Source: http://javiponce-formatec.blogspot.com.ar/2014/
Timestamp: 2017-07-28 12:57:32
Document Index: 107792563

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 38']

Los controles y mediciones de la
inspección se iniciarán transcurrido un periodo mínimo de 5 minutos a la puesta
en marcha de la caldera.
La toma de muestras de los gases
de la combustión y la medición de su temperatura se realizarán con la caldera
funcionando a la máxima potencia, asegurándose de que esté a régimen. Para
ello, y si fuera necesario, se actuará sobre los termostatos de ambiente y/o
temperatura de preparación de ACS al objeto de asegurar que la regulación no
cortará o modulará el quemador durante el período que necesitamos para
estabilización y medida.
Cuando la caldera sea mixta,
servicio calefacción y ACS, la puesta a régimen y la toma de medidas se efectuarán
sobre el servicio de máxima potencia (habitualmente en el modo de producción de
agua caliente sanitaria).
En el momento de realizar los
análisis y las mediciones, la temperatura del agua de impulsión de la caldera
estará a un valor medio de 70 °C o, en su defecto, no podrá ser inferior en 10
°C a la máxima prevista de funcionamiento.
La puerta o las ventanas de la
sala de máquinas o del local donde estén instaladas las calderas deberán estar
cerradas para no modificar las condiciones normales de ventilación y del tiro
de la chimenea o conducto de humos.
Si hubiera que practicar algún
orificio en el conducto de evacuación, éste será circular y de 9 mm de diámetro.
En ese caso, éste debe ser posteriormente obturado por medio de un tapón de
plástico termo resistente (al menos hasta 200 °C).
En las calderas con quemadores
atmosféricos y tiro natural, las muestras se tomarán en el conducto vertical de
evacuación de los productos de la combustión, a no más de 15 cm por encima del cortatiro
o collarín de unión de dicho conducto con el aparato y lo más cercano posible a la salida de humos del collarín.
En las calderas de tipo estanco y
de tiro forzado, la toma para los análisis se realizará en el orificio previsto
por el fabricante en el conducto de evacuación de los productos de la
combustión. En las calderas con quemadores
mecánicos o calderas de combustibles sólidos, las tomas se realizarán en el
conducto de evacuación de los productos de la combustión y a una distancia comprendida
entre 0,5 y 1 m después de la caja de humos del aparato.
En el caso de calderas con
quemadores atmosféricos y tiro natural ubicadas en locales de cocina equipados
con campana extractora, la campana deberá estar en funcionamiento durante la
Se deben evitar las
infiltraciones parásitas de aire por el orificio de la toma de muestras al
introducir la sonda: el orificio estará posiblemente en depresión y la entrada
de aire falso podría alterar los resultados de la analítica e incluso el valor
de la temperatura de humos.
La sonda debe dejarse en la
posición de medida al menos 2 minutos, hasta que los valores a medir oscilen
muy poco o sean razonablemente estables, en cuyo caso deben registrarse y
anotarse. Si los valores están permanentemente oscilando (caso de aparatos en
condiciones menos óptimas), deben observarse los valores alcanzados durante 1
minuto, registrando y anotando, si es preciso, el valor lo más cercano posible
al máximo observado.
Si la caldera poseyera en su
salida de humos un recuperador de calor, se tomarán las medidas después del
1) Orden de 02/12/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas. [Ver disposición] 2) Orden de 02/12/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de ahorro y eficiencia energética en el sector público e industrial, y se convocan las mismas. [Ver disposición] AYUDAS EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN EL SECTOR PUBLICO, INDUSTRIAL Y EDIFICACION
Plazo de presentación de solicitudes: Del Mié, 17 Dic 2014 al Vie, 30 Ene 2015
Objeto: Conceder ayudas para la ejecución de proyectos de eficiencia energética en los sectores públicos e industrial
Destinatarios: a) En el programa 1.1 y 1.2: los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha. b) En el programa 2.1 y 2.4, las empresas Pymes, de naturaleza privada que lleven a cabo actividades empresariales o profesionales, ubicadas y con domicilio fiscal en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha pertenecientes al sector industrial (dadas de alta en la sección 1, divisiones 2 a 4 del impuesto de actividades económicas), así como aquellas otras cuya actividad principal sea la transformación de productos, con exclusión de las pertenecientes a la industria extractiva energética, refino de petróleo, tratamiento de combustibles nucleares, sector de la producción y transformación de energía y sector de la generación, transporte, y distribución de energía eléctrica.
Requisitos: Las condiciones, requisitos esenciales para solicitar las ayudas objeto de convocatoria y la forma de acreditación de los mismos, serán los establecidos en los artículos 4,5, 21 y 22 Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de ahorro y eficiencia energética en el sector público e industrial, y se convocan las mismas.
Importe: Para los importes de la convoctoria consultar el artículo 5 de la presente Orden de convocatoria Para los importes de ayuda en cada unos de los programas consultar los siguientes artículos: a) programa 1.1 renovación de alumbrado público exterior. - artículo 12 b) programa 1.2 auditorías en alumbrado público exterior. - artículo 14 c) programa 2.1 mejora de procesos industriales (maquinaria industrial). - artículo 16 d) programa 2.4 auditorias energéticas en la industria - artículo 18
Criterios: Varían en función de los diferentes programas. Consultar artículo 7 de la Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de ahorro y eficiencia energética en el sector público e industrial, y se convocan las mismas.
Documentación a aportar: Solicitud, de acuerdo con el modelo normalizado (artículo 20 - anexo solicitud de ayuda) Así como el resto de la documentación establecida en el artículo 21 y 22 de la Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de ahorro y eficiencia energética en el sector público e industrial, y se convocan las mismas.
Lugar de presentación: Consultar artículo 20 de la Orden. Unicamente mediante los Servicios de Oficina Virtual de la Consejería de Fomento, dirección https://indu2.jccm.es/oficinavirtualcis/servicios.jsp a través de la página web de esta Consejería.
Información Adicional: Existen 4 programas de ayudas: Programa 1.1 renovación de alumbrado público exterior Programa 1.2 auditorías en alumbrado público exterior Programa 2.1 mejora del proceso industrial (maquinaria industrial) Programa 2.4 auditorias energéticas en la industria
Marco legal: DOCM: 16-DEC-14 Orden de 02/12/2014, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de ahorro y eficiencia energética en el sector público e industrial, y se convocan las mismas.
Plazo de presentación de solicitudes: Del Mié, 17 Dic 2014 al Vie, 16 Ene 2015
Objeto: Conceder ayudas para el aprovechamiento de energías renovables mediante la aplicación de las siguientes tecnologías: a) Biomasa térmica. b) Fotovoltaica o mixta eólica-fotovoltaica aislada con y sin acumulación c) Geotermia.
Destinatarios: a) Las personas físicas y comunidades de propietarios. b) Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha. c) Las empresas pymes, de naturaleza privada que lleven a cabo actividades empresariales o profesionales, ubicadas y con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En el área de biomasa térmica podrán ser beneficiarios los incluidos en los apartados a) y b). En el área de fotovoltaica o mixta eólica-fotovoltaica aislada con y sin acumulación podrán ser beneficiarios los incluidos en los apartados a) y c). En el área de geotermia podrán ser beneficiarios los incluidos en los apartados a) y c).
Requisitos: Los requisitos esenciales para solicitar las ayudas objeto de convocatoria, las condiciones, así como la forma de acreditación de las mismas, serán los establecidos en los artículos 2, 3, 5, 14 y 15 de la Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas
Importe: Consultar el artículo 4 de la Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas
Criterios: Los criterios de valoración y puntuación vienen determinados en el artículo 5 de la Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas
Documentación a aportar: La documentación preceptiva a presentar con carácter general viene determinada en el artículo 15 de la Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas
Lugar de presentación: A) En los registros de los órganos establecidos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. B) Mediante los servicios de Oficina Virtual de la Consejería de Fomento, dirección https://indu2.jccm.es/oficinavirtualcis/ a través de la página web de esta Consejería. C) A través del Teléfono Único de Información de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 012.
Marco legal: DOCM: 13-MAR-07 Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha.