Source: http://docplayer.fi/44517374-Pilp-opas-poistoilmalampopumpun-pilp-lammontalteenoton-vuosihyotysuhteen-maarittaminen-lampohavioiden-tasauslaskentaa-varten.html
Timestamp: 2018-05-27 22:30:12+00:00
Document Index: 26484534

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'kko ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'kko ']

PILP-opas Poistoilmalämpöpumpun (PILP) lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen määrittäminen lämpöhäviöiden tasauslaskentaa varten - PDF
Download "PILP-opas Poistoilmalämpöpumpun (PILP) lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen määrittäminen lämpöhäviöiden tasauslaskentaa varten"
1 PILP-opas 2017 Poistoilmalämpöpumpun (PILP) lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen määrittäminen lämpöhäviöiden tasauslaskentaa varten Lausuntoluonnos YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
2 Esipuhe Tämä opas käsittelee ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskemista poistoilmalämpöpumpulle ja käyttämistä rakennuksen lämpöhäviön vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa ympäristöministeriön asetuksen uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 2017 mukaisesti. Opas täydentää lämpöhäviöiden tasauslaskentaopasta Tasauslaskentaopas 2017 ja ympäristöministeriön monistetta 122 Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa. Oppaassa käsitellään erilaisten poistoilmalämpöpumppujen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskentaa. Opas sisältää myös esimerkkejä poistoilmalämpöpumppujen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskelmista. Opasta ei ole tarkoitettu poistoilmalämpöpumppuun perustuvan lämmitysjärjestelmän laskentaan. Oppaan lisäksi ympäristöministeriö on julkaissut laskimen poistoilmalämpöpumpun lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskentaan. Ympäristöministeriö on julkaissut myös lämpöpumppujen energialaskentaoppaan, jossa käsitellään erilaisten lämpöpumppujen energialaskentaa yksityiskohtaisemmin. Oppaan sovellusesimerkit, suositukset ja lisätiedot eivät sellaisenaan ole lakien ja asetusten määräysten tasoisia kannanottoja, jotka sitoisivat suunnittelua ja rakentamista. Oppaan tarkoituksena on helpottaa ja yhdenmukaistaa poistoilmalämpöpumpun käsittelyä rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittamisessa ja selventää määräysten tulkintaa. Oppaan esimerkit eivät ole suunnitteluohjeita eivätkä malliesimerkkejä tai suosituksia suunnittelusta tai laiteratkaisuista. Oppaaseen liittyvä PILP-laskin ei ole suunnittelutyökalu. Oppaan ovat laatineet ympäristöministeriön toimeksiannosta Mikko Saari ja Mikko Nyman VTT Expert Services Oy:stä. Aiemmin julkaistun monisteen 122 laatimiseen on osallistunut myös Mika Vuolle, jolta saatiin arvokkaita kommentteja myös tämän oppaan laadinnan yhteydessä. Myös Ari Laitiselta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä saadut parannusehdotukset on otettu huomioon opasta laadittaessa. Työtä ovat ympäristöministeriöstä valvoneet ja ohjanneet rakennusneuvos Pekka Kalliomäki ja ympäristöneuvos Maarit Haakana. 2
3 Sisältö Esipuhe Johdanto Määritelmiä ja käsitteitä Poistoilmalämpöpumppu lämmöntalteenotossa Yleistä Poistoilmalämpöpumpun toimintaperiaate Poistoilmasta tuloilmaan lämpöä siirtävä lämpöpumppu Poistoilmasta varaajaan lämpöä siirtävä lämpöpumppu Poistoilmasta tuloilmaan lämpöä siirtävä lämpöpumppu ja LTO- lämmönsiirrin Poistoilmasta varaajaan lämpöä siirtävä lämpöpumppu ja LTO-lämmönsiirrin Ulkoilman esilämmitys Poistoilmalämpöpumpun ohjaus- ja säätötavat Poistoilmalämpöpumpun lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta Ilmanvaihdon lämpöhäviön laskenta Ilmavirrat ja käyntiajat lämpöhäviön tasauslaskennassa Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve ilman lämmöntalteenottoa LTO-lämmönsiirtimellä (LTO) talteen saatu energia Poistoilmalämpöpumpulla (PILP) talteen saatu energia Lämmöntarpeen laskenta Tilojen lämmitys Lämpöhäviöt Lämpökuormat Lämpökuormien hyödyntäminen Muu lämmitys Lämmöntarve yhteensä Poistoilmalämpöpumpun lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskentaesimerkit Lämmöntalteenotto poistoilmasta lämpöpumpulla tuloilmaan Kuvaus ja lähtötiedot Laskentatulokset Lämmöntalteenotto poistoilmasta lämmönsiirtimellä ja lämpöpumpulla tuloilmaan Kuvaus ja lähtötiedot Laskentatulokset Lämmöntalteenotto poistoilmasta lämmönsiirtimellä tuloilmaan ja lämpöpumpulla varaajaan Kuvaus ja lähtötiedot Laskentatulokset Kirjallisuutta Liite 1. Säätiedot Liite 2. PILP-laskimen käyttöohjeita 3
4 1 Johdanto Tässä oppaassa käsitellään rakennuksen ilmanvaihdon lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhteen (η a ) laskennallista määrittämistä poistoilmalämpöpumpulle (PILP). Vuosihyötysuhdetta tarvitaan lämpöhäviöiden tasauslaskennassa, kun osoitetaan, että rakennuksen lämpöhäviö täyttää vaatimukset. Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 2017 (jatkossa asetuksessa ) esitetään, että ilmanvaihdon poistoilmasta on otettava vuodessa talteen lämpömäärä, joka vastaa vähintään 55 % ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemasta lämpömäärästä. Lämmöntalteenottovaatimusta vastaava lämpöenergiantarpeen pienentäminen voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain rakennuksen vaipan lämmöneristystä parantamalla, rakennuksen vaipan ilmanpitävyyttä parantamalla tai vähentämällä ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaa lämpömäärää muulla tavalla kuin poistoilman lämmöntalteenotolla. Vastaava lämpöenergiantarpeen pienentäminen osoitetaan rakennuksen lämpöhäviön tasauslaskennalla. Lämpöhäviön tasauslaskennassa ilmanvaihdon LTO:n vuosihyötysuhteen vertailuarvona käytetään arvoa 55 %. Poistoilmalämpöpumpun tapauksessa suunnitteluratkaisun ilmanvaihdon LTO:n vuosihyötysuhteen arvona tasauslaskennassa voidaan käyttää tässä oppaassa esitetyllä menetelmällä määritettyä arvoa. Poistoilmalämpöpumpun lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskentaan on saatavissa myös työkalu (PILP-laskin 2017) ympäristöministeriön internetsivuilta osoitteesta FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma. Rakennuksen laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luku) vaatimuksen lisäksi rakennusten tulee täyttää myös lämpöhäviövaatimukset. Lämpöhäviölaskennassa käytettävät lämmönläpäisykertoimien vertailuarvot eivät ole uudessa asetuksessa muuttuneet vuoden 2012 tasosta. Uutena E-lukuvaatimuksen korvaavana menettelynä asuinrakennuksille on tullut mukaan rakenteellisen energiatehokkuuden vaatimukset. Tasauslaskennassa käytettävät ilmanvaihdon ominaisilmavirrat ja käyttöajat on annettu asetuksessa. Nämä koskevat myös poistoilmalämpöpumppua. Jos rakennuksessa on poistoilmalämpöpumpun lisäksi muita ilmanvaihtokoneita, ominaisilmavirtavaatimus koskee koko rakennuksen yhteenlaskettua ilmavirtaa. Mahdollinen tilakohtainen tarpeenmukainen ilmanvaihdon ohjaus ei vaikuta kokonaisilmavirtaan tasauslaskennassa. Suunnittelija määrittelee poistoilmalämpöpumpun suoritusarvot suunnitellun toimintapisteen ja suunniteltujen ilmavirtojen perusteella. Lämpöhäviön tasauslaskennassa käytettävä asetuksen mukainen ilmavirta poikkeaa yleensä suunnitteluilmavirrasta. Tässä oppaassa esitetään asetusta yksityiskohtaisemmat ohjeet, miten poistoilmalämpöpumpun lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde voidaan laskea ulkolämpötilan pysyvyystietojen avulla. Oppaan rakenne esitetään taulukossa 1. 4
5 Taulukko 1. Oppaan rakenne. 1. Johdanto 2. Määritelmiä ja käsitteitä 3. Poistoilmalämpöpumppu lämmöntalteenotossa poistoilmalämpöpumppujen toiminta yleisesti erilaisten poistoilmalämpöpumppujen kytkennät ja toimintaperiaatteet 4. Poistoilmalämpöpumpun lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta ilmanvaihdon lämpöhäviö lämmöntalteenoton hyötysuhteen laskenta energialaskenta pysyvyyskäyrän avulla rakennuksen lämmöntarpeen laskenta poistoilmalämpöpumpun tuottaman lämmön hyödyntämisen arviointia varten 5. Poistoilmalämpöpumpun lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskentaesimerkit lämmöntalteenotto poistoilmasta lämpöpumpulla tuloilmaan lämmöntalteenotto poistoilmasta lämmönsiirtimellä ja lämpöpumpulla tuloilmaan lämmöntalteenotto poistoilmasta lämmönsiirtimellä tuloilmaan ja lämpöpumpulla varaajaan Liite 1. Säätiedot ulkoilman lämpötilan pysyvyys TRY 2012 auringon säteilyenergian pysyvyys TRY 2012 Liite 2. PILP-laskimen käyttöohjeita 5
6 2 Määritelmiä ja käsitteitä Lämmöntalteenottolaitteisto (LTO) on laitteisto, jonka avulla poistoilmasta siirtyy lämpöä joko tuloilmaan taikka rakennuksen lämmitysjärjestelmään ja joka näin alentaa rakennuksen lämmitysenergiakulutusta. Tyypillisimmät lämmöntalteenottolaitteistot perustuvat lämmönsiirtimiin, lämmöntalteenottopattereihin tai lämpöpumppuihin. Talteenotettua lämpöä voidaan käyttää tilojen lämmityksen lisäksi myös käyttöveden lämmitykseen. Poistoilman (ulospuhallusilman) lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen vertailuarvo tarkoittaa asetuksessa esitettyä ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) vaatimusta, joka pienentää 55 % ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaa lämpömäärää. Ulospuhallusilma on poistoilmaa, joka johdetaan rakennuksesta ulos. Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemalla lämpömäärällä tarkoitetaan sitä lämpömäärää, joka tarvitaan ilmanvaihdon ilmavirran lämmittämiseksi ulkoilman lämpötilasta huonelämpötilaan (asetus). Rakennuksen poistoilman (ulospuhallusilman) lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde (η a ) on lämmöntalteenottolaitteistolla talteenotettavan ja hyödynnettävän lämpömäärän suhde rakennuksen ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaan lämpömäärään, kun lämmöntalteenottoa ei ole. Rakennuksen poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteella ei tarkoiteta yksittäisen ilmanvaihtokoneen tuloilman lämmittämisen vuosihyötysuhdetta vaan rakennuksen kaikkien ilmanvaihtokoneiden ja erillispoistojen perusteella laskettua lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdetta. Perinteisten lämmönsiirtimien lisäksi poistoilman lämpöä voidaan ottaa talteen poistoilmalämpöpumpulla. Tällöin on huomattava, että poistoilmalämpöpumpun kompressorin sähkönkulutus ei ole talteenotettua lämpöä, vaan se käsitellään sähkölämmitysenergiana. Myöskään ulkoilman lämpötilaa alempaan lämpötilaan viilennetystä poistoilmasta saatu lämpö ei ole talteenotettua lämpöä. Tämä osuus lämmöstä vastaa ulkoilmalämpöpumpulla tuotettua lämpöä, jota ei oteta huomioon lämpöhäviön tasauslaskennassa käytettävässä vuosihyötysuhteessa. Poistoilmalämpöpumpun tuottama lauhdutinlämpö sisältää sekä talteenotettua lämpöä että kompressorisähköllä tuotettua lämpöä. Lauhdutinlämpö on pystyttävä hyödyntämään kokonaisuudessaan, jotta talteenotettu lämpö voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan ja laskea mukaan vuosihyötysuhteeseen. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde määritetään lämmityskauden ajalta. Lämmityskausi on se aika vuodesta, jolloin ulkoilman lämpötila on enintään +12 C. Sisälämpötilan oletetaan olevan koko vuoden ajan vakio (+21 C), jollei rakennuksen käyttötarkoituksesta tai muusta vastaavasta syystä johtuen ole perusteltua käyttää muuta arvoa. Rakennuksen vaipan läpi menevän vuotoilman lämmityksen tarvitsemaa lämpömäärää ei oteta vuosihyötysuhteen laskennassa huomioon. 6
7 Lämmön talteenottovaatimuksen piiriin kuuluva poistoilmavirta sisältää kaikki muut poistoilmavirrat paitsi asetuksessa mainitut poistoilmavirrat. Rakennuksen tai yksittäisten tilojen poistoilmavirrat, joista lämmöntalteenotto on epätarkoituksenmukaista, ovat poistoilmavirrat, joissa poistoilman poikkeuksellinen likaisuus estää lämmöntalteenoton toiminnan (esimerkiksi ammattimaisten keittiöiden ja vetokaappien poistoilma), tai puolilämpimän tilan poistoilmavirrat, jos tilan lämpötila on alle +10 C eikä poistoilmasta ole saatavissa lämpöä talteen kustannustehokkaasti. Painovoimaisen ilmanvaihdon poistoilmasta ei asetuksen mukaan myöskään ole tarkoituksenmukaista ottaa lämpöä talteen, joten se ei kuulu lämmöntalteenottovaatimuksen piiriin. Suunnitteluratkaisu tarkoittaa kohderakennuksen toteutettavaksi aiottua suunnitelmaa. Sisälämpötilalla tasauslaskelmissa tarkoitetaan poistoilman keskimääräistä lämpötilaa lämmityskaudella. Näin ollen esimerkiksi jaksoittaisessa lämmityksessä keskimääräinen sisälämpötila on määritettävä erikseen. Samoin samaan ilmavaihtokoneeseen kytkettyjen eri lämpöisten tilojen poistoilmavirroilla painotettu keskimääräinen poistoilman lämpötila on laskettava. Tuloilman lämpötilahyötysuhde eli lämpötilasuhde (η t ) on lämmöntalteenotossa tapahtuvan tuloilman lämpenemisen suhde lämmöntalteenottoon tulevan poistoilman ja ulkoilman lämpötilan eroon. Tuloilman lämpötilahyötysuhteeseen vaikuttaa lämmöntalteenottolaitteen rakenteen lisäksi tulo- ja poistoilmavirtojen suhde. Poistoilman lämmöntalteenottolaitteistojen lämmönsiirtimien tuloilman lämpötilahyötysuhteet ovat tyypillisesti %. Tuloilman lämpötilasuhteeseen ei oteta mukaan puhaltimen aiheuttamaa lämpötilannousua eikä poistoilmalämpöpumpun kompressorin vaikutusta. Poistoilman lämpötilahyötysuhde eli lämpötilasuhde (η p ) on lämmöntalteenotossa tapahtuvan poistoilman jäähtymisen suhde lämmöntalteenottoon tulevan poistoilman ja ulkoilman lämpötilan eroon. Poistoilmalämpöpumpun lämpökerroin (COP) on poistoilmalämpöpumpun tuottaman lämpötehon suhde kompressorin ottamaan sähkötehoon. Poistoilmalämpöpumpun kompressorin ottama sähköteho/-energia ei sisällä apulaitteiden kuten säätöautomatiikan ja toimilaitteiden sähköä eikä puhaltimien sähköä vaan pelkästään kompressorin ottaman sähkötehon/-energian. Poistoilmalämpöpumpun tuottama lämpöteho/-energia on poistoilmalämpöpumpun lauhduttimesta saatu ja lämmityksessä hyödynnetty lämpöteho/-energia. Poistoilmalämpöpumpulla talteen otettu lämpöteho/-energia on poistoilmalämpöpumpun höyrystimellä poistoilmasta otettu lämpöteho/-energia. 7
8 3 Poistoilmalämpöpumppu lämmöntalteenotossa 3.1 Yleistä Poistoilmalämpöpumpun kompressori käyttää sähköä tyypillisesti saman verran tai noin puolet siitä, mitä lämpöpumppu pystyy poistoilmasta ottamaan lämpöä talteen. Jos kompressori kuluttaa yhden osan sähköä, niin höyrystin ottaa talteen poistoilmasta tyypillisesti yhdestä kahteen osaa lämpöä. Poistoilmalämpöpumpun lauhduttimesta saadaan hyödynnettävää lämpöä näiden summa eli kahdesta kolmeen osaa lämpöä. Kompressorin sähkönkulutuksen takia poistoilmalämpöpumppu voi tuottaa lämpöä enemmän kuin ilmanvaihdon lämmittämiseen tarvitaan, etenkin leudolla säällä. Laiteratkaisusta riippuen tuotettua lämpöä voidaan siirtää tuloilman lisäksi myös varaajaan tilojen tai käyttöveden lämmittämiseksi. Laskennassa käytetään poistoilmalämpöpumpun valmistajan ilmoittamaa varmennettua lämpökerrointa, jonka todentamisessa, määrittelyssä ja laskennassa on otettu huomioon soveltuvin osin standardien SFS-EN :2010, SFS-EN 16147:2011, SFS-EN :2013, SFS-EN :2008 ja CEN-TC156-WG2 N0609 sekä komission asetusten (EU) N:o 813/2013, 814/2013 ja 2016/2281 vaatimukset. Lämpökerroin määritellään todellisen suunnitteluratkaisun ilmavirroilla ja lämpötilatasoilla. Poistoilmalämpöpumpun lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen määrittämisessä on otettava huomioon tulo- ja poistoilmavirtojen suhde, jäätymissuojauksen toiminta sekä mahdollinen tuloilman lämpenemisen rajoittaminen ja rakennuksen lämmöntarve, joka voi rajoittaa poistoilmalämpöpumpulla talteen saatavan lämmön hyödyntämistä. Poistoilmalämpöpumpun lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskennassa on käytettävä suunniteltujen ilmavirtojen ja lämpöpumpun keskimääräisissä lämmityskauden toimintalämpötiloissa (höyrystys- ja lauhtumislämpötila) määritettyjä suoritusarvoja. Poistoilmalämpöpumpun lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskennassa oleellisimmat suoritusarvot ovat kompressorin sähköteho ja lämpökerroin (COP). Poistoilmalämpöpumpulla talteenotettu lämpö ja tuotettu lämpö saadaan laskennan tuloksena. Tässä oppaassa ja sen laskentaesimerkeissä esitetään yksityiskohtaiset ohjeet, miten poistoilmalämpöpumpun lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde voidaan laskea ulkolämpötilan pysyvyystietojen avulla. Tässä kuvatut yksinkertaistetut menetelmät on tarkoitettu käytettäväksi rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittamisessa. Menetelmät eivät pyri ottamaan huomioon kaikkia poistoilmalämpöpumpun toimintaan ja lämmitysenergiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä rakennuksen käytön aikana. 3.2 Poistoilmalämpöpumpun toimintaperiaate Poistoilmalämpöpumpun toimintaperiaate ja tehot kylmäainepiirin puolelta esitetään kuvassa 1. Tässä oppaassa ei paneuduta syvällisesti kylmäaineprosessin yksityiskohtiin eikä epäideaalisuuksiin, mitkä kuitenkin oleellisesti vaikuttavat poistoilmalämpöpumpun suorituskykyyn. Nämä asiat tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja laitevalinnoissa. Myöskään poistoilmalämpöpumppujärjestelmän suunnittelua ja mitoitusta ei tässä oppaassa käsitellä. Poistoilmalämpöpumpun suorituskyvyn kannalta oleellisimmat tekijät ovat lämpökerroin ja kompressorin sähköteho sekä näiden perusteella määritettävät höyrystinteho ja lauhdutinteho. Seuraavassa käydään läpi näiden tekijöiden laskenta ja riippuvuus toisistaan. 8
9 Paine, bar p L, T L Δp 4. Φ L p H, T H 1. Φ H P Entalpia, kj/kg Kuva 1. Poistoilmalämpöpumpun toiminta kylmäainekiertoprosessilla kuvattuna (kuva on suuntaaantava). Vaaka-asteikkona on kylmäaineen energiasisältö eli entalpia (kj/kg) ja pystyasteikkona on kylmäaineen paine (bar) (logaritmisella asteikolla, log(p)). 1. Poistoilmalämpöpumppu ottaa poistoilmasta lämpöä talteen kylmäaineeseen höyrystimellä (H) höyrystyslämpötilassa T H höyrystinteholla Φ H. 2. Poistoilmalämpöpumpun kompressori nostaa sähköteholla P kylmäainehöyryn höyrystyspaineesta p H lauhtumispaineeseen p L. 3. Lauhduttimessa poistoilmalämpöpumpun tuottama lämpö poistuu kylmäaineesta tuloilmaan tai varaajaan lauhdutinteholla Φ L. Pääosa lauhdutinlämmöstä poistuu lauhtumislämpötilassa T L (harmaan kaarevan kyllästyskäyrän sisäpuolisella alueella), mutta kompressorin jälkeen tulistunut kylmäaine on huomattavasti kuumempaa kuin lauhtumislämpötila. 4. Paisuntaventtiilistä nestemäinen kylmäaine purkautuu alempaan höyrystyspaineeseen p H ja samalla kylmäaine jäähtyy höyrystyslämpötilaan T H. Poistoilmalämpöpumpun lämpökerroin COP lasketaan yhtälön (1) mukaan. L COP (1) P Poistoilmalämpöpumpun lauhdutinteho Φ L voidaan laskea tunnetuista muuttujista riippuen yhtälöiden (2) ja (3) mukaan. COP P P (2) L H L H 1 1 COP (3) Poistoilmalämpöpumpun höyrystinteho Φ H voidaan laskea tunnetuista muuttujista riippuen yhtälöiden (4) ja (5) mukaan. H COP P P 1 (4) L 9
10 H 1 L 1 (5) COP joissa Φ L poistoilmalämpöpumpun lauhdutinteho (kaavioissa Φ lauhd ), kw Φ H poistoilmalämpöpumpun höyrystinteho (kaavioissa Φ höyr ), kw COP poistoilmalämpöpumpun lämpökerroin, - P poistoilmalämpöpumpun kompressorin ottama sähköteho (kaavioissa P kompr ), kw Poistoilmalämpöpumpun lauhdutinteho Φ L ja höyrystinteho Φ H voidaan laskea ilmapuolelta yhtälöiden (6) ja (7) mukaan. Tässä menetelmässä ei oteta ilman kosteuden vaikutusta huomioon. Jos ilman kosteuden vaikutus halutaan ottaa huomioon, on käytettävä muita laskentamenetelmiä ja ilman lämpötilaeron sijasta entalpiaeroa. L i (6) H i c p, i qv, t T t, lauhduttimen jälkeen T t, ennenlauhdutint a (7) c p, i qv, p T p, ennenhöyrystint ä Tp, höyrystimen jälkeen joissa i ilman tiheys, 1,2 kg/m³ c pi ilman ominaislämpökapasiteetti, 1,0 kj/kgk tuloilmavirta, m³/s q v,t q v,p poistoilmavirta, m³/s T t, lauhduttimen jälkeen tuloilman lämpötila lauhduttimen jälkeen (kaavioissa T t ), C T t, ennen lauhdutinta tuloilman lämpötila ennen lauhdutinta (kaavioissa T u tai T y ), C T p, ennen höyrystintä poistoilman lämpötila ennen höyrystintä (kaavioissa T p tai T z ), C T p, höyrystimen jälkeen poistoilman lämpötila höyrystimen jälkeen (kaavioissa T x tai T j ), C Kaavioissa käytetty merkintä riippuu osien sijainnista. Vastaava lauhdutinenergia Q L ja höyrystinenergia Q H voidaan laskea yhtälöiden (8) ja (9) mukaan. Kompressorin sähköenergia voidaan laskea yhtälön (10) mukaan. Q (8) L L Q (9) H H W kompr P (10) joissa Q L poistoilmalämpöpumpun lauhdutinenergia, kwh Q H poistoilmalämpöpumpun höyrystinteho, kwh W kompr poistoilmalämpöpumpun kompressorin kuluttama sähköenergia, kwh Δτ ajanjakson pituus, h Poistoilmalämpöpumpun lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskennassa poistoilman lämpötila höyrystimen (T p, höyrystimen jälkeen ) jälkeen ei voi olla alempi kuin ulkoilman lämpötila. Jos poistoilmaa jäähdytetään ulkoilmaa viileämmäksi, poistoilmalämpöpumppu toimii kuin ulkoilmalämpöpumppu. 10
11 Vuosihyötysuhteen laskennassa poistoilmalämpöpumpun tehoa rajoitetaan niin, että ulkoilman lämpötilaa ei aliteta. Rakennuksen lämmitystarve rajoittaa poistoilmalämpöpumpun tuottamaa lauhdutintehoa yhtälön (11) mukaisesti. Tilojen lämmitystarpeen laskentatapa esitetään kohdassa L lämmitys, tilat, netto tulopatteri muu lämmitys (11) jossa Φ L poistoilmalämpöpumpun lauhdutinteho, W Φ lämmitys, tilat, netto tilojen lämmityksen nettotehontarve, W Φ tulopatteri tuloilman jälkilämmityspatterin nettotehontarve, W Φ muu lämmitys lämpimän käyttöveden lämmitysteho tai varaajan lämpöhäviöteho tai muu ulkoilman lämpötilasta riippumaton vakiolämmitysteho, W Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskennassa voidaan käyttää kompressorin sähkötehona (ei sisällä puhaltimien sähkötehoa) ja poistoilmalämpöpumpun lämpökertoimena vakioarvoja, jotka vastaavat poistoilmalämpöpumpun suunniteltuja ilmavirtoja ja toimintaa täydellä teholla lämmityskauden keskimääräisissä käyttöolosuhteissa mukaan lukien lämpötilatasot. Mikäli tarkempia käyttöolosuhteita vastaavia mittaustuloksia ei ole käytettävissä, voidaan käyttää Komission asetusten (EU) N:o 813/2013 (vesikiertoinen tilojen lämmitys ja yhdistelmälämmittimissä myös käyttöveden lämmitys), N:o 814/2013 (käyttöveden lämmitys) ja N:o 2016/2281 (ilmalämmitys) ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten mukaisesti määritettyjä suoritusarvoja kuten ilmoitettua lämpökerrointa COPd(T j ) ja ilmoitettua lämmitystehoa Pdh(T j ) tai lämpökerrointa COP ja lämmitystehoa P H tai nimellislämpökerrointa COP rated ja nimellistehoa P rated tai standardin SFS-EN 14825:2016 mukaisia vastaavia suoritusarvoja. Asetusten mukaisissa tuotetiedoissa ei vaadita esitettäväksi kompressorin sähkötehoa, joten se on yleensä laskettava poistoilmalämpöpumpun tuottamasta lämpötehosta lämpökertoimen avulla. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskennassa käytettävä kompressorin sähköteho P on Pdh(T j ) / COPd(T j ) tai P H / COP tai P rated / COP rated. Ellei tarkempaa tietoa ole, voidaan kompressorin sähkötehona käyttää valmistajan ilmoittamaa kompressorin nimellistehoa. Tarkemman tiedon puuttuessa, voidaan lämpökertoimena COP käyttää taulukossa 2 esitettyjä rakentamismääräyskokoelman osan D5/2012 ohjeiden mukaisia SPF-lukuja. SPF-luku on lämpöpumpun vuoden keskimääräinen lämpökerroin. SPF-luvun käyttämisessä on otettava huomioon, että se sisältää myös poistoilmalämpöpumpun tapauksessa myös ilmanvaihtojärjestelmään kuuluvien puhaltimien kuluttamaa sähköä. Puhaltimien sähkönkulutusta ei tämän oppaan laskelmissa oteta lainkaan huomioon. Höyrystimen jälkeisen poistoilman lämpötilaa voidaan joutua rajoittamaan jäätymisen estämiseksi. Mikäli tarkempia laitevalmistajan antamia arvoja ei ole käytettävissä, voidaan käyttää LTOlämmönsiirtimille suositeltuja raja-arvoja: kuivissa toimistotiloissa 0 C ja tavanomaisissa asuintiloissa +5 C [Nyman 2003]. 11
12 Taulukko 2. Poistoilmalämpöpumppujen tilojen ja käyttöveden lämmityksen yhteisiä SPF-lukuja poistoilman lämpötilan ollessa 21 C (RakMk osa D5/2012). Poistoilmalämpöpumpun SPF-luku sisältää myös ilmanvaihtojärjestelmään kuuluvien puhaltimien kuluttamaa sähköä, jota tämän oppaan laskelmissa ei oteta huomioon. Mikäli poistoilmalämpöpumpun toiminnasta on varmennettua mittaustietoa käytettävissä, voidaan kompressorin sähkötehon ja lämpökertoimen riippuvuus toimintapisteestä ottaa huomioon laskelmissa tarkemmin. Lämpökerroin voidaan määrittää esimerkiksi poistoilmalämpöpumpun höyrystimelle tulevan poistoilman lämpötilasta ja lauhduttimelle tulevan ilman lämpötilasta riippuvana tai muulla vastaavalla tavalla. Poistoilman lämpötilan laskiessa tai tuloilman/varaajan lämpötilan noustessa lämpökerroin pienenee. Näiden tietojen avulla pystytään laskemaan höyrystinja lauhdutustehot. Poistoilmalämpöpumpun tehonsäädön toteutustavasta riippuen osateholla lämpökerroin voi muuttua. Tarkemmassa laskennassa voidaan hyödyntää Lämpöpumppujen energialaskentaopasta Tässä oppaassa ei käsitellä tarkempaa laskentaa. Tässä oppaassa käsitellään yksinkertaistettua laskentamenetelmää, jota käytetään ympäristöministeriön PILPlaskimessa. 12
13 3.3 Poistoilmasta tuloilmaan lämpöä siirtävä lämpöpumppu Yksinkertaisin poistoilmalämpöpumpun perustyyppi on poistoilmasta tuloilmaan lämpöä siirtävä lämpöpumppu (kuva 2). Pääkomponentit ovat puhaltimet, poistoilmakanavassa sijaitseva höyrystin, tuloilmakanavassa sijaitseva lauhdutin, kompressori ja kylmäainepiiri tarvittavine komponentteineen. Poistoilmalämpöpumpun toimintaa ohjataan yleensä poistoilman tai huonelämpötilan mittauksen perusteella. Jotta poistoilmalämpöpumppu ottaisi lämpöä talteen lämmityskaudella jatkuvasti, tulee sen lämpötilan asetusarvon olla korkeampi kuin rakennuksen muiden mahdollisten lämmitysjärjestelmien. Joissakin ratkaisuissa kylmäainepiirin toiminta voidaan kesällä kääntää toisinpäin, jolloin tuloilmaa voidaan viilentää. Ulkoilma Lauhdutin, φ lauhd T u T t T t2 Tuloilma Jälkilämmityspatteri Ulospuhallusilma Kompressori, P kompr Poistoilma T j T p Höyrystin, φ höyr Huom. havainnollisuuden säilyttämiseksi kaaviokuvassa ei ole esitetty kaikkia lämpöpumpun ja ilmanvaihtokoneen komponentteja, kuten esimerkiksi säätölaitteita, äänenvaimentimia ja suodattimia. Kuva 2. Periaatekuva poistoilmalämpöpumpusta, jossa poistoilmasta siirretään lämpöä tuloilmaan. 13
14 3.4 Poistoilmasta varaajaan lämpöä siirtävä lämpöpumppu Toinen poistoilmalämpöpumpun perustyyppi on poistoilmasta vesivaraajaan tai muuhun vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään lämpöä siirtävä lämpöpumppu (kuva 3). Kuvasta poiketen järjestelmään ei välttämättä kuulu lainkaan tuloilmapuhallinta. Tällöin järjestelmää voidaan käyttää myös koneellisen poiston ilmanvaihtojärjestelmissä. Pääkomponentit ovat poistoilmakanavassa sijaitseva höyrystin, varaajassa tai sen vaipassa sijaitseva lauhdutin, kompressori ja kylmäainepiiri tarvittavine komponentteineen. Lisäksi järjestelmässä voi olla yhdistettynä nestekiertoisia ja kylmäainekiertoisia piirejä ja näitä yhdistäviä lämmönsiirtimiä. Poistoilmalämpöpumpun toimintaa ohjataan yleensä varaajan lämpötilan perusteella. Varaajaan siirrettyä lämpöä voidaan käyttää tuloilman, tilojen tai käyttöveden lämmittämiseen. Ulkoilma Jälkilämmityspatteri T u T t T t2 Tuloilma Ulospuhallusilma T j Höyrystin, φ höyr T p Poistoilma Kompressori, P kompr Huom. havainnollisuuden säilyttämiseksi kaaviokuvassa ei ole esitetty kaikkia lämpöpumpun ja ilmanvaihtokoneen komponentteja, kuten esimerkiksi säätölaitteita, äänenvaimentimia ja suodattimia. Lauhdutin, φ lauhd Varaaja tai muu vesikiertoinen järjestelmä Kuva 3. Poistoilmalämpöpumppu, jossa poistoilmasta siirretään lämpöä varaajaan tai muuhun vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Tämäntyyppiseen järjestelmään ei aina sisälly ilmanvaihdon tuloilmajärjestelmää, jolloin ilmanvaihdon toimivuuden ja sisäilmaston hallinnan kannalta se ei vastaa nykyaikaisia vaatimuksia. 14
15 3.5 Poistoilmasta tuloilmaan lämpöä siirtävä lämpöpumppu ja LTOlämmönsiirrin Poistoilmalämpöpumppua voidaan täydentää poistoilman lämmöntalteenoton rekuperatiivisella tai regeneratiivisella lämmönsiirtimellä (kuvat 4 ja 5). Tällöin lämmöntalteenotto toimii, vaikka poistoilmalämpöpumppu ei olisi käynnissä. Lämmönsiirrin lämmittää tuloilmaa ja pienentää ilmanvaihdon lämmitystarvetta. Tällaisissa poistoilmalämpöpumpuissa höyrystin voi olla joko poistoilmassa ennen LTO-lämmönsiirrintä tai LTO-lämmönsiirtimen jälkeen. Poistoilmalämpöpumpun kannalta LTO-lämmönsiirtimen jälkeinen poistoilma on merkittävästi viileämpi lämmönlähde kuin poistoilma ennen LTO-lämmönsiirrintä. Sijainti vaikuttaa poistoilmalämpöpumpun toimintalämpötiloihin ja lämpökertoimeen. Poistoilmalämpöpumpun lauhdutin on yleensä tuloilmassa lämmöntalteenoton lämmönsiirtimen jälkeen. Ulkoilma T u T p = T x Poistoilma Höyrystin, φ höyr LTO:n lämmönsiirrin Lauhdutin, φ lauhd Jälkilämmityspatteri Ulospuhallusilma T j T z Kompressori, P kompr T y T t T t2 Tuloilma Huom. havainnollisuuden säilyttämiseksi kaaviokuvassa ei ole esitetty kaikkia lämpöpumpun ja ilmanvaihtokoneen komponentteja, kuten esimerkiksi säätölaitteita, äänenvaimentimia ja suodattimia. Kuva 4. Poistoilmalämpöpumppu, jossa poistoilmasta siirretään lämpöä tuloilmaan sekä lämmönsiirtimellä että poistoilmalämpöpumpulla. Poistoilmalämpöpumpun höyrystin sijaitsee poistoilmassa lämmönsiirtimen jälkeen. 15
16 Höyrystin, φ höyr Ulkoilma T u T x T p Poistoilma Kompressori, P kompr Jälkilämmityspatteri Ulospuhallusilma LTO:n lämmönsiirrin T z = T j T y T t T t2 Lauhdutin, φ lauhd Tuloilma Huom. havainnollisuuden säilyttämiseksi kaaviokuvassa ei ole esitetty kaikkia lämpöpumpun ja ilmanvaihtokoneen komponentteja, kuten esimerkiksi säätölaitteita, äänenvaimentimia ja suodattimia. Kuva 5. Poistoilmalämpöpumppu, jossa poistoilmasta siirretään lämpöä tuloilmaan sekä lämmönsiirtimellä että poistoilmalämpöpumpulla. Poistoilmalämpöpumpun höyrystin sijaitsee poistoilmassa ennen lämmöntalteenoton lämmönsiirrintä. 16
17 3.6 Poistoilmasta varaajaan lämpöä siirtävä lämpöpumppu ja LTOlämmönsiirrin LTO-lämmönsiirtimellä varustettu poistoilmalämpöpumppu voi siirtää lämpöä poistoilmasta vesivaraajaan tai muuhun vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään (kuvat 6 ja 7). Varaajaan siirrettyä lämpöä voidaan käyttää tilojen ja tuloilman lämmitykseen, märkätilojen mukavuuslattialämmitykseen sekä käyttöveden lämmittämiseen. Ulkoilma T u T p = T x Poistoilma Höyrystin, φ höyr LTO:n lämmönsiirrin Jälkilämmityspatteri Ulospuhallusilma T j T z T y = T t T t2 Tuloilma Huom. havainnollisuuden säilyttämiseksi kaaviokuvassa ei ole esitetty kaikkia lämpöpumpun ja ilmanvaihtokoneen komponentteja, kuten esimerkiksi säätölaitteita, äänenvaimentimia ja suodattimia. Kompressori, P kompr Lauhdutin, φ lauhd Varaaja tai muu vesikiertoinen järjestelmä Kuva 6. Poistoilmalämpöpumppu, jossa poistoilmasta siirretään lämpöä tuloilmaan lämmöntalteenoton lämmönsiirtimellä ja varaajaan lämpöpumpulla. Poistoilmalämpöpumpun höyrystin sijaitsee poistoilmassa lämmöntalteenoton lämmönsiirtimen jälkeen. 17
18 Höyrystin, φ höyr Ulkoilma T u T x T p Poistoilma Jälkilämmityspatteri Ulospuhallusilma LTO:n lämmönsiirrin T z = T j Huom. havainnollisuuden säilyttämiseksi kaaviokuvassa ei ole esitetty kaikkia lämpöpumpun ja ilmanvaihtokoneen komponentteja, kuten esimerkiksi säätölaitteita, äänenvaimentimia ja suodattimia. T y = T t Kompressori, P kompr Lauhdutin, φ lauhd T t2 Tuloilma Varaaja tai muu vesikiertoinen järjestelmä Kuva 7. Poistoilmalämpöpumppu, jossa poistoilmasta siirretään lämpöä tuloilmaan lämmöntalteenoton lämmönsiirtimellä ja varaajaan lämpöpumpulla. Poistoilmalämpöpumpun höyrystin sijaitsee poistoilmassa ennen lämmöntalteenoton lämmönsiirrintä. 18
19 3.7 Ulkoilman esilämmitys Poistoilmalämpöpumppu voi sisältää tai siihen voidaan asentaa lisävarusteena ulkoilman esilämmitys. Tällä nostetaan ilmanvaihtokoneelle tulevan ulkoilman lämpötilaa niin, että vähennetään LTO-lämmönsiirtimen jäätymisriskiä ja nostetaan poistoilmalämpöpumpun toimintalämpötilaa. Esilämmitys voidaan tehdä ostoenergialla (esimerkiksi sähkövastuksella) tai esimerkiksi maapiiristä saatavalla lämmöllä (jäätymättömällä nestekiertoisella esilämmityspatterilla). Nestekiertoinen maapiiri voi käyttää lämmönlähteenä porakaivoa tai keräysputkisto voi olla maassa vaakatasossa. Poistoilmalämpöpumppu voi vaatia esilämmityksen toimiakseen matalissa ulkolämpötiloissa. Tässä oppaassa ei käsitellä tarkemmin ulkoilman esilämmityksen laskentaa. 3.8 Poistoilmalämpöpumpun ohjaus- ja säätötavat Poistoilmalämpöpumpun ohjaus- ja säätötapoja ei käsitellä tässä oppaassa yksityiskohtaisesti. Tässä oppaassa kuvattu laskentamenetelmä ottaa huomioon tärkeimmät poistoilmalämpöpumpun toimintaan liittyvät asiat menemättä kuitenkaan yksityiskohtaisiin tuoteratkaisuihin. Laskentamenetelmän tavoitteena on, että suurin osa tuotteista pystytään laskemaan tätä ohjetta soveltaen. Poistoilmalämpöpumpun ja lämmönsiirtimen ohjauksen toimintaa kuvataan yksinkertaistetusti lämpötiloja rajoittamalla. Poistoilmalämpöpumpun höyrystimen jälkeiselle poistoilmalle voidaan antaa alin sallittu lämpötila-arvo. Vastaavasti LTO-lämmönsiirtimen jälkeiselle poistoilmalle voidaan antaa alin sallittu lämpötila-arvo. Lisäksi laskennan kohteena olevan rakennuksen lämmöntarve voi rajoittaa poistoilmalämpöpumpun lämmöntuottoa. Jos poistoilmalämpöpumppu kykenee viilentämään poistoilmaa ulkoilman lämpötilaa kylmemmäksi, niin tätä osuutta ei lasketa mukaan lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteeseen. 19
20 4 Poistoilmalämpöpumpun lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta 4.1 Ilmanvaihdon lämpöhäviön laskenta Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa käytettävä rakennuksen ilmanvaihdon ominaislämpöhäviö lasketaan yhtälön (12) mukaan. H iv i pi v, poisto d V a c q t t 1 (12) jossa H iv on ilmanvaihdon ominaislämpöhäviö, W/K i ilman tiheys, 1,2 kg/m³ c pi ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/kgK vakioidun käytön mukainen laskennallinen poistoilmavirta, m³/s q v, poisto t d ilmanvaihtojärjestelmän keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, d /24, missä d on käyntiaika tuntia vuorokaudessa t v ilmanvaihtojärjestelmän viikoittainen käyntiaikasuhde, w /7, missä w on käyntipäivien lukumäärä viikossa η a ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhde, joka on lämmöntalteenottolaitteistolla vuodessa talteenotettavan ja hyödynnettävän energian suhde ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaan energiaan, kun lämmöntalteenottoa ei ole. Ilmanvaihdon lämpöhäviö lasketaan tarvittaessa erikseen jokaiselle ilmanvaihtokoneelle mukaan lukien poistoilmapuhaltimet, joissa ei ole lämmöntalteenottoa, sekä poistoilmalämpöpumput. Koko rakennuksen ilmanvaihdon lämpöhäviö on kaikkien ilmanvaihtokoneiden lämpöhäviöiden summa. Ilmanvaihdon lämpöhäviöiden laskennasta ja lämmöntalteenoton hyötysuhteista on lisätietoa Tasauslaskentaoppaassa Poistoilmalämpöpumpulla saattaa olla poistoilmavirran minimiarvo, jota ei saa alittaa, jotta kylmäainepiirin toimisi häiriöttömästi. Jos suunniteltu ilmavirta on pienempi kuin poistoilmalämpöpumpun minimi-ilmavirta, tätä opasta ei voida käyttää vuosihyötysuhteen laskentaan. Tämä tulee ottaa huomioon mitoituksessa ja laitevalinnassa. 4.2 Ilmavirrat ja käyntiajat lämpöhäviön tasauslaskennassa Lämpöhäviön tasauslaskennassa ilmanvaihdon poistoilmavirta (q v, poisto ) määritetään asetuksen mukaan. Ilmanvaihdon ilmavirta on sama vertailu- ja suunnitteluratkaisussa. Tarpeenmukaista ilmanvaihtoa ei oteta huomioon vertailulämpöhäviön ja suunnitteluratkaisun lämpöhäviön laskennassa käyttämällä niissä eri ilmavirtoja. Tasauslaskennassa ilmanvaihdon käyntiaikasuhteet (t d ja t v ) on sisällytetty ilmavirran q v, p lukuarvoon (q v, p = q v, poisto t d t v ). Käyntiaikatekijä t d on ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde ja t v on ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde. Ilmanvaihdon ulkoilmavirtojen ja ilmanvaihdon käyntiaikojen arvot esitetään taulukossa 3. Lämpöhäviön tasauslaskennassa poistoilmavirta ja ulospuhallusilmavirta ovat yhtä suuria kuin ulkoilmavirta. Lämpöhäviön laskennassa on käytettävä kunkin rakennustyypin käyttötarkoitusluokan vakioitua käyttöä vastaavia arvoja. Näistä poikkeavia rakennuksen suunniteltua käyttöä vastaavia arvoja ei saa lämpöhäviölaskennassa käyttää lukuun ottamatta 20
21 käyttötarkoitusluokan 9 rakennuksia, joissa käytetään suunnitteluarvoja. LTO-vaatimuksen ulkopuolelle jäävien tilojen suunnitellut poistoilmavirrat lisätään tasauslaskentaan erikseen omaan kohtaansa. Nämä ilmavirrat eivät yleensä sisälly vakioidun käytön kokonaisilmavirtaan. Poikkeuksena on esimerkiksi painovoimaisen ilmanvaihdon rakennus, jonka ilmavirta sisältyy vakioidun käytön ilmavirtaan. Taulukko 3. Rakennuksen lämpöhäviön laskennassa käytettävät ilmanvaihdon ilmavirrat ja käyntiajat käyttötarkoitusluokittain. Käyttötarkoitusluokka 1. Erillinen pientalo, rivi- ja ketjutalo sekä kaksikerroksinen asuinkerrostalo 2. Vähintään kolmikerroksinen asuinkerrostalo 2. Vähintään kolmikerroksinen asuinkerrostalo, ilmanvaihdon ohjaus 2) Käyttöajan ulkoilmavirta dm³/(s m²) Käyttöajan ulkopuolinen ulkoilmavirta dm³/(s m²) Käyntiaika d, tuntia vuorokaudessa 1) Käyntiaika w, päiviä viikossa 0, ,400 0, ,500 0, , Toimistorakennus 2 0, = , Liikerakennus 2 0, = ,14 5. Majoitusliikerakennus ,00 Käyntiajoilla painotettu ulkoilmavirta dm³/(s m²) 6. Opetusrakennus ja 3 0, = ,998 päiväkoti 7. Liikuntahalli 2 0, = ,38 8. Sairaala ,00 9. Muut rakennukset suunnitteluarvoilla 1) Jos ilmanvaihto ei ole jatkuvasti päällä, lisätään rakennuksen käyttöajan alkuun ja loppuun yksi tunti lisää käyntiaikaa. 2) Käyttötarkoitusluokan 2 rakennusten ilmanvaihtojärjestelmissä, joissa asukkailla on mahdollisuus ohjata ilmanvaihtoa huoneistokohtaisesti, rakennuksen ulkoilmavirtana voidaan käyttää 0,4 dm³/(s m²). 4.3 Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde Rakennuksen poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on lämmöntalteenottolaitteistolla talteenotettavan ja hyödynnettävän lämpöenergian suhde rakennuksen ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaan lämpöenergiaan, kun lämmöntalteenottoa ei ole. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde η a lasketaan yhtälön (13) mukaan ottamalla huomioon kaikki rakennuksen lämmöntalteenoton piiriin kuuluvat poistoilmavirrat. QLTO Qiv QPILP (13) a jossa η a on rakennuksen poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde, - Q LTO poistoilmasta LTO-lämmönsiirtimellä (LTO) talteenotettu ja suoraan tuloilman lämmityksessä hyödynnetty lämpöenergia lämmityskaudella, kwh 21
22 Q PILP Q iv poistoilmasta poistoilmalämpöpumpulla (PILP) talteenotettu ja tuloilman tai tilojen lämmityksessä hyödynnetty lämpöenergia lämmityskaudella, kwh ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema lämmitysenergia lämmityskaudella, jos ei ole lämmöntalteenottoa tai poistoilmalämpöpumppua, kwh Tässä oppaassa LTO-lämmönsiirtimellä varustetulla lämmöntalteenotolla (LTO) tarkoitetaan levylämmönsiirtimillä (ristivirta ja vastavirta), pyörivällä regeneratiivisella lämmönsiirtimellä tai epäsuorilla pumppukiertoisilla LTO-pattereilla varustettua lämmöntalteenottoa erotuksena poistoilmalämpöpumpulla (PILP) tapahtuvasta lämmöntalteenotosta. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde voidaan laskea yhtälön (13) mukaan myös erikseen kullekin ilmanvaihtokoneelle ottamalla huomioon vain kyseessä olevan ilmanvaihtokoneen kautta kulkeva suunniteltu poistoilmavirta (q v, poisto, s ). Ilmanvaihtokonekohtaisista lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteista (η a, ivkone ) voidaan laskea koko rakennuksen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde ilmavirroilla painotettuna keskiarvona yhtälön (14) mukaan. Painotuksessa käytetään suunniteltua poistoilmavirtaa, joka on kerrottu käyntiaikatekijöillä. qv, poisto, stdtv a, ivkone a (14) q t t v, poisto, s d v jossa η a on rakennuksen poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde, - q v, poisto, s suunniteltu poistoilmavirta, m³/s t d ilmanvaihtojärjestelmän keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, d /24, missä d on käyntiaika tuntia vuorokaudessa t v ilmanvaihtojärjestelmän viikoittainen käyntiaikasuhde, w /7, missä w on käyntipäivien lukumäärä viikossa η a, ivkone yksittäiselle ilmanvaihtokoneelle määritetty poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde, Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve ilman lämmöntalteenottoa Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema lämmitysenergia lämmityskaudella ilman lämmöntalteenottoa Q iv lasketaan yhtälön (15) mukaan. Jos rakennuksessa on useita ilmanvaihtokoneita, niin niiden tarvitsema lämmitysenergia lasketaan erikseen ja yhtälössä (13) käytetään lämmitysenergioiden summaa. Q iv c p qv, poisto, stdtv ( Ts Tu, i ) i (15) i jossa Q iv on ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema lämmitysenergia lämmityskaudella ilman LTO:a tai PILP:a, kwh (vastaa kuvassa 8 pinta-alaa A) c p ilman ominaislämpökapasiteetti, 1,0 kj/kgk ρ ilman tiheys, 1,2 kg/m³ q v, poisto, s suunniteltu poistoilmavirta, m³/s t d ilmanvaihtojärjestelmän keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, d /24, missä d on käyntiaika tuntia vuorokaudessa ilmanvaihtojärjestelmän viikoittainen käyntiaikasuhde, w /7, missä w on t v 22
23 Lämpötila, C käyntipäivien lukumäärä viikossa T s sisäilman lämpötila (= poistoilman lämpötila), C T u, i ulkoilman lämpötila, C Δ i ajanjakson pituus, jolloin ulkoilman lämpötila T u, i esiintyy, h (liite 1). Tässä oppaassa esitetään menetelmä, jossa laskenta tehdään pysyvyyskäyrän avulla. Siinä ulkolämpötila on jaettu yhden asteen välein esiintymisajanjaksoihin, joilla laskenta tehdään. Säätietoina käytetään asetuksen mukaisia säätietoja (liite 1). Ilmanvaihdon lämmitystarve ilman LTO:a esitetään kuvassa 8. Esimerkkilaskelman lämmitystarve (kwh vuodessa) on laskettu poistoilmavirralla 125 dm³/s, joka on ilmanvaihdon tarpeen perusteella käyttöajan suunniteltu poistoilmavirta Poistoilman lämpötila Ulkoilman lämpötila Lämmityskausi Poistoilman lämpötila eli huoneilman lämpötila Ilmanvaihdon lämmitystarve Ohjeita: Ulkoilman pysyvyyskäyrä kuvaa sitä aikaa vuodesta, jolloin ulkolämpötila on käyrältä luettua lämpötilaa alempi. Lämpötilaero kuvaa tehoa (W) ja käyrien välinen pinta-ala kuvaa energiaa (kwh). 10 A: kwh Ulkoilman lämpötilan pysyvyys A : ilmanvaihdon lämmitystarve ilman poistoilmalämpöpumppua (PILP) ja muuta lämmöntalteenottoa (LTO) Aika vuodessa, % Kuva 8. Ilmanvaihdon lämmitystarve Q iv ilman lämmöntalteenottoa ja poistoilmalämpöpumppua. Q iv vastaa kuvassa pinta-alaa A. Vuotuinen lämmitystarve lasketaan lämmityskaudelle eli jaksolle, jolla ulkoilman lämpötila on alle +12 C. Lämmitystarve (kwh vuodessa) on laskettu poistoilmavirralla 125 dm³/s, joka on ilmanvaihdon tarpeen perusteella käyttöajan suunniteltu poistoilmavirta. Ohjeita pysyvyyskäyräkuvan lukemiseen: ulkoilman pysyvyyskäyrä kuvaa sitä aikaa vuodesta, jolloin ulkolämpötila on käyrältä luettua lämpötilaa alempi. Käyrien välinen lämpötilaero kuvaa tehoa (W) ja pinta-ala energiaa (kwh). 23
24 4.5 LTO-lämmönsiirtimellä (LTO) talteen saatu energia Poistoilmasta LTO-lämmönsiirtimellä (LTO) talteenotettu lämpöenergia Q LTO lasketaan yhtälön (16) mukaan. Jos rakennuksessa on useita LTO:lla varustettuja ilmanvaihtokoneita, niin niiden talteenottama lämpöenergia lasketaan erikseen ja yhtälössä (13) käytetään energioiden summaa. Q LTO c p qv, poisto, stdtv ( Tp, i Tj, i ) i (16) i jossa Q LTO on poistoilmasta lämmönsiirtimellä talteenotettu ja suoraan tuloilman lämmityksessä hyödynnetty lämpöenergia lämmityskaudella, kwh (vastaa kuvassa 9 pinta-alaa LTO) c p ilman ominaislämpökapasiteetti, 1,0 kj/kgk ρ ilman tiheys, 1,2 kg/m³ q v, poisto, s suunniteltu poistoilmavirta, m³/s t d ilmanvaihtojärjestelmän keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, d /24, missä d on käyntiaika tuntia vuorokaudessa t v ilmanvaihtojärjestelmän viikoittainen käyntiaikasuhde, w /7, missä w on käyntipäivien lukumäärä viikossa T p, i poistoilman lämpötila ennen lämmönsiirrintä, C T j, i poistoilman lämpötila lämmönsiirtimen jälkeen, C Δ i ajanjakson pituus, jolloin poistoilman lämpötiloja T p, i ja T j, i vastaava ulkoilman lämpötila esiintyy, h. Ilmanvaihdon lämmitystarve LTO:n kanssa esitetään kuvassa 9. Samassa kuvassa esitetään myös poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta. Kuvassa 10 esitetään sama LTOratkaisu tuloilmapuolelta tuloilman lämpötiloilla kuvattuna. Koska tuloilmavirta on 10 % pienempi kuin poistoilmavirta (125 dm³/s), tuloilman lämpötilanmuutos LTO-lämmönsiirtimessä on hieman suurempi kuin poistoilmavirran. LTO-lämmönsiirtimen tuloilman lämpötilasuhde yhtä suurilla ilmavirroilla on 0,80. Lämpötilasuhteiden laskenta esitetään tarkemmin Tasauslaskentaoppaan 2017 liitteessä 4 ja ympäristöministeriön monisteessa
25 Lämpötila, C Poistoilman lämpötila Poistoilman lämpötila LTO:n jälkeen Ulkoilman lämpötila Lämmityskausi Poistoilman lämpötilat Ohjeita: Ulkoilman pysyvyyskäyrä kuvaa sitä aikaa vuodesta, jolloin ulkolämpötila on käyrältä luettua lämpötilaa alempi. Lämpötilaero kuvaa tehoa (W) ja käyrien välinen pinta-ala kuvaa energiaa (kwh). Poistoilman lämpötila eli huoneilman lämpötila 20 LTO: kwh B: 4517 kwh Poistoilman lämpötila LTO:n jälkeen B: Ilmanvaihdon lämmitystarve, kun on LTO LTO = A - B: LTO:lla talteenotettu energia - hyödynnetään tuloilman lämmityksessä η a = (A - B)/A: Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde - sisältää pelkästään LTO:n energian -30 Ulkoilman lämpötilan pysyvyys Aika vuodessa, % Kuva 9. Ilmanvaihdon LTO ja lämmitystarve LTO:n kanssa. Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on lämmöntalteenottolaitteistolla (LTO) talteenotettavan ja hyödynnettävän energian (LTO = A - B) suhde ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaan energiaan A (kuvasta 8), kun lämmöntalteenottoa ei ole. Lämmitystarve ja talteenotettu energia (kwh vuodessa) on laskettu poistoilmavirralla 125 dm³/s, joka on ilmanvaihdon tarpeen perusteella käyttöajan suunniteltu poistoilmavirta. Laskentatapauksessa lämmöntalteenoton tehoa ei rajoiteta jäätymisen estämiseksi. Lämpimällä säällä lämmöntalteenottoa ei rajoiteta tuloilman lämpötilan tai tilojen lämmitystarpeen takia. Kuvan esimerkissä lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteeksi η a tulee / = 76 %. 25
26 Lämpötila, C Poistoilman lämpötila Tuloilman lämpötila jälkilämmityksen jälkeen Tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen Ulkoilman lämpötila Lämmityskausi Poistoilman lämpötila eli huoneilman lämpötila Tuloilman lämpötilat Ohjeita: Ulkoilman pysyvyyskäyrä kuvaa sitä aikaa vuodesta, jolloin ulkolämpötila on käyrältä luettua lämpötilaa alempi. Lämpötilaero kuvaa tehoa (W) ja käyrien välinen pinta-ala kuvaa energiaa (kwh). 10 LTO: kwh 0-10 Tuloilman lämpötila jälkilämmityksen jälkeen (+16 C) Tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen -20 Ulkoilman lämpötilan pysyvyys Aika vuodessa, % Kuva 10. Tuloilman lämpötila lämmöntalteenoton jälkeen. Ulkoilman ja tuloilman välinen alue vastaa poistoilmasta talteenotettua energiaa eli pinta-alaa LTO kuvassa 9. Lisäksi kuvassa on tuloilman lämpötila jälkilämmityksen jälkeen. Tuloilman jälkilämmityspatterin asetusarvo on tässä esimerkissä +16 C. Talteenotettu energia (kwh vuodessa) on laskettu poistoilmavirralla 125 dm³/s, joka on ilmanvaihdon tarpeen perusteella käyttöajan suunniteltu poistoilmavirta. Tuloilmavirta on 90 % poistoilmavirrasta. 4.6 Poistoilmalämpöpumpulla (PILP) talteen saatu energia Poistoilmalämpöpumpulla (PILP) talteen otettu lämpöenergia lämmityskaudella Q PILP lasketaan yhtälön (17) mukaan. Q PILP c p qv, poisto, stdtv ( Tp, i Tj, i ) i (17) i jossa Q PILP on poistoilmasta lämpöpumpulla talteenotettu ja tuloilman tai tilojen lämmityksessä hyödynnetty lämpöenergia lämmityskaudella, kwh (vastaa kuvassa 11 pinta-alaa PILP) c p ilman ominaislämpökapasiteetti, 1,0 kj/kgk ρ ilman tiheys, 1,2 kg/m³ q v, poisto, s suunniteltu poistoilmavirta, m³/s t d ilmanvaihtojärjestelmän keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, d /24, missä d on käyntiaika tuntia vuorokaudessa t v ilmanvaihtojärjestelmän viikoittainen käyntiaikasuhde, w /7, missä w on käyntipäivien lukumäärä viikossa 26
27 Lämpötila, C T p, i poistoilmalämpöpumpun höyrystimelle tulevan poistoilman lämpötila, C T j, i poistoilman lämpötila poistoilmalämpöpumpun höyrystimen jälkeen, C Δ i ajanjakson pituus, jolloin poistoilman lämpötiloja T p, i ja T j, i vastaava ulkoilman lämpötila esiintyy, h. Ilmanvaihdon lämmitystarve poistoilmalämpöpumpun kanssa esitetään kuvassa 11. Poistoilmalämpöpumpun lämpökerroin on 3,0 ja kompressorin sähköteho on W. Poistoilmavirta on 125 dm³/s. Täydellä teholla PILP kykenee jäähdyttämään poistoilman lämpötilasta 21 C lämpötilaan 6,3 C. Samassa kuvassa esitetään myös poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta. Kuvassa 12 esitetään sama poistoilmalämpöpumppuratkaisu tuloilmapuolelta tuloilman lämpötiloilla ja kuvassa 13 tehoilla kuvattuna. Yhtälössä (7) käytetty poistoilman lämpötila höyrystimen jälkeen ei voi olla ulkoilman lämpötilaa alempi, kun määritetään lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdetta lämpöhäviöiden tasauslaskentaa varten. Tasauslaskennassa energiantuotantoa ei oteta huomioon. Ulkoilman lämpötilaa alemmaksi jäähdytetty poistoilma ei ole lämmöntalteenottoa, vaan tältä osin saatu lämpö rinnastetaan ulkoilmalämpöpumpulla tapahtuvaan lämmöntuotantoon Höyrystin poistoilmassa ja lauhdutin tuloilmassa Poistoilman lämpötila Poistoilman lämpötila PILP:n höyrystimen jälkeen Ulkoilman lämpötila Lämmityskausi Poistoilman lämpötilat Ohjeita: Ulkoilman pysyvyyskäyrä kuvaa sitä aikaa vuodesta, jolloin ulkolämpötila on käyrältä luettua lämpötilaa alempi. Lämpötilaero kuvaa tehoa (W) ja käyrien välinen pinta-ala kuvaa energiaa (kwh). Poistoilman lämpötila eli huoneilman lämpötila PILP toimii täydellä teholla PILP: kwh 0 B: Ilmanvaihdon lämmitystarve, kun on PILP Poistoilman lämpötila PILP:n jälkeen B: 6528 kwh Ulkoilman lämpötilan pysyvyys PILP = A - B: PILP:lla talteenotettu energia - voidaan hyödyntää lämmityksessä - ei sisällä ulkoilmasta otettua energiaa η a = (A - B)/A: Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde - sisältää PILP:n energian Aika vuodessa, % Kuva 11. Poistoilmalämpöpumpulla talteenotettu lämpöenergia ja ilmanvaihdon lämmitystarve PILP:n kanssa. Täydellä teholla PILP kykenee jäähdyttämään poistoilman lämpötilasta 21 C lämpötilaan 6,3 C. Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on PILP:llä talteenotettavan ja hyödynnettävän energian (PILP = A - B) suhde ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaan energiaan (A kuvassa 8), kun lämmöntalteenottoa ei ole. Lämpimällä säällä rakennuksen lämmöntarpeen pieneneminen rajoittaa PILP:n tehoa. Lämmitystarve ja talteenotettu energia (kwh vuodessa) on laskettu poistoilmavirralla 125 dm³/s, joka on ilmanvaihdon tarpeen perusteella käyttöajan suunniteltu poistoilmavirta. Kuvan esimerkissä PILP:lla tapahtuvan lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteeksi η a tulee / = 65 %. 27
28 Lämpötila, C Höyrystin poistoilmassa ja lauhdutin tuloilmassa Tuloilman lämpötila bruttolämmöntarpeen mukaan Tuloilman lämpötila nettolämmöntarpeen mukaan Poistoilman lämpötila Tuloilman lämpötila jälkilämmityksen jälkeen Tuloilman lämpötila PILP:n lauhduttimen jälkeen Tuloilman lämpötila PILP:n kompressorin jälkeen Ulkoilman lämpötila Lämmityskausi Tuloilman lämpötilat, kun PILP:n lauhdutin on tuloilmassa Ohjeita: Ulkoilman pysyvyyskäyrä kuvaa sitä aikaa vuodesta, jolloin ulkolämpötila on käyrältä luettua lämpötilaa alempi. Lämpötilaero kuvaa tehoa (W) ja käyrien välinen pinta-ala kuvaa energiaa (kwh) Muu lämmitys: kwh PILP: kwh Tuloilman jälkilämmitys: 383 kwh Aika vuodessa, % Kuva 12. Poistoilmalämpöpumpun tuottaman lämmön hyödyntäminen tuloilman ja tilojen lämmityksessä. Poistoilmalämpöpumpun tehot esitetään kuvassa tuloilman lämpötiloina. Kompressorin sähkön kulutus on kwh, joka siirtyy lämpönä tuloilmaan. Tuloilmaan siirtyy myös kwh poistoilmasta talteen saatua lämpöä. Poistoilmalämpöpumpun lisäksi tarvitaan kwh tilojen lämmitysenergiaa (esimerkiksi lattialämmitystä). Hyödyksi saadut lämpökuormat ovat pienentäneet rakennuksen lämmitystarvetta kwh lämmityskauden aikana. Lämpimällä säällä rakennuksen lämmöntarpeen pieneneminen rajoittaa poistoilmalämpöpumpun tehoa. Lisäksi kuvassa on tuloilman lämpötila jälkilämmityksen jälkeen. Tuloilman jälkilämmityspatterin asetusarvo on tässä esimerkissä +16 C. Talteenotettu energia on laskettu poistoilmavirralla 125 dm³/s, joka on ilmanvaihdon tarpeen perusteella käyttöajan suunniteltu poistoilmavirta. 28