Source: http://docplayer.pl/2942633-Przeznaczenie-podstawowe-funkcje-uklad-u0-uklad-u1-uklad-u2.html
Timestamp: 2017-08-23 12:53:52+00:00
Document Index: 82065763

Matched Legal Cases: ['ART 1', 'ART 3', 'ART 5', 'ART 7', 'ART 9', 'ART 11', 'ART 13', 'ART 15', 'ART 17', 'ART 19']

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2 - PDF
Download "PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2"
1 PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE MR208-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć palnik jedno- lub dwustopniowy. Schematy technologiczne czterech podstawowych układów pracy regulatora przedstawiono niżej. Wyboru układu pracy, typu palnika i innych właściwości sterowanego układu dokonuje się przy pomocy przełączników konfiguracyjnych umieszczonych pod panelem sterownika w prawym górnym rogu. układ U0 O Twe1/ZdS CWU Tzew Tkot Tcwu Tpow układ U1 O Twe1/ZdS Tco1 CWU Tzew Tkot M Tcwu Tpow układ U2 O Twe1/ZdS1 Twe2/ZdS Tco1 CWU Tzew Tkot M Tcwu Tpow Instrukcja obsługi MR208-SMART 1
2 układ U3 O Twe1/ZdS1 Twe2/ZdS Tco1 Tco2 CWU Tzew Tkot M M Tcwu Ważniejsze funkcje realizowane przez regulator: pogodowa lub pogodowo-pokojowa regulacja temperatury w obwodach CO, oddzielne krzywe grzania i niezależne programy tygodniowe dla obwodów CO, sterowanie pracą siłownika mieszaczy obwodów CO w oparciu o algorytm PI, ochrona przed mrozem, program Ferie załączany na określoną ilość dni lub bezterminowo, ręczny lub automatyczny wybór trybu Zima/ato, tygodniowy program przygotowania CWU, praca z priorytetem lub bez priorytetu CWU, program dezynfekcji instalacji CWU, załączany ręcznie lub automatycznie, tygodniowy program działania cyrkulacji CWU z cykliczną pracą pompy, sterowanie pracą pompy podmieszania, sterowanie kotłem z palnikiem jedno lub dwustopniowym, ze zmienną histerezą definiowaną przez instalatora, funkcje ochrony kotła i bezpiecznego odstawiania kotła, ochrona pomp i siłowników przed zakleszczeniem, możliwość współpracy z obwodem ciepła technologicznego poprzez wejście binarne, wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur (zakres pomiaru temperatury -30 C 95 C), sygnalizacja stanów alarmowych (dźwiękowa z możliwością wyłączenia i świetlna), kalibracja torów pomiarowych, test wyjść umożliwiający sprawdzenie połączeń elektrycznych dwa porty komunikacyjne obsługujące protokół MODBUS RTU, możliwość współpracy z regulatorami MR65-MC, MR208-M2, MR208-M3 lub MR208-SMART przy większej ilości obwodów CO/CWU w układzie, możliwość współpracy z modułem komunikacyjnym (wymagany port RS232) pozwalającym na zdalną obsługę regulatora za pośrednictwem sieci internet, możliwość współpracy z terminalem TR01 pozwalającym na odczyt i zmianę parametrów regulatora z pomieszczenia oddalonego od kotłowni. 2 Instrukcja obsługi MR208-SMART
3 KOFIGURACJA REGUATORA Konfiguracja regulatora polega na ustawieniu przełączników znajdujących się pod panelem czołowym w prawym górnym rogu pulpitu w odpowiednich położeniach. Panel czołowy przymocowany jest przy pomocy 4 zatrzasków umieszczonych jak na poniższym rysunku. Demontaż panelu polega na podważeniu każdego z zatrzasków cienkim wkrętakiem. Panel czołowy połączony jest taśmą z płytą główną sterownika. gniazdo RJ-45 modułu komunikacyjnego Dźwignia przełącznika przesunięta do góry oznacza stan O (1). Dźwignia przełącznika przesunięta w dół oznacza stan OFF (0). Położenie przełączników można zmieniać przy użyciu małego wkrętaka lub długopisu. Funkcje poszczególnych przełączników opisuje tabela: Przełącznik S1 S2 Funkcja Rezerwa, przełącznik niewykorzystywany. umer regulatora dla potrzeb komunikacji, nastawy: OFF - regulator nadrzędny MASTER, O - regulator podrzędny SAVE1. S3, S4 Zakodowany binarnie numer wybranego układu technologicznego. Obsługiwane układy technologiczne oraz przyporządkowane im ustawienie przełączników S3 i S4 przedstawiono w rozdziale PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE. S5 S6 Typ palnika kotła, nastawy: OFF - kocioł z palnikiem jednostopniowy, O - kocioł z palnikiem dwustopniowy. Stan przełącznika S5 jest ignorowany, gdy S8=OFF. Obsługa obwodu CWU, nastawy: OFF - regulator nie obsługuje obwodu CWU (nie działa także cyrkulacja CWU), O - regulator obsługuje obwód CWU. Instrukcja obsługi MR208-SMART 3
4 Przełącznik S7 S8 Funkcja Kontrola temperatury powrotu, nastawy: OFF - brak kontroli powrotu; można zrezygnować z montażu czujnika Tpow, O - jest kontrola powrotu; regulator mierzy temperaturę powrotu i w układach U0, U1 i U2 steruje pompą podmieszania. Pompa ta umożliwia regulację temperatury wody powracającej do kotła. W układzie U3 powrót nie jest kontrolowany, a położenie przełącznika nie ma znaczenia. Obsługa kotła. Możliwe nastawy: OFF - regulator nie steruje pracą kotła; można zrezygnować z montażu czujnika Tkot. Obsługiwana instalacja zasilana jest z niezależnego źródła ciepła, np.: kotła na paliwo stałe, pompy ciepła, wymiennika zasilanego z sieci cieplnej itp., O - regulator steruje kotłem. Typ palnika kotła (jedno lub dwustopniowy) określa przełącznik konfiguracyjny S5. Jeżeli S8=OFF nastawy przełączników S5 i S7 nie mają znaczenia. W układach, w których regulatory współpracują ze sobą, regulator typu MASTER steruje kotłem. Regulator typu SAVE musi mieć wyłączoną obsługę kotła (S8=OFF). Każda zmiana położenia przełączników S3,.., S8 powoduje RESET regulatora i ustawienie wartości początkowych parametrów dla wybranej konfiguracji. Więcej na ten temat w rozdziale ASTAWY FABRYCZE. CZUJIKI Charakterystyka czujników temperatury Regulator ma wejścia pomiarowe przystosowane do współpracy z czujnikami KTY Zakres pomiarów wynosi od -30 C do 95 C. Poni ższa tabela przedstawia charakterystykę elementu pomiarowego. Wszystkie czujniki mają ten sam element pomiarowy. Temperatura ( C) Rezystancja (Ω) Temperatura ( C) Rezystancja (Ω) Informacje na temat dostępnych typów czujników z elementem pomiarowym KTY oraz zalecenia dotyczące ich instalacji można znaleźć na stronie 4 Instrukcja obsługi MR208-SMART
5 MOTAŻ I POŁĄCZEIA EEKTRYCZE Montaż regulatora należy powierzyć firmie instalacyjnej lub wykwalifikowanemu elektrykowi. Samodzielne wykonywanie połączeń elektrycznych grozi porażeniem lub uszkodzeniem regulatora nie podlegającym gwarancji. Regulator jest przeznaczony do montażu na szynie DI. Zajmuje szerokość 9 standardowych modułów (o szerokości 17,5mm). W zależności od wybranego układu technologicznego należy stosować się do jednego ze schematów połączeń elektrycznych przedstawionych na kolejnych stronach. Skróty użyte na schematach przedstawia poniższa tabela: ' pco1 pco2 pcwu pccw zco1 zco2 Sterowanie kotłem WeCT Tzew Tkot Tcwu Tco1 Tco2 Twe1 ZdS1 Twe2 ZdS2 Tpow Biegun neutralny zasilania sieciowego 230V/50Hz. Zasilanie regulatora - faza zasilania sieciowego 230V/50Hz. Zasilanie urządzeń wykonawczych - faza zasilania sieciowego 230V/50Hz. Pompa obiegowa obwodu CO1. Pompa obiegowa obwodu CO2. Pompa ładująca CWU. Pompa cyrkulacji CWU. Siłownik zaworu mieszającego CO1. Zacisk "O" oznacza otwieranie zaworu (wzrost temperatury w punkcie Tco1). Zacisk "Z" oznacza zamykanie zaworu (spadek temperatury w punkcie Tco1). Siłownik zaworu mieszającego CO2. Zacisk "O" oznacza otwieranie zaworu (wzrost temperatury w punkcie Tco2). Zacisk "Z" oznacza zamykanie zaworu (spadek temperatury w punkcie Tco2). Wyjścia bezpotencjałowe sterujące pracą kotła (zwarcie wyjścia oznacza załączenie): I.st - załączenie I stopnia palnika, II.st - załączenie II stopnia palnika. Wejście do zgłaszania zapotrzebowania na ciepło ze strony niezależnego obwodu ciepła technologicznego. Zwarcie oznacza zapotrzebowanie na ciepło, rozwarcie brak zapotrzebowania na ciepło. Czujnik temperatury zewnętrznej. Czujnik temperatury kotła. Czujnik temperatury wody w zasobniku CWU. Czujnik temperatury wody instalacyjnej w obwodzie CO1. Czujnik temperatury wody instalacyjnej w obwodzie CO2. Czujnik temperatury wewnętrznej w obwodzie CO1. Czujnik nie jest wymagany, gdy w obwodzie CO1 brak jest zezwolenia na regulację pokojową. Opcjonalne zdalne sterowanie dla obwodu CO1 zintegrowane z czujnikiem temperatury wewnętrznej (czujnik typu CTI-S-02). Czujnik temperatury wewnętrznej w obwodzie CO2. Czujnik nie jest wymagany, gdy w obwodzie CO2 brak jest zezwolenia na regulację pokojową. Opcjonalne zdalne sterowanie dla obwodu CO2 zintegrowane z czujnikiem temperatury wewnętrznej (czujnik typu CTI-S-02). Czujnik temperatury powrotu. Instrukcja obsługi MR208-SMART 5
6 Schemat podłączeń elektrycznych w układzie U0. Tkot Tcwu pccw Twe1 ZdS1 Tpow ~U ' I.st sterowanie kotłem II.st pcwu pco1 ppod Schemat podłączeń elektrycznych w układzie U1. Tkot Tcwu Twe1 ZdS1 Tco1 Tpow pccw ~U ' O Z M I.st sterowanie kotłem II.st pcwu zco1 pco1 ppod 6 Instrukcja obsługi MR208-SMART
7 Schemat podłączeń elektrycznych w układzie U2. Tkot Tcwu Twe1 ZdS1 Twe2 ZdS2 Tco1 Tpow ~U ' O Z M I.st sterowanie kotłem II.st pcwu zco1 pco1 pco2 ppod pccw Schemat podłączeń elektrycznych w układzie U3. Tkot Tcwu Twe1 ZdS1 Twe2 ZdS2 Tco1 Tco2 pco1 pco ~U ' O Z O Z M I.st sterowanie kotłem II.st M pcwu zco1 zco2 Instrukcja obsługi MR208-SMART 7
8 Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia przekaźnikowego wynosi 0,8A/230VAC (AC1), 0.6A/230VAC (AC3, cosφ=0.6). Maksymalna sumaryczna obciążalność grupy wyjść przekaźnikowych o zaciskach wynosi 3A/230VAC. Sterowanie urządzeniami niespełniającymi tych wymagań musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników. Sterowanie pompami musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników o parametrach dostosowanych do charakteru obciążenia. Przy doborze przekaźnika należy zwrócić uwagę na znamionową moc silnikową zestyku oraz na zastosowany materiał styków - dla obciążeń silnikowych powinny to być styki AgCdO lub AgSnO 2. Maksymalna obciążalność wyjścia triakowego sterującego pompą ładującą CWU wynosi 0,6A/230VAC. ie wolno jako pompy ładującej podłączać do regulatora pomp elektronicznych mogą one powodować uszkodzenie układu wyjściowego regulatora. Jeżeli w układzie zastosowano pompę elektroniczną, pompę o większym poborze prądu lub pompę trójfazową, do sterowania należy zastosować dodatkowy, zewnętrzny przekaźnik lub stycznik (K1 z cewką na ) jak na kolejnym schemacie. Schemat podłączenia cewki przekaźnika/stycznika sterującego pompą ładującą CWU: MR208-SMART ~U A1 K1 A2 Cewka stycznika sterującego pracą pompy ładującej CWU ' Długość przewodów czujników nie powinna przekraczać 30m przy przekroju przewodu miedzianego 2x0.5 mm 2. Przewody czujników i od wejść binarnych powinny być ekranowane i układane w odległości minimum 30 cm od przewodów energetycznych. iedopuszczalne jest prowadzenie wszystkich przewodów (czujnikowych i zasilania urządzeń) w jednej wiązce. Przewody czujników lub przewody energetyczne (zasilanie regulatora, przewody sterujące urządzeniami) nie mogą tworzyć wokół regulatora pętli. Obwody zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych powinny być zabezpieczone oddzielnymi wyłącznikami instalacyjnym. Umożliwia to, oprócz funkcji zabezpieczającej, łatwe wyłączenie zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych. Podtrzymanie nastaw regulatora wynosi minimum 30 dni. Wyłączenie napięcia zasilania na dłuższy okres czasu spowoduje utratę nastaw parametrów i niewłaściwą pracę regulatora. 8 Instrukcja obsługi MR208-SMART
9 Przy demontażu regulatora z rozdzielnicy nie ma potrzeby odkręcania przewodów czujnikowych i od sterowania. Regulator wyposażony jest w złącza rozłączne. W celu wyciągnięcia złącza z przewodami należy użyć wkrętaka w charakterze dźwigni i delikatnie od góry podważyć złącze tak jak to pokazano na poniższych rysunkach. Porty komunikacyjne Sterownik jest wyposażony w dwa porty komunikacyjne: RS1 oraz RS2. Port RS1 może pracować jako port RS232 lub RS485. Port ten może być wykorzystany jako SAVE lub MASTER. Typ portu RS1 należy wybierać na etapie zamawiania. Drugi port RS2 jest na stałe typu RS485 i pracuje tylko jako SAVE. Opcjonalnie sterownik może zostać wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający zdalny dostęp do sterownika za pośrednictwem sieci internet. Więcej o wykorzystaniu modułu w dokumencie Zdalny dostęp do sterowników MR208 i MR210 za pośrednictwem internetu dostępnym na Parametry portów komunikacyjnych: RS232 RS485 Zasięg 15m 1200m Maksymalna liczba 1 32 dołączonych urządzeń Separacja galwaniczna brak brak Medium transmisyjne kabel 3 żyłowy (Tx, Rx, GD) skrętka o impedancji falowej 100Ω (±15Ω) Przyłącze portów RS złącze pod wtyczkę RX-W3 złącze pod wtyczkę RX-W3 Parametry transmisji: Szybkość transmisji Format znaku Adres Protokół Realizowane funkcje 9600bps 81 (8 znaków bez kontroli parzystości, 1 bit stopu) Ustawiany parametrem MODBUS-RTU 03 - odczyt grupy rejestrów 04 - odczyt rejestru wejściowego 06 - zapis pojedynczego rejestru 16 (10 HEX ) - zapis grupy rejestrów Instrukcja obsługi MR208-SMART 9
10 OBSŁUGA Regulator ma podświetlany wyświetlacz CD 2x16 znaków oraz klawiaturę składającą się z 6 przycisków. W prawym górnym rogu pulpitu znajduje się dioda statusowa. Jeżeli sprawne są wszystkie tory pomiarowe dioda świeci na zielono. Czerwony kolor diody statusowej sygnalizuje stan alarmowy (np. uszkodzenie czujnika). Ponadto dioda statusowa sygnalizuje bieżący tryb: świecenie ciągłe oznacza tryb użytkownika, mruganie diody oznacza tryb serwisowy. Po lewej stronie znajduje się gniazdo RJ-45 opcjonalnego modułu komunikacyjnego umożliwiającego podłączenie sterownika do sieci ethernetowej. Moduł komunikacyjny jest opcjonalnym wyposażeniem sterownika. Po włączeniu zasilania wyświetlany jest ekran zawierający nazwę sterownika oraz informację o wersji struktury programowej. Przyciśnięcie klawisza <ESC> lub <OK> powoduje wyświetlenie głównego ekranu sterownika: Pt 13:36 Zima(A) Ferie, 12 Menu W pierwszym wierszu wyświetlany jest bieżący dzień tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, i), bieżący czas oraz informacja o trybie pracy sterownika. Pole tryb pracy może przyjmować następujące wartości: Pole tryb ato(r) ato(a) ato(*) Zima(R) Zima(A) Interpretacja Ręcznie wybrany tryb ato (ato obowiązuje bez względu na to, jaka jest temperatura zewnętrzna). Tryb ato wybrany automatycznie. Ręcznie wybrany tryb ato. Gwiazdka (*) sygnalizuje, że temperatura zewnętrzna spadła poniżej 3 C i realizowany jest tryb ochrony przed mrozem. Ręcznie wybrany tryb Zima (Zima obowiązuje bez względu na to, jaka jest temperatura zewnętrzna). Tryb Zima wybrany automatycznie. 10 Instrukcja obsługi MR208-SMART
11 W trybie Zima obwody CO1, CO2 i CWU pracują normalnie. W trybie ato zawory mieszające CO1 i CO2 są zamknięte a pompy obiegowe CO wyłączone. Pompy obiegowe CO1 i CO2 są raz na dobę załączane na 10 sekund dla ochrony przed zakleszczeniem. Również zawory mieszające CO1 i CO2 są raz na dobę otwierane i ponownie zamykane. Obwód CWU działa normalnie. W drugim wierszu wyświetlana jest informacja o aktywnym programie pracy regulatora oraz funkcja menu. Pole z aktywnym programem może przyjmować następujące komunikaty: Komunikat PrgTygodn. Ferie, XX Dezynfekcja Interpretacja Obowiązuje program tygodniowy dla wszystkich obwodów. Regulacja we wszystkich obsługiwanych obwodach działa według niezależnych programów tygodniowych. Obowiązuje program Ferie dla wszystkich obwodów. iczba po przecinku oznacza ilość dni pozostałych do końca obowiązywania programu. Podczas działania programu Ferie regulator przez zadeklarowaną liczbę dni będzie utrzymywał temperaturę obniżoną w obwodach CO i zasobniku CWU, cyrkulacja CWU będzie wyłączona. W przypadku, gdy zadeklarowana ilość dni wynosi 0 program Ferie obowiązuje aż do ręcznej zmiany na program tygodniowy. Trwa program dezynfekcji zasobnika CWU. Wyświetlenie tego komunikatu jest nadrzędne nad pozostałymi. W czasie działania programu dezynfekcji i po jego zakończeniu woda w zasobniku ma wysoką temperaturę. ależy w tym czasie zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z ciepłej wody - grozi niebezpieczeństwo poparzenia! W prawym dolnym rogu ekranu wyświetlana jest funkcja Menu (napis "Menu"). Pozioma kreska widoczna pod literą "M" to kursor, który wskazuje aktywny element ekranu. Pozycję kursora można zmieniać naciskając przyciski: < > przesuniecie kursora do góry, na pierwszy aktywny element linii ekranu; w przypadku, gdy kursor znajduje się w górnym wierszu ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje przewiniecie ekranu w górę, < > przesunięcie kursora w dół, na pierwszy aktywny element linii ekranu; w przypadku, gdy kursor znajduje się w dolnym wierszu ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje przewiniecie ekranu w dół, < > przesuniecie kursora w prawo, na kolejny aktywny element linii ekranu; w przypadku gdy kursor znajduje się na ostatnim aktywnym elemencie wiersza ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje ustawienie kursora na pierwszym aktywnym elemencie tego samego wiersza, < > przesuniecie kursora w lewo, na poprzedni aktywny element linii ekranu; w przypadku gdy kursor znajduje się na pierwszym aktywnym elemencie wiersza ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje ustawienie kursora na ostatnim aktywnym elemencie tego samego wiersza. Aktywnym elementem na ekranie (elementem, pod którym można ustawić kursor) jest funkcja Menu umożliwiająca wyświetlenie ekranu z głównym menu sterownika. Instrukcja obsługi MR208-SMART 11
12 Menu aciśnięcie przycisku <OK> przy kursorze ustawionym pod literą "M" spowoduje wyświetlenie ekranu zawierającego dwie pierwsze pozycje z menu sterownika. Temperatury astawy CO1 aciśnięcie przycisku < > spowoduje wyświetlenie kolejnych pozycji menu. Poszczególne napisy są elementami menu umożliwiającymi przejście do realizacji związanych z nimi funkcji. aciśnięcie przycisku <OK> spowoduje uruchomienie funkcji związanej z aktywnym elementem menu. W przypadku, gdy lista parametrów nie mieści się na jednym ekranie sterownika, w prawym dolnym lub górnym rogu tego ekranu wyświetlone zostaną znaki: " ", " ". Ekran można przewijać klawiszami: < > - w górę, < > w dół. Powrót do ekranu głównego następuje po naciśnięciu przycisku <ESC>. Elementy menu przedstawia poniższa tabela. Parametr Interpretacja Temperatury Funkcja umożliwiająca wyświetlenie mierzonych temperatur. astawy CO1 Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw użytkownika dla obwodu CO1. astawy CO2 Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw użytkownika dla obwodu CO2. astawy CWU Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw użytkownika dla obwodu CWU. Programy Funkcja umożliwiająca zmianę programu tygodniowego obwodów CO1, CO2, CWU i działania cyrkulacji CCW. Zegar i tryb Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw zegara i trybu pracy regulatora. Parametry Funkcja umożliwiająca zmianę parametrów regulatora. Większość parametrów dostępnych jest tylko w trybie instalatora. Test wyjsc Funkcja umożliwiająca dokonanie testu wyjść sterownika. Kalibracja Serwis Funkcja umożliwiająca dokonanie kalibracji wejść pomiarowych sterownika. Funkcja umożliwiająca przejście do trybu instalatora. 12 Instrukcja obsługi MR208-SMART
13 Temperatury ekran: Menu Temperatury Parametr Interpretacja Tzew Zmierzona wartość temperatury zewnętrznej. Tkot Zmierzona temperatura kotła. Tpow Zmierzona temperatura na powrocie, w punkcie Tpow. Tcwu Zmierzona temperatura ciepłej wody w zasobniku CWU. Twe1 W tym wierszu mogą być wyświetlane dwie wartości: zmierzona temperatura wewnętrzna Twe1 i wartość obniżenia/podwyższenia nastawiona na zadajniku czujnika CTI-S-02. W przypadku, gdy zadajnik ZdS1 jest niepodłączony w polu wartości obniżenia/podwyższenia wyświetlana jest wartość 0. Twe2 W tym wierszu mogą być wyświetlane dwie wartości: zmierzona temperatura wewnętrzna Twe2 i wartość obniżenia/podwyższenia nastawiona na zadajniku czujnika CTI-S-02. W przypadku, gdy zadajnik ZdS2 jest niepodłączony w polu wartości obniżenia/podwyższenia wyświetlana jest wartość 0. Tco1 Zmierzona temperatura wody instalacyjnej w obwodzie CO1. Tco2 Zmierzona temperatura wody instalacyjnej w obwodzie CO2. WeCT Stan wejścia sygnalizacji zapotrzebowania na ciepło ze strony dodatkowego niezależnego obwodu ciepła technologicznego, opcje: ZWARTE - zwarte wejście binarne, zapotrzebowanie na ciepło, ROZWARTE - rozwarte wejście binarne, brak zapotrzebowania na ciepło. Tzsr Średnia krótkoterminowa temperatury zewnętrznej z ostatnich 90 minut. Średnia ta jest używana do obliczeń związanych z regulacją pogodową i do ustalania trybu pracy regulatora przy automatycznej zmianie trybu Zima/ato. Regulator kontroluje sprawność torów pomiarowych. Uszkodzenie toru pomiarowego, do którego powinien być podłączony czujnik, sygnalizowane jest krótkim przerywanym dźwiękiem, zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony oraz wyświetlaniem w polu odpowiedniej temperatury znaków "???.?" i litery "A" (awaria) w miejscu jednostek. Skasowanie sygnalizacji dźwiękowej następuje po naciśnięciu klawisza <ESC>. ie zawsze wszystkie czujniki wymagane są do poprawnej pracy regulatora. Ich ilość zależy od ustawień regulatora. Brak czujnika temperatury kotła Tkot nie jest sygnalizowany, gdy regulator nie steruje kotłem. Brak czujnika temperatury na powrocie Tpow nie jest sygnalizowany, gdy regulator nie kontroluje temperatury powrotu. Brak czujnika temperatury zasobnika CWU nie jest sygnalizowany, gdy obwód CWU nie jest wykorzystywany. Brak danego czujnika temperatury wewnętrznej nie jest sygnalizowany, gdy dla danego obwodu CO parametr RegPokoj:IE, lub gdy dany obwód CO nie jest wykorzystywany. Brak czujników temperatury Tco1 lub Tco2 nie jest sygnalizowany, gdy dany obwód CO nie jest wykorzystywany, lub gdy pracuje jako obwód bez mieszacza. Instrukcja obsługi MR208-SMART 13
14 Regulator kontroluje maksymalną temperaturę w obwodach CO z mieszaczami. Przekroczenie przez zmierzoną temperaturę w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO sygnalizowane jest krótkim przerywanym sygnałem dźwiękowym, wyświetlaniem litery "A" (Alarm) w miejscu jednostek oraz zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony. Przekroczenie musi trwać co najmniej 3 minuty. Zakres wyświetlanych temperatur wynosi od -30,0 C do 95,0 C. astawy CO1 i CO2 ekran: Menu astawy CO1 (astawy CO2) Parametr Interpretacja TEko Wartość zadanej temperatury wewnętrznej ekonomicznej (obniżonej) dla wybranego obwodu CO. TKmf Wartość zadanej temperatury wewnętrznej komfortowej (normalnej) dla wybranego obwodu CO. Krzywa umer krzywej grzania dla wybranego obwodu CO. Dobrze dobrana krzywa powinna zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej w ogrzewanych pomieszczeniach na poziomie 20 C. Krzywe o numerach od 0 do 7 są przeznaczone dla ogrzewania podłogowego, krzywe o numerach od 8 do 15 dla układów grzejnikowych. Zestaw krzywych do wyboru przedstawia rysunek: Tco[ C] Twew=20 C Tzew[ C] PriorCWU Jeżeli zadana temperatura wewnętrzna, wynikająca z programu regulacji, jest niższa lub wyższa od 20 C, wymagana temperatura wody instalacyjne j odczytywana jest z odpowiednio przesuniętej, w dół lub górę, krzywej. Priorytet grzania CWU względem wybranego obwodu CO; opcje: TAK - praca z priorytetem CWU; podczas grzania zasobnika CWU w obwodzie bez mieszacza wyłączana jest pompa obiegowa CO, a w obwodzie CO z mieszaczem zamykany jest zawór mieszający, IE - praca bez priorytetu CWU; równoległe ładowanie zasobnika CWU i zasilanie obwodu CO. 14 Instrukcja obsługi MR208-SMART
15 astawy CO1 (astawy CO2) - ciąg dalszy. Parametr Interpretacja RegPokoj Zezwolenie na regulację pokojową w danym obwodzie CO; opcje do wyboru: TAK po osiągnięciu zadanej temperatury wewnętrznej regulator wyłącza pompę obiegową CO (dodatkowo, w obwodzie z mieszaczem zamyka zawór mieszający), IE brak zezwolenia na regulację pokojową - ciągła praca pompy obiegowej CO. Parametr ma znaczenie tylko wtedy, gdy w obwodzie CO zainstalowano czujnik temperatury wewnętrznej. Brak lub uszkodzenie czujnika temperatury wewnętrznej powoduje w trybie Zima załączenie na stałe pompy obiegowej CO niezależnie od nastawy parametru RegPokoj. WspKor Współczynnik korekcji dla danego obwodu CO; parametr może przyjmować wartości od 0 do 9. Korekcja powoduje szybsze nagrzewanie pomieszczeń przy zmianie temperatury zadanej z ekonomicznej na komfortową oraz dłuższe postoje kotła przy zmianie temperatury z komfortowej na ekonomiczną. Przy WspKor=0 korekcja jest wyłączona. TmaxCO Maksymalna zadana temperatura wody instalacyjnej w danym obwodzie CO z mieszaczem. Parametr jest istotny w układach ogrzewania podłogowego, gdzie temperatura wody w instalacji nie powinna przekraczać C. Parametr wyświetlany jest tylko w trybie instalatora, dla obwodu CO z mieszaczem. Tps Czas, w sekundach, przejścia siłownika zaworu mieszającego w danym obwodzie CO z mieszaczem, od pełnego otwarcia do całkowitego zamknięcia parametr ten podaje zwykle producent siłownika. Parametr wyświetlany jest tylko w trybie instalatora, dla obwodu CO z mieszaczem. WzmocPI Wzmocnienie regulatora PI sterującego siłownikiem zaworu w danym obwodzie CO z mieszaczem. Wartość tego parametru należy dobrać doświadczalnie. Jeżeli reakcja zaworu na odchyłkę regulacji jest zbyt wolna, wartość parametru należy zwiększyć, jeżeli reakcje siłownika są zbyt gwałtowne (oscylacje), wartość parametru należy zmniejszyć. astawa fabryczna wynosi 6, zakres nastaw od 2 do 15. Parametr wyświetlany jest w trybie instalatora, tylko dla obwodu CO z mieszaczem. astawianie zadanej temperatury wewnętrznej ekonomicznej przyciskami < >,< >,< >,< > ustawić kursor w polu TEko, nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry zadanej temperatury, naciskając przyciski < >,< > nastawić pierwszą cyfrę zadanej temperatury ekonomicznej, naciskając przycisk < > ustawić kursor na drugiej cyfrze zadanej temperatury, naciskając przyciski < >,< > nastawić drugą cyfrę zadanej temperatury ekonomicznej, nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję zadanej temperatury ekonomicznej. Edycja pozostałych parametrów sterownika odbywa się w sposób analogiczny do powyższego. Instrukcja obsługi MR208-SMART 15
16 astawy CWU ekran: Menu astawy CWU Parametr Interpretacja TEko Wartość zadanej temperatury ekonomicznej (obniżonej) dla zasobnika CWU. TKmf Wartość zadanej temperatury komfortowej (normalnej) dla zasobnika CWU. Dezynf. Dezynfekcja zasobnika CWU; opcje: AUTO regulator w każdą niedzielę o godzinie 2:00 uruchomi program dezynfekcji obwodu CWU, ZA ręczne załączenie programu dezynfekcji obwodu CWU. Po zakończeniu programu dezynfekcji wartość parametru Dezynf. zostanie automatycznie ustawiona na WY, WY wyłączenie programu dezynfekcji obwodu CWU. Uruchomienie programu Dezynfekcji spowoduje podgrzanie wody w zasobniku do 70 C i utrzymanie tej temperatury prze z 1 godzinę. Program dezynfekcji działa nie dłużej niż 2 godziny. W czasie dezynfekcji, po podgrzaniu wody w zasobniku do 70 C, pompa cyrkulac ji CWU jest załączana na czas 20 minut. W pozostałym czasie pompa cyrkulacji jest wyłączona. Program dezynfekcji realizowany jest z priorytetem nad regulacją w obwodach CO (działa priorytet CWU względem danego obwodu CO niezależnie od nastawy parametru PriorCWU). W obwodzie CO bez mieszacza, na czas dezynfekcji, pompa obiegowa CO jest wyłączona. Po zakończeniu dezynfekcji regulator wraca do realizacji programu Tygodniowego. Program dezynfekcji może być uruchomiony tylko wtedy, gdy obowiązuje program tygodniowy. W programie Ferie nie można załączyć programu dezynfekcji zasobnika CWU. HistCWU Tcwu t_wylpcwu t_zalccw t_wylccw W czasie działania programu dezynfekcji i po jego zakończeniu woda w zasobniku ma wysoką temperaturę. ależy w tym czasie zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z ciepłej wody - grozi niebezpieczeństwo poparzenia! Histereza regulacji CWU; parametr może przyjmować wartości od 1 C do 9 C. Histereza o wartości 4 C oznacza, że ładowanie zasobnika rozpocznie się przy spadku temperatury CWU o 2 C poniżej zadanej i zakończy się przy wzroście temperatury CWU o 2 C powyżej zadanej. Przewyższenie temperatury kotła w stosunku do zadanej temperatury CWU podczas ładowania zasobnika CWU; parametr może przyjmować wartości od 5 C do 40 C. Czas, w minutach, zwłoki w wyłączeniu pompy ładującej CWU po uzyskaniu w zasobniku wymaganej temperatury; czas potrzebny na rozładowanie pojemności cieplnej kotła. Czas, w minutach, załączenia pompy cyrkulacji CWU. W przypadku, gdy pompa cyrkulacji CWU ma pracować bez przerw należy zaprogramować t_wylccw=0 lub t_zalccw=0. Czas, w minutach, wyłączenia pompy cyrkulacji CWU. 16 Instrukcja obsługi MR208-SMART
17 Programy dobowe Funkcja Programy dostępna z poziomu menu głównego umożliwia wyświetlenie i zmianę programów tygodniowych dla obwodów CO1, CO2, CWU i cyrkulacji CWU (CCW). Program tygodniowy każdego z obwodów składa się z programów dobowych na każdy dzień tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, i). Dla poszczególnych programów można określić jeden lub dwa przedziały czasowe. Czasy rozpoczęcia i zakończenia przedziałów czasowych deklarowane są z dokładnością do minuty. Dla obwodów CO zadeklarowane przedziały wyznaczają okresy w których obowiązuje temperatura komfortowa określona parametrem TKmf. W pozostałych okresach doby obowiązuje temperatura ekonomiczna określona parametrem TEko. Dla obwodu CWU zadeklarowane przedziały czasowe wyznaczają okresy z temperaturą zadaną w zasobniku CWU określoną parametrem TKmf. Poza tymi przedziałami temperatura zadana określona jest parametrem TEko. Dla cyrkulacji CWU zadeklarowane przedziały czasowe określają okresy działania cyrkulacji. W zadeklarowanych przedziałach pompa cyrkulacyjna może pracować cyklicznie. Czas pracy i postoju pompy określają parametry t_zalccw i t_wylccw. Ekran wyświetlany po uruchomieniu funkcji Programy przedstawiono niżej. Dzien: Pt CWU 06:30-08:00 11:30-22:00 Kopiuj do:? Ekran funkcji Program składa się z czterech wierszy, przy czym w danej chwili wyświetlane są tylko dwa z nich. W pierwszym wierszu wyświetlany dzień tygodnia, do którego odnosi się program (pole Dzien) oraz nazwa bieżącego obwodu, tzn. nazwa obwodu, którego dotyczy program dobowy wyświetlany na ekranie. Pole nazwy obwodu może przyjmować następujące wartości: CO1 - program dobowy dla obwodu CO1, CO2 - program dobowy dla obwodu CO2, CWU - program dobowy dla obwodu CWU, CCW - program dobowy działania cyrkulacji CWU. W drugim wierszu wyświetlany jest pierwszy przedział czasowy, a w trzecim drugi przedział czasowy. Pole Kopiuj do umożliwia przypisanie (skopiowanie) aktualnie wyświetlanego programu dobowego do wybranego dnia tygodnia bieżącego obwodu. Program dobowy przedstawiony powyżej oznacza, że w piątek od godziny 6:30 do godziny 08:00 i od godziny 11:30 do godziny 22:00 w zasobniku jest utrzymywana temperatura komfortowa. W pozostałym czasie ekonomiczna. Instrukcja obsługi MR208-SMART 17
18 Zmiana bieżącego obwodu przyciskami < >,< >,< >,< > ustawić kursor w polu nazwy bieżącego obwodu, pod pierwszą literą nazwy, nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt, naciskając przyciski < >,< > nastawić żądany obwód, dla którego chcemy zmienić/wyświetlić program dobowy (CO1, CO2, CWU, CCW), nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję bieżącego obwodu. Zmiana dnia tygodnia przyciskami < >,< >,< >,< > ustawić kursor w polu Dzien pod pierwszą literą dnia tygodnia, nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt, naciskając przyciski < >,< > nastawić żądany dzień tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, i), nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję dnia tygodnia. Zmiana programu dobowego Po wyświetleniu właściwego programu dobowego można przystąpić do edycji tego programu, tzn. zmienić czasy początku i końca przedziałów. ależy przy tym przestrzegać zasady, że kolejne czasy muszą być rosnące. Zmiany czasu początku/końca przedziału czasowego dokonuje się następująco: ustawić kursor pod godziną początku/końca danego przedziału (przyciski: < >,< >,< >,< >), nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry godziny, naciskając przyciski < >,< > nastawić pierwszą cyfrę godziny, naciskając przycisk < > ustawić kursor na drugiej cyfrze godziny, naciskając przyciski < >,< > nastawić drugą cyfrę godziny, nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję godziny, ustawić kursor pod minutami początku/końca przedziału, nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry minut, naciskając przyciski < >,< > nastawić pierwszą cyfrę minut, naciskając przycisk < > ustawić kursor na drugiej cyfrze minut, naciskając przyciski < >,< > nastawić drugą cyfrę minut, nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję minut. Kopiowanie bieżącego programu ustawić kursor w polu Kopiuj do pod znakiem "?" (przyciski: < >,< >,< >,< >), nacisnąć przycisk <OK>, przyciskami < >,< > nastawić dzień tygodnia, do którego chcemy skopiować aktualnie wyświetlany program (Pn, Wt,, i), nacisnąć <OK> aby zatwierdzić przekopiowanie programu lub nacisnąć <ESC> aby zakończyć operację (bez przekopiowania). 18 Instrukcja obsługi MR208-SMART
19 Zegar i tryb ekran: Menu Zegar i tryb Parametr Interpretacja Czas - godzina Godzina bieżącego czasu dnia. Czas - minuty Minuty bieżącego czasu dnia. Dzien Aktualny dzień tygodnia: Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, i. Tryb Tryb pracy regulatora, opcje: Zima ręcznie wybrany tryb Zima (do czasu ręcznej zmiany na inny), ato ręcznie wybrany tryb ato (do czasu ręcznej zmiany na inny), Auto przy tej nastawie tryb pracy jest wybierany automatycznie w zależności od wartości parametru Tzsr i TprogZ/. TprogZ/ Temperatura progu Zima/ato. Jeżeli Tryb=Auto i średnia temperatura zewnętrzna Tzsr jest wyższa niż nastawiona wartość parametru, regulator pracuje w trybie ato. Jeżeli Tryb=Auto i średnia temperatura zewnętrzna Tzsr jest niższa niż TprogZ/ regulator pracuje w trybie Zima. Parametry ekran: Menu Parametry Parametr Interpretacja Prg Aktywny program pracy regulatora. Możliwe nastawy: Tygodniowy obowiązuje program tygodniowy dla wszystkich obwodów, regulacja we wszystkich obwodach działa według niezależnych programów tygodniowych, Ferie obowiązuje program Ferie dla wszystkich obwodów, ilość dni pozostałych do końca obowiązywania programu ferii określa parametr Dni. Wybór programu Ferie spowoduje, że regulator przez zadeklarowaną liczbę dni będzie utrzymywał temperaturę ekonomiczną w obwodach CO i w zasobniku CWU. Pompa cyrkulacji CWU będzie wyłączona. Dni Ilość dni pozostałych do końca obowiązywania programu Ferie. W przypadku, gdy zadeklarowana ilość dni wynosi 0 program Ferie będzie obowiązywał aż do ręcznej zmiany na program tygodniowy. Parametr wyświetlany jest tylko, gdy wybrany jest program Ferie. TminKot Minimalna temperatura kotła. Parametr wyświetlany jest gdy S7=OFF. Tminpow Odst.Kot Minimalna temperatura powrotu, pomiar w punkcie Tpow. Spadek temperatury powrotu Tpow poniżej nastawionej wartości powoduje załączenie pompy podmieszania. Dodatkowo, gdy Pr.och.Kot:TAK może zostać wyłączona pompa ładująca CWU, zamknięte zawory mieszające obwodów CO lub wyłączone pompy obiegowe CO. Parametr wyświetlany jest w układach U0, U1 i U2, gdy S7=O. Zezwolenie na odstawienie kotła; opcje: TAK - przy braku zapotrzebowania na ciepło dopuszcza się obniżenie temperatury kotła poniżej zadanego minimum: dla S7=OFF określonego wartością TminKot+0.5H, dla S7=O określonego wartością Tminpow+10 C+0.5H. IE - przy braku zapotrzebowania na ciepło na kotle utrzymywana jest minimalna temperatura określona: dla S7=OFF wartością TminKot+0.5H, dla S7=O wartością Tminpow+10 C+0.5H. H - histereza regulacji temperatury kotła. W przypadku, gdy brak jest zezwolenia ma regulację pokojową (parametr RegPokoj:IE) regulator blokuje funkcję odstawiania kotła. W układzie U3 funkcja zawsze realizowana jest jak dla S7=OFF niezależnie od stanu przełącznik S7. Instrukcja obsługi MR208-SMART 19
20 Parametry - ciąg dalszy. Parametr Interpretacja Pr.och.Kot Priorytet ochrony kotła, opcje: TAK załączony priorytet ochrony kotła; realizacja funkcji ochrony kotła zależy od stanu przełącznika konfiguracyjnego S7. Dla S7=O (włączona kontrola powrotu) spadek temperatury powrotu w punkcie Tpow poniżej zadanego minimum określonego parametrem Tminpow powoduje zamknięcie zaworów mieszających obwodów CO (w obwodach bez mieszaczy następuje wyłączenie pomp obiegowych CO) i wyłączenie pompy ładującej CWU. Dla S7=OFF (brak kontroli powrotu) spadek temperatury kotła poniżej zadanego minimum określonego parametrem TminKot powoduje zamknięcie zaworów mieszających obwodów CO (w obwodach bez mieszaczy następuje wyłączenie pomp obiegowych CO) i wyłączenie pompy ładującej CWU, IE wyłączony priorytet ochrony kotła. Ustawienie wartości Pr.och.Kot:TAK przy S7=O w układzie bez pompy podmieszania może spowodować zablokowanie instalacji (brak elementu wykonawczego dla kontroli powrotu). W układzie U3 funkcja zawsze realizowana jest jak dla S7=OFF niezależnie od stanu przełącznik S7. t_zal2st Czas, w minutach, zwłoki w załączeniu II stopnia palnika. Parametr może przyjmować wartości od 0 do 19 minut. Parametr wyświetlany jest, gdy regulator steruje kotłem z palnikiem dwustopniowym. Algorytm sterowania palnikiem dwustopniowym przedstawia poniższy rysunek: Tkot [ C ] ZadTkot+0.5H ZadTkot ZadTkot-0.5H palnik1st palnik2st Stopień palnika: Załączony Wyłączony t_zal2st Czas ZadTkot - zadana temperatura kolła, H - histereza regulacji temperatury kotła. Jeżeli temperatura kotła jest w strefie histerezy, ilość załączonych stopni nie zmienia się. Szerokość strefy histerezy (odległość między progiem załączenia i wyłączenia) zmienia się w zależności od obciążenia. Dynamiczna zmiana histerezy pozwala zredukować ilość załączeń palnika. Sposób wyliczania histerezy przedstawia poniższy rysunek: H [ C ] HistKotMax HistKotMin 30 C 90 C ZadTkot [ C ] 20 Instrukcja obsługi MR208-SMART