Source: http://docplayer.dk/9741866-Koekkener-dansk-standard-ds-iso-6944-2-fire-containment-elements-of-building-construction-part-2-kitchen-extract-ducts-1.html
Timestamp: 2018-10-21 02:51:32
Document Index: 133930784

Matched Legal Cases: ['art 2', 'art 2', 'art 2', 'art 2', 'art 2', 'art 2', 'art 1', 'art 2', 'art 2', 'art 1']

køkkener Dansk standard DS/ISO Fire containment Elements of building construction Part 2: Kitchen extract ducts 1. - PDF
køkkener Dansk standard DS/ISO Fire containment Elements of building construction Part 2: Kitchen extract ducts 1.
Download "køkkener Dansk standard DS/ISO 6944-2 Fire containment Elements of building construction Part 2: Kitchen extract ducts 1."
1 Dansk standard DS/ISO udgave Brandsikring Elementer til bygningskonstruktioner Del 2: Rør/kanaler i køkkener Fire containment Elements of building construction Part 2: Kitchen extract ducts
2 DS/ISO København DS projekt: M ICS: ; Første del af denne publikations betegnelse er: DS/ISO, hvilket betyder, at det er en international standard, der har status som dansk standard Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: ISO :2009. DS-publikationen er på engelsk. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.
3 INTERNATIONAL STANDARD ISO First edition Fire containment Elements of building construction Part 2: Kitchen extract ducts Endiguement du feu Éléments de construction Partie 2: Conduits de ventilation de la cuisine Reference number ISO :2009(E) ISO 2009
4 ISO :2009(E) PDF disclaimer This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat accepts no liability in this area. Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated. Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below. COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT ISO 2009 All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester. ISO copyright office Case postale 56 CH-1211 Geneva 20 Tel Fax Web Published in Switzerland ii ISO 2009 All rights reserved
5 ISO :2009(E) Contents Page Foreword... iv Introduction... v 1 Scope Normative references Terms and definitions Test equipment Fire outside duct Fire inside duct Test conditions Fire outside duct Fire inside duct Instrumentation Fire outside duct Fire inside duct Test construction Fire outside duct Fire inside duct Test procedure Fire outside duct Fire inside duct Performance criteria Fire outside duct Fire inside duct Expression of results Test report...12 Annex A (normative) Optional test equipment and instrumentation Fire inside duct...13 Annex B (informative) Historical information...15 Bibliography...17 ISO 2009 All rights reserved iii
6 ISO :2009(E) Foreword ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. ISO was prepared by Technical Committee ISO/TC 92, Fire safety, Subcommittee SC 2, Fire containment. ISO 6944 consists of the following parts, under the general title Fire containment Elements of building construction: Part 1: Ventilation ducts Part 2: Kitchen extract ducts iv ISO 2009 All rights reserved
7 ISO :2009(E) Introduction The purpose of this part of ISO 6944 is to measure the ability of a representative duct or duct assembly that is part of a kitchen extract duct system to resist the spread of fire from one fire compartment to another with the fire attack being from either the inside of the duct or from the outside of the duct. This part of ISO 6944 is applicable to vertical and horizontal ducts, with or without branches, taking into account joints and exhaust openings, as well as suspension devices and penetration points. The test method representing a fire attack from the inside of the duct first simulates temperatures within a kitchen extract duct during normal operation followed by simulating the temperatures during a fire within the duct. For kitchen extract ducts, the inevitable build-up of grease on the inside surfaces can lead to a severe fire exposure and this is represented in the test method described in this part of ISO A burner assembly, attached to a horizontal L-shaped combustion chamber, develops the heat required to obtain the temperatures. The combustion chamber is attached to the sample kitchen extract duct assembly. The kitchen extract duct is also L-shaped with both horizontal and vertical components. The test method representing a fire attack from the outside of the duct exposes the kitchen extract duct to furnace conditions defined in ISO The test method includes provisions for assessment of the penetration seal surrounding the kitchen extract as the duct passes through a fire resistive barrier. The test method evaluates the structural integrity of the kitchen extract duct by having the duct restrained within the furnace during the fire exposure. ISO 2009 All rights reserved v
9 INTERNATIONAL STANDARD ISO :2009(E) Fire containment Elements of building construction Part 2: Kitchen extract ducts CAUTION The attention of all persons concerned with managing and carrying out of this fire resistance test is drawn to the fact that fire testing can be hazardous and there is a possibility that toxic and/or harmful smoke and gases can be evolved during the test. Mechanical and operational hazards can also arise during the construction of the test elements or structures, their testing and disposal of test residues. It is strongly recommended that the duct assembly be allowed to cool completely after the fire test before dismantling to minimize the possibility of the ignition of combustible residues. An assessment of all potential hazards and risks to health shall be made and safety precautions shall be identified and provided. Written safety instructions shall be issued. Appropriate training shall be given to relevant personnel. Laboratory personnel shall ensure that they follow written safety instructions at all times. 1 Scope This part of ISO 6944 establishes a method of test in which kitchen extract ducts are required to provide fire resistance. The requirements are intended to limit the spread of fire from the duct when a fire occurs within the duct and assesses the structural integrity of the duct when a fire occurs in the area surrounding the duct. 2 Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. ISO 834-1, Fire-resistance tests Elements of building construction Part : General requirements ISO :2008, Fire containment Elements of building construction Part 1: Ventilation ducts ISO 13943, Fire safety Vocabulary 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO , ISO and the following apply. 3.1 kitchen extract duct exhaust duct intended for use in commercial kitchens ISO 2009 All rights reserved 1