Source: http://docplayer.fi/2078580-Asentajan-kasikirja-nibe-f1155.html
Timestamp: 2016-12-04 22:32:22+00:00
Document Index: 22416956

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Asentajan käsikirja NIBE F1155
Download "Asentajan käsikirja NIBE F1155"
1 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI2 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 28. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 30. Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 32. Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää (jos F1155-lämpöpumppuun on liitetty lämminvesivaraaja) kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 on valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 40. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 62.3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 6 Luukkujen irrotus 6 3 Lämpöpumpun rakenne 7 Yleistä 7 Kytkentärasiat 8 Jäähdytysosa 9 4 Putkiliitännät 10 Yleistä 10 Mitat ja putkiliitännät 11 Lämmönkeruupuoli 11 Lämpöjohtopuoli 12 Lämminvesivaraaja 12 Liitäntävaihtoehdot 13 5 Sähköliitännät 15 Yleistä 15 Liitännät 17 Asetukset 19 Liitäntämahdollisuudet 20 Lisävarusteiden liitäntä 23 6 Käynnistys ja säädöt 24 Valmistelut 24 Täyttö ja ilmaus 24 Aloitusopas 25 Jälkisäätö ja ilmaus 26 7 Ohjaus - Johdanto 28 Näyttö 28 Valikkojärjestelmä 29 8 Ohjaus - valikot 32 Valikko 1 - SISÄILMASTO 32 Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 40 Valikko 3 - INFO 42 Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU 43 Valikko 5 - HUOLTO 48 9 Huolto 56 Huoltotoimenpiteet Häiriöt 62 Info-valikko 62 Hälytysten käsittely 62 Vianetsintä Lisätarvikkeet Tekniset tiedot 66 Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 66 Tekniset tiedot 67 Sähkökytkentäkaavio 70 Asiahakemisto 76 Sisällys 14 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. Sarjanumero Sarjanumero löytyy etuluukun oikeassa alakulmassa ja info-valikosta (valikko 3.1). Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Merkintä CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. 2 Luku 1 Tärkeää5 Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot. Kuvaus Huomautus Allekirjoitus Päiväys Lämmönkeruu (sivulla 11) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Pakkasneste Tasoastia/Paisuntasäiliö Mudanerotin Varoventtiili Sulkuventtiilit Kiertovesipumppu asetettu Lämmitysvesi (sivu 12) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Kalvopaisuntasäiliö Mudanerotin Varoventtiili Sulkuventtiilit Kiertovesipumppu asetettu Sähkö (sivulla 15) Lämpöpumpun varokkeet Kiinteistön varokkeet Ulkolämpötilan anturi Huoneanturi Virrantunnistin Turvakytkin Vikavirtasuoja Varatilatermostaatin asetus Muut Varmuusvakuutus luovutettu Luku 1 Tärkeää 36 Yhteystiedot AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisätietoja osoitteesta 4 Luku 1 Tärkeää7 0 R 0 R 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus F1155 on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa ja kuivassa. Sisään tuontia varten F1155:a voidaan kuitenkin varoen kallistaa taaksepäin 45. HUOM! Voi olla takapainoinen. Jos jäähdytysmoduuli vedetään ulos ja kuljetetaan pystyasennossa, F1155 voidaan siirtää vaaka-asennossa selkäpuoli alaspäin. VIHJE! Sisään tuonnin helpottamiseksi sivulevyt voidaan irrottaa. Putket on vedettävä ilman sinkilöitä makuu-/olohuoneen puoleista sisäseinää vasten. Asennustila Jätä laitteen eteen 800 mm vapaata tilaa. Sivuluukkujen avaamista varten tarvitaan n. 50 mm vapaata tilaa kummallakin puolella. Luukkuja ei kuitenkaan tarvitse avata huollon yhteydessä, vaan kaikki F1155:n huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa edestäpäin. Jätä vapaata tilaa lämpöpumpun ja seinän väliin (sekä mahdollisten syöttökaapelien ja putkien) mahdollisten värinöiden siirtymisen välttämiseksi. (50) (50) * Normaaliasennuksessa vaaditaan mm (valittavalla puolella) liitäntävarusteille, esim. tasoastia, venttiilit ja sähkölaitteet. Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen Kuljetuksen ja huollon helpottamiseksi lämpöpumppu voidaan jakaa osiin vetämällä jäähdytysmoduuli ulos kaapista. Katso sivulla 58 jakamisohjeet. Asennus Aseta F1155 vakaalle alustalle, joka kestää sen painon, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Säädä laite vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon säätöjaloilla mm F1155:n asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seiniä. Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä. Luku 2 Toimitus ja käsittely 58 LEK LEK LEK Mukana toimitetut komponentit Luukkujen irrotus Etuluukku 2 1 Ulkolämpötilan anturi Virrantunnistin Huoneanturi LEK LEK LEK Tasopaisunta-astia LEK Varoventtiili 0,3 MPa (3 bar) O-renkaat 1. Irrota ruuvit etuluukun alareunasta. 2. Nosta luukkua ulospäin alareunasta ja ylöspäin. Sivuluukut Mudanerotin 2 kpl (R25) Conex-liittimet 5 kpl (ø28 x G25) LEK LEK LEK LEK Alumiiniteippi Lämpötilan anturi Anturiputket Eristysteippi LEK Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. 1. Irrota ruuvit ylä- ja alareunasta. 2. Käännä luukkua hieman ulospäin. 3. Siirrä luukkua taaksepäin ja hieman sivulla. 4. Vedä luukku sivuun. 5. Vedä luukku eteen. Sijoitus Varuste-erä on paketissa lämpöpumpun päällä. 6 Luku 2 Toimitus ja käsittely9 3 Lämpöpumpun rakenne Yleistä PF1 XL1 XL6 XL9 XL7 XL2 UB3 Putkiliitännät XL 1 Liitäntä, lämpöjohto meno XL 2 Liitäntä, lämpöjohto paluu XL 6 Liitäntä, lämmönkeruu tulo XL 7 Liitäntä, lämmönkeruu meno XL 9 Liitäntä, lämminvesivaraaja PF3 QN10 BT2 EB1 F1155 AA4 W130 SF1 AA4-XJ4 AA4-XJ3 LVI-komponentit QM 31 Sulkuventtiili, lämmitysvesi meno QM 32 Sulkuventtiili, lämpöjohto paluu QM 33 Sulkuventtiili, lämmönkeruuliuos meno QM 34 Sulkuventtiili, lämmönkeruuliuos paluu QN 10 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä/lämminvesivaraaja UB1 QM34 QM31 Näkymä takaa UB2 QM32 QM33 PF2 Anturi jne. BF 1 Virtausmittari (vain Saksa, Sveitsi ja Itävalta) BT 1 Ulkolämpötilan anturi BT 2 Lämpötilan anturi, lämpöjohto meno Sähkökomponentit AA 4 Näyttö AA4-XJ3 USB-liitäntä AA4-XJ4 Huoltoliitäntä (ei toimintoa) EB 1 Sähkövastus SF 1 Katkaisin W130 Verkkokaapeli NIBE Uplink TM Muut PF 1 PF 2 PF 3 UB 1 UB 2 UB 3 Tyyppikilpi Tyyppikilpi, kylmäosa Laitekilpi Kaapeliläpivienti, syöttökaapelil Kaapeliläpivienti Kaapeliläpivienti, takapuoli, anturit Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 710 F1155 Kytkentärasiat FA1 FD1 AA23 AA2 AA1 AA3 Sähkökomponentit AA 1 Sähkövastuskortti AA 2 Peruskortti AA 3 Tulokortti AA23 Tiedonsiirtokortti FA 1 Automaattivaroke FB 1 Moottorisuojakatkaisin FD 1 Lämpötilanrajoitin/varatilatermostaatti Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. 8 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne11 Jäähdytysosa BT12 RF2 GP1 GP2 QM2 QM1 EP2 BT14 BT17 QA40 BP2 BT15 BT10 AA100 LEK BT11 BT3 EP1 GQ10 HS1 XL20 Sähkökomponentit AA 100 Liitoskortti EB 10 Kompressorilämmitin QA 40 Invertteri RF 2 EMC-suodatin Jäähdytyskomponentit EP 1 Höyrystin EP 2 Lauhdutin GQ 10 Kompressori HS 1 Kuivaussuodatin QN 1 Paisuntaventtiili Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. BP1 EB10 LEK QN1 XL21 BT29 Putkiliitännät XL 20 Huoltoliitäntä, ylipaine XL 21 Huoltoliitäntä, alipaine LVI-komponentit GP 1 Lämpöjohtopumppu GP 2 Lämmönkeruupumppu QM 1 Tyhjennys, lämmitysjärjestelmä QM 2 Tyhjennys, lämmönkeruupuoli Anturi jne. BP 1 Ylipaineensäädin BP 2 Alipaineensäädin BT 3 Lämpötilan anturi, lämpöjohto paluu BT 10 Lämpötilan anturi, lämmönkeruu paluu BT 11 Lämpötilan anturi, lämmönkeruu meno BT 12 Lämpötila-anturi, lauhduttimen menojohto BT 14 Lämpötila-anturi, kuumakaasu BT 15 Lämpötila-anturi, käyttövesi BT 17 Lämpötila-anturi, imukaasu BT 29 Lämpötila-anturi, kompressori Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 912 4 Putkiliitännät Yleistä Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. F1155:n suurin sallittu paluulämpötila on n. 58 C ja suurin menolämpötila on 70 C (65 C pelkällä kompressorilla). F1155:a ei ole varustettu ulkoisilla sulkuventtiileillä, vaan ne on asennettava huollon helpottamiseksi. Lämmitysjärjestelmän korkeimpiin kohtiin on asennettava ilmausventtiilit. HUOM! Putkistot on huuhdeltava ennen lämpöpumpun liittämistä epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Järjestelmäperiaate F1155 koostuu lämpöpumpusta, sähkövastuksesta, kiertovesipumpuista sekä ohjausyksiköstä. F1155 liitetään lämmönkeruu- ja lämpöjohtopiiriin. Lämpöpumpun höyrystimessä lämmönkeruuneste (pakkasenkestävä neste, esim. veden ja etanolin seos) luovuttaa energiansa kylmäaineeseen, joka höyrystyy ja puristetaan sitten kompressorissa. Lämmennyt kylmäaine johdetaan lauhduttimeen, jossa sen energia siirtyy lämmityspiiriin ja tarvittaessa lämminvesivaraajaan. Jos tarvitaan enemmän lämmitys-/käyttövettä kuin kompressori pystyy tuottamaan, laitteistossa on sisäänrakennettu sähkövastus. Symboliavain Symboli Merkitys Ilmausventtiili Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Shuntti-/vaihtoventtiili Varoventtiili Säätöventtiili Lämpötilan anturi Tasopaisunta-astia XL 1 XL 2 XL 6 Liitäntä, lämpöjohto meno Liitäntä, lämpöjohto paluu Liitäntä, lämmönkeruu tulo Kalvopaisuntasäiliö XL 7 Liitäntä, lämmönkeruu meno P Painemittari XL 9 Liitäntä, lämminvesivaraaja Kiertovesipumppu Mudanerotin Apurele Virtausmittari (vain Saksa, Sveitsi ja Itävalta) Kompressori Lämmönvaihdin 10 Luku 4 Putkiliitännät13 Mitat ja putkiliitännät Lämmönkeruupuoli Keruuputkisto 725* * Putkien mitat Liitäntä (XL6)/(XL7) Lämmönkeruu sisään/ulos Ø (XL1)/(XL2) Lämmitysvesi meno/paluu ulk. Ø (XL9) Käyttövesiliitäntä ulk. Ø 440 (mm) (mm) (mm) Keruuputkiston pituus vaihtelee kallion/maaperän olosuhteiden, ilmastoalueen, lämmitysjärjestelmän (patteri- tai lattialämmitys) ja talon lämmitysenergian mukaan. Kukin laitteisto täytyy mitoittaa erikseen. Keruuputkiston yhden silmukan pituus saa olla korkeintaan 400 m. Jos tarvitaan useita keruuputkia, ne pitää kytkeä rinnan, niin että on mahdollista säätää kunkin putkisilmukan virtaus. Pintamaaputkiston asennussyvyys määritetään paikallisten olosuhteiden mukaan ja putkien välin on oltava vähintään 1,5 metriä. Jos lämpökaivoja on useita, aukkojen väli määritetään paikallisten olosuhteiden mukaan. Varmista, että keruuputkisto nousee jatkuvasti lämpöpumppua kohti ilmataskujen välttämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, korkeisiin kohtiin on järjestettävä ilmausmahdollisuus. Koska lämmönkeruujärjestelmän lämpötila voi laskea alle 0 C, siinä olevan nesteen jäätymispisteen on oltava alle -15 C. Tilavuuslaskelman ohjearvona voidaan käyttää 1 l valmiiksi sekoitettua lämmönkeruunestettä yhtä keruuputkimetriä kohti (PEM-putki 40 x 2,4 PN 6,3). Sivuliitäntä Lämmönkeruuliitäntöjä voidaan kääntää, kun halutaan liitäntä sivulle yläliitännän sijaan. Liitännän kääntäminen: 1. Irrota putki yläliitännästä. 2. Käännä putki haluttuun suuntaan. 3. Katkaise putki tarvittaessa halutun pituiseksi. Lämmönkeruupuolen kytkentä Eristä huoneiston kaikki lämmönkeruuputket veden tiivistymisen välttämiseksi. Sijoita tasoastia lämmönkeruujärjestelmän korkeimpaan kohtaan, sisääntulevaan putkeen ennen lämmönkeruupumppua (tai 1). Ellei tasoastiaa voi sijoittaa korkeimpaan kohtaan, pitää käyttää paisuntasäiliötä (tai 2). * Voidaan kallistaa sivuliitäntää varten. HUOM! Tasoastiasta saattaa tippua tiivistynyttä vettä. Sijoita se siksi niin, ettei muu laitteisto vahingoitu. Tasoastiaan on merkittävä käytetyn jäätymisenestoaineen nimi. Asenna mukana toimitettu varoventtiili tasoastian alle kuvan mukaan. Varoventtiilin jätevesiputki tulee Luku 4 Putkiliitännät 1114 vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Asenna sulkuventtiilit mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Asenna mukana oleva, epäpuhtauksilta suojaava erotin tuloputkeen. T Avoimeen pohjavesijärjestelmään liitettäessä höyrystimen likaantumis- ja jäätymisvaaran vuoksi väliin on asennettava pakkassuojattu piiri. Tämä vaatii ylimääräisen lämmönvaihtimen. P Lämminvesivaraaja Lämminvesivaraajan kytkentä Lämpöjohtopuoli Lämmitysjärjestelmän kytkeminen Lämmitysjärjestelmä, joka säätelee sisälämpötilaa F1155:n ohjausjärjestelmän ja esim. pattereiden, lattialämmityksen/jäähdytyksen, puhallinkonvektoreiden jne. avulla. Asenna vaadittavat suojalaitteet, sulkuventtiilit (asennetaan mahdollisimman lähelle lämpöpumppua) sekä suodatin. Varoventtiilin avautumispaineen on oltava maks. 0,25 MPa (2,5 bar) ja se asennetaan lämmitysjärjestelmän paluuputkeen kuvan mukaisesti. Varoventtiilin poistovesiputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin (silmukoihin) asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti tarpeeksi tehokkaan virtauksen takaamiseksi. HUOM! Jos F1155:aa ei ole liitetty lämminvesivaraajaan tai jos se käyttää kiinteää lauhdutusta, lämminvesivaraajan liitäntä (XL9) tulpataan. Mahdollinen lämminvesivaraaja on varustettava tarvittavilla venttiileillä. Järjestelmässä pitää olla sekoitusventtiili, jos asetuksia muutetaan niin, että lämpötila voi ylittää 60 C. Käyttövesiasetukset tehdään valikossa Varoventtiilin avautumispaineen on oltava maks. 1,0 MPa (10,0 bar) ja se asennetaan tulevaan vesijohtoon kuvan mukaisesti. Varoventtiilin poistovesiputken tulee laskea koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä sitä saa päästää jäätymään. Käyttövesituotanto aktivoidaan aloitusoppaassa tai valikossa 5.2. Kiinteä lauhdutus Jos F1155 lämmittää lämminvesivaraajaa kiinteällä lauhdutuksella, ulkoinen menolämpötilan anturi (BT25) pitää kytkeä, katso sivu18. Lisäksi tulee tehdä seuraavat valikkoasetukset. Valikko Valikkoasetukset (paikalliset vaihtelut saattavat olla tarpeen) pienin menolämpötila Haluttu lämpötila säiliössä suurin menojohdon Haluttu lämpötila säiliössä. lämpötila käyttötila lämpöjohtopumppu ajoittainen käyttötila käsinohjaus 12 Luku 4 Putkiliitännät15 Liitäntävaihtoehdot F1155 voidaan asentaa monella eri tavalla, joista alla annetaan muutama esimerkki. Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso sivulta 64 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää F1155:n yhteydessä. Varaajasäiliö Jos lämmitysjärjestelmän nestetilavuus on liian pieni lämpöpumpun tehoon nähden, patterijärjestelmää voidaan täydentää puskurivaraajalla, esim. NIBE UKV. UKV Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto Laitteistoa voidaan täydentää poistoilmamoduulilla FLM, jonka avulla voidaan ottaa talteen poistoilman lämpöenergiaa. Tiivistymisen välttämiseksi putket ja muut kylmät pinnat on eristettävä diffuusiotiiviillä materiaalilla. Lämmönkeruujärjestelmä on varustettava paisuntasäiliöllä (CM3). Se asennetaan mahdollisen tasoastian (CM2) tilalle. Avluft Ø 160 Frånluft Ø 160 P T Ilmaiskylmä Laitteistoa voidaan täydentää esimerkiksi puhallinkonvektorilla, jonka avulla voidaan käyttää hyväksi ilmaiskylmää (PCS 44). Tiivistymisen välttämiseksi putket ja muut kylmät pinnat on eristettävä diffuusiotiiviillä materiaalilla. Kun jäähdytystä tarvitaan paljon, puhallinkonvektorissa tulee olla tippakouru ja vedenpoistoliitäntä. Lämmönkeruujärjestelmä on varustettava paisuntasäiliöllä (CM3). Se asennetaan mahdollisen tasoastian (CM2) tilalle. Fläktkonvektor P Luku 4 Putkiliitännät 1316 T Lattialämmitysjärjestelmä Ulkoinen kiertovesipumppu mitoitetaan lattialämmitysjärjestelmän tarpeita vastaavaksi. Jos lämmitysjärjestelmän nestetilavuus on liian pieni lämpöpumpun tehoon nähden, lattialämmitysjärjestelmää voidaan täydentää puskurivaraajalla, esim. NIBE UKV. UKV Pohjavesijärjestelmä Välilämmönvaihdinta käytetään lämpöpumpun lämmönvaihtimen suojaamiseksi lialta. Vesi päästetään suotokaivoon tai porakaivoon. Katso sivulla 22 lisätietoa pohjavesipumpun liittämisestä. Tätä liitäntävaihtoehtoa käytettäessä "pienin keruu ulos" valikossa "keruuhälytysasetukset" täytyy muuttaa sopivaan arvoon lämmönsiirtimen jäätymisen estämiseksi. Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä Kun rakennuksessa on eri lämpötiloja käyttäviä lämmitysjärjestelmiä, voidaan käyttää seuraavia kytkentöjä. Shunttiventtiili säätää esim. lattialämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötilaa. Tähän vaihtoehtoon tarvitaan lisävaruste ECS 40/ECS 41. Allas Altaan lämmitystä ohjaa allasanturi. Kun altaan lämpötila on alhainen, vaihtoventtiili vaihtaa suuntaa ja ohjaa lämmitysveden altaan lämmönvaihtimeen. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste POOL 40. Pool T T 14 Luku 4 Putkiliitännät17 F Sähköliitännät Yleistä Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi, huoneanturi ja virtamuuntajat on valmiiksi kytketty tehtaalla. Lämpöpumppu on kytkettävä irti ennen kiinteistön eristystestiä. Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, F1155 pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. Jos käytetään automaattivaroketta, sen tulee olla C- tyyppinen. Katso varokekoko sivulla 67. Lämpöpumpun kytkentäkaavio on asentajan käsikirjassa. Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY. F1155 kaapelit pitää asentaa läpivienteihin (esim. UB1-UB3, merkitty kuvaan). UB1-UB3:ssa kaapelit vedetään lämpöpumpun läpi takapuolelta etupuolelle. Automaattivaroke Lämpöpumpun ohjauspiiri ja osa sen sisäisistä komponenteista on suojattu sisäisesti automaattivarokkeella (FA1). Lämpötilarajoitin Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee välille C, ja palautetaan manuaalisesti. Palautus Lämpötilanrajoitin (FD1) on etuluukun takana. Palauta lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2) pienellä ruuvitaltalla. HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon tai ennen kattilaveden täyttöä. Lämpötilarajoitin, termostaatti, kompressori ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. FA1 UB3 FD1 FD1-SF2 UB1 UB2 Luku 5 Sähköliitännät 1518 LEK LEK LEK Luoksepääsy, sähkökytkentä Sähkökaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla. Luukun irrotus, kytkentärasia 1. Kytke irti koskettimet. HUOM! Tulokortin kansi avataan ilman työkaluja. Luukun irrotus, tulokortti 1. Irrota ruuvit ja käännä kansi ulos. 2. Irrota ruuvit ja käännä kansi ulos. 2. Ota kansi pois. 3. Ota kansi pois. LEK LEK 16 Luku 5 Sähköliitännät19 F1155 Kaapelipidike Käytä sopivaa työkalua kaapeleiden irrottamiseen/kiinnittämiseen lämpöpumpun liittimiin. HUOM! F1155:ssa on scroll-kompressori, jonka vuoksi on tärkeää, että vaihejärjestys on oikea. Jos vaihejärjestys ei ole oikea, kompressori ei käynnisty ja näytössä näkyy hälytys LEK Jos halutaan erillinen syöttö kompressorille ja sähkövastukselle, katso luku "Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten" kohdassa sivulla 21. Tariffiohjaus Jos sähkövastuksen ja/tai kompressorin jännitteensyöttö katkeaa tietyksi ajaksi, täytyy samanaikaisesti tapahtua esto AUX-tulon kautta, katso "Liitäntämahdollisuudet - Mahdolliset valinnat AUX-tuloille". Liitännät Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä HUOM! Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. Sähköliitäntä F1155 kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta. Syöttökaapeli kytketään liittimeen X1 sähkövastuskortissa (AA1). AA1-X1 HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Jos F1155:n ohjausjärjestelmän ulkoinen ohjausjännite kytketään sähkövastuskorttiin (AA1), liittimen AA1:X2 pistoke pitää siirtää liittimeen AA1:X9 (kuvan mukaan). Jos ohjausjärjestelmän ulkoinen ohjausjännite kytketään vikavirtasuojakytkimen kautta, irrota sininen johdin liittimestä X7:24 sähkövastuskortissa (AA1) ja yhdistä se ohjausnollaan mukana toimitetulla johtoliittimellä. Kytke sininen johdin (johdinala väh. 0,75 mm 2 ) johtoliittimen ja sähkövastuskortin liittimen X11:N välille (kuvan mukaan). Ohjausjännite (1x230V+N+PE) kytketään liittimeen AA1:X11 (kuvan mukaan). ON x400V kytkentä N 0 PE L1 1 L2 L3 N 0 PE L1 1 L2 L3 PE1 L PE N * Vain erillisellä vikavirtasuojakytkimellä. Luku 5 Sähköliitännät 1720 F1155 F1155 F1155 F1155 Ulkolämpötilan anturi Ulkolämpötila-anturi (BT1) on sijoitettava varjoisaan paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim. aamuaurinko vaikuta siihen. Anturi kytketään liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa (AA3). Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin koteloon. AA3-X6 F1245 Externt Lämpötilan anturi, käyttöveden tuotanto Käyttöveden lämpötila-anturi (BT6) asennetaan lämminvesivaraajan anturiputkeen. Anturi kytketään liittimiin X6:7 ja X6:8 tulokortissa (AA3). Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Käyttövesituotanto aktivoidaan valikossa 5.2 tai aloitusoppaassa. Huoneanturi F1155:n mukana toimitetaan huoneanturi (BT50). Huoneanturilla on kolme toimintoa: 1. Näytä todellinen huonelämpötila F1155:n näytössä. 2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlämpötilaa, C. 3. Mahdollistaa huonelämpötilan parantamisen/vakauttamisen. Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lämpötila halutaan tietää. Sopiva paikka on esim. vapaa käytävän seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että anturi voi mitata huonelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verhon taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Myös suljetut patteritermostaatit voivat aiheuttaa ongelmia. Lämpöpumppu toimii ilman antureita, mutta jos halutaan lukea talon sisälämpötila F1155:n näytössä, anturi pitää asentaa. Huoneanturi kytketään liittimiin X6:3 ja X6:4 tulokortissa (AA3). Jos anturia käytetään huonelämpötilan muuttamiseen ( C) ja/tai huonelämpötilan parantamiseen/vakauttamiseen, anturi pitää aktivoida valikossa Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huonelämpötilan ohjausta F1245 RG05 AA3-X6 F1245 AA3-X6 Lämpötilan anturi, käyttövesi huippu Yläosan lämpötilan anturi (BT7) voidaan kytkeä F1155:n tuloihin säiliön yläosan veden lämpötilan näyttöä varten. Katso anturin kytkentäohjeet sivulta 21. Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto Jos ulkoisen menojohdon lämpötila-anturia (BT25) pitää käyttää, se kytketään liittimiin X6:5 ja X6:6 tulokortissa (AA3). Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm² F1145 AA3-X6 18 Luku 5 Sähköliitännät21 F1155 Asetukset FD1-BT30 AA1-X7 AA1-X3 Sähkövastus -enimmäisteho AA1-SF2 Sähkövastuksen teho on toimitettaessa rajoitettu 7 kw:iin (voidaan kytkeä 9 kw:iin). Sähkövastuksen teho on jaettu seitsemään portaaseen (neljä porrasta jos sähkövastus on kytketty enintään 9 kw teholle) alla olevan taulukon mukaan. Maksimitehon asettaminen Sähkövastuksen enimmäisteho asetetaan valikossa Taulukossa näkyy sähkövastuksen kokonaisvaihevirta. Enimmäistehon vaihtaminen HUOM! Tämä kytkentä koskee vain 3x400V järjestelmiä. Ellei toimitettaessa kytketty sähkövastuksen enimmäisteho riitä, sähkövastuksen tehoksi voidaan kytkeä 9 kw. Siirrä valkoinen kaapeli liittimestä X7:23 liittimeen X3:13 (liittimen sinetti pitää murtaa) sähkövastuskortissa (AA1). 3x400V (enimmäisteho, toimitettaessa 7 kw) Suurin sähkövastusteho (kw) Suurin vaihevirta L1 (A) ,7 8,7 8,7 Suurin vaihevirta L2 (A) 0 0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Suurin vaihevirta L3 (A) 0 4,3 0 4,3 8,7 4,3 8,7 13 3x400V (enimmäisteho, kytketty 9 kw:iin) Suurin sähkövastusteho (kw) Suurin vaihevirta L1 (A) ,7 8,7 Suurin vaihevirta L2 (A) 0 8,7 8,7 8,7 16,2 Suurin vaihevirta L3 (A) 0 0 8,7 8,7 16,2 Jos virtamuuntajia on kytketty, lämpöpumppu valvoo vaihevirtoja ja kytkee sähköportaan automaattisesti vähiten kuormitettuun vaiheeseen. Varatila Kun lämpöpumppu asetetaan varatilaan (SF1 asetetaan asentoon ), vain tärkeimmät toiminnot ovat toiminnassa. Kompressori on pysäytetty ja sähkövastus lämmittää lämmitysveden. Käyttövettä ei tuoteta. Valvontakytkintä ei ole kytketty. HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " " tai ennen kuin F1155 on täytetty vedellä. Lämpötilarajoitin, termostaatti, kompressori ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. Teho varatilassa Sähkövastuksen teho varatilassa asetetaan sähkövastuskortissa (AA1) olevalla dip-kytkimellä (S2) alla olevan taulukon mukaan. Tehdasasetus on 6 kw. 3x400V (enimmäisteho, toimitettaessa 7 kw) 1 1kW pois 2kW pois 3kW pois 4kW pois 5kW päällä 6kW päällä 7kW päällä 2 pois pois pois pois pois pois pois 3 pois päällä päällä päällä päällä päällä päällä 4 pois pois pois pois pois pois pois 5 pois pois pois päällä pois päällä päällä 3x400V (enimmäisteho, kytketty 9 kw:iin) 1 2kW pois 4kW pois 6kW päällä 9kW päällä 2 pois pois pois pois 3 pois päällä päällä päällä 4 pois pois pois päällä 5 päällä päällä päällä päällä 6 päällä pois päällä pois päällä pois päällä 6 pois pois pois päällä Luku 5 Sähköliitännät 1922 F1145 F1155 3x400V Liitäntämahdollisuudet ON Kuvassa dip-kytkin (AA1-SF2) on tehdasetuksessa, eli 6 kw. Varatilatermostaatti Varatilan menojohdon lämpötila asetetaan termostaatilla (FD1-BT30). Sen arvoksi voi asettaa joko 35 (esiasetus, esim. lattialämmitys) tai 45 C (esim.patterit). LEK Valvontakytkin Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta sähkönkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara, että kiinteistön päävarokkeet laukeavat. Lämpöpumppu on varustettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä, joka ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamalla kulutuksen eri vaiheille tai kytkemällä ne pois. Tehoportaat kytketään päälle, kun muu virrankulutus laskee. Virtamuuntajan kytkentä Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin kuhunkin kiinteistön sähkökeskukseen tulevaan vaihejohtoon. Tämä on suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa. Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sähkökeskuksen vieressä olevassa kotelossa. Käytä kotelon ja lämpöpumpun välillä moninapaista kaapelia, jonka johdinala on vähintään 0,5 mm². Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa X4:1 on yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle. Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa Sähkönsyöttö Inkommande el PEN L1 L 2 L 3 Sähkökeskus Elcentral Lämpöpumppu Värmepump -T1 -T2 -T AA3-X4 AA3-X4 NIBE Uplink Kytke verkkokaapeli (suora, Cat.5e UTP) RJ45-liittimellä lämpöpumpun takapuolella olevaan RJ45-liittimeen. 20 Luku 5 Sähköliitännät23 F1155 Ulkoiset liitäntämahdollisuudet Tulokortissa (AA3) on F1155 ohjelmallisesti ohjatut tulot ja lähdöt ulkoisen kosketintoiminnon tai anturien kytkentään. Tämä tarkoittaa, että kun ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään johonkin kuudesta erikoisliittimestä, oikea toiminto pitää valita F1155:n ohjelmistossa. Jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään F1155-lämpöpumppuun, käytetyn tulon tai lähdön toiminto pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 54. Tulokortin valittavat tulot näille toiminnoille ovat AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) ja AUX5 (X6:17-18). Lähtö on AA3:X Lämpötila-anturi, jäähdytys/lämmitys Ulkoinen lämpötila-anturi voidaan kytkeä liittimeen F1155 jäähdytys- ja lämmitystarpeen määrittämistä varten. Lämpötila-anturi kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, vaihtoehto näkyy vain jos jäähdytyslisävaruste on asennettu, katso sivulla 54) liittimessä X6 tulokortissa (AA3), joka on asennettu etuluukun taakse ja asennetaan sopivaan paikkaan lämmitysjärjestelmässä. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten Kun lisäsähkön ja/tai kompressorin ulkoista estoa halutaan käyttää, se kytketään etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Lisäys ja/tai kompressori kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 54. Lisälämmön ja kompressorin esto voidaan yhdistää. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Kosketin ulkoiselle tariffiestolle Kun ulkoista tariffiestoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Tariffiesto tarkoittaa, että lisälämpö, kompressori ja lämmitys kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 54. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. AA3-X6 F1245 Externt B A Liitin "SG ready":lle HUOM! Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia (Saksa). "SG Ready" vaatii kaksi AUX-tuloa. Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X6:9-10) ja AUX2 (X6:11-12) tulokortissa (AA3). Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida ja ohjelmoida valikkoasetuksilla. AUX-tulojen vaihtoehdot Lämpötilan anturi, käyttövesi huippu Käyttöveden lämpötila-anturi voidaan kytkeä F1155 -lämpöpumppuun lämminvesivaraajan yläosan lämpötilan näyttöä varten. Lämpötila-anturi, käyttövesi yläosa (BT7) kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 54) liittimeen X6 tulokortissa (AA3), joka on etuluukun takana ja asennetaan lämminvesivaraajan anturiputkeen. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Jos tätä toimintoa halutaan käyttää, se pitää kytkeä liittimeen X6 tulokortissa (AA3). "SG Ready" on nerokas tariffiohjaustapa, jossa sähköntoimittajasi voi vaikuttaa sisäilman, käyttöveden ja/tai allasveden lämpötilaan (jos sellainen on) tai estää lisälämmön ja/tai lämpöpumpun kompressorin tiettyinä vuorokaudenaikoina (voidaan valita valikossa 4.1.5, kun toiminto on aktivoitu). Aktivoi toiminto kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto kahteen tuloon, joka valitaan valikossa 5.4 (SG Ready A ja SG Ready B), katso sivulla 54. Suljettu tai avoin kosketin aiheuttaa jonkin seuraavista (A = SG Ready A ja B=SGReady B ): Esto (A: Suljettu, B: Avoin) "SG Ready" on aktiivinen. Lämpöpumpun kompressori ja lisälämpö estetään päivän tariffiestona. Normaalitila (A: Avoin, B: Avoin) "SG Ready" ei ole aktiivinen. Ei vaikuta järjestelmään. Matalahintatila (A: Avoin, B: Suljettu) Luku 5 Sähköliitännät 2124 F1155 "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmä keskittyy kustannussäästöihin ja voi esim. hyödyntää matalaa tariffia sähkötoimittajalta tai mahdollista ylikapasiteettia omasta virtalähteestä (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). Ylikapasiteettitila (A: Suljettu, B: Suljettu) "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmän annetaan käydä täydellä kapasiteetilla kun sähköntoimittajalla on ylikapasiteettia (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle Kun lämmityksen ulkoista estoa käytetään, se voidaan kytkeä liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokortissa (AA3). Lämmityskäyttö kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 54. Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön. Kosketin lämmönkeruupumpun ulkoiselle pakkoohjaukselle Kun lämmönkeruupumpun ulkoista pakko-ohjausta käytetään, se voidaan kytkeä liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokortissa (AA3). Lämmönkeruupumppua voidaan pakko-ohjata kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 54. Koskettimen sulkeminen aktivoi lämmönkeruupumpun. Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F1155-lämpöpumppuun käyttövesitoiminnon aktivointia varten "tilapäinen luksus". Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 54) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). "tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on suljettuna. Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F1155-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi. Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja aktivoitu, lämpötila muutetaan C-asteina. Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lämpötila" haluttu muutos (lämpökäyrän siirto) valitulla askelmäärällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10. lämmitysjärjestelmä 1 Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 54) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen säätö". lämmitysjärjestelmät 2-4 Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmille 2-4 vaatii litätarvikkeen (ECS 40). Katso asennusohjeet lisätarvikkeen asentajan käsikirjasta. Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille Ulkoinen kosketintoiminto toimii vain, jos lisävaruste FLM on asennettu ja aktivoitu. F1155 -lämpöpumppuun voidaan kytkeä ulkoinen kosketintoiminto yhden puhallinnopeuden aktivointia varten. Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 54) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Koskettimen sulkeminen aktivoi valitun puhallinnopeuden. Nopeus palaa normaaliksi, kun kosketin avataan. NV10, paine-/taso-/virtausvahti lämmönkeruuliuos Jos lämmönkeruujärjestelmässä tarvitaan tasovahtia (lisävaruste NV10), se voidaan kytkeä valittuun tuloon (valikko 5.4) katso sivulla 54) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Tuloon voi myös kytkeä paine- tai virtausvahdin. Jotta toiminto toimisi, tulon on oltava suljettu normaalikäytössä. AUX-lähdön vaihtoehdot (potentiaalivapaa vaihtava rele) Ulkoiset liitännät voidaan tehdä potentiaalivapaalla vaihtavalla releellä (maks. 2 A) tulokortin (AA3) liittimessä X7. Valittavat toiminnot ulkoiselle liitännälle: Summahälytyksen ilmaisu. Pohjavesipumpun ohjaus. Jäähdytystilan ilmaisu (vain jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto). Käyttövesikierron kiertovesipumpun ohjaus. Ulkoinen kiertovesipumppu (lämmitysvesi). Ulkoinen vaihtoventtiili lämmitysvedelle. Jos jokin edellä mainituista kytketään liittimeen X7, se pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 54. Summahälytys on aktivoitu tehtaalla. HUOM! Lisätarvikekortti vaaditaan, jos useita toimintoja kytketään liittimeen X7 ja summahälytyksen ilmaisu on aktivoitu (katso sivulla 64). AA3-X7 Kuvassa rele hälytystilassa. 22 Luku 5 Sähköliitännät25 F1155 Jos katkaisin (SF1) on asennossa " " tai " ", rele on hälytystilassa. Ulkoinen kiertovesipumppu, pohjavesipumppu tai käyttöveden kierrätyspumppu kytketään summahälytysreleeseen alla olevan kuvan mukaan. HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. F1X45 Externt L N AA3-X7 PE L N PE Relelähdön maksimikuormitus on 2 A (230V AC). Lisävarusteiden liitäntä Lisätarvikkeiden kytkentäohjeet ovat lisätarvikkeiden mukana toimitetuissa asennusohjeissa. Katso sivulla 64 luettelo lisätarvikkeista, joita voi käyttää F1155:n yhteydessä. Luku 5 Sähköliitännät 2326 6 Käynnistys ja säädöt Valmistelut 1. Varmista, että F1155 ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. 2. Varmista, että katkaisin (SF1) on asennossa ( ). 3. Tarkasta, että mahdollisessa lämminvesivaraajassa ja lämmitysjärjestelmässä on vettä. Tarkasta moottorinsuojakatkaisimet ja automaattivaroke. Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. Täyttö ja ilmaus Riittämätön ilmaus voi vahingoittaa F1155:n komponentteja. 3. Jos käytetään vaihtoehtoa 1 (tasoastia), sulje tasoastian (CM2) alla oleva venttiili. 4. Sulje täyttöliitännän kolmitieventtiili (lisävaruste). 5. Avaa täyttöliitännän venttiilit. 6. Käynnistä täyttöpumppu. 7. Täytä, kunnes nestettä tulee paluuputkesta. 8. Ilmaa lämmönkeruujärjestelmä F1155-lämpöpumpun ilmausventtiilillä. 9. Sulje täyttöliitännän venttiilit. 10. Avaa täyttöliitännän kolmitieventtiili. 11. Jos käytetään vaihtoehtoa 1 (tasoastia), avaa tasoastian (CM2) alla oleva venttiili. VIHJE! Jos lämmönkeruupumppua (GP2) pitää käyttää ilmauksen aikana, sen voi käynnistää aloitusoppaan aikana. KBin KBut Lämmitysjärjestelmän täyttö ja ilmaus VBf VV VBr Täyttö 1. Avaa ilmausventtiili (QM22). 2. Sulje venttiili, kun ilmanpoistoventtiilistä (QM22) virtaavassa vedessä ei ole ilmaa. Paineen tulisi jonkun ajan kuluttua alkaa nousta. 3. Sulje täyttöventtiili, kun paine on oikealla tasolla. P Ilmaus Stängs HUOM! Riittämätön ilmaus voi vahingoittaa sisäisiä komponentteja. 1. Ilmaa lämpöpumppu ilmausventtiilin (QM22) avulla ja muu ilmastointijärjestelmä sen omien ilmausventtiileiden avulla. 2. Toista täyttö ja ilmaus, kunnes kaikki ilma on poistunut ja paine on oikea. BK / JK VIHJE! Jos lämpöjohtopumppua (GP1) pitää käyttää ilmauksen aikana, sen voi käynnistää aloitusoppaan aikana. Lämmönkeruujärjestelmän täyttö ja ilmaus HUOM! Riittämätön ilmaus voi vahingoittaa lämmönkeruupumppua. Sekoita veteen jäätymisenestoainetta avoastiassa lämmönkeruujärjestelmää täytettäessä. Seoksen tulee kestää vähintään -15 C lämpötila. Käytä lämmönkeruunesteen täyttöön kytkettyä täyttöpumppua. 1. Tarkasta lämmönkeruujärjestelmän tiiviys. 2. Kytke täyttöpumppu ja paluujohto lämmönkeruujärjestelmän täyttöliitäntään kuvan mukaisesti. XL 1 XL 2 XL 6 XL 7 XL 9 Liitäntä, lämpöjohto meno Liitäntä, lämpöjohto paluu Liitäntä, lämmönkeruu tulo Liitäntä, lämmönkeruu meno Liitäntä, lämminvesivaraaja 24 Luku 6 Käynnistys ja säädöt27 Symboliavain Aloitusoppaassa liikkuminen Symboli Merkitys Sulkuventtiili Varoventtiili Tasopaisunta-astia Kalvopaisuntasäiliö A. B. P Painemittari Mudanerotin Aloitusopas HUOM! Lämmitysjärjestelmä on täytettävä vedellä ja ilmattava ennen kuin katkaisin käännetään asentoon "". 1. Aseta lämpöpumpun katkaisin (SF1) asentoon. 2. Noudata aloitusoppaan ohjeita lämpöpumpun näytössä. Ellei aloitusopas käynnisty, kun käynnistät lämpöpumpun, voit käynnistää sen käsin valikossa 5.7. VIHJE! Katso sivulla 28 lämpöpumpun ohjausjärjestelmän esittely (ohjaus, valikot jne.). Käynistys Aloitusopas käynnistyy, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan mitä tulee tehdä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä sekä käydään läpi lämpöpumpun perusasetukset. Aloitusopas varmistaa, että käynnistys suoritetaan oikein eikä sitä saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voidaan käynnistää myöhemmin valikossa 5.7. Kun aloitusopas on käynnissä, yksikään laitteiston toiminnoista ei käynnisty automaattisesti. Opas ilmestyy jokaisen käynnistyksen yhteydessä, kunnes se estetään viimeisellä sivulla. C. A. Sivu D. Tästä näet miten pitkällä olet aloitusoppaassa. Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti: 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. B. Nimi ja valikkonumero Tästä näet mihin ohjausjärjestelmän valikkoon tämä aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot ovat valikon numero ohjausjärjestelmässä. Lisätietoa kyseisestä valikosta löydät sen ohjevalikosta tai asentajan käsikirjasta sivulla 32. C. Vaihtoehto / asetus Näin teet järjestelmän asetukset. D. Ohjevalikko Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. Luku 6 Käynnistys ja säädöt 2528 Jälkisäätö ja ilmaus Pumpun säätö, automaattikäyttö Lämmönkeruupuoli Jotta lämmönkeruujärjestelmän virtaus olisi oikea, lämmönkeruupumpun nopeus pitää asettaa oikein. Tässä lämpöpumpussa on lämmönkeruupumppu, jota voidaan säätää automaattisesti. Automaattinen säätö tapahtuu, kun kompressori on käynnissä ja asettaa automaattisesti lämmönkeruupumpun nopeuden, jotta meno- ja paluulämpötilojen välinen lämpötilaero on optimaalinen. Passiivisessa jäähdytyskäytössä lämmönkeruupumpun täytyy käydä vakionopeudella, joka asetetaan valikossa Lämpöjohtopuoli Jotta lämmitysjärjestelmän virtaus olisi oikea, kiertovesipumpun nopeus pitää asettaa oikeaksi. Tässä lämpöpumpussa on kiertovesipumppu, jota voidaan säätää automaattisesti. Automaattinen säätö tapahtuu, kun kompressori on käynnissä ja asettaa automaattisesti kiertovesipumpun käyttötilan mukaisen nopeuden, jotta meno- ja paluulämpötilojen välinen lämpötilaero on optimaalinen. Lämmityskäytössä käytetään asetettua MUT:ta (mitoittava ulkolämpötila) ja lämpötilaeroa valikossa Tarvittaessa kiertovesipumpun maksiminopeus voidaan rajoittaa valikossa Pumpun säätö, manuaalinen käyttö Lämmönkeruupuoli Jotta lämmönkeruujärjestelmän virtaus olisi oikea, lämmönkeruupumpun nopeus pitää asettaa oikein. Tässä lämpöpumpussa on lämmönkeruupumppu, jota voidaan säätää automaattisesti. Jos manuaalista nopeutta halutaan käyttää, se tulee asettaa seuraavien tietojen ja käyrien perusteella. Manuaalista käyttöä varten "auto" pitää deaktivoida valikossa Virtaus pitää asettaa niin, että lämmönkeruuliuoksen menolämpötilan (BT11) ja paluulämpötilan (BT10) erotus on 2-5 C, kun järjestelmä on tasapainossa (noin 5 minuutin kuluttua kompressorin käynnistymisestä). Tarkasta lämpötilat valikossa 3.1 "huoltotiedot" ja säädä lämmönkeruupumpun (GP2) nopeutta, kunnes lämpötilaero on oikea. Suuri ero viittaa pieneen virtaukseen ja pieni ero suureen virtaukseen. Lue lämmönkeruupumpun nopeus manuaalikäytössä alla olevasta käyrästöstä. F kw P Tillgängligt tryck Eleffekt Käytettävissä oleva paine, kpa Sähköteho, W 200 P100% P80% P60% 100% 40 80% 20 P40% 60% 40% 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Virtaus l/s 26 Luku 6 Käynnistys ja säädöt29 LEK Lämpöjohtopuoli Jotta lämmitysjärjestelmän virtaus olisi oikea, kiertovesipumpun nopeus eri käyttötiloja varten pitää asettaa oikein. Tässä lämpöpumpussa on kiertovesipumppu, jota voidaan säätää automaattisesti. Jos manuaalista nopeutta halutaan käyttää, se tulee asettaa seuraavien tietojen ja käyrien perusteella. Manuaalista käyttöä varten "auto" pitää deaktivoida valikossa Virtauksen pitää varmistaa käyttötilaan sopiva lämpötilaero (lämmityskäyttö: 5-10 C, käyttövesituotanto: 8-10 C, allaslämmitys: n. 15 C) menolämpötilan (BT2) ja paluulämpötilan (BT3) välillä. Tarkasta lämpötilat valikossa 3.1 "huoltotiedot" ja säädä kiertovesipumpun (GP1) nopeutta, kunnes lämpötilaero on oikea. Suuri ero viittaa liian pieneen virtaukseen ja pieni ero liian suureen virtaukseen. Kiertovesipumpun nopeus asetetaan valikossa katso sivu51. Katso kiertovesipumpun oikea nopeus manuaalikäytössä alla olevasta käyrästöstä. F kw P Tillgängligt tryck, kpa Tillgängligt tryck Eleffekt Käytettävissä oleva paine, kpa Sähköteho, Eleffekt, W W P100% P80% 50 P60% % 30 60% 80% 20 P40% 10 40% Virtaus Flöde 0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 l/s l/s Jälkisäätö, ilmaus, lämpöjohtopuoli Alkuaikoina lämmitysvedestä vapautuu ilmaa ja ilmaukset ovat ehkä tarpeen. Jos lämpöpumpusta tai lämmitysjärjestelmästä kuuluu poreilua, koko järjestelmä on ilmattava. Jälkisäätö, ilmaus, lämmönkeruupuoli Tasopaisunta-astia Tarkasta tasoastian (CM2) nestetaso. Jos taso on laskenut, täytä järjestelmä. 1. Sulje astian alla oleva venttiili. 2. Irrota liitännät tasoastian päällä. 2/3 3. Täytä lämmönkeruuliuoksella, kunnes astia on noin 2/3 täynnä. 4. Asenna liitäntä astian päällä. 5. Avaa astian alla oleva venttiili. Painetta korotetaan sulkemalla sisääntulevan pääjohdon venttiili lämmönkeruupumpun (GP2) ollessa käynnissä ja tasoastia (CM2) avoinna niin, että nestettä imeytyy astiasta. Paisuntasäiliö Jos käytetään paisuntasäiliötä (CM3) tasoastian sijaan, tarkasta sen paine. Jos paine laskee, järjestelmään pitää täyttää lisää vettä. Huonelämpötilan jälkisäätö Jos huonelämpötilaa ei saada halutuksi, jälkisäätö on ehkä tarpeen. Kylmä sää Jos huonelämpötila on liian alhainen, lisää "lämpökäyrä" valikossa yhden askeleen verran. Jos huonelämpötila on liian korkea, laske "lämpökäyrä" valikossa yhden askeleen verran. LEK Lämmin sää Jos huonelämpötila on liian alhainen, lisää "lämpötila" (lämpökäyrän muutos) valikossa 1.1 yhden askeleen verran. Jos huonelämpötila on liian korkea, laske "lämpötila" (lämpökäyrän muutos) valikossa 1.1 yhden askeleen verran. Luku 6 Käynnistys ja säädöt 2730 7 Ohjaus - Johdanto Näyttö F Katkaisin (SF1) Katkaisin on kolme tilaa: Päällä () Valmiustila ( ) Varatila ( ) Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun lämpöpumpussa on jokin vika. Tässä tilassa kompressori pysäytetään ja sähkövastus on aktivoitu. Lämpöpumpun näyttö on sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena. A B C D E Näyttö Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttötietoja. Selkeän näytön ja helppokäyttöisen valikkojärjestelmän avulla voit helposti liikkua valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot. Tilan merkkivalo Merkkivalo ilmaisee lämpöpumpun tilan: palaa vihreänä normaalitilassa. palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu. palaa punaisena hälytyksen lauettua. OK-painike OK-painiketta käytetään seuraaviin: vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta. Takaisin-painike Takaisin-painiketta käytetään: palataksesi edelliseen valikkoon. peruuttaaksesi asetuksen, jota ei ole vahvistettu. Valitsin Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit: siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä. suurentaa tai pienentää arvoa. vaihtaa sivua monisivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot). 28 Luku 7 Ohjaus - Johdanto31 Valikkojärjestelmä Kun lämpöpumpun ovi avataan, näytössä näkyvät valikkojärjestelmän neljä päävalikkoa sekä tietyt perustiedot. Näytön kuvakkeet Näytössä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet käytön aikana. Symboli Kuvaus Tämä kuvake näkyy infomerkin vieressä, jos valikossa 3.1 on tietoa, joka sinun tulee huomioida. Nämä kaksi kuvaketta näkyvät, jos kompressori tai lisälämpö on estetty F1155:ssä. Eston syynä voi olla esim. valikossa 4.2 valittu käyttötila, se että esto on ohjelmoitu valikossa tai on ilmennyt hälytys, joka estää niiden toiminnan. Kompressorin esto. Valikko 1 - SISÄILMASTO Sisäilman laadun asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 32. Valikko 2 - KÄYTTÖVESI Käyttövesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 40. Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on liitetty lämpöpumppuun. Valikko 3 - INFO Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. Katso sivu 42. Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU Kellonajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyttötilan jne. asetus. Katso sivu 43. Valikko 5 - HUOLTO Lisäasetukset. Nämä asetukset eivät ole loppukäyttäjän käytettävissä. Valikko tulee näkyviin, kun takaisin-painike pidetään painettuna 7 sekunnin ajan. Katso sivu 48. Lisäenergian esto. Tämä kuvake näkyy kun käyttöveden luksustoiminto on aktivoitu. Tämä kuvake osoittaa puhaltimen nopeuden, jos sitä on muutettu normaalinopeudesta. Vaatii lisävarusteen NIBE FLM. Tämä symboli ilmaisee, että F1155:llä on yhteys NIBE Uplink :iin. Tämä symboli ilmaisee, että aurinkolämmitys on aktiivinen. Vaatii lisävarusteen. Tämä kuvake näkyy, jos "loma-asetus" on aktivoitu valikossa 4.7. Luku 7 Ohjaus - Johdanto 29 Näytä lisää
LEK Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB FI 1036-4 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1127-4 031468 LEK
LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1127-4 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Lisätiedot NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500
NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SAM 40
Asentajan käsikirja Varaajasäiliö IHB FI 1315-1 231354 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus 5 3 Varaajasäiliön Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1108-1 431032 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1108-1 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42. Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-2 031468 LEK
LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1018-2 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1255
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1335-1 231527 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 30. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 32. Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1343-2 231619
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1343-2 231619 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 34. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 36. Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1127-2 031730 LEK
LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1127-2 031730 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34. Lisätiedot POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS
POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370 Lisätiedot Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031691 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42. Lisätiedot Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1108-1 431030 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 39. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 41. Lisätiedot MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS
MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10 Lisätiedot Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK
EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Lisätiedot ELK 26 231249 ELK 26 LEK
MOS FI 1435-4 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Asennus 6 Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate Komponentit Järjestelmäperiaate 3 3 3 Putkiasennus Kiertovesipumppu Painehäviökäyrä Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1242-2 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK
MOS FI 14- -HK: 10/00/300 031804 ASEUS- JA KÄYTTÖOHJEET HK 10, 00, 300 3 30* 83 Mitat ja komponenttien sijainti/komponenttiluettelo 30 3 Mitat ja komponenttien sijainti 3 Ställbar 0-0 0 3 40 H 00 70 41 Lisätiedot Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031693 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031693 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 39. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 41. Lisätiedot Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1
Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 320
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1336-1 231341 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK
LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34. Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1110-2 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42. Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031629 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031629 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 42. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 44. Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031329 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031329 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.
Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 500
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1338-4 431225 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 30. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 32. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja VPB 200/VPB 300. Lämminvesivaraaja IHB FI 1016-2 031292 LEK
LEK Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB FI 1016-2 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus Lisätiedot ELK 42 231247 ELK 42 LEK
MOS FI 38-2 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 2347 LEK Sisällys Omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Komponentit 3 Järjestelmäperiaate 3 Käyttö ja huolto Yleistä 4 Käyttö 4 Varoventtiili Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-1 231240 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-1 231240 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 34. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK
MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Järjestelmäperiaate 3 Käyttö ja huolto Yleistä 4 Käyttö 4 Varoventtiili Lisätiedot -BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145
MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET MJ FI ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MJ ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Mitat ja komponenttien sijainti 390 55 170 395 35 Lisätiedot Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK
EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 40
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1524-4 231341 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1155. Maalämpöpumppu IHB FI LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1442-4 231561 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 33. Lisätiedot ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.
ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa Lisätiedot PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1219-3 431225 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 27. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 29. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1210-1 031833 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1210-1 031833 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 6 Kuljetus 6 Asennus 6 Mukana toimitetut komponentit 7 Luukkujen irrotus 7 Lisätiedot Jäspi Tehowatti Air Asentajan käsikirja
Jäspi Tehowatti Air Asentajan käsikirja Kaukora Oy D04224 r.7 Pikaopas Navigointi Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on Lisätiedot Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081
Asentajan käsikirja MCU 0 Lisävarustekortti Lisätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Komponenttien sijainti Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F750
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1536-2 331468 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1235-1 231278
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1235-1 231278 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 6 Kuljetus 6 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 7 Luukkujen irrotus 7 Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 310. Sisäyksikkö IHB FI 1308-2 231171
TEHOWATTI AIR SISÄYKSIKKÖ ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Pikaopas Navigointi Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu Lisätiedot Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK
LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 310
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1338-3 231171 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1434-3 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK
MOS FI 13-3 -HK: 10/00/300 03180 ASEUS- JA KÄYTTÖOHJEET HK 10, 00, 300 Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 20
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1322-1 231750 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 25. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1121-1 031947 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1231-2 031936 LEK
LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1231-2 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 LEK
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 27. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1535-2 331028
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1535-2 331028 Sisällys 1 Tärkeää Symbolit Merkintä 2 2 2 Lämpöjohtopuoli Lämminvesivaraaja Liitäntävaihtoehdot 18 18 19 Turvallisuusohjeita Sarjanumero Maakohtaiset Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SMO 20. Ohjausyksikkö UHB FI 1322-1 231751 LEK
Käyttöohjekirja Ohjausyksikkö LEK UHB FI 1322-1 231751 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F470
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1540-3 231490 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1034-1 031548 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1034-1 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Asentajan käsikirja MCU 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752
Asentajan käsikirja MCU 40 Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila
ASENNUSOHJE MAV FI 0549-1 511458 Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta. Tästä syystä tarvitaan jonkinlaista lisätehoa kylminä päivinä. koostuu sähkövastuksesta, jossa Lisätiedot Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.
Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lisälämpö ennen QN10:tä Lisävarusteet HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1202-2 031548 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1202-2 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Ilma/vesi-lämpöpumppu UHB FI 1335-2 231841 LEK LEK LEK
LEK LEK LEK Käyttöohjekirja 8, 12, 16 kw Ilma/vesi-lämpöpumppu UHB FI 1335-2 231841 Sisällys 1 Tärkeää 2 Laitteiston tiedot 2 Turvallisuustiedot 3 Sarjanumero 4 Yhteystiedot 7 F2040 Hyvä valinta 9 2 Lämpöpumppu Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 20. Ohjausyksikkö IHB FI 1436-4 231750 LEK
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1436-4 231750 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 24. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 26. Pääset Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE VVM 320. Sisäyksikkö UHB FI 1336-1 231329 APH
Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1336-1 231329 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2 Lisätiedot Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1513-3 031936 LEK
LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1513-3 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 5 Sähköliitännät 15 Turvallisuustiedot 2 Yleistä 15 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus 5 5 Liitännät 6 Käynnistys Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE Uplink
Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1155
Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK UHB FI 1431-3 231560 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1202-2 031573 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1202-2 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu
Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämpöön, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SMO 40
Käyttöohjekirja Ohjausyksikkö LEK UHB FI 1624-4 231753 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F110
Käyttöohjekirja Käyttövesilämpöpumppu LEK UHB FI 1434-1 331148 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F370
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1549-3 231438 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F370
Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1202-2 031549 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F370
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1540-3 231473 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F2026
LEK LEK LEK Käyttöohjekirja 8, 12, 16 kw Ilma/vesi-lämpöpumppu UHB FI 1512-3 231841 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero Yhteystiedot F2040 Hyvä valinta 2 Lämpöpumppu talon Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lukumäärä Koko (kw)
Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämmönlähteeseen, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lisätiedot Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle
Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä: Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SMO 05
LEK Käyttöohjekirja Lisätarvikkeet LEK UHB FI 1147-1 031897 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 12. Lisätiedot KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65
KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä.
Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Valitse haluttu konfiguraatio merkitsemällä alla olevat ruudut. HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto Lisätiedot KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio Lisätiedot ComfortZone CE50/CE65
ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila... Lisätiedot 290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D
290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet................... Lisätiedot EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE
EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät... Lisätiedot WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle
WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1226
LEK Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu UHB FI 1109-3 031467 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 13. Pääset Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1126
LEK Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu UHB FI 1 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 13. Pääset sisälämpötilan Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute