Source: http://docplayer.fi/37994794-Raportti-19-2016-espoon-kaupungin-kiinteistonhoito-liikelaitos-oittaan-ulkoilukeskuksen-jatevedenpuhdistamo-espoo.html
Timestamp: 2018-08-18 12:46:03+00:00
Document Index: 13302561

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo - PDF
Download "Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo"
1 Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo
2 Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto Laatijat: Jari Männynsalo Tarkastaja: Kirsti Lahti Hyväksyjä: Kirsti Lahti Kannen valokuvat: Jari Männynsalo
3 Sisällysluettelo 1 Yleistä Ympäristölupa ja puhdistusvaatimukset Tarkkailututkimukset ja näytteenotto Puhdistamon toiminta vuonna Jätevesimäärät ja tulokuormitus Prosessikemikaalit Puhdistustulos ja vesistökuormitus Jätevesilietteen käsittely, määrä ja sijoitus Yhteenveto Puhdistamon vesistövaikutusten tarkkailu... 9 Liitteet ja jakelu VHVSY Raportti 19/2016
4 1 Yleistä Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo on biologinen suodin (Bioclere BC180). Puhdistamolla käsitellään Oittaan ulkoilukartanon, Oittaan ulkoilukeskuksen sekä Espoon kaupungin metsä- ja liikuntatoimen tukikohdan jätevedet. Puhdistamolle johdetaan myös Oittaan leirintäalueen suihkuvedet. Leirintäalueen WC-vedet johdetaan loka-autolla tyhjennettävään umpisäiliöön. Puhdistamo on mitoitettu asukasvastineluvulle (AVL) 115. Jäteveden puhdistus tapahtuu kierrättämällä saostuskaivoissa esikäsiteltyä jätevettä muovikappaleilla täytetyn säiliön läpi. Muovikappaleiden pinnoille muodostunut mikrobikasvusto käyttää kasvuunsa jäteveden orgaanisia yhdisteitä ja ravinteita. Suodatuksen jälkeiseen selkeytysvaiheeseen syötetään fosforin saostusta varten polyalumiinikloridia (PAX 18). Kemikaalin syöttö tehdään aikaohjattuna. Puhdistettu jätevesi johdetaan Kunnarlantien toiselle puolelle rakennettuun lammikkoon, josta vesi suotautuu Glomsinjoen yläjuoksun (Oittaan joki) suuntaan. 1.1 Ympäristölupa ja puhdistusvaatimukset Puhdistamoa on tarkkailtu Uudenmaan ympäristökeskuksen (nyk. ELY-keskus) antaman ympäristöluvan YS 1654 (DNro UUS-2009-Y-5-111) mukaisesti. Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamon valvonta siirtyi ympäristönsuojelulakimuutoksen myötä pois ympäristöluvan piiristä Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle Uudenmaan ELYkeskuksen ilmoituksella UUDELY/77/07.00/2010. Puhdistamon sääntely perustuu tämän jälkeen hajajätevesiasetuksen vaatimuksiin, YSL 180, VNa (209/2011) 3. Tässä vuosiyhteenvedossa tarkastellaan tuloksia sekä vanhan ympäristöluvan että hajajätevesiasetuksen vaatimusten perusteella (taulukko 1). Ympäristöluvassa edellytettiin myös kahdesti vuodessa tehtävää jätevesien vesistövaikutusten tarkkailua. Vesistötarkkailun havaintopaikat ovat Glomsinjoen yläosassa (Oittaan joki) puhdistamon purkupaikan ylä- ja alapuolella. Yläpuolinen havaintopaikka sijaitsee noin 200 m suotautumisalueesta ylävirtaan pehmeäpohjaisella hitaasti virtaavalla jokiosuudella. Alapuolinen havaintopaikka on noin 50 m suotautumisalueesta alavirtaan kivikkoisella koskialueella ennen jokeen liittyviä sivupuroja Ryssängsbäcken ja Brutubäcken. Espoon kiinteistönhoidon kanssa on sovittu, että tarkkailuja jatketaan toistaiseksi entiseen tapaan. VHVSY Raportti 19/
5 Taulukko 1. Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan puhdistusvaatimukset vuosikeskiarvoina. Suluissa olevat luvut ovat hajajätevesiasetuksen tiukemmat laskennalliset vaatimukset herkille alueille, jotka tulivat voimaan Uudenmaan ELY-keskuksen ilmoituksella alkaen. Pitoisuus (mg/l) Käsittelyteho (%) BOD 7-atu 15 ( 42) 90 ( 90) Kokonaisfosfori 1,0 ( 2,8) 90 ( 85) Kiintoaine 35 (-) 90 (-) Kokonaistyppi - ( 70) - ( 40) 1.2 Tarkkailututkimukset ja näytteenotto Jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin vuonna 2015 viisi kertaa. Tarkkailunäytteet otettiin 31.3., 28.5., 5.8., ja Vuoden viimeinen ylimääräinen tarkkailukerta joulukuussa tehtiin elokuun tarkkailukerran heikon puhdistustuloksen takia. Tuolloin biosuotimelle menevä pumppaus oli epäkunnossa ja puhdistamo toimi käytännössä ilman pääprosessia (biosuodatus). Käytössä oli vain esi- ja jälkisaostukset, mikä näkyi normaalia heikompana puhdistustuloksena (liite 1). Puhdistamolle tulevan jäteveden näytteet otettiin kertanäytteenä puhdistamoa ennen olevan saostussäiliön ensimmäisestä osasta. Lähtevän jäteveden näytteet kerättiin puhdistamon jälkiselkeytyksestä purkautuvasta vedestä automaattisilla näytteenottimilla aikaohjattuna vuorokauden kokoomanäytteinä. Lisäksi lähtevästä jätevedestä otettiin kokoomanäytteen hakupäivänä kertanäyte bakteerianalyysiä (E. coli ja fekaaliset enterokokit) varten. Puhdistamon hoidosta vastasi Patrik Röös. 2 Puhdistamon toiminta vuonna Jätevesimäärät ja tulokuormitus Puhdistamolle tuleva jätevesikuormitus (kg/d) on vaihdellut eri vuosina paljon (taulukko 2). Jätevesimäärät ovat kesällä ja talviurheilukaudella suurempia kuin keväisin ja syksyisin. Puhdistamon virtaamanmittaus korjattiin keväällä Epätasaisen virtaaman mittaus on osoittautunut kuitenkin vaikeaksi, minkä takia puhdistamon virtaamatietoina on käytetty puhdistamon piirissä olevien toimijoiden vedenkulutustietoja. Selvästi suurin kuormittaja on Oittaan ulkoilukeskuksen palvelut. Laskennalliseen tulokuormaan (kg/d) vaikuttaa merkittävästi arvioitu vuorokausi- ja vuosivirtaama. Vuosina vuoden keskimääräisenä tulovirtaamana on käytetty arvoa 5 m 3 /d ja vuonna 2010 arvoa 12 m 3 /d. Vuosina keskivirtaamana käytettiin arvoa 6,9 m 3 /d ja vuonna 2014 arvoa 8,8 m 3 /d. Vuoden 2015 keskivirtaama oli 11,2 m 3 /d. Virtaamissa on huomioitu puhdistamon käyttöaste eri vuodenaikoina. VHVSY Raportti 19/
6 Puhdistamolle tulevan jäteveden ainepitoisuudet (mg/l) ovat myös vaihdelleet melko paljon (taulukko 2). Tähän on vaikuttanut puhdistamon käyttöasteen (tulevan jäteveden määrä ja laatu) lisäksi tulevan jäteveden hankala näytteenottopaikka. Näytteet kerättiin aiemmin puhdistamon lähellä sijaitsevasta pumppauskaivosta, jossa ainekset laskeutuvat tehokkaasti, mikä puolestaan laimentaa tulopitoisuuksia erityisesti kiinto- ja orgaanisen aineen osalta. Myös leirintäalueelta johdettavat suihkuvedet laimentavat tulevia pitoisuuksia. Tämän takia tulevan jäteveden näytteitä kerättiin vuonna 2013 myös puhdistamon saostussäiliön ensimmäisestä osasta, joka on edustavampi näytteenottopaikka. Vuosina 2014 ja 2015 kaikki tulevan jäteveden näytteet on kerätty puhdistamon saostussäiliöstä. Taulukko 2. Puhdistamolle tuleva kuormitus vuosina BOD 7 atu Fosfori Typpi Vuosi kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l , ,11 8,7 0, , ,012 2,4 0, , ,05 4,1 0, , ,015 2,2 0, , ,021 3,0 0, , ,031 4,5 0, , ,081 9,2 0, , ,097 8,7 0,33 29 Puhdistamon asukasvastineluku oli 54 AVL. Se laskettiin Ympäristöhallinnon yhdyskuntajätevesien puhdistuslaitosten päästöjen seurantaa ja raportointia koskevan hyvien menettelytapojen kuvauksen mukaisesti puhdistamon viimeisen viiden vuoden näytepäiväkohtaisista BOD 7-atu -tuloksista 90 persentiilinä. 2.2 Prosessikemikaalit Biosuotimelta selkeytykseen tulevaan jäteveteen syötettiin fosforin saostusta varten polyalumiinikloridia (PAX 18) keskimäärin 200 ml/m 3 eli 270 g/m Puhdistustulos ja vesistökuormitus Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos oli vanhan ympäristöluvan vuosikeskiarvovaatimusten mukainen kaikista viidestä tarkkailukerrasta laskettuna kokonaisfosforipitoisuuden ja -poistotehon (%) sekä kiintoaineen poistotehon (%) osalta. Orgaanisen aineen (BOD 7 atu ) pitoisuus- ja poistotehovaatimuksiin sekä kiintoaineen pitoisuusvaatimukseen ei ylletty (taulukko 3, liite 1). Kun laskelmista jätetään pois tarkkailukerta, jolloin puhdistamo oli epä- VHVSY Raportti 19/
7 kunnossa, vaatimuksiin yllettiin muuten, paitsi orgaanisen aineen (BOD 7 atu ) pitoisuuden osalta (taulukko 3, liite 2). Hajajätevesiasetuksen tiukemmat raja-arvot herkille alueille saavutettiin vuosikeskiarvoina muuten, paitsi orgaanisen aineen (BOD 7-atu ) osalta viidestä tarkkailukerrasta laskettuna. Puhdistustulos oli kaikilta osin hajajätevesivaatimusten mukainen (BOD 7-atu, fosfori, typpi) vuosikeskiarvoina ja jokaisella yksittäisellä tarkkailukerralla, kun puhdistamo oli teknisesti kunnossa (neljä tarkkailukertaa) (taulukko 3, liite 2). Taulukko 3. Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos; puhdistetun jäteveden BOD 7 atu -, kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuudet (mg/l) ja teho-% vuosina (laskentajakso yksi vuosi) sekä lupavaatimukset. Vuosien 2010 ja 2015 tuloksiin on laskettu 5 näytteenottokertaa, joista yhdellä tarkkailukerralla puhdistamo oli epäkunnossa. Ko. tulosten jälkeen sulkeissa olevat tulokset ovat neljältä tarkkailukerralta, jolloin puhdistamo oli teknisesti kunnossa. Taulukon alimmalla vaatimusrivillä sulkeissa olevat luvut ovat hajajätevesiasetuksen laskennalliset pitoisuusvaatimukset herkille alueille, jotka tulivat voimaan Uudenmaan ELY-keskuksen ilmoituksella alkaen. BOD 7 atu Fosfori Kiintoaine Typpi mg/l teho-% mg/l teho-% mg/l teho-% mg/l , , (9,2) 85 (95) 0,7 (0,3) 84 (93) 31 (28) 62 (66) ,1 94 0, ,2 98 0, ,7 93 0, , (16) 85 (96) 0,89 (0,69) 90 (93) 37 (30) 95 (97) 35 (23) vaatimus 15,0 ( 42) 90 1,0 ( 2,8) ( 70) 2.4 Jätevesilietteen käsittely, määrä ja sijoitus Puhdistamon saostussäiliöt tyhjennettiin vuonna 2015 imuautolla kaksi kertaa, yhteensä 120 m 3 (60 m 3 = 4 imuautollista tyhjennyskertaa kohti). Liete kuljetettiin kaupungin viemäriverkkoon. VHVSY Raportti 19/
8 3 Yhteenveto Puhdistamon toimintaa tarkkailtiin vuonna 2015 yhteensä viisi kertaa. Yksi ylimääräinen tarkkailukerta tehtiin, koska puhdistamo oli epäkunnossa tarkkailun aikana. Puhdistamon ollessa teknisesti kunnossa, sen jätevedenkäsittelytulos oli ympäristöluvan puhdistusvaatimusten mukainen muuten, paitsi orgaanisen aineen (BOD 7-atu ) pitoisuuden osalta, jonka vuosikeskiarvovaatimuksesta jäätiin niukasti. Puhdistamon ympäristölupa raukesi Uudenmaan ELY-keskuksen ilmoituksella Uuden ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvaraista toimintaa on "Yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtaminen, kun kyse on asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemisestä". Aikaisemmin luvanvaraisuus koski myös puhdistamoja, jotka ovat tarkoitettu asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen. Oittaan puhdistamo on ollut tällainen (mitoitus AVL 115) ja siksi puhdistamo on ollut ympäristölupavelvollinen. Oittaan ulkoilukeskuksen puhdistamon vuoden 2015 asukasvastineluku (AVL) oli 54 (laskettu hyvien menettelytapojen mukaan viimeisen viiden vuoden näytepäiväkohtaisista BOD 7-atu - tuloksista 90 persentiilinä). Puhdistamon sääntely perustuu näin ollen Uudenmaan ELYkeskuksen ilmoituksella haja-asetuksen jätevesienkäsittely-yksiköitä eli kiinteistökohtaisia puhdistamoita koskeviin säädöksiin. Vastuullinen valvontaviranomainen on Espoon kaupunki. Hajajätevesiasetuksen tiukemmat raja-arvot herkille alueille saavutettiin vuosikeskiarvoina muuten, paitsi orgaanisen aineen (BOD 7-atu ) osalta viidestä tarkkailukerrasta laskettuna. Puhdistustulos oli kaikilta osin hajajätevesivaatimusten mukainen (BOD 7-atu, fosfori, typpi) vuosikeskiarvoina ja myös jokaisella yksittäisellä tarkkailukerralla, kun puhdistamo oli teknisesti kunnossa (neljä tarkkailukertaa). Puhdistamoa ennen sijaitsevan saostuskaivon tiheämpää tyhjentämistä suositellaan. Vuonna 2015 tyhjennys tehtiin kahdesti, joista toinen liittyi biosuotimen korjaukseen. Saostuskaivo toimii tärkeässä osassa puhdistusprosessin esikäsittelynä ja jälkiselkeytyksen ylijäämälietteen varastona. On tärkeää, ettei saostuskaivoon pääse kertymään liikaa lietettä. Esim. neljännesvuosittain oikein tehtävillä tyhjennyksillä (imu säiliön pohjalle laskeutuneesta kiinteimmästä lietejakeesta), ei kerralla tarvitsisi tyhjentää koko saostussäiliötä, vaan esim. 30 m 3 tyhjennyskertaa kohti. Näin kokonaistyhjennysmäärä ei kasvaisi vuoden 2015 tyhjennysmäärästä. VHVSY Raportti 19/
9 4 Puhdistamon vesistövaikutusten tarkkailu Puhdistamon purkualueen ylä- ja alapuolinen havaintopaikka sijaitsevat metsäisellä rauhoitusalueella Glomsinjoen latvoilla (Oittaan joki). Ko. jokiosuudella ei ole tiettävästi Oittaan ulkoilukeskuksen puhdistamon lisäksi muita merkittäviä kuormituslähteitä. Lisäkuormitusta tuovat sivupurot (Ryssängsbäcken ja Brutubäcken) yhtyvät jokeen havaintopaikkojen alapuolella. Vuonna 2015 vesistönäytteet otettiin Glomsinjoesta touko- ja lokakuun puhdistamotarkkailukertojen yhteydessä lammikosta suotautuvan veden oletetun purkupaikan ylä- ja alapuolelta. Jokiveden laadussa ei ollut merkittäviä eroja purkupaikan ylä- ja alapuolella kummallakaan tarkkailukerralla. Joen virtaama oli kummallakin tarkkailukerralla pieni. Vesistötarkkailun tulokset on esitetty liitteessä 3. Liitteet 1 Puhdistamotarkkailutulokset 2015, jaksoraportti (viisi tarkkailukertaa) 2 Puhdistamotarkkailutulokset 2015, jaksoraportti (neljä tarkkailukertaa) 3 Vesistötarkkailun tulokset 2015 Jakelu Espoon kiinteistönhoito-liikelaitos, Patrik Röös Espoon kiinteistönhoito-liikelaitos, Timo Vepsäläinen Espoon kaupungin ympäristökeskus, Ilppo Kajaste Espoon seudun ympäristöterveys, Sakari Laine Uudenmaan ELY-keskus VHVSY Raportti 19/
10 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d 20,0 20,0 20,0 8,00 10,0 11,2 Käsitelty m³/d 20,0 20,0 20,0 8,00 10,0 11,2 Ohitus m³/d ,0 Vesistöön m³/d 20,0 20,0 20,0 8,00 10,0 11,2 BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 7,0 7,4 2,0 1,6 0,38 3,7 Käsitelty kg/d 0,50 0,22 2,8 0,096 0,14 0,54 Vesistöön kg/d 0,50 0,22 2,8 0,096 0,14 0,54 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % CODCr Tuleva (vl) kg/d ,6 5,0 1,6 8,8 Käsitelty kg/d 1,5 0,74 3,6 0,34 0,66 0,97 Vesistöön kg/d 1,5 0,74 3,6 0,34 0,66 0,97 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva (vl) kg/d 0,17 0,16 0,060 0,079 0,015 0,097 Käsitelty kg/d 0,011 0,016 0,032 0,0049 0,0076 0,010 Vesistöön kg/d 0,011 0,016 0,032 0,0049 0,0076 0,010 Tuleva (vl) mg/l 8,4 8,2 3,0 9,9 1,5 8,7 Käsitelty mg/l 0,56 0,82 1,6 0,61 0,76 0,92 1 Vesistöön mg/l 0,56 0,82 1,6 0,61 0,76 0,89 1 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva (vl) kg/d 0,38 0,50 0,34 0,32 0,10 0,33 Käsitelty kg/d 0,46 0,62 1,4 0,15 0,080 0,39 Vesistöön kg/d 0,46 0,62 1,4 0,15 0,080 0,39 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l ,0 35 Vesistöön mg/l ,0 35 Käsittelyteho % Kokonaisteho % NH4-N Tuleva (vl) kg/d 0,076 0,26 0,26 0,17 0,039 0,16 Käsitelty kg/d 0,36 0,62 1,2 0,13 0,029 0,34 Vesistöön kg/d 0,36 0,62 1,2 0,13 0,029 0,34
11 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite NH4-N Tuleva (vl) mg/l 3, ,9 14 Käsitelty mg/l ,9 30 Vesistöön mg/l ,9 30 Käsittelyteho % Kokonaisteho % SS Tuleva (vl) kg/d ,8 3,9 1,2 8,8 Käsitelty kg/d 0,62 0,30 1,1 0,33 0,52 0,41 Vesistöön kg/d 0,62 0,30 1,1 0,33 0,52 0,41 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % 5, ,0 Kokonaisteho % 5, ,0
12 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #2 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d 20,0 20,0 8,00 10,0 11,2 Käsitelty m³/d 20,0 20,0 8,00 10,0 11,2 Ohitus m³/d ,0 Vesistöön m³/d 20,0 20,0 8,00 10,0 11,2 BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 7,0 7,4 1,6 0,38 4,1 Käsitelty kg/d 0,50 0,22 0,096 0,14 0,18 Vesistöön kg/d 0,50 0,22 0,096 0,14 0,18 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % CODCr Tuleva (vl) kg/d ,0 1,6 9,7 Käsitelty kg/d 1,5 0,74 0,34 0,66 0,63 Vesistöön kg/d 1,5 0,74 0,34 0,66 0,63 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva (vl) kg/d 0,17 0,16 0,079 0,015 0,11 Käsitelty kg/d 0,011 0,016 0,0049 0,0076 0,0077 Vesistöön kg/d 0,011 0,016 0,0049 0,0076 0,0077 Tuleva (vl) mg/l 8,4 8,2 9,9 1,5 9,8 Käsitelty mg/l 0,56 0,82 0,61 0,76 0,69 1 Vesistöön mg/l 0,56 0,82 0,61 0,76 0,69 1 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva (vl) kg/d 0,38 0,50 0,32 0,10 0,33 Käsitelty kg/d 0,46 0,62 0,15 0,080 0,26 Vesistöön kg/d 0,46 0,62 0,15 0,080 0,26 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l ,0 23 Vesistöön mg/l ,0 23 Käsittelyteho % Kokonaisteho % NH4-N Tuleva (vl) kg/d 0,076 0,26 0,17 0,039 0,14 Käsitelty kg/d 0,36 0,62 0,13 0,029 0,22 Vesistöön kg/d 0,36 0,62 0,13 0,029 0,22
13 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #2 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite NH4-N Tuleva (vl) mg/l 3, ,9 13 Käsitelty mg/l ,9 20 Vesistöön mg/l ,9 20 Käsittelyteho % Kokonaisteho % SS Tuleva (vl) kg/d ,9 1,2 10 Käsitelty kg/d 0,62 0,30 0,33 0,52 0,34 Vesistöön kg/d 0,62 0,30 0,33 0,52 0,34 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % 5, Kokonaisteho % 5,
14 Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2015 Glomsinjoki purkupaikan yläpuoli ja alapuoli LIITE 3 Näytepäivä Lämpötila ºC yläpuoli 13,0 7,9 alapuoli 13,0 7,6 Happi mg/l (%) yläpuoli 9,1 (86,0) 9,9 (83,0) alapuoli 8,9 (85,0) 9,7 (81,0) ph yläpuoli 7,3 7,4 alapuoli 7,3 7,3 Sähkönjohtavuus ms/m yläpuoli 12,5 13,1 alapuoli 12,6 13,2 Sameus FNU yläpuoli 19 7,2 alapuoli 18 6,2 BOD 7 mg/l yläpuoli 1,8 2,8 alapuoli 1,7 2,7 COD Mn mg/l yläpuoli 7,1 6,8 alapuoli 6,8 6,5 KokP µg/l yläpuoli alapuoli PO 4 -P µg/l yläpuoli 9 9 alapuoli KokN µg/l yläpuoli alapuoli NO 3 +NO 2 -N µg/l yläpuoli alapuoli NH 4 -N µg/l yläpuoli alapuoli E.coli mpn/100ml yläpuoli 7 1 alapuoli 16 0 Fek. Enterokokit pmy/100ml yläpuoli 1 1 alapuoli 1 1
15 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Yhteenvetoraportissa esitetään Oittaan ulkoilukeskuksen käyttö- ja päästötarkkailun tulokset ja puhdistamon toiminta vuodelta Raporttiin sisältyy myös jätevedenpuhdistamon vesistövaikutusten tarkkailun tulokset Glomsinjoesta. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Asemapäällikönkatu 12 B, 7. krs, Helsinki p. (09) ,
Helsinki No YS 1654
PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA 1 (13) Helsinki 22.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-5-111 No YS 1654 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee