Source: http://docplayer.fi/3238403-7-2-2014-ehdotus-lahes-nollaenergiarakentamisen-laskennan-lahtotiedoiksi.html
Timestamp: 2016-12-09 04:46:10+00:00
Document Index: 13829043

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Ehdotus lähes nollaenergiarakentamisen laskennan lähtötiedoiksi
Ehdotus lähes nollaenergiarakentamisen laskennan lähtötiedoiksi
Download "7.2.2014. Ehdotus lähes nollaenergiarakentamisen laskennan lähtötiedoiksi"
1 Ehdotus lähes nollaenergiarakentamisen laskennan lähtötiedoiksi Tilakohtaiset lähtötiedot jäähdytystarpeen mitoitukselle sekä yksityiskohtaisille energialaskelmille.2 ESIPUHE Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi tarvitaan yhä tarkempia ja yksityiskohtaisempia laskentamenetelmiä. Keskeinen osa energialaskennassa on rakennuksen teknisten ominaisuuksien lisäksi rakennusten käytön määrittely energian tarpeeseen liittyviltä osin mahdollisimman totuudenmukaisella tavalla, jotta energiankulutus ja energiantuotanto voitaisiin sovittaa entistä paremmin yhteen ja samalla selvittää keinoja uusiutuvien energialähteiden tehokkaammaksi hyödyntämiseksi ja primäärienergian tarpeen vähentämiseksi. Tämän raportin ja siihen liittyvän käyttöprofiilit excel-taulukon tavoitteena on esittää rakennuksen tilojen jäähdytystarpeen mitoituslaskelmille sekä yksityiskohtaisille olosuhde- ja energialaskelmille keskeiset lähtötietotarpeet sekä niiden esimerkinomaiset arvot valituille tilatyypeille. Työ on toteutettu FINVAC yhdistyksen ohjauksessa ja sen on rahoittanut Ympäristöministeriö. Työn ohjausryhmässä toimivat Miimu Airaksinen VTT:ltä, Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriöstä, Jarek Kurnitski Aalto Yliopistolta, Kimmo Liljeström Optiplan Oy:stä, Kimmo Lylykangas Arkkitehtitoimisto Lylykangas Oy:stä, Pellervo Matilainen Skanska Oy:stä, Jorma Railio, Harri Ripatti Climaconsult Oy:stä, Hannu Sipilä SULVI ry:stä, Eino Tetri Aalto Yliopistolta sekä Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy:stä. Työn on toteuttanut Optiplan Oy, josta projektipäällikkönä toimi Kimmo Liljeström ja asiantuntijoina Minna Hurme sekä Maria Raiko. FINVAC ry:stä ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Olli Seppänen. 23 SISÄLLYS ESIPUHE... 2 SISÄLLYS JOHDANTO... 4 KÄYTTÖPROFIILIT TAULUKON SISÄLTÖ Rakennus- ja tilatyypit Lämpötila Ilmanvaihto - ilmamäärät Ilmanvaihto ohjaus & käyntiaika Henkilö määrä, aktiviteetti ja vaatetus Henkilö läsnäoloaika Henkilö läsnäoloaste Yleisvalaistus Tehotiheys ja ohjaus Yleisvalaistus valaistusvoimakkuus, häikäisy- ja värintoistoindeksi Yleisvalaistus käyttöaika Perusvalaistus käyttöprofiilit Valaistus kohdevalaistus Kuluttajalaitteet teho ja käyttöaika Kuluttajalaitteet käyttöprofiilit VEDENKULUTUS YHTEENVETO LÄHTEET LIITE 1 ESIMERKKILASKELMA Jäähdytyksen mitoitusteho, tilan olosuhteiden pysyvyys sekä jäähdytysenergiantarve eri asetus- ja mitoituslämpötiloilla4 1 JOHDANTO Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi tarvitaan yhä tarkempia ja yksityiskohtaisempia laskentamenetelmiä. Keskeinen osa energialaskennassa on rakennusten käytön määrittely mahdollisimman totuudenmukaisella tavalla, jotta energiankulutus ja -tuotanto voitaisiin sovittaa entistä paremmin yhteen ja samalla selvittää keinoja uusiutuvien energialähteiden käytön tehostamiseksi primäärienergian tarpeen vähentämiseksi. Yksityiskohtaisessa tuntitason energialaskennassa rakennuksen käyttö määritellään tilakohtaisesti tilan käyttöajan ja tuntitason kuormituksen avulla. Tuntitason kuormitusta kuvataan ns. käyttöprofiileilla, jossa kullekin tunnille arvioidaan kuormitustaso maksimikuormasta. Käyttöprofiileita tarvitaan käyttötarkoituksiltaan erilaisille rakennuksille ja tiloille, eri viikonpäiville huomioiden vuodenaika ja muut tilojen käyttöasteeseen vaikuttavat tekijät kuten esim. vuosilomat. Käyttöprofiilit ovat tarpeen mm. ihmisten läsnäololle ja aktiviteetille, valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähkön käytölle sekä lämpimän käyttöveden käytölle. Huomattavaa on, että kaikkea energiankulutusta ei voida luotettavasti määrittää rakennuksen pinta-alaan suhteutettuna, vaan on selvitettävä miten yksittäiset laitteet kuten muun muassa jääkaappi ja televisio otetaan huomioon laskennassa. Käyttöprofiilit ovat välttämättömiä omavaraisenergiantuotannon laskemiseksi, jotta ajasta riippuva tuotanto ja kulutus voidaan sovittaa yhteen. Tämä koskee sähkön käytön ja tuotannon lisäksi lämpimän käyttöveden kulutusta, jotta voidaan laskea luotettavasti mm. aurinkokeräinten tuottamasta energiasta hyödyksi saatu osuus. Käyttöprofiileita tarvitaan edelleen uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi (EU:n RES-direktiivi) ja lähes nollaenergiarakennuksen määrittelyssä. Käyttöprofiilit luovat perusteita lähes nollaenergiarakentamista ohjaavan säännöstön valmisteluun. Käyttöprofiilit liittyvät energialaskennan lisäksi myös sisäilmastosuunnittelun kuten esim. jäähdytyksen mitoitukseen, johon ei ole Suomessa olemassa vakiintunutta mitoitustapaa vaan käytännöt vaihtelevat eri suunnittelutoimistojen välillä. Joissakin maissa kuten Britanniassa, Saksassa ja Sveitsissä on jo käytössä hyvinkin yksityiskohtaiset standardoidut tilatyyppikohtaiset käyttöprofiilit. Suomessa vastaavat laskennan yhtenäiset lähtötiedot puuttuvat. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 käyttötarkoitusluokan standardoidulla käytöllä ohjataan määräystenmukaisuuden osoittamista eikä se kuvaa rakennuksen tilojen käyttöä riittävän yksityiskohtaisesti energia- ja sisäilmastosuunnittelun tarpeisiin. Tilojen käyttöprofiilit työn tavoitteena on ollut esittää rakennuksen tilojen jäähdytystarpeen mitoituslaskelmille sekä yksityiskohtaisille olosuhde- ja energialaskelmille keskeiset tilatyyppikohtaiset lähtötietotarpeet sekä niiden esimerkinomaiset arvot hankkeessa valituille tilatyypeille. Työn tuloksina laadittiin loppuraportti ja käyttöprofiilit excel-taulukko. 45 2 KÄYTTÖPROFIILIT TAULUKON SISÄLTÖ Tässä esitetään käyttöprofiilit taulukon sisältö sekä käytetyt lähteet. 2.1 RAKENNUS- JA TILATYYPIT Rakennustyyppi Erillinen pientalo, asuinrivi- ja ketjutalo, asuinkerrostalo Asuinhuone Kuva 2.1. Ote käyttöprofiilit taulukosta rakennustyyppi, tilatyyppi ja tilatyypin tarkennus. Tarkennus Makuuhuone 1 henkilö Käyttöprofiilit taulukkoon valittiin muutamia eri rakennus- ja tilatyyppejä, joiden avulla testattiin erilaisia lähtötietotarpeita. Lähes kaikissa selvityksen taustalla olevissa lähteissä oli erilaisia nimikkeitä vastaavilla rakennus- ja tilatyypeillä. Tässä päädyttiin käyttämään Suomen rakentamismääräyskokoelman osien D2 (2012) ja D3 (2012) nimikkeistöä. Rakennustyyppi on Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) liitteen 1 mukainen rakennusten käyttötarkoitusluokka /21/ ja tilatyyppi on Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 (2012) liitteen 1 Ilmavirtojen, ilman liikkeen ja äänitason ohjearvoja mukainen tilatyyppi /20/. Asuintilojen osalta on taulukossa eroteltu tilatyyppikohtaisesti ratkaisu jossa ilmavirran tehostusta voidaan ohjata tila- tai asuntokohtaisesti ja ratkaisu jossa ei tätä mahdollisuutta ole. 2.2 LÄMPÖTILA Lämpötila tilassa Mitoitus Asetus Tarkennus Talvi C Kesä C Talvi C Kesä C Asuinhuone Makuuhuone 1 henkilö 21,0 27,0 21,0 27,0 Kuva 2.2 Ote käyttöprofiilit taulukosta - tilatyypin mitoitus- ja asetuslämpötila. Käyttöprofiilit taulukossa on tilatyypin talven mitoitus- ja asetuslämpötilana esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 (2012) kappaleen ja taulukon 1 mukaiset talven mitoitusarvot sekä D3 (2012) taulukon 2 huonelämpötilan asetusarvot /20, 21/. Tilatyypin kesälämpötilan mitoitus- ja asetusarvona on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) kappaleen taulukon 2 mukaiset jäähdytysrajan arvot /21/. Tässä lämpötilan mitoitusarvolla tarkoitetaan sisäilmastosuunnittelua ohjaavaa tilan talven minimilämpötilaa ja kesän maksimilämpötilaa. Lämpötilan asetusarvolla tarkoitetaan lämpötilaa, jota tilan ilmanvaihto- lämmitys- ja jäähdytysratkaisulla pyritään ylläpitämään. 56 Talven ja kesän mitoituslaskelmilla varmistetaan, että suunnittelun lähtökohtana olevissa mitoitusolosuhteissa tilan ilmavirrat, lämmitys- ja jäähdytystehot ovat riittävät. Kesän huonelämpötilan asetusarvon vaikutusta jäähdytystehon mitoitukseen, lämpöolojen pysyvyyteen sekä jäähdytysenergian tarpeeseen on havainnollistettu liitteessä ILMANVAIHTO - ILMAMÄÄRÄT Asuinhuone Makuuhuone 1 henkilö Ilmanvaihdon määrä Ulkoilmavirta Poistoilmavirta min mitoitus min mitoitus tehostus Tarkennus l/s,m² l/s l/s,m² l/s l/s, hlö l/s,m² l/s l/s,m² l/s l/s 0,2 2,4 0, Kuva 2.3. Ote käyttöprofiilit taulukosta ulko- ja poistoilmavirrat rakennuksen käyttöaikana. Käyttöprofiilit taulukossa on esitetty tilatyyppien ilmavirtojen mitoitusarvoina Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 (2012) liitteen 1 Ilmavirtojen, ilman liikkeen ja äänitason ohjearvoja mukaiset hallitun ilmanvaihdon ohjeelliset minimiarvot /20/. Ulkoilmavirta kuvaa ilmaa, joka johdetaan huonetilaan ulkoa ja poistoilmamäärä ilmaa, joka johdetaan huonetilasta ulos. Tässä tilatyyppien minimi-ilmavirralla tarkoitetaan tarpeenmukaisesti ohjatun ilmanvaihdon minimiilmamäärää, kun tilassa ei oleskella rakennuksen käyttöaikana. Taulukon ulko- ja poistoilmavirran minimiarvot rakennuksen käyttöaikana on esitetty erittäin vähäpäästöiselle rakennukselle (SFS-EN 15251), kun rakennusmateriaalien valinnassa ja rakennustöiden puhtauden- sekä kosteudenhallinnassa noudatetaan hyviä käytäntöjä kuten esimerkiksi Sisäilmastoluokitusta eikä tilassa ole merkittävässä määrin muita epäpuhtauslähteitä. Muissa kuin erittäin vähäpäästöisissä rakennuksissa minimiilmamäärissä tulee huomioida kaikki epäpuhtauslähteet tapauskohtaisesti. Asunnoissa, joissa ilmanvaihto on asuntokohtaisesti ohjattavissa, minimi-ilmavirta tulee olla vähintään 40 % taulukon ilmavirran mitoitusarvosta. Ilmanvaihdon suunnitteluratkaisu ja ohjaustapa vaikuttavat siihen, kuinka alhainen koko ilmanvaihtojärjestelmän tarpeenmukaisen ohjauksen minimi-ilmamäärä saavutetaan. Koko ilmanvaihtojärjestelmän minimi-ilmamäärää rajoittaa muun muassa puhaltimen moottorin jäähdytyksen vaatima riittävä pyörimisnopeus sekä puhaltimen paineentuotto. Nykyisillä teknisillä ratkaisuilla ilmanvaihtokoneen minimi-ilmamäärä ei käytännössä voi olla alle 30 % mitoitus-ilmamäärästään. Tämä tulee huomioida energialaskelmissa myös käyttöajan ulkopuolisen ilmanvaihdon osalta niin, että yksittäisen ilmanvaihtokoneen ilmamäärä ei ole energialaskelmissa epärealistisen alhainen. 67 2.4 ILMANVAIHTO OHJAUS & KÄYNTIAIKA Tarpeenmukainen ohjaus Ilmanvaihdon käyntiaika Tarkennus Myymälä Käyttötavara Tila tai vyöhykekohtainen ohjaus ma-la Kuva Ote käyttöprofiilit taulukosta tarpeenmukainen ohjaus ja ilmanvaihdon käyntiaika. Käyttöprofiilit taulukossa on esitetty tilatyyppien tarpeenmukainen ohjaus Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 (2012) liitteen 1 Ilmavirtojen, ilman liikkeen ja äänitason ohjearvoja mukaisesti /20/. Ilmanvaihdon käyntiaika on esitetty D3 (2012) kappaleen mukaisesti /21/. Tarpeenmukainen ilmanvaihdon ohjauksella pyritään hallitsemaan tilojen sisäilmastoa mahdollisimman energiatehokkaasti. Energialaskelmissa ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus tulee mallintaa riittävän yksityiskohtaisesti huomioiden tila- ja vyöhykekohtaisen ratkaisun sekä ohjaussuureiden kuten sisäilman lämpötila, hiilidioksidipitoisuus, suhteellinen kosteus, hiilimonoksidipitoisuus, VOCpitoisuus ja tilan läsnäolon erot. Rakennuksen käyttöajan ulkopuolella tulee varmistua tilojen riittävästä ilmanvaihtuvuudesta. Suomen rakentamismääräyksissä on esitetty, että muun kuin asuinrakennuksen ilmanvaihto suunnitellaan ja rakennetaan siten, että rakennuksen käyttöajan ulkopuolella ulkoilmavirta on vähintään 0,15 (dm³/s)/m² ja, että rakennuksen käyttöajan ulkopuolella voidaan ilmanvaihto toteuttaa pitämällä hygieniatilojen ilmanvaihtoa jatkuvasti käynnissä tai ilmanvaihdon jaksottaisella käytöllä /20/. Edellisten lisäksi rakennuksen käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihto voidaan toteuttaa myös pitämällä koko tarpeenmukaisesti ohjattu ilmanvaihtojärjestelmä käynnissä koko ajan. Tällöin energialaskelmissa tulee huomioida tekninen rajoitus kunkin ilmanvaihtokoneen minimi-ilmamäärässä. Mikäli käytönajan ulkopuolella rakennuksen ilmanvaihtuvuus toteutetaan hygieniatilojen ilmanvaihdolla on huomattava, että ilmanvaihtuvuus kaikissa rakennuksen tiloissa tulee tällöinkin olla riittävää. Käytännössä tämä harvoin toteutuu koska hygieniatiloja ei ole sopivasti kaikissa rakennuksen osissa tai niiden ilmamäärä ei ole riittävä. Ilmanvaihdon jaksottainen käytöllä tarkoitetaan tässä ilmanvaihdon käynnistämistä käyttöajan ulkopuolella jaksottaisesti niin, että käyttöajan ulkopuolinen ulkoilmavirran minimi-ilmavirtavaatimus toteutuu keskimääräisesti kunakin vuorokautena. Yksinkertaisimmillaan tämä toteutetaan niin, että ilmanvaihtokoneet käynnistetään riittävän aikaisin ennen rakennuksen käyttöä. Kuvassa on havainnollistettu ilmanvaihdon jaksottaista käyttöä liikerakennuksessa. Liiketilan käyttöaika on esimerkissä ma-la ja ilmanvaihdon käyttöaika ma-la /21, taulukko 3 ja 3.3.7/. Käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihto voidaan pitää jatkuvasti päällä (vasen taulukko) tai jaksottaisesti (oikea taulukko) niin, että vuorokauden keskimääräinen ilmanvaihto täyttää minimivaatimuksen. 78 Kuva Liikerakennuksen ilmanvaihto käyttöajan ulkopuolella. Vasemmassa taulukossa tunnittainen minimi-ilmavirta, kun ilmanvaihtoa pidetään käynnissä jatkuvasti. Oikeassa taulukossa tunnittainen ilmavirta ilmanvaihdon jaksottaisessa käytössä, kun ilmanvaihtoa pidetään käynnissä ma-la ja su Molemmassa tapauksessa keskimääräinen ilmanvaihtuvuus käyttöajan ulkopuolella kunakin vuorokautena täyttää määräysten vaatimuksen 0,15 (dm³/s)/m². 2.5 HENKILÖ MÄÄRÄ, AKTIVITEETTI JA VAATETUS HENKILÖ määrä aktiviteetti vaatetus hlö hlö/m² met clo Toimistohuone ja vastaava tila - 0,10 1,2 0,75 ± 0,25 Kuva 2.6. Ote käyttöprofiilit taulukosta henkilömäärä, henkilöiden aktiviteettitaso ja vaatetuksen lämmönvastus. Käyttöprofiilit taulukossa on tilatyyppien henkilömäärän suunnitteluarvot esitetty lukumääränä (hlö) sekä neliöpohjaisena arvona (hlö/m²). Taulukossa esitetyt henkilömäärät perustuvat eri lähteisiin ja arvioihin. Taulukossa esitetty henkilöiden aktiviteetti (met) tarkoittaa ihmisen aineenvaihdunnan tehoa eri toiminnoissa, jonka perusteella henkilöiden kokonaislämmönluovutus lasketaan. Kokonaislämmönluovutuksesta 60 % on kuivaa lämmönsiirtoa ja 40 % kosteaa vesihöyryyn sitoutunutta lämmönsiirtoa. Kuvassa 2.6 on esitetty erilaisia aineenvaihdunnan tehoja eri toiminnoissa. Aineenvaihdunnan Toiminta teho, met 0,8 met nukkuminen, kokonaislämmönluovutus 85 W, kun kehon pinta-ala 1,8 m² 1,2 met istuminen/seisominen, kokonaislämmönluovutus 125 W, kun kehon pinta-ala 1,8 m² (D & SFS EN 15251) 1,4 met seisominen/liikkuminen, kokonaislämmönluovutus 145 W, kun kehon pinta-ala 1,8 m² (SFS EN 15251) 1,6 met seisominen/liikkuminen, kokonaislämmönluovutus 165 W, kun kehon pinta-ala 1,8 m² (SFS EN 15251) Kuva 2.7. Aineenvaihdunnan teho eri toiminnoissa. 89 Taulukossa esitetty vaatetus (clo) kuvaa vaatetuksen lämmönvastusta. Taulukossa vaatetuksen arvoksi on esitetty vaihteluväli, esimerkiksi 0,75 ± 0,25 clo, jossa pienin 0,5 clo on kesävaatetuksen normaaliarvo ja suurin 1,0 clo on talvivaatetus normaaliarvo (SFS-EN 15251). Valittu vaatetustaso vaikuttaa tilojen laskennalliseen lämpöviihtyvyyteen. Lämmönvastus, clo Vaatetus 0 clo ei vaatteita 0,1 clo naisten uimapuku, sisäurheiluasu 0,4 clo sisävaatetus "kesä" (naisten ohut hame ja pusero / miesten ohuet housut ja paita) 0,6 clo sisävaatetus "kevät ja syksy" (naisten housut ja kangaspusero / miesten housut ja pusero) 1,0 clo sisävaatetus "talvi" (naisten paksut housut ja villapusero / miesten ohut puku ja lyhythihainen paita) 1,2 clo sisävaatetus "talvi" (naisten paksut housut, paita ja villapaita / miesten paksu puku ja pitkähihainen paita) Kuva 2.8. Kuvaus eri vaatetuksen lämmönvastuksista. 2.6 HENKILÖ LÄSNÄOLOAIKA HENKILÖ läsnäoloaika ma-pe la-su Toimistohuone ja vastaava tila Kuva 2.9. Ote käyttöprofiilit taulukosta henkilöiden läsnäoloaika. Käyttöprofiilit taulukossa on henkilöiden läsnäoloaika esitetty erikseen tilakohtaisesti arkipäiville sekä viikonlopulle. Taulukossa henkilöiden läsnäoloajalla tarkoitetaan sitä aikaa jolloin tila on käytössä. 2.7 HENKILÖ LÄSNÄOLOASTE HENKILÖ läsnäoloaste (maanantai-perjantai) Toimistohuone ja vastaava tila 0,50 0,60 0,70 0,50 0,60 0,70 0,80 0,70 0,40 Kuva 2.10 Ote käyttöprofiilit taulukosta henkilöiden läsnäoloaste. Käyttöprofiilit taulukossa on tilatyyppien henkilöiden läsnäoloasteella kuvattu sitä osuutta henkilömäärän suunnitteluarvosta, joka kunakin ajanjaksona on keskimäärin tilassa. Esimerkiksi tuntiarvolla 0,5 tarkoitetaan, että kyseisenä tuntina tilassa on läsnä 50 % henkilömäärän suunnitteluarvosta tai, että tilassa on läsnä 100 % henkilömäärän suunnitteluarvosta puoli tuntia kyseisen tunnin aikana. Läsnäoloaste on esitetty arkipäiville, lauantaille ja sunnuntaille. Lisäksi on varauduttu esittämään mm. vuodenajan ja vuosilomien vaikutus tilojen käyttöön, lisäämällä taulukkoon läsnäoloasteen kuukausikertoimet, jolla tuntikohtainen arvo kerrotaan. Eri tilatyyppien läsnäoloasteille on esitetty hyvinkin erilaisia arvoja eri lähteissä /10, 12, 24/. Läsnäoloasteella on merkitystä silloin, kun arvioidaan muun muassa tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ja va- 910 laistuksen erilaisten ohjausten energiansäästöä. Läsnäoloaste vaihtelee erittäin suuresti käyttäjän mukaan ja tältä osin olisi pyrittävä aina varmistamaan tiedot tilan tulevalta loppukäyttäjältä. 2.8 YLEISVALAISTUS TEHOTIHEYS JA OHJAUS PERUSVALAISTUS tehotiheys, W/m² ohjaus Toimistohuone 12,0 Tila tai vyöhykekohtainen Kuva Taulukon tehotiheyden arvot on määritetty rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) mukaisesti. Valaistuksen ohjausta on tarvittaessa tarkennettu ohjaussarakkeessa. Valaistuksen tehotiheydelle (tehotiheys [W/m²]) esitetyt neliöpohjaiset arvot on määritetty taulukkoon rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) taulukon 3 tehotietojen mukaisesti. Valaistuksen tehotiheydellä tarkoitetaan valaistusasennuksen tehoa pinta-alaa kohden. Valaistuksen luovuttaman lämpöenergian osalta tulee huomioida laskelmissa, että konvektion osuus on 30 % ja säteilyn osuus 70 %, ellei tarkempia arvoja valaistuksen osalta ole tiedossa. Valaistuksen ohjauksella pyritään hallitsemaan tilojen valaistustasoa mahdollisimman energiatehokkaasti käyttäjäystävällisyyttä unohtamatta. Valaistuksen ohjaus tulee huomioida tila- tai vyöhykekohtaisesti todellisen suunnitteluratkaisun mukaisesti. Valaistuksen ohjauksella tarkoitetaan erilaisia valaistuksen säätö- ja ohjaustapoja, joita ovat mm. aikaohjelma, tilakohtainen painonappi, tilakohtainen läsnäolo, valaisinkohtainen vetonaru/ kytkin, valaisinkohtainen läsnäolo, valaisinkohtainen vakiovalo, hämäräkytkin, ääniohjaus, tilakohtainen päivänvalosäätö, kauko-ohjattu valaistus, osoitteellinen ohjaus, monikanavainen ohjaus, tilanneohjaus, multisensori (vakiovalo, läsnäolo, IR-vastaanotin) sekä mobiililaiteohjaus (kännykät, tabletit). Valaistuksen ohjaustavoille on esitetty keskimääräisiä ohjauskertoimia /22/, jonka avulla voidaan arvioida ohjaustavan vaikutusta energiankulutukseen. Ohjauskertoimet eivät huomio tilan käyttötarkoitusta ja ovat täten hyvin epätarkkoja. Ohjauskerroin on riippuvainen kunkin tilan läsnäolon ajallisesta toteutumisesta /7/. Esimerkiksi toimistotilan yhtäjaksoinen käyttö poikkeaa WC-tilan satunnaisesta käytöstä silloin, kun tilan valaistusta ohjataan läsnäolo-ohjauksella ja valaistus käynnistyy liiketunnistimen avulla ja menee pois päältä liiketunnistimeen asetetun viiveajan jälkeen. 1011 2.9 YLEISVALAISTUS VALAISTUSVOIMAKKUUS, HÄIKÄISY- JA VÄRINTOISTOINDEKSI PERUSVALAISTUS valaistusvoimakkuus, lx häikäisyindeksi UGR L värintoistoindeksi R a työalue välitön tausta-alue lähiympäristö Toimistohuone < 19 > 80 Kuva 2.12 Taulukossa on esitetty myös tarkempia valaistuksen tavoitearvoja (valaistusvoimakkuus, häikäisy ja värintoisto). Työalueen valaistusvoimakkuudella tarkoitetaan alueen keskimääräistä valaistusvoimakkuutta. Työalue on puolestaan alue, jonka sisällä näkötehtävä suoritetaan. Välitön lähiympäristö on vähintään 0,5 m leveä vyöhyke näkökentässä työalueen ympärillä. Tausta-alue on vähintään 3 m leveä välitöntä lähiympäristöä ympäröivä alue tilan asettamissa rajoissa. Taulukossa häikäisyindeksillä (UGR L ) tarkoitetaan sisätilojen valaistusasennuksen valaisimien aiheuttamaa kiusahäikäisyä ja värintoistolla yleistä värintoistoindeksiä R a, jonka suurin arvo on 100. Mitä paremmat värintoisto-ominaisuudet ovat, sitä suurempi on indeksin arvo. /5, 25, 26/ 2.10 YLEISVALAISTUS KÄYTTÖAIKA PERUSVALAISTUS käyttö ma - pe la - su Toimistohuone Kuva 2.13 Valaistuksen käyttöaika on kuvattu kellonaikojen avulla erikseen arki- ja viikonlopulle. Valaistuksen käyttöaika on esitetty erikseen tilakohtaisesti arkipäiville sekä viikonlopulle. Valaistuksen käytöllä (ma - pe, la - su) tarkoitetaan taulukossa sitä aikaa, jonka valaistus on päällä ilman valaistuksen ohjauksen huomiointia PERUSVALAISTUS KÄYTTÖPROFIILIT PERUSVALAISTUS Käyttöaste (ma - su) Käyttöasteen kuukausikerroin (tammikuu - joulukuu) Toimistohuone 0,0 1,0 0,0 1,0 Kuva 2.14 Taulukossa valaistuksen käyttöaste on määritetty tunneittain ja käyttöasteen kuukausikerroin kuukausittain. Käyttöprofiilit taulukossa on tilatyyppien valaistuksen käyttöasteella kuvattu osuutta valaistuksen tehotiheydestä tai käyttöajasta, joka kyseisenä tuntina valaistuksen ohjausratkaisun vaikutus huomioiden on päällä. Esimerkiksi tuntiarvolla 0,5 tarkoitetaan, että valaistuksen ohjausratkaisun ansiosta va- 1112 laistus on päällä vain tarpeenmukaisesti puoli tuntia kyseisen tunnin aikana. Käyttöaste on esitetty arkipäiville, lauantaille ja sunnuntaille. Lisäksi on varauduttu esittämään muun muassa vuodenajan ja vuosilomien vaikutus valaistuksen käyttöön, lisäämällä taulukkoon valaistuksen käyttöasteen kuukausikertoimet, jolla tuntikohtainen arvo kerrotaan. /10, 12, 18/ 2.12 VALAISTUS KOHDEVALAISTUS KOHDEVALAISTUS tehotiheys käyttö W/m² ma - pe la - su Myymälä, päivittäistavara 5, la 08-18, su Kuva 2.15 Yleisvalaistuksen lisäksi taulukossa on määritelty ominaisuuksia kohdevalaistukselle. Valaistuksen tehotiheydelle (teho [W/m²]) esitetyt arvot ovat kohdevalaistuksen osalta arvioita. Valaistuksen tehotiheys tarkoittaa valaistusasennuksen tehoa pinta-alaa kohden. Kohdevalaistuksen käyttöprofiili on esitetty erikseen tilakohtaisesti arkipäiville sekä viikonlopulle arvion mukaisesti. Valaistuksen käytöllä (ma - pe, la - su) tarkoitetaan sitä aikaa, jolloin valaistus on päällä KULUTTAJALAITTEET TEHO JA KÄYTTÖAIKA KULUTTAJALAITTEET Neliöteho teho käyttöaika W/m² W ma-pe la-su Toimistohuone Kuva 2.16 Kuluttajalaitteiden osalta taulukossa on esitetty neliötehot, teho ja käyttöaika. Kuluttajalaitteiden neliöteho kuvaa tilassa olevien laitteiden yhteenlaskettua tehoa tilan neliöitä kohden. Taulukossa on varauduttu tilan laitteiden yhteenlasketulle teholle, joka joissain tilanteissa on neliötehoa tarkempi kuvaus tilan kuluttajalaitteiden määrästä. Kuluttajalaitteiden käyttöaika on esitetty tilakohtaisesti arkipäiville sekä viikonlopulle. Kuluttajalaitteiden käyttöajalla kuvataan sitä aikaa, jolloin kuluttajalaitteet ovat käytössä. Laitteiden luovuttaman lämpöenergian osalta tulee huomioida laskelmissa, että konvektion osuus on 70 % ja säteilyn osuus 30 %, ellei tarkempia arvoja laitteen osalta ole tiedossa. 1213 2.14 KULUTTAJALAITTEET KÄYTTÖPROFIILIT KULUTTAJALAITTEET Käyttöaste (ma-su) Käyttöasteen kuukausikerroin (tammikuu - joulukuu) Toimistohuone 0,0 1,0 0,0 1,0 Kuva 2.17 Kuluttajalaitteiden käyttöprofiilit on määritetty tunneittain. Käyttöprofiilit taulukossa on tilatyyppien kuluttajalaitteiden käyttöasteella kuvattu osuutta laitteiden tehosta tai käyttöajasta, joka kyseisenä tuntina on päällä. Esimerkiksi tuntiarvolla 0,5 tarkoitetaan, että laite on päällä keskimäärin 50 % teholla kyseisen tunnin aikana. Käyttöaste on esitetty arkipäiville, lauantaille ja sunnuntaille. Lisäksi on varauduttu esittämään muun muassa vuodenajan ja vuosilomien vaikutus laitteiden käyttöön, lisäämällä taulukkoon laitteiden käyttöasteen kuukausikertoimet, jolla tuntikohtainen arvo kerrotaan. /10, 12, 18/ Sähkönkulutus vaihtelee asuinhuoneistoissa vuodenajasta riippuen, siten että mitä korkeampi varustetaso asunnossa on sen suurempi on vuodenaikavaihtelu. Kuvassa 2.17 on esitetty sähkönkulutuksen vuodenaikavaihtelun asuinhuoneistolle, jossa on tavanomainen varustelutaso, johon käyttöprofiilit taulukossa esitetyt kertoimet perustuvat. /18/ Kulutus / vko (kwh) 0, Kuukaudet Kuva Sähkönkulutuksen vuodenaikavaihtelu tavanomaisen varustelutason asunnolle, asunnon koko ja henkilömäärä ei juuri vaikuta vuodenaikavaihteluun. 1314 3 VEDENKULUTUS Käyttöprofiilit taulukossa on erillisellä välilehdellä varauduttu rakennustyypin tuntikohtainen vedenkulutusta kuvaaviin kulutusasteisiin, joilla kuvataan vedenkulutuksen tuntikohtaista vaihtelua arkipäivisin ja viikonloppuisin. Lisäksi on varauduttu esittämään muun muassa vuodenajan ja vuosilomien vaikutus vedenkulutukseen, lisäämällä taulukkoon vedenkulutuksen kuukausikertoimet, jolla tuntikohtainen arvo kerrotaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 (2012) on esitetty vedenkulutuksen standardiarvo käyttötarkoituksen nettoalaan perustuvana, kuva 3.1. Vedenkulutusarvon pohjalta on esitetty myös henkilömäärään perustuva vedenkulutuksen standardiarvo. LKV:n kulutus l/m², vuosi VEDENKULUTUS Henkilöt hlö/m² LKV:n kulutus m³/hlö,a Asuinrakennus 600 1/43 25,8 Kuva 3.1 Määräysten mukainen käyttötarkoitusluokan lämpimän käyttöveden standardikulutus /21/. 1415 4 YHTEENVETO Käyttöprofiilit taulukossa on esitetty rakennusten sisäilmastosuunnittelussa ja yksityiskohtaisissa energialaskelmissa tarvittavat keskeiset tilatyyppikohtaiset lähtötietotarpeet. Taulukossa esitetään muutamalle valitulle tilatyypille eri lähteistä koottuja esimerkinomaisia arvoja kullekin lähtötiedolle. Käyttöprofiilit taulukkoa laadittaessa tunnistettiin useita kehitystarpeita, joita on listattu alla: - käyttöprofiilit taulukkoon laajempi otos erilaisista rakennus- ja tilatyyppejä sekä näille yhdenmukainen kansallinen nimikkeistö - jäähdytyslaitteiden mitoitukseen suunnitteluopas yhtenäistämään eri suunnittelutoimistojen käytäntöjä - tilojen läsnäolo-, laitteiden käyttö- ja veden kulutusasteet vaihtelevat vuorokauden ajan lisäksi vuodenajan mukaan, joka huomioitiin varautumalla tarkemman määrittelyn kaipaavilla kuukausikertoimilla - valaistuksen ja ilmanvaihdon tarpeenmukaisen ohjauksen tarkempaa laskentaa varten kaivataan laskentaohjeita - muiden keskeisten sisäilmastoparametrien tilatyyppikohtaisten raja-arvojen lisääminen taulukkoon, kuten esimerkiksi sisäilman kosteus ja hiilidioksidipitoisuus, joilla tarpeenmukaista ilmanvaihtoa ohjataan - kuluttajalaitteiden tehotietojen tarkennus ennakoiden laitteiden ja niiden käytön kehitystä - erikoistilat jätettiin tietoisesti taulukon ulkopuolelle, jatkossa tulisi kuitenkin huomioida erikoistilojen, kuten päivittäistavarakaupan kylmäosaston, uimahallin allastilan ja jäähallin jääkentän kosteus- ja kylmäkuorma sekä lauhdelämmön talteenotto - veden tuntikohtaisten kulutusasteiden määrittely eri käyttötarkoitusluokille, tilaryhmille ja/tai tilatyypeille sekä vesikalusteiden valinnan ja kehittymisen huomiointi vedenkulutuksessa Taulukko julkaistaan Ympäristöministeriön sivuilla ja kommentit ehdotuksesta tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen 1516 5 LÄHTEET 1) Mäki, Juuso. Asuinkerrostalon energiankulutuksen hallinta älykkään asukasportaalin avulla. Tampereen teknillinen yliopisto. Diplomityö s. 2) Toura, Anssi. Kotitalouksien vedenkulutuksen mallintaminen, Teknillinen korkeakoulu. Diplomityö s. 3) RT , Sisäilmastoluokitus Sisäilmayhdistys. 22 s. 4) Suomen Standardisoimisliitto SFS. SFS-EN Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems s. 5) SFS-EN Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus s. 6) SFS-EN Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics s. 7) SFS-EN Rakennusten energiatehokkuus. Valaistuksen energiatehokkuus s. 8) Midtgard, Ole-Morten. Sætre, Tor Oskar. Yordanov, Georgi. Imenes, Anne Gerd & NgeA, Chee Lim. A qualitative examination of performance and energy yield of photovoltaic modules in southern Norway. Renewable Energy 35 (2010) s. 9) Kouhia, Ilpo, Nieminen, Jyri, Holopainen, Riikka. Paroc-passiivitalo - kylmän ilmaston energiaratkaisu. VTT s. 10) Halvarsson, Johan. Occupancy Pattern in Office Buildings - Consequences for HVAC system design and operation. Norwegian University of Science and Technology s. 11) Nyirenda, Misheck. Generation of Office Buildings Electricity Consumption Profiles. Aalto University School of Science and Technology. Thesis s. 12) National Calculation Methodology (NCM) modelling guide (for buildings other than dwellings in England and Wales) s. 13) Lämmitysjärjestelmät ja lämmin käyttövesi - laskentaopas Ympäristöministeriö s. 14) nzeb technical definition and system boundaries for nearly zero energy buildings. Rehva Report NO s. 15) Sähkölaitteiden kulutuslukuja. Helsingin Energia s. 16) Sähkölaitteiden kulutuslukuja. Helsingin Energia s. 17) Tutkimusraportti. Kotitalouksien sähkönkäyttö Adato Energia Oy s. 18) Haulio, Mikko. Sähkönkulutuksen analysointi ja mallintaminen kerrostaloissa. Teknillinen korkeakoulu. Diplomityö s. 19) ASHRAE Standard. Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings. SI Edition. ANSI/ASHRAE/IESNA Standard s. 20) D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma - Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Ympäristöministeriö. Määräykset ja ohjeet s. 21) D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma - Rakennusten energiatehokkuus. Ympäristöministeriö. Määräykset ja ohjeet s. 22) D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma - Rakennusten energiankulutus ja lämmitystehontarpeen laskenta. Ympäristöministeriö. Ohjeet s. 23) Wen-kuei Chang, Tianzhen Hong. Statistical Analysis and Modeling of Occupancy Patterns in Open- Plan Offices using Measured Lighting-Switch Data. LBNL-6080E s. 24) SVS Valaistussuositukset. Sisävalaistus. Suomen Valoteknillinen Seura ry:n julkaisuja nro s. 25) IESNA The IESNA Lighting handbook. Refernce & Application. 9th Edition. Illuminating Engineering Society of North America. n. 903 s. 1617 LIITE ESIMERKKILASKELMA JÄÄHDYTYKSEN MITOITUSTEHO, TILAN OLOSUHTEIDEN PYSYVYYS SEKÄ JÄÄHDYTYSENERGIANTARVE ERI ASETUS- JA MITOITUSLÄMPÖTILOILLA Laskelmien tavoitteena oli esittää kuinka paljon huoneen jäähdytyslaitteen asetuslämpötila vaikuttaa jäähdytyksen mitoitustehoon, huoneen lämpöolojen pysyvyyteen sekä jäähdytysenergian tarpeeseen. Laskelmien lähtötiedot: - toimistohuone 10 m² - ikkuna 2,1 m²; U-arvo 1,0 W/m²,K, g-arvo 0,55, sälekaihtimet uloimmassa ikkunavälissä, suuntaus etelään) - kuormitus 1 henkilö, 120 W valaistus, 150 W toimistolaite - tuloilmamäärä 1,5 l/s,m², tuloilman lämpötila 18 C - käyttöaste jäähdytystarpeen mitoituksessa 100 % ja olosuhde- sekä energialaskelmissa toimistotilan käyttöprofiilit taulukon mukainen - mitoituspäivän sää; ulkoilman maksimilämpötila 25 C ja minimilämpötila 16 C; ulkoilman maksimientalpia 55 kj/kg - olosuhde- ja energialaskelmien sää testivuosi toimistohuoneen lämmityslaitteen mitoitus- ja asetuslämpötila 21 C - toimistohuoneen jäähdytyslaitteen mitoituslämpötila 25 C ja asetuslämpötila joko a) 23 C tai b) 25 C Laskelmien päätuloksina saatiin, että alemmalla jäähdytyslaitteen asetuslämpötilalla saavutetaan - 28 %:a pienempi tilajäähdytyksen mitoitusteho, a) 230 W b) 320 W - 21 %:n parempi olosuhteiden pysyvyys, a) 76 % b) 55 %, kuva 1-49 %:n korkeampi jäähdytysenergian tarve, a) 19,9 kwh/m² b) 10,2 kwh/m² - 4 %:n korkeampi lämmitysenergian tarve, a) 67,3 kwh/m² b) 64,3 kwh/m² Kuvassa 1 on esitetty toimistohuoneen operatiivisen lämpötilan tuntikeskiarvot käyttöaikana (ma-pe 08-17). 1718 Kuva 1. Toimistohuoneen operatiivisen lämpötilan tuntikeskiarvot käyttöaikana tilajäähdytyslaitteen asetuslämpötilalla a) 23 o C (vasen kuva) ja b) 25 o C (oikea kuva). Kuvassa on esitetty Sisäilmastoluokitus 2008 sisäilmastoluokan S2 tavoitearvo, sallittu poikkeama tavoitearvosta (punainen alue) sekä vähimmäis- ja enimmäisarvot. 18 Samankaltaiset tiedostot
Sisäilman laatu ja mahdollisuudet DI Jorma Säteri. Metropolia ammattikorkeakoulu Energiatehokas sisäilmasto Terveellinen, viihtyisä ja tuottava käyttäjien toiveiden mukainen Tarpeenmukainen Oikein säädetty Lisätiedot 5/13 Ympäristöministeriön asetus
5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti Lisätiedot suunnittelunäkökohtia
Avotoimiston ilmastoinnin suunnittelunäkökohtia Esa Sandberg, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori Hannu Koskela, Työterveyslaitos, Turku Sisäilmastoseminaari 13.03.2013, Helsinki Satakunnan ammattikorkeakoulu Lisätiedot Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa
Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan Lisätiedot Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili
Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut Lisätiedot Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset
HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 ( ) SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA Tällä selvityksellä ja liitteenä olevilla mitoitustaulukoilla iv-suunnittelija ilmoittaa asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen Lisätiedot SISÄILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUS- TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN, VALVONTA JA TODENTAMINEN
SISÄILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUS- TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN, VALVONTA JA TODENTAMINEN Jarek Kurnitski Dosentti, TkT TKK LVI-tekniikka 5.3.2008 Sisäilmasto- 1 seminaari Sisäilmastoluokka vs. energialuokka Lisätiedot Sisäilmastoluokitus 2008 tarpeenmukainen sisäilmasto
Sisäilmastoluokitus 2008 tarpeenmukainen sisäilmasto DI Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Tilat ja niiden sisäolosuhteet ovat rakennusten tärkein tavoite Sopivien sisäolosuhteiden luominen kuluttaa Lisätiedot Olosuhde ja energiasimuloinnilla kohti lähes nollaenergiarakennuksia. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy
Olosuhde ja energiasimuloinnilla kohti lähes nollaenergiarakennuksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Rakennuskannassa potentiaali The opportunity for energy savings through building efficiency Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS
Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen. Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT
Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT Esityksen sisältö 1. Tausta & tavoitteet 2. Määräystenmukaisuuden osoittaminen 3. Lämpöhäviölaskenta 4. Kokonaisenergiatehokkuus Lisätiedot Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.
Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi Lisätiedot Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1
Kohti nollaenergiarakentamista Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia haasteita rakennusalalle Kehittyvä rakentaminen 2014 seminaari ASTA-messut Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Lisätiedot Uusi eurooppalainen sisäilmastandardiehdotus
Uusi eurooppalainen sisäilmastandardiehdotus EN 16798-1 (EN 15251rev.) Energy performance of buildings Part 1:Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings Lisätiedot FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin
FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin Loppuraportin Liite 1 31.03.2015 Granlund Oy Anni Tyni, Lassi Loisa, Erja Reinikainen Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry Lisätiedot Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT
Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963, Lisätiedot RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012
RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307 Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset Lisätiedot KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung
KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung KN 2014-07 Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change Seite 1 2014-07 Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Lisätiedot Taloyhtiön energiansäästö
Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä Lisätiedot Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä
Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset Lisätiedot Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy
Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET Lisätiedot Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus
Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa Lisätiedot D3 laskentaopas. Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana. RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
D3 laskentaopas Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Tässä oppaassa tarkennetaan rakentamismääräyskokoelman osan Lisätiedot D3 laskentaopas. Kesäajan huonelämpötilan vaatimuksenmukaisuuden
D3 laskentaopas Kesäajan huonelämpötilan vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen RakMK D3 2012 mukaan 14.9.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Tässä oppaassa tarkennetaan kesäajan huonelämpötilan lämpötilanlaskelmaa, Lisätiedot TAUSTARAPORTTI 7 TULEVAISUUDEN SÄÄ JA SISÄLÄMPÖTILATARKASTELUT
Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 7 TULEVAISUUDEN SÄÄ JA SISÄLÄMPÖTILATARKASTELUT 20.03.2015 Granlund Oy / Lassi Loisa, Anni Tyni, Lisätiedot Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys
1 Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys Puupäivä 11.11.2010 Jarkko Piironen Tutkija, dipl.ins. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Esityksen sisältö 2 1. Taustaa ja EREL Lisätiedot Rakentamisen uudet määräykset
Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä Lisätiedot Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa
Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö Timo Posa Energiatehokkuus ja CO 2 -päästövähennykset Energiatehokkuuden yleinen määritelmä : Sama tai parempi palvelutaso tai tuotantomäärä vähemmällä energiankulutuksella Lisätiedot Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla
Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla 1 FinZEB hankkeen esittely Taustaa Tavoitteet Miten maailmalla Alustavia tuloksia Next steps 2 EPBD Rakennusten Lisätiedot Matalaenergiarakentaminen
RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu Lisätiedot A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee Lisätiedot RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)
RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa Lisätiedot Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy
Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 25.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen Lisätiedot Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011
Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo
FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo 11.6.2014 (osa materiaalista esitetty työpajassa 5.6.2014) Granlund Oy / E Reinikainen, L Loisa 1 E-lukulaskenta Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Everlahdentie 5, talo A Everlahdentie 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-9-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivi- Lisätiedot ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä
ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy
Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ---------------------------------------------- Lisätiedot 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU
466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA, (toimimattomat linkit Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012
D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta Lisätiedot Huoneen lämpötilagradientin vaikutus energiankulutukseen
lämpötilagradientin vaikutus energiankulutukseen TkL Mika Vuolle SIY Sisäilmatieto Oy e-mail:mika.vuolle@sisailmatieto.com Yleistä Käytännössä kaikilla ilmanjakotavoilla huoneeseen muodostuu pystysuuntainen Lisätiedot 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1
24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö: Lisätiedot Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010
Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Kokemuksia ja kulutustietoja matalaenergia- ja passiivitaloista Pekka Haikonen 1 EU:n energiatehokkuusstrategia 2 Rakentamisen määräykset 3 4 Kokemuksia matalaenergiarakentamisesta Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti Lisätiedot D3 laskentaopas. Valaistuksen tehontiheyden ja tarpeenmukaisuuden erillistarkastelut E-luvun laskennassa
D3 laskentaopas Valaistuksen tehontiheyden ja tarpeenmukaisuuden erillistarkastelut E-luvun laskennassa RakMK D3 2012 mukaan 7.10.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Tämä opas koskee rakentamismääräyskokoelman Lisätiedot RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)
RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine Lisätiedot Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010
Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010 Ilmaston muutoksen hillitseminen Rakennukset vastaavat 40 % energiankulutuksesta Tänään rakennettavat rakennukset Lisätiedot ENERGIARATKAISUT JA LÄHESNOLLAENERGIARAKENNUKSET Alustavat selvitykset
Plusenergiaklinikka 30.10.2013 ENERGIARATKAISUT JA LÄHESNOLLAENERGIARAKENNUKSET Alustavat selvitykset Ulla Soitinaho Helsingin kaupunki HKR-Rakennuttaja Lähtökohdat Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.
Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie Lisätiedot Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0
Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy
Kohti nollaenergiarakentamista 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian Lisätiedot IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti
IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus Lisätiedot AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus
AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Yliopistonkatu 30 PL 56, 20101 Lisätiedot ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1
ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n Lisätiedot Talotekniikkapalvelut tilapalveluissa
Talotekniikkapalvelut tilapalveluissa Dosentti, TkT TKK LVI-laboratorio CUBENet Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut TKK LVI-laboratorio TKK Rakentamistalous VTT Tuotteet ja tuotanto VTT Rak. Lisätiedot Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot 60- ja 70-luvun kerrostalojen energiavirtoja
Energiakorjaukset: ega ojau taote talotekniikkaa 1950-luvun jälkeen uusiin lähiöihin rakennettu suuri kerrostalokanta Tyypillisiä korjauksia käytännössä putkiremontit ja julkisivuremontit varsinkin nykyiset Lisätiedot ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv
Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska
Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014 Pellervo Matilainen, Skanska Alueiden energiatehokkuus Kruunuvuori, Helsinki Finnoo, Espoo Kivistö, Vantaa Härmälänranta, Tampere Energiatehokkuus Energiantuotanto Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuutta koskevat
Rakennusten energiatehokkuutta koskevat rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little 2019 uudet rakennukset nollaenergiataloja Lisätiedot Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen
KORJAUSRAKENTAMINEN 2012 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen Markku Rantama Rantama Consulting 28.2.2012 Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotukimus? Lisätiedot Terveen talon ilmanvaihto
Terveen talon ilmanvaihto DI. Terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön haasteet asunnoissa Lämpöolosuhteet talvella vetää, kesällä on kuuma Ilman laatu riittämätön ilmanvaihto yli puolessa asunnoista Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Vanhamäentie 96
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Autotalli Antero Vahvaselkä Osoite : Vanhamäentie 96 Osoite : 577 Korpikoski Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:
Laskelmat rakennusten energiataloudessa ja sisäilmaston hallinnassa Mika Vuolle, tekniikan lisensiaatti SIY Sisäilmatieto Oy mika.vuolle@sisailmatieto.com Rakennusten energiankulutus Suomen rakennuskanta Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo
FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo 11.6.2014 / 8.9.2014 (alkuperäistä esitystä päivitetty punaisella merkityin osin) Granlund Oy / E Reinikainen, Lisätiedot AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo
AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt Lisätiedot ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.
ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.26 Espoo Mikko Saari, VTT 24.11.26 1 Energiatehokas kerrostalo kuluttaa 7 % vähemmän Lisätiedot ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi- Lisätiedot Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla
RAPORTTI VTT-S-00411-10 Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Kirjoittajat: Tilaaja Teemu Vesanen, Mikko Saari Ensto Electric Oy 1 (8) Raportin nimi Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Lisätiedot Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö
Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoitteet ja rakennuksia koskevat Lisätiedot FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo
FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta Lisätiedot FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa
FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa Mikko Löf / Kontiotuote Asiakaspalvelu-/suunnittelupäällikkö HTT :n teknisen ryhmän puheenjohtaja FinZEB -hanke Lähes nollaenergiarakentamisen Lisätiedot Kestävää kehitystä ja rakentamismääräyksiä. Hirsirakentaminen osana nykyaikaista puurakentamista!
WOODPOLIS www.woodpolis.fi Since 2006 Kestävää kehitystä ja rakentamismääräyksiä. Hirsirakentaminen osana nykyaikaista puurakentamista! Hirsirakentaminen 2000- luvulla Suomessa ja mailmalla- seminaari. Lisätiedot Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Päilahden Koulu Pajukannantie 8 500 ORIVESI Rakennustunnus: 56-4--76 Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Yhden Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute