Source: http://docplayer.se/750578-Jag-vill-tacka-min-handledare-kristian-eno-for-hans-goda-feedback-och-vardefulla-vagledning-som-bidragit-till-intressanta-vinklingar-i-arbetet.html
Timestamp: 2017-01-22 23:01:28+00:00
Document Index: 5750310

Matched Legal Cases: ['domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'Domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ']

⭐Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet.
Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet.
Download "Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet."
1 EXAMENSARBETE2 Abstract Heat pumps cause noise, and in urban areas this can lead to complaints from the neighbors. Disturbing noise can affect human health adversely by causing sleep disturbances and difficulties to concentrate. Miljöbalken states that the one who installs a heat pump on his or her land is responsible for the noise that it generates. Naturvårdsverket has issued benchmarks that will serve as guidelines for noise measurements, when a suspicion of risks for human health is. Municipalities may also adopt limits in local regulations. Noise measurements are often done on the property line but a judgment of a precedent case from 2012 concludes that the measurements should be done at the facade and patio. A survey was mailed to 221 companies that installed heat pumps. The responses showed a divided opinion on the question of how frequently the companies felt that the problems of noise complaints occurred. Most companies often discussed noise reduction measures with their customers in connection to the installation of the heat pump. However, it was far from all, though many, who used the existing regulations and guidelines in their counseling with the customers. Few companies used the benchmarks from Naturvårdsverket. The indistinct way to apply Naturvårdsverkets benchmarks that is shown in the summed cases in this report can make it difficult for the companies to use these in consultation with their customers. 13 Sammanfattning Att installera luftvärmepumpar har blivit ett sätt för många privatpersoner att generera miljövänlig energi och att sänka sina energikostnader. Luftvärmepumpar ger dock upphov till buller, och i tätbebyggda områden kan detta leda till klagomål från grannarna. Störande buller påverkar den mänskliga hälsan negativt genom att ge upphov till bland annat sömnstörningar och koncentrationssvårigheter. För att begränsa bullrets påverkan har råd och bestämmelser utfärdats. Enligt miljöbalkens hänsynsregler är den som låter installera en värmepump ansvarig för att den inte ska ge upphov till olägenheter. Detta, genom att inneha rätt kunskap om bland annat placering och teknik. Naturvårdsverket har utfärdat riktvärden som ska fungera som riktlinjer vid bullermätningar där misstanke om mänsklig olägenhet föreligger. Kommuner kan också besluta om gränsvärden i lokala föreskrifter. Bullermätningar sker ofta vid tomtgränsen men en dom från ett prejudicerande fall från år 2012 fastställs det att det är bullernivåerna vid fasad och uteplats som är relevanta. I ett liknande fall från 2011 framhölls betydelsen av övrigt bakgrundsbuller. Buller från luftvärmepumpen fick tålas på grund av att området redan innefattade en busstrafikerad väg som utgjorde en källa till bakgrundsbuller. En tredje dom från år 2007 belyste i vilken utsträckning man ska ta hänsyn till personer som upplevs vara känsligare än normalt, vid bedömning om bullret utgör en mänsklig olägenhet. Ett enkätutskick gjordes till 221 företag som installerade luftvärmepumpar. Resultatet från 59 inkomna svar visade på en splittrad uppfattning i frågan om hur vanligt företagen upplever att problematiken är. Många företag uppgav att det inte alls var något problem medan andra menade motsatsen. Skillnaden kan bero på att vissa företag verkade i glesbygden där problemet kan tänkas vara mindre vanligt förkommande än i tätorten. De flesta företag diskuterade ofta bullerreducerande åtgärder med sina kunder i samband med installationerna. Det var dock långt ifrån alla, om än många, som använde sig existerande råd och bestämmelser i rådgivningen. En majoritet av företagen gick på egen erfarenhet. Nära hälften av de svarande företagen använde sig också av miljöbalkens hänsynsregler och lokala föreskrifter. Riktvärdena från Naturvårdsverket var det dock färre företag som kände till och använde sig av. Det varierade sättet att tillämpa Naturvårdsverkets riktvärden, som de sammanfattade domarna i arbetet visar, kan göra det svårt för installationsföretagen att använda dessa i rådgivning med sina kunder. 24 Förord Jag har valt att göra mitt examensarbete inom detta område då jag anser att en ökad användning av rena energikällor är ett viktigt mål att sträva efter i dagens samhälle. Det är positivt att privatpersoner tar del i denna utveckling när de väljer att installera luftvärmepumpar. Det är därmed av stor vikt att de problem som medföljer reds ut och löses på ett fungerande sätt för att inte tekniken ska förknippas med en negativ bild. Detta skulle kunna bromsa utvecklingen. Vindkraft är ett exempel på en ren energikälla som, bland annat, på grund av just bullerproblemen pådragit sig ett dåligt ryckte. I framtiden kan etableringen av luftvärmepumpar komma att öka ytterligare, och ett förebyggande arbete som reducerat de negativa effekterna kan då vara till stor nytta. Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet. Tack, också till Magnus Nordström och Malin Lindkvist på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för deras hjälp och stöd under arbetets gång. Slutligen också ett tack till alla engagerade människor på installationsföretagen som deltagit i enkätundersökningen, och bidragit med sin tid och värdefulla kunskap. Stort tack till er allihopa! 35 Innehållsförteckning 1. Inledning Mål och syfte Bakgrund Luftvärmepumpen i dagsläget Tekniken bakom luftvärmepumpen Luft/luftvärmepumpar Luft/vattenvärmepumpar Ljud Buller från luftvärmepumpar Buller och hälsa Material och metod Metodbeskrivning Etiska aspekter Avgränsningar Resultat Litteraturstudie Miljökvalitetsmål Definition av olägenhet för mänsklig hälsa Naturvårdsverkets allmänna råd om externt industribuller Socialstyrelsen allmänna råd om buller inomhus Lokala föreskrifter Kunskapskravet Försiktighetsprincipen Lokaliseringsprincipen Avvägning Tillsyn Mål nr: M Mål nr: M Mål nr: M6 5.2 Enkätundersökning Diskussion Hur upplever installatörerna problematiken kring buller från luftvärmepumpar? Hur arbetar installatörerna med för att minska problematiken med buller från luftvärmepumpar? Hur ser det rådande rättsläget ut? Bullermätningar Jämförelse mellan riktvärden Slutsats Källförteckning Bilaga Bilaga7 1. Inledning En av nutidens stora frågor, som samhället brottas med, är hur vi ska säkra framtidens energiförsörjning. Dagens samhällsstruktur är beroende av en stadig tillförsel av stora mängder energi. Fram tills nu har denna energi tagits från fossila energikällor vilket har lett till omfattande, globala miljöproblem. För att inte förvärra läget har den senaste tiden präglats av försök till att hitta nya, renare energikällor som ska kunna brukas för en hållbar, långsiktig energiproduktion. Sol-, vind- och vattenkraft är några alternativ som bedöms kunna spela en betydande roll i denna omställning. Att utnyttja luftens naturliga värmeinnehåll är nu också en teknik som tagits i bruk. Dessa anordningar kallas för luftvärmepumpar. Försäljningen av denna teknik har ökat markant under 2000-talet (Svenska värmepumpsföreningen 2013) och tillämpas i stor utsträckning av privatpersoner som vill använda ett miljövänligt energialternativ eller också sänka sina elkostnader. Denna ökning i användandet har dock medfört vissa problem. Luftvärmepumpar avger buller som i vissa fall kan upplevas som störande. Problem uppstår när denna störning drabbar närboende till den som installerat en luftvärmepump på sin tomt. Detta kan leda till klagomål som blir ärenden hos miljö- och hälsoskyddskontoren. Genom förebyggande arbete kan man dock förhindra att problemen uppkommer. Information till fastighetsägare, som planerar att anlägga luftvärmepumpar på sina ägor, om risker för bullerstörningar och om vilka bestämmelser som gäller, kan bullernivåerna minskas för närboende. Miljö- och hälsoskyddskontoren sparar också resurser på tillsyningsarbete som då ej blir nödvändig. Här har installatörerna av luftvärmepumparna goda möjligheter att ge råd och förslag till sina kunder. Kan installatörernas agerande bespara problem för både fastighetsägare, närboende och miljö- och hälsoskyddskontoren? Arbetet utförs på uppdrag av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor som har efterfrågat en förtydligande av det rådande rättsläget som gäller vid behandling av klagomålsärenden angående buller från luftvärmepumpar. Kontoret har också uttryckt önskemål om en undersökning kring huruvida installatörerna av luftvärmepumpar kan, i sitt arbete, förebygga uppkomsten av bullerproblemen. 68 2. Mål och syfte Arbetet ska beröra bullerproblematiken kring luftvärmepumpar och syftar till att ta reda på hur installatörerna jobbar för att minska risken för att problemen uppstår. Målet är att få installatörerna att ta ansvar vid installationen genom att öka kunskapen om problematiken och det rådande rättsläget. För att uppnå målet och syftet är följande frågeställningar aktuella: Hur ser det rådande rättsläget ut i Sverige? Hur väl är installatörerna medvetna om problematiken? Hur arbetar installatörerna för att förebygga uppkomsten av bullerproblemen? 3. Bakgrund 3.1 Luftvärmepumpen i dagsläget Att installera en luftvärmepump har för många blivit ett sätt att hålla sig med mer miljövänlig energi än fossila bränslen som olja och kol. Att minska energikostnaderna är också ett vanligt skäl till valet av denna energikälla. Enligt en enkätundersökning, gjord av energimyndigheten, där 254 småhusägare med installerade luft/luftvärmepumpar svarade på frågor om vad de tyckte om sina värmepumpar, så var de två ovanstående anledningarna de främsta skälen till att värmepumparna installerats. De svarande uppgav att värmepumpen gav en energibesparing på 5 till 52 %, med ett medelvärde på 25 %. Andelen småhusägare som i stort sätt var nöjda med sin luft/luftvärmepump låg på 90 % (Energimyndigheten, 2010). Försäljningen av värmepumpar har ökat markant det senaste årtiondet och låg på en rekordnivå under slutet av 2000-talet (Svenska värmepumpsföreningen, 2013). Under den senaste tidens lågkonjunktur, sedan 2011, har dock försäljningen sjunkigt. Detta gäller för alla typer av värmepumpar som presenteras i SVEPs statistik från år 2012 och år Tekniken bakom luftvärmepumpen I ett kylskåp hålls temperaturen nere på en låg nivå i förhållande till den omgivande rumstemperaturen. Samma teknik används för luftvärmepumpar där principen är den omvända. Luften innehåller värmeenergi. Även under förhållanden med minusgrader existerar fortfarande värmeenergi i luften. Luftvärmepumparna utvinner denna värmeenergi ur 79 luften och avger den till önskat medium, till exempel inomhusluft eller poolvatten. En vanlig teknik som används kallas för kompressortekniken. Teknikens fyra huvudkomponenter är: Förångaren Kompressorn Kondensorn Regleringsanordningen Ett köldmedium med låg kokpunkt tar upp värmeenergin från luften efter att ha passerat regleringsanordningen, en strypventil, som sänker trycket. Detta gör att köldmediet lättare börjar koka, men för detta krävs energi som då tas från luften. Denna process sker i, vad som kallas, förångaren. Köldmediet, som genom kokningen, övergått till gasform passerar därefter en kompressor som komprimerar gasen, och därmed höjs temperaturen. Värmen avges sedan genom en kondensor. När värmen avlägsnas övergår köldmediet åter till flytande form som leds tillbaka till förångare via strypventilen som sänker trycket för att köldmediet ska börja koka i förångaren (Mårtensson, 2007). Tidigare har köldmediet som använts i luftvärmepumpar, liksom i kylskåp, varit klorfluorkarboner (CFC). Dessa ozonnedbrytande ämnena har numera ersatts med hydrofluorkarboner (HFC) som är mer miljövänligt (Miljöförvaltningen, 2007). Till viss del används även kolväten som propan. Luftvärmepumpens effektivitet mäts i COP (Coefficient of performans). COP beskriver verkningsgraden, d.v.s. hur mycket energi luftvärmepumpen genererar i förhållande till vad som behövs för att driva den (Mårtensson, 2007). Om luftvärmepumpen, på 1 kwh tillförd energi, genererar 5 kwh är verkningsgraden COP 5. Verkningsgraden varierar mellan de olika modellerna på luftvärmepumparna men klimatförhållandena är också avgörande. Ett kallare klimat ger en lägre verkningsgrad och därmed en sämre effektivitet Luft/luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpen består av ett utomhusaggregat som suger in utomhusluft. Köldmedium som tar upp värmen ifrån den inkommande utomhusluften innan luften blåses ut ur aggregatet igen. Köldmediet förångas och komprimeras för att sedan transporteras i ett slutet system in i huset där värmen avges via kondensorn. Sedan återförs köldmediet till utomhusaggregatet för att på nytt kunna ta upp värme från inkommande utomhusluft. I huset sugs inomhusluft in i ett 810 aggregat på husets insida och via kondensatorn överförs värmen från köldmediet till inomhusluften som, i sin uppvärmda form, återförs till rummet (Mårtensson, 2007). Figur 1. Bilden visar en luftvärmepump. Till vänster synes utomhusaggregatet och till höger visas inomhusaggregatet Luft/vattenvärmepumpar Luft/vattenvärmepumparna fungerar på samma sätt som luft/luftvärmepumparna med undantaget att värmeenergin från köldmediet avges till vatten istället för luft, via kondensorn (Mårtensson, 2007). Det uppvärmda vattnet kan sedan transporteras genom rör runt om i huset och ger på så sätt en jämn värmefördelning samtidigt som att den kan generera varmt tappvatten. 3.3 Ljud Ljud är örats uppfattning av tryckförändringar i luften. Förtätningar och förtunningar av luftens molekyler bildar det vi kallar för ljudvågor som örat uppfattar och skickar signaler till hjärnan. Längden på ljudvågorna, antalet svängningar per sekund, avgör ljudets frekvens. Ljud med långa våglängder, få svängningar per sekund, har en lägre frekvens och uppfattas vara av en lägre tonart, medans ljud med korta våglängder, många svängningar per sekund, uppfattas vara av en högre tonart. Frekvensen mäts i enheten Hertz (Hz) (se tabell 1). Människan kan uppfatta frekvenser mellan 20 till Hz (Johansson, 2002). Hur stort intervallet är varierar dock från person till person. Känt är att ålder brukar medföra svårigheter att uppfatta ljud med låga frekvenser. Det så kallade lågfrekventa ljudet ligger mellan 20 och 200 Hz, mellanregistret ligger mellan 200 och 5000 Hz, och diskanten är frekvenserna från 5000 Hz och uppåt, till Hz. Ljudtrycket är styrkan på det ljud vi uppfattar och anges i Pascal (P). Bullernivåer anges i Decibel db. Decibelskalan är logaritmisk, och en ökning med 10 db upplevs, av människan, som en fördubbling av ljudstyrkan. Vid mätningar enligt denna 911 db -enheten används ofta ett såkallat A-filter som ska simulera örats uppfattning av vibrationerna i luften. Resultatet från mätningar som gjorts med detta filter redovisas då i enheten dba (Johansson, 2002). Bullermätningar kan ange den maximala ljudstyrkan vilket är det högsta ljudtrycket som uppmätts inom en bestämd tidsram. Den ekvivalenta ljudnivån beskriver medelvärdet på det ljudtryck som uppmätts under den bestämda tidsramen. Tabell 1. Anger förkortningar och förklaringar till termer kopplade till ljudmätningar. Begrepp Förkortning Betydelse Pascal P Ljudtryck Hertz Hz Ljudets frekvens Decibel db Ljudeffekt Decibel (A-filter) dba Uppmätt ljudeffekt genom A-filter Maximal ljudnivå LAFmax Maximal ljudnivå Ekvivalent ljudnivå LAeqT Ljudets medelvärde under en bestämd tidsram Enigheten dba beskriver, liksom LAeqT och LAFmax, ljudets styrka med skillnaden att dba enheten inte specificerar ifall värdet visar på en ekvivalent ljudnivå eller en maximal ljudnivå. 3.4 Buller från luftvärmepumpar Luftvärmepumparnas utomhusaggregat innefattar en fläkt vars uppgift är att blåsa luft genom förångaren där luftens värmeenergi tas upp av köldmediet. Det är fläkten som kan utgör källan till störande buller från luftvärmepumpen (Borglund, 2008). Problemet kan upplevas som mer påtagligt vintertid. Den kyliga utomhusluften ställer högre krav på uppvärmningen av inomhusluften samtidigt som kylan också bidrar till en lägre verkningsgrad för luftvärmepumpen. Detta innebär att luftvärmepumpan ofta drivs på full effekt, höga varvtal, vilket leder till ökat källbuller. Under den kalla årstiden finns risk för isbildning på luftvärmepumpens utomhusaggregat vilket också bidrar till ökade bullernivåer när luftvärmepumpen avfrostas (Mårtensson, 2007). Slitage på luftvärmepumpens kompressor eller fläkt är ytterligare en orsak till buller (Energimyndigheten, 2012). Detta går att förebygga genom kontinuerligt underhåll där slitna komponenter byts ut. Placeringen av luftvärmepumpen är också en faktor som kan påverka bullernivåerna. Om placeringen sker i anslutning till en vägg kan ljud och vibrationer fotplanta sig i väggen och öka bullrets 1012 kännbara effekt. Genom att arrangera anordningen på en ställning som förankrats i marken kan därmed bullernivåerna minska. Att installera ljudfällor är också åtgärder som kan göras mot buller kopplat till luftvärmepumpens placering. Externa byggåtgärder som bullerstaket eller att täcka fasader med ljudabsorberande material är två exempel. Nyare modeller av luftvärmepumpar avger ofta ett lägre källbuller än de äldre modellerna. Uppgifter om källbuller från tillverkarna till luftvärmepumparna kan ibland grunda sig på andra enheter än db vilket kan resultera i uppgifter om luftvärmepumparnas källbuller som upplevs vara missvisande och som inte går att jämföra med varandra (Energimyndigheten, 2011). Det är även viktigt att mätningarna sker under likvärdiga förhållanden. Energimyndigheten har testat flera luftvattenvärmepumpar från olika tillverkare enligt internationell standard. 3.5 Buller och hälsa Buller är icke önskvärt ljud och kan, till skillnad från ljud vi vill höra, uppfattas som störande. Höga ljudvolymer kan direkt orsaka hörselskador, men även den som utsätts för kontinuerligt ljud/buller under en längre tid kan drabbas av nedsatt hörsel. Ofta är det de höga frekvenserna som den hörselskadade får svårt att höra (Miljöhälsorapport 2009). Tinnitus är en form av hörselskada där den drabbade ständigt upplever ett bestående sus eller en ton i örat. Mellan 10 och 20 % av Sveriges befolkning uppskattas lida av tinnitus enligt Socialstyrelsen. Utöver hörselskador har man också kunnat visa på samband mellan buller och andra medicinska samt psykiska effekter. Studier visar på att buller på lång sikt kan ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar. Sömnproblem och koncentrationssvårigheter är andra exempel på bullrets negativa inverkan på den mänskliga hälsan. Problem med sömnen kan i sin tur även leda till andra indirekta effekter. Hur människor påverkas är individuellt. Bullrets karaktär är också av betydelse vad beträffar ljudstyrka, frekvens och varaktighet. En studie från år 2000, gjord i Sverige, visar på att lågfrekvent buller i högre grad upplevs som irriterande, än buller i högre frekvenser, och kan medföra sömnproblem och koncentrationssvårigheter (Persson Waye, Rylander, 2000). Studien innefattade 279 slumpmässigt utvalda personer som utsatts för buller från värmepumpar och ventilationssystem i sin bostad under minst ett år. Studieobjekten delades in i olika grupper beroende på vilken typ av buller de exponerats för. Av de 279 deltagande personerna uppgavs 108 ha exponerats för lågfrekvent buller. De övriga 171 personerna bedömdes ha exponerats för buller från mellanregistret och utgjorde därmed kontrollgruppen. Dessa två grupper sorterades också efter ljudtrycksnivån. Boende som utsatts för lågfrekvent buller med högt ljudtryck (LFH) och de som utsatts för samma typ av buller med medelhögt ljudtryck (LFM). Boende som exponerats för ljud i mellanregistret 1113 Andelen iriterade i % delades in efter huruvida de utsatts för medelhögt ljudtryck (CM) eller lågt ljudtryck (CL). Personerna som deltog i studien fick svara på enkätfrågor, och resultatet visade på att det lågfrekventa bullret upplevdes som mer irriterande än ljud från högre frekvenser (se figur 1) CL CM LFM LFH Figur 1. Den procentuella andelen som upplevde buller från värmepump/ventilation som irriterande (Persson Waye, Rylander, 2001). CL =Personer utsatta för lågt ljudtryck i mellanregistret CM = Personer utsatta för medelhögt ljudtryck i mellanregistret LFM = Personer utsatta för lågfrekvent buller med medelhögt ljudtryck LFH = Personer utsatta för lågfrekvent buller med högt ljudtryck Psykosociala effekter, som sömnproblem och koncentrationssvårigheter kunde kopplas till personer som exponerats för långvarigt, lågfrekvent buller. Förekomsten av dessa effekter verkade dock inte enligt studiens resultat vara beroende av ljudstyrkan, utan sambandet kunde endast ses mellan psykosociala effekter och bullerfrekvenser). Denna undersökning kom senare att ingå i en annan studie där internationell forskning på störning från buller (ej trafik) mellan 1990 och 2010 granskades. Resultatet därifrån visade också på ett starkt samband mellan buller och sömnstörningar (Omling, Bauer, Brink, 2011). Att begränsa förekomsten av hälsoskadligt buller har varit en aktuell fråga sedan kunskap om bullrets negativa påverkan påvisades för över 50 år sedan (Moudon, 2009). Sedan dess har forskningen gjorts på området för att fastställa vilken natur dessa negativa effekter har och i vilken mån de uppkommer. Att förebygga riskerna för hälsoeffekter till följd av buller har bland annat handlat om att, utifrån kunskapen om vilka ljudnivåer som är skadliga, sätta ut riktvärden och genom lagreglering försöka hålla ljudet på en nivå som inte överstigit gränsen 1214 för det som ansetts vålla skada. I fallen med buller från luftvärmepumpar riktar sig dessa vidtaganden av åtgärder ofta mot privatpersoner som då låtit inta lera luftvärmepumpar. En artikel i American Journal of Preventive Medicine från 2009 (Moudon, 2009) beskriver dock vikten av att vidta mer allomfattande åtgärder. I bostadsområden utgörs buller från luftvärmepumpar endast en del av det allmänna bakgrundsbullret. Andra källor som bidrar till detta bakgrundsbuller kan vara trafikerade vägar, mänskliga aktiviteter och andra motordrivna maskiner samt apparater. Detta bakgrundsbuller kan öka riskerna för hälsoproblem när de läggs till det buller som genereras från luftvärmepumpar. Därmed är minskningen av buller från dessa övriga källor också av betydelse. Allmänna bullerbekämpningsprogram kan exempelvis handla om att bygga om infrastruktur, byggande av väl isolerade hus samt uppförande av bullerstaket. 4. Material och metod 4.1 Metodbeskrivning I arbetet med att utreda det rådande rättsläget har en sammanställning av juridisk litteratur gjorts. Gällande bestämmelser har hämtats från miljöbalken och myndigheter. Databaserna Infosoc och JP infonet har använts för att ta fram domar som berör området. Sökord som använts är luftvärmepumpar, Buller, lågfrekvent buller, riktvärden, tomtgräns. Innehållet i domarna har sammanställts för att tydliggöra rättsläget. Domarna har också fungerat som en källa till information om vilka bestämmelser som är aktuella vid klagomål på buller från luftvärmepumpar. Genom att studera domar har kunskap erhållits om vilka bestämmelser och råd som används och hur dessa används vid behandlig av klagomålsärenden på buller från luftvärmepumpar Denna kunskap har sedan kunnat användas i utformningen av en enkät som skickats till företag som installerar luftvärmepumpar. En webb-baserad enkät har skickats ut till installatörer av luftvärmepumpar via e-post (se bilaga 1). Enkäten skickades ut till 221 företag, varav 59 företag besvarade den. Kontaktuppgifterna hämtades från branschorganisationen SVEP, Svenska Värmepumpsföreningen. Enkäten skickades till samtliga företag, som enligt SVEP, listats som installationsföretag i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. Motiveringen till valet av företag inom de bestämda geografiska ytorna ligger i att problemet med klagomål på buller från luftvärmepumpar kan antas vara kopplade till geografiskt tätbebyggda områden som Stockholm, Göteborg och Malmö. I enkäten fick företagen svara på frågor angående hur 1315 de upplever problematiken med buller från luftvärmepumpar, samt hur de arbetar för att lösa och förebygga den. Efter en vecka skickades en påminnelse ut till samtliga företag. Enkäten innefattade en blandning av ja- och nej frågor, flervalsfrågor samt frågor med svar i fritext. Svaren har behandlats konfidentiellt och varken personer eller företag, som besvarat enkäten, namnges därför i denna rapport. Enkätundersökning har valts som metod för att undersöka problematiken ur installationsföretagens perspektiv och skapa en bild av deras uppfattning samt hur de arbetar med frågan. Metoden gör det möjligt att, på kort tid, samla in synpunkter från ett stort antal företag. Enkäten har också syftat till att uppmärksamma installationsföretagen på problematiken samt vilka bestämmelser och råd som är kopplade till problematiken. Svaren från webbenkäten har analyserats direkt i realtid allteftersom de inkommit. 4.2 Etiska aspekter I detta arbete har fakta hämtats från källor som bedömts vara tillförlitliga såsom forskningsartiklar, utgivna böcker och myndigheter. Texter, tabeller och figurer har ej plagierats utan omarbetats för användning av informationen i arbetet. Bilder som arbetet innefattar är inte kopierade från andra källor utan konstruerade direkt för arbetets ändamål. Enkätundersökningen som utförts för att uppnå arbetets syfte samt besvara frågeställningar har varit frivillig och alla svar har behandlats konfidentiellt. Inga företags- eller personuppgifter har lämnats ut eller omnämns i detta arbete. Arbetets diskussionsdel innefattar resonering kring eventuella felkällor. 4.3 Avgränsningar Detta arbete undersöker erfarenheter av buller från luftvärmepumpar utifrån installatörernas perspektiv. Åsikter och uppfattningar från personer som låtit installera luftvärmepumpar vid sina bostäder, samt åsikter från klagande grannar, har inte vägts in i detta arbete. Enkäten har skickats till företag i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län med anledning av att det i dessa län kan lokaliseras några av Sveriges största städer dit många installationsföretag ligger anslutna. Klagomål på buller från luftvärmepumpar förekommer i tätbebyggda områden där folk bor nära varandra. Problemet kan antas vara relativt obefintligt i glesbebyggda områden med stora avstånd mellan de boende. Dessa områden är därmed mindre intressanta för undersökningen. 1416 Arbetet innefattar sammanställningar av domar som berör klagomål på buller från luftvärmepumpar. Urvalet av vilka domar som tagits med i arbetet består av de tre senaste domarna som kunde hittas på området via rättsdatabaserna Infosoc och JP infonet. Det finns flera tekniska variationer av värmepumpar. I detta arbete berörs luft/luftvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar då det ofta är dessa typer som ger upphov till buller som resulterar i klagomål. 5. Resultat 5.1 Litteraturstudie Klagomål på buller från luftvärmepumpar handläggs i första instans av kommunen, miljö och hälsoskyddskontoren. Efter ett eventuellt överklagande av ett fattat beslut tas ärendet upp av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan ytterligare överklagas till Mark- och miljödomstolen, och därefter återstår Mark- och miljööverdomstolen som sista avgörande instans. De bedömningar och beslut som görs i bullerärendena grundar sig på bestämmelser i Miljöbalken, lokala föreskrifter samt utfärdade råd och riktvärden från Naturvårdsverket och socialstyrelsen Miljökvalitetsmål Målet God bebyggd miljö är ett av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om i syfte att beskriva den miljösituation som avses uppnås till år 2020 (Miljömål, 2013). Ansvaret för arbetet som ska leda till att målen uppfylls ligger på olika myndigheter. För målet God bebyggd miljö är det Boverket som ansvarar (Miljömål, 2012a). Hälsa och säkerhet samt god vardagsmiljö är preciseringar av vad målet innebär, och innefattar arbete mot skadligt buller i boendemiljö (Miljömål, 2012b) Definition av olägenhet för mänsklig hälsa (SFS 1998:808) I ärenden rörande klagomål på buller från luftvärmepumpar handlar utredningen om att avgöra huruvida bullret utgör en olägenhet för mänsklig hälsa. Definitionen för detta hittas i miljöbalken 9 kap 3 : Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. 1517 Bullret ska, för att klassas som en olägenhet enligt miljöbalkens definition, vara bestående och så starkt att det kan leda till medicinsk ohälsa. Vart gränsen går för när ljudnivån anses kunna leda till medicinska hälsoeffekter går inte att fastställa säkert i tron om att det gäller för alla människor eftersom att känslighet för ljud varierar från person till person. Huruvida ett klagomål på buller är befogat är därmed en bedömningsfråga som måste avgöras i varje enskilt fall. Att störningen inte ska anses ringa betyder att den ur ett allmänt perspektiv ska betraktas som en olägenhet och inte enbart som en olägenhet för enstaka personer. Ett förarbete till miljöbalken (Prop. 1997/98:45) betonar dock att hänsyn ska tas till de som är något känsligare än normalt, till exempel allergiker Naturvårdsverkets allmänna råd om externt industribuller (SNV Råd och riktlinjer 1978:5) Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden genom sina allmänna råd om externt industribuller (se tabell 2). Dessa värden är tillämpliga vid bedömning av buller från luftvärmepumpar. Tabell 2. Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller. Ekvivalent ljudnivå i dba Tid Dag Kväll samt sön- och helgdag Bostäder och rekreationsytor, utbildningslokaler och vårdbyggnader Natt Momentana ljud nattetid dba 45 dba 40 dba 55 dba Högsta ljudnivå i dba Fast Riktvärdena gäller för permanenta bostäder samt rekreationsytor som enligt Naturvårdsverket är ytor i direkt anslutning till bostäderna. När bullernivåerna ska uppmätas hos grannar till fastighetsägare som installerat luftvärmepump på sin tomt så bör därför denna mätning utföras vid tomtgränsen för att göras kompatibla med Naturvårdsverkets riktvärden. Naturvårdsverkets allmänna råd om externt industribuller riktar sig bland annat till tillsyningsmyndigheter för vägledning vid handläggning av ärenden. Naturvårdsverkets riktvärden är dock inte rättsligt bildande utan fungerar som rådgivning vid bedömning av enskilda fall. 1618 5.1.4 Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) Socialstyrelsen har utfärdat riktvärden för bullernivåer inomhus (se tabell 3). Dessa gäller för permanentbostäder samt fritidshus, och ska tillämpas när bullernivåerna bedöms utgöra en olägenhet för mänsklig hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3. Tabell 3. Riktvärden från socialstyrelsen om buller inomhus. Maximalt ljud LAFmax 1 45 Ekvivalent ljud LAeqT 2 30 Ljud med hörbara tonkomponenter LAeqT 25 Ljud från musikanläggningar LAeqT Den högsta ljudnivån i db uppmätt med A-filter, högsta dba- värdet. 2. Den ekvivalenta ljudnivån som uppmätts med A-filter under en viss tidsperiod (T) Lokala föreskrifter (Regeringskansliet, 2008) Kommunerna kan själva besluta om mer detaljerade bestämmelser i form av lokala föreskrifter. Kommuner kan därmed inom ett visst intervall, med lagligt stöd, besluta om egna gränsvärden för bullernivåer från luftvärmepumpar. Dessa bestämmelser är då rättsligt bindande Kunskapskravet (SFS 1998:808) Miljöbalken 2 kap 2 fastställer att en verksamhetsutövare är skyldig att skaffa sig den kunskap som krävs för att inte olägenhet för mänsklig ohälsa ska uppstå. Den som låter installera en luftvärmepump på sin tomt betraktas som verksamhetsutövare. Verksamhetsutövaren kan därmed inte avsäga sig ansvaret för eventuell uppkomst av störningar med motivationen att han eller hon inte hade den information som behövs för att avvärja störningen. Paragrafen vägs mot miljöbalken 2 kap 7 för att avgöra huruvida nyttan med att utreda eller avhjälpa störningen, väger över kostnaderna. 1719 5.1.7 Försiktighetsprincipen (SFS 1998:808) Försiktighetsprincipen beskrivs i en av miljöbalkens hänsynsregler, 2 kap 3 : Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön Paragrafen säger att verksamhetsutövaren har ett ansvar för vad gäller att förhindra uppkomsten av olägenheter för mänsklig hälsa. Har den beslutande instansen gjort bedömningen att ett klagomål på buller är befogat, d.v.s. att det rör sig om en olägenhet för mänsklig hälsa, så vilar därmed ansvaret på verksamhetsutövaren. Denne blir då skyldig att enligt ovanstående paragraf utföra de åtgärder som krävs för att störningen skall upphöra Lokaliseringsprincipen (SFS 1998:808) Enligt denna princip, som beskrivs i miljöbalken 2 kap 6, så ska luftvärmepumpen placeras på en sådan plats att dess syfte uppnås samtidigt som den ger upphov till så lite störande buller som möjligt. Avvägningar enligt denna paragraf görs också i belysning av miljöbalken 2 kap 7 där kostnaderna vägs mot den beräknade nyttan Avvägning (SFS 1998:808) Tillämpningen av 2 kap 3 ska göras i belysning av 2 kap 7. 7 används för att bedöma rimligheten i tillämpningen av miljöbalkens hänsynsregler. Kostnaden för åtgärderna vägs mot nyttan. Om kostnaden för att reducera bullernivån från en luftvärmepump förväntas bli mycket höga i förhållande till den beräknade effekten så kan 7 fria fastighetsägaren från kravet att vidta dessa åtgärder Tillsyn (SFS 1998:808) Miljöbalken 26 kap 9 ger tillsyningsmyndigheten rätt att utfärda förbud eller förelägga om åtgärder till fastighetsägaren som installerat luftvärmepumpen, om detta bedöms vara nödvändigt för att ovanstående bestämmelser ska efterföljas. Ett föreläggande kan också 1820 utfärdas i enlighet med 26 kap 21 som stadgar verksamhetsutövarens skyldighet att förse tillsyningsmyndigheten med de uppgifter som behövs för att ett beslut ska kunna fattas. Det faller därmed på verksamhetsutövaren att ordna med, och bekosta, bullermätningarna, vilket ytterligare fastslås i 26 kap Mål nr: M År 2012 beslutade Mark- och miljööverdomstolen i ett mål som gått upp till sista beslutande instans. Miljönämnden i Göteborg fick in klagomål från två personer på buller från en luftvärmepump som placerats på en angränsande fastighet i villaområdet. Ljudmätningar utfördes vid tomtgränsen samt inomhus hos de klagande. Mätningen inomhus gav resultatet 22 dba. Vid tomtgränsen uppmättes bullret till 47 dba med påslagen luftvärmepump, respektive 44 dba med luftvärmepumpen avstängd. Med detta som underlag beslutade miljönämnden om att förelägga ägarna till luftvärmepumpen att vidta åtgärder för att sänka bullernivån till under 40 dba nattetid enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om externt industribuller. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som upphävde beslutet med motivationen att bullret inte kunde definieras som olägenhet för mänsklig hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3. Även om dba värdet översteg Naturvårdsverkets riktvärden nattetid vid tomtgränsen, så menade länsstyrelsen på att det var bullernivåerna vid fasad och uteplats som var av betydelse vid bedömningen om olägenhet för mänsklig hälsa förelåg. Utifrån de ljudmätningar som gjordes vid tomtgränsen beräknades bullernivån vid de klagandes fasad ligga på 38 dba, d.v.s. under Naturvårdsverkets riktvärden. Dessutom hade ljudmätningen som gjorts inomhus visat på resultatet 22 dba vilket också låg under Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus. Länsstyrelsens beslut överklagades av de klagande till Mark- och miljödomstolen med yrkan på att miljönämndens beslut skulle fastslås. Mark- och miljödomstolen biföll de klagandes yrkan och fastställde därmed miljönämndens beslut. Riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd för externt industribuller ansågs vara tillämpliga. Riktvärdena gällde för externt industribuller och Mark- och miljödomstolen ansåg därför att synen på buller i bostadsmiljöer borde vara skarpare. Man refererade också till två domar i koncessionsnämnden, ärende B 37/94 och B 3/97, som ansågs belysa liknande fall där bullernivåer som överstigit 40 dba bedömts som icke acceptabla. En dom i förvaltningsdomstolen från år 1985 användes också som praxis (mål ). Mark- och miljödomstolen vägde också in det faktum att det i installationsbeskrivningen framgått att pumpen skulle placeras minst 10 m från en granne, 1921 vilket tolkades som 10 m från tomtgräns. Luftvärmepumpen hade i detta fall installerats 5 m från tomtgränsen. Avståndet ansågs därmed vara orimligt. Målet gick vidare till Mark- och miljööverdomstolen som slutligen upphävde Mark- och miljödomstolens dom och fastställde länsstyrelsens dom, i enlighet med vad de överklagande grannarna yrkade på. I likhet med länsstyrelsen menade Mark- och miljööverdomstolen att bullernivån inomhus, som låg under Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus, inte utgjorde någon olägenhet. Utomhus betraktade man också det beräknade vädret på 38 dba vid fasaden som det relevanta värdet i bedömningen, och inte de 47 dba vid tomtgränsen. Domstolen ansåg inte att det, med stöd av miljöbalken 2 kap 3, gick att förelägga fastighetsägaren men luftvärmepumpen att vidta bullerreducerande åtgärder. Bullernivån på 38 dba vid fasaden ansågs inte vara så pass störande att nyttan med bullerreducerande åtgärder skulle övervägde kostnaden vid avvägning enligt miljöbalken 2 kap Mål nr: M I en dom från 2011 framförde ett par grannar klagomål på buller från en luftvärmepump på angränsande fastighet, till miljönämnden i Karlstad. Miljönämnden beslutade att inte förelägga fastighetsägaren med luftvärmepumpen att vidta några åtgärder. Ljudmätningarna som gjordes visade på nivåer som låg under Naturvårdsverkets allmänna råd om externt industribuller. De uppmätta dba värdena översteg dock naturvårdsverkets riktvärden på 40 dba vid tomtgränsen under nattetid. Bullernivån vid de klagandes fasad låg däremot under riktvärdet och bedömdes av miljönämnden vara ett mer korrekt underlag för beslutsfattning i ärendet. Grannarna till fastighetsägaren med luftvärmepumpen överklagade miljönämndens beslut till länsstyrelsen i Värmland som avslog överklagandet. Riktvärdet på 40 dba som överskreds nattetid ( ) ansågs ha störst betydelse vid de perioder under året då man vanligen vistades ute. Sommartid uppskattades luftvärmepumpen vara i drift under de tider på dygnet som vatten tappades upp, d.v.s. dagtid. Att bullervärdet översteg 40 dba under nätterna bedömdes därmed vara av mindre betydelse och ej anses störande. Att fastigheterna i fråga låg inom ett normalt tätbebyggt område vägdes också in i bedömningen då länsstyren ansåg detta medföra att en viss grad av störning fick accepteras. 2022 Målet gick vidare till Mark- och miljödomstolen efter det grannarna till fastighetsägaren med luftvärmepumpen överklagat länsstyrelsens beslut. De yrkade på att länsstyrelsens beslut skulle ändras och fastighetsägaren med luftvärmepumpen skulle åläggas att vidta bullerreducerande åtgärder för att sänka bullernivåerna så pass att de underskred Naturvårdsverkets riktvärden. Mark- och miljödomstolen avslog dock överklagandet med motivationen att de värden som överstigit Naturvårdsverkets riktvärden inte var skäl nog att ålägga fastighetsägaren med luftvärmepumpen att vidta bullerreducerande åtgärder. Likt länsstyrelsen ansåg Mark- och miljödomstolen även att fastigheternas lokalisering var av betydelse i bedömningen. Det normalt tätbebyggda området och närliggande, busstrafikerade väg gjorde att en viss grad av störning fick anses vara acceptabel Mål nr: M Detta fall, från 2007, började med ett klagomål från ett grannpar på ägaren till den angränsande fastigheten vars luftvärmepump gav upphov till buller. De klagande yrkade på att ägaren till luftvärmepumpen skulle få godkännandet av sin anmälan av luftvärmepumpen tillbakadraget och åläggas att flytta anordningen. Ljudmätningarna visade på att bullret höll sig under riktvärden från både Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus och Naturvårdsverkets allmänna råd om externt industribuller. En av de klagande uppgavs lida av en hörselskada som gav uttryck vid bullret från luftvärmepumpen då hon uppfattade ljud i frekvenser som låg utanför det normala talområdet. Ett läkarintyg, som sade att kvinnan hade en kraftig hörselskada och var extremt känslig för vissa ljudfrekvenser, styrkte dessa uppgifter. Ärendet gick vidare till både länsstyrelsen och slutligen till Miljödomstolen. Samtliga dömande instanser Avslog de klagandes yrkan då de ansåg att olägenhet för mänsklig hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 inte förelåg. Den hörselskada som en av de klagande uppgavs lida av bedömdes inte ge upphov till något som människor i allmänhet ansåg vara en olägenhet för mänsklig hälsa. Den hörselskadade ansågs inte heller falla under kategorin något känsligare än normalt och därmed kunde det inte krävas av ägaren till luftvärmepumpen att vidta de åtgärder de klagande yrkat på. 2123 5.2 Enkätundersökning En enkät (se bilaga 1) skickades ut till 221 företag. Av dessa inkom svar från 59 företag. I enkäten fick företagen svara på frågor kring hur de ser på bullerproblematiken för luftvärmepumpar, om och vilken lagstiftning de tillämpar i sitt arbete, samt hur de arbetar för att förebygga och lösa bullerproblemen. Figur 2. Andelen företag som installerar luft/luftvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar. Resultatet baseras på svar från 59 företag. Det finns flera olika tekniker för att utvinna värme genom värmepumpar. Denna enkätstudie riktade sig till installatörer av luft/luft- värmepumpar samt luft/vatten- värmepumpar. Av de 59 tillfrågade företagen som svarat på enkäten installerade samtliga företag, med undantag av två företag, luftvärmepumpar av dessa två typer. Två av företagen installerade således varken luft/luftvärmepumpar eller luft/vattenvärmepumpar. Det ena av de två företag som inte installerade dessa luftvärmepumpar var inriktad på att reparera och i viss mån byta ut luftvärmepumpar. Det andra företaget hade upphört med att installera luftvärmepumpar i slutet av 90-talet och svarade på enkätens resterande frågor med utgångspunkt ifrån företagets verksamma period inom detta område. Båda företagens svar bedömdes relevanta för undersökningen och inkluderades därmed i resultatet. Resultatet visade på att alla de 57 företag som installerar någon av dessa två luftvärmepumpar, förutom ett, som installerade luft/luft- värmepumpar också installerade luft/vatten- värmepumpar. Av de företag som installerade det sistnämnda var det dock inte alla som installerade luft/luft- värmepumpar. Fler företag uppgavs hålla på med installationer av luft/vatten- värmepumpar än luft/luftvärmepumpar (se figur 2). 2224 Antal företag Vissa företag pålyste i enkäten att luftvärmepumparna inte alltid var det bästa alternativet och att deras installationer av dessa inte var så många till antalet. Det företag som upphört med dessa installationer under 90-talet uppgav att bullerproblemen var en anledning till detta. Bergvärme lyftes fram som ett bättre och vanligare alternativ. Diskuterar ni åtgärder, i samband med installationen, med kunden i syftet att minska bullernivåerna för kunden? Alltid Ofta Ibland Aldrig Vet ej Figur 3. Hur vanligt förekommande det är att företagen diskuterar åtgärder med kunden, i samband med installationen, i syfte att minska bullernivåerna för kunden. Resultatet baseras på svar från 55 företag. Installatörerna för en dialog med kunden vid installationen. Det är i detta skede som installatörerna har möjlighet att uppmärksamma kunden på den eventuella risken för uppkomst av mänsklig olägenhet på grund av buller från luftvärmepumpen. Nära hälften, 47 %, av företagen uppgav att de alltid diskuterade åtgärder för att minska bullernivåerna för kunden (se figur 3). 2325 Antal företag Diskuterar ni åtgärder, i samband med installationen, med kunden i syftet att minska bullernivåerna för kundens grannar? Alltid Ofta Ibland Aldrig Vet ej Figur 4. Hur vanligt förekommande det är att företagen diskuterar åtgärder med kunden, i samband med installationen, i syfte att minska bullernivåerna för kundens grannar. Resultatet baseras på svar från 55 företag. När det kom till frågan huruvida installatörerna för en diskussion om åtgärder för att minska bullernivåerna för kundens grannar, så var den procentuella andelen företag som alltid gjorde detta lägre, 40 % (se figur 4). Det var vanligare att man i diskussionerna angående bullernivåer, endast utgick ifrån kunden. Påverkan på grannar diskuterades mer sällan. 2426 Figur 5. Hur vanligt förekommande det är att företagen använder sig av olika råd och bestämmelser, samt egna erfarenheter, i sin rådgivning med kunderna angående buller från luftvärmepumpar. 49 företag svarade på i vilken utsträckning de använder sig av hänsynsreglerna i miljöbalken, 47 företag svarade på i vilken utsträckning de använder sig av lokala föreskrifter samt naturvårdsverkets råd om externt industribuller, och 54 företag svarade på i vilken utsträckning de använder sig av egna erfarenheter. Vid misstanke om att buller utgör en mänsklig olägenhet använder sig tillsynsmyndigheter och domstolar av lagparagrafer, riktvärden och föreskrifter. De tillfrågade företagen fick svara på i vilken omfattning de utgår ifrån rådande bestämmelser och rekommendationer i sin rådgivning med kunden, i samband med installationen. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken väger tungt i rättsliga avgöranden. Majoriteten av företagen uppgav att de aldrig eller ibland utgick ifrån dessa paragrafer i sin rådgivning med kunden (se figur 5). När det gällde lokala föreskrifter så var det en av fyra företag som uppgav att de aldrig berörde dessa i rådgivning med kunden. Nära hälften, svarade dock att de alltid eller ofta utgick ifrån lokala 2527 föreskrifter. Naturvårdsverkets allmänna råd om externt industribuller var det 6 % av företagen som uppgav att det alltid utgick ifrån dessa. 45 % svarade att de aldrig gjorde det. 19 % valde svarsalternativet Vet ej. Kommentarer från företag påpekade att riktvärdena från Naturvårdsverket inte var någonting man kände till. En klar majoritet på 80 % uppgav att de alltid gick på egna erfarenheter i sin rådgivning med kunden. Vid frågan om vilka typer av råd som gavs till kunden i samband med installationen för att minska bullernivåerna så framgick att råd om placeringen av luftvärmepumpen var vanligast. Därefter följde råd om val av teknik och råd angående användning av luftvärmepumpen. Att råda kunden till att vidta externa byggnadsåtgärder var enligt studieresultatet mindre vanligt i förhållande till de tidigare nämnda alternativen. Det uppgavs även att kunden ibland avråddes från att installera luftvärmepump. Figur 6. Hur ofta företagen kontaktas av kunder angående problem med buller från luftvärmepumparna. Resultatet baseras på svar från 56 företag. I enkäten tillfrågades företagen om de blivit kontaktade av tidigare kunder som fått sina luftvärmepumpar installerade av företaget, angående bullerproblem. 50 % svarade att detta aldrig hänt, och 43 % att det hände sällan (se figur 6). Endast 7 % uppgav att det skedde ofta eller ibland. På frågan huruvida företagen blivit kontaktade, angående bullerproblem, av kunder som fått sina luftvärmepumpar installerade av andra företag, var det fler som svarade att det förekom ofta eller ibland (32 %). 2628 Figur 7. Andelen företag som erbjuder en garanti som gäller för bullerreducerande åtgärder när kunderna mottagit befogade klagomål. Resultatet baseras på svar från 54 företag. Installationsföretagen erbjuder ofta garantier på luftvärmepumparna till sina kunder. Dessa gäller vanligen i de fallen om luftvärmepumpen skulle gå sönder. En fråga i enkäten syftade till att ta reda på om denna garanti gällde vid uppkomst av bullerproblem för kundens grannar vars klagomål fått gehör och bedömts som befogat. 20 % svarade att de hade en garanti som gällde under dessa omständigheter (se figur 7). Vanligast var att garantin bestod i fem år. 64 % av företagen med gällande garanti uppgav att garantin även inkluderade finansiering av externa byggåtgärder för att minska bullret vid befogat klagomål. 6. Diskussion 6.1 Hur upplever installatörerna problematiken kring buller från luftvärmepumpar? Resultatet från enkätundersökningen visar på en spridning av installatörernas uppfattning angående huruvida kunderna orsakas problem av buller från luftvärmepumparna. Flera företag i den tillfrågande gruppen verkade inte uppleva missnöjda kunder som något vanligt förekommande problem. Vissa företag uppgav däremot att buller från luftvärmepumpar var ett problem som låg till grund för de faktumen att företagen installerade mycket få luftvärmepumpar, rekommenderade bergvärme istället, i vissa fall avrådde kunden från att installera luftvärmepumpen, eller helt upphört med dessa installationer. Denna uppfattning om att luftvärmepumparna utgör ett större problem i bullerfrågan, än värmepumpar som utvinner energi från marken, kan backas upp av en studie, gjord i Storbritannien, som undersökte konsumenternas tillfredsställelse med sina värmepumpar. Resultatet uppgav att buller 27 Visa mer
1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER Läs mer Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer
Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till Läs mer Naturvårdsverkets författningssamling
1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa Läs mer DOM 2012-09-13 Stockholm
1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11, Läs mer Miljöförvaltningen Lunds kommun
Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken, Läs mer Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad
Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken Läs mer Fastighetsägares egenkontroll
Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till Läs mer Planerad station, Misterhult.
RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin Läs mer Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad
Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler, Läs mer 2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med Läs mer Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar
Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger Läs mer Ragnar Rylander, professor emeritus
1 Ragnar Rylander, professor emeritus Göteborgs universitet Box 414,, 405 30 Göteborg Fax: 031 825004, Tel: 031 773 3601, e-post: ragnar.rylander@envmed.gu.se Advokatfirman Åberg och Salmi Box 3095 111 Läs mer VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING
1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta Läs mer Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun
Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION Läs mer Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder
2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö- Läs mer Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen
TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen Läs mer Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08
Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer Läs mer Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning
1(7) Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11 Uppdragsnummer: 220441-05 Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson Handläggare Praktikant Kvalitetsgranskning Rebecca Thulesson 2(7) Sammanfattning Läs mer Miljöbalkens hänsynsregler
Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret Läs mer AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)
BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets Läs mer Smultronet 4, Nyköping
RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan Läs mer för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala
VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De Läs mer SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling
SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd Temperatur inomhus Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande Läs mer Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, Läs mer RAPPORT 15059 A 1 (11)
RAPPORT 15059 A 1 (11) Kund Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Hanna Fürstenberg Danielson 135 81 Tyresö Datum 2015-05-26 Rapport A Tyresövallen, Tyresö Ljud från idrottsplats Uppdragsnummer 15059 Läs mer Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan
Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på Läs mer Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19
Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM Läs mer Värmepumpens verkningsgrad
2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating Läs mer Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun
704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun Läs mer Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun
Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 14 mars 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Läs mer Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten. Göteborg den 14 augusti 2008
Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten Göteborg den 14 augusti 2008 Peter Molnár Miljöfysiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 57 peter.molnar@amm.gu.se Läs mer Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor
Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor Charlotta Eriksson, Med. Dr., Handläggare Centrum för Arbets- och Miljömedicin Stockholms läns landsting Samordningsgruppen Magnus Läs mer Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:
Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag Läs mer Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft
Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp Läs mer Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa
Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter Läs mer Trafikbullerutredning
C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare: Läs mer Buller och bostadsbyggande
Buller och bostadsbyggande 8 november 2013 Bullernätverket Stockholm Anders Lillienau Regeringens utredare Varför en utredning? Stor inflyttning till städer Gällande lagar inte tillräckligt samordnade Läs mer 3. Metoder för mätning av hörförmåga
3. Metoder för mätning av hörförmåga Sammanfattning Förekomst och grad av hörselnedsättning kan mätas med flera olika metoder. I kliniskt arbete används oftast tonaudiogram. Andra metoder är taluppfattningstest Läs mer Anmälan om störning/klagomål
Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö. Läs mer HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden
41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning Läs mer Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig
RAPPORT 1 (6) Handläggare Frank Andersson Tel +46 (0)10 505 52 14 Mobil +46 (0)70 184 74 88 Fax +46 10 505 38 01 frank.andersson@afconsult.com Datum 2013-01-28 ICA Fastigheter Sverige AB Bertil Zachrisson Läs mer Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning
RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831 Läs mer Förslag till vitesbeslut avseende ventilationsåtgäder i fastigheterna Kronodirektören 2, 4-10 i Malmö
Malmö stad Miljöförvaltningen Datum 2011-09-19 Handläggare Miljöinspektör Greta Backteman Caroline Tandefelt Direkttelefon 040-34 20 56 Bostads AB Gröningen c/o Newsec asset Management Box 115 05, 404 Läs mer Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.
1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde Läs mer Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun
Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA Läs mer Tanums-Gissleröd Anneberg
Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor Läs mer Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.
1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar Läs mer Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller
1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar Läs mer Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning
Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling Läs mer Information om anmälan
Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att Läs mer i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd
Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor Läs mer Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet
Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller Läs mer DOM 2014-10-14 Stockholm
1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- Läs mer Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan
Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com Läs mer DET LÖNAR SIG ALLTID
DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer. Läs mer Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder
Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847 Läs mer Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan
Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål Läs mer RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.
RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Läs mer Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan
Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev Läs mer 1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER
1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat Läs mer RAPPORT 15229 1 (10)
RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands Läs mer Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)
BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress Läs mer Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus
1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm.. Läs mer LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA
RAPPORT LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA GRANSKNINGSHANDLING 2013-10-17 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 241662, Bullerutredning för forskarbostäder campus solna Ljudmiljöåtgärder KI campus, Solna Läs mer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus
FoHMFS 2014:17 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter Läs mer Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012
Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Läs mer Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se
Investera i en luft/luft värmepump 1 Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? www..se Så fungerar en luft/luft värmepump 2 Kompressorn (1) tillförs en mindre mängd energi, komprimerar köldmediegasen, Läs mer Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt
Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet Läs mer DOM 2013-10-15 Stockholm
1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga Läs mer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling, Läs mer RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST
RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning Läs mer Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte
Ljud Låt det svänga Arbetshäfte Ljud När ljudvågorna träffar örat börjar trumhinnan svänga i takt vi hör ett ljud! Trumhinnan Ljud är en svängningsrörelse. När ett föremål börjar vibrera packas luftens Läs mer YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.
1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets Läs mer Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens Läs mer Fågelsång eller inglasad balkong. om vägtrafikbuller i tätort
Fågelsång eller inglasad balkong om vägtrafikbuller i tätort Ljuv musik, ljud och buller Det finns en tid i nästan varje människas liv när ljudet av mopedknatter är som ljuv musik. Men den perioden brukar Läs mer Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!
PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111, Läs mer DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand
1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun Läs mer RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Datum
RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund HB Solna Haga 4:28 Marin Wahlberg Tomtebodavägen 3a 171 65 Solna Datum Uppdragsnummer 2014-12-09 14209 Rapport A (Förhandskopia) Haga 4:28, 4:44 Solna Bullerutredning Läs mer Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft
Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft Läs mer 2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332
1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt Läs mer 2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620
1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Läs mer Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan
12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport Läs mer RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11
RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning Läs mer Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun
Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig Läs mer VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump
EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan Läs mer Ljudutredning Tvätthall
Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Stefan Lindqvist Jan Pons Monica Waaranperä 6108871 - R02 Datum 2011-05-09 Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm Läs mer DOM 2013-11-06 Stockholm
1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060108 DOM 2013-11-06 Stockholm Mål nr M 4030-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-04-05 i mål nr M Läs mer Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå
Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump Läs mer Information om ärendehantering
Information om ärendehantering Läs inform ationen nedan innan du fyller i Blankett för olägenhetsanm älan Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter. Det kan Läs mer DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö
1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter Läs mer DOM 2015-07-23 Stockholm
1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr M 6645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-07-03 i mål M 3500-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen Läs mer Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller
Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc Läs mer Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.
2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk Läs mer DOM 2014-25 Stockholm
1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i Läs mer kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---
Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda Läs mer DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö
1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud: Läs mer RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ
NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Läs mer Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft
Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen Läs mer Praktisk vägledning. Miljökontoret informerar
Praktisk vägledning HÄR LISTAS ETT ANTAL frågeställningar och exempel till hjälp för arbetet med egenkontroll. Fundera på vilka övriga områden i din fastighet som omfattas av egenkontroll och vilka frågeställningar Läs mer 2017 © DocPlayer.se Sekretesspolicy | Användarvillkor | Kontakta oss