de veinte días a partir de la
finalización de los trabajos, presentará ante la Jefatura
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones correspondiente, una copia del Acuerdo, Análisis Documentado,
Estudio Técnico o Proyecto Técnico de Telecomunicaciones
en que se basa la modificación de la instalación, así como
del Boletín de la Instalación acompañado del Protocolo de
Pruebas, cumplimentado en los apartados que se correspondan con los trabajos realizados, emitido con posterioridad a la ejecución de la misma.
Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la
adaptación de los sistemas de antenas colectivas diseñadas y ejecutadas de acuerdo con lo dispuesto en la derogada Ley 49/1966, de 23 de julio, sobre Antenas Colectivas, es de aplicación sin perjuicio de lo dispuesto en la
regulación específica en vigor en aquellas Comunidades
Autónomas que tengan transferidas las competencias en
materia de instalaciones de antenas colectivas y de televisión en circuito cerrado.
Artículo 3. Certificaciones de edificaciones construidas
Para los casos de edificaciones construidas en varias
fases, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.6 de la
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, las certificaciones
de fin de obra inicial, intermedia y última o final, se ajustarán a los modelos establecidos en el anexo V de la presente Orden y, en su tramitación, serán acompañadas por
los Boletines de Instalación y Protocolos de Prueba
correspondientes a cada fase.
Disposición adicional primera. Modificación de los
anexos I, II y IV del Reglamento regulador de las
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones,
aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
Los anexos I, II y IV del Reglamento regulador de las
acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones, se modifican
Uno. Canales de televisión a considerar en los proyectos de ICT.–Se inserta un nuevo punto, el 4.1.7 en el
anexo I del Reglamento, pasando el actual punto 4.1.7 a
ser el punto 4.1.8:
«4.1.7 Con independencia de lo dispuesto en el
punto anterior, los proyectos que definan las ICT,
incluirán todos los elementos necesarios para la
captación, adaptación y distribución de los canales
de televisión terrestre que, aún no estando operativos en la fecha en que se realizan los proyectos,
dispongan del título habilitante y en cuya zona de
cobertura prevista se incluya la localización de la
edificación objeto del proyecto.
Mediante circular informativa, el Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, hará públicos los criterios a seguir por las
Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones en el proceso de recepción de proyectos
técnicos, certificaciones de fin de obra, boletines de
instalación y protocolos de prueba correspondientes a las ICT que se encuentran en la situación señalada en el párrafo anterior.»BOE núm. 88Dos. Redes de distribución inferiores o iguales a 30
pares.–Se modifica el sexto párrafo del punto 3.3 del
anexo II que quedará redactado de la siguiente forma:
«En el caso de edificios con una red de distribución inferior o igual a 30 pares, ésta podrá realizarse
con cable de uno o dos pares desde el punto de distribución instalado en el registro principal.»
Tres. Coexistencia de una RDSI con otros servicios.–Se modifica el punto 8.4 del anexo II que quedará
«8.4 Coexistencia de una RDSI con otros servicios.–Las características de las señales digitales
RDSI pueden verse afectadas por interferencias procedentes de fuentes electromagnéticas externas
(tales como motores) o descargas atmosféricas.
Con el fin de evitar estos problemas, siempre
que coexistan cables eléctricos de 220 V y cables
RDSI, se tomarán las siguientes precauciones:
Se respetará una distancia mínima de 30 centímetros en el caso de un trazado paralelo a lo largo
recorrido es menor, la separación mínima, en todo
caso, será de 10 centímetros.
Si hubiera necesidad de que se cruzaran dos
tipos de cables, eléctricos y RDSI, lo harán en un
ángulo de 90 grados, con el fin de minimizar así el
acoplamiento entre el campo electromagnético del
cable eléctrico y los impulsos del cable RDSI.
A fin de evitar las interacciones con cableados y
aparatos eléctricos, se tendrán en cuenta los criterios y recomendaciones descritos en la norma UNE
EN 50174-2.
Para la red de dispersión y la red interior de
usuario no será necesario considerar separación
siempre que la longitud total sea inferior a 35 m. En
el caso de que la longitud total sea superior no será
necesario tener en cuenta la separación para los
últimos 15 m.
En el caso de lámparas de neón se recomienda
que estén a una distancia superior a 30 centímetros
de los cables RDSI.
En el caso de motores eléctricos, o cualquier
equipo susceptible de emitir fuertes parásitos, se
recomienda que estén a una distancia superior a 3
metros de los cables RDSI. En el caso de que no
fuera posible evitar los parásitos, se recomienda
utilizar cables apantallados.»
Cuatro. Canalización de enlace para la entrada inferior.–Se modifican el primer párrafo y la fórmula que
determina la sección útil de cada espacio (Si) del
punto 5.4.1 del anexo IV que quedarán redactados de la
«Para la entrada inferior: esta canalización estará
formada bien por tubos, en número y utilización
igual a los de la canalización externa, bien por canales, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos, podrán instalarse empotrados o superficiales, o en canalizaciones
subterráneas.»
Cinco. Instalaciones eléctricas de los recintos.–Se
modifica el punto 5.5.5 del anexo IV que quedará redactado de la siguiente forma:
«Se habilitará una canalización eléctrica directa
desde el cuadro de servicios generales del inmueble
hasta cada recinto, constituida por cables de cobre
con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm2 de
sección mínimas, irá en el interior de un tubo de 32BOE núm. 88Jueves 13 abril 2006mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de forma empotrada o superficial.
La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las
protecciones mínimas, y una previsión para su
ampliación en un 50 por 100, que se indican a continuación:
a) Interruptor general automático de corte
omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca,
intensidad nominal 25 A, poder de corte suficiente
para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como
b) Interruptor diferencial de corte omnipolar:
tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 5060 Hz, intensidad nominal mínima 25 A, intensidad
de defecto 300 mA de tipo selectivo.
c) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto:
tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad
nominal 10 A, poder de corte mínimo 4500 A.
d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de
corriente del recinto: tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte
mínimo 4500 A.
e) En el recinto superior, además, se dispondrá
de un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de
la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4500 A.
Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los
recintos, se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas.
Los citados cuadros de protección se situarán lo
más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán
tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o
superficial. Podrán ser de material plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un
grado de protección mínimo IP 4X + IK 05. Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del
En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases
de enchufe con toma de tierra y de capacidad
mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con
aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2,5 + T mm2 de sección. En el recinto superior se dispondrá, además,
de las bases de enchufe necesarias para alimentar
las cabeceras de RTV.
En el lugar de centralización de contadores,
deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías
operadoras de servicios de telecomunicación. A tal
fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de
32 mm de diámetro desde el lugar de centralización14313de contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para que la
compañía operadora de telecomunicaciones instale
el correspondiente cuadro de protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes elementos:
a) Hueco para el posible interruptor de control
de potencia (I.C.P.).
b) Interruptor general automático de corte
intensidad nominal 25 A, poder de corte mínimo
4500 A.
c) Interruptor diferencial de corte omnipolar:
de defecto 30 mA.
d) Tantos elementos de seccionamiento como
En general, en lo relativo a la instalación eléctrica, se cumplirá con lo dispuesto en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto.»
Seis. Arquetas de entrada y registros de acceso.–Se
modifica el punto 6.1 del anexo IV que quedará redactado
«Deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. Se presumirán conformes las tapas que cumplan lo especificado en la norma UNE-EN 124 para la Clase B 125,
con una carga de rotura superior a 125 kN. Deberán
tener un grado de protección IP 55. Las arquetas de
entrada, además, dispondrán de cierre de seguridad
y de dos puntos para tendido de cables en paredes
opuestas a las entradas de conductos situados a 150
mm del fondo, que soporten una tracción de 5 kN.
Se presumirán conformes con las características
anteriores las arquetas que cumplan con la norma
UNE 133100-2.
un hueco de las dimensiones indicadas en el apartado 5.1, con las paredes del fondo y laterales perfectamente enlucidas. Deberán quedar perfectamente cerrados con una tapa o puerta, con cierre de
seguridad, y llevarán un cerco que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.
b) Empotrando en el muro una caja con la
correspondiente puerta o tapa.
En ambos casos los registros tendrán un grado
de protección mínimo IP 55, según la EN 60529, y un
grado IK 10, según UNE 50102. Se considerarán conformes los registros de acceso de características
equivalentes a los clasificados anteriormente, que
cumplan con la norma UNE EN 50298.»
Siete. Características de los tubos.–Se sustituye el
cuadro incluido en el punto 6.2.1 del anexo IV por el
Tipo de tubos«Características
Montaje superﬁcialResistencia a la compresión . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1.250 N
Resistencia al impacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 2 JMontaje empotrado≥ 320 N
Temperatura de instalación y servicio . . . . . . . –5 ≤ T ≤ 60 ºC
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos . . Protección interior y exte- Protección interior y
rior media.
exterior media.Montaje enterrado≥ 450 N
y exterior media.14314Jueves 13 abril 2006BOE núm. 88Tipo de tubos
Montaje superﬁcialMontaje empotradoPropiedades eléctricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Continuidad eléctrica/Ais–
Resistencia a la propagación de la llama . . . . . No propagador.
Ocho. Características de canales y bandejas.–Se sustituye el cuadro incluido en el punto 6.2.2 del anexo IV por
«CaracterísticasCanales/BandejasResistencia al impacto . . . Media/ 2 J
y servicio . . . . . . . . . . . . . –5 ≤ T ≤ 60 ºC
Propiedades eléctricas . . . Continuidad eléctrica/
Resistencia a la corrosión . Protección interior y
exterior media.
Resistencia a la propagación de la llama . . . . . . . No propagador.»
Nueve. Grado de protección del registro principal.–Se
sustituye el cuadro incluido en el punto 6.5 del anexo IV
«InteriorUNE EN 60529 . . . IP 1. ª cifra . . .
IP 2.ª cifra . . .
UNE EN 50102 . . . IK . . . . . . . . . .3
7Exterior5
10»Diez. Registros secundarios.–Se modifica en el
punto 6.6 del anexo IV que quedará redactado de la
a) Practicando en el muro o pared de la zona
comunitaria de cada planta (descansillos) un hueco
de 150 mm de profundidad a una distancia mínima
de 300 mm del techo en su parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar perfectamente enlucidas y, en la del fondo, se adaptará una
placa de material aislante (madera o plástico) para
sujetar con tornillos los elementos de conexión
correspondientes. Deberán quedar perfectamente
cerrados asegurando un grado de protección IP-3X,
según EN 60529, y un grado IK 7, según UNE EN
50102, con tapa o puerta de plástico o con chapa de
metal que garantice la solidez e indeformabilidad
b) Empotrando en el muro o montando en
superficie, una caja con la correspondiente puerta o
tapa que tendrá un grado de protección IP 3X, según
EN 60529, y un grado IK 7, según UNE EN 50102.
Para el caso de viviendas unifamiliares en las que el
registro esté colocado en el exterior, el grado de
protección será IP 55 IK 10.
Se considerarán conformes los registros secundarios de características equivalentes a los clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN
50298 o con la UNE 20451.»Montaje enterrado–
–»Disposición adicional segunda. Modificación de la
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se
desarrolla el Reglamento regulador de las
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
Se modifican los artículos 3.6 y 5.3.a), los puntos 1.2.A,
3.2.B y 3.1.C del anexo I, el punto 3.6 del anexo V y se sustituye el modelo de boletín de instalación de telecomunicaciones incluido en el anexo IV, por el incluido como
anexo III en esta Orden, en los términos que a continuación se especifican:
Uno. Licencias y permisos de primera ocupación.–Se
modifica el artículo 3.6 que quedará redactado de la
«En los supuestos de edificios o conjunto de edificaciones de nueva construcción, será requisito
imprescindible para la concesión de las licencias y
permisos de primera ocupación la presentación ante
la Administración competente, junto con el Certificado de Fin de Obra relativo a la edificación, del
citado Boletín de Instalación de Telecomunicaciones
y, en su caso, del Certificado de Fin de Obra, sellados por la Jefatura de Inspección de Telecomunicaciones correspondiente, así como el anexo al Proyecto Técnico original cuando exista.
Asimismo, en el caso de urbanizaciones o conjuntos de edificaciones que, como consecuencia de
su entrega en varias fases, sea necesaria la obtención de licencias parciales de primera ocupación,
podrán presentarse boletines y certificaciones parciales relativos a la parte de la Infraestructura
Común de Telecomunicaciones correspondiente a
dichas fases. En estos casos se hará constar en los
boletines y certificaciones parciales, que la validez
de éstos está condicionada a la presentación del
correspondiente Boletín de Instalación o certificación final, una vez acabadas las obras contempladas
en el Proyecto Técnico.»
Dos. Replanteo de las ICT.–Se añade un nuevo punto
al artículo 3 con la siguiente redacción:
«9. En el momento del inicio de las obras, el
promotor encargará al Director de Obra de la ICT, si
existe, o en caso contrario a un Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero Técnico de Telecomunicación, la redacción de un acta de replanteo del proyecto técnico de ICT, que será firmada entre aquél y
el titular de la propiedad o su representación legal,
donde figure una declaración expresa de validez del
proyecto original o, si las circunstancias hubieren
variado y fuere necesario la actualización de éste, la
forma en que se va a acometer dicha actualización,
bien como modificación del proyecto, si se trata de
un cambio sustancial de los recogidos en el punto 2
del presente artículo, o bien como anexo al proyecto
original si los cambios fueren de menor entidad.
Una copia del acta de replanteo deberá ser presentada por el promotor ante la Jefatura Provincial
de Inspección de Telecomunicaciones correspon-BOE núm. 88Jueves 13 abril 2006diente, en un plazo no superior a treinta días naturales a partir de la fecha de su firma. Asimismo, se
entregará una copia de dicha acta a la empresa instaladora de telecomunicación encargada de la ejecución de la ICT.»
Tres. Requisitos y obligaciones a cumplir por el
Director de Obra en una Infraestructura Común de Telecomunicaciones.–Se modifica el artículo 5.3.a) que quedará
«a) Resolver las contingencias que se produzcan durante la instalación y consignar en el Libro de
Órdenes y Asistencias de la Edificación, en el Libro
de Órdenes y Asistencias de la ICT, cuando éste
exista, y comunicar fehacientemente al Director de
Obra de la Edificación y a la Empresa Instaladora de
Telecomunicación responsable de la ejecución del
proyecto, las instrucciones precisas para la correcta
interpretación del Proyecto.»
Cuatro. Cálculo de parámetros básicos de la instalación.–Se modifica el punto 1.2.A) del anexo I, insertando
en el apartado h) un nuevo punto, el 6, con la siguiente
«6) En el caso de utilización de amplificadores
en la red de distribución, y con el fin de facilitar al
titular de la propiedad, la información necesaria respecto a posibles ampliaciones de la infraestructura,
se incluirán detalle relativo al número de canales de
televisión no considerados en el proyecto original,
que se podrían incorporar a la instalación con posterioridad, manteniendo las características de la instalación dentro de los límites establecidos del anexo I
del Reglamento, aprobado por el Real Decreto
401/2003, de 4 de abril.»
Cinco. Condiciones particulares: Infraestructura.–Se
modifica el punto 3.1.C) del anexo I que quedará redactado de la siguiente forma:
b) Características de la canalización externa, de
enlace, principal, secundaria e interior de usuario.
c) Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y ubicación de
los diferentes equipos.
d) Características de los registros de acceso, de
enlace, secundarios, de paso, de terminación de red
y de toma.»14315Seis. Prevención de Riesgos Laborales.–Se modifica
el punto 3.2.B) del anexo I que quedará redactado de la
«B) Normativa vigente sobre Prevención de
Riesgos Laborales, acompañada de una descripción detallada de todas y cada una de las actividades que es necesario realizar de acuerdo con el
estudio de seguridad o estudio básico de seguridad
y planes de seguridad en obras de construcción
aplicado al caso concreto, tanto en el momento de
ejecutar la instalación, como durante las intervenciones posteriores para el mantenimiento de la
misma, evaluando los riesgos que pueden derivarse de cada una de ellas, y describiendo en cada
caso los elementos y medidas de prevención de
riesgos laborales que han de quedar fijos en la edificación una vez finalizada su construcción, en
orden a facilitar la realización de las intervenciones
de mantenimiento de la instalación en las adecuadas condiciones de seguridad.»
Siete. Boletín de Instalación de Telecomunicaciones.–Se sustituye el modelo de Boletín de Instalación de
Telecomunicaciones incluido en el anexo IV, por el
incluido en anexo III de la presente Orden.
Ocho. Respuesta en Frecuencia.–Se modifica el
punto 3.6 del anexo V que quedará redactado de la
«La variación de la diferencia entre portadoras
dentro de cualquier canal, desde la entrada de los
amplificadores hasta cualquier toma, no superará ±
3 dB cualesquiera que sean las condiciones de
carga de la instalación.»
Disposición final primera.Habilitación.Mediante resolución, el Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información podrá
establecer los formatos de los documentos y los procedimientos a seguir a que se hace referencia en el artículo
2 de la presente Orden, para presentarlos telemáticamente ante la Administración.
Disposición final segunda.Entrada en vigor.La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
MONTILLA AGUILERA14316Jueves 13 abril 2006BOE nĂşm. 88BOE núm. 88Jueves 13 abril 2006Modelo de análisis documentado de instalación de
antena colectiva o actualización de un sistema de recepción colectiva de señales de radiodifusión sonora y televisión digital terrestres en edificios sin infraestructura
común de telecomunicaciones
1.ObjetoEl objeto del análisis documentado de la instalación
es determinar las señales de radiodifusión sonora y televisión digital terrestres que se reciben en la ubicación del
edificio, aquellas, de entre éstas, que la Comunidad desea
se distribuyan, y realizar la evaluación de los equipos y
redes que constituyen el sistema de antena colectiva existente instalado con anterioridad a la reglamentación de
las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT),
para adaptarlo a la recepción de señales de radiodifusión
sonora y televisión digital terrestres.
Como resultado del mismo se indicarán las modificaciones mínimas que es necesario realizar en dicho sistema para que los usuarios puedan recibir correctamente
dichas señales salvaguardando la correcta recepción de
las señales analógicas y garantizando la continuidad de
recepción por los usuarios de las mismas, especialmente
en el caso de que sean emisiones analógicas, locales o
comarcales que no transmiten en digital, durante el
2.Señales a distribuirSe identificarán todas las señales de radiodifusión
sonora y televisión terrestres (analógicas y digitales) que
se reciben en el emplazamiento de la antena, y se medirán los niveles de cada una de ellas para determinar cuales pueden ser distribuidas, así como aquellas que dispongan de concesión en la zona, aunque todavía no
emitan, acompañando estas últimas de un calendario
orientativo de puesta en servicio.
Se establecerá, de acuerdo con la propiedad del
inmueble, la relación de señales a distribuir dejando clara
la decisión acordada sobre las señales digitales terrestres
que no puedan ser distribuidas por falta de señal.
En función del acuerdo con la Comunidad de Propietarios y mediante las comprobaciones y medidas que sean
necesarias se definirán los equipos y materiales que constituyen la red existente, los niveles de señal existentes en
antena y en función de las características técnicas, condiciones de instalación y estado de conservación, se establecerá:
Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y
peor caso.
La relación de los elementos que no son válidos para
la recepción de las señales de radiodifusión sonora y televisión digital terrestres.
La relación de los elementos que son válidos para la
recepción de las señales de radiodifusión sonora y televisión digital terrestres.143174.Modificación propuestaSe incluirán en este apartado todas las informaciones, acordes con las características técnicas de los elementos de la instalación, necesarios para la modificación propuesta, que deberá garantizar el cumplimiento
de los parámetros de calidad establecidos en el anexo I
del Reglamento aprobado por el Real Decreto 401/2003,
de 4 de abril. Se indicarán, al menos, los parámetros
Niveles de señal medida a la entrada de la vivienda en
los casos mejor y peor, o en el primer y último punto de
derivación de cada línea troncal.
Respuesta amplitud-frecuencia medida (Variación
máxima de la atenuación a diversas frecuencias, en el
mejor y peor caso).
Se analizarán especialmente los problemas de interferencias, que se puedan presentar, cuando existan canales
digitales y analógicos adyacentes, proponiéndose las
soluciones técnicas que sean adecuadas.
Se incluirá un cuadro resumen con los elementos que
componen la instalación a modificar, indicando los que
existen, los que deben incorporarse y los que deben desmontarse.
5.Esquemas y fotografíasSe incluirán en este apartado, al menos, los siguientes
Croquis o fotografía de la cubierta, con la ubicación de
los sistemas de captación.
Croquis o fotografía con la ubicación del equipamiento
Croquis detallados de las instalaciones por planta o
planta tipo (cuando sea posible).
Esquema de principio de la instalación de radiodifusión sonora y televisión, mostrando todos los elementos
activos y pasivos, sus conexiones y acotaciones en
6.Precauciones para garantizar la continuidad
del servicioSe describirán las precauciones a tomar para garantizar la continuidad de la recepción por los usuarios de las
señales de radiodifusión sonora y televisión a través de
la instalación existente, en tanto no se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento la instalación
En su caso, se describirán los riesgos que se identifican en la realización de los trabajos por la empresa instaladora, en función de las peculiaridades de los mismos,
de las características del edificio y de la forma de su ejecución.14318Jueves 13 abril 2006BOE nĂşm. 88BOE núm. 88Jueves 13 abril 2006Modelo de estudio técnico de instalación de antena colectiva o actualización de un sistema de recepción colectiva
de señales de radiodifusión sonora y televisión digital
terrestres en edificios sin infraestructura común de telecomunicaciones
1.ObjetoEl objeto del estudio técnico es determinar las señales
de radiodifusión sonora y televisión digital terrestres que
se reciben en la ubicación del edificio, aquellas, de entre
éstas, que la Comunidad desea se distribuyan, y realizar
la evaluación de los equipos y redes que constituyen el
sistema de antena colectiva existente instalado con anterioridad a la reglamentación de las Infraestructuras
Comunes de Telecomunicación (ICT), para adaptarlo a la
recepción de señales de radiodifusión sonora y televisión
digital terrestres.
3.Análisis de la instalación existenteEn función del acuerdo con la Comunidad de Propietarios y mediante las comprobaciones y medidas que sean
a) Niveles de señal de salida del amplificador de
cabecera para cada uno de los canales que trata.
b) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y
c) La relación de los elementos que no son válidos
para la recepción de las señales de radiodifusión sonora y
televisión digital terrestres.
d) La relación de los elementos que son válidos para
4.Diseño de la modificación o instalación propuestaSe incluirán en este apartado todas las informaciones, cálculos o sus resultados, según el punto 1.2.ª) del
anexo I de la Orden 1296/2003, de 14 de mayo, que sean
aplicables, acordes con las características técnicas de los14319elementos de la instalación, necesarios para la modificación propuesta, que deberá garantizar el cumplimiento
del Reglamento, aprobado por el Real Decreto 401/2003,
c) Niveles de señal medida a la entrada de la vivienda
en los casos mejor y peor, o en el primer y último punto
de derivación de cada línea troncal.
d) Respuesta amplitud-frecuencia medida (Variación
5.Planos, esquemas y fotografíasSe incluirán en este apartado, al menos, los siguientes
i) Plano de detalle o croquis detallado o fotografía de
la cubierta, con la ubicación de los sistemas de captación.
ii) Plano de detalle o croquis detallado o fotografía
mostrando los distintos componentes del equipamiento
iii) Plano o croquis detallados de las instalaciones
por planta o planta tipo (cuando sea posible).
v) Esquema de principio de la instalación de radiodifusión sonora y televisión, mostrando todos los elementos activos y pasivos, sus conexiones y acotaciones en
i) Los que sean de aplicación de los referidos a radiodifusión sonora y televisión que sean necesarios según
punto 2.1 anexo I de la Orden 1296/2003.
6.Pliego de condicionesa) Características de los materiales: Se incluirán las
características técnicas de los materiales que se deben
incluir en la instalación.
b) Precauciones para garantizar la continuidad del
servicio: Se describirán las precauciones a tomar para
garantizar la continuidad de la recepción por los usuarios
de las señales de radiodifusión sonora y televisión a través de la instalación existente, en tanto no se encuentre
en perfectas condiciones de funcionamiento la instalación
c) Seguridad y salud: En su caso, se describirán los
riesgos que se identifican en la realización de los trabajos
por la empresa instaladora, en función de las peculiaridades de los mismos, de las características del edificio y de
la forma de su ejecución.14320Jueves 13 abril 2006BOE nĂşm. 88BOE nĂşm. 88Jueves 13 abril 20061432114322Jueves 13 abril 2006BOE nĂşm. 88BOE nĂşm. 88Jueves 13 abril 20061432314324Jueves 13 abril 2006BOE nĂşm. 88BOE nĂşm. 88Jueves 13 abril 20061432514326Jueves 13 abril 2006BOE nĂşm. 88All pages:123456810InfoSaveLikeShareDownloadMoreORDEN ITC/1077/2006, de 6 de abril. Published on Jun 2, 2010 por la que
instalaciones colectivas de recepción de televisión
en el proceso de su adecuación...See Moreondatel.comFollowAdvertisementRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore