Source: http://docplayer.fi/2902219-Carunan-yleisohjeet-sahkourakoitsijoille-ja-suunnittelijoille.html
Timestamp: 2016-12-08 18:28:22+00:00
Document Index: 9794552

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko\n', 'kko ']

⭐CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE
Download "CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE"
1 URAKOITSIJAOHJE 1 (18) CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE2 URAKOITSIJAOHJE 2 (18) Caruna Oy:n ja Caruna Esp Oy:n yleishjeet sähköurakitsijille ja -suunnittelijille Sisällysluettel 1 SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Käyttööntttarkastus Varmennus- ja määräaikaistarkastukset 3 2 SÄHKÖN TOIMITTAMISEEN PERUSTUVA TIEDONKULKU Sähköurakitsijan ja haltijan ilmitukset Carunalle ja TUKESille Mistä tehdään rekisterinpitilmitus Kenelle ilmitukset tehdään ja miten Millin ilmitukset tehdään 4 3 SÄHKÖN TOIMITTAMINEN Yleistä Sähkön saanti ja tarvittavat asiakirjat Liittymisspimus Verkkpalvelu- ja sähkönmyyntispimus Carunalle timitettavat lppupiirustukset 6 4 SÄHKÖLIITTYMÄT Liittymän timitusraja Sähkön mittauspaikka Liittymisjhdn ja mittauskeskuksen timitus Asiakasmuuntam Jakeluverkkn liitettävät tutantlaitteistt Taka- ja alamittaukset 8 5 SÄHKÖENERGIAN MITTAUS Yleistä Mittauksen etusulakkeen pienentäminen yli 63A:sta max 63A:ksi tai pienemmäksi Sähköenergian mittauspulssien ant mittarilta asiakkaalle Mittauskytkennät 9 6 MITTAMUUNTAJAT Pienjännitemittaus Yleistä Tisin nimelliskurma Muuntsuhde Suurjännitemittaus Yleistä Nimelliskurma Muuntsuhde 12 7 MITTAUKSEN RIVILIITTIMET JA MITTAUSJOHDOT 12 8 MITTALAITTEITA SISÄLTÄVÄT KESKUKSET Mittarialustat Ktelinti 13 9 SÄHKÖKESKUKSEN JA MITTALAITTEIDEN SINETÖINTI Yleistä Menettely sinetöinnin purkamiseen SÄHKÖLÄMMITYS Lämmityksen hjaus LOISTEHON KOMPENSOINTI JA TAAJUUSMUUTTAJIEN HÄIRIÖSUOJAUS Yleistä Ohjeita kmpensinnin tteuttamiseksi LUKITUKSET TUOTTEEN VAIHTO YHTEYSTIEDOT 163 URAKOITSIJAOHJE 3 (18) 1 SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET 1.1 Käyttööntttarkastus Asennustyön surittaneen urakitsijan n aina itse tarkastettava asennukset ennen niiden käyttööntta tai tiselle luvuttamista. Käyttööntttarkastuksesta tulee laatia sähkölaitteistn haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja lukuun ttamatta aivan vähäisiä töitä. Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi khteen yksilöintitiedt, selvitys sähkölaitteistn säännösten ja määräysten mukaisuudesta, yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä, sekä tarkastusten testausten tulkset. Tarkastusten tekijän n allekirjitettava tarkastuspöytäkirja. 1.2 Varmennus- ja määräaikaistarkastukset Kauppa- ja tellisuusministeriön päätöksen (517/96) mukaan n käyttööntttarkastuksen lisäksi tehtävä varmennustarkastus uusille laitteistlukkien 1, 2 ja 3 sähkölaitteistille sekä muutstöille, jtka vat työalueeltaan yli 35 A (käytönjhtajaa kskevissa khteissa yli 250 A). Mikäli kyseessä n lukkaan 3 kuuluva rähähdysvaarallinen tila, leikkaussali tai muu vastaava, n varmennustarkastus kuitenkin tehtävä aina kun muutstyö edellyttää käyttööntttarkastuspöytäkirjaa. Varmennustarkastuksia saavat surittaa valtuutetut tarkastajat ja valtuutetut laitkset lukuun ttamatta laitteistlukkaa 3a, jnka saa surittaa vain valtuutetut laitkset. Lukkien 1 ja 2 salta tarkastus vidaan tehdä klmen kuukauden sisällä sähkölaitteistn varsinaisesta käyttööntsta. Varmennustarkastuksista n annettava tdistus urakitsijalle ja sähkölaitteistn haltijalle. Sähköurakitsijan n hulehdittava varmennustarkastuksen tilaamisesta. Mikäli sähköurakitsijalle n myönnetty man työn varmennusikeus, ulkpulisen surittamaa varmennustarkastusta ei tarvita muissa kuin kemikaalilupaa edellyttävissä räjähdysvaarallisissa tilissa (lukka 3a). Oman työn varmennusikeuden maavalla urakitsijalla tulee lla käytössään muun muassa pulueettmasti arviitu laatujärjestelmä. Määräaikaistarkastuksen tilaaminen n sähkölaitteistn haltijan vastuulla. Määräaikaistarkastukset n tehtävä lukan 1 salta 15, lukan 2 salta 10, ja lukan 3 salta 5 vuden välein. 2 SÄHKÖN TOIMITTAMISEEN PERUSTUVA TIEDONKULKU 2.1 Sähköurakitsijan ja haltijan ilmitukset Carunalle ja TUKESille Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiststa n tehtävä ministeriön määräämissä tapauksissa rekisterinpitilmitus sähköturvallisuusviranmaiselle ja/tai jakeluverkkyhtiölle, jnka vastuualueella sähkölaitteist sijaitsee. Verkkyhtiölle n timitettava ilmitus (yleistietlmake) verkkn kytkennästä, mittarinnista, pääsulakkeen muutksesta, ja kun verksta ertettu kiinteistö kytketään takaisin verkkn. 2.2 Mistä tehdään rekisterinpitilmitus? Sähkölaitteistn rakentajan n tehtävä rekisterinpitilmitus kaikista uusista liittymistä. Ilmituksessa n mainittava sähköturvallisuuden valvnnassa sekä mahdllisten vahinkjen selvittämistä varten tarvittavat tiedt laitteistn tyypistä, haltijasta, rakentajasta ja tarkastajasta. Tarkastajan n tehtävä vastaavanlainen ilmitus myös surittamistaan varmennus- ja määräaikaistarkastuksista.4 URAKOITSIJAOHJE 4 (18) 2.3 Kenelle ilmitukset tehdään ja miten? Rekisterinpitilmitukset tehdään lukan 1a-2b laitteistista Carunalle ja lukan 2c-3 salta TUKESille. Kätevimmin ilmituksen vi hitaa sähköisesti sitteessa: rutsinkielinen lmake: Myös mahdlliset lmakkeen liitteet vi lähettää samassa yhteydessä (enimmäiskk 7 * 0,5 MB). TUKESille tehtävät rekisterinpitilmitukset n timitettava TUKESille heidän malla lmakkeellaan: SL 2 Ilmitus sähkölaitteistrekisteriin. 2.4 Millin ilmitukset tehdään? Rekisterinpitilmitus uudesta liittymästä n tehtävä kuukauden kuluessa sähkölaitteistn käyttööntsta lpulliseen käyttöönsä. Uusia liittymiä sekä liittymämuutksia kskevat mittarinti- ja kytkentäpyynnöt n tehtävä vähintään 2 viikka ennen tivttua verkkn kytkentää Carunalle lähetettävällä yleistietlmakkeella. Lmake sveltuu asianmukaisesti täytettynä sellaisenaan myös uuden liittymän salta rekisterinpitilmitukseksi. Pääsulakekn muutksesta n laadittava ja timitettava yleistietlmake välittömästi sulakekn vaihdn jälkeen. Muutkset järjestelmiin edellyttävät mittarinluentatietja, jten ne vidaan tehdä vasta kun kirjallinen ilmitus n vastaantettu. Varmennus- ja määräaikaistarkastusten salta rekisterinpitilmitukset vidaan tehdä klmen kuukauden sisällä käyttööntsta. 3 SÄHKÖN TOIMITTAMINEN 3.1 Yleistä Sähkönjakelualan timintaa hjaavat sähkömarkkinalakiin perustuvat ja Energiavirastn vahvistamat spimusehdt. Uutta sähköliittymää rakennettaessa ja kytkettäessä sähköverkkn svelletaan yleisiä sähkönkäyttöpaikkjen liittymisehtja (LE 05), Energiavirastn päätöksen mukaisia liittymismaksujen hinnittelumenetelmiä sekä Carunan liittymismaksuja ja niitä kskevia ehtja. Liittymisspimuksen lisäksi sähkön saaminen käyttöön edellyttää käyttöpaikkaa kskevaa vimassa levaa sähkön myynti- ja verkkpalveluspimusta. Asiakas vi staa sähkönsä haluamaltaan sähkön myyjältä. Sähkön myyntiä kskevat yleiset vaatimukset ja ikeudet n määritelty yleisissä myyntiehdissa SME 2010 ja vastaavasti sähkön siirtpalveluja kskevat edellytykset verkkpalveluehdissa VPE 2010.5 URAKOITSIJAOHJE 5 (18) Ehtnimike Sähkönkäyttöpaikkjen liittymisen ehdt LE 05 Keskeinen sisältö Liittymisspimus, liittymismaksu, liittymän ylläpit, liittäminen, liittymän kytkemisen viivästys, liittymän timintavarmuus, spimuksen siirt, spimusehtjen muuttaminen, riitjen ratkaiseminen Verkkpalveluehdt VPE 2010 Verkkpalveluspimus, mittaus, laskutus ja keskeyttäminen, verkkpalvelun viivästys, virhe, vahinkjen krvaaminen ja vakikrvaus, spimusehtjen muuttaminen, spimuksen siirt ja päättyminen Sähkönmyyntiehdt SME 2010 Myyntispimus, laskutus ja sähkönmyynnin keskeyttäminen, myyntispimuksen muuttaminen, siirt ja päättyminen Sähköntimitusehdt STE 2010 Sähkön kknaistimitus. Sisältää sekä sähkön myyntiä että verkkpalvelua kskevat ehdt. 3.2 Sähkön saanti ja tarvittavat asiakirjat Caruna alittaa sähkön timittamisen valmistelun saatuaan tiedt khteen rakentamisesta, sijainnista ja teknisistä seikista. Tiedt tulee timittaa verkkyhtiölle arviintia varten riittävän ajissa ennen tivttua liittymisajankhtaa. Keskeisiä vat liittymiskaapelia, pää/mittauskeskuksia sekä mittausta kskevat tiedt, kun pääkeskuksen nimellisvirta n yli 63 A. Carunalle n timitettava seuraavat asiakirjat: Yleistietlmake mahdllisine liitteineen, kun jakeluverkk n valmiina ja khde kytkettävissä Asemapiirustus Huneistluettel, pää- ja mittauskaavit, kun liittymäkk yli 63 A Suunnitelmat asiakasmuuntamsta, käsittäen asemapiirustuksen, pääkaavin, mistä selviää mittausta kskevat tiedt ja muuntamn rakennekuvat. Myös muuntamtilja kskeva vaatimukset n selvitettävä verkkyhtiön kanssa ennen tiljen rakentamista. 3.3 Liittymisspimus Liittymisspimuksella liittyjä ja Caruna spivat laitteistn liittämisestä jakeluverkkn. Spimuksessa nudatetaan sähkönkäyttöpaikkjen yleisiä liittymisehtja (LE 05) ja vimassa levia liittymismaksuhinnastssa mainittuja ehtja. Liittymisspimuksessa svitaan mm. liittymismaksusta, liittymiskhdasta ja liittymän timitusajasta. Liittymisehtja vidaan täydentää myös tapauskhtaisilla erityisehdilla. Tekniset liittymishjeet n annettu khdassa 4. Liittymisspimuksen ten ja svitun liittymän timituspäivämäärän välinen aika tulee lla riittävä verkkyhtiön käytännön timenpiteiden tteuttamiseen. Yleistietlmake tulee timittaa verkkyhtiölle vähintään 2 viikka ennen tivttua kytkentäajankhtaa.6 URAKOITSIJAOHJE 6 (18) 3.4 Verkkpalvelu- ja sähkönmyyntispimus Sähköurakitsijan lähettämän yleistietlmakkeen ilmituksen mukaisesti Caruna kytkee käyttöpaikan sähköverkkn. Sähkön kytkentä edellyttää myös, että liittyjä n spinut sähkön ststa ja verkkpalvelusta. Tiettyjen sähkölaitteiden käytöstä n svittava verkkyhtiön kanssa etukäteen sähköntimitusehtjen VPE 2010 khdan mukaisesti. Näitä vat mm. mttrit tai kmpressrit, jiden käynnistysvirta n suuri verrattuna pääsulakkeiden kkn, sekä generaattrit. Haja-asutusalueilla n syytä varmistaa etukäteen lämpöpumppujen häiriötön timinta. Varavima-aggregaattien sähkönsyöttö jakeluverkstn tulee lla teknisin keinin tehkkaasti estetty. 3.5 Carunalle timitettavat lppupiirustukset Caruna ei vastaanta eikä arkisti lppupiirustuksia. 4 SÄHKÖLIITTYMÄT 4.1 Liittymän timitusraja Liittämiskhta n pienjänniteliittymissä tntin tai rakennuspaikan rajalla sijaitseva jakkaappi, ilmajhdn pylväs (verkn puleiset liittimet sisältyvät Carunan timitukseen), maakaapeli tai muuntam. 20 kv:n liittymissä liittämiskhta n asiakkaan mistaman muuntamn (kurman)erttimen verknpuleiset liittimet. 4.2 Sähkön mittauspaikka Susiteltavin mittauskeskus ja sen paikka n tntin rajalle sijitettava ns. pihakeskus. Tällöin se sveltuu sellaisenaan rakennusaikaiseen ja lpulliseen käyttöön. Muita mittauksen sijitusvaihtehtja vat auringlta ja sateelta hyvin sujattu ulkseinä tai tekninen tila, mistä n käynti suraan uls (lukitukset lähemmin khdassa 13). Mittauskeskusta ei saa sijittaa verkkyhtiön pylvääseen. Mittauskeskusta ei myöskään saa asentaa lukittuun tilaan, kuten eteiseen, auttalliin, varastn tai autkatkseen. Peruskrjattaessa, kun mittauskeskus uusitaan, mittauskeskus sijitetaan kuten uusissa khteissa. 4.3 Liittymisjhdn ja mittauskeskuksen timitus Liittymisjht n liittymisspimuksessa svitun liittämiskhdan ja pääkeskuksen välinen jht-suus. Rakentaja spii sen timittamisesta ja rakentamisesta haluamansa sähköurakitsijan kanssa. Liittymiskaapeli ei sisälly liittymismaksuun. Mikäli jhdnsujakatkaisijaa käytetään pääsulakkeena, n selvitettävä iksulku- ja selektiivisyysvaatimusten täyttyminen. Liittymiskaapelin mititus Liittymiskaapeli n mititettava ja rakennettava verkkyhtiön edellyttämällä tavalla. Sähkösuunnittelijan ja -urakitsijan n tettava sähkölaitteistjen mitituksessa humin SFS mititusvaatimukset. Liittymisjhdn rakenteen, pikkipinnan ja asennustavan tulee vastata verkkyhtiön vaatimuksia.7 URAKOITSIJAOHJE 7 (18) Kknaan uudessa verkssa yksivaiheinen iksulkuvirta n vähintään 250 A ja vanhassa verkssa 180 A. Vapaa-ajan asuntjen ja erityisliittymien salta svelletaan tapauskhtaisesti standardisarjan SFS 6000 vaatimuksia. Teknisestä asiakaspalvelustamme saa tiedt liittymäkhtaisista yksivaiheisista iksulkuvirrista. Liittymiskaapelin pikkipinnan minimit vat AXMK 25 (alumiinijhtiminen kaapeli) tai MCMK16 (kuparijhtiminen kaapeli). Vaihevärit vat ruskea, musta, harmaa tai musta ja vaihenumer. Sisään viennin sujaputkena käytetään vähintään JM 50. Liittymiskaapelin sujaus Liittyjä rakennuttaa liittymiskaapelin malla kustannuksellaan liittymiskhdasta eteenpäin kaivutöineen. Ojan pitää lla vähintään 0,8 m syvä. Kaapeli peitetään kivettömällä hiekalla siten, että se jää hiekan sisään. Kaapelin varitusnauha asennetaan nin 30 cm syvyyteen. Mikäli maaperä n karkeaa, n kaapeli sujattava vähintään sujauslukan C kurulla, tai asennettava halkaisijaltaan vähintään 110 mm putkeen, jka n varustettu vetlangalla. Mikäli kaapeli n 0,5-0,7 metrin syvyydellä lpullisesta maanpinnasta, kaapeli n sujattava vähintään sujauslukan C kuruilla tai asennettava putkeen. Js kaapeli jää vain 0,3-0,5 metrin syvyyteen, n käytettävä sujauslukan A (raskas sujaus) kurua tai muviputkea. Kallin pinnalla kaapeli n sujattava kallin kiinnitetyllä metallikurulla ja sen päälle valettavalla betnikerrksella. Susittelemme kaikissa tilanteissa (vaikka maaperän laatu tai kaapelin asennussyvyys ei tätä edellyttäisi) liittymiskaapelin asentamista kk tntin suudelta muviputkeen. Pienjännitteellä käytettävän kaapelin kn llessa alle 150 mm2 käytetään halkaisijaltaan vähintään 110 mm putkea. Tätä suurempien pikkipintjen salta putkikk tulee lla vähintään 140 mm, ja 20 kv:n kaapelien khdalla 160 mm. Js liittymiskaapeli n AXMK 4 x 50 tai suurempi, kaapelin sisäänvientiputkitus tehdään vähintään halkaisijaltaan 110 mm putkella. Tällöin pääkeskuksen alapulelle lattiaan tehdään lattiakanava kaapelin asentamisen helpttamiseksi. Putken asennuksen tarkkuuteen tulee kiinnittää erityistä humita. Putkessa saa lla vain yksi kaari, eikä sen taivutussäde saa lla 0,5 m pienempi. Ulkna putken pään n ultuttava rutaeristyksen, asvaltinnin, laatituksen, prtaiden yms. ulkpulelle. Pitkiin putkituksiin laitetaan vetlanka. Salajaputkien käyttö sähköputkituksissa n kielletty. Kun liittymisjht tudaan pylväällä alas, tulee käyttää khkiinnikkeitä (AMKA:n naulakiinnikkeitä) ja useimpien kaapeleiden salta niputtaa. Kytkentä verkkn Caruna ei kytke liittymiskaapelia jännitteiseksi, ellei liittymiskaapeli le asennettu edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti. Liittymäpisteessä sijaitseva kaapelijatks sisältyy verkkyhtiön liittymätimitukseen. Ilmajhtliittymissä (verkkyhtiön pylväs tntin rajalla) liittymiskaapelin kiinnitys pylvääseen hidetaan verkkyhtiön tai verkkyhtiön valtuuttamien urakitsijiden timesta, siltä sin kuin asennustyö vaatii pylvääseen kiipeämistä. Tällöin asiakkaan urakitsijan vastuulla n liittymiskaapelitimituksen salta vain kiinnittää liittymiskaapeli pylvääseen maasta käsin tehtävältä salta tarvikkeineen (sis. kaapelinsujaraudan) ja varata liittymiskaapelia (nin 10 m) verkkn kytkemistä varten. Urakitsija kiinnittää liittymiskaapelin pylvääseen sujaraudan suudelta 1,5 metrin krkeudelle ja liikenneväylien varressa 2 metrin krkeudelle. Menettely n sama myös muissa tilanteissa, jtka edellyttävät kiipeämistä verkkyhtiön pylvääseen.8 URAKOITSIJAOHJE 8 (18) 4.4 Asiakasmuuntam Muuntamn tulee täyttää SFS-standardien vaatimukset ja timialan susitukset. Kiinteistön haltija vastaa muuntamn käytöstä ja ylläpidsta. Caruna hallinni suurjänniteverkk-suuden (20 kv) rakennuttamisen sekä verkstn käytön ja ylläpidn liittymiskhtaan saakka ellei tapauskhtaisesti tisin svita. Liittämiskhta n asiakkaan mistaman muuntamn (varkekurman)erttimen verknpuleiset liittimet. Taajama-alueilla 20 kv:n verkst n yleensä rengasverkka. Tällöin asiakasmuuntamn n varattava kaksi (erikseen svittavissa tilanteissa klme) kenna verkkyhtiön käyttöön. Verkkyhtiö spii klmannesta kennsta aiheutuvista kustannuksista erikseen liittyjän kanssa. Alle 2 megawatin tehinen asiakasmuuntam vidaan liittää verkstn varkekurmanertinta käyttäen. Vähintään kahden megawatin muuntamn tai useamman muuntamn liittymissä n käytettävä relehjattua katkaisijaa. Asiakkaan suurjännitekaapelit tulee sujata ylivirta- ja maasulkusujauksella, jtta asiakkaan verkn viat eivät aiheuta keskeytystä jakeluverkssa. Sujausten asetteluarvista tulee spia verkkyhtiön kanssa. Kaikki muuntama kskevat kjeistmerkinnät, laitetunnukset ja lukitukset tulee lla sähköturvallisuusmääräysten mukaisessa kunnssa ja kestuspöytäkirjat timitettu verkkyhtiölle ennen jännitteen kytkentää. Muuntamn pääkaavi n asennettava sekä pien- että suurjännitepulelle. Lisäksi muuntam/muuntamkennt n varustettava näkyvin Asiakasmuuntam-kyltein. Laskutusmittauksen tulee sijaita suurjännitepulella. Mittauskennn laitteistt tulee saada jännitteettömäksi muuntajaerttimella tai katkaisijalla. Muuntamssa tulee lla käytettävissä työmaadituslaite ja jännitteenketin. 4.5 Jakeluverkkn liitettävät tutantlaitteistt Jakeluverkstn kanssa rinnan käyviä tutantlaitteistja kskevat spimusehdt ja tekniset vaatimukset n selvitettävä verkkyhtiön kanssa ennen laitteistjen rakentamista. Pienvimalakaan ei saa jäädä yksin syöttämään jakeluverkka. Sen n autmaattisesti erttava verksta kun sähkönsyöttö katkeaa jakeluverkn pulelta. Tarkempia hjeita sekä vaatimuksista tutannn verkkn liittämisestä löytyy sitteesta 4.6 Taka- ja alamittaukset Js liittymän takana n useampi mittaus, tulee mittaukset tteuttaa pääsääntöisesti alamittauksina (mittaus, jnka kulutus n ertettu liittymän pääkäyttöpaikan mittauksesta). Tällöin mahdllisesta päämittauksesta ei näy alamittausten kulutus. Takamittaus (mittaus, jnka kulutus n mukana pääkäyttöpaikan päämittauksessa) n sallittu, js kyseessä n kj-liittymä; asiakas mistaa muuntamn ja mittaus n kj-pulella. Kj-pulella levia takamittauksia ei kuitenkaan sallita. Takamittauksissa asiakas vastaa tarvittavista keskusmuutksista sekä jhdtuksista. Takamittaukset vat aina tuntimittauksia. Takamittauksien asiakkaille tehdään sulakekn mukainen verkkspimus. Päämittauksista vähennetään takamittauksen kulutus. Listeht vähennetään päämittauksesta, js listehmaksu n laskutettava kmpnentti takamittauksen asiakkaalla.9 URAKOITSIJAOHJE 9 (18) 5 SÄHKÖENERGIAN MITTAUS 5.1 Yleistä Yleisinä hjeina tähän mittaushjeeseen n käytetty seuraavia standardeja ja susituksia: SFS 2529 Energiamittarin alusta SFS 2537 Mittauskytkennät ja liitinten numerinti SFS 3381 Mittauslaitteistt SFS 3382 Ohjaus- ja kaukmittauslaitteistt Energiatellisuus, Tuntimittauksen periaatteita 2010 Caruna timittaa, hultaa ja mistaa kaikki sähköenergian laskutusmittaukseen tarvittavat mittalaitteet ja tiednsiirtyhteydet sekä hulehtii mittaustietjen raprtinnista sähkökaupan sapulille. Suraa mittausta käytetään, kun liittymän pääsulake n enintään 63A, ja susiteltava mittarin asennuspaikka maktitalissa ja lma-asunnissa n pääsulakkeiden ja pääkytkimen välissä. Pääsulakkeiden llessa suuremmat kuin 63A käytetään epäsuraa mittausta. Liittyjä hankkii ja asentaa kustannuksellaan mittaukseen tarvittavat mittamuuntajat, mittarialustat, riviliittimet, varkkeet ja jhtimet. Mittarin tiednsiirtyhteyden tteuttaa verkkyhtiö jk PLC- tai GSM/GPRS- tiednsiirtyhteydellä. Kaikki mittarit siirretään tuntiluentaan heti asennuksen jälkeen. Sähköjen katkaisu susitellaan tehtäväksi mittarissa levalta pääkytkimeltä, jllin Carunalla n mahdllisuus ylläpitää säännöllinen etäyhteys energiamittarille. Jännite kauklämmön lämpömäärämittareille n tettava mittauksen jälkeen malta sinetöitävältä sulakkeelta. 5.2 Mittauksen etusulakkeen pienentäminen yli 63A:sta max 63A:ksi tai pienemmäksi Mittauksen etusulakkeen pienentämisen yhteydessä vidaan sallia 63 A käyttöpaikka epäsuralla mittauksella, sillä ehdlla että virtamuuntajien tarkkuuslukka ja taakka tarkistetaan ja mittauksen mittaustarkkuus säilyy. Tarvittaessa virtamuuntajat täytyy uusia js mittaus halutaan säilyttää epäsurana. 5.3 Sähköenergian mittauspulssien ant mittarilta asiakkaalle Sähkömittareilta n mahdllisuus kytkeä reaaliaikaisia energiamittauspulsseja (pätö- ja lisenergia) asiakkaan maan järjestelmään. Pulssien kytkemiseksi asiakkaan tulee asentaa erillinen hjauskaapeli mittauskeskukseen, ja hjauskaapelissa n ltava kaksi jhdinta jkaista kytkettävää pulssi-infrmaatita varten. Mittareissa levat pulssiantkskettimet vat ptentiaalivapaita, jten niistä saatavat pulssit vat ns. S0-pulsseja. Pulssiannn kytkentä n mittarivaihdn yhteydessä maksutn ja erikseen kytkettäessä maksullinen palvelu. 5.4 Mittauskytkennät Kytkennät vimassalevien standardien mukaisesti: SFS 2529 Energiamittarin alusta SFS 2537 Mittauskytkennät ja liitinten numerinti SFS 3381 Mittauslaitteistt SFS 3382 Ohjaus- ja kaukmittauslaitteistt10 URAKOITSIJAOHJE 10 (18) 6 MITTAMUUNTAJAT 6.1 Pienjännitemittaus Yleistä Virtamuuntajat asennetaan kaikkiin vaiheisiin ja mittausjhtimet asennetaan selvästi erilleen muista jhtimista. Virtamuuntajien tarkkuuslukan tulee lla 0,2S ja tisisvitus 5A. Virtamuuntajia valittaessa tulee myös humiida spiva nimellisteh (VA) mittauspiirien takkaan nähden. Virtamuuntajat tulee asettaa siten, että arvkilvet vidaan lukea muuntajien llessa jännitteisiä. Mittarin käyttöjännite tetaan päävarkkeen jälkeen ennen pääkytkintä 10 A iksulkusujan kautta. Pääkytkimen välittömässä läheisyydessä tulee lla kilpi, jka ilmittaa, että pääkytkin ei katkaise jännitettä mittarilta Tisin nimelliskurma Virtamuuntajien timiminen tarkkuuslukassaan edellyttää virtamuuntajien tisipulen riittävää kurmitusta (taakka), jka n % virtamuuntajien nimellistehsta. Virtamuuntajan nimellisteh n yleensä 1-5 VA virtamuuntajan nimellisvirrasta riippuen. Tisipulen taakan mudstaa mittari, riviliitin ja mittausjhtimet. Virtamuuntajien tisijhdtus tulee svittaa virtamuuntajan nimellistehn ja taakkaan nähden (kats taulukk). Virtamuuntajan nimellisteh (VA) Tisisvitus (A) 1.0 5A 1,5 5,0 m 1,5 5A 2,5 8,0 m 2.0 5A 3,0 11,0 m 2,5 5A 4,0 13,0 m 3.0 5A 5,0 16,0 m 4.0 5A 6,0 22,0 m 5.0 5A 7,0 28,0 m Sallittu tisijhdtuksen kknaispituus (S1+S2) 2,5mm 2 jhtimella (metriä) HUOM. Nykyaikaisten staattisten energiamittareiden virtapiiriin aiheuttama taakka n niin pieni, ettei sitä käytännössä tarvitse humiida taakkalaskelmissa. Mikäli taakka ei pysy taulukn mukaisissa rajissa, tulee tisipulen jhdtuksen pikkipinta-alaa suurentaa tai tarvittaessa käyttää lisävastuksia riittävän taakan saavuttamiseksi. HUOM. Ilman mittausta levan jännitteisen virtamuuntajan tisipuli n iksuljettava Muuntsuhde Virtamuuntajien muuntsuhde määritellään mittaavan khteen näennäistehn perusteella. Pienjännitemittauksessa vidaan käyttää nimellisarvltaan 250/5A virtamuuntajaa, mikäli pääsulakekk n A. Mikäli pääsulakekk n suurempi kuin 250A, virtamuuntajaksi valitaan laskettua arva lähinnä leva nimellisarv. Kurmitukseltaan suurempaa virtamuuntajaa vidaan käyttää, mikäli sen vidaan sittaa pysyvän tarkkuuslukassaan mitattavalla virta-alueella. Mitattavan virran tulisi lla 0,2 1,0 kertaa virtamuuntajien nimellinen tisivirta.11 URAKOITSIJAOHJE 11 (18) Muuntsuhdekerrin saadaan jakamalla muuntajan arvkilpeen leimattu ensiövirta tisivirralla, ja jhdinauksta läpimenevien jhtimien lukumäärällä. Sähkönkäyttäjän näennäistehn muuttuessa tulee ryhtyä tarvittaviin timenpiteisiin muuntajien vaihtamiseksi kurmitusta vastaaviksi. Muuntajien vaihtamisen hankinnista ja kustannuksista vastaa kknaisuudessaan sähkönkäyttäjä. 6.2 Suurjännitemittaus Yleistä Mittauksessa käytetään klmea virta- ja klmea jännitemuuntajaa, yksi jkaiseen vaiheeseen. Virtamuuntajien mittasydämistä n tutava erilliset men- ja paluujhtimet riviliittimille. Virtamuuntajien mittasydämiä ei saa käyttää laitteistjen sujaukseen vaan sujauksia varten täytyy lla mat virtasydämet tai virtamuuntajat. Jännitemuuntajien ensiöpiireissä ei saa käyttää ertinta tai suurjännitevarkkeita. Jännitemuuntajien ja liitäntöjen tulee sijaita energian kulkusuunnassa ennen virtamuuntajia. Mittamuuntajia valittaessa tulee varmistaa verkkyhtiöltä terminen ja dynaaminen iksulkukestisuus. Mittausjhdt asennetaan selvästi erilleen muista jhdista. Virtamuuntajien tarkkuuslukan tulee lla 0,2S ja tisisvitus 5A. Jännitemuuntajien tarkkuuslukan tulee lla 0,2. (Liite 3) Suurjänniteverkn mittalaitteilta n ltava yhteys matkapuhelinverkkn. Kuuluvuuden varmistamiseksi yksittäiseltä mittalaitteelta tulee tarvittaessa tehdä reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkseinän välille. Js rakennuksessa n useampia mittalaitetilja tulee niiden välille varata reitti tiednsiirtkaapelille tai spia reittivarauksista erikseen verkkyhtiön kanssa Tisin nimelliskurma Taakan tulee lla % mittamuuntajan nimellistehsta (VA). Virta- ja jännitemuuntajia valittaessa n humiitava spiva teh mittauspiirien takkaan nähden. Yleensä käytetään 2.5 7,5 VA virtamuuntajia ja VA jännitemuuntajia. Mikäli edellä mainittua käyttökurmaa ei saavuteta, tulee ngelma ratkaista verkkyhtiön kanssa. Jännitemuuntajissa tulee lla avklmiapukäämit ja tähän piiriin n kytkettävä vaimennusvastus Muuntsuhde Virtamuuntajien muuntsuhde määritetään mitattavan khteen näennäistehn perusteella. Virtamuuntajaksi valitaan laskettua arva lähinnä leva suurempi nimellisarv. Virtamuuntajassa susitellaan levan kaksi ensiövirta-aluetta. Mittamuuntajat tulisi asettaa siten, että arvkilvet vidaan lukea. Lisäksi kytketty muuntsuhde n merkittävä mittauskennn selkeästi nähtäville. Sähkönkäyttäjän näennäistehn muuttuessa tulee ryhtyä tarvittaviin timenpisteisiin muuntajien muuttamiseksi kurmitusta vastaaviksi. Muuntajien vaihdsta aiheutuvat kustannukset maksaa sähkönkäyttäjä.12 URAKOITSIJAOHJE 12 (18) 7 MITTAUKSEN RIVILIITTIMET JA MITTAUSJOHDOT SFS 3381 Epäsurassa mittauksessa n käytettävä ruuvi- tai jusikiristeisiä riviliittimiä. Liittimet n vitava katkaista ja katkaisukhdan mlemmin pulin n ltava 4 mm:n banaanipistukat. Mittamuuntajien pulelta liittimien n ltava lisäksi rinnan kytkettävissä. Epäsurassa mittauksessa käytetään jännite- ja virtajhtimina pikkipinnaltaan 2,5 mm² jhtimia, ellei jhtimen aiheuttama kurma (taakka), iksulkukestisuus tai jännitehäviö edellytä suurempaa pikkipintaa. Mittamuuntajien laji valitaan asennustilaa kskevien vaatimusten mukaisesti ja mikäli ne vat alttiina iksulkuvirtjen ja magneettikenttien vaikutukselle, n jännite- ja virtapiirien jhtimet asennettava miin erillisiin metallisiin sujaputkiin tai kuruihin (ei alumiini- tms.). Riviliittimet asennetaan laskutusmittauksen yhteyteen sinetöitävään tilaan. Riviliittimien tul- ja lähtöpulelle n varattava työtilaa vähintään 50 mm. Riviliittimet asennetaan vaakasuraan ja numeridaan kytkentäkaaviiden mukaisesti vasemmalta ikealle juksevilla numerilla 1 n. Jännite- ja virtapiirit ertetaan tisistaan riviliittimiin sijitettavilla ertuslevyillä. Ketjutukset kytketään riviliittimen tulevalle pulelle siten, että aukaisemalla liitin yhteys mittarin hjauslaitteeseen katkeaa. Sähkönkäyttäjien laitteita ei sallita samaan mittapiiriin laskutusmittareiden kanssa. 8 MITTALAITTEITA SISÄLTÄVÄT KESKUKSET 8.1 Mittarialustat Mittarialustat n urakitsijan timesta varustettava sekä mnimittarikeskuksessa että huneistn ryhmätaululla huneistn numerlla ennen mittarin asennusta. Jukseva numerinti alitetaan vasemmasta yläkulmasta riveittäin. Mittarialustina käytetään standardin SFS 2529 mukaisia M2-mittarialustja: epäsurissa mittauksissa 1 x M2 2-aikamittauksissa 1 x M2 Mittarialustat asennetaan siten, että mittariristikn keskikhta n välillä cm hittassta. Tehmittauksissa vastaava krkeus n cm. 8.2 Ktelinti Mittaritilan ktelinnissa käytetään standardin mukaisia ktelita. Mittaus vi lla myös pääkeskuksessa. Tehmittauksen mittariktel n ltava avattavissa ilman työkaluja ja kannet tulee lla saranilla varustettu. Lisäksi siinä n ltava lukuikkuna ja kannen sinetöintimahdllisuus. Mittarikteln tudaan 16 mm² kevi-sujajhdin, jka kytketään kiinteistön maadituskiskn.13 URAKOITSIJAOHJE 13 (18) 9 SÄHKÖKESKUKSEN JA MITTALAITTEIDEN SINETÖINTI 9.1 Yleistä Sellaisissa keskuksissa, ktelissa, jakrasiissa ja talvarkkeissa jne., jissa n kuluttajalle mittaamatnta sähköä, n ltava mahdllisuus tiljen lutettavaan sinetöintiin. Esimerkkeinä näistä laitteista ja keskussista vat: energiamittarien kannet hjauslaitteet mittauspääte mittamuuntajien ktelt mittausriviliittimien ktelt jännitevarkkeiden ktelt tai yhtenäinen kansi hjausvarke liittymisjhdn liitinktel, päävarkektel ja pääkytkinktel Sinetöitävässä tilassa ei saa lla kuluttaja-asennuksia, kuten PE- ja N-kiskjen yhdistyksiä, ja susitellaan, ettei kyseisten tiljen läpi kuljeteta jhtimia keskuksen muihin siin. 9.2 Menettely sinetöinnin purkamiseen Js sinetöinti judutaan murtamaan, asiasta n tettava etukäteen yhteyttä Carunan tekniseen asiakaspalveluun. Yhteystiedt löytyvät khdasta SÄHKÖLÄMMITYS Sähkölämmityksessä susitellaan käytettäväksi SLY:n 72/92 laatimia kytkentäsusituksia Lämmityksen hjaus Mittalaitteiden hjauskärjet vat AMM mittareissa yleisesti 2 A. Js asiakas tarvitsee virtakestisemman hjausreleen, n mittauskeskukseen asennettava erillinen hjauksen välirele, jka asennetaan keskuksen sinetöityyn saan (asiakas hankkii ja mistaa). Mnimittauskeskuksissa tulee lämmityksen hjaukset jhdttaa asuntkhtaisesti mittarille. Lämmityksenhjauksen n tultava asiakkaan ryhmäkeskukselta. Hum: Ohjauksen jhdtuksen n tultava mittauskeskukseen riviliittimelle. 11 LOISTEHON KOMPENSOINTI JA TAAJUUSMUUTTAJIEN HÄIRIÖSUOJAUS 11.1 Yleistä Useimmat sähköverkn kulutuslaitteet tarvitsevat timiakseen pätötehn (P) lisäksi listeha (Q). Tällaisia laitteita vat mm. mttrit, purkauslamput ja muuntajat. Laitteiden tarvitsema listeh vidaan ttaa jk sähköverksta tai tuttaa laitteiden läheisyydessä kmpensintilaitteistlla. Listehn siirt sähköverkssa lisää jhtjen ja muuntajien jännite-, teh- ja energiahäviöitä sekä vähentää pätötehn siirtkykyä. Hinnastssa sa listeha n ilmaista. Ylimenevältä salta Caruna perii hinnastn mukaisen maksun.14 URAKOITSIJAOHJE 14 (18) Listehmaksu peritään mlempiin suuntiin (hum. ainastaan Caruna Esp Oy:n verkssa). Listehn kmpensinnille, mittareille, virtamuuntajille ja hjausyksiköille susitellaan pääkeskuksella tilavaraus, päävarkkeen nimellisvirran llessa yli 63 A. Kmpensinti n asennettava käyttöpaikkakhtaisesti mittauksen jälkeen. Listehn kmpensinti jaetaan spivimmalla tavalla sähkön tutannn, siirrn ja kurmituspisteiden kesken. Jatkuvasti verkkn kytkettyjä tai kytkinkelllla hjattavia kmpensintilaitteita ei yleensä sallita. Hinnastssa sa listeha n ilmaista. Ylimenevältä salta Caruna perii hinnastn mukaisen maksun Ohjeita kmpensinnin tteuttamiseksi Purkauslampuilla tteutettava katu- ja tievalaistus tulee sulakkeiden ksta riippumatta tehdä aina kmpensiduilla valaisimilla tai muulla hyväksytyllä tavalla. Purkauslamppukurman ryhmäsulakkeen llessa >10 A tulee listeh purkauslamppujen salta kmpensida vähintään arvn cs 0,9. Yksittäis- ja ryhmäkmpensinneissa ei kmpensinti saa ylittää laitteen tai laiteryhmän listehn tarvetta. Autmaattisessa kmpensintilaitksessa tulee suunnitteluvaiheessa ttaa yhteyttä verkkyhtiöön mahdllisen mittarinnin ja hjauslaitteiden sveltuvuuden varmistamiseksi säätöprtaan n ltava kvar listehnsäädön virtamuuntajat eivät saa lla laskutusmittaukseen liittyviä ja niiden tulee täyttää SFS 2874 susitukset mittausmuuntajille. 12 LUKITUKSET Lukituksiin käytetään Frtum EXEC -sarjan C- tasn lukkpesää ja avaimena Frtum EXEC -sarjan C-tasn avainta. (Mittarilukusarja) Esimerkiksi: kerrstalt liiketalt tellisuus maktitalt, jissa mittarikeskus n teknisessä tilassa Susiteltavin vaihteht n käyttää kaksipesäistä lukka, jnka tinen avainpesä n lukittu Frtumin EXEC:in ja tinen pesä kiinteistön maan sarjaan. Tuplapesäisiä lukkja löytyy nykyisin lähes kaikkiin vityyppeihin. Tisena vaihtehtna n asentaa rakennuksen ulkseinään avainsäilö, jssa n sisällä kiinteistön reittiavain. Yksittäiset lukt Omaktitaljen, kesäasuntjen ja vastaavien ulsasennettavien mittauskeskusten ksketussujaukseen riittää työkalulla tteutettu lukitus. Tarvittaessa vidaan k. keskukset lukita Frtum Sähkönsiirrn Classic-mallisella riippuluklla.15 URAKOITSIJAOHJE 15 (18) Mittauskeskukset jissa n Ably kalustelukn praus, lukkmalliksi Ably CL100C lukk ja riippulukn kiinnikkeillä varustettuihin khteisiin Ably 3020C lukk. Mlempien lukktyyppien mukana timitetaan 2 kpl asiakasavaimia. Lukituksesta saa lisätieta teknisestä asiakaspalvelustamme. 13 TUOTTEEN VAIHTO Vanhassa kiinteistössä, jssa keskus n sisällä, tulee humiida esim. lämmitystavan muuttuessa sähkölle, että keskus ja liittymisjhdn pikkipinta sekä asennustapa vat määräysten mukaisessa kunnssa. Samin tulee nudattaa khdan 11 kytkentöjä. Näissä saneerauskhteissa, makti- ja paritalkhteissa, käytetään tarvittaessa kellmittareita. Caruna laskuttaa tutteen vaihdsta sille aiheutuneet kustannukset palveluhinnastnsa mukaisesti. 14 YHTEYSTIEDOT Yksityisasiakkaat Yleinen palvelunumer (pvm/mpm) arkisin kl 9-17 Verkksivut Sähkönjakelun vikailmitusnumer kaikilla alueilla 24 h Urakitsijat ja yhteistyökumppanit Caruna verkkpalvelut (pvm/mpm) arkisin kl 8-16 Sähköpsti Yleistietlmake urakitsijan täytettäväksi Liitteet: Epäsura mittaus, virtamuuntajaliitäntä Epäsura mittaus, jännite- ja virtamuuntajaliitäntä Mittarinnin edellytykset16 URAKOITSIJAOHJE 16 (18) Liite 1: Epäsura mittaus, virtamuuntajaliitäntä17 URAKOITSIJAOHJE 17 (18) Liite 2: Epäsura mittaus, jännite- ja virtamuuntajaliitäntä18 URAKOITSIJAOHJE 18 (18) Liite 3: Mittarinnin edellytykset MITTAROINNIN EDELLYTYKSET Seuraavat asiat tulee tarkistaa ja niiden tulee lla kunnssa ennen mittauksen kytkentää. Yleiset vaatimukset Liittymiskaapeli n kytketty ja jännitteinen. Pääsulakkeet/mittauksen etusulakkeet vat irti ja liittymisspimuksen mukaiset sekä fyysisesti varkealustihin spivat. Mitattavat nusujhdt n kytkettynä ryhmäkeskuksella ja käyttööntettavissa testausta varten. Mittausristikiden merkinnät n tehty ristikiden ikeaan yläkulmaan maalaten tai pysyvällä tehdasvalmisteisella merkintätarralla. Ryhmäkeskus/ristikkmerkintöjen tulee edetä riveittäin vasemmalta ikealle, alkaen vasemmasta yläkulmasta. Jukseva numerinti tulee lla käytössä kk khteessa. Esimerkiksi A1-D54, eli ei käytetä kskaan samaa ristikknumera samassa liittymässä. Pääkeskustilan vaatimukset Lattia n valmis. Keskushuneen seinät n pintakäsitelty. Lukittava vi n FSS/FED lukksarjassa tai reittiavain avainsäilössä, mikäli keskustilaan ei le pääsyä suraan ulka. Kiinteä valaistus n valmis. Epäsurat mittaukset > 63A Mittauskmpnenttien (VKO käyttöjännite, jännitevarkkeet, virtamuuntajat) järjestys syöttösuunnassa n ikea. Mittamuuntajat n asennettu (mitattava virta sisään P1 ja uls P2) ja virta-arvt, taakkaa sekä lukka (0,2S) vat ikeat. Mittausjhdtus n asennettu riviliittimineen, päät n kurittu ja jhtimet n merkitty hjeen mukaisesti. Surat mittaukset 63A Mittausjhdtus n valmiina ja merkitty. Jakalueet eli nusujhtjen syöttöalueet n tarkistettu. Mittausristikiden merkinnät vat vastaavat, kuin ryhmäkeskuksessa, eli n käytetty juksevaa numerintia. Nusukaapeleita ei le tutu suraan mittarille. Mittausjhtimien vat tyyppiä MK (ei hiensäikeinen MKEM). Suurin käytetty kuparijhtimen kk n 16mm2. Näytä lisää
URAKOITSIJAOHJE 1 (19) CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 2 (19) Caruna Oy:n ja Caruna Esp Oy:n yleishjeet sähköurakitsijille ja -suunnittelijille Sisällysluettel Lisätiedot Vattenfall Verkko Oy. Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle
Vattenfall Verkko Oy Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo: Sisällysluettelo:...2 1. Sähköasennusten tarkastukset...3 1.1 Käyttöönottotarkastus...3 1.2 Varmennustarkastus...3 Lisätiedot SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot FORTUMIN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA - SUUNNITTELIJOILLE
FORTUMIN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA - SUUNNITTELIJOILLE Yleisohjeet 2 (22) FORTUM SÄHKÖNSIIRTO OY:N (FSS) JA FORTUM ESPOO DISTRIBUTION OY:N (FED) YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE Lisätiedot Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta
SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen Lisätiedot JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE
YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE 2 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Sähköliittymän tilaaminen... 3 2.1. Yleistä... 3 2.2. Liittymissopimukset... 3 2.3. Liittymän toimitusaika ja liittymismaksu... Lisätiedot TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset
TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS Lisätiedot FORSSAN VERKKOPALVELUT OY:N (FVP) OHJEISTUS SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA - URAKOITSIJOILLE
1(9) FORSSAN VERKKOPALVELUT OY:N (FVP) OHJEISTUS SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA - URAKOITSIJOILLE 1. SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Käyttöönottotarkastus Kohteen asennustyön suorittaneen urakoitsijan on aina Lisätiedot 20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta.
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014
Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016
Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje
VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja Lisätiedot REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa
Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan Lisätiedot LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA
LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita, Lisätiedot 22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).
TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne Lisätiedot KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU
PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta Lisätiedot 1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.
1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan. Lisätiedot CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely
CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin Lisätiedot LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT
TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana Lisätiedot Sähköliittymä ja työmaasähkö
Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa Lisätiedot Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste
Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden Lisätiedot Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä
Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus Lisätiedot Kuva 1: Kojeen rakenne
1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet Lisätiedot KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö
KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen Lisätiedot SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON
S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi Lisätiedot 3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri
Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1 Lisätiedot Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018
Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta Lisätiedot Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.
11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet Lisätiedot Katsastustoimipaikan laitevaatimukset
Ohje 1 (5) TRAFI/ Antpäivä: 28.12.2011 Vimaantulpäivä: 2.1.2012 Vimassa: tistaiseksi Säädösperusta: LiikMp ajneuvjen katsastusluvista (1099/1998) 2 Muutstiedt: Kumaa hjeen 237/121/2001 Sveltamisala: Katsastustimipaikat Lisätiedot 20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.
SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski, Lisätiedot Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus
TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450, Lisätiedot PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä
Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia Lisätiedot Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet
Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa Lisätiedot Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.
(1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista Lisätiedot Lausuntopyyntökysely
SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta Lisätiedot ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET
IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä Lisätiedot Pientalorakentajan opas
Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön Lisätiedot Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta
1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite Lisätiedot Eurovac 200T Purunpoistolaite
Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr Lisätiedot PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI
SÄHKÖVERKKO EL 12.11.2008 Muisti Periaatteita vika ja häiriötilanteiden selvittämiseksi PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 VIKA- JA HÄIRIÖTILANTEET...4 Lisätiedot MÄNTSÄLÄN SÄHKÖN YLEISOHJEET RAKENTAJALLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista
Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn Lisätiedot OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE
OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä Lisätiedot PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto
Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi Lisätiedot TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016
1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme Lisätiedot 081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ
081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ 081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 081.2.1 Mttripyörät 081.2.1.1 ATV (Nelipyöräinen mttripyörä) 081.2.2 Kilpailulukat 081.2.3 Samalla mttripyörällä kilpaileminen eri Lisätiedot Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1
TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta Lisätiedot Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti
1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen Lisätiedot 1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.
1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti. Lisätiedot LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT
1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa Lisätiedot TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.
TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta Lisätiedot Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta
www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa Lisätiedot Suomi 100 -tukiohjelma
Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman Lisätiedot SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014
SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön Lisätiedot HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne
1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan Lisätiedot Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -
Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Jyväskylän Energian neuvontaa ja esitteitä palvelupisteessämme: Hannikaisenkatu Lisätiedot Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?
Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse Lisätiedot B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS
PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA Lisätiedot Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?
Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse Lisätiedot Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu
Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen, Lisätiedot SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien Lisätiedot Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---
Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden Lisätiedot Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -
Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Apuna voit käyttää sähköyhtiön neuvoja ja esitteitä. 2. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan Lisätiedot VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI
Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. Lisätiedot 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014
4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen Lisätiedot Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.
1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen Lisätiedot 081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT
081 JÄÄRATA 2016 081.1 MÄÄRITELMÄ 081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 081.2.1 Mttripyörät 081.2.1.1 ATV (Nelipyöräinen mttripyörä) 081.2.2 Kilpailulukat 081.2.3 Samalla mttripyörällä kilpaileminen eri Lisätiedot Luvian kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS
SISÄLLYSLUETTELO Luvian kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS.....4 Lisätiedot Omaishoitajienkuntoutuskurssit
Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän Lisätiedot Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö
Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä. Lisätiedot LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS
LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT Lisätiedot Yleisohje urakoitsijoille ja suunnittelijoille Sähköliittymät ja energiamittaus
Sähköliittymät ja energiamittaus 1. JOHDANTO... 2 2. SOPIMUKSET JA SÄHKÖN TOIMITTAMINEN... 2 2.1. Yleistä... 2 2.2. Liittymissopimus... 2 2.3. Verkkopalvelu- ja sähkönmyyntisopimus... 2 3. LIITTYMÄN RAKENTAMINEN... Lisätiedot 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika
Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä. Lisätiedot Ohjeita rakentajalle
Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Sähköverkkoon liittymisessä on monia asioita, jotka rakentajan tulee hoitaa oman sähköurakoitsijansa ja Lisätiedot KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA
ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita Lisätiedot TOIMENPIDELUPA HAETTAVA ILMOITUS TEHTÄVÄ
1 ALAVUDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Alavuden kaupunginvaltuustn 17.9.2001 hyväksymä 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa levien sekä muiden Lisätiedot Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa
Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava Lisätiedot VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4
VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen Lisätiedot OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE
OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE SÄHKÖVERKON LIITTYMISSOPIMUS Liittymissopimus tulee tehdä vähintään 1 kuukausi ennen kuin sähköä tarvitaan. -Liittymissopimus tehdään Vaasan Sähkö Oy:n rakentajapalvelussa osoitteessa Lisätiedot Kiinteistön sähköverkko
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä Lisätiedot pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on
5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia, Lisätiedot ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty KV 20.1.2003 8. Voimaantulo 25.2.2003 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2.
ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 20.1.2003 8 Vimaantul 25.2.2003 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa levien sekä muiden maan Lisätiedot ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä
ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn... Lisätiedot Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön Lisätiedot Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle
30.4.2014 Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute