Source: https://es.scribd.com/doc/143272938/2-Supervision-de-Seguridad-en-Instalaciones-de-Servicio-Grifos-y-Gasocentros
Timestamp: 2016-10-22 03:56:01
Document Index: 35734548

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 11', 'Artículo 20', 'Artículo 18', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 6', 'Artículo 33', 'Artículo 30', 'Artículo 44', 'Artículo 48', 'Artículo 58', 'Artículo 60']

NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartiturasSUPERVISIONES EN ACTIVIDADES HIDROCARBUROS LIQUIDOS EN LA UNIDAD DE REGISTROS Y OPERACIONES COMERCIALESIng. Antero Ganoza Ydiaquez
DEFINICIONES (D.S 032-2002-EM GLOSARIO, SIGLAS Y ABREVIATURAS DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS Y SUS MODIFICATORIAS)
ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLES • Instalación en un bien inmueble donde los Combustibles son objeto de recepción, almacenamiento y venta al público. En el país, también se les denomina Estaciones de Servicio, Grifos, Grifos Flotantes, Grifos de Kerosene, Grifos Rurales y Grifos en la vía pública.
ESTACION DE SERVICIOS Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos a través de surtidores y/ o dispensadores exclusivamente; y que además ofrecen otros servicios en instalaciones adecuadas, tales como: • a) Lavado y engrase. • b) Cambio de Aceite y Filtros. • c) Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás artículos afines. • d) Cambio, reparación, alineamiento y balanceo de llantas. • e) Trabajos de mantenimiento automotor. • f) Venta de artículos propios de un Minimercado. • g) Venta de GLP para uso doméstico en cilindros, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y el Reglamento específico; quedando prohibido el llenado de cilindros de GLP para uso doméstico. • h) Venta de GLP para uso automotor, sujetándose al Reglamento específico. • i) Venta de kerosene, sujetándose a las disposiciones legales sobre la materia. • j) Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servicios al público en sus instalaciones, sin que interfiera con su normal funcionamiento ni afecte la seguridad del establecimiento.
Puede vender kerosene sujetándose a las demás disposiciones legales sobre la materia. podrá vender lubricantes. dedicado a la comercialización de combustibles a través de surtidores y/ o dispensadores.GRIFOS
GRIFO Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos. exclusivamente.
. Asimismo. filtros. llantas y accesorios para automotores. baterías.
puede prestar otros servicios. Venta de llantas. baterías. tales como: Lavado y engrase. ni afecte la seguridad del establecimiento. además. accesorios y demás afines. el mismo que deberá contar con la autorización de la DGH. Venta de artículos propios de un minimercado Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servicio al público en sus instalaciones. alineamiento y balanceo.GASOCENTROS
EESS CON GASOCENTRO
ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR. sin que interfiera con su normal funcionamiento. lubricantes. Cambio y reparación de llantas. aditivos.
. y que. (GASOCENTRO) Instalación en un bien inmueble para la venta de GLP exclusivamente para uso automotor a través de Dispensadores. Cambio de aceite. en instalaciones adecuadas y aprobadas por la DGH.
Puede ser autorizado a almacenar combustibles en cilindros.
.GRIFOS RURALES (ALMACENAMIENTO EN CILINDROS)
GRIFO RURAL Establecimiento de Venta al Público de Combustibles. ubicado en zonas o áreas clasificadas como tal por la Municipalidad Provincial respectiva.
Puede vender kerosene sujetándose a las demás disposiciones legales sobre la materia.
. que cuenta con Tanques de Almacenamiento de combustibles instalados en barcazas flotantes no autopropulsadas y ancladas o aseguradas en un lugar fijo ubicado en el mar. Expende combustibles exclusivamente a naves. a través de surtidores y/o dispensadores. Asimismo podrá vender lubricantes y otros artículos conexos.GRIFOS FLOTANTES
GRIFO FLOTANTE Establecimiento de Venta al Público de Combustibles. río o lago.
1 SUPERVISIÓN ESPECIAL POR EMERGENCIAS 3.2 SUPERVISIÓN OPERATIVA CONVENCIONAL 3. 2. SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA 2. SUPERVISIÓN OPERATIVA 2.1 SUPERVISIÓN OPERATIVA DE CONDICIONES INSEGURAS (PDJ) Y DE ACTOS INSEGUROS.2 SUPERVISIÓN ESPECIAL POR DENUNCIAS 4. SUPERVISIÓN ESPECIAL 3..MODALIDADES DE SUPERVISION
. SUPERVISIÓN DE PLAN DE ABANDONO DE TANQUES: LA REALIZA LA AUTORIDAD COMPETENTE.
acrediten ante OSINERGMIN que han cumplido con las normas técnicas.1. modificar u operar instalaciones destinadas a la comercialización de combustibles líquidos.
No olvidar que el proyecto debe tener una Declaración de impacto Ambiental (DIA) aprobada por la autoridad ambiental correspondiente
. OSINERGMIN emite el Informe Técnico Favorable ( ITF) o Registro correspondiente para instalar. de seguridad y medio ambiente. SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA Es aquella supervisión que se realiza con el fin que las personas que quieran realizar una actividad del subsector hidrocarburos . De acreditarlo.
2 Inscripción en el registro acorde con Cap. Inscripción de Modificación de registro acorde con Cap.1 o Anexo 2 o Anexo 3 según sea el caso.TRAMITES .1 de RCD (con visita) Actas de Verificación (Conformidad y/o de verificacion de Pruebas) (de ser el caso).SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA ACORDE CON RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO 191-2011-OS/CD Establecimientos nuevos 1° Etapa ITF de Instalación (I) (requisitos acorde con Anexo 2. presentacion acorde con 2.
. I Titulo II y Requisitos de Anexo. I Titulo II y requisitos de Anexo 2 ó Anexo 3 según sea el caso Establecimientos existentes ITF de Instalación para Modificación/Ampliación (IMA) (requisitos acorde con Anexo 2.1 de RCD (con visita) Actas de Verificación (Conformidad y/o de verificacion de Pruebas). 1.
SUPERVISIÓN DE PLANES DE ABANDONO
Las realiza la autoridad correspondiente del sector. (ambiental)
Solicitud para Instalación (o IMA) de Grifo o EESS o Gasocentro a OSINERGMIN de acuerdo a RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO 1912011-OS/CD
OSINERGMIN VISITA Y EVALUA
OSINERGMIN OTORGA ITF DE INSTALACIÖN O IMA (según corresponda)
1 de RCD 191-2011-OS/CD.
.acorde con anexo 2.
CON ITF INSTALACION (ITF INSTALACION DE M/A)
OBTIENE LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUC CION
RECIEN INICIA CONSTRUCCION DEL GRIFO.2
DE APROBAR OBTIENE ACTAS DE VERIFICACION
. presentación acorde con 2. EESS GASOCENTRO
SOLICITA Actas de Verificación (Conformidad y/o de verificación de Pruebas).
• El Agente presenta solicitud para la obtención de las Actas de Verificación
.Procedimiento para obtener Las Actas de Verificación Estación de Servicios y Grifos.
Establecimiento solicita inscripción y/o modificación de RH de Grifo. EESS o Gasocentro de GLP OSINERGMIN EVALUA DOCUMENTACIÓN ACORDE CON ANEXO 2.3 ITEM C
OSINERGMIN Otorga Ficha de Registro (Antes DGH)
USUARIO EN MUNICIPALIDAD OBTIENE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PRINCIPALES ASPECTOS DE SEGURIDAD EN GRIFOS. ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOCENTROS
Marco Normativo Distancias de Seguridad (Locales Públicos. interruptores de emergencia. Distancias Internas de Seguridad
. 8.CONTENIDO:
1. 2. Almacenamiento y Despacho de combustibles). 5.). 3. 7. Distribución General Instalaciones Mecánicas (Recepción. puestas a tierra) Actos y Condiciones Inseguras Extintores. Instalaciones Eléctricas (Áreas peligrosas. 4. 6. Líneas eléctricas aéreas. etc.
S.D. DS 037-2007-EM) D.S. Nº 030-98-EM “Reglamento Comercialización de Combustibles Líquidos” de
. Nº 054-93-EM “Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos” (Modificatorias: DS 020-2001-EM. DS 027-2005EM.
S. D. Nº 019-97-EM “Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petróleo para uso automotor – Gasocentros. Nº 015-2006-EM “Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos”.S. (Modificatorias: DS 027-2005-EM. DS 037-2007EM)  D.
LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS.. ETC.DISTANCIAS DE SEGURIDAD (LOCALES PÚBLICOS.)
PUNTOS DE EMANACIÓN DE GASES
Bocas de llenado de los tanques Tubos de ventilación de los tanques
PUNTOS DE EMANACIÓN DE GASES -GLP
Válvula de seguridad del tanque Dispensadores
zonas militares. modificado por el artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM
. comisarías o zonas policiales. cuarteles. Numeral 3 del artículo 11° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. teatros. mercados. iglesias. supermercados. establecimientos penitenciarios y lugares de espectáculos públicos. hospitales.Distancias Mínimas de Seguridad
LINDERO DE GRIFO
ESTACIONES Y SUB ESTACIONES ELECTRICAS LINEAS ELECTRICAS AEREAS
centros educativos. clínicas. cines.
Zonas Militares. Zonas Policiales
Cines. Teatros
Cuarteles.DISTANCIAS MINIMAS: A linderos de:
CINCUENTA METROS (50.
Dicha medición se hará en forma radial desde los puntos donde se pueden producir gases.00 m.)
Comisarias. a locales con proyectos aprobados o que tengan Licencia Municipal o Autorización equivalente para su funcionamiento
Mercados Supermercados.Clinicas.
A linderos de:
Estaciones y Sub Estaciones Eléctricas
Dicha medición se hará en forma radial desde los puntos donde se pueden producir gases
.DISTANCIAS MINIMAS:
SIETE METROS CON SESENTA CENTÍMETROS (7.60 m.
0 m 12.DISTANCIAS MINIMAS:
A líneas eléctricas aéreas
Distancia 7.
Líneas eléctricas aéreas T ≤ 36.60 m 10.000 V < T ≤ 145.000 V T > 145.000 V 36.000 V
La medición se hará desde los puntos donde se pueden producir gases hasta la proyección horizontal de las líneas eléctricas aéreas.
19 DS 054-93-EM)
. 18° 054-93-EM) Zona Urbana Angulo: 30° .0 m – 8.DISTRIBUCIÓN GENERAL – PATIO MANIOBRAS Ancho de Entrada : 6.0 m (Art.45° (Art.
6 m – 6.45° (Art.PATIO DE MANIOBRAS (SALIDA) Ancho Salida : 3. 18° 054-93-EM) Zona Urbana Angulo : 30° .0 m (Art. 19 DS 054-93-EM)
LOS ESTABLECIMIENTOS NO PODRÁN TENER SOBRE LA MISMA CALLE MÁS DE UNA ENTRADA Y UNA SALIDA (ART. 20 DS 054-93-EM)
Artículo 20° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM
VISTA DONDE SE APRECIA UNA ENTRADA Y UNA SALIDA POR LA MISMA CALLE
20 DS 054-93-EM)
.EN EL FRENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEBERÁN MANTENERSE O CONSTRUIRSE VEREDAS DE ACUERDO AL ANCHO Y NIVEL FIJADO POR EL MUNICIPIO (Art.
VEREDA EN LA ENTRADA Y SALIDA SOLO AFECTA A LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO Y NO INVADE LA PROPIEDAD VECINA
Artículo 18° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM
037-2007-EM)
RETIRO MÍNIMO 3 METROS
.DEBE EXISTIR UN RETIRO MÍNIMO ENTRE LA ISLA DE DESPACHO Y EL BORDE INTERIOR DE LA VEREDA. 16 054-93-EM) Y (PA GLP ART. 26 01997-EM MODIF. DICHO RETIRO DEBE SER DE 3 METROS COMO MÍNIMO Y SE MEDIRÁ DEL BORDE MÁS CERCANO DE LA ISLA DEL SURTIDOR Y/O DISPENSADOR HASTA EL BORDE INTERIOR DE LA VEREDA (ART.
para Grifos y EESS. .)
Numeral 4 del artículo 13° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM
Establecimientos carreteros:
-No se exige ancho de accesos. Para Gasocentros.Angulos similares a grifos urbanos
. el ancho máximo es de 12 m.
-Pista de aceleración y desaceleración. de 25 m -Isla de seguridad
. de 25 m -Pista de servicio.
EJE DE LA PISTA
.Isla de surtidores. a 20. (Numeral 1 del Artículo 13 05493-EM.0 m de eje de carretera adyacente.
0 m de eje de carretera adyacente (Numeral 5 del Artículo 14° 05493-EM)
25 METROS MÍNIMO
.Numeral 5 del artículo 14° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM
Edificaciones. a 25.
LA ALTURA MÍNIMA DEL TECHO (CANOPY) DE LA ISLA DE SURTIDORES ES
•Combustibles Líquidos, 3,90 m (Art. 21 054-93EM) * GLP, 4,90 m (Art. 30° 019-97EM modificado por el artículo 6° del Decreto Supremo Nº 0372007-EM)
4.- INSTALACIONES MECÁNICAS
Válvulas de Venteo Tapas Manholle Spill Container Boquereles Caja Contenedora Dispensador
Válvulas Sobrellenado Válvula Impacto
Botas Entrada Tubería Flexible Contenedor B.S. Nivel Máximo Llenado Tubería Flexible
Recuperador de Vapores
-Planchas de acero o fibras de vidrio. . -Debe contar con una Placa con los siguientes datos: -a) Fabricante -b) Fecha de Fabricación -c) Presión de Prueba.Espesor mínimo de 3/16” -Protección anticorrosiva (pintura asfáltica 3 mm) -La conexión de llenado debe llegar hasta 15 cm del fondo del tanque.
.INSTALACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
-Deben enterrase. -Apoyarse sobre capa de material inerte. espesor mínimo 15 cm -Protección superior o cubierta.No enterrar bajo edificios o vías públicas. mínimo de 0.45 m
(Art. de la superficie del terreno.INSTALACION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
Si el nivel freático está a menos de 4 Mts. los tanques se colocarán en estructuras de concreto armado o albañilería debidamente impermeabilizadas. 26° 054-93-EM) Nivel freático igual o mayor de 4.0 m no requieren estas estructuras
PRUEBA DE TANQUES y TUBERIAS
28° 05493-EM) En fosa : (Articulo 28 del DS 054-93-EM) El tanque debe ser probado hidráulicamente en terreno en la fosa y antes de ser cubierto con el material de relleno a una presión mínima de 69 kpa (0.5 Kg/cm2).7 Kg. Podrá Efectuarse Esta Prueba Con Aire A Una Presión Manométrica De Aire Mínima De 49 Kpa (0.Pruebas de los tanques: Los tanques deberán ser probados en la maestranza a la presión de diseño pero en ningún caso inferior a 15 libras/pulgadas2. Esta Prueba Debe Contemplar Las Variaciones De Temperatura Que Pueda Afectar Al Aire En El Interior Del Tanque .
./cm2). la que debe mantenerse por lo menos una hora para detectar posibles filtraciones. Estas pruebas se realizan en presencia del Supervisor de OSINERGMIN. La Que Deberá Mantenerse Por Un Tiempo Mínimo De 12 Horas. O Alternativamente. (Art.
la presión de prueba debe mantenerse durante el tiempo que sea necesario para revisar toda la red de cañerías. y de sesenta libras por pulgada cuadrada (60 lbs/pulg2) para las de despacho. Estas pruebas se realizan en presencia del Supervisor de OSINERGMIN. Este tiempo en ningún caso debe ser inferior a 30 minutos.
.S. 954-93-EM)
Las tuberías serán probadas antes de ser cubiertas con una presión no menor de tres libras por pulgada cuadrada (3 lbs/pulg2) para la recepción y ventilación.Pruebas de tuberías: (Artículo 33° del D.
5 m mínimo de cualquier abertura.TUBERÍAS DE VENTEO INDEPENDIENTES
Artículo 30° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM
-Todos los tanques deben contar con tubos de venteo.Altura mínima de 4.0 m de coronación de pared. . .0 m .Extremo debe culminar a no menos de 1. O a 2.
.Mínimo a 3. estructuras o accidentes de terreno.No deben interconectarse los venteos (a excepción del Sistema de Rec. . -Pendiente de 1. De vapores).0 m de edificios .5% hacia el tanque.
Zona de tanques de almacenamiento
DESCARGA DEL CAMIÓN-TANQUE DENTRO DEL PATIO DE MANIOBRAS SIN INVADIR LA VÍA PÚBLICA NI ENTORPECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO (ARTICULO 33° DEL DS 054-93-EM) 56
(Art.POZO A TIERRA PARA LA DESCARGA DE COMBUSTIBLE
Toda descarga obliga la conexión a tierra del vehículo transportador. 34 del DS 054-93 EM)
BOCAS DE LLENADO CON TAPAS HERMÉTICAS. DIFERENCIADAS POR PRODUCTO (ART. 33° DEL DS 054-93-EM)
TAPA HERMÉTICA DE AJUSTE RÁPIDO
ZONA DE DESPACHO (Islas con defensas)
Artículo 44°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 054-93-EM: La isla de contorno de los surtidores deberá diseñarse en forma tal que su geometría impida eventuales golpes a los surtidores. las que se destacarán con pintura de fácil visibilidad. Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las islas de surtidores de las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) deben tener defensas de fierro o concreto. o cualquier otro diseño efectivo contra choques.
(Art. que funcione automáticamente al registrarse una temperatura de ochenta grados (80°) centígrados o cuando el surtidor reciba un golpe que pueda producir roturas de sus tuberías.Válvulas de Impacto – Shut Off (dispensadores)
Los dispensadores … debe disponer de una válvula de cierre automático en la tubería de combustible inmediata a la base del mismo. 49 del DS 054-93-EM)
Pistola de despacho automática
Válvula de Seguridad – Break Away
Solo para GASOHOLES (GASOLINAS)
(Art. 38 del DS 054-93-EM y Art 63° y 64° del DS 019-97-EM para GLP) Areas Peligrosas Clasificadas en Grifos.En lugares donde se almacenan combustibles los equipos e instalaciones eléctricas deberán ser de tipo antiexplosivo. dentro de aquellas zonas o áreas donde puedan existir vapores inflamables de combustibles. Estaciones de Servicio y Gasocentros de GLP
ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL CABLEADO ELÉCTRICO EN ÁREAS PELIGROSAS CLASIFICADAS
TOMACORRIENTES. MAQUINA REGISTRADORA
.INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA USO DE POS.
ACOMETIDA ELÉCTRICA A BOMBAS SUMERGIBLES DE COMBUSTIBLES
INSTALACIONES ELECTRICAS – INTERIOR DE EQUIPOS DE DESPACHO
42 054-93-EM y Art 65 del DS 019-97-EM para GLP (02))
.OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS
INTERRUPTORES DE CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PULSADOR DE EMERGENCIA) QUE ACTUAN SOBRE LAS UNIDADES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE O BOMBAS REMOTAS DISTANTE DE ELLAS Y VISIBLEMENTE UBICABLES (ART.
En los lugares donde puedan ocurrir o existan tormentas eléctricas. 70 del DS 019-97-EM)
VISTA DE UN PARARRAYOS VISTA DE LA PARTE SUPERIOR DE UN PARARRAYOS
POZO A TIERRA PARA EL PARARRAYOS
. (Art. diseñado adecuadamente para proteger la instalación. debe instalarse un sistema de pararrayos.
6. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
Está PROHIBIDO expender combustibles a motos o motonetas con personas sentadas en el vehículo.
(Art. 58 del DS 054-93EM)
Los establecimientos que no satisfagan el radio mínimo de giro de catorce metros (14 m) no podrán prestar servicios a vehículos de carga y autobuses, y están obligados a colocar un aviso en ese sentido. (Art. 15 del DS 054-93-EM
Artículo 58°. salvo que se trate de petróleo diesel.
..Las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) están prohibidos de expender combustibles derivados de petróleo en los siguientes casos: A los vehículos destinados al transporte de pasajeros mientras éstos últimos se encuentren en su interior.
La operación de llenado del envase debe efectuarse bajo el control del operador del lugar de venta. El envase debe tener una tapa adecuada y haber sido diseñado para verter el líquido sin salpicaduras.. en envases que no sean de vidrio o material frágil.• •
Artículo 60°. Sólo se permitirá en forma excepcional y por razones de emergencia la venta de gasolina hasta 5 litros.
.No se aceptará el expendio de combustibles Clase I y Clase II en envases de vidrio o materiales frágiles.
MINIMO DOS (02) EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO. 99 del DS 019-97-EM (GLP))
Deben ser Listados por UL
. DEBE TENER CARTUCHO EXTERNO
Deben colocarse en lugares visibles y de fácil acceso (Art. TIPO ABC
PARA COMBUSTIBLES LIQUIDOS. 36 del DS 054-93EM y Art.
USO DE EXTINTORES Y PRÁCTICAS CONTRAINCENDIO
los vehículos que se encuentren en proceso de compra. Sólo podrán permanecer estacionados dentro de los límites del establecimiento. de servicio o por fallas mecánicas (Art. 51 del DS 054-93-EM)
.Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos en las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles.
Distancia de seguridad (internas)
BOCAS DE LLENADO O ISLA DE SURTIDORES
CAJAS DE INTERRUPTORES TUBOS DE VENTILACIÓN
DISTANCIA MAYOR A 3 METROS (*)
(*) LA DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS
DE EMANACIÓN DE GASES (TUBOS DE VENTILACIÓN. BOCAS DE LLENADO E ISLA DE SURTIDORES) Y LAS CAJAS DE INTERRUPTORES SE MIDE EN LA PROYECCIÓN HORIZONTAL (SOBRE EL TERRENO)
PROYECCIÓN HORIZONTAL (*)
ISLA DE SURTIDORES O DISPENDSADORES
.LAS CAJAS DE INTERRUPTORES ESTARÁN A UN DISTANCIA MAYOR DE 3 METROS A LOS TUBOS DE VENTILACIÓN.
103 019-97EM para GLP) SERVICIO DE VULCANIZACIÓN TUBOS DE VENTILACIÓN
DE EMANACIÓN DE GASES (TUBOS DE VENTILACIÓN. (Art. 50 054-93-EM) LA MEDIDA SE REALIZARÁ RESPECTO A LA FUENTE DE CALOR (PLANCHA METÁLICA ELÉCTRICA) (Art. BOCAS DE LLENADO Y SURTIDORES) Y LA PLANCHA METÁLICA ELÉCTRICA SE MIDE EN LA PROYECCIÓN HORIZONTAL (SOBRE EL TERRENO)
DISTANCIA MÍNIMA 10 METROS (*) PROYECCIÓN HORIZONTAL (*)
SURTIDORES / DISPENSADORES
.LOS SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN SE UBICARÁN A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 10 METROS DE LOS TUBOS DE VENTILACIÓN. PUNTOS DE LLENADO Y SURTIDORES / DISPENSADORES.
LOS ANUNCIOS O RÓTULOS ILUMINADOS POR MEDIO DE CORRIENTE O ENERGÍA ELÉCTRICA ESTARÁN A UNA DISTANCIA MAYOR DE TRES METROS (3 M) DE LOS TUBOS DE VENTILACIÓN Y BOCAS DE LLENADO
RÓTULO ILUMINADO POR ENERGÍA ELÉCTRICA TUBOS DE VENTILACIÓN
DE EMANACIÓN DE GASES (TUBOS DE VENTILACIÓN Y BOCAS DE LLENADO) Y EL ROTULO ILUMINADO SE MIDE EN LA PROYECCIÓN HORIZONTAL (SOBRE EL TERRENO)
PROYECCIÓN VERTICAL DISTANCIA MAYOR A LOS 3 METROS (*)
5 METROS DEL LIMITE DE LA PROPIEDAD VECINA.LAS BOMBAS SUMERGIBLES ESTARÁN UBICADAS A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 3.
ACEITE O DEMÁS MATERIALES COMBUSTIBLES
. ACEITES O DEMÁS MATERIALES COMBUSTIBLES (Art. 37 del DS 054-93-EM)
TANQUES DE GASOLINA HABITACIÓN DEL GUARDIÁN
DISTANCIA MÍNIMA 10 METROS (*)
MEDIDA HORIZONTAL (*)
(*) LA MEDIDA SE REALIZARÁ EN FORMA HORIZONTAL DESDE EL LINDERO MÁS CERCANO DE LA HABITACIÓN DEL GUARDIAN HACIA EL LINDERO MÁS CERCANO DE LOS DEPÓSITOS DE GASOLINA.LA HABITACIÓN DEL GUARDIÁN ESTARÁ UBICADA A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 10 METROS DE LOS DEPÓSITOS DE GASOLINA.
FOTOS INSTALACIONES PARA GLP USO AUTOMOTOR
ZONA DE TANQUE PARA GLP
Debe ubicarse a 5.0 m de altura.0 m del límite de propiedad.75m a 2.
. Malla de protección de 1.
0 m del otro surtidor.
.0 m de otro surtidor de Combustibles líquidos.0 m de TK GLP. Si es paralelo.Debe ubicarse a 5.A 3.ISLA DE GLP
. a 6. .
.INSTALACIONES MECANICAS DE GLP
-Medidor de nivel .Termómetro (líquido) .Manómetro (vapor) .Válvulas de exceso de flujo en conexiones de salida.Línea de purga
.Línea a tierra (solo Tks en superficie) . . .Válvula de seguridad.Válvula check en conexiones de entrada.
Central de alarma Ubicarse en .toma de carga .zona de tanque. Se activan al 25% de límite inferior de explosividad.bajo dispensadores .
0 m del Tk de GLP . .TOMA DE LENADO DEL TANQUE DE GLP
Deben ubicarse a: -8.3.0 m mínimo de edificaciones.3.10 m de vías públicas
.PULSADOR DE EMERGENCIA
Para el caso de Gasocentros de GLP se requieren de 02 pulsadores de emergencia.
2.- Supervision de Seguridad en Instalaciones de Servicio, Grifos y GasocentrosUploaded by Jhon R. Carrasco14 visitaDescargaInsertarSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
Documents similar to 2.- Supervision de Seguridad en Instalaciones de Servicio, Grifos y GasocentrosEstaciones de ServicioDISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTION PARA LA ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES - CALDERONTesis-Plan de Seguridad de Un GrifoManual Tecnico de Premier b y cChecklist Oxicorte OkMore from Ronald Orellano MUnidad I Gestion de Las Partes de InteresResumen Actividad 1-g. de La Info.Calculos de AcometidasManual Para El Diseño de Instalciaones Electricas en Edificios Multifamiliares de Hasta 3 PisosCentral Termoelectrica Energia MineraResponsabilidad Social y La CulturaTURBINAS HIDRAULICAS DIAPOSITIVASRetie Capitulo Iv_ronald Orellano_cod 72279525Presion RonaldRetie Capitulo Iv_ronald Orellano_cod 72279525Voltaje Rms IntegralLtd3. hidraulic turbinasElect IvaInforme 2 Logica DigitalLibroCalidadDeLaEnergíaEléctricaElectronica de Potencia Rashid EspanolActividad 2_ Unidad 1_ronald Orellano_72279525Actividad Central 1_ronald Orellano_72279525ciclos de potencia.pdfARTICULO---TEORIA DE CONTROL---RONALD ORELLANO M..docMODELO PARA LA INTEGRACIÓN AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS EN LA INDUSTRIA - UML --- RONALD ORELLANO M..pdfelectronica de potencia - hart.pdfTablas de DerivadasTabla de TransformadaProyecto Electrico Estacion de Servicios_ronald Orellano_cod 72279525MODULO_TRABAJO_GRADOCALIBRACIÓN DE CONDUCTORES_V3CONDUCTORES ELÉCTRICOS_V4