Source: http://docplayer.it/2506715-Scarico-di-acque-reflue-in-condotte-non-servite-da-impianto-di-depurazione.html
Timestamp: 2017-07-21 23:12:41+00:00
Document Index: 57210745

Matched Legal Cases: ['art. 20', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 59', 'art. 59', 'art. 59', 'art. 59', 'art. 1', 'art. 59', 'art 133', 'art. 65', 'art. 31', 'art. 65', 'art. 39', 'art. 39', 'art. 31', 'art. 31', 'art. 31', 'art 21', 'art. 22', 'art. 101', 'art. 101', 'art. 101', 'art. 21', 'art. 21', 'art. 104', 'art. 6', 'art. 59', 'art. 21', 'art.21', 'art.20', 'art. 21', 'art. 21', 'art. 30', 'art. 30', 'art. 21', 'art. 21', 'art. 21', 'art 34', 'art. 124', 'art. 101', 'art. 34', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 74', 'sentenza ', 'art. 14', 'art. 16']

Scarico di acque reflue in condotte non servite da impianto di depurazione - PDF
Scarico di acque reflue in condotte non servite da impianto di depurazione
Download "Scarico di acque reflue in condotte non servite da impianto di depurazione"
Lucrezia Basso
1 QUESITI IN MERITO AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI (ART. 6 e 12; ART. da 18 a 38, escl. ART. 34): AUTORIZZAZIONI, TIPOLOGIA IMPIANTI, LIMITI, CONTROLLI, SOSTANZE PERICOLOSE, SFIORATORI pervenuti a partire dall approvazione del Piano il 5/11/2009 OGGETTO: Richiedente: Mezzo richiesta: Data: Scarico di acque reflue in condotte non servite da impianto di depurazione Provincia di Verona PEC + accordi vie brevi + PEC prot del 27/02/14 (convocazione conf. servizi) + Verbale conferenza servizi del 6/3/14 + del 17/3/14. Vedasi anche: verbali riunioni indette dalla Prov. Verona per i giorni 17/10/13, 4/2/14, 13/2/14, 25/2/14 Alcuni comuni della Provincia di Verona (in particolare San Pietro di Morubio, Isola della Scala e Nogara) presentano scarichi domestici e industriali, in alcuni casi pretrattati o depurati, in condotta mista priva di impianto/i di depurazione terminale. Vi è l esigenza di adeguare tale situazione alla normativa del Piano di tutela delle acque, garantendo la massima possibile tutela ambientale nel periodo transitorio necessario all adeguamento. Mezzo risposta: lettera PEC Data risposta: lettera prot. n del 18/03/2014 Le fonti di riferimento per la trattazione della tematica in oggetto sono l art. 20 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), con particolare riferimento ai commi 1 e 3, e le Linee Giuda applicative del PTA, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 80/2011 per la parte relativa all art. 20 ( Obblighi di collettamento ). Il comma 3 dell art. 20 del Piano di tutela delle acque fa riferimento ad agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e a situazioni in cui non è possibile prevedere reti fognarie, a causa della sfavorevole valutazione del rapporto costi/benefici o dell impossibilità tecnica dovuta alla morfologia del territorio, o di entrambi questi fattori. In tali situazioni è ammessa deroga a quanto stabilito nella seconda parte del comma 1 dell art. 20: Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane entro il 31/12/2014 ; le AATO (ora Consigli di Bacino) individuano soluzioni alternative, che garantiscano comunque il conseguimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, previsti dal PTA e dal Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali. Alcuni casi sottoposti all esame di questa Sezione, sono relativi a territori comunali compresi invece all interno di agglomerato con più di 2000 abitanti equivalenti e sono trattati quindi nel comma 1 dell art. 20, prima parte: Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Nelle Linee Guida applicative (dgr n. 80/2011), nella parte relativa all art. 20 del PTA, sono previste particolari disposizioni per determinate situazioni. Va precisato che le disposizioni stabilite dalle Linee Guida in riferimento all art. 20 prescindono dal numero di abitanti equivalenti, ossia sono relative ad agglomerati di qualsiasi dimensione in termini di numero di abitanti equivalenti. Secondo quanto stabilito nelle suddette Linee Guida nei casi in cui l impianto di depurazione terminale non sia già presente, deve esserci almeno un dettagliato e adeguato cronoprogramma dell intervento, l adeguatezza va riferita sia all intervento che alla tempistica di realizzazione. Nella realtà esistono effettivamente condotte realizzate ad esempio per sole acque meteoriche, alle quali sono stati nel tempo allacciati, per diversi motivi, scarichi civili e/o industriali; sono situazioni storiche e anomale per l assenza di adeguato trattamento finale, per le quali deve essere comunque prevista e programmata la realizzazione di un impianto di depurazione prima dello scarico nel recettore finale. Sicuramente in questi casi non è opportuno, nel periodo transitorio in attesa della realizzazione del previsto impianto, scollegare le utenze domestiche dalla fognatura esistente, ancorché sprovvista di trattamento finale, 12 in quanto ciò comporterebbe necessariamente lo scarico autonomo, in taluni casi anche sul suolo, delle utenze civili, soluzione che è certamente dal punto di vista ambientale peggiorativa rispetto allo scarico in una fognatura, con recapito in corpo idrico superficiale nel rispetto dei limiti allo scarico previsti per l agglomerato di riferimento. Il collegamento alla fognatura mista è preferibile allo scarico sul suolo, anche nel caso in cui le utenze domestiche siano dotate di vasca Imhoff e di un trattamento biologico. Per quanto espresso è consentito quindi, dal combinato disposto delle norme tecniche del PTA e delle linee guida applicative di cui alla dgr 80/2011, in via provvisoria, lo scarico di una condotta di acque reflue urbane, priva di impianto di depurazione terminale, in corpo idrico superficiale, purché siano rispettate le seguenti condizioni: Deve essere previsto da parte del Consiglio di Bacino/Gestore della condotta, un dettagliato cronoprogramma per la realizzazione di un impianto di depurazione finale di adeguata potenzialità. Lo scarico finale della condotta deve comunque rispettare i limiti di legge vigenti relativi al recettore finale, anche in assenza di impianto di depurazione terminale. Il Gestore deve prevedere un controllo analitico settimanale allo scarico finale della condotta nel corpo recettore, da eseguirsi in apposito pozzetto e sulla base delle indicazioni dell organo di vigilanza, che dovrà poter disporre di tutte le analisi effettuate. Il Gestore deve mantenere tutti i manufatti impiegati per il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità. Il Gestore deve aggiornare la ricognizione degli scarichi esistenti nella condotta. Il Gestore deve predisporre un sistema adeguato di monitoraggio degli scarichi recapitanti nella condotta a maggiore garanzia della qualità dello scarico finale OGGETTO: Abbattimento carichi di azoto e fosforo negli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili Richiedente: SISP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave Mezzo richiesta: PEC Data: PEC prot del 18/12/13 Si fa riferimento alla nota prot. n del 20/11/2013 con la quale la Regione ha trasmesso copia della DGR n del 28/10/2013 relativa all abbattimento dei carichi di azoto e fosforo negli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili. Con suddetta deliberazione si stabilisce che, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane, è stato raggiunto il 75% di abbattimento dei carichi di azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane della regione afferenti alle aree sensibili e ai relativi bacini scolanti. Di conseguenza, secondo quanto previsto dal comma 3 dell art. 25 del Piano di Tutela delle Acque, in tali aree e nei relativi bacini scolanti non si applicano i limiti in concentrazione per l Azoto totale e il Fosforo totale per gli scarichi dei singoli impianti di trattamento di acque reflue urbane (che quindi non sono più sanzionabili). Alla luce di quanto sopra esposto si richiede se per gli impianti appartenenti ad un agglomerato con carico generato superiore ai A.E. sia lecito o meno sospendere il trattamento di defosfatazione, attivato per rispettare il limite di 2 mg/l di Fosforo totale imposto, a partire dall 8/12/2012, in sede di autorizzazione allo scarico; ciò almeno nel caso in cui lo scarico dell impianto debba rispettare, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 delle NtdA del PTA/2009 e s.m.i. o dalla Tabella 2 del P.R.R.A. (qualora l impianto sia stato autorizzato in deroga ai nuovi limiti previsti dal PTA), concentrazioni di Fosforo totale superiori ai 2 mg/l. Mezzo risposta: lettera Data risposta: lettera prot. n del 14/01/2014 Come risposta alla richiesta, si fa riferimento alla nota prot del 10/1/2014, recante Chiarimenti e indicazioni operative sulla DGR n del 28 ottobre 2013 su abbattimento carichi di azoto e fosforo negli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili (che si riporta qui di seguito). 23 In particolare, in riferimento all ultimo capoverso di tale lettera, poiché la percentuale di abbattimento del fosforo è stata raggiunta ma non superata, e poiché la condizione posta dalla DGR 1952/2013 è che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, devono essere mantenute almeno le attuali performance di abbattimento; si ritiene che tale condizione possa verosimilmente continuare a sussistere mantenendo attivi i sistemi di abbattimento del fosforo già predisposti. Nota prot del 10/1/2014: A seguito di segnalazioni e richieste di chiarimenti da parte di alcuni destinatari della presente si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni e indicazioni operative relativi alla DGR n del 28 ottobre 2013, ad oggetto: Conseguimento del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a livello regionale, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini scolanti. Direttiva 91/271/CEE, D.Lgs 152/2006 e art. 25 Norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA). Come è noto la DGR 1952/2013 entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR, ossia dal 20/11/2013, quindi a partire da tale data non si applicano più, nei modi di seguito specificati, i limiti del fosforo per singolo impianto relativi alle aree sensibili, di cui all art. 25 del Piano di tutela delle acque (PTA). Pertanto i limiti per il fosforo tornano ad essere quelli della tabella 1, allegato A, alle Norme Tecniche del Piano di tutela delle acque (PTA). Poiché, come detto, la DGR 1952/2013 è entrata in vigore il 20/11/2013, non si ritiene corretto né pertinente effettuare il calcolo della media annua per il periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2013 in quanto tale calcolo comprenderebbe un periodo di più di un mese nel quale la DGR stessa è in vigore. Pertanto i limiti come media annua di fosforo totale riportati all art. 25 del PTA non vanno applicati per il Per il 2013 si applicano, quindi, i limiti della tabella 1, allegato A, alle Norme Tecniche del PTA. Questo principio, per evitare disparità di trattamento tra un impianto e l altro, si applica anche nei casi in cui il numero minimo di controlli necessari per calcolare la media del fosforo sia già stato effettuato entro il 19/11/2013. Per l anno 2012 invece si applicano per il fosforo (anzi dovrebbero già essere stati applicati) per gli impianti che servono agglomerati > AE e che recapitano direttamente in area sensibile, i limiti per singolo impianto di cui all art. 25 del PTA, in quanto era ancora in vigore, per tutto l anno, la DGR n. 551/2009. Si fa presente che: - periodicamente verrà effettuato il calcolo del rispetto della percentuale di abbattimento sia del fosforo che dell azoto totale, al fine di verificare con costanza le condizioni di applicabilità del comma 3 dell art. 25 del PTA; - poiché la percentuale di abbattimento è stata raggiunta ma non superata, e poiché la condizione posta dalla DGR 1952/2013 è che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, devono essere mantenute almeno le attuali performance di abbattimento OGGETTO: Scarico casa di riposo e disinfezione Richiedente: Comune di Bussolengo Mezzo richiesta: PEC Data: PEC prot del 5/9/13; Prot. regionale Arrivo n del 10/09/2013 Questo Ente ha quasi completato la costruzione di una casa di riposo per 60 posti letto. L immobile è ubicato in zona servita da rete fognaria e depuratore; si è provveduto a richiedere autorizzazione allo scarico alla soc. Acque Veronesi Scarl. Nell autorizzazione rilasciata da Acque Veronesi è prescritto l obbligo di provvedere alla disinfezione del refluo prima dell immissione in fognatura, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 59 della L.R. 33/85. L art. 59 prevede l obbligo di disinfezione esclusivamente per ospedali, case di cura e istituti scientifici in cui vengano utilizzato agenti e virus patogeni. Nello specifico, una casa di cura (privata) è definita dagli artt. 1 e 2 della L.R. 68/1985 da cui si rileva che si tratta di uno stabilimento privato che provvede al ricovero, anche in regime di degenza diurna, di cittadini ai fini diagnostici, curativi e riabilitativi. Una casa di riposo costituisce invece una struttura sanitaria e socio-sanitaria che eroga prestazioni di assistenza residenziale a ciclo continuativo e diurno. Questa tipologia di struttura non può peraltro fornire 34 servizi di diagnostica, effettuare interventi di medicina e chirurgia o percorsi di riabilitazione. La casa di riposo fornisce assistenza residenziale e non medico-chirurgica. E chiaro, ad avviso del Comune di Bussolengo, che una casa di riposo sia diversa nella forma e nella sostanza da una casa di cura e che l obbligo di disinfezione debba essere riservato ragionevolmente a quest ultima, laddove possono essere presenti agenti potenzialmente patogeni. Si chiede pertanto alla Regione di esprimere un parere sulla necessità di dotare una casa di riposo di un impianto di disinfezione (art. 59 L.R. 33/85) assimilandone di fatto gli scarichi a quelli di un ospedale. Mezzo risposta: lettera Data risposta: lettera prot. n del 17/9/2013 Con riferimento alla Vostra nota prot del 5/9/2013, si evidenzia quanto segue. L ultimo capoverso dell art. 59 della L.R: 33/85 Norme per la tutela dell ambiente così recita: Gli scarichi degli insediamenti adibiti a ospedali e case di cura nonché quelli relativi a istituti scientifici, ove vengano impiegati virus e batteri, prima del loro sversamento in qualsiasi corpo recettore o nelle pubbliche fognature, devono essere sottoposti a un accurato trattamento di disinfezione sotto la responsabilità del direttore sanitario dell istituto. L obbligo pertanto riguarda, a tutta evidenza, insediamenti destinati non semplicemente ad ospitare persone, ma a ricoverarle con fini curativi, diagnostici o riabilitativi. Ai sensi di legge, esiste una definizione ben precisa delle case di cura ex art. 1 e 2 della L.R. 68/85, che palesemente non ricomprende le case di riposo per anziani, destinate primariamente all accoglienza e non all erogazione sistematica di trattamenti medici ovvero alla cura di malattie attinenti la medicina generale o specialistica. Pertanto si condivide l affermazione di codesto Comune che una casa di riposo sia diversa nella forma e nella sostanza da una casa di cura -. Ciò premesso ed evidenziato, si è del parere che per tali strutture non sussista l obbligo succitato e previsto dall art. 59 della L.R. 33/85 di dotarsi prima del recapito in pubblica fognatura di un sistema di disinfezione OGGETTO: Art. 31 comma 3: scambio termico con sottosuolo senza movimentazione di acqua di falda. Sanzioni Richiedente: Provincia di Belluno Mezzo richiesta: e PEC Data: del 23/8/2013 PEC prot. n del 23/8/2013 Si chiede un parere relativamente a quale sanzione si deve applicare per la realizzazione e/o l'esercizio di un impianto geotermico a circuito chiuso in assenza della prevista autorizzazione provinciale. Si applica la sanzione per scarico senza autorizzazione ai sensi dell art 133 D.Lgs 152/06? Oppure per inosservanza delle disposizioni regolamentari ai sensi dell art. 65 comma 1 punto 3 della LR 33/85? Mezzo risposta: lettera Data risposta: lettera prot. n del 29/8/2013 Si ritiene che la sanzione applicabile in caso di accertata mancanza di autorizzazione, ex art. 31 comma 3 del PTA, alla realizzazione/esercizio di impianto di scambio termico, sia quella prevista dall art. 65 comma 1 punto 3 della L.R. 33/85, relativa all inosservanza di disposizioni regolamentari. Qualora la Provincia accerti inoltre modalità realizzative difformi dai criteri provinciali tali da poter creare un grave pericolo o un grave peggioramento della qualità dell ambiente, trova applicazione anche il comma 2 del suddetto articolo5 OGGETTO: Art. 31 e art. 39 comma 15. Scarichi di impianti di riscaldamento/condizionamento geotermico Richiedente: Confindustria Venezia Mezzo richiesta: Data: del 2/7/2013 Una associata a Confindustria ha realizzato un impianto di riscaldamento/condizionamento geotermico in un nuovo edificio adibito ad attività industriale. Il prelievo dell'acqua di falda è stato regolarmente autorizzato dal Genio Civile regionale. La provincia di Venezia sembra essere incerta circa la qualifica di questo scarico che è previsto o in falda o in acque superficiali tal quale dal punto di vista della composizione chimica, ma di temperatura elevata, soprattutto nel periodo estivo quando l'utilizzo è proprio per il raffrescamento. Non essendo acqua utilizzata nel processo produttivo il suo scarico non può essere classificato come industriale, né esso può essere considerato meteorico in quanto deriva solo ed esclusivamente dalla falda sotterranea. Riteniamo però che questa tipologia di prelievo e riconsegna senza particolari modificazioni chimiche all'acqua sia contemplato al comma 15 dell'articolo 39 dell'allegato A3 al Piano di Tutela delle acque di cui alla DCRV n. 107/2009 che recita "le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purchè non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari". In applicazione del sopra riportato comma 15, chiediamo conferma del fatto che tali acque da impianti geotermici possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo senza alcuna necessità di una specifica autorizzazione allo scarico. Mezzo risposta: e lettera Data risposta: dell 11/9/2013; lettera prot. n del 19/9/2013 Risposta Regione Veneto (lettera): In risposta al quesito relativo agli scarichi di impianti di riscaldamento/condizionamento mediante tecnologie che sfruttano lo scambio termico con il sottosuolo, si evidenzia che, in base al Piano regionale di tutela delle acque, se le acque di raffreddamento vengono recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5 dell art. 39, in corpo idrico superficiale o sul suolo, si ritiene di poter ricondurre la questione alla fattispecie del comma 15 dell'articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle acque, che stabilisce: "le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari". Ovviamente occorre che sia soddisfatto il requisito purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari, punto, specialmente l ultimo, che potrebbe essere pertinente vista l elevata temperatura dell acqua. Se lo scarico invece dovesse avvenire in falda (ossia nel sottosuolo), occorre fare riferimento all art. 31 del PTA Scarichi nel sottosuolo, anche se nel caso in esame l impatto pare essere limitato all aspetto termico, in quanto le acque in esame non paiono essere interessate da contaminazione chimica ma solo da aumento della temperatura. Quindi in questo caso trova applicazione l art. 31 del PTA, necessita autorizzazione da parte della Provincia e si applica la procedura di cui alle Linee guida applicative (DGR n. 80/2011) relativa all art. 31. Le valutazioni e i controlli possono in questo caso essere semplificati dal fatto che l acqua non presenta modificazioni chimiche ma solo un aumento della temperatura. E infine necessario tenere in considerazione le linee guida del Autorità di Distretto Idrografico Alpi Orientali, che sono scaricabili dal link: OGGETTO: Richiedente: Mezzo richiesta: Art. 22 PTA. Rispetto dei limiti per impianto fitodepurazione Comune di Paese 56 Data: del 04/07/2013 Un impianto di fitodepurazione di acque reflue assimilabili alle domestiche al servizio di una zona produttiva, capacità 80 a.e. è soggetto al rispetto di limiti? Si chiede questo perché la soglia S per il territorio comunale di Paese è 100 A.E. e, secondo l art 21, comma 3 delle NTA al PTA si applicano alle domestiche gli stessi limiti delle urbane, ma solo sopra la soglia S. Dal momento che per un numero di a.e. superiore a 50 si applicano i sistemi previsti all art. 22, anche se non è espressamente indicato, l impianto di cui sopra è tenuto al rispetto dei rendimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo? Altro dubbio viene dall art. 101, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, visto che tutti gli scarichi, ad eccezione dei domestici e di quelli assimilati devono essere resi accessibili per i campionamento, parrebbe che gli scarichi domestici e assimilabili ai domestici non debbano rispettare limiti o rendimenti. Mezzo risposta: Data risposta: del 12/07/2013 Si applicano i rendimenti. Ciò non pare in contraddizione con l art. 101 comma 3 del 152/06, in quanto la normativa regionale e i Piani regionali possono dare disposizioni aggiuntive e integrative rispetto alle norme nazionali. Inoltre: l eccezione di cui parla l art. 101 comma 3 del 152/06 pare riferita ai singoli scarichi domestici ed assimilati; in questo caso si tratta invece di un impianto di 80 AE OGGETTO: Art. 21 PTA - Scarichi fognari da civili abitazioni e pozzi assorbenti Richiedente: Privato Mezzo richiesta: Data: del 03/12/2012 Il quesito riguarda l interpretazione da dare all'ultimo capoverso del comma 6 - art. 21- Norme Tecniche P.T.A. Veneto, aggiunto rispetto alla precedente formulazione del 2009, nell ultima versione approvata con D.G.R. n. 842 del Riguardo all Allegato A alla delibera 842 (quadro di raffronto con la precedente versione delle N.T.A del 2009), dalla lettura del commento relativo alla modifica introdotta d'ufficio, che si rifà anche alla circolare regionale n. 12 del 2002, è sopravvenuto un quesito motivato anche da un caso specifico, che si sintetizza di seguito: è possibile che lo scarico fognario esistente di un edificio adibito a civile abitazione, realizzato a suo tempo conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla Delibera C.I. del (nello specifico con smaltimento finale nel terreno mediante pozzi assorbenti), e per il quale non siano intervenute successive modifiche quali-quantitative dello scarico stesso, sia da ritenersi di fatto ancora autorizzato? e se fosse così, quali potrebbero essere i termini temporali di adeguamento alle nuove prescrizioni normative, introdotte ad avviso dello scrivente solo a partire dal P.T.A. Veneto, e che escludono l'utilizzo dei pozzi assorbenti? Si allega (qui è omesso tuttavia tale allegato, n.d.r.) una nota redatta sulla scorta della normativa esaminata, a cui peraltro è possibile che manchi qualcosa, causa impossibilità di reperimento. Mezzo risposta: Data risposta: del 19/12/2012 Gli uffici regionali avevano così risposto ad un quesito simile del comune di Ponte nelle Alpi nel giugno 2011: 1. per quanto riguarda installazioni o edifici isolati non collettabili alla rete fognaria pubblica con un numero di A.E. < 50, i pozzi assorbenti esistenti possono essere mantenuti, per le autorizzazioni 67 rilasciate prima dell entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque. Ciò in quanto, secondo l Allegato 5 capitolo Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc, punto 6, della D.C.I. 4/2/77, il pozzo assorbente deve essere preceduto da un trattamento di chiarificazione del liquame. Per i nuovi scarichi provenienti da installazioni od edifici isolati con un numero di A.E. < 50, va rispettato quanto specificato all art. 21 delle Norme Tecniche del PTA. Si ripropone pertanto la risposta sopra riportata; tuttavia, sulla base dell art. 104 comma 1 del D.Lgs 152/2006 E vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, si ritiene necessario precisare che, ai fini della tutela delle acque sotterranee, i pozzi assorbenti esistenti non devono scaricare nel sottosuolo, ma possono scaricare solamente all interno del suolo, ove possono avvenire processi biochimici di degradazione delle sostanze contenute negli scarichi. In caso di pozzo perdente esistente con scarico nel sottosuolo, lo scarico deve essere modificato in modo tale da avvenire all interno del suolo. Per la definizione di suolo e di sottosuolo si veda l art. 6 lett. bb del Piano di tutela delle acque, nonché la L.R. 33/85, art. 59, comma 5, n. 2) (il suolo costituito dallo strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione degli scarichi ) e comma 7 ( Non sono corpi ricettori degli scarichi le falde idriche sotterranee, il sottosuolo costituito dagli strati di terreno sottostanti allo strato superficiale, ). Riguardo a eventuali tempi di adeguamento, si fa presente che il divieto di scarico nel sottosuolo era presente, come specificato sopra, anche da normativa previgente (D.Lgs 152/2006, L.R. 33/85 e succ. mod.) pertanto gli scriventi uffici non ritengono possibile stabilire tempi di adeguamento. Infine si precisa che l aggiunta dell ultima frase al comma 6 dell art. 21 (con DGR 842/2012) non tratta specificamente di pozzi assorbenti, ma serve per estendere la possibilità che l autorizzazione allo scarico possa essere compresa nel permesso di costruire, nonché la possibilità di tacito rinnovo, anche agli scarichi da insediamenti isolati < 50 AE esistenti alla data di pubblicazione del Piano OGGETTO: Art. 21 PTA - Reflui domestici Tacito rinnovo autorizzazione Vasche Imhoff Richiedente: Provincia di Belluno Mezzo richiesta: Data: del 16/10/2012 Come anticipato da telefonata della settimana scorsa, si espone un quesito sulla questione reflui domestici. 1) L'art.21 cita che per un numero di A.E. inferiore a 50 è ammesso l'uso di sistemi individuali di trattamento elencati al comma 1) lettere a), b) e c). Nessuno di tali sistemi contempla lo scarico dei reflui direttamente in corso d'acqua, fatto salvo ovviamente il trattamento con vasca Imhoff ed in genere condensagrassi. Il punto a) prevede si lo scarico in corso d'acqua ma per la parte che non va sul suolo in subirrigazione che non può essere di certo intesa come affinamento ma solo come sistema di scarico sul suolo. E' quindi ammesso per scarichi domestici, pretrattati in vasca Imhoff, lo scarico in corso d'acqua? Si evidenzia comunque che la legge in generale, fatte salve deroghe di livello diverso, vieta gli scarichi sul suolo. Tale limitazione non pare esserci per acque reflue urbane. 2) Altra questione riguarda il rinnovo delle autorizzazioni dei domestici, che spesso i tecnici comunali chiedono: come ci si regola con provvedimenti già rilasciati magari senza la dicitura "tacitamente rinnovabile": a scadenza va su richiesta rilasciato nuovo provvedimento con dicitura "tacitamente rinnovabile"? E per quelli con permesso a costruire? I dubbi sono vari, ma se c è qualche indirizzo sul quale la Regione si è già espressa in merito alla questione rinnovi, è opportuno farlo sapere. 3) Vi è un caso strano di una lottizzazione dove forse in un vago progetto era prevista la realizzazione o l'allaccio ad un impianto di depurazione pubblico; ma ciò è rimasto in progetto. Ora si chiede informalmente agli uffici provinciali se in attesa di un adeguamento è possibile autorizzare n vasche Imhoff (una per utenza) che giungono tramite rete della lottizzazione al corso d'acqua. La somma generale degli utenti è inferiore a 50. Le vasche Imhoff rimarrebbero comunque private, quindi autorizza il 78 Comune. Il dubbio sorge sulla ammissibilità di un sistema privato (non nucleo isolato) in mancanza di un servizio pubblico (vedi adempimenti art.20, agglomerati ecc). Non sono note pianificazioni di zona. Mezzo risposta: Data risposta: del 25/10/2012 1) E' ammesso per scarichi domestici, pretrattati in vasca Imhoff, lo scarico in corso d'acqua. Ciò in ragione del dettato del comma 1 dell art. 21 che afferma: oppure di trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati. Il caso di vasca Imhoff che scarica direttamente in corso d acqua può essere considerato un caso limite del caso a) del comma 1 dell art. 21. In ogni caso il divieto di scarico sul suolo (con deroghe), in base all art. 30, vale anche per le acque reflue urbane, come si deduce dall art. 30 stesso. 2) La nuova versione delle Norme Tecniche, art. 21 comma 6, specifica come comportarsi per quanto riguarda il rinnovo tacito. In questi casi, nulla vieta comunque che in occasione del primo rinnovo, per ulteriore chiarezza, possa essere inserita la dicitura, su richiesta, "tacitamente rinnovabile". Riporto, se può essere utile, una risposta data al Comune di Treviso a novembre 2011: In riferimento all art. 21, comma 6, è da considerarsi tacitamente rinnovata l autorizzazione rilasciata prima dell entrata in vigore del PTA e scaduta dopo l'entrata in vigore del PTA, per la quale sia stata presentata richiesta di rinnovo. Dopo questa richiesta di rinnovo (la prima presentata dal richiedente dopo l approvazione del PTA), l autorizzazione si intende tacitamente rinnovata a meno che non intervengano variazioni specificate al c. 6 dell art. 21. Faccio per completezza alcune considerazioni sugli assimilabili, anche in questo caso tratte da risposte date a precedenti quesiti di altri soggetti. - Da una risposta all Azienda Gardesana Servizi (1/10/12), da una risposta data a vari gestori del S.I.I. (10/9/12) e da una risposta data al Comune di Venezia con lettera prot del 22/3/12: Si precisa che l autorizzazione di scarichi assimilabili ai domestici non recapitanti in fognatura, ha validità di 4 anni e non è rinnovabile tacitamente. - Da una risposta data a vari gestori del S.I.I. (10/9/12): E possibile ritenere che per lo scarico in fognatura di acque reflue assimilabili alle domestiche, di cui all art 34 della deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15/05/2012, non debba essere emesso alcun atto autorizzativo ma solo un consenso/nulla osta del Gestore del Servizio Idrico Integrato, senza alcuna scadenza. Ciò sulla base, oltre che dell art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/2006, anche dell art. 101, comma 7, del D.Lgs 152/2006, il cui elenco di acque reflue assimilabili alle domestiche è valido ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni ( ) Anche se non ci sono limiti di legge, ( ) per lo scarico di acque reflue assimilabili in fognatura, l AATO ha facoltà di stabilire nel regolamento di fognatura eventuali specifici limiti in portata e/o in concentrazione, per attività assimilabili ritenute più a rischio al fine di garantire il corretto funzionamento dell impianto di depurazione e di assicurare il rispetto dei limiti allo scarico. Inoltre, se le acque reflue sono state designate come assimilabili in base al punto e.3 del comma 1 dell art. 34 (rispetto della tabella), se durante un controllo venissero riscontrati superamenti dei limiti di detta tabella, occorre rivedere la designazione delle acque reflue come assimilabili. 3) Prima di tutto occorrerebbe chiedere all ATO o al BIM quali previsioni ci sono di allaccio al depuratore per quella zona dove c è la lottizzazione. Occorre chiarire cosa sia tale vago progetto e quale sia l impianto di depurazione pubblico al quale in teoria ci si doveva allacciare. Se fosse un nucleo isolato, visto che la somma degli abitanti è < 50, sarebbe possibile realizzare le singole vasche Imhoff; ma come risulta dalla richiesta, non si tratta di insediamento o nucleo isolato, quindi si presume che sia tecnicamente possibile il collegamento alla rete fognaria pubblica per acque reflue urbane; inoltre, sarebbe fuori luogo autorizzare tante vasche Imhoff se poi entro un tempo abbastanza breve (da verificare) viene realizzato un allacciamento alla rete fognaria pubblica. Infine, se la lottizzazione è inserita in un agglomerato > 2000 AE, il collegamento alla rete fognaria è obbligatorio (art. 20 PTA, comma 1). E lo sarà dopo il 2014 anche per gli agglomerati < 2000 AE, sempre per l art. 20 c. 1 del PTA. 8 Vedere altro
I regolamenti regionali sulle acque del 24 marzo 2006 Paolo Casciano Direzione Generale Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile Regione Lombardia Ordine Ingg BG 26/11/2007 - ing. Casciano Dettagli ALLA PROVINCIA DI NOVARA da bollo P.ZA MATTEOTTI, 1
marca ALLA PROVINCIA DI NOVARA da bollo P.ZA MATTEOTTI, 1 28100 NOVARA OGGETTO:D.LGS. N. 152/06, L.R. 48/93, L.R. 13/90 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE. Il sottoscritto nato Dettagli REGOLAMENTO PER L UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE
REGOLAMENTO PER L UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE (APPROVATO DALL ASSEMBLEA CONSORZIALE CON ATTO N. 34 DEL 12/07/1987) 1 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Dettagli Comune di Castelfiorentino
Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche In aree non servite da pubblica fognatura (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2004) Dettagli LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO
LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO Dott.ssa Marina Martin Dott. Sandro Bressan Funzionari del Servizio Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate della Provincia di Pordenone Pordenone, 25.05.10 acqua@provincia.pordenone.it Dettagli Riepilogo documentazione
RILASCIO AUTORIZZAZIONE - MODELLO AR1 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICHI DI TIPO DOMESTICO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI RESIDENZIALI CON CARICO ORGANICO INFERIORE AI 50 A.E. Riepilogo documentazione Dettagli COMUNE DI PODENZANA. Provincia di Massa Carrara UFFICIO TECNICO. Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche
COMUNE DI PODENZANA Provincia di Massa Carrara UFFICIO TECNICO Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche In aree non servite da pubblica fognatura Approvato dal Consiglio Comunale Dettagli INDICE DISPOSIZIONI GENERALI. Definizioni e normativa di riferimento Autorizzazione allo scarico Presentazione della domanda Durata del procedimento
Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura (Approvato con deliberazione n.140/cc del 29.11.2004) INDICE CAPO I Articolo 1 Articolo 2 Articolo Dettagli Claudio Boldori Responsabile Segreteria Tecnica A.ATO Provincia di Cremona NORMATIVA SULLE ACQUE
Claudio Boldori Responsabile Segreteria Tecnica A.ATO Provincia di Cremona NORMATIVA SULLE ACQUE Evoluzione della normativa sulle acque in Italia RIFERIMENTO NORMATIVO APPROCCIO ALLA TUTELA L. 319/76 Limiti Dettagli REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI Proposta nr. 90 del 14/04/2015 - Determinazione nr. 813 del 15/04/2015 OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE FUORI PUBBLICA FOGNATURA D.LGS. 152/1999 COSI COME MODIFICATO DAL D.LGS.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE FUORI PUBBLICA FOGNATURA D.LGS. 152/1999 COSI COME MODIFICATO DAL D.LGS. 258/2000 Allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Spazio riservato Dettagli AL COMUNE DI CORMÓNS Piazza XXIV Maggio, 22 34071 CORMÓNS
Marca da bollo da euro 14,62 AL COMUNE DI CORMÓNS Piazza XXIV Maggio, 22 34071 CORMÓNS OGGETTO: Tutela delle acque dall inquinamento. D.Lgs. 11.05.1999, n. 152. Richiesta di autorizzazione allo scarico Dettagli COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA PROVINCIA DI RAVENNA
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA PROVINCIA DI RAVENNA REGOLAMENTO FOGNARIO DI DEPURAZIONE E DEGLI SCARICHI MAGGIO 2001. TITOLO I...4 FINALITA DEL REGOLAMENTO...4 ART.1 Oggetto del regolamento...4 ART. 2 Ambito Dettagli 1) Dati anagrafici richiedente autorizzazione
PROVINCIA DI PISA Documentazione tecnica ed elaborati grafici necessari al rilascio dell autorizzazione allo scarico, non in pubblica fognatura, ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche Dettagli 1) Dati anagrafici richiedente autorizzazione
PROVINCIA DI PISA Documentazione tecnica ed elaborati grafici necessari al rilascio dell autorizzazione allo scarico, non in pubblica fognatura, ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche Dettagli Il sottoscritto. nato a il. residente a in via n. del fabbricato ad uso civile abitazione e/o laboratorio, sito in. via n. chiede
Marca da bollo Euro 10,33 AL COMUNE DI CORMÓNS Piazza XXIV Maggio, 22 34071 CORMÓNS OGGETTO: Tutela delle acque dall inquinamento. D.Lgs. 11.05.1999, n. 152. Richiesta di autorizzazione allo scarico di Dettagli Prescrizioni per Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura Giugno 2014
Prescrizioni per Autorizzazione allo Giugno 2014 Sommario Riferimenti... 1 Documenti Allegati... 1 Premessa... 1 L autorizzazione potrà essere rilasciata alle seguenti condizioni... 2 D. Lgs 152/06 (Parte Dettagli Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
Spett.le Consulta d Ambito per il servizio idrico integrato A.T.O. Orientale Goriziano Via A. Diaz n. 5 (Palazzo Alvarez) 34170 Gorizia Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO di acque reflue Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Marca da bollo DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (D.Lgs. 152/99 - D.Lgs. 258/00 - Delibera RER n.1053/03 - Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura) AL SINDACO Dettagli VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. _289_ del 21/12/2006 Pubblicata all albo pretorio il 28/12/2006 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MERITO ALLA ATTIVITA DI VERIFICA Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Marca da bollo DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (D.Lgs. 152/2006 - Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053/03 - Regolamento Comunale per gli scarichi in Dettagli 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento ha per oggetto le procedure, i criteri e le modalità relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, di scarichi Dettagli CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.
CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. AVVISO PER LE UTENZE INDUSTRIALI Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque Dettagli PROVINCIA DI BENEVENTO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
PROVINCIA DI BENEVENTO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE Art. 1 - Oggetto del Regolamento: 1. Il presente regolamento disciplina le procedure da seguire per Dettagli Riepilogo documentazione
RILASCIO/RINNOVO AUTORIZZAZIONE - MODELLO AR9 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICHI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE, SFIORATORI IN TESTA ALL IMPIANTO, BY-PASS GENERALI E Dettagli PROVINCIA DI BIELLA. Ambiente e Agricoltura - DT Impegno n. DETERMINAZIONE N. 1530 IN DATA 15-06-2011
PROVINCIA DI BIELLA Ambiente e Agricoltura - DT Impegno n. Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO DETERMINAZIONE N. 1530 IN DATA 15-06-2011 Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. Autorizzazione allo scarico Dettagli REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA Art. 1 Oggetto Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione Dettagli Normativa nazionale e regionale sulle gestione e trattamento delle acque. Bari 30.01.15
Normativa nazionale e regionale sulle gestione e trattamento delle acque Bari 30.01.15 Le acque nel Testo Unico Ambientale. Le definizioni (art. 74). ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente Dettagli del Comune di VARAZZE Viale Nazioni Unite, 5 17019 VARAZZE
FAC SIMILE Marca da bollo (1). 14,62 Ill.mo Sig. SINDACO del Comune di VARAZZE Viale Nazioni Unite, 5 17019 VARAZZE Spett.le ARPAL Dipartimento provinciale di Savona Settore Qualità delle Acque superficiali Dettagli COMUNE DI BUTTAPIETRA Provincia di Verona
COMUNE DI BUTTAPIETRA Provincia di Verona Area Tecnica Settore Edilizia Pubblica/ Ecologia LINEE GUIDA RELATIVE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO RICETTORE DIVERSO DALLA FOGNATURA (SUOLO, Dettagli Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali / industriali e domestiche D.Lgs 152/99 e ss. mm. e ii. L.R.
Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali / industriali e domestiche D.Lgs 152/99 e ss. mm. e ii. L.R.64/01 bollo da 10.33 Alla Provincia di PRATO Servizio Tutela Ambientale Via Dettagli Parte B: anagrafica dell azienda
DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE O AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 Bollo 14,62 Spett.le Provincia del Medio Campidano Assessorato all Ambiente Dettagli REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI I L D I R I G E N T E
REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI Proposta nr. 150 del 25/06/2014 - Determinazione nr. 1611 del 25/06/2014 OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Dettagli FIGISC Sindacato Gestori carburanti
FIGISC Sindacato Gestori carburanti Sindacato Provinciale Gestori Impianti Stradali Carburanti FIGISC Corso Venezia 51 20121 Milano tel. 02/7750274 fax 02/7750697 e-mail: figisc.anisa@unione.milano.it Dettagli Azioni volte alla mitigazione delle pressioni urbane nella Regione del Veneto
Azioni volte alla mitigazione delle pressioni urbane nella AZIONI STRUTTURALI La maggior parte delle azioni strutturali previste dalla normativa e pianificazione settoriale e messe in campo nella Regione Dettagli Scheda tecnica e documentazione elencata al punto 7) della stessa dovranno essere presentate in duplice copia.
SCHEDA N. 4 Documentazione tecnica da produrre per il rilascio dell autorizzazione all allacciamento alla rete fognaria e dell autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in Dettagli Spett.le Ufficio d Ambito della Città di MILANO Via Dogana n. 4 20123 MILANO
Spett.le Ufficio d Ambito della Città di MILANO Via Dogana n. 4 20123 MILANO Il/La sottoscritto/a: in qualità di Legale Rappresentante e/o Titolare altro della Ditta con attività di: e con insediamento Dettagli 14,62 ALL UNIONE DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio
Spazio riservato per il protocollo Spazio riservato alla marca da bollo 14,62 ALL UNIONE DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio OGGETTO: autorizzazione Dettagli Ufficio d Ambito di Brescia Pagina 1 di 6
RACCOMANDATA A.R. Al Gestore del servizio di Fognatura e Depurazione Via OGGETTO: Domanda di ammissione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura Il/La sottoscritto/a Dettagli Insediamenti in cui viene svolta attività di gestione rifiuti.
INDICAZIONI PROGETTUALI PER DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI IN CUI VENGONO SVOLTE ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI. Insediamenti in cui viene svolta attività Dettagli ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.
OGGETTO: D. Lgs. n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, L.R. n 5/2006. Istanza di autorizzazione allo scarico di (barrare la casella di interesse): ACQUE REFLUE INDUSTRIALI. 7 - lettera a) Dettagli A.R.P.A. Regione Piemonte
Al Signor Sindaco del Comune di Corio Pagina 1/5 Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura (ai sensi del D.Lgs. Dettagli 16,00 del Comune di CUNEO Settore Ambiente e Territorio
Marca da bollo Preg.mo Sig. SINDACO 16,00 del Comune di CUNEO Settore Ambiente e Territorio OGGETTO: ART. 15 L.R. 26/03/1990 N. 13, L.R. 48/93, L.R. 37/96, D.Lvo 152//06 e s.m.i., L.R. 6/03. Domanda di Dettagli www.dirittoambiente.net
Dr.ssa Gioconda Bezziccheri DOCUMENTI INformazione 2009 E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - In relazione all articolo Considerazioni sull Allegato Dettagli OGGETTO: Domanda di allaccio e scarico nella pubblica rete fognaria: scarichi di acque reflue industriali.
Spett.le Comune di OGGETTO: Domanda di allaccio e scarico nella pubblica rete fognaria: scarichi di acque reflue industriali. Il sottoscritto (Cognome e Nome) (Codice Fiscale) Nato a (Comune o Stato Estero) Dettagli 5.2: Reti tecnologiche
5.2: Reti tecnologiche Presentazione: Il corretto funzionamento e l efficienza delle reti tecnologiche di distribuzione e depurazione delle acque è senza dubbio alla base di una gestione corretta e sostenibile Dettagli Marca da bollo 16,00 C H I E D E
CAFC S.p.A. Sistema di Gestione Integrato DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ( Artt. 36 e 37 del Regolamento di Fognatura Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
AL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA/AMBIENTE DEL COMUNE DI Per il tramite del SUAP del Comune di DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO di acque reflue industriali, acque reflue industriali assimilate alle Dettagli Variazione delle opere fognarie interne già allacciate alla rete fognaria. .Sottoscritt.. nato a... il. residente/ con sede a... Via.. n..
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NELLA RETE FOGNARIA PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO RESIDENZIALE (La Dettagli SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DALLO SCARICATORE DI PIENA N
aggiornamento ottobre 2008 Pagina 1 di 6 SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DALLO SCARICATORE DI PIENA N 1 DATI IDENTIFICATIVI DELL ENTE PROPRIETARIO DELLE RETI FOGNARIE Dettagli Domanda di autorizzazione all'allacciamento e allo scarico di acque reflue domestiche nella rete fognaria
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NELLA RETE FOGNARIA PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO RESIDENZIALE (La Dettagli COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO Provincia di Firenze
COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO Provincia di Firenze Marca da bollo Є 16, 00 Protocollo Comune copia per il Comune AL Responsabile del Settore c copia per il Denunciante Assetto e Gestione del Territorio Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (D.lgs. 152/06, L.R. 20/06, DPGRT 46/r del 8.9.2008)
1 ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE (A CURA DELL UFFICIO) Ufficio ricevente Presentata il Modalità di inoltro Data protocollo Num. Prot fax a mano posta via telematica NUMERO ASSEGNATO ALLA PRATICA Dettagli IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE COMUNICAZIONE ART.110 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE COMUNICAZIONE ART.110 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006 Contrassegno telematico Imposta di bollo pari ad 16,00 Spett.le PROVINCIA DI MILANO Settore Risorse Idriche Dettagli Indirizzi normativi per la riduzione dell impatto ambientale delle acque meteoriche urbane
Giornata di Studio GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE METEORICHE URBANE Milano - Palazzo Lombardia - Auditorium 21 novembre 2012 Indirizzi normativi per la riduzione dell impatto ambientale delle acque meteoriche Dettagli EcoGeo S.r.l. Novità Normative Autorizzazione Allo Scarico Provincia di Parma
EcoGeo S.r.l. Novità Normative Autorizzazione Allo Scarico Provincia di Parma Adempimento: Autorizzazioni allo scarico in acque superficiali Con la Determinazione del Dirigente n. 3316 del 13/10/2010 esecutiva Dettagli Le misure del Piano Regionale di Tutela delle Acque -Collettamento e trattamento acque reflue-
Le misure del Piano Regionale di Tutela delle Acque -Collettamento e trattamento acque reflue- ALESSANDRO ZUCCA Regione Autonoma FVG Direzione Ambiente ed Energia Palmanova- 19 MAGGIO 2015 Indirizzi e Dettagli AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
(marca da bollo legale) (spazio riservato al protocollo) Al Sig. Sindaco del Comune di Crespellano 40056 CRESPELLANO Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ed industriali Dettagli GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA
1 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARCOLA UFFICIO AMBIENTE 1 sito internet: www.comune.arcola.sp.it e.mail: sportelloscarichi@comune.arcola.sp.it GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO Dettagli Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell Autorità d
Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell Autorità d Ambito della provincia di Bergamo Indice Capitolo 1 Norme Dettagli Oggetto: Richiesta Permesso di Allacciamento di acque reflue Domestiche e/o Assimilabili ed Industriali alla rete fognaria urbana.
ATTIVITA, ARTIGIANALI, Spett.le ACQUE DEL CHIAMPO SpA Servizio Clienti Via Ferraretta, 20 36071 ARZIGNANO Oggetto: Richiesta Permesso di Allacciamento di acque reflue Domestiche e/o Assimilabili ed Industriali Dettagli Variazione delle opere fognarie interne già allacciate alla rete fognaria. Sottoscritt nato a il residente/ con sede a Via n
CAFC S.p.A. Sistema di Gestione Integrato DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NELLA RETE FOGNARIA PROVENIENTI Dettagli ALLA PROVINCIA DI TERNI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ITTICO-FAUNISTICA, AMBIENTE E MOBILITA SOSTENIBILE Via Plinio il Giovane, 21 05100 TERNI
MODELLO Scarichi acque reflue industriali Protocollo Generale Data di presentazione Bollo 14,62 ALLA PROVINCIA DI TERNI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ITTICO-FAUNISTICA, AMBIENTE E MOBILITA SOSTENIBILE Via Plinio Dettagli RELAZIONE DI ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA
TAVOLO TECNICO INTERAGENZIALE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE RELAZIONE DI ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA Enio Decorte (Referente di ARPA Friuli Venezia Giulia nel Tavolo Tecnico) Quadro storico Dettagli Al Sig. Sindaco del Comune di Faenza bollo
Al Sig. Sindaco del Comune di Faenza bollo Protocollo numero (viene apposto dall Archivio comunale) Faenza, / / (data di compilazione) Oggetto: domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEFINITIVA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PREVENTIVA
Marca da Bollo 16,00 (timbro protocollo) Al Ufficio Tecnico Edilizia Privata e Ambiente Comune di Trebaseleghe (PD) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEFINITIVA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO Dettagli CHIEDE 14,62 AL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO UFFICIO TECNICO
Spazio riservato per il protocollo Spazio riservato alla marca da bollo 14,62 AL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO UFFICIO TECNICO OGGETTO: autorizzazione allo scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE in corpo Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (1) RECAPITANTI IN : CORPO IDRICO SUPERFICIALE specificare..
COMUNE DI GOSSOLENGO Settore Tecnico Provincia di Piacenza Tel 0523 770777 Fax 0523 779291 e-mail: appalti.gossolengo@sintranet.it urbanistica.gossolengo@sintranet.it PEC: comune.gossolengo@legalmail.it Dettagli AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Allegare all istanza di Autorizzazione Unica Ambientale AUA (DPR 13 marzo 2013, n. 59) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP territorialmente competente Mod. A ALLEGATO ALL Dettagli REGOLAMENTO REGIONALE N. 3
REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 Dettagli COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Provincia di Grosseto)
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Provincia di Grosseto) AREA TECNICA U.O. Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA Dettagli Regolamento Regionale 24 marzo 2006, N. 3
Regolamento Regionale 24 marzo 2006, N. 3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera a) della legge Dettagli .Sottoscritt.. nato a... il. residente a... Via n..
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE NELLA RETE FOGNARIA PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO Dettagli ALLEGATO TECNICO RELATIVO AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI PUBBLICA FOGNATURA
ALLEGATO TECNICO RELATIVO AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI PUBBLICA FOGNATURA 1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO Fonte: Acquedotto Pozzo privato Estremi dell autorizzazione o della denuncia Altro Dettagli Con la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di
L allaccio alla pubblica fognatura è il presupposto imprescindibile per il pagamento del canone di depurazione ai sensi dell art. 14 della legge Galli? Dubbi ed interpretazioni Franco Giampietro e Sonia Dettagli Al Sig. Sindaco del Comune di Faenza
Al Sig. Sindaco del Comune di Faenza bollo Protocollo numero (viene apposto dall Archivio comunale) Faenza, / / (data di compilazione) Oggetto: domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche Dettagli Libretto di informazioni Per realizzare l allacciamento alla pubblica fognatura. Scarichi Acque Reflue Domestiche
Libretto di informazioni Per realizzare l allacciamento alla pubblica fognatura Scarichi Acque Reflue Domestiche 1- Informazioni per le opere di allacciamento alla pubblica fognatura 2- Procedura Edifici Dettagli ALLEGATO TECNICO S 1. Reflui scaricati tramite il terminale n totale di scarichi n (come da elaborato grafico allegato alla domanda)
ALLEGATO TECNICO S 1 Reflui scaricati tramite il terminale n totale di scarichi n (come da elaborato grafico allegato alla domanda) Coordinate geografiche Gauss Boaga 2 (in metri) del punt di recapito Dettagli Il sottoscritto in qualità di titolare legale rappresentante della Ditta denominata con sede legale in Provincia via n C.A.P.. C.F. Partita I.V.A.
Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque reflue industriali assimilate alle domestiche, acque reflue assimilate alle domestiche, acque reflue di dilavamento, acque di prima Dettagli DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANA E ATTUAZIONE P.R. SETTORE 787 SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA. Prot. Gen. n. 569668/05 del 9/6/05
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANA E ATTUAZIONE P.R. SETTORE 787 SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA Prot. Gen. n. 569668/05 del 9/6/05 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - OGGETTO - ESTENSIONE DELL AMBITO DI Dettagli Comune di Baranzate -Provincia di Milano - Ufficio Ecologia
Nota per la compilazione: La dichiarazione andrà redatta in 4 copie ripotando solo le voci e le parti che interessano. DICHIARAZIONE DI SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E/O DI ASSIMILABILITA' DEGLI SCARICHI Dettagli PROVINCIA DELL OGLIASTRA Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia
BOLLO 14.42 Spett.le Provincia dell Ogliastra Ufficio Gestione acque via Pietro Pistis - 08045 LANUSEI (OG) Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue di tipo DOMESTICO non recapitanti in Dettagli Allegato 1 Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di fognatura e depurazione
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEZIONE C SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE Allegato 1 Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di fognatura e depurazione Approvato dall'assemblea Dettagli PROVINCIA DI ORISTANO
PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE O SUL SUOLO DI ACQUE REFLUE URBANE, INDUSTRIALI E DOMESTICHE AI SENSI DEL D. LGS 3 APRILE Dettagli CHIEDE L AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 3.4.2006 N. 152
AL COMUNE DI LONATE POZZOLO (VA) SETTORE GESTIONE TERRITORIO SERVIZIO ECOLOGIA VIA CAVOUR, 20 21015 LONATE POZZOLO (VA) Il sottoscritto... in qualità di titolare (o legale rappresentante) della ditta....... Dettagli - Fac simile istanza servizio fognatura CIPAF MOD. 01
- Fac simile istanza servizio fognatura CIPAF MOD. 01 Spettabile Presidente del CIPAF Via Oggetto: Richiesta di autorizzazione per: realizzazione nuovo allaccio fognario riparazione/modifica allacciamento Dettagli Osservatorio regionale sui rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese
OSSERVATORIO REGIONALE SUI RAPPORTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESE DELLA REGIONE SCHEDE TECNICHE 5.9 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI 1 1. Ambito di applicazione Il D.Lgs. 152/99, modificato e integrato Dettagli PROVINCIA DI GORIZIA
Esente dall imposta di bollo ai sensi dell art. 16 Tab. all. B D.P.R. 30. 12. 1982, n. 955 PROVINCIA DI GORIZIA 34170 Gorizia - Corso Italia, 55 - tel. 0481/385277 - FAX 0481/385251 - cod. Fisc e P.IVA Dettagli Domanda di autorizzazione all allacciamento di acque reflue assimilate alle domestiche nella rete fognaria.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO NELLA RETE FOGNARIA DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO DIVERSO DAL RESIDENZIALE Tipo di autorizzazione: nuova rinnovo Dettagli Domanda di autorizzazione allo scarico in corpo ricettore diverso dalla fognatura
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE CHE NON RECAPITANO IN RETE FOGNARIA PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO DIVERSO DAL RESIDENZIALE (La domanda dovrà essere compilata Dettagli Le opere di difesa. Le opere di derivazione delle acque superficiali. Le opere di immissione nelle acque superficiali
Le opere di difesa Le opere di derivazione delle acque superficiali Le opere di immissione nelle acque superficiali I corsi d acqua ricevono svariati apporti liquidi derivanti dalle attività antropiche, Dettagli COMUNE DI MERCALLO PROVINCIA DI VARESE. Via Bagaglio, 171 - C.A.P. 21020 - tel. 0331/968104
COMUNE DI MERCALLO No bollo PROVINCIA DI VARESE Via Bagaglio, 171 - C.A.P. 21020 - tel. 0331/968104 Cod.fisc.: 83003793570 - E-mail: ed.pubblica@comune.mercallo.va.it Spettabile COMUNE DI MERCALLO Via Dettagli ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-875 del 01/04/2016 Oggetto D.P.R. 13 marzo Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA
Marca da bollo in valore legale DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA Al Responsabile Ufficio Tecnico CAPALBIO (GR) Il sottoscritto Cognome Dettagli CAFC S.p.A. Sistema di Gestione Integrato
CAFC S.p.A. Sistema di Gestione Integrato DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE NELLA RETE Dettagli SCHEDA TECNICA PER SCARICHI INDUSTRIALI
A) IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA SCHEDA TECNICA PER SCARICHI INDUSTRIALI I Identificazione dell Azienda Denominazione Sede legale in via n CAP Comune Tel Fax Email Attività Codice ISTAT CF dell impresa Partita Dettagli Marca da bollo 16,00. dell'immobile sito in, via n, censito al Catasto al foglio mappale/i subalterno/i
DOMANDA DI NULLA OSTA ALL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PER L AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ( Art. 23 del Regolamento di Fognatura ) Rumiz CAFC S.p.A. Dettagli COMUNE DI BUCCIANO PROVINCIA DI BENEVENTO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA
MARCA DA BOLLO COMUNE DI BUCCIANO PROVINCIA DI BENEVENTO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA Riservato all Ufficio ESTREMI DI RIFERIMENTO ARCHIVIAZIONE: Pratica Edilizia: n. Prot. gen. del / / RICHIESTA DI Dettagli CHIEDE per l insediamento sito in Via/Piazza n. Marca da Bollo da. 14,62 (da apporre solo se l oggetto della richiesta è edilizia residenziale)
Marca da Bollo da. 14,62 (da apporre solo se l oggetto della richiesta è edilizia residenziale) Città di Medicina Via Libertà 103 40059 Medicina (BO) - Tel 0516979208 Fax 0516979222 Partita I.V.A. 00508891207 Dettagli PROVINCIA DI BIELLA. Settore Tutela Ambientale Codice: Impegno n. DETERMINAZIONE N. 3795 IN DATA 05/10/2005
PROVINCIA DI BIELLA Settore Tutela Ambientale Codice: Impegno n. Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO Codice: DETERMINAZIONE N. 3795 IN DATA 05/10/2005 Oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 2357 del Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back