Source: http://it.discussioni.ingegneria.civile.narkive.com/kkmxbLfH/obbligo-progetto-impianto-termico
Timestamp: 2015-04-21 18:58:23+00:00
Document Index: 17844436

Matched Legal Cases: ['art.28', 'art.28', 'art. 5', 'art. 5', 'art.28', 'art.28']

obbligo progetto impianto termico ?
obbligo progetto impianto termico ? (troppo vecchio per rispondere)
Studiomirano	2010-03-19 17:28:43 UTC
IMPIANTO < 35 KWobbligo progetto redatto da installatore35 KW < IMPIANTO < 50 KWobbligo progetto redatto da installatoreobbligo rispetto normativa VV FF per centrali termicheobbligo pratica ISPESLIMPIANTO > 50 KWobbligo progetto redatto da professionista abilitatoobbligo rispetto normativa VV FF per centrali termicheobbligo pratica ISPESLcorreto fino qui ?La domanda è:unico bombolone GPL che alimenta una caldaia da 35 kw a servizio di un unicau.i.L' u.i. viene ampliata e divisa in due. In pratica ora c'è un u.i. in più.La nuova unità immobiliare verrà alimentata con una nuova caldaia da 35 kw,posta in locale separato dall'altra, ma alimentata dallo stesso bomboloneGPLai fine dei VV FF le due potenze non si sommano, ma ai fini del DM 37/08 ?Supero o no i 50 kW?Inoltre non ho ben capito quando si applica la "direttiva ATEX"--www.studiomirano.itprogettazione - direzione lavori - catasto terreni e fabbricati -successioni - certificazioni energetiche
Rudi Curto	2010-03-19 18:54:53 UTC
Post by StudiomiranoIMPIANTO < 35 KWobbligo progetto redatto da installatorenoai sensi dell'art.28 della L10/91 il progetto dell'impianto termico èdi competenza dei tecnici abilitatiimpianto termico=impianto meccanicotecnici abilitati:-periti meccanici-periti termotecnici-ingegneri VO-ingegneri NO a seconda della specializzazionel'unica cosa che l'installatore potrebbe progettare :-impianto idrosanitario-impianto rete gasPost by Studiomirano35 KW < IMPIANTO < 50 KWobbligo progetto redatto da installatorecome soprale cose che l'installatore potrebbe progettare sono:-impianto gas fino ai 50 kW-canna collettiva ramificata fino ai 50 kW-impianto idrosanitarioPost by Studiomiranoobbligo rispetto normativa VV FF per centrali termicheobbligo pratica ISPESLIMPIANTO > 50 KWobbligo progetto redatto da professionista abilitatoobbligo rispetto normativa VV FF per centrali termicheobbligo pratica ISPESLok
Bobbysan	2010-03-20 12:09:08 UTC
Post by StudiomiranoIMPIANTO < 35 KWobbligo progetto redatto da installatorenoai sensi dell'art.28 della L10/91 il progetto dell'impianto termico èdi competenza dei tecnici abilitatiimpianto termico=impianto meccanicotecnici abilitati:-periti meccanici-periti termotecnici-ingegneri VO-ingegneri NO a seconda della specializzazionel'unica cosa che l'installatore potrebbe progettare :-impianto idrosanitario-impianto rete gasScusami Rudi, ma da quanto è riportato nell'art. 5 del DM 37/08, si evincetutt'altro, cioèche "in alternativa sono i responsabili tecnici a porte redarre il progetto,ancorchè non esulidalle specifiche potenzialità regolamentate appunto dal DM, sempre che nonabbia preso unabbaglio.CiaoRoberto (GE)
Tigers	2010-03-22 08:36:32 UTC
Il 20/03/2010 13.09, Bobbysan ha scritto:[snip]Post by BobbysanScusami Rudi, ma da quanto è riportato nell'art. 5 del DM 37/08, sievince tutt'altro, cioèche "in alternativa sono i responsabili tecnici a porte redarre ilprogetto, ancorchè non esulidalle specifiche potenzialità regolamentate appunto dal DM, sempre chenon abbia preso unabbaglio.Esatto, quello pero' e' il DM 37. Invece lui parla della L.10/91, chenon mi risulta abrogata (ne' abrogabile forse) dal DM 37 e che ponevincoli piu' restrittivi.E' pur vero che tale norma e' costantemente disattesa e per cui e'rimasta semisconosciuta, pero' esiste.--Ciao, Tigers[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente trale più ripide ... e.www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...
Studiomirano	2010-03-22 20:04:45 UTC
tra i tecnici abilitati inserirei anche i geometri, fino almeno a 35 kwnoai sensi dell'art.28 della L10/91 il progetto dell'impianto termico èdi competenza dei tecnici abilitatiimpianto termico=impianto meccanicotecnici abilitati:-periti meccanici-periti termotecnici-ingegneri VO-ingegneri NO a seconda della specializzazionel'unica cosa che l'installatore potrebbe progettare :-impianto idrosanitario-impianto rete gas
r***@libero.it	2010-03-22 20:59:55 UTC
Post by Studiomiranotra i tecnici abilitati inserirei anche i geometri, fino almeno a 35 kwnoai sensi dell'art.28 della L10/91 il progetto dell'impianto termico èdi competenza dei tecnici abilitatiimpianto termico=impianto meccanico-periti meccanici-periti termotecnici-ingegneri VO-ingegneri NO a seconda della specializzazione-impianto idrosanitario-impianto rete gasse i geometri sono abilitati alla progettazione di impianti meccaniciallora lo possono fare, altrimenti no....vi sono diverse sentenze a sfavore dei geometri riguardo allaprogettazione degli impianticonosco diversi geometri che progettavano impianti termici ma daquando sono uscite i requisiti del tecnico abilitato per lacertificazione energetica (progettazione di edifici ED impianti) sisono subito messi alla ricerca di un perito per farsi controfirmaregli ACE......
Tigers	2010-03-23 09:46:47 UTC
Post by Studiomiranotra i tecnici abilitati inserirei anche i geometri, fino almeno a 35 kwBoh? E chi lo sa piu' oggi come oggi. Niente niente se l'edificio e' di"modeste proporzioni" ma con caldaia da 150 kW salta fuori che lopossono fare... Chissa'... Contando che la regione Lombardia ha datocompetenza per la certificazione anche ai periti chimici e forestali.--Ciao, Tigers[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente trale più ripide ... e.www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...	Tigers	2010-03-20 10:34:08 UTC
IMPIANTO< 35 KWobbligo progetto redatto da installatoreOppure da un tecnico, mica e' vietato, eh... :)Questo a norma del 37/2008, resta la perplessita' espressa nell'altromessaggio sulla L.10/91, ma considerando l'andazzo generale nellarealta' e' gia' tanto se viene chiesto il progetto, da chiunque redatto.Consideriamolo un passo avanti... :(35 KW< IMPIANTO< 50 KWobbligo progetto redatto da installatore... O da tecnico.obbligo rispetto normativa VV FF per centrali termicheobbligo pratica ISPESLIMPIANTO> 50 KWobbligo progetto redatto da professionista abilitatoobbligo rispetto normativa VV FF per centrali termicheobbligo pratica ISPESLcorreto fino qui ?Con le precisazioni di cui sopra...unico bombolone GPL che alimenta una caldaia da 35 kw a servizio di un unicau.i.L' u.i. viene ampliata e divisa in due. In pratica ora c'è un u.i. in più.La nuova unità immobiliare verrà alimentata con una nuova caldaia da 35 kw,posta in locale separato dall'altra, ma alimentata dallo stesso bomboloneGPLai fine dei VV FF le due potenze non si sommano, ma ai fini del DM 37/08 ?Supero o no i 50 kW?IMHO no. Il serbatoio e' a monte dell'impianto. L'impianto termicoinizia dall'ingresso in caldaia in poi.Mi resta il dubbio per l'impianto di adduzione GPL.Per sciogliere tutto darei una bella letta al DM 37.Inoltre non ho ben capito quando si applica la "direttiva ATEX"Premesso che non sono esperto e ho sempre lasciato il campo ad altri, ladirettiva si applica sempre, anche solo per capire che l'atmosferaesplosiva non c'e'.--Ciao, Tigers[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente trale più ripide ... e.www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...
Tigers	2010-03-20 10:34:08 UTC