Source: http://docplayer.fi/70131243-Ii-ruutukaava-siihtala-mutala-joensuu-jk-pp-tie-valilla-telkantie-ranta-mutalantien-alikulkukaytava-kunnallistekniikan-yleissuunnitelma.html
Timestamp: 2018-11-18 21:32:51+00:00
Document Index: 22492759

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

II RUUTUKAAVA/SIIHTALA/MUTALA, JOENSUU JK+PP TIE VÄLILLÄ TELKÄNTIE RANTA MUTALANTIEN ALIKULKUKÄYTÄVÄ KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA - PDF
Download "II RUUTUKAAVA/SIIHTALA/MUTALA, JOENSUU JK+PP TIE VÄLILLÄ TELKÄNTIE RANTA MUTALANTIEN ALIKULKUKÄYTÄVÄ KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA"
1 Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä II RUUTUKAAVA/SIIHTALA/MUTALA, JOENSUU JK+PP TIE VÄLILLÄ TELKÄNTIE RANTA MUTALANTIEN ALIKULKUKÄYTÄVÄ KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA
2 Päivämäärä 31/5/2017 Laatijat Tarkastaja Kuvaus Juha Ronkainen, Hanna Ruusuvuori Mikko Ruokolainen Yleissuunnitelma Ramboll Finland Oy Länsikatu Joensuu T
3 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue Yleistä Maaperäolosuhteet JK+PP-tie Vesihuolto Valaistus Muut tekniset verkostot Puistot ja katuvihreä Kustannukset Aikataulu 3 LIITTEET Liite 1: Suunnitelmakartta 1:2000 Liite 2: Pituusleikkaukset 1:1000/1:100 Liite 3: Tyyppipoikkileikkaukset 1:100 Liite 4: Empower PN Oy, katuvalaistuksen yleissuunnitelma Liite 5: Caruna sähköverkon yleissuunnitelma
4 1 1. SUUNNITTELUALUE 1.1 Yleistä Joensuun kaupunki on laatinut suunnitelman pyöräilyn ja kävelyn tavoiteverkoksi vuonna Tavoiteverkkosuunnitelmassa yhtenä kantakaupungin tärkeimmistä ja vilkkaimmista väylistä on todettu olevan Pielisjoen länsirannalla Rantakylästä keskustan tuntumaan ulottuva ns. rantaraitti. Tavoiteverkkosuunnitelmassa on mm. liikennemäärien perusteella määritelty, että kyseisellä raitilla (jatkossa Rantabaana) tulisi olla kaksisuuntainen polkupyörä väylä ja jalkakäytävä. Rantabaanalle on tavoitteena suunnitella korkeatasoinen, kaksisuuntainen pp-väylä ja jalkakäytävä. Väyläsuunnittelu lisäksi suunnittelualueella olevia, Baanaan liittyviä puistoja parannetaan siten, että kokonaisuudesta muodostuu entistä korkeatasoisempi, houkuttelevampi ja viihtyisämpi kevyen liikenteen pääreitti keskustan ja Rantakylän välille. Suunnittelualue sijaitsee Joensuun kaupungin II Ruutukaava-alueen, Siihtalan ja Mutalan kaupunginosissa. Tehtävään kuuluu yleissuunnitelman laatiminen Utrantien varressa olevalle JK+PP tien välille Telkäntie Ranta-Mutalantien alikulkukäytävä. Hanke on jatkoa aiemmin suunnitellulle Pötkänniemenpuiston JK+PP tielle. 1.2 Maaperäolosuhteet Tämän projektin yhteydessä uusia maaperätutkimuksia suunnittelualueella ei ole tehty. Lähtöaineistona on ollut käytössä Joensuun kaupungin teettämä maatutkausmittausaineisto sekä vanhoja Joensuun kaupungin tekemiä maaperätutkimuksia, jotka ovat olleet pääasiassa painokairauksia. Maaperätutkimustulokset on esitetty pituusleikkauspiirustuksessa. 1.3 JK+PP-tie Suunnittelun lähtökohtana oli säilyttää Utrantien poikkileikkaus ja linjaus ennallaan. Nykyistä yhdistettyä JK+PP tietä levennetään siten, että pyörätien leveys on 3 metriä ja jalkakäytävän 2,5 metriä. Pyörätie ja jalkakäytävä erotetaan toisistaan 0,15 metriä leveällä sulkuviivalla. Pyörätien osuus päällystetään punaisella asfaltilla. Suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 1 ja tyyppipoikkileikkaukset eri kohdista on esitetty liitteessä 3. Kuva 1: JK+PP tien peruspoikkileikkaus
5 2 Nykyisen JK+PP tien rakennekerrospaksuus on suunnitelmien mukaan 0,8 metriä. Suunnittelualueen rakennekerrokset on määritetty nykyisten mukaisiksi lukuun ottamatta paaluväliä , jossa kerrosrakenteeseen on lisätty lämpöeriste. Rakennekerrokset määritetään tarkemmin rakennussuunnittelun yhteydessä suoritettavien maaperätutkimusten perusteella. Rautatiesillan läheisyydessä paalujen 860 ja 1025 kohdalla olevat vene- ja matonpesulaiturien liittymät poistetaan käytöstä. Utrantien ja Mäkitien liittymän läheisyyteen muodostettavan tontin tonttiliittymää siirretään n. 15 metriä Telkäntien suuntaan. Utrantien ja Mäkitien liittymän läheisyydessä oleva linja-autopysäkki muutetaan telilinja-auton mitoitusohjeiden mukaiseksi. Pysäkin seisontatila pidennetään 20 metriin. Nykyistä JK+PP tien, paaluvälillä n olevaa, suojakaidetta siirretään ja jatketaan molemmista päistä suunnitelmien mukaisesti. Pekkalan sillan läheisyydessä, paalun 1590 kohdalla, oleva venelaiturin liittymä poistetaan käytöstä. Venelaiturin läheisyyteen rakennetaan uusia autopaikkoja 6 kpl ja veneenlaskuluiskalle johtavaa kääntöpaikkaa levennetään. Mikäli kääntöpaikalle tarvitaan lisätilaa, voidaan JK+PP tien linjausta siirtää rakennussuunnitteluvaiheessa Utrantiehen päin. 1.4 Vesihuolto Alueen hulevedet johdetaan nykyisten hulevesikaivojen kautta Pielisjokeen lukuun ottamatta paalujen 625, 760, 1085 ja 1100 kohdalle rakennettavia uusia hulevesikaivoja. Suunnitellut salaojat liitetään nykyiseen hulevesiverkostoon. Olemassa olevia JK+PP tien alittavia rumpuputkia jatketaan. 1.5 Valaistus Nykyisen väylän valaistuksena on toiminut Utrantien katuvalaistus. JK+PP tien valaistustasoa parannetaan niillä osin, missä väylä on etempänä ja irrallaan kadusta (paaluvälillä , ja ). Valaistus toteutetaan Empower PN Oy:n liitteessä 4 esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. 1.6 Muut tekniset verkostot Sähköverkostot JK+PP tien paalun 880 kohdalla oleva 20 kv:n sähköpylväs ja harukset poistetaan. Ilmalinja korvataan maakaapelilla. Liitteessä 5 on esitetty Carunan nykyinen sähköverkko suunnittelualueella. Televerkostot Suunnittelualueella on Elisan kaapeleita. Nykyiset kaapelit tulee huomioida rakennustyön aikana. Elisalla ei ole tarvetta uusille putkituksille tai kaapeloinneille. Kaukolämpöverkosto Suunnittelualueella on kaukolämpöverkostoa, joka tulee tukea rakennustyön aikana. Fortumilla ei ole kaukolämpöverkoston kehittämistarpeita. 1.7 Puistot ja katuvihreä Jk+pp tien varteen asennetaan irtopenkkejä noin metrin välein. Ranta-alueella, paaluvälillä , olevien sorakäytävien varteen asennetaan muutama kiinteä puistonpenkki ja roska-astiat. Ranta-alueelle tulee tehdä erillinen suunnitelma.
6 3 1.8 Kustannukset Hankkeen kokonaiskustannuksiksi (alv 0 %) on arvioitu n Kustannusten jakautuminen on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Kustannusten jakautuminen Kustannukset, (alv 0 %) JK+PP tie Puistot Sähköpylvään poisto Valaistus Yhteensä Aikataulu Alueen rakentamisen ajankohta ei ole tiedossa. Alueen toteutusaikataulu määräytyy Joensuun kaupungin suunnitelmien mukaisesti.
7 MERKINNÄT Suunniteltu sadevesiviemäri, sadevesikaivo Suunniteltu JK+PP, asfalttipäällyste Rakennettu vesihuoltolinja Pielisjokeen ulottuva luiska Uusi suojakaide Siirrettävä suojakaide KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA 9. SIIHTALA JA 10. MUTALA :2000 Mikko Ruokolainen Juha Ronkainen JK+PP -TIE VÄLILLÄ TELKÄNTIE - RANTA-MUTALANTIEN ALIKULKUKÄYTÄVÄ Yleissuunnitelma Yleissuunnitelmakartta Piirustusnumero Ramboll Finland Oy Länsikatu JOENSUU puh
8 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA 9. SIIHTALA JK+PP -TIE VÄLILLÄ TELKÄNTIE - RANTA-MUTALANTIEN ALIKULKUKÄYTÄVÄ PLV Yleissuunnitelma Pituusleikkaus :1000/1: Piirustusnumero Ramboll Finland Oy Länsikatu JOENSUU puh Mikko Ruokolainen Juha Ronkainen
9 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA 9. SIIHTALA JA 10. MUTALA JK+PP -TIE VÄLILLÄ TELKÄNTIE - RANTA-MUTALANTIEN ALIKULKUKÄYTÄVÄ PLV Yleissuunnitelma Pituusleikkaus :1000/1: Piirustusnumero Ramboll Finland Oy Länsikatu JOENSUU puh Mikko Ruokolainen Juha Ronkainen
10 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA 9. SIIHTALA JA 10. MUTALA JK+PP -TIE VÄLILLÄ TELKÄNTIE - RANTA-MUTALANTIEN ALIKÄYTÄVÄ Yleissuunnitelma Tyyppipoikkileikkaukset : Piirustusnumero Ramboll Finland Oy Länsikatu JOENSUU puh Mikko Ruokolainen Juha Ronkainen
11 TYÖSELITYS Juha Leppänen JK+PP-tie välillä Telkäntie-Ranta-Mutalantie SÄHKÖTYÖSELITYS EMPOWER PN OY Valimotie 9-11 LASKUTUSOSOITE Y-tunnus: Helsinki Empower PN Oy Kotipaikka Helsinki Puhelin PL Faksi LASKUTUS
12 SISÄLTÖ 1. KATUVALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja työturvallisuus 1.3 Muut ohjeet 2. SUOJAPUTKET 3. PERUSTUKSET 3.1 Jalustat 4. PYLVÄÄT 4.1 Pylväiden luokittelu 5. VALAISIMET 5.1 Yleiset vaatimukset 6. SÄHKÖNJAKOLAITTEET 6.1 Yleistä 6.2 Kaapelit ja johdot 6.3 Maadoitukset 6.4 Kalusteet ja liitäntälaitteet 6.5 Keskukset 6.6 Purkutyöt 7. TARKASTUKSET SEKÄ KÄYTTÖ- JA LOPPUPIIRUSTUKSET
13 1. KATUVALAISTUS 1.1 Yleistä Urakkaan kuuluu valaistuksen rakentaminen otsikossa mainitulle alueelle. Työselityksessä jatkossa mainitulla urakoitsijalla tarkoitetaan tätä valaistustyötä tekevää urakoitsijaa ja tilaajalla työn tilaajaa, Joensuun kaupunkia. 1.2 Työselityksen käyttöalue ja työturvallisuus Tämä työselitys käsittelee katuvalaistusurakkaa mainitulle alueelle. Työssä noudatetaan standardeja SFS 6000 ja 6002 sekä Infra 2006 / Rakennusosaja hankenimikkeistö; Määrämittausohje, jota tämä työselitys hankinta- ym. asioiden osalta täydentää. Työturvallisuudesta vastaavana toimii valaistuksen osalta tiimipäällikkö. Työmaan työturvallisuussuunnitelma käydään läpi yhdessä pääurakoitsijan kanssa. Työkohteen osalta on ennen töihin ryhtymistä aina tutustuttava jokaisen työn työohjeisiin ja tekijät on opastettava esimiehen toimesta kuhunkin työhön sekä dokumentoida käsitellyt asiat. Työntekijät, jotka työskentelevät yleisesti liikennöidyllä tiellä, tulee olla vähintään TIETURVA I koulutus. Urakka käsittää suunnitelmakartoissa ja tässä työselityksessä esitettyjen sähkölaitteiden hankinnan ja asennuksen käyttökuntoon sekä vanhan sähkölaitteiston purkutyön. 1.3 Muut ohjeet Uusi valaistus rakennetaan mainitulle alueelle suunnitelmien ja urakkaohjelman osoittamassa laajuudessa. Sähkö- ja telekaapeleiden sekä muiden maassa olevien laitteiden näyttö tulee tilata ennen kaivutöiden aloittamista. 2. SUOJAPUTKET Kohteeseen asennetaan suojaputkitus suunnitelma mukaisiin paikkoihin. Valaistusurakoitsija toimittaa putket työmaalle, putkien asennuksen suorittaa maanrakennusurakoitsija. Putkena käytetään muoviputkea M110 A lk. Valaistuskaapelit suojataan muilta osin A lk. suojakourulla esim. XYS Kourut toimittaa ja asentaa valaistusurakoitsija.
14 3. PERUSTUKSET 3.1 Jalustat Pylväiden jalustoina käytetään betonisia, säätöpultein varustettuja KBRjalustoja. Jalustan tyyppi on mainittu suunnitelmassa. Jalustat asennetaan suunnitelman mukaisiin paikkoihin. Jalustan yläreuna tulee 10cm lopullisen maanpinnan yläpuolella, alueet jotka kivetetään jalustan yläreuna tulee samaan korkeuteen kivetyksen kanssa. Jalustan pohja sekä ympäristö on tiivistettävä niin, ettei jalusta pääse kallistumaan. Valaistusurakoitsija toimittaa jalustat työmaalle, jalustojen asennuksen suorittaa maanrakennusurakoitsija. 4. PYLVÄÄT 4.1 Pylväiden luokittelu Pylväät ovat olakkeellisia teräspylväitä. Pylvään tyyppi on mainittu suunnitelmassa. Pylväät asentaa valaistusurakoitsija. 5. VALAISIMET 5.1 Valaisintyyppi Valaisimena käytetään tilaajan valaistuksen suunnitteluohjeen mukaisia valaisimia. 6. SÄHKÖNJAKOLAITTEET 6.1 Yleistä Sähkönjakeluverkon haltija alueella on Caruna Espoo Oy. 6.2 Kaapelit ja johdot Maanrakennusurakoitsijan on ilmoitettava sähkökaapeliurakoitsijalle 4 työpäivää ennen mahdollisesta maakaapelin asentamisesta pohjausalueelle. Kaapeleiden vetomatkat ja asennukset on suunniteltava kaapeliurakoitsijan kanssa yhteistyössä. Valaistusta varten asennettavat kaapelit ovat suunnitelmakartalla esitettyjen mukaisia maakaapeleita. Kaapelityyppi on AXMK 4x25 S. Kaapelien asen-
15 nuksen voi tehdä maanrakennuksen yhteydessä, tarvittaessa maanrakennusurakoitsija kaivaa ja täyttää kaapeliojan. Ohjeellinen asennussyvyys on 0,7 m. Asennettavien kaapelien ja putkien kartoitus sisältyy maanrakennusurakkaan. Valaistus on kytkettävä tasaisesti eri vaiheille siten, että peräkkäiset valaisimet kytketään eri vaiheille (L1, L2, L3 jne). Kytkentäkalusteen ja valaisimen välisenä johtona käytetään muovivaippakaapelia MMJ 3x1,5 S. Maakaapelit päätetään kutistumuovipäätteellä kosteuden sisäänpääsyn estämiseksi. 6.3 Maadoitukset Käyttömaadoitukset tehdään suunnitelmassa esitetyillä pylväillä Cu16-köydellä siten, että maadoitusköyttä on maassa vähintään 20m. Käytännössä maadoitus koskee jokaisen haaran viimeistä pylvästä. 6.4 Kalusteet ja liitäntälaitteet Kytkentäkalusteena käytetään esim. Enston Sv kalustetta. 6.5 Keskukset Urakkaan ei asenneta uusia katuvalokeskuksia. 6.6 Purkutyöt Rakennettavan alueella katuvalorakenteet puretaan erikseen sovittuna aikana. Purettava katuvalomateriaali kuuluu katuvalourakoitsijan hävitettäväksi. Maanrakennusurakoitsija poistaa valaisintolpan sen jälkeen, kun katuvalourakoitsija on poistanut valaisimet ja tehnyt kaapelit jännitteettömäksi. 7. TARKASTUKSET SEKÄ KÄYTTÖ- JA LOPPUPIIRUSTUKSET Urakkaan sisältyy eristysresistanssi- ja oikosulkuvirtojen mittaukset. Mittauspöytäkirja liitetään loppupiirustuksiin. Lisäksi tulee laitteistoille suorittaa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 517/96 mukaiset käyttöönottotarkastukset. Urakoitsijan oman tarkastuksen lisäksi tulee suorittaa varmennustarkastus, silloin kun työalueen ylivirtasuoja on yli 35 A. Pöytäkirja tarkastuksesta liitetään loppupiirustuksiin. Tarkastusmenettelyn osalta tässä kohteessa riittää urakoitsijan suorittama tarkastus. Käyttö- ja loppupiirustuksia luovutetaan tilaajalle urakkaohjelman mukaisesti.
16 Työmaakohtainen vaarojen ja riskien arviointilomake 1/2 Tero Asikainen Työmaan nimi: JK+PP-tie välillä Telkäntie-Ranta-Mutalantie Kartoituksen tekijä: Juha Leppänen Pvm: Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 1. Vaarojen tunnistaminen Työssä ja työympäristössä esiintyviä vaaroja Työt henkilönostimella 2. Seurausten vakavuus 3. Tapahtuman todennäköisyys 4. Luokittelu Vähäinen riski Liikkuvat koneet Vähäinen riski Ulkopuolinen liikenne Kohtalainen riski 5. Toimenpiteet & toimintaohjeet Esimerkkejä toimenpiteistä & toimintaohjeista Huom! 6. Vastuu 7. Kunnossa viimeistään (päiväys) 1 Yleisohjeet Juha Leppänen 2 Toimintaohjeet Juha Leppänen 4 Perehdytys Juha Leppänen 5 Suunnitelmat, kartoitukset Juha Leppänen Tarkastukset Juha Leppänen 1 Yleisohjeet Juha Leppänen 2 Toimintaohjeet Juha Leppänen 4 Perehdytys Juha Leppänen 5 Suunnitelmat, kartoitukset Juha Leppänen Tarkastukset Juha Leppänen 1 Yleisohjeet Juha Leppänen 2 Toimintaohjeet Juha Leppänen 4 Perehdytys Juha Leppänen 5 Suunnitelmat, kartoitukset liikenteenohjaus Juha Leppänen Tarkastukset Juha Leppänen
17 Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja toimenpiteiden määrittely: 1. Tunnista vaarat: Listassa on erilaisia huomioon otettavia vaaroja työssä ja työympäristössä 2. Arvioi seurausten vakavuus jos riski toteutuu. Kirjaa vakavuutta vastaava numero soluun 1 - Vähäinen - pintavamma, pienet viillot- ja ruhjeet, silmän ärsytys pölystä, päänsärky, tilapäinen epämukava olo 2 - Haitallinen - haavat, palovammat, tärähdys, vakavat ruhjeet, pienet murtumat, ihotulehdus, astma, työperäiset yläraajan vammat 3 - Vakava - vakavat murtumat, myrkytykset, monivammat, työperäinen syöpä 3. Arvioi tapahtumaan todennäköisyys. Kirjaa todennäköisyyttä vastaava numero soluun. 1 - Epätodennäköinen - kun tapahtuma esiintyy satunnaisesti ja epäsäännöllisesti 2 - Mahdollinen - kun tapahtuma esiintyy toistuvasti, mutta ei säännöllisesti 3 - Todennäköinen - kun tapahtuma esiintyy jatkuvasti ja säännöllisesti 4. Riskin suuruuden luokittelu perustuu vahingon seurauksiin ja tapahtuman todennäköisyyteen. 1 - Merkityksetön - niin ei tarvita toimenpiteitä ja ohjeita 2 - Vähäinen - niin ei tarvita toimenpiteitä, on harkittava parempia ratkaisuja, tilannetta on tarkkailtava 3 - Kohtalainen - on ryhdyttävä toimenpiteisiin riskien vähentämiseksi. Riskin vähentämisen toimenpiteet pitäisi toteuttaa määrätyn ajan kuluessa. Jos siihen liittyy erittäin haitallisia seuraamuksia on syytä tehdä lisäarviointi 4 - Merkittävä - työtä ei tule aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty, toimenpiteet on toteutettava heti, jos riski liittyy käytettävään laitteeseen 5- Sietämätön - työtä ei saa aloittaa tai jatkaa ennekuin on suoritettu ja varmistettu riittävät toimenpiteet riskin poistamiseksi tai rajoittamiseksi, työtä ei saa aloittaa tai jatkaa, jos riskin poistaminen ei onnistu. 5. Määrittele tehtävät toimenpiteet, joiden avulla riski poistetaan ja pienennetään siedettävälle tasolle Toimenpidetaulukkoon on ryhmitelty erilaisia toimenpiteitä riskien pienentämiseksi / poistamiseksi. Mieti toimenpiteet ja merkitse sarakkeeseen I otsikkoa vastaavat numerot: 6. Määrittele tehtävän vastuuhenkilö 7. Päivämäärä ja merkintä ok, kun asia on hoidettu / kunnossa
18 URAKKALIITE Laatija: Juha Leppänen päivämäärä: Sivu 1 / 1 JK+PP-tie välillä Telkäntie-Ranta-Mutalantie Katuvalourakasta kadunrakennusurakoitsijalle tulevat velvoitteet Katuvalokaapeleiden rakentamiseen tarvittavat, mittaus- ja maanrakennussekä jälkikartoitustyöt. Kadunrakennusurakoitsija asentaa katuvalourakoitsijan työmaalle hankkimat ja toimittamat varaus- sekä suojaputket Työnaikana kaivualueilla (vanhan verkon liittymäalueella) mahdollisesti esille tulevien, olemassa olevien tele- ja katuvalokaapeleiden esille kaivu sekä niiden työaikainen käsittely (esim. tuenta). Uusien asennusarinoiden teko sekä olemassa olevien kaapeleiden siirto asennusarinoille Uusien katuvalopylväiden jalustojen asennustyöt (=maanrakennustyöt). Mahdollinen louhintatyö jalustan upotussyvyyden saavuttamiseksi. Katuvalourakoitsija hankkii ja toimittaa pylväät ja niiden jalustat työmaalle. Maanrakennusurakoitsijan on ilmoitettava sähkökaapeliurakoitsijalle 4 työpäivää ennen mahdollisesta maakaapelin asentamisesta pohjausalueelle Kaapeleiden vetomatkat ja asennukset on suunniteltava kaapeliurakoitsijan kanssa yhteistyössä Tarvittavien kaapeliojien kaivu ja täyttö Empower PN Oy Valimotie Helsinki puh faksi kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:
20 MÄÄRÄLUETTELO / KUSTANNUSARVIO JK+PP-tie välillä Telkäntie-Ranta-Mutalantie AXMK 4x25S mtr Cu 16 maad. köysi mtr Kouru, XYS tai vast. mtr Suojaputki 110 M asennustulppineen, A-luokka, työmaalle toimitettuna mtr Puistopylväs, P6,5 tai vast., olake kpl Betonijalusta KBR-2 tai vast. (työmaalle toimitettuna) kpl Tie- ja katuvalaisin Valopaa VP1011 LMZ7-SW40 DWC 35W kpl Taajama - ja puistovalaisin Fagerhult Verda Asym 39W kpl ,00 alv0%
21 Caruna Espoo Oy, jk+pp välillä Telkäntie- Ranta- Mutalantien alikulkukäytävä Jussi Rönkkö
22 Caruna Espoo Oy sähköverkko 110 kv ilmajohto punainen yhtenäinen viiva 20 kv ilmajohto sininen yhtenäinen viiva 20 kv maakaapeli sininen katkoviiva 0,4 kv maakaapeli vihreä katkoviiva
23 Utrantie 20 kv pylväs
24 Utrantie 20 kv pylväs
25 Utrantie 20 kv pylväs Ë Nykyisen pylväsrakenteen siirto ei ole mahdollista, korvattava maa- / vesistökaapelilla. Ë Pylväänsiirto tilattava hyvissä ajoin, koska joenalitukseen liittyvä lupaprosessi kestää useita kuukausia. Tilaus: Jussi Laukka, ,