Source: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138404.350614
Timestamp: 2019-06-19 14:42:07
Document Index: 19170505

Matched Legal Cases: ['§16', '§19', '§20', '§21', '§22', '§23', '§24', '§25', '§\n12', '§29', '§32', '§34']

a)1 tűzoltó készülék karbantartása esetén a karbantartó műhely címét és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti OKF azonosító jel sorszámát;
b)2 a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés és a tűzvédelmi szakvizsgáztatás esetén a foglalkozási ág konkrét megnevezését,
2. § (1)6 A szolgáltató székhely- vagy lakcímváltozása esetén, amennyiben a székhely vagy lakcím nem a nyilvántartási számot kiadó tűzvédelmi hatóság illetékességi területén van, az adatváltozás bejelentését ahhoz a tűzvédelmi hatósághoz teszi meg, amely a nyilvántartási számot a szolgáltatónak kiadta.
(3)8 A tevékenység végzésétől eltiltott szolgáltatónak – a tiltás leteltét követően – a tevékenység végzéséhez új bejelentést kell tennie.
2. Tűzoltó készülékek karbantartása9
3. § (1)10
(2)11 A tűzoltó készülék karbantartás tevékenység megkezdésére vagy adatváltozásra vonatkozó bejelentést a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni.
4. §16 (1) Egy tűzoltó készülék karbantartó műhelyre csak egy sorozatszámú OTSZ szerinti OKF azonosító jel adható.
b)17 a felülvizsgáló nevét, vagy a karbantartó személy nevét és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, és
4/A. §19 (1) A tűzoltó készülék nem vehető át karbantartásra, ha
4/B. §20 (1) A karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztása jelöli.
(3) A karbantartás során a korábban használt karbantartást igazoló címkék eltávolítása – a legutolsó közép- vagy teljes körű karbantartást és gyártói végellenőrzést, vagy újratöltést igazoló címkék kivételével – az OKF azonosító jellel együtt történik.
4/C. §21 (1) A karbantartó szervezetnek a karbantartó műhelyében rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi általános és speciális felszereléssel, műszaki útmutatással, technológiát tartalmazó leírással.
a) a mérendő tömegnek megfelelő méréshatárú, osztású és – hajtóanyag palack esetében legfeljebb 1 grammos osztású és legalább 1 grammos – pontosságú mérleggel,
c) a mérendő nyomásnak megfelelő méréshatárú – 1,6% pontosságú – nyomásmérővel,
4/D. §22 (1) A karbantartó személy ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék használatra alkalmas-e, és nem tartozik-e a 4/A. §-ban felsorolt tűzoltó készülékek közé.
4/E. §23 (1) Az újratöltött tűzoltó készüléken a karbantartó személy legalább alapkarbantartást végez vagy a soron következő fokozat (közép- vagy teljes körű karbantartás) műveletei is elvégezhetőek.
4/F. §24 (1) Azok a műveletek, melyek során az oltópor a légköri levegővel érintkezik, csak olyan helyiségben végezhetők, ahol a relatív páratartalom legfeljebb 70% és a helyiség hőmérséklete legalább 15 °C.
4/G. §25 (1) Az alapkarbantartás műveleteit a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A középkarbantartáskor a karbantartást végző személy – az alapkarbantartás keretébe tartozó műveleteken túl –
(3) A teljes körű karbantartáskor a karbantartást végző személy – az alap- és középkarbantartás keretébe tartozó műveleteken túl –
9–10. §
12. §29
15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – 2012. január 1-jén lép hatályba.
16. §32
19. §34
1. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez35
az adott szolgáltatási tevékenység betűjele:
tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása,
tűzvédelmi szakvizsgáztatás;
sorszám =
a tűzvédelmi hatóság által az adott szolgáltatási tevékenységben, vagy szolgáltatási ágban, foglalkozási ágban kiadott, soron következő természetes szám, (adatváltozás esetén nem módosul),
a szakvizsga rendelet 1. mellékletben felsorolt foglalkozási ágak, munkakörök sorszáma. Csak azokat a számokat kell növekvő sorrendben feltüntetni, amelyekre a tevékenységet végzőt a tűzvédelmi hatóság nyilvántartásba vette. A tűzoltó készülék karbantartást végzők nyilvántartási számában nem tüntethető fel;
a tűzvédelmi hatóság 1. táblázat szerinti kétjegyű száma;
a bejelentés éve (változás esetén a változás bejelentésének éve).
A tűzvédelmi hatóságok számozása
2. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez36
A tűzoltó készülék karbantartás
tűzoltó készülék karbantartó szervezet
3. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez37
4. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez38
A tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása
5–6. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez39
7. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez40
A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés
8. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez41
A tűzvédelmi szakvizsgáztatás
9. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez42
tartás1
Közép-karban-
tartás2
Teljes körű karban-
A tűzoltó készülék élettartama4
Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal és vízzel oltó
Törőszeges porral oltó3
10. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez43
A karbantartás tárgya
Az elvégzendő feladatok és tevékenységek
A biztonsági és jelzőszerelvények ellenőrzése:
A nyomásmérők ellenőrzése és átvizsgálása, a tűzoltó készülék üzemi nyomásának ellenőrzése:
A tűzoltó készülék külső szemrevételezése
A szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék tömegellenőrzése:
A tűzoltó készülék tömegét le kell mérni, és ellenőrizni kell a palackba beütött értékkel. A szén-dioxid veszteség legfeljebb 10% lehet.
Az ürítő tömlő és lövőke ellenőrzése:
A matrica ellenőrzése:
A vízzel és habbal oltó tűzoltó készülékek tartályainak kiürítése:
Az oltóanyagtöltetet egy tiszta edénybe kell kiönteni és a gyártó által megadottak szerint kell ellenőrizni, további használatra való alkalmasságát megvizsgálni.
A porral oltó tűzoltó készülék oltópor ellenőrzése:
Vizsgálni kell az idegen anyagok jelenlétét, a csomósodást és a rögképződést. A tűzoltó készülék forgatásával az oltóport fel kell lazítani, ügyelve arra, hogy az ne folyhasson ki. Ha a fenti felsorolt hibák valamelyike is látható, valamint nem válik folyóssá az oltópor vagy bármilyen elváltozás tapasztalható, azt ki kell selejtezni, majd a 4F. §-ban foglaltak szerint újra kell tölteni.
A tűzoltó készülék szerelvényeinek ellenőrzése:
Szükség esetén levegő átfúvatással meg kell tisztítani a tűzoltó készülék szerelvényeit. Meg kell győződni arról, hogy a tömlő, a lövőke, a szűrő (ha van ilyen felszerelve), a felszállítócső és a töltőszelep hibátlan. Hiba esetén ki kell javítani, vagy cserélni kell azokat. Ellenőrizni kell a működtető és ürítő szerelvényeket (ha van ilyen felszerelve). Meg kell tisztítani, fel kell újítani, vagy új szerelvénnyel kell pótolni, ha szükséges.
A működtető- és az elsütőfej-szerelvény ellenőrzése:
A hajtóanyag-palack leszerelése:
A rögzítő szerelvények meglazításával a hajtóanyagpalackot le kell szerelni.
A hajtóanyag-palack vizsgálata:
A hajtóanyagpalackok kívülről szemrevételezni kell. A sérült hajtóanyagpalackok pótlásakor a gyártó előírásai szerint kell eljárni. A hajtóanyagpalack tömegét le kell mérni, és az értéket a hajtóanyagpalackon lévő beütéssel kell összehasonlítani. Ha a hajtóanyagpalackban az előírt értékhez képest 10%-kal nagyobb veszteség van, akkor a gyártó előírása szerint a hajtóanyagpalackot ki kell cserélni. A nyomástartó edények nemzeti szabályozásai alkalmazhatók.
Az O-gyűrűk, alátétek cseréje:
A vízzel, habbal oltó tűzoltó készülékek tartályainak belső vizsgálata:
A műveletet világító segédeszközzel kell elvégezni. Ellenőrizni kell a tartályok külső és belső bevonatának épségét és korróziómentességét. A sérült bevonatot fel kell újítani.
A porral oltó tűzoltó készülékek tartályainak vizsgálata:
A műveletet világító segédeszközzel kell elvégezni. Ellenőrizni kell a tartály korróziómentességét.
A vízzel, habbal oltók újratöltése:
A gyártó előírásait figyelembe véve az eredeti töltetet vissza kell tölteni, vagy újjal kell helyettesíteni.
A tűzoltó készülékek összeszerelése:
Az összeszerelést a gyártó előírásait figyelembe véve kell elvégezni. A véletlen működtetés megelőzése érdekében biztosító-szerelvényt kell alkalmazni. A tűzoltó készüléket egyedi azonosítására alkalmas plombafogóval fémzárolni, vagy azzal egyenértékű eljárást kell használni.
A karbantartást igazoló címke kitöltése:
Minden karbantartást jelölni kell a 4B. §-ban foglalt előírások szerint.
1 Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
2 Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
3 Az 1. § (4) bekezdés c) pontját a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
4 Az 1. § (4) bekezdés d) pontját a 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 15. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.
5 Az 1. § (5) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
6 A 2. § (1) bekezdése a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § b) pontja szerint módosított szöveg.
7 A 2. § (2) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
8 A 2. § (3) bekezdése a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § d) pontja szerint módosított szöveg.
9 A 2. alcím szövege a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.
10 A 3. § (1) bekezdését a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 16. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
11 A 3. § (2) bekezdése a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
12 A 3. § (3) bekezdés b) pontját a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 16. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
13 A 3. § (3) bekezdés c) pontját a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 16. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
14 A 3. § (4) bekezdését a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 16. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
15 A 3. § (5) bekezdését a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 16. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
16 A 4. § a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
17 A 4. § (4) bekezdés b) pontja a 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
18 A 4. § (6) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
19 A 4/A. §-t az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése iktatta be.
20 A 4/B. §-t az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése iktatta be.
21 A 4/C. §-t az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése iktatta be.
22 A 4/D. §-t az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése iktatta be.
23 A 4/E. §-t az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése iktatta be.
24 A 4/F. §-t az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése iktatta be.
25 A 4/G. §-t az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése iktatta be.
26 Az 5. § (2) bekezdés e) pontját a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.
27 A 4. alcímet (6–8. §) a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
28 Az 5. alcímet (9–10. §) a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
29 A 12. §-t a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
30 A 13. § (3) bekezdés d) pontja a 15. § (2) bekezdése alapján 2012. május 1-jén lép hatályba.
31 A 14. §-t a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
32 A 16. §-t a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
33 A 17. §-t a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
34 A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
35 Az 1. melléklet a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított, a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.
36 A 2. melléklet a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
37 A 3. mellékletet a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 16. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
38 A 4. melléklet a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
39 Az 5–6. mellékletet a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
40 A 7. melléklet a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 14. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
41 A 8. melléklet a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 14. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
42 A 9. mellékletet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (2) bekezdés a) pontja iktatta be.
43 A 10. mellékletet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (2) bekezdés b) pontja iktatta be.