Source: http://docplayer.cz/4805081-R-o-z-h-o-d-n-u-t-i-spolecnosti-delphi-packard-electric-ceska-republika-s-r-o.html
Timestamp: 2019-01-20 04:01:23+00:00
Document Index: 21440402

Matched Legal Cases: ['zákona č. 76', 'zákona č. 76', 'zákona č. 76', 'zákona č. 76', 'zákona č. 71', 'zákona č.185', 'zákona č. 76']

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., - PDF
Download "R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,"
1 Liberec dne Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn a doplnění, podle ustanovení 13 odst.3 a 19a odst. 2 a v souladu s ustanovením 46 odst. 5 zákona, rozhodl takto : integrované povolení č.j. KULK 11386/2004 vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne změněné rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j. 541/95/05/142 ze dne společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., se sídlem Čechova 235, Bakov nad Jizerou, provoz Česká Lípa, U Obecního lesa 2988, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ), pro zařízení Technologie vypěňování polyuretanových průchodek kabelových svazků (dále jen zařízení ). se ve výroku mění takto : R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn a doplnění, vydává podle ustanovení 13 odst. 3 a v souladu s ustanovením 46 odst. 5 tohoto zákona integrované povolení
2 společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Dubice, U Obecního lesa 2988, , s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ), pro zařízení Technologie vypěňování polyuretanových průchodek kabelových svazků (dále jen zařízení ). Umístění zařízení Liberecký kraj Obec Česká Lípa, kód obce: Katastrální území: Česká Lípa (kód k.ú.: ) Popis zařízení Jedná se o vypěňování těsnících průchodek kabelových svazků založeném na chemické reakci isokyanátu s polyolem za vzniku CO 2 (dle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci jde o zař. kategorie 4.1.h) chemická zařízení na výrobu základní plastické hmoty). Vypěňování je tvořeno třemi identickými jednotkami, které se liší pouze prostorovým rozmístěním jednotlivých součástí a provedením dávkovacího ramene. Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. (kap Žádosti) Audi PQ 35 Škoda E 83 BMW 120 svazků/den 800 svazků/den 600 svazků/den Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. (kap Žádosti) Plynové kotle 3 ks Skladování surovin Přeprava materiálů k zařízení Balení výrobků Nakládání s odpady 4,5 MW Přímo spojené činnosti (kap Žádosti) I. V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 téhož zákona, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek.
3 Ovzduší Krajský úřad vydává souhlas s Provozním řádem středního zdroje znečišťování ovzduší. 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA výduch 002 Technologický úsek E 83 BMW výduch 003 Plynová kotelna (tři plynové kotle) výduch 004, 005, 006 Látka nebo ukazatel Emisní limit podle vyhlášky č. 356/2002 Sb. a NV č. 352/2002 Sb. závazný limit Termín dosažení TOC 50mg/m 3 50mg/m 3 kolaudačního rozhodnutí Datum vydání TOC 50mg/m 3 50mg/m 3 kolaudačního rozhodnutí Datum vydání TOC 50mg/m 3 50mg/m 3 kolaudačního rozhodnutí Datum vydání NO x CO 200 mg/m mg/m 3 Datum nabytí 100 mg/m mg/m 3 právní moci IP Pozn.: Technologické jednotky jsou zařazeny jako nevyjmenované střední stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Emisní limity z technologických úseků jsou vztaženy na normální stavové podmínky a vlhký plyn. Plynové kotle se součtem svých tepelných příkonů řadí dle NV č. 352/2002 Sb. mezi střední stacionární spalovací zdroje znečišťování ovzduší spalující výlučně plynné palivo. Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn a referenční obsah O 2 3%. Odpadní vzdušnina od všech ručních pracovišť bude odsávána a přes dvoustupňovou filtraci odvedena od každého pracoviště samostatným výduchem. Prvním stupněm filtrace bude látkový filtr pro záchyt tuhých znečišťujících látek, druhým stupněm filtrace budou náplně s aktivním uhlím pro záchyt organických látek viz. podmínka č podmínka : Realizovat koncové zařízení na zachycení TZL a VOC z odsávání škodlivin z pracovišť AUDI, ŠKODA a BMW a zajistit změření znečišťujících látek z výduchů č. 001, 002 a 003 autorizovanou osobou. T : do 3 měsíců od nabytí právní moci IP 3. podmínka : V rámci trvalého provozu zajišťovat jednorázová měření emisí znečišťujících látek z technologických výduchů č.001, 002 a 003 autorizovanou osobou s četností 1x za 3 roky.
4 4. podmínka : Zajišťovat jednorázová měření emisí z výduchů č. 004, 005 a 006 plynových kotlů autorizovanou osobou s četností 1x 3 roky. 5. podmínka : Technologie bude provozována v souladu s technickými podmínkami provozu zařízení. 6. podmínka : Povolení k uvedení do zkušebního provozu je uděleno na dobu určitou, a to do Po tomto datu nelze stacionární zdroj provozovat bez dalšího povolení orgánu ochrany ovzduší. 7. podmínka : Po provedení jakékoliv změny týkající se zdroje jej nelze provozovat bez povolení orgánu ochrany ovzduší. Voda Vypouštění předčištěných vod do odvodňovacího příkopu zaústěného v hydrologickém pořadí do Robečského potoka se podle 8 odst. 1, písm. a) 5) vodního zákona č. 71/1967 Sb., povoluje za těchto podmínek: 8. podmínka : znečištění vod vypouštěných do odvodňovacího příkopu Obecního lesa, nepřesáhne : Tabulka 2 : Emisní zdroj, závazný emisní limit a četnost sledování Zdroj znečištění Srážková voda z parkovacích a manipulačních ploch Látka nebo ukazatel ph NL NEL hodnota mg/l 2 mg/l Četnost sledování 2 x ročně za deštivého počasí Typ vzorku : směsný získaný sléváním tří objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebraných v intervalu cca 30 min.- 60min. 9. podmínka : množství vypouštěných vod do odvodňovacího příkopu nepřekročí projektovanou kapacitu čistících jednotek odlučovačů ropných látek, tj. 38,3 l.s podmínka : Množství vypouštěných vod do vod povrchových bude kontinuálně měřeno. 11. podmínka : Výsledky sledování znečištění a množství vypouštěných vod budou každoročně v termínu k předkládány KÚ Libereckého kraje. 12. podmínka : Vodohospodářská zařízení provozovat dle interních Pravidel pro provoz, kontrolu a údržbu vodního hospodářství z podmínka : Se závadnými látkami je nezbytné manipulovat, skladovat je i jinak s nimi zacházet tak, aby nemohlo dojít ke znečištění ani ohrožení vod povrchových a podzemních, ani k jejich úniku do kanalizace, resp. narušení či ohrožení funkce čistícího zařízení. Krajský úřad schvaluje Havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami a je součástí tohoto rozhodnutí.
5 Splaškové odpadní vody a průmyslové odpadní vody ( z kompresorové stanice ) jsou svedeny do městské kanalizace. Hluk, vibrace a neionizující záření Zařízení není významným zdrojem hluku, vibrací a neionizujícího záření. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 14. podmínka : vypracovat a předložit KÚ Libereckého kraje ke schválení podrobný plán postupu asanace zařízení po ukončení jeho provozu. Odpady Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady T : při oznámení o ukončení provozu Krajský úřad Libereckého kraje vydává souhlas k nakládání s níže uvedenými nebezpečnými odpady vznikajícími v povolovaném zařízení : Tabulka 3 : Seznam vznikajících nebezpečných odpadů. Název odpadu kat.číslo Upřesnění původu, místa vzniku Jiná org. rozpouštědla a promývací kapaliny N PUR Odpady přísad obsahující neb.látky N Odpad PUR s obsahem org.škodlivin Odpadní barvy a laky s obsahem org,rozp. N zbytky barev z údržby zařízení závodu Odpadní leptací roztoky N odpady laboratoře - zkušebny Odpadní tiskařský toner obsahující N látky N vyřazené tiskařské tonery Odpadní lepidla s obsahem N látek N vyřazená lepidla,zbytky - výroba Kyselé mořící roztoky N zkušebna Oplachové vody N zkušebna Nechlorované hydraulické oleje N údržba Jiné hydraulické oleje N vyřazené hydraulické oleje - údržba Syntetické motorové,přev.a mazací oleje N vyřazený olej - Atlas-Copco,kompresory Jiné motorové,převodové,mazací oleje N upotřebené mazací oleje ostatní-údržba Jiné izolační a teplonosné oleje N Transformátorový olej - výměna náplní Kaly z odlučovačů oleje N Odlučovač Asio - Astop Olej z odlučovačů oleje N Odlučovač Asio - Astop Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N Odlučovač Asio - Astop Jiné emulze N Odpadní emulze - Ovamat 6 Jiná rozpouštědla a jejich směsi N Vyřazený technický líh,jiná rozpouštědla Obaly obsahující zbytky nebezp.látek N Obaly se zbytky organických škodlivin Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu N údržba Absorbční činidla,filtry, zneč.textilie N Sorbenty, tkaniny, prac.oděvy, filtry
6 Vyřazená zařízení obsahující neb.složky N Vyřazený MDI, Polyol Vyřazené org.chemikálie N údržba Olověné akumulátory N vyřazené akumulátory - údržba Ni-Cd akumulátory a baterie N vyřazené akumulátory - údržba Kovový odpad znečištěný org.škodlivinami N technologické díly linek PUR- údržba Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů N regenerace katexu - kotelna Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti N vyřazené zářivky,výbojky - údržba Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky N Pomocné provozy Vyřazené elektrické a elektronické zařízení N Administrativa, provoz Topný olej a motorová nafta N Čištění palivových nádrží Diesel agregátu 15. podmínka : Nakládání s nebezpečnými odpady bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 16. podmínka : Pokud vzniknou při provozu zařízení další nebezpečné odpady neuvedené v tomto rozhodnutí, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do tří pracovních dnů od vzniku odpadu. Pokud krajský úřad vyhodnotí, že nedošlo k významné změně technologických postupů vedoucí ke změně integrovaného povolení, vztahuje se integrované povolení také na nakládání s tímto nebezpečným odpadem, a to za dodržení podmínek uvedených v integrovaném povolení a ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. V opačném případě bude provozovatel vyzván k podání žádosti o změnu IP. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí Ochrana ovzduší podmínky č. 1 až 7. Ochrana vody podmínky č. 8 až 13. Ochrana zdraví člověka viz. kap. Hluk, vibrace, neionizující záření. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Provozovatel nemá ve smyslu vyhlášky č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, povinnost podrobit své zařízení energetickému auditu. Opatření pro předcházení haváriím 17. podmínka : Zabezpečit nepropustnou úpravu a odolnost skladovacích a manipulačních prostor proti účinku používaných závadných látek. K žádosti o povolení užívání stavby doložit zkoušky vodotěsnosti, popř. tlakové zkoušky nádrží a rozvodů pro skladovaní a dopravu zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek, včetně atestu odolnosti použitých materiálů. 18. podmínka : při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší zajistit okamžité odstavení operací, při kterých by mohlo dojít k neřízenému úniku těchto látek a tento postup začlenit do provozního řádu, který bude průběžně aktualizován.
7 Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka Do provozní dokumentace a provozního řádu jsou zahrnuty postupy pro uvádění zařízení do provozu a pro řešení poruch klíčových zařízení. Způsob monitorování emisí a přenosů (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) Ovzduší Opatření jsou zahrnuta v závazných podmínkách tohoto rozhodnutí pod č. 3, 4;. Voda Opatření jsou zahrnuta v závazných podmínkách č. 8, 9. Hluk Měření hluku bude provedeno pouze při zásadních změnách technologického režimu. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Zařízení není zdrojem znečištění překračující hranici státu a nepředpokládá se dálkové přemisťování znečištění. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 19. podmínka : vést provozní evidenci středního zdroje znečišťování ovzduší, zpracovávat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji místně příslušnému odboru životního prostředí, Městského úřadu v České Lípě do 15. února následujícího roku, 20. podmínka : vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 21. podmínka : zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, 22. podmínka : ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení, 23. podmínka : neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, 24. podmínka : v pravidelných ročních intervalech předkládat KÚ zprávu dokládající plnění Závazných podmínek integrovaného povolení. II. Nejsou vydány žádné dodatečné podmínky podle ustanovení 15 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. III. Všechny připomínky účastníků řízení a správních úřadů byly akceptovány a zahrnuty do rozhodnutí.
8 IV. V souladu s ustanovením 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší a nahrazují následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části: Voda Rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa, referátu životního prostředí, č.j. ŽP 8539/ ze dne , část B výroku ve věci Povolení stavby, povolení nakládání s vodami. Odpady Rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, č.j. OŽP/7057/04 ze dne ve věci udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.