Source: http://docplayer.fi/21251438-Energiatodistus-hoas-sisarustentie-2-serkustentie-1-sisarustentie-2-a-00430-helsinki-luhtitalot-uudisrakennusten-maaraystaso-2012.html
Timestamp: 2018-05-25 11:54:07+00:00
Document Index: 3616252

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ENERGIATODISTUS. HOAS Sisarustentie 2, Serkustentie 1 Sisarustentie 2 A 00430, Helsinki. Luhtitalot. Uudisrakennusten määräystaso PDF
Download "ENERGIATODISTUS. HOAS Sisarustentie 2, Serkustentie 1 Sisarustentie 2 A 00430, Helsinki. Luhtitalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012"
1 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Sisarustentie, Serkustentie Sisarustentie A 0040, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 58 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
2 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 4 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi kwh/(m vuosi) - sähkö ,7 7 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0, Sähkön kulutukseen sisältyvä 7 74 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 58 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. G Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
3 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala 4 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 5,5 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 46,0 0,8 96,9 6 % Yläpohja 0,0 0, 8,6 % Alapohja 0,0 0,40 5,0 9 % Ikkunat,0,0 48, 8 % Ulko-ovet,0,40 6,8 6 % Kylmäsillat - - 4, 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen Koillinen Itä,0,0 0,55 Kaakko Etelä,4,0 0,55 Lounas Länsi 8,6,0 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot 0,, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,7 / 0,7, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0,0 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
4 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala, m 4 E-luku, kwh E / (m vuosi) 58 E-luvun erittely Luhtitalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 9 897, kaukolämpö 6 0 0, kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 7,6 - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus,0 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 59,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi kwh/(m vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
5 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 4 m² Ostettu energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
6 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Huomiot ylä- ja alapohja kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Lämpimän käyttöveden kiertovesipumppu olisi mahdollista uusia taajuusmuuttajakäyttöiseksi, ja pyörimisnopeutta ohjata kierron paluulämpötilan mukaan. Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi 75
7 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
9 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Sisarustentie, Serkustentie Sisarustentie A 0040, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 6 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
10 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 85 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi kwh/(m vuosi) - sähkö 90 4,7 7 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0,5 0 9 Sähkön kulutukseen sisältyvä 8 78 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 6 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka G Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
11 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala 85 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 5, A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 96,0 0,8 0,9 % Yläpohja 87,0 0, 4, % Alapohja 87,0 0,40 74,8 % Ikkunat 5,0,0 5,5 5 % Ulko-ovet,0,40 0,8 9 % Kylmäsillat - -,0 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen,4,0 0,55 Koillinen Itä,,0 0,55 Kaakko Etelä Lounas Länsi,5,0 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot 0,, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,4 / 0,4, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0,5 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
12 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala, m 85 E-luku, kwh E / (m vuosi) 6 E-luvun erittely Luhtitalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 90,7 0 7 kaukolämpö , kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 4,7 - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus,5 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 66,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi kwh/(m vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
13 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 85 m² Ostettu energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
14 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Huomiot ylä- ja alapohja kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi
15 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
16 LISÄMERKINTÖJÄ
17 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Sisarustentie, Serkustentie Sisarustentie B 0040, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 6 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
18 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 67, m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi kwh/(m vuosi) - sähkö ,7 69 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0, Sähkön kulutukseen sisältyvä 9 57 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 6 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka F Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
19 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala 67 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 7, A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 5,6 0,8 4,5 % Yläpohja 54,0 0, 77,9 % Alapohja 54,0 0,40 4,6 % Ikkunat 77,8,0 6, 6 % Ulko-ovet 8,8,40 40, 6 % Kylmäsillat ,7 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen 7,,0 0,55 Koillinen,4,0 0,55 Itä Kaakko 5,8,0 0,55 Etelä,6,0 0,55 Lounas Länsi 4,,0 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot 0,5, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,9 / 0,9, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0, vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
20 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala, m 67, E-luku, kwh E / (m vuosi) 6 E-luvun erittely Luhtitalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 5 74, kaukolämpö , kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 9, - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus, 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi kwh/(m vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
21 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 67, m² Ostettu energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
22 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Huomiot ylä- ja alapohja kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi
23 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
24 LISÄMERKINTÖJÄ
25 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Sisarustentie, Serkustentie Sisarustentie C 0040, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 40 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
26 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 4 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi kwh/(m vuosi) - sähkö 7 5 4,7 70 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0, Sähkön kulutukseen sisältyvä 969 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 40 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka F Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
27 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala 4 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 6,8 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 95,6 0,8 0,8 6 % Yläpohja 5,0 0, 5,7 % Alapohja 5,0 0,40 94,0 % Ikkunat 49,0,0 0,9 4 % Ulko-ovet 9,,40 6,9 6 % Kylmäsillat - - 8,6 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen Koillinen,0,0 0,55 Itä Kaakko,4,0 0,55 Etelä Lounas 0,,0 0,55 Länsi Luode 4,,0. 0,55 Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot 0,, Ilmanvaihtojärjestelmä 0, / 0,, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0,7 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
28 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala, m 4 E-luku, kwh E / (m vuosi) 40 E-luvun erittely Luhtitalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 7 5, kaukolämpö , kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 95,6 - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus,7 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 7,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi kwh/(m vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
29 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 4 m² Ostettu energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
30 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Huomiot ylä- ja alapohja kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi
31 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
32 LISÄMERKINTÖJÄ
33 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Sisarustentie, Serkustentie Sisarustentie D 0040, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 4 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
34 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 78 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi kwh/(m vuosi) - sähkö ,7 68 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0, Sähkön kulutukseen sisältyvä 04 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 4 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. F Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
35 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala 78 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 7,6 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 56, 0,8 57, 8 % Yläpohja 99,0 0, 87,8 6 % Alapohja 99,0 0,40 59,6 9 % Ikkunat 8,8,0 60,5 % Ulko-ovet 8,8,40 40, 7 % Kylmäsillat ,5 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen 0,,0 0,55 Koillinen,9,0 0,55 Itä,9,0 0,55 Kaakko 4,4,0 0,55 Etelä 0,,0 0,55 Lounas,4,0 0,55 Länsi,9,0 0,55 Luode 7,,0. 0,55 Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot 0,5, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,59 / 0,59, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0,0 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
36 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala, m 78 E-luku, kwh E / (m vuosi) 4 E-luvun erittely Luhtitalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 8 98, kaukolämpö , kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 6,6 - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus,0 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 0,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi kwh/(m vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
37 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 78 m² Ostettu energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
38 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Huomiot ylä- ja alapohja kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi
39 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
40 LISÄMERKINTÖJÄ
41 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Sisarustentie, Serkustentie Serkustentie E 0040, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 45 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
42 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 55,6 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi kwh/(m vuosi) - sähkö ,7 7 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0,5 0 7 Sähkön kulutukseen sisältyvä 7 87 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 45 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka G Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
43 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala 56 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 6,5 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 66,4 0,8 74,6 9 % Yläpohja 4,0 0,, % Alapohja 4,0 0,40 56,8 % Ikkunat 8,8,0 60,5 % Ulko-ovet 9,6,40,4 5 % Kylmäsillat - -,7 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen 0,7,0 0,55 Koillinen Itä,0,0 0,55 Kaakko Etelä,4,0 0,55 Lounas Länsi,7,0 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot 0,7, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,8 / 0,8, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0,7 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
44 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala, m 55,6 E-luku, kwh E / (m vuosi) 45 E-luvun erittely Luhtitalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 0 746, kaukolämpö 6 7 0, kaukojäähdytys 0,4 uusiutuva polttoaine 0,5 fossiilinen polttoaine,0 YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 99,9 - Tuloilman lämmitys 0,0 0,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus,7 4, Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 4,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi kwh/(m vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..8
45 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 55,6 m² Ostettu energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
46 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Huomiot ylä- ja alapohja kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi
47 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
48 LISÄMERKINTÖJÄ
49 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Sisarustentie, Serkustentie Serkustentie E 0040, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Todistustunnus: - Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 50 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Tuukka Vainio Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie, 0060 Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
50 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala,4 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi kwh/(m vuosi) - sähkö 99 4,7 7 kaukolämpö kaukojäähdytys uusiutuva polttoaine fossiilinen polttoaine ,7 0,4 0, Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 50 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: 75 B: C: 0 0 D: 60 E: 6 90 F: 9 40 G: 4 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. G Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
51 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 987 Lämmitetty nettoala m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 6, A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 05, 0,8 85,4 5 % Yläpohja 04,0 0, 44,9 % Alapohja 04,0 0,40 8,6 4 % Ikkunat 0,,0 6,5 9 % Ulko-ovet,6,40 0, 9 % Kylmäsillat - - 0,6 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo m W/(m K) - Pohjoinen,4,0 0,55 Koillinen Itä 4,4,0 0,55 Kaakko Etelä,,0 0,55 Lounas Länsi,,0 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0 0,00 0 % 0,0 Erillispoistot 0,6, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,56 / 0,56, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90 % 0,0, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0, vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 600,0 5,0 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Luhtitalot m /(h m ) Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 0,6,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0,,0
ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 225 kwh E /m²vuosi 24.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka Pihlajavedentie 9 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740---0 Rakennuksen valmistumisvuosi: 978 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot
ENERGIASELVITYS. As Oy Lahden Wolter Ramsayn katu 4
ENERGIASELVITYS As Oy Lahden Wolter Ramsayn katu 4 Wolter Ramsayn katu 4 157 Lahti Energiatodistus Energiaselvityksen päätiedot Laskentamallin lähtötiedot Eluku laskenta D3 tasauslaskenta Kesäajan astetuntiluvut
ENERGIATODISTUS. Rakennus. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 21600 Parainen. Asuntojen lukumäärä: 1
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erilliset pientalot (enintään 6 asuntoa) Osoite: Valoniemenkuja 5 21600 Parainen Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Asuntojen lukumäärä: 1 2012 Energiatodistus perustuu
ENERGIATODISTUS. Rakennus. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Osoite:
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Asuinkerrostalot (yli 6 asuntoa) Osoite: Piilipuuntie 1 C-D 02200 ESPOO Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 2012 Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Asuinkerrostalot (yli 6 asuntoa) Osoite: Piilipuuntie 1 A-B 02200 ESPOO Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 2012 Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn