Source: https://www.gillmanbuilders.com/rasstojanie-ot-zdanij-do-inzhenernyh-setej
Timestamp: 2019-10-15 04:30:51+00:00
Document Index: 8702712

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Cadsupport - Asennus 2019
Rakenne ja etäisyydet rakennusaineista tekniseen viestintään suojausvyöhykkeet määritellään SNiP 2.07.01-89 *: ssä, tämän SNiP: n nykyinen tehokas versio on SP 42.13330.2011. Oikeastaan ​​tästä SNiP: stä seuraa:
Kotitalouden jätevesialue
Erota paine ja painovoima. Näin ollen kotimaisen painehäviön turvavyöhyke on 5 metriä putkesta rakennuksen tai rakenteen perustukseen.
Jos tyhjennys on vakava, SNiP-turvavyöhykkeen mukaan se on - 3 metriä.
Tällöin vähimmäisetäisyys yhteysverkon aidasta tai tukista jätevesijärjestelmään on vastaavasti 3 ja 1,5 metriä.
Vesisuoja-alue
Vedensuojelualue on 5 metrin etäisyydellä esineen pohjasta verkkoon. Turvavyöhyke yritysten ajettavuuden, ylikulkujen, yhteystietoverkon ja viestintätuen, rautateiden ja vesijohdon tukemiseen on 3 metriä.
Lisäksi julkaisusta SP 42.133330.2011 Taulukko 16 (katso tarkempia tietoja jäljempänä) voit tarkastella seuraavia vesi- ja viemäriputkien rakentamista koskevia tietoja:
"2. Etäisyydet kotitalouksien jätevedestä kotitalouksien vesihuoltoon olisi otettava, m: vesihuoltoon betoniteräksestä ja asbestiputkista - 5; putkiin, joiden halkaisija on halkaisijaltaan 200 mm - 1,5, halkaisijaltaan yli 200 mm - 3; muoviputkien putkistoon - 1.5.
Viemäriverkostojen ja tuotantovesien välinen etäisyys putkien materiaalista ja halkaisijasta, maaperän nimikkeistään ja ominaisuuksista riippuen tulee olla 1,5 m. "
Lämpöverkkojen turvavyöhyke
Kanavalinjan ulkoseinästä, tunnelista lämpöverkkojen vähimmäisvyöhyke, kanavan kanavasta vapaasta sijoittamisesta rakennuksen perustukseen on 5 metriä.
Kaapelien ja viestintäverkkojen turvavyöhyke
Kaikki verkon jännite- ja tietoliikennekaapeleiden suojausvyöhykkeet rakennuksen tai rakenteen pohjalle ovat 0,6 m.
Ja tässä on itse taulukko - sen ensimmäinen osa:
Turvavyöhykejohdot
Kuitenkin saman kohdan mukaan, jos voimalat asetetaan jalkakäytävän siirtokuntien rajoille, niin:
enintään 1 kW, sallitun turvavyöhykkeen uloimmista johtimista on 0,6 metriä rakennussäätiölle ja 1 metriä tielle.
Yli 1 ja enintään 20 kW: n linjoille - suoja-alue on 5 metriä.
Saman sovelluksen mukaan niissä paikoissa, joissa voimajohtimet kulkevat risteilykelpoisten jokien läpi, niiden suojavyöhyke on 100 metriä. Muiden kuin navigoitavien jokien suoja-alueet eivät muutu.
Voimajohtojen suojavyöhykkeissä määritellään maankäytön erityinen menettely. Suojelualueilla maanomistaja ei ole hylännyt maata, mutta sen käytöstä on asetettu rasitteita - ei rakentaa, varastoida, estää, ei lyödä paaluja, ei porata poroja, työskennellä raskaiden laitteiden avulla, jotka on tehtävä vain koordinoidusti verkostoorganisaation kanssa ja niin edelleen. n. lisätietoja on päätöslauselmassa.
Verkonhaltija laatii viime kädessä suojavyöhykkeet, vaikka ne on määritetty liitteen mukaan, ja tiedot niistä siirretään maastokamarille. Asetuksen 7 §: ssä täsmennetään, että verkkoorganisaation on omalla kustannuksellaan ilmoitettava suojelualueiden läsnäolo, vaara ja koko näillä alueilla, asenna tarvittavat tiedotteet.
Asuinrakennusten ja julkisten rakennusten turvallisuusalue
Myös yhteisyrityksessä 42.13330.2011 löytyy taulukko, joka säätää etäisyyttä asuinrakennuksista korjaamoihin, pysäköintialueisiin ja huoltoasemiin sekä julkisiin rakennuksiin, kuten koulu- ja esikoululaitoksiin.
Puiden ja pensaiden vartioalue
Itse asiassa tämä taulukko on ymmärrettävä tarkalleen päinvastoin, koska rakennusten välistä etäisyyttä puihin ja pensaikkoihin (vihreät tilat) säädetään.
Tästä seuraa, että vähimmäisetäisyys rakennuksen seinästä puun rungon akseliin on 5 metriä.
Kaasuputkilinjan turvavyöhyke
Kaasuputket erotetaan laitteen (maanpinnan alapuolella, maan alla) paine putken sisällä (useista kilopascaleista, jopa 1,5 megapaskaleihin) ja putken halkaisijalta. Kaasuputkiston ja rakennuksen välinen etäisyys on määritelty lisäyksessä B olevassa SP 62.13330.2011 kohdassa. Tässä ovat tämän hakemuksen otteet maanalaisten ja maanpäällisten kaasuputkien suojavyöhykkeiden määrittelemiseksi.
Vähimmäisetäisyydet laitosten välillä
Jopa yhteisyrityksessä löytyy taulukko, joka säätelee välimatkaa laitosten välillä. Veden ja jätevesien väliset etäisyydet, virtakaapelit ja lämpöverkot, myrskyviemärien ja kotitalouden välillä jne.
Etäisyys rakennuksista teknisiin verkkoihin
44 artikla. Maanalaisen teknisen verkon vähimmäisetäisyysalueet rakennuksiin ja rakenteisiin, lähialueiden tekniset maanalaiset verkot
SP 42.13330.2011 "SNiP 2.07.01-89 * Kaupunkisuunnittelu, kaupunkien ja maaseudun asutusten suunnittelu ja rakentaminen", s. 12.35, 12.36.
Sijoittautumisjärjestys ja koko, alueen käyttötapa.
1. Lähimmistä maanalaisista teknisistä verkostoista rakennuksiin ja rakenteisiin kohdistuva horisontaalinen etäisyys (valossa) on otettava taulukon 15 SP 42.13330.2011 mukaisesti. Vähäiset etäisyydet maanalaisista (maa, jossa on polkumyynti) kaasuputkia rakennuksiin ja rakenteisiin olisi toteutettava SP 62.13330: n mukaisesti.
Taulukko 15 SP 42.13330.2011
Etäisyys, m, vaakatasossa (valossa) maanalaisista verkoista
rakennusten ja rakenteiden perustukset
Yritysten aitojen, ylikulkujen, yhteystietoverkon ja viestinnän, rautateiden perusteet
äärimmäiset reittiakselit
Katu, tie (kulkureittien reunat, jalkakäytävän väkevöity kaistale)
ojan ulkoreuna tai tienpohjan pohja
yläpuolisten sähkölinjojen tornit
1520 mm: n raideleveys, mutta vähintään kaivannon syvyys pengerteen pohjaan ja kaivon reunaan
750 mm rautatiekisko ja raitiovaunu
jopa 1 kV: n ulkovalaistus, raitiovaunujen ja vaunujen linja-autojen verkko
viestintä. 35-110 kV ja yli
Putkisto ja painevesi
Painovoima (kotitalous ja sade)
tunnelin kanavan ulkoseinästä,
ei-kanavan tiivisteen kotelosta
Kaikkien jännitteiden ja tietoliikennekaapeleiden virtakaapelit
Kanavat, viestintätunnelit
1 Ilmastollisten alaryhmien IA, IB, IG ja ID: n mukaan teknisten laskelmien mukaan etäisyys maanalaisista verkoista (vesihuolto, kotitalous- ja sadevedenpoisto, viemäröinti, lämpöverkot) on tehtävä teknisten laskelmien mukaan.
2 On sallittua säätää maanalaisten laitosten sijoittaminen tukien ja putkitelineiden, kontaktiverkkojen, edellyttäen, että ryhdytään toimenpiteisiin verkkojen vahingoittumisen estämiseksi säätiöiden sattuessa ja perustusten vahingoittumiseen onnettomuustilanteissa näissä verkoissa. Kun rakennusteknisten verkkojen sijoittaminen rakennusvesiä pienenevän, niiden etäisyys rakennuksista ja rakenteista olisi otettava huomioon ottaen huomioon vyöhykkeiden mahdollinen vahinko perusrakenteiden pohjalla.
3 Etäisyyksiä lämmitysverkoista, joissa on kanavamekanismi rakennuksiin ja rakenteisiin, olisi otettava huomioon myös vesihuolto.
4 Sähköjohtojen etäisyydet 110-220 kV: n jännitteellä yritysten aitojen, telineiden, kontaktiverkon ja viestintälinjojen perustuksiin tulisi ottaa 1,5 metriä.
5 Vaakasuorat etäisyydet valuraudasta valmistetun metron maanalaisen rakenteen vuorauksesta sekä betonista tai betonista, joiden vedenpitävä vedeneristys on alle 20 metrin syvyydessä (vuorin yläosasta maan pinnalle), on vietävä viemäriverkostoihin, vesijohtoverkkoihin, lämpöverkkoihin - 5 m; vuorauksesta ilman vedenpitävyyttä vedenpuhdistukseen viemäriverkostoihin - 6 m, jäljelle jääville vesiverkostoille - 8 m; etäisyys vuorauksesta kaapeleihin: jännite jopa 10 kV - 1 m, enintään 35 kV - 3 m.
6 kasteltujen alueilla, joilla on epävakaa maaperä päässä maanalaisen kastelun kanavien on otettava (ennen reuna-kanavat), m: 1 - putkilinjan alhaisen ja keskinkertaisen paineen, sekä veden, jäteveden, kourut putket ja palavia nesteitä; 2 - korkeapainekaasuputkistosta 0,6 MPa: aan asti, lämpöputkistot, kotitalous- ja sadevedet; 1.5 - sähkökaapeleista ja viestintäkaapeleista; etäisyys katuvirran kastelukanavista rakennusten ja rakenteiden perustuksiin on 5.
Huom. Kaupunkisuunnitteluvyöhykkeen kartta näyttää alueet, joilla vähäiset etäisyydet maanalaisiin käyttökohteisiin rakennuksiin ja rakenteisiin, jotka ovat korkeintaan kunkin verkkotyypin osalta.
2. Vaakasuorat etäisyydet vierekkäisten teknisten maanalaisten verkkojen ja niiden rinnakkaisten sijoitusten välillä olisi otettava taulukon 16 SP 42.13330.2011 mukaan ja maaseutualueiden rakennusten teknisten verkostojen tuloilla - vähintään 0,5 m. Syvyysero viereisiä putkia yli 0,4 m, taulukossa 16 ilmoitettuja etäisyyksiä SP 42.13330.2011 olisi lisättävä ottaen huomioon kaivantojen rinteiden jyrkkyys mutta vähintään kaivannon syvyys pengerteen pohjaan ja kaivannon reunaan. Kaasuputkista maanalaisista (maa, jossa polkumyynti) on välttämätöntä teknisen tuen ja teknisen tuen verkostoille, on toteutettava SP 62.13330: n mukaisesti.
7,20 *. Engineering-verkot olisi sijoitettava pääasiassa kaduilla ja teillä; jalkakäytävillä tai jakoväylillä - teknisten verkostojen keräilijöitä, kanavia tai tunneleita jakavien kaistojen - lämpöverkkojen, vesijohtojen, kaasuputkien, taloudellisten ja sadevesiviemärien avulla.
Huomautuksia *: 1. Rakennustyömailla vaikeissa olosuhteissa
(löysäveto) on tarpeen säätää vesikuljetuksen asettamisesta
teknisiä verkkoja, pääsääntöisesti, käytävien tunneleissa. Sakkauksen tyyppi
maaperä olisi otettava SNiP 2.01.01-82: n mukaisesti; SNIP
2.04-02-84; SNiP 2.04.03-85 ja SNiP 2.04.07-86.
2. asuinalueilla vaikeissa suunnitteluolosuhteissa
maa- lämmitysverkkojen rakentaminen on sallittua
Taulukko 14 *
Huomautukset *: 1. Ilmastollisille alueille on tehtävä tekninen laskenta ilmankulutusalueille IA, IB, I, I ja II etäisyydellä maanalaisista verkoista (vesihuolto, kotitalous- ja sadevedenpoisto, viemäröinti, lämpöverkot).
2. Maanalainen tekninen verkko voidaan sijoittaa tukien ja putkitelineiden, yhteyksien verkkoon, edellyttäen, että ryhdytään toimenpiteisiin, joilla estetään verkkoihin kohdistuva vaurioituminen säätiöiden sattuessa, ja vahingoittaa säätiöitä onnettomuustapauksissa näissä verkoissa. Kun rakennusteknisten verkkojen sijoittaminen rakennusvesiä pienenevän, niiden etäisyys rakennuksista ja rakenteista olisi otettava huomioon ottaen huomioon vyöhykkeiden mahdollinen vahinko perusrakenteiden pohjalla.
3. Vesirakentamisessa on otettava huomioon etäisyydet lämmitysverkoista, joissa on asennettu kanavamekanismi rakennuksiin ja rakenteisiin.
4. Sähköjohtojen etäisyys 110-220 kV: n jännitteestä yritysten aitojen, telineiden, kontaktiverkon ja viestintälinjoiden perustuksiin tulisi ottaa 1,5 metriä.
5 *. Vaakasuora etäisyys limakalvon maanalaisten rakenteiden maanalainen rautaa letkut ja teräsbetonista tai betonin okleechnoy vedenpitäväksi sijaitsevat syvyydessä, joka on pienempi kuin 20 m (ylhäältä vuorauksen maan pinnalle), olisi toteutettava viemäröinti, veden, lämmön verkot - 5 m ; vuorauksesta ilman vedenpitävyyttä vedenpuhdistukseen viemäriverkostoihin - 6 m, jäljelle jääville vesiverkostoille - 8 m; etäisyys vuorauksesta kaapeleihin: jännite jopa 10 kV - 1 m, enintään 35 kV - 3 m.
6. kastellaan alueet epävakaa maaperä päässä maanalaisen kastelun kanavien on otettava (ennen reuna-kanavat), m: 1 - putkilinjan alhaisen ja keskinkertaisen paineen, sekä veden, jäteveden, kourut putket ja palavia nesteitä; 2 - korkeapaineisista kaasuputkista 0,6 MPa: n (6 kgf / m²), lämpöputkistojen, kotitalous- ja sadevesihuollon osalta; 1.5 - sähkökaapeleista ja viestintäkaapeleista; etäisyys katuvirran kastelukanavista rakennusten ja rakenteiden perustuksiin on 5 m.
* Sec. 2 sähkölaitosten asennusta koskevien sääntöjen (EMP) hyväksymisestä, jonka Neuvostoliiton energiaministeriö on hyväksynyt yhdessä Neuvostoliiton valtionrakentamiskomitean kanssa.
Huomautuksia: 1. Useiden vesijohtoverkkojen rinnakkaiskäyttöä varten niiden välinen etäisyys on otettava SNiP 2.04.02-84 -standardin mukaisten teknisten ja teknisten geologisten olosuhteiden mukaan.
2. Olisi toteutettava etäisyys kotitalouksien jätevedestä kotitalouksien vesihuoltoon, m: vedenjakeluun betoniteräksen ja asbestisementtiputkien osalta - 5; enintään 200 mm halkaisijaltaan valettuihin vesiputkiin, on halkaisijaltaan yli 200 mm - 3; muoviputkien putkistoon - 1.5.
Viemäriverkostojen ja tuotantovesien välinen etäisyys putkien materiaalista ja halkaisijasta riippuen samoin kuin maaperän nimistö ja ominaisuudet on oltava 1,5 m.
3. Kaasuputkistoissa, joiden halkaisija on enintään 300 mm, niiden välinen etäisyys (avoimessa tilassa) saa olla 0,4 m ja enintään 300 mm - 0,5 m, kun ne asetetaan yhteen kahteen tai useampaan kaasujohtoon kuuluvalle kaivolle.
4. Taulukossa. Kuvassa 15 esitetään etäisyydet teräsputkistoihin. Muiden kuin metallisten putkien kaasuputkien sijoittaminen olisi toimitettava SNiP 2.04.08-87 -standardin mukaisesti.
Hyödyllisiä artikkeleita talosta, lue linkistä: Projektit talot niiden vaahto estää
Rakennusten, rakenteiden ja rakennelmien vähimmäisreitit maapaltojen rajoilta
kadulle ja reittiohjeille:
Talosta ja ansiorakenteista kadun punaiseen linjaan - vähintään 5 metriä.
Talosta punaiseen linjaan (sivustosi raja, joka kulkee katua tai kulkua varten) - vähintään 3 metriä
rajalle ja viereisen alueen esineisiin:
Talosta viereisen tontin rajalle - vähintään 3 metriä (mutta ottamalla huomioon tulipalojen ehkäisy vähimmäisetäisyydet talojen välillä, ks. Alla oleva taulukko);
Asuintilojen ikkunoista naapurimaihin rakennuksiin (talo- ja kiinteistörakennukset) - vähintään 6 metriä;
Ulkoasunnot (kylpy, autotalli, varikko, jne.) Naapuriluokan reunaan - vähintään 1 metri;
Rakennukset karjan ja siipikarjan pitämiseksi (lähialueiden rajalle) - vähintään 4 metriä;
Korkea puu (lähialueiden rajalle) - vähintään 4 metriä;
Alamittaisen puun runko (enintään naapuripaikan reunaan asti) on vähintään 2 metriä.
rakennuksen perustamisesta (mikä tahansa) teknisiin verkkoihin:
Putkisto ja painehäviö - 5 metriä.
Palavien kaasujen kaasuputket, riippuen järjestelmän paineesta, MPa (kgf / cm2):
alhainen, 0,005 (0,05) - 2 metriä;
keskimäärin yli 0,005 (0,05) - 0,3 (3) - 4 metriä;
yli 0,3 (3) - 0,6 (6) - 7 metriä;
yli 0,6 (6) - 1,2 (12) - 10 metriä.
Kaikkien jännitteiden ja tietoliikennekaapeleiden virtakaapelit - 60 cm;
Kanavat, viestintätunnelit - 2 metriä;
MATERIAALIT MATKAILUA JA KATTOKSEEN KOTONA
A. Kivi (tiili, betoni) talot betonilla (kivi)
B. Kivi (tiili, betoni) talot puulattiat
B. Puiset ja esivalmistetut talot
kotoa muihin kohteisiin:
Kaasun valvontapisteisiin (PIU) (taloon):
Alhainen paine (enintään 0,6 kgf / cm2) - 10 metriä;
Korkea paine (yli 0,6 kgf / cm2) - 15 metriä.
Tärkeimmät lainsäädännölliset ja sääntelyasiakirjat, jotka koskevat rakennusten, rakennusten ja rakennusten maapallon vähimmäismarginaalia:
SP 42.13330.2016 "Kaupunkisuunnittelu, kaupunki- ja maaseutukeskusten suunnittelu ja rakentaminen" Päivitetty versio SNiP 2.07.01-89 *.
SN 30-304-2000 Moskovasta (MGSN 1.01-99) "Moskovan suunnittelun ja kehittämisen säännöt ja määräykset (muutokset 23.12.2015)".
MO - TSN 30-303-2000 s. 10.15.
Vähäiset rakennukset: SP 30-102-99 Suurten asuntojen suunnittelu- ja rakennusalueet, s. 5.3.
Palovaatimukset 123-ФЗ ja terveys SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03.
Venäjän federaation kaupunkisuunnittelukoodi
Raja (vähimmäis- ja (tai) enimmäismäärät) maa-alueiden koot ja sallitun rakentamisen raja-arvot, pääomarakentamisen jälleenrakentaminen
1. Raja (pienin ja (tai) enintään) koealueiden koot ja sallitun rakentamisen raja-arvot, päärakennuskohteiden jälleenrakentaminen voivat sisältää:
1) vähäiset (vähimmäis- ja (tai) enimmäispinta-arvot), mukaan lukien niiden pinta-ala;
2) vähimmäisetäisyys maa-alueiden rajoista rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden sallitun sijoittamisen sijainnin määrittämiseksi, jonka ulkopuolelle rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden rakentaminen on kielletty;
3) kerrosten enimmäismäärä tai rakennusten, rakenteiden, rakenteiden enimmäiskorkeus;
4) kehityksen enimmäispinta-ala maa-alueen rajoissa, joka määritellään maa-alueen kokonaispinta-alan suhteen, joka voidaan rakentaa koko tontin pinta-alaan;
5) muut indikaattorit.
2. Jokaisen aluevyöhykkeen osalta määritetään tämän artiklan 1 kohdassa määritetyt koot ja parametrit sekä niiden yhdistelmät.
3. Aluevyöhykkeillä voidaan muodostaa alaryhmiä samojen tyyppisten sallittujen maa-alueiden ja pääomarakennetuotteiden käyttötarkoituksen kanssa, mutta joiden enimmäismäärät (vähimmäis- ja (tai) enimmäismitat) sekä sallitun rakentamisen enimmäismäärät, pääomarakennuskohteiden jälleenrakentaminen ja tällaisten koosteiden yhdistelmät ja parametrit.
Suurin sallittu rakennusparametri asuinalueille matalaa yksittäistä rakennetta varten
Maan koko, m 2
Asuinrakennuksen pinta-ala, m 2 kokonaispinta-ala
Kerroin Ks
Rakennustiheyskerroin Kpz
* A-maaseudun-kaupunkityyppinen tonttirakennus, jonka pinta-ala on 800 neliömetriä ja maaseutu, jonka pinta-ala on 1000 - 1200 m2 ja jossa on kehittynyt taloudellinen osa.
B - kaupunkirakennustyyppi, jonka koko on 400-800 m2 ja mökki estetty (2 - 4 - kerroksinen paritalo, jonka tontti on 300-400 m2 ja taloudellinen osa on vähintään).
B - lohkotyyppinen kerrostalo, kooltaan 100 - 300 m2.
** Suluissa - sallitut parametrit mökkien rakentamiseen.
Huomautuksia: 1. Yli 1200 m2: n pinta-alaltaan asuintaloalueen pinta-ala ei ole vakioitu kpl: n ja kpl: n välillä.
2. Kun asunnon tontti on alle 100 m2, rakennuksen tiheys (CPC) saa olla enintään 1,2. Samanaikaisesti CP ei ole standardoitu tarkkailemalla terveys-, hygienia- ja palontorjuntavaatimuksia.
Lähde Pietarin lainsäädännöstä
6 artikla Rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden vähimmäisviivästykset maanpinnan rajoilta
Artikla 7. Suurin ulkonema yli rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden punaisen viivan ulkopuolella
Suurin ulkonemat sallitaan rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden punaisen viivan ulkopuolella:
suhteessa parvekkeisiin, lahden ikkunoihin, katoksiin - enintään 3 metriä ja yli 3,5 metriä maanpinnasta.
Jos maa-alueen leveys on vähintään 12 metriä (mutta vähintään 8 metriä), jos kiinteistötavarat ovat siinä, vähimmäisetäisyys naapurimaiden tontin rajalla, kun rakennetaan yksittäinen asuintalo tällaiselle maa-alueelle, on oltava vähintään yksi kerroksinen kerrostalo - 1 m; kaksikerroksiselle asuinrakennukselle - 1,5 m; kolmikerroksisen asuinrakennuksen edellyttäen, että etäisyys viereisen tonttialueen asuinrakennukseen on vähintään 5 metriä - 2 metriä.
FEDERAL LAW "TEKNISET SÄÄNNÖT PALOTURVALLISUUSVAATIMUKSISTA"
II jakso. PALJON TURVALLISUUSVAATIMUKSET SUUNNITTELUUN, RAKENTAMISEN JA KÄYTTÖÖN
65 artikla. Asiakirjoihin liittyvät vaatimukset kunta- ja kaupunkialueiden suunnittelussa
Asutus- ja kaupunkialueiden suunnittelu ja kehittäminen olisi toteutettava siirtokuntien ja kaupunkialueiden yleissuunnitelmien mukaisesti ottaen huomioon tämän liittovaltion lain mukaiset paloturvallisuusvaatimukset. Asutettujen alueiden paloturvallisuusjärjestelmien koostumus ja toiminnalliset ominaisuudet olisi sisällytettävä hankkeen dokumentaatioon osassa "Paloturvallisuustoimenpiteiden luettelo".
66 artikla. Palon ja räjähdysvaarallisten esineiden sijoittaminen siirtokuntien ja kaupunkialueiden alueelle
1. Vaaralliset tuotantolaitokset, jotka valmistetaan, käytetään, käsitellään, muodostetaan, varastoidaan, kuljetetaan, palavat vaaralliset aineet ja materiaalit tuhoutuvat ja joille vaaditaan teollisuusturvallisuutta koskevan ilmoituksen laatiminen (jäljempänä 'tulenkestävät laitteet') sijoitetaan siirtokuntien ja kaupunkialueiden rajojen ulkopuolelle, ja jos tämä on mahdotonta tai epäkäytännöllistä, olisi kehitettävä toimenpiteitä ihmisten, rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden suojelemiseksi tulipalon ja räjähdyksen ulkopuolella kuten esine, palon ja / tai räjähdysvaarojen vaikutuksista. Muut tuotantolaitokset, joiden alueet A, B ja C-luokan rakennukset, rakenteet ja rakenteet sijaitsevat räjähdys- ja palovaaran mukaan, voidaan sijoittaa sekä asutusalueiden että kaupunkialueiden alueille ja niiden ulkopuolelle. Samalla laskettu paloriskiarvo ei saa ylittää tämän liittovaltion lain mukaista sallittua paloriskiä. Asennettaessa palovaarallisia esineitä siirtokuntien ja kaupunkialueiden rajojen sisäpuolelle on tarpeen harkita mahdollisuutta altistua vaarallisille palotekijöille naapurisuojatuille esineille, ilmasto- ja maantieteellisille ominaisuuksille, maastoille, jokien virtaussuuntaan ja vallitsevaan tuulen suuntaan. Samalla etäisyydellä tuotantolaitoksen maapohjan rajoista funktionaalisten vaaraluokkien F1 - F4 rakennuksiin, esikoulujen oppilaitosten, yleissivistävien oppilaitosten, terveydenhuollon ja virkistyslaitosten maa-alueiden on oltava vähintään 50 metriä.
2. Nesteytetyn maakaasun komplekseja olisi sijoitettava siirtokuntien varren puolelle. Nestemäisten hiilivetykaasujen ja palavien nesteiden varastot olisi sijoitettava asuinalueen ulkopuolelle vallitsevan tuulen suunnan kääntöpuolelle asuinalueiden suhteen. Nesteytetyn maaöljykaasun ja syttyvien nesteiden varastointipaikat olisi sijoitettava alavirtaan kohti siirtokuntia, venesatamia, jokiväylät, vesivoimalaitokset, laivankorjauslaitokset ja laivanrakennusorganisaatiot, siltoja ja rakenteita vähintään 300 metrin päässä niistä, jos liittovaltion lait tekniset määräykset eivät luo pitkiä etäisyyksiä näistä rakenteista. On sallittua sijoittaa varastot ylävirtaan mainittujen rakenteiden suhteen vähintään 3 000 metrin etäisyydellä niistä edellyttäen, että varastot varustetaan varoitus- ja viestintävälineillä sekä keinoilla paikallistaa ja sammuttaa tulipalo.
3. Nestemäisten hiilivetykaasujen ja palavien nesteiden varastorakennusten tulee sijaita sellaisilla maa-alueilla, jotka ovat alhaisemmat verrattuna yhteisten verkkojen lähialueiden, järjestöjen ja rautateiden alueisiin. Kyseiset varastot voidaan sijoittaa maatilastoihin, jotka ovat korkeammat kuin yhteisten rautateiden lähialueiden, järjestöjen ja rautateiden alueet, jotka ovat yli 300 metrin päässä niistä. Varastoissa, jotka sijaitsevat 100-300 metrin etäisyydellä, olisi toteutettava toimenpiteitä (mukaan lukien toinen penger, hätäastia, viemärijärjestelmä, kaivannot), jotta nestettä ei leviäisi asutuslaitosten, järjestöjen ja yhteisen verkon rautateillä.
4. Asuntokehitysvyöhykkeiden, asuinalueiden ja kaupunkipiirien sosiaalisten ja liikealueiden sekä virkistysalueiden alueella on sallittua sijoittaa tuotantolaitoksia, joiden alueella ei ole räjähdys- ja palovaaran mukaisia ​​rakennuksia, rakenteita ja rakenteita A, B ja C. Samalla etäisyydestä tuotantolaitoksen maa-alueen rajoista asuinrakennuksiin, esikoulujen oppilaitosten rakennuksiin, oppilaitoksiin, terveydenhuolto- ja virkistyslaitoksiin perustetaan tämän liittovaltion lain vaatimusten mukaisesti.
5. Jos asuntoalueella sijaitsevien palo- ja räjähdysvaarallisten tilojen tulipalojen ja räjähdysvaarallisten tekijöiden vaikutuksia ihmisiin ja asuinrakennuksiin ei ole mahdollista poistaa, on mahdollista vähentää tehoa, jäljentää järjestöjä tai erillistä tuotantoa tai siirtää organisaatio muualla kuin asuinrakennuksessa.
67 artikla Rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden kulkutiet, kulkuväylät ja kulkuväylät
1. Palontorjuntalaitteilla on oltava:
kahden tai useamman kerroksen korkeudeltaan vähintään 28 metriä sijaitsevien rakennusten rakennuksiin, muuhun rakennukseen pysyvän oleskelun ja tilapäisen oleskelun, viihde- ja kulttuurikasvatusrakennusten sekä kulttuuri- ja oppilaitosten, julkisten palvelujen järjestöjen, oppilaitosten, lääketieteen laitosten paikan päällä sijaitsevat laitokset, tieteelliset ja suunnittelutoimistot, laitokset, joiden korkeus on vähintään 18 metriä (6 tai useampi kerros);
joka puolelta - kerrostaloihin, oppilaitoksiin, lastentarhanopettajiin, sairaaloihin, sairaaloihin, tieteellisiin ja designorganisaatioihin, laitosten hallintoelimiin.
2. Tuotantolaitosten rakennuksiin, rakenteisiin ja rakenteisiin on koko pituudeltaan oltava palonsammutusajoneuvojen sisäänkäynti:
toisaalta rakennuksen, rakenteen tai rakenteen leveyden ollessa enintään 18 metriä;
kahdelta puolelta - rakennuksen, rakenteen tai rakenteen leveyden ollessa yli 18 metriä sekä suljetuilla ja osittain suljetuilla sisäpihoilla.
3. Paloautojen pääsy yhdelle puolelle on sallittua ainoastaan ​​rakennuksiin, rakenteisiin ja rakenteisiin seuraavissa tapauksissa:
alempi lattiamäärä kuin tämän artiklan 1 osan 1 lausekkeessa;
asuntojen tai toimitilojen kahdenvälinen suuntautuminen;
ulkotiloissa sijaitsevat ulkotiskit, jotka yhdistävät vierekkäisten lattiojen ja parvekkeiden vierekkäisten kerrosten tai kolmannen tyyppiset tikkaat rakennusten käytävän suunnittelua varten.
4. Rakennuksiin, joiden rakennettu pinta-ala on yli 10 000 neliömetriä tai leveys on yli 100 metriä, paloautojen on oltava kaikkien osapuolten ulottuvilla.
5. Ajoneuvon pituus on enintään 60 metrin pituisten teollisuusrakennusten, -rakenteiden ja -rakennusten lähellä olevaan seinään, jos kyseiset rakennukset, rakenteet ja rakenteet, joissa on laitureita palontorjuntavälineiden ja laitteiden kääntämiseksi näissä palopisteissä, on asennettu. Samalla etäisyydellä teollisuusrakennuksista, rakenteista ja rakennuksista palo-laitteiden kääntymispaikkoihin on oltava vähintään 5 mutta enintään 15 metriä, ja etäisyydellä ei saa olla yli 100 metriä.
6. Palokaluston leveyden on oltava vähintään 6 metriä.
7. Kuljetuksen vieressä oleva jalkakäytävä saa olla paloturvallisen kanavan kokonaisleveydelle yhdistetty rakennuksen, rakenteen ja rakenteen pääsisäänkäynnin kanssa.
8. Etäisyys rakennuksen, rakennelman ja rakenteen seinämän sisääntulon sisäreunasta on oltava:
rakennukset, joiden korkeus on enintään 28 metriä - enintään 8 metriä;
joiden korkeus on yli 28 metriä - korkeintaan 16 metriä.
9. Palontorjuntalaitteiden kulkuväylien suunnittelu on suunniteltava palonsammutusajoneuvojen kuormalle.
10. Suljetuissa ja puoliksi suljetuissa pihoissa on tarpeen säätää palonsammutusajoneuvojen kulkuvälineistä.
11. Rakenteiden, rakenteiden ja rakenteiden kauttakulkujen (kaarien) tulee olla vähintään 3,5 metriä leveitä, korkeintaan 4,5 metriä korkeat ja enintään 300 metrin korkeudessa sijaitsevat ja rekonstruoiduissa tiloissa, kun ne rakennetaan kehälle - ei yli 180 metriä.
12. Asutuksen historiallisissa rakennuksissa on sallittua säilyttää läpikulkumatkojen (kaaret) nykyiset ulottuvuudet.
13. Kuolleiden kulkuväylien on lopetettava vähintään 15 x 15 metrin palonsammutuslaitteilla. Kaatopaikan enimmäispituus ei saa olla yli 150 metriä.
14. Rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden portaiden läpi kulkeminen on sijoitettava enintään 100 metrin etäisyydelle toisistaan. Kun vierekkäiset rakennukset, rakenteet ja rakennukset kulmassa toisiinsa nähden otetaan huomioon ulkona olevan vesihuollon ulkoreunan ja palopostin välisellä etäisyydellä.
15. Kun käytetään stylobaten kattoa palontorjuntavälineiden lähestymistapaan, stylobaten muotoilu on suunniteltava vähintään 16 tonnia akselipolttomoottorille.
16. Joet ja vesimuodostumat on varustettava mahdollisuuksilla lähestyä vedenottoa palonsammutuslaitteilla paloturvallisuutta koskevien sääntelyasiakirjojen vaatimusten mukaisesti.
17. Alhaisen asuinrakennuksen (enintään 3 kerrosta sisältävä) suunnitteluratkaisujen tulisi tarjota palo-laitteille pääsy rakennuksiin, rakenteisiin ja rakenteisiin enintään 50 metrin etäisyydelle.
18. Puutarhaviljely-, puutarhanhoito- ja dacha-voittoa tavoittelemattoman kansalaisjärjestön alueella olisi oltava palokaluston sisäänkäynti kaikkiin piharakenteisiin yhdistettynä ryhmiin ja julkisiin tiloihin. Puutarha-, puutarhanhoito- ja dacha-voittoa tavoittelemattoman kansalaisjärjestön alueella kaduilla on oltava vähintään 7 metriä, vähintään 3,5 metriä.
68 artikla Kiinteistöjen ja kaupunkialueiden palontorjuntavesi
1. Kiinteistöjen ja kaupunkipiirien alueilla on oltava ulkoisia tai sisäisiä palontorjuntavesiä.
2. Ulkoisen palovamman lähteitä ovat:
ulkoiset vedenjakeluverkot, palopostit;
Venäjän federaation lainsäädännön mukaiset palonsammutusjärjestelmät.
3. Kiinteistöjen ja kaupunkialueiden tulee olla varustettu palonsammutusputkilla. Tällöin paloveden salliminen yhdistetään kotitalouksien tai teollisuuden vesihuoltoon.
4. Asutusalueilla ja kaupunkialueilla, joiden asukasluku on enintään 5 000, erilliset julkiset rakennukset, joiden tilavuus on enintään 1000 kuutiometriä, sijaitsevat siirtokunnissa ja kaupunkipiireissä, joissa ei ole pyöreää paloverkkoa, tuotantolaitoksia, joissa on B-, D- ja D-luokan tuotanto- ja räjähdysvaaroja sekä tulipalon vaara vedenkulutuksessa 10 litran sekunnissa, 1000 m3: n suuruisten karkeiden varastojen varastoissa, 5000 m3: n mineraalilannoitteiden varastot rakennuksessa Se voi antaa luonnollisia tai keinotekoisia säiliöitä ulkona olevan palontorjunnan vesihuoltoon.
5. Ulkoisen palonsammutuksen vesihuoltoa ei saa ennakoida enintään 50 henkilön asuinkerrostaloissa, joissa rakennetaan korkeintaan 2 kerrosta olevia rakennuksia, sekä erillisissä ravintoloissa, jotka sijaitsevat siirtokuntien ulkopuolella, joiden rakennusten määrä on enintään 1000 kuutiometriä, ja ammattijärjestöt, joiden pinta-ala on enintään 150 neliömetriä, julkiset rakennukset I, II, III ja IV palonkestävyysaste 250 kuutiometriä kohti asutusalueilla, teollisuusrakennukset I ja II palonkestävyys enintään 1 000 kuutiometriä (lukuun ottamatta rakennuksia, joissa on metalliset suojaamattomat tai puiset kantavat rakenteet sekä enintään 250 kuutiometrin polymeerieristys) luokan D tulipalon, räjähdysvaaran ja palovaaran vuoksi, maataloustuotteiden kausittaiset yleiset hankinnat, joiden tilavuus on enintään 1000 kuutiometriä, varastot alue jopa 50 neliömetriä.
6. Vesihuoltoverkon asutuslaitosten ulkoisen palonsammutuksen vedenkulutus on tämän liittovaltion lain liitteen taulukoissa 7 ja 8.
7. Veden kulutus rakennusten ulkoiselle palonsammutukselle, jonka korkeus tai tilavuus on suurempi kuin tämän liittovaltion lain liitteen taulukossa 8 määritelty korkeus tai tilavuus, sekä julkisia rakennuksia, joiden tilavuus on yli 25 000 kuutiometriä ihmisjoukkojen oleskelua kohden, olisi korotettava vähintään 25 prosenttia.
8. Veden kulutus yhden tai kaksikerroksisen tuotantolaitoksen ja yhden kerroksen varastorakennusten ulkoiselle sammutusjärjestelmälle, jonka korkeus on korkeintaan 18 metriä ja joissa on kantavia teräsrakenteita ja seinärakenteita, jotka on valmistettu teräsprofiileista tai asbestisementtilevyistä, jotka ovat palavia tai polymeerisiä, olisi otettava 10 litraa sekunnissa enemmän kuin standardit jotka luetellaan tämän liittovaltion lain liitteiden taulukoissa 9 ja 10.
9. Tuotantolaitosten erillisten ylimääräisten rakennusten ulkoisen palonsammutuksen veden kulutus olisi otettava tämän liittovaltion lain liitteen taulukon 8 mukaisesti julkisiin rakennuksiin ja sisäänrakennettuihin tuotantorakenteisiin - rakennuksen kokonaismäärään tämän liittovaltion lain liitteen taulukon 9 mukaisesti.
10. Tämän liitteen taulukon 9 mukaisten metsävarastojen ulkoisen palonsammutuksen vedenkulutuksen on oltava 10 000 kuutiometriä, ja viitattava niihin tulipalon, räjähdyksen ja palovaaran luokan B palonkestävyyteen.
11. Radio- ja televisiolähetystoimintojen rakennusten ulkonäön sammutus tulee ottaa vesimäärästä vähintään 15 litraa sekunnissa rakennusten määrästä ja asuinalueiden määrästä riippumatta, mikäli tämän liittovaltion lain liitteen taulukoiden 9 ja 10 mukaisesti veden kulutusta ei tarvita. Näitä vaatimuksia ei sovelleta olemassa oleviin ja suunniteltuihin viestintälaitteisiin asennettuihin radio- ja televisiolähettimiin.
12. Rakennusten ulkoisen palon sammutusveden veden kulutus, jonka tilavuus on suurempi kuin tämän liittovaltion lain liitteen taulukoissa 9 ja 10 määritetty määrä, vahvistetaan tämän liittovaltion lain 4 §: n mukaisesti hyväksytyillä paloturvallisuusasiakirjoilla.
13. Korkeapaineputkessa kiinteissä palopumppuissa on oltava laitteet, joiden avulla pumput voidaan käynnistää viimeistään 5 minuutin kuluttua palohälytyksen antamisesta.
14. Matalapaineisen palontorjuntaverkoston vähimmäispaine (maanpinnalla) palontorjunnan aikana on oltava vähintään 10 metriä.
15. Korkeapaineisen palontorjuntaverkoston vapaan paineen on varmistettava, että kompaktin suihkun korkeus on vähintään 20 metriä täydellä vedenkulutuksella palontorjuntaan ja paloportaan paikkaan korkeimman rakennuksen korkeimmassa kohdassa.
16. Palopostit on asennettava tielle pitkin enintään 2,5 metrin etäisyydellä tienpinnan reunasta, mutta vähintään 5 metrin etäisyydellä rakennusten seinistä, palopostit voidaan sijoittaa tielle. Tällöin palopostien asentaminen sivuliikkeeseen vesilinjalta ei ole sallittua.
17. kohdistus palopostit vesihuollon järjestelmän pitäisi antaa mitään palontorjunta-verkko palvelee tietyn rakennuksen rakenteita tai niiden osia vähintään kahdesta paloposteissa virtausnopeudella vettä tulipalossa ulompi 15 tai enemmän litraa sekunnissa, kun veden virtausnopeus on pienempi kuin 15 litraa sekunnissa - 1 hydrantti.
18. Jotta tulipalossa alueella yleisön puutarhanhoito, puutarhanhoito ja dacha voittoa tavoittelematon yhdistys kansalaisten on oltava tulipalon lammikoihin tai säiliöitä, joiden tilavuus on vähintään 25 kuutiometriä useita sivustoja 300 ja vähintään 60 kuutiometriä useilla sivustoja 300 (kukin golf palontorjuntavälineiden asentaminen, pumput voidaan ottaa käyttöön vedellä ja vähintään 2 tulipaloa varten).
16 luku RAKENNUSTEN, LAITTEIDEN JA RAKENNUSTEN VÄLISET TURVALLISUUSMYYNTÖJEN VAATIMUKSET
1. Tulipalontorjuntaasteen ja rakentavan palovaaran luokan mukaan asuin-, julkisten ja hallinnollisten rakennusten, rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden väliset etäisyydet olisi otettava tämän liittovaltion lain liitteen taulukon 11 mukaisesti.
2. Rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden palontorjuntatyöt määritellään etäisyydeksi rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden ulkoseinien tai muiden rakenteiden välillä. Jos kaiuttimet ovat yli 1 metrin rakennuksia, rakenteita ja rakenteita, jotka ovat palavia aineita, näiden rakenteiden väliset etäisyydet on otettava.
3. Rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden ilman ikkunan aukkoja olevien seinien väliset palonsuoja-etäisyydet voidaan vähentää 20 prosentilla, jos kattorakenteet ovat palamattomia materiaaleja, lukuun ottamatta rakennuksia, joissa on IV- ja V-asteita palonkestävyyttä sekä rakenteellisia palovaarallisuusluokkia C2 ja C3.
4. Rakentavan paloturvallisuusluokan C ja I ja II palonkestävyyden asteen rakennusten, rakenteiden ja rakennusten välisen etäisyyden on sallittava 50 prosenttia ja yli 40 prosenttia kunkin rakennuksen, rakenteen ja rakennelman tiloista, joissa on automaattiset sammutuslaitteet.
5. Alueilla, joiden seismisyys on 9 tai enemmän, asuinrakennusten ja asuin- ja julkisten rakennusten välisten paloturvallisuusetäisyyksien sekä IV- ja V-asteiden palonkestävyyden välillä on lisättävä 20 prosentilla.
6. Palo etäisyys rakennusten ja rakennusten tulipalosta tahansa rakennusten ja rakenteiden IV ja V astetta palonkestävyys vuorovesijättömaa tai 100 km leveys lähimpään harjanteen ilmasto suuralueilla IB, Id, IIA ja IIB olisi lisättävä 25 prosenttia.
7. Paloturvallisuuden välimatkoja asuinrakennusten välillä IV ja V palonkestoasteilla ilmastollisissa osa-alueilla IA, IB, IG, ID ja IIA olisi lisättävä 50 prosentilla.
8. Kaksikerroksisten rakennusten, V-palonkestävyyden ja kattorakenteiden sekä rakennusten, rakennelmien ja rakenteiden rakenteiden ja rakenteiden sekä tulenkestävien palamattomien materiaalien kattorakenteiden ja -rakenteiden osalta palonsuojeluetäisyydet olisi lisättävä 20 prosentilla.
9. Paloturvallisuuden I- ja II-luokan rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden palontorjuntatyöt sallitaan 3,5 metriä pienemmäksi edellyttäen, että korkeamman rakennuksen, rakenteen ja rakenteen seinä, joka sijaitsee toisen rakennuksen, rakenteen ja rakenteen vastaisesti, on palotyyppi 1.
10. Tuli etäisyyden yhden, kahden perheen taloja ja liikerakennuksissa (vajat, autotallit, kylpylä) on kasvimaa hoitokoteihin ja liikerakennusten maalla vierekkäisten kotitalouksien tulisi ottaa mukaan hakemuksen taulukon 11 mukaisesti. Se annetaan laskea 6 metrin etäisyyttä mainitun tulenkestävä rakennus tyyppejä, edellyttäen, että seiniä, toisiaan kohti, ei ole ikkuna-aukkoja, on tehty palamatonta materiaalia tai altistetaan palosuojaukseen ja räystään ja katto ovat palamatonta materiaalia.
11. Vähimmäiset paloturvallisuuden välimatkat asuin-, julkisilta ja hallinnollisilta rakennuksilta (funktionaaliset paloluokitusluokat F1, F2, F3, F4) I ja II paloturvallisuusmäärät teollisiin ja varastotiloihin, rakenteisiin ja rakenteisiin (funktionaalisen paloluokitusluokan F5) on oltava vähintään 9 metriä (funktionaalisen paloluokan F5 rakennukset ja rakentavat palovaarallisuusluokat C2, C3 - 15 metriä), III palonkestävyyden aste - 12 metriä, IV ja V paloturvallisuusaste - 15 metriä. Rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden (F5: n funktionaalisen tulipalovaaran luokan) asuin-, julkisten ja hallinnollisten rakennusten (F1-, F2-, F3-, F4- ja F4-, F4-, F4-, F4-, F4- ja F4-luokan vaarojen) etäisyydet tulisi olla 18 metriä. Määriteltyjen rakennusten osalta III palonkestävyyden aste, niiden välisen etäisyyden on oltava vähintään 12 metriä.
12. Tilapäisten rakenteiden, varastojen, kioskien, kalaverkkojen ja muiden vastaavien rakenteiden sijoittaminen olisi suoritettava tämän liittovaltion lain liitteen taulukossa 11 esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
13. Tulenkestävät etäisyydet kuurojen päätyseinien välillä, joiden palonkestävyys on vähintään REI 150, rakennukset, rakenteet ja rakenteet I-III palonkestävyyden asteet lukuun ottamatta esikouluopetuksen laitoksia, kiinteätyyppisiä sairaaloita (funktionaalinen paloturvallisuusluokka F1.1, F4.1) ja monikerroksiset pysäköintiautot, joissa on passiivinen liikenne, ei ole standardoitu.
14. Säiliöiden säilytysalueet on suojattava ja sijoitettava vähintään 15 metrin etäisyydelle rakennuksista, rakenteista ja rakenteista.
15. Palontorjunta-etäisyydet kaupunkialueiden raja-alueilta metsäalueille on oltava vähintään 50 metriä ja yhdys-, kaksikerroksisista, yksittäisistä rakennuksista metsiin yhdys- ja maaseutualueilta vähintään 15 metriä.
70 artikla. Paloturvalliset etäisyydet rakennuksista, rakenteista ja rakenteista sekä öljy- ja öljytuotteiden varastosta niiden ympärillä oleviin suojavarusteisiin.
1. Öljy- ja öljytuotteiden varastojen alueella sijaitsevien suoja-esineiden tulipalo- ja räjähdysvaarojen luokkien A, B ja C rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden palontorjuntatyöt on otettava tämän liittovaltion lain liitteen taulukon 12 mukaisesti.
2. Tämän liittovaltion lain liitteen taulukossa 12 ilmoitetut etäisyydet suluissa olisi otettava luokan II varastotiloihin, joiden kokonaiskapasiteetti on yli 50 000 kuutiometriä. Tämän liittovaltion lain liitteen taulukossa 12 ilmoitetut etäisyydet määräytyvät seuraavasti:
rakennusten, rakenteiden ja rakennusten välillä - kuten ulkoseinien tai rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden välinen etäisyys;
lastaus- / lastinpurkulaitteista - rautatien radan akselista lastaus / purkamisramppeilla;
säiliöautojen lastausjärjestelmistä, pumppuista ja säiliöistä (avoimet ja alaovet) - näiden alustojen rajoista;
teknisistä telineistä ja putkistoista - äärimmäisestä putkistosta;
polttimon tynnyristä.
3. Paloturvallisuuden etäisyydet öljy- ja öljytuotteiden varastojen rakennuksista, rakenteista ja rakenteista avoimen turvealueen alueille voidaan puolittaa tämän liittovaltion lain liitteen taulukossa 12 määritellystä etäisyydestä edellyttäen, että turve peitetään maanpinnalla, jonka paksuus on vähintään 0, 5 metriä puolet etäisyydestä öljy- ja öljytuotteiden varastoista, rakennuksista ja rakenteista.
4. Kun sijoittamalla varastot öljyn varastointia metsissä, jos niiden rakenne liittyy puunkorjuun, etäisyys metsään havupuiden annettiin laskevan puoli, kun taas rajalla metsän olisi ympärille varaston kyntö nauhan leveys on vähintään 5 metriä.
5. Sijoittaessaan öljytuotteita ja öljytuotteita, jotka sijaitsevat yli 200 metrin säteilytilalla sijaitsevien lähialueiden, yhteissijoituslaitosten ja rautateiden alueilta, sekä korkealaatuisempia öljyn ja öljytuotteiden varastoja (enintään enimmäispituudella) 200 metrin etäisyydellä tai enemmän veden päällä olevista öljypohjaisista öljytuotteista, on toteutettava lisätoimenpiteitä, jotta öljyntorjunta ja tuotteita, jotka sijaitsevat siirtokuntien, järjestöjen, yleisen verkon rautateiden tai säiliöön. Öljy- ja öljytuotteiden varastojen alueet olisi varustettava palavalla aidatulla palamattomalla materiaalilla, jonka korkeus on vähintään 2 metriä.
6. Paloturvallisuus etäisyyden asuinrakennusta ja julkisten rakennusten varastot öljyn ja öljytuotteiden, joiden kapasiteetti on jopa 2000 kuutiota, joka sijaitsee kattilan dieselin voimalaitosten ja muita tehoa palveleviin yksityisten ja julkisten rakennusten, tilojen ja rakenteiden on oltava vähintään näytettävät etäisyydet tämän liittovaltion lain liitteen taulukossa 13.
7. Öljyn ja öljytuotteiden varastointiluokat määräytyvät tämän liittovaltion lain liitteen taulukon 14 mukaisesti.
71 artikla. Palontorjuntatyöt kaasuasemien rakennuksista, rakenteista ja rakenteista niiden vieressä olevien suojavarusteiden läheisyyteen.
1. Asetettaessa huoltoasemat alueilla asutuilla alueilla tulipalo etäisyys on määritettävä seinistä säiliöiden (alus) tallentamiseksi polttoaineen ja hätätilanteissa säiliöt, maa-laitteet, jolloin öljylle ja (tai) sen parin venttiilien hengitysteiden maanalaisten polttoaineen säiliöt, ja nesteytetyn hiilivetykaasun tai puristetun maakaasun hätäastiat, polttoaineen jakelulaatikot ja -annostelijat säiliöautojen ja prosessisäiliöiden raja-alueilta jätevedenpuhdistamon prosessilaitteiden seinistä, ajoneuvojen pysäköintialueiden rajoista sekä polttoaineen tai sen parien varustukseen käytettävien huoltoasemien rakennusten, rakenteiden ja rakennusten ulkoseinistä ja rakenteista:
esikoulujen oppilaitosten, yleissivistävien oppilaitosten, asuinkoulujen, sairaala- sairaaloiden, yhden asunnon asuinrakennusten maa-alueiden rajoille;
ikkunoihin tai oviin (asunto- ja julkisiin rakennuksiin).
2. Moottoripolttoaineiden täyttöasemien ja lähialueiden palontorjuntaetäisyyksien on täytettävä tämän liittovaltion lain liitteen taulukossa 15 esitetyt vaatimukset. Maakuntien alueilla sijaitsevien huoltoasemien maakapasiteetin kokonaiskapasiteetti ei saa olla yli 40 kuutiometriä.
3. Tehdessään huoltoasemien lähellä metsän etäisyys metsä havupuut ja sekarotuinen annettiin laskevan puoli, kun taas rajoilla ja metsä alueiden vieressä huoltoasemat on oltava maa pinnoite valmistettu materiaaleista, jotka eivät etene liekki sen pinnalla tai kynnetyn kaistaleen, joka on vähintään 5 metriä leveä.
4. Kun sijoittamalla huoltoasemat lähellä istutus viljelykasvien, johon liekki voi edetä pitkin rajaa vieressä istutus huoltoasemien on oltava maa pinnoite valmistettu materiaaleista, jotka eivät etene liekki sen pinnalla, tai kyntö nauhan leveys on vähintään 5 metriä.
5. Ennaltaehkäisevien oppilaitosten, yleissivistävien oppilaitosten, pysäköintilaitosten ja kiinteäntyyppisten lääketieteellisten oppilaitosten maa-alueiden rajoilla olevien polttoainesäiliöiden, joiden maanalaiset säiliöt varastoivat nestemäistä polttoainetta, on oltava vähintään 50 metriä.
72 artikla. Autotallien palontorjuntatyöt ja avoin pysäköintitila moottoriliikenteelle niiden lähellä olevien suojien kohteisiin.
1. Palontorjuntatyöt kollektiivisista maa- ja maanalaisista autotallikoista, avoimet järjestetyt pysäköintitilat siirtokuntien ja autojen huoltoasemien alueilla asuintaloihin ja julkisiin rakennuksiin, rakenteisiin ja rakenteisiin sekä esikoulujen oppilaitosten, oppilaitosten ja terveydenhoitolaitosten maa-alueisiin asemien alueella on oltava vähintään tämän liittovaltion lain liitteen taulukossa 16 esitetyt etäisyydet.
2. Palontorjuntatyöt olisi määritettävä asuinrakennusten ja julkisten rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden ikkunoista sekä esikaupallisten oppilaitosten, oppilaitosten ja laitoshoidossa olevien tonttien rajoilta autotallin seinille tai avoimen parkkipaikan rajoille.
3. Paloturvallisuusetäisyydet poikkileikkaukselta asuintaloilta aukeille alueille, jotka sijaitsevat pitkittäisillä julkisivuilla, joiden kapasiteetti on 101-300 ajoneuvoa, on oltava vähintään 50 metriä.
4. Paloturvallisuusluokkien I ja II paloturvallisuusasteiden osalta tämän liittovaltion lain liitteen taulukossa 16 mainittuja etäisyyksiä voidaan vähentää 25 prosentilla, jos autotallissa ei ole avattavia ikkunoita eikä sisäänkäyntiä, joka suuntautuu asuinrakennuksiin ja julkisiin rakennuksiin.
73 artikla. Tulensuojeluetäisyys nestekaasujen säiliöistä rakennuksiin, rakenteisiin ja rakenteisiin
1. Tulenkestävä etäisyys nestekaasua säiliöt, jotka on sijoitettu varastoon yritys, kokonaiskapasiteetti 10000 kuutiometriä varastoinnin aikana tai paineen alaisena enintään 40 000 kuutiometriä varastointi isoterminen tavalla muita esineitä kuin organisaation jäsenten sekä kertakäyttöiset organisaation alueen ulkopuolella ovat tämän liittovaltion lain liitteen taulukossa 17.
2. Palontorjuntatyöt erillisestä lastiluukusta lähiöihin, asuinrakennukset ja julkiset rakennukset, rakenteet ja rakenteet otetaan etäisyydeksi nestemäisten hiilivetykaasujen säiliöistä ja paineistetuista syttyvistä nesteistä.
3. Palo etäisyys nestekaasua säiliöt, jotka on sijoitettu varastoon yritys, kokonaiskapasiteetti on 10 000-20 000 kuutiometriä tallennuskapasiteetti paineen alaisena tai 40 000-60 000 kuutiometriä varastointi isoterminen tavalla maanpäälliset säiliöt tai kapasiteettia 40 000-100 000 kuutiometriä, kun niitä säilytetään isotermisesti maanalaisissa säiliöissä muihin kohteisiin, jotka sijaitsevat sekä organisaation alueella että alueen ulkopuolella, esitetään liitteen taulukossa 18 oyaschemu liittovaltion lakia.
74 artikla. Kaasuputkistoista, öljyputkista, öljyputkista, lauhdevesiputkista tulevien palonsuojeluetäisyyksien läheisyydessä olevat suojavarusteet
1. paloturvallisuus etäisyys akselin maanalainen ja maanpäällinen (irtotavarana) tärkeimmistä ja alalla ja paikallista jakelua putkistojen, putkistojen, öljyputkien ja lauhde siirtokuntien, yksittäiset teollisuuden ja maatalouden yritysten, rakennusten ja rakenteiden sekä kompressori asemat, kaasun jakelu asemat, öljypumppausasemat siirtokunnille, teollisuus- ja maatalousorganisaatioille, rakennuksille, rakenteille ja rakenteille on noudatettava t Tarvitaan vähimmäisetäisyyksiä asettamat liittovaltion lakien teknisten sääntöjen näitä esineitä, riippuen käyttöpaine tasolla halkaisija määrin vastuussa esineiden ja putkiston nesteytetyn hiilivetykaasujen maaston tyyppi ja ominaisuudet pumpatun nesteytetyn hiilivetykaasujen.
2. Palo etäisyys säiliön laitosten nestekaasua, jonka tarkoituksena on tarjota kuluttajille hiilivetykaasujen käyttäen polttoaineen kaasua, laskien säiliön äärimmäisen rakennusten, rakenteiden ja viestintä on esitetty taulukoissa 19 ja 20 sovellusten mukaisesti.
3. Asennus 2 nestekaasusäiliöt yksikön kapasiteetti on 50 kuutiometriä etäisyys tulipalo rakennukset, rakenteet ja rakennukset (asuin-, julkiset ja teollisuus), ei-kaasu huoltoasemat ovat mahdollisuus vähentää maanpäälliset säiliöt 100 metriä maan alla - jopa 50 metriä.
4. Paloturvallisuus etäisyyden yläpuolella tankkeja paikkoihin mahtuu yli 800 henkilöä (stadionit, markkinat, puistot, kerrostalot), sekä rajat maa esiopetuksen oppilaitokset, oppilaitokset ja sairaalat paikallaan tyyppi tulisi lisätä kahdessa kertaa verrattuna tämän liittovaltion lain liitteen taulukossa 20 mainittuihin matkoihin riippumatta istuinten lukumäärästä.
75 artikla Palo-, mökki- ja puutarhojen tonttien etäisyydet
1. Palo-, mökki- ja takapihoilla metsä- ja asuinrakennusten paloturvallisuusetäisyyden on oltava vähintään 15 metriä.
2. Asuntorakennuksen ja ansiorakennusten väliset palontorjuntatyöt sekä yhden puutarhan, mökin tai takapihan tonttien väliset kiinteistöt eivät normalisoidu.
3. Saman puutarhan, mökki- tai takapihan tonttien palontorjuntatunnukset naapurimaiden tonttien asuintaloihin sekä naapurimaiden tonttien asuinrakennusten välillä olisi hyväksyttävä tämän liittovaltion lain liitteen taulukon 11 mukaisesti.
4. Asuintaloja tai asuinrakennuksia voidaan ryhmitellä ja estää kahdella vierekkäisellä paritalolla, joissa on yhden rivin rakennus ja 4 naapurimaista maata, joissa on kaksi rivitaloa. Samanaikaisesti asuinrakennusten tai asuinrakennusten kynnysarvot eivät ole standardoituja, ja vähimmäisetäisyydet taloyhtiöiden äärellisten asuinrakennusten tai asuinrakennusten välillä on lueteltu tämän liittovaltion lain liitteen taulukossa 11.
Luku 17. PALOTURVALLISUUDEN YLEISET VAATIMUKSET KÄYTTÖÖNOTTOON JA URBANIN JÄRJESTELMIIN PALAUTUSTA
76 artikla Paloturvallisuusvaatimukset tulipalojen sijoittamiseksi asutusalueisiin ja kaupunkipiireihin
1. Palokohteiden käyttöönotto siirtokuntien ja kaupunkipiirien alueilla määritetään sillä ehdolla, että ensimmäisen alayksikön saapumisaika kaupunkien siirtokunnille ja kaupunkipiireille ei saa ylittää 10 minuuttia eikä maaseudulla - 20 minuuttia.
2. Asuntokuntien palokunnat olisi sijoitettava palokunnan rakennuksiin.
3. Paloturvallisuusyksiköiden sijaintipaikkojen määrittämistä koskevat menettelyt ja menetelmät siirtokuntien ja kaupunkipiirien alueilla vahvistetaan paloturvallisuusasiakirjoilla.
77 artikla Paloturvallisuusvaatimukset
1. Paloportaat olisi sijoitettava maa-alueisiin, joilla on matkoja tärkeimpiin kaduihin tai kaupunkien tärkeisiin teihin. Alueen pinta-ala riippuen paloaseman tyypistä määräytyy teknisen suunnittelun vaatimusten mukaan.
2. Palontorjuntavyöhykkeen rajoista julkisiin ja asuinrakennuksiin olisi oltava vähintään 15 metriä ja eteläisten koululaitosten, oppilaitosten ja sairaalajätteiden rajat, vähintään 30 metriä.
3. Palontorjun on sijaittava vähintään 15 metrin etäisyydellä punaisesta linjasta paloautojen uloskäynnin etuosaan, palotilojen II, IV ja V tyyppien osalta sallittu etäisyys on 10 metriä pienempi.
4. Rakennusten rakennetta, rakenteita ja rakenteita, jotka sijaitsevat palokunnan alueella, rakennusten, rakenteiden ja rakenteiden pinta-ala määräytyy suunnittelun eritelmän mukaan.
5. Palokunnan alueella on oltava kaksi merkintää (poistumiset). Portin leveyden on oltava vähintään 4,5 metriä.
6. Palokunnan alueella sijaitsevilla teillä ja paikoilla on oltava kova pinta.
7. Ajoratan ja jalkakäytävän, joka on vastapäätä poistumispaikkaa, on varustettava liikennevaloilla ja (tai) vaalea osoittimella, jossa on äänimerkki, jonka avulla voit pysäyttää liikenteen ja jalankulkijoiden paloautoja poistettaessa autotallissa hälytyssignaalilla. Liikennevaloon kytkeminen päälle ja pois päältä voidaan myös suorittaa etäällä palo-osaston yhteyspisteestä.
PALOTELOJEN, RAKENTAMISEN JA RAKENTAMISEN VÄLITTÄMISEN VÄLITTÖMÄT TURVALLISUUSMYYNNÄT, JOTKA VÄLITTÖMÄT TURVALLISUUDEN JA RAKENNUSVAARALLISUUDEN LUOKITTELUA
Kun kiinteä kiinteä polttoaineseos oli ainoa olemassa oleva keino lämmittää taloa, liesi-valmistaja oli erittäin suosittu ja kunnioitettava. Tähän mennessä yksilöllisen lämmityksen järjestämiseen voi käyttää erilaisia ​​eri yksiköitä, jotka toimivat monipuolisimmilla polttoaineilla, mutta tiilihyllyt ovat edelleen kysynnässä.