Source: http://docplayer.fr/1510381-Construction-du-batiment-d5-min-d-avignon.html
Timestamp: 2016-12-08 04:07:16+00:00
Document Index: 61551585

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐CONSTRUCTION DU BATIMENT D5 MIN D'AVIGNON
CONSTRUCTION DU BATIMENT D5 MIN D'AVIGNON
Download "CONSTRUCTION DU BATIMENT D5 MIN D'AVIGNON"
1 CONSTRUCTION DU BATIMENT D5 MIN D'AVIGNON Maître d'ouvrage Maître d'oeuvre BET Structure BET Fluides Economiste MIN D'AVIGNON 135 avenue Pierre Sémard - Bâtiment H AVIGNON Tél. : Fax : ARPEGE ARCHITECTURES Jean-François QUELDERIE - Architecte DESA 5 rue Nicolas Lescuyer AVIGNON Tél. : Fax : B.E.T BECCAMEL 276 avenue St Tronquet CS Le Pontet VEDENE Cedex Tél. : Fax : INGEFLUX 337 rue de Guyenne ORANGE Tél. : Fax : EPC 6 ZA Les Piboules LES TAILLADES Tél. : Fax : DCE C.C.T.P LOT 14 PLOMBERIE2 Dossier :D5 - CONSTRUCTION DU BATIMENT D5 DCE - Edition du 5 Janvier 2011 Lot n 14 - PLOMBERIE SANITAIRES SOMMAIRE CCTP GENERALITES PRESENTATION DU PROJET LISTE DES PLANS DU DOSSIER PRESTATIONS GENERALES DE L'ENTREPRISE Travaux de Plomberie Sanitaire DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS D.T.U. relatifs aux travaux de plomberie sanitaires Normes NF et EN Textes réglementaires Réglementation concernant les installations de plomberie TRAVAUX A REALISER GENERALITES INSTALLATION EAU FROIDE ETENDUE DE L'INSTALLATION EAU FROIDE SANITAIRE EAU CHAUDE SANITAIRE Généralités et origine sur la distribution eau chaude sanitaire PROPRIETE COMMUNE A L'EF ET L'ECS APPAREILLAGE SANITAIRES EVACUATIONS EU/EV ESSAIS, GARANTIE, ENTRETIEN, RECEPTION...20 Page 2/233 1 GENERALITES 1.1 PRESENTATION DU PROJET Le présent projet concerne la construction d'un bâtiment de bureaux et de commerces au MIN d'avignon (84000) Classement de l'établissement Établissement Recevant du Public Établissement Recevant des Travailleurs : ERP Type W, M et N de 5ème Catégorie, : ERT. Les ouvrages du présent lot, comprennent essentiellement : - L'adduction d'eau potable depuis l'attente laissée par le lot VRD - La réalisation de la panoplie d'adduction d'eau potable pour la mise en place des compteurs. - Fourniture et pose de robinet d'arrêt avant et après compteur, compteur à impulsions réglementaire, clapet anti-retour, douille de purge - Les canalisations d'alimentation EF en tube pehd, qualité alimentaire (PN16) sous fourreaux enterrées entre le placard technique AEP où seront positionnés les compteurs de chaque lot jusqu'aux remontées en dalle puis cheminement en gaine technique pour alimentation des lots des niveaux supérieurs. - L'ensemble des pièces accessoires et raccords pour les besoins de mise en oeuvre des canalisations. - Toutes les installations nécessaires pour assurer, depuis l'origine de sa prestation, l'alimentation de tous les postes d'utilisation EF prévus au projet. - Mise en place de réducteur de pression et vanne d'arrêt en arrivée dans chaque lot. La distribution et raccordement de tous les appareils sanitaires en fonction des aménagements - Les robinets de puisage des locaux communs (toitures végétalisées) - Rinçage des installations avec PV et analyse conformément à la réglementation. - Mis en place de ballons ECS instantanée de petite capacité. - Réseau d'alimentation ECS - Réseaux d'écoulement EU/EV/EP/EGrasses (sauf sous dallage à la charge du lot GO) - L'ensemble des équipements sanitaires et accessoires 1.2 LISTE DES PLANS DU DOSSIER Le présent dossier comporte les pièces suivantes : Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières - C.C.T.P. Cadre du Devis quantitatif - D.P.G.F. Plan VT 01 : Plan équipements ventilation - à l'échelle 1/100e Plan CH 01 : Plan équipements Chauffage - rafraîchissant - à l'échelle 1/100e Plan PB 01 : Plan d'équipements de Plomberie et de distributions - à l'échelle 1/100e Indice : 0 Page 3/234 1.3 PRESTATIONS GENERALES DE L'ENTREPRISE D'une manière générale, l'entrepreneur devra l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la réalisation d'installations capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal et dans toutes les conditions requises de sécurité et de régularité sans qu'il puisse se prévaloir d'une erreur ou omission dans le présent Cahier des Charges ou sur les documents graphiques Travaux de Plomberie Sanitaire Le raccordement sur l'alimentation générale EF du bâtiment laissée en attente dans le local technique par le lot GO/VRD et l'alimentation des installations. Le traitement d'eau par système ionisateur EF générale et ECS Le raccordement sur la production ECS thermodynamique L'ensemble des canalisations d'eau froide, d'eau chaude sanitaire d'eau mitigée et du bouclage depuis les points de livraison en local technique jusqu'aux points de raccordement de l'ensemble des appareils sanitaires L'ensemble des vannes d'isolement pour les appareils individuels ou groupés L'ensemble des réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes jusqu'aux attentes laissées par le lot GO, compris les ventilations primaires ramenées au-dessus des toitures L'ensemble des appareils sanitaires et de leur robinetterie. La fourniture des plans d'exécution et d'ateliers complets accompagnés des notes de calcul, de réservations, de recollement, de consigne et de sécurité, la fabrication, la fourniture, le transport sur le site, l'entrepose provisoire du matériel décrit, l'amenée, l'établissement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, étais et échafaudages nécessaires, l'enlèvement des gravois et déchets provenant des travaux de sa spécialité, l'ensemble des ouvrages en ordre de marche, Le contrôle des dispositions de génie civil intéressant l'installation des appareils, ainsi que la liste des réservations nécessaires à l'exécution des travaux qui seraient à réaliser dans les éléments de structure neufs. Toutefois, il est entendu que les percements, scellements et rebouchages dans la maçonnerie pour les canalisations de faible importance ou les réservations communiquées trop tard ou de façon erronée restent entièrement à la charge de l'entrepreneur du présent lot. Dans les éléments de maçonnerie déjà réalisé, l'entrepreneur aura à sa charge l'ensemble des percements, saignées et rebouchages nécessaires au passage de ses canalisations. De même il aura à sa charge tous rebouchages nécessaires après dépose de matériel ou de tuyauteries quelles qu'elles soient. Essais, ainsi que le prêt de tous les instruments de mesure nécessaires à ces essais. peinture antirouille des parties métalliques, peinture de repérage ou l'étiquetage sur les plaques gravées, les protections et raccordements électriques des équipements, remplissage des installations en eau traitée et la purge complète des réseaux, les purges, le nettoyage des appareils en fin de chantier ainsi que des locaux. Dossier des ouvrages exécutés Rinçage des réseaux et fournitures des analyses sanitaires réglementaires Indice : 0 Page 4/235 Les travaux à la charge du présent lot comprennent la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux, matériels et produits, et toutes fournitures et prestations accessoires nécessaires pour réaliser les installations de chauffage ventilation rafraîchissement et plomberie depuis l'origine des installations jusqu'aux appareillages terminaux. Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il devra livrer au maître d'ouvrage l'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat. NOTA : L'entrepreneur devra participer à une cellule de synthèse animée par le lot Principal. Cette participation devra en outre, s'effectuer sous la forme de réalisation de plans communs aux lots GO, Chauffage ventilation, Plomberie et Electricité. Ces plans seront réalisés sur supports informatiques compatibles avec le logiciel du Maître d'ouvrage et de l'utilisateur. L'entrepreneur, lors de la phase du chiffrage, se reportera obligatoirement aux CCTP de l'ensemble des lots techniques afin de compléter son offre des éventuels oublis du présent descriptif. L'entrepreneur devra réaliser ses plans d'ateliers définitifs sur les derniers plans architectes à jour et les faire approuver par la Maîtrise d'oeuvre. 1.4 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants : D.T.U. relatifs aux travaux de plomberie sanitaires DTU INTITULE NORMES 60.1 Plomberie - sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation NF P Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes NF P Ci-après Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié Eau froide avec pression NF P Evacuation des eaux pluviales NF P Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes NF P Canalisations en cuivre NF P Installations de transport de chaleur ou de froide et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur NF P et 2 ou de froid et bâtiments Canalisations d'eau chaude ou froide sous pressions et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux NF P et 2 pluviales à l'intérieur des bâtiments Règles de calculs des installations de plomberie et d'évacuations eaux pluviales Normes NF et EN. Plomberie - Installations sanitaires NF P NF P NF P à Code des conditions minimales d'exécution à des travaux de plomberie et installations sanitaires urbaines Normes concernant les canalisations Indice : 0 Page 5/236 NF P NF P Terminologie - Distribution EF et EC NF P Terminologie - Evacuation EU. Canalisations d'assainissement NF P Tuyaux en amiante-ciment NF P Tuyaux en grès NF P Tuyaux en béton NF P Regards-boîtes de branchement préfabriqués en béton NF EN Tuyaux et accessoires en grès NF EN Regards et puits d'inspection en grès NF EN Tuyaux en grès destinés au fonçage. Appareils sanitaires - Robinetteries NF D à Appareils sanitaires NF P NF D NF D Lavabos NF D NF D Receveurs de douche en matériaux émaillés NF EN 251 Receveurs de douche - cotes de raccordement NF D Cuvettes de W.-C. en céramique sanitaire NF D NF D NF D NF D Robinetteries NF D NF P NF P NF P Réservoirs de chasse équipés NF P Compteurs d'eau froide. Pollution NF P NF P NF P Clapets de non-retour NF P Disconnecteurs NF P Dispositifs de surverse NF P à NF P Ainsi que : Toutes les normes françaises énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU cités ci-avant, ou dans le CCT de ces DTU, et toutes les autres normes françaises applicables aux travaux du présent lot. Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les lots". En ce qui concerne les travaux d'installations et de raccordements électriques à réaliser par le présent lot, la norme NF C et les autres normes électricité applicables en la matière devront être respectées. Indice : 0 Page 6/237 1.4.3 Textes réglementaires. Règlement sanitaire départemental.. Code du travail Réglementation concernant les installations de plomberie. Décret Avril Guide technique nº 1 d'hygiène publique. - Protection des réseaux contre les risques de pollution rappelant l'obligation de mise en place de disconnecteurs.. Décret du 23 juin Production d'ecs - Limitation de la température.. Décret du 3 janvier Conditions minimales concernant les eaux au lieu de leur livraison à l'utilisateur.. Circulaire du 10 avril 1987 nº Protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.. Décret du 5 avril Nouvelles dispositions relatives aux règles d'hygiène concernant les réseaux de distribution d'eau. - Cahier du CSTB nº livraison mai Cahier des prescriptions communes de mise en œuvre des tubes en matériaux de synthèse sous Avis Technique - Cahier du CSTP nº livraison novembre Cahier des prescriptions techniques communes de mise en œuvre des tubes en PVC pour réseaux enterrés Décret du 20 décembre 2001 Protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Indice : 0 Page 7/238 2 TRAVAUX A REALISER 2.1 GENERALITES Il est rappelé aux entreprises qu'elles doivent assurer la synthèse entre les différents lot, sous la forme de plans communs. Cette synthèse sera exigée avant tout démarrage des travaux. L'ENTREPRISE PRENDRA OBLIGATOIREMENT CONNAISSANCE DU CHAPITRE " SPECIFICATIONS TECHNIQUES " POUR CE QUI CONCERNE LA MISE EN ŒUVRE ET LA DESCRIPTION DES DIFFERENTS MATERIELS A INSTALLER. NOTA : Toutes les modifications au CCTP ou au DPGF devront être manuscrites afin de permettre leur visualisation immédiate. Toute modification à la machine ou montage photocopie annulera la soumission de l'entreprise. Les éventuelles variantes proposées par l'entreprise et le prix de celles-ci devront apparaître en plus ou moins-value par rapport à la proposition de base, et être accompagnées de documents techniques et graphiques les commentant afin de pouvoir être prises en compte au niveau comparatif. Performances acoustiques requises des installations Les installations techniques ne devront pas engendrer de niveaux sonores supérieurs à 35dBA, dans l'ensemble des locaux. Les performances sonores devront faire l'objet de mesures de contrôle. 2.2 INSTALLATION EAU FROIDE ETENDUE DE L'INSTALLATION Origine de l'installation : L'origine est la canalisation d'adduction d'eau potable avec la vanne d'arrêt installée dans le placard technique AEP situé sous l'escalier laissée en attente par le lot VRD. Depuis ce point de livraison, le présent lot doit l'alimentation à réaliser en tube polyéthylène spécial eau froide, posé sous fourreau en enterré puis en gaine technique jusqu'au point de distribution intérieure principale de chaque lot. Livraison eau froide : La prestation aura pour origine une tuyauterie laissée en attente dans le placard technique AEP sous escalier par le lot VRD. De là seront issus 8 départs distincts avec comptage indépendants : - Départ vers "Romarin" - Départ vers "Lot 1" - Départ vers "Lot 4 " - Départ vers "Lot 5 " - Départ vers "Lot 6 " - Départ vers "Lot 7" Indice : 0 Page 8/239 - Départ vers "Lot 16 plateau libre" - Départ vers "Communs" Limites de l'installation A charge du présent lot, - La liaison enterrée depuis l'attente laissée par le lot VRD / AEP. - La réalisation de la panoplie d'adduction d'eau potable pour la mise en place des compteurs. - Fourniture et pose de robinet d'arrêt avant et après compteur, compteur volumétrique réglementaire, clapet anti-retour, douille de purge - Les canalisations d'alimentation EF en tube pehd, qualité alimentaire (PN16) sous fourreaux enterrées entre le placard technique AEP où seront positionnés les compteurs de chaque lot jusqu'aux remontées en dalle puis cheminement en gaine technique pour alimentation des lots des niveaux supérieurs. - L'ensemble des pièces accessoires et raccords pour les besoins de mise en oeuvre de la canalisation. - Compris tous façonnages, cintrages, etc.. - Fixation par colliers isolés phonétiquement. - Façon de tous joints avec pièces accessoires nécessaires. - Toutes les installations nécessaires pour assurer, depuis l'origine de sa prestation, l'alimentation de tous les postes d'utilisation EF prévus au projet. - Mise en place de réducteur de pression et vanne d'arrêt en arrivée dans chaque lot. La distribution et raccordement de tous les appareils sanitaires en fonction des aménagements - Les robinets de puisage des locaux communs. - Rinçage des installations avec PV et analyse conformément à la réglementation. Travaux non compris - Réalisation des tranchées ouvertures et fermetures sur tout le parcours des canalisation enterrée - Tranchée à la charge du lot G.O. sous dallage. Fond de fouille à m du niveau fini. - Piquage et vanne générale à clef depuis réseau concessionnaire Pression d'eau du réseau public L'entrepreneur sera tenu, avant la remise de son offre, de se faire préciser la pression statique du réseau public par le concessionnaire. Pression de service à respecter 2,0 bar au point le plus éloigné pour les appareils de service standards. Traitement d'eau Sans objet - L'entreprise titulaire du présent lot doit toutefois au démarrage obtenir l'analyse de l'eau auprès des services concédés en charge EAU FROIDE SANITAIRE Alimentation AEP depuis compteur en limite de propriété Rappel : Hors lot, la prestation commence depuis l'attente laissée dans le placard technique AEP. L'adduction d'eau potable depuis la limite de propriété juqu'au placard technique AEP situé en RDC sous l'escalier est à la charge du lot VRD. Indice : 0 Page 9/2310 Distribution eau froide Panoplie adduction d'eau potable Depuis l'attente laissée par le lot VRD en local technique AEP, l'entreprise devra la réalisation de la panoplie d'adduction d'eau potable pour les 8 départs. Pour cela l'entreprise devra: - La réalisation de la panoplie d'adduction d'eau potable pour la mise en place des compteurs. - Fourniture et pose de robinets d'arrêt avant et après compteurs, - Fourniture et pose de compteurs à impulsions réglementaire, - Fourniture et pose de clapet anti-retour et douille de purge - Y compris tés, coudes, raccords, colliers de fixation, calorifuges, etc Distribution eau froide Principale Depuis la panoplie de distribution d'eau potable située en local technique l'entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement de l'adduction d'eau potable de chacun des lots considérés. Pour cela d'une manière générale, la distribution eau froide aux divers points sera réalisée en canalisation PEHD sous fourreaux pour les parties sous dallage ou en gaine technique, les parties apparentes seront réalisées en tube cuivre en barre revêtues d'une peinture blanche, soit : - En encastré sous dallage : en PEHD sous fourreaux positionné en fond de fouille à -0.80m du sol fini. - En gaine technique : en PEHD - En apparent : en tube cuivre Y compris tés, coudes, raccords, colliers de fixation, calorifuges, etc... L'entreprise devra pour chaque débouché de chacun des lots - une vanne d'isolement, - un réducteur de pression.. La pression d'alimentation de l'eau sera limitée à 3 bars.. Réducteur de pression réglable.. Caractéristiques techniques de l'appareil à déterminer par l'entrepreneur en fonction : - de la pression du réseau public; - de la pression d'utilisation dite "pression de confort" ; - de la hauteur de l'immeuble et des débits et d'éventuelles autres particularités. Type à choisir en fonction de la nature du raccordement à la canalisation.. De modèle répondant à la norme NF P Appareil autonome permettant de réduire à sa sortie la pression de l'eau distribuée à une valeur sensiblement constante comprise entre certaines limites. Nota: PEHD DN 32 pour les lots "Romarin" et lot 16 "Plateau libre", l'ensemble des autres lots seront alimentés en PEHD DN25. Position : A l'arrivée de l'ef dans chaque lot. Indice : 0 Page 10/2311 Distribution eau froide Terminale Depuis le débouchée de la canalisation d'adduction d'eau potable de chaque lot, il sera prévu la distribution en eau froide par canalisation terminales encastrées. - Canalisations encastrées : Canalisations en tube Per qualité EF ou tube cuivre, posé sous fourreau, facilement retirable, sans soudure et sans joint pour les parties encastrées. L'extrémité sera équipée d'un raccord fileté soudé pour raccordement du flexible de la robinetterie démontable Les raccordements terminaux aux appareils se feront par l'intermédiaire d'une patère encastrée, scellée ou fixée par tout moyen nécessaire dans l'élément support. La jonction entre le raccord de la patère et l'appareil sanitaire sera réalisé en flexible sanitaire. - Nourrice de distribution Pour les besoins de répartition et d'alimentation individuelle par niveau des équipements, il sera disposé des clarinettes / répartiteur. Les nourrices de distribution seront constituées par un corps principal et des piquages de départ. Chaque départ sera muni d'un robinet ¼ de tour, et une plaquette vissée avec indication du réseau desservi. Nombre de départ : suivants besoins. Diamètre des départs : Conformes à la réglementation Position définitive des nourrices/collecteurs à déterminer en phase chantier en coordination avec le Maître d'œuvre et l'architecte. NOTA : Les nourrices non dissimulées par l'habillage de l'appareil sanitaire ou le placard seront intégrées à des coffrets en ABS avec portillon à prévoir au titre du présent lot Traçage et maintien en température d'un réseau L'entreprise devra la mise en place d'un cordon chauffant pour le maintien hors gel des canalisations cheminant en extérieur. Fabrication : DELEAGE ou équivalent Utilisation : Protection hors gel ou maintien en température d'un réseau d'eau chaude Matériel devant bénéficier d'un avis technique - ensemble de rubans chauffants modulaires auto thermostatés - assemblage des différents éléments entre eux par simple enfichage - ils seront adaptés au traçage des canalisations plastiques selon le cas - Les tronçons différents seront équipés de thermostats indépendants permettant d'individualiser le maintient hors gel en fonction des températures de la zone selon - Les plans de traçage seront réalisés par le constructeur Indice : 0 Page 11/2312 2.3 EAU CHAUDE SANITAIRE Généralités et origine sur la distribution eau chaude sanitaire Production ECS : La production ECS sera de type indépendante, réalisée par des chauffe eau instantanés. La production ECS est assurée par des chauffe eau individuelle décrit dans le chapitre suivant, la prestation à la charge du présent lot comprend tous les organes de raccordement nécessaire sur les attentes du ballon (purgeur, vanne d'isolement, vidange à raccorder l'égout,vetc Chauffe-eau instantané L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement de chauffe-eau instantanés ayant les caractéristique suivante: Sanitaires COMMUNS (2 Unités): Chauffe eau instantanée de marque ATLANTIC ou équivalent - Resistance blindée avec résistance ohmique de protection - Chauffe-eau d'appoint de 15 litres - Caractéristiques:. Capacité (en litres): 15. Puissance (W): Dimensions Ø x H (mm): 287 x 496. Poids à vide (kg): 9,5 Sanitaires "Lots"(7Unités): Chauffe eau instantanée de marque ATLANTIC ou équivalent - Resistance blindée avec résistance ohmique de protection - Chauffe-eau d'appoint de 15 litres - Caractéristiques:.Capacité (en litres): 30.Puissance (W): 2000.Dimensions Ø x H (mm): 338 x 623.Poids à vide (kg): 13 Ces chauffe-eau seront raccordés par l'intermédiaire des équipements réglementaires tels que : - Un groupe de sécurité raccordé à l'égout par l'intermédiaire d'un siphon à écoulement visible - Les vannes d'isolement ¼ de tour sur chaque orifice hydraulique - Au départ des collecteurs EF et ECS de distribution il sera prévu un robinet permettant d'isoler individuellement chaque appareil. - Le raccordement électrique sur attente de l'électricien mise à disposition pour permettre le raccordement sur le boîtier du ballon. Localisation : En placard technique, ou en plénum suivant les plans de principes Indice : 0 Page 12/2313 Distribution eau chaude Depuis chaque chauffe eau de chaque lot, il sera prévu la distribution en eau chaude par canalisation terminales encastrées. Les dispositions relatives à l'ecs sont identiques à celle de l'eau froide. - Canalisations encastrées : Canalisations en tube Per qualité EC ou tube cuivre, posé sous fourreau, facilement retirable, sans soudure et sans joint pour les parties encastrées. L'extrémité sera équipée d'un raccord fileté soudé pour raccordement du flexible de la robinetterie démontable Les raccordements terminaux aux appareils se feront par l'intermédiaire d'une patère encastrée, scellée ou fixée par tout moyen nécessaire dans l'élément support. La jonction entre le raccord de la patère et l'appareil sanitaire sera réalisé en flexible sanitaire. - Nourrice de distribution Pour les besoins de répartition et d'alimentation individuelle par niveau des équipements, il sera disposé des clarinettes / répartiteur. Les nourrices de distribution seront constituées par un corps principal et des piquages de départ. Chaque départ sera muni d'un robinet ¼ de tour, et une plaquette vissée avec indication du réseau desservi. Nombre de départ : suivants besoins. Diamètre des départs : Conformes à la réglementation Position définitive des nourrices/collecteurs à déterminer en phase chantier en coordination avec le Maître d'œuvre et l'architecte. NOTA : Les nourrices non dissimulées par l'habillage de l'appareil sanitaire ou le placard seront intégrées à des coffrets en ABS avec portillon à prévoir au titre du présent lot. 2.4 PROPRIETE COMMUNE A L'EF ET L'ECS L'ensemble des canalisation à l'intérieur des zones sanitaires passera en faux plafond ou sera encastré dans les cloisons de distribution/ou gaines techniques. Les canalisations apparentes devront être peintes. La distribution sera au maximum encastrés ou non apparente Calorifuge des réseaux L'ensemble des réseaux EF et ECS posé en apparent dans les locaux autre que ceux traités thermiquement (gaines techniques/faux plafond/...) sera calorifugé Isolement des réseaux Indice : 0 Page 13/2314 Tous les groupes d'appareils sanitaires ou appareil isolé devront pouvoir être isolés individuellement. Des vannes seront installées de manière à être aisément accessible Toutes les alimentations depuis les collecteurs seront clairement repérées par étiquetage clair et indélébile. Pour cela une vanne d'arrêt sera prévue : - Pour chaque alimentation spécifique - Pour chaque groupe d'appareil sanitaire situé dans un même local Les réseaux seront réalisés en tube cuivre recuit ou per obligatoirement disposés sous fourreaux Supports L'ensemble des supports est à la charge du présent lot. Ils seront de type " isophoniques " Une mise au point harmonieuse sera assurée avec les autres lots techniques pour utilisation éventuelle de supports communs Raccordement des appareils sanitaires Le raccordement des appareils sanitaires sera obligatoirement encastré dans le doublage ou la maçonnerie. Les tuyaux encastrés, posés sous fourreaux, seront raccordés sur une patère scellée dans la maçonnerie. Depuis la patère, les appareils seront alimentés par flexibles double tresse ou canalisations en tube cuivre écroui. Aucune sortie directe des tuyauteries d'alimentation des cloisons ou murs ne sera tolérée. Toutes les sorties de tuyauteries des cloisons ou doublage seront équipées de rosaces inox Désinfection des réseaux Avant la mise en service : Rinçage méthodique et désinfection dans les conditions fixées par les instructions techniques du ministre chargé de la santé. L'efficacité des désinfections est contrôlée au frais de l'entrepreneur. La mise en service ne peut être effectuée qu'après délivrance par l'autorité compétente de PV de réception hygiénique du réseau. La désinfection sera réalisée au permanganate de potassium technique (KMn 04) à raison de 150 gr/m3. Le temps de contact sera au minium de 48 H. Le rinçage s'effectuera sur une période minium de 24 H tous robinets ouverts. 2.5 APPAREILLAGE SANITAIRES Indice : 0 Page 14/2315 Appareils sanitaires en grès émaillée de couleur blanche de marque JACOB DELAFON ou de qualité équivalente, comprenant : La robinetterie sera du type mitigeuse avec limiteur de température et aérateur, répondant aux exigences NF et ECAU, chromée de la série CLIP de chez JACOB DELAFON ou équivalent sauf précisions particulières WC PMR WC à l'anglaise réf BRIVE 2 PMR comprenant : - cuvette avec sortie orientable - réservoir encastré avec chasse à mécanisme GEBERIT - bouton poussoir 3/6 litres - culotte en PVC. - Robinet d'isolement. - abattant double en matière dure teintée dans la masse, coloris blanc, de type OLFA ou équivalent. NOTA : pour les WC PMR : - poignées de relevage et de maintien, placée à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm de hauteur + accessoires utilisables par ces personnes. - pose et raccordement WC Localisation : Sanitaires PMR WC à l'anglaise réf BRIVE 2 comprenant : - cuvette avec sortie orientable - réservoir encastré avec chasse à mécanisme GEBERIT - bouton poussoir 3/6 litres - culotte en PVC. - Robinet d'isolement. - abattant double en matière dure teintée dans la masse, coloris blanc, de type OLFA ou équivalent. - pose et raccordement. Localisation : Sanitaires Urinoir Urinoir 30x41.5 de type COQUILLE 2 de chez JACOB DELAFON ou équivalent: - Alimentation et évacuation apparentes - Robinet temporisé 7 sec à poser en applique de type TEMPOSTOP URINOIR 1/2 de chez DELABIE. Débit régulé à débit 0,15 l./sec. Localisation : Sanitaires Communs Indice : 0 Page 15/2316 2.5.4 Lavabo PMR Lavabo sur console en porcelaine blanche de type HANDYLAV 70 x 51comprenant : - Mitigeur à manette omnidirectionnelle, avec flexibles. - Siphon blanc PVC démontable - Vidage automatique à clapet, avec évacuation déportée et siphon encastré avec plaque de finition en inox - Bonde de fond chromé - Potence de maintien et fixation - Distributeur de savon liquide à poussoir de 1 litres de contenance, avec serrure, finition inox poli brillant, Réf de chez SOGEPROVE ou équivalent. - Miroir 600x600 placé au dessus du lavabo. - Pose et raccordement. Localisation : Sanitaires PMR Lavabo Lavabo 60 x 48 posé sur colonne hauteur 75 en céramique blanche comprenant: - Mitigeur de lavabo à bec fixe, avec flexibles, bonde de vidange et tirette latérale. - Siphon blanc PVC démontable - Bonde de fond chromé - Potence de maintien et fixation - Distributeur de savon liquide à poussoir de 1 litres de contenance, avec serrure, finition inox poli brillant, Réf de chez SOGEPROVE ou équivalent. - Miroir 600x600 placé au dessus du lavabo. - Pose et raccordement. Localisation : Sanitaires Kitchenette Kitchenette comprenant : - evier deux bacs et un égouttoir en inox - robinetterie mélangeuse - bonde siphoïde - meuble sous évier, deux portes battantes mélamine blanc, fermeture magnétique, - une vanne eau froide en attente dans le meuble pour la machine à laver la vaisselle - une étagère mélamine blanc. - un plan de travail de 1.5m Localisation : Local kitchenette ROMARIN Attente EF et EU pour lot "Brut" - Mise en place d'une attente bouchonnée avec vanne d'isolement et réducteur de pression. - Mise en place d'une attente Eau Usées, d'une attente Eau Vannes et d'une attente Eaux Grasses. Localisation : Lot Romarin, CMAR, Plateau libre Indice : 0 Page 16/2317 2.5.8 Réducteur de pression - Réducteur de pression réglable mis en place sur l'alimentation générale en eau froide des lots Robinets de puisage - Robinet de puisage en laiton chromé pour arrosage des toitures terrasses végétalisées. Vanne d'isolement dans faux plafond du sanitaire commun R+2. Diam. : DN 20 (2 unités) - Robinet de puisage en laiton chromé. Pour nettoyage zone de stockage des lots. Diam. : DN 20 (4 unités) Localisation : Toitures terrasses végétalisées, et zones de stockage des lots (1,4,5 et 6) Siphon de sol Prestation hors lot Localisation : lot "Romarin" 2.6 EVACUATIONS EU/EV NOTA : Toutes les dispositions seront prises pour que les réseaux soient facilement visitables et nettoyables. Les plans déterminent un principe de tracé des évacuations pouvant être modifié en fonction des difficultés ou possibilités réelles du chantier. L'ensemble des réseaux seront encastrés Réseaux (EU/EV/EP/EGrasses) de collecte générale sous dallage Le présent lot doit le calculs des sections de canalisations sous dallage en fonction des équipements sanitaires disposés et de leur utilisation selon les règles du DTU. Les collecteurs sous dallages seront distincts des eaux usées par rapport aux eaux vannes et par rapport aux Eaux pluviales. Ces collecteurs seront ramenés sur les regards en pieds de façades et selon plan de principe joint au dossier. Les réseaux seront gravitaires et devront respecter les pentes minimales réglementaires pour ce type de bâtiment et d'utilisation. La fourniture et mise en œuvre des réseaux collecteurs sous dallage sont à la charge du lot G.O. Hors prestation. Les tranchées et remblais nécessaire au cheminement de ces réseaux sont prévus respectivement au lot G.O pour les cheminements intérieurs et au lot VRD à l'extérieur selon. Le présent lot se coordonnera avec le lot GO-VRD afin de localiser ces réseaux en fonction des regards de collectes extérieures et des pentes en fonction des fils d'eau existants. Nota: le séparateur à graisse pour le lot Romarin est à la charge du lot VRD. Indice : 0 Page 17/2318 2.6.2 Évacuations individuelles des appareils sanitaires Les réseaux EU et EV seront totalement indépendants jusqu'au raccordement à l'extérieur du bâtiment. Les évacuations individuelles des appareils sanitaires seront ramenées sur des attentes en sol et réparties en fonction des besoins de plomberie EU/EV. Le plan de réservations des attentes en sol est à fournir au titre du présent lot pour le maçon. L'implantation des attentes se fera sous la responsabilité du présent lot, celui-ci devra réceptionner avec le maçon les attentes nécessaires. L'ensemble du réseau sera réalisé en PVC M1, spécial " évacuations ". Les parcours seront les plus discrets possibles. Les sorties EU seront limitées. Les lavabos en bande seront collectés le plus haut possible en sous-face des appareils sanitaires et raccordés au sol en un seul point discrètement positionné. Les raccordements des petits diamètres sur les attentes DN 100 seront obligatoirement réalisés par l'intermédiaire de tampons caoutchouc. Les WC seront raccordés sur les attentes en sortie de dallage par l'intermédiaire de pipes à joints à lèvres de couleur "blanche". Toutes les sorties de sol seront équipées de collerette de finition si besoins. Nota: Il sera prévu un réseau d'évacuation pour le "lot 16 plateau libre" sera réalisés en PVC-C HTA-E disposant d'un avis technique visant cette application conformément au DTU P Ventilation primaire Le réseau d'évacuation générale EU/EV sera prolongé en ventilation primaire au-dessus des toitures terrasses selon besoins. Il est prévu la pose d'une sortie de toit de type chapeau conique par conduit y compris toute sujétion d'étanchéité. Nota : Fourniture et pose à la charge du présent en coordination avec le lot étanchéité sur souche à la charge du lot étanchéité Evacuations des eaux pluviales Les eaux pluviales seront collectées depuis : - les moignons en attentes en sous face des toitures terrasses laissées par le lot étanchéité vers - les attentes au niveau de la dalle RDC sur les attentes laissées par le lot GO. Elles seront réalisées en PVC avec isolation phonique par matelas de laine de verre dans les chutes à l'intérieur. Les réseaux d'évacuations en enterré à l'extérieur du bâtiment seront réalisés par les lots GO/V.R.D. Les chutes EP de Ø100 à Ø200, chemineront à l'intérieur du bâtiment dans les gaines techniques ou sous habillage. Elles seront réalisées en tube PVC avec isolation phonique et thermique pour éviter tout risque de condensation. Chutes réalisées en tube PVC - qualité M1 y compris tous les accessoires de mise en œuvre. Origine de la prestation : moignon en attente à la charge du lot Étanchéité. Limite de la prestation : attente en dalle au niveau du RDC laissée par le lot GO Localisation : Selon plan Indice : 0 Page 18/2319 2.6.5 Réseaux d'évacuation des condensats des unités de climatisation (hors lot) Au lot CVC (raccordés sur chutes EP) Indice : 0 Page 19/2320 3 ESSAIS, GARANTIE, ENTRETIEN, RECEPTION 3.1 PLANS D'EXECUTION D'ATELIER - VISAS Les études techniques et les plans d'exécution seront à la charge de l'entrepreneur. L'entrepreneur a à sa charge l'ensemble des notes de calculs, calculs réglementaires, plans d'exécution et plans de détails d'atelier, schémas électriques nécessaires au contrôle et à la validation des installations, avant réalisation, par le bureau de contrôle et le Maître d'œuvre. L'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier, ainsi que les plans de réservations. Il réaliser ces plans suivant les demandes faîtes par la personne responsable du chantier, sans que le nombre des plans soit limités. - Les calculs réglementaires seront obligatoirement réalisés à partir de logiciels agréés. - Les plans seront obligatoirement réalisés sur supports informatiques compatibles DXF ou DWG. Les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points particuliers de l'exécution que le maître d'œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier. Ces plans de détail seront à soumettre au maître d'œuvre et au bureau de contrôle, le cas échéant, pour approbation. Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur qui reste pleine et entière. Les plans de réservation seront à établir par le présent lot, et à mettre au point ensuite en accord avec l'entrepreneur du lot gros œuvre et d'autres lots concernés, le cas échéant. Les plans d'exécution des ouvrages étant à la charge de l'entrepreneur, celui-ci aura à établir : - Les études et notes de calcul, établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur, avec remise des notes de calcul au maître d'œuvre. - L'établissement de tous les plans d'exécution. 3.2 SYNTHESE ET EXECUTION, REUNIONS SUR PLACE ET AUTRES L'entreprise titulaire du présent lot devra participer à la cellule de synthèse mise en place pour le chantier. Elle réalisera les plans d'exe et Ateliers complémentaires au dossier ci-joint et nécessaires au bon déroulement du chantier. Ces plans seront fournis en nombre suffisant afin de bien réaliser les missions de coordination/synthèse. Elle devra avoir un représentant à chaque réunion, sur place ou autre, concernant cette opération. Ce représentant aura une parfaite connaissance du dossier de cette opération et sera capable de prendre des décisions au niveau de la réalisation des prestations du présent lot. Les montants correspondant aux prestations décrites à ce paragraphe seront inclus dans les prix unitaires de l'offre du présent lot. ( compris plans, schémasv) 3.3 VISAS En même temps que la réalisation des plans d'exécution et d'ateliers mis à jour en fonction de l'ensemble des modifications survenues en phase chantier, l'entrepreneur fournira les notices ou échantillons permettant au Maître d'ouvrage et au Maître d'œuvre de valider le choix du matériel proposé par l'entrepreneur. Une fiche récapitulative/descriptive des matériels sélectionnés sera fournie en même temps que les documentations en validant les caractéristiques techniques précisées au chapitre des spécifications techniques. Ces fiches et documentations diverses seront obligatoirement jointes aux DOE à remettre en fin de chantier. A la demande de la personne responsable du suivi de chantier ces documents pourront être fournis en plusieurs exemplaires. Indice : 0 Page 20/23 Montrer encore
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE! OBJET CHANTIER : CONSTRUCTION MAISON DE LA NATURE LIEU DU CHANTIER : SECTEUR DES JAYERES 38113 VEUREY-VOROIZE DESCRIPTIF PHASE D.C.E. LOT 4 PLOMBERIE - SANITAIRES Plus en détail DOSSIER DCE CCTP PLOMBERIE
DOSSIER DCE CCTP PLOMBERIE LOT N 011 PLOMBERIE mardi 20 octobre 2009 1/7 1 GENERALITES 1 1 Prescriptions générales Les entreprises sont tenues de se reporter pour tout ce qui est liaisons entre elles, Plus en détail C.C.T.P. D.P.G.F. LOT 8
Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F. Plus en détail CHAPITRE 1 - GENERALITES - Mission exécution Ens 1 CHAPITRE 2 - BASES DES CALCULS. ens 2 0 - Tube PEHD en tranchée 0 DN50 ml 10 0
629 Logements ROBERTY DECAUVILLE 8413 LE PONTET Références au descriptif U Quantités Prix Produits Les quantités sont obligatoirement à vérifier sous la responsabilité de l'entreprise. CHAPITRE 1 GENERALITES Plus en détail LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES
LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME BOIS ENERGIE 41 250 BRACIEUX Lot n 08 Sanitaires, MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail DEFINITION DES TRAVAUX...2
SOMMAIRE Page 1 1 DEFINITION DES TRAVAUX...2 1.1 LES LIMITES DE CES PRESTATIONS SONT :...2 1.1.1 Pour la distribution d'eau froide...2 1.1.2 Pour la distribution d'eau chaude sanitaire...2 1.1.3 Pour les Plus en détail Lot n 5 PLOMBERIE - SANITAIRE. Appel d'offre. Commune Mirabel & Blacons. Immeuble "les Cascades" 26400 MIRABEL ET BLACONS
Commune Mirabel & Blacons Immeuble "les Cascades" 26400 MIRABEL ET BLACONS MAITRE D'OUVRAGE Commune de Mirabel et Blacons 26400 MIRABEL ET BLACONS Tél : 04 75 40 00 66 Lot n 5 PLOMBERIE - SANITAIRE Appel Plus en détail Prestations Plomberie Sanitaires
Entretien et maintenance des installations techniques de l Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura Prestations Plomberie Sanitaires Sommaire 1. OBJET ET ÉTENDUE... 2 1.1 Nature des prestations... Plus en détail DESSIN D1 Séquence 17
Consignes Après lecture du descriptif plomberie (pages 2 et 3), étude du plan (page 4), et des règles d implantation des appareils sanitaires (page 5): 1 : sur la page 7 (vue en plan de la cuisine à l Plus en détail LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC
LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot n 06 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, Plus en détail MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE LA GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE-MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRES CLASSES MATERNELLE
MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE LA GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE-MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRES CLASSES MATERNELLE LOT N 8 : PLOMBERIE Cahier des Clauses Techniques Particulières Plus en détail LOT N 5 PLOMBERIE - ELECTRICITE
PLOMBERIE - SANITAIRE 1 GENERALITES 11 PRESCRIPTIONS GENERALES 11 1 TEXTES GENERAUX Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents aux corps d état concernés par la Réfection Plus en détail LOT N 14 - PLOMBERIE
LOT N 14 - PLOMBERIE 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - les réseaux d'alimentation et de distribution eau froide Plus en détail Construction d'un bâtiment de 4 logements collectifs à Joucas (84) DPGF lot 11 - Plomberie CCTP Description Type Qt Unitaire H.T. Total HT 1 OBJET PM
1 OBJET PM 2 GENERALITES 2.6.5 Renseignements et documents à fournir 2.6.5.2 Avant exécution Selon CCTP ENS 2.6.5.4 A la réception Selon CCTP ENS 1 2.6.8 Protection des ouvrages ENS 1 2.6.10 Contrôles Plus en détail 4.2 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 : PLOMBERIE
MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX, ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX SERVICE MAINTENANCE Plus en détail LOT N 9 Plomberie Sanitaires
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CCTP & devis estimatif LOT N 9 Plomberie Sanitaires COMMUNE DE NEUCHATEL URTIERE CONSTRUCTION D UNE MAIRIE Objet du marché : Construction d une Mairie 2eme Appel d offres 05.2013 Plus en détail C.C.T.P. PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 04 - PLOMBERIE SANITAIRE - ZINGUERIE L Entrepreneur : Le Maître Plus en détail D.P.G.F. DECOMPOSITION PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
ØØØØ SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES POUR LE CHAUFFAGE ET L'INDUSTRIE Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 R.C Saint-Etienne 64 B 96 C/1 15, rue de l'eternité- 42.000 SAINT-ETIENNE Téléphone Plus en détail ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES
ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES BEG ROHU 56510 SAINT PIERRE QUIBERON RENOVATION DES VESTIAIRES-SANITAIRES CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE C.D.P.G.F. LOT N 7 PLOMBERIE Plus en détail RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. CCTP Août 2008 LOT 6 PLOMBERIE
RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. ROSIERES EN SANTERRE CCTP Août 2008 LOT 6 PLOMBERIE SOMMAIRE CHAPITRE I GENERALITES... 3 ARTICLE 1 - OBJET DES TRAVAUX... 3 ARTICLE 2 - DEFINITION DES Plus en détail VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT
VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée Place René LESCOT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE...3 Plus en détail Maître d ouvrage MAIRIE DE GUIPAVAS PLACE ST ELOI 29490 GUIPAVAS PLOMBERIE-SANITAIRE-CHAUFFAGE
REALISATION DE BUREAUX, REFECTION DE VESTIAIRES DE LA SALLE N 2. MISE EN SECURITE ET ACCESSIBILITE DE LA SALLE N 2, DE LA SALLE D EXPRESSION CORPORELLE ET DE LA SALLE DE COMBAT. Maître d ouvrage MAIRIE Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIGNY
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIGNY CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE A PROVENCHERES SUR MEUSE DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT N 9 : «PLOMBERIE SANITAIRE» MAITRE D ŒUVRE S.I.C.A.H.R DE L AUBE BUREAU Plus en détail PLOMBERIE / SANITAIRES
SAINT QENTIN - Aménagement d'une crèche N DESIGNATION D MATERIEL té Qté 1 EA FROIDE PLOMBERIE / SANITAIRES NITAIRE 1.1 BRANCHEMENT Vanne d'arrêt Filtre avec isolement Disconnecteur Compteur à impulsion Plus en détail VILLE D AMIENS 1/1 CREATION D UNE CRECHE MUNICIPALE SQUARE FRIANT LES 4 CHENES 80000 AMIENS C.C.T.P. LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE
VILLE D AMIENS 1/1 SOMMAIRE CHAPITRE 1 GENERALITES... 3 4 1.1 OBJET 1.2 PRESTATIONS INCLUSES AU PRESENT LOT 1.3 PRESTATIONS NON COMPRISES 1.4 DESINFECTION DU RESEAU CHAPITRE 2 BASES DE CALCULS... 5 6 2.1 Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière Plus en détail Lot n 9. plomberie sanitaire CCTP. construction d'une maison d'habitation. impasse de la Vague. 85340 Olonne-sur-Mer
construction d'une maison d'habitation impasse de la Vague 85340 Olonne-sur-Mer MAITRE D'OUVRAGE Allain Stéphane M. et Mme impasse des Vagues 85340 Olonne-sur-Mer ARCHITECTE : Deschamp Frédéric 9 Quai Plus en détail Lot n 8 Plomberie, sanitaire et chauffage.
1 Lot n 8 Plomberie, sanitaire et chauffage. Documents de référence. 1 D.T.U applicables au présent lot. D.T.U n 60.1 Pour les travaux de plomberie et sanitaire. D.T.U n 60.2 pour les évacuations des E.U Plus en détail COMMUNE DE MILLANÇAY «EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE ET BUREAUX» Rue des hauts châteaux 41200 MILLANÇAY SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE
COMMUNE DE MILLANÇAY «EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE ET BUREAUX» Rue des hauts châteaux 41200 MILLANÇAY Lot n 07 - Chauffage MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DE L ARDECHE 5 Rue de l Isle 07302 TOURNON SUR RHONE
1 CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DE L ARDECHE 5 Rue de l Isle 07302 TOURNON SUR RHONE PROJET DE CONSTRUCTION D UN BATIMENT ADMINISTRATIF Avenue Sadi Carnot 07500 GUILHERAND GRANGES DECOMPOSITION Plus en détail REHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ----------- BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ---------- REHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY DESCRIPTIF LOT 07 : PLOMBERIE SANITAIRE MODE D'EXECUTION Plus en détail LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE
Lot N 13 : CHAUFFAGE GAZ- VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE - DPGF - page 1 LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE 1 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SOLAIRE 2 COMPTAGE 3 VENTILATION 4 PLOMBERIE SANITAIRE Plus en détail LOT n 08 - PLOMBERIE. Vestiaires football DREUIL 08/ 1
LOT n 08 - PLOMBERIE Vestiaires football DREUIL 08/ 1 SOMMAIRE 08. 00 - GENERALITES - 08. 01 - Références aux normes - 08. 02 - Echantillons et modèles - 08. 03 - Diamètre des canalisations et réseaux Plus en détail COMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28
COMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28 Du Code des Marchés Publics CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P FOURNITURE Plus en détail C.C.T.P. Cahier des Charges Techniques Particulières Partie 1/2: GENERALITES
1/13 Maître d Ouvrage : Le village 26 380 PEYRINS ETENSION ET AMENAGEMENT DE L ECOLE MATERNELLE DCE LOT N 06 Plomberie - Sanitaire C.C.T.P. Cahier des Charges Techniques Particulières Partie 1/2: GENERALITES Plus en détail LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE
ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE PAGE N 1/12 LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE Plus en détail DEMOLITION DE LA SALLE DES FETES
NATURE DES TRAVAUX: Démolition de la salle des fêtes Affaire N : 1129 Maître d'ouvrage : Mairie de Sainte-Marie-de-Ré 32, rue de la République 17740 Sainte-Marie-de-Ré SALLE D'ANTIOCHE DEMOLITION DE LA Plus en détail I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON
I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON LOCAUX VESTIAIRES- SANITAIRES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES LOT N 2 : STRUCTURE MODULAIRE Le 28 août 2014 GÉNÉRALITÉS Le présent Cahier des Clauses Plus en détail Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY
Monneren le 04 avril 2014 Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY Agrandissement et réhabilitation de la mairie COLLIGNY LOT N 08 VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU PRIX Plus en détail LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION
AMENAGEMENT D UNE SALLE DE REUNION ASSOCIATIVE PLACE DU 1 ER MAI 63200 MENETROL LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION Dossier Projet CM/FP N 12-10-6681 Maître d ouvrage MAIRIE Maître d œuvre Xavier Plus en détail Procédure adaptée article 28 et suivants du Code des Marchés Publics.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE. PERSONNE PUBLIQUE : MAIRIE D HAILLICOURT OBJET DU MARCHE : Rénovation Plomberie/Sanitaire/Chauffage au Presbytère. PROCEDURE Plus en détail D.P.G.F. D.C.E. Juin 2015. Reconstruction de la Salle Polyvalente
MAITRE DE L OUVRAGE Commune de Mairie 62170 Tél. : 03 21 1 46 56 E-mail : mairie.beaumerie@wanadoo.fr Reconstruction de la Salle Polyvalente D.C.E. Juin 2015 LOT PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE V.M.C. Décomposition Plus en détail Travaux d Aménagement de la Mairie
Maître d'ouvrage COMMNE DE FRESNAY L EVÊQE 3, Rue de la Mairie 28 310 FRESNAY L EVÊQE Travaux d Aménagement de la Mairie 3, Rue de la Mairie 28 310 Fresnay l Evêque Phase PRO - DCE Lot n 5 : CHAFFAGE VENTILATION Plus en détail DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires
Marché à procédure adaptée DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires Maître de l'ouvrage : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Etablissement Plus en détail AMÉNAGEMENT DE BUREAUX AU 1 ETAGE, AMENAGEMENT D'ARCHIVES AU SS ET REFECTION DES FACADES DU SIEGE SOCIAL CCAF
1408 AMÉNAGEMENT DE BUREAUX AU 1 ETAGE, AMENAGEMENT D'ARCHIVES AU SS ET REFECTION DES FACADES DU SIEGE SOCIAL CCAF 14 rue de Lesquerde 66 220 SAINT PAUL DE FENOUILLET Maître d'ouvrage Architecte COMMUNAUTÉ Plus en détail 30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS. Sous total 30.1. 30.2. PRODUCTION DE CHALEUR
30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS 30.1.1. Bloc-porte métallique coupe-feu 1 heure à un vantail Dépose de l ancienne porte inutilisée Bâti métallique en tôle d acier pliée de Plus en détail Construction d un bâtiment industriel de type atelier relais 01500 CHATEAU GAILLARD. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.
Communauté de Communes de la Plaine de l Ain 143 rue du Château 01150 CHAZEY SUR AIN Construction d un bâtiment industriel de type atelier relais 01500 CHATEAU GAILLARD Décomposition du Prix Global et Plus en détail LOT N 08 - PLOMBERIE
Opération : TERRAIN FAMILIAL RUE LEON BLUM A FEYZIN LOT N 08 - PLOMBERIE Page 1 LOT N 08 - PLOMBERIE 1 PRESCRIPTIONS GENERALES 2 1.1 CONNAISSANCE DES LIEUX...2 1.2 COORDINATION AVEC LES CORPS D'ETAT...2 Plus en détail Plomberie sanitaires
EXTENSION DE L ECOLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 7 Plomberie sanitaires JEAN-YVES IMBERT ARCHITECTE D.P.L.G. INNOPARC - AVENUE MARC SEGUIN BP 434 07 004 PRIVAS TELEPHONE 04-75-65-82-72 Plus en détail LOT N 8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
LOT N 8 - CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE 1 LOT N 8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE 8-3 - CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 1 DEPOSE - Dépose et neutralisation des réseaux de chauffage, Plus en détail Mutualité Sociale Agricole 17, avenue André Malraux 57000 METZ
Monneren le 03/12/2014 Mutualité Sociale Agricole 17, avenue André Malraux 57000 METZ REAMENAGEMENT DES LOCAUX RDC ET R+4 METZ LOT N 8 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. Maître de l Ouvrage : MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD) Objet du marché : RENOVATION D UN Plus en détail LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU
LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs Plus en détail Transformation du Gîte BIZOUARD en un T4 duplex. DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF. des TRAVAUX (CCTP & DPGF)
Maître d Ouvrage LEGTA de MANCY 410, Montée Gauthier Villars 39015 LONS LE SAUNIER Transformation du Gîte BIZOUARD en un T4 duplex DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF des TRAVAUX (CCTP & DPGF) LOT N 5 PLOMBERIE-SANITAIRE Plus en détail Commune d ORGELET Construction d une Maison de Santé pluridisciplinaire 39270 ORGELET. Lot n 13 FORAGES SONDES GEOTHERMIQUES. C.C.T.P et D.Q.
Commune d ORGELET Construction d une Maison de Santé pluridisciplinaire 39270 ORGELET Maître d'oeuvre : D. BEURET & V. RATEL 2, Rue des Rochettes 39000 LONS LE SAUNIER Lot n 13 FORAGES SONDES GEOTHERMIQUES Plus en détail Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.
Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 Plus en détail JCS DCE. Construction de 26 logements individuels & intermédiaires. JCS architectes
26 bis chemin de froid lieu Tel : 06.80.62.02.32 SIRET 49846558200019 SARL IMMO LEMAN Impasse du bastion 74200 THONON Tampon Entreprise AQUIANO 2 Batiments de logements - 44 Logements Route de L'Horloge Plus en détail CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières
solutions ciblées pour des espaces toujours aux normes LYCÉE JEAN MOULIN Réfection des toilettes de l'internat Bât C CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières Lot n MAÎTRE D'OUVRAGE LYCÉE JEAN MOULIN Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ( C C T P )
Maître d Ouvrage COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CROSSEY 134 Rue de la Mairie 38960 SAINT ETIENNE DE CROSSEY Tél : 04 76 06 00 11 - Fax : 04 76 06 00 73 Mise en accessibilité des toilettes publiques et d une Plus en détail COMMUNE DE TRAVAILLAN RESTRUCTURATION ET EXTENSION DES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE TRAVAILLAN DANS LE VAUCLUSE (84).
COMMUNE DE TRAVAILLAN RESTRUCTURATION ET EXTENSION DES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE TRAVAILLAN DANS LE VAUCLUSE (84). CCTP LOT N 4: PLOMBERIE SANITAIRE Maître d œuvre Olivier FOULQUIER Plus en détail PARTIE A - CHAUFFAGE / VENTILATION
LOT N 8 : CHAFFAGE / VENTI LATION / PLOMBERIE SANITAIRE N ART DESIGNATION DES OVRAGES QTE P.. P.. x Q PARTIE A - CHAFFAGE / VENTILATION 1 GENERALITES 1.1à 1.9.2 Pour mémoire PM 2 DONNEES TECHNIQES 2.1 Plus en détail Thierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie
Thierry Gallauziaux David Fedullo La plomberie Deuxième édition 2010 Sommaire Sommaire Les bases de la plomberie Les matières synthétiques...16 Les dangers du gaz et de l eau...16 La plomberie...9 L eau...10 Plus en détail DOSSIER RESSOURCES. Dossier RESSOURCES. Session 2013. Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14
DOSSIER Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14 Maison de retraite Les Hortensias Générateur d air chaud, type SOMAT puissance estimée 400 kw et équipé d un brûleur fioul SIGMA. Cuve fioul acier de 3000 Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Procédure adaptée
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure adaptée (CCTP) LOT N 4 - PLOMBERIE Maître d'ouvrage 151 Rue de la Gare 76270 SAINT SAIRE Tél. 02 32 97 07 80 - Fax. 02 32 97 48 12 Représentant le Pouvoir Adjudicateur Plus en détail LOT N 05 - PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE
Commune de La Chapelle de Guinchay (71570) - Mise aux normes accessibilité PMR de la Mairie -06-1 -6 LOT N 05 - PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE 6.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX - Dépose des existants - Alimentations, Plus en détail DEVIS DESCRIPTIF / ESTIMATIF
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'AMBERT 63600 Restructuration de la Salle d'activité de CHAMPETIERES 63600 DEVIS DESCRIPTIF / ESTIMATIF LOT N 09 CHAUFFAGE / SANITAIRE A R C H I T E C T E D.P.L.G. Hervé Plus en détail REALISATION D UN BLOC SANITAIRE PARKING DU VEYRET. Mairie Annexe COMMUNE DE PORT LEUCATE 11370 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP
COMMUNE DE LEUCATE 11 370 REALISATION D UN BLOC SANITAIRE PARKING DU VEYRET Mairie Annexe COMMUNE DE PORT LEUCATE 11370 NOV 2013 PIECES ECRITES MAITRISE D OUVRAGE Commune de LEUCATE Hôtel de Ville 11370 Plus en détail DEPARTEMENT DU FINISTERE COMMUNE DE PLOBANNALEC (29740) 10, rue du Bourrelier CONSTRUCTION D UNE MAISON PASSIVE MAITRE D'OUVRAGE
DEPARTEMENT DU FINISTERE COMMUNE DE PLOBANNALEC (29740) 10, rue du Bourrelier CONSTRUCTION D UNE MAISON PASSIVE MAITRE D'OUVRAGE Melle CLEMENT et M. LE PAPE Lionel 6, rue du Bourrelier 29740 PLOBANNALEC Plus en détail 4 PLOMBERIE/SANITAIRE CHAUFFAGE
Réhabilitation du préau des Capucins Salle des associations / Commune de Cazères 31220 Page 1 sur 7 Préau des Capucins - Mairie de Cazères Mai 2012 LOT N 4 : PLOMBERIE/SANITAIRE - CHAUFFAGE C A B I N E Plus en détail COMMUNE DE PONTLEVOY «Réhabilitation et extension d un immeuble à usage de boulangerie» 4 rue du Colonel FILLOUX 41 400 PONTLEVOY
COMMNE DE PONTLEVOY «Réhabilitation et extension d un immeuble à usage de boulangerie» 4 rue du Colonel FILLOX 41 400 PONTLEVOY Lot n 07 PLOMBERIE SANITAIRE Société d Architecture BOITTE 10, rue de la Plus en détail DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Lot n 6 - ZINGUERIE - PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE GAZ - V.M.C.
HABITAT DAUPHINOIS 20, rue Balzac 26000 VALENCE Construction de 6 villas locatives Lotissement "Le joli clos II" Rue des vignes 38150 SAINT ROMAIN-DE-SURIEU DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Plus en détail Le présent document a pour objet la définition des ouvrages à réaliser et les fournitures à mettre en oeuvre pour l'exécution du lot
CCTP DPGF LOT 08 CHAUFFAGE / PLOMBERIE / VMC..1 / 15 I - GENERALITES Le présent document a pour objet la définition des ouvrages à réaliser et les fournitures à mettre en oeuvre pour l'exécution du lot Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Création d'un espace périscolaire Et d'une nouvelle mairie A CUSE et ADRISANS Rue PATARD 25 680 CUSE et ADRISANS Lot n 3 Ventilation - Plomberie sanitaire Maître Plus en détail CNRS. CENBG HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) PRO LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE
Affaire n E2124 Page 1 CNRS HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE A 07/2010 Emission originale BL BL INDICE DATE OBJET REDIGE VERIFIE JJ/MM/AA REVISIONS DU DOCUMENT Affaire n Plus en détail LOT N 7 - PLOMBERIE SANITAIRE
50 - LOT N 7 - PLOMBERIE SANITAIRE 0 - GENERALITES 1 - DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER 2 - NOMENCLATURE DES OUVRAGES 3 - EQUIPEMENT SANITAIRE 51-7.0 GENERALITES 7.0.1 : NORMES ET TEXTES REGLEMENTAIRES Plus en détail LES DTU PLOMBERIE SANITAIRE
Roger Cadiergues MémoCad ns03.a LES DTU PLOMBERIE SANITAIRE SOMMAIRE ns03.1. Le cadre DTU plomberie ns03.2. Le cadre du DTU 60.1 actuel ns03.3. L application du DTU 60.1 actuel ns03.4. Le cadre du DTU Plus en détail Lot n 08 PLOMBERIE / SANITAIRES
Lot n 08 PLOMBERIE / SANITAIRES 08.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX... 2 08.2 TEXTES ET REGLEMENTS... 2 08.3 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES... 2 08.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES... 3 08.4.1 GENERALITES... 3 08.4.2 PLOMBERIE... Plus en détail C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE
C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE Les prestations dues par l Entrepreneur du présent lot suivent strictement les prescriptions énoncées dans le présent lot. Ci-après toutes fournitures et ouvrages Plus en détail Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES. Communauté Rurale des Monts de Flandre
Communauté Rurale des Monts de Flandre Réhabilitation d une travée de bâtiment industriel en bureau D P G F Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES Maître d Ouvrage Maîtrise d Œuvre V1.1 - Avril 2011 Communauté Rurale Plus en détail COMMUNE D'AYN REAMENAGEMENT DES COMBLES DE LA MAIRIE CREATION DE 2 LOGEMENTS
COMMUNE D'AYN REAMENAGEMENT DES COMBLES DE LA MAIRIE CREATION DE 2 LOGEMENTS LOT N 05: PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION - PRO FEVRIER 2013 1 GENERALITES ADMINISTRATIVES I.01) Objet du présent descriptif: Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière Plus en détail SOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS 15 PERCEMENTS 16 SAIGNÉES SCELLEMENTS FRAIS DIVERS D'INTERVENTION DE DÉPANNAGE RECONNAISSANCE DES TRAVAUX Plus en détail Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2
Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2 1.1 GENERALITES... 2 1.1.1 OBJET... 2 1.1.2 BASE DE CALCULS NORMES ET REGLEMENTS... 2 1.1.3 CONTROLES ET ESSAIS... Plus en détail On retrouve généralement les réseaux séparatifs dans les petites et moyennes agglomérations ou dans les extension des villes.
Préambule et domaine d'application Le présent document a été créé dans le but pour permettre le dimensionnement des installations de plomberie sanitaire. C'est un document de synthèse, Il reprend partiellement Plus en détail Commune de SAINT LEONARD - 88650
Commune de SAINT LEONARD - 88650 ------------------------------------------------------------------------ PROJET D EXTENSION DU CENTRE DE SECOURS & CREATION DE GARAGES COMMUNAUX ------------------------------------------------------------------------ Plus en détail MAISON de RETRAITE DEPARTEMENTALE de la LOIRE ST-JUST, ST-RAMBERT = = = = = = = = = = REAMENAGEMENT DE LOCAUX
SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES POUR LE CHAUFFAGE ET L'INDUSTRIE Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 R.C Saint-Etienne 64 B 96 C/A 15, rue de l'eternité- 42.000 SAINT-ETIENNE Téléphone : Plus en détail Marché de fourniture et d installation de matériels de restauration, et de travaux de cloisonnement du local plonge
CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 Marché de fourniture et d installation de matériels de restauration, et de travaux de cloisonnement du local plonge ANNEXE 1 AU CCTP Plus en détail CENTRE HOSPITALIER BELAIR AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA PHARMACIE DU CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER BELAIR AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA PHARMACIE DU CENTRE HOSPITALIER DEVIS DESCRIPTIF - Lot n 12 CLIMATISATION - date : juin 2009 S.A. JACKY MANESSE 1 rue du Paquis - 08090 ARREUX - Tél. Plus en détail Projet : REHABILITATION DES BUREAUX DE LA MSA NYONS PHASE : PROJET CCTP LOT N 08 PLOMBERIE/SANITAIRES
Projet : REHABILITATION DES BUREAUX DE LA MSA NYONS PHASE : PROJET CCTP LOT N 08 PLOMBERIE/SANITAIRES MAITRE D'OUVRAGE : MSA ARDECHE DROME LOIRE 29, rue Frédéric Chopin, 26000 Valence Tél : 04 75 75 88 Plus en détail MAITRE D'OUVRAGE. HABITAT DAUPHINOIS 20 rue Balzac 26000 VALENCE Tél : 04.75.44.92.20. Construction de 12 villas à LA CHAPELLE EN VERCORS (26420)
MAITRE D'OUVRAGE HABITAT DAUPHINOIS 20 rue Balzac 26000 VALENCE Tél : 04.75.44.92.20. Construction de 12 villas à LA CHAPELLE EN VERCORS (26420) Dossier de consultation des entreprises : Octobre 2014 C.C.T.P. Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES PLOMBERIE
VILLE DE GUIPAVAS 2 9 4 9 0 G U I P A V A S AMENAGEMENT D UN GARAGE EN UNE SALLE D ENQUETES + CREATION D UN POINT D EAU EXTERIEUR (BATIMENT A) A LA GENDARMERIE DE GUIPAVAS (Rue de Paris) Maître d ouvrage Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Pôle de Coordination Avenue Borgnis Desbordes 56000 VANNES Tél. 02.97.40.22.86 Fax. 02.97.40.22.87 Dossier n V2001515 Rénovation complète d'une maison 32 rue d'ambon 56750 DAMGAN CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES Plus en détail MSA SIEGE SOCIAL DE VALENCE (26) EXTENSION DE BUREAUX
MAITRE D OUVRAGE 29, Rue Frédéric CHOPIN 26000 VALENCE MSA CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 06 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ARCHITECTE BET STRUCTURE / ECONOMIE / FLUIDES Cabinet d'architecture Plus en détail COLLEGE LIGNE DES BAMBOUS
COLLEGE LIGNE DES BAMBOUS 37 Rue Félix Baillif BP 13 97432 Saint-Pierre Tél : 02 62 55 19 30 Fax : 02 62 55 19 40 Adresse électronique : gestion.9741346v@ac-reunion.fr ------------------- DOSSIER DE CONSULTATION Plus en détail DOSSIER DCE LOT N 09 PLOMBERIE SANITAIRES REV.0 JANVIER 2012
BASSELIER - JARZAGUET ARCHITECTES / BE BUCHET / LA FABRIQUE DU PAYASAGE / RRCA / EL~INGENIERIE PAGE 1 1. GENERALITES 1.1 DEFINITION DU LOT Le présent lot comprend l'ensemble des travaux nécessaires à la Plus en détail CENTRE HOSPITALIER BELAIR AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA PHARMACIE DU CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER BELAIR AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA PHARMACIE DU CENTRE HOSPITALIER DEVIS DESCRIPTIF - Lot n 8 PLOMBERIE - SANITAIRES - date : juin 2009 S.A. JACKY MANESSE 1 rue du Paquis - 08090 ARREUX Plus en détail Construction d une crèche associative «Lei minòts» M.I.N. d Avignon. Maitre d ouvrage : association Les Maisons du Monde C.C.T.P. Lot n 3 Etanchéité
Construction d une crèche associative «Lei minòts» M.I.N. d Avignon Maitre d ouvrage : association Les Maisons du Monde C.C.T.P. Lot n 3 Etanchéité Décembre 2010 Lot n 3 Étanchéité Suivant avis techniques Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back