Source: http://docplayer.fi/268742-Sahkonjakeluverkon-haviosaastojen-laskennan-ja-raportoinnin-kehittaminen-ja-yhdenmukaistaminen.html
Timestamp: 2017-04-28 11:06:13+00:00
Document Index: 8964144

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen - PDF
Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen
Download "Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen"
1 Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie Espoo (09) /322 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO 2 ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 1 VERKOSTOHÄVIÖIDEN KÄSITTELY ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSESSA SÄÄSTÖN MÄÄRITTÄMISTAPOJA ONGELMAN MÄÄRITTELY 8 2 HÄVIÖSÄÄSTÖN LASKENTA VERKON MUUTOSTOIMENPITEIDEN TUOTTAMAN HÄVIÖSÄÄSTÖN ARVIOINTI HÄVIÖSÄÄSTÖJEN AJALLINEN KESTO INVESTOINNIN ARVO 10 3 ENERGIATEHOKKUUSTOIMENPITEIDEN RAPORTOINTIMENETELMÄT VERKOSTOLASKENTAAN PERUSTUVA MENETELMÄ MATERIAALIMUUTOKSIIN PERUSTUVA MENETELMÄ MITTAUKSIIN PERUSTUVA MENETELMÄ 12 4 VERKOSTOLASKENTAAN PERUSTUVAN MENETELMÄN KEHITTÄMINEN HÄVIÖSÄÄSTÖJEN KOKOAMINEN SUUNNITTELUSTA HÄVIÖIDEN KÄSITTELY VERKKOTIETOJÄRJESTELMÄSSÄ 13 5 MATERIAALIMUUTOKSIIN PERUSTUVAN MENETELMÄN KEHITTÄMINEN MATERIAALILAJIN KUORMITUKSEN ELI KESKIMÄÄRÄISEN TEHON NELIÖN MÄÄRITTÄMINEN MATERIAALILAJIN HÄVIÖKERTOIMEN MÄÄRITTÄMINEN 18 6 MITTAUKSIIN PERUSTUVAN MENETELMÄN KEHITTÄMINEN 20 7 JATKOTOIMENPITEET JA -TUTKIMUSEHDOTUKSET VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN MATERIAALIMUUTOSMENETELMÄN KEHITTÄMINEN ETÄLUETTAVIEN MITTARIEN HÄVIÖSÄÄSTÖN LASKENTA ENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTANNON MUUTOSTEN VAIKUTUS KATSELMOINNIN KEHITTÄMINEN TIEDOTTAMINEN JA KOULUTUS 22 8 YHTEENVETO 23 LIITTEET 2/323 Esipuhe Energian säästön ja energiatehokkuuden edistäminen on Euroopan Unionin laajuinen hanke, joka koskettaa myös jakeluverkkoyhtiöitä. Energiatehokkuussopimukseen liittyneiden yhtiöiden tulee pyrkiä parantamaan energiatehokkuutta sekä raportoida nämä toimenpiteet ja saavutetut häviösäästöt. Sopimus kattaa kahdeksan vuoden jakson Energiasäästöjen laskenta ja raportointi on työlästä ja tehokkaiden menetelmien kehittämiselle on ilmeinen tarve. Tämän työn taustaksi selvitettiin energiatehokkuusraportoinnin käytännöt eri verkkoyhtiöissä vierailemalla ja haastattelemalla yhtiöiden edustajia ja verkkotietojärjestelmien kehittäjiä. Lisäksi selvitettiin energiatehokkuussopimuksen velvoitteita ja laskentaohjeita. Näiden tietojen perusteella kehitettiin yhteisesti sovellettavia laskentasääntöjä ja määritelmiä energiatehokkuusraportointiin. Tietojärjestelmätoimittajien kanssa kehitettiin verkkotietojärjestelmään liitettävä raportointimalli (Liite 1). Raportin toteuttaminen tämän ehdotuksen perusteella tapahtuu sähköyhtiöiden ja tietojärjestelmätoimittajien yhteistyönä. Työn on rahoittanut ST - pooli ja ohjausryhmän kokoonpano oli: Eero Paananen (pj), Savon Voima Verkko Oy Pirjo Heine, Helen Sähköverkko Oy Antti Jukarainen, HeadPower Oy Esko Nummi, Sallila Sähkönsiirto Oy Matti Halkilahti, Vattenfall Verkko Oy Pertti Koski, Motiva Oy Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Työn ovat tehneet TkT Anssi Seppälä ja DI Petri Trygg Enease Oy:stä. Tekijät kiittävät ST poolia rahoituksesta ja ohjausryhmää tuesta ja ohjauksesta. Espoossa Anssi Seppälä ja Petri Trygg 3/324 Tiivistelmä Tässä raportissa kuvataan jakeluverkkoyhtiöiden verkostohäviöiden säästöjen laskentamenetelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen energiatehokkuustoimenpiteiden seurannan ja häviöiden laskennan tehostamiseksi. Raportti keskittyy sähkönjakeluverkon rakentamisesta ja saneeraamisesta syntyvien häviöenergian säästöjen laskentaan ja raportointiin. Verkkoyhtiöiden sovellettaviksi esitellään kaksi vaihtoehtoista menetelmää, joilla jakeluverkon rakentamisprosessista saadaan kohtuullisella työllä raportit siirrettäväksi energiatehokkuusraportointiin. Ensimmäinen menetelmä perustuu verkkotietojärjestelmässä suunnitteluvaiheessa talletettaviin laskelmiin ja raportteihin. Toinen menetelmä perustuu verkon materiaalimuutostietoihin. Tietojärjestelmätoimittajille on työn aikana esitetty verkostolaskentamenetelmän toteuttamiseksi määrittely, joka on liitteessä 1. Toteutusta varten tulee verkkoyhtiöiden olla yhteydessä järjestelmätoimittajaansa. Energiatehokkuusraportoinnin helpottamiseksi esitetään lisäksi seuraavat yksityiskohtaisemmat suositukset: 1. Verkon osien pitoaikana häviösäästöjen laskennassa käytetään 30 vuotta. Näin helpotetaan raportointia merkittävästi pysyen kuitenkin riittävässä tarkkuudessa ja totuudenmukaisuudessa 2. Verkon rakentamis- ja vahvistustoimenpiteiden häviösäästöjä kootaan ja lasketaan yhteen. Samanlaiset ja pienet toimenpiteet yhdistetään, ja suuremmat raportoidaan erikseen. Yksittäiset toimenpidetiedot säilytetään yhtiössä raportointikauden loppuun. 3. Uusien etäluettavien energiamittarien häviösäästöt raportoidaan silloin kun niillä korvataan mittareita, joilla on suurempi energiankulutus. Jatkotoimenpiteeksi ehdotetaan verkkoyhtiöiden yhteistoimintaa menetelmien hankkimiseksi tietojärjestelmiin. Jatkotutkimushankkeeksi ehdotetaan mm. häviöiden hankinnan kehittämistä etäluennan avulla. 4/325 1 Verkostohäviöiden käsittely energiatehokkuussopimuksessa Energiatehokkuussopimuksen piirissä on 47 jakeluyhtiötä kattaen 87 % Suomen sähkönjakelusta. Sopimuksen tavoitteena on saavuttaa vuosien aikana häviöiden pieneneminen 150 GWh. Tämän todentamiseksi yhtiöiden on raportoitava seurantajärjestelmään kaikki ne toimenpiteet, joilla verkon energiatehokkuutta parannetaan. [http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/sopimusalat/energia-ala/energiapalvelut/] [http://www.motiva.fi/julkaisut/energiatehokkuussopimukset_ /energiantuotanto_ja_energiapalvelut/energiatehokkuussopimukset_energiantuotannon _ja_energiapalvelujen_toimenpideohjelman_vuosiraportti_ shtml] Toimenpiteiden raportoinnissa eritellään säästöt sähkön, lämmön ja polttoaineiden kulutuksissa. Yrityksen vastuulla on omalta kohdaltaan määritellä ja tunnistaa energiatehokkuuden kannalta merkittävimmät toimenpiteet. Sähkönjakeluverkon häviösäästöt koostuvat verkon vahvistuksessa asennettavista pienempihäviöisistä komponenteista. Ongelma on siinä, että näiden häviömuutosten kerääminen jälkikäteen on erittäin työlästä, varsinkin kun verkon rakennuskohteita voi olla satoja tai jopa tuhansia. Toinen ongelma on eri yhtiöiden erilaiset raportointikäytännöt, joita tulisi yhtenäistää. Tällöin järjestelmäkehitykselle saadaan mahdollisimman laaja ja yhtenäinen asiakaspohja. Energiatehokkuussopimuksessa energiansäästötoimien energian säästöksi lasketaan vuotuinen energiasäästö rakentamisvuodesta alkaen tietylle pitoajalle (Kuva 1). Suunnitelmien, selvitysten, analyysien tai katselmusten tuloksena tehostamistoimenpiteet luetteloidaan ja niistä esitetään suunniteltu toteuttamisvuosi sekä arvio vuotuisesta säästövaikutuksesta. Tiedot tarkennetaan siinä vaiheessa, kun toimenpide on tulossa toteutusvaiheeseen ja lopulliset tiedot päivitetään toimenpiteen toteuttamisen jälkeen. Yhtiö raportoi vuotuisen säästön sopimuksen edellyttämään raportointijärjestelmään. 5/326 Kuva 1. Energiasäästötoimien raportointiperiaate. Taulukossa esitetään kunkin toimenpiteen vaikutuksen ajoittuminen ja saavutettavat vuotuiset energiansäästöt. Energiansäästöinvestoinnit jaetaan kolmeen ryhmään: varsinaiset energiansäästöinvestoinnit ES muut investoinnit joka säästää energiaa MI ympäristöinvestointi joka vaikuttaa energiankäyttöön (YM) Varsinaiset energiansäästöinvestoinnit (tunnus ES) tehdään nimenomaan energiansäästön perusteella. Muut investoinnit (tunnus MI tai YM) tehdään muista syistä, mutta ne tuottavat sivutuotteena energiansäästöä. Energiatehokkuustoimia on raportoitu seuraavista verkkoyhtiön toiminnoista verkon suunnittelu, verkon komponenttivalinnat, verkon käyttötoiminta, verkon asiakastoiminnot, kiinteistöjen energiankulutus ja kuljetusten energiankäyttö. Tässä raportissa keskitytään verkon suunnittelu- ja komponenttivalintoihin. Tämän lisäksi myös muiden toimenpiteiden raportointi on edelleen relevanttia ja yhtä suotavaa. Energiatehokkuussopimuksen raportoinnista saatujen tietojen mukaan energiatehokkuustoimenpiteet jakautuvat verkkoyhtiöissä siten, että muut investoinnit eli käytännössä verkoston parantaminen muodostaa valtaosan säästöstä, ja puhtaasti energiatehokkuussyistä tehdyt energiatehokkuus- ja ympäristöinvestoinnit ovat pienet. [Motiva: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2010] Sähköverkoissa on rakenteiden pitoajat pitkiä noin 30 vuotta, joten säästövaikutukset ulottuvat vuoden 2016 jakson ohi. Vuoden 2016 jälkeen tulevista energian- 6/327 tehokkuus sopimuksista ei ole vielä tietoa, mutta on syytä olettaa niiden jatkuvan ja vaatimuksien jopa kiristyvän. Toivottavaa on, että verkoston vahvistamisen tuottamat säästöt voidaan huomioida vielä tulevissakin energiatehokkuussopimuksissa tai muissa vastaavissa velvoitejärjestelmissä. 1.1 Säästön määrittämistapoja Tämän kappaleen sisältö on lainattu Motivan materiaaleista taustatiedoksi tähän raporttiin. Säästöjen laskentaa on tarkemmin ohjeistettu lähteessä: [http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/midcom-serveattachmentguid- 1e01d745155d25e1d7411e ac02f932f93/energiansaastotoimet_energiatehokkuu ssopimuksissa-saastolaskennan_yleisia_pelisaantoja-pdf] Mittaaminen o Yksinkertaisimmillaan säästövaikutus on määriteltävissä kun energiaa kuluttavaan järjestelmään asennetaan energiamittaus ja mittarilukemiin perustuva säästövaikutus normitetaan säätiedoilla ja/tai tuotannon määrällä. Kyseessä voi olla ennen ja jälkeen -tilanteiden energiankulutuksen mittaus tai suoraan mitattu säästön määrä. Yksinkertaisena esimerkkinä on lämmöntalteenoton lisääminen ilmanvaihtojärjestelmään, jolloin energiasäästö voidaan mitata glykolipiiriin asennetulla lämpömäärämittarilla. Tapauskohtaiseen yksikkösäästöön perustuva tarkastelu o Etenkin teollisuudessa on yleistä, että säästövaikutus määritellään kokemusperäisesti, mittaamalla tai laskemalla säästövaikutus tuotannolliselle tai toiminnalliselle yksikölle (energiansäästö per tuotettu kpl). Kokonaissäästön laskemiseksi arvioidaan tuotettujen yksiköiden määrä. Ominaiskulutuksen muutos o Käytettäessä ominaiskulutuksen muutosta säästövaikutuksen laskennan perusteena tulee kyseessä olla jokin mittauksiin perustuva tai selkeästi laskennallisesti osoitettu käyttöasteella normitettu tai käyttöasteesta riippumaton prosessin, osaprosessin, järjestelmän tai laitteen ominaiskulutuksen muutos. Tarkastelu ei voi perustua koko kiinteistön tai tuotantolaitoksen ominaiskulutuksen muutokseen, koska tällöin tilanteeseen vaikuttavia muuttujia on liikaa. Laskennallinen tarkastelu o Useimmiten säästövaikutus määritellään laskennallisesti tunnettuun laskentakaavaan perustuen. Laskenta voi tuottaa joko suoraan säästövaikutuksen tai sitten lasketaan energian kulutus ennen toimenpidettä ja sen jälkeen. Säästön laskenta voi olla myös osittain mittauksiin perustuva, jolloin mitataan jotakin toimenpiteeseen liittyvää suuretta, jonka mitatun muutoksen perusteella voidaan laskea säästövaikutus (muuttunut lämpötila, teho, paine, ilmavirta, yms.). 7/328 Peruskaavat tietyille energiansäästön tyyppitoimille on määritelty tämän ohjeen liitteessä olevassa taulukossa 1.2 Ongelman määrittely Tämän työn lähtökohtana on energiatehokkuussopimuksen velvoitteen täyttämiseen liittyvä ongelma: Säästötoimenpiteiden kirjaaminen ja kerääminen on yhtiöissä enimmäkseen käsityötä ja aiheuttaa työkustannuksia. Lisäksi menetelmät vaihtelevat yhtiöstä toiseen. Merkittävä osa verkkoon tehdyistä toimenpiteistä jää käytännössä raportoimatta. Ratkaisuksi on kehitettävä nykyisiin tietojärjestelmiin soveltuva automatisoitu häviöiden käsittely- ja raportointimenetelmä. Menetelmän tulisi olla mahdollisimman tehokas ja sellainen, että sen voi helposti liittää eri yhtiöiden olemassa oleviin tietojärjestelmiin. 2 Häviösäästön laskenta Verkon rakentaminen ja vahvistaminen vaikuttavat häviöihin. Häviöiden tarkka laskenta tai mittaaminen on käytännössä mahdotonta, mutta häviösäästön vähimmäismäärä voidaan kuitenkin kohtuullisella tarkkuudella ja työllä arvioida siten, että häviösäästö voidaan edelleen siirtää energiatehokkuusraportointiin. 2.1 Verkon muutostoimenpiteiden tuottaman häviösäästön arviointi Verkko kehittyy koko ajan. Uusia johtoja ja liittymiä kytketään, mikä kasvattaa verkon kuormaa ja häviöitä laskentahetkestä. Uudet verkon laajennukset ja liittymät eivät lisää energiatehokkuutta, ellei rakentamisessa ole käytetty poikkeuksellista menetelmää tai komponenttia häviöiden pienentämiseksi (esim. standardimuuntajia pienempihäviöiset häviösarjan 2 muuntajat). Verkon vahvistuksen tuottamaa häviöiden energiatehokkuutta ja verkon siirron kasvua voidaan hahmottaa kuvan 2 mukaisesti: 8/329 Kuva 2 Häviöiden kasvu (johtuen kuormituksen ja liittymien kasvusta) ja raportoitava energiatehokkuus 30 vuoden ajalle on 10 MWh/a. Kuvassa 2 vuotena 1 tehdään verkostovahvistus, joka pienentää vuotuisia häviöitä n. 10 MWh. Kun verrataan häviöiden kasvua ilman vahvistusta (Häviö 1) ja vahvistuksen kanssa (Häviö 2), nähdään todellisten häviöiden erotuksen olevan joka tapauksessa suurempi kuin muutosajankohdan häviö. Laskennallisesti tätä eroa on vaikea tarkentaa, ja tässä kuvassa erot ovat korostetun suuria havainnollisuuden vuoksi. Energiatehokkuusraportointia varten on tämän perusteella investointiajankohdan häviösäästö riittävä arvio säästön vähimmäismäärästä, jonka voimassaoloaikana voidaan käyttää verkkosaneerauksen pitoaikaa. Jakeluverkolla on häviöiden minimoinnin kanssa ristiriitaisia vaatimuksia. Esimerkiksi käyttövarmuusvaatimukset pakottavat johtoreitin siirtoon teiden varsille. Tästä seuraa joissakin tapauksissa johdon pidentymistä ja täten häviöiden kasvua. Toinen esimerkki on pienten muuntamoiden yhdistäminen. Näitä negatiivisia säästöjä ei tule kuitenkaan raportoida, mikä saattaa vaikeuttaa automaattista raportointia. Todennäköisesti näiden lukumäärä on kuitenkin pieni suhteessa kaikkiin toimenpiteisiin. 2.2 Häviösäästöjen ajallinen kesto Häviösäästöjen osalta tulee raportoida säästön voimassaoloaika. Verkostoinvestointien elinkaari on pääsääntöisesti useita kymmeniä vuosia. Aika on merkittävästi pidempi kuin esimerkiksi teollisuuden investointien elinkaari. 9/3210 Energiamarkkinavirasto on raportoinut pitoaikoja verkon eri komponenteille (20 45 v). Näitä pitoaikoja voidaan pitää lähtökohtana myös häviösäästön raportointiin. Selkeyden ja laskennan yksinkertaisuuden vuoksi on tässä yhteydessä tehty johtopäätös, että energiatehokkuusraportoinnissa voidaan verkon vahvistustoimenpiteille käyttää yhtä 30 vuoden pitoaikaa. [Sähkön jakeluverkkotoiminnan ja suurjännitteisen jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien suuntaviivat vuosille , EMV ] Soveltamalla kaikille verkoston rakentamistoimenpiteille samaa 30 vuoden pitoaika helpotetaan vuoden aikana tehtyjen saneeraus- ja rakentamistoimenpiteiden tuottamien häviösäästöjen yhteenlaskua, ja ne voidaan vuosittain raportoida yhtenä summana. Sekä ES- että MI-investoinneilla saavutettaville häviösäästöille käytetään 30 vuoden pitoaikaa. 2.3 Investoinnin arvo Raportoinnin yhteydessä investoinnin arvo tulee kertoa sekä ES- että MI investoinneille. Investoinnin arvon määritys on erilainen ES- ja MI-investoinnille. Energiatehokkuustoimenpiteelle (ES-investointi) raportoidaan investoinnin arvo kokonaisuudessaan. Verkon häviösäästöt syntyvät pääosin muista kuin energiatehokkuussyistä tehdyistä investoinneista (MI-investointi). Näiden investointien arvoksi tulee raportoida verkkoinvestoinnin sijaan häviösäästön kahdeksan vuoden rahallinen arvo. Tällöin energian hintana käytetään raportointivuoden Suomen alueen keskihintaa, joka kerrotaan vuotuisella häviöenergian säästöllä ja luvulla 8. [Energiateollisuus ry: OHJEITA yrityskohtaisen suunnitelman laatimiseksi pdf, Liite 8 Toimenpiteen luokittelu takaisinmaksuaika ja elinikä.pdf] 10/3211 3 Energiatehokkuustoimenpiteiden raportointimenetelmät Verkkoyhtiöissä verkon suunnittelua, rakentamista ja dokumentointia tehdään verkkotietojärjestelmillä. Haastattelututkimuksella selvitettiin, että energiatehokkuustoimenpiteiden raportointi liittyy verkon rakentamisen prosesseihin hyvinkin vaihtelevalla tavalla eri yhtiöissä. Pääpiirteissään menetelmät ovat: 1. Verkostolaskentaan perustuva menetelmä 2. Materiaalimuutoksiin perustuva menetelmä 3. Mittauksiin perustuva menetelmä 3.1 Verkostolaskentaan perustuva menetelmä Verkostolaskennalla voidaan laskea asiakkaiden vuosienergian ja profiilin tai tuntienergiamittauksen perusteella häviöenergia koko verkossa tai halutuissa osissa. Keskijännite- ja pienjänniteverkkojen suunnitteluohjelmistoilla on mahdollista toistaa häviölaskenta alkuperäisellä ja suunnitelman mukaisella uudella verkolla. Näiden laskelmien erotuksesta saadaan esimerkiksi pienempihäviöisen muuntajan vaihdon tai johtovaihdon avulla saavutettu häviösäästö. Verkostolaskennan avulla on mahdollista laskea häviöitä seuraavilla tasoilla: 110 kv alueverkot 110/20 kv syöttömuuntajien häviöt 20 kv johtojen häviöt 20/0,4kV jakelumuuntajien häviöt 0,4 kv johtojen häviöt Verkostolaskennan häviöön aiheuttaa eniten epävarmuutta kuormitustieto, joka nykyisin perustuu asiakkaiden vuosienergiaan ja tyyppikäyriin. Energiatehokkuuden kannalta kuormitustiedon tuntiprofiilin epätarkkuudella ei ole suurta merkitystä, koska laskelmissa kuormitustieto on sama ja tuloksena käytetään häviöenergian erotusta eri laskelmien välillä. Tulevaisuudessa verkostolaskentaa on mahdollista tarkentaa tuntimittausten avulla, mutta häviösäästöjen kokonaismäärän tarkkuuteen vaikutus on kuitenkin pieni. Verkostolaskentamenetelmän etuja on parempi tarkkuus. Heikkoutena on nykyisten verkkotietojärjestelmien tuen puute energiatehokkuusraportoinnille. 11/3212 3.2 Materiaalimuutoksiin perustuva menetelmä Materiaalimuutoksiin perustuvassa menetelmässä arvioidaan verkon komponentin vaihdon vaikutusta häviöenergiaan. Eri komponenteille arvioidaan keskimääräiset kuormitukset, joiden avulla lasketaan komponenttien vuotuiset häviöenergiat. Menetelmän etu on työnohjausjärjestelmien kautta helposti koottavat lähtötiedot, joka mahdollistaa kohtuullisella työllä energiatehokkuusraportoinnin verkostolaskennan vaihtoehtona. Haittapuolena ovat epätarkkuus ja menetelmän vaatimat verkkokohtaiset komponenttilajien kuormituslaskelmat. Epätarkkuutta tuottavat kuormituksen arvioinnissa ja korvaavien ja korvattavien materiaalien kohdistamisessa tehtävät yleistykset. 3.3 Mittauksiin perustuva menetelmä Mittauksiin perustuvassa menetelmässä häviöenergia saadaan mittaamalla verkon osaan syötetyn ja ulos otetun energian erotus. Tämä menetelmä on kokeiluasteella verkoissa, joilla on käytettävissä etäluettavat energiamittaukset. Koko jakeluverkon häviöiden muutoksia voidaan myös mittaamalla seurata. Ongelmana mittaukseen perustuvassa osaverkon tai koko verkon häviölaskennassa on se, että se tuottaa tietoa historiasta, jolloin häviömuutoksia tuottaneet toimenpiteet jäävät yksilöimättä. Menetelmää tulee vielä tutkia ja kehittää, joten siitä ei ole ratkaisuksi energiatehokkuusraportointiin tässä vaiheessa. 12/3213 4 Verkostolaskentaan perustuvan menetelmän kehittäminen 4.1 Häviösäästöjen kokoaminen suunnittelusta Verkostosuunnittelussa yksittäisten töiden ja suunnitelmien määrä voi nousta useaan sataan vuodessa verkon koon mukaan. Jokaisesta toteutetusta suunnitelmasta on suunnitteluohjelmasta mahdollista saada uuden ja vanhan verkon häviö tai suoraan häviösäästö. Verkkoyhtiöiden haastatteluissa esiin tullut mielipide on, että verkkotietojärjestelmä on ensisijainen kohde, jossa verkon rakentamisen ja saneeraamisen vaikutukset häviöihin lasketaan. Keskeisenä ongelmana on, että nykyisissä järjestelmissä ei ole suunnitelmille koontitaulua, josta voisi hakea valitulle ajalle kuten kalenterivuodelle tehdyt suunnitelmat ja niistä seuranneet häviöiden muutokset. Raportointia varten kunkin rakennustoimenpiteen aiheuttama säästö tulee tallentaa VTJ:n tietokantaan, mistä tehdään vuosittain yhteenveto. Osa suunnitelmista toteutuu toisin tai osittain tai kokonaisuudessaan vasta vuosien kuluessa. Energiatehokkuusraportointi tulee tapahtua vasta verkon dokumentoinnin yhteydessä. Suunnittelun toteuma on siis yksi tallennettava tieto. Tätä raportointia varten on tehty ehdotus, joka on ollut tietojärjestelmätoimittajilla lausunnolla ja ehdotus on tämän raportin liitteenä Häviöiden käsittely verkkotietojärjestelmässä Verkon suunnittelutoiminnossa suunnitellaan verkosto-osia. Jokaisesta suunnitelmasta tuotetaan muutoslaskelma, jossa verrataan häviöiden muutosta alkuperäiseen tilanteeseen. Suunnitelmia on valmiiksi laskettuna odottamassa toteutumistaan. Osassa suunnitelmista rakennetaan vanha verkko uusilla komponenteilla, osassa verkkoa laajennetaan lisäosilla ja osassa tehdään kokonaan uutta verkkoa eri sijaintiin. Lopulliseen raportointiin yhdistetään tietoja seuraavilla periaatteilla: 1. Suurimmat yksittäiset säästökohteet tulee listata omaksi rivikseen. 2. Pienet kohteet lasketaan yhteen yhdeksi rivitiedoksi Raportoinnista vastaavan henkilön siis tulee poimia erikseen merkittävät toimenpiteet ja ilmoittaa ne erikseen. Loput kohteet lasketaan yhteen ja ilmoitetaan yhdellä rivillä. Tällöinkin on suotavaa, että raportin otsikkotietoon lisätään tieto millaisesta joukosta kohteita summa muodostuu. 13/3214 Taulukko 1. Häviöiden käsittelytavat eri rakentamistavoilla Rakentamistapa Ehdotettu häviösäästö Saneerataan vanha verkko uusilla komponenteilla verkostolaskennan perusteella häviösäästö vuosittain verkon pitoajalle Vanha verkko uusilla komponenteilla ja laajennus Vanhalle verkolle kuten edellä. Laajennukselle häviösäästö nolla, paitsi jos ei ole erityisesti häviösyistä valittu pienempihäviöisiä komponentteja. Uusi verkko eri sijaintiin häviösäästö nolla, paitsi, jos ei ole erityisesti häviösyistä valittu pienempihäviöisiä komponentteja SUUNNITELMIEN KOOSTERAPORTTI - Energiansäästöinvestoinnit (ES) TUNNISTE NIMI/OSOITE SUUNNITELTU TOTEUTUSV. HÄVIÖMUUTOS (MWh/a) INVESTOINTI ( ) TOTEUTUS VUOSI Nimi1, Osoite Nimi2, Osoite Nimi3, Osoite VUOSITTAINEN YHTEENVETO HÄVIÖSÄÄSTÖISTÄ Energiansäästönvestoinnit (ES) Vuosi Häviösäästö (MWh/a) Investointi ( ) Kuva 3 Ehdotus VTJ:n koontitaulukoksi energiansäästötoimien (ES) raportointiin. Vuosittaisen yhteenvedon rivit siirretään Motivan raportointityökaluun. Häviösäästö ilmoitetaan positiivisena lukuna. Varsinaisten energiansäästöinvestointien (ES) vuosittaiset yhteenvetotiedot ovat sellaisenaan vietävissä sopimusten edellyttämään raportointiin. Investoinnin arvoksi kirjataan investoinnin todellinen arvo ja häviösäästön pitoajaksi 30 vuotta. SUUNNITELMIEN KOOSTERAPORTTI - Muut Investoinnit (MI) TUNNISTE NIMI/OSOITE SUUNNITELTU TOTEUTUSV. HÄVIÖMUUTOS (MWh/a) TOTEUTUS VUOSI Nimi1, Osoite Nimi2, Osoite Nimi3, Osoite Nimi4, Osoite Nimi5, Osoite VUOSITTAINEN YHTEENVETO HÄVIÖSÄÄSTÖISTÄ Muut Investoinnit (MI) Toteutus- Häviösäästö vuosi (MWh/a) Kuva 4. Ehdotus VTJ:n koontitaulukoksi energiansäästötoimien (MI) raportointiin. Vuosittaisen yhteenvedon rivit siirretään Motivan raportointityökaluun. 14/3215 Muiden investointien (MI) häviösäästölle on laskettava raportointiin laskennallinen investointisumma, joka on siis 8 vuoden energiansäästön arvo. Häviösäästön pitoaika on 30 vuotta. Kuva 5. Verkostolaskentamenetelmässä suunnittelija kirjaa saneerauskohteessa vanhan verkon johtohäviön ja uusitun verkon johtohäviön. Erotus viedään järjestelmän raporttitaulukkoon. Yhteenveto viedään viranomaisraportointiin, ja samalla lisätään pitoajaksi 30 vuotta ja investoinniksi häviösäästöenergian arvo kertaa 8. (MI-investointi) Taulukoiden sisältöä on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. 15/3216 5 Materiaalimuutoksiin perustuvan menetelmän kehittäminen Materiaalimuutosmenetelmä on verkostolaskentamenetelmää yksinkertaisempi ja karkeampi tapa selvittää verkkosaneerauksen häviövaikutusta. Menetelmässä on useita verkkokohtaisia arvioitavia suureita.. Verkkokohtaisesti arvioitavia tai määritettäviä suureita ovat verkon keskimääräinen tehon neliö materiaalilajeittain uuden ja korvatun materiaalin vastaavuus verkon laajennusten materiaalin erottaminen saneerauksesta uusien ja korvattavien materiaalilajien häviökertoimet Tässä menetelmässä verkkoon asennettaviin ja poistuviin materiaaleihin liitetään häviötieto. Häviö arvioidaan materiaalin kuormituksen keskitehon P neliön P 2 arvon ja materiaalikohtaisen häviökertoimen avulla. Johdon vuotuinen W ah häviöenergia lasketaan yhtälöllä: missä W ah = vuotuinen häviöenergia [Wh] k h = johtolajin häviökerroin [W/km,kW 2 ] l = johtolajin pituus [km] E(P 2 ) = tehon neliön keskiarvo [kw 2 ] Johtolajin vaihdossa häviökerroin muuttuu ja johtolajin vaihtumisesta syntyvä säästö häviöenergiassa on missä k h1 = vanhan johtolajin häviökerroin [W/km,kW 2 ] k h2 = uuden johtolajin häviökerroin [W/km,kW 2 ] Materiaalimuutoksiin perustuva laskenta voidaan toteuttaa yksinkertaisesti taulukkolaskentana sen jälkeen, kun kuormitustiedot ja häviökertoimet on selvitetty. 16/3217 Jakeluverkko Korvaus Häviökerroin k h1 = 3 W / kw 2, km Häviö1 = k h1 * pituus * kteho 2 *8760h Häviö2 = k h2 * pituus * kteho 2 *8760h Häviösäästö = Häviö1 Häviö2 Poisto Pitoaika = 30 v Investointi = 8 x häviösäästö Raportti Häviökerroin k h2 = 6 W / kw 2, km Viranomaiset (Motiva) Kuva 6. Materiaalimuutoksiin perustuva menetelmä. 5.1 Materiaalilajin kuormituksen eli keskimääräisen tehon neliön määrittäminen Tehon arviointi verkon kuormitustiedoista ja laskenta materiaalilajeittain on verkkokohtaisesti tehtävä tutkimus. Teho vaihtelee verkossa satunnaisesti. Jos tehon tuntimittausarvot on käytettävissä tehon neliön keskiarvo E(P 2 ) lasketaan yhtälöllä: Tehon neliön keskiarvo voidaan laskea myös tilastollisesti tehon vuotuisesta keskiarvosta E(P) ja varianssista Var(P): Jos voidaan arvioida ainoastaan keskiteho esim. siirretyn vuosienergian W a perusteella voidaan laskennassa käyttää tehon neliölle varovaisena arviona koska em. yhtälöstä seuraa 17/3218 Eli keskitehoa käyttämällä ei ainakaan yliarvioida häviösäästön määrä, ja saadaan kuitenkin jonkinlainen arvio energiatehokkuusraportointiin. 5.2 Materiaalilajin häviökertoimen määrittäminen Häviökerroin voidaan laskea johtimen ominaisresistanssin, nimellisjännitteen U ja arvioidun tehokertoimen cos avulla Esimerkiksi johtolajlla AMKA 3 x (ominaisresistanssi on 2,064 Ω/km (+40 C)) ja kuormituksen tehokertoimella 1 on häviökerroin k h Häviötehokertoimia 20 kv johdoille löytyy esim. verkostosuosituksesta SA 5:94. Pj-johdoille ei löydy kertoimia. Ne voidaan määrittää johtojen resistanssiarvojen perusteella, joita löytyy mm. verkostosuosituksesta SA 2:08. Pienjännitejohtojen häviökertoimia (lähde Savon Voima Verkko Oy): Pienjännitejohtojen tehokertoimia W/(kW) 2, km resistanssi cosφ km (+40 0 C) 1,00 0,98 0,95 0,90 AMKA 3 x ,064 12,900 13,432 14,294 15,926 AMKA 3 x ,297 8,106 8,440 8,982 10,008 AMKA 3 x ,938 5,863 6,104 6,496 7,238 AMKA 3 x ,693 4,331 4,510 4,799 5,347 AMKA 3 x ,479 2,994 3,117 3,317 3,696 AMKA 3 x ,273 1,706 1,777 1,891 2,106 4 x Sw 1,470 9,188 9,566 10,180 11,343 4 x Sp 0,917 5,731 5,968 6,350 7,076 4 x Rv 0,580 3,625 3,774 4,017 4,475 4 x Cu10 1,789 11,181 11,642 12,389 13,804 4 x Cu16 1,112 6,950 7,237 7,701 8,580 4 x Cu25 0,729 4,556 4,744 5,048 5,625 4 x Cu35 0,525 3,281 3,417 3,636 4,051 4 x Cu50 0,364 2,275 2,369 2,521 2,809 AX25 1,298 8,113 8,447 8,989 10,015 AX35 0,939 5,869 6,111 6,503 7,245 AX50 0,694 4,338 4,516 4,806 5,355 AX95 0,348 2,175 2,265 2,410 2,685 AX150 0,226 1,413 1,471 1,565 1,744 18/3219 Keskijännitejohtojen tehokertoimia (lähde Savon Voima Verkko Oy): 20 kv johtojen tehokertoimia kw/(mw) 2, km resistanssi cosφ km (+20 0 C) 1,00 0,98 0,95 0,90 Fersemal 1,556 3,890 4,050 4,310 4,802 Bantam 4,310 10,775 11,219 11,939 13,302 Swan 1,350 3,375 3,514 3,740 4,167 Sparrow 0,847 2,118 2,205 2,346 2,614 Raven 0,535 1,338 1,393 1,482 1,651 Pigeon 0,337 0,843 0,877 0,934 1,040 Al132 0,218 0,545 0,567 0,604 0,673 PAS70 0,493 1,233 1,283 1,366 1,522 PAS95 0,363 0,908 0,945 1,006 1,120 PAS150 0,236 0,590 0,614 0,654 0,728 AHX70 0,450 1,125 1,171 1,247 1,389 AHX95 0,330 0,825 0,859 0,914 1,019 AHX150 0,220 0,550 0,573 0,609 0,679 Esimerkkitapauksena käsitellään vielä tarkemmin vuotuinen 0,4 kv avojohtojen korvaaminen AMKA-johdoilla. Oletetaan johtoa vaihdetuksi vuoden aikana 28,3 km pituudella. Oletetaan lisäksi, että johtolajin keskiteho on P = 8,6 kw ja tehokerroin cos φ = 0,98, ja tehon varianssia ei tiedetä. Oletetaan lisäksi, että poistettu avojohto on Sparrow-johdinta (k h1 = 5,968 W / kw 2, km), ja korvaava johto on AX95 (k h2 = 2,265 W / kw 2, km). Näillä oletuksilla vuotuinen häviösäästö on Eli tämä materiaalimuutos tuotti vähintään 68 MWh vuotuisen säästön. 19/3220 6 Mittauksiin perustuvan menetelmän kehittäminen Mittauksin voidaan häviöenergia todeta hyvinkin tarkasti: verkkoon syötetystä energiasta vähennetään verkosta otettu energia ja erotus on häviöenergia. Tuntienergiamittareilla voidaan häviöenergia laskea tunti tunnilta. Energiatehokkuusraportointia varten tarvitaan tietoa toimenpiteistä ja niiden vaikutuksesta häviöenergiaan. Mittauksilla tämän tiedon hankkiminen edellyttää, että verkossa tapahtuneen muutoksen jälkeen kuormitukset pysyvät samanlaisina, eikä verkkoon kytketä uusia kuluttajia. Tällöin saadaan mitattu tieto häviöenergian muutoksesta, mutta mitatun tiedon lisäarvo verkostolaskentamenetelmään verrattuna on vähäinen verrattuna työmäärään. Verkostolaskennassa voidaan kuormitustietona soveltaa käyttöpaikoilta mitattuja tuntienergiasarjoja. Tuntimittausten käyttö verkostolaskennassa parantaa laskennan tarkkuutta keskimäärin ja edelleen myös häviöenergian laskentaa. Tämä kehitys on jo käynnissä verkkoyhtiöissä, joten tähän ei tässä tutkimuksessa enempää puututa. 20/3221 7 Jatkotoimenpiteet ja -tutkimusehdotukset 7.1 Verkkotietojärjestelmien kehittäminen Verkostolaskentamenetelmän sovellusten kehittämisessä tulee verkkoyhtiöiden ja verkkotietojärjestelmätoimittajien tehdä yhteistyötä, jotta tämä ominaisuus saataisiin toteutettua yhtiöiden järjestelmissä yhdenmukaisesti. Tietojärjestelmätoimittajilta saatiin esitettyyn raportointimalliin myönteiset kommentit, mutta toteuttamisen suhteen vastaukset olivat erilaisia: verkkoyhtiöiden odotetaan ottavan yhteyttä, jotta hankkeesta käynnistetään projekti raportointi on otettu versiokehitysohjelmaan ja valmistunee 2013 jos verkkoyhtiöt priorisoivat riittävästi raportointi ei edellyttää tuotekehitystä, mutta edellyttää asiakaskohtaisen konsultoinnin. On siis tärkeää, että kaikki verkkoyhtiöt ovat yhteydessä omaan toimittajaansa. 7.2 Materiaalimuutosmenetelmän kehittäminen Materiaalimuutosmenetelmä edellyttää paljon verkkokohtaista arviointia. Kuitenkin samantyyppisten verkkoalueiden yhtiöt voisivat miettiä näitä arviointeja yhteistyössä ja siten säästää aikaa. Yhteistyötä voisi tehdä mm. häviöparametrien laskennassa kuormituslaskennassa 7.3 Etäluettavien mittarien häviösäästön laskenta Uusien etäluettavien mittareiden energiankulutus on pienempi verrattuna vanhoihin induktiomittareihin. Mittarityypistä riippuen ero vaihtelee 0,3 W 2 W. Toisaalta staattisiin mittareihin verrattuna etäluettavien mittarien kulutus voi olla jopa suurempi. Säästön määrä riippuu siis hyvin paljon verkkoyhtiön mittarikannasta ja edellyttää yhtiökohtaisen laskelman. Säästön pitoajasta on ollut alalla sellainen käsitys, että mittareiden yleistyttyä 2014 ei tämä säästö olisi raportoitavissa. Etäluentasäädökset ovat tulleet kuitenkin sopimusaikana, joten tälle sopimuskaudelle raportointi on perusteltua. Suomi on kuitenkin vuoden 2014 jälkeenkin asiassa hyvin edistyksellinen EU-tasolla. Tämä puoltaisi säästöjen huomioimisen mahdollisesti ainakin vuoteen 2020 asti. 21/32 Näytä lisää
Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista Lisätiedot Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt, Lisätiedot Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille Lisätiedot HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 )
HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) Energiateollisuus ry, lakimies eeva.kurkirinne@energia.fi GSM Lisätiedot Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka Lisätiedot Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42 Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Jakeluverkkojen tekninen laskenta Sähköjohdot - sähkönjakelujohtojen ominaisarvoja Johto r [ohm/km] x [ohm/km] Jännite [kv] Oikosulkukestoisuus Kuormitettavuus [A] Jäähtymisaikavakio Lisätiedot Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
VAETS Vuosiraportointi Yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Harri Heinaro, Motiva Oy Säästöjen tilanne vuoden 2014 alussa Vuoden 2014 alussa raportoitujen toteutettujen toimenpiteiden kumulatiivien voimassa oleva Lisätiedot Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma (TETS) Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet TETS-yhdyshenkilöpäivä 1.12.2011 Lähtökohtia Lisätiedot ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI
SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan Lisätiedot Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu
Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden Lisätiedot Maatilojen energiasuunnitelma
Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia Lisätiedot VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille
VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia) Lisätiedot Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy
Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus Tavoite ja sisältö Tavoite Tunnetaan malliraportin rakenne Sisältö Kuntakatselmuksen sisältö Lisätiedot Tyyppikäyrämenettelyn laskentaohje
20.12.2007 Anssi Seppälä Tyyppikäyrämenettelyn laskentaohje Vuosikäyttöarvion ja tase-energiaennusteen laskenta 1 JOHDANTO Tyyppikäyrämenettelyn laskutoimituksista löytyy lyhyt maininta asetuksissa. Tyyppikäyrälaskentaa Lisätiedot Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen
Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Kaukolämmön jakelun energiatehokkuuden parantaminen verkkosimuloinnilla 14.12.2011 Jari Väänänen Kaukolämmön jakelun energiatehokkuuden Lisätiedot Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi
Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta Lisätiedot Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Joulukuu 2011 Päivi Suur-Uski, Motiva
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari Joulukuu 2011 Päivi Suur-Uski, Motiva Sisältö Elvarin taustatietoa Toiminta 2011 Tuotoksia Jatkotoimenpiteitä Ohjelman tavoitteet Tuottaa ja todentaa tehostamistoimia, Lisätiedot Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2 Liittymistilanne Vuoden 2 loppuun mennessä muoviteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 27 yritystä, jotka koostuvat raportoivasta Lisätiedot Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy
Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien Lisätiedot MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN
MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ...2 2. LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET...2 2.1. Enintään 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 2.2. Yli 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 Lisätiedot Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.
LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan Lisätiedot Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta, Lisätiedot Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN
1 Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN TransEco tutkijaseminaari 18.11.2010 Heikki Liimatainen 2 TTY:n osuudet asiakaskohtainen kuljetusten Lisätiedot Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009
Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten Lisätiedot Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Marraskuu 2012 Päivi Suur-Uski, Motiva
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari Marraskuu 2012 Päivi Suur-Uski, Motiva Sisältö Elvarista yleensä Toiminta 2012 Tuloksia Elvari -ohjelman tavoitteet Tuottaa ja todentaa tehostamistoimia, joilla Lisätiedot Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma) Lisätiedot BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta
BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta Tuulipuiston investointi ja rahoitus Tuulipuistoinvestoinnin tavoitteet ja perusteet Pitoajalta lasketun kassavirran pitää antaa sijoittajalle Lisätiedot Kiinteistön sähköverkko
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä Lisätiedot Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä
OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan Lisätiedot Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano. Jari Kostama Energiateollisuus ry 1.3.2013
Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Jari Kostama Energiateollisuus ry 1.3.2013 EED:n tausta Direktiivin tavoitteena on auttaa saavuttamaan EU:n vuodelle 2020 asettama 20 % energiansäästötavoite Energiansäästötavoite Lisätiedot Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014
1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013) Lisätiedot Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista. Tatu Pahkala 10.11.2010. Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä
Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista Tatu Pahkala 10.11.2010 Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä Empower lyhyesti Empower on monikansallinen palveluyritys, joka toimittaa rakentamis-, ylläpito- Lisätiedot KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA
Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti, Energiateollisuus ry Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Helsinki 9.11.2010 Laki energiamarkkinoilla toimivien Lisätiedot SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET
Ohje SUM5 1 (9) SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET Ohje SUM5 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma
1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta, Lisätiedot Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa
Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö Timo Posa Energiatehokkuus ja CO 2 -päästövähennykset Energiatehokkuuden yleinen määritelmä : Sama tai parempi palvelutaso tai tuotantomäärä vähemmällä energiankulutuksella Lisätiedot Tuulivoimalaitos ja sähköverkko
Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Mikko Tegel 25.5.20 Tarvasjoki Voimantuotannon sähköverkkoon liittymistä koskevat säännökset ja ohjeet 2 / Tuulivoimalatyypit 3 / Suosituksia Tekniset vaatimukset Tuulivoimalan Lisätiedot BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen
BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti Lisätiedot VAETS raportointijärjestelmän käyttö
VAETS raportointijärjestelmän käyttö VAETS yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Harri Heinaro, Motiva Oy Yleistä raportoinnista Yleistä raportoinnista Liittyjäraportti Mikäli Jatkuvan parantamisen välilehtiä on Lisätiedot Kiinteistöjen lämmitystapamuutosselvitykset
Kiinteistöjen lämmitystapamuutosselvitykset -yhteenveto Etelä-Kymenlaakson Uusiutuvan energian kuntakatselmus - projekti 12/2014 Koonneet: Hannu Sarvelainen Erja Tuliniemi Johdanto Selvitystyöt lämmitystapamuutoksista Lisätiedot Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009
Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet Lisätiedot Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
LUONNOS 7.11.2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kohdekatselmusten raportoinnista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään energiatehokkuuslain Lisätiedot EMS Light Nordic -seurantatyökalu
8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä Lisätiedot Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy
Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen Lisätiedot Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely
Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa Lisätiedot KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN
KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KEHTO-foorumi Seinäjoki 23.10.2014 TAUSTAA Korjausvelan määrityshanke vuonna 2012-2013 Katujen ja viheralueiden korjausvelan periaatteita ei ollut aiemmin määritelty Lisätiedot Liittymien hinnoitteluperiaatteet
OULUN SEUDUN SÄHKÖ Verkkopalvelut Oy Liittymien hinnoitteluperiaatteet Käytössä 01.6.2009 alkaen Y:\Johtoryhmä\Hinnat\2009liittymähinnoitteluperiaate OSSV OY 1-vaihemuutos2.doc A. Yleistä sähköliittymistä Lisätiedot ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS
ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa Lisätiedot Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP
Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Jouni Juntunen 24.9.2015 Suomen Lähienergialiitto ry. / Lähienergialiitto ry:n keskeiset ehdotukset lausunnossa Yhteisöenergian (osto- ja tuotantoyhteenliittymien) Lisätiedot PAIMION KAUPUNKI. Energiasäästöhankkeen käynnistäminen Tammikuu 2015. Maaret Vuorio Maaret.vuorio@schneider-electric.com +358 50 5678 929
PAIMION KAUPUNKI Energiasäästöhankkeen käynnistäminen Tammikuu 2015 Maaret Vuorio Maaret.vuorio@schneider-electric.com +358 50 5678 929 1 Sisältö o Schneider Electric lyhyt esittely o Energiansäästöhankkeen Lisätiedot Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus
Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian Lisätiedot UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011
UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi Lisätiedot 15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla
15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö Marita Tamminen, projektipäällikkö Vantaan kaupunki, Tilakeskus Miksi ja millä perusteilla ESCOon - Lisätiedot PIHI-järjestelmän käyttöopas
PIHI-järjestelmän käyttöopas Sivu 1. Rekisteröityminen ja käyttöönotto 2 1.1. Rekisteröityminen 2 1.2. Käyttöönotto 3 2. PIHIn käytön aloittaminen 3 2.1. Yritystietojen päivittäminen 3 2.2. Kalustotietojen Lisätiedot Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010
Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat Jan Mattsson 18.03.2010 on nyt Samat ihmiset, samat palvelut, samat arvot Maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija 120 000 työntekijää sekä toimipaikkoja Lisätiedot Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016
Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea Lisätiedot Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma) Lisätiedot AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA
Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön Lisätiedot Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti
2011 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus Lisätiedot SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013
590 Liite 2 MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia Lisätiedot Suuntaviivojen tilannekatsaus
Suuntaviivojen tilannekatsaus Sähköverkkotoiminnan ja maakaasuverkkotoiminnan valvontamenetelmät 2016 2023 Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 7.1.2015 Tilannekatsauksen aiheet 1) Kohtuullisen tuottoasteen Lisätiedot VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille
VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia) Lisätiedot Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus
1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä Lisätiedot Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2
Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Koulutusmateriaali Olemassa olevan paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Paineilmajärjestelmän energiatehokas Lisätiedot Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma
1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus Lisätiedot Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia
Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Seminaari 05.02.2015 Erja Reinikainen 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian tarve katetaan hyvin laajalti Lisätiedot TETS YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 22.1.2013 Energiatehokkuus Case: Toimistotalo Espoossa vuodelta 1980
TETS YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 22.1.2013 Energiatehokkuus Case: Toimistotalo Espoossa vuodelta 1980 Sisältö: 1. Energiatehokkuuden nykytilanne ylläpito 2. Energiatehokkuus ja kiinteistöjen käyttäjät 3. Aluetarkastelu: Lisätiedot Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016
Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria Lisätiedot Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN
Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja Lisätiedot Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet
Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana Lisätiedot Kuljetusketjujen energiakatselmus
Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan Lisätiedot Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon
ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten Lisätiedot ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT
ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen Lisätiedot Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen Lisätiedot SATAVAKKA OY Kairakatu 4, 26100 Rauma Y-tunnus: 0887665-6
SATAVAKKA OY Kairakatu 4, 26100 Rauma Y-tunnus: 0887665-6 SATAVAKAN suurjännitteisen jakeluverkon liittymismaksut 1.5.2011 2 SATAVAKKA OY:N LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERIAATTEET 110 KV:N SUURJÄNNITTEISESSÄ Lisätiedot Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti
2014 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 1 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 6 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 7 2 Sopimusyritysten energiankäyttö Lisätiedot YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE Lisätiedot PÄIVITETTY 30.6.2010
PÄIVITETTY 30.6.2010 KANTAVERKON LAAJUUS Tiivistelmä ja esitys julkisiksi periaatteiksi Kantaverkon määritelmä, Rakennetta ja laajuutta ohjaavat kriteerit, Laajuuden muutokset, Jatkotoimenpiteet Liityntäverkko Lisätiedot 4 SÄHKÖVERKKOJEN LASKENTAA
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo, Lisätiedot UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN. Urpo Hassinen 30.3.2012
UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN Urpo Hassinen 30.3.2012 1 LÄHTÖTIETOJEN KARTOITUS hankkeen suunnittelu ammattiavulla kartoitetaan potentiaaliset rakennukset ja kohteiden lähtötiedot: - tarvittavan lämpöverkon Lisätiedot Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan