Source: http://docplayer.it/9674659-Documentinews-grazie-a.html
Timestamp: 2018-02-19 09:01:15+00:00
Document Index: 132960052

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 11', 'art. 4']

DOCUMENTINEWS GRAZIE A: - PDF
Download "DOCUMENTINEWS GRAZIE A:"
1 DOCUMENTINEWS Approfondimenti schematici e monotematici di tipo tecnico-giuridico su Normative, Regole, Giurisprudenza, Tecnologie, Tecniche, Prodotti e Materiali da costruzione e per lo studio professionale. N.B.: il documentonews non rappresenta una pubblicazione, ne una testata giornalistica, ma un documento di lavoro del Centro Studi Romolo Balasso architetto N Impianti interni agli edifici: Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 Per informazioni scrivere a: D.M. dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici SCHEMI DI RAFFRONTO tra legge 46/90 + d.p.r. 447/91 con d.m 37/2008 ambito di applicazione, categorie di impianti ed obbligo di con relativo deposito allo sportello unico dell edilizia [il DM 37/2008 è in vigore dal 27 marzo 2008] GRAZIE A: e a:
2 EDILIZIA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL INTERNO DEGLI EDIFICI Quadro di raffronto Ambito di applicazione delle disposizioni normative categorie di impianti considerati obbligo di progettazione obbligo di progettazione con deposito presso lo sportello unico per l edilizia Raffronto tra le disposizioni previgenti legge 46/90 e d.p.r. 447/91 e quelle vigenti dal 27 marzo 2008 d.m n. 37 [fonte: studio Tecnojus Centro Studi tecnico-giuridici] Gli obblighi in sintesi: sistema previgente legge 46/90 d.p.r. 447/91 Gli obblighi in sintesi: sistema vigente d.m. 37/2008 ambito di applicazione obbligo di Obbligo di deposito del progettisti competenti ambito di applicazione La normativa previgente distingueva gli obblighi di redazione del degli impianti all interno degli edifici in relazione all uso degli edifici: Edifici adibiti ad uso civile (art. 1, comma 1, legge 46/90): o erano considerati tali le unità immobiliari o parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili (art. 1, comma 1 d.p.r. 447/91). Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi (art. 1, comma 2, legge 46/90): o Edifici sedi di attività, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni e servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici (art. 1, comma 2, d.p.r. 447/91). Per gli edifici ad uso civile la redazione del per l installazione, la trasformazione e l ampliamento di tutti gli impianti considerati dalla legge (art. 1, comma 1), è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di cui al d.p.r. 447/1991 per gli edifici adibiti ad uso civile. Per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commerci, al terziario ed ad altri usi, l obbligo di progettazione e deposito sussiste, oltre i limiti dimensionali previsti dal d.p.r. 447/1991, è obbligatoria limitatamente agli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell energia elettrica all interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell energia fornita dall ente distributore. Il di cui è resa obbligatoria la redazione deve essere depositato: Presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazione alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; Presso gli uffici comunali, contestualmente al edilizio, per gli impianti il cui non sia soggetto per legge ad approvazione. La redazione del deve avvenire da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell ambito delle rispettive competenze. Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; Pag. 2 di 8
3 e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto. obbligo di obbligo di deposito del senza obbligo di deposito del Sussiste l obbligo di per tutti gli impianti realizzati all interno degli edifici. La norma, però, distingue due fattispecie di : quelli con obbligo di deposito allo sportello unico per l edilizia in quanto relativi ad impianti aventi limiti pari o superiori a quelle previsti normativamente; quelli senza obbligo di deposito perché relativi ad impianti e/o a condizioni al di sotto dei limiti dimensionali previsti. Il degli impianti per il quale è stato reso obbligatorio il deposito allo sportello unico edilizia contestualmente al edilizio, deve essere redatto esclusivamente da professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. Gli impianti il ci deve essere depositato sono quelli aventi i limiti dimensionali elencati al comma 2 dell art. 5 del decreto. N.B.: nel caso di procedimento/provvedimento unico lo sportello unico di riferimento si dovrà intendere quello per le attività produttive (Suap). La redazione del di impianti senza obbligo di deposito, oltre che da professionisti iscritti agli albi, può essere svolta dal responsabile tecnico dell impresa installatrice. Il responsabile tecnico deve essere in possesso, in alternativa, di uno dei requisiti tecnico-professionali seguenti: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. Tecnojus Centro Studi tecnico-giuridici Pag. 3 di 8
4 Categorie di impianti considerati (contraddistinte dalle lettere) e tipologie di impianti ad esse corrispondenti Legge 46/90 e d.p.r. 447/91 d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 a) Impianti di produzione trasporto distribuzione e utilizzazione dell energia elettrica all interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell energia fornita dall ente distributore a) Impianti di produzione trasformazione trasporto distribuzione e utilizzazione dell energia elettrica Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche Impianti per l automazione di: porte cancelli barriere b) Impianti radiotelevisivi b) Impianti radiotelevisivi Impianti elettronici in genere Impianti elettronici in genere antenne antenne Impianti di protezione da scariche atmosferiche Opere da installatore elettrico - elettricista Pag. 4 di 8
5 Categorie di impianti considerati (contraddistinte dalle lettere) e tipologie di impianti ad esse corrispondenti Legge 46/90 e d.p.r. 447/91 d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 c) Impianti di riscaldamento climatizzazione c) riscaldamento climatizzazione Impianti di condizionamento refrigerazione di qualsiasi natura e specie azionati da fluido liquido aeriforme gassoso e di qualsiasi natura o specie Comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione ventilazione aerazione dei locali d) Impianti idrosanitari d) Impianti di trasporto trattamento uso accumulo e consumo di acqua all interno degli edifici a partire dal unto d consegna dell acqua fornita dall ente distributore Impianti idrici Impianti sanitari di qualsiasi natura o specie e) Impianti di trasporto utilizzazione del gas allo stato liquido o aeriforme all interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall ente distributore e) Impianti per distribuzione utilizzazione di gas di qualsiasi tipo Comprese le opere di ventilazione aerazione dei locali Opere da installatore termo-idrauilico Tecnojus Centro Studi tecnico-giuridici Pag. 5 di 8
6 Categorie di impianti considerati (contraddistinte dalle lettere) e tipologie di impianti ad esse corrispondenti Legge 46/90 e d.p.r. 447/91 d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 f) Impianti di sollevamento di f) persone cose Per mezzo di ascensori montacarichi scale mobili e simili Impianti di sollevamento di persone cose Per mezzo di ascensori montacarichi scale mobili e simili g) Impianti di protezione antincendio g) Impianti di protezione antincendio Opere speciali Pag. 6 di 8
7 a) Per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di single unità abitative aventi potenza impegnata > a 6 Kw impianti elettrici in edifici adibiti a qualsiasi uso art. 5 comma 2 a) Per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie > a 400 mq b) per impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici Per i quali è obbligatorio il E in ogni caso per impianti di potenza complessiva > di 1200 VA rese dagli alimentatori a d) Per impianti di protezione da scariche atmosferiche In edifici di volume > a 200 mc c) impianti elettrici in edifici attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi d) Unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente,di se le utenze sono alimentate a tensione > a 1000 V, inclusa la parte a bassa tensione Quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata > 6 kw Qualora la superficie sia > di 200 mq ambienti soggetti a normativa specifica del CEI locali adibiti ad uso medico locali per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio incendio b c e) impianti elettronici in genere f) impianti riscaldamento f) impianti di climatizzazione Quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione Dotati di canne fumarie collettive ramificate Per tutte le utilizzazione aventi una potenzialità frigorifera a frigorie/ora e g) impianti gas Relativi alla distribuzione e l utilizzazione di gas combustibili con portata termica > 50 kw Relativi alla distribuzione e l utilizzazione di gas combustibili dotati di canne fumarie collettive ramificate Relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi g h) impianti di protezione antincendio Qualora inseriti in attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi CPI Quando gli idranti sono in numero 4 Quando apparecchi di rilevamento sono in numero d.m. 37/2008: impianti con obbligo di da depositare allo s.u.e. Rif. Art. 5, comma 2, e art. 11 d.m. 37/2008 Tecnojus Centro Studi tecnico-giuridici Pag. 7 di 8
8 Per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata > a 6 Kw Per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie > a 400 mq a) impianti elettrici in edifici adibiti ad uso civile Per impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici Per i quali è obbligatorio il E in ogni caso per impianti di potenza complessiva > di 1200 VA rese dagli alimentatori a a) impianti elettrici in edifici adibiti ad altro uso se le utenze sono alimentate a tensione > a 1000 V, inclusa la parte a bassa tensione Quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie > di 200 mq a) impianti elettrici Con potenza impegnata a 1,5 Kw per tutta l unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI Di locali ad uso medico Di locali per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischi incendio b b) impianti elettronici in genere b) impianti di protezione da scariche atmosferiche Quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione In edifici di volume > a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI In edifici di volume superiore a 200 mc e con altezza > a 5 metri c c) impianti evacuazione fumi c) impianti di condizionamento Canne fumarie collettive ramificate Per tutte le utilizzazione aventi una potenzialità a frigorie/ora e e) impianti gas Per il trasporto e l utilizzazione di gas combustibili con portata termica > 34,8 kw Per il trasporto e l utilizzazione di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi g g) impianti di protezione antincendio Qualora inseriti in attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi CPI Quando gli idranti sono in numero 4 Quando apparecchi di rilevamento sono in numero impianti con obbligo di e suo deposito presso gli uffici comunali Rif. Art. 1, comma 1 legge 46/90 e art. 4 comma 1 d.p.r. 447/91 Pag. 8 di 8