Source: http://docplayer.fr/2007158-Tableau-de-commande-diematic-3-pour-preparateur-solaire-dietrisol-quadrodens.html
Timestamp: 2017-01-22 20:43:31+00:00
Document Index: 108297461

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ']

⭐Tableau de commande DIEMATIC 3 pour préparateur solaire Dietrisol QUADRODENS
Download "Tableau de commande DIEMATIC 3 pour préparateur solaire Dietrisol QUADRODENS"
1 FRANÇAIS Tableau de commande DIEMATIC 3 pour préparateur solaire Dietrisol QUADRODENS bar A 8531N029A Notice d'utilisation, de raccordement électrique et de mise en service /04/ B2 SOMMAIRE 1. GENERALITES DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU TABLEAU DIEMATIC REGIME DE FONCTIONNEMENT Régime automatique Régime été manuel TEMPERATURES DE CONSIGNE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE SELECTION D UN PROGRAMME REGLAGE UTILISATEURS Mesures Programmation Réglages divers Réglage de l heure et de la date - Heure d été MESSAGES MESSAGES D ALARME MISE EN SERVICE OU REDEMARRAGE APRES UN ARRET PROLONGE REGLAGE DE LA PUISSANCE CHAUDIERE POUR LA MESURE DES EMISSIONS ET LE TEST DU THERMOSTAT DE SECURITE VUES ECLATEES ET LISTE DES PIECES DE RECHANGE TABLEAU DES REGLAGES "UTILISATEUR" ANNEXE 1 TABLEAUX DES PROGRAMMES ANNEXE 2 MONTAGE, RACCORDEMENTS ELECTRIQUES ET REGLAGES INSTALLATEUR (réservé à l installateur) Feuillet rose CONFORMITE / MARQUAGE Le présent produit est conforme aux exigences des Directives européennes et normes suivantes : - 73/23 CEE Directive Basse Tension Norme correspondante : EN /336 CEE Directive Compatibilité électromagnétique Normes correspondantes : EN et EN3 Le raccordement du tableau de commande doit être effectué par un professionnel qualifié. Le bon fonctionnement de la chaudière est conditionné par le strict respect de la présente notice d utilisation, de raccordement et de mise en service. 1. GENERALITES Description Le tableau de commande DIEMATIC-3 avec régulateur intégré permet d assurer le fonctionnement automatique de la chaudière gaz à condensation DUBM3 intégrée dans le préparateur solaire Dietrisol QUADRODENS d après les variations de la température extérieure et d après la température ambiante lorsque la Commande à Distance Interactive CDI 2 (livrable en option) ou une Commande à Distance simplifiée avec sonde d ambiance (option) est raccordée. Le tableau DIEMATIC 3 permet d origine la régulation indépendante d'un circuit chaudière sans vanne mélangeuse et d'un circuit avec vanne mélangeuse. Le régulateur assure également la protection antigel de l'installation et de l'ambiance en cas d'absence, cette absence pouvant être programmée un an à l'avance pour une période pouvant aller jusqu'à 99 jours. La livraison de base du tableau DIEMATIC 3 pour le raccordement d'un circuit sans vanne comprend : - 1 sonde extérieure mesurant la température extérieure, - 1 sonde de chaudière précablée sur le tableau mesurant la température de l'eau dans la chaudière, - 1 sonde de retour, - 1 manomètre électronique - 1 sonde départ. Options - Commande à distance interactive CDI 2 (colis FM 51). - Commande à distance (CDS) avec sonde d ambiance (colis FM 52). - Relais de commande téléphonique TELCOM 1. Remarque : pour chacun des circuits commandés par la chaudière, une commande à distance interactive CDI 2 (colis FM 51) et/ou une commande à distance simplifiée avec sonde d ambiance (colis FM 52) peut être raccordée. Principe de fonctionnement Le tableau DIEMATIC 3 permet la programmation et la régulation de la chaudière en fonction de la température extérieure par action sur le brûleur. Le thermostat de sécurité à réarmement manuel (réglé à 100 C en état de livraison) assure la sécurité de fonctionnement. La régulation du chauffage est assurée par l'action du régulateur sur le brûleur, les pompes et éventuellement la vanne mélangeuse. Le raccordement d'une commande à distance avec sonde d ambiance ou d'une Commande à Distance Interactive CDI 2 permet en outre l'autoadaptativité de la pente et du décalage parallèle de la courbe de chauffe. La fonction "antigel installation" est active quel que soit le mode de fonctionnement. Elle est enclenchée dès que la température extérieure atteint la valeur limite préréglée à + 3 C. (voir paragraphe # TEMP. LIMITES, ligne HORS GEL EXT.). Le régulateur comporte la possibilité de protection "antilégionellose" (voir paragraphe "# DIVERS, ANTILEG"). Caractéristiques techniques - Alimentation électrique : 230 V (-10%, +10%) - 50 Hz - Réserve de marche de l'horloge : 2 ans minimum - Valeur de la sonde extérieure en Ω : Température Résistance en C en ohm - 20 C Ω - 16 C Ω - 12 C Ω - 8 C Ω - 4 C Ω 0 C Ω Température Résistance en C en ohm 4 C 984 Ω 8 C 842 Ω 12 C 720 Ω 16 C 616 Ω 20 C 528 Ω 24 C 454 Ω - Valeur des sondes eau en Ω : Temp. C Résistance en ohm 0 C Ω 10 C Ω 20 C Ω 25 C Ω 30 C Ω 40 C Ω Temp. C Résistance en ohm 50 C Ω 60 C Ω 70 C Ω 80 C Ω 90 C 941 Ω 34 2. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU TABLEAU DIEMATIC bar A A B C D 8531N029A A. Interrupteur général Marche / Arrêt. Remarque : nous déconseillons la mise hors tension de la chaudière en été, notamment afin de bénéficier de la fonction antigommage des pompes. Il est préférable d utiliser le mode été pour la période souhaitée de coupure du chauffage (voir Chapitre 3.2 Coupure "Eté" manuelle). De plus, si une commande à distance interactive (CDI 2) est raccordée, et que l interrupteur A est en position arrêt, la CDI 2 n aura pas d affichage. B. Volet d accès aux touches de réglages et de programmation. C. Voyant marche / Alarme - Le voyant est rouge lorsque le brûleur est en sécurité. - Le voyant est vert : fonctionnement normal - Le voyant est rouge clignotant : signale un défaut de sonde D. Bouton de réarmement. Afficheur b c d f g a e l bar A B j h k i 8531N030 a :barre graphique d'affichage du programme du circuit A ou B (en zone i). - une zone claire b indique une période de chauffage "réduit" ou une période de "chargement ballon non autorisé" - une zone foncée c indique une période de chauffage "confort" ou une période de "chargement ballon autorisé" d :curseur clignotant indiquant l'heure courante e :affichage texte f :affichage numérique (heure courante, valeurs réglées, paramètres, etc...) g :affichage du programme actif, P1, P2, P3, P4 ou E : coupure Eté automatique h :symboles signalant l état actif des entrées/sorties suivantes : : marche brûleur : marche pompe de charge ECS : régime "été" forcé i :symboles de fonctionnement des circuits : : état de la vanne 3 voies du circuit affiché (si l'option est raccordée) : : ouverture : fermeture : marche circulateur du circuit affiché (A ou B) A ou B : circuit dont les paramètres sont affichés. j : flèches clignotant lorsqu il faut utiliser les touches ou pour régler le paramètre affiché. k : repère affiché au dessus de la touche "mode" active. l : affichage de la pression d eau dans la chaudière : Pression insuffisante : ajouter de l eau (0-0,5 bar) Ajout d eau conseillé (0,5-1 bar) Pression correcte (1-2 bar) Trop de pression (> 2 bar) 45 Touches accessibles lorsque le volet est fermé bar A N Touches de réglage des températures température "confort" température "réduite" température "eau chaude sanitaire" (préparation eau chaude sanitaire par ballon ou instantanée) Remarque : quand on appuie sur l'une de ces touches, le programme horaire actif correspondant au circuit s'affiche dans la barre graphique. 2. Touches de réglage ou 3. Touches de sélection du mode de fonctionnement : automatique Les quatre touches suivantes permettent des dérogations par rapport au mode "AUTO" : marche forcée à température confort : marche forcée à température réduite : mode antigel : mode chargement du ballon autorisé 56 Touches accessibles lorsque le volet est ouvert bar A 8531N032B Touches d'accès aux réglages et mesures défilement des titres défilement des lignes retour à la ligne précédente 6. : touche coupure Eté" manuelle Le chauffage est coupé, mais la fonction "Eau Chaude Sanitaire" est assurée. Lorsque cette fonction est activée les symboles et E s affichent. Voir chapitre 3.2. Remarque : cette fonction est indépendante de la fonction "coupure automatique du chauffage" en été lorsque la température extérieure dépasse la température extérieure de non-chauffage" - voir "Réglages utilisateurs" (dans ce cas, seul le symbole "E" apparaît dans l'afficheur). 8. : touche programme "standard" permet d activer P1 pour les circuits A et B et de remplacer tous les programmes personnalisés par leur réglage d usine : P1 : Lundi au Dimanche : 6h - 22h P2 : Lundi au Dimanche : 4h - 21h P3 : Lundi au Vendredi : 5h - 8h, 16h - 22h, Samedi et Dimanche : 7h - 23h P4 : Lundi au Dimanche : 6h - 8h, 11h - 13h30, 16h - 22h Samedi : 6h - 23h Dimanche : 7h - 23h Programme ballon : 5h - 22h (réchauffage autorisé) Programme AUXIL. : 6h - 22h 9. : touche d'accès aux paramètres réservés à l installateur 7. Touches de programmation écriture (par 1/2 heure) de période confort ou chargement ballon autorisé (zone foncée) écriture (par 1/2 heure) de période réduit ou chargement ballon non autorisé (zone claire) retour en arrière dans la barre graphique du programme : touche de sélection du circuit affiché A ou B, qui s affichera en zone i de l afficheur. : touche de sélection de programme chauffage affiché P1, P2, P3 ou P4 Le régulateur possède d origine 4 programmes chauffage P1, P2, P3 et P4 préréglés d usine - voir description en ANNEXE 2. Les programmes P2, P3 et P4 sont personnalisables (voir 6.3). 67 3. REGIME DE FONCTIONNEMENT 3.1 Régime automatique Régime ETE MANUEL 3.1 Régime automatique Les modes de fonctionnement décrits ci-après peuvent être sélectionnés à l aide des touches de sélection 3. Remarques - Les touches,,, commandent simultanément l'ensemble des circuits raccordés A et B. - Pour modifier le mode de fonctionnement ("AUTO", confort " " ou réduit " ") pour un seul des circuits chauffage A ou B, utiliser la commande à distance interactive (CDI 2) ou la commande à distance avec sonde d ambiance (colis FM52) correspondant à ce circuit. Une telle commande à distance peut être branchée pour chacun des circuits raccordés. - Une dérogation activée sur la commande à distance est prioritaire par rapport à la dérogation sélectionnée sur le régulateur central. " $ & " $ & " bar 3 A 8531N033 Touche = Mode "Automatique" Permet le déroulement automatique des différents programmes chauffage (P1, P2, P3 ou P4) et eau chaude sanitaire pour chaque jour de la semaine. Si une dérogation est active sur une commande à distance, le message VOIR CAD s affiche signalant la dérogation. Dans ce cas, un appui de 5 secondes sur la touche permet de forcer le mode AUTO sur les deux circuits de chauffage existants. - Pour sélectionner le programme pour chaque circuit (A ou B), se reporter au chapitre 5. Touche = Mode forcé température "confort" Permet le fonctionnement en mode "confort" quel que soit le programme chauffage. Un appui bref provoque une dérogation temporaire au programme jusqu'à 24h00 du jour courant. Si le mode "confort temporaire" est actif, une flèche clignote audessus de la touche. En appuyant sur la touche pendant plus de 5 secondes, la dérogation "confort" est valable pour une durée illimitée. Lorsque le mode "confort permanent" est activé, une flèche fixe apparaît au-dessus de la touche. Pour annuler cette dérogation, appuyer sur la touche AUTO. Si un des circuits est dans un mode de dérogation différent de celui des autres, le message VOIR CAD s affiche signalant la dérogation. Pour annuler VOIR CAD, appuyer 5 secondes sur la touche. Touche = Mode forcé température "réduite" Permet le fonctionnement en mode réduit quel que soit le programme chauffage : Un appui bref provoque une dérogation temporaire au programme jusqu'à 24h00 du jour courant. Lorsque la fonction "réduit temporaire" est activée, une flèche clignote au-dessus de la touche. En appuyant sur la touche plus de 5 secondes, la dérogation est valable pour une durée illimitée. Lorsque la fonction "réduit permanent" est activée, une flèche fixe apparaît au-dessus de la touche. Pour annuler cette dérogation, appuyer sur. Si un circuit est dans un mode de dérogation différent de celui des autres, le message VOIR CAD s affiche pour ce circuit, signalant la dérogation. 78 Touche = Mode forcé "réchauffage ballon autorisé" Autorise le réchauffage du ballon quel que soit le programme ECS de l'horloge. Lorsque le ballon est en demande, le symbole apparaît dans l'afficheur : Un appui bref provoque une dérogation temporaire au programme jusqu'à 24h00 du jour courant. Si ce mode est actif, une flèche clignote au-dessus de la touche. En appuyant sur la touche plus de 5 secondes, la dérogation est valable pour une durée illimitée. Lorsque cette fonction est sélectionnée, une flèche fixe apparaît au-dessus de la touche. Appuyer sur la touche pour annuler cette dérogation. Dans le cas où le bouclage sanitaire est réalisé par la sortie auxiliaire, la pompe de bouclage est relancée par cette dérogation si le paramètre S.AUX est réglé sur BOUC.ECS. Touche = Mode antigel Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont à l'arrêt mais l'installation est surveillée et protégée contre le gel. La température de l'ambiance en mode "antigel" est préréglée à +6 C. Antigel immédiat pour N jours - Appuyer sur la touche : l'affichage indique "N JOUR ANTIGEL". - Régler le nombre de jours (jour courant = 1) par les touches et (jusqu'à 99 jours). - Le mode antigel devient actif en appuyant la touche ou après 2 minutes et une flèche fixe apparaît au-dessus de la touche. - Le mode antigel est annulé par la remise à zéro du nombre de jours antigel ou lorsque la durée spécifiée est écoulée. Antigel avec sélection de la date de démarrage - Appuyer la touche - Régler par et le nombre de jours d antigel (jusqu à 99 jours ; jour courant = 1). - Appuyer une deuxième fois la touche et régler le mois de début du mode antigel à l'aide des touches et. - Appuyer une troisième fois la touche et régler la date de début du mode antigel à l'aide des touches et. - La date de démarrage du mode antigel est enregistrée en appuyant la touche ou après 2 minutes et une flèche clignote au dessus de la touche jusqu au jour pour lequel l antigel a été programmé. - Lorsque l antigel est actif, la flèche devient fixe. - Le mode antigel est annulé par la remise à zéro du nombre de jours antigel ou lorsque la durée spécifiée est écoulée. Antigel permanent - Appuyer la touche pendant 5 secondes : la dérogation antigel est valable pour une durée illimitée. Lorsque cette fonction est activée, une flèche fixe apparaît au-dessus de la touche. - L antigel sera annulé par le choix d un autre mode de fonctionnement par les touches de sélection grises 3 (par exemple ). Remarques - La protection antigel est assurée pour le ballon et pour chaque circuit chauffage quel que soit le réglage de la sonde d'ambiance correspondante. La température de l'ambiance en mode "antigel" est préréglée à +6 C. Cette valeur peut être modifiée si une sonde d'ambiance est raccordée (voir ANNEXE 1 Tableau de réglages "Utilisateur", paragraphe # REGLAGES, ligne ANTIGEL AMB. A ou B). - L'antigel du ballon est automatiquement activé lorsque la température du ballon descend en-dessous de 4 C ; l'eau du ballon est alors réchauffée à 10 C. - Le mode "antigel" permanent peut également être sélectionné par le module de télésurveillance vocal TELCOM 1 livré en option. - Si un circuit est dans un mode de dérogation différent de celui des autres, le message VOIR CAD s affiche signalant la dérogation. 89 8531N034B 3.2 Régime ETE MANUEL - Touche (située sous le volet) bar A B Touche régime été manuel Le régime été permet la coupure du chauffage en été tout en permettant le réchauffage de l eau chaude sanitaire. - Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche (située sous le volet) pendant 5 secondes. - Le symbole apparaît dans l'afficheur, puis le symbole E s affiche lorsque le mode été est pris en compte par le régulateur. - Pour désactiver le régime été manuel appuyer à nouveau sur la touche pendant 5 secondes. Remarques - Cette fonction est indépendante de la fonction "coupure automatique du chauffage" en été lorsque la température extérieure dépasse la température extérieure de coupure de chauffage" - voir "Réglages utilisateurs" (TEMP. ETE/HIVER). Dans ce cas, seul le symbole "E" apparaît dans l'afficheur. - Pendant la coupure été les pompes sont remises en marche une fois par semaine pendant 1 minute, pour éviter leur gommage. 910 " $ & " $ & " 4. TEMPERATURES DE CONSIGNE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE Touches vertes { Température confort Touches Température réduite vertes Température de consigne ballon bar 8531N035 Les températures de consigne chauffage les températures pour les périodes "confort" (zone foncée dans la barre graphique) et pour les périodes "réduites" (zone claire dans la barre graphique) peuvent être réglées séparément pour chaque circuit A ou B (si ceux-ci sont raccordés) de la manière suivante : Sélectionner la température confort ou la température réduite pour le circuit souhaité par appuis successifs sur la touche ou. Régler la température à l'aide des touches et. Température Confort Réduite Plage de réglage 5 à 30 C Réglage par pas de 0,5 C à l aide de et 5 à 30 C Réglage par pas de 0,5 C à l aide de et Réglage d usine 20 C 16 C Remarque : la barre graphique affiche le programme chauffage du jour courant pour le circuit affiché. Fin du réglage : après avoir effectué le réglage, l affichage normal réapparaît après 2 minutes ou en appuyant sur la touche. Température de consigne e.c.s. Sélectionner la température de l eau chaude sanitaire (TEMP BALLON) à l aide de la touche, puis régler la température moyenne de stockage de l eau chaude sanitaire à l aide des touches et. Fin du réglage : après avoir effectué le réglage, l affichage normal réapparaît après 2 minutes ou en appuyant sur la touche. Température Plage de réglage Réglage d usine Eau chaude 10 à 80 C sanitaire (température Réglage par pas de 5 C 55 C moyenne de à l aide de et stockage) Remarque : - la barre graphique affiche le programme de réchauffage de l eau chaude sanitaire pour le jour courant. - si aucune sonde d eau chaude sanitaire n'est raccordée, l action sur cette touche n'a aucun effet. 1011 5. SELECTION D UN PROGRAMME Programmes chauffage Le régulateur DIEMATIC 3 intègre d'origine 4 programmes chauffage P1, P2, P3 et P4. D'origine, le programme P1 est actif (livraison d'usine). Les programmes P2, P3 et P4 peuvent être personnalisés. Le choix d un programme P1, P2, P3 ou P4 est particulièrement utile pour adapter le chauffage au mode de vie des occupants (congés, travail en équipe ). Pour sélectionner un programme P1, P2, P3 ou P4 pour les circuits A ou B : - sélectionner le circuit à l'aide de la touche : le nom du circuit apparaît dans l'afficheur - sélectionner le programme P1, P2, P3 ou P4 à l'aide de la touche. La validation de la sélection effectuée est automatique. - Le programme sélectionné se déroulera automatiquement si aucune dérogation n a été sélectionnée à l aide des touches,,, ou après avoir appuyé sur la touche. Description des programmes Programme P1 P2 (réglage d usine) P3 (réglage d usine) Périodes confort LU - DI : de 6h - 22h LU - DI : de 4h - 21h LU - VE : 5h - 8h, 16h - 22h SA, DI : 7h - 23h P4 (réglage d usine) LU - VE : 6h - 8h, 11h - 13h30, 16h - 22h SA : 6h - 23h DI : 7h - 23h Remarque : à l aide des touches ou, le programme chauffage du jour courant pour chaque circuit raccordé peut être visualisé sur la barre graphique. Pour personnaliser les programmes P2, P3 et/oup4 voir chapitre 6.2. Programme ballon (Eau chaude sanitaire) Le régulateur intègre d origine un programme eau chaude sanitaire préréglé d usine. Pour enregistrer un programme ballon personnalisé, voir chapitre 6.2. Programme ballon (réglage d'usine) : JOUR Lu. à Di. Chargement autorisé de 5h à 22h Remarque : à l aide de la touche, le programme eau chaude sanitaire du jour courant peut être visualisé sur la barre graphique. Programme Auxiliaire (AUX) Programme auxiliaire (réglage d'usine) : Le régulateur intègre d origine un programme du contact auxiliaire préréglé d usine. Pour enregistrer un programme personnalisé, voir chapitre 6.2. JOUR Lu. à Di. Fonctionnement autorisé de 6h à 22h Programme Standard Le programme standard peut être sélectionné en appuyant sur la touche pendant 5 secondes. De ce fait, le programme P1 est activé pour les circuits A et B et les programmes P2, P3, P4, ballon et auxiliaire adaptés aux besoins personnels sont remplacés par les réglages d usine décrits ci-dessus. 1112 8531N036B 6. REGLAGES UTILISATEURS (Voir tableau chronologique en ANNEXE 1 ci-après) 6.1 Mesures Programmation Réglages divers Réglage de l heure Accès aux paragraphes Accès aux lignes Retour bar A Les touches d'accès aux réglages et mesures,, et les touches de programmation,,, situées sous le volet permettent la modification des programmes et le réglage de différents paramètres. Les paramètres se présentent sous la forme de paragraphes possédant un titre précédé du symbole # et de lignes correspondant aux paramètres à régler : la touche permet l'accès aux paragraphes La composition et l'ordre d'apparition des différents paragraphes sont donnés en ANNEXE 1 (niveau utilisateurs). - # MESURES (voir également 6.1) - # PROG. (voir également 6.2) - # REGLAGES (voir également 6.3) - # HEURE. JOUR (voir également 6.4) Remarque : les différents réglages et la programmation restent mémorisés même après une coupure de courant. la touche permet de parcourir les lignes la touche permet le retour à la ligne ou au paragraphe précédent. 6.1 Mesures Le paragraphe "# MESURES" permet en fonction des sondes raccordées, la lecture des paramètres suivants (cf. liste en ANNEXE 1.) - Température d'eau de la chaudière - Température d'eau du circuit B (sonde de départ) - Température d'eau du ballon - Température d'eau du ballon tampon - Température ambiante A - Température ambiante B - Température extérieure - Température des fumées - Température de retour - Pression d eau dans la chaudière - Vitesse de rotation du ventilateur - Puissance instantanée de la chaudière - Courant d ionisation - Nombre de démarrages de la chaudière (NB IMPULS.) - Nombre d'heures de fonctionnement du brûleur (FCT. BRUL.) 1213 6.2 Programmation Programmation d usine. Programme périodes confort P2 LU - DI : 4-21h P3 LU - VE : 5-8h, 16-22h SA, DI : 7h - 23h P4 LU - VE : 6-8h, 11-13h30, 16-22h SA. : 6h - 23h DI. : 7h - 23h 13 Programme ballon auxiliaire périodes 5h - 22h : chargement autorisé 6h - 22h : fonctionnement autorisé de l'appareil raccordé Personnalisation d un programme (P2, P3, P4, programme ballon ou programme auxiliaire). Inscrire dans les tableaux ci-contre (ou en ANNEXE 2) les programmes personnalisés, puis les enregistrer Programmes personnalisés PROG. CIRC.A de la manière suivante : Ouvrir le volet d accès aux touches de réglages et de programmation. Jours LUNDI MARDI Périodes "confort" appuyer sur la touche pour sélectionner le MERCREDI paragraphe : JEUDI "# PROG. CIRC.A", VENDREDI "# PROG. CIRC.B", "# PROG. BALLON", ou SAMEDI "# PROG. AUXIL." (voir la liste des paragraphes en ANNEXE 1). sélectionner les lignes successives à l'aide de Remarque : la programmation choisie pour la ligne DIMANCHE PROG. CIRC.B Jours LUNDI Périodes "confort" "PROGTOUS JOURS" est automatiquement recopiée MARDI sur les autres lignes mais reste modifiable individuellement jour par jour. MERCREDI JEUDI Ecrire les zones foncées à l aide de la touche VENDREDI et les zones claires à l aide de la touche (1/2 heure SAMEDI par 1/2 heure). DIMANCHE - les zones foncées correspondent aux périodes de chauffage "confort", de chargement ballon autorisé ou de fonctionnement autorisé. - les zones claires correspondent aux périodes de chauffage "réduit", de chargement ballon non autorisé ou de fonctionnement non autorisé. utiliser la touche d'erreur. pour revenir en arrière en cas procéder de la même façon pour chaque circuit s il y a lieu. fin de la programmation : appuyer sur. A défaut, le programme écrit précédemment sera automatiquement validé au bout de 2 minutes. Remarque : - la touche appuyée pendant 5 s. active P1 pour les circuits A et B et permet de remplacer tous les programmes personnalisés par leur réglage d'usine (voir ci-dessus). PROG. BALLON (eau chaude sanitaire) Période de chargement Jours ballon autorisé LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE PROG. AUXIL. : contact auxiliaire Période de fonctionnement Jours autorisé LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE14 6.3 Réglages divers bar A 8531N037B Utiliser la touche pour sélectionner le paragraphe "# REGLAGES" (voir tableau en ANNEXE 1) puis afficher le paramètre voulu à l'aide de la touche. Régler à l'aide des touches et les lignes ci-après : CONTRASTE ECLAIRAGE PERMUT TEMP. ETE/HIVER CALIBR. EXT. CALIBR. AMB. A ANTIGEL AMB. A CALIBR. AMB. B ANTIGEL AMB. B TEMP ETE / HIVER permet le réglage de la température extérieure (stabilisée) au-dessus de laquelle la fonction chauffage sera automatiquement coupée : - la (ou les) pompe(s) de chauffage sont coupées CALIBR. EXT : calibration sonde extérieure permet de corriger la température affichée au tableau par rapport à la température extérieure réelle (notamment en cas de longueur de câble importante). Mesurer la température extérieure à l'aide d'un thermomètre, puis par ou régler la variation souhaitée de l'affichage. CALIBR. AMB. : calibration d'ambiance - avec sonde d'ambiance : permet de corriger la température affichée au tableau par rapport à la température réelle de l'ambiance. Mesurer la température ambiante à l'aide d'un thermomètre, puis par ou régler la variation souhaitée de l'affichage. exemple : t ambiante mesurée = 20 C, t affichée au tableau = 19 C : régler CALIBRATION sur + 1 Remarque : lorsqu'une commande à distance est raccordée, effectuer ce réglage 2 heures après la mise sous tension, lorsque la température ambiante est stabilisée. - le brûleur ne démarre que pour les besoins en eau chaude sanitaire. - le symbole E apparaît dans l afficheur. Si on règle ce paramètre sur NON, le chauffage ne sera jamais coupé automatiquement. exemple : t extérieure réelle mesurée à l'aide d'un thermomètre = 10 C, t affichée au tableau 11 C : régler CALIBRATION sur - 1 par. Remarque : la calibration ne prend effet qu'après quelques dizaines de secondes et l'affichage n'est corrigé qu'au bout de ce laps de temps. DECALAGE AMB. : décalage d'ambiance - sans sonde d'ambiance : permet de régler un décalage d ambiance. N effectuer ce réglage qu après stabilisation des températures. exemple : t consigne = 20 C, t mesurée = 19 C régler DECAL. AMB. sur + 1. ANTIGEL AMB. : Antigel ambiance permet de régler la température ambiante minimale maintenue en mode antigel pour chaque circuit. Cette température n'est contrôlée que si une sonde d'ambiance est raccordée. Sans sonde d'ambiance, ce paramètre n'est pas affiché et la température de consigne est fixée à 6 C (non réglable). 6.4 Réglage de l heure et de la date - Heure d été Utiliser la touche # HEURE-JOUR. pour sélectionner le paragraphe Sélectionner chaque ligne désirée par la touche et régler la valeur affichée par les touches et } HEURE MOIS Voir tableau MINUTES DATE en ANNEXE 1 JOUR ANNEE 14 HEURE D ETE : Réglage possible AUTO ou MANU (d usine : AUTO) : le régulateur est programmé à l avance pour passer automatiquement à l heure d été le dernier dimanche de mars et à l heure d hiver le dernier dimanche d octobre. En modifiant le réglage sur manuel (MANU) le changement automatique ne s effectuera pas.15 7. MESSAGES L'affichage peut comporter les messages suivants, lors du fonctionnement normal de la chaudière : MESSAGE SIGNIFICATION DE L AFFICHAGE CONDUITE A TENIR VOIR CAD S affiche lorsque l on appuie sur la touche de sélection Si l on souhaite forcer le mode AUTO de mode de fonctionnement situé sur le tableau sur toutes les commandes à distance, Diematic 3 de la chaudière alors qu un mode de ceci peut être obtenu depuis fonctionnement différent a été sélectionné sur la com- Diematic 3 par un appui de 5 secondes mande à distance sur la touche REVISION Indication de la nécessité d un entretien de la chaudière. Prendre contact avec le professionnel assurant la maintenance de la chaudière. PURGE Lors de la mise sous tension, et si la température du Attendre environ 20 secondes. ballon est inférieure à 25 C, indique que la chaudière effectue un cycle de purge de l échangeur sanitaire. ATTENDRE 2 MN. Le débit d eau est insuffisant dans l installation, le brûleur est coupé pendant 2 minutes. Attendre 2 minutes. Vérifier votre installation 1516 8. MESSAGES D ALARME En cas de dysfonctionnement l'affichage peut comporter les messages suivants. Contactez votre installateur. MESSAGE CAUSE PROBABLE REMEDE DEF.ALLUMAGE Défaut d allumage Vérifier l électrode d allumage, son connecteur et son câble de liaison, remplacer si nécessaire Défaut d ionisation Vérifier la mise à la terre; vérifier le courant d ionisation, si nécessaire rectifier le taux de CO 2 Vanne gaz défectueuse Pas de gaz ou présence d air dans la conduite Remplacer la vanne gaz Mesurer la pression du gaz d alimentation et purger le circuit gaz DEFAUT CVI 8 Mauvais positionnement de l électrode Nettoyer l électrode et vérifier son positionnement (écart des électrodes 3,5 mm) Cable d allumage ou connecteur électrode défectueux Défaut du coffret de sécurité Vérifier la liaison, remplacer si nécessaire Réarmer le coffret de sécurité, le remplacer si nécessaire DEFAUT CVI 9 Défaut d impulsion électrique de la commande de la Remplacer la vanne gaz vanne gaz Mauvais contact entre coffret de sécurité et vanne. Vérifier si le coffret de sécurité est correctement emboîté sur la vanne Vérifier le contact électrique sur la vanne gaz Commande vanne gaz du coffret de sécurité Réarmer le coffret de sécurité, le remplacer défectueuse si ce n est pas possible DEFAUT CVI Défaut interne du coffret de sécurité Réarmer le coffret de sécurité, le remplacer si ce n est pas possible DEF.COM.CVI Défaut de communication entre Diematic et coffret de Vérifier la liaison et les connexions entre sécurité Diematic et coffret de sécurité DEF.MANOMETRE Défaut du capteur de pression d eau Vérifier les contacts. Vérifier la liaison et les connecteurs, remplacer la sonde si nécessaire. Remplacer le capteur pression eau DEF. S.AMB.A Défaut de la sonde correspondante. Vérifier la liaison et les connecteurs, remplacer DEF. S.AMB.B la sonde si nécessaire. DEF. S.DEP.B Pour effacer le message, couper momenta- DEF. S.EXT nément l alimentation électrique de la chaudière DEF.S.B.TAMPON DEF.VENTILO par l interrupteur Marche/Arret et prévenir votre installateur. Il est néanmoins possible de fonctionner en mode manuel sur la partie de l installation concernée. Voir les remarques ci-après DEF. S.CHAUD Sonde chaudière défectueuse Vérifier la liaison et les connecteurs, remplacer la sonde si nécessaire DEF. S.ECS Sonde eau chaude sanitaire défectueuse Vérifier la liaison et les connecteurs, remplacer la sonde si nécessaire DEF. S.FUMEE - Chaudières kw : Vérifier la liaison et les connecteurs. thermostat anti-refouleur défectueux. Remplacer la sonde (chaudières kw) ou - Chaudières kw : le circuit (chaudières kw) si nécessaire. résistance électrique défectueuse. DEF.S.RETOUR Sonde retour défectueuse Vérifier la liaison et les connecteurs, remplacer la sonde si nécessaire FLAM.PARASI. Détection d une flamme parasite Vérifier l étanchéité du circuit gaz, vérifier l écart de l électrode d allumage Vérifier que la surface du brûleur ne comporte pas de résidus de fibres. MANQUE EAU Pression dans l installation < 0,5 bar Rajouter de l eau dans l installation PAS DE CONF. La chaudière ne reconnaît pas ses caractéristiques Contacter votre installateur STB CHAUD. Température départ > 97 C Vérifier le STB et le câblage. Purger la chaudière, vérifier la pompe chaudière le circuit hydraulique de l installation STB FUMEE Température des fumées > 105 C Vérifier le turbulateur placé dans l échangeur, le remplacer si nécessaire SECT. FAIBLE Tension du secteur < 172 V Vérifier l alimentation électrique. Si la tension est supérieure à 187 V, le message ne s affiche plus. 1617 Remarques - DEF.MANOMETRE Le manomètre est défectueux ; la chaudière est arrêtée. Pour débloquer le fonctionnement pendant 72 h, couper momentanément l alimentation électrique de la chaudière. - DEF.VENTILO Le ventilateur du brûleur ne tourne pas. La chaudière ne satisfera plus aucune demande de chauffe. - DEF. S.AMB.A et DEF. S.AMB.B Fonctionnement automatique en configuration sans sonde d ambiance. - DEF. S.CHAUD Le brûleur ne démarre plus. - DEF. S.DEP.B Le circuit concerné passe automatiquement en mode Manuel, la pompe tourne et la vanne n est plus alimentée. Celle-ci peut être manoeuvrée manuellement si nécessaire. - DEF. S.ECS Le réchauffage de l eau chaude sanitaire n est plus assuré en automatique. La température de charge du ballon est égale à la température de la chaudière. - DEF. S.EXT La chaudière régule sur la température MAX. CHAUDIERE. La régulation de la vanne 3 voies du circuit B (si présent) n est plus assurée. Néanmoins la limitation à la température maximale est assurée et la vanne peut être manoeuvrée manuellement si nécessaire. Le réchauffage de l E.C.S. reste assuré. - DEF. S.FUMEE La sonde de fumée est défectueuse. La chaudière est mise en sécurité. - DEF.S.RETOUR La modulation de la pompe chaudière ne fonctionne plus, elle tourne à pleine puissance. La production d eau chaude sanitaire instantanée ne fonctionnera plus pour les appareils à double service. - DEF.S.B.TAMPON Le réchauffage du ballon tampon par la chaudière n est plus assuré. Remarque Les 10 derniers défauts apparus sur l afficheur de la DIEMATIC 3 sont mémorisés dans le paragraphe #HISTORIQUE D. (voir chapitre 12 du feuillet rose Installateur ). 1718 9. MISE EN SERVICE OU REDEMARRAGE APRES UN ARRET PROLONGE La première mise en service doit être effectuée par l'installateur. Avant l'allumage de la chaudière, vérifier que l'installation est bien remplie d'eau. Effectuer la mise en service dans l'ordre chronologique indiqué ci-après : bar A 8531N029A A C D Ouvrir les vannes d isolement de départ et de retour. Mettre l'interrupteur marche/arrêt A en position marche. Vérifier la pression d eau de l installation, indiquée au niveau de l afficheur du tableau de commande : : trop de pression : > 2 bar : pression correcte : 1-2 bar : ajout d eau conseillé : 0,5-1 bar : pression trop faible : 0-0,5 bar Pression minimale sur une installation froide = 2 segments. Faire un appoint d eau si nécessaire. Pour cela, consulter la notice technique et d installation de la chaudière. Ouvrir le robinet d arrivée gaz (livrable en option) - enfoncer le levier, puis le tourner vers la gauche parallèlement à la tuyauterie. Une séquence de démarrage commence - le fonctionnement de la chaudière se déroule ensuite automatiquement. L afficheur indique le mode de fonctionnement de la chaudière. Après un arrêt prolongé, jusqu à 5 séquences de démarrage successives peuvent avoir lieu. Si la chaudière ne démarre pas, le module de commande du brûleur met la chaudière en sécurité. Le voyant rouge C est allumé. Enfoncer le bouton de réarmement D : les séquences de démarrage se succèdent jusqu à 5 fois si nécessaire. Si la chaudière n a pas démarré après plusieurs réarmements, veuillez vous adresser à votre installateur en lui indiquant le défaut constaté. La chaudière fonctionne sur la base des réglages et programmes d usine, qui peuvent être modifiés et adaptés individuellement. 10. REGLAGE DE LA PUISSANCE CHAUDIERE POUR LA MESURE DES EMISSIONS ET LE TEST DU THERMOSTAT DE SECURITE Ouvrir le volet de la régulation. Appuyer simultanément les touches et, puis utiliser les touches et pour passer de à ou : : puissance maximale chaudière : puissance maximale réglée de la chaudière : puissance minimale L affichage indique, en alternance (toutes les 2 secondes ) : EMISSION MES. EMISSION MES. : vitesse en tr/min du ventilateur : température chaudière EMISSION MES. : courant d ionisation TEST-STB Pour effectuer le test du thermostat de sécurité, appuyer simultanément les touches et pendant 5 secondes : l affichage indique TEST-STB. 11. VUES ECLATEES ET LISTE DES PIECES DE RECHANGE 1819 Pièces de rechange Ersatzteile B DIEMATIC 3 Remarque : pour commander une pièce de rechange, il est indispensable d'indiquer le numéro de code figurant dans la liste, en face du repère de la pièce désirée. Anmerkung : bei Bestellung der Ersatzteile, ist es unbedingt nötig die Artikel-Nummer des gewünschten Ersatzteils anzugeben. Tableau DIEMATIC 3 pour préparateur solaire Dietrisol QUADRODENS DIEMATIC 3-Schaltfeld zu Dietrisol QUADRODENS Solar-Warmwasser-Speicher 8531N412!!!!!!!"!#!$!&!% #!' " "" "! $ " " # $ % & ' "! AD0 DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S. au capital de Centre Pièces de Rechange/Ersatzteillager 4, rue d'oberbronn F REICHSHOFFEN Tél. : (+33) Fax : (+33)20 DIEMATIC 3 Faisceaux et connecteurs / Kabelbaum und Stecker N414 Volet de tableau de commande / Schaltfeldblende N /3 Montrer encore
GT 120 - GTU C 120 - GT 220 Tableau de commande DIEMATIC 3 - FM129 DIEMATIC 3 CH - FM133 FR Notice Technique 300001509-001-02 . Sommaire 1 Symboles utilisés........................................................................3 Plus en détail GSR140-45/65/90/115Condens
FR Chaudière gaz à condensation GSR140-45/65/90/115Condens Notice Installation 300013481-001-B . Sommaire 1 Symboles utilisés........................................................................3 2 Plus en détail Tableau de commande DIEMATIC-Delta
FRANÇAIS Tableau de commande DIEMATIC-Delta Colis DB 22 - DB 26 Notice d'utilisation, de raccordement électrique et de mise en service 11/99-94859655 - 8199-4111H SOMMAIRE 1. GENERALITES........................................................................... Plus en détail Tableau de commande B
Tableau de commande B Colis FM126 Français Français 05/07/05 25/8/05 Notice Installation Notice Technique Généralités 1 Recommandations importantes Le bon fonctionnement de l appareil est conditionné par Plus en détail GUIDE CHAUDIÈRES MURALES
GUIDE CHAUDIÈRES MURALES À destination des professionnels Codes défauts Lors de la mise sous tension l écran affiche «clow» (phase d initialisation) Durant cette période les paramètres professionnels ne Plus en détail Régulations DIEMATIC VM
FRANÇAIS Régulations DIEMATIC VM Colis AD 120 Instructions techniques Raccordement Mise en service 01/00-94859072 - 8801-4254B SOMMAIRE 1. GENERALITES..................................................................... Plus en détail Chaudières murales à gaz. Notice Utilisation. Français 31/08/05
City 1.24/II Cheminée et VMC - City 1.24/II FF City 2.24/II Cheminée et VMC - City 2.24/II FF - City 2.28 FF City 3.24/II Cheminée - City 3.24/II FF City 24 BIC/II - City 24 BIC/II FF City Condens 1.24, Plus en détail Diematic isystem pour C 330 / C 630 ECO
France FR Régulation Diematic isystem pour C 330 / C 630 ECO C00695-A Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien 6830-00-0 Sommaire Introduction...4. Symboles utilisés...4. Abréviations...4.3 Plus en détail NOTICE D' UTILISATION
REGULATION ECOCONTROL 3 NOTICE D' UTILISATION - 1 circuit de chauffage avec vanne mélangeuse - 1 brûleur avec 1 allure - production d'eau chaude sanitaire Façade avant Réf. : CI - 666 - C - 4 01/03 1 Réf. Plus en détail MCR40. Régulateur / optimiseur de chauffage de la température de départ en fonction de la température extérieure ou de la température ambiante
MCR40 Régulateur / optimiseur de chauffage de la température de départ en fonction de la température extérieure ou de la température ambiante NOTICE D UTILISATION ET DE MONTAGE Page 1 sur 36 Page 2 sur Plus en détail Œ-tronic 3 p 84-85 Œ-tronic 4 p 86 REA p 88-90
Œ-tronic 3 p 84-85 Œ-tronic 4 p 86 REA p 88-90 83 6 TABLEAUX DE COMMANDE ET LEURS OPTIONS Tableau régulé Œ-tronic 3 Le tableau de commande Œ-tronic 3 est un tableau très évolué, intégrant une régulation Plus en détail Module Harmony SOMMAIRE
sd 201 1 NOTICE D'INSTALLATION ET D'EMPLOI Module Harmony SOMMAIRE page Présentation ------------------------------------------------ 3 Caractéristiques techniques ------------------------------ 3 Descriptif Plus en détail DOCUMENTATION TECHNIQUE REGULATION XS MODULE PRÉMONTÉ POUR PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT SEUL OU AVEC CIRCUIT RADIATEURS
DOCUMENTATION TECHNIQUE REGULATION XS MODULE PRÉMONTÉ POUR PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT SEUL OU AVEC CIRCUIT RADIATEURS 1/18 SOMMAIRE NOTICE TECHNIQUE 1 Description 3 2 Caractéristiques physiques Plus en détail Commande à distance. Radiateur ou. Plancher chauffant. Filtre (F3/4" livré avec la PAC) Volume d'eau minimum de l'installation = 20 L
ON OFF Aide aux réglages de la TALIA GREEN HYBRID Cette aide résume les explications de base pour les réglages de la chaudière et sa commande à distance. Elle ne remplace en aucun cas les notices des appareils Plus en détail Gestionnaire d énergie. Notice d instructions. pour 1 ou 2 zones de chauffage électrique avec fil pilote
Gestionnaire d énergie pour 1 ou 2 zones de chauffage électrique avec fil pilote Notice d instructions 49110 49111 Comment fonctionne votre Gestionnaire d énergie 1 ou 2 zones? Le Gestionnaire d énergie Plus en détail Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08
Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08 Table des matières 1 Remarques relatives à la documentation 4 2 Identification CE 4 3 Choix de l emplacement 4 4 Consignes de sécurité 4 5 Liste Plus en détail Codes d état, codes diagnostic, codes de pannes et programmes de contrôle. VU / VUW Plus atmotec / turbotec
Codes d état, codes diagnostic, codes de pannes et programmes de contrôle VU / VUW Plus atmotec / turbotec Signification des symboles figurant sur l écran. Anomalie dans la conduite d air/d évacuation Plus en détail EDENA 3 & 4 Progress. L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être. Vous devez faire appel à votre installateur ou à un
NOTICE D'UTILISATION EDENA 3 & 4 Progress IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES CONSIGNES CI-DESSOUS POUR OBTENIR UN FONCTIONNEMENT SATISFAISANT DE NOTRE MATÉRIEL. 1. RÉGLEMENTATION 1. 1 Conditions réglementaires Plus en détail MCR 24, 24/28MI, 30/35MI, 34/39MI MCR 18S CH
MCR 24, 24/28MI, 30/35MI, 34/39MI MCR 18S CH Chaudières murales gaz à condensation Français 26/02/07 Notice Utilisation Sommaire Symboles utilisés.............................................................................3 Plus en détail Elitec. Chaudières à gaz basse température DTG 130. Notice d'utilisation 300004561-001-C
Elitec Chaudières à gaz basse température DTG 130 FR Notice d'utilisation 300004561-001-C . Sommaire Sommaire 1 Symboles utilisés........................................................................3 Plus en détail R E G U L A T I O N S ECOCONTROL
ECOCONROL R E G U L A I O N S G É N É R A L I É S Les régulations ECOCONROL d IDEAL SANDARD constituent le complément logique des chaudières IDEAL SANDARD. Elles en assurent la gestion, dans les meilleures Plus en détail Régulateur de chauffage SMILE
Notice d'installation et de montage Régulateur de chauffage SMILE NOTICE D'INSTALLATION ET DE MONTAGE 1 FR1P-0128-0306R1-GE51 Notice d'installation et de montage Sommaire 1 APPLICATIONS...4 2 INSTRUCTIONS Plus en détail Module de fonction. SM10 Module solaire pour EMS. Instructions de service 6 720 801 042 (2012/02) FR
Module de fonction SM10 Module solaire pour EMS Instructions de service FR Sommaire 1 Sécurité.......................................3 1.1 Remarque...................................3 1.2 Utilisation conforme.............................3 Plus en détail KIT PLANCHER CHAUFFANT ZEM
N O T I C E KIT PLANCHER CHAUFFANT ZEM - W09.37734 - ZEM-75-0 D E M O N T A G E la chaleur haute fidélité T30.37736.02 SOMMAIRE I - PRESENTATION... 3 1 - DESCRIPTION... 3 2 - COMPOSITION... 3 II - INSTALLATION... Plus en détail R.T.E. Position Marche seulement avec deux circuits de chauffage accélérés
Notice d Utilisation Série Optitherm 5.5 / 6.5 / 6.5 B - BF et BFR 6.5 / 6.5 C - CF et CFR Sommaire Tableau de commande Fonction des éléments de contrôle Eau Chaude Sanitaire Chaudière avec priorité d Plus en détail Contrôleur de base BC10 Notice d utilisation et instructions de service
Contrôleur de base BC10 Notice d utilisation et instructions de service FR 2 Table des matières FR Table des matières 1 Explication des symboles et mesures de sécurité.............................. 3 1.1 Plus en détail Kit PLANCHER CHAUFFANT SUNAMBIANCE PILOTE Réf. PC SP
Kit PLANCHER CHAUFFANT SUNAMBIANCE PILOTE Réf. PC SP Document n 1179-1~0IKI0250 12/05/2004 FR Notice de référence A conserver par l utilisateur pour consultation ultérieure Présentation du matériel Instruction Plus en détail Français 11/10/06 GSR 330 N. Chaudières à gaz 30 C. Notice Utilisation. www.oertli.fr
0 I 0 C Français 11/10/0 GSR 0 N Chaudières à gaz Notice Utilisation 122 www.oertli.fr 2 Sommaire Symboles utilisés............................................................................. Recommandations Plus en détail VIESMANN. Notice d'utilisation VITOCAL 200-G. pour l'utilisateur. Pompe à chaleur compacte à compression électrique, type BWP
Notice d'utilisation pour l'utilisateur VIESMANN Pompe à chaleur compacte à compression électrique, type BWP VITOCAL 200-G 3/2007 A conserver! Consignes de sécurité Pour votre sécurité Respecter scrupuleusement Plus en détail Régulateur de chauffage
2 474 Régulateur de chauffage RVP300 Régulateur de chauffage multifonctionnel pour les maisons individuelles et le petit tertiaire. Convient pour la régulation de température de départ des groupes de chauffe Plus en détail MDE. Gestionnaire de chauffage. Guide d utilisation. 2701161 Rév.1
TELE INFO Gestionnaire de chauffage MDE Délestage BUS BOÎTIER COMPTEUR d'ambiance ÉLECTRONIQUE MURAL Fils Pilotes Z1 / Z2 DÉLESTAGE en COURS H.C. communication communication communication 2701161 Rév.1 Plus en détail CM907 - Mode d emploi
Description Le CM907 de Honeywell est un thermostat d ambiance programmable conçu pour vous permettre de réguler de façon efficace votre chauffage, afin de vous offrir des températures confortables lorsque Plus en détail Module Thermique MT 2000 CAHIER TECHNIQUE. LIB 0003 UF - 1ère édition - 09/99
Module Thermique MT 2000 LIB 000 UF - 1ère édition - 09/99 CAHIER TECHNIQUE SOMMAIRE 1 PRESENTATION - DESCRIPTION 1.1 Présentation... pag. 1.2 Description générale... pag. 1. Raccordements à l installation... Plus en détail AGC 10/15 AGC 15 AGC 25 AGC 35
Modulens France FR Chaudières gaz au sol à condensation AGC 0/5 AGC 5 AGC 25 AGC 35 Notice d utilisation 300024469-00-05 Sommaire Consignes de sécurité...4. Consignes générales de sécurité...4.2 Recommandations...5.3 Plus en détail Manuel d installation et d utilisation
TH303D 2 Manuel d installation et d utilisation IMPORTANT! Avant l installation, le monteur doit lire, comprendre et observer les présentes instructions de montage et de service. La responsabilité du fabricant Plus en détail Chaudière murale gaz condensation. Condens 7500 WT WBC 25C RD C75H N. Notice d utilisation 6 720 800 954 (2014/03) T30.43453.01
Chaudière murale gaz condensation Condens 75 WT WBC 25C RD C75H N 6 72 8 954 (214/3) T3.43453.1 Notice d utilisation Madame, Monsieur, Vous avez choisi une chaudière murale gaz Condens 75 WT de type WBC Plus en détail Régulateur Elfatherm E6
Régulateur Elfatherm E6 10.1.2.14 Edition 9.97 F Consigne température [ C] 28 26 24 22 20 18 Régulateur Elfatherm E6 Régulateur en fonction des conditions extérieures pour 3 circuits : circuit chaudière, Plus en détail Honeywell AQ6 REGULATION W6060C1000 EN FONCTION DE LA TEMPERATURE EXTERIEURE NOTICE D'UTILISATION FR2R 8218 R4. Page 1
Honeywell AQ6 REGULATION W6060C1000 EN FONCTION DE LA TEMPERATURE EXTERIEURE NOTICE D'UTILISATION FR2R 8218 R4 Page 1 Table des matières Fontionnement de l'appareil 3 Sauvegarde du programme 3 Les programmes Plus en détail «Faisons connaissance!»
NOTICE D UTILISATION G A M M E T R A D I T I O N «Faisons connaissance!» 1 4 5 7 2 3 6 1 Interrupteur Marche/Arrêt avec témoin 2 Témoin de fonctionnement du brûleur 3 Sélection du mode eau chaude sanitaire Plus en détail NOTICE D UTILISATION ET D ENTRETIEN POUR CHAUDIERE MODULANTE AVEC BRULEUR GAZ EQUIPE POUR DU GAZ NATUREL
MODULONOX NOTICE D UTILISATION ET D ENTRETIEN POUR CHAUDIERE MODULANTE AVEC BRULEUR GAZ EQUIPE POUR DU GAZ NATUREL Type : B23 Catégorie : I 2Esi Pays destinataire : FR Appareil conforme aux directives Plus en détail Régulateur de chauffage PM 2940/45 C3K... Mode d emploi. Dok. Nr. 107964 14/02
Régulateur de chauffage PM 2940/45 C3K... Mode d emploi Dok. Nr. 107964 14/02 PREFACE La présente notice technique contient des informations utiles et indispensables pour parfaire et garantir le bon fonctionnement Plus en détail CM901 - Mode d emploi
Notice d'utilisation pour l'utilisateur VIESMANN Pompe à chaleur compacte à compression électrique, type BWP VITOCAL 200 9/2005 A conserver! Consignes de sécurité Pour votre sécurité Respecter scrupuleusement Plus en détail Cerastar ZWN 24-7 KE ZSN 24-7 KE. Notice d emploi. nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887 20 60 FAX: 03 877 01 29
Notice d emploi ZWN 24-7 KE ZSN 24-7 KE F Cerastar nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887 20 60 FAX: 03 877 01 29 Deutsche Fassung auf Anfrage erhältlich 1. Remarques importantes Plus en détail AQ300. Guide technique AQ 300. Régulateur analogique en fonction de la température extérieure NOTICE D UTILISATION ET DE MONTAGE
AQ300 Régulateur analogique en fonction de la température extérieure NOTICE D UTILISATION ET DE MONTAGE Page 1 Sommaire Description générale de l'aquatrol 300 Page 2 Installation du kit AQUATROL 300 Page Plus en détail AGC 10/15 AGC 15 AGC 25 AGC 35
Modulens France FR Chaudières gaz au sol à condensation AGC 0/5 AGC 5 AGC 5 AGC 35 Notice d utilisation 30004469-00-03 Sommaire Introduction...4. Symboles utilisés...4.. Symboles utilisés dans la notice...4.. Plus en détail Instructions d'utilisation
U22 K 7208 5600-0/2003 FR (FR) Instructions d'utilisation Chaudière à condensation à gaz Logamax plus GB22-/9/24/24K Prière de lire ces instructions avec soin avant l'utilisation Avant-propos Instructions Plus en détail Codes d état, codes diagnostic, codes de pannes et programmes de contrôle. VKK ecovit /4
Codes d état, codes diagnostic, codes de pannes et programmes de contrôle VKK ecovit /4 Signification des symboles figurant sur l écran. Anomalie dans la conduite d air/d évacuation des produits de combustion. Plus en détail RIF 5000 RÉGULATION INTÉGRALE FRISQUET. INSTALLATION Français
RIF 5000 RÉGULATION INTÉGRALE FRISQUET INSTALLATION Français SOMMAIRE 1 - RAPPEL DES FONCTIONS PRINCIPALES......................................................3 2 - FOURNITURE...........................................................................3 Plus en détail Chauffe bain mural à gaz Notice technique destinée à l INSTALLATEUR. Notice d emploi et d entretien destinée à l USAGER.
Chauffe Bain gaz à Condensation Ind 06 Chauffe bain mural à gaz Notice technique destinée à l INSTALLATEUR. Notice d emploi et d entretien destinée à l USAGER. Généralités : Le Chauffe bain SERIE CBC à Plus en détail Instructions d'utilisation
U22 K 7208 5500 0/2003 FR (FR) Pour l'opérateur Instructions d'utilisation Chaudière à condensation à gaz Logamax plus GB22-24/24K Prière de lire ces instructions avec soin avant l'utilisation Avant-propos Plus en détail THERMOSTAT ELECTRONIQUE PROGRAMMABLE
Guide d utilisation THERMOSTAT EECTROIQUE PROGRAMMABE Ref. 743012 1/ DESCRIPTIO Thermostat : (1) Bouton de réglage + (2) Bouton de réglage - (3) Boutons directionnelles gauche / droite (4) Bouton OK (5) Plus en détail FEUILLET DE PRISE EN MAIN RAPIDE POELE A GRANULES
FEUILLET DE PRISE EN MAIN RAPIDE POELE A GRANULES DONNEES IMPORTANTES DE SECURITE INSTALLATION : L installation doit être réalisé par un distributeur agréé, en cas de non respect la société ELYNES décline Plus en détail Coffrets câblés pour installations équipées d'une production de chaleur alternative
Coffrets câblés pour installations équipées d'une production de chaleur alternative Si vous optez pour une installation de chauffage avec production de chaleur par panneaux solaires ou chaudières bois, Plus en détail Pilotec confort 10/Pilotec confort 20 réf. 49110 réf. 49111
9419-682-10/01.06 Pilotec confort 10/Pilotec confort 20 réf. 49110 réf. 49111 Gestionnaire d énergie pour 1 ou 2 zones de chauffage électrique avec fil pilote Sommaire Comment fonctionne votre Pilotec Plus en détail 7 747 006 223 08/2006 FR Pour l' utilisateur. Notice d'utilisation. Contrôleur d'ambiance RC20. Lire attentivement avant utilisation SVP
7 747 006 223 08/2006 FR Pour l' utilisateur Notice d'utilisation Contrôleur d'ambiance RC20 Lire attentivement avant utilisation SVP Sommaire 1 Introduction................................... 3 2 Sécurité Plus en détail Notice d'emploi. Pour l'utilisateur. Notice d'emploi. Régulateur calormatic 370. à régulation ambiante BEFR, CHFR, FR
Notice d'emploi Pour l'utilisateur Notice d'emploi Régulateur calormatic 370 à régulation ambiante BEFR, CHFR, FR Table des matières Table des matières 1 Remarques concernant la notice d'emploi... 3 1.1 Plus en détail Celtic TIG 35 HP CF. Chaudière à gaz. à deux services Chauffage + eau chaude sanitaire accumulée système TIG
C Celtic TIG 5 HP CF Chaudière à gaz à deux services Chauffage + eau chaude sanitaire accumulée système TIG Notice d'emploi et d'entretien "destinée à l'usager" STOP CHAFFOTEAUX & MAURY BP 6 780 CHATOU Plus en détail alféa S Pompe à chaleur air/eau split, 1 service www.atlantic.fr Notice d utilisation FR EN IT NL DE destinée au professionnel et à l'utilisateur
alféa S Document n 1328-12 ~ 13/09/2010 FR EN IT NL DE Pompe à chaleur air/eau split, 1 service ES PT alféa S5 alféa S6 alféa S8 alféa S10 Notice d utilisation destinée au professionnel et à l'utilisateur Plus en détail Thermostat CC908 pour chauffage Radiant
Thermostat CC908 pour chauffage Radiant Guide d'installation et d'utilisation CC908 est un thermostat programmable conçu pour les chauffe-eau. Ce thermostat peut être utilisépour les chauffes-eau àrayonnement. Plus en détail TH331 Thermostat électronique pour plancher ou plafond rayonnant
MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION SYSTEME DE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT TH331 Thermostat électronique pour plancher ou plafond rayonnant Appareil conforme aux exigences des directives : 2004/108/CE Plus en détail Chaudières murales gaz à condensation
Français 21/03/07 GMR 1000 Condens Chaudières murales gaz à condensation www.oertli.fr Notice Utilisation Sommaire Symboles utilisés.............................................................................3 Plus en détail MINOR 11. *2701444_rev.6* Guide d installation et d utilisation MINOR 11. DELTA DORE - Bonnemain - 35270 COMBOURG E-mail : deltadore@deltadore.
Guide d installation et d utilisation MINOR 11 6151042 MINOR 11 DELTA DORE - Bonnemain - 35270 COMBOURG E-mail : deltadore@deltadore.com Appareil conforme aux exigences des directives : 2004/108/CE (Compatibilité Plus en détail Notice d installation et d utilisation Circuit Piscine, Décharge, PSDAS sur BLOCSOL ECS 400
Notice d installation et d utilisation Circuit Piscine, Décharge, PSDAS sur BLOCSOL ECS 400 CP010786 16/05/08 CLIPSOL PAE LES COMBARUCHES 73100 AIX-LES-BAINS SOMMAIRE : AVERTISSEMENT 3 1 - INSTALLATION Plus en détail CHAUDIERE MURALE A GAZ A CONDENSATION 40-60-80-100kW à brûleur modulant pour gaz naturels et gaz propane. Catégorie : II 2Esi3P
UTILISATION ET ENTRETIEN CHAUDIERE MURALE A GAZ A CONDENSATION 4-6-8-1kW à brûleur modulant pour gaz naturels et gaz propane. Catégorie : II 2Esi3P CONSTRUCTEUR : 1 route de Fleurville - BP 55 FR - 119 Plus en détail ÉCRAN TACTILE POMPE À CHALEUR. www.ajtech.fr MANUEL DE CONFIGURATION ET D UTILISATION AJREG2. le spécialiste français de la pompe à chaleur
MANUEL DE CONFIGURATION ET D UTILISATION AJREG2 ÉCRAN TACTILE POMPE À CHALEUR le spécialiste français de la pompe à chaleur TIM@X B@GUIO(ECS)3 ZUR@N(ECS)3 AJP@C www.ajtech.fr info@ajtech.fr Site de Kerquessaud Plus en détail CSC COMPENSATEUR CLIMATRONIC CSC 5352 GUIDE D UTILISATION
CSC COMPENSATEUR CLIMATRONIC CSC 5352 GUIDE D UTILISATION Représentations Régionales : AIX EN PROVENCE Espace Wagner Bât. A1 Pole d'aix les Milles 13858 AIX EN PROVENCE Cedex Tél. 04 42 39 61 61 ILE DE Plus en détail GVS C 28-1HN / GVM C 26-1HN / GVM C 30-1HN 6 720 610 956-00.2O. Notice d emploi Chaudière gaz à condensation
GVS C 28-1HN / GVM C 26-1HN / GVM C 30-1HN 6 720 610 956-00.2O Notice d emploi Chaudière gaz à condensation Modèles et brevets déposés Réf. : OSW Table des matières Table des matières Mesures de sécurité Plus en détail GMR 3015/3025 Condens - GMR 3025 Combi Condens
Chaudières murales gaz à condensation Belgique GMR 305/305 Condens - GMR 305 Combi Condens FR Notice d'utilisation 095-AA Sommaire Introduction...4. Symboles utilisés...4. Abréviations...4.3 Généralités...5.3. Plus en détail OPTIMISEUR DE CHAUFFAGE piloté par un Micro-contrôleur ATMEL
PROJET Micro-Info OPTIMISEUR DE CHAUFFAGE piloté par un Micro-contrôleur ATMEL Programmation en Basic Bascom pour Avr AtMega 16 ou 32 Affichage sur LCD rétro-éclairé 2 x 16 Novembre 2010 Version 1.0 REGULATION Plus en détail Schémas de raccordement. Aller au sommaire
Schémas de raccordement Aller au sommaire Juin 00 Sommaire Cliquez sur le nom d un produit pour consulter son schéma de raccordement. FCX Couplage parallèle de deux FCX... Raccordement d un échangeur à Plus en détail Manuel d installation du système
Toujours à vos côtés Manuel d installation du système GNIA HYBRID COMPACT GNIA HYBRID UNIVRSL GNIA ALON GNIA UNIVRSL CHAUDIR SUL TABL DS MATIÈRS Introduction.... Récapitulatif des schémas et options disponibles... Plus en détail Chaudière polycombustible bois-fioul. Solid 5000 W/WC SFU 17H SFU 17C T100. Notice d utilisation 6 720 801 504 (2014/03) T30.44069.
Chaudière polycombustible bois-fioul Solid 5000 W/WC SFU 17H SFU 17C T100 6 720 801 504 (2014/03) T30.44069.02 Notice d utilisation Madame, Monsieur, Vous avez choisi une chaudière polycombustible (bois/fioul) Plus en détail GiegaStar. Chaudière à gaz à condensation GiegaStar 15-116. Mode d emploi
GiegaStar Chaudière à gaz à condensation GiegaStar 15-116 Mode d emploi Table des matières 1 Introduction................................................................. 3 1.1 Indications générales.......................................................... Plus en détail Configurateur Tebis TX100
Configurateur Tebis T100 Fonctions Chauffage : Vanne motorisée à régulation intégrée Caractéristiques électriques/mécaniques : voir notice du produit Référence produit Désignation produit Version T100 Plus en détail Délesteur programmateur de chauffage MANUEL D INSTALLATION ET D UTILISATION
Délesteur programmateur de chauffage MANUEL D INSTALLATION ET D UTILISATION Sommaire Principe d utilisation............................................. 4 Description du produit Vue générale.................................................... Plus en détail Thermostat à horloge RAM 811 top. Mode d emploi 1 FR
Thermostat à horloge RAM 811 top Nous vous félicitons d avoir choisi le thermostat à horloge THEBEN et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez. Nous vous conseillons vivement de lire Plus en détail Initia Plus HTE Chaudière murale gaz à condensation
Initia Plus HTE Chaudière murale gaz à condensation Simplicité et performance : Tant en nouvelles constructions qu'en remplacement La nouvelle gamme de chaudières gaz à condensation Initia Plus a été spécialement Plus en détail C 310 ECO - C 610 ECO
FR Chaudière gaz à condensation C 310 ECO - C 610 ECO Notice d'utilisation 300015077-001-A Sommaire 1 Introduction.............................................................................3 1.1 Symboles Plus en détail CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION de 40, 60, 80 ou 100 kw à brûleur modulant pour gaz naturel Type : B23 - B23P - C13 - C33 - C53 - C43 - C83
UTILISATION ET ENTRETIEN CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION de 4, 6, 8 ou 1 kw à brûleur modulant pour gaz naturel Type : B23 - B23P - C13 - C33 - C53 - C43 - C83 CONSTRUCTEUR : 1 route de Fleurville - BP 55 Plus en détail Module de commande RC 25. Notice d utilisation 6 720 801 074 (2011/09) FR
Module de commande RC 25 Notice d utilisation 6 720 801 074 (2011/09) FR 2 Aperçu FR Aperçu Légende du schéma : 1 Couvercle, pour ouvrir tirer à gauche sur la poignée encastrée 2 outon de réglage des valeurs Plus en détail Régulateur de chauffage
2 527 Régulateur de chauffage pour utilisation avec appareil partenaire Série B RVL469 Régulateur de chauffage pour immeubles d'habitation et immeubles du tertiaire. Convient pour la régulation de la température Plus en détail IDRA DUO 4000. Notice d utilisation destinée au professionel et à l utilisateur. à conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure
IDRA DUO 4000 Document 1301-07 Edition 12/12/2011 Notice d utilisation destinée au professionel et à l utilisateur à conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure www.atlantic.fr Cher Client, Plus en détail Notice d utilisation. Logamatic EMS. Module de commande RC35. Contrôleur d ambiance. Lire attentivement avant utilisation SVP.
Notice d utilisation Contrôleur d ambiance 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Module de commande RC35 Lire attentivement avant utilisation SVP. 6 720 642 266 (2012/10) FR/BE/CH/LU Aperçu Aperçu Légende Plus en détail Guide du Service Après - Vente
Guide du Service Après - Vente Les régulations Diematic et Diematic-m 948.68.82 Novembre 999 GT 300-400-800 DIEMATIC-m GT 200 DIEMATIC DTG 350 DIEMATIC-m GT 00 DIEMATIC DTG 250 DIEMATIC-m DTG 0 DIEMATIC Plus en détail Chaudière sol gaz condensation. Condens 4500 FM FBGC 25C R C120 N DO. Notice d utilisation 6 720 801 011 (2014/03) T30.43823.01
Chaudière sol gaz condensation Condens 4500 FM FBGC 25C R C120 N DO 6 720 801 011 (2014/03) T30.43823.01 Notice d utilisation Madame, Monsieur, Vous avez choisi une chaudière sol gaz Condens 4500 FM de Plus en détail Chaudières et chaufferies fioul basse température. Olio 1500, 2500, 3500, 4500, 7000
Olio 1500, 2500, 3500, 4500, 7000 Chaudières et chaufferies fioul basse température 2 Chaudières et chaufferies fioul basse température Olio 1500 F. La qualité et la robustesse au meilleur prix. Les chaudières Plus en détail VIESMANN. Notice d'utilisation VITOTROL 200A. pour l'utilisateur. Commande à distance pour un circuit de chauffage. 5458 458-F 3/2010 A conserver!
Notice d'utilisation pour l'utilisateur VIESMANN Commande à distance pour un circuit de chauffage VITOTROL 200A 3/2010 A conserver! Consignes de sécurité Pour votre sécurité Respecter scrupuleusement ces Plus en détail 8. Réglage du système
8. Réglage du système Réglage du système Comme est conçu pour satisfaire différents environnements, il est important de régler le système correctement. Dans le cas contraire, les performances de l appareil Plus en détail Olio Condens 1500 F/FM FBOC 25H E FBOC 20C E T80 FBOC 30C E T100
Chaudière sol fioul condensation Olio Condens 1500 F/FM FBOC 25H E FBOC 20C E T80 FBOC 30C E T100 Notice d utilisation 6 720 801 509 (2015/06) Madame, Monsieur, Vous avez choisi une chaufferie complète Plus en détail BCM-ENFR. Domaines d'application. DESIGO 30 Appareil de commande à distance. pour plusieurs installations de CVC
3 293 DESIGO 30 Appareil de commande à distance pour plusieurs installations de CVC BCM-ENFR Terminal portatif pour la commande à distance de plusieurs installations de CVC avec DESIGO 30, avec textes Plus en détail France. Innovens. Chaudières murales gaz à condensation MCA 25/28 BIC. Notice d'utilisation 118527-AH
Innovens France FR Chaudières murales gaz à condensation MCA 5/8 BIC Notice d'utilisation 857-AH Sommaire Introduction...4. Symboles utilisés...4. Abréviations...4.3 Généralités...5.3. Responsabilité du Plus en détail Régulation du varimat WR I.7.3. Description du système
Description du système En cas de combinaison de systèmes de chauffage par le sol et par radiateurs, les températures nécessaires pour le chauffage par le sol sont généralement plus faibles que celles nécessaires Plus en détail NOTICE MAINTENANCE ARMOIRES MOBILES CHAUDES
NOTICE MAINTENANCE ARMOIRES MOBILES CHAUDES Types : FMS 101 X, FMS 151 X et FMS 201 X FMS 102 X, FMS 152 X et FMS 202 X FORM049C3/3 RECOMMANDATIONS IMPORTANTES La maintenance de cet appareil doit être Plus en détail Servomoteurs électriques
4 508 Servomoteurs électriques pour vannes à course rotative, angle de rotation 90 SQK34.00 SQK84.00 SQK34.00 tension d'alimentation 230 V~ SQK84.00 tension d'alimentation 24 V~ Signal de commande 3 points Plus en détail IDRA CONDENS 4100. Notice d utilisation destinée au professionel et à l utilisateur. à conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure
IDRA CONDENS 4100 Document 1383-1 Edition 08/10/2009 Notice d utilisation destinée au professionel et à l utilisateur à conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure Société Industrielle de Plus en détail Régulateur pour circuit de chauffage et production d eau chaude sanitaire RVL482 Manuel technique
Régulateur pour circuit de chauffage et production d eau chaude sanitaire RVL482 Manuel technique Edition : 1.0 Série : A CE1P2542fr 09.2008 Building Technologies 2/132 Building Technologies 08.2008 Table Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back