Source: http://www.e-riziko.cz/prezentace/euronx/EC3/index.html
Timestamp: 2019-11-14 01:54:16+00:00
Document Index: 9714575

Matched Legal Cases: ['čl.3', 'čl. 4', 'čl. 5', 'čl. 2', 'čl. 2', 'čl. 4', 'čl.4']

EURO-NX: MODUL NX-€C3
MODUL NX-€C3
ČSN EN 1991-1-2. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1.2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru. (73 0035)
ČSN P ENV 1993-1-1: 1992. NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 1. DÍL
ČSN P ENV 1993-1-2: 1995. NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ. Část 1.2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
1. Modul NXEC3 -Start
Spuštění modulu NXEC3
1.2 Ukončení
Uzavření aplikace NXEC3
2.1. Aktualizace projektu
Projekt NXEC3
2.1.1 Parametry projektu
Analýza požárního úseku
Parametry požárního úseku
Profil - parametry konstrukčního prvku
2.3.1 Profil - zatěžovací případy
Tažený prvek
Tlak (tlačené pruty, sloupy)
Ohybový moment (nosníky)
Klopení (nosníky)
2.3.2 Profil - požární odolnost
Vyhodnocení požární odolnosti
3.1 Databáze - aktualizace
Tabulka výhřevnosti látek
Tabulka konstrukčních materiálů
4.1 Možnosti
Nastavení NXEC3
Distribuce obsahuje instalační DISKETu START pro CD, která je aktivována pro danou distribuci. Dále CD, který obsahuje software s moduly pro NXEC3.
V případě, že instalujete modul na počítač, kde nebyl NXEC3 nikdy instalován nechejte při dotazu zda “Vytvořit databázi“ políčko zaškrtnuté. (Pokud necháte políčko prázdné, nebude instalace kompletní a po spuštění modulu se objeví chybové hlášení, že nelze otevřít databázi)
Po instalaci se pracovní ploše Windows zobrazí ikona modulu NXEC3
1.Modul NXEC3 – Start
Modul NXEC3 z řady EURO-NX je určen pro řešení požární odolnosti konstrukčních prvků
namáhaných tahem, tlakem(tlačené prvky, sloupy a ohybem (ohybový moment - nosníky).
ČSN P ENV 1993-1-1: 1992 (ČSN P ENV 1993-1-1 (73 1401) a
ČSN P ENV 1993-1-2: 1995 (ČSN P ENV 1993-1-2 (73 1401).
Spuštění modulu NXEC3:
- přímo ze složky ..\Bochnak\Euro-nx\NXEC3.exe
- z pracovní plochy Windows- ikona NXEC3
Hlavní obrazovka modulu
Projekt v modulu NXEC3 umožňuje zadání popis nového objektu odpovídajícím požadavkům podle ČSN EN 1991-1-2 (73 0835)
Parametry požárního úseku se zadávají v souladu s ČSN EN 1991-1-2 (73 0035). Zadané hodnoty umožňují výpočet průběhu návrhového požáru podle parametrické křivky.
Modul NXEC3 umožňuje řešení teplotního zatížení při požární situaci. Návrhový požár lze simulovat třemi způsoby:
- parametrická křivka podle ČSN EN 1991-1-2, příloha A (EC – Eurokód)
- parametrická křivka podle ČSN 73 0804 (určena pouze pro porovnání s par. křivkou EC
- tlak (tlačené prvky, sloupy)
- ohybový moment (nosníky)
- klopení (nosníky se ztrátou příčné a torzní stability)
Profil – parametry konstrukčního prvku
Konstrukční prvek se zadává pomocí tlačítka "Profil" ve stromu "Požární úsek/Profil"
(Upozornění: Pro zadání nového profilu je nutná existence alespoň 1 požárního úseku pro daný projekt)
Údaje se zadávají v souladu s EC3-1-1 a EC3-1-2
(Poznámka: .v dialogovém okně je nutné věnovat pozornost položce "Analýza prvku - vnitřní síly" kde se volí zatěžovací případ)
2.3.1 Profil – zatěžovací případy
Po zadání základních parametrů konstrukčního prvku ve formuláři FORM 5 a volbě zatěžovacího případu se definují návrhové parametru prvku pro běžnou teplotu a pro požární situaci. Po zadání parametrů konstrukčního prvku ve FORM 5 se automaticky aktualizuje hlavní obrazovka modulu FORM 6, zobrazí se parametry profilu v pravé části obrazovky.
Volbou "Tah (tažené pruty)" v poli "Analýza prvku – vnitřní síly" při definici profilu v dialogovém okně FORM 5 se nastaví parametry pro návrhová zatížení podle EC3-1-1 resp. EC3-1-2 pro běžnou teplotu resp. pro požární situaci.
Po definici profilu a volbě "Tah (tažené pruty)" jako zatěžovací případ se zobrazí v hlavním okně aplikace FORM 6 tabulka s parametry.
Volbou "Edit" v pravé horní části obrazovky se zobrazí formulář pro zadání hodnot zatížení a redukčních součinitelů (podle EC3-1-1 a EC3-1-2)
Volbou "Tlak (tlačené pruty, sloupy)" v poli "Analýza prvku – vnitřní síly" při definici profilu v dialogovém okně FORM 5 se nastaví parametry pro návrhová zatížení podle EC3-1-1 resp. EC3-1-2 pro běžnou teplotu resp. pro požární situaci.
Po definici profilu a volbě "Tlak (tlačené pruty, sloupy)" jako zatěžovací případ se zobrazí v hlavním okně aplikace FORM 6 tabulka s parametry.
Volbou “Ohybový moment (nosníky)" v poli "Analýza prvku – vnitřní síly" při definici profilu v dialogovém okně FORM 5 se nastaví parametry pro návrhová zatížení podle EC3-1-1 resp. EC3-1-2 pro běžnou teplotu resp. pro požární situaci.
Po definici profilu a volbě "Ohybový moment (nosníky)" jako zatěžovací případ se zobrazí v hlavním okně aplikace FORM 6 tabulka s parametry.
Volbou “Klopení (nosníky)" v poli "Analýza prvku – vnitřní síly" při definici profilu v dialogovém okně FORM 5 se nastaví parametry pro návrhová zatížení podle EC3-1-1 resp. EC3-1-2 pro běžnou teplotu resp. pro požární situaci.
Po definici profilu a volbě "Klopení (nosníky)" jako zatěžovací případ se zobrazí v hlavním okně aplikace FORM 6 tabulka s parametry.
Volbou "Edit" v pravé horní části hlavní obrazovky se zobrazí formulář pro zadání hodnot zatížení a redukčních součinitelů (podle EC3-1-1 a EC3-1-2)
2.3.2 PROFIL – POŽÁRNÍ ODOLNOST
V pravé dolní části hlavní obrazovky FORM 6, po zadání parametrů profilu a návrhového zatížení se zobrazí tlačítko "Výpočet" a pod ním volba návrhového požáru - “Simul. Požáru“.
uživatel zvolí návrhový požár
- ISO T,krit resp. ISO T,max – normová křivka,
- Eurokód – parametrická křivka
Pro volbu ISO T,krit modul vyhodnotí požární odolnost prvku podle kritické teploty prvku v relaci na normový požár. Pokud uživatel zvolí ISO T,max, pak se požární odolnost vyhodnocuje podle normové křivky, ale testuje únosnost prvku v čase požadované požární odolnosti ocelového prvku. Volba Eurokód provede vyhodnocení požární odolnosti testováním únosnosti prvku v čase požadované požární odolnosti při parametrickém požárním namáhání.
- stlačte tlačítko "Výpočet"
- v dolní pravé části obrazovky se zobrazí tabulka s vypočtenými hodnotami vygenerovaná přírůstkovou metodou
- pokud se v dole tabulce zobrazí, že prvek při požární situaci vyhoví, není třeba dávat další opatření
- v případě, že prvek při požární situaci nevyhoví je nutno prvek opatřit protipožárním nátěrem resp. boxem
Protipožární ochrana prvku se zadává ve formuláři FORM 5 "Profil" – “Vlastnosti požárně ochranného materiálu” Po zadání PO opatření pak výpočet opakovat.
POŽÁRNÍ ODOLNOST OCELOVÉHO PRVKU
Řešení podle : ČSN P ENV 1993-1-1:1992. Eurokód 3. Část 1-1
ČSN P ENV 1993-1-2:1995. Eurokód 3. Část 1-2
Název objektu: Obchodní centrum
Požární úsek : PN 4.05
Typ/označení prvku : Nosník klopení - chráněný 10 mm
Jakost oceli : S 235
Třída oceli : EN 10025-2
Vlastnosti materiálu (ENV 1993-1-1:1992, čl.3.2.5)
Modul pružnosti v tahu a tlaku E = 210000 N.mm-2
Modul pružnosti ve smyku G = 81000 N.mm-2
Poissonův součinitel n = 0.3
Mez kluzu fy = 235.0 N.mm-2
Hustota oceli ra = 7850 kg.m-3
Měrné teplo oceli ca = 600 J.kg-1.K-1
Tepelná vodivost la = 45 W.m-1.K-1
Profil : IPE 270
wel,y [cm3]
wpl,y [cm3]
wel,z [cm3]
wpl,z [cm3]
It = 159448 mm4
Iw = 70577867001 mm5
Iz = 4198680 mm4
Parametry pro požární situaci
Vystavení požáru : ze všech stran
Požární ochrana prvku : chráněný nátěrem / nástřikem
Ochranný materiál : Zpěnitelný nátěr
Tloušťka dp = 10.00 mm
Hustota rp = 250.00 kg.m-3
Měrné teplo cp = 790.00 J.kg-1.K-1
Tepelná vodivost lp = 0.06 W.m-1.K-1
Vlhkost materiálu pp= 0.00
Systémová délka L = 7.60 m
Návrhová požární odolnost : R45 minut
Nosník se ztrátou příčné a torzní stability
(ENV 1993-1-2: 1995, čl. 4.2.3.3 (5))
Parciální součinitelé spolehlivosti
(ENV 1993-1-1: 1992, čl. 5.1.1)
gM1 = 1.15
(ENV 1993-1-2: 1995, čl. 2.3 (2))
Návrhový působící ohybový moment
MSd = 74.2 kN.m
Klasifikace průřezu za pokojové teploty
e = (235/fy)0,5 = 1.000
d/tw = 33.273
c/tf = 6.618
Třída průřezu = 1
Délka nosníku mezi body zajištěnými proti vybočení
L = 4,6 m
Kritický moment Mcr = 169.7 kN.m
(prosté uložení nosníku s volnou deplanací)
Poměrná štíhlost při ztrátě stability za ohybu
lLT = 0.819
aLT = 0.210 ( křivka a )
fLT = 0.900
cLT = 0.785
Momentová únosnost nosníku Mb,Rd = 77.6 kN.m
MSd <= Mb,Rd .. nosník za běžné teploty vyhoví
Návrhové zatížení pro požární situaci
(ENV 1993-1-2: 1995, čl. 2.4.3)
Redukční součinitel hfi = 0.560
Ohybový moment působící při požáru Mfi,d = 41.6 kN.m
POŽÁRNÍ ODOLNOST (ENV 1993-1-2: 1995, čl. 4.2.3)
Maximální teplota prvku v čase t = 45 min
qa,t = 320.3°C
Klasifikace průřezu za zvýšené teploty
e = 0,85 (235/fy)0,5 = 0.850
Výpočet momentové únosnosti pro průřez třídy 1 za požáru
ky,q = 1.000
kE,q = 0.780
lLT,q = lLT ( ky,q / kE,q )0,5 = 0.927
aLT,q = 0,65 ( 235 / fy) 0,5 = 0.650
fLT,q = 1.166
cLT,fi = 0.534
Mb,fi,t,Rd = cLT,fi/1,2 (ky,q Wpl,y fy)/gM,fi = 50.6 kN
Návrhový požár : parametrická teplotní křivka (Eurokód 1,č.1-2)
Vývoj teploty ocelového prvku
Vnitřní ocelová konstrukce izolovaná požárně ochranným
materiálem (ENV 1993-1-2: 1995, čl.4.2.5.1)
Dqa,t = (lp/(dpcara)).(Ap/V)[1/(1 + f/3)].(qg,t - qa,t)Dt - (ef/10 - 1)Dqg,t ( ale Dqa,t > 0 )
f = (cprpdp)/(cara).(Ap/V) = 0.10
Průřezový součinitel AP/V = 226.59 m-1
generováno přírůstkovou (spreadsheet) metodou
časový krok Dt = 30 sekund
Mb,fi,t,Rd >= Mfi,Sd
Navržený průřez za požáru vyhoví
3.1 Databáze – aktualizace
Volba "Databáze"->"Výhřevnosti materiálů" v hlavní nabídce modulu umožňuje aktualizovat hodnoty výhřevnosti hořlavých látek pro výpočet hustoty požárního zatížení. Základní databáze obsahuje výhřevnosti látek podle tabulky E..3, EC1-1-2 z přílohy E.
Tabulka konstrukčních materiálu
Volba "Databáze"->"Parametry průřezů" umožňuje aktualizovat rozměry profilů prutů
pro výpočet průřezových charakteristik a vnitřních sil konstrukčních prvků. Tabulka se používá ve FORM 5 pro zadání typu profilu.
Tabulka požárně ochranných materiálů
Databáze "Požárně ochranné materiály" obsahuje údaje o tepelně technických vlastnostech nástřiků resp. ochranných boxů pro konstrukční prvky, které umožňují zvýšit jejich požární odolnost. Databázi lze aktualizovat po volbě “Databáze“ -> “Požárně ochranné materiály”. Tabulka se využívá ve FORM 5 pro zadání požárně ochranného nátěru/nástřiku nebo boxu.