Source: https://fi.dermotwhelanconstruction.com/akt-gidravlicheskogo-ispytanija-truboprovodov
Timestamp: 2019-12-08 20:45:56+00:00
Document Index: 11067385

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

putkilinjan hydraulisesta testauksesta (putkistoverkon yleinen hydraulinen testaus) - Vedenlämmittimet 2019
putkilinjan hydraulisesta testauksesta (putkistoverkon yleinen hydraulinen testaus)
Kehittäjän tai asiakkaan edustaja _____________________________________
(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet,
edustusta koskevan asiakirjan vaatimukset)
Rakennustyön edustaja ___________________________
sukunimi, alkukirjaimet, edustuksen asiakirjan vaatimukset)
Rakennuksen suorittajan edustaja, joka suorittaa asennustyön teknisen valvonnan (pääinsinööri) _____________________________
Projektiasiakirjojen valmistelijan edustaja _______
(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet, vaatteet
esitysasiakirja)
Rakennuksen suorittajan edustaja on suorittanut putken (putkistoverkon) hydrauliset testit edellyttäen, että hyväksyntä hyväksytään ____________
sekä muiden henkilöiden edustajat, jotka osallistuvat putkien (hydrauliset testit) rakentamiseen osallistuville henkilöille (putkiverkko) _______________________________
suorittanut putkiston (putkistoverkko) hydraulista testausta koskevien teosten tarkastuksen ja hyväksynnän, toimitettu ________________________________________
(tosiasiallisesti esittämän henkilön nimi
Putkijohto (putkistoverkko) tarkastusta ja hyväksymistä varten
ja laatinut tämän lain seuraavasti:
1. Mukaan tarkastusta ja hyväksymistä painekoe jälkeen tuodaan kanavan (putkiverkoston) lohko, tai joukko laitteita, tai kryogeenisen järjestelmän tai teknisten tuotteiden tai putkiosan asetetuissa rajoissa (jäljempänä - tuote) sekä testin tulokset
(nimi ja nimike, tuotenumeron johtaja,
nimi, nimitys ja putken tarkoitus
(putkistoverkko), nimitys järjestelmän mukaan, numerot
putket (liittimet) putkien rajojen, halkaisijan, pituuden ja materiaalin osalta)
2. Tuotteen putkijohto (putkistoverkko) valmistetaan (toimitetaan)
(valmistajan nimi (toimittaja, välittäjä),
todistuksen nimi, numero ja päivämäärä
valtion rekisteröinnistä, OGRN, TIN,
postilaatikot, puhelin, faksi - oikeushenkilöille;
sukunimi, nimi, sukuhistoria, passi,
asuinpaikka, puhelin, faksi - yksityishenkilöille)
3. Sisältää mukana olevat asiakirjat putkijohtoverkon tuotteille
(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut vaatimukset)
4. Kaasuputkiston (putkistoverkko)
(numero, muut piirustustarvikkeet,
hankkeen dokumentaation nimi, henkilötiedot,
hankkeen dokumentointiosaston valmistelu)
5. Asiakirjat, jotka vahvistavat, että putkilinja (putkistot) on vaatimusten mukainen, mukaan lukien:
a) kehittäjien, teknisten määräysten (normit ja säännöt) valmistajien ja suunnitteluasiakirjojen teknisten ja asennusasiakirjojen vaatimusten noudattamiseksi, muut säädökset _____________________
vaatimustenmukaisuusasiakirjasta, päivämäärästä, numerosta ja muista vaatimuksista)
b) tutkimusten, tutkimusten, laboratoriotutkimusten ja muiden testien sekä rakennustöiden valvontaprosessissa suoritettujen töiden tulokset
6. Tarvittavat testit ja testit tehtiin
7. Tuotteen putkilinjan (putkistoverkko) hydraulisen testauksen tekninen järjestelmä
8. Työluvan on toimitettu
9. Menetelmä hydraulisen testauksen turvallisuuden varmistamiseksi
10. Ilmoitus tuotteen putkiston (putkistoverkko) hydraulisesta testauksesta
11. Asiakirjat, jotka koskevat aiemmin havaittujen tuotteiden putkilinjan (putkistoverkko) puutteiden ja puutteiden poistamista
12. Energianhankintajärjestelmien, vesihuoltoon, muihin voimavaroihin ja niiden hydraulisen testauksen valmiuteen on toimitettu asiakirjoja
13. Asiakirjat esiteltiin kohteiden ja työtutkimusten tuloksista, jotka vaikuttavat turvallisuuteen
14. Putkistojen hydraulisen testauksen ohjelma ja menetelmä
15. Putkilinjan hydraulisen testauksen lehti (teknologinen passi)
16. Tuotteen putkilinjan (putkistoverkko) hydraulinen testaus suoritettiin vaiheessa
(ilmoittakaa asennustyön vaiheen nimi)
17. Hydraulisen testauksen lopputulokset
17.1.1. Hydraulitestiin asetetut arvot ovat:
a) testitesti (paine) lujuustestissä Pja = ______ MPa (______ kgf / cm 2);
b) testin (työskentelypaineen) paine tiheydestä PR = _______ MPa (______ kgf / cm 2).
17.1.2. Paineen mittaus suoritettiin tarkkuusluokan _____ teknisellä painemittarilla, jonka yläraja oli _____ MPa (_____ kgf / cm2).
Painemittarin asteikko on ______ MPa (_____ kgf / cm 2).
17.1.3. Painemittari sijaitsee putken akselin yläpuolella Z = _____ m.
17.1.4. Edellä esitettyjen laskettujen ja testipaineiden arvojen avulla manometri Pheitä ja Prm pitäisi olla vastaavasti: Pheitä = Pja - Z / 10 = ____ MPa (_____ kgf / cm 2);
17.1.5. Pumpattavan veden sallittu purku putkilinjan 1 km: n kohdalla on ____ litraa minuutissa tai testattavan putkilinjan pituuden ollessa _____ l / min.
17.2. Testausjärjestys ja niiden tulokset
17.2.1. Paine nousee arvoon 0,2Prm _____ MPa (____ kgf / cm 2) ja pidettiin ___ min.
Lämpötila tänä aikana oli _____ K (____ ° C).
Tarkastettaessa vuotoa __________________________________________________________
(määritä - ei havaittu tai havaittu)
(jos löydetty, ilmoittakaa vuodon paikat testimenetelmän mukaisesti)
17.2.2. Paine nousee arvoon 0.5Prm ___ MPa (kgf / cm 2) ja pidettiin ____ min. Lämpötila tänä aikana oli ____ K (____ ° C).
(jos löydetty, ilmoittakaa vuodon paikka testausmenetelmän mukaisesti).
17.2.3. Paine nousee arvoon 0.8Prm ____ MPa (____ kgf / cm 2) ja pidettiin __ min.
Lämpötila tänä aikana oli ____ K (_____ ° C).
Kun tarkastat liitoksia saippualiuoksella, vuotaa _______
17.2.4. Paine nousee P: henrm ____ MPa (____ kgf / cm 2) ja pidettiin ____ min.
Lämpötila tänä aikana oli ____ K (____ ° C).
Yhteyksiä ei tarkistettu.
Paine kasvaa P: ksiheitä ____ MPa (_____ kgf / cm 2) ja pidettiin ____ min.
Painevaihteluihin ________________________________________________________
(ilmoitettava - ei havaittu tai havaittu ___ MPa: ssa (___ kgf / cm 2)
Paine pienenee P: ksirm ____ MPa (____ kgf / cm 2) ja pidettiin min.
Lämpötila tänä aikana oli ____ K (___ ° C).
Painehäviöt tänä aikana olivat ____ MPa (___ kgf / cm 2).
17.5. Dynaamisen testin indikaattorit
17.5.1. Putkilinjan / putkilinjan (putkistoverkko) tiheyden hydraulisessa testauksessa sen paine pieneni arvoon ____ MPa (____ kgf / cm2).
17.5.2. Testin loppu tiheyden T osaltaettä ____ h ja lopullinen veden taso mittaussäiliössä oli ____ mm.
17.5.3. Veden määrä, joka vaaditaan paineen ylläpitämiseksi P: n arvoonheitä, joka mitattiin vesitasolla mittaussäiliössä, oli Q = ____ litraa.
17.5.4. Testin kesto tiheydelle T = Tettä - Tn = ____ min.
17.5.5. Tiheyskokeen aikana putkilinjalle (osa, verkko) pumpatun veden virtausnopeus on q = Q / T = _____ l / min, mikä on pienempi kuin sallittu arvo ____ l / min.
18. Kun havaitaan vuotoja, paine vapautetaan ilmakehän paineeseen ja työ suoritetaan niiden poistamiseksi __________________________________________________________
19. Kaasuputkiston (putkistoverkko) hydraulista testausta koskeva raportti
20. Päivämäärät: testin alku "__" ______ 20__.
testin loppu "__" ______ 20__.
21. Seurauksena suoritettavan kokeen todettiin, että putki (putkiverkoston) tuotteiden rajoissa testin vaatimusten annettujen teknisten asiakirjojen ja kokoonpano valmistajat, kehittäjät Hankeasiakirjojen, teknisiä määräyksiä (sääntöjä ja määräyksiä), muut määräykset
(vaatimustenmukaisuusasiakirjan nimi, päivämäärä, numero,
muita vaatimuksia, määritä nimi ja nimitys
valmistajan ja kehittäjän tekniset asiakirjat,
nimet, tekniset (tekniset) artikkelit
säädökset, muut normatiiviset säädökset)
22. Edellä esitetyn perusteella:
a) on sallittua ottaa putkisto (putkistoverkko) tuotteen hydraulisella testillä, joka on suoritettu käyttötarkoitukseensa _______;
b) on sallittua ottaa putkisto (putkistoverkko) tuotteen hydraulisen testin rajoissa aiottuun käyttötarkoitukseensa, kun seuraavat ehdot täyttyvät: _____________________________________________;
c) Lisätyö sallitaan _______________________________
Lisätiedot ___________________________________________________
Ja kt tehdään _____ kopioina.
Viitaten toimittajiin, jotka suorittivat suoraan tuotteen kaasuputken (putkistoverkon) hydraulisen testauksen.
Viitataan käytet- täviin teknisiin laitteisiin, joita käytetään hydraulisen testauksen ja laadunvalvonnan, laitteiden, työkalujen, huomaavien mittauslaitteiden, materiaalien ja energiavarojen suorittamiseen.
А кты (raportit, päätelmät jne.) Tutkimusten, tutkimusten, laboratoriokokeiden ja muiden testien sekä rakennustöiden, muiden testien ja testien prosessin tulosten perusteella.
N aarad-pääsy työhön.
Hydraulisen testauksen tekninen järjestelmä.
Laitoksella on hydraulinen testi.
Suorittaessaan esineitä ja töitä, jotka vaikuttavat turvallisuuteen.
F urn hydraulisen testin suorittamiseksi.
D asiakirjoja, joihin tässä asiakirjassa viitataan.
Muut asiakirjat, jotka heijastavat tuotteen putkilinjan (putkistoverkon) todellista tilaa hydraulisen testin jälkeen.
Kehittäjän tai asiakkaan edustaja
(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet, allekirjoitus)
Rakennuksen suorittajan edustaja
Rakennusvalvonnan rakennusvalvojan edustaja
Asennustyön teknisen valvonnan suorittajan edustaja (pääinsinööri)
Projektiasiakirjojen valmistajan edustaja
Rakennuksen suorittajan edustaja suoritti työn hydraulisella testillä
Muiden henkilöiden edustajat:
1 Tämä todistus suoritetaan kunkin putkilinjan (putkistoverkko) hydraulisessa testauksessa vahvistettujen rajojen sisällä asennustyön eri vaiheissa.
2 Säädä tarvittaessa muodossa säädöksen on sallittu tietyn testin putki (putkiverkostoa), koska sen ominaisuuksista, käytetään erilaisia ​​hydraulinen testi ja asennus menetelmiä.
3 Tässä kohdassa kaikki esineet on täytettävä. Jos tietoja ei ole erillisissä kohdissa, ilmoitetaan: "Tietoja ei vaadita".
4 Lain toteutusta koskeva huomautus tehdään yleisessä työkirjassa.
Putkilinjan hydraulista testausta koskevan todistuksen (yleisen putkilinjaverkon hydrauliset testit)
(katso tämän standardin 15.2.34 ja 15.2.40)
Pääomarakennuspaikka ___________________________________________
tai rakennuksen pääkonttikohteen rakennuksen osoite)
Kehittäjä tai asiakas ____________________________________________________
(nimi, numero ja antopäivä
valtiontilistustodistukset, OGRN, TIN,
Rakennustyöntekijä _________________________________________
(nimi, numero ja
valtion rekisteröintitodistuksen, OGRN: n,
Verovelvollisen tunnusnumero, postitoimipaikat, puhelin, faksi - oikeushenkilöille;
Rakennuksen suorittaja, joka suorittaa asennuksen teknisen valvonnan, toimii ______________________________________________________
Hankkeesta vastaava henkilö _____________________
(todistuksen myöntäjän nimi, numero ja päivämäärä)
Valtion rekisteröinti, OGRN, TIN, postiedut,
puhelin, faksi - oikeushenkilöille;
sukunimi, nimi, sukuhistoria, passi, asuinpaikka,
puhelin, faksi - yksityishenkilöille)
Putkilinjan hydraulinen testaus tai putkistoverkon yleinen hydraulitesti (jäljempänä "putkilinjan hydraulinen testaus") suorittavat henkilöt,
(todistuksen nimi, numero ja päivämäärä
valtion rekisteröinnistä, OGRN, TIN, posti
vaateet, puhelin, faksi - oikeushenkilöille;
sukunimi, nimi, sukuhistoria, passi, paikka
majoitus, puhelin, faksi - yksityishenkilöille)
Paineputken hydraulisen testauksen toimenpide
Asennuksen jälkeen vesilaitoksen ja tarvittaessa viemäriverkoston painoputket on testattava lujuuden ja tiiviyden suhteen. Hydraulisten testien tulosten mukaan säädös laaditaan muodossa SNiP 3.05.04-85 "Ulkoiset verkot ja vesihuolto- ja viemäriverkot". Toimen täydellinen nimi on se, että paineputken hyväksyntä hydraulinen testaus suorittaa voiman ja tiukkuuden. On syytä huomata, että edellä mainitun muodon toimenpide tehdään sekä alustavan että hydraulisen testauksen aikana.
Alamme täyttää putkilinjojen hydrauliset testitodistukset testin sijainnin (paikkakunnan nimen) tiedot sekä todistuksen hyväksymispäivä. Lisäksi annamme tietoja hyväksymispäätöksen kokoonpanosta. Komissiossa tulisi olla rakennus- ja asennusorganisaation edustajat, asiakkaan tekninen valvonta, toimintaorganisaatio. Lisää yksityiskohtia rakennusprosessin osanottajien suhteiden järjestelmästä löytyy täältä. Jokaisen komission jäsenen osalta teemme toimeksi seuraavat tiedot: organisaation nimi ja asema, edustajan nimi ja alkukirjaimet.
Seuraavassa vaiheessa täyttämällä säädöksen osoittaa objektin nimi (nimitiedot löytyy suunnittelussa tai rakentamisessa lupa), ei tolpat rajoista testin juoni, juoni pituus, halkaisija ja materiaalin putkien ja liitosten.
Seuraavaksi sinun tulee täyttää teoksen lohko, joka on tarkoitettu suoraan hydrauliseen testaukseen. Suuria vaikeuksia sen täyttämisessä ei saisi syntyä. Täytämme tämän osion seuraavassa järjestyksessä:
1. Määritä putkilinjan käyttöpaine (ottaa tiedot hankkeen) ja testi paineessa (ottaa tiedot projektin, tai jos ei ole määrä taulukoita 4 ja 5 SNP 3.05.04-85 tiiveystestauksen ja vahvuus, vastaavasti).
2. Syötä mittausmittarin tiedot hydrauliseen testausselosteeseen. On tarpeen määrittää manometrin tarkkuusluokka, mittausten yläraja, manometrin asteikon asteikkoarvo ja manometrin sijainnin korkeus suhteessa putkiakseliin. SNiP 3.05.04-85 -standardin mukaan hydrauliseen testaukseen voidaan käyttää vain tarkkuusluokan sertifioituja mittareita, joiden tarkkuusluokka on pienempi kuin 1,5, ja joiden asteikko on noin 4/3 testin nimellispaineesta.
3. Lasketaan manometrien lukemat todistuksen mukaisten putkilinjan työ- ja koepaineen arvoille. Indikaatiot lasketaan säädöksessä ilmoitetuilla kaavoilla.
4. Taulukko 6 SNP 3.05.04-85 johtaa ja merkitään toimia hydraulinen testinäytteessä, joka on esitetty tällä sivulla ovat sallittuja virtauksen podkachennoy ensin vedessä 1 km putkilinjan, ja sitten testiosaston pituus.
5 kuvaa prosessia hydraulisten testin vahvuus osoittaa aiemmin lasketut arvot testin ja käyttö- paine, jonka aikana testi paine, silmämääräinen tarkastus putkistojen läsnäolon murtumien ja vuotoja.
6 kuvaa prosessia hydraulisen vuodon, mikä osoittaa, testi paineenpitävyydellä, alku ja loppu testin kesto testin, vesi tasot kolmiulotteinen data tynnyriä alussa ja lopussa Testin painelukemien datan linja paineen alentamiseksi aikaan sulkimen testi, testiin kohdistuvan paineen palauttamiseksi tarvittavan veden tilavuus, putkilinjalle pumpattavan veden virtauksen määrä testin aikana. Arvon ΔР arvo on otettava SNiP 3.05.04-85: n taulukon 4 mukaisesti. On myös huomattava, että testipaine paineelle Pg ei saa ylittää putken vahvistuskokeen arvoa lujuudelle Pja.
Jos podkachennoy virtausnopeus ei ylitä sallittujen arvojen podkachennoy veden virtaukseen kokeen käyrä 1 km tai enemmän pituus, joka on esitetty taulukossa 6 SNP 3.05.04-85, kuten putken siirtää ennalta tunnustettu ja hyväksyminen hydrauliöljyvuoto testaus.
Saatujen tulosten perusteella komissio tekee päätöksen siitä, onko putkisto kestänyt hydraulisia testejä vai ei.
Testin päätyttyä kaikkien komission jäsenten on allekirjoitettava hydrauliset testitodistukset. Toimen muoto ja sen poikkeaminen eivät ole sallittuja.
Kuten näette, hydraulisen testin täyttöprosessi ei ole monimutkainen, ja jos sinulla on edelleen kysymyksiä, pyydä heitä huomautuksissa ja yritämme vastata niihin nopeasti. Muista tilata resurssit sosiaalisissa verkostoissa ja saada uusia suosituksia, jotta johtavien asiakirjojen säilyttäminen ensimmäisten joukossa.
Lämmönkulutusjärjestelmien hydrauliset testit
Hydraulinen testaus on eräänlainen laitteiden lujuuden ja tiheyden rikkomisen testaus. Se suoritetaan luomalla ylimääräinen vedenpaine.
Hydraulisen testin jaksotus lämmitys- ja lämmitysverkoille on 1 vuosi.
Lämpöenergia kuluttajat suorittavat hydrauliset testit:
lämmitysverkot
lämpöpisteitä
Lämmöntuottojärjestelmät ilmalämmittimille ja ilmanlämmittimille
lämmönvaihtimet lämminvesivaraajaan / lämmitykseen
Lämpöverkkojen hydraulinen testaus
TAP 458-2012 lausekkeen 14.4 mukaisesti "Lämmitysverkkojen hydraulinen testaus suoritetaan paineella 1,25, mutta ei vähintän 0,2 MPa. Putkistoja pidetään testipaineessa vähintään 10 minuutin ajan. Työntekijän paineen alentamisen jälkeen tehdään putkilinjojen perusteellinen tarkastus koko pituudeltaan. Testin katsotaan hyväksyttäväksi, jos aikana tilalla painehäviö ei ole tapahtunut ja mitään merkkejä vuotaa tai hikoilu hitsit ja epäjaloa metallia, näkyvä pysyviä muodonmuutoksia, halkeamia tai murtumia ominaisuuksia. Vesikokeita varten on käytettävä vettä, jonka lämpötila on vähintään +5 ° C ja korkeintaan +40 ° C. Putkistojen hydraulinen testaus on suoritettava positiivisessa ulkolämpötilassa »
Tapauksissa, joissa laitoksen lämmöntuotanto toimitetaan RUE Minskenergon tai UP Minskkomteplosetin lämpöverkoista, edellä mainitut organisaatiot antavat todistukset.
Kiinnitä huomiota täytön säädöksen, ominaisuudet lämpö verkkojen (pituus, halkaisija, liitoskohdan) laissa määritellyn hydraulinen testit on noudatettava verkkojen kuluttajan taseen mukaan teko erilaistumisen kuljettaa tavaraa lämpöverkot
Esimerkki valmiista lämpöverkon hydraulisesta testausselosteesta:
Sisäisten lämmönkulutusjärjestelmien hydrauliset testit
P. 20,10 TCH 458-2012 todetaan, että joka vuosi ennen alkua lämmityksen aikana hydraulisen hissin testejä alttiina solmuja, lämmittimet, lämmönvaihtimet työpaine on 1,25, mutta ei pienempi kuin 1 MPa (10 atm). Hissisolmun alla kirjoittajat todennäköisesti ymmärtävät koko lämpöyksikön, joten vakiintuneen käytännön yhteydessä paine, jolla terminen solmu testataan, otetaan 1 MPa: ksi (10 ai).
Lämmönvaihtimet, olivatpa ne sitten kuumaa vettä tai lämmitysjärjestelmiä, on painetettava passin mukaisesti, mutta ei alle 1 MPa. Usein he testataan 12,5 tai 16 ata.
Lämmitysjärjestelmää testataan paineella 1,25 mutta enintään 0,6 MPa (6 ata) valuraudan lämpöpattereilla toimiville lämmitysjärjestelmille. Lämpöjärjestelmät, joissa on paneeli- ja konvektiolämmitys, testataan 1 MPa: ssä (10 ai).
Testit, joiden aikana 10 minuutin aikana ei ollut painehäviötä (tarkemmin 20.13 TCH 458-2012) testatuissa järjestelmissä, tunnustetaan onnistuneeksi.
Putkilinjojen hydrauliset testit
PAINEEN KÄYTÖN HYDRAULIIKKA-TESTAUS
VAHVUUDEN JA PYÖRISTÄMISEKSI
1. Paineputken alustava ja hyväksyttävä hydraulinen testaus lujuutta ja tiukkuutta varten on suoritettava seuraavassa järjestyksessä.
Suoritettaessa lujuustesti:
lisää putkilinjan paineita testissä P ja ja pumppaamalla vettä sen ylläpitämiseksi vähintään 10 minuutin ajan, jolloin painetta ei vähennetä yli 0,1 MPa (1 kgf / cm2);
Vähennä testipainetta sisäiseen suunnittelupaineeseen P R ja tukemalla sitä pumppaamalla vettä, tarkasta putki havaitsemaan vikoja sen ajan, jota tämä tarkastus edellyttää;
Jos havaitaan vikoja, poista ne ja testata uudelleen putki.
Kun putkilinja on testattu lujuuden suhteen, testaa se vuotojen varalta, tämä edellyttää:
- Lisää paine putkistossa testipaineeseen tiiveydelle P g ; - tallentaa testin T alkamisen aika n ja mittaa alkuperäinen vesitaso mittausaltaassa h n; - seurata putken putken painehäviötä, jossa on kolme mahdollista painehäviötä:
ensimmäinen - jos 10 minuutin kuluessa paine laskee vähintään kahdella painemittarin asteikolla, mutta se ei laske sisäisen suunnittelupaineen PR, sitten tämän painehäviötilanteen havainnointiin;
toinen - jos 10 minuutin kuluessa paine laskee alle kaksi painemittarin asteikkoa, niin painehäviön havainnointi sisäiseen suunnittelupaineeseen PR Sitä tulisi jatkaa, kunnes paine putoaa vähintään kahdella palkinmittarilla. kun taas havainnoinnin kesto saa olla korkeintaan 3 tuntia raudoitetulle betonille ja 1 tunti valuraudalle, asbestisementille ja teräsputkille. Jos tämän ajan jälkeen paine ei vähene sisäiseen suunnittelupaineeseen PR, on sitten poistettava putkistosta vettä mittaussäiliöön (tai mitattavan veden määrään muulla tavalla);
kolmas - jos 10 minuutin kuluessa paine laskee sisäisen suunnittelupaineen P alleR, lopeta putkilinjan lisätestaus ja ryhdy toimenpiteisiin putkijohtojen piilovirheiden havaitsemiseksi ja poistamiseksi pitämällä se sisäisen suunnittelupaineen PR kunnes perusteellinen tutkimus paljastaa virheet, jotka aiheuttivat putkilinjan painehäviön, jota ei voida hyväksyä.
Ensimmäisen vaihtoehdon painehäviön havaitsemisen ja veden toisen vesivahvistuksen loppuun saattamisen jälkeen on tehtävä seuraava:
- pumpataan vettä mittatankista, lisää putkiston painearvoa testipaineen arvoon vuoto Pg, vahvista vuototestin T loppumisaikaettä ja mittaa lopullinen vesitaso mittasäiliössä hettä;
- määritetään putkiston testin kesto (Tettä - Tn ), Min, tilavuus podkachennoy vedessä putken mittausjakson säiliöstä Q (ensimmäinen suoritusmuoto), välinen ero määrien podkachennoy putkeen ja poistuu siitä vettä tai tilavuuden lisäksi podkachennoy vesijohtoon Q (toinen suoritusmuoto), ja lasketaan lisämäärä virrasta pumpattu vesi qn, l / min, kaavan mukaisesti:
2. Putkilinjan täyttö vuotoja koskevalla testillä lisää vettä, tarvitaan korvaamaan ilmasta, joka on läpäissyt läpäisemättömän vesivuodon liitoksissa; täyttöputki määrä kohdataan pieniä kulma muodonmuutoksia putken päittäisliitokseen, siirtymisen, kumitiivisteet näissä yhdisteissä ja siirtymien päätylaippojen; lisäliotusta alla testi paineessa asbestisementtiä ja seinät betoniputkia, sekä kompensoida veden mahdolliselta tunkeutumiselta sisään piilotettu paikoissa saavuttamattomissa tarkastus putkilinjan.
Laki lämmitysverkon putkiston hydraulisesta testauksesta teknisen tarkastuksen aikana (suositeltu lomake)
Asiakirjan muoto
Lataa esimerkkiasiakirja
Liite 5 Kaukolämpöjärjestelmien lämpöverkkojen putkistojen teknisen tarkastuksen metodologisia suosituksia
Laki: näytteet (täydellinen luettelo asiakirjoista)
Etsi "Act" koko sivustolla
"Laki lämmitysputkiston hydraulisesta testauksesta teknisen tarkastuksen aikana (suositeltu lomake)." Asiak
Ladatut asiakirjat
Listattu tietokantaan
Korjauksia on tehty
Pienyritysten rekisteröinti on hyödyllistä
Vähimmäis- ja kulutuskori Venäjällä
OKVED-kooditaulukko
Vähimmäispalkka: mitat, taulukot, selitykset
Hanki ilmainen oikeudellinen neuvonta puhelimitse nyt:
Hydrauliset testit
alkaen " _____________ 19___
(hydraulinen, pneumaattinen, yhdistetty)
lujuustestit, vuodon testaus ja hävittäminen ______________ jälkeen
putkilinjan testaus tai CS-, NPS-, SPKhG-, GDS-, UZRG- jne. laitteiden käynnistyskompleksin tilaan asennettuna.
Koordinaattori, jonka on nimitetty tilauksesta ________________________________________
____________________ " ___________ 19___, joka koostuu:
(sijainti, organisaatio, sukunimi, alkukirjaimet)
Komitean jäsenet: _______________________________________________
että " _____________ 19___ pidettiin _______________________________________
lujuustesti _____________________________________________________________
(putki, solmu, lohko jne.)
(osa km _______________ PC ____________________
km ___________ PC ____________ kokonaispituus __________ m,
________________, SNIP: n vaatimusten mukaisesti
_____________________________, luonnos ____________________________, erityisohje, sovittu ja hyväksytty " _________ 19___ vahvistetun menettelyn mukaisesti. Lujuustesti suoritetaan paineessa alaosassa ______________ MPa (kgf / cm 2) yläosassa __________________ MPa (kgf / cm 2).
Pitoaika testipaineessa oli _________________ h.
Testin aikana mitattu paine painemittari tekninen №№ ____________ tai etälaitteen №№ _______________, käyttämällä tallennuksen mittareita №№ _______________, suljetuissa ottaa passeihin tarkkuus ______________________ luokan laitteita, joissa on paineasteikkoa __________________________
(vähintään I) (vähintään 4/3
__________________, hallituksen vahvistama ____________________
Komission päätelmä: __________________________________________
(ilmoitettava testin tulos)
Lujuustestin päätyttyä paine Prab.maks. _________________ MPa (kgf / cm 2) _____________ h: ssa __________________________________________________________________________________
(osa km ________ PC ________
enintään km ____________ PC ___________ kokonaispituus ___________ m
________________________________ SNIP: n vaatimusten mukaisesti
________________________________, hanke _________________________,
erityiset ohjeet, sovittu ja hyväksytty " _____________19___ vahvistetun menettelyn mukaisesti.
Vuototestaukseen painemittari mitattu tekninen №№ _____________________ tai etälaitteen №№ _____________, käyttämällä tallennuksen mittareita №№ _____________, suljetuissa, jossa on passi, tarkkuusinstrumentteja __________________ luokan kanssa asteikon ______________________
(ei pienempi kuin ensimmäinen) (vähintään 4/3
_______________, jonka kuvernööri tarkistaa ______________________
vuoto testi)
Poistetaan _______________ testin jälkeen ______________________
(vesi, jne.) (putki, solmu,
lohko, jne.) (km / km _________ km / kpl ___
____________ kokonaispituudella _____________ m, sivusto _______)
mukaisesti suoritettava vaatimusten SNIP ______________________ _______________ hanke, erityisiä ohjeita, sovittu ja hyväksytty " ______________ 19___, edellä kuvatulla tavalla __________________________________________________________________________________
(ohittamalla erotinmäntä, puhaltamalla ilmaa, kaasua,
________________________. Tässä tapauksessa käytettiin mäntää vedenpoiston erottamiseksi painovoimalla jne.).
_____________________ määrä ___________ kpl.
(määritä männän tyyppi)
______________ poistaminen tehtiin ennen ________________________
(vesi, jne.) (puhdasta ilmaa,
kaasu, pysäytä vedenpoisto)
Komission päätelmä: _________________________________________
(ilmoittakaa vedenpoiston tulos jne.
testin jälkeen, mitä myöhemmin sallitaan)
Komission puheenjohtaja ___________________ _____________ ______________
(sukunimi, alkukirjaimet) (allekirjoitus) (päivämäärä)
Komitean jäsenet: ____________________ _____________ ______________
____________________ _____________ ______________
Rekisteröi Rosstandart JV 129.13330.2011. -
Tietokannan valmistajan huomautus.
RAKENNUSVAATIMUKSET JA SÄÄNNÖT
ULKOISET VERKOT JA RAKENTEET
VESIHUOLTO JA PUUTARHA
Esittelypäivä 1986-07-01
SUUNNITELTU VODGEO Institute of Neuvostoliiton valtion Rakentaminen komitean (Candidate Teknillisten tieteiden VI Gotovtsev -.. Pää antaa VK Andriadi), johon osallistuivat Neuvostoliiton valtion Rakentaminen komitean Soyuzvodokanalproekta (PG Vasiljev ja A. Ignatovich), Donetsk PromstroyNIIproekt USSR State komitea (SA Svetnitsky), NIIOSP niitä. NM Gersevanov USSR State Rakentaminen komitea (karkki. Tehn. Sciences VG Galitsky ja DI F.) Giprorechtrans VSFNT Minrechflota (MN Domanevsky), tutkimuslaitos julkiseen vesihuoltoon ja jäteveden puhdistus AKH niitä. KD Pamfilova Minzhilkomhoza VSFNT (Dr. Sc. Science NA Lukin Candidate. Tehn. Sciences VP Krishtul), Institute of Tula Promstroiproekt Mintyazhstroya Neuvostoliiton.
SNiP 3.05.04-85 * on SNiP 3.05.04-85: n uusinta, jonka muutos nro 1 on hyväksytty USSR Gosstroy -asetuksella nro 51, 25.5.1990.
1.1. Hankkeiden (työhankkeiden) ** ja näiden sääntöjen vaatimusten lisäksi SNiP 3.01.01-85 *, SNIP 3.01.03-84, SNIP III-4- 80 * ja muut säännöt ja säännöt, standardit ja osastojen sääntelyasiakirjat, jotka on hyväksytty SNiP 1.01.02-83: n mukaisesti.
** Hankkeet (työhankkeet) - seuraavassa tekstissä "hankkeet".
1.2. Putkijohtojen ja vesihuolto- ja viemäröintilaitosten rakentaminen on aloitettava SNiP 3.01.04-87: n vaatimusten mukaisesti.
2. MAANMUOTOIMET
2.1. Maa- ja vesirakennustyöt sekä vesi- ja viemäröintiverkkojen rakentamisen perusteet on toteutettava SNiP 3.02.01-87: n vaatimusten mukaisesti.
3. PIPELININ ASENTAMINEN
3.1. Kun siirrät putkia ja koottuja osioita, joissa on korroosionestopinnoitteet, pehmeitä pölyjä, joustavia pyyhkeitä ja muita keinoja on käytettävä näiden pinnoitteiden vaurioitumisen estämiseksi.
3.2. Kun asennat putkia, jotka on tarkoitettu kotitalous- ja juomavesihuoltoon, eivät päästä pinta- tai viemäriveden sisään. Putket ja liittimet, liittimet ja elementtikokoonpanot on tarkastettava ja puhdistettava sisä- ja ulkopuolelta likaa, lunta, jäätä, öljyjä ja vieraita esineitä ennen asennusta.
3.3. Putkistojen asennus olisi toteutettava työ- ja teknologiakarttojen tuotannon mukaisesti sen jälkeen, kun hanke on tarkistettu kaivannon mittasuhteiden, seinien kiinnityksen, pohjan ja maanpäällisten tukirakenteiden mukaan. Tarkastuksen tulokset on otettava huomioon työluettelossa.
3.4. Putkiputket, joissa ei ole painetta, on sijoitettava yleensä rinteeseen.
3.5. Pakoavien putkien kohtien suoraviivaisuutta vierekkäisten kaivojen välillä tulisi ohjata tarkastelemalla valoa peilillä ennen kaivannon täyttämistä ja sen jälkeen. Kun tarkastelet pyöreää kanavaa, peilissä näkyvän ympyrän on oltava oikeassa muodossa.
3.6. Suurin poikkeamia suunniteltuun asentoon flowlines akselit saisi olla enintään ± 100 mm suunnitelman kohoumat paineeton putket tarjottimet - ± 5 mm, ja parhaat arvosanat flowlines - ± 30 mm, jos muut säännöt eivät ulotu maadoitettu.
3.7. Tiivistepaine putkisto matalan kaarteen ilman varusteet on sallittu pistorasia putkien pusku liitokset kumitiivisteet kääntymiskulma kunkin nivelen ei ole enemmän kuin 2 ° putkille nimellinen halkaisija on 600 mm ja enintään 1 ° putkille nimellishalkaisija yli 600 mm.
3.8. Kun asennetaan vesijohto- ja viemäriverkostoja vuoristoisissa olosuhteissa, näiden sääntöjen vaatimusten lisäksi on noudatettava myös 2 jakson vaatimuksia. 9 SNiP III-42-80.
3.9. Putkilinjoja putkilinjan suoralla osuudella vierekkäisten putkien liitospäähän on keskitettävä niin, että pistoaukon leveys on sama koko ympärysmitta.
3.10. Putkien päiden sekä sulkimen ja muiden liittimien laippojen reiät on peitettävä pistokkeilla tai puupäällysteillä.
3.11. Kumitiivisteitä putkistojen asentamiseen olosuhteissa, joissa ympäristön lämpötila on alhainen, ei saa käyttää pakastetussa tilassa.
3.12. Olisi käytettävä tiivisteitä (tiivistettä), putkistojen päittäisliitoksia, sulkemis- ja lukitusmateriaaleja sekä tiivisteitä suunnittelun mukaan.
3.13. Liittimien ja liittimien laippaliitokset on asennettava seuraavien vaatimusten mukaisesti:
3.14. Kun käytetään maata tuen rakentamiseen, kaivannon tukiseinän tulee olla häiriöttömän maaperän rakenne.
3.15. Putkilinjan ja betonin tai tiilipyssyjen keräysosuuden välinen kuilu on tiheästi täytettävä betoniseoksella tai sementtilaastilla.
3.16. Teräs- ja betoniteräsputkien suojaaminen korroosiolta on suoritettava projektin ja SNiP 3.04.03-85: n ja SNIP 2.03.11-85: n vaatimusten mukaisesti.
3.17. On rakennettu putkilinjojen sovelletaan hyväksymistä tarkastus piirustus toimii piilotettu teosten esitetyssä muodossa SNP 3.01.01-85 * seuraavat vaiheet ja elementit piilotettu teosten: valmistetaan pohja putkistojen, laite pysähtyy, arvo aukkoja ja suorituskykyä tiivistesulku, laitteen kuoppiin ja kammioiden, korroosiosuojaus putkistojen, tiivistys paikkaa putket läpikulun kuoppien seinämiin ja kammiot, täyttämällä putket tiiviisti et ai.
3.18. Teräsputkistojen hitsaustekniikat sekä tyyppiset, rakenteelliset elementit ja mitat hitsattujen liitosten on täytettävä GOST 16037-80 vaatimukset.
3.19. Ennen kokoonpanoa ja putkien hitsauksessa on puhdistettava saastumisen tarkistaa geometriset mitat leikkaavia reunoja, puhdistaa metallinhohde reunojen ja viereisten sisä- ja ulkopinnat putkien yli vähintään 10 mm.
3.20. Hitsaustyön lopussa hitsattavien liitosten putkien ulompi eristys on palautettava mallin mukaisesti.
3.21. Kun asennat putkiliitoksia ilman alusrengasta, reunansiirtymä ei saa ylittää 20% seinämän paksuudesta, mutta enintään 3 mm. Jäljelle jäävän sylinterimäisen renkaan kokoamien ja hitsattujen päittäisliitosten osalta reunan siirtyminen putken sisäpuolelta saa olla enintään 1 mm.
3.22. Putkiston kokoaminen halkaisijaltaan yli 100 mm, valmistettu pituus- tai spiraalihitsauksella, on tehtävä viereisten putkien saumojen siirtymällä vähintään 100 mm: n korkeudella. Kun asennat putkistoja, joissa tehtaan pitkittäissuuntainen tai kierteinen sauma on hitsattu molemmilta puolilta, näiden liitosten siirtymistä ei voida tehdä.
3.23. Ristisilloitettujen liitosten tulee sijaita vähintään:
3.24. Yhdistettyjen putkien ja putkiosien päiden liittäminen niiden välisen rajan yli sallitun sallimisen kanssa tulisi tehdä lisäämällä vähintään 200 mm pituinen "kela".
3.25. Putken rengasmaisen hitsatun sauman ja putkilinjan hitsattavien putkien välisen etäisyyden on oltava vähintään 100 mm.
3.26. Putkien asentaminen hitsaukseen olisi suoritettava keskittäjien avulla; putkien päissä on mahdollista tasoittaa suoraa putkea, jonka syvyys on jopa 3,5% putken halkaisijasta ja sovittaa reunat liittimiin, rullalaakereihin ja muihin välineisiin. Putkiosat, joiden silmukat ovat yli 3,5% putken halkaisijasta tai joilla on kyyneleitä, on leikattava. Pituudet, joissa on nikkelöitä tai tärähteleviä viisteitä, joiden syvyys on yli 5 mm, olisi katkaistava.
3.27. Hitsaajien on sallittava hitsata teräsputkiliitoksia asiakirjojen läsnäollessa, jotka oikeuttavat tuottamaan hitsaustoimenpiteitä hitsaustarkastuksen sääntöjen mukaisesti, jotka on hyväksytty Neuvostoliiton Gosgortechnadzorin toimesta.
3.28. Ennen kuin sallittaisiin työskennellä putkistojen liitosten hitsauksessa, kunkin hitsaajan on hitsattava liitoskappale tuotanto-olosuhteissa (rakennustyömaalla) seuraavissa tapauksissa:
3.29. Jokaiselle hitsaajalle on annettava leima. Hitsaajan on pakattava tai leimattava merkintä 30-50 mm: n etäisyydellä liitoksesta tarkastettavasta sivusta.
3.30. Putkien päittäisliitosten hitsaaminen ja kiinnittäminen sallitaan ulkoilman lämpötilassa miinus 50 ° С. Samalla hitsaustyötä kuumentamatta hitsattuja liitoksia saa suorittaa:
Kun ulkoilman lämpötila on alle edellä mainittujen rajoitusten hitsaustyön on suoritettava kuumentamalla erityisessä hytti, jossa ilman lämpötila ei saisi pitää alle edellä tai suorittaa lämmitys ulkoilmassa pään hitsatun putken pituudelta vähintään 200 mm lämpötilaan ei ole alempi kuin 200 ° C
3.31. Monikerroksisessa hitsauksessa jokaisen liitoksen kerros on puhdistettava kuonasta ja metallisuihkusta ennen seuraavan liitoksen levittämistä. Hitsimetallien, huokosten, kuorien ja halkeamien osia on leikattava epäjaloa metallia varten, ja saumojen kravetit hitsataan.
3.32. Käsikäyttöisessä kaarihitsauksessa erilliset saumakerrokset on asetettava päällekkäin siten, että niiden vierekkäisten kerrosten sulkeutumisosat eivät ole keskenään samanlaisia.
3.33. Kun hitsaustoimintaa tehdään ulkoilmaan saostuksen aikana, hitsauspisteitä on suojattava kosteudelta ja tuulelta.
3.34. Teräsputkien hitsattujen liitosten laadun tarkistamisessa on välttämätöntä suorittaa:
3.35. Toiminnassa laadunvalvontaa hitsausliitosten teräsputken, tarkistaa, ovatko ja koot rakenneosien hitsausliitoksen hitsausmenetelmä, hitsaus materiaalin laatu, reuna valmiste, määrät aukkojen määrä tack, sekä hitsauslaitteet huollettavuus.
3.36. Kaikki hitsatut liitokset on ulkoinen tarkastus. Putkistoissa, joiden läpimitta on vähintään 1020 mm, hitsautuneet liitokset, jotka on hitsattu ilman alusrenkaaseen, suoritetaan ulommaisella tarkastuksella ja mitatuilla mittoilla putken ulkopuolelle ja sisäpuolelle, muuten vain ulkopuolelta. Ennen tarkastusta on hitsattava sauma ja viereiset putkipinnat vähintään 20 mm: n leveydellä (sauman molemmilla puolilla) puhdistettava kuonasta, roiskeistetusta sulasta metallista, asteikosta ja muista epäpuhtauksista.
Ulkoisen tarkastuksen tulosten perusteella hitsatun sauman laatu katsotaan tyydyttäväksi, jos sitä ei löydy:
3.37. Laadun tarkistamiseen hitsausliitosten issa fyysisiä tarkastuksia putkistojen vesi ja viemäri suunnittelu paine: 1 MPa (10 kgf / cm), joka tilavuus on vähintään 2% (mutta vähintään yksi yhteinen kullekin hitsaaja); 1-2 MPa (10-20 kgf / cm2) - tilavuudeltaan vähintään 5% (mutta vähintään kaksi liitintä kunkin hitsaajan osalta); yli 2 MPa (20 kgf / cm2) tilavuudeltaan vähintään 10% (mutta vähintään kolme liitintä kullekin hitsaajalle).
3.38. Hitsausliitokset hallita fysikaalisilla menetelmillä valitaan läsnä asiakkaan, joka kirjoittaa lehdessä tuotantotyö tietoa valitun ohjaamaan nivelet (sijainti, jne. Hitsaaja leima.).
3.39. Fyysisiä tarkastuksia olisi sovellettava 100% hitsausliitoksiin putkien muurattiin transitioalueen ylä- ja alapuolella kiskon ja raitiovaunu kappaleita, vesi esteitä, alle moottoriteitä, kaupunkien viemärit tiedonsiirtoon yhteenlaskettu tehdyn muiden apuohjelmia. Siirtymäalueilla valvottavien putkilinjaosuuksien pituus olisi otettava vähintään seuraavilta kooltaan:
3.40. Hitsit hylätä, jos todentaminen fyysisiä tarkastuksia on halkeamia, kraattereita nezavarennye, kolot, fisteleiden, sekä yhteensulautumisen puuttumisesta hitsin juuri muodostettu pesurit.
3.41. Jos hitsaussaumoissa esiintyy puutteita, jotka eivät ole sallittuja, nämä virheet on eliminoitava, ja toistuva laadunvalvonta on tehtävä kahdesti liitosten lukumäärän verran verrattuna kohdassa 3.37. Jos toistuvaan valvontaan liittyy ei-sallittuja vikoja, on varmistettava, että tietyn hitsaajan tekemät liitokset on tarkastettava.
3.42. Maa hitsattu hyväksyä viat korjataan paikallinen näytteenotto- ja sen jälkeen podvarki (yleensä ylikypsentämättä koko hitsin), jos kokonaispituus näytteen poistamisen jälkeen viallisten osuuksien on pienempi kuin kokonaispituus standardin IEC 23055-78 varten 7. luokka.
3.43. Teräsputkistojen hitsattujen liitosten laadun testaus fysikaalisilla tarkastusmenetelmillä olisi virallistettava säädöllä (pöytäkirja).
3.44. Asennus valurautaputkien mukaisesti tuotettu GOST 9583-75, olisi tehtävä suljetussa putkiliitäntä hamppu hartsia tai bitumi- juosteen ja asbesti-lukkolaite, tai vain tiiviste ja putkien mukaisesti valmistettu TU 03.14.12 47-83, kumihanskat, mukana toimitetaan putket ilman lukitusta.
3.45. Suuruus välys tukipinnan kantaan ja loppuun liitettyjen putken (materiaalista riippumatta saumaus) tulisi ottaa, mm, kun putken halkaisija 300 mm - 5, enemmän kuin 300 mm - 8-10.
3.46. Valurautaisten paineputkien päittäisliitoksen kiinnityselementtien mitat on vastattava taulukossa 1 annettuja arvoja. 1.
Asennussyvyys, mm
kun käytetään hampasäikeitä
lukon laitteessa
kun käytät vain tiivisteainetta
3.47. Liitettävien putkien päiden välisen raon suuruus tulisi ottaa mm: putkille, joiden läpimitta on enintään 300 mm - 5, yli 300 mm - 10.
3.48. Ennen asennettavien putkien päiden putkistojen asennusta on käytävä kytkimien pituudesta riippuen merkki, joka vastaa kytkentäasennon alkuasentoa ennen liitoksen asennusta ja lopullista asennusta kokoonpuristetussa liitoksessa.
3.49. Yhdiste asbestisementtiputkien liittimillä tai metalliputkia tulisi suorittaa käyttämällä rautaa tai terästä osat hitsattuja putkia ja kumitiivisteet.
3.50. Päättymisen jälkeen kunkin päittäisliitoksen asennusta, oikeaan paikkaan kauluksen ja kumitiivisteet niihin, sekä tasaisuus kiristyslaippa nivelet valuraudan hihat.
ja betoniputkistot
3.51. Pistokkeen pysäytyspinnan ja yhdistettävän putken pään välisen raon suuruus on otettava, mm:
3.52. Päittäisliitokseen putket toimitetaan ilman kumirenkaat on tiivistää hartsi hamppu tai bitumi säie tai säie sizalskoy bitumi kanssa johtimen lukko asbestisemenettiseokseta, ja polysulfidi (Thiokol) massaa. Syvyys upotus on esitetty taulukossa. 2, poikkeama perusteellisesti tiivistys juoste ja lukko ei saa ylittää ± 5 mm.
Ehdollisen siirron halkaisija, mm
kun käytetään hamppua tai sisualisia säikeitä
kun käytät vain tiivisteitä
3.53. Lujitettujen betoniterästen ja betoniputkien pehmeiden liitosten tiivistäminen on tehtävä suunnitelman mukaisesti.
3.54. Betoni- ja betoniputkien liittäminen putkijohdotuksiin ja metalliputkiin on tehtävä käyttäen teräsbetonia tai teräsbetoniliitoksia, jotka on valmistettu suunnittelun mukaan.
Keraamisten putkien putket
3.55. Suuruus välisen raon päiden päällekkäin keraamisen putken (materiaalista riippumatta yhteisen yhdiste) on otettava, mm, kun putken halkaisija 300 mm - 5-7, halkaisijaltaan suuria - 8-10.
3.56. Puskusaumat putkistojen keraamiputkia tiivistettävä hamppu tai sizalskoy bitumi juosteen jälkeen lukko laite sementin tuotemerkin B7.5 liuos, asfaltti (bitumi) ja mastiksi polysulfidi (Thiokol) tiivisteiden, jos muita materiaaleja ei säädetty projektin. Käyttö valuasfaltti on sallittu lämpötilassa kuljetettavan nestemäisen jätteen ei ole enemmän kuin 40 ° C ja ilman liuotinta siinä bitumia.
kun käytetään vain tiivisteitä tai bitumimastisia
3.57. Kaivojen ja kammioiden seinämien putkien tiivistämisen on taattava liitosten tiiviys ja kuoppien vesitiiviys märissä maissa.
Putkistot muoviputkista *
3.58. Putkimaisen yhdysosan korkean (LDPE) ja suuritiheyksistä polyeteeniä (HDPE), jossa on toistensa kanssa ja muotoisten osien tulisi suorittaa kuumennetun työkalun puskuhitsausta tai pusku kelloa ja tappi. Putkien ja muotoisten osien hitsaaminen erilaisista polyetyleenistä (HDPE ja PVD) ei ole sallittua.
3.59. Tulisi käyttää hitsaus asennus (laite), joka tarjoaa ylläpitotila prosessiparametrien mukaisesti OST 6-19-505-79 ja muut viite asiakirjat, asianmukaisesti hyväksytty.
3.60. Hitsaajien sallitaan hitsata putket LDPE: ltä ja HDPE: ltä asiakirjojen läsnä ollessa, jotka oikeuttavat tuottamaan töitä hitsaamalla muovia.
3.61. PVD: n ja HDPE: n putkien hitsaaminen sallitaan ympäristön lämpötilassa miinus 10 ° С. Alemmassa ulkoilman lämpötilassa hitsaaminen on tehtävä eristetyissä tiloissa.
3.62. Yhdiste putket on valmistettu polyvinyylikloridi (PVC) keskenään ja muotoillut osat tulisi suorittaa liimaamalla Bell ja hana (käyttäen merkkejä GIPK-127 liimaa, mukaisesti 6-05-251-95-79 TU) ja käyttäen Kumikaulustiivisteet mukana toimitetaan putket.
3.63. Liimatuissa liitoksissa ei 15 minuutin sisällä ole mekaanisia vaikutuksia. Putkiliitoksia, joissa on liimaliitokset, ei saa suorittaa hydraulisia testejä 24 tunnin kuluessa.
3.64. Liimaustyö on tehtävä 5 - 35 ° C: n ympäristön lämpötilassa. Työpaikka on suojattava saostumisen ja pölyn vaikutuksilta.
4. PIPELININ KULJETUS LUONNOLLISIIN JA ARTIFISISISISIIN EHDOTUKSIIN
4.1. Ylityksiä putkistojen vesihuollon ja jäteveden esteet (joet, järvet, padot, kanavat), merenalaisten putkistojen veden saanti ja viemäri kysymyksiä kanavan altaiden ja maanalainen ylitys rotkot, tiet (maanteiden ja rautateiden, myös metrolinjaa ja raitiovaunulinjoja ) ja kaupunkien kulkuväylät saa tehdä erikoistuneiden järjestöjen vaatimusten mukaisesti 3.02.01-87 SNP SNP III-42-80 (Sec. 8), ja tässä osassa.
4.2. Hankkeessa määritellään keinot, joilla polttopisteitä luodaan luonnollisten ja keinotekoisten esteiden kautta.
4.3. Maanalaisten putkijohtojen sijoittaminen tieliikenteeseen olisi suoritettava rakentamisorganisaation jatkuvalla katsastuksella ja geodeettisella valvonnalla suunnitelman mukaisten suurten putkien ja putkistojen suunniteltujen ja korkeusmääräysten noudattamiseksi.
4.4. Suojaavan siirtokotelon akselin taipumia painovoiman vapaiden virtauslinjojen suunnittelupaikalta ei saa ylittää:
5. VESIHUOLTO JA SANITEETTITILAT
Laitokset pintaveden poistamiseksi
5.1. Rakennustöitä keräämiseksi pintavettä jokien, järvien, altaiden, ja kanavat on tavallisesti erikoistunut rakentaminen ja asentaminen järjestöjen mukaan suunnitteluun.
5.2. Ennen säätiön alkua kanavavastaanottimien alla, niiden keskitysakselit ja aikaleiman merkit on tarkistettava.
5.3. Tässä prosessissa poraus kaikkia teoksia ja tunnusluvut (kaivaminen, poraus halkaisija, kiinnitys- ja uuttamalla putkia hyvin, sementillä, mittaamalla vedenpinnan ja muiden toimintojen) tulisi näkyä tukin poraus tuotantoa. Se tulisi merkitä nimi kulunut sahat, väri, tiheys (linnan) murtuma, raekoko kiviä, vesipitoisuus, läsnäolo ja suuruus "plug" on uppoamisen lietettä, ja ilmestyi tasaisena vettä havainnut akviferit imeytyminen pesunestettä. Veden pinnan mittaaminen kaivoissa porauksen aikana olisi tehtävä ennen jokaisen siirron aloittamista. Virtauskaivoissa veden pinnat on mitattava rakentamalla putket tai mittaamalla vedenpaine.
5.4. Porauksen aikana riippuen todellinen geologinen osassa sallitaan luotujen hanke pohjavesiesiintymään säätö poraussyvyys organisaation hyvin, läpimitan ja teknisten lasku sarakkeita muuttamatta halkaisijaa hyvin toiminnallisten ja lisäämättä töiden kustannuksista. Kaivon suunnittelun muutosten käyttöönotto ei saisi heikentää saniteettitilannetta ja tuottavuutta.
5.5. Näytteet olisi valittava kustakin kerroksesta kullakin kerroksella ja tasaisella kerroksella - 10 m.
5.6. Käytetyn vedenpinnan erottaminen kaivosta käyttämättömistä vesikirjoista olisi suoritettava porausmenetelmällä:
5.7. Sen varmistamiseksi, että suunnitellun hiukkaskokojakauma materiaalin hankkeen pölyämisen kuoppiin suodatin savea ja hienoa hiekkaa osa poistetaan pesemällä, ja pestään ennen täytön materiaali on desinfioitava.
5.8. Suodattimen altistuminen sen sprinklöintiprosessissa on suoritettava nostamalla kotelon merkkijono aina 0,5 - 0,6 m sen jälkeen, kun kaivo on peitetty 0,8-1 m korkeudella. Kannen ylärajan tulisi olla vähintään 5 m suodattimen työosasta.
5.9. Vedenottoaukot porauksen ja suodattimen asennuksen jälkeen on testattava pumppaamalla jatkuvasti hankkeen aikaan.
5.10. Kuopien virtausnopeus (tuottavuus) on määritettävä mittauskapasitanssilla, jonka täyttöaika on vähintään 45 s. Maksu voidaan määrittää maksujen ja vesimittareiden avulla.
5.11. Pumppausprosessin aikana porauslaitoksen on mitattava veden lämpötila ja otettava vedenäytteet GOST 18963-73: n ja GOST 4979-49: n mukaisesti toimittamalla ne laboratorioon veden laadun tarkistamiseksi GOST 2874-82: n mukaisesti.
5.12. Kun vedenottoaukon poraus on suoritettu ja testattu pumppaamalla vesi, tuotantoputken yläosa on hitsattava metallipäällysteellä ja pulttipistokkeen kierteitetyllä reiällä vedenpinnan mittaamiseksi. Putkessa tulisi olla kaivon suunnittelu- ja porausnumerot, porausorganisaation nimi ja porausvuosi.
5.13. Päätyttyä poraus ja testi pumppaamalla vettä hyvin poraus organisaatio on siirtää se asiakkaalle mukaisesti vaatimusten SNIP 3.01.04-87, sekä näytteet kiviä kulki ja asiakirjat (passi), mukaan lukien:
5.14. Asennettaessa betoni- ja teräsbetonisia monoliittisia ja esivalmistettuja säiliöitä hankkeen vaatimusten lisäksi SNiP 3.03.01-87: n vaatimuksia ja näitä sääntöjä on myös noudatettava.
5.15. Backfill maaperästä poskionteloiden ja pölyämistä kapasitiivinen rakenteet on tehtävä pääsääntöisesti, kun koneellinen tapa viestinnän kaapeleita kapasitiivinen rakenteita, hydraulinen testaukseen, poistaminen tunnistettu vikoja, vedeneristys seinien ja kattojen.
5.16. Kaikkien työtyyppien loppuunsaattamisen ja betonirakenteen lujuusbetonin asennuksen jälkeen suoritetaan kapasitiivisten rakenteiden hydraulinen testi Sec. 7.
5.17. Suodatinrakenteiden tyhjennys- ja jakelujärjestelmien asennus voidaan suorittaa hydraulisen testin jälkeen, kun rakenteen kapasiteetti on vuotoja.
5.18. Pyöreät reiät putkissa veden ja ilman jakamista varten sekä veden keräämistä varten on porattava projektissa ilmoitetun luokan mukaisesti.
5.19. Poikkeamat väliset etäisyydet akselien korkit kytkimet jakelujärjestelmissä ja poistoilmasuodattimet saisi olla enintään ± 4 mm, ja kohonneita yläkanteen (sylinterimäisiä ulokkeita) - ± 2 mm: n etäisyydellä suunnitellussa asennossa.
5.20. Veden jakeluun ja keräykseen tarkoitettujen laitteiden (kaivoiden, lokerot jne.) Laitteiden reunojen merkit on oltava suunnittelun mukaisia ​​ja ne on tasattava vesitasolla.
5.21. Veden keräys- ja jakelukanavien sisä- ja ulkopinnoille sekä sademäärän keräämiselle ei saa olla kuoria tai ulokkeita. Kourujen ja kanavien lokerolla on oltava ennalta muodostunut esijännitys veden (tai sedimentin) liikkumiseen. Paikoilla, joilla on käänteinen bias, ei ole sallittua.
5.22. Pinoaminen suodattimet kuormitus rakenteissa vedenkäsittelyn suodatus voidaan suorittaa sen jälkeen, kun hydrostaattinen testi valmiuksia näiden tilojen, pesussa ja puhdistuksessa niihin liittyvien putkien, yksittäiset työ kunkin näytteenoton jakelu- ja keräysjärjestelmät, mittaus- ja suljinlaitteet.
5.23. Granulometrisen koostumuksen mukaan vedenkäsittelylaitoksiin, mukaan lukien biosuodattimet, suodatuskuorman materiaalien on oltava SNiP 2.04.02-84: n ja SNiP 2.04.03-85: n suunnittelun tai vaatimusten mukaisia.
5.24. Suodatusmassan kunkin jakeen kerroksen paksuuden poikkeama suunnitteluarvosta ja koko kuorman paksuudesta saa olla enintään ± 20 mm.
5.25. Kun juomaveden suodattimen rakenteen kuormituksen jälkeen tehty työ on suoritettu, on huuhdeltava ja desinfioitava rakenne, jonka järjestys on annettu suositellussa liitteessä 5.
5.26. Asennus syttyvä puinen rakenneosat sprinkleri, vodoulovitelnyh verkkojen jäähdytysilman kierto paneelit ja väliseinät tuuletin jäähdytystornit ja spray lampia tulisi suorittaa loppuun saattamisen jälkeen hitsaamalla.
6. lisävaatimukset putkien rakentamisesta ja rakenteiden vesihuollon erityisessä luonnon ja ilmasto-olot
6.1. Rakennettaessa putkilinjoja ja vesijohto- ja viemäröintitiloja erityisissä luonnollisissa ja ilmastollisissa olosuhteissa on noudatettava hankkeen vaatimuksia ja tätä osaa.
6.2. Putkistojen tilapäinen vesihuolto on pääsääntöisesti asetettava maan pinnalle samalla kun täytetään vesijohtoveden johtamiseen tarvittavat vaatimukset.
6.3. Peräfrostin maaperän putkistojen ja rakenteiden rakentaminen olisi pääsääntöisesti suoritettava ulkoilman negatiivisissa lämpötiloissa jäädytettyjen pohjamaiden säilyttämisen kanssa. Jos putkilinjoja ja rakenteita rakennetaan positiivisissa ulkolämpötiloissa, on tarpeen säilyttää pohja-alueet jäädytettynä ja estää niiden aiheuttaman lämpötilan ja kosteuden häiriöt.
6.4. Seismisten alueiden putkistojen ja rakenteiden rakentaminen olisi toteutettava samoilla tavoilla ja tavoilla kuin tavanomaisissa rakentamisolosuhteissa, mutta hankkeen toteuttamien toimenpiteiden toteuttaminen niiden seismisen kestävyyden varmistamiseksi. Teräsputkistojen ja -liittimien liitokset on hitsattava vain sähkökaaren menetelmillä ja niiden hitsauksen laadun tarkistaminen fyysisillä ohjausmenetelmillä 100%: n tilavuudella.
6.5. Kaikki työt, joilla varmistetaan rakentamisen aikana tehtyjen putkistojen ja rakenteiden seisminen kestävyys, olisi otettava huomioon teosten lokissa ja piilotettujen töiden tutkimuksissa.
6.6. Työskentelyalueilla rakennettavien kapasitiivisten rakenteiden sinusien täyttämisen vuoksi on välttämätöntä varmistaa laajennusliitosten turvallisuus.
Välykset nivelet kaikki niiden korkeus (emäksistä alkuun pohjaosassa nadfundamentnoy rakenteet) on puhdistettava maasta, rakentaminen roskat, notko betonivalumuotit liuos ja jätteet.
6.7. Suomeissa olevat putkilinjat on sijoitettava kaivoksi sen jälkeen, kun vesi on vedetty pois tai veteen upotetun kaivannon, edellyttäen, että tarvittavat toimenpiteet toteutetaan hankkeen mukaisesti niiden syntymiseltä.
6.8. Putkistoja rakennettaessa putoamispaikkoja varten nivelet on tehtävä tiivistämällä maata.
7. PIPELININ JA LAITTEIDEN TESTAUS
7.1. Jos testimenetelmän projektissa ei ole merkkejä, paineputkista on testattava pääsääntöisesti hydraulisilla voimilla ja tiukkuudella. Rakennuksen ilmastollisista olosuhteista ja veden poissaolosta riippuen pneumaattista testausmenetelmää voidaan käyttää putkistoissa, joiden sisäinen suunnittelupaine Pr on enintään:
7.2. Kaikkien luokkien paineputkistojen testaus tulisi suorittaa rakennus- ja asennusorganisaatiossa pääsääntöisesti kahdessa vaiheessa:
7.3. Merenalaisten putkistojen kohdistuu alustava testi siirtymiä kahdesti: varastot tai sivuston, kun putkien hitsauksessa, mutta ennen soveltamista ruosteenesto eristys hitsausliitoksiin, ja toinen - asennuksen jälkeen putkilinjaa kaivannon suunnittelussa asennossa mutta ennen backfill maaperään.
7.4. Putkilinjat noudattaen risteyksissä rautateiden ja maanteiden luokkiin I ja II, joihin voidaan tehdä alustava testi, asennuksen jälkeen putkiston tapauksessa (kotelo) täyttää renkaan ja kotelon ontelo ennen täytön työ- ja vastaanottaa kuoppia siirtymisen.
7.5. Sisäisen suunnittelupaineen Pp ja koepaineen Pu arvot paineputken alustavan ja hyväksyttävän testiä varten vahvuuden määrittämiseksi määritetään suunnittelulla SNiP 2.04.02-84: n vaatimusten mukaisesti ja määritellään työasiakirjoissa.
paine Pp plus arvo
taulukon mukaisesti. 4 riippuen ylhäältä
painemittausraja, tarkkuusluokka ja manometrin asteikon mitta-asteikko. Tässä tapauksessa Pr: n arvo ei saa ylittää putkilinjan hyväksymispainon arvoa Pu: n vahvuuden suhteen.
7.6 * Teräs-, valurauta-, teräsbetoni- ja asbestisementtiputkistojen putkistot testausmenetelmästä riippumatta on testattava alle 1 kilometrin pituudella - kerrallaan; jonka pituus on enintään 1 km. Näiden putkilinjojen pituus hydraulisella testimenetelmällä sallitaan ylittää 1 km, edellyttäen, että pumpattavan veden sallittu virtausnopeus määritetään sekä 1 km: n pituiselle osalle.
putken sisäisen suunnittelupaineen Pp eri arvoille
ja käytettyjen teknisten painemittareiden ominaisuudet
Sisäisen suuruus
suunnittelupaine Putkessa P r, MPa (kgf / cm 2)
paineen mittauksen yläraja, MPa (kgf / cm2)
divisioonan hinta, MPa (kgf / cm 2)
Teknisten manometrien tarkkuusluokat
0,41 - 0,75
(4,1 - 7,5)
0,76 - 1,2
(7,6-12)
1,21 - 2,0
(12,1-20)
2.01 - 2.5
(20,1-25)
(25,1 - 30)
3,01 - 4,0
(30,1: stä 40: een)
4,01 - 5,0
(40,1: stä 50: een)
7.7. Jos hydraulisen koepaineen Pu arvon arvoon ei ole osoitettu painetöiden alustavan testin suorittamista lujuudella, arvo otetaan taulukon 1 mukaisesti. 5 *.
Testipaineen alustava testi, MPa (kgf / cm2)
1. Teräs I -luokka *, jossa on päittäisliitokset (mukaan lukien vedenalainen) ja sisäinen suunnittelupaine P r enintään 0,75 MPa (7,5 kg / m²)
2. Sama, 0,75 - 2,5 MPa (7,5-25 kgf / cm2)
Sisäinen suunnittelupaine, jonka kerroin on 2, mutta enintään putkien tehtaan testipaine
3. Sama, St. 2,5 MPa (25 kgf / cm2)
Sisäinen suunnittelupaine, joka on kerroin 1,5, mutta enintään putkien tehtaan testipaine
4. Teräs, joka koostuu erillisistä osista, jotka on liitetty laippoihin ja joiden sisäinen suunnittelupaine Pp on 0,5 MPa (5 kgf / cm2)
5. Teräs 2- ja 3. luokat hitsausliitoksilla hitsaamalla ja sisäisellä suunnittelupaineella enintään 0,75 MPa (7,5 kg / m²)
6. Sama, 0,75 - 2,5 MPa (7,5-25 kgf / cm2)
7. Sama. viestintä. 2,5 MPa (25 kgf / cm2)
Sisäinen suunnittelupaine, jonka kerroin on 1,25, mutta enintään putkien tehtaan testipaine
8. Teräksen painovoiman vedenotto tai jäteveden poisto
9. Valurauta päittäisliitoksilla (GOST 9583-75 mukaan kaikkien luokkien putkille), jonka sisäinen suunnittelupaine on enintään 1 MPa (10 kgf / cm2)
Sisäinen suunnittelupaine plus 0,5 (5) mutta vähintään 1 (10) ja enintään 1,5 (15)
10. Sama, päittäisliitokset kumilenkkeillä kaikkien luokkien putkille
Sisäinen suunnittelupaine, joka on tekijä 1,5, mutta vähintään 1,5 (15) ja enintään 0,6 tehtaalla testin hydraulipainetta
Sisäinen suunnittelupaine, joka on kerroin 1,3, mutta enintään vedenpitävyyden tehtaan testipaine
Sisäinen suunnittelupaine, joka on kerroin 1,3, mutta enintään 0,6, tehtaalla testipaineesta vedenpitävyydelle
Sisäinen suunnittelupaine, jonka kerroin on 1,3
* Putkilinjaukset hyväksytään SNiP 2.04.02-84: n mukaisesti.
7.8. Ennen paineputkien alustavaa ja hyväksymistestausta on noudatettava seuraavaa:
7.9. Putkilinjan testin suorittamiseksi vastuulliselle työnjohtajalle on annettava työlupa korkean riskin tuottamiseen, josta käy ilmi suojavyöhykkeen mitat. Työluvan ja sen myöntämismenettelyn on oltava SNiP III-4-80 *: n vaatimusten mukainen.
7.10. Mittaamaan hydraulinen paine Alustavan testauksen ja hyväksyttäväksi Pipeline vuoto ja olisi sovellettava edellä kuvatulla tavalla varmennettu kevät painemittarit yksityiskohdat luokka ei ole pienempi kuin 1,5 halkaisija kotelon vähintään 160 mm ja jonka asteikko nimellinen testin paine on noin 4/3 Pu.
7.11. Testatun putkilinjan täyttäminen vedellä tulisi pääsääntöisesti suorittaa voimakkuudella m3 / h, enintään 4-5 putken halkaisijaltaan 400 mm; 6 -10 - putkille, joiden läpimitta on 400-600 mm; 10 - 15 - putkille, joiden läpimitta on 700 - 1000 mm ja 15 - 20 - putkissa, joiden läpimitta on yli 1100 mm.
Kun putkisto on täynnä vettä, ilma on poistettava avoimien hanojen ja salpojen kautta.
7.12. Acceptance Test hydraulinen paine putki on sallittu aloittaa jälkeen täyttämällä se maaperään mukaisesti SNP 3.02.01-87 ja täyttää vedellä kyllästyminen, ja jos se pidettiin täytetyssä tilassa on vähintään 72 tuntia - konkreettisia putkien (mukaan lukien 12 h sisäisen suunnittelupaineen Pp alla); asbestotsementnye putket - 24 h (mukaan lukien 12 h sisäisen suunnittelupaineen Pp alla); 24 h - valurautaputkille. Teräs- ja polyeteeniputkistoissa ei suoriteta uutea veden kyllästämiseen.
7.13. Paineputken on tunnustettu kestoltavan alustavan ja hyväksytyn hydraulisen vuoto testiin, jos pumpattavan veden virtauksen määrä ei ylitä 1: n tai sitä suuremmalla tasolla ilmoitettua pumppaavan veden kulutusta taulukossa 1 esitetyllä tavalla. 6 *.
Putken sisähalkaisija, mm
Pumpattavan veden sallittu kulutus putkilinjan kohdalla testattu, pituus vähintään 1 km l / min putkien hyväksymispainossa
Huomautuksia: 1. Jos valurautaputket ovat päittäisliitoksilla kumitiivisteissä, pumpattavan veden sallittu kulutus on otettava 0,7 kertoimella.
7.14. Putkiston pneumaattiseen testaukseen tarkoitettu koepaine, joka on lujuutta ja tiukkuutta, jos tiedot puuttuvat hankkeesta, olisi toteutettava seuraavasti:
7.15. Kun teräsputki on täytetty ilmalla, on tarpeen tasata putkilinjan ilman lämpötila ja maan lämpötila ennen kuin testi alkaa. Putkilinjan halkaisijaltaan vähimmäisetäilyaika h, D (y):
7.16. Alustavan pneumaattisen lujuustestin suorittamiseksi putki on pidettävä testipaineessa 30 minuutin ajan. Testipaineen ylläpitämiseksi on pumpattava ilmaa.
7.17. Putkilinjan tarkastus viallisten paikkojen tunnistamiseksi saa tapahtua paineenalennuksella: teräsputkistoissa - enintään 0,3 MPa (3 kgf / m²); rautaa, teräsbetonia ja asbestisementtejä - jopa 0,1 MPa (1 kgf / neliömetriä). Näin ollen myös vuotojen ja muiden vikojen putken olisi tehtävä äänen vuotamisen ja ilmakuplia, jotka on muodostettu alalla ilmavuotojen kautta päittäisliitoksen peitetty ulkopuolelta saippuavettä emulsio.
7.18. Putkilinjan tarkastuksen aikana havaitut ja havaitut viat on eliminoitava, kun putkilinjan ylipaine pienenee nollaan. Vikojen poistamisen jälkeen putkilinjan toistuva testaus on suoritettava.
7.19. Putki siirtää tunnistamista ennen pneumaattinen lujuustesti, jos huolellinen tarkastus putkilinjan havaitaan rikkomuksia putkilinjan eheyden vikoja nivelissä ja hitsausliitokset.
7.20. Putkistojen hyväksyntäkokeiden on oltava pneumaattisesti lujuutta ja tiukkuutta seuraavassa järjestyksessä:
päättymisen jälkeen, poimii putki paineessa 0,05 MPa (0,5 kgf / cm) on asetettu paineeseen 0,03 MPa (0,3 kgf / cm), joka on ensimmäinen vuotojen testauksella putken P (n ), on huomattava
vuototesti sekä barometrinen aika
mmHg, joka vastaa testin alkuaikaa;
testi putki tämän paineen alla taulukossa ilmoitettuun aikaan. 7;
kun taulukossa 1 määritellyn ajan kuluttua. 7, mittaa
P (k), mm Hg ja lopullinen barometrinen paine
paine putkessa
painehäviön arvo P, mm vettä. erä määritetään kaavalla
asbestisementistä ja raudoitetusta betonista
telnost testit,
testin aikana tapahtuvan painehäviön sallittu arvo, mm vettä.
= 1, kerosiini -
manometri veden toimivaa nestettä
= 0,87.
Huom. Painehäviön kestoa voidaan vähentää puolet, mutta vähintään 1 tunti yhteisymmärryksessä hanketoimintasuunnitelman kanssa. kun taas painehäviön arvo on otettava suhteellisesti pienemmäksi.
7.21. Putken tunnustettu on läpäissyt hyväksyntä (lopullinen) pneumaattinen testi, jos sen eheyttä ei ole loukattu ja kaavalla (1) määritetyn painehäviön P arvo ei ylitä taulukossa 1 esitettyjä arvoja. 7. On sallittua muodostaa ilmakuplia raudoitettujen betonipaineputkien ulkovesipinnalle.
7.22. Paineettomat putket on testattava kaksi kertaa vuodessa: esijäähdytys ja hyväksyminen (lopullinen) - täyttö täyttyy jollakin seuraavista tavoista:
7.23. Kuoppiin paineeton putkia, joilla vedenpitäväksi sisällä, testataan vuotojen varalta määrittämällä veden määrää lisättiin, ja kuoppiin, jotka ovat vedenpitävä ulkopuolelta, - määrittämällä veden virtausta siihen.
7.24. Muun kuin paineputkiston testaaminen vuotoa varten on tehtävä vierekkäisten kuoppien välissä.
7.25. Hydrostaattinen paine putken aikana alustavan testin tulisi luoda täyte vettä nousuputken asennettu ylemmän pisteen ylä- tai täyttämällä hyvin vedellä, jos viimeksi mainittu on testattava. Suuruus hydrostaattinen paine yläosassa putkilinjan määritetään korkean veden nousuputkessa tai putken shelygoy kuoppa horisontin yläpuolelle tai pohjaveteen, jos jälkimmäinen sijaitsee edellä shelygi. Putkiston hydrostaattinen paine testin aikana on ilmoitettava työasiakirjoissa. Putkille, jotka on sijoitettu paineettomasta betonista, raudoitetuista betonista ja keraamisista putkista, tämän arvon tulisi normaalisti olla 0,04 MPa (0,4 kgf / cm2).
7.26. Putkistojen alustava testaus tiiviydelle suoritetaan putoamattomalla putkella 30 minuutin ajan. Koepaineen arvoa tulisi ylläpitää lisäämällä vettä nousuputkeen tai kuoppaan, jotta veden pinnan taso ei vähene yli 20 cm: n korkeudella.
7.27. Hyväksyminen testi vuodot pitäisi alkaa altistumisen jälkeen vedellä täytetty tila betonin putken ja kaivoissa vedenpitävä tai vedenpitävä sisäsivuseinää projektin, - 72 tunnin ajan ja putket ja kaivot muista materiaaleista - 24 tuntia.
7.28. Haurastetun putken hyväksyntätestissä oleva tiiviys määritetään menetelmillä:
D (y), mm
Putkilinjalle (veden virtaama) sallittu vesimäärä 10 m testattavan putkilinjan pituuden aikana 30 min, l, putkille
betoni ja betoni
Huomautuksia: 1. Kun testin kesto on yli 30 minuuttia, lisätään lisättävän veden määrää (veden virtausta) suhteessa testin keston kasvuun.
jossa D on putken sisäinen (ehdollinen) halkaisija, dm.
3. Tiivistetyille betoniputkille, joissa on kumitiivisteiden päittäisliitokset, sallitun lisäveden tilavuus (veden virtaus) on otettava 0,7 kertoimella.
7.29. Sadeveden tyhjennysputkiin sovelletaan tämän alaluvun vaatimusten mukaista alustavaa ja hyväksyntätiivistymistestiä, jos se on määritelty hankkeessa.
7.30. Paineeton putket teräsbetonista pistorasia, puolipontattu ja tavallinen pää putken, jonka halkaisija on yli 1600 mm, on tarkoitettu putkien -hanketta jatkuvasti tai ajoittain paineistettiin 0,05 MPa: n (5 m vesipatsasta) ja johon on muodostettu mukaisesti suunnittelu ad hoc vesitiivis ulko- tai sisävuori, on suunnitellussa hydraulisessa paine-testissä.
7.31. Hydrauliikkatesti kapasitanssirakenteiden vedenpitävyydelle (tiiviys) on suoritettava saavuttaen betonin rakenteen lujuuden, puhdistuksen ja pesun.
7.32. Ennen hydraulisen testin suorittamista kapasitiivinen rakenne on täytettävä vedellä kahdessa vaiheessa:
7.33. Kondensaattori rakenne tunnustettu läpäissyt paine testin, jos veden menetystä päivässä se on vähemmän kuin 3 litraa 1 sq kostutettu pinta seinät ja pohja, nivelissä ja seinät mitään merkkejä vuotoja ja maaperän kosteutta ei ole asennettu alustaan. Yksittäisten paikkojen tummuminen ja heikot hikoilu sallitaan.
7.34. Jos seinillä on suihkutulpat tai vettä, tai maaperän kostutusta alustalla, kapasitiivista rakennetta ei testata, vaikka sen vedenpudotus ei ylitä normatiivisia. Tällöin, kun mitataan veden menetystä raken- teesta koko laastilla, korjattavat paikat olisi kirjattava.
7.35. Säiliöitä ja säiliöitä testattaessa syövyttäviä nesteitä ei saa päästää vesivuotoon. Testi on tehtävä ennen korroosionestopinnoitteen levittämistä.
7.36. Suodattimien ja kosketuskarisaattoreiden painekanavat (esivalmistetut ja monoliittiset raudoitetut betonit) suoritetaan hydraulisella testillä, jonka suunnittelupaine on määritelty työasiakirjoissa.
7.37. Painesuodatin kanavat ja yhteystiedot selkeyttimien katsotaan siirtää paineen testi jos silmämääräinen tarkastus suodattimien sivuseinämien ja kanavan yli ei havaittu vuotoja ja jos 10 minuutin kokeen paine ei laske enempää kuin 0002 MPa (0,02 kg / sq. cm).
7.38. Jäähdytystornkien vesisäiliön tulee olla vedenpitävä, ja kun tätä säiliötä testataan hydraulisesti sen seinien sisäpinnalla, yksittäisten paikkojen hämärtymistä tai heikosti hiki ei ole sallittua.
7.39. Juomavesisäiliöt, laskeutussäiliöt ja muut varastointilaitteet lattiarakenteen jälkeen edellyttävät hydraulista testiä vedenpitävyydelle, joka on vaatimusten mukainen. 7,31-7,34.
7,40. Metaanisäiliöön (lieriömäiseen osaan) on kohdistettava hydraulinen testi nro. 7,31-7,34, ja päällekkäisyys, metallinen kaasun korkin (kaasu liitäntälaatikon) on testattava kireys (kaasu-tiiviys) pneumaattisesti paineeseen 0005 MPa (500 mm: n vesipatsas).
7.41. Caps kuivatus ja jakelu suodattimet asennuksen jälkeen käynnistää suodattimet on testataan syöttämällä vettä voimakkuus 5-8 l / (c · m) ja intensiteetti ilman 20 l / (s * m) kolminkertainen toistettavuus 8-10 min. Tässä tapauksessa havaitut vialliset korkit on vaihdettava.
7.42. Valmistunut putkien rakentamisesta ja tilat juomavesi- ennen hyväksymistä käyttöön edellyttää pesu (puhdistus) ja desinfiointi klooraamalla seurasi pesu, jolloin saatiin tyydyttävästi hallintaan fysikaalis-kemiallisten ja bakteeri- vettä täyttää GOST 2874-82 ja "Ohjeet desinfiointiin taloudellisen valvonnan -pitevoy vettä ja desinfiointi vesihuolto klooria keskus- ja veden kovuus "terveysministeriö.
7.43. Pesu ja desinfiointi putkistojen ja kasvien vesi on suoritettava rakentaminen ja kokoaminen organisaation työn suorittamisesta munivia ja asennus putkistojen ja tilat, johon osallistuu edustajia asiakkaan ja operatiivista organisaatiota valvonnassa, harjoittama terveys-epidemiologinen palvelu. Menettely pesuun ja desinfiointiin putkistojen ja rakenteet juomavesi on kuvattu liitteessä 5 suositellaan.
7.44. Kotitalous- ja juomaveden putkistojen ja rakenteiden huuhtelun ja desinfioinnin tulokset on laadittava pakollisessa liitteessä 6 esitetyn lomakkeen mukaisesti.
Lisätestivaatimukset
paineputket ja vesijohto- ja viemäriverkot,
rakennettu erityisiin luonnollisiin ja ilmastollisiin olosuhteisiin
7,45. Vesihuolto- ja viemäriverkko- putkistot, jotka on rakennettu kaikentyyppisten pohjavesialueiden alueilla teollisuusalueiden ja siirtokuntien ulkopuolelle, testataan enintään 500 metrin pituisilla osuuksilla; teollisuusalueiden ja siirtokuntien alueella testauspaikkojen pituus olisi osoitettava paikallisten olosuhteiden mukaan, mutta enintään 300 m.
7,46. Tarkkailun vedenpitävyys kapasitiivinen rakenteita rakennettu lievenevät maaperään kaikenlaisten, on suoritettava sen jälkeen, kun 5 päivä sen jälkeen, kun täyttö- vedellä, jolloin veden tuhlaamisen päivässä ei saisi ylittää 2 litraa 1 sq märän pinnan seinät ja pohja.
7.47. Hydraulinen testaus putkistojen ja kapasitiivisen rakenteita pystytetty alueilla, joilla ikiroudan pitäisi tuottaa, tyypillisesti ympäristön lämpötila on alhaisempi kuin 0 ° C, jos muut testiolosuhteissa eivät ole perusteltuja hanke.
Liite 1. Selvitys hyväksynnän nestepainekokeessa putkistojen lujuuden ja vuoto
Kaupunki _____________________ «» _______________ 19_____
Mainittu työasiakirjat laskettu arvo sisäisen paineen testi putken Fp = ______ MPa (_______ kgf / cm) ja testi paine Pu = ______ MPa (_____ kgf / cm).
Bimetallipattereiden mitat
Seinäkiinnitteisen kaksoispiirin kaasukattilan putkiston rakenne
Lämmitys- ja keittovälineet
Propaanilämmitys on suosituin vaihtoehto
Lämmitysputkien paineistus
Puuntyöstöjätteen polttoainebriketit. Kuinka tehdä erinomaista polttoainetta itse?
Bugleran vesipiirillä
Mikä on hissi kuuman veden lämmitysjärjestelmässä?
Kuinka aurinkokeräin toimii talvella
Lämmönvaihdin kiinteän polttoaineen kattilaan omilla käsillä
Kuinka liesi lämmitetään yksityisessä talossa: laitteen vaihtoehdot ilma- ja vesipiirillä
Termostaattiset venttiilit pattereille
Paluuventtiili gravitaation lämmittämiseen
Kuinka laskea lämmityksen maksu asunnossasi?
Asuinrakennuksen itsenäisen lämmityksen edut ja haitat: asennus- ja kytkentäkaaviot
Pidämme dieselkattilaa lämmitysvaihtoehtona yksityiselle talolle
Kuinka laskea lämmitys? Lämmönlaskimen avulla! Tällä sivulla voit itse laskea lämmityskustannukset sekä selvittää, mitä tarvikkeita tarvitaan talosi lämmitysjärjestelmän toteuttamiseen.
Suljettu ja avoin lämmönsyöttö
Gcal: n laskeminen lämmitykseen on ensimmäinen askel kohti sulamista suhteessa matematiikkaan ja valtion elimiin
Uunin asennus tiiltouunissa: Pyyhkimme yksityiskohtaisesti
Lämmin kerroksen liittäminen kattilaan
Höyrylämmitys omalla kädellä