Source: http://docplayer.fr/12127904-Ecotec-pro-notice-d-emploi-notice-d-emploi-pour-l-utilisateur-appareil-de-chauffage-au-gaz-mural-a-condensation-editeur-constructeur-vaillant-gmbh.html
Timestamp: 2019-07-16 18:52:08+00:00
Document Index: 7171697

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

ecotec pro Notice d emploi Notice d emploi Pour l'utilisateur Appareil de chauffage au gaz mural à condensation Éditeur/constructeur Vaillant GmbH - PDF
Download "ecotec pro Notice d emploi Notice d emploi Pour l'utilisateur Appareil de chauffage au gaz mural à condensation Éditeur/constructeur Vaillant GmbH"
1 Notice d emploi Pour l'utilisateur Notice d emploi ecotec pro Appareil de chauffage au gaz mural à condensation FR Éditeur/constructeur Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D Remscheid Telefon Telefax
2 Sommaire Sommaire Index Sécurité Mises en garde relatives aux opérations Consignes générales de sécurité Utilisation conforme de l appareil Identification CE Remarques relatives à la documentation Respect des documents applicables Conservation des documents Validité de la notice Description de l appareil Numéro de série Structure de l appareil Vue d ensemble des éléments de commande Système d information et d analyse numérique (DIA) Utilisation Concept de commande Affichage de base Niveaux de commande Fonctionnement Choix de l emplacement Mise en service de l appareil Réglage de la température de départ du chauffage Réglage de la production d eau chaude Désactivation des fonctions de l appareil Protection de l installation de chauffage contre le gel Relevé des messages de maintenance Dépannage Relevé des messages d erreur Identification et résolution des défauts Résolution des problèmes d allumage Fonctions auxiliaires Fonctionnement du moniteur système Entretien et maintenance Conclusion d un contrat de maintenance Entretien de l appareil Contrôle de la conduite d écoulement des condensats et de l entonnoir d évacuation Mise hors service Mise hors service définitive de l appareil Recyclage et mise au rebut Mise au rebut de l emballage Mise au rebut de l appareil et des accessoires Garantie et service après-vente Garantie Service après-vente Annexe A Détection et élimination des dérangements B Notice d emploi succincte Notice d emploi ecotec pro _01
3 Sécurité 1 1 Sécurité 1.1 Mises en garde relatives aux opérations Classification des mises en garde liées aux manipulations Les mises en garde relatives aux manipulations sont graduées à l'aide de symboles associés à des mots-indicateurs, qui signalent le niveau de gravité du risque encouru. Symboles d avertissement et mots-indicateurs Danger! Danger de mort immédiat ou risque de blessures graves Danger! Danger de mort par électrocution Avertissement! Risque de blessures légères Attention! Risque de dommages matériels ou de menaces pour l'environnement 1.2 Consignes générales de sécurité Installation par un installateur spécialisé uniquement Seul un installateur spécialisé est habilité à procéder à l installation, l inspection, la maintenance et la réparation de l appareil ou au réglage du gaz Risques en cas d'erreur de manipulation Toute erreur de manipulation peut se traduire par une situation à risque imprévisible. Lisez attentivement cette notice. Pour toute opération au niveau de l appareil, vous devez vous conformer aux avertissements et aux consignes générales de sécurité. Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur lorsque vous manipulez l'appareil Danger de mort en cas de fuite de gaz Il peut y avoir une fuite de gaz en cas d erreur d installation, de dommages, d erreur de manipulation ou de local de montage inadapté, avec les risques d intoxication et d explosion que cela suppose. En cas d odeur de gaz dans les bâtiments : Évitez les pièces où règne une odeur de gaz. Si possible, ouvrez les portes et les fenêtres en grand pour créer des courants d air. Évitez les flammes nues (par ex. briquet ou allumettes). Ne fumez pas. N utilisez surtout pas d interrupteur électrique, fiche de secteur, sonnette, téléphone ou autre interphone dans le bâtiment. Fermez le dispositif d arrêt du compteur à gaz ou le dispositif de coupure principal. Si possible, fermez le robinet d arrêt du gaz de l appareil. Prévenez les habitants en les appelant ou en frappant à leur porte. Quittez le bâtiment. En cas de fuite audible du gaz, quittez immédiatement le bâtiment et empêchez toute personne d entrer. Prévenez la police et les pompiers dès que vous avez quitté le bâtiment. Prévenez le service d urgence du fournisseur de gaz avec un téléphone situé hors du bâtiment Danger de mort en cas d obturation ou de fuite des conduites des gaz d échappement En cas d erreur d installation, de dommages, de manipulation ou de local de montage inadapté, il peut y avoir une fuite de gaz d échappement, avec les risques d intoxication que cela suppose. Il est interdit d apporter des modifications à l installation des gaz d échappement dans son ensemble. En cas d odeur de gaz d échappement dans les bâtiments : Ouvrez les portes et les fenêtres en grand pour créer des courants d air. Éteignez l appareil. Contactez votre société d installation spécialisée _01 ecotec pro Notice d emploi 3
4 1 Sécurité Danger de mort en cas de fonctionnement avec l habillage avant démonté En cas de défaut d étanchéité au niveau de l appareil, il peut y avoir une fuite de gaz, avec les risques d intoxication que cela suppose. N utilisez pas l appareil lorsque l habillage avant n est pas en place Danger de mort du fait des substances explosives et facilement inflammables Risques de déflagration en cas de formation d un mélange d air et de gaz facilement inflammable. N entreposez/n utilisez pas de produits explosifs ou facilement inflammables (par ex. essence, papier, peinture etc.) dans la pièce de montage de l appareil Danger de mort en cas d'omission de dispositif de sécurité Tout dispositif de sécurité manquant (par ex. soupape de sécurité, vase d'expansion) peut entraîner des brûlures mortelles ou d'autres blessures graves, notamment en cas d'explosion. Demandez à l installateur spécialisé de vous montrer l emplacement et le fonctionnement des dispositifs de sécurité Risques d ébouillantement avec l eau chaude Les points de puisage de l eau chaude présentent un risque d ébouillantement si la température de l eau est supérieure à 60 C. Les enfants en bas âge et les personnes âgées peuvent également encourir un péril, même avec des températures plus faibles. Sélectionnez la température de sorte qu elle ne présente de danger pour personne Risques de dommages matériels en cas d entartrage sous l effet d une température excessive de l eau chaude Conditions: VUW Les appareils de production d eau chaude sont exposés à un risque d entartrage si la dureté de l eau est supérieure à 3,57 mol/m³. Ne réglez pas la température de l eau chaude à plus de 50 C Modifications dans l environnement immédiat de l appareil Toute modification dans l environnement immédiat de l appareil risque de présenter un danger pour la santé ou la vie de l utilisateur ou d un tiers, mais aussi de provoquer des dommages au niveau de l appareil ou d autres biens matériels. Vous ne devez en aucun cas désactiver les dispositifs de sécurité. Ne manipulez aucun dispositif de sécurité. Ne détériorez pas et ne retirez jamais les composants scellés de l appareil. Seuls des installateurs agréés et le Service Après-Vente sont autorisés à modifier des composants scellés. N effectuez aucune modification : au niveau de l appareil au niveau des conduites d arrivée de gaz, d air, d eau et des câbles électriques au niveau de l installation des gaz d échappement au niveau du système d évacuation des condensats au niveau de la soupape de sécurité au niveau des conduites d évacuation au niveau des éléments de construction ayant une incidence sur la sécurité de fonctionnement de l appareil Risques de dommages sous l effet du gel en cas de température ambiante insuffisante Si la température ambiante réglée est insuffisante dans certaines pièces, certaines parties de l installation de chauffage risquent de subir des dommages sous l effet du gel. 4 Notice d emploi ecotec pro _01
5 Sécurité 1 Il est impératif de se conformer aux consignes de protection antigel ( page 11) Risques de dommages sous l effet du gel en cas de coupure d alimentation Certaines parties de l installation de chauffage risquent d être endommagées par le gel en cas de coupure de l alimentation électrique. Demandez conseil à votre installateur spécialisé pour l installation d un groupe électrogène si vous souhaitez que votre appareil reste opérationnel en cas de coupure d alimentation Dommages sous l effet du gel en cas d arrêt de l'appareil Le produit risque de subir des dommages en cas de désactivation des dispositifs de protection antigel. Les dispositifs de protection antigel ne sont actifs qu à partir du moment où l appareil est raccordé au secteur et sous tension. Ne débranchez pas l appareil du secteur. Laissez l interrupteur Marche/arrêt en position «Marche». Laissez le robinet d arrêt du gaz ouvert Risques de corrosion en présence de produits chimiques dans l air de combustion ou l air ambiant Les aérosols, les solvants, les détergents chlorés, les peintures, les colles, les produits ammoniaqués, les poussières et autres risquent, dans des conditions défavorables, de provoquer un phénomène de corrosion au niveau de l appareil et de la sortie des gaz brûlés. Il est interdit d utiliser ou d entreposer des aérosols, solvants, détergents chlorés, peintures, colles etc. à proximité de l appareil. En cas d utilisation de l appareil dans des locaux professionnels, par ex. salon de coiffure, atelier de peinture, de menuiserie ou entreprise de nettoyage, utilisez un local de montage distinct, de sorte que l air de combustion qui alimente l appareil soit bien exempt de produits chimiques Risques de blessures et de dommages matériels en cas de maintenance ou de réparation négligée ou non conforme! Une maintenance négligée ou non conforme peut altérer la sécurité de fonctionnement de l appareil. Sollicitez immédiatement une intervention en cas d anomalie ou de dommages présentant un risque pour la sécurité. Ne tentez jamais d effectuer vous-même des travaux de maintenance ou de réparation de votre appareil. Confiez ces tâches à un installateur agréé. Conformez-vous aux intervalles de maintenance prescrits. 1.3 Utilisation conforme de l appareil Une utilisation incorrecte ou non conforme peut présenter un danger pour la vie et la santé de l utilisateur ou d un tiers, mais aussi endommager l appareil et d autres biens matériels. Cet appareil n est pas prévu pour des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont limitées, ou ne disposant pas de l expérience ou des connaissances nécessaires, à moins qu elles ne l utilisent sous la surveillance d une personne responsable de leur sécurité ou qu elles aient reçu des instructions de sa part pour utiliser l appareil. Veillez à ne pas laisser les enfants sans surveillance, car ils ne doivent en aucun cas jouer avec l appareil. Cet appareil est un générateur de chaleur spécialement conçu pour les installations de chauffage central à eau chaude fonctionnant en circuit fermé et la production d eau chaude. L utilisation conforme de l appareil suppose : le respect des notices d utilisation, d installation et de maintenance de l appareil ainsi que des autres éléments de l installation le respect de toutes les conditions d inspection et de maintenance qui figurent dans les notices. Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé _01 ecotec pro Notice d emploi 5
6 1 Sécurité dans la notice sera considérée comme non conforme. Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera également considérée comme non conforme. L'utilisation de l'appareil dans des véhicules, par exemple mobil-home ou camping-car, est considérée comme non conforme. Ne sont pas considérées comme des véhicules les unités installées définitivement à demeure (dépourvues de roues). 1.4 Identification CE Le marquage CE atteste que les appareils sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la plaque signalétique. La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant. 6 Notice d emploi ecotec pro _01
7 Remarques relatives à la documentation 2 2 Remarques relatives à la documentation 2.1 Respect des documents applicables Il est impératif de se conformer à toutes les notices d emploi qui accompagnent les composants de l installation. 2.2 Conservation des documents 3.3 Vue d ensemble des éléments de commande 5 50 Conservez cette notice ainsi que tous les autres documents applicables en vue d une utilisation ultérieure, mais veillez à ne pas les laisser sur ou à l intérieur de l appareil. 2.3 Validité de la notice Cette notice s applique exclusivement aux appareils de chauffage suivants (désignés par la mention «appareil») : Modèles et références d articles ecotec pro VUW FR 286/5 3 E La référence d article de l appareil figure dans le numéro de série ( page 7). 3 Description de l appareil 3.1 Numéro de série La chaîne comprise entre les 7e et 16e caractères du numéro de série correspond à la référence d article. Le numéro de série se trouve sur une plaque située sous le volet avant, en bas de l appareil, dans une pochette plastique. 3.2 Structure de l appareil Structure Touche Marche/arrêt 2 Régulation intégrée (option) Système d information et d analyse numérique (DIA) composé des éléments suivants : 3 Touche de réinitialisation 4 Touches de commande 2 5 Écran 3.4 Système d information et d analyse numérique (DIA) Cet appareil est équipé d un système d information et d analyse numérique (système DIA). Ce système indique l état de service de l appareil et aide à remédier aux anomalies de fonctionnement. L écran s allume lorsque vous allumez l appareil ou vous appuyez sur une touche du système DIA alors que l appareil est sous tension. La pression sur une touche ne déclenche donc aucune fonction dans un premier temps. L écran s éteint au bout d une minute si aucune touche n est actionnée Éléments de commande 2 Plaque avec numéro de série à l arrière _01 ecotec pro Notice d emploi 7
8 4 Utilisation Éléments de commande du système DIA Affichage de la température actuelle de départ de chauffage, de la pression de remplissage de l installation de chauffage, du mode de fonctionnement ou d un code d erreur 2 Fonction actuelle de la touche de sélection droite 3 Touches de sélection gauche et droite Symboles affichés 4 Touches et 5 Mode Ramonage (réservé au ramoneur uniquement!) 6 Accès au «moniteur système» et au menu Accès technicien 7 Fonction actuelle de la touche de sélection gauche 8 Mode de fonctionnement actif Symbole Signification Explication bar Fonctionnement correct du brûleur Pression de remplissage momentanée de l installation de chauffage Les pointillés délimitent la plage admissible. Brûleur en marche Affichage fixe : pression de remplissage dans la plage admissible Affichage clignotant : pression de remplissage en dehors de la plage admissible Mode chauffage actif Affichage fixe : demande de chaleur en mode chauffage Affichage clignotant : brûleur en marche en mode chauffage Symbole Signification Explication F.XX Production d eau chaude active Affichage fixe : mode de puisage, brûleur en marche auparavant Affichage clignotant : brûleur en marche en mode de puisage Mode de chauffage actif Affichage fixe : mode de chauffage actif Maintenance requise Mode été actif 4 Utilisation Mode chauffage désactivé Temps de coupure du brûleur actif Défaut dans l appareil 4.1 Concept de commande Affichage clignotant : mode de chauffage actif, brûleur en marche Informations relatives aux messages de maintenance du «moniteur système» Prévention des alternances marche/arrêt trop fréquentes (pour augmenter la longévité de l appareil). Défaut dans l appareil. Apparaît à la place de l affichage de base. L appareil s utilise à l aide des touches de sélection et des touches Plus/Moins. Les deux touches de sélection sont des touches dites programmables, qui peuvent être affectées à diverses fonctions. Si, depuis l «affichage de base» ( page 9) par exemple, vous appuyez sur la touche de sélection gauche, la fonction actuelle bascule de (température ECS) à (retour). Si vous appuyez sur : vous accédez directement au réglage de la température de l eau chaude sanitaire vous annulez la modification de la valeur de réglage ou l activation du mode de fonctionnement Si vous appuyez sur : vous accédez directement au réglage de la température de départ du chauffage, à la pression de remplissage de l installation de chauffage ou à l activation du mode de chauffage vous validez une valeur de réglage ou vous activez un mode de fonctionnement Si vous appuyez simultanément sur + : vous pouvez visualiser l état actuel de l appareil. Si vous appuyez sur ou : 8 Notice d emploi ecotec pro _01
9 Fonctionnement 5 vous augmentez ou vous réduisez la valeur de réglage sélectionnée. Les valeurs réglables clignotent systématiquement à l écran. Toute modification d une valeur doit être validée. Le nouveau réglage n est enregistré qu après validation. La touche permet d interrompre une opération à tout moment. Si vous n actionnez aucune touche pendant 15 minutes, l écran revient à l affichage de base. 4.2 Affichage de base Mise en service de l appareil Ouverture des dispositifs d arrêt 1. L installateur spécialisé qui a procédé à l installation de l appareil peut vous montrer l emplacement et le fonctionnement des dispositifs d arrêt. 2. Ouvrez le robinet d arrêt du gaz à fond. 3. Assurez-vous que les robinets de maintenance pour le départ et le retour de l installation de chauffage sont bien ouverts le cas échéant. Conditions: VUW Ouvrez le robinet d arrêt d eau froide. Vous pouvez aussi ouvrir un robinet d eau chaude pour vérifier qu il y a bien de l eau qui s écoule Mise en marche de l appareil 2 L affichage de base de l écran indique l état de service actuel de l appareil. Si vous appuyez sur une touche de sélection, la fonction activée apparaît à l écran. Les fonctions disponibles varient selon qu il y a un régulateur raccordé à l appareil ou non. Pour revenir à l affichage de base : appuyez sur pour quitter le niveau de sélection n actionnez aucune touche pendant plus de 15 minutes. En présence d une anomalie, l affichage de base cède la place à un message d erreur. 4.3 Niveaux de commande L appareil présente deux niveaux de commande. Le niveau de commande destiné à l utilisateur donne accès aux principales informations et possibilités de réglage n exigeant pas de connaissances préalables spéciales. Le niveau de commande pour l installateur spécialisé nécessite des connaissances bien spécifiques. C est pourquoi il est protégé par un code d accès. Il permet à l installateur de définir les paramètres propres à l installation. 5 Fonctionnement 5.1 Choix de l emplacement Habillage de type armoire L habillage de type armoire de l appareil est soumis à des prescriptions particulières. Si vous souhaitez monter une protection de type armoire pour votre appareil, adressez-vous à une société d installation agréée. Ne procédez en aucun cas vous-même à l habillage de votre appareil. 50 Appuyez sur la touche Marche/arrêt (1). Une fois l appareil allumé, l écran (2) fait apparaître l «affichage de base» ( page 9) Contrôle de la pression de remplissage de l installation de chauffage Remarque Pour que l installation ne puisse pas fonctionner avec une quantité d eau trop faible et par conséquent éviter les éventuels dommages que cela peut entraîner, l appareil est équipé d un capteur de pression et d un indicateur numérique de la pression. Pour un fonctionnement irréprochable de l installation de chauffage, la pression de remplissage à froid doit être comprise entre 0,1 MPa et 0,2 MPa (1,0 bar et 2,0 bar). Elle doit donc être située entre les deux lignes en pointillés du diagramme en barres. Si l installation de chauffage alimente plusieurs étages, il peut s avérer nécessaire d établir une pression de remplissage supérieure. Demandez conseil à votre installateur spécialisé _01 ecotec pro Notice d emploi 9
10 5 Fonctionnement 3 Remarque Si la pression descend en dessous de 0,08 MPa (0,8 bar), le diagramme en barres de droite et la pression de remplissage actuelle se mettent à clignoter. Le symbole minute env. s affiche également au bout d une Si la pression de remplissage de l installation de chauffage descend en dessous de 0,05 MPa (0,5 bar), l appareil s éteint. L écran affiche alternativement le message d erreur F.22 et la pression de remplissage actuelle. 1 Pression de remplissage actuelle 2 Pression de remplissage maximale 1,0 0,8 3,0 1. Appuyez deux fois sur la touche Pression de remplissage minimale L écran affiche alors la valeur de la pression de remplissage actuelle (1) ainsi que la pression de remplissage minimale (3) et maximale (2). 2. Si la pression de remplissage est trop basse, ajoutez de l eau. Dès que vous avez ajouté suffisamment d eau, ce message disparaît automatiquement au bout de 20 secondes environ. 3. En cas de chute de pression fréquente, essayez de déterminer l origine des fuites d eau de chauffage et d y remédier. Contactez pour cela votre installateur spécialisé Remplissage de l installation de chauffage Attention! Risques de dommages si l eau de chauffage est très calcaire, corrosive ou qu elle contient des produits chimiques! Une eau du robinet inadaptée risque d endommager les joints et les membranes, de boucher les composants hydrauliques, aussi bien dans l appareil que dans l installation de chauffage, ou encore de provoquer des bruits. Vous devez systématiquement utiliser une eau de chauffage adaptée pour l installation de chauffage. En cas de doute, demandez conseil à votre installateur spécialisé. 1. Demandez à un installateur spécialisé où se trouve le robinet de remplissage. 2. Raccordez le robinet de remplissage à la source d alimentation en eau de chauffage, comme vous l a expliqué l installateur spécialisé. 3. Ouvrez tous les robinets des radiateurs (robinets thermostatiques) de l installation de chauffage. 4. Ouvrez la source d alimentation en eau de chauffage. 5. Ouvrez lentement le robinet de remplissage. 6. Remplissez l installation d eau jusqu à ce que la pression de remplissage requise soit atteinte. 7. Fermez la source d alimentation en eau de chauffage. 8. Purgez tous les radiateurs. 9. Ensuite, contrôlez la pression de remplissage indiquée à l écran. 10. Ajoutez de l eau si nécessaire. 11. Fermez le robinet de remplissage. 12. Retournez dans l «affichage de base» ( page 9). 5.3 Réglage de la température de départ du chauffage Réglage de la température de départ du chauffage (sans régulateur) Remarque Si l appareil n est pas raccordé à un régulateur externe ou interne, procédez comme suit pour régler la température de départ du chauffage Appuyez sur la touche ( ). La valeur désirée pour la température de départ du chauffage apparaît à l écran. 2. Modifiez la température de départ du chauffage avec ou. 3. Validez la modification avec ( ). Remarque Il est possible que l installateur spécialisé ait plafonné la température maximale que vous pouvez régler Réglage de la température de départ de chauffage (avec régulateur) Si l appareil de chauffage est équipé d un régulateur barométrique à sonde extérieure ou d un régulateur de température ambiante, vous devez régler l appareil de chauffage sur la température de départ de chauffage maximale, voir «Réglage de la température de départ du chauffage (sans régulateur raccordé) ( page 10)». La température de départ de chauffage effective est modulée automatiquement par le régulateur. 10 Notice d emploi ecotec pro _01
11 Fonctionnement Réglage de la production d eau chaude Réglage de la température d eau chaude Désactivation des fonctions de l appareil Désactivation du mode de chauffage (mode Été) off 1. Appuyez sur la touche ( ). La température désirée pour l eau chaude sanitaire qui a été réglée clignote à l écran. 2. Modifiez la température de l eau chaude sanitaire avec ou. 3. Validez la modification avec ( ). Remarque En présence d un régulateur raccordé à l installation, réglez la température d eau chaude sanitaire de l appareil de chauffage sur la température maximale, afin de pouvoir régler la température de l eau chaude par le biais du régulateur. Servez-vous du régulateur pour définir la température souhaitée pour l eau chaude sanitaire Activation et désactivation du mode confort ECS Remarque Le mode confort ECS permet d obtenir immédiatement de l eau chaude à la température souhaitée, sans attendre qu elle monte en température. Comf. on 1. Appuyez sur la touche ( ). 2. Appuyez sur la touche ( ). La mention Comf. on ou Comf. off clignote à l écran. 3. Pour activer ou désactiver le mode Confort, utilisez la touche ou. 4. Validez la modification avec ( ). Si le mode Confort a été activé, le symbole apparaît dans l affichage de base. Si le mode Confort a été désactivé, le symbole disparaît de l affichage de base. 1. Pour couper le chauffage en été tout en laissant la production d eau chaude activée, appuyez sur ( ). La valeur de température de départ du chauffage apparaît à l écran. 2. Utilisez pour régler la température de départ du chauffage sur Arrêt. 3. Validez la modification avec ( ). Le mode de chauffage est alors désactivé. Le symbole apparaît à l écran Mise hors service provisoire de l appareil Attention! Risques de dommages matériels sous l effet du gel! Les dispositifs de protection antigel et de surveillance ne fonctionnent que si l appareil est raccordé au secteur, qu il est bien allumé (touche Marche/arrêt) et que le robinet d arrêt du gaz est ouvert. Une mise hors service provisoire de l appareil ne peut être effectuée qu en l absence de risque de gel. Pour éteindre l appareil, appuyez sur la touche Marche/arrêt. Lorsque le produit s arrête, l écran s éteint. En cas d absence prolongée (par ex. vacances), il convient de fermer également le robinet d arrêt du gaz et le robinet d arrêt d eau froide si l appareil est de type «combiné» (VUW, VUI). 5.6 Protection de l installation de chauffage contre le gel Fonction de protection antigel Attention! Risques de dommages matériels sous l effet du gel! La fonction de protection antigel ne peut pas garantir une circulation dans toute l installation de chauffage. Certaines parties de l installation de chauffage peuvent donc être exposées au gel et subir des dommages. En cas d absence par temps froid, veillez à ce que l installation de chauffage reste _01 ecotec pro Notice d emploi 11
12 6 Dépannage en service et que les pièces soient suffisamment chauffées. Remarque Pour que les dispositifs de protection contre le gel restent opérationnels, vous devez utiliser le régulateur pour allumer et éteindre l appareil, si votre installation est équipée d un régulateur. Si la température de départ du chauffage descend en deçà de 5 C alors que la touche Marche/arrêt est en position Marche, l appareil se déclenche et chauffe l eau qui circule, aussi bien au niveau du chauffage que de la production d eau chaude (le cas échéant) jusqu à ce qu elle atteigne une température de 30 C environ Vidange de l installation de chauffage En cas d arrêt particulièrement prolongé, il est possible de protéger l installation de chauffage et l appareil du gel en les vidangeant intégralement. Pour cela, adressez-vous à un installateur spécialisé. 5.7 Relevé des messages de maintenance Le symbole apparaît à l écran lorsqu une visite de maintenance est nécessaire. Pour cela, adressez-vous à un installateur spécialisé. L appareil n est pas en mode de défaut et fonctionne normalement. Si la pression d eau se met à clignoter simultanément, il suffit d ajouter de l eau. Pour obtenir des informations plus détaillées sur ce qui a provoqué l apparition du symbole de maintenance, utilisez le «moniteur système» ( page 12). 6 Dépannage 6.1 Relevé des messages d erreur F Identification et résolution des défauts En cas de problème de fonctionnement de l appareil, vous pouvez contrôler vous-même certains points à l aide du tableau en annexe. Détection et élimination des dérangements ( page 15) Si l appareil ne fonctionne pas correctement alors que vous avez contrôlé les points indiqués dans le tableau, contactez un installateur spécialisé pour qu il remédie au défaut. 6.3 Résolution des problèmes d allumage F.28 Si le brûleur ne s allume pas au bout de cinq tentatives, l appareil ne démarre pas et se met en mode de défaut. Le défaut est signalé à l écran par le biais du code d erreur F.28 ou F.29. Il faut réinitialiser l appareil manuellement pour qu il relance un allumage automatique. Vérifiez que le robinet d arrêt du gaz est bien ouvert. Pour réinitialiser l appareil, appuyez sur la touche de réinitialisation. Si le problème d allumage n est pas résolu au bout de trois tentatives de réinitialisation, adressez-vous à un installateur spécialisé. 7 Fonctions auxiliaires 7.1 Fonctionnement du moniteur système S.04 Le moniteur système permet de consulter l état actuel de l appareil. Les messages d erreur sont prioritaires sur tous les autres affichages et se substituent à l affichage de base à l écran. Si plusieurs défauts surviennent simultanément, ils s affichent en alternance pendant deux secondes. Si votre appareil affiche un message d erreur, adressezvous à un installateur spécialisé. Pour obtenir des informations plus détaillées sur l état de votre appareil, utilisez le «moniteur système» ( page 12). Appuyez simultanément sur +. Code d état Signification Affichages en mode de chauffage S.00 Mode chauffage Aucune demande S.02 Mode chauffage Démar. de la pompe S.03 Mode chauffage Allumage du brûleur S.04 Mode chauffage Brûleur allumé S.06 Mode chauffage Réduc. de la ventil. S.07 Mode chauffage Circulation S.08 Chauffage Temps restant xx min 12 Notice d emploi ecotec pro _01
13 Entretien et maintenance 8 Code d état Signification 9 Mise hors service S.10 Affichages en mode ECS Demande d eau chaude sanitaire du capteur à turbine S.14 Mode ECS Brûleur allumé Affichages en mode confort ECS S.20 Demande eau chaude S.22 Mode ECS Pompe en marche S.24 Mode ECS Brûleur allumé Cas particuliers S.31 Pas de demande Mode Été S.34 Mode chauffage Protection antigel 8 Entretien et maintenance 8.1 Conclusion d un contrat de maintenance Seules une inspection annuelle et une maintenance bisannuelle, réalisées dans les règles de l art par un installateur spécialisé, permettent de garantir la disponibilité et la sécurité, la fiabilité et la longévité de l appareil. Une maintenance régulière garantit un rendement optimal et un fonctionnement économique de l appareil. Nous vous recommandons de conclure un contrat d entretien et de maintenance. 8.2 Entretien de l appareil Attention! Risques de dommages matériels sous l effet de détergents inadaptés! Un détergent inadapté risque d endommager l habillage, les éléments de robinetterie ou les éléments de commande. N utilisez pas d aérosol, de produit abrasif, de produit vaisselle, de détergent solvanté ou chloré. Nettoyez l habillage de votre appareil à l aide d un chiffon humecté d eau savonneuse. 8.3 Contrôle de la conduite d écoulement des condensats et de l entonnoir d évacuation 1. Vérifiez régulièrement que la conduite d écoulement des condensats et l entonnoir d évacuation ne présentent pas de problème visible ou perceptible au toucher. 2. En cas de problème, faites intervenir un installateur spécialisé, qui se chargera de rétablir un écoulement normal. 9.1 Mise hors service définitive de l appareil Confiez la mise hors service définitive de l appareil à un installateur spécialisé. 10 Recyclage et mise au rebut 10.1 Mise au rebut de l emballage Confiez la mise au rebut de l emballage à l installateur spécialisé qui a installé l appareil Mise au rebut de l appareil et des accessoires L appareil et ses accessoires ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Assurez-vous que l appareil et tous les accessoires sont bien mis au rebut dans les règles. Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur. 11 Garantie et service après-vente 11.1 Garantie Dans l'intérêt des utilisateurs et eu égard à la technicité de ses produits, Vaillant recommande que leur installation, leur mise en service et leur entretien soient réalisés par des professionnels qualifiés, en conformité avec les règles de l'art, les normes en vigueur et les instructions émises par Vaillant. Les produits Vaillant peuvent faire l objet d une garantie commerciale particulière dont les conditions sont définies dans une documentation spécifique le cas échéant. En tout état de cause, ils sont soumis aux garanties prévues par la loi à l exception des cas où leur défaillance trouverait son origine dans des causes qui leurs sont extérieures, en ce compris notamment : défaut d installation, de réglage, de mise en service ou de maintenance, notamment lorsque ces opérations n'ont pas été réalisées par un professionnel qualifié, dans le respect des règles de l art ou des recommandations émise par Vaillant (notamment dans la documentation technique mise à disposition des utilisateurs ou des professionnels) caractéristiques techniques inadaptées aux normes applicables dans la région d installation ; défaut d entretien ; défaillance de l installation ou des appareils auxquels les produits Vaillant sont raccordés ; conditions de transport ou de stockage inappropriées ; usage anormal des produits ou des installations auxquelles ils sont reliés ; existence d'un environnement inapproprié au fonctionnement normal des produits, en ce compris : caractéristiques de la tension d alimentation électrique, nature ou pression de l eau utilisée, embouage, gel, protections inadaptées, etc. ; cas de force majeure tels que définis par la Loi et les Tribunaux français _01 ecotec pro Notice d emploi 13
14 11 Garantie et service après-vente 11.2 Service après-vente Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site vaillant.fr. 14 Notice d emploi ecotec pro _01
15 Annexe Annexe A Détection et élimination des dérangements Problème Cause possible Action corrective Pas d eau chaude, pas de chauffage ; l appareil ne se met pas en marche Mode ECS qui fonctionne normalement, chauffage qui ne se met pas en marche Robinet d arrêt du gaz du bâtiment fermé Alimentation électrique de l habitation coupée Touche Marche/arrêt de l appareil désactivée Température de départ du chauffage insuffisante (réglage), chauffage réglé sur «arrêt» et/ou température d eau chaude sanitaire insuffisante (réglage) Pression de remplissage de l installation de chauffage insuffisante Présence d air dans l installation de chauffage Problème d allumage Pas de demande de chaleur par le biais du régulateur Ouvrir le robinet d arrêt du gaz du bâtiment. Réactiver l alimentation électrique de l habitation. Activer l appareil en actionnant la touche Marche/arrêt. Régler la température de départ du chauffage à la valeur souhaitée et/ou régler la température de l eau chaude sanitaire à la valeur souhaitée. Ajouter de l eau dans l installation de chauffage. Purger les radiateurs. En cas de problème récurrent : contacter un installateur spécialisé. Appuyer sur la touche de réinitialisation. En cas de problème récurrent : contacter un installateur spécialisé. Contrôler le programme horaire du régulateur et le rectifier si nécessaire. Vérifier la température ambiante et rectifier la température ambiante désirée si nécessaire («notice d utilisation du régulateur») _01 ecotec pro Notice d emploi 15
16 Annexe B Notice d emploi succincte Désactivation du mode chauffage (mode été) off > ( ) > > ( ) jusqu'à Arrêt pour validation Réglage de la température de chauffage (activation du mode chauffage) > ( ) > / > ( ) pour sélection de la pour validation température Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire > ( ) > / > ( ) pour sélection de la pour validation température Activation/désactivation du mode confort ECS Comf. off Comf. on > ( ) > > / > ( ) pour mode confort ECS pour activation/désactivation pour validation 16 Notice d emploi ecotec pro _01
17 Index Index A Affichage de base... 9 Appareil Entretien Mise au rebut Mise hors service définitive Mise hors tension mise sous tension... 9 Réinitialisation C Conduite d évacuation des condensats Contrôle Contrat de maintenance D Dépannage Dispositifs d arrêt Documents... 7 E Entonnoir d évacuation Contrôle Entretien É Écran... 7 Affichage de base... 9 Symboles affichés... 8 Éléments de commande... 7 État de l appareil F Fonction de protection antigel G Gel Protection de l installation de chauffage contre le gel H Habillage avant démonté... 4 I Inspection... 3 Installation... 3 Installation de chauffage Affichage de la pression de remplissage... 9 Remplissage Vidange M Maintenance... 3, 13 Manque d eau... 9 Marquage CE... 6 Message d erreur Message de maintenance Mise au rebut Emballage Mise hors service Définitive Provisoire Mise hors tension Mode confort ECS Mode de chauffage Désactivation Mode Été Moniteur système N Nettoyage Niveau de commande Installateur spécialisé... 9 Utilisateur... 9 Numéro de série... 7 O Odeur de gaz... 3 Odeur de gaz d échappement P Pression de l installation... 9 Pression de remplissage de l installation de chauffage Affichage... 9 Problème d allumage R Référence d article... 7 Régulateur Réparation... 3 S Symboles... 8 Système DIA... 7 T Température d eau chaude Réglage Risques de brûlures... 4 Température de départ de chauffage Réglage (avec régulateur) Température de départ du chauffage Réglage (sans régulateur) _01 ecotec pro Notice d emploi 17
20 _ VAILLANT GROUP FRANCE "Le Technipole" 8, Avenue Pablo Picasso F Fontenay-sous-Bois Cedex Téléphone Fax Assistance technique (0,15 EUR TTC/min) TTC/min + 0,09 EUR TTC de mise en relation) Ligne Particuliers (0,022 EUR Vaillant GmbH 2013 Toute reproduction totale ou partielle de la présente notice nécessite l'autorisation écrite du fabricant.