Source: http://docplayer.fi/14565821-Cre-crie-crne-crte-spke-mtre-cme-bms-hp.html
Timestamp: 2018-05-22 18:45:37+00:00
Document Index: 16410940

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 GRUNDFOS OHJEET CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Asennus- ja käyttöohjeet
2 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit 2 2. Yleistietoja 3 3. Yleiskuvaus Pumput, joissa ei ole tehtaalla asennettua anturia Paineanturilla varustetut pumput Asetukset 3 4. Mekaaninen asennus Moottorin jäähdytys Ulkoasennus 3 5. Sähköliitäntä Kolmivaihepumput, 1,1-7,5 kw Kolmivaihepumput, kw Signaalikaapelit Väyläliitäntäkaapeli 9 6. Käyttö- ja ohjaustavat Yleistä käyttö- ja ohjaustavoista Käyttötapa Säätömuoto Pumpun asetus Tehdasasetus Asetus ohjauspaneelista Käyttötavan asetus Asetuspisteen asetus Asetus R100-kaukosäätimellä KÄYTTÖ-valikko TILA-valikko ASENNUS-valikko Asetus PC Tool E-products -työkaluilla Asetusten tärkeysjärjestys Ulkoiset pakko-ohjaussignaalit Käynnistys-/pysäytystulo Digitaalinen tulo Ulkoinen asetuspistesignaali Väyläsignaali Muut väylästandardit Merkkivalot ja signaalirele Eristysvastus Hätäkäyttö (vain kw) Kunnossapito ja huolto Moottorin puhdistus Moottorin laakerien voitelu Moottorin laakerien vaihtaminen Varistorin vaihto (vain kw) Huolto-osat ja huoltopaketit Tekniset tiedot - kolmivaihepumput, 1,1-7,5 kw Verkkojännite Ylikuormitussuojaus Vuotovirta Tulo-/lähtöliitännät Tekniset tiedot - kolmivaihepumput, kw Verkkojännite Ylikuormitussuojaus Vuotovirta Tulo-/lähtöliitännät Muut tekniset tiedot Hävittäminen 28 Varoitus Nämä asennus- ja käyttöohjeet on luettava huolellisesti ennen asennusta. Asennuksen ja käytön tulee muilta osin noudattaa paikallisia asetuksia ja seurata yleistä käytäntöä. 1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Huomio Huomaa Varoitus Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkoja! Varoitus Tuotteen pinta on kuuma ja saattaa aiheuttaa palovamman tai henkilövahingon. Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion. Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan. 2
3 2. Yleistietoja Nämä asennus- ja käyttöohjeet täydentävät vastaavien vakiopumppujen CR, CRI, CRN, CRT, SPK, MTR, CM ja BMS hp asennus- ja käyttöohjeita. Ohjeet, joita näissä käyttöohjeissa ei ole esitetty, löytyvät kyseisen vakiopumpun asennus- ja käyttöohjeista. 4. Mekaaninen asennus Pumppu on asennettava vakaalle ja lujalle alustalle ja kiinnitettävä laipassa tai pohjalaatassa olevien reikien kautta ankkuripulteilla. Huomaa UL/cUL-hyväksynnän säilyttämiseksi noudata myös sivulla 29 annettuja asennusohjeita. Suomi (FI) 3. Yleiskuvaus Grundfos E -pumpuissa on integroidulla taajuusmuuttajalla varustetut vakiomoottorit. Pumpuissa on kolmivaiheinen verkkoliitäntä. 3.1 Pumput, joissa ei ole tehtaalla asennettua anturia Pumpuissa on sisäänrakennettu PI-säädin ja niihin voidaan liittää ulkoinen anturi, jolla voidaan ohjata seuraavia parametreja: paine paine-ero lämpötila lämpötilaero virtaama. Pumput on asetettu tehtaalla ohjaustavalle "ohjaamaton". PI-säädin voidaan käynnistää R100-kaukosäätimellä tai Grundfos GO Remotella. 3.2 Paineanturilla varustetut pumput Pumpuissa on sisäänrakennettu PI-säädin ja paineanturi, joiden avulla voidaan säätää pumpun poistopainetta. Pumput on asetettu tehtaalla ohjaustavalle "ohjattu". Pumppuja käytetään yleensä paineen ylläpitämiseen vakiona järjestelmissä, joissa vedentarve vaihtelee. 3.3 Asetukset Asetusten kuvaus koskee sekä pumppuja ilman tehtaalla asennettua anturia että tehtaalla asennetulla paineanturilla varustettuja pumppuja. Asetuspiste Haluttu asetuspiste voidaan asettaa kolmella eri tavalla: suoraan pumpun ohjauspaneelista ulkoisen asetuspisteen signaalin tulolla Grundfosin R100-kaukosäätimellä tai Grundfos GO Remotella. Muut asetukset Muut asetukset voidaan tehdä vain R100- tai Grundfos GO Remotella. Tärkeät parametrit, kuten säätöparametrin todellinen arvo ja tehonkulutus, voidaan lukea R100-kaukosäätimen tai Grundfos GO Remoten näytöltä. Jos erityisiä tai asiakaskohtaisia asetuksia tarvitaan, käytä Grundfosin PC Tool E-products -työkaluja. Kysy lisätietoja paikalliselta Grundfos-edustajalta. 4.1 Moottorin jäähdytys Varmista moottorin ja elektronisten osien asianmukainen jäähdytys seuraavasti: Varmista, että ilma kiertää riittävästi jäähdytystä varten. Pidä jäähdytysilman lämpötila alle 40 C:ssa. Pidä jäähdytysrivat ja tuulettimen siivet puhtaina. 4.2 Ulkoasennus Jos pumppu asennetaan ulos, siihen on asennettava sopiva suojakansi, joka estää kosteuden tiivistymisen elektronisiin komponentteihin. Katso kuva 1. Kuva 1 Esimerkkejä suojakansista Irrota alapuolella oleva tyhjennystulppa, jotta moottoriin ei pääse kertymään kosteutta ja vettä. Pystysuoraan asennettavien pumppujen kotelointiluokka on IP55, kun tyhjennystulppa on irrotettu. Kotelointiluokka on IP54, jos pumppu asennetaan vaakasuoraan. 5. Sähköliitäntä E-pumppujen sähköliitännät on kuvattu näillä sivuilla: 5.1 Kolmivaihepumput, 1,1-7,5 kw, sivulla Kolmivaihepumput, kw, sivulla Kolmivaihepumput, 1,1-7,5 kw Varoitus Käyttäjä tai asentaja vastaa siitä, että kokoonpano maadoitetaan ja suojataan asianmukaisesti ja kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti. Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa asentaa laitteen. Varoitus Pumpun liitäntäkoteloon ei saa tehdä kytkentöjä ennen kuin sähkövirta on ollut katkaistuna vähintään 5 minuutin ajan. Signaalirele voi olla kytkettynä ulkoiseen virtalähteeseen, jossa voi olla vielä jännite sen jälkeen kun pumpusta on katkaistu virta. TM TM Edellä esitetty varoitus on merkitty moottorin liitäntäkoteloon tällä keltaisella merkinnällä: 3
4 Suomi (FI) Valmistelu Ennen kuin kytket E-pumpun sähköverkkoon, tutustu alla olevassa kuvassa esitettyyn kytkentäkaavioon. L1 L2 L3 PE Kuva 2 ELCB L1 L2 L3 Verkkokatkaisimen, sulakkeiden, vikavirtasuojan ja suojamaadoituksen kautta sähköverkkoon liitetty pumppu TM Syöttö- ja verkkojännite 3 x V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE. Verkkojännite ja -taajuus on ilmoitettu pumpun tyyppikilvessä. Varmista, että pumppua saa käyttää asennuskohteen sähköverkon jännitteellä. Liitäntäkotelossa olevien johtimien on oltava mahdollisimman lyhyitä. Poikkeuksena on suojamaajohdin, jonka on oltava niin pitkä, että se irtoaa viimeisenä, jos kaapeli vedetään väkisin ulos sisäänviennistään. L1 L2 L Suojaus sähköiskuilta - epäsuora kosketus Varoitus Pumppu on maadoitettava kansallisten määräysten mukaan. Ole erityisen varovainen maadoittaessasi 4-7,5 kw:n moottoreita, sillä niiden vuotovirta on > 3,5 ma. Seuraavia standardien EN ja BS 7671 mukaisia ohjeita on noudatettava, kun vuotovirta on > 3,5 ma: Pumpun on oltava kiinteästi ja pysyvästi asennettu. Pumppu on kytkettävä pysyvästi jännitesyöttöön. Maadoitusliitäntä on tehtävä kaksoisjohtimilla. Suojamaadoitusjohtimien värin on aina oltava kelta/vihreä (PE) tai kelta/vihreä/sininen (PEN) Sulakkeet Katso sulakkeiden suosituskoot kohdasta 20.1 Verkkojännite Lisäsuojaus Jos pumppu kytketään sähköasennukseen, jossa vikavirtasuojakytkintä (ELCB) käytetään lisäsuojana, vikavirtasuojassa on oltava seuraavat symbolit: ELCB Tämä suojakytkin on tyyppiä B. Asennuksen koko sähkölaitteiston kokonaisvuotovirta on otettava huomioon. Moottorin vuotovirta normaalikäytössä on esitetty kohdassa 20.3 Vuotovirta. Käynnistyksen aikana ja epäsymmetrisissä sähköverkoissa vuotovirta voi olla normaalia suurempi ja saattaa aiheuttaa vikavirtasuojakytkimen laukeamisen Moottorinsuoja Pumppu ei tarvitse ulkoista moottorinsuojaa. Moottori on varustettu lämpösuojilla hidasta ylikuormitusta ja jumittumista vastaan (IEC 34-11, TP 211) Suojaus verkkojännitteen jännitepiikeiltä Pumppu on suojattu jännitepiikeiltä sisäänrakennetuilla, vaiheiden väliin ja vaiheiden ja maan väliin asennetuilla varistoreilla. Kuva 3 Verkkoliitäntä Läpivientiholkit Läpivientiholkit täyttävät standardin EN vaatimukset. 2 x M16-läpivientiholkki, kaapelin halkaisija x M20 läpivientiholkki, kaapelin halkaisija x M16 avattava kaapeliläpivienti. Varoitus Jos syöttökaapeli vahingoittuu, vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa sen. Sähköverkon tyypit Kolmivaiheiset E-pumput voidaan kytkeä kaikkiin sähköverkkoihin. Varoitus Älä kytke kolmivaiheisia E-pumppuja sähköverkkoon, jossa vaiheen ja maan välinen jännite on yli 440 V. TM
5 5.1.8 Pumpun käynnistys/pysäytys Huomio Pumppua ei saa käynnistää ja pysäyttää verkkojännitteellä yli 4 kertaa tunnissa. Kun pumppu käynnistetään verkkojännitteellä, se käynnistyy noin 5 sekunnin kuluttua. Jos pumppu halutaan käynnistää ja pysäyttää useammin, pumpun käynnistykseen ja pysäytykseen on käytettävä ulkoista käynnistys-/pysäytystuloa. Kun pumppu käynnistetään ulkoisella on/off-kytkimellä, se käynnistyy välittömästi. Automaattinen uudelleenkäynnistys Ryhmä 3: Verkkojännite (liittimet L1, L2, L3). Galvaanisen erotuksen on täytettävä vahvistettua eristystä koskevat vaatimukset, mukaan lukien standardissa EN määritellyt pintapurkausvälit ja välimatkat. NC C NO Ryhmä 2 L1 L2 L3 Ryhmä 3 Suomi (FI) Huomaa Jos automaattisesti uudelleenkäynnistyväksi asetettu pumppu pysähtyy vian seurauksena, se käynnistyy automaattisesti, kun vika on poistunut. Automaattinen uudelleenkäynnistys koskee kuitenkin vain vikatilanteita, joissa pumpun automaattikäynnistys on sallittu. Tällaisia vikatilanteita ovat yleensä: tilapäinen ylikuormitus sähkönsyöttövika Laajennetun I/O -moduulin liitännät CRE-, CRIE-, CRNE-, CRTE-, SPKE-, MTRE- ja BMS hp-pumpuissa on vakiona laajennettu I/O -moduuli. Kyseisiin pumppumalleihin saa lisävarusteena myös tavallisen pumpun I/O - moduulin, katso Pumpun I/O -moduulin liitännät. Laajennettu I/O -moduuli Moduulissa on useita tuloja ja lähtöjä, joilla moottoria voidaan käyttää kehittyneissä, niitä edellyttävissä sovelluksissa. Laajennetun I/O -moduulin liitännät: käynnistys/pysäytys-liittimet kolme digitaalista tuloa yksi asetuspistetulo yksi anturitulo yksi analoginen lähtö GENIbus-liitäntä. Huomaa Jos ulkoista on/off-kytkintä ei liitetä, yhdistä liittimet 2 ja 3 lyhyellä johtimella. Turvallisuussyistä seuraaviin liitinryhmiin kytkettävät johtimet on erotettava toisistaan vahvistetulla eristyksellä koko pituudeltaan: Ryhmä 1: Tuloliitännät Käynnistys/pysäytys (liittimet 2 ja 3) digitaaliset tulot (liittimet 1 ja 9, 10 ja 9, 11 ja 9) asetuspistetulo (liittimet 4, 5 ja 6) anturitulo (liittimet 7 ja 8) GENIbus (liittimet B, Y ja A). Kaikki tulot ja lähdöt on erotettu sisäisesti verkkojännitteisistä osista vahvistetulla eristyksellä ja galvaanisesti muista virtapiireistä. Kaikkia ohjausliittimiä syötetään suojajännitteellä (PELV) sähköiskuilta suojaamiseksi. Ryhmä 2: Lähtö (relesignaali, liittimet NC, C, NO) Lähtö on galvaanisesti erotettu muista virtapiireistä. Siksi verkkojännite tai erikoismatala suojajännite voidaan kytkeä lähtöön halutulla tavalla. analoginen lähtö (liittimet 12 ja 13). Kuva V 0/4-20 ma 4-20 ma 1/0 1/0 1/0 0/4-20 ma 0-10 V STOP RUN 10K B Y A : GND (runko) 5: +10 V 4: Asetuspistetulo 3: GND (runko) 2: Käynnistys/pysäytys Laajennetun I/O -moduulin liitännät 13: GND (runko) 12: Analoginen lähtö 11: Digitaalinen tulo 4 10: Digitaalinen tulo 3 1: Digitaalinen tulo 2 9: GND (runko) 8: +24 V 7: Anturitulo B: RS-485B Y: Suojavaippa A: RS-485A Ryhmä 1 TM
6 Suomi (FI) Pumpun I/O -moduulin liitännät CME-pumpuissa on vakiona tavallinen pumpun I/O -moduuli. Kyseisiin pumppuihin saa lisävarusteena myös laajennetun I/O - moduulin, katso Laajennetun I/O -moduulin liitännät. Huomaa Jos ulkoista on/off-kytkintä ei liitetä, yhdistä liittimet 2 ja 3 lyhyellä johtimella. Turvallisuussyistä seuraaviin liitinryhmiin kytkettävät johtimet on erotettava toisistaan vahvistetulla eristyksellä koko pituudeltaan: Ryhmä 1: Tuloliitännät käynnistys/pysäytys liittimet 2 ja 3 digitaalinen tulo liittimet 1 ja 9 asetuspistetulo liittimet 4, 5 ja 6 anturitulo liittimet 7 ja 8 GENIbus liittimet B, Y ja A Kaikki tulot (ryhmä 1) on erotettu sisäisesti verkkojännitteisistä osista vahvistetulla eristyksellä ja galvaanisesti muista virtapiireistä. Kaikkia ohjausliittimiä syötetään suojajännitteellä (PELV) sähköiskuilta suojaamiseksi. Ryhmä 2: Lähtö (relesignaali, liittimet NC, C, NO) Lähtö (ryhmä 2) on galvaanisesti erotettu muista virtapiireistä. Siksi verkkojännite tai erikoismatala suojajännite voidaan kytkeä lähtöön halutulla tavalla. Ryhmä 3: Verkkojännite (liittimet N, PE, L) Galvaanisen erotuksen on täytettävä vahvistettua eristystä koskevat vaatimukset, mukaan lukien standardissa EN määritellyt pintapurkausvälit ja välimatkat. Ryhmä 2 Ryhmä Kolmivaihepumput, kw Valmistelu Ennen kuin kytket E-pumpun sähköverkkoon, tutustu alla olevassa kuvassa esitettyyn kytkentäkaavioon. L1 L2 L3 PE Kuva 6 Varoitus Käyttäjä tai asentaja vastaa siitä, että kokoonpano maadoitetaan ja suojataan asianmukaisesti ja kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti. Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa asentaa laitteen. Varoitus Pumpun liitäntäkoteloon ei saa tehdä kytkentöjä ennen kuin sähkövirta on ollut katkaistuna vähintään 5 minuutin ajan. Signaalirele voi olla kytkettynä ulkoiseen virtalähteeseen, jossa voi olla vielä jännite sen jälkeen kun pumpusta on katkaistu virta. Varoitus Liitäntäkotelon pintalämpötila voi ylittää 70 C pumpun ollessa käynnissä. ELCB L1 L2 L3 Verkkokatkaisimen, sulakkeiden, vikavirtasuojan ja suojamaadoituksen kautta sähköverkkoon liitetty pumppu TM Suojaus sähköiskuilta - epäsuora kosketus Varoitus Pumppu on maadoitettava kansallisten määräysten mukaan. Ole erityisen varovainen maadoittaessasi kw:n moottoreita, sillä niiden vuotovirta on > 10 ma. Standardin EN mukaisesti pumpun on oltava kiinteästi ja pysyvästi asennettu, kun vuotovirta on > 10 ma. Yhden seuraavista vaatimuksista on täytyttävä: Suojamaadoitusjohtimen kuparisen poikkipinnan on oltava vähintään 10 mm 2. 1: Digitaalinen tulo 9: GND (runko) 8: +24 V 7: Anturitulo B: RS-485B Y: Suojavaippa A: RS-485A Ryhmä 1 Kuva 5 Pumpun I/O -moduulin liitännät 6: GND (runko) 5: +10 V 4: Asetuspistetulo 3: GND (runko) 2: Käynnistys/pysäytys TM Kuva 7 Suojamaadoitusjohtimen liitäntä 4-johtimisen verkkokaapelin yhdellä johtimella (poikkipinta-ala vähintään 10 mm 2 ) TM
7 Käytetään kahta suojamaadoitusjohdinta, joilla on sama poikkipinta kuin verkkokaapelin johtimilla, ja toinen johdin liitetään erilliseen liitäntäkotelossa olevaan maadoitusliittimeen Syöttö- ja verkkojännite 3 x V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE. Verkkojännite ja -taajuus on ilmoitettu pumpun tyyppikilvessä. Varmista, että moottoria saa käyttää asennuskohteen sähköverkon jännitteellä. Liitäntäkotelossa olevien johtimien on oltava mahdollisimman lyhyitä. Poikkeuksena on suojamaajohdin, jonka on oltava niin pitkä, että se irtoaa viimeisenä, jos kaapeli vedetään väkisin ulos sisäänviennistään. Suomi (FI) TM Kiristysmomentit, liittimet L1-L3: Min. momentti: 2,2 Nm Maks. momentti: 2,8 Nm Kuva 8 Kahden suojamaadoitusjohtimen liittäminen 5-johtimisen verkkokaapelin kahdella johtimella Suojamaadoitusjohtimien värin on aina oltava kelta/vihreä (PE) tai kelta/vihreä/sininen (PEN) Sulakkeet Katso sulakkeiden suosituskoot kohdasta 21.1 Verkkojännite Lisäsuojaus Jos pumppu kytketään sähköasennukseen, jossa vikavirtasuojakytkintä (ELCB) käytetään lisäsuojana, vikavirtasuojassa on oltava seuraavat symbolit: Kuva 9 Verkkoliitäntä TM TM ELCB Tämä suojakytkin on tyyppiä B. Asennuksen koko sähkölaitteiston kokonaisvuotovirta on otettava huomioon. Moottorin vuotovirta normaalikäytössä on esitetty kohdassa 21.3 Vuotovirta. Käynnistyksen aikana ja epäsymmetrisissä sähköverkoissa vuotovirta voi olla normaalia suurempi ja saattaa aiheuttaa vikavirtasuojakytkimen laukeamisen Moottorinsuoja Pumppu ei tarvitse ulkoista moottorinsuojaa. Moottori on varustettu lämpösuojilla, jotka suojaavat hitaalta ylikuormitukselta ja jumittumiselta (IEC 34-11, TP 211) Suojaus verkkojännitteen jännitepiikeiltä Pumppu on suojattu verkkojännitteen jännitepiikeiltä standardin EN mukaisesti ja sietää VDE pulssin. Pumpussa on vaihdettava varistori, joka toimii osana jännitepiikkisuojausta. Varistori kuluu ajan mittaan ja se on vaihdettava. Kun vaihto on ajankohtainen, R100-kaukosäätimessä ja PC Tool E-products - työkaluissa näkyy varoitus. Katso kohta 19. Kunnossapito ja huolto. Läpivientiholkit Läpivientiholkit täyttävät standardin EN vaatimukset. 1 x M40 läpivientiholkki, kaapelin halkaisija x M20 läpivientiholkki, kaapelin halkaisija x M16-läpivientiholkki, kaapelin halkaisija x M16 avattava kaapeliläpivienti. Varoitus Jos syöttökaapeli vahingoittuu, vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa sen. Sähköverkon tyypit Kolmivaiheiset E-pumput voidaan kytkeä kaikkiin sähköverkkoihin. Varoitus Älä kytke kolmivaiheisia E-pumppuja sähköverkkoon, jossa vaiheen ja maan välinen jännite on yli 440 V Pumpun käynnistys/pysäytys Huomio Pumppua ei saa käynnistää ja pysäyttää verkkojännitteellä yli 4 kertaa tunnissa. Kun pumppu käynnistetään verkkojännitteellä, se käynnistyy noin 5 sekunnin kuluttua. Jos pumppu halutaan käynnistää ja pysäyttää useammin, pumpun käynnistykseen ja pysäytykseen on käytettävä ulkoista käynnistys-/pysäytystuloa. Kun pumppu käynnistetään ulkoisella on/off-kytkimellä, se käynnistyy välittömästi. 7
8 5.2.9 Liitännät Suomi (FI) Pumpuissa on vakiona laajennettu I/O -moduuli. Laajennettu I/O -moduuli Laajennettu I/O -moduuli sisältyy kaikkiin kw:n MGE-moottoreihin. Moduulissa on useita tuloja ja lähtöjä, joilla moottoria voidaan käyttää kehittyneissä, niitä edellyttävissä sovelluksissa. Laajennetun I/O -moduulin liitännät: käynnistys/pysäytys-liittimet kolme digitaalista tuloa yksi asetuspistetulo yksi anturitulo (takaisinkytkentäanturi) yksi anturin 2 tulo yksi analoginen lähtö kaksi Pt100-tuloa kaksi signaalirelelähtöä GENIbus-liitäntä. Ryhmä 2 Ryhmä 3 Huomaa Jos ulkoista on/off-kytkintä ei liitetä, yhdistä liittimet 2 ja 3 lyhyellä johtimella. Turvallisuussyistä seuraaviin liitinryhmiin kytkettävät johtimet on erotettava toisistaan vahvistetulla eristyksellä koko pituudeltaan: Ryhmä 1: Tuloliitännät Käynnistys/pysäytys (liittimet 2 ja 3) digitaaliset tulot (liittimet 1 ja 9, 10 ja 9, 11 ja 9) anturitulo 2 (liittimet 14 ja 15) Pt100-anturitulot (liittimet 17, 18, 19 ja 20) asetuspistetulo (liittimet 4, 5 ja 6) anturitulo (liittimet 7 ja 8) GENIbus (liittimet B, Y ja A). Kaikki tulot ja lähdöt on erotettu sisäisesti verkkojännitteisistä osista vahvistetulla eristyksellä ja galvaanisesti muista virtapiireistä. Kaikkia ohjausliittimiä syötetään suojajännitteellä (PELV) sähköiskuilta suojaamiseksi. Ryhmä 2: Lähtö (relesignaali, liittimet NC, C, NO) Lähtö on galvaanisesti erotettu muista virtapiireistä. Siksi verkkojännite tai erikoismatala suojajännite voidaan kytkeä lähtöön halutulla tavalla. Analoginen lähtö (liittimet 12 ja 13). Ryhmä 3: Verkkojännite (liittimet L1, L2, L3). Galvaanisen erotuksen on täytettävä vahvistettua eristystä koskevat vaatimukset, mukaan lukien standardissa EN määritellyt pintapurkausvälit ja välimatkat. 20: Pt100 B 19: Pt100 B 18: Pt100 A 17: Pt100 A 16: GND (runko) 15: 24 V 14: Anturitulo 2 13: GND (maa) 12: Analoginen lähtö 11: Digitaalinen tulo 4 10: Digitaalinen tulo 3 1: Digitaalinen tulo 9: GND (runko) 8: +24 V 7: Anturitulo B: RS-485B Y: Suojavaippa A: RS-485A Kuva 10 Laajennetun I/O -moduulin liitännät 6: GND (runko) 5: +10 V 4: Asetuspistetulo 3: GND (runko) 2: Käynnistys/pysäytys Ryhmä 1 TM
9 5.3 Signaalikaapelit Käytä suojattuja kaapeleita, joiden poikkipinta on vähintään 0,5 mm 2 ja korkeintaan 1,5 mm 2 ulkoisen on/off-kytkimen, digitaalisen tulon, asetuspisteen ja anturin signaaleja varten. Liitä kaapelien suojavaipat molemmista päistä runkoon hyvällä runkoliitoksella. Suojavaippojen liitosten on oltava mahdollisimman lähellä liittimiä. Katso kuva Käyttö- ja ohjaustavat Grundfos E -pumppujen asetukset määritellään ja niitä käytetään valitun käyttö- ja ohjaustavan mukaisesti. 6.1 Yleistä käyttö- ja ohjaustavoista Käyttötavat Normaali Seis Min. Maks. Suomi (FI) Kuva 11 Suojavaipan ja johtimien liitäntää varten kuorittu kaapeli Kiristä runkoliitosten ruuvit aina riippumatta siitä, onko kaapeli asennettu vai ei. Liitäntäkotelossa olevien johtimien on oltava mahdollisimman lyhyitä. 5.4 Väyläliitäntäkaapeli Uudet kokoonpanot Käytä väyläliitännässä suojavaipallista 3-johdinkaapelia, jonka johtimien poikkipinta-ala on 0,2 mm 2-1,5 mm 2. Jos pumppu liitetään yksikköön, jossa on samanlainen kaapelikiinnike kuin pumpussa, liitä suojavaippa tähän kaapelikiinnikkeeseen. Jos yksikössä ei ole kaapelikiinnikettä kuten kuvassa 12, jätä suojavaippa kytkemättä tästä päästä. A Y B Kuva 12 Liitäntä suojatulla 3-johdinkaapelilla Pumppu Pumpun vaihto Jos valmiissa kokoonpanossa on käytetty suojattua 2-johdinkaapelia, liitä se kuvan 13 mukaan Pumppu A Y B TM TM ) Ohjaustavat Ohjaamaton Ohjattu Vakiokäyrä Vakiopaine 1) Pumppu varustetaan paineanturilla tätä ohjaustapaa varten. Pumppu voidaan varustaa myös lämpöanturilla, jolloin ohjaustapana on vakiolämpötilasäätö. 6.2 Käyttötapa Kun käyttötavaksi valitaan Normaali, ohjaustavaksi voidaan valita ohjattu tai ohjaamaton. Katso kohta 6.3 Säätömuoto. Muut vaihtoehtoiset käyttötavat ovat Seis, Min. tai Maks. Seis: pumppu on pysäytetty Min.: pumppu toimii miniminopeudellaan Maks.: pumppu toimii maksiminopeudellaan. Kuvan 14 kaaviossa näkyvät minimi- ja maksimikäyrät. Kuva 14 Minimi- ja maksimikäyrät H Min. Maks. Maksimikäyrää voidaan käyttää esimerkiksi ilmanpoistoon asennuksen yhteydessä. Minimikäyrä kannattaa valita, kun tarvitaan minimivirtausta. Jos pumpun virta katkaistaan, käyttötavan asetukset tallennetaan. R100-kaukosäätimellä voi tehdä muita pumpun asetuksia ja hakea tilatietoja näyttöön. Katso kohta 9. Asetus R100-kaukosäätimellä. TM A Y B A Y B TM Kuva 13 Liitäntä suojatulla 2-johdinkaapelilla Jos valmiissa kokoonpanossa on käytetty suojattua 3-johdinkaapelia, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Uudet kokoonpanot. 9
10 Suomi (FI) 6.3 Säätömuoto Pumput, joissa ei ole tehtaalla asennettua anturia Pumppujen säätötavan tehdasasetus on "ohjaamaton". Kun pumppu käy ohjaustavalla "ohjaamaton", se toimii vakiokäyrällä, katso kuva 15. H 8. Asetus ohjauspaneelista Pumpun ohjauspaneeli, ks. kuva 17, sisältää seuraavat painikkeet ja merkkivalot: Painikkeet ja, joilla asetetaan asetuspiste. Keltaiset valokentät, jotka kertovat asetusarvon. Merkkivalot, vihreä (toiminta) ja punainen (vika). Valokentät Painikkeet Kuva 15 Pumpun ohjaustapa on "ohjaamaton" (vakiokäyrä) Paineanturilla varustetut pumput Pumpulla on kaksi vaihtoehtoista ohjaustapaa, joko "ohjattu" tai "ohjaamaton", katso kuva 16. Kun pumpun ohjaustapa on "ohjattu", se sovittaa toimintansa, esim. lähtöpaineen, haluttuun ohjausparametrin asetusarvoon. Kun pumpun ohjaustapa on "ohjaamaton", se toimii asetetun vakiokäyrän mukaan. Ohjattu Kuva 16 Pumpun ohjaustapa on "ohjattu" (vakiopaine) tai "ohjaamaton" (vakiokäyrä) 7. Pumpun asetus H Hset Ohjaamaton 7.1 Tehdasasetus Pumput, joissa ei ole tehtaalla asennettua anturia Pumppujen ohjaustavan tehdasasetus on "ohjaamaton". Asetuspiste vastaa 100 % pumpun maksimikapasiteetista (katso pumpun tekniset tiedot). Paineanturilla varustetut pumput Pumppujen ohjaustavan tehdasasetus on "ohjattu". Asetuspiste vastaa 50 % anturin mittausalueesta (katso anturin tyyppikilpi). H TM TM Merkkivalot Kuva 17 Ohjauspaneeli, kolmivaiheiset pumput, 1,1-22 kw 8.1 Käyttötavan asetus Mahdolliset asetukset: Normaali Seis Min. Maks. Pumpun käynnistys/pysäytys Käynnistä pumppu painamalla niin kauan, kunnes haluttu asetuspiste näkyy ohjauspaneelissa. Tämä on Normaali-käyttötapa. Pysäytä pumppu painamalla niin kauan, kunnes kaikki valokentät syttyvät ja vihreä merkkivalo vilkkuu. Asetus minimikäyrälle (Min.) Vaihda pumppu minimikäyrälle (alin valo vilkkuu) painamalla pitkään. Kun alin valokenttä palaa, paina 3 sekunnin ajan, kunnes valokenttä alkaa vilkkua. Voit palata ohjaamattomaan tai ohjattuun käyttöön painamalla jatkuvasti, kunnes toivottu asetuspiste näkyy ohjauspaneelissa. H Kuva 18 Pumppu käy minimikäyrällä TM TM
11 Asetus maksimikäyrälle (Maks.) Vaihda pumppu maksimikäyrälle (ylin valo vilkkuu) painamalla pitkään. Kun ylin valokenttä palaa, paina 3 sekunnin ajan, kunnes valokenttä alkaa vilkkua. Voit palata ohjaamattomaan tai ohjattuun käyttöön painamalla jatkuvasti, kunnes haluamasi asetuspiste näkyy ohjauspaneelissa. 9. Asetus R100-kaukosäätimellä Pumppu on suunniteltu langattomaan tiedonsiirtoon Grundfosin R100-kaukosäätimen kanssa. Suomi (FI) H Kuva 19 Pumppu käy maksimikäyrällä 8.2 Asetuspisteen asetus Aseta haluttu asetuspiste painamalla painiketta tai. Ohjauspaneelin valokentät kertovat asetetun asetuspisteen. Katso esimerkkejä kohdissa Pumppu ohjaustavassa "ohjattu" (paineohjaus) ja Pumpun ohjaustapa on "ohjaamaton" Pumppu ohjaustavassa "ohjattu" (paineohjaus) Esimerkki Kuvassa 20 valokentissä 5 ja 6 palaa valo, joten asetuspiste on 3 baaria. Asetusalue vastaa anturin mittausaluetta (katso anturin tyyppikilpi). [bar] 6 TM Kuva 22 R100-kaukosäädin muodostaa infrapunayhteyden pumppuun Suuntaa R100-kaukosäädin kohti ohjauspaneelia tiedonsiirron ajaksi. Kun R100 on yhteydessä pumppuun, punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti. Osoita R100:lla ohjauspaneelia, kunnes punainen LED lakkaa vilkkumasta. R100-kaukosäätimellä voidaan tehdä pumpun asetuksia ja katsella sen tilatietoja. Näytöt on jaettu neljään rinnakkaiseen valikkoon (katso kuva 23): 0. YLEISTÄ (katso R100:n käyttöohje) 1. KÄYTTÖ 2. TILA 3. ASENNUS Näyttökuvien numeroinnit kuvassa 23 viittaavat kohtiin, joissa on lisätietoja näytöistä. TM Kuva 20 Asetuspiste on 3 baaria, paineohjaus TM Pumpun ohjaustapa on "ohjaamaton" Esimerkki Kun pumpun ohjaustapa on "ohjaamaton", sen tuotto on minimija maksimikäyrän välillä. Katso kuva 21. H TM Kuva 21 Pumpun tuoton asetus, ohjaustapana "ohjaamaton" 11
12 Suomi (FI) 0. YLEISTÄ 1. KÄYTTÖ 2. TILA 3. ASENNUS (4) (4) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (4) (1) (1) Tämä näyttö näkyy vain kolmivaihepumpuissa, 1,1-22 kw. (2) Tämä näyttö näkyy vain kolmivaihepumpuissa, kw. (3) Tämä näyttö koskee vain kolmivaihepumppuja, 1,1-7,5 kw. (4) Tämä näyttö näkyy vain pumpuissa, joihin on asennettu laajennettu I/O-moduuli. Kuva 23 Valikon sisältö (4) (1) 12
13 Yleistä näytöistä Seuraavien toimintojen kohdalla näkyy joko yksi näyttö tai kaksi näyttöä. Yksi näyttö Pumpuilla, joissa ei ole tai on tehtaalla asennettu anturi, on samat toiminnot. Kaksi näyttöä Pumpuilla, joissa ei ole tai on tehtaalla asennettu paineanturi, on eri toiminnot ja tehdasasetukset. 9.1 KÄYTTÖ-valikko Tämän valikon ensimmäinen näyttö on: Asetuspiste Ei anturia (ohjaamaton) Asetettu asetuspiste Todellinen asetuspiste Todellinen arvo Aseta asetuspiste prosentteina (%). Sisältää paineanturin (ohjattu) Asetettu asetuspiste Todellinen asetuspiste Todellinen arvo Aseta haluttu paine baareina Käyttötapa Valitse yksi seuraavista käyttötavoista: Normaali (käyttö) Seis Min. Maks. Käyttötapa voidaan valita asetuspisteen asetusta muuttamatta Vikailmoitukset E-pumpuissa ilmenevistä vioista annetaan kahdenlaisia vikailmoituksia: hälytys tai varoitus. Hälytys-tason vika laukaisee R100:ssä hälytyksen ja pumppu vaihtaa käyttötapaansa. Yleensä se pysähtyy. Joissakin hälytyksen laukaisevissa vioissa pumppu on asetettu jatkamaan toimintaansa hälytyksestä huolimatta. Varoitus-tason vika laukaisee R100:ssä varoituksen, mutta pumppu ei vaihda käyttö- tai ohjaustapaansa. Huomaa Hälytys "Varoitus" on käytössä vain kolmivaihepumpuissa. Suomi (FI) Kun pumpun ohjaustapa on "ohjaamaton", asetuspiste asetetaan prosentteina maksimituotosta. Asetusalue on minimi- ja maksimikäyrien väli. Kun pumpun ohjaustapa on "ohjattu", asetuspiste on sama kuin anturin mittausalue. Jos pumppu liitetään ulkoiseen asetuspistesignaaliin, tällä näytöllä näkyy ulkoisen asetuspistesignaalin maksimiarvo. Katso kohta 13. Ulkoinen asetuspistesignaali. Asetuspiste ja ulkoinen signaali Asetuspistettä ei voi asettaa, jos pumppua ohjataan ulkoisilla signaaleilla (seis, min.käyrä tai maks.käyrä). R100 antaa varoituksen: Ulkoinen ohjaus! Tarkasta, pysähtyykö pumppu liittimien 2-3 kautta (avoin virtapiiri) tai asettuuko se minimi- tai maksimikäyrälle liittimien 1-3 kautta (suljettu virtapiiri). Katso kohta 11. Asetusten tärkeysjärjestys. Asetuspiste ja väylätiedonsiirto Asetuspistettä ei voi asettaa, jos pumppua ohjataan ulkoisesta ohjausjärjestelmästä tai väylätiedonsiirrolla. R100 antaa varoituksen: Väyläohjaus! Ohita väylätiedonsiirto irrottamalla väyläliitäntä. Katso kohta 11. Asetusten tärkeysjärjestys. Jos pumppu antaa hälytyksen, sen syy näkyy tällä näytöllä. Mahdollisia syitä: Ei hälytystä Ylikuumentunut moottori Alijännite Verkkojännitteen epäsymmetria (11-22 kw) Ylijännite Liian monta uudelleenkäynnistystä (vikojen jälkeen) Ylikuormitus Alikuorma (vain kolmivaihepumpuissa) Anturin signaali alueen ulkopuolella Asetuspisteen signaali alueen ulkopuolella Ulkoinen vika Käyttö/valmius, tiedonsiirtovika Kuivakäynti (vain kolmivaihepumput) Muu vika. Jos pumppu on asetettu manuaaliselle uudelleenkäynnistykselle, hälytys voidaan kuitata tältä näytöltä, kun vika on korjattu. 13
14 Suomi (FI) Varoitus (vain kolmivaihepumpuissa) Jos pumppu antaa varoituksen, sen syy näkyy tällä näytöllä. Mahdollisia syitä: Ei varoitusta Anturin signaali alueen ulkopuolella Voitele moottorin laakerit, katso kohta 19.2 Moottorin laakerien voitelu Vaihda moottorin laakerit, katso kohta 19.3 Moottorin laakerien vaihtaminen Vaihda varistori, katso kohta 19.4 Varistorin vaihto (vain kw). Varoitus häviää näytöltä automaattisesti, kun vika on korjattu Vikaloki R100:ssa on lokitoiminto kummallekin vikatyypille, hälytykselle ja varoitukselle. Hälytysloki 9.2 TILA-valikko Tämän valikon näytöt ovat vain tilanäyttöjä. Arvojen asettaminen tai muuttaminen ei ole mahdollista. Näytöllä näkyvät arvot olivat voimassa, kun pumppu ja R100-kaukosäädin olivat viimeksi tiedonsiirtoyhteydessä. Jos haluat päivittää tilatiedon, osoita R100-kaukosäätimellä ohjauspaneelia ja paina "OK". Jos jotakin parametria, esim. nopeus, halutaan lukea jatkuvasti, paina "OK" koko ajan, kun haluat lukea parametria. Näytetyn arvon toleranssi näkyy kunkin näytön alapuolella. Toleranssit esitetään prosentteina parametrien maksimiarvoista Todellinen asetuspiste Ei anturia (ohjaamaton) Sisältää paineanturin (ohjattu) Toleranssi: ± 2 %. Toleranssi: ± 2 %. Tämä näyttö sisältää todellisen asetuspisteen ja ulkoisen asetuspisteen prosentteina minimiarvosta asetettuun arvoon. Katso kohta 13. Ulkoinen asetuspistesignaali Käyttötapa Hälytyslokiin tallentuu viisi viimeisintä hälytystä. "Hälytysloki 1" näyttää viimeisimmän vian, "Hälytysloki 2" näyttää viimeistä edellisen vian jne. Edellä oleva esimerkki sisältää seuraavat tiedot: hälytys: Alijännite vikakoodi (73) minuuttimäärä, jonka pumppu on ollut kytkettynä jännitesyöttöön vian ilmenemisen jälkeen, 8 min. Varoitusloki (vain kolmivaihepumpuissa) Tämä näyttö sisältää todellisen käyttötavan (normaali (käyttö), seis, min. tai maks.). Lisäksi näyttö kertoo, mistä käyttötapa on valittu (R100, pumppu, väylä, ulkoinen tai pys.toim.). Lisätietoja pysäytystoiminnosta (pys.toiminto), katso kohta Pysäytystoiminto Todellinen arvo Ei anturia (ohjaamaton) Sisältää paineanturin (ohjattu) Varoituslokiin tallentuu viisi viimeisintä varoitusta. "Varoitusloki 1" näyttää viimeisimmän vian, "Varoitusloki 2" näyttää viimeistä edellisen vian jne. Edellä oleva esimerkki sisältää seuraavat tiedot: varoitus: Voitele moottorin laakerit vikakoodi (240) minuuttimäärä, jonka pumppu on ollut kytkettynä jännitesyöttöön vian ilmenemisen jälkeen, 30 min. Tämä näyttö sisältää pumppuun liitetyn anturin mittaaman todellisen arvon. Jos pumppuun ei ole kytketty anturia, näytöllä näkyy "-" Nopeus Toleranssi: ± 5 % Pumpun todellinen nopeus näkyy tällä näytöllä. 14
15 9.2.5 Ottoteho ja tehonkulutus Moottorin laakerien vaihtoajankohta (vain kolmivaihepumput) Kun moottorin laakerit on voideltu yhtä monta kertaa kuin säätimeen on tallennettu, kohdassa Moottorin laakerien voiteluajankohta (vain kw) kuvatun näytön tilalle vaihtuu seuraava näyttö. Suomi (FI) Toleranssi: ± 10 % Tämä näyttö sisältää pumpun verkosta ottaman tehon. Tehon yksikkö on W tai kw. Myös pumpun tehonkulutus voidaan lukea tältä näytöltä. Pumpun tehonkulutusarvo kasvaa pumpun valmistuspäivästä lähtien, eikä sitä voida nollata Käyttötunnit Toleranssi: ± 2 % Pumpun käyttötunnit kertyvät koko ajan, eikä niitä voi nollata Moottorin laakerien voitelutilanne (vain kw) Tämä näyttö kertoo moottorin laakerien vaihtoajankohdan. Säädin valvoo pumpun käyttöä ja laskee laakerien vaihtovälin. Näytöllä näkyvät arvot: 2 vuotta 1 vuosi 6 kuukautta 3 kuukautta 1 kuukausi 1 viikko Heti! 9.3 ASENNUS-valikko Säätömuoto Ei anturia (ohjaamaton) Sisältää paineanturin (ohjattu) Tämä näyttö sisältää moottorin laakerien voitelukertojen määrän ja laakerien vaihtoajankohdan. Kun moottorin laakerit on voideltu, vahvista se ASENNUS-valikossa. Katso kohta Moottorin laakerien voitelun/vaihdon vahvistus (vain kolmivaihepumpuissa). Kun voitelu vahvistetaan, luku yllä olevalla näytöllä kasvaa yhdellä Moottorin laakerien voiteluajankohta (vain kw) Valitse ohjaustapa (katso kuva 16): Ohjattu Ohjaamaton. Valitse ohjaustapa (katso kuva 16): Ohjattu Ohjaamaton. Huomaa Jos pumppu on liitetty väylään, ohjaustapaa ei voi valita R100:lla. Katso kohta 14. Väyläsignaali. Tämä näyttö kertoo moottorin laakerien voiteluajat. Säädin valvoo pumpun käyttöä ja laskee laakerien voiteluvälin. Jos pumpun käyttö muuttuu, myös seuraava voiteluajankohta voi muuttua. Näytöllä näkyvät arvot: 2 vuotta 1 vuosi 6 kuukautta 3 kuukautta 1 kuukausi 1 viikko Heti! Säädin E-pumppujen vahvistus (K p ) ja integraaliaika (T i ) on asetettu tehtaalla. Jos tehdasasetus ei ole paras mahdollinen, voit muuttaa vahvistusta ja integraaliaikaa alla olevalla näytöllä. Vahvistuksen (K p ) asetusalue on 0,1-20. Integraaliajan (T i ) asetusalue on 0, s. Jos valitset asetuksen s, säädin toimii P-säätimenä. Lisäksi säädintä voidaan käyttää myös käänteisenä säätimenä, mikä tarkoittaa että asetuspisteen kasvaessa nopeus alenee. Käänteisessä säädössä vahvistus (K p ) on asetettava alueelle -0,
16 Suomi (FI) Taulukko sisältää säätimen suositusasetukset: Järjestelmä/ sovellus p p t L 2 [m] Lämmitysjärjestelmä 1) K p Jäähdytysjärjestelmä 2) T i 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5-0, L 2 PI-säätimen asetus Useimmissa sovelluksissa säätimen tehdasasetuksia K p ja T i käyttämällä varmistetaan, että pumppu toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Joissakin sovelluksissa säätimen asetuksia on kuitenkin muutettava. Toimi seuraavasti: 1. Lisää vahvistusta (K p ), kunnes moottori alkaa käydä epävakaasti. Moottori käy epävakaasti, kun mitattu arvo alkaa heilahdella. Lisäksi moottorin käyntiääni kovenee ja hiljenee vuorotellen. Jotkin järjestelmät (esim. lämpötilaa säätävät järjestelmät) reagoivat hitaasti, jolloin moottorin epävakaa toiminta saattaa alkaa vasta useiden minuuttien kuluttua. 2. Aseta vahvistus (K p ) puoleen siitä arvosta, jolla moottori alkoi käydä epätasaisesti. Tämä on oikea vahvistuksen asetus. 3. Vähennä integraaliaikaa (T i ), kunnes moottori alkaa käydä epätasaisesti. 4. Aseta integraaliaika (T i ) kaksinkertaiseksi siihen arvoon verrattuna, jolla moottori alkoi käydä epävakaasti. Tämä on integraaliajan oikea asetus. Yleissääntöjä: Jos säädin reagoi liian hitaasti, lisää vahvistusta K p. Jos säädin heilahtelee tai on epävakaa, vaimenna järjestelmää pienentämällä arvoa K p tai suurentamalla arvoa T i Ulkoinen asetuspiste t 0, L 2 L 2 [m] L 2 [m] p L 1 [m] p t 0,5-0, L 2 0,5 0,5 0,5 L 1 < 5 m: 0,5 L 1 > 5 m: 3 L 1 > 10 m: 5 Ulkoisen asetuspistetulon signaali voidaan asettaa eri signaalityypeille. Valitse yksi näistä: 0-10 V 0-20 ma 4-20 ma Ei käytössä. Jos valittuna on Ei käytössä, käytetään R100:lla tai ohjauspaneelilla asetettua asetuspistettä. Jos jokin signaalityypeistä valitaan, todelliseen asetuspisteeseen vaikuttaa ulkoiseen asetuspistetuloon liitetty signaali. Katso kohta 13. Ulkoinen asetuspistesignaali. 1) Lämmitysjärjestelmässä pumpun tuoton lisääminen nostaa lämpötilaa anturin kohdalla. 2) Jäähdytysjärjestelmässä pumpun tuoton lisääminen laskee lämpötilaa anturin kohdalla. L 1 = Pumpun ja anturin välinen etäisyys [m]. L 2 = Lämmönvaihtimen ja anturin välinen etäisyys [m]. 16
17 9.3.4 Signaalirele 0,37-7,5 kw:n pumpuissa on yksi signaalirele. Releen tehdasasetus on Vika kw:n pumpuissa on kaksi signaalirelettä. Signaalireleen 1 tehdasasetus on Hälytys ja signaalireleen 2 Varoitus. Toiselta alla olevalta näytöltä voit valita, missä kolmesta tai kuudesta käyttötilanteesta signaalirele aktivoituu. 0,37-7,5 kw Pumpun numero Pumpun numero voi olla välillä Väylätiedonsiirrossa jokaiselle pumpulle on annettava oma numero Digitaaliset tulot Suomi (FI) Valmis Vika Käyttö Pumppu käy (vain kolmivaihepumput, 0,55-7,5 kw) Varoitus (vain kolmivaihepumput, 0,55-7,5 kw) kw kw Valmis Hälytys Käyttö Pumppu käynnissä Varoitus Voitele. Huomaa Valmis Hälytys Käyttö Pumppu käynnissä Varoitus Voitele. Vika ja Hälytys tarkoittavat vikoja, jotka aiheuttavat hälytyksen. Varoitus tarkoittaa vikoja, jotka aiheuttavat varoituksen. Voitelu koskee vain tätä tapahtumaa. Hälytys- ja varoitustilanteiden väliset erot on kuvattu kohdassa Vikailmoitukset. Lisätietoja on kohdassa 16. Merkkivalot ja signaalirele Painikkeet pumpussa Ohjauspaneelissa olevien painikkeiden ja asetusvaihtoehdot: Käytössä Ei käytössä. Jos valittuna on Ei käytössä (lukittu), painikkeet eivät toimi. Jos pumppua ohjataan ulkoisesta ohjausjärjestelmästä, aseta painikkeet tilaan Ei käytössä. Pumpun digitaaliset tulot (liitin 1, kuva 5, 4 tai 10) voidaan asettaa eri toiminnoille. Valitse yksi seuraavista toiminnoista: Min. (minimikäyrä) Maks. (maksimikäyrä) Ulkoinen vika Virtausanturi Kuivakäynti (ulkoiselta anturilta) (vain kolmivaihepumpuissa). Valittu toiminto otetaan käyttöön sulkemalla kosketin liittimien 1 ja 9, 1 ja 10 tai 1 ja 11 välillä. Katso kuvat 5, 4 ja 10. Katso myös kohta 12.2 Digitaalinen tulo. Min.: Kun tulo valitaan käyttöön, pumppu toimii minimikäyrän mukaan. Maks.: Kun tulo valitaan käyttöön, pumppu toimii maksimikäyrän mukaan. Ulkoinen vika: Kun tulo valitaan käyttöön, ajastin käynnistyy. Jos tulo on käytössä yli 5 sekunnin ajan, pumppu pysähtyy ja ilmoittaa viasta. Jos tulo valitaan pois käytöstä yli 5 sekunnin ajaksi, vikatila loppuu ja pumppu voidaan käynnistää vain manuaalisesti kuittaamalla vikailmoitus. Virtausanturi: Kun tämä toiminto valitaan, pumppu pysähtyy, kun siihen liitetty virtausanturi havaitsee alhaisen virtauksen. Toimintoa voidaan käyttää vain, mikäli pumppuun on liitetty paineanturi. Jos tulo otetaan käyttöön yli 5 sekunnin ajaksi, pumppu pysähtyy. Katso kohta Pysäytystoiminto. Kuivakäynti (vain kolmivaihepumpuissa): Kun tämä toiminto valitaan, se havaitsee puuttuvan tulopaineen tai vesipulan. Tässä tapauksessa tarvitaan lisävarustetta: Grundfosin Liqtec -kuivakäyntianturi pumpun imupuolelle asennettu painekytkin pumpun imupuolelle asennettu uimurikytkin. Kun puuttuva tulopaine tai vesipula (kuivakäynti) havaitaan, pumppu pysähtyy. Pumppu ei voi käynnistyä, kun tulo on valittu käyttöön. 17
18 Suomi (FI) Pysäytystoiminto Pysäytystoiminnon asetusvaihtoehdot: Käytössä Ei käytössä. Kun pysäytystoiminto on käytössä, pumppu pysähtyy, jos virtaama on hyvin pieni. Seuraukset: pumpattava neste ei pääse kuumenemaan liikaa akselitiivisteet eivät kulu käyntiäänen voimakkuus pienenee. H 2. Virtausanturi Jos digitaalinen tulo aktivoituu yli 5 sekunnin ajaksi alhaisen virtaaman vuoksi, pumpun nopeus kasvaa, kunnes pysähtymispaine (todellinen asetuspiste + 0,5 x H) saavutetaan ja pumppu pysähtyy. Kun paine on laskenut käynnistymispaineeseen, pumppu käynnistyy. Jos virtaama on edelleen alhainen, pumppu saavuttaa nopeasti pysähtymispaineen ja pysähtyy. Jos virtaama on riittävä, pumppu jatkaa toimintaansa asetuspisteen mukaisesti. Pysäytystoiminnon toimintaedellytykset Pysäytystoimintoa voidaan käyttää vain, jos järjestelmä on varustettu paineanturilla, takaiskuventtiilillä ja painesäiliöllä. Huomio Takaiskuventtiili on asennettava aina ennen paineanturia. Katso kuvat 25 ja 26. Paineanturi Painesäiliö Pysäytyspaine H Käynnistyspaine TM Takaiskuventtiili Pumppu Kuva 25 Takaiskuventtiilin ja paineanturin sijainti järjestelmässä, jossa on imunostokorkeutta TM Kuva 24 Käynnistys- ja pysäytyspaineen välinen ero ( H) Painesäiliö H on asetettu tehtaalla 10 % todellisesta asetuspisteestä. H voidaan asettaa alueelle 5-30 % todellisesta asetuspisteestä. Pieni virtaama voidaan havaita kahdella tavalla: 1. Sisäänrakennetulla pienen virtaaman tunnistustoiminnolla, joka toimii, jos digitaalituloa ei ole asetettu virtausanturia varten. 2. Digitaalituloon liitetyllä virtausanturilla. 1. Pienen virtaaman tunnistustoiminto Pumppu tarkkailee virtaamaa säännöllisesti alentamalla nopeuttaan lyhyeksi aikaa. Jos paineessa ei havaita muutosta tai muutos on vähäinen, virtaama on pieni. Nopeutta lisätään, kunnes pysähtymispaine (todellinen asetuspiste + 0,5 x H) saavutetaan ja pumppu pysähtyy. Kun paine on laskenut käynnistymispaineeseen (todellinen asetuspiste - 0,5 x H), pumppu käynnistyy. Erityyppiset pumput reagoivat eri tavoin käynnistyksen yhteydessä: Yksivaihepumput Pumppu palaa jatkuvaan käyntiin vakiopaineella ja tarkastaa virtaaman säännöllisesti alentamalla nopeuttaan lyhyeksi aikaa. Kolmivaihepumput 1. Jos virtaama on alhaisen virtaaman rajaa suurempi, pumppu palaa jatkuvaan käyntiin vakiopaineella. 2. Jos virtaama on yhä alhaisen virtaaman rajaa pienempi, pumppu jatkaa käynnistys-/pysäytystoiminnolla. Se jatkaa käynnistys-/pysäytystoiminnolla, kunnes virtaama on alhaisen virtaaman rajaa suurempi. Silloin pumppu palaa jatkuvaan käyntiin. Pumppu Kuva 26 Takaiskuventtiilin ja paineanturin sijainti järjestelmässä, jossa on positiivinen tulopaine Painesäiliö Pysäytystoiminto vaatii painesäiliön, jolla on oltava tietty vähimmäistilavuus. Säiliö on asennettava välittömästi pumpun jälkeen ja sen esitäyttöpaineen on oltava 0,7 x todellinen asetuspiste. Painesäiliön suositustilavuus: Pumpun nimellisvirtaama [m 3 /h] Paineanturi Takaiskuventtiili CRE-pumppu Tyypillinen painesäiliön tilavuus [litraa] 0-6 1s, 1, 3, , 15, , Jos edellä mainitun kokoinen painesäiliö asennetaan järjestelmään, arvon H tehdasasetus on oikea asetus. Jos järjestelmään asennetaan liian pieni säiliö, pumppu käynnistyy ja pysähtyy liian usein. Korjaa tilanne suurentamalla arvoa H. TM
19 9.3.9 Pysäytystoiminnon virtausraja (vain kolmivaihepumpuissa) Huomaa Pysäytystoiminnon virtausraja toimii vain, jos järjestelmään ei ole liitetty virtausanturia Käyttö/valmiustila (vain kolmivaihepumput) Käyttö/valmiustilatoiminto koskee kahta rinnankytkettyä ja GENIbus-väylän kautta ohjattavaa pumppua. Suomi (FI) Määritä virtaama, jossa järjestelmä vaihtaa jatkuvasta käynnistä vakiopaineella käynnistys-/pysäytystoiminnolle, valitsemalla yksi seuraavista neljästä arvosta (kolme on määritelty valmiiksi): Pieni Normaali Suuri Mukautettu. Pumpun oletusasetus on Normaali, mikä vastaa noin 10 % pumpun nimellisvirtaamasta. Jos tarvitaan normaalia pienempi virtausraja tai säiliö on suositeltua pienempi, valitse Pieni. Haluttaessa normaalia suurempi virtausraja tai säiliö on suositeltua suurempi, valitse Suuri. Mukautettu-arvo näkyy R100:ssä mutta sen voi asettaa vain PC Tool E-products -työkaluilla. Mukautettu-asetus on tarkoitettu prosessikohtaiseen optimointiin. Käyttö/valmiustilatoiminnon asetusvaihtoehdot: Käytössä Ei käytössä. Kun toiminnon asetus on Käytössä, pumppu toimii näin: Vain yksi pumppu käy kerrallaan. Seisova (varalla oleva) pumppu käynnistyy automaattisesti, jos käynnissä olevassa pumpussa ilmenee vika. Pumppu antaa vikailmoituksen. Käynnissä ja varalla olevat pumput vaihtuvat 24 tunnin välein. Käyttö/valmiustilatoiminnon käyttöönotto: 1. Kytke toinen pumpuista sähköverkkoon. Valitse käyttö-/valmiustilatoiminnon asetukseksi Ei käytössä. Tee R100-kaukosäätimellä tarvittavat asetukset KÄYTTÖ- ja ASENNUS-valikoissa. 2. Valitse KÄYTTÖ-valikossa käyttötavaksi Seis. 3. Kytke toinen pumppu sähköverkkoon. Tee R100-kaukosäätimellä tarvittavat asetukset KÄYTTÖ- ja ASENNUS-valikoissa. Valitse käyttö-/valmiustilatoiminnon asetukseksi Käytössä. Käynnissä oleva pumppu etsii toisen pumpun ja asettaa automaattisesti sen käyttö-/valmiustilatoiminnon tilaan Käytössä. Jos se ei löydä toista pumppua, se antaa vikailmoituksen Käyttöalue H Kuva 27 Kolme valmiiksi määriteltyä virtausrajaa: Pieni, Normaali ja Suuri Anturi Pieni Normaali Suuri TM Pumpun käyttöalueen asetus: Aseta minimikäyrä maksimikäyrän suhteen alueelle, joka on 12 % sisällä maksimikapasiteetista. Pumpun tehdasasetus on 24 % maksimikapasiteetista. Aseta maksimikäyrä alueelle, joka on 100 %:n alueella maksimikapasiteetista minimikäyrän suhteen. Minimi- ja maksimikäyrien välinen alue on pumpun käyttöalue. Ei anturia (ohjaamaton) Sisältää paineanturin (ohjattu) H 100 % Maks. käyrä Anturin asetuksella on merkitystä vain, kun pumppua käytetään ohjauksella. Valitse seuraavista arvoista: Anturin lähtösignaali 0-10 V 0-20 ma 4-20 ma, Anturin mittayksikkö: bar, mbar, m, kpa, psi, ft, m 3 /h, m 3 /s, l/s, gpm, C, F, % Anturin mittausalue. Min. käyrä 12 % Käyttöalue Kuva 28 Minimi- ja maksimikäyrien asetus % maksimikapasiteetista TM
20 Suomi (FI) Moottorin laakerien valvontatoiminto (vain kolmivaihepumpuissa) 11. Asetusten tärkeysjärjestys Asetusten tärkeysjärjestykseen vaikuttaa kaksi asiaa: 1. ohjauslähde 2. asetukset. 1. Ohjauslähde Moottorin laakerien valvontatoiminnon asetusvaihtoehdot: Käytössä Ei käytössä. Kun asetus on Käytössä, säätimessä oleva laskuri alkaa laskea laakerien käyttötunteja. Katso kohta Moottorin laakerien voitelutilanne (vain kw). Huomaa Moottorin laakerien voitelun/vaihdon vahvistus (vain kolmivaihepumpuissa) Toiminnon asetusvaihtoehdot: Voideltu (vain kw) Vaihdettu Ei toimenpiteitä. Kun moottorin laakerien valvontatoiminnon asetus on Käytössä, säädin antaa varoituksen, kun moottorin laakerit on voideltava tai vaihdettava. Katso kohta Vikailmoitukset. Kun moottorin laakerit on voideltu tai vaihdettu, vahvista toimenpide painamalla "OK" yläpuolella olevalla näytöllä. Huomaa Laskuri jatkaa laskemista, vaikka toiminto vaihdettaisiin tilaan Ei käytössä. Seuraavana laakerien voiteluajankohtana ei anneta varoitusta. Kun asetus Käytössä valitaan uudelleen, seuraava voiteluajankohta lasketaan kertyneen käyttöajan mukaan. Vaihtoehtoa "Voideltu" ei voi valita heti voitelun vahvistamisen jälkeen Seisontalämmitys (vain kolmivaihepumpuissa) Seisontalämmityksen asetusvaihtoehdot: Käytössä Ei käytössä. Kun toiminnon tila on Käytössä, moottorin käämeihin johdetaan AC-jännite. Jännite varmistaa, että syntyy riittävästi lämpöä, joka estää kosteuden kondensoitumisen moottoriin. 10. Asetus PC Tool E-products -työkaluilla Tiettyjä toiminta-asetuksia ei voida tehdä R100:lla, vaan ne on tehtävä Grundfosin PC Tool E-products -työkaluilla. Kysy lisää Grundfosin huoltoasiantuntijalta. Kysy lisätietoja paikalliselta Grundfos-edustajalta. 2. Asetukset Käyttötapa on Seis Käyttötapa on Maks. (maksimikäyrä) Käyttötapa on Min. (minimikäyrä) Asetuspisteen asetus. E-pumppua voidaan ohjata samanaikaisesti eri ohjauslähteistä, ja kaikille ohjauslähteille voidaan määrittää erilaiset asetukset. Siksi ohjauslähteille ja asetuksille on määritettävä tärkeysjärjestys. Huomaa Ohjauspaneeli R100 Ulkoiset signaalit (ulkoinen asetuspistesignaali, digitaalitulot jne.). Tietoliikenne toisesta ohjausjärjestelmästä väylän kautta Jos kaksi tai useampia asetuksia otetaan käyttöön samanaikaisesti, pumppu valitsee sen joka on ylempänä tärkeysjärjestyksessä. Asetusten tärkeysjärjestys ilman väylätiedonsiirtoa 2 Maks. 3 Seis 4 Maks. 5 Min. Min. 6 Asetuspisteen asetus Asetuspisteen asetus Esimerkki: Jos pumpun käyttötapa on Maks. (maksimitaajuus) ja se on valittu ulkoisella signaalilla, kuten digitaalisella tulolla, E-pumppu voidaan asettaa ohjauspaneelilla tai R100-kaukosäätimellä vain käyttötavalle Seis. Asetusten tärkeysjärjestys väylätiedonsiirrolla Tärkeysjärjestys Ohjauspaneeli tai R100 Ulkoiset signaalit 1 Seis Tärkeysjärjestys Ohjauspaneeli tai R100 1 Seis 2 Maks. Ulkoiset signaalit Väylätiedonsiirto 3 Seis Seis 4 Maks. 5 Min. 6 Asetuspisteen asetus Esimerkki: Jos E-pumppu on asetettu toimimaan tietyssä asetuspisteessä väylätiedonsiirron avulla, E-pumppu voidaan asettaa ohjauspaneelilla tai R100-kaukosäätimellä vain käyttötavalle Seis tai Maks., E-pumppu voidaan asettaa ulkoisella signaalilla vain käyttötavalle Seis. 20
21 12. Ulkoiset pakko-ohjaussignaalit Pumpuissa on tulot näiden pakko-ohjaustoimintojen ulkoisille signaaleille: Pumpun käynnistys/pysäytys Digitaalinen toiminto Käynnistys-/pysäytystulo Toimintakaavio: Käynnistys-/pysäytystulo: 13. Ulkoinen asetuspistesignaali Asetuspiste voidaan etäasettaa liittämällä analoginen signaalilähetin asetuspistesignaalin tuloon (liitin 4). Asetuspiste Ulkoinen asetuspiste Todellinen asetuspiste TM Suomi (FI) Käynnistys/pysäytys (liittimet 2 ja 3) 12.2 Digitaalinen tulo Digitaalisen tulon toiminnoksi voidaan valita R100-kaukosäätimellä jokin seuraavista: Normaalikäyttö Min. käyrä Maks. käyrä Ulkoinen vika Virtausanturi Kuivakäynti. Toimintakaavio: Digitaalisen toiminnon tulo Digitaalinen toiminto (liittimet 1 ja 9) 5 s H H H H H H H 5 s Normaalikäyttö Seis Normaalikäyttö Min. käyrä Maks. käyrä Ulkoinen vika Virtausanturi Kuva 29 Todellinen asetuspiste saadaan kertomalla asetuspiste ja ulkoinen asetuspiste keskenään Valitse ulkoinen signaali R100-kaukosäätimellä: 0-10 V, 0-20 ma, 4-20 ma. Katso kohta Ulkoinen asetuspiste. Jos R100:lla valitaan ohjaustapa "ohjaamaton", mikä tahansa säädin voi ohjata pumppua. Kun ohjaustavaksi on valittu "ohjattu", asetuspiste voidaan asettaa ulkoisesti anturin mittausalueen alimmasta arvosta R100:lla asetettuun tai pumppuun asetettuun asetuspisteeseen. Todellinen asetuspiste Kuva 30 Todellisen asetuspisteen ja ulkoisen asetuspistesignaalin suhde ohjaustavassa "ohjauksella" Esimerkki: Jos anturi min -arvo on 0 baaria, asetettu asetuspiste on 3 baaria ja ulkoinen asetuspiste on 80 %, todellinen asetuspiste on seuraava: Todellinen asetuspiste = (asetuspiste - anturi min) x % ulkoinen asetuspiste + anturi min = (3-0) x 80 % + 0 = 2,4 baaria Ohjaustavassa "ohjaamaton" asetuspiste voidaan asettaa minimikäyrästä pumpulla tai R100:lla asetettuun asetuspisteeseen asti. Todellinen asetuspiste Todellinen asetuspiste 0 10 V 0 20 ma 4 20 ma Anturi maks Ohjauspaneelista, R100:lla tai PC Tool E-products -työkaluilla asetettu asetuspiste Anturi min Todellinen asetuspiste Ulkoinen asetuspistesignaali Maks käyrä Ohjauspaneelista, R100:lla tai Grundfosin PC Tool E-products -työkaluilla asetettu asetuspiste TM H Kuivakäynti 0 10 V 0 20 ma 4 20 ma Min käyrä Ulkoinen asetuspistesignaali TM Kuva 31 Todellisen asetuspisteen ja ulkoisen asetuspistesignaalin suhde ohjaustavassa "ohjaamaton" 21
GRUNDFOS OHJEET. Hydro MPC. Asennus- ja käyttöohjeet
GRUNDFOS OHJEET Hydro MPC Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa käytettävät