Source: http://docplayer.fi/3431730-Paasuunnittelijan-tehtavankuvaus-ja-muistilista-linjasaneeraukseen.html
Timestamp: 2016-12-08 02:53:29+00:00
Document Index: 20172775

Matched Legal Cases: ['kko\n', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ']

⭐Pääsuunnittelijan tehtävänkuvaus ja muistilista linjasaneeraukseen
Pääsuunnittelijan tehtävänkuvaus ja muistilista linjasaneeraukseen
Download "Pääsuunnittelijan tehtävänkuvaus ja muistilista linjasaneeraukseen"
Reino Väinö Niemi
1 Pääsuunnittelijan tehtävänkuvaus ja muistilista linjasaneeraukseen Pääsuunnittelijakoulutus PS PRO 2015 Projektityö Esa Heikkinen Vahanen Oy Hämeenlinna Aalto University Professional Development Aalto PRO2 Tiivistelmä Projektityön tarkoituksena on laatia yhteenveto pääsuunnittelijan tehtävistä, viranomaisvaatimuksista ja erityispiirteistä linjasaneeraushankkeessa. Tässä projektityössä käsitellään keskeisimpiä pääsuunnittelijan vastuualueita ja tehtäviä asunto-osakeyhtiön linjasaneeraushankkeessa. Samalla projektityö toimii pääsuunnittelijan muistilistana. Projektityö on rajattu siten, että työssä käsitellään tavallisen asuntoosakeyhtiön hanketta, jossa ei ole laajennuksia tai liiketiloja. Tällöin ei käsitellä mm. E-luvun laskentaa tai ravintoloihin tai liiketiloihin liittyviä määräyksiä. Kuitenkin energiansäästömahdollisuudet huomioidaan. Tavanomaisessa taloyhtiön linjasaneerauksessa uusitaan viemärit, vesijohdot, kylpyhuoneiden pinnat, vesieristeet ja kalusteet. Lisäksi sähkötekniikan osalta uusitaan vähintäänkin kylpyhuoneiden sähkötekniikka ja usein myös huoneistojen sähkökeskukset ja nousujohdot. Ilmavaihdon osalta kanavat useimmiten vähintäänkin nuohotaan urakan päätteeksi. Jos kiinteistön lämmityslaitteet, esimerkiksi lämmönvaihtimet, pumput, venttiili ja säätimet ovat vanhoja, ne on järkevää uusia linjasaneerauksen yhteydessä. Samalla kannattaa harkita lämmöntalteenottojärjestelmän toteuttamista. Vesijohtojen ja viemäreiden korjauksissa usein käytetään myös erilaisia pinnoitus- ja sujutusvaihtoehtoja joko kokonaan tai osittain. Määräysten, lakien ja asetusten lisäksi työssä on esitetty myös ohjeita ja esimerkkejä, joita noudattamalla saavutetaan vähintään määräysten vaatima taso. Linjasaneerauksen tilaajana taloyhtiön edustajat eivät yleensä ole rakentamisen ammattilaisia. Pääsuunnittelijan ja/tai projektinjohtajan on huolehdittava siitä, että tilaajan edustajat saavat tarpeeksi tietoa päätöksenteon tueksi ja huolehdittava siitä, että erityissuunnittelijat toimivat tilaajan tahdon ja etujen mukaisesti. Projektityössä käydään hanketta läpi suunnitteluvaiheittain ja tilakohtaisesti, jolloin suunnittelun aikana on mahdollista tarkistaa mitkä eri lakien, asetusten ja säädöskokoelmien kohdat tulee ottaa huomioon kyseisessä vaiheessa. Esa Heikkinen3 Sisältö 1.1 Pääsuunnittelijan lakisääteiset velvollisuudet Lähtötiedot Suunnittelun johtaminen Hankesuunnittelu ja tutkimukset Arkkitehtisuunnittelu Toteutussuunnittelu Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu Rakennesuunnittelu Suojelukohteiden erityispiirteet Paloturvallisuus ja osastoinnit Haitta-aineet Esteettömyysvaatimukset Ilmanvaihto Sähkötekniikka Märkätilojen sähköturvallisuus Vedeneristys Tekniikan reitit ja asennus Rakennuslupa Korjaushankkeen luvanvaraisuuden arviointi Rakennusluvasta tulevat vaatimukset Suunnittelijoiden ilmoittaminen viranomaisille ja pätevyyksien varmistaminen Kokoukset Aloituskokous Energian ja veden säästö Vesimittarit Energia Asukkaat ja osakkaat Akustiikka ja ääneneristys Vesivahinkojen ja kondensoitumisen estäminen Valaistus Avustusasiat Käyttöönotto... 294 1 Pääsuunnittelijan tehtäviä linjasaneeraushankkeen suunnittelun eri vaiheissa 1.1 Pääsuunnittelijan lakisääteiset velvollisuudet Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Laissa ja asetuksessa ovat rakentamista koskevat vaatimukset, joiden tarkoitus on varmistaa rakentamiselta edellytetty vähimmäistaso. Näitä koskevat tarkemmat määräykset ovat Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Keskeisimmät muut kuin maankäyttö- ja rakennuslaista johtuvat rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatettavat säännökset liittyvät pelastustoimeen, sähköturvallisuuteen, terveydensuojeluun, työturvallisuuteen, väestönsuojien rakentamiseen ja ympäristönsuojeluun. (RakMK A1, A2) Alla olevassa listassa on otteita oleellisimmista koko hanketta koskevista viranomaissäädöksistä, jotka koskevat pääsuunnittelijaa: Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). (MRL 120) Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä... rakennuksen pääpiirustukset, jotka suunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan. (MRL 131) 15 Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi. (MRL 120) Pääsuunnittelijan tulee osana suunnittelun yhteensovittamista ja koordinointia huolehtia, että jokainen, joka toimeksiannosta luovuttaa työympäristön rakennetta, työtilaa, työ- tai tuotantomenetelmää, konetta, työvälinettä tai muuta laitetta koskevan suunnitelman, on huolehtinut siitä, että suunnitelmassa on sen kohteen ilmoitetun käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla otettu huomioon tämän lain säännökset. (TTL 57 ) Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. (RakMK A2) Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan. (RakMK A2) Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden edellyttämällä tavalla (RakMK A2) huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon, varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan, huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa, huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi. 26 Pääsuunnittelijan tulee lisäksi (RakMK A2) osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen ja osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi, seurata korjaus- tai muutostyössä rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun, huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän tai rakennusluvan hakemisesta, sekä huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyön valvonnasta. Pääsuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti. (RakMK A2) Pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. (RakMK A2) 1.2 Lähtötiedot Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden edellyttämällä tavalla huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon, varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan, huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä, osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa, huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi. (RakMK A2) 37 1.3 Suunnittelun johtaminen Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. (MRL 120) Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). (RakMK A2) Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan. (RakMK A2) Suunnittelun johtaminen kuuluu ensisijaisesti pääsuunnittelijalle, mutta johtamisen tehtäväkokonaisuutta voidaan jakaa. Suurissa hankkeissa voi tilaaja tai rakennuttajakonsultti huolehtia suunnittelunhallinnollisesta johtamisesta ja hankkeen kokonaisaikataulun sovittamisesta yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa. Kun pääsuunnittelija on myös hankkeen rakennussuunnittelija tai erityissuunnittelija, hänen tehtävänsä laajenevat oman suunnittelualansa suunnittelutehtäviin hankkeen siirtyessä määrittelyvaiheesta rakennussuunnitteluun. (RT ) suunnittelun organisointi on työn suunnittelua, pätevien ja riittävien suunnittelijaresurssien kokoamista, sekä tehtävien jakamista suunnit telijoille. suunnittelun ohjaus on suunnittelijoiden aktiivista opastamista tavoitteiden mukaisten ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi. 48 suunnittelun valvonta on suunnittelun etenemisen ja suunnitelmien kehittymisen seuraamista, tarkastamista ja raportointia. suunnittelun koordinoiminen on suunnittelijoiden tehtävien ja aikataulun sekä suunnitelmien sisällön yhteensovittamista keskenään ja hankkeen muuhun kokonaisuuteen. pääsuunnittelija huolehtii vaihekohtaisesti suunnitelmakokonaisuuden kattavuudesta ja yhteensovittamisesta. (RT ) 1.4 Hankesuunnittelu ja tutkimukset Suunnittelijat neuvottelevat pääsuunnittelijan johdolla tilaajan tai suunnittelua ohjaavan ryhmän kanssa urakan laajuudesta ja perusparannuksen tasosta. Käsittelyä helpottaa, jos suunnittelijat esittävät toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ja arvioivat vaihtoehtojen kustannuksia. (RT ) Arkkitehtisuunnittelu Alla olevat RT-korttien mukaiset suunnitteluvaiheet eivät käytännössä toteudu korjausrakentamishankkeessa. Usein tarveselvitysvaihe ja hankesuunnittelu käsitellään yhtenä kokonaisuutena tilaajan kanssa hankkeen alussa. Joissain tapauksissa varsinaista tarve- ja hankesuunnitteluvaihetta ei ole lainkaan, vaan tilaajalla on jo valmis näkemys siitä, mitä halutaan, tai kohde ja korjaustapa ei mahdollista monia vaihtoehtoisia toteutusvaihtoehtoja. Käytännössä kuitenkin toteutussuunnitteluvaiheessa joudutaan usein käsittelemään samat asiat kuin hankesuunnittelussa, jolloin työmäärä on sama, mutta vaihtoehtojen käsittely on vaikeampaa. Suunnittelun aloittaminen tarve- ja hankesuunnittelulla on koko ajan lisääntynyt tilaajien havaittua sen tuomat hyödyt. Tarveselvitysvaiheessa arkkitehdin tehtävänä on hankeosapuolien välisillä neuvotteluilla pyrkiä kartoittamaan mahdollisia uusia ratkaisuja. Arkkitehti selvittää hankkeen toteuttamisen kannalta sen arkkitehtoniset ja toiminnalliset tavoitteet yhdistämällä erilaisia yleisiä, esimerkiksi lainsäädännöstä johtuvia tavoitteita käyttäjien ja omistajan tavoitteisiin ja muokkaa tavoitteista yhteenvedon, joka sisältää jatkotyöskentelyä varten tarvittavat tiedot. (RT ) 59 Tarveselvitysvaiheen lopputuloksena syntyneessä aineistossa kuvataan tavoitteita erikseen käyttäjien ja omistajan näkökannalta. Käyttäjien tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi tilojen toimivuuteen ja siihen mielikuvaan, jonka käyttäjä haluaa tiloillaan luoda, ja omistajan vastaavasti tilojen arvoon ja haluttavuuteen. (RT ) Hankesuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäistä kutsutaan hankeselvitykseksi ja toista hankesuunnitelmaksi. Hankeselvitysvaiheessa arkkitehti selvittää hankkeen mahdollisuuksia ja ehdottaa uusia ratkaisuja keskittyen vaihtoehtoisiin toimintojen sijoitus- ja rakennuspaikkaselvityksiin. Hankesuunnitteluvaiheessa arkkitehti selvittää yleisellä tasolla tilat ja niiden yhteystarpeet sekä esittää uusia ratkaisuja. Hankesuunnittelussa luodaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle päätöksenteon perusteet ja kaikille suunnittelijoille tavoitteet, joihin suunnittelua verrataan koko suunnittelun ajan. Korjausrakentamiskohteissa hankesuunnitelman liitteenä voi olla ehdotussuunnitelmia. (RT ) 1.5 Toteutussuunnittelu Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu Kohteen luonteesta, tilaajan halusta ja maksukyvystä riippuen linjasaneerauskohteissa käytetään vaihtelevassa määrin arkkitehtiä ja/tai sisustussuunnittelijaa. Mitä isompi kohde, ja mitä ammattimaisempi tilaaja on, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä kohteen suunnittelussa käytetään arkkitehtia. Taloyhtiökohteissa harvemmin vielä käytetään erillistä sisustussuunnittelijaa, ainakaan kasvukeskusten ulkopuolella. Mikäli projektissa käytetään arkkitehtiä, tällöin arkkitehti yleensä toimii myös pääsuunnittelijana. Usein taloyhtiökohteissa pohjaratkaisut ja materiaalivalinnat tehdään erityissuunnittelijoiden ehdotuksesta yhdessä tilaajan edustajan kanssa, myös mahdollinen projektinjohtaja on usein merkittävässä asemassa ratkaisuja mietittäessä. Suosiota on kasvattanut myös eri materiaalitoimittajien ja rautakauppojen suunnittelupalveluiden hyödyntäminen sisustussuunnittelussa ja esittelyma- 610 teriaalien tuotannossa, esimerkiksi 3D-mallit kylpyhuoneista ja pintamateriaalimallit. Linjasaneeraushankkeissa yksi vaativimmista tehtävistä on kylpyhuoneiden pohjaratkaisujen määrittely. Aina pohjaratkaisuja ei voida muuttaa, esimerkiksi jos viemäreitä ei uusita tai ne korjataan pinnoittamalla/sujuttamalla. Pohjaratkaisuihin vaikuttaa paljon se, että lähes poikkeuksetta kylpyhuoneissa on nykyään pesukone ja mahdollisesti kuivausrumpu. Lisäksi erilaiset sähkö-, ja esteettömyysmääräykset vaikuttavat kalusteiden sijoituksiin. Uusittavista kylpyhuoneista vievät tilaa myös mahdolliset seinien oikaisut, uuden rakenteen tekeminen vanhan päälle, tekniikan reittien sijoittuminen kylpyhuoneisiin ja katon alaslasku. Kylpyhuoneiden tilankäyttöä voidaan parantaa esimerkiksi seinään kiinnittyvällä wc-istuimella ja sijoittamalla wc-istuimen säiliö seinän tai tekniikkahormin sisään. Mahdollista on myös käyttää lyhyempää wc-istuinta ja jonka vesisäiliö tavallista litteämpi. Myös pesualtaan alle sijoitettavalla pesukoneella saadaan aikaan tilansäästöä. Lisäksi jos vanha tekniikkahormi sijaitsee kylpyhuoneessa, se voidaan purkaa ja tuoda tekniikka esimerkiksi porrashuoneessa. Usein perinteisen linjasaneerauksen yhteydessä, jossa kylpyhuoneet uusitaan kokonaisuudessaan, on mahdollista laajentaa kylpyhuonetta esimerkiksi vaatehuoneeseen tai erilliseen wc-tilaan. Myös ovien leventäminen on suosittua. Pääsuunnittelijan tulee huomioida rakennuksen paloluokan ja paloosastoinnin vaikutukset suunnitelmiin ja niiden mahdollinen muuttuminen. Uudet läpiviennit ja hormit eivät saa huonontaa kohteen paloturvallisuutta. Porrashuoneissa tulee huomioida paarien kantamisen vaatima tila, jota tekniikkahormit eivät saa kaventaa. 711 Suunnittelun valmisteluvaiheessa määritellään rakennuksesta mahdolliset kiinteät ja muuttuvat tilaosat, arvioidaan suunnitteluprosessin ja suunnittelun ajoituksen vaikutuksia suunnitteluun sekä sovitaan suunnittelutiedon hallinnasta. Suunnitteluhankkeen tavoitteiden tarkistamisten ja täsmennysten jälkeen tehdään päätös suunnittelun käynnistämisestä. (RT ) Toteutussuunnittelu tuottaa suunnitelmia valitun hankinta- ja toteutustavan mukaisesti sekä hankinnan että toteutuksen käyttöön. Hankintoja varten laaditaan tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat siihen laajuuteen, että kohteen määrät, työtavat ja laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella palvellen hankintakyselyjä. (RT ) Toteutussuunnittelussa suunnitelma kehitetään rakentamisen edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. Vaiheen tuloksena syntyvät hyväksytyt toteutussuunnitelmat. (RT ) Arkkitehdin valvontatehtävät ovat pääosin erikseen sovittavia. Arkkitehdin rakennusaikaisia tehtäviä ovat suunnitelmien mukaisen toteuttamisen seuraaminen valvonnalla ja tarkastuksilla. Rakennusaikaisiin tehtäviin liittyy myös rakennustyön suorittamista varten tarvittavien täydentävien tuotantosuunnitelmien laatiminen. (RT ) Pääsuunnittelija varmistaa rakenne- ja taloteknisten suunnitelmien yhteensopivuuden. Suunnitelmien ja rakennusta koskevien tietojen hallinnassa voidaan käyttää tietomallintamista. (RT ) Rakennesuunnittelu Rakennesuunnittelijan yleisimpiä tehtäviä linjasaneeraushankkeessa on eri rakenteiden korjaussuunnittelu, aukkojen ja reikien suunnittelu, tuennat, ripustukset ja kiinnitykset, sekä vedeneristys-, tasoitus-, maalaus- ja suojauskäsittelyiden määrittelyt. Kylpyhuoneiden rakenteita uusittaessa on suositeltavaa käyttää saman tuoteperheen tuotteita päällekkäisissä rakennekerroksissa. Lisäksi rakennesuunnittelija usein määrittelee palokatkojen toteutukset, savunpoistojärjestelmän luukkujen tai ikkunoiden toteutuksen ja pelastustien rakennekerrokset. 812 Usein rakennesuunnittelija tekee tai osallistuu asbesti- ja haitta-aine tutkimuksiin. Mikäli projektissa ei käytetä arkkitehtiä, rakennesuunnittelija saattaa toimia myös pääsuunnittelijana. Pääsuunnittelijan tulee huomioida eri materiaalien sopivuudet keskenään ja viranomaisvaatimukset palokatkojen, savunpoiston ja pelastusteiden suunnittelussa. Rakennesuunnittelija tarkastaa yleissuunnitelman tavoitteidenmukaisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden. Tehtäväkokonaisuuden suunnittelu tehdään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella, että kohteen ja rakennusosien laajuus, määrät, työtavat ja laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset. (RT ) Toteutussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joiden tuloksina ovat hankintoja palvelevat suunnitelmat ja toteutusta palvelevat suunnitelmat. Hankintoja palveleva suunnittelukokonaisuus tehdään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella, että kohteen ja rakennusosien laajuus, määrät, työtavat ja laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella. (RT ) Toteutussuunnitteluvaiheessa hankintoja palvelevat suunnitelmat (tai yleissuunnitelmat) kehitetään ja täydennetään rakentamisen ja toteutuksen edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnittelussa laaditaan lisäksi rakentamisen ja toteutuksen edellyttämät täydentävät detaljisuunnitelmat. Toteutussuunnitteluun sisältyy myös tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. (RT ) Rakentamisvaiheessa suunnittelija suorittaa viranomaisten määräämät sekä tilaajan kanssa erillistehtävinä sovitut valvonta- ja selvitystehtävät. Suunnittelija suunnittelee rakentamisen aikaiset muutokset ja toimittaa muutosdokumentit viranomaisille. (RT ) 913 1.5.3 Suojelukohteiden erityispiirteet Suojelukohteissa yhtenä tahona suunnittelussa on museoviranomainen. Tästä saattaa aiheutua suunnitteluun paljon sellaisia asioita, joita ei normaalissa linjasaneerauskohteessa tarvitse ottaa huomioon. Esimerkiksi purkutöitä ja tekniikan reittejä ei voida toteuttaa pelkästään taloudellisten ja teknisten lähtökohtien perusteella. Suojelukohteiden suunnittelussa on hyvä olla yhteydessä viranomaisiin heti hankesuunnitteluvaiheessa ja ottaa nämä asiat huomioon aikataulutuksessa ja hankkeen käynnistämisessä Paloturvallisuus ja osastoinnit Suunnittelun alkuvaiheessa pääsuunnittelijan johdolla selvitetään rakennuksen palo-osastointijako ja palokuormaryhmät viranomaisten kanssa. (RT ) Rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelun lähtötiedoiksi pääsuunnittelijan johdolla selvitetään rakennuksen palotekninen luokka, palo-osastointi, tilojen käyttö ja palokuormat eri tiloissa (palokuormaryhmät). Kun suunnittelijat ovat selvittäneet nämä alustavasti, neuvotellaan ratkaisuista rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten kanssa. Jos palo-osastointia muutetaan, selvitetään: osastoinnin vaikutus kustannuksiin voidaanko osastoinnin muutos välttää voidaanko palo-osastoa suurentaa asentamalla automaattinen paloilmoitus- tai sammutuslaitteisto (esimerkiksi sprinkleri- tai sumusammutus). (RT ) Kotelot rakennetaan rakennuslevystä siten, että ne täyttävät kyseisen osaston sisäisille rakennusosille esitetyt palotekniset vaatimukset. Palon leviäminen palo-osastosta toiseen ilmakanavien kautta estetään palonrajoittimin ja palonkestävin kanavin rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaisen palonkestoajan. Osastoivan vaakarakenteen kohdalla kotelo katkaistaan A2- s1, d0 -luokan rakennustarvikkeella siten, ettei osastoivuus olennaisesti heikkene. (RT ) 1014 Nousukuilujen seinien tulee täyttää rakentamismääräyskokoelman osassa E1 esitetyn osastoivan rakennusosan palonkestävyysaikavaatimus. Kuilujen seinät rakennetaan vähintään A2-s1, d0-luokan rakennustarvikkeista. Jos nousukuilujen seinät eivät täytä palonkestävyysaikavaatimusta, ilmakanaviin tehdään paloneristys vähintään 50 mm paksulla mineraalivillalla, jonka tiheys on vähintään 80 kg/m3. (RT ) Haitta-aineet Ennen suunnittelun aloittamista ja ainakin ennen kuin urakka-asiakirjat valmistuvat, rakennuskohteessa on tehtävä asbestikartoitus, ellei sitä ole aikaisemmin tehty (VNA päätös asbestityöstä 1380/1994). Muita terveydelle haitallisia aineita ovat esimerkiksi PCB, lyijy ja polyaromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet). Näitä voi olla esimerkiksi tiivistysmassoissa, lattiamaaleissa ja lattioiden kivihiilipikeä sisältävissä eristeissä. Kosteus- ja homevaurioissa esiintyy mikrobeja. Mikrobivaarallisiin kohteisiin teetetään kohdennettu kuntotutkimus ennen suunnittelun aloittamista, jotta toimenpiteet voidaan kirjata urakka-asiakirjoihin. Kun rakenteita puretaan, ei asukkaita tai työntekijöitä saa altistaa vaarallisille aineille. Mikrobivaarallisten kohteiden purkutyöt tehdään Ratu-kortin mukaan. (RT ) Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan työntekijän altistuminen terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville biologisille tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheudu haittaa. (RT ) Esteettömyysvaatimukset Märkätilan lattian pinta pyritään saamaan mahdollisimman lähelle asunnon lattian korkeusasemaa. Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvissa asunnoissa kynnykset saavat olla enintään 20 mm korkeita, (RakMK F1) Liikkumis- ja toimimisesteisten kulun helpottamiseksi: kynnys voi olla matala, mahdollisesti myös korkeussuunnassa joustava listakynnys, käytetään litteää kynnyslistaa, jonka yhteydessä on kynnyskaivo 1115 kynnyksen molemmin puolin voi olla luiskat. (RT ) Liikkumisesteisen pyörähdysympyrän (ns. invaympyrän) tulee olla uudisrakentamisessa mm. Korjausrakentamisessa tätä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan. (RT ) Ilmanvaihto Määräykset eivät enää vaadi asuinrakennuksen ilmanvaihtokanavien puhdistamista määräajoin. Kuitenkin pelastuslaki määrää rakennuksen omistajan huolehtimaan siitä, että kanavat ja laitteet on puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa. Ilmanvaihtokanavat on suositeltavaa puhdistaa 10 vuoden välein. Linjasaneerauksen yhteydessä kanavat on hyvä puhdistaa remontin päätteeksi. Jos huoneistoihin asennetaan ilmanvaihtokoneita tai poistoilmapuhaltimia, poistoilmakanavat tulevat ylipaineisiksi. Tämän vuoksi kanavien tulee olla tiiviitä. Kanavien tiiviyttä tutkitaan painekokeilla, savukokeella tai videokuvauksella. (RT ) Ääniteknisesti toimivien ratkaisujen saavuttamiseksi tarvitaan suunnittelijoiden yhteistyötä. Ääneneristysratkaisut suunnitellaan ilmanvaihtojärjestelmän mukaan. (RT ) Poistoilmapuhaltimesta kulkeutuvan äänen vaimentamiseksi kanavien kautta huoneisiin tai huoneistojen välille asennetaan äänenvaimentimia. Huoneistojen välisen äänenvaimentimien sijasta voidaan asentaa riittävästi äänenvaimentavia päätelaitteita. Tällöin on otettava huomioon, ettei ääni ohita päätelaitetta esimerkiksi kanavan seinämän läpi. (RT ) Jos LVI-laitteiden hormitilassa olevia kanavia ei eristetä, äänen siirtyminen kanavan seinämän läpi estetään muulla tavalla, esimerkiksi väliseinällä tai muiden laitteiden eristämisellä. (RT ) Nousukuilussa oleviin kanaviin tehdään palon- ja ääneneristys vähintään 50 mm paksulla, tiheydeltään vähintään 80 kg/m3 mineraalivillalla. Kanavan mitoitus vaikuttaa äänen siirtymiseen. (RT ) 1216 Jos huoneistokohtainen ilmanvaihtokone sijoitetaan komeroon tai vastaavaan tilaan, komero osastoidaan ääniteknisesti. Rakenteisiin tehdään ääneneristys rakennesuunnitelman mukaan. (RT ) Ilmanvaihtokone asennetaan ääni- ja paloteknisesti osastoituun tilaan. Puhaltimien ja ilmanvaihtokoneidenäänen kulku huoneisiin rakennuksen kantavia rakenteita pitkin eristetään koneen ja kantavan rakenteen väliin asennettavilla tärinäneristimillä ja koneen ja kanavien välissä joustavalla liitoksella, tai puhallin eristetään tärinänvaimentimella koneen rungosta. (RT ) Poistoilmaventtiilien mitoituksella ja valinnalla voidaan estää haitalliset ilmavirtausäänet. Läpivientien tiivistys varmistetaan. (RT ) Nousukuilussa oleviin runko- ja haarakanaviin tehdään ääneneristys vähintään 50 mm paksulla mineraalivillakerroksella, jonka tiheys on vähintään 80kg/m³. (RT ) Ilmanvaihtoratkaisu esitetään rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Määräyksiä ja ohjeita saatetaan kuntakohtaisesti tulkita eri tavoilla. (RT ) Ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas poistamaan huoneilman kosteutta, RakMK D2. Ulkoilman saatavuus varmistetaan. Korvausilma otetaan muista huonetiloista oviraon tai venttiilin kautta. Pesuhuoneessa tulee olla ilmanpoisto ja pääsääntöisesti myös löylyhuoneessa. (RT ) Jos huoneiston märkätilan ilmanvaihtokanava joudutaan asentamaan huoneiston ulkopuolelle, se eristetään paloteknisesti esimerkiksi verkotetulla mineraalivillalla. Paloneristeen paksuus määräytyy rakentamismääräyskokoelman osan E7 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus. Ohjeet 2004 mukaan. (RT ) Lisäksi tulee huolehtia kanavan ääneneristyksestä, RakMK C1. (RT ) Jos asunnossa on painovoimainen ilmanvaihto, pesuhuoneessa ja löylyhuoneessa tulee yleensä olla erilliset poistoilmahormit. Painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuus tulisi tarkastaa korjausten yhteydessä. Pesuhuoneen pois- 1317 toilmahormi voi riittää löylyhuoneellekin, jos se on lähellä löylyhuonetta ja hormi on niin korkea, että hormin korkeudesta johtuen veto on riittävä. (RT ) Pesuhuoneeseen tuleva tuloilma voi riittää löylyhuoneellekin, jos löylyhuoneen ovirako ja pesuhuoneen oviraot ovat riittävän suuria ja pesuhuoneen ovi aukeaa tilaan, johon virtaa riittävästi ulkoilmaa. (RT ) Löylyhuoneeseen tuloilma otetaan ensisijaisesti ulkoa venttiilistä, joka asennetaan seinään vähintään 500 mm kiukaan yläpuolella tai löylyhuoneen kattoon. (RT ) Mahdollisten vaakakanavien pituus voi olla enintään noin 10 % pystykanavan korkeudesta, jolla varmistetaan riittävä veto. Vedon vähyyden vuoksi matalissa rakennuksissa (omakotitaloissa, rivitaloissa, matalissa kerrostaloissa ja kerrostalojen ylimmissä kerroksissa) vaakakanavia ei voida pääsääntöisesti käyttää. (RT ) Sähkötekniikka Jakokeskuksia ovat pääkeskukset, nousukeskukset ja ryhmäkeskukset. Jakokeskustilojen tulee sijainniltaan ja mitoitukseltaan vastata vaatimuksia ja tarpeita. (RT ) Tilojen laajentamismahdollisuudet otetaan huomioon. Sähkötiloja ei saa sijoittaa märkätilojen alle, pohjaveden pinnan tason, yleisen viemäriverkoston tulvakorkeuden tason alapuolelle eikä rakennuksen liikuntasauman kohdalle. (RT ) Vahvavirta-asennukset sijoitetaan eri tiloihin kuin tele- ja tietoverkkoasennukset. Sähkömagneettisten häiriöiden estämiseksi ne sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. Jos jakokeskustiloja joudutaan sijoittamaan uloskäytävien yhteyteen, ne suojataan vähintään EI 30-paloluokan rakenteilla. (RT ) Ryhmäkeskuksia sijoitetaan kerrostasoille riittävästi ja niin, että niistä on mahdollisimman suorat, muttei liian pitkät ryhmäjohtoreitit kulutuspistei- 1418 siin. Jakokeskustilojen tulee olla pölyämättömiä, seinien ja katon maalattuja ja lattiassa muovimatto. Jakokeskustilojen läpi ei saa asentaa lämmitys-, vesi- ja viemäriverkoston ja ilmanvaihdon venttiilejä, laitteita ja putkia ja muiden tilojen ilmakanavia tulee välttää. (RT ) Jakokeskuskomeron leveys on vähintään 0,5 m. Sen suurin leveys on oven tai parioven leveyden mukainen. Komeron syvyys on 0,4 0,6 m. Jos siinä on kolmivaihemittareita, syvyys on vähintään 300 mm. Jakokeskuksen edessä tulee olla vähintään 0,8 m tilaa huolto- ja korjaustyön tekemistä varten. (RT ) Jos tila tai käytävä, jossa on jakokeskuksia, on yli 10 m pitkä, tilan molemmissa päissä on oltava poistumismahdollisuus. Sitä suositellaan yli 6m pitkän tilan molempiin päihin. Kuljetusreitin koon ja oviaukkojen tulee olla riittävät keskusten ja niiden osien siirtämiseen ulkoa jakokeskustiloihin. (RT ) Jakokeskus- ja teletilojen riittävyys tarkastellaan nykyisiä tarpeita vastaavan sähkönjakeluverkon asennuksille. (RT ) Teletiloihin ja jakamoihin ei saa sijoittaa LVI-putkia, ilmakanavia eikä LVIlaitteita. Asiattomien pääsy jakokeskus- ja teletiloihin estetään. (RT ) Sähkösuunnitelman mukaan tilojen muutoksissa ja korjauksissa lattia on tehtävä eristäväksi, jos: olemassa oleville sähkölaitteille ei ole niiden asennuksessa vaadittu kosketusjännitesuojausta käyttöolosuhteiden takia on käytetty luokan 0 sähkölaitteita luokan I sähkölaitteet ovat suojamaadoittamattomia pistorasiat ovat ilman suojakosketinta. Kosketusjännitesuojauksen edellyttäessä lattia päällystetään esimerkiksi antistaattisella muovimatolla. (RT ) 1519 1.5.9 Märkätilojen sähköturvallisuus Uudet sähköasennusten asennusvaatimukset koskevat myös vanhoihin asennuksiin tehtäviä muutostöitä. (Tukes) Sähköasennuksia koskevat vaatimukset muuttuivat vuonna Tämän ajankohdan jälkeen asennetut kylpyhuoneiden uudet pistorasiat on täytynyt suojata vikavirtasuojakytkimellä. Se katkaisee virran vikatilanteissa, mutta paljon sulaketta pienemmällä virralla ja estää välittömän hengenvaaran syntymisen. Vuoden 2007 lopulla julkaistut uusimmat vaatimukset edellyttävät pistorasioiden lisäksi kaikkien muidenkin verkkojännitteisten sähköasennusten suojaamista vikavirtasuojalla uusissa kylpyhuoneissa. (Tukes) Rikkoutuneet tai vanhentuneet pistorasiat, kytkimet tai valaisimet voidaan uusia asennusajankohdan vaatimusten mukaisina, mutta lisäasennukset onkin sitten jo tehtävä uusien vaatimusten mukaan. Jos esimerkiksi asennetaan lisäpistorasia tai pelkän valaisimen paikalle vaihdetaan pistorasialla varustettu peilikaappi, on vähintään tämä pistorasia suojattava vikavirtasuojakytkimellä. (Tukes) Vikavirtasuojakytkin lisätään yleensä ryhmäkeskukseen tai erilliseen koteloon keskuksen yhteyteen. Tällöin johdotukset laitteille joudutaan monesti uusimaan, koska vikavirtasuojakytkimen toiminnan edellyttämää erillistä suojajohdinta ei asennuksessa välttämättä ole ennen 90-lukua tehdyissä asennuksissa. Hyvänä puolena on tällöin, että turvallisuustaso nousee, kun vanhatkin asennukset saadaan vikavirtasuojauksen piiriin. On mahdollista käyttää myös vikavirtasuojakytkimen sisältäviä pistorasioita tai peilikaappeja, jolloin johdotuksia ei tarvitse uusia. (Tukes) Vanhojen asennusvaatimusten mukaan pistorasia tuli asentaa vähintään 1,7 metrin korkeuteen. Useimmissa nykyisissä pistorasioissa on rakenteellisena osana ns. lapsisuoja (sulkulevyt reikien lisäsuojana). Tällaista pistorasiaa ei korkeusvaatimus enää koske. (Tukes) Pistorasian (myös peilikaapissa) on oltava vähintään 1,2 metrin päässä suihkun suuttimesta (vanhojen saneerauksissa sallitaan 1,0 metrin etäisyys) tai 60 cm ammeen ulkoreunasta. (Tukes) 1620 Jos valaisin on lähempänä kuin 120 cm suihkusta tai 60 cm ammeesta, on sen sijaittava vähintään 170 cm korkeudella, ja suihkun läheisyydessä valaisimen on oltava mekaanisesti luja. Tällä alueella valaisimen kotelointiluokan on oltava roiskevedenpitävä (esim. IP 24, 34 tai 44). Sama kotelointiluokka edellytetään muiltakin sähkölaitteilta, jotka on sallittua asentaa tälle alueelle, esim. pyyhekuivain ja lämmitin. Jos suihkutila liittyy saunan löylyhuoneeseen, 1,2 metrin etäisyyttä kauempana olevien sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava vähintään tippuvedenpitävä (IP 21). Olosuhteista ja suihkuhuoneen käyttötavasta riippuen voi kuitenkin olla tarkoituksenmukaista valita roiskevedenpitäviä sähkölaitteita näillekin alueille. Kotelointiluokkavaatimukset koskevat myös halogeenivalaisimia. Muussa kuin löylyhuoneen yhteydessä olevassa kylpyhuoneessa ei kotelointiluokalle ole asetettu erityisvaatimuksia 1,2 metrin alueen ulkopuolella. (Tukes) Rajoituksia sisältävät asennusalueet on määritelty ulottumaan vain 2,25 metrin korkeudelle. Silti ei ole suositeltavaa asentaa esim. verkkojännitteisiä valaisimia alueiden yläpuolelle kattoon. Varsinkaan suojakuvuttomia valaisimia ei ole syytä asentaa suihkun yläpuolelle elleivät ne ole huomattavasti 2,25 metriä korkeammalla, koska kuumaan hehku- tai halogeenilamppuun osuva vesipisara yleensä rikkoo lampun. Lampun lasisirpaleet voivat aiheuttaa vaaratilanteen. (Tukes) Asennusalueiden aiheuttamiin rajoituksiin voidaan jossain määrin vaikuttaa kiinteiden suojaseinien avulla. Vähimmäisetäisyydet mitataan narumitalla suojaseinien reunojen ympäri. Tämä antaa käytännössä mahdollisuuden asentaa sähkölaitteita lähemmäksi suihkua suihkuseinän toiselle puolelle. (http://www.tukes.fi/fi/toimialat/sahko-jahissit/sahkolaitteistot/kylpyhuoneen-sahkoasennukset-kaytanto/) Sähköasennusten kunto ja sähköturvallisuus tutkitaan. Märkätilaan asennettavien pistorasioiden on oltava vikavirtasuojattuja (oikosulkutilanteessa vikavirtasuojakytkin kytkee välittömästi pois sähkövirran). (RT ) Märkätilojen sähköteknisistä korjauksista on ohjeita mm. julkaisussa SFS 6000 muutokset 2007 ja ST-korteissa. (RT ) Jos märkätilassa on kylpyamme, suihkuallas tai suihkukaappi, pistorasian on oltava, jos mahdollista, 0,6 m:n päässä ammeen tai altaan reunasta (pienissä tiloissa vähintään 0,5 m:n päässä). (RT ) 1721 Jos suihku siirretään ja pistorasia jää lähemmäksi kuin 1,0 m:n päähän suihkusta, pistorasia on siirrettävä vähintään 1,0 m:n päähän suihkusta ja varustettava enintään 30 ma vikavirtasuojalla. (RT ) Jos pistorasiaa ei voida sijoittaa vähintään 1,0 m:n päähän suihkusta, pistorasia on poistettava. (RT ) Valaisimien IP-luokitukset esitetään ohjeessa RT Lamput. (RT ) Valaisimia ja lämmittimiä saa asentaa yli 0,6 m:n etäisyydelle suihkusta (ahtaissa korjauskohteissa yli 0,5 m) etäisyydelle. (RT ) Peilivalaisimien ja peilikaappien (suihkun vieressä pesualtaan yläpuolella) kotelointiluokkana vaaditaan IPX4. (RT ) Kiuasta varten asennetaan kolmivaiheinen syöttöjohto. Tarvittaessa sähkökeskukseen ja sitä syöttävään johtoon tehdään tarvittavat muutokset. (RT ) 1822 Kuva 1 pistorasiat märkätiloissa (www.tukes.fi) 1923 Vedeneristys Vedeneristämistä määrää Rakentamismääräyskokoelman osan C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet 1998 Vedeneristämistä koskevaa määräystä voidaan soveltaa osittaisessa korjaustyössä. (RT ) Lattiassa tulee olla vedeneristys koko alueella. Lattian veden eristys nostetaan vähintään 100 mm:n korkeuteen myös veden eristämättömille seinille osittaisissa korjauksissa tai kun lattian ja seinän vedeneristys ovat erillisiä. (RT ) Vedeneristyksessä käytetään VTT-sertifioituja pintarakennejärjestelmiä, joista VTT Expert Services Oy pitää ajan tasalla olevaa luetteloa, tai CE-merkittyjä tuotteita. (RT ) Märkätilan nestemäisenä levitetty, alle 10 vuotta vanha vedeneristys voidaan uusia osakorjauksena, esimerkiksi yksittäisten laattojen korjauksen yhteydessä tai kun lattiakaivon ja vedeneristyksen liitos korjataan. Vedeneristyksen oletetaan muualla täyttävän nykyiset vaatimukset. (RT ) Lattian vedeneristys nostetaan kynnystä vasten yleensä 15 mm valmiista lattiapinnasta. Liikkumis- ja toimimisesteisten kulun helpottamiseksi: kynnys voi olla matala, mahdollisesti myös korkeussuunnassa joustava listakynnys, käytetään litteää kynnyslistaa, jonka yhteydessä on kynnyskaivo kynnyksen molemmin puolin voi olla luiskat. (RT ) Tekniikan reitit ja asennus Putket asennetaan siten, että putkivuodot ovat helposti havaittavissa. Vuotoveden ohjautuminen tehdään ja vuodonilmaisimet asennetaan suunnitelmien mukaan. Suositeltavaa on asentaa putket mahdollisuuksien mukaan näkyviin. (RT ) 2024 Lämmitys- ja käyttövesiputkien asennusten tulee soveltuvin osin täyttää RakMK:n osien C1, C2 ja D1 vaatimukset putkistojen tarkastettavuuden, huollettavuuden, korjattavuuden ja vuotojen havaittavuuden osalta. (RT ) Vesijohdot asennetaan pinta-asennuksena tai uppoasennuksena siten, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita luotettavasti ja ajoissa sekä vesijohto ja liitokset voidaan helposti tarkastaa, korjata tai vaihtaa. Materiaalivalinnoissa tulee huollettavuus ottaa huomioon. Vesijohtojen asennuksesta on ohjeissa LVI ja RT , LVI Jos mahdollista, valitaan saman tuoteperheen tuotteita. (RT ) Vanhat vesijohdot saattavat rikkoontua purkutöissä messinkijuotoksilla tehdyistä liitoksistaan sinkkikadon vuoksi. Vesijohtojen liikkumisen takia voi tulla vuotoja muualle kuin purkutyökohteessa. (RT ) Putkien ulkopinnan kondenssia estetään lämmöneristeenä toimivilla putkien kondenssineristeillä, LVI ja LVI Suihkua ei tulisi asentaa huoneistojen väliselle seinälle suihkun äänen häiritsevyyden vuoksi eikä uppoasennuksena ulkoseinään ilman riittävää putkien lämmöneristystä (jäätymisriski). (RT ) Putkikuiluihin asennetaan tarkastusluukut, RakMK D1. Jos mahdollista, tarkastusluukut pyritään sijoittamaan kuivan tilan puolelle. Ne pyritään sijoittamaan kuilun seinään alhaalle lähelle lattian tasoa ja mahdollisimman kauas suihkun roiskevesialueelta, vähintään 1,5 m:n etäisyydelle suihkun vesipisteestä. Jos suihkun kiinteä seinämä estää veden roiskumisen luukkuun, tai luukku on ylhäällä lähellä katon rajaa, se voi olla lähempänäkin kuin 1,5 m vesipisteestä. (RT ) Vesijohdot, vesikalusteet, kalusteet ja viemärit asennetaan sellaisten tilojen vastaisiin seiniin, että virtausäänet eivät haittaa seinän toisella puolella olevan tilan käyttöä. Muoviset vesijohdot poistavat veden virtausäänet lähes täysin. (RT ) Kuilujen seinämät tehdään tiiviiksi ja raskasrakenteisiksi, esimerkiksi tiilestä, betonista, tai tehdään kaksinkertainen kipsilevytys. Putkien läpiviennit kuiluihin tehdään ilmatiiviiksi ääneneristyksen vuoksi. Valurautaviemäreitä voidaan käyttää esimerkiksi wc-istuimen viemärinä, koska ne eristävät ääntä 2125 muoviviemäreitä paremmin. Valurautaviemäreitä voidaan myös yhdistää muoviviemäreihin eri putkityyppeihin tarkoitetuilla liitososilla, pantaliitoksilla. Muoviviemäreiden ääneneristykseen käytetään koteloita ja kivivilla- ja betonieristyksiä. (RT ) Viemäriputket, vesi- ja lämpöjohdot kannakoidaan betoni- tai tiilirakenteeseen ääntä vaimentavilla kannakkeilla, joissa on äänenvaimennuskumi. Läpivienneissä putket erotetaan ääneneristystiivisteellä rakenteista. Putkien läpiviennit palo-osastojen välisiin seiniin ja välipohjiin tehdään palokatkoilla paloviranomaisten hyväksymällä tavalla. (RT ) Muoviviemärit paloeristetään. Paloteknisistä syistä paloviranomainen voi edellyttää valurautaviemäreitä. Märkätilojen laajennuksia ja siirtoja suunniteltaessa otetaan huomioon ääneneristys. Tämä edellyttää rakennuslupaa ja erityissuunnittelua. (RT ) 1.6 Rakennuslupa Pääsuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti. (RakMK A2) Pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. (RakMK A2) Korjaushankkeen luvanvaraisuuden arviointi Rakennusvalvontaviranomaisen lupa tai lausunto tarvitaan, jos huoneiston tai tilan käyttötarkoitus muuttuu huoneistoa aiotaan laajentaa, jakaa tai huoneistoja yhdistää märkätilaa laajennetaan tai se rakennetaan kuivaan tilaan muutetaan kantavia rakenteita tehdään merkittäviä muutoksia vesi- ja viemärilaitteistoon 2226 Lupa haetaan myös kunnan vesilaitokselta. Ohjeita luvan hakemiseen on ohjeessa RT Luvan hakeminen rakentamiseen. Vaikka lupaa ei tarvittaisi, voi olla tarpeellista tehdä ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennuslupaa edellyttävään korjaukseen rakennusvalvonnalta haetaan hyväksyntä vastaavasta työnjohtajasta ja tarvittaessa erityisalojen työnjohtajista, joita voivat olla vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta ja ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavat työnjohtajat, (Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999) Rakennusluvasta tulevat vaatimukset Rakentamiseen ryhtyvän tulee huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan mukaan. (MRL 132/199) Useiden kuntien rakennusvalvontaviranomaiset vaativat rakennusluvan yhteydessä, että kohteeseen rakennetaan samalla savunpoistojärjestelmä, pelastustiet, porrashuoneiden kerrosnumerointi yms. Nämä tulee ottaa huomioon jo hankesuunnitteluvaiheessa Suunnittelijoiden ilmoittaminen viranomaisille ja pätevyyksien varmistaminen Pääsuunnittelijan kelpoisuuden tulee tavanomaisessa rakennushankkeessa yleensä olla vähintään samaa tasoa kuin hankkeen vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus. Pääsuunnittelijalla tulee olla eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisen kokemus ja taito. Erikoisalan kokonaisuudesta vastaavan erityissuunnittelijan kelpoisuuden tulee olla vähintään samaa tasoa kuin erityissuunnitelman vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus. (RakMK A2) Suunnittelijat (yleensä rakennus- ja pääsuunnittelija) ilmoitetaan rakennuslupaa koskevassa hakemuksessa. Rakennusluvassa edellytettyjä tai rakennusvalvontaviranomaisen muutoin edellyttämiä erityissuunnitelmien ja selvitysten laatijoita koskeva ilmoitus voidaan tehdä aloituskokouksessa tai muutoin ennen näiden suunnitelmien ja selvitysten toimittamista viranomaiselle. (RakMK A2) 2327 Ilmoitettujen suunnittelijoiden tulee olla luonnollisia henkilöitä, jotka ovat suostuneet tehtävään. Ilmoitus tehdään kirjallisesti, ja siinä on mainittava tarvittavat tiedot suunnittelijan pätevyyden osoittamiseksi. Jos ilmoitettu suunnittelija vaihtuu kesken hankkeen, tästä on ilmoitettava kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle. (RakMK A2) Pääsuunnittelijaa koskevassa ilmoituksessa on tarvittaessa esitettävä hänen samanaikaisesti hoidettavinaan olevat tehtävät, joilla voi olla merkitystä asianomaisesta tehtävästä suoriutumiseen. Erityisestä syystä pääsuunnittelijalta voidaan myös vaatia selvitys, josta ilmenevät hänelle sovitut tehtävät hankkeessa sekä niihin käytettävissä oleva aika. (RakMK A2) 1.7 Kokoukset Aloituskokous Hankkeeseen ryhtyvän on sovittava rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen (mikäli vaadittu) ajankohdasta ja kutsuttava kokous koolle riittävän ajoissa ennen rakennustöiden aloittamista. (RT ) Pääsuunnittelijan tulee lisäksi osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävää aloituskokoukseen ja osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi, seurata korjaus- tai muutostyössä rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun, huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän tai rakennusluvan hakemisesta, sekä huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyön valvonnasta. (RakMK A määräys) 1.8 Energian ja veden säästö Vesimittarit Kiinteistöön, jossa on useampi kuin yksi huoneisto, asennetaan päävesimittarin lisäksi huoneistokohtaiset vesimittarit huoneistoon tulevan kylmän ja lämpimän käyttöveden mittaamiseen siten, että mittareiden osoittamaa vedenkulutusta on mahdollisuus käyttää laskutuksen perusteena. [RakMK D1 muutosasetus , määräys] 2428 Huoneistokohtaiset vesimittarit asennetaan siten, että toteutunut vedenkulutus on helposti seurattavissa. [RakMK D1 muutosasetus , ohje] Energia Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa [RakMK D , määräys] Kaikki arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun ja lvi- sekä sähkösuunnittelun ratkaisut vaikuttavat lopputulokseen, kokonaisenergian kulutuksen määrään. (RT 21522) Kokonaisenergiatarkastelun tulos on seurausta suunnitteluratkaisuista. Pääsuunnittelija on merkittävässä asemassa ja suunnitteluyhteistyön merkitys korostuu. Koska tavoitteella on yleensä kustannusvaikutuksia, energiatehokkuustavoitteesta päättää tilaaja. Pääsuunnittelijan on varmistettava, että suunnittelutyön tilaaja ymmärtää asetetun energiatehokkuustavoitteen sisällön ja kustannusvaikutukset. Pääsuunnittelijan on varmistettava, että suunnittelijat osaavat asettaa oikein energiatehokkuustavoitteet. (RT 21522) Lämpimän käyttöveden kulutusta pyritään usein pienentämään paremmalla mittaroinnilla, mutta sen vaikutus on rajallinen. (RT 21522) Energiatehokkaat laitteet ja tarpeenmukainen ohjaus ovat keinoja sähköenergiantarpeen pienentämiseen. (RT 21522) 1.9 Asukkaat ja osakkaat Linjasaneerauksen tilaajana taloyhtiön edustajat eivät yleensä ole rakentamisen ammattilaisia. Pääsuunnittelijan ja/tai projektinjohtajan on huolehdittava siitä, että tilaajan edustajat saavat tarpeeksi tietoa päätöksen teon tueksi ja huolehdittava siitä, että erityissuunnittelijat toimivat tilaajan tahdon ja etujen mukaisesti. Linjasaneerauksen toteutusta käsitellään suunnittelukokouksissa, hankesuunnittelun ja toteutussuunnittelun aikana. Suunnitteluryhmä käsittelee tavoitteita ja suunnitelmia taloyhtiön hallituksen ja/tai taloyhtiön edustajista kootun remonttiryhmän kanssa. Suunnitelmia esitellään taloyhtiön osakkaille ja asukkaille asukasilloissa ja suunnitelmat hyväksytään yhtiökokouksessa. 2529 Taloyhtiön päätöksentekoon kuluva aika on huomioitava aikataulussa. Vesijohtojen ja viemäreiden uusimisessa rakennuksen ja kiinteistön taso saatetaan vastaamaan ajankohdan tavanomaisia vaatimuksia. Asunto-osakeyhtiölain 809/1991 mukaan samalla on huolehdittava siitä, ettei osakkaan maksuvelvollisuus muodostu kohtuuttoman ankaraksi. (RT ) 1.10 Akustiikka ja ääneneristys Ääneneristykseen liittyen putket kannakoidaan massiiviseen betoni- tai tiilirakenteeseen kannakkeilla, joissa on äänenvaimennuskumi. Putket erotetaan ääneneristystiivisteellä läpivientikohdissa rakenteista. (RT ) Vesikalusteet ja vesijohdot asennetaan mahdollisuuksien mukaan sellaisten tilojen vastaisiin seiniin, joista kuuluvat veden virtausäänet eivät haittaa seinän toisella puolella olevan tilan käyttöä. Vesijohdot ja hanat tulisi asentaa kalusteisiin eikä rakennuksen runkoon. Muoviset vesijohdot poistavat veden virtausäänen lähes täysin. (RT ) Äänen siirtyminen putkia pitkin huoneistosta toiseen pyritään estämään mm. seuraavasti: asentamalla muoviputket suojaputkessa betonivaluun asentamalla komposiittiputket pinta-asennuksena asentamalla pattereihin ääneneristysventtiilit ja putken ja patterin liitokseen ääntä eristävät liittimet. Ensin varmistetaan, että putket eivät väännä venttiiliä tai liitintä tai molempia. Väännön poistamiseksi putkea taivutetaan ja tuetaan kannakkeella seinään asentamalla uudet patterit korvaamalla ääneneristysletkut ääneneristysventtiileillä. (RT ) 2630 1.11 Vesivahinkojen ja kondensoitumisen estäminen Vesijohtoihin ja viemäreihin liittyviä lämpö- ja kosteusteknisiä seikkoja: varmistetaan ettei vesi jäädy putkistossa varmistetaan, että putkien ja laitteiden pinnoille ei tiivisty vettä. (RT ) Putkien ja laitteiden ulkopinnan korroosiota estetään lämmöneristyksellä tai ilmanvaihtoa tehostamalla. (RT ) Jos kondenssia ei voi täysin välttää, putket asennetaan paikkoihin, joista vesi on johdettavissa pois. Ilmanvaihtoa tehostetaan. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi kellaritiloissa. Märkätiloissa läpivientien vesitiiviyteen kiinnitetään erityistä huomiota. (RT ) Vuotoriskipaikkoihin, kuten alapohjiin, allaskaappeihin, pesukoneiden ja vesivaraajien alustoihin ja vesimittareihin asennetaan vuodonilmaisimet alapohjaan ja kalusteiden alle asennetaan kosteusantureita. (RT ) Kuivissa tiloissa vesipisteellisten kalusteiden alle lattiaan suositellaan asennettavaksi vedeneristys, joka asennetaan myös kalusteen takana olevalle seinälle noin 150 mm korkeuteen lattiasta. Putkien läpiviennit tiivistetään joustavalla massalla täysin ilmatiiviiksi. (RT ) Yleisissä tiloissa ja asuintiloissa putket asennetaan niin, että putket eivät jää näkyviin, esimerkiksi koteloihin tai uppo-asennuksena rakenteeseen. Jos ne asennetaan uppoasennuksena rakenteeseen, on otettava huomioon mahdollisten vuotojen havaittavuus ja se, että putket ovat nopeasti korjattavissa. (RT ) Vesijohdot asennetaan yleensä pinta-asennuksena, joten niitä voidaan rakenteita avaamatta tarkastaa ja vaihtaa tai korjata. (RT ) Suihkutilassa seinän kosteusvaurioiden välttämiseksi lattian rajassa olevat suihkun vesijohdot poistetaan ja uudet asennetaan suihkukalusteelle yläkautta katon rajaan tai alakattotilan kautta. Jos märkätiloja uusitaan, putket voidaan asentaa seinään uppoasennuksenakin. (RT ) Uppoasennuksessa tai asennusseinään asennettaessa käytetään muoviputkia tai muovitettuja kupariputkia. Uppoasennuksessa muoviputket on asennettava suojaputkiasennuksena. (RT ) 27 Näytä lisää
Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä Lisätiedot POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY
Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai Lisätiedot AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)
AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ Lisätiedot Palo-osastointi ja palokatkot
HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus Lisätiedot Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko
Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan Lisätiedot RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE
RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin Lisätiedot VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS
HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Lisätiedot TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO
TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen, Lisätiedot Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA
Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä Lisätiedot OSAKASREMONTTIEN OHJEET
OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien Lisätiedot Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista
EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan Lisätiedot K-S Tili ja Isännöinti Oy
K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 10.2.
3/2015 1 (7) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 10.2.2015 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 10.2.2015 tekemät rakennuslupapäätökset: Päätökset annetaan julkipanon jälkeen Lisätiedot Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä
Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain II osan 4. luvussa on säädetty osakkaan kunnossapitotöistä ja 5. luvussa osakkaan muutostöistä. Osakas on velvollinen ilmoittamaan Lisätiedot Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.
7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän Lisätiedot AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1
Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS Lisätiedot LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA
KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla. Lisätiedot Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013
Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille Lisätiedot Tervetuloa! 14.1.2016
Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, Lisätiedot Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)
4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.
16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon Lisätiedot Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia. Lisätiedot Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41
/ 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA Lisätiedot Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus
RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva Lisätiedot Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna
2 Seuraavaksi voidaan katsoa tulevaan ja nähdä, mitä remonttiin uppoavilla euroilla voidaan saada. Suunnittelijat antavat lähtökohdat onnistuneelle remontille. Asuntoosakeyhtiö hyväksyy suunnitelmat tietyin Lisätiedot Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012
ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Lisätiedot KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri
KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset Lisätiedot KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT
KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1
RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä Lisätiedot 26 Jokaisen putkiremonttiopas
Putkistoremontti taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Putkiremontti-iltapäivä Oulu, 21.9.2011 TkT Jari Virta kehityspäällikkö Lisätiedot PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela
PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto Tero Lahtela MALLIKERROSTALO TILAELEMENTTIMÄRKÄTILA TALOTEKNISET VALINNAT LVIS-pystyhormien sijoittaminen porrashuoneeseen ääni- ja paloteknisesti Lisätiedot PS12. RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PS12
ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO 12 RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 OHJEET toukokuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10764 LVI 03-10331 KH X4-00301 12 TEHTÄVÄLUETTELON Lisätiedot Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus
Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Lisätiedot Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)
4.6.0.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan rakennuksen näkökulmasta. Lisätiedot AS OY HARJUTORI 8 PUTKIREMONTTI
AS OY HARJUTORI 8 PUTKIREMONTTI INFOTILAISUUS 25.11.2014 INFON TEEMAT Suunnitteluorganisaation esittely Linjasaneeraushankkeen toteutusperiaatteet Aikataulu ja toteutus Arkkitehdit esittelevät yleisten Lisätiedot Uusi asunto-osakeyhtiölaki
OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat Lisätiedot PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1.
PALOKATKOSUUNNITELMA Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. akennuskohde ja yhteyshenkilöt 1.1. akennuskohde Nimi: Sijainti: Osoite: Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen Lisätiedot Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1
Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012 Lisätiedot SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen Lisätiedot Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla
Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot Suunnitelmien yhteensovittaminen. Pääsuunnittelijakoulustus
Suunnitelmien yhteensovittaminen Pääsuunnittelijakoulustus Hanna Myöhänen PES-Arkkitehdit Oy 27.4.2015 Tiivistelmä Pääsuunnittelijan tehtävistä yhtenä ensimmäisistä mieleen tulee suunnitelmien yhteensovittaminen. Lisätiedot MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT
MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä Lisätiedot OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE
Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo Lisätiedot OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON Lisätiedot Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja
EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin Lisätiedot Viemäreiden sisäpuolinen korjaus
Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten Lisätiedot SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE
SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin Lisätiedot JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?
JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus Lisätiedot Rakentajan polku. - tulee hankkia riittävän ajoissa suunnittelutehtävän vaativuus- ja pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat
Ekokumppanit Oy Rakentajan polku Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee: -huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien määräysten ja säännösten sekä myönnetyn luvan mukaisesti Lisätiedot Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä
Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä Lisätiedot Linjasaneerausten suunnittelu
Linjasaneerausten suunnittelu Ari Savolainen, DI Ajatuksia putkiremontista Ajattele pahinta mahdollista vaihtoehtoa ja kerro se sitten kahdella! En voinut uskoa miten se voi mennä näinkin kivuttomasti! Lisätiedot Hyvä rakennustapa huoneistoremonteissa
Hyvä rakennustapa huoneistoremonteissa Märkätilaremontti Kiinteistöiltapäivä 1.4.2010, Oulu TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Hyvä rakentamistapa (ei virallinen luokittelu) 1. Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R
FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi Lisätiedot Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015
Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Lisätiedot KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö
KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta. Lisätiedot Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka
Pekka Väisälä Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Esityksen sisältö Näkökulmia Hankkeen alkuvaiheet Energian kulutus Esimerkkejä U-arvoista Tavallisia ongelmia Pekka Väisälä 7.11.2012 2 Lisätiedot MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi
MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka Lisätiedot Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo
Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Yli 30 vuoden asuntorakennuttamisen kokemus. 1 RATKAISU Ulkoseinät eps-eristeisiä, ohutrapattuja betonielementtejä Lisätiedot Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.
1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta Lisätiedot Aloitusinfo 19.4.2015
1/25 Aloitusinfo 19.4.2015 Leo Ruuskanen Linjasaneerauksen prosessi 2/25 Hankesuunnitteluvaihe 3/25 Johdanto 4/25 Asunto Oy:n hallitukselta saatu toimeksianto hankesuunnittelussa on tutkia putkiremontin Lisätiedot suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri
Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010 Lisätiedot Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät
Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön Lisätiedot ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ
ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on Lisätiedot Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista
Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista Pornainen 21.9.2011 Päivi Kauppinen-Ketoja Toimialajohtaja, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Pornainen, Pukkila, Askola, Myrskylä Rakennusvalvonta muutosten Lisätiedot TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO
1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät Lisätiedot Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014
Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen Lisätiedot KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka
KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS
Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA Lisätiedot MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE
1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden Lisätiedot Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko
Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika Lisätiedot Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen
Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on Lisätiedot KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto
KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvonnan tietopäivä 3.3.2015 ERITYISMENETTELY Lisätiedot Eläinrakennuksen palo-osastointi
1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyselman Lisätiedot PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.
PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3 Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA
1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta. Lisätiedot Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015
Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Lisätiedot Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja
Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä Lisätiedot Miksi puukerrostalo?
Miksi puukerrostalo? Miksi puurakenne? Ekologinen Oleellisesti pienempi hiilijalanjälki korostuu mentäessä kohti nollaenergiataloja Energiatehokas Terveellinen Asuinkerrostalojen kehitys on jumittunut Lisätiedot SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä
Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Rakentaja seminaari, Joensuu 11.6.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Europe's population density: Lisätiedot Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia
Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu Lisätiedot TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu
1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja Lisätiedot T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1
T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen Lisätiedot 27.11.2008 RAKVV Hki Kirsi Rontu
27.11.2008 RAKVV Hki Kirsi Rontu perusta RML RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA LAITELAKI SM asetus automaattisista sammutuslaitteistoista a tt sto sta CEA 4001, 4007, 4008 maankäyttö- ja rakennuslaki hankkeeseen Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta
Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista Lisätiedot PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R
Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232 Lisätiedot Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit.
Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Tarvekartoitus hankesuunnittelu Rakennuttaminen Suunnittelu Rakentaminen Vastaanotto Tekninen suunnittelu, jossa määritellään hankkeen laatu ja laajuus Kaupallinen Lisätiedot Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot Asennukset erilaissa tiloissa
Asennukset erilaissa tiloissa TkL Jussi Salo 1 Yleinen jako Kuiva tila. Ei tiivisty kosteutta. Kostea tila. Kosteutta tiivistyy, mutta vain poikkeuksellisesti vesipisaroita. Märkä tila. Vesipisaroita, Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute