Source: http://docplayer.fi/178060-Kayttoohjeet-pcla-siirrettava-split-ilmastointilaite-maahantuoja-scanoffice-oy-tillenlyojankuja-9-a-01720-vantaa-www-scanoffice.html
Timestamp: 2017-03-24 05:03:33+00:00
Document Index: 26726118

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko\n', 'kko ', 'kko\n']

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A VANTAA - PDF
KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A VANTAA
Download "KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice."
1 Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain mukaan rangaistava rikos. Siirrettävä split ilmastointilaite Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A VANTAA2 2 SISÄLLYSLUETTELO TUOTESELOSTUS... 3 OHJAUSPANEELI LAITTEEN SIJOITUS SÄHKÖISTYKSEN VAATIMUKSET TURVALLISUUSOHJEET TÄRKEITÄ NEUVOJA... 4 ILMASTOINTILAITTEEN ASENNUS... 5 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ Paristojen asennus... 6 Lämpötila-anturin valinta (Sisäyksikön lämpötila-anturi) Laitteen ohjaus kaukosäätimen avulla KAUKOSÄÄDIN KELLONAJAN ASETTAMINEN... 8 JÄÄHDYTYS... 8 AUTOMAATTINEN TOIMINTA.. 8 KOSTEUDENPOISTO (KUIVAUS) 8 TUULETUS PUHALTIMEN NOPEUDEN VALINTA... 8 YÖASETUS-TOIMINTO... 8 AJASTIMEN ASETUS.. 9 YHDEN TUNNIN AJASTIN... 9 ILMAVIRRAN SUUNTAUS KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ HUOLTO JA PUHDISTUS ENERGIAN SÄÄSTÖVIHJEITÄ. 11 VIANETSINTÄ TUOTETIEDOT Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä koskien ilmastointilaitettasi, tarvitset seuraavia tietoja. Kirjoita tähän ylös ilmastointilaitteesi tiedot. Näin ne löytyvät helposti, niitä tarvitessasi. Malli ja sarjanumero löytyvät laitteen pohjassa sijaitsevasta tyyppikilvestä. Mallinro Sarjanro Hankintapvm Myyjän nimi ja osoite KÄYTETYT HUOMIO-SYMBOLIT Mahdollisesti käyttäjille / huoltohenkilökunnalle / laitteelle vaarallisista toimenpiteistä ja olosuhteista on varoitettu tässä käyttöohjeessa seuraavin symbolein: VAARA Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. VAROITUS Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa henkilön loukkaantumiseen tai tuotteen / omaisuuden vahingoittumiseen. Puhelinnumero HUOMAUTUS! Jäähdyttimissä on jäähdytys-, kosteudenpoisto- ja tuuletus- toiminnot. Näitten toimintojen yksityiskohdat löytyvät tästä käyttöohjeesta, johon tutustuminen on suositeltavaa ennen laitteen käyttöönottoa. VAKUUTUS YHDENMUKAISUUDESTA KÄYTTÖOLOSUHTEET / JÄÄHDYTYS Tämä laite on varustettu -merkillä, mikä on vakuutena siitä, että laite täyttää seuraavat direktiivit: - Matalajännite no. 2006/95/CE. - Elektromagneettisten häiriöiden suojaus no. 89/336 CEE, 92/31 CEE ja 93/68 CEE. Tämä vakuutus ei ole voimassa, jos laitetta käytetään väärin ja/tai jos valmistajan asennus- ja käyttöohjetta ei noudateta kaikilta osin. MAKSIMI ULKOLÄMPÖTILA 46 C MAKSIMI SISÄLÄMPÖTILA, KUN 32 C SISÄILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS ON 45 % MINIMI ULKOLÄMPÖTILA 19 C MINIMI SISÄLÄMPÖTILA, KUN 19 C SISÄILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS ON 55 % 3 TUOTESELOSTUS 3 1 Infrapunakaukosäädin 2 Ohjauspaneeli 3 Ilman puhallusaukko 4 Ilman imuaukko 5 Ulkoyksikkö 6 Taipuisa letkusto 7 Ilmansuodatin 8 Verkkojohto pistokkeineen 9 Kondenssiveden tyhjennysletku 10 Ulkoyksikön kori tai kannatuskonsoli 11 Pikaliitäntöjen kotelo OHJAUSPANEELI LAITTEEN SIJOITUS VAARA JÄÄHDYTINMALLIT 1. Ajastimen (Timer) valo: valo palaa, kun laite toimii ajastimen ohjaamana. 2. Käyntivalo: valo palaa, kun ilmastointilaite on käynnissä. Valo vilkahtaa, kun tieto on siirtynyt kaukosäätimeltä laitteelle. VEDEN PINTARAJAN HÄLYTYS Valo vilkkuu ja laite pysähtyy, jos kondenssiveden pinta noysee ja pumppaussysteemissä on häiriö. 3. Valmius (STAND-BY) valo: valo palaa, kun laitteessa on virta päällä ja laite voi vastaanottaa kaukosäätimeltä komentoja. 4. Vastaanotin: tämä yksikkö vastaanottaa kaukosäätimeltä (lähettimeltä) välittyvät viestit. 5. Käyttökytkin (käyttö ilman kaukosäädintä): paina kytkintä toistamiseen, jolloin toiminto vaihtuu seuraavasti: POIS (OFF) tai JÄÄHDYTYS (COOL). VAARA OFF-asento ei katkaise laitteesta virtaa. Jos haluat kytkeä laitteen pois verkosta irrota pistotulppa pistorasiasta. HUOMAUTUS Jos kaikki merkkivalot vilkkuvat, olet valinnut toiminnon, joka ei ole käytettävissä (AUTO, lämmitys). Laite ei käynnisty, ennen kuin olet valinnut oiken toiminnon. Laitteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu asentaja laitteen mukana seuraavien asennusohjeiden mukaisesti. Älä sijoita ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin: Tilaan, jossa on palavia höyryjä tai kaasuja tai erityisen kosteaan tilaan kuten kasvihuoneeseen. Tilaan, jossa on erityisen paljon kuumuutta tuottavia laitteita. Tilaan, joka on erittäin kostea (esim. kasvihuone tai pesula), jolloin laite saattaa joutua alttiiksi vesiroiskeille. Vältä: Suojataksesi laitetta voimakkaalta korroosiolta, vältä ulkoyksikön sijoittamista tilaan, jossa on syövyttäviä kaasuja /huuruja tai paikkaan, jossa laite joutuu alttiiksi suolaisen meriveden roiskeille tai rikkipitoiselle ilmalle. Varmistu, ettei sisäyksikön ympärillä ole ilmankiertoa haittaavia esteitä. Älä peitä verhoilla tai vastaavilla ilman imu ja puhallusaukkoja. Älä myöskään laita laitteen päälle mitään esineitä. SÄHKÖISTYKSEN VAATIMUKSET Ennen laitteen käyttönottoa Tarkista, että sähköverkon ominaisuudet vastaavat laitteen vaatimuksia eli 220/240 V, 1-vaihe ja 50 Hz. Verkkojohto on erikoisvalmisteinen ja tyyppiä X. Kun tarvitset uuden verkkojohdon, ota yhteys laitteen myyjään. Ennenkuin asetat pistotulpan pistorasiaan, varmistu, että pistorasia on suojamaadoitettu. Varmistu, että virtapiiri, johon laite liitetään, on riittävä kestämään ilmastointilaitteen kuormituksen mukaan lukien mahdolliset muut laitteet (kodinkoneet, valaistus). Tarkista ilmastointilaitteen vaatima maksimi virta laitteen takana olevasta konekilvestä. 4 Käytä 10 A:n hidasta sulaketta. Varmista, että virtakytkimet, sulakkeet, jne ovat riittäviä kestämään laitteen käynnistysvirran (normaalisti yhden sekunnin ajan). Sähköistys on tehtävä Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. VAROITUS! Ilmastointilaite on varustettu kompressorin suojareleellä, mikä estää kompressorin käynnistymisen uudelleen, kunnes kolme minuuttia on kulunut. TÄRKEITÄ NEUVOJA ULKOYKSIKKÖ 1. Kun siirrät ulkoyksikköä, tartu siihen kantokahvasta älä vedä tai nosta sitä taipuisasta letkusta. 4 TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöönottoa. Jos sinulla on siitä huolimatta vaikeuksia tai pulmia, käänny laitteen toimittajan puoleen. Tämä ilmastointilaite on suunniteltu tuottamaan sinulle miellyttävää sisäilmaa. Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. 2. Älä koskaan anna ulkoyksikön roikkua taipuisan letkun varassa. VAARA Älä koskaan käytä tai säilytä bensiiniä tai muita palavia nesteitä tai kaasuja laitteen läheisyydessä. Se on erittäin vaarallista. Älä asenna laitteen alle sähköisiä laitteita, joita ei ole suojattu vähintään IPX1:n mukaisesti (SUOJAUS PYSTYSUORILTA VESIPISAROILTA). Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, mikäli ne aiheutuvat turvallisuusohjeiden tai Suomen sähköturvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. 3. Kun pysäytät ilmastointilaitteen käyttökauden jälkeen, tyhjennä ulkoyksikön kondenssivesi kallistamalla ulkoyksikköä. VAROITUS Älä käytä pistotulppaa laitteen käynnistykseen eikä pysäyttämiseen. Käytä kaukosäätimen ON/OFF -käyttöpainiketta. Älä työnnä mitään ulkoyksikön puhallussäleikköön. Tämä on vaarallista, koska puhallin pyörii suurella nopeudella. Älä anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella Älä jäähdytä tai lämmitä huonetilaa liiaksi, varsinkin jos lapsia tai vanhuksia on läsnä. 4. Yksiköiden välinen korkeusero saa olla enintään 1500 mm, jos ulkoyksikkö sijaitsee sisäyksikköä korkeammalla. 5 5 ILMASTOINTILAITTEEN ASENNUS Ilmastointilaite koostuu kahdesta toisiinsa taipuisalla letkulla yhdistetystä yksiköstä. Sisäyksikkö sijoitetaan ilmastoitavaan huonetilaan ikkunan, parvekkeen oven tai ulkoseinän läheisyyteen. Ulkoyksikkö, joka tuottaa lämpöä ja jonne sisäyksiössä kondensoitunut vesi pumpataan, sijoitetaan ulos ikkunalaudalle, parvekkeelle tai kiinnitetään seinälle. ULKOYKSIKÖN SIJOITUS Ulkoyksikkö on aina pidettävä pystyasennossa ja vaakasuorassa. Varmistu, ettei ulkoyksikön ympärillä ole ilmankiertoa haittaavia esteitä. Ulkoyksikön pohjassa takana on uloke, joka estää ulkoyksikön sijoittamisen liian lähelle seinää (min. 3 cm). Minimietäisyydet lähimpään seinään ovat sivuilla 15 cm ja edessä 80 cm. TYYPPI A TYYPIN A ASENNUS Jos huoneessa on parveke tai tarpeeksi syvä ikkunapenkki (min. 25 cm), ulkoyksikkö on helppo sijoittaa niille. Jos ulkoyksikkö sijoitetaan ikkunapenkille, on turvallisuuden takia syytä kiinnittää ulkoyksikön alaosan jalusta ikkunapenkkiin yhdellä M6 x 20 mm ankkuripultilla. Taipuisa letku johdetaan ikkunan tai oven raosta tai tekemällä 25 x 50 mm lovi ikkunan / oven puitteeseen tai karmiin. 2 reikää Ǿ 10 mm TYYPPI B KANNATUS- KORI TYYPIN B ASENNUS (KANNATUSKORIN AVULLA) 1. Kiinnitä kannatuskori ulkoseinään ikkunan alapuolelle. 2. Aseta ulkoyksikkö koriin ja tarkista, että se on vaakasuorassa. TYYPIN C ASENNUS (KANNATUSKONSOLIN AVUL- LA) 2 reikää Ǿ 10 mm 1. Kiinnitä kannatuskonsolin ohjain seinään ikkunan kannatuskonsolin alapuolelle. ohjain 2. Työnnä kannatuskonsoli ulkoyksikön kantokahvaan ja sen jälkeen ulkoyksikön pohjan alle kuvan osoittamalla tavalla. 3. Varmista kannatuskonsolin kiinnitys ulkoyksikön pohjaan ruuveilla viereisen kuvan mukaisesti. 4. Työnnä kannatuskonsoli seinään kiinnitettyyn ohjaimeen. Varmistu, että ulkoyksikkö on vaakasuorassa. KANNATUS- KONSOLI TYYPPI C 6 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ PARISTOJEN ASENNUS Poista kaukosäätimen takaosan kansi ja tarkista että DIP kytkin on asetettu alla olevan kuvan mukaisesti (kaikki kytkimet ylhäällä). KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ Kaukosäädintä käytettäessä osoita lähetinpää kohti sisäyksikön vastaanotinta. SISÄYKSIKKÖ VASTAANOTIN 6 Aseta kaksi 1,5 V:n AAA alkalipaliparistoa paikoilleen. Varmista, että paristojen suunta on paristotilan merkintöjen mukainen. Näytöllä kellonaika vilkkuu. Paina SEL TYPE painiketta. Kaukosäädin on nyt toimintavalmiina. Paristot kestävät noin kuusi kuukautta riippuen kaukosäätimen käytön määrästä. Poista kaukosäätimen paristot, jos et käytä kaukosäädintä yli kuukauteen. Vaihda uudet paristot, kun kaukosäätimen signaalin välittymisen merkki ei enää näy tai signaali ei välity ilmastointilaitteelle. Paristot sisältävät ympäristömyrkkyjä, joten hävitä ne asianmukaisesti jätteenkäsittelyohjeiden mukaan. KAUKOSÄÄDINYKSIKKÖ LÄHETINPÄÄ LÄMPÖTILA-ANTURIN VALINTA Normaalisti huoneilman lämpötilaa mittaa ja ohjaa kaukosäätimen lämpötila-anturi (näytöllä on I FEEL kuvake). Tällä toiminnolla ohjataan ilmastointilaitetta huonetilan määrätyn kohdan lämpötilan mukaan eli sieltä, missä kaukosäädin sijaitsee. Kun käytät tätä toimintoa, varmistu ettei kaukosäätimen ja laitteen vastaanottimen välissä ole tiedonsiirtoa haittaavia esteitä. HUOMAUTUS! Kaukosäädin lähettää lämpötilatiedon sisäyksikölle aina, kun mitä tahansa painiketta painetaan ja automaattisesti viiden minuutin välein. Jos lämpötilaviesti ei välity sisäyksikölle jonkin häiriön takia, laite siirtyy automaattisesti mittaaman lämpötilaa sisäyksikön anturilta. Näissä tilanteissa kaukosäätimen ja laitteen mittaamat lämpötilat saattavat erota toisistaan. 7 7 KAUKOSÄÄDIN NÄYTTÖ Tiedot näkyvät ruudussa, kun kaukosäädin on kytketty päälle. Jos kaukosäädin ei ole päällä, vain toiminto, huoneilman lämpötila ja kellonaika ovat näytöllä. Toiminto Automaattinen Jäähdytys Lämmitys Kosteudenpoisto Tuuletus Yöasetus Puhaltimen nopeus I FEEL toiminto käytössä (kaukosäätimen anturi toiminnassa) Näkyy tiedonsiirron aikana Ajastimen toiminto Kellonaika Huoneilman lämpötila Huoneilman asetuslämpötila Automaattinen Suuri nopeus Keskinopeus Pieni nopeus ANTURI Kaukosäätimen sisällä oleva lämpötilaanturi mittaa huoneilman lämpötilaa. LÄHETIN Merkki ilmestyy näytölle, kun tiedot välittyvät ilmastointilaitteen vastaanottimelle painettaessa jotakin kaukosäätimen painiketta. LÄMPÖTILA-ANTURIN VALINTA Painamalla IFEEL -painiketta saadaan huoneilman lämpötilan ohjauspiste vaihdettua ( kaukosäätimeltä sisäyksikölle tai päinvastoin). LÄMPÖTILAN ASETUSPAINIKKEET TEMP (viileämpää) Paina tätä painiketta, kun haluat laskea asetuslämpötilaa. TEP + (lämpimämpää) Paina tätä painiketta, kun haluat nostaa asetuslämpötilaa. NÄMÄ PAINIKKEET EIVÄT OLE TOIMINNASSA ON/OFF KÄYTTÖPAINIKE Tämä painike käynnistää ja pysäyttää ilmastointilaitteen. SEL TYPE ASETUS PAINIKE Paina tätä painiketta, kun haluat valita jonkin seuraavista toiminnoista: kellonajan asetus ajastimen asetus Katso yksityiskohdat KELLONAJAN ASETTAMINEN ja AJASTIMEN ASETUS -kohdista. PUHALTIMEN PAINIKE Puhaltimen nopeus määräytyy automaattisesti. Suuri nopeus Keskinopeus Pieni nopeus AJASTIMEN JA KELLONAJAN ASETUSPAINIK- KEET Painamalla + tai -painikkeita asetetaan kellonaika ja ajastimen ajat. Yksityiskohdat löytyvät kohdista KELLONAJAN ASETTAMINEN ja AJASTIMEN ASETUS. YÖASETUS PAINIKE Katso yksityiskohdat "Yöasetus - toiminto" kohdasta. Merkki ilmestyy näytölle ja mikroprosessori muuttaa asetuslämpötilaa energian säästämiseksi, kun laite on jäähdytys- tai kosteudenpoistotoiminnolla. TIMER SEL -PAINIKE (ajastimen toiminnan käynnistys/pysäytys) Painamalla TIMER SEL -painiketta voit tarkistaa ajastimen käynnistys- ja pysäytysajat. Katso yksityiskohdat AJASTIMEN ASE- TUS. TOIMINNON VALINTAPAINIKE Painikkeesta muutetaan ilmastointilaitteen toimintoja (automaattinen vain lämpöpumppumalleissa) (lämmitys vain lämpöpumppumalleissa) kosteudenpoisto (kuivaus) Ilmastointilaite laskee huoneilman kosteutta. jäähdytys Ilmastointilaite jäähdyttää huonetilaa. tuuletus Ilmastointilaite kierrättää huoneilmaa. 8 8 KELLONAJAN ASETTAMINEN 1. Paina SEL TYPE asetuspainiketta kolme kertaa. Ainoastaan kellonaika vilkkuu näytöllä. 2. Paina SET H -painiketta niin useasti kunnes tuntiosoitus on näytöllä oikein. Paina SET M painiketta kunnes minuuttiosoitus on oikein. Kellonaika lakkaa automaattisesti vilkkumasta. JÄÄHDYTYS HUOMAUTUS! Tarkista, että verkkojohdon pistoke on pistorasiassa ja että, sisäyksikön valmius (STANDBY) valo palaa. 1. Aseta MODE-painikkeesta JÄÄHDYTYS (COOL) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF käyttöpainikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (3) haluamasi lämpötila. (Väliltä maksimi 32 ºC ja minimi 16 ºC). NÄYTÖLLE ILMESTYY VALITTU SISÄILMAN LÄMPÖTILA VIIDEN SEKUNNIN KULUTTUA NÄYTÖLLE ILMESTYY HUONEILMAN TODELLINEN LÄMPÖTILA 4. Valitse FAN SPEED-painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. KOSTEUDENPOISTO (DRY) 1. Aseta MODE-painikkeesta KOSTEUDENPOISTO (DRY) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFFkäyttöpainikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (3) lämpötila. (Valitse väliltä maksimi 32 ºC ja minimi 16 ºC). NÄYTÖLLE ILMESTYY VALITTU SISÄILMAN LÄMPÖTILA VIIDEN SEKUNNIN KULUTTUA NÄYTÖLLE ILMESTYY HUONEILMAN TODELLINEN LÄMPÖTILA HUOMAUTUS! Käytä kosteudenpoistoa, kun haluat alentaa huoneilman kosteutta, jos huoneilman lämpötila on yli 15 ºC. Kosteudenpoistossa puhaltimen nopeus on automaattisesti pieni tai pysähdyksissä, jolloin estetään ylijäähdytys. PUHALTIMEN NOPEUDEN VALINTA Automaattinen Valitse FAN SPEED painikkeesta AUTO -asento. Kun AUTO on valittu, laitteen mikroprosessori ohjaa automaattisesti puhaltimen nopeutta. Kun ilmastointilaite on käynnistetty, mikroprosessori laskee asetusarvon ja huoneen lämpötilan välistä eroa ja valitsee automaattisesti sopivimman puhallintehon. - KUN ASETUSLÄMPÖTILAN PUHALLIN- JA HUONELÄMPÖTILAN ERO ON: NOPEUS - Jäähdytys ja 2 ºC tai sen yli Suuri kosteudenpoisto -toiminnolla Välillä 2-1 ºC Keski Alle 1 ºC Pieni - HUOMAUTUS! Yllä esitetyt arvot perustuvat kaukosäätimen lämpötilamittaukseen. Jos käytössä on sisäyksikön lämpötila-anturi, toiminta saattaa hieman erota edellä esitetystä. KÄSIVALINTAINEN Puhaltimen nopeutta voi vaihtaa käsivalintaisesti valitsemalla FAN SPEED -painikkeesta haluttu puhaltimen nopeus. Suuri Keski Pieni Yöasetus-toiminto mahdollistaa energiansäästön. 1. Valitse MODE-painikkeesta jäähdytys tai kosteudenpois- YÖASETUS TOIMINTO totoiminto. 2. Paina YÖASETUS -painiketta. 3. Yöasetus -merkki ilmestyy näyttöön. Kun haluat lopettaa yöasetus-toiminnon, paina uudelleen YÖÄSETUS - painiketta. Mitä yöasetus-toiminto tarkoittaa? Kun asetuslämpötila on saavutettu, laite pysähtyy. Noin yhden tunnin kuluttua, automatiikka nostaa lämpötilaasetusta 1 ºC. Kun huoneilman uusi lämpötila on saavutettu, laite pysähtyy. Noin yhden tunnin kuluttua uuden asetusarvon saavuttamisesta laite nostaa jälleen automaattisesti lämpötila-asetusta 1 ºC. Toiminto mahdollistaa energian säästön mukavuudesta tinkimättä ja on käytännöllinen tarvitessasi vain vähäistä jäähdytystä. LÄMPÖTILAN MUUTOS JÄÄHDYTYKSESSÄ JA KOSTEUDENPOISTOSSA Asetuslämpötila Huoneilman lämpötila TUULETUS TOIMINTO Jos haluat pelkästään kierrättää huoneilmaa ilman lämpötilan säätöä toimi seuraavasti: 1. Paina ON/OFF käyttöpainiketta ja käynnistä ilmastointilaite. 2. Paina MODE-painiketta, kunnes tuuletustoiminnon merkki ilmestyy näytölle 1 tunti 1 tunti AIKA 9 AJASTIMEN ASETUS ILMAVIRRAN SUUNTAUS 9 A) KÅYNNISTYSAJAN ASETUS 1. Paina SEL TYPE -painiketta kerran. ON -merkki ja kellonaika alkavat vilkkumaan. 2. Paina SET H painiketta, kunnes näytöllä on haluttu tuntiosoitus. Paina SET M painiketta, kunnes näytöllä on haluttu minuuttiosoitus. Näytölle palaa automaattisesti kellonaika 10 sekunnin kuluttua. 3. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF käyttöpainikkeesta. 4. Paina TIMER SEL -painiketta, jolloin ajastimen käynnistysaika aktivoituu. B) PYSÄYTYSAJAN ASETUS 1. Paina SEL TYPE -painiketta kaksi kertaa. OFF -merkki ja kellonaika alkavat vilkkumaan. 2. Paina SET H painiketta, kunnes näytöllä on haluttu tuntiosoitus. Paina SET M painiketta, kunnes näytöllä on haluttu minuuttiosoitus. Kellonaika palaa automaattisesti näytölle 10 sekunnin kuluttua. 3. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF käyttöpainikkeesta. 4. Paina TIMER SEL -painiketta kaksi kertaa, jolloin ajastimen pysäytysaika aktivoituu. C) VUOROKAUSIOHJELMAN ASETUS 1. Aseta ajastimen käynnistys ja pysäytysajat kohtien A) ja B) mukaan. 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF käyttöpainikkeesta. 3. Paina TIMER SEL -painiketta kolme kertaa, jolloin ajastimen vuorokausiohjelma aktivoituu. HUOMAUTUS Kun ajastimen käynnistys ja pysäytysajat on asetettu, ne voidaan tarkistaa painamalla TIMER SEL painiketta. YHDEN TUNNIN AJASTIMEN ASETUS Valitsemalla tämän toiminnon laite käy vielä yhden tunnin ajan riippumatta siitä onko se käynnissä tai ei. AJASTIMEN ASETUS Paina TIMER SEL painiketta neljä kertaa ja yhden tunnin ajastimen merkki ilmestyy näytölle. AJASTIMEN PERUUTUS Pysäytä laite ON/OFF käyttöpainikkeesta. Odota kunnes sisäyksikkö on pysähtynyt. Käynnistä laite ON/OFF käyttöpainikkeesta. PYSTYSUORA SUUNTAUS Tartu säleikköön ja käännä sitä ylös- tai alaspäin. VAAKASUORA SUUNTAUS Ilmavirtaa voidaan suunnata vaakatasossa kääntämällä pystysiivekkeitä vasemmalle tai oikealle. VAROITUS Ilmankosteuden ollessa korkea tulisi pystysiivekkeiden olla suunnattu jäähdytettäessä tai kosteudenpoistossa suoraan eteenpäin. Jos pystysiivekkeet ovat suunnatut jyrkästi oikealle tai vasemmalle, kosteutta saattaa tiivistyä siivekkeiden pinnalle, ja kondenssivesi tippuu lattialle. KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ Jos olet kadottanut kaukosäätimen tai sen toiminnassa on häiriöitä, toimi seuraavasti: 1. KUN ILMASTOINTILAITE ON PYSÄHTYNYT Jos haluat käynnistää ilmastointilaitteen, valitse ohjauspaneelin käyttökytkimestä JÄÄHDYTYS (COOL). HUOMAUTUS Ilmastointilaite käynnistyy suurella puhaltimen nopeudella. Sisäilman lämpötilan asetus on 25 ºC. 2. KUN ILMASTOINTILAITE ON KÄYNNISSÄ Jos haluat sammuttaa ilmastointilaitteen, paina ohjauspaneelin käyttökytkintä, kunnes käyntivalo (OPERATION) sammuu. HUOMAUTUS Sähköhäiriö laitteen käydessä Sähköhäiriön sattuessa laite pysähtyy. Kun sähkö on jälleen palannut, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen noin 3 minuutin kuluttua. KÄYTTÖPAINIKE 10 10 HUOLTO JA PUHDISTUS VAROITUS Turvallisuutesi takia varmistu, että laite on pysäytetty käyttökytkimestä ja myös verkkojohdon pistoke on irrotettu pistorasiasta, ennenkuin aloitat laitteen puhdistamisen. ULKOYKSIKKÖ (KOTELO JA KENNO) Jotkut metallireunat ja lauhduttimen evät ovat teräviä ja voivat aiheuttaa tapaturman; joten on noudatettava erityistä varovaisuutta näitä osia puhdistettaessa. Tarkista aika ajoin, ettei puhallustai imuaukko ole tukkeutunut ja lauhdutinkenno kovin likainen. Lauhduttimen kenno ja muut osat on syytä puhdistaa säännöllisesti. Huoltoasioissa ota yhteys laitteen myyjään. ILMANSUODATIN Ilmansuodatin on syytä tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa vähintään kahden viikon välein. Likainen suodatin laskee ilmastointilaitteen tehoa ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita.ilmansuodatin sijaitsee ilman imusäleikön takana laitteen etupuolella. ILMANSUODATTIMEN POISTAMINEN Tartu ilmansuodattimen imusäleikön yläpuolella olevaan kahvaan ja vedä sitä ylöspäin. SUODATTIMEN PUHDISTUS SISÄYKSIKKÖ Älä koskaan kaada tai ruiskuta vettä laitteen päälle, koska se vahingoittaa laitteen sisäosia ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Älä koskaan käytä liuottimia tai kemikaaleja eikä kovin kuumaa vettä. Kotelo ja säleikkö Puhdista sisäyksikön kotelo ja säleikkö pölynimurilla tai pyyhi ne hieman kostealla, pehmeällä kangaspyyhkeellä. Tahrat voi poistaa miedolla pesuaineella. Säleikköä puhdistettaessa on varottava, etteivät säleet irtoa paikoiltaan. Puhdista suodatin ensin pölynimurilla. Jos suodattimeen on tarttunut likaa, pese se lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella, huuhtele se ja anna kuivua. LAITTEEN SIIRTÄMINEN Pidä ilmastointilaite pystyasennossa mikäli mahdollista siirron ja kuljetuksen aikana. Jos tämä ei ole mahdollista, kallista laite toiselle kyljelleen. Uudella sijoituspaikalla nosta laite pystyasentoon ja odota vähintään 10 minuuttia ennen kuin käynnistät laitteen. ILMASTOINTILAITTEEN VARASTOINTI Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, puhdista suodatin ja tyhjennä sisäyksikön kondenssiveden allas tyhjennysletkusta ja samoin ulkoyksikkö kallistamalla sitä ennen varastointia. Älä irrota taipuista letkustoa ellei se ole aivan välttämätöntä. Jos pikaliittimet joudutaan avaamaan, ne on suljettava hyvin lisävarusteena saatavilla tulpilla, ettei mitään likaa pääse putkistoon. Älä laita mitään painavia esineitä laitteen päälle ja suojaa se kangas- tai muovipussilla. KONDENSSIVEDEN TYHJENNYSLETKU11 11 ENERGIAN SÄÄSTÖVIHJEITÄ ÄLÄ TEE NÄIN: Älä sulje ilman imu- ja puhallusaukkoja. Jos ilmankierto estyy, laitteen teho laskee ja se voi vioittua. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon. TEE NÄIN: Pidä ilmansuodatin aina puhtaana. Likainen suodatin laskee laitteen jäähdytystehoa. Estä jäähdytetyn ilman karkaaminen huonetilasta, joten pidä ovet, ikkunat ja muut aukot suljettuina. VIANETSINTÄ VAARA Langattomien puhelinten käyttö ilmastointilaitteen läheisyydessä saattaa aiheuttaa häiriöitä laitteen normaaliin toimintaan. Jos toiminnassa on poikkeavuutta, (käyntivalo palaa,mutta ulkoyksikkö ei käynnisty) toimi seuraavasti: katkaise sähkönsyöttö irrottamalla pistoke vähintään 60 sekunnin ajaksi. Sen jälkeen laita pistoke takaisin ja käynnistä ilmastointilaite uudelleen. Jos käyntivalo vilkkuu ja samanaikaisesti ilmastointilaite pysähtyy lyhyeksi ajaksi, 1-2 minuutiksi, on syynä liian suuri kondensoituva vesimäärä (erittäin korkea ilman kosteuspitoisuus), jota pumppu ei ehdi pumpata. Jos käyntivalo vilkkuu, ja laite pysähtyy kokonaan on syynä häiriö pumppausjärjestelmässä tai vesiletku on taittunut tai puristuksissa. Ota yhteys laitteen myyjään/ huoltoon. Hätätilanteessa kondenssivesi voidaan johtaa tyhjennysletkusta erilliseen astiaan. Jos ilmastointilaitteesi ei toimi kunnolla, tarkista ensiksi seuraavat kohdat ennenkuin otat yhteyden huoltoon. Jos laite ei siltikään toimi kunnolla, ota yhteys laitteen toimittajaan tai huoltoliikkeeseen. Häiriö: ilmastointilaite ei toimi ollenkaan 1. Sähkönsyöttö on poikki 2. Vuotovirtasuoja on lauennut 3. Verkkojännite on liian alhainen 4. Käyttöpainike on OFF-asennossa 5. Kaukosäätimen paristot ovat lopussa 1. Palauta sähkönsyöttö 2. Ota yhteys huoltoon 3. Ota yhteys sähköasennusliikkeeseen tai laitteen toimittajaan 4. Paina ON/OFF käyttöpainiketta 5. Vaihda paristot Häiriö: STANDBY- valo vilkkuu ja laite ei toimi Viallinen lämpötila-anturi Ota yhteys huoltoon Häiriö: STANDBY ja OPERATION -valo vilkkuvat ja laite ei toimi. 1. Lämmönsiirtimen lämpötila-anturi on viallinen. Ota yhteys huoltoon. - Häiriö: Kompressori käynnistyy, mutta pysähtyy pian. Este lauhduttimen edessä (haittaa ilmankiertoa) Poista este Häiriö: heikko jäähdytysteho 1. Likainen tai tukkeutunut ilmansuodatin 2. Lämmönlähde (keitin, sähkölämmitin/ muu sähkölaite) tai paljon ihmisiä samassa tilassa 3. Ovet ja/tai ikkunat ovat avoinna 4. Este ilman imu-/puhallusaukon edessä 5. Termostaatin asetusarvo liian korkea (jäähdytys) 1. Puhdista suodatin 2. Poista lämmönlähde, mikäli mahdollista. 3. Sulje ovet / ikkunat 4. Poista esteet 5. Muuta termostaatin asetusta Häiriö: nakuttava ääni 1. Äkillisestä lämpötilan muutoksesta johtuen jäähdytys - toiminnon aikana muoviosat saattavat kutistua. 1. Tämä on normaalia ja ääni häviää hetken kuluttua. HUOMAUTUS Jos OPERATION, TIMER ja STANDBY valot vilkkuvat, olet valinnut toiminnon, jota ei ole tässä mallissa (AUTO tai lämmitys). Laite toimii, kun valitset oikean toiminnon (jäähdytys, kosteudenpoisto tai tuuletus). LISÄVARUSTEET (TOIMITETAAN TILAUKSESTA) YLIMÄÄRÄINEN KANNATUSKORI TAI KANNATUSKONSOLIN OHJAIN Jos ilmastointilaitetta käytetään useissa eri huoneissa, on mahdollista hankkia ylimääräinen kannatuskori tai kannatuskonsolin ohjain. Samankaltaiset tiedostot
Käyttöohje / ARGO Ulisse AUR131CL / 2002-07-01 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET Siirrettävä split ilmastointilaite Martinkyläntie 39, 01720 VANTAA Puhelin 09-290 2240, telefax 09-2901213 www.scanoffice.fi Lisätiedot JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL
Käyttöohje / Argo AW22-38AL -mallit 23.7.2007 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Seinämalliset split- ilmastointilaitteet Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A, 01720 VANTAA Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT
KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja: Lisätiedot Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE
1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL
Käyttöohje / ARGO ASR minisarjan kattokasettimallit / 2002-05-03/RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Lisätiedot Pääkaupunkiseudulla ARGOn jäähdyttimet toimittaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie 9 C, 01450 Vantaa, 050-433 2222 KÄYTTÖOHJEET
14.5.2008 / ML KÄYTTÖOHJEET Jäähdytinmallit AW726CL AW735CL AW752CL AW764CL Lämpöpumput AW720HL AW726HL AW735HL AW752HL AW764HL Jäähdytinmallit FC735 FC752 FC764 Jäähdytinmallit AS71CL AS100CL AS125CL Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus AWR 608CL AWR 609CL AWR 612CL
Käyttöohje / ARGO AWR 608-609-612-mallit 2002-04-24/RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus AWR 608CL AWR 609CL AWR 612CL LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Lämmitys Lisätiedot KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN
KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa Lisätiedot SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1
SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa Lisätiedot Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE
Käyttöohje/Argo/Oscar Chrome 18.05.20007/RTL Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista Lisätiedot KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA
KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTIN/ KOSTEUDENPOISTOMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto AWR 518CL AWR 522CL. LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Lämmitys
Käyttöohje / ARGO AWR 518-522-mallit 2003-02-24/RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTIN/ KOSTEUDENPOISTOMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto AWR 518CL AWR 522CL LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Lämmitys AWR Lisätiedot ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE
Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa Lisätiedot Käyttöohje/Argo/AWI 25-35AHL Sivu 1/25 18.7.2007/TS KÄYTTÖOHJEET. Tässä ilmastointilaitteessa käytetään uutta kylmäainetta R410A
Käyttöohje/Argo/AWI 25-35AHL Sivu 1/25 KÄYTTÖOHJEET Tässä ilmastointilaitteessa käytetään uutta kylmäainetta R410A NORDIC-INVERTER-ILMALÄMPÖPUMPUT AWI 25AHL+25AHB AWI 35AHL+35AHB Säilytä nämä ohjeet mahdollista Lisätiedot KÄYTTÖOHJE VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20. Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 2003-09-29/RTL.
KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20 Maahantuoja: Maahantuoja: Scanoffice Oy Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.fi Lisätiedot Siirrettävä ilmastointilaite Argo Ultra KÄYTTÖOHJE
1 JM 11.5.2011 v. 1.0 Siirrettävä ilmastointilaite Argo Ultra KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman Lisätiedot KCC-267ES ja KCC-357ES
Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan Lisätiedot ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE
ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin Lisätiedot LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa
LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen Lisätiedot Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje
Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon Lisätiedot Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE
Puhallinkonvektori VEMA 1, VEMA 2 ja VEMA 3 KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2009 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin Lisätiedot KÄYTTÖOHJE. Osien nimet. Käyttöpaneeli FIN. Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C
FIN KÄYTTÖOHJE Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C Osien nimet 7 2 6 3 10 8 4 11 9 1. Näyttöpaneeli 2. Ilmanohjain 3. Siirtokahva (molemmin puolin) 4. Imusäleikkö. Pyörät 6. Taipuisa putki 7. Suutin 8. Lisätiedot Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10
Käyttöohje/Hyundai/seinämallit HSH/HSA-090/120NBE 1/9 LÄMPÖPUMPPUMALLIT HSH-090NBE HSH-120NBE JÄÄHDYTINMALLIT HSA-090NBE HSA-120NBE KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Maahantuoja: Martinkyläntie Lisätiedot ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE
ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2 Lisätiedot KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi
KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA
374240290_USO_FI_TEC-MPW-KPSW-CWX.qxp:XPress7 3-07-2011 13:26 Pagina 1 KÄYTTÖOHJEET MPW1BXA MPW2BXA MPW3BXA MPW4BXA MPW1ZXA KPSW2BXA KPSW3BXA KPSW4BXA CWX3BXA CWXBXA CWX6BXA CWX8BXA CWX10BXA Päätelaitteet Lisätiedot HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje
HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta Lisätiedot GREE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE
Käyttöohje/Gree KY-20N siirrettävä ilmastointilaite 1/16 KÄYTTÖOHJE GREE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE Malli KY-20N Maahantuoja: Martinkyläntie 39, 01720 VANTAA Puhelin 09-290 2240, telefax 09-290 1213 Lisätiedot Ilmastointilaite Käyttöohjeet
Käyttöohje/Panasonic CS-YW9-12GKE Sivu 1/10 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-YW9GKE CS-YW12GKE Ulkoyksiköt CU-YW9GKE CU-YW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Lisätiedot LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S. Lisätiedot HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET
HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT (R410A) HSA-094/124HNBE ILMALÄMPÖPUMPPUMALLIT (R410A) HSH-094/124HNBE Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin Lisätiedot TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller
KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT Lisätiedot Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA
Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen Lisätiedot Käyttöohje / Brune B 500 ilmankostutin 1(13) 14.12.2004/RTL KÄYTTÖOHJE. HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN BRUNE B 500 Professional
Käyttöohje / Brune B 500 ilmankostutin 1(13) KÄYTTÖOHJE HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN BRUNE B 500 Professional VARUSTETTU KAUKOSÄÄTIMELLÄ JA RADIOTAAJUUDELLA TOIMIVALLA KOSTEUSMITTARILLA Maahantuoja: Maahantuoja: Lisätiedot Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR
Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 ) Lisätiedot PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet
PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus... Lisätiedot Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11
15.10.2007/RTL 1/11 Invertteriilmalämpöpumppu Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-RE9GKE CS-RE12GKE Ulkoyksiköt CU-RE9GKE CU-RE12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä Lisätiedot Tapas- ja Sushi lasikko
Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja Lisätiedot FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte
FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen Lisätiedot Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä
Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita Lisätiedot KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2
KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5 Lisätiedot KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin
KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen Lisätiedot KYLPYHUONEEN LÄMMITIN
KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa. Lisätiedot 1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.
Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283) Lisätiedot SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja
SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa), Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit
KÄYTTÖOHJEET Mallit MAV 8 C - MAV 85 R MAV C - MAV 5 R KPA 8 C - KPA 8 R KPA 85 C - KPA 8 R KPA 5 C - KPA R ILMASTOINTILAITE - LÄMPÖPUMPPUMALLI SISÄLTÖ VALINTAKYTKIN JA OSIEN NIMET ASENNUSPAIKKA SÄHKÖVAATIMUKSET Lisätiedot Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE
Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG Lisätiedot TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen Lisätiedot 1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko
Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289) Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu
Käyttöohje/Panasonic/CS-E 9-12 DKEW Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Inverter ilmalämpöpumppu CS-E9DKEW CS-E12DKEW CU-E9DKE CU-E12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä Lisätiedot Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND
BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa Lisätiedot KÄYTTÖOHJE IKKUNAMALLI R410A WHF09A 18A
KÄYTTÖOHJE IKKUNAMALLI R410A WHF09A 18A Kiitos, että olet valinnut ZenithAirilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa Lisätiedot KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500
KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun Lisätiedot MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin)
MALLI: Nexa MLR-1105 MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin) Oppimispainike Äänenvoimakkuuden valintapainike Soittoäänen Lisätiedot testo 831 Käyttöohje
1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen Lisätiedot KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri
KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita, Lisätiedot ComfortZone CE50/CE65
Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista Lisätiedot Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti Lisätiedot VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!
Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta Lisätiedot CS-TE9DKE + CU-TE9DKE
Käyttöohje/Panasonic/CS-TE 9-12 DKE Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Ilmalämpöpumppu CS-TE9DKE + CU-TE9DKE CS-TE12DKE + CU-TE12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä Lisätiedot Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi
Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Lisätiedot Sangean PR-D4 Käyttöohjeet
Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus Lisätiedot CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje
CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8 Lisätiedot WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot LINDA MFP26-1290 siirrettävä ilmastointilaite KÄYTTÖOHJE
LINDA MFP26-1290 siirrettävä ilmastointilaite KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttö- ja hoito-ohje tarkasti ennen laitteen asennusta ja käyttöä sekä säilytä nämä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Tiilenlyöjänkuja Lisätiedot VR 300 ECV/B (1000W/500W)
(1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa Lisätiedot Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet
Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian Lisätiedot MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014
VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2. Lisätiedot Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN
Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn Lisätiedot KONVEKTORI-KATTOKASETTI
A S E N N U S J A K Ä Y T T Ö O H J E E T KONVEKTORI-KATTOKASETTI Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI LC 13, 18 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi Lisätiedot Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet
Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään Lisätiedot HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET
HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle. Lisätiedot SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE
SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka Lisätiedot Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910
Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl Lisätiedot Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB
1 Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB ML 11.6.2008 v. 1.0 KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään Lisätiedot KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat
KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö Lisätiedot Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri: Lisätiedot Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin
Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden Lisätiedot OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0
OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET. SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE erillisellä lauhduttimella R22 R 407 C
KÄYTTÖOHJEET R R 07 C SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE erillisellä lauhduttimella FIN SISÄLTÖ TUOTTEEN KUVAUS... KOJETAULU... ENNEN KÄYTTÖÄ... ILMASTOINTILAITTEEN ASENNUS... KÄYTTÖ Jäähdytys... Vain puhallin... Lisätiedot PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000
PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot... Lisätiedot ASENNUSOPAS. Langaton kaukosäädinsarja BRC7F532F BRC7F533F
ASENNUSOPAS BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN Lisätiedot 088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20
088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... Lisätiedot SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.
LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen Lisätiedot T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80
Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje Lisätiedot Ilmalämpöpumput (ILP)
Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa Lisätiedot Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295
Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa: Lisätiedot Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä
088U0212 Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... 5 4. Välitystesti............................ Lisätiedot LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta