Source: http://stavebnikomunita.cz/page/vyhlaska-ministerstva-vnitra-c-202-1999-sb-kterou-se-stanovi-tech
Timestamp: 2018-01-17 21:37:47+00:00
Document Index: 12284074

Matched Legal Cases: ['§ 24', 'zákona č. 133', 'zákona č. 203', '§ 4', '§\n3', '§ 2', '§ 2', 'zákona č. 137', 'zákona č. 103', 'zákona č. 425', 'zákona č. 519', 'zákona č. 262', 'zákona č. 43', 'zákona č. 119', 'zákona č. 83']

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří - stavebnikomunita.cz
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
Stáhnout zákon: Vyhláška Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných
dveří a kouřotěsných požárních dveří
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.:
(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky požárních dveří,
kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří k zabezpečení požární
ochrany staveb a technologií.
(2) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí
splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů^1) a typem,
konstrukcí, provedením, způsobem zabudování do staveb nebo technologií,
požární odolností anebo kouřotěsností odpovídat požadavkům na požární
bezpečnost staveb odpovídajícím obsahu ČSN 73 0802 + Z1, ČSN 73 0804 a
ČSN 73 0810.
(3) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí být
snadno identifikovatelné.^2)
a) požárními dveřmi požární uzávěry otvorů ve dveřní sestavě včetně
příslušenství a funkčního vybavení, které
1. brání šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích (EI);
b) kouřotěsnými dveřmi kouřotěsné uzávěry otvorů ve dveřní sestavě
včetně příslušenství a funkčního vybavení, které brání průniku kouře a
zplodin hoření otvory v dělicích konstrukcích (SC),
c) kouřotěsnými požárními dveřmi požární dveře podle písmen a) a b),
1. brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně
dělicích konstrukcích (EI-SC); nebo
2. omezují šíření požáru a brání průniku kouře a zplodin hoření otvory
v požárně dělicích konstrukcích (EW-SC),
d) dveřní sestavou kompletní sestava konstrukce dveřního křídla anebo
křídel včetně každého rámu (zárubně) nebo vedení, která je určena pro
uzavírání stálých otvorů ve stavebních konstrukcích nebo prvcích;
dveřní sestava zahrnuje vlastní výplň otvoru včetně rámu spolu s
dveřním kováním, funkčním vybavením a všechna těsnění (např. požární
těsnění, kouřová těsnění anebo těsnění instalovaná za jiným účelem,
jako je zabránění průvanu, infiltrace anebo zvukové izolace), která
jsou v sestavě použita,
e) požárními uzávěry otvorů stavební konstrukce bránící nebo omezující
šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích nebo prvcích
(např. dveře, svinovací žaluzie, vrata, poklopy včetně veškerého
příslušenství a funkčního vybavení),
f) kouřotěsnými uzávěry otvorů stavební konstrukce bránící průniku
kouře a zplodin hoření otvory v dělicích stavebních konstrukcích nebo
prvcích (např. dveře, svinovací žaluzie, vrata, poklopy včetně
veškerého příslušenství a funkčního vybavení),
g) požárně dělicími konstrukcemi stavební konstrukce bránící po
stanovenou dobu šíření požáru mimo požární úsek,^3)
h) dělicími konstrukcemi stavební konstrukce bránící průniku kouře a
zplodin hoření uvnitř požárního úseku,
i) požární odolností požárního uzávěru doba, po kterou je požární
uzávěr schopen odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo
k porušení jeho funkce; doba požární odolnosti se vyjadřuje číselným
údajem v minutách, podle hodnot dosažených při normové zkoušce požární
odolnosti,
j) konstrukcemi požárních nebo kouřotěsných uzávěrů stavební konstrukce
druhu D1, D2 nebo D3, které z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování
použitých stavebních hmot odpovídají normovým hodnotám požární
bezpečnosti staveb,
k) dveřním kováním součásti dveřní sestavy; jedná se zejména o závěsy,
držadla, zámky, mechanické nebo panikové závory, rozvory, zarážky,
západky, čepy, zástrče, protiplechy, kliky a štítky, dveřní kukátka,
tabulky s písmeny, okopové nebo nárazové desky, posuvné převody,
uzavírací zařízení, elektrosoučásti včetně elektroinstalace apod.,
které jsou nebo mohou být použity v dveřní sestavě,
l) celistvostí požárního uzávěru schopnost konstrukce požárního uzávěru
vystavené z jedné strany působení požáru bránit po určitou dobu průniku
plamenů a horkých plynů na odvrácenou (neohřívanou) stranu při normové
zkoušce požární odolnosti; pro vyjádření této vlastnosti se používá
písmenné značky E,
m) tepelnou izolací požárního uzávěru z hlediska nárůstu teplot na
neohřívané straně tepelně izolační schopnost konstrukce požárního
uzávěru vystavené účinkům požáru omezit po určitou dobu nárůst teploty
na odvrácené (neohřívané) straně tak, aby se pohyboval pod normovou
hodnotou; pro vyjádření této vlastnosti se používá písmenné značky I,
n) tepelnou izolací požárního uzávěru z hlediska hustoty tepelného toku
(radiace) tepelně izolační schopnost konstrukce požárního uzávěru
vystavené účinkům požáru omezit po určitou dobu hustotu tepelného toku
ve stanoveném místě od odvrácené (neohřívané) strany tak, aby se
pohybovala pod normovou hodnotou; pro vyjádření této vlastnosti se
používá písmenné značky W,
o) kouřotěsností požárního uzávěru nebo uzávěru otvoru schopnost těchto
uzávěrů po určitou dobu bránit průniku kouře anebo zplodin hoření tak,
aby v jím odděleném prostoru nebylo dosaženo normové hodnoty zdraví
nebezpečné koncentrace; pro vyjádření této vlastnosti se používá
písmenné značky S,
p) funkčním vybavením zavírací, samozavírací nebo odblokovací
mechanismus včetně ovládání anebo detekčního zařízení včetně zdroje,
které v případě vzniku požáru anebo zakouření zajistí správné a funkční
uzavření a odblokování všech otevíratelných částí požárních dveří,
kouřotěsných dveří nebo kouřotěsných požárních dveří; jeho použití jako
nedílné součásti konstrukce dveřní sestavy se vyjadřuje písmennou
značkou C,
q) požárním těsněním těsnění instalované do okrajů dveřních křídel nebo
rámů (zárubní) požárních uzávěrů otvorů za účelem prodloužení doby
celistvosti dveřní sestavy; použití požárního těsnění v konstrukci
dveřní sestavy se vyjadřuje grafickou značkou é,
r) kouřovým těsněním těsnění instalované do okrajů dveřních křídel nebo
rámů (zárubní) kouřotěsných uzávěrů za účelem zabránění průniku kouře a
zplodin hoření (horkých plynů) dveřní sestavou; použití tohoto těsnění
v konstrukci dveřní sestavy se vyjadřuje grafickou značkou é,
s) replikou požárních dveří výroba nové dveřní sestavy za účelem
vytvoření dveřní sestavy vykazující požadovanou požární odolnost, při
dosažení maximálního přiblížení původnímu tvarovému řešení,
t) normovou zkouškou zkouška, která je součástí stanoveného postupu
posuzování shody podle zvláštního předpisu.^4)
(1) Požární dveře musí splňovat technické podmínky vyjádřené požadavky
na požární odolnost z hlediska
a) celistvosti (E) a tepelné izolace podle teploty na neohřívané straně
(I) nebo celistvosti (E) a tepelné izolace podle radiace (W), a
b) použitého funkčního vybavení (C) u požárních dveří provedených podle
§ 4 odst. 2.
(2) Kouřotěsné dveře musí splňovat technické podmínky vyjádřené
požadavky na kouřotěsnost (S) a funkční vybavení (C).
(3) Kouřotěsné požární dveře musí splňovat technické podmínky podle
odstavců 1 a 2.
(4) Ověření splnění technických podmínek podle odstavců 1, 2 a 3 se
provádí vždy normovou zkouškou s výjimkou případů uvedených v
odstavcích 5 a 6.
b) atypických nebo kusově vyráběných replik v celkovém počtu nejvýše 15
kusů, nebo
c) které svými rozměry, provedením nebo tepelným namáháním neumožňují
ověření splnění základních technických podmínek normovou zkouškou,
lze provést pouze v rámci rozšířené aplikace výsledků normových zkoušek
na základě výpočtu jako součásti odborného posudku, jehož správnost je
ověřena oprávněnou osobou.^5) Ověření výpočtem je možno provést pouze
za předpokladu, že všechny rozhodující činitele ovlivňující požární
odolnost lze početně vyjádřit.
(6) Nové ověření splnění technických podmínek se neprovádí v případě
přímé aplikace výsledků normových zkoušek (např. při přípustné změně
povrchové úpravy, geometrických rozměrů, použitého kování).
(1) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře podle §
3 musí být provedeny, zabudovány do staveb nebo technologií a udržovány
po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti^6) tak, aby v případě
požáru umožňovaly vždy volný průchod a nebránily plynulé a bezpečné
evakuaci unikajících osob, zvířat ani zásahu jednotek požární ochrany.
(2) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře podle
odstavce 1, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení, musí být
provedeny, zabudovány do staveb nebo technologií a udržovány po celou
dobu stanovené nebo obvyklé životnosti tak, aby v případě požáru byly
všechny jejich otevíratelné části vždy spolehlivě uzavřeny (nikoliv
zablokovány) a zároveň ručně snadno otevíratelné bez dalších opatření.
(1) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí být
značeny
1. EI na požárních dveřích bránících šíření požáru [§ 2 písm. a) bod
2. EW na požárních dveřích omezujících šíření požáru [§ 2 písm. a) bod
b) číselnou značkou hodnoty dosažené požární odolnosti v minutách
vyjádřenou arabskými číslicemi (např. 15, 30 atd.),
c) značkou druhu konstrukce D1, D2, D3 vyjadřující druh použité
konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých
d) grafickou značkou é, je-li součástí konstrukce dveřní sestavy
požární nebo kouřové těsnění,
e) v případě použití skleněné výplně značkou EI nebo EW podle použitého
typu, číselnou hodnotou dosažené požární odolnosti v minutách,
tloušťkou tabule skla v mm, a to v ploše skla (např. EW-45-6); značení
může být doplněno značkou výrobce nebo dovozce.
(2) Značení požárních dveří podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2,
jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení, se doplní o písmennou
značku C (EI-C nebo EW-C).
(3) Písmenné, číselné a grafické značky o výšce nejméně 5 mm se uvádějí
v následujícím sledu: např. EI 30 D2 é (tj. požární dveře bránící
šíření tepla s požární odolností 30 minut definované jako konstrukce
druhu D2 opatřené požárním nebo kouřovým těsněním). V případě, že tyto
požární dveře jsou současně kouřotěsnými požárními dveřmi, doplňuje se
značení takto: EI-SC 30 D2 é.
(4) Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na
dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po
zabudování dveří ve stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné
a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti výrobku.
Značení se umisťuje tak, aby nebyla snížena viditelnost a čitelnost
značky shody.^7)
(5) Pro značení požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných
požárních dveří v technické dokumentaci (např. návody výrobců, stavební
výkresy, projektová dokumentace, jiná technická osvědčení, posudky,
dokumentace požární ochrany atd.) platí obdobně ustanovení odstavce 1
písm. a) až d). Písmenné a číselné značky se uvádí ve sledu podle
1) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990
Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992
Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 119/1997 Sb. a zákona č. 83/1998
Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.), vyhláška č. 132/1998
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, vyhláška
č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, zákon
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, vyhláška č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí
4) Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.