Source: http://docplayer.it/13888577-1-informazioni-generali-1-nuova-costruzione-passaggio-di-proprieta-riqualificazione-energetica-riferimenti-catastali-1.html
Timestamp: 2019-03-24 15:46:13+00:00
Document Index: 113283404

Matched Legal Cases: ['art.4', 'art.4', 'art.4', 'art.4', 'art.4', 'art.4', 'art.4', 'art.4', 'art.4', 'art.4', 'art.4', 'art.4']

1. INFORMAZIONI GENERALI (1) Nuova costruzione Passaggio di proprietà Riqualificazione energetica Riferimenti catastali 1. - PDF
Download "1. INFORMAZIONI GENERALI (1) Nuova costruzione Passaggio di proprietà Riqualificazione energetica Riferimenti catastali 1."
Cinzia Foti
1 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (ai sensi del comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192 e successive mm.e ii.) Edifici residenziali 1. INFORMAZIONI GENERALI (1) Nuova costruzione Passaggio di proprietà Riqualificazione energetica Riferimenti catastali 1.1 EDIFICIO Indirizzo Tipologia edilizia Tipologia costruttiva Anno di costruzione Volume lordo riscaldato V [m³] Superficie disperdente S [m²] Via da realizzare ARNESANO (LE) App.5 p.1 Pal.B Appartamento in palazzina condominiale Edificio con strutture in C.A., solai in latero cemento, tamponamenti realizzati con muratura doppia (Termoblocco s=20 cm Polistirolo s= 4 cm Concio di tufo s=10cm) Infissi monoblocco in alluminio con taglio termico e doppi vetri camera Numero di appartamenti 317,50 Superficie utile [m²] 78,30 147,90 Zona climatica/gg C / 1052 Rapporto S/V 0,466 Destinazione d'uso 4 Foto dell'edificio (non obbligatoria) 1.2 IMPIANTI (2) Riscaldamento Anno di installazione Tipologia Impianto a radiatori alimentati da caldaia murale modulante con produzione istantanea di ACS Potenza nominale [kw] 24,00 Combustibile Gas metano Acqua calda sanitaria Anno di installazione Tipologia caldaia murale modulante con produzione istantanea di ACS Potenza nominale [kw] 24,00 Combustibile Gas metano Raffrescamento Anno di installazione Tipologia Potenza nominale [kw] 0,00 Combustibile Fonti rinnovabili Anno di installazione Tipologia Proprietà Energia annuale prodottta [kwhe/kwht] 0 / PROPRIETA' ARCA SUD SALENTO Agenzia Regionale per la Casa e L abitare Indirizzo Via Salvatore Trinchese, 61 D LECCE 1.4 PROGETTAZIONE Progettista/i architettonico Arch. Sandra Spennato - ARCA SUD SALENTO Indirizzo Via Salvatore Trinchese, 61 D LECCE Telefono/ Telefono/ Pagina: 1
2 Progettista/i architettonico Ing. Luca Valente - UFFICIO TECNICO COMUNE DI ARNESANO Indirizzo Via De Amicis, ARNESANO (LE) Telefono/ Progettista/i impianti Ing. Giuseppe Licignano Indirizzo Via Ippolito De Maria 11/f GALATINA Telefono/ COSTRUZIONE Costruttore Indirizzo Direttore/i lavori Indirizzo Telefono/ Telefono/ 2. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALI E PARZIALI (3) Emissioni di CO2 [KgCO2/(m² a)] 10, DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI 3.1 RAFFRESCAMENTO (*) 3.2 RISCALDAMENTO 3.3 ACQUA CALDA SANITARIA Indice energia primaria (EPe) Indice energia primaria limite di legge Indice involucro (EPe,invol) 0,000 Indice energia primaria (EPi) Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05) 28,568 Indice involucro (EPi,invol) Rendimento impianto [%] 0,00 Rendimento medio stagionale impianto ( g) [%] 35,788 Indice energia primaria (EPacs) 30,077 5,496 21,614 Fonti rinnovabili 22,752 60,39 Fonti rinnovabili Fonti rinnovabili 0,000 Pagina: 2
3 1) 2) 3) Interventi 4. RACCOMANDAZIONI (4) Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento Tempo di ritorno (anni) PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE 0,000 kwh/(m² a) (<10 anni) 5. CLASSIFICAZIONE PROPOSTA CLASSE ENERGETICA PROPOSTA (5) C 5.1 METODOLOGIA DI CALCOLO ADOTTATA Metodo calcolato di progetto 5.2 QUALITÀ INVOLUCRO PROPOSTA (RAFFRESCAMENTO) (6) I II III IV V 6. NOTE Nome e cognome / Denominazione 7. TECNICO ABILITATO Giuseppe Licignano ingegnere Indirizzo Via Ippolito De Maria 11/f GALATINA Telefono/ Titolo Ingegnere civile Ordine/Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Lecce nr Ruolo rispetto all'edificio Progettista impianti termoidraulici Progetto energetico Provenienza e responsabilità 8. DATI DI INGRESSO Rilievo sull'edificio 9. SOFTWARE Denominazione MC Impianti Produttore Aermec Spa Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI TS 11300) Certificato n. 32 del 17/12/2012 rilasciato da CTI (Comitato Termotecnico Italiano) Data asseverazione del Tecnico abilitato Firma del Tecnico abilitato Data asseverazione del Direttore dei lavori Firma del Direttore dei lavori Pagina: 3
4 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA (1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note (2) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla potenza termica al focolare (3) PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE: energia totale utilizzata dall edificio per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica globale) PRESTAZIONE RISCALDAMENTO: energia utilizzata per riscaldare l edificio per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale) PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO: energia utilizzata per raffrescare l edificio per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva) PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la produzione dell acqua calda sanitaria) PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo Raccomandazioni che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni. LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località. EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall attuale efficienza energetica dell edificio. (4) Indicare eventuali allegati descrittivi dell intervento (5) La classe energetica complessiva dell edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti Linee guida (6) La qualità prestazionale dell involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida (*) Al momento non operativo Pagina: 4
5 Dati generali Ambito di intervento Procedura Classificazione edificio Zona climatica Indicatori di prestazione energetica di impianto App. 5 Edificio di nuova costruzione Nazionale - D.L. 192/ D.L. 311/ D.P.R. 59/ D.L. 63/ (Anno rif.: 2010) Edifici residenziali Gradi giorno 1052 Volume lordo m³ 317,50 C Raffrescamento Durata della stagione di raffrescamento (UNI/TS ) 09/05-11/10 Fabbisogno di energia termica per raffrescamento kwh 2236,874 Superficie utile m² 78,30 EPe,invol (Linee guida) kwh/(m² a) 28,568 Classificazione: Prestazioni medie Classificazione: Qualità prestazionale III EPe,invol (DPR 59 art.4 c.3) kwh/(m² a) 28,568 EPe,invol limite (DPR 59 art.4 c.3) kwh/(m² a) 30,000 Verifica EPe (DPR 59 art.4 c.3) Positiva EPe kwh/(m² a) 0,000 Rendimento medio stagionale, ηgms % 0,00 Acqua calda sanitaria Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria kwh 1346,612 Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria kwh 430,344 Superficie utile m² 78,30 EPacs kwh/(m² a) 5,496 Classe energetica A QR (quota di copertura da rinnovabile) % 80,5432 Riscaldamento Durata della stagione di riscaldamento (D.P.R. 412/1993) 15/11-31/03 Superficie disperdente m² 147,90 Superficie utile m² 78,30 Rapporto S/V 1/m 0,466 Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile 0,112 Fabbisogno di energia termica per riscaldamento kwh 1692,377 EPi,invol kwh/(m² a) 21,614 Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento kwh 2802,229 EPi kwh/(m² a) 35,788 EPi limite kwh/(m² a) 30,077 Verifica EPi Negativa Classe energetica D Rendimento di emissione, ηe % 95,00 Rendimento di regolazione, ηrg % 96,00 Rendimento di distribuzione, ηd % 74,83 Rendimento di generazione, ηgn % 81,82 Rendimento medio stagionale, ηgms % 60,39 Potenza utile nominale del generatore, Pn kw 24,00 Rendimento medio stagionale limite, ηgms limite % 79,14 QR (quota di copertura da rinnovabile) % 0,0000 App. 5
6 Globale EPgl kwh/(m² a) 41,285 EPgl valore di riferimento (fra classi C e D) kwh/(m² a) 48,077 Classe energetica C Emissioni di CO2 KgCO2/(m² a) 10,550 Fonti rinnovabili, energia annuale prodotta kwhe / kwht 0 / 1781 QR (quota di copertura da rinnovabile) % 35,5294 Consumi Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari riscaldamento kwhe 407,256 Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari acs kwhe 2,811 Riscaldamento Gas naturale Nm³ 192,809 Acqua calda sanitaria Gas naturale Nm³ 42,679 App. 5
7 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (ai sensi del comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192 e successive mm.e ii.) Edifici residenziali 1. INFORMAZIONI GENERALI (1) Nuova costruzione Passaggio di proprietà Riqualificazione energetica Riferimenti catastali 1.1 EDIFICIO Indirizzo Tipologia edilizia Tipologia costruttiva Anno di costruzione Volume lordo riscaldato V [m³] Superficie disperdente S [m²] Via da realizzare ARNESANO (LE) App.6 p.1 Pal.B Appartamento in palazzina condominiale Edificio con strutture in C.A., solai in latero cemento, tamponamenti realizzati con muratura doppia (Termoblocco s=20 cm Polistirolo s= 4 cm Concio di tufo s=10cm) Infissi monoblocco in alluminio con taglio termico e doppi vetri camera Numero di appartamenti 314,00 Superficie utile [m²] 75,85 156,27 Zona climatica/gg C / 1052 Rapporto S/V 0,498 Destinazione d'uso E.1(1) Abitazione a carattere continuativo 4 Foto dell'edificio (non obbligatoria) 1.2 IMPIANTI (2) Riscaldamento Anno di installazione Tipologia Impianto a radiatori alimentati da caldaia murale modulante con produzione istantanea di ACS Potenza nominale [kw] 24,00 Combustibile Gas metano Acqua calda sanitaria Anno di installazione Tipologia caldaia murale modulante con produzione istantanea di ACS Potenza nominale [kw] 24,00 Combustibile Gas metano Raffrescamento Anno di installazione Tipologia Potenza nominale [kw] 0,00 Combustibile Fonti rinnovabili Anno di installazione Tipologia Proprietà Energia annuale prodottta [kwhe/kwht] 0 / PROPRIETA' ARCA SUD SALENTO Agenzia Regionale per la Casa e L abitare Indirizzo Via Salvatore Trinchese, 61 D LECCE 1.4 PROGETTAZIONE Progettista/i architettonico Arch. Sandra Spennato - ARCA SUD SALENTO Indirizzo Via Salvatore Trinchese, 61 D LECCE Telefono/ Telefono/ Pagina: 1
8 Progettista/i architettonico Ing. Luca Valente - UFFICIO TECNICO COMUNE DI ARNESANO Indirizzo Via De Amicis, ARNESANO (LE) Telefono/ Progettista/i impianti Ing. Giuseppe Licignano Indirizzo Via Ippolito De Maria 11/f GALATINA Telefono/ COSTRUZIONE Costruttore Indirizzo Direttore/i lavori Indirizzo Telefono/ Telefono/ 2. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALI E PARZIALI (3) Emissioni di CO2 [KgCO2/(m² a)] 10, DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI 3.1 RAFFRESCAMENTO (*) 3.2 RISCALDAMENTO 3.3 ACQUA CALDA SANITARIA Indice energia primaria (EPe) Indice energia primaria limite di legge Indice involucro (EPe,invol) 0,000 Indice energia primaria (EPi) Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05) 29,423 Indice involucro (EPi,invol) Rendimento impianto [%] 0,00 Rendimento medio stagionale impianto ( g) [%] 36,862 Indice energia primaria (EPacs) 31,841 5,611 22,162 Fonti rinnovabili 23,486 60,12 Fonti rinnovabili Fonti rinnovabili 0,000 Pagina: 2
9 1) 2) 3) Interventi 4. RACCOMANDAZIONI (4) Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento Tempo di ritorno (anni) PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE 0,000 kwh/(m² a) (<10 anni) 5. CLASSIFICAZIONE PROPOSTA CLASSE ENERGETICA PROPOSTA (5) C 5.1 METODOLOGIA DI CALCOLO ADOTTATA Metodo calcolato di progetto 5.2 QUALITÀ INVOLUCRO PROPOSTA (RAFFRESCAMENTO) (6) I II III IV V 6. NOTE Nome e cognome / Denominazione 7. TECNICO ABILITATO Giuseppe Licignano ingegnere Indirizzo Via Ippolito De Maria 11/f GALATINA Telefono/ Titolo Ingegnere civile Ordine/Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Lecce nr Ruolo rispetto all'edificio Progettista impianti termoidraulici Progetto energetico Provenienza e responsabilità 8. DATI DI INGRESSO Rilievo sull'edificio 9. SOFTWARE Denominazione MC Impianti Produttore Aermec Spa Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI TS 11300) Certificato n. 32 del 17/12/2012 rilasciato da CTI (Comitato Termotecnico Italiano) Data asseverazione del Tecnico abilitato Firma del Tecnico abilitato Data asseverazione del Direttore dei lavori Firma del Direttore dei lavori Pagina: 3
10 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA (1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note (2) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla potenza termica al focolare (3) PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE: energia totale utilizzata dall edificio per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica globale) PRESTAZIONE RISCALDAMENTO: energia utilizzata per riscaldare l edificio per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale) PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO: energia utilizzata per raffrescare l edificio per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva) PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la produzione dell acqua calda sanitaria) PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo Raccomandazioni che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni. LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località. EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall attuale efficienza energetica dell edificio. (4) Indicare eventuali allegati descrittivi dell intervento (5) La classe energetica complessiva dell edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti Linee guida (6) La qualità prestazionale dell involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida (*) Al momento non operativo Pagina: 4
11 Dati generali Ambito di intervento Procedura Classificazione edificio Zona climatica Indicatori di prestazione energetica di impianto App. 6 Edificio di nuova costruzione Nazionale - D.L. 192/ D.L. 311/ D.P.R. 59/ D.L. 63/ (Anno rif.: 2010) Edifici residenziali Gradi giorno 1052 Volume lordo m³ 314,00 C Raffrescamento Durata della stagione di raffrescamento (UNI/TS ) 09/05-11/10 Fabbisogno di energia termica per raffrescamento kwh 2231,724 Superficie utile m² 75,85 EPe,invol (Linee guida) kwh/(m² a) 29,423 Classificazione: Prestazioni medie Classificazione: Qualità prestazionale III EPe,invol (DPR 59 art.4 c.3) kwh/(m² a) 29,423 EPe,invol limite (DPR 59 art.4 c.3) kwh/(m² a) 30,000 Verifica EPe (DPR 59 art.4 c.3) Positiva EPe kwh/(m² a) 0,000 Rendimento medio stagionale, ηgms % 0,00 Acqua calda sanitaria Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria kwh 1346,612 Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria kwh 425,617 Superficie utile m² 75,85 EPacs kwh/(m² a) 5,611 Classe energetica A QR (quota di copertura da rinnovabile) % 80,7157 Riscaldamento Durata della stagione di riscaldamento (D.P.R. 412/1993) 15/11-31/03 Superficie disperdente m² 156,27 Superficie utile m² 75,85 Rapporto S/V 1/m 0,498 Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile 0,116 Fabbisogno di energia termica per riscaldamento kwh 1680,971 EPi,invol kwh/(m² a) 22,162 Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento kwh 2795,980 EPi kwh/(m² a) 36,862 EPi limite kwh/(m² a) 31,841 Verifica EPi Negativa Classe energetica D Rendimento di emissione, ηe % 93,04 Rendimento di regolazione, ηrg % 96,00 Rendimento di distribuzione, ηd % 74,55 Rendimento di generazione, ηgn % 82,73 Rendimento medio stagionale, ηgms % 60,12 Potenza utile nominale del generatore, Pn kw 24,00 Rendimento medio stagionale limite, ηgms limite % 79,14 QR (quota di copertura da rinnovabile) % 0,0000 App 6
12 Globale EPgl kwh/(m² a) 42,473 EPgl valore di riferimento (fra classi C e D) kwh/(m² a) 49,841 Classe energetica C Emissioni di CO2 KgCO2/(m² a) 10,821 Fonti rinnovabili, energia annuale prodotta kwhe / kwht 0 / 1781 QR (quota di copertura da rinnovabile) % 35,6073 Consumi Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari riscaldamento kwhe 422,695 Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari acs kwhe 0,638 Riscaldamento Gas naturale Nm³ 188,804 Acqua calda sanitaria Gas naturale Nm³ 42,679 App 6
13 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (ai sensi del comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192 e successive mm.e ii.) Edifici residenziali 1. INFORMAZIONI GENERALI (1) Nuova costruzione Passaggio di proprietà Riqualificazione energetica Riferimenti catastali 1.1 EDIFICIO Indirizzo Tipologia edilizia Tipologia costruttiva Anno di costruzione Volume lordo riscaldato V [m³] Superficie disperdente S [m²] Via da realizzare ARNESANO (LE) App.7 p.2 Pal.B Appartamento in palazzina condominiale Edificio con strutture in C.A., solai in latero cemento, tamponamenti realizzati con muratura doppia (Termoblocco s=20 cm Polistirolo s= 4 cm Concio di tufo s=10cm) Infissi monoblocco in alluminio con taglio termico e doppi vetri camera Numero di appartamenti 314,00 Superficie utile [m²] 75,85 199,54 Zona climatica/gg C / 1052 Rapporto S/V 0,635 Destinazione d'uso E.1(1) Abitazione a carattere continuativo 4 Foto dell'edificio (non obbligatoria) 1.2 IMPIANTI (2) Riscaldamento Anno di installazione Tipologia Impianto a radiatori alimentati da caldaia murale modulante con produzione istantanea di ACS Potenza nominale [kw] 24,00 Combustibile Gas metano Acqua calda sanitaria Anno di installazione Tipologia caldaia murale modulante con produzione istantanea di ACS Potenza nominale [kw] 24,00 Combustibile Gas metano Raffrescamento Anno di installazione Tipologia Potenza nominale [kw] 0,00 Combustibile Fonti rinnovabili Anno di installazione Tipologia Proprietà Energia annuale prodottta [kwhe/kwht] 0 / PROPRIETA' ARCA SUD SALENTO Agenzia Regionale per la Casa e L abitare Indirizzo Via Salvatore Trinchese, 61 D LECCE 1.4 PROGETTAZIONE Progettista/i architettonico Arch. Sandra Spennato - ARCA SUD SALENTO Indirizzo Via Salvatore Trinchese, 61 D LECCE Telefono/ Telefono/ Arnesano Pal B Appartamento 7.xml Pagina: 1
14 Progettista/i architettonico Ing. Luca Valente - UFFICIO TECNICO COMUNE DI ARNESANO Indirizzo Via De Amicis, ARNESANO (LE) Telefono/ Progettista/i impianti Ing. Giuseppe Licignano Indirizzo Via Ippolito De Maria 11/f GALATINA Telefono/ COSTRUZIONE Costruttore Indirizzo Direttore/i lavori Indirizzo Telefono/ Telefono/ 2. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALI E PARZIALI (3) Emissioni di CO2 [KgCO2/(m² a)] 9, DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI 3.1 RAFFRESCAMENTO (*) 3.2 RISCALDAMENTO 3.3 ACQUA CALDA SANITARIA Indice energia primaria (EPe) Indice energia primaria limite di legge Indice involucro (EPe,invol) 0,000 Indice energia primaria (EPi) Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05) 38,764 Indice involucro (EPi,invol) Rendimento impianto [%] 0,00 Rendimento medio stagionale impianto ( g) [%] 30,783 Indice energia primaria (EPacs) 39,458 5,333 18,083 Fonti rinnovabili 23,082 58,74 Fonti rinnovabili Fonti rinnovabili 0,000 Arnesano Pal B Appartamento 7.xml Pagina: 2
15 1) 2) 3) Interventi 4. RACCOMANDAZIONI (4) Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento Tempo di ritorno (anni) PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE 0,000 kwh/(m² a) (<10 anni) 5. CLASSIFICAZIONE PROPOSTA CLASSE ENERGETICA PROPOSTA (5) B 5.1 METODOLOGIA DI CALCOLO ADOTTATA Metodo calcolato di progetto 5.2 QUALITÀ INVOLUCRO PROPOSTA (RAFFRESCAMENTO) (6) I II III IV V 6. NOTE Nome e cognome / Denominazione 7. TECNICO ABILITATO Giuseppe Licignano ingegnere Indirizzo Via Ippolito De Maria 11/f GALATINA Telefono/ Titolo Ingegnere civile Ordine/Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Lecce nr Ruolo rispetto all'edificio Progettista impianti termoidraulici Progetto energetico Provenienza e responsabilità 8. DATI DI INGRESSO Rilievo sull'edificio 9. SOFTWARE Denominazione MC Impianti Produttore Aermec Spa Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI TS 11300) Certificato n. 32 del 17/12/2012 rilasciato da CTI (Comitato Termotecnico Italiano) Data asseverazione del Tecnico abilitato Firma del Tecnico abilitato Data asseverazione del Direttore dei lavori Firma del Direttore dei lavori Arnesano Pal B Appartamento 7.xml Pagina: 3
16 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA (1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note (2) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla potenza termica al focolare (3) PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE: energia totale utilizzata dall edificio per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica globale) PRESTAZIONE RISCALDAMENTO: energia utilizzata per riscaldare l edificio per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale) PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO: energia utilizzata per raffrescare l edificio per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva) PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la produzione dell acqua calda sanitaria) PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo Raccomandazioni che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni. LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località. EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall attuale efficienza energetica dell edificio. (4) Indicare eventuali allegati descrittivi dell intervento (5) La classe energetica complessiva dell edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti Linee guida (6) La qualità prestazionale dell involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida (*) Al momento non operativo Arnesano Pal B Appartamento 7.xml Pagina: 4
17 Dati generali Ambito di intervento Procedura Classificazione edificio Zona climatica Indicatori di prestazione energetica di impianto App. 7 Edificio di nuova costruzione Nazionale - D.L. 192/ D.L. 311/ D.P.R. 59/ D.L. 63/ (Anno rif.: 2010) Edifici residenziali Gradi giorno 1052 Volume lordo m³ 330,76 C Raffrescamento Durata della stagione di raffrescamento (UNI/TS ) 27/04-18/10 Fabbisogno di energia termica per raffrescamento kwh 2984,046 Superficie utile m² 81,50 EPe,invol (Linee guida) kwh/(m² a) 36,614 Classificazione: Prestazioni sufficienti Classificazione: Qualità prestazionale IV EPe,invol (DPR 59 art.4 c.3) kwh/(m² a) 36,614 EPe,invol limite (DPR 59 art.4 c.3) kwh/(m² a) 30,000 Verifica EPe (DPR 59 art.4 c.3) Negativa EPe kwh/(m² a) 0,000 Rendimento medio stagionale, ηgms % 0,00 Acqua calda sanitaria Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria kwh 1378,419 Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria kwh 441,746 Superficie utile m² 81,50 EPacs kwh/(m² a) 5,420 Classe energetica A QR (quota di copertura da rinnovabile) % 80,3322 Riscaldamento Durata della stagione di riscaldamento (D.P.R. 412/1993) 15/11-31/03 Superficie disperdente m² 223,77 Superficie utile m² 81,50 Rapporto S/V 1/m 0,676 Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile 0,108 Fabbisogno di energia termica per riscaldamento kwh 1438,533 EPi,invol kwh/(m² a) 17,651 Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento kwh 2426,604 EPi kwh/(m² a) 29,774 EPi limite kwh/(m² a) 41,725 Verifica EPi Positiva Classe energetica B Rendimento di emissione, ηe % 95,00 Rendimento di regolazione, ηrg % 96,00 Rendimento di distribuzione, ηd % 72,06 Rendimento di generazione, ηgn % 82,73 Rendimento medio stagionale, ηgms % 59,28 Potenza utile nominale del generatore, Pn kw 24,00 Rendimento medio stagionale limite, ηgms limite % 79,14 QR (quota di copertura da rinnovabile) % 0,0000 App. 7
18 Globale EPgl kwh/(m² a) 35,194 EPgl valore di riferimento (fra classi C e D) kwh/(m² a) 59,725 Classe energetica B Emissioni di CO2 KgCO2/(m² a) 8,923 Fonti rinnovabili, energia annuale prodotta kwhe / kwht 0 / 1804 QR (quota di copertura da rinnovabile) % 38,6139 Consumi Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari riscaldamento kwhe 396,915 Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari acs kwhe 0,663 Riscaldamento Gas naturale Nm³ 157,283 Acqua calda sanitaria Gas naturale Nm³ 44,297 App. 7
19 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (ai sensi del comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192 e successive mm.e ii.) Edifici residenziali 1. INFORMAZIONI GENERALI (1) Nuova costruzione Passaggio di proprietà Riqualificazione energetica Riferimenti catastali 1.1 EDIFICIO Indirizzo Tipologia edilizia Tipologia costruttiva Anno di costruzione Volume lordo riscaldato V [m³] Superficie disperdente S [m²] Via da realizzare ARNESANO (LE) App.8 p.2 Pal.B Appartamento in palazzina condominiale Edificio con strutture in C.A., solai in latero cemento, tamponamenti realizzati con muratura doppia (Termoblocco s=20 cm Polistirolo s= 4 cm Concio di tufo s=10cm) Infissi monoblocco in alluminio con taglio termico e doppi vetri camera Numero di appartamenti 330,76 Superficie utile [m²] 81,50 223,77 Zona climatica/gg C / 1052 Rapporto S/V 0,676 Destinazione d'uso E.1(1) Abitazione a carattere continuativo 4 Foto dell'edificio (non obbligatoria) 1.2 IMPIANTI (2) Riscaldamento Anno di installazione Tipologia Impianto a radiatori alimentati da caldaia murale modulante con produzione istantanea di ACS Potenza nominale [kw] 24,00 Combustibile Gas metano Acqua calda sanitaria Anno di installazione Tipologia caldaia murale modulante con produzione istantanea di ACS Potenza nominale [kw] 24,00 Combustibile Gas metano Raffrescamento Anno di installazione Tipologia Potenza nominale [kw] 0,00 Combustibile Fonti rinnovabili Anno di installazione Tipologia Proprietà Energia annuale prodottta [kwhe/kwht] 0 / PROPRIETA' ARCA SUD SALENTO Agenzia Regionale per la Casa e L abitare Indirizzo Via Salvatore Trinchese, 61 D LECCE 1.4 PROGETTAZIONE Progettista/i architettonico Arch. Sandra Spennato - ARCA SUD SALENTO Indirizzo Via Salvatore Trinchese, 61 D LECCE Telefono/ Telefono/ Pagina: 1
20 Progettista/i architettonico Ing. Luca Valente - UFFICIO TECNICO COMUNE DI ARNESANO Indirizzo Via De Amicis, ARNESANO (LE) Telefono/ Progettista/i impianti Ing. Giuseppe Licignano Indirizzo Via Ippolito De Maria 11/f GALATINA Telefono/ COSTRUZIONE Costruttore Indirizzo Direttore/i lavori Indirizzo Telefono/ Telefono/ 2. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALI E PARZIALI (3) Emissioni di CO2 [KgCO2/(m² a)] 9, DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI 3.1 RAFFRESCAMENTO (*) 3.2 RISCALDAMENTO 3.3 ACQUA CALDA SANITARIA Indice energia primaria (EPe) Indice energia primaria limite di legge Indice involucro (EPe,invol) 0,000 Indice energia primaria (EPi) Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05) 34,716 Indice involucro (EPi,invol) Rendimento impianto [%] 0,00 Rendimento medio stagionale impianto ( g) [%] 30,064 Indice energia primaria (EPacs) 41,725 5,420 17,859 Fonti rinnovabili 22,139 59,40 Fonti rinnovabili Fonti rinnovabili 0,000 Pagina: 2
21 1) 2) 3) Interventi 4. RACCOMANDAZIONI (4) Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento Tempo di ritorno (anni) PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE 0,000 kwh/(m² a) (<10 anni) 5. CLASSIFICAZIONE PROPOSTA CLASSE ENERGETICA PROPOSTA (5) B 5.1 METODOLOGIA DI CALCOLO ADOTTATA Metodo calcolato di progetto 5.2 QUALITÀ INVOLUCRO PROPOSTA (RAFFRESCAMENTO) (6) I II III IV V 6. NOTE Nome e cognome / Denominazione 7. TECNICO ABILITATO Giuseppe Licignano ingegnere Indirizzo Via Ippolito De Maria 11/f GALATINA Telefono/ Titolo Ingegnere civile Ordine/Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Lecce nr Ruolo rispetto all'edificio Progettista impianti termoidraulici Progetto energetico Provenienza e responsabilità 8. DATI DI INGRESSO Rilievo sull'edificio 9. SOFTWARE Denominazione MC Impianti Produttore Aermec Spa Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI TS 11300) Certificato n. 32 del 17/12/2012 rilasciato da CTI (Comitato Termotecnico Italiano) Data asseverazione del Tecnico abilitato Firma del Tecnico abilitato Data asseverazione del Direttore dei lavori Firma del Direttore dei lavori Pagina: 3
22 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA (1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note (2) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla potenza termica al focolare (3) PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE: energia totale utilizzata dall edificio per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica globale) PRESTAZIONE RISCALDAMENTO: energia utilizzata per riscaldare l edificio per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale) PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO: energia utilizzata per raffrescare l edificio per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva) PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la produzione dell acqua calda sanitaria) PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo Raccomandazioni che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni. LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località. EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall attuale efficienza energetica dell edificio. (4) Indicare eventuali allegati descrittivi dell intervento (5) La classe energetica complessiva dell edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti Linee guida (6) La qualità prestazionale dell involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida (*) Al momento non operativo Pagina: 4
23 Dati generali Ambito di intervento Procedura Classificazione edificio Zona climatica Indicatori di prestazione energetica di impianto App. 8 Edificio di nuova costruzione Nazionale - D.L. 192/ D.L. 311/ D.P.R. 59/ D.L. 63/ (Anno rif.: 2010) Edifici residenziali Gradi giorno 1052 Volume lordo m³ 330,76 C Raffrescamento Durata della stagione di raffrescamento (UNI/TS ) 29/04-17/10 Fabbisogno di energia termica per raffrescamento kwh 2829,320 Superficie utile m² 81,50 EPe,invol (Linee guida) kwh/(m² a) 34,716 Classificazione: Prestazioni sufficienti Classificazione: Qualità prestazionale IV EPe,invol (DPR 59 art.4 c.3) kwh/(m² a) 34,716 EPe,invol limite (DPR 59 art.4 c.3) kwh/(m² a) 30,000 Verifica EPe (DPR 59 art.4 c.3) Negativa EPe kwh/(m² a) 0,000 Rendimento medio stagionale, ηgms % 0,00 Acqua calda sanitaria Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria kwh 1378,419 Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria kwh 441,746 Superficie utile m² 81,50 EPacs kwh/(m² a) 5,420 Classe energetica A QR (quota di copertura da rinnovabile) % 80,3322 Riscaldamento Durata della stagione di riscaldamento (D.P.R. 412/1993) 15/11-31/03 Superficie disperdente m² 223,77 Superficie utile m² 81,50 Rapporto S/V 1/m 0,676 Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile 0,108 Fabbisogno di energia termica per riscaldamento kwh 1455,491 EPi,invol kwh/(m² a) 17,859 Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento kwh 2450,259 EPi kwh/(m² a) 30,064 EPi limite kwh/(m² a) 41,725 Verifica EPi Positiva Classe energetica B Rendimento di emissione, ηe % 95,00 Rendimento di regolazione, ηrg % 96,00 Rendimento di distribuzione, ηd % 72,27 Rendimento di generazione, ηgn % 82,73 Rendimento medio stagionale, ηgms % 59,40 Potenza utile nominale del generatore, Pn kw 24,00 Rendimento medio stagionale limite, ηgms limite % 79,14 QR (quota di copertura da rinnovabile) % 0,0000
24 Globale EPgl kwh/(m² a) 35,485 EPgl valore di riferimento (fra classi C e D) kwh/(m² a) 59,725 Classe energetica B Emissioni di CO2 KgCO2/(m² a) 9,004 Fonti rinnovabili, energia annuale prodotta kwhe / kwht 0 / 1804 QR (quota di copertura da rinnovabile) % 38,4194 Consumi Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari riscaldamento kwhe 396,950 Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari acs kwhe 0,663 Riscaldamento Gas naturale Nm³ 159,656 Acqua calda sanitaria Gas naturale Nm³ 44,297