Source: http://docplayer.fi/29966630-Ymparistoministerion-asetus.html
Timestamp: 2018-05-25 11:51:29+00:00
Document Index: 24926385

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 1 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 g :n 3 momentin ja 131 :n 2 momentin nojalla, sellaisena kun niistä on 117 g :n 3 momentti laissa /20, ja 131 :n 2 momentti laissa 41/2014: 1 luku Yleistä 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee katetusta seinällisestä rakenteesta koostuvan uuden rakennuksen, jonka sisäilmaston ylläpitämiseen käytetään energiaa, suunnittelua ja rakentamista. Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, jollei asetuksessa jäljempänä toisin mainita. Asetus koskee kerrosalaltaan alle 50 m 2 :n kokoisen rakennuksen laajennusta vain siltä osin, kun rakennus laajennuksineen ylittää 50 m 2. 2 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemalla lämpömäärällä sitä lämpömäärää, joka tarvitaan ilmanvaihdon ilmavirran lämmittämiseksi ulkoilman lämpötilasta huonelämpötilaan; 2) ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarpeella lämmitysenergian tarvetta, joka muodostuu ilman lämmittämisestä lämmöntalteenoton jälkeen tuloilman lämpötilaan ja mahdollisesta lämmittämisestä ennen lämmöntalteenottoa; 3) ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteella lämmöntalteenottolaitteistolla talteenotettavan ja hyödynnettävän lämpömäärän suhdetta ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaan lämpömäärään vuodessa, kun lämmöntalteenottoa ei ole; 4) ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholla (kw/(m 3 /s)) rakennuksen koko ilmanvaihtojärjestelmän kaikkien puhaltimien ja niihin liittyvien taajuusmuuttajien ja muiden tehonsäätölaitteiden yhteenlaskettua sähköverkosta ottamaa sähkötehoa jaettuna ilmanvaihtojärjestelmän suunnitellun käyttöajan ulospuhallusilmavirralla tai ulkoilmavirralla sen mukaisesti kumpi näistä on suurempi; 5) ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutuksella puhaltimien ja mahdollisten apulaitteiden sähkönkulutusta; 6) ilmanvuotoluvulla q 50 (m 3 /(h m 2 )) rakennuksen vaipan keskimääräistä vuotoilmavirtaa tunnissa 50 Pa:n paine-erolla rakennuksen kokonaissisämittojen mukaan laskettua rakennuksen vaipan pinta-alaa kohden; 7) jäähdytettävällä kylmällä tilalla sellaista tilaa, jossa jäähdytys- ja mahdollisen lämmitysjärjestelmän avulla ympärivuotisesti ylläpidetään käyttötarkoituksen mukaista alle 17 o C lämpötilaa; 8) jäähdytysjärjestelmän energiankulutuksella jäähdytysenergian tuoton energiankulutusta ja apulaitteiden sähkönkulututusta; 9) kaukolämmöllä lämpöä, joka tuotetaan kauko- tai aluelämpölaitoksissa ja jonka jakelu tapahtuu verkoston välityksellä asiakkaina oleville kiinteistöille; 10) kylmäsillalla rakenteiden lujuus- tai liitossyistä johtuvaa rakennusosan pienen osan lämmönläpäisykertoimen heikentymistä;
2 2 11) lämmitetyllä nettoalalla A netto (m 2 ) lämmitettyjen kerrostasoalojen summaa kerrostasoja ympäröivien ulkoseinien sisäpintojen mukaan laskettuna; 12) lämmittämättömällä tilalla sellaista tilaa, jota ei ole tarkoitettu lämmityskaudella jatkuvaan oleskeluun ja jota ei suunnitella lämmitettäväksi; 13) lämmitysenergian nettotarpeella rakennuksen tilojen, ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden lämmitysenergioiden yhteenlaskettua nettotarvetta; 14) lämmitysjärjestelmän energiankulutuksella tilojen, ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden lämmityksen energiankulutusta; 15) lämmönläpäisykertoimella lämpövirran tiheyttä, joka jatkuvuustilassa läpäisee rakennusosan, kun lämpötilaero rakennusosan eri puolilla olevien ilmatilojen välillä on yksikön suuruinen, ja jonka tunnuksena käytetään U:ta ja yksikkönä W/(m 2 K); 16) lämpimällä tilalla sellaista rakennuksen tilaa, jonka huonelämpötila on +17 o C tai korkeampi; 17) lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarpeella lämmitysenergian tarvetta, joka kuluu lämpimän käyttöveden lämmittämiseen kylmän veden lämpötilasta lämpimän veden lämpötilaan; 18) massiivipuurakennuksella rakennusta, jossa ulkoseinien pääasiallinen rakennusmateriaali on massiivipuurakenne, jonka keskimääräinen rakennepaksuus on vähintään 180 mm; 19) puolilämpimällä tilalla sellaista tilaa, joka ei ole tarkoitettu jatkuvaan oleskeluun pelkästään normaalia sisävaatetusta käyttäen ja jonka lämpötila lämmityskaudella on keskimäärin vähintään +5 o C mutta alle +17 o C; 20) rakennuksen laskennallisella ostoenergian kulutuksella energiankulutusta, joka lasketaan hankittavaksi rakennukseen sähköverkosta, kaukolämpöverkosta, kaukojäähdytysverkosta tai uusiutuvan tai fossiilisen polttoaineen sisältämänä energiana; 21) rakennuksen vaipalla niitä rakennusosia, jotka erottavat lämpimän, puolilämpimän, erityisen lämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan ulkoilmasta, maaperästä tai lämmittämättömästä tilasta; 22) rakennuksen vertailulämpöhäviöllä rakennuksen vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon vertailuarvoilla laskettua laskennallista lämpöhäviötä; 23) siirtokelpoisella rakennuksella kiinteää perustusta tarvitsematonta, väliaikaiseen käyttöön tarkoitettua, liikuteltavaa rakennusta; 24) suunnitteluratkaisulla rakennuksen toteutettavaksi aiottua suunnitelmaa; 25) uusiutuvalla polttoaineella puuta ja puupohjaista sekä muuta biopolttoainetta, ei kuitenkaan turvetta; 26) tarpeen mukaisella ilmanvaihdolla järjestelmää, jolla ilmavirtoja voidaan ohjata kuormituksen tai ilman laadun mukaan käyttötilannetta vastaavasti; 27) ympäristöstä vapaasti hyödynnettävällä energialla rakennukseen kuuluvalla laitteistolla paikan päällä tai rakennuksen lähellä auringosta, tuulesta, maasta, ilmasta tai vedestä tuotettua lämpö- tai sähköenergiaa. 3 Rakennuksen energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on suunniteltava uusi rakennus siten, että se käyttötarkoituksensa mukaisesti on: 1) energiatehokkuudeltaan joko laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luvun) tai rakenteellisen energiatehokkuuden mukainen; 2) on rakennuksen lämpöhäviöltään vähäiselle energiantarpeelle edellytykset luova; 3) on energiatehokas laskennalliselta kesäajan huonelämpötilaltaan, ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholtaan, energiankäytön mittaamiseltaan sekä lämmön ja sähkön tehon tarpeeltaan.
3 3 2 luku Energiatehokkuus 4 Laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun vaatimustasot käyttötarkoitusluokittain Laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku), jonka yksikkönä käytetään kwh E /(m 2 a), on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus rakennuksen lämmitettyä nettoalaa kohden vuodessa. Rakennuksen käyttötarkoitusluokan mukaisesti laskettu E-luku ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja: Luokka 1) Pienet asuinrakennukset: a) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden lämmitetty nettoala (A netto ) on enintään150 m ,6 A netto b) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden lämmitetty nettoala (A netto ) on enemmän kuin 150 m 2 kuitenkin enintään 600 m ,04 A netto c) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden lämmitetty nettoala (A netto ) on enemmän kuin 600 m 2 92 d) Rivitalo ja enintään kaksikerroksinen asuinkerrostalo 105 Luokka 2) Vähintään kolmikerroksinen asuinkerrostalo 90 Luokka 3) Toimistorakennus, terveyskeskus 100 Luokka 4) Liikerakennus, tavaratalo, kauppakeskus, myymälärakennus lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan alle 2000 m 2 yksikköä, myymälähalli, teatteri, ooppera-, konsertti- ja kongressitalo, elokuvateatteri, kirjasto, arkisto, museo, taidegalleria, näyttelyhalli 135 Luokka 5) Majoitusliikerakennus, hotelli, asuntola, palvelutalo, vanhainkoti, hoitolaitos 160 Luokka 6) Opetusrakennus ja päiväkoti 100 Luokka 7) Liikuntahalli lukuun ottamatta uimahallia ja jäähallia 100 Luokka 8) Sairaala 320 Luokka 9) Muu rakennus, varastorakennus, liikenteen rakennus, uimahalli, jäähalli, päivittäistavarakaupan alle 2000 m 2 yksikkö, siirtokelpoinen rakennus ei raja-arvoa. E-luvulle asetettu raja-arvo ei koske asunnon rakentamista asuinkerrostalon ullakolle, käyttötarkoitusluokan 1 mukaisen rakennuksen laajennusta eikä kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, eikä sellaista muun käyttötarkoitusluokan mukaisen rakennuksen laajennusta eikä kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, missä ilmanvaihdon ja lämmityksen järjestämisessä voi käyttää olemassa olevaa ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmää. Massiivipuurakennuksessa voidaan edellä 1 momentissa esitetyt E-luvun raja-arvot ylittää käyttötarkoitusluokan 1a c rakennuksessa 15 prosentilla ja muussa käyttötarkoitusluokan 1d 8 rakennuksessa 10 prosentilla. Käyttötarkoitusluokan 1d rakennuksessa voidaan E-luvun raja-arvo ylittää 5 prosentilla, kun rakennus on kytketty lämmitysjärjestelmään, jossa lämpö johdetaan rakennuksen ulkopuolisilla lämpöputkilla yhteisestä lämmönsiirtimestä tai lämmöntuottolaitteesta kolmeen tai useampaan rakennukseen. Käyttötarkoitusluokan 9 mukaisen rakennuksen E-luku on laskettava. Laskennassa on käytettävä suunnitteluarvoja. Loma-asumiseen suunniteltavaa pientaloa, joka on tarkoitettu käytettäväksi vuodessa vähintään neljä kuukautta, ei koske E-luvulle asetettu raja-arvo.
4 4 5 Eri käyttötarkoitusluokkiin kuuluvat rakennuksen osat Rakennuksen eri käyttötarkoitusluokkiin kuuluviin osiin on sovellettava kunkin osan mukaisia E- luvun raja-arvoja. Jos rakennuksen osan lämmitetty nettoala on alle 10 prosenttia koko rakennuksen lämmitetystä nettoalasta, osa voidaan laskea pinta-alaltaan suurimpaan käyttötarkoitukseen kuuluvaksi. 6 Rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus Rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus koostuu lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytys- ja viilennysjärjestelmien sekä järjestelmien apulaitteiden, kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiamuodoittain eritellystä energiankulutuksesta, josta on vähennetty rakennukseen kuuluvalla laitteistolla ympäristöstä vapaasti hyödynnettävissä olevasta energiasta otettu energia siltä osin, kuin se on käytetty rakennuksessa siinä tapahtuvan energiankulutuksen kattamiseen. Vuotuinen laskennallinen ostoenergian kulutus on laskettava kuukausittaisina tai sitä lyhyempinä ajanjaksoina. 7 E-luvun laskeminen E-luku on laskettava energiamuodoittain eritellystä rakennuksen laskennallisesta ostoenergiankulutuksesta energiamuotojen kertoimia käyttäen kaavalla: E f kaukolämpö Q kaukolämpö f kaukojäähdytys Q kaukojäähdytys f polttoainei, Qpolttoainei, i Anetto jossa: E on energiatehokkuuden vertailuluku, kwh E /(m 2 a); Q kaukolämpö on kaukolämmön kulutus vuodessa, kwh/a; Q kaukojäähdytys on kaukojäähdytyksen kulutus vuodessa, kwh/a; Q polttoaine,i on polttoaineen i sisältämän energian kulutus vuodessa, kwh/a; W sähkö on sähkön kulutus vuodessa, missä on otettu huomioon vähennykset rakennukseen kuuluvalla laitteistolla ympäristöstä vapaasti hyödynnettävästä energiasta otettu energia siltä osin, kuin se on käytetty rakennuksessa, kwh/a; f kaukolämpö on kaukolämmön energiamuodon kerroin; f kaukojäähdytys on kaukojäähdytyksen energiamuodon kerroin; f polttoaine,i on polttoaineen i energiamuodon kerroin; f sähkö on sähkön energiamuodon kerroin; A netto on rakennuksen lämmitetty nettoala, m². Energiamuotojen kertoimien lukuarvoina käytetään maankäyttö- ja rakennuslain nojalla säädettyjä lukuarvoja. 8 Vaatimukset laskentatyökaluille Ostoenergia on laskettava laskentatyökalulla, joka ottaa huomioon vähintään seuraavat tekijät: a) rakennusosien ja niiden liitosten lämpöominaisuudet, rakennuksen ilmanpitävyys, ilmanvaihdon ilmavirta; b) sisäilman lämpötila; c) lämpimän käyttöveden tarve; d) ilmanvaihdon lämmöntalteenotto; e) lämpökuormat henkilöistä, valaistuksesta, sähkölaitteista, lämpimästä käyttövedestä ja auringosta; f sähkö W sähkö
5 5 f) tilojen ja ilmanvaihdon lämmitysjärjestelmän lämpö- ja sähköenergian tarve; g) käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpö- ja sähköenergian tarve; h) ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiantarve; i) laitteiden ja valaistuksen sähköenergiantarve. Ja silloin, kun rakennukseen suunnitellaan aurinkokeräin tai aurinkopaneeli: j) aurinkokeräimen lämmöntuotto ja sen hyödyntäminen rakennuksessa; k) aurinkopaneelin sähköntuotto ja sen hyödyntäminen rakennuksessa. Rakennuksen, jonka sisäilmailman lämpötilan hallinta ei edellytä jäähdytystä tai viilennystä lainkaan tai niitä edellytetään vain tiloissa, jotka ovat alle 10 prosenttia rakennuksen lämmitetystä nettoalasta, ostoenergia voidaan laskea laskentatyökalulla, joka perustuu kuukausitason laskentamenetelmään. Muun kuin edellä mainitun rakennuksen ostoenergia on laskettava laskentatyökalulla, joka edellä mainittujen tekijöiden lisäksi ottaa huomioon jäähdytysjärjestelmän lämpö- ja sähköenergiantarpeen ja jonka lämmönsiirron laskenta ottaa huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuuden ajasta riippuvaisena enintään tunnin aika-askeleella (dynaaminen laskentatyökalu). 9 Säätiedot E-luku on laskettava liitteen 1 säävyöhykkeen I säätietojen mukaisesti. 10 Sisäilmasto E-luku on laskettava käyttäen seuraavia käyttöajan ulkoilmavirtoja sekä huonelämpötilan lämmitysja jäähdytysrajan lämpötiloja: Käyttötarkoitusluokka Ulkoilmavirta Lämmitysraja Jäähdytysraja dm 3 /(s m 2 ) C C Luokka 1) 0, Luokka 2) 0, Luokka 3) Luokka 4) Luokka 5) Luokka 6) Luokka 7) Luokka 8) Kokonaistulo- ja poistoilmavirrat on laskettava samansuuruisilla arvoilla. Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla varustetussa rakennuksen tilassa, mitä ohjataan läsnäoloon tai olosuhdemittaukseen perustuvalla rakennusautomaatiojärjestelmällä, voidaan käyttää 20 prosenttia pienempää ulkoilmavirran arvoa. Koko rakennuksen ulkoilmavirran arvoa voidaan tällöin laskennallisesti pienentää vastaavalla osuudella ottaen huomioon tarpeenmukaisen ilmanvaihdon käsittämän rakennuksen osan suhde koko rakennuksen pinta-alaan. Muun kuin käyttötarkoitusluokan 1 ja 2 rakennuksen ilmanvaihdon ulkoilmavirtana on käytettävä laskennassa käyttöajan ulkopuolella vähintään 0,15 dm 3 /(s m 2 ).
6 6 11 Rakennuksen vakioitu käyttö E-luvun laskennassa käytettävä rakennuksen vuorokautinen ja viikoittainen käyttöaika, keskimääräinen valaistuksen, kuluttajalaitteiden ja ihmisten läsnäolon käyttöaste rakennuksen käyttöajan aikana sekä sisäiset lämpökuormat lämmitettyä nettoalaa kohti ovat seuraavat: Käyttötarkoitusluokka Kellonaika Luokka 1) 00:00-24:00 Luokka 2 00:00-24:00 Luokka 3) 07:00-18:00 Luokka 4) 08:00-21:00 Luokka 5) 00:00-24:00 Luokka 6) 08:00-16:00 Luokka 7) 08:00-22:00 Luokka 8) 00:00-24:00 Ihmiset Vuorokautinen h/24h Viikoittainen d/7d Käyttöaika Käyttöaste Valaistusteho Kuluttajalaitteet - W/m 2 W/m 2 W/m valaistus 0,1 muut 0, valaistus 0, muut 0, , , , ,5 12 c ,6 9 c 9 8 Valaistuksen, kuluttajalaitteiden ja ihmisten aiheuttama vuotuinen lämpökuorma Q (kwh/m 2 ) on laskettava kaavalla: d w Q kp jossa: k on keskimääräinen valaistuksen ja kuluttajalaitteiden käyttöaste sekä ihmisten läsnäolo rakennuksen käyttöajan aikana; P on lämpökuorma W/m 2 ; d on rakennuksen käyttötuntien lukumäärä vuorokaudessa h; w on rakennuksen käyttöpäivien lukumäärä viikossa d. E-luvun laskennassa voidaan käyttää 1 momentissa esitettyä arvoa 20 prosenttia pienempää valaistustehon arvoa rakennuksen tilassa, jossa valaistuksena käytetään LED-valaistusta. Koko rakennuksen valaistustehon arvoa voidaan tällöin laskennallisesti pienentää vastaavalla osuudella ottaen huomioon LED-valaistuksella varustettujen tilojen pinta-alan suhde koko rakennuksen pinta-alaan. Vaihtoehtoisesti E-luvun laskennassa voidaan käyttää 1 momentissa esitettyä pienempää valaistustehon arvoa, jos valaistustaso säilyy 1 momentissa esitettyä valaistustehoa vastaavana. Valaistustasosta on tällöin esitettävä erillisselvitys E-luvun laskennan lähtötietojen osana. Jos rakennuksessa on tarpeenmukainen valaistuksen ohjaus, on valaistuksen käyttötuntien määrä laskettava 1 momentin mukaisesti. Tällöin keskimääräisen valaistustehon laskennassa käytettävän mallin on oltava tilakohtainen ja tilojen on täytettävä niille asetetut käyttötarkoitusluokan mukaiset valaistustasot. Keskimääräisen valaistustehon laskenta voidaan tehdä tilatyyppikohtaisesti, jolloin rakennuksen keskimääräinen valaistusteho saadaan tyyppitilojen pinta-aloilla painotettuna keskiarvona.
7 7 Henkilöistä aiheutuva lämpökuorma on laskettava 1 momentissa esitettyjen lämpötehojen (W/m 2 ) tai käyttötarkoitusluokan mukaisen henkilötiheyden perusteella. Jos lämpökuorma lasketaan henkilötiheyden perusteella, henkilön lämmönluovutuksena on käytettävä arvoa 85 W. Jos laskennassa otetaan huomioon myös kosteuteen sitoutunut energia, on henkilön kokonaislämmönluovutuksena käytettävä arvoa 125 W, josta kosteuteen sitoutunutta lämpöä on 40 W. Kouluissa, liikuntasaleissa ja päiväkodeissa on käytettävä lasten kokonaislämmönluovutuksena arvoa 110 W. Käyttötarkoitusluokka Henkilötiheys hlö/m 2 Luokka 1) 1/43 Luokka 2) 1/28 Luokka 3) 1/17 Luokka 4) 1/43 Luokka 5) 1/21 Luokka 6) 1/6 Luokka 7) 1/17 Luokka 8) 1/11 Jos lämpimän käyttöveden kiertojohto sijaitsee rakennuksen vaipan eristeen ulkopuolella, ei lämpimän käyttöveden kierron lasketusta lämpöhäviöstä aiheudu rakennuksen tiloihin lämpökuormaa. Jos kiertojohto sijaitsee rakennuksen vaipan eristeessä, on rakennuksen tilojen lämpökuormaan lisättävä 25 prosenttia lämpimän käyttöveden kierron lasketusta lämpöhäviöstä. Jos kiertojohto sijaitsee rakennuksen vaipan sisäpuolella, on rakennuksen tilojen lämpökuormaan lisättävä 50 prosenttia lämpimän käyttöveden kierron lasketusta lämpöhäviöstä. Jos lämpimän käyttöveden varaaja sijaitsee rakennuksen vaipan sisäpuolella, on rakennuksen tilojen lämpökuormaan lisättävä 50 prosenttia varaajan lasketusta lämpöhäviöstä. Ilmanvaihtojärjestelmän käyntiaika on laskettava siten, että 1 momentin mukaiseen käyttöaikaan lisätään tunti ennen käyttöajan alkua ja tunti käyttöajan päättymisen jälkeen. Lisäystä ei tehdä jatkuvasti käytettäviin rakennuksiin. 12 Lämmin käyttövesi Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarpeena on käytettävä seuraavia käyttötarkoitusluokittaisia lämmitysenergian nettotarpeita rakennuksen lämmitettyä nettoalaa kohden: Käyttötarkoitusluokka Lämpimän käyttöveden Lämmitysenergian ominaiskulutus nettotarve dm 3 /(m 2 a) kwh/(m 2 a) Luokka 1) Luokka 2) Luokka 3) Luokka 4) 68 4 Luokka 5) Luokka 6) Luokka 7) Luokka 8) Luokassa 1 on lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve kuitenkin enintään kwh vuodessa asuntoa kohden. Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarpeena voi laskennassa käyttää 15 prosenttia edellä mainittuja pienempiä arvoja, jos rakennuksen käyttövesiverkosto varustetaan vakiopaineventtiilillä.
8 8 13 Laskentavyöhykkeet Yhden käyttötarkoituksen rakennuksen energialaskennassa voidaan koko rakennus laskea yhtenä laskentavyöhykkeenä. Useita eri käyttötarkoituksia sisältävän rakennuksen energialaskennassa rakennus on jaettava käyttötarkoitusta ja käyttöaikoja vastaaviin laskentavyöhykkeisiin. 14 Erikoistilat ja eräät tekniset järjestelmät Rakennuksessa olevaa ravintolaa, ammattikeittiötä, ruokalaa, kahvilaa, laboratoriota tai muuta erikoistilaa ei oteta energialaskennassa huomioon muista poikkeavina tiloina. E-luvun laskenta on tehtävä näiden tilojen osalta rakennuksen tai rakennusosan käyttötarkoitusta vastaavilla lähtöarvoilla. E-luvun laskennassa ei oteta huomioon tässä asetuksessa erittelemättömiä teknisiä järjestelmiä. 15 Lämmitysenergian nettotarve Rakennuksen tilojen lämmitysenergian nettotarve on laskettava johtumislämpöhäviöistä, vuotoilman lämpöhäviöistä, korvausilman ja tuloilman lämpenemisestä tilassa huonelämpötilaan, joista on vähennettävä auringon ja sisäisten lämpökuormien vaikutus. Rakennukseen tulevan aurinkoenergian laskennassa on otettava huomioon rakennuksessa olevat auringonsuojausratkaisut. Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve on laskettava ilman lämmittämisestä lämmöntalteenoton jälkeen tuloilman lämpötilaan ja mahdollisesta lämmittämisestä ennen lämmöntalteenottoa. Ilmanvaihtokoneiden lämmityspattereiden lämmitysenergian nettotarve on laskettava tuloilman lämpötilan, lämmön talteenottolaitteen tuloilman lämpötilasuhteen ja jäätymisen eston lämpötilan perusteella. 16 Lämpöhäviön huomioon ottaminen E-luvun laskennassa E-lukua laskettaessa rakennuksen vaipan lämpöhäviö on laskettava rakennuksen vaipan sisämitoilla. Laskennassa on otettava huomioon rakenteiden ja niiden liitosten kylmäsillat. Rakennuksen vaipan yksittäisiä kylmäsiltoja ei oteta huomioon. Lämpöhäviön laskennassa on otettava huomioon maaperän ja ryömintätilan vaikutus lämpöhäviöön. 17 Vuotoilmavirran huomioon ottaminen E-luvun laskennassa E-lukua laskettaessa on käytettävä rakennuksen vaipan ilmanvuotolukuna suunnitteluarvoa. Vuotoilmavirta q v,vuotoilma on laskettava kaavalla: q v, vuotoilma q50 A 3600 x vaippa jossa: q v,vuotoilma on vuotoilmavirta, m³/s; q 50 on rakennusvaipan ilmanvuotoluku, m 3 /(h m 2 ); A vaippa on rakennusvaipan pinta-ala, m 2 ; x on kerroin, joka on yksikerroksisille rakennuksille 35, kaksikerroksisille 24, kolmi- ja nelikerroksisille 20 ja näitä korkeammille rakennuksille 15; 3600 on kerroin, joka muuttaa ilmavirran yksiköstä m 3 /h yksikköön m 3 /s. Jos ilmanpitävyyttä ei tulla osoittamaan mittaamalla tai teollisen talonrakennuksen laadunvarmistusmenettelyllä, on laskennassa käytettävä rakennuksen vaipan ilmanvuotolukuna arvoa 4 m 3 /(h m 2 ).
9 9 18 Lämmitysjärjestelmän energiankäyttö Rakennuksen lämmitysjärjestelmän energiankäyttöön kuuluvat tilojen lämmityksen, ilmanvaihdon lämmityksen ja lämpimän käyttöveden valmistuksen energiankäyttö. Lämmitysjärjestelmän energiankulutuksen laskennassa otetaan huomioon lämmönjaon häviöt rakennuksen sisä- ja ulkopuolella, lämmön luovutuksen häviöt, lämmitysenergian tuoton häviöt ja muunnokset, lämpimän käyttöveden siirron ja kiertojohdon häviöt rakennuksen sisä- ja ulkopuolella, varastoinnin häviöt sekä lämmitysjärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutus. Jos asuinhuoneissa on vesikiertoinen lämmitys ja märkätiloissa sähköinen lattialämmitys, tilojen lämmitysenergian nettotarpeesta kohdistuu 50 prosenttia märkätilojen lattialämmitykselle ja 50 prosenttia asuinhuoneiden lämmitysjärjestelmälle ellei märkätilojen sähköisen lattialämmityksen osuutta tilojen nettotarpeesta lasketa tarkemmin dynaamisella laskentatyökalulla. Tällöin laskennassa on otettava huomioon rakennuksen todellinen muoto, suunnitellut rakenteet, talotekniset ratkaisut, ilmamäärät ja tilojen väliset siirtoilmavirtaukset sekä tässä asetuksessa säädetyt sisäiset lämpökuormat ja säätiedot. Märkätilojen sisälämpötilana on käytettävä 22 C. Lämpöpumppujärjestelmien energiankäyttöä määritettäessä on otettava huomioon tarvittava lisälämmityksen energiankäyttö. 19 Tulisija ja ilmalämpöpumppu Varaavan tulisijan asuntoon tuottamaksi lämmitysenergiaksi on laskettava enintään kwh vuodessa tulisijaa kohden ja ilma-ilmalämpöpumpun tuottamaksi lämmitysenergiaksi enintään kwh vuodessa laitetta kohden. 20 Ilmanvaihtojärjestelmä Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat ja käyntiajat on laskettava 10 ja 11 :n mukaisesti. Ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenotto on laskettava lämmitysenergian nettotarpeen laskennan osana 15 :n mukaisesti. Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus on laskettava painehäviöiden, puhaltimien ja mahdollisten apulaitteiden hyötysuhteiden ja käyntiaikojen avulla kaikille rakennuksessa oleville ilmanvaihtokoneille ja huippuimureille. 21 Jäähdytys- ja viilennysjärjestelmä Rakennuksen jäähdytys- ja viilennysjärjestelmän energiankulutusta laskettaessa on otettava huomioon jäähdytys- ja viilennysenergian tuoton energiankulutus ja apulaitteiden sähköenergiankulutus siltä osin kuin sisälämpötilan hallinta edellyttää järjestelmien käyttöä. Jäähdytys- ja viilennysjärjestelmän energiankulutus voidaan jättää ottamatta huomioon rakennuksessa, jossa järjestelmä jäähdyttää tai viilentää tiloja, joiden pinta-ala on alle 10 prosenttia rakennuksen lämmitetystä nettoalasta. 22 Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähkönkäyttö Rakennuksessa käytettävän valaistuksen ja kuluttajalaitteiden vuotuinen sähköenergian kulutus on laskettava 11 :n mukaisesti niiden lämpökuormasta. Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus on samansuuruinen kuin niiden lämpökuorma.
10 10 3 luku Rakennuksen lämpöhäviö 23 Rakennuksen lämpöhäviön määrittäminen Rakennuksen lämpöhäviö on rakennuksen vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon yhteenlaskettu lämpöhäviö. Rakennuksen lämpöhäviö voi olla enintään yhtä suuri kuin vertailuarvoilla rakennukselle määritetty vertailulämpöhäviö. Rakennuksen lämpöhäviölle asetettu vaatimus koskee erikseen rakennuksen lämpimiä ja puolilämpimiä tiloja. Sellaista rakennuksen laajennusta tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, missä ilmanvaihdon ja lämmityksen järjestämisessä voi käyttää olemassa olevaa ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmää, koskevat rakennuksen lämpöhäviön osalta vain rakennuksen vaipan lämpöhäviölle asetetut vaatimukset. Loma-asumiseen suunniteltavaa pientaloa, joka on tarkoitettu käytettäväksi vuodessa vähintään neljä kuukautta, koskevat rakennuksen lämpöhäviön osalta vain rakennuksen vaipan lämpöhäviölle asetetut vaatimukset. Rakennuksen lämpöhäviötä koskeva vaatimus ei koske ennen heinäkuun 1 päivää 2012 valmistetuista osista koottua siirtokelpoista rakennusta, jota käytetään edelleen samaan käyttötarkoitukseen. 24 Rakennuksen vaipan lämpöhäviö Rakennuksen vaipan lämpöhäviö on laskettava eri rakennusosien pinta-alan ja rakennusosan lämmönläpäisykertoimien perusteella kaavalla: H joht ( U ( U ikkuna ulkoseinä A A ikkuna ulkoseinä ) ) ( U ovi ( U A ovi yläpohja ) A yläpohja ) jossa: H joht on rakennuksen vaipan lämpöhäviö, W/K; U on rakennusosan lämmönläpäisykerroin, W/(m²K); A on rakennusosan pinta-ala, m². ( U alapohja A alapohja Rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuarvo on laskettava käyttämällä lämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan rakennusosien lämmönläpäisykertoimina seuraavia vertailuarvoja: a) seinä 0,17 W/(m 2 K); b) massiivipuuseinä, jonka keskimääräinen paksuus on vähintään 180 mm 0,40 W/(m 2 K); c) yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 W/(m 2 K); d) ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,17 W/(m 2 K); e) maata vasten oleva rakennusosa 0,16 W/(m 2 K); f) ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku ) 1,0 W/(m 2 K). Rakennuksen puolilämpimän tilan sekä siirtokelpoisen rakennuksen laskennassa rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuarvoina on käytettävä seuraavia rakennusosien lämmönläpäisykertoimien arvoja: a) seinä 0,26 W/(m 2 K); b) massiivipuuseinä, jonka rakenteen keskimääräinen paksuus vähintään 180 mm 0,60 W/(m 2 K); c) yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,14 W/(m 2 K); d) ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,26 W/(m 2 K); e) maata vasten oleva rakennusosa 0,24 W/(m 2 K); f) ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 1,4 W/(m 2 K).
11 11 Loma-asumiseen suunniteltavan pientalon, joka on tarkoitettu käytettäväksi vähintään neljä kuukautta vuodessa, rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuarvoina käytetään seuraavia rakennusosien lämmönläpäisykertoimien arvoja: a) seinä 0,24 W/(m 2 K); b) massiivipuuseinä, jonka rakenteen keskimääräinen paksuus vähintään 130 mm 0,80 W/(m 2 K); c) yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,15 W/(m 2 K); d) ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,19 W/(m 2 K); e) maata vasten oleva rakennusosa 0,24 W/(m 2 K); f) ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 1,4 W/(m 2 K). Rakennuksen yhteenlasketun ikkunapinta-alan vertailuarvo on 15 prosenttia rakennuksen kokonaan tai osittain maanpäällisten kerrosten kerrostasoalojen yhteismäärästä, mutta kuitenkin enintään 50 prosenttia rakennuksen julkisivupinta-alasta. Ikkunan pinta-ala on laskettava ikkunan kehän ulkomittojen mukaan. Laskennassa on käytettävä suunnitellun rakennuksen koko- ja geometriatietoja. Rakennuksen vaipan eri rakennusosien pinta-alat on määritettävä rakennuksen kokonaissisämittojen mukaan. Rakennuksen suunnitteluratkaisun vaipan lämpöhäviön laskennassa on käytettävä suunniteltuja rakennusosakohtaisia lämmönläpäisykertoimia ja ikkunapinta-aloja. 25 Rakennuksen vuotoilman lämpöhäviön laskeminen Rakennuksen vuotoilman lämpöhäviö on laskettava kaavalla: H c q vuotoilma i pi v, vuotoilma jossa: H vuotoilma on vuotoilman lämpöhäviö, W/K; i on ilman tiheys, 1,2 kg/m³; c pi on ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 Ws/(kg K); q v,vuotoilma on vuotoilmavirta, m³/s. Vuotoilmavirta q v,vuotoilma on laskettava 17 :n mukaista kaavaa käyttäen. Rakennuksen vertailulämpöhäviötä laskettaessa rakennuksen vaipan ilmanvuotoluvun vertailuarvona on käytettävä arvoa 2,0 m 3 /(h m 2 ). Rakennuksen suunnitteluratkaisun lämpöhäviötä laskettaessa on käytettävä suunnitteluarvoa rakennuksen vaipan ilmanvuotoluvun arvona. Jos ilmanpitävyyden suunnitteluarvon toteutumista ei osoiteta mittaamalla tai teollisen talonrakennuksen laadunvarmistusmenettelyllä, on käytettävä rakennuksen vaipan ilmanvuotoluvun arvoa 4,0 m 3 /(h m 2 ). 26 Rakennuksen ilmanvaihdon lämpöhäviön laskeminen Rakennuksen ilmanvaihdon lämpöhäviö on laskettava kaavalla: H iv c q t t 1 i pi v, poisto d V a jossa: H iv on ilmanvaihdon ominaislämpöhäviö, W/K; i on ilman tiheys, 1,2 kg/m³; c pi on ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 Ws/(kg K);
12 12 q v, poisto on vakioidun käytön mukainen laskennallinen poistoilmavirta, m³/s; t d on ilmanvaihtojärjestelmän keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, h/24h; t v on ilmanvaihtojärjestelmän viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7 vrk; η a on ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde. Ilmanvaihdon vertailulämpöhäviön ja suunnitteluratkaisun ilmanvaihdon lämpöhäviön laskennassa on käytettävä samoja ilmavirtojen arvoja. Ilmanvaihdon ilmavirta on laskettava 10 :n mukaisesti. Laskettaessa vertailulämpöhäviötä ja suunnitteluratkaisun lämpöhäviötä ei tarpeenmukaista ilmanvaihtoa oteta huomioon. Ilmanvaihdon käyntiaika on laskettava lisäämällä yksi tunti ennen ja yksi tunti jälkeen 11 :n mukaiseen rakennuksen käyttöaikaan. Lisäystä ei tehdä jatkuvasti käytettäviin rakennuksiin. Käyttötarkoitusluokan 9 rakennuksille on käytettävä rakennuksen suunnitteluarvoja ilmavirtoina ja ilmanvaihdon käyttöaikana. Vertailulämpöhäviön laskennassa on käytettävä rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteena arvoa 55 prosenttia. Rakennuksen vertailulämpöhäviön laskennassa poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen vertailuarvo on nolla, jos poistoilman likaisuus estää lämmöntalteenoton toiminnan, tilan lämpötila lämmityskaudella on alle +10 C eikä poistoilmasta ole saatavissa lämpöä talteen kustannustehokkaasti tai jos ilmanvaihtojärjestelmän toiminta perustuu korkeus- ja lämpötilaerojen sekä tuulen aiheuttamiin paine-eroihin. Jos käytetään koneellista ilmanvaihtoa, ilmanvaihtokoneen poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on määritettävä käyttäen lämmöntalteenottolaitteen tuloilman lämpötilasuhdetta ja ilmanvaihtokoneen suunniteltuja ilmavirtoja sekä liitteessä 1 säädetyn säävyöhykkeen I säätietoja. Kahden tai useamman ilmanvaihtokoneen poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on määritettävä suunniteltujen ilmavirtojen ja käyntiaikojen painotettuna vuosihyötysuhteena. Rakennuksen suunnitteluratkaisun ilmanvaihdon lämpöhäviö on laskettava käyttäen näin määritettyä poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdetta, liitteessä 1 säädettyjä säävyöhykkeen I säätietoja ja 3 momentin mukaisia ilmavirtojen arvoja ja käyntiaikoja. 4 luku Erinäiset säännökset 27 Rakennuksen ilmanpitävyys Rakennuksen vaipan ilmanvuotoluku (q 50 ) voi olla enintään 4,0 m 3 /(h m 2 ). Ilmanvuotoluku voi ylittää arvon 4,0 m 3 /(h m 2 ), jos rakennuksen käyttö vaatimat rakenteelliset ratkaisut sitä edellyttävät. 28 Rakennuksen routaeristyksen huomioon ottaminen suunnittelussa Rakennuksen alapohjan lämmöneristyksen suunnittelussa on otettava huomioon routaeristys ja mahdollinen rakennuksen vaippaan kuulumaton perusmuurin lämmöneristys routavaurioiden välttämiseksi. 29 Laskennallinen kesäajan huonelämpötila Laskennallinen kesäajan huonelämpötila ei saa ylittää jäähdytysrajan arvoa 27 o C käyttötarkoitusluokassa 2 ja jäähdytysrajan arvoa 25 o C käyttötarkoitusluokissa 3 8 enemmän kuin 150 astetuntia kesäkuun 1 päivän ja elokuun 31 päivän välisenä aikana suunnitteluratkaisun mukaista ilmavirtaa käyttäen. Kesäajan huonelämpötilan vaatimuksenmukaisuus on osoitettava eri tilatyyppien lämpötilalaskennalla. Laskennassa on käytettävä ilmavirtaa lukuun ottamatta E-luvun laskennan mukaisia lähtötietoja. Kesäajan huonelämpötilaa koskevaa vaatimusta ei sovelleta käyttötarkoitusluokkaan 1 ja 9 kuuluviin rakennuksiin. Kesäajan huonelämpötilan laskennassa on käytettävä dynaamista laskentatyökalua.
13 13 30 Rakennuksen koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho Jos rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä, voi koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho olla enintään 1,8 kw/(m 3 /s) ja koneellisen poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho enintään 0,9 kw/(m 3 /s). Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho voi ylittää edellä mainitut arvot rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisen sisäilmaston niin edellyttäessä. 31 Energiankäytön mittaus rakennuksessa Rakennuksessa on oltava energiankäytön mittauksen mahdollistavat mittauslaitteet tai mittausvalmius, jotta rakennuksen energiankäyttöä voidaan seurata tärkeimpien kulutuskohteiden ja rakennuksen koko kulutuksen osalta tai tällainen seurantamahdollisuus on oltava helposti toteutettavissa. 32 Rakennuksen lämmön ja sähkön tehon tarve Rakennuksen lämmitysjärjestelmän lämmitysteho on mitoitettava siten, että rakennuksen tilojen suunnitellut lämpöolot voidaan ylläpitää liitteessä 1 esitetyillä lämmityskauden mitoittavilla ulkolämpötiloilla. Suunnittelussa on otettava huomioon mahdollisuudet sähkön huipputehon tarpeen pienentämiseksi. 33 Rakenteellinen energiatehokkuus Rakennuksen energiatehokkuudelle 4 :ssä asetettujen vaatimusten täyttyminen voidaan 4 :stä poiketen osoittaa rakenteellisella energiatehokkuudella. Käyttötarkoitusluokkiin 1 ja 2 kuuluva rakennus täyttää energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset, jos: 1) Rakennuksen lämpöhäviö on enintään yhtä suuri kuin rakenteellisen energiatehokkuuden vertailuarvoilla rakennukselle määritetty vertailulämpöhäviö. Vertailuarvot ovat: a) seinä, käyttötarkoitusluokka 1) 0,12 W/(m 2 K); b) seinä, käyttötarkoitusluokka 2) 0,14 W/(m 2 K); c) yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,07 W/(m 2 K); d) ryömintätilaan rajoittuva tuuletettu alapohja ja maata vasten oleva rakennusosa 0,10 W/(m 2 K); e) ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 0,70 W/(m 2 K); f) rakennuksen ilmanvuotoluku (q 50 ) on enintään 0,6 m3/(h m2); g) rakennus on varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä, jonka poistoilman lämmöntalteenoton hyötysuhde on 70 %; 2) Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho on enintään 1,5 kw/(m 3 /s); 3) Rakennuksen lämmitysjärjestelmänä on käytettävä käyttötarkoitusluokassa 1 kaukolämpöä, maalämpöpumppua tai ilma-vesilämpöpumppua ja käyttötarkoitusluokassa 2 kaukolämpöä tai maalämpöpumppua. 34 Energiaselvitys Rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys. Energiaselvitys sisältää seuraavat tarkastelut: a) E-luku 4 :n tai rakenteellinen energiatehokkuus 33 :n mukaan; b) E-luvun laskennan keskeiset lähtötiedot ja tulokset; c) rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus 23 :n mukaan; d) laskennallinen kesäaikainen huonelämpötila 29 :n mukaan;
14 14 e) rakennuksen energiatodistus, jos rakennuksen energiatodistusta koskeva lainsäädäntö sitä edellyttää. Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos lupavaiheen energiaselvityksen perusteisiin on tullut muutoksia. 5 luku Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 33 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tällä asetuksella kumotaan ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta 2/11. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hankkeeseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
15 15 Liite 1 Energialaskennassa ja lämmitystehon laskennassa käytettävät säätiedot Energianlaskennassa ja lämmitystehon laskennassa käytetään tässä liitteessä esitettyjä säätietoja. Suomi on jaettu neljään säävyöhykkeeseen, jotka esitetään kuvassa L1.1 Lämmitystehontarpeen laskenta tehdään rakennuspaikan maantieteellisen sijainnin mukaisella säävyöhykkeen mitoittavalla ulkolämpötilalla (taulukko L1.1). Säävyöhykkeille I ja II käytetään samoja säätietoja, mutta mitoittavat ja keskimääräiset ulkoilman lämpötilat ovat erikseen. Pohjoinen (P) Luode (Lu) Koillinen (Ko) Länsi (L) Itä (I) Lounas (Lo) Kaakko (Ka) Etelä (E) Kuva L1.1. Säävyöhykkeet ja ilmansuuntien lyhenteet. Taulukko L1.1. Mitoittavat ja keskimääräiset ulkoilman lämpötilat eri säävyöhykkeillä. Säävyöhyke Mitoittava ulkoilman Vuoden keskimääräinen lämpötila, C ulkoilman lämpötila, C I -26 5,3 II -29 4,6 III -32 3,2 IV -38-0,4
16 16 Taulukko L1.2. Kuukausi Säätiedot kuukausittain säävyöhykkeellä I ja II. Helsinki-Vantaa. Ulkoilman Auringon kokonaissäteilyenergia keskilämpötila, vaakatasolle, T u, C G säteily, vaakapinta, kwh/m² Normitukseen käytettävä lämmitystarveluku, S17, Kd Tammikuu -3,97 6,2 650 Helmikuu -4,50 22,4 602 Maaliskuu -2,58 64,3 607 Huhtikuu 4,50 119,9 354 Toukokuu 10,76 165,5 117 Kesäkuu 14,23 168,6 9 Heinäkuu 17,30 180,9 0 Elokuu 16,05 126,7 31 Syyskuu 10,53 82,0 161 Lokakuu 6,20 26,2 331 Marraskuu 0,50 8,1 495 Joulukuu -2,19 4,4 595 Koko vuosi 5, Auringon kokonaissäteilyenergia pystypinnoille eri ilmansuuntiin, G säteily, pystypinta, kwh/m² Kuukausi P Ko I Ka E Lo L Lu Tammikuu 6,2 4,7 3,8 9,5 12,9 9,5 3,8 4,7 Helmikuu 17,3 13,8 15,6 31,0 41,4 30,9 15,6 14,0 Maaliskuu 40,3 38,1 48,5 75,1 89,5 69,4 43,7 36,9 Huhtikuu 43,9 56,3 79,9 101,1 107,3 101,6 80,6 56,8 Toukokuu 57,8 82,1 112,8 123,3 116,0 117,5 104,5 76,3 Kesäkuu 70,6 87,9 109,6 109,9 101,6 110,9 111,2 89,1 Heinäkuu 66,3 91,1 118,8 123,1 115,5 128,6 122,7 91,2 Elokuu 50,0 66,4 91,8 106,0 100,4 92,8 78,8 61,1 Syyskuu 32,9 37,5 56,5 83,9 100,5 87,3 59,3 38,1 Lokakuu 17,9 15,6 17,5 28,3 37,0 30,0 18,8 15,7 Marraskuu 7,2 5,5 5,1 12,3 16,8 12,3 5,1 5,6 Joulukuu 4,2 3,2 2,6 8,4 11,8 8,8 2,9 3,2 Koko vuosi 414,6 502,2 662,5 811,9 850,7 799,6 647,0 492,7 Muunnoskerroin F suunta, jolla vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia muunnetaan pystypinnalle tulevaksi kokonaissäteilyenergiaksi eri ilmansuunnissa Kuukausi P Ko I Ka E Lo L Lu Tammikuu 0,995 0,757 0,609 1,531 2,080 1,519 0,605 0,759 Helmikuu 0,774 0,618 0,700 1,387 1,854 1,381 0,700 0,624 Maaliskuu 0,627 0,592 0,754 1,169 1,392 1,079 0,679 0,574 Huhtikuu 0,366 0,470 0,666 0,843 0,895 0,847 0,672 0,474 Toukokuu 0,349 0,496 0,681 0,745 0,701 0,710 0,632 0,461 Kesäkuu 0,419 0,521 0,650 0,652 0,602 0,658 0,659 0,528 Heinäkuu 0,367 0,503 0,657 0,681 0,639 0,711 0,679 0,504 Elokuu 0,395 0,524 0,725 0,837 0,793 0,732 0,622 0,482 Syyskuu 0,401 0,457 0,689 1,023 1,225 1,064 0,723 0,465 Lokakuu 0,683 0,595 0,670 1,081 1,412 1,144 0,718 0,598 Marraskuu 0,888 0,683 0,632 1,519 2,068 1,519 0,633 0,686 Joulukuu 0,920 0,697 0,571 1,850 2,615 1,942 0,637 0,697 Koko vuosi 0,425 0,515 0,679 0,833 0,872 0,820 0,663 0,505
17 17 Taulukko L1.3. Kuukausi Säätiedot kuukausittain säävyöhykkeellä III. Jyväskylä. Ulkoilman Auringon kokonaissäteilyenergia keskilämpötila, vaakatasolle, T u, C G säteily, vaakapinta, kwh/m² Normitukseen käytettävä lämmitystarveluku, S17, Kd Tammikuu -8,00 5,4 775 Helmikuu -7,10 20,1 675 Maaliskuu -3,53 51,9 637 Huhtikuu 2,42 102,9 437 Toukokuu 8,84 171,4 210 Kesäkuu 13,39 159,1 60 Heinäkuu 15,76 158,2 22 Elokuu 13,76 113,9 78 Syyskuu 9,18 71,1 218 Lokakuu 4,07 25,3 401 Marraskuu -1,76 7,3 563 Joulukuu -5,92 3,2 706 Koko vuosi 3, Auringon kokonaissäteilyenergia pystypinnoille eri ilmansuuntiin, G säteily, pystypinta, kwh/m² Kuukausi P Ko I Ka E Lo L Lu Tammikuu 6,0 4,5 3,1 6,5 9,0 6,8 3,3 4,5 Helmikuu 16,4 12,8 15,6 34,4 46,3 33,5 15,1 12,8 Maaliskuu 38,7 35,2 37,9 55,1 69,8 60,2 42,1 36,1 Huhtikuu 46,1 54,5 73,5 93,6 99,1 89,5 70,0 53,6 Toukokuu 68,9 91,3 122,6 132,4 123,4 124,5 115,0 88,5 Kesäkuu 72,7 87,1 105,4 108,0 103,3 107,5 103,6 85,0 Heinäkuu 65,1 81,4 106,2 115,0 109,4 111,6 104,5 82,6 Elokuu 48,0 57,0 74,5 91,7 98,3 94,5 77,3 58,1 Syyskuu 30,6 34,2 51,8 77,7 91,6 76,1 50,1 33,4 Lokakuu 15,3 13,6 18,5 33,1 42,5 32,1 17,6 13,3 Marraskuu 6,9 5,3 4,9 10,7 14,6 10,7 4,9 5,3 Joulukuu 3,3 2,5 1,6 3,3 4,4 3,2 1,6 2,5 Koko vuosi 418,0 479,4 615,6 761,5 811,7 750,2 605,1 475,7 Muunnoskerroin F suunta, jolla vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia muunnetaan pystypinnalle tulevaksi kokonaissäteilyenergiaksi eri ilmansuunnissa Kuukausi P Ko I Ka E Lo L Lu Tammikuu 1,094 0,833 0,568 1,189 1,651 1,256 0,610 0,824 Helmikuu 0,817 0,636 0,778 1,712 2,306 1,670 0,750 0,639 Maaliskuu 0,747 0,678 0,730 1,063 1,346 1,160 0,811 0,696 Huhtikuu 0,448 0,530 0,715 0,910 0,963 0,870 0,681 0,521 Toukokuu 0,402 0,533 0,715 0,773 0,720 0,726 0,671 0,517 Kesäkuu 0,457 0,547 0,662 0,679 0,649 0,675 0,651 0,534 Heinäkuu 0,412 0,514 0,671 0,727 0,692 0,705 0,661 0,522 Elokuu 0,422 0,500 0,654 0,805 0,863 0,830 0,679 0,510 Syyskuu 0,430 0,481 0,729 1,093 1,288 1,071 0,705 0,470 Lokakuu 0,604 0,535 0,729 1,305 1,675 1,268 0,695 0,523 Marraskuu 0,937 0,717 0,665 1,459 1,984 1,458 0,665 0,719 Joulukuu 1,015 0,762 0,503 1,006 1,352 0,997 0,500 0,765 Koko vuosi 0,470 0,539 0,692 0,856 0,912 0,843 0,680 0,535
18 18 Taulukko L1.4. Kuukausi Säätiedot kuukausittain säävyöhykkeellä IV. Sodankylä. Ulkoilman Auringon kokonaissäteilyenergia keskilämpötila, vaakatasolle, T u, C G säteily, vaakapinta, kwh/m² Normitukseen käytettävä lämmitystarveluku, S17, Kd Tammikuu -13,06 1,4 932 Helmikuu -12,62 13,6 830 Maaliskuu -6,88 48,0 740 Huhtikuu -1,56 121,0 557 Toukokuu 5,40 128,1 337 Kesäkuu 13,03 154,2 115 Heinäkuu 14,36 146,4 30 Elokuu 12,06 94,5 138 Syyskuu 6,60 63,7 303 Lokakuu 0,15 16,6 522 Marraskuu -6,78 3,0 714 Joulukuu -10,08 0,2 839 Koko vuosi 0, Auringon kokonaissäteilyenergia pystypinnoille eri ilmansuuntiin, G säteily, pystypinta, kwh/m² Kuukausi P Ko I Ka E Lo L Lu Tammikuu 1,4 1,1 0,7 1,1 1,4 1,1 0,7 1,1 Helmikuu 13,2 10,2 9,4 19,8 27,6 21,0 10,2 10,1 Maaliskuu 38,0 33,2 36,4 57,9 74,6 60,6 38,6 33,5 Huhtikuu 59,0 70,8 100,8 134,9 146,7 127,8 93,7 67,9 Toukokuu 63,8 79,8 97,6 99,5 91,4 91,1 85,9 71,7 Kesäkuu 78,7 90,5 106,7 106,3 101,2 105,9 106,0 89,9 Heinäkuu 69,7 84,0 104,0 111,2 107,9 104,2 94,4 77,4 Elokuu 44,1 50,7 62,8 77,0 84,9 83,4 68,4 52,1 Syyskuu 25,5 31,0 51,8 80,2 92,7 74,5 46,1 28,7 Lokakuu 12,8 10,2 11,8 23,8 31,2 22,8 11,2 10,4 Marraskuu 3,1 2,4 1,8 4,0 5,5 4,2 1,9 2,4 Joulukuu 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 Koko vuosi 409,5 464,1 583,9 715,9 765,3 696,8 557,2 445,4 Muunnoskerroin F suunta, jolla vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia muunnetaan pystypinnalle tulevaksi kokonaissäteilyenergiaksi eri ilmansuunnissa Kuukausi P Ko I Ka E Lo L Lu Tammikuu 1,000 0,750 0,479 0,764 1,014 0,764 0,479 0,750 Helmikuu 0,966 0,749 0,686 1,451 2,025 1,540 0,745 0,744 Maaliskuu 0,792 0,691 0,759 1,205 1,554 1,262 0,804 0,698 Huhtikuu 0,488 0,585 0,833 1,115 1,213 1,056 0,774 0,561 Toukokuu 0,498 0,623 0,762 0,777 0,714 0,711 0,671 0,560 Kesäkuu 0,511 0,587 0,692 0,689 0,657 0,687 0,687 0,583 Heinäkuu 0,476 0,574 0,710 0,759 0,737 0,712 0,644 0,528 Elokuu 0,467 0,536 0,665 0,814 0,898 0,883 0,724 0,551 Syyskuu 0,400 0,487 0,813 1,259 1,454 1,169 0,724 0,451 Lokakuu 0,774 0,618 0,710 1,435 1,883 1,375 0,673 0,625 Marraskuu 1,026 0,780 0,576 1,299 1,819 1,375 0,625 0,776 Joulukuu 0,955 0,727 0,455 0,727 0,955 0,727 0,455 0,727 Koko vuosi 0,518 0,587 0,738 0,905 0,968 0,881 0,704 0,563
Rak-C3004 Rakentamisen tekniikat Rakennuksen energiatehokkuus Hannu Hirsi. Määritelmiä : Ilmanvuotoluvulla q 50 (m 3 /(h m 2 )) rakennusvaipankeskimääräistä vuotoilmavirtaa tunnissa 50 Pa paine-erolla