Source: http://docplayer.fi/3493658-Jarjestelmakuvaukset-pohja-f-rakennustekniikka-1-5-f-rakennustekniikka-f1-perustukset-perusmuurit-peruspilarit-ja-palkit.html
Timestamp: 2016-10-24 13:02:26+00:00
Document Index: 21051067

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ']

⭐JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. F Rakennustekniikka 1/5. F Rakennustekniikka. F1 Perustukset PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PALKIT
JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. F Rakennustekniikka 1/5. F Rakennustekniikka. F1 Perustukset PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PALKIT
Download "JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. F Rakennustekniikka 1/5. F Rakennustekniikka. F1 Perustukset PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PALKIT"
1 F1 Perustukset F12 PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PALKIT PM01 VSS maanvastainen seinä - Salaojamurske # mm - Maanpinnan alapuolella sokkelin ulkopuolelle Platon-perusmuurilevy - Teräsbetoniulkokuori 120 mm rakennesuunnitelmien mukaan - Lämmöneriste EPS 120 Routa 150 mm - Teräsbetoniseinä 300 mm rakennesuunnitelmien mukaan F12 Laatuvaatimukset Noudatetaan RunkoRYL Pintojen laatu BY 40, luokitustaulukko MUO luokka 2 Toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka, elementit: Valmisosarakentaminen, osa E, teräsbetonipalkit kohta 4.3, normaaliluokka Mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. Rakennuksen alle mahdollisesti kertyvän veden poistoputket huomioitava. F11 Anturat F11 ANTURAT AN01 Pilariantura Teräsbetoniantura, noudatetaan rakennesuunnitelmia AN02 Seinäantura Teräsbetoniantura, noudatetaan rakennesuunnitelmia F11 Laatuvaatimukset - Noudatetaan RunkoRYL Pintojen laatu BY 40 luokka 2 - Toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 2, luokka 1 - Mitat ja raudoitukset rakennesuunnitelmissa - Alapuolisen maan jäätyminen estettävä. F12 Perusmuurit 1/52 F12 PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PALKIT PM01 VSS maanvastainen seinä - Salaojamurske # mm - Maanpinnan alapuolella sokkelin ulkopuolelle Platon-perusmuurilevy - Teräsbetoniulkokuori 120 mm rakennesuunnitelmien mukaan - Lämmöneriste EPS 120 Routa 150 mm - Teräsbetoniseinä 300 mm rakennesuunnitelmien mukaan F12 Laatuvaatimukset Noudatetaan RunkoRYL Pintojen laatu BY 40, luokitustaulukko MUO luokka 2 Toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka, elementit: Valmisosarakentaminen, osa E, teräsbetonipalkit kohta 4.3, normaaliluokka Mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. Rakennuksen alle mahdollisesti kertyvän veden poistoputket huomioitava. F13 Alapohjat 2/53 F13 ALAPOHJAT Rakennuksen alapohja on maanvarainen teräsbetonilaatta rakennetyyppien mukaan. Ks. rakennetyypit. Seuraavassa pääpiirteet. Noudatetaan BY 45 BLY7, Betonilattiat Alapohja laatat valetaan ruutuperiaatteella. Kutistumissaumat vaarnatappisaumoina BY 45 BLY7 s. 72 kuva 2.28 periaatteen mukaisesti. Tarkempi detalji rakennesuunnitelmien mukaisesti. AP01 Alapohja AP1 Teräsbetonilaatta 80 mm, ilmatiivis, maanvastainen Maanvarainen laatta rakennesuunnitelmien mukaan, alapuolella eriste rakennesuunnitelmien mukaan. Liittymät pystyrakenteisiin, saumaus kestoelastisella saumamassalla AP02 Alapohja AP2 Teräsbetonilaatta 100 mm, ilmatiivis, maanvastainen Maanvarainen laatta rakennesuunnitelmien mukaan, alapuolella eriste rakennesuunnitelmien mukaan. Liittymät pystyrakenteisiin, saumaus kestoelastisella saumamassalla AP03 Alapohja AP3 Teräsbetonilaatta 150 mm, ilmatiivis, maanvastainen Maanvarainen laatta rakennesuunnitelmien mukaan, alapuolella eriste rakennesuunnitelmien mukaan. Liittymät pystyrakenteisiin, saumaus kestoelastisella saumamassalla AP04 Alapohja AP4 Vedeneriste, teräsbetonilaatta 80 mm, ilmatiivis, maanvastainen Maanvarainen laatta rakennesuunnitelmien mukaan, alapuolella eriste rakennesuunnitelmien mukaan. Liittymät pystyrakenteisiin, saumaus kestoelastisella saumamassalla AP05 Alapohja AP5 Vedeneriste, teräsbetonilaatta 100 mm, ilmatiivis, maanvastainen Maanvarainen laatta rakennesuunnitelmien mukaan, alapuolella eriste rakennesuunnitelmien mukaan. Liittymät pystyrakenteisiin, saumaus kestoelastisella saumamassalla F13 Laatuvaatimukset Noudatetaan RunkoRYL , 23.46, 25.53, , ja Pintojen laatu BY 45 luokka 2 Toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 5, normaaliluokka Lämmöneristyslevyjen saumat limittäin F14 ALAPOHJAN ERITYISRAKENTEET 3/54 Ei ole. F2 Rakennusrunko F21 Väestönsuoja 4/55 F21 VÄESTÖNSUOJA Pohjakerroksessa on RT mukainen S1-01-luokan väestönsuoja. VS01 S101-luokan väestösuojat Väestösuojien rakenteet rakennesuunnitelmien mukaan. Kosteuden-, veden- ja lämmöneristykset rakennesuunnitelmien mukaan. Noudatetaan C2, C3 ja C4 määräyksiä ja ohjeita. Ovien, luukkujen ja venttiilien sirpalesuojaus väestönsuojapiirustuksen mukaisesti. Laitteet ja varusteet urakkarajaliitteen mukaisesti. Tuotteiden täytyy olla viranomaismääräykset täyttäviä hyväksyttyjä tuotteita. Noudatetaan RT ja RunkoRYL , 3, 61, 631 Väestönsuoja on sisäasianministeriön määräyskokoelman määräyksen n:o 5/91 (RT SM-20901) ja sm:n asetuksen 947/2001 (RT SM 21194) mukainen S1-01-luokan paikallavalettu teräsbetoninen väestönsuoja. Betoniset rakenteet tehdään sileävalupintaisina. Väestönsuoja tehdään työ-, rakenneja rakennetyyppipiirustusten mukaan noudattaen väestönsuojia koskevia velvoittavia säädöksiä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Rakennusurakkaan kuuluu tilojen varustaminen viranomaisten hyväksymään toimintakuntoon. IV-urakkaan kuuluu IV-kojeiden ja IV-venttiilien hankinta ja asennus. Irralliset väestönsuojan varusteet sijoitetaan pohjapiirroksessa osoitettuun erotettuun väestönsuojan osaan. Suojaovi kiinnitetään pidikkeellä auki -asentoon ja koteloidaan. Kotelon edessä olevat siirrettävät porrasaskelmat tehdään puurakenteisina, askelmalankut 22 mm vaneria, muovimattopäällyste huoneselosteen mukaan. Väestönsuojan VSS -kalustus ja varustus viranomaismääräysten mukaisesti. Betonointisuunnitelmassa on otettava huomioon betonoimisolosuhteet, käytettävä betonimassa, jälkihoito ja betonointijärjestys. Betonoimisjärjestys ja VSS-suojan jakaminen valuosiin on suunniteltava siten, että betonin kutistumisesta ei synny haitallisia halkeamia. Betonimassana on pyrittävä käyttämään jäykkää massaa, jonka lämpötila ja vesisementtisuhde on mahdollisimman alhainen. Väestönsuojan laiteluettelo on tämän rakennusselityksen liitteenä. F21 Laatuvaatimukset Noudatetaan RunkoRYL , 23.45, 23.46, Pintojen laatu BY 40, luokitustaulukko MUO luokka 2 Toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 3, normaaliluokka, elementit: valmisosarakentaminen, osa E, teräsbetonipalkit kohta 4.3, normaaliluokka Mitat, raudoitukset ja eristykset rakennesuunnitelmissa. Rakennuksen alle mahdollisesti kertyvän veden poistoputket huomioitava. F22 Kuilut Ei ole. 5/56 F23 Portaat PO01 Porras ullakolle Esivalmisteinen teräsritiläporras kuumasinkittyä terästä, esim. Weland. Seinäkiinnitteiset käsijohteet puuta, 40 mm. Käsijohteen kiinnitystapa: RT kuva 7 / toiseksi alin piirustus mukaan. Vrt. porraspiirustus. F24 Kantavat väliseinät F24 KANTAVAT VÄLISEINÄT Kantavat väliseinät tehdään puusta rakennesuunnitelmien mukaan. Kantavat väliseinät ovat yleensä puurakenteisia, lisäksi väestönsuojan betonirakenteiset seinät ovat kantavia seiniä; rakennesuunnitelmien mukaan. VS01 Kantava puurakenteinen seinä Rakennetyyppi VS 1. VS03 Kantava teräsbetonirakenteinen seinä Rakennetyyppi VS 3. F24 Laatuvaatimukset pintamateriaalit huoneselityksen ja värisuunnitelman mukaan noudatetaan RunkoRYL , 511 betonipintojen laatu BY 40 luokka 2 F25 Pilarit Pilarit ovat sahatavaraa, liimapuuta ja terästä rakennesuunnitelmien mukaan. F26 Palkit Palkit tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Palkit ovat pääasiassa sahatavaraa, liimapuuta ja kertopuuta. F27 Laatat Laatat tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Väestönsuojan kohdalla välipohjat tehdään paikalla valetusta teräsbetonista. 6/57 VP01 Paikalla valettu teräsbetonilaatta Rakennetyyppi VP 1. VP02 Paikalla valettu teräsbetonilaatta Rakennetyyppi VP 2. VP03 Puurakenteinen välipohja Rakennetyyppi VP 3. F27 Laatuvaatimukset noudatetaan RunkoRYL , 23.45, 23.46, ja betonipintojen laatu BY 40 luokka 2 F28 Tilaelementit Ei ole. F3 Julkisivu F31 Ulkoseinät 7/58 F31 ULKOSEINÄT RunkoRYL Betonielementtityö RunkoRYL Ohut- ja muotolevytyö RunkoRYL Tiilimuuraus runkorakenteissa RunkoRYL Ulkomaalaus Julkisivupiirustuksissa 1/100 on esitetty erilaisten pintojen ja päällysteiden sijainti. Ulkoseinät tehdään paikalla rakennettuna arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Tiiliosat Julkisivut muurataan punaisesta, poltetusta savitiilestä: MT60 Ruukintiili Kirjava (285x85x60 mm). Ulkoseinien ulkopinta muurataan puhtaaksi, 1/3-kiven limitys RT Muuratun rakenteen limitys -ohjekortin mukaan. Muurauslaasti harmaa Parmulaasti 100/600. Muuraus täyteen saumaan, saumaus n. 2 mm sisäänpainaen. Ruostumattomat RST-muuraussiteet, 4 kpl/m 2. Sokkelin ja muurauspinnan liittymäkohta kosteuseristetään. Seinärakenteeseen tunkeutuva vesi johdetaan ulos jättämällä alimman muurausrivin joka kolmas pystysauma saumaamatta. Muuratessa käytetään taustarimaa tai vastaavaa ilmaraon tukkeutumisen estämiseksi. Muuraukseen tehdään rakennepiirustuksissa osoitetut liikuntasaumat. Ne saumataan laastin sävyisellä elastisella 2-komponettisella polysulfidimassalla, jonka joustokyky on vähintään 25 %; saumausalusta: umpisolumuovinauha. Käytettävät materiaalit tulee hyväksyttää ennen työn aloittamista. Valmis muurauspinta saa poiketa sille määrätystä asemasta enintään 10 mm. Pinnan tasaisuuden tulee olla RunkoRYL ja.52 esitettyjen taulukoiden luokan 2 mukainen kaikilta osiltaan. Suoritetaan mallimuuraus, joka tulee hyväksyttää ennen varsinaisen muuraustyön aloittamista (erityisesti kiinnitetään huomiota laastin laatuun ja saumausjälkeen). Betoniosat Sokkelit pystylautamuotinmukaisia, ei maalata. Puuosat Vaakaverhouslauta hienosahattu UYL 28x120 mm (RT ), U/S-laatu, maalaus. Verhouslautojen kiinnitys kuumasinkityillä kierre- tai kampanauloilla. Betoniin kiinnitettävät puuosat A-luokan kestopuuta. Betonin ja puun väliin tiivisteeksi mineraalivillakaista. 8/59 Vaneriosat Julkisivupiirustuksissa esitetyt seinänosat tehdään 15 mm B/S-luokan julkisivuvanerista. Väri ja levyjako, ks. julkisivut. Osa vanereista tehtaalla kuultokäsiteltyä (Wisa Facade 15mm, pintan sävy tammi). Peittomaalattavat vanerit 15 mm vanerilevyjä (WISA SP). Yläpuolelta viistetyt ja alapuolelta tippauralla varustetut 45x30 puulistat asennetaan levyjen vaakasaumojen päälle ja listojen ja levyjen väli tiivistetään joustavalla polyuretaanitiivistysmassalla. Vanerilevyt kiinnitetään seinään ruostumattomilla ruuveilla valmistajan ohjeen mukaan. Kiinnityskohdissa levyihin porataan reiät, joiden läpimitta on 1 mm suurempi kuin ruuvin läpimitta. Ruuvinreiät tiivistetään joustavalla polyuretaanitiivistemassalla tai tiivistävällä aluslevyllä. Listojen peittomaalaus tai kuultokäsittely vaneripinnan mukaan. Lujalevykentät Julkisivupiirustuksissa esitetyille seinänosille peittomaalattava levytys, Luja A-levy 8 mm. Levyjen kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan. Metalliosat Kaikki julkisivujen teräsosat ovat kuumasinkityt. Pilarit ym. ks. rakennesuunnitelmat. Suojapellitykset RT mukaan. Terassikatoksen ja vesikaton alaräystään välinen pystypinta pellitetään kauttaaltaan. Ikkunapellitykset ja vastaavat kuumasinkittyä Pural-pinnoitettua vähintään 0,6 mm paksua sileää teräsohutlevyä. Ikkunan vesipeltien kaltevuus 30. US01 Kantava puurakenteinen, tiiliverhottu ulkoseinä Rakennetyyppi US 1, ks. rakennesuunnitelmat US02 Kantava puurakenteinen, lautaverhottu ulkoseinä Rakennetyyppi US 2, ks. rakennesuunnitelmat US03 Kantava teräsbetonirakenteinen, tiiliverhottu ulkoseinä Rakennetyyppi US 3, ks. rakennesuunnitelmat US04 Kantava teräsbetonirakenteinen, lautaverhottu ulkoseinä Rakennetyyppi US 4, ks. rakennesuunnitelmat US05 Kantava puurakenteinen, lautaverhottu ulkoseinä Kylmien tilojen kohdalla Rakennetyyppi US 5, ks. rakennesuunnitelmat US06 Kantava puurakenteinen, tiiliverhottu ulkoseinä Kylmien tilojen kohdalla Rakennetyyppi US 6, ks. rakennesuunnitelmat US07 Kantava puurakenteinen, lautaverhottu ulkoseinä IV-konehuoneen kohdalla 9/510 Rakennetyyppi US 7, ks. rakennesuunnitelmat US08 Kantava puurakenteinen ulkoseinä IV-konehuoneen kohdalla Rakennetyyppi US 8, ks. rakennesuunnitelmat US09 Kantava puurakenteinen, tiili- tai lautaverhottu ulkoseinä Märkätilojen kohdalla Rakennetyyppi US 9, ks. rakennesuunnitelmat F31 Laatuvaatimukset Lämmöneristys Noudatetaan RunkoRYL lämmöneriste liittyy tiiviisti lämpimämpään pintaan Saumaus Noudatetaan RT luokka 1 Tiilimuuraus MRT punainen sileä, Parmusauma. Noudatetaan RunkoRYL Valmis muurattu pinta RunkoRYL 2000 taulukko 411:T4 luokka 2 Muuratun seinän toleranssit RunkoRYL 2000 taulukoiden 411:T1, 411:T2 ja 411:T3 luokka 2 Tiilikivien eheys BY 40. F32 Ikkunat Ikkunat on esitetty ikkunakaavioissa ja eri tyyppien sijainti ilmenee 1/50 pohjapiirustuksista. Ikkunoiden varusteet (sälekaihtimet), kohta F72 varusteet ja huoneseloste. IP01 3-lasinen puu-alumiini MSE Karmit ja puitteet tehdasmaalattua mäntyä, ulkopuite ja lasilistat alumiinia, karmisyvyys 170 mm, uloin karmi pulverimaalatulla alumiinilla verhoiltua kestopuuta, puitteet sisään-sisään aukeavat, kiinnitys kuumasinkityin itseporautuvin säätöruuvein, käyntivälien tiivistys vähintään 2 EPDM- tai silikonitiivistettä. Malli esim. Fenestra Plano, selektiivilasitus, U-arvo 1,4. Lasien laatuluokka II tai Float-lasia, paksuus ruutukoon mukaan, sisäpuitteiden umpiolasit 2-lasisia, välilistat 12 mm, sisälasit ja ulkolasit karkaistuja ikkunaeritelmän mukaan. Sisäpihan puoleisissa tiloissa ikkunaeritelmän mukaisesti ulkopuitteessa massavärjätty mahdollisimman väritön aurinkosuojalasi (esim. Antisun harmaa). Laatuvaatimukset IM1 Noudatetaan RunkoRYL Ikkunoilta vaaditaan standardin SFS 3304 mukainen hyväksyntä. 10/511 Ikkunoiden täytettävä RT yleisvaatimukset ja ilmanpitävyyden, sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä vähintään luokan 2 vaatimukset. Karmit ja puitteet Laatuluokka V, SFS 4433 RT tyyppi MSE Puukarmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi Karmit ja puitteet maalauskäsitellään tehtaalla Puuosat maalauskäsitellään tehtaalla valkoisiksi Tiivistys karmiin nähden EPDM- tai silikonikuminauhalla, esim. P-tiivisteellä. Alumiinipintojen polttomaalaus pulveriväreillä, pohjakäsittelynä kromatointi ( korroosioluokka 4 ). Lasitus Kaikissa lämpimien tilojen ikkunoissa uloin lasi nk. selektiivilasi. Kaikki lähinnä maantasoa olevien ikkunoiden ulkolasit on karkaistu. Lasi RT , paksuus ruutukoon mukaan RT noudattaen. Umpiolasien laatu RT kohdan 2.1 mukainen. Umpiolasit tiivistetään ja kiinnitetään valmistajan ohjeita ja SFS 5462 INSTA 170 sekä SFS 5463 INSTA 171 ohjeita noudattaen. Heloitus Saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT mukainen. Pintahelat kromattuja, tehdashelat. Tuuletusikkunat varustetaan pitkäsulkijoilla ja aukipitorajoittimilla. Tuuletusikkunan aukipitolaite Primo WF 250, kiintopainike Primo Prime, kromattu. Kiinnitys ja tilkitseminen Karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus RT mukaan. Ruuvit peitetään karmitulpilla. Ikkunakarmit tilkitään mineraalivillalla ja sisäpuoli kitataan tiiviiksi esim. Sikaflex 15 lm:( höyrytiivis) tai ulkopuolelta puoleen väliin mineraalivillalla ja sisäpuolelta puoleen väliin uretaanilla, jota ei saa leikata. Paloluokitelluissa ikkunoissa tiivistys ikkunan valmistajan ohjeen mukaan, tyyppihyväksynnän edellyttämällä tavalla. Listoitus Sisäpuoli tehdasmaalattu vuorilista RT Ulkopuolen peitelistat Rautaruukin PVF 2 - teräsohutlevyä vahvuus 0,6 mm. Porrashuoneiden ikkunoissa metallilistoitus myös sisäpuolella. 11/512 Pellitys Vesipellit RT mukaan, Rautaruukin PVF 2 0,6 mm. Pellin yläreunan ja seinäpinnan välinen sauma tiivistetään elastisella kitillä RT , kuva 26 a. IM01 3-lasinen metallirakenteinen ikkuna 3-kertaiset selektiiviumpiolasielementti-ikkunat metallirakenteisia ikkunoita erillispiirustuksen mukaan (esim. Purso LK68 tai P50L ikkunakaavion mukaan, profiilikoot ja mitoitus valmistajan ohjeen mukaan), lämpökatkaistu profiili. Selektiivilasitus karkaistuilla laseilla ikkunakaavioiden mukaan, U-arvo 1,4. Savunpoistoikkuna avattava 2-kertainen alumiini-umpiolasi-ikkuna ikkunakaavioiden ja selosteiden mukaan, varustetaan irtopainikkein. Vrt. arkkitehtipiirustukset, sähkösuunnitelma. - Maalaus, metalliosat RAL värikartaston sävyyn ikkunaselosteiden ja julkisivusuunnitelman mukaan - Tilkitseminen sisäpuolelta polyuretaanivaahdolla Laatuvaatimukset IM1 Metalli-ikkunat Valmistajan vakiolaadun mukaisia. Lasitus Umpiolasit valmistajan vakiolaadun mukaisia. Kiinnitys valmistajan vakioratkaisua käyttäen Heloitus Heloitus ikkunavalmistajan vakiomallia (heloitusluettelo hyväksytettävä rakennuttajalla). Kiinnitys ja tilkitseminen Avattavien ikkunoiden puite tiivistetään karmiin nähden EPDM-kumitiivisteellä tai silikonikuminauhalla, esim. P-tiivisteellä tehtaan vakiomallin mukaan. Karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus RT mukaan. Listoitus Ulkopuolen peitelistat Rautaruukin PVF 2 - teräsohutlevyä vahvuus 0,6 mm. Metalliprofiiliikkunoissa puu-alumiini-ikkunoiden mukainen listoitus sisäpuolella, väri sisävärisuunnitelman mukaan. Pellitys Kuten IP01. IK01 Sisäikkuna 35 db 35 db tunnuksilla varustetut sisätilojen väliset ikkunat ovat kiinteään puurankoon kiinnitettyjä 2- kertaisia eristyslasielementtejä. Lasitus 6 mm ja 4 mm, raskaskaasu, runko vähäoksainen höylätty 45x95 mm. Lasit listoitetaan molemmin puolin höylätyillä listoilla 22x42 mm, kiinnitys uppokantaruuvein. Keinokumitiivisteet. Kaikki sisäikkunoiden lasit ovat karkaistuja. Koko ikkunarakenteen tulee täyttää 35 db ääneneristysvaatimus (R w ). 12/513 IK02 Sisäikkuna Osa sisätilojen ikkunoista yksinkertaisia kiinteään puurunkoon kiinnitettyjä ikkunoita. Lasitus 6 mm, runko vähäoksainen höylätty 45x95. Lasit listoitetaan molemmin puolin höylätyillä listoilla 22x42 mm, kiinnitys uppokantaruuvein. Kaikki sisäikkunoiden lasit ovat karkaistuja. IK03 Varastotilojen kiinteät ikkunat Pihavaraston kiinteät 1-lasiset ikkunat ovat tehdasvalmisteisia puu-alumiini-ikkunoita tyyppiä IP01 soveltaen. Lasitus 6 mm karkaistulla lasilla. Vesipellitys kuten IP01. F33 Ulko-ovet 13/514 Yleistä Ulko-ovet on esitetty ovikaavioissa, eri ovityyppien sijainti ilmenee 1/50 pohjapiirustuksissa. Ovet ja heloitus tehdään ovikaavion ja osapiirustusten mukaan. Ulko-ovet ovat pääosin metallirakenteisia. Lasiaukot varustetaan karkaistuilla turvalaseilla. Ovet toimitetaan tehdasmaalattuina, -pinnoitettuna ja lasitettuna. Kumi- ja muovipysäyttäjät paikkoihin, joissa avautuva ovi osuu seinään. Ovikellot ja kulunvalvontavaraukset, ks. sähkösuunnitelma. OA01 Lasiaukkoinen alumiininen ulko-ovi Ovi alumiinirakenteinen, lämpökatkolla varustettu, pulverimaalattu, profiili esim. Purso LK kertainen umpiolasielementti, lasit 6 mm laminoitua turvalasia. Sisäpihan puoleisissa ovissa ovieritelmän mukaisesti ulkopuitteessa massavärjätty mahdollisimman väritön aurinkosuojalasi (esim. Antisun harmaa). Alumiinilasituslistat 12 mm, lasien tiivistys silikonisaumamassalla ja umpisolukuminauhalla. Tuotevalmistajan vakiosaranat. Oven ja karmin väliin saranapuolelle kumimattosuojus, oven avautuminen saranasuojien asentamisen jälkeen varmistettava. Mekaaninen lukko Abloy 2537 (varaus moottorilukolle Abloy 8681)+ ylivientisuoja Abloy EA281, magneettitelkipesä ja kosketin sekä kaapelointi kytkentärasialle. Pikasalpa Primo lukituspala Ovensuljin Abloy DC 250 AJ, liukuvetolaite ja aukipitomekanismi. Ovenpysäytin Primo 660/ Ulko-oven vedin Primo Parlament /800. Potkulevyt ovikaavioiden osoittamilla alueilla: 6 mm laminaattipinnat oven molemmin puolin. Kiinnitys sinkityillä uppokantaisilla uraruuveilla erikoispiirroksen mukaan. Ovilistat Rautaruukin PVF 2 -teräsohutlevyä paksuus 0,7 mm. Kynnys muototerästä päällystettynä 1,0 mm:n RST-levystä taivutetulla u-listalla, max korkeus 25 mm. Kynnyspellitykset 2 mm alumiinikyynellevyä, reunat n. 30 mm ylös nostettuna. Karmin kiinnitys hitsaamalla seinissä oleviin ruostumattomiin tartuntateräksiin. Tilkitseminen sisäpuolelta puoleen väliin polyuretaanivaahdolla ja ulkopuolelta mineraalivillalla tai vaihtoehtoisesti tilkitään mineraalivillalla ja sisäpuoli tiivistetään solumuovinauhalla ja elastisella saumausmassalla (höyrytiivis). Oven käyntivälien tiivistys EPDM-tai silikonitiivisteellä. OA04 Jätekatoksen metalliulko-ovi Ovi ovikaavioiden mukaan. Varustettuna lukolla Abloy 2537, vedin Primo 131/150 LK Ms/Cr. Ovi teräsrunkoinen, oven pinta kuumasinkitty teräsverkko, silmäkoko 30x30mm, esim. Tammet Oy. Ovi varustettuna 1,0 mm RST-potkulevyllä ja ovenpysäyttmellä. OA05 Kylmän pihavaraston ulko-ovi Pihavarastojen ulko-ovet ovat metallirakenteisia, kosteudeneristettyjä kehysovia. RST-kynnykset, kynnyskorkeus 20 mm lattiasta. Ovet verhotaan 1,5 mm HDF-levyllä. Maalataan karmeineen 14/515 maalausselityksen ja värimäärityksen mukaan. Potkulevyt ovikaavioiden osoittamilla alueilla, 6 mm laminaattipinnat oven molemmin puolin. Kiinnitys sinkityillä uppokantaisilla uraruuveilla erikoispiirroksen mukaan. Lukko Abloy 2295, sivuosalla varustetuissa ovissa pikasalpa Primo Ovet varustetaan ovenpysäyttimellä. Vedin Primo 131/150 LK Ms/Cr. Leikkimökin ulko-ovi vastaava seuraavin poikkeuksin: Ovi puurakenteinen, ei potkulevytystä. OA06 Tekniikkatilojen ullakko-ovet EI30 Tekniikkatilojen ulko-ovet ovat metallirakenteisia, lämmön- ja kosteudeneristettyjä kehysovia. RST-kynnykset, kynnyskorkeus 20 mm lattiasta. Ovet verhotaan 1,5 mm HDF-levyllä. Maalataan karmeineen maalausselityksen ja värimäärityksen mukaan. Lukko Abloy 2295, sivuosalla varustetuissa ovissa pikasalpa Primo Ovet varustetaan ovensulkimella Abloy DC233. Vedin Primo 131/150 LK Ms/Cr. F33 Laatuvaatimukset Noudatetaan RunkoRYL , ja ulko-ovien kestävyyden oltava SFS 4487 luokan 1 vaatimusten mukainen Lasitus Lasin paksuus ruutukoon mukaan RT noudattaen Lasitus pohjakittiä käyttäen RT mukaan Lasituslistojen kiinnitys linssikantaisin ruuvein Umpiolasien laatu RT kohdan 2.1 mukainen Umpiolasit tiivistetään ja kiinnitetään valmistajan ohjeita ja SFS 5462 INSTA 170 sekä SFS 5463 INSTA 171 ohjeita noudattaen. Osastoitujen lasiovien lasituksen tulee olla tyyppihyväksyttyä palolasia. Listoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen Heloitus Saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT mukainen. Lukkojen ja varusteiden pintakäsittely on kromaus. Kaikki lukot sarjalukkojärjestelmään Abloy Exec-avaimille. Telkisuojat. Rakennuttajalle toimitetaan avaimia seuraavasti: yleisavain 8 kpl, huoltoavain 5 kpl, reittiavain 3 kpl, 1 kpl keittiöhenkilökunnan avain. Lukitusjärjestelmästä toimitettava tiedot rakennuttajalle myös levykkeellä. Kulunvalvonta ja automaattiavaus Ovieritelmissä mainittuihin oviin valmistetaan varaukset sähköiselle lukitukselle mallia Abloy ja kulunvalvontajärjestelmälle. Listoitus 15/516 Peltilistoitus Rautaruukin PVF 2 0,7 mm. Kynnyspellitys Kynnyspellit RT mukaan, 2 mm al-kyynellevystä. F34 Julkisivujen täydennysosat PA01 Katokset Sisäänkäyntikatos ja sisäpihan puolen terassikatos suunnitelmien mukaan. Pilarit ja liimapuupalkit rakennesuunnitelmien ja julkisivupiirustusten mukaan. Ei alakattoa, katosten alapinta palkkien välissä peittomaalattua vaneria. Valaisimet (SU). F4 Yläpohjarakenteet F41 Yläpohja Ullakon ja vesikaton rakenteet tehdään puurakenteisena rakennesuunnitelmien mukaan. Vesikatteena on kaksinkertainen kumibitumikermikate, käyttöluokka VE40, rakennetyyppien mukaan. Ullakkotila jaetaan palo-osastoihin EI-15 -paloseinillä suunnitelmien mukaan. Paloosastoittain omat kattoluukuut. Yläpohjaan kulkusillat 3 kpl 50x100 soiroista ja tikkaat kattoluukkujen kohdalle. Lämmöneristys ja vedeneristys tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. YP01 Puurakenteinen, bitumikermikate Rakennetyyppi YP 1, ks. rakennesuunnitelmat YP02 Puurakenteinen, bitumikermikate IV-konehuoneen kohdalla Rakennetyyppi YP 2, ks. rakennesuunnitelmat YP03 Teräsbetoni- / puurakenteinen, bitumikermikate Väestönsuojan kohdalla Rakennetyyppi YP 1, ks. rakennesuunnitelmat F41 Laatuvaatimukset Noudatetaan RunkoRYL , 25.53, , 34.46, , ja toleranssit: Valmisosarakentaminen, osa E, ontelolaatat kohta 4.6, normaaliluokka, teräsbetonilaatat kohta 4.8, normaaliluokka betoni säänkestävä Katteiden värisävyt julkisivupiirustusten ja ulkovärisuunnitelman mukaan. Lämmöneriste 16/517 Lämmöneristyslevyt ladotaan tiiviisti saumoja limittäen kolmena kerroksena, vaihtoehtona puhallusvilla. Räystäille tulevat nk. tuulenohjaimet ja hyttysverkot. Vedeneriste Vedeneristystyö välittömästi suojattava pintarakenteilla Bitumikermikate Kermit nostetaan seinälle vähintään 300 mm, IV-etukammiossa 1500 mm. kermien ylösnostoille suojapellitys RT mukaisesti alus-, väli- ja pintakermit kiinnitetään kauttaaltaan seosbitumilla hitsaten. F42 Räystäät RÄ01 Puurakenteinen räystäs Räystäät ovat julkisivupiirustusten mukaan normaaleja avoräystäitä. Räystään alapintana on peittomaalattu vaneri. Otsalauta 21x95 mm, kattokannattajan soirot kavennetaan räystäältä 70 mm korkeiksi. Räystäskourun kiinnitys ulkopuolisin kannakkein. Noudatetaan RunkoRYL ja RT Puu- ja levyosille maalaus maalausselityksen mukaisesti. F43 Yläpohjavarusteet RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus; 5 Huollon turvallisuus RT Vesikaton turvavarusteet YV01 Muovipinnoitetut syöksytorvet ja räystäskourut Molemmin puolin muovipinnoitettuja 125 mm teräspeltikouruja, PVC 100/100µ 0.5 mm. Ulkopuoliset kannakkeet, RT ja RT soveltaen, pyöreä profiili. Syöksytorvet pyöreäprofiilisia. Syöksytorvien alaosaan n. 2.0 m:n korkeuteen alumiiniputki, seinämävahvuus 3 mm vahvistetuin kiinnikkein, polttomaalattuna. Noudatetaan RunkoRYL Huom. kaikki katoilta tulevat vedet johdetaan kaivoihin, saattolämmitys. YV02 Leikkimökin pystykourut Leikkimökin katolle julkisivupiirroksen mukaan puurakenteiset pystykourut. Pinta vesikaton mukaan, liittyminen syöksytorveen muovipinnoitetusta teräspellistä, väri syöksytorven mukaan. YV03 Puhaltimien jalustat Huippuimurit tehdään tehdasvalmisteisista huippuimureista, jotka asennetaan vesikatolle valmiiden läpivientilevyjen kanssa. Huippuimurien hankinta ja asennus lvi-urakassa, yhteensopivan kattoläpivientilevyn hankinta ja asennus rakennusurakassa. Jalustat pellitetään kuumasinkityllä, muovipinnoitetulla teräspellillä RT mukaan. Veden 17/518 virtaamista haittaaville osille tehdään yläpuolelle kaato vesikattoon. Noudatetaan RunkoRYL YV04 Kattoluukut sekä huolto- ja tarkastusluukut Kattoluukut sekä huolto- ja tarkastusluukut pellitetään Rautaruukin PVF 2 0,7 mm vahvuisella kuumasinkityllä, muovipinnoitetulla teräspellillä. RT , sekä soveltuvin osin RT , RT RT Noudatetaan RunkoRYL Ullakkotilassa 2 kpl seinäluukkuja, joista käynti 1. kerroksen vesikatoille rakennuksen molemmin puolin. Luukkujen verhous ulkoseinän vaakalaudoituksen mukaan, laudoitusten saumat seinälaudoituksen kanssa linjassa (Luukun verhous kiinnitetään luukun ollessa paikallaan ja seinälaudoituksen ollessa valmis). Ei verholautoja eikä peittolistoja. YV05 Viemärin tuuletusputkien läpiviennit Putken tyvikartio pellitetään Rautaruukin PVF 2 0,6 mm vahvuisella kuumasinkityllä, muovipinnoitetulla teräspellillä. RT ja RT Noudatetaan RunkoRYL YV06 Kattopollarit Vesikatoille viranomaisten vaatimat turvaköyden kiinnikkeet kuumasinkittyä terästä, esim. Vesivek KPPK, kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan. YV07 Ulkopuoliset talotikkaat, lapetikkaat Julkisivupiirustusten ja määräysten mukaiset tikkaat vesikatolle kulkua varten kuumasinkittyä terästä, esim. Vesivek. YV08 Kulkusillat ullakolla Pohjapiirrokseen merkityt kulkusillat iv-konehuoneeseen johtavan portaan ja iv-konehuoneen välillä 1200 mm leveä, 50x100 puusoiroa rinnakkain liitettynä toisiinsa. Kolkusillat muissa ullakon onteloissa: Kuusi puusoiroa 50x100 rinnakkain liitettynä toisiinsa. YV09 Tikkaat ullakolta kattoluukulle Tikkaat ullakon kulkusillalta sahatusta puutavarasta. Tikkaiden leveys n. 500 mm, askelmaväli n. 400 mm. YV10 Ullakkotilan tuuletushormit Ullakon tuuletus erillisillä hormeilla kunkin osastoinnin kohdalla. F44 Kattoikkunat Ei ole F45 Kattokonehuoneet 18/519 F46 Ulkotasot ja terassit Ks. D92 Ulkopuoliset portaat ja terassit F5 Täydentävät sisäosat F51 Sisäovet 19/520 Yleistä Sisäovet on esitetty ovikaavioissa, eri ovityyppien sijainti ilmenee 1/50 pohjapiirustuksissa. Ovet ja heloitus tehdään ovikaavion ja osapiirustusten mukaan. Lasiaukot varustetaan karkaistuilla turvalaseilla. Ovet toimitetaan tehdasmaalattuina, -pinnoitettuna ja lasitettuna. Painikkeiden mahdollisesta asentamisesta pystyyn sovitaan käyttäjän kanssa tila- ja ovikohtaisesti. Kumi- ja muovipysäyttäjät (seinässä tai kahvassa) paikkoihin, joissa avautuva ovi osuu seinään. SO01 Huullettu kovalevyovi 2-kertainen kovalevy, tehdasmaalattu, karmisyvyys 92 mm, kiinnitys säädettävin ruuvein valmistajan ohjeen mukaan. Ovikaavion mukaan törmäyssuojana 6 mm laminaatti osassa ovea molemmin puolin. Kiinnitys sinkityillä uppokantaisilla uraruuveilla erikoispiirroksen mukaan. Valmistajan vakiosaranat. Lukitus ovikaavion mukaan. Painikelukko Abloy 4290 (ei lukittava), lukittavat ovet yleensä Abloy Teknisten tilojen ovessa Abloy RI008. Painike molemmin puolin Primo Parlament 2/007 Ms/Cr ja muut helat vakiolaatu. Ovikaavion mukaisissa sisäovissa vedin Primo Parlament /200 Ms/Cr. Ovikaavion mukaan osassa ovista pikasalpa Primo 3000, ovijarru Primo Fix 523/2, 523/3 tai oven suljin DC 250 liukuvetolaitteella ja aukipitomekanismilla. Helat kromattuja. Osa ovista on varustettu kynnyksellä, ko. ovet on esitetty ovieritelmässä. Kynnys lakattua tammea, max korkeus 25 mm. Ilmastointia varten osassa ovista on ovirako kynnyksen ja ovilevyn välissä, ko. ovet on esitetty ovieritelmässä. Karmilistat 12x44 mm, tehdasmaalattu, oven molemmin puolin. SO02 Lasiaukollinen kovalevyovi Kuten SO01, mutta lasiaukollinen ovi ovikaavioiden mukaan. Varustettuna karkaistuilla laseilla 4 mm + 4 mm. SO03 Huullettu kovalevyovi 30 db Kuten SO01, äänieristetty. Laahuskynnys ovivalmistajan mukaan. Oviaukossa muovikynnys, esim. KY70 / Upofloor Oy, väri sisävärisuunnitelman mukaan. SO04 Lasiaukollinen kovalevyovi 30 db Kuten SO02, äänieristetty. Varustettuna karkaistuilla umpiolasielementeillä 6 mm + 4 mm, raskaskaasu. Laahuskynnys ovivalmistajan mukaan. Oviaukossa muovikynnys, esim. KY70 / Upofloor Oy, väri sisävärisuunnitelman mukaan. Ovikaaviossa määritellyissä ovissa mekaaninen nostokynnys, näissä ovissa ei lattiaan kiinnitettävää muovikynnystä. SO05 Lasiaukollinen osastoiva kovalevyovi EI30 / 30 db Aulan väliovi tyyppi kuten SO04, äänieristetty. Varustettuna karkaistuilla umpiolasielementeillä 6 mm + 4 mm, raskaskaasu, lasirakenteen tulee kokonaisuudessaan täyttää osastointi- ja ääneneristysvaatimus. Ovessa mekaaninen nostokynnys. Lattia päällystetään oven molemmin puolin palamattomalla materiaalilla sisävärisuunnitelman mukaan. Palo-ovi varustetaan sähköisellä avausmekanismilla, vrt. sähkösuunnitelma. 20/521 Käsiavausautomatiikka, Abloy DA 361, työntövetolaite DA 141. Kyynärkytkin DA 033, solenoidilukko Abloy ylivientisuojat EA281/EA280. Vedin kuten SO01. Ovi varustetaan molemmin puolin kääntösensoreilla, DA001 (pituus 340 mm). SO06 Huullettu kovalevyovi: Wc-tilat, siivouskomerot Kuten SO01, mutta ovikaaviossa mainituissa ovissa ns. kostean tilan kynnys, max. 25 mm. Ovikaavioissa mainituissa märkätilojen ovissa laminaattipinta sisävärisuunnitelman mukaan. WC-tilojen ovissa Abloy painikelukko 4291, punavalkokilpivääntönuppu Primo 35+36, Ms/Cr,, painike molemmin puolin Primo Parlament 2/007Ms/Cr ja muut helat vakiolaatu. Siivoustilan ovessa lukko Abloy Karmilistat 12x44 mm. Ilmastointia varten osassa ovista on ovirako kynnyksen ja ovilevyn välissä, ko. ovet on esitetty ovikaaviossa. SO07 Lasiaukollinen alumiiniovi / Tyyppihyväksytty lasiaukollinen alumiiniovi, esim. Purso P50-sarjaa, pulverimaalattu. Oven ja karmin väliin saranapuolelle kumimattosuojus, oven avautuminen saranasuojien asentamisen jälkeen varmistettava. Tuulikaapin ovi, ei lukitusta. Pikasalpa Primo 3000, ovensulkija Abloy DC 250, liukuvetolaite ja aukipitomekanismi. Vedin Primo Parlament /200. SO09 Väestönsuojan teräsovet Määräysten mukainen S1-01-luokan väestönsuojan ovi SO-1s. Lisäksi määräysten mukaiset aukkojen sulkuluukut HS-1s. Kiinnitykset valun yhteydessä RT mukaisesti. Laatuvaatimukset Noudatetaan SisäRYL Metalliovi- ja ikkunatyö sekä SisäRYL Ovi- ja ikkunatyö. Karmit ja puitteet Puuosien laatu RT luokan V mukainen. Karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi. Puurakenteisten ovien karmit ja ovilevyjen puuosat maalataan tehtaalla. Metalliovien karmien kiinnitys runkoon hitsattuihin teräskiinnikkeisiin. Lasitus Kaikki ovilasit karkaistuja nk. turvalaseja. Lasin paksuus ruutukoon mukaan RT noudattaen Lasitus pohjakittiä käyttäen RT mukaan Lasituslistojen kiinnitys linssikantaisin ruuvein Listoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen. Lasipalo-ovissa luokiteltu Pyroswiss-lasitus. 21/522 Heloitus Helat kromattuja. Saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT mukainen Lukko asennettava valmistajan ohjeita noudattaen Kaikki lukot Abloy Exec-avaimille, sarjalukkojärjestelmä. Avaimet, ks. kohta F 33. Teräsovissa hitsattavat saranat oven koon ja painon mukaan. Kiinnitys ja tilkitseminen Puuoven karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus SFS 5823 mukaan Ruuvit peitetään karmitulpilla Palo-ovien tilkitseminen RT mukaisesti. Listoitus Tehdasmaalattu karmilista RT Metalliovissa teräsprofiililistat. Varusteet Oviin tilan nimi, ks. varusteet. Sähköpielet Ks. VS06. Värisävyt Värisuunnitelmien mukaan. Kaikki ovet karmeineen ja listoineen toimitetaan työmaalle tehdasmaalattuina. F52 Kevyet väliseinät 22/523 VS01 Muurattu kalkkihiekkatiiliseinä Rakennetyyppi VS 2, ks. rakennesuunnitelmat VS02 Muurattu kalkkihiekkatiiliseinä Märkätilojen kohdalla Rakennetyyppi VS 5, ks. rakennesuunnitelmat Muurattujen seinien kohdalla: - Pinta huonekorttien mukaan (puhtaaksimuuraus, tasoitus, laatoitus) - L-peltiprofiilit kattoon seinän molemmin puolin - Tiivistys mineraalivillalla äänitiiviiksi VS03 Teräsrankainen kipsilevyseinä Rakennetyyppi VS 4, ks. rakennesuunnitelmat Levyrakenteisten seinien ranko on puuta tai R 70 sinkittyä teräsprofiilia rakennesuunnitelmien mukaisesti. Seinät levytetään molemmin puolin kartonkipintaisella reunaohennetulla kipsilevyllä Gyproc GEK 13 O. Levy kiinnitetään rankoon itseporautuvin teräsruuvein levyn valmistajan ohjeiden mukaan. Kitatut umpisaumat. Tuloksena tulee olla sileä, saumaton seinäpinta. Väliseinän ylä- ja alarangat kiinnitetään AL-lyöntiniitillä. Seinärakenteen teossa lisäksi otettava huomioon: rakentamistoleranssit ovat yleensä luokka 2/SisäRYL :T15 rankojako yleensä k600 levyseinän ja liittyvän muunaineisen seinän ja katon rajasaumat tiivistetään seinän molemmin puolin mineraalivillalla tai saumausvaahdolla ja kitataan molemmin puolin seinää esim. akryylikitillä liitoksen väli- ja yläpohjiin tulee olla joustava pohjapiiruksissa merkityt väliseinät täytetään kovalla mineraalivillalla rungon paksuudelta Laatuvaatimukset Muuratut rakenteet Noudatetaan SisäRYL Seinän toleranssit SisäRYL 2000 taulukon 412:T1 luokan 2 mukaan Varausten ja aukkojen toleranssit SisäRYL 2000 taulukoiden 412:T2 ja 412:T3 luokan 2 mukaan Valmiin pinnan saumat ja limitykset SisäRYL 2000 taulukon 412:T4 luokan 2 mukaan Väliseinän ulkonäkö SisäRYL 2000 taulukon 412:T5 luokan 2 mukaan Raudoitus, liikuntasaumat ja alaliittymä laatastoon rakennepiirustusten mukaan Seinän yläreuna irti katosta Seinän yläpään ja holvin liitos toteutettava siten, ettei seinä vaurioidu Ääneneristys Noudatetaan SisäRYL , 62.4 ja /524 VS03 SIIRTOSEINÄT Tilassa 37 kytketyistä lamelleista koostuva, kiskojen varassa siirreltävä jakoseinä, h Rei itetty koivuviilupinta, ääneneristävyys 42 db. Elementtien kasaustapa varastoasemiin sisustussuunnitelman mukaan. VS04 JAKOSEINÄT WC-tiloissa iki-levypintaiset jakoseinät ovineen ja heloituksineen. Jakoseinät h.2100mm yleensä kosteuden kestävää lastulevyä, runko alumiinia. Lasten wc-tiloissa suihkun kohdalla seinäkemateriaali massiivilaminaattia. Laminaatit Formica IKI värepintaisia laminaatteja, väri sisävärisuunnitelman mukaan. VS05 LUISKASEINÄMÄ Väestönsuojan luiskan kohdalla koko luiskan pituudelta lakatut koivupystytolpat halk.45mm k/k 200mm, korkeus = huoneen korkeus. Lattiaa ja alakattoa vasten koivulauta 60 x 150mm joka reijitetään pystytolppien upotuksia varten. Alakaton alle tehdään tukirakenteet koivulaudan kiinnitystä varten. Ks. erikoispiirustus. VS06 SÄHKÖPIELI Ryhmähuoneissa ja lepohuoneissa oven tai lasiaukon vieressä sähköpieli leveys 220mm. Ruuvikiinnitteinen sähköpieli avattavissa seinän molemmilta puolilta. Sähköpieli laminaattipintaista mdf-levyä 12mm, laminaatti Formica IKI värepinta. Sähköpielen korkeus 2100mm. Ks. erikoispiirustus. Ks myös kohta SP03 Seinälevytykset. Ruuvikiinnitys kuten ovien potkulevyissä. F53 Alakatot 24/525 AK01 Kipsilevyalakatto käytävillä, vaate-eteisissä, kuraeteisissä, tuulikaapissa, työhuoneissa ja lasten wc:issä Tehdasmaalattu reikäkipsilevy 600x600mm, G1-pyöreäreikäinen, malli Knauf Kipso, paksuus 13mm. Reunamuoto belgravia, kannatus T-15 valkoisilla metallikannakkeilla. Levyn ja seinän liittymäkohdassa kaksoisvarjolista. Kokonaisten levyjen ja lähes kokonaisten reikälevyjen alle (n.20% kattoalasta) asennetaan levyvalmistajan koteloitu äänenvaimennusvilla 30 mm. Huoneiden reuna-alueilla leikatut max 200mm leveät levyt korvataan reijittämättömillä belgraviareunaisilla kattolevyillä. Ehyet kipsilevykaistat (lasten wc-tilat, päädyn vaate-eteistila, kuraeteisissä) sileä reunaohennettu kipsilevy, tasoitetaan, maalataan. Valaisinten kiinnitys ja huoltomahdollisuus. Alakattojen otsapinnat tasoitettua ja maalattua kipsilevyä, alareuna 50mm. AK02 Kalvopintainen levyalakatto kosteissa tiloissa, wc:issä ja varastoissa Osastojen wc:issä suihkunurkkauksen kohdalla, muut wc:t, varastotiloissa, ks. huoneseloste ja kattopiirustus Sileä kalvopintainen levy, malli Knauf Danotile 6,5 mm 600x600 Ripustetut metallikannakkeet, T-15-listat. Valaisinten kiinnitys ja huoltomahdollisuus. AK03 Salin sisäkatto Salin korkea osa akustinen kalvopintainen kipsilevy 12,5mm, 600x2400mm Knauf Kipso Contrapanel. Valkoinen, pyöreäreikäinen, reunat viistetty. Kiinnitys puskuun puu- tai metallialusrakenteeseen valmistajan ohjeiden mukaan pallokantaruuveilla. Katon reuna-alueilla käytetään sileää kalvopintaista Contrapanel-levyä, kiinnitys ruuveilla alusrakenteeseen. Levyreunan ja seinäpinnan välissä 5mm rako. Huomioidaan sähkökäyttöisten valkokankaan ja pimennysrullaverhojen asennus alakaton taakse. Levyt ko. varusteiden kohdalla irrotettavat huoltotöiden takia. Valaisinten kiinnitys ja huoltomahdollisuus. - AK04 AK05 Keittiön akustoiva verhous Keittiön ja sen aputilojen kattopinnat, joissa ei ole ilmastointikattoa tai huuvaa, verhotaan 40 mm paksuisilla 600x1200 mm pestävillä akustointilevyillä, Akusteri S /Paroc Oy. Steriilipinnoite, levynreuna A, ripustus metallilistojen varaan kokolevyinä. Levyjen saumat saumataan Akusteri - sauma-aineella. Avattavat levyt varustetaan akust. levyvalmistajan tarkastusluukkukehyksellä. F53 Laatuvaatimukset Noudatetaan SisäRYL Valaisimet Valaisimet sähkösuunnitelmien mukaan. F54 Korokelattiat Väestönsuojaan johtavat portaat ja suojaoven edustan lattialevytys siirrettävissä sivuun suojaoven 25/526 käytön ajaksi. Levyrakenteiden pinta kumimattoa Freudenberg/Noraplan Logic. F55 Yhtenäispinnat Ei ole. F56 Kulkurakenteet Väestönsuojaan johtavan luiskan käsijohteet lakattua koivua, 40 mm. Kiinnikkeet tyyppiä RT kuva 7 / toiseksi alin piirustus. F57 Hormit, kanavat, tulisijat Hormit, kanavat ja roilot rakennepiirustusten mukaan, tarkastusluukut erikoissuunnitelmien mukaan. F6 Sisäpinnat F61 Seinäpinnat 26/527 F61 SEINÄPINNAT Seinäpinnat tehdään arkkitehti- ja sisustussuunnitelmien mukaisesti. SP01 Seinälaatoitus Keittiö kauttaaltaan. Suihkutilat ja päiväkotiyksiköiden wc-tilat ja kuraeteiset kauttaaltaan. Pesualtaiden taustat yleensä. Keittokalusteiden kalusteväli yleensä, henkilökunnan työtilassa kalusteväli laminaattipintainen levy. Ks. kalustepiirustukset ja huoneselosteet. Vesieristys Ardulan 8+9 siveltynä kauttaaltaan seinäpintoihin lattiasta aina yläpohjaan asti. Kiinnityslaasti vesieristysmassan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laatat Villeroy & Boch 200x200 Unit Two, valkoinen kiiltävä. Värilliset seinälaatat Villeroy&Boch 200x200 Creative System New, kiiltävä. Ks huoneselosteet ja kalustepiirustukset. Allastaustoissa laatta-alueen reunat kitataan lasitukseen asti ja maalataan seinän väriin. Värit sisävärisuunnitelman mukaan. Saumat 3 mm, kiinnityslaastin peitto laatassa 100%. Betoniseinille primer käsittely. Homesuojattu saniteettisilikonimassa nurkka- ja lattianrajasaumoissa, sekä kiinnitys ja läpivientikohdissa, sävy sama kuin muissa saumoissa. Noudatetaan SisäRYL , 64, 74, 74.4, RT ja RT Laatoitetun seinän tasaisuusvaatimus SisäRYL 2000 taulukon 74:T1 luokan 2 mukaan SP02 Viilutetut pinnat Käytävillä ryhmähuoneiden puoleiset seinät levytetään lakatulla koivuviilupintaisella levytyksellä, osalla kiinnityspintaa ks. huoneseloste ja kalustepiirustukset. Lepohuoneissa seinän alaosa lakattua koivuviilupintaista levyä ks. kalustepiirustukset. SP03 Levytyspinnat Salissa päätyseinässä laminaattipintainen mdf-levytys, useita värejä. Laminaatti Lore Oy yksivärinen laminaatti. Ruokala/aula-tilassa käsienpesualtaan tausta levytetään laminaattipintaisella mdf-levyllä, sekä buffettisyvennyksen tausta- ja sivuseinät. Ks. kalustepiirustukset. Henkilökunnan taukotilassa keittiökalusteiden väli laminaattipintainen levytys. Ks. kalustepiirustus. Käytävillä sisäikkunat-sisäovet-alueelle laminaattipintaiset mdf- levytykset erikoispiirustuksen ja huoneselosteen mukaan. Laminaatit värepintaisia Formica IKI 12 mm. Kiinnitys kuten sisäovien törmäyssuojat. Laminaattiväri ovessa ja ikkunan yhteydessä sama, väri sisävärisuunnitelman mukaan. Ks. myös VS06 sähköpielet. SP04 Puurimoitukset Salin korkea ulkoseinä lakattu koivurimoitus, asennus vaakaan. Rimoituksen takana patterit ja äänenvaimennusvilla. Ks kalustepiirustukset 27/528 SP05 Maalaus, tasoitus Sileävalubetoniseinät, kipsilevyseinät ja tiiliseinät Tasoituskäsittelyt maalausselityksen mukaisesti. Liittymät saumataan elastisella saumamassalla. Tasoitettujen betoni- ja tiiliseinien maalaus maalausselityksen mukaisesti. JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA SP06 Muovipinnoite Keittiön sisääntuloeteinen ympäriinsä ja käytäväseinät vaate-eteiseen asti liimattu muovipinnoite 1,5mm Upofloor / Sisustus-Telon. Liimaus korkeuteen 1100mm valmistajan ohjeiden mukaan SP07 Teräspeltipintainen akustointilevy Toisen kerroksen Iv-konehuoneen seinät päällystetään 50mm reikäpellillä päällystetyllä akustointilevyllä Paroc / AKU-rpg. Teräspelti galvanoitu. Kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaan. Altaan kohdalla laminaattilevy. F61 Laatuvaatimukset Saumaus Noudatetaan SisäRYL Tasoitus Tasoitteet oltava allergiavapaita M1- luokiteltuja tuotteita. Noudatetaan SisäRYL , 72.4, RT ja RT Tasoitetun seinän tasaisuuden oltava SisäRYL 2000 taulukon 72:T1 luokan 1 mukainen. Tasoitettava pinta on esioikaistava, hiottava ja puhdistettava huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta Tasoitetyössä on noudatettava tasoitteen valmistajan antamia kirjallisia suoritusohjeita Missä tasoitettava pinta on suuren epätasaisuuden vuoksi rapattava, on rappaus lisäksi tasoitettava tasoitepintaa vastaavaksi. Kaikki tasoitepinnat on hiottava kevyesti ennen maalausta Maalaus Maalien oltava M1 -luokiteltuja tuotteita. Noudatetaan SisäRYL , , , SFS 4962, SFS 4959 ja MaalausRYL Seinien maalaus suoritetaan maalausselityksen mukaisesti. Rajaukset RT noudattaen F62 Kattopinnat 28/529 KP01 Akustointi: Ryhmähuoneet, lepohuoneet, henkilökunnan työtilat Akustoiva, malli Knauf Kipso Oy 600x600, paksuus 13 mm. Reuna viistetty, G1-rei itys (pyöreäreikäinen) huoneselosteen mukaan. Tehdasmaalatut levt kiinnitetään puskuun 45 mm korkeaan teräsrankaan tai puukoolaukseen joka ammutaan kiinni tasoitettuun välipohjaan. Ruuvin kannat levyn väriset. Levyn alla esim. Ewonavul polyestervanu 30mm tai kapseloitu aanenvaimennusvilla 30mm. Kiinnityksessä noudatettava valmistajan ohjeita. Levyalueiden reunaan maalattu puulista 28 mm, ks. kattokuvat. Levyihin työstetään rei'ät valaisimia, ilmastointilaitteita ja kovaäänisiä varten. Levyjen määrä kattopinnasta noin 90 % KP02 Akustointi väestönsuojassa Paroc Royal Viva. Pinta ja reunat päällystetty lasikuituhuopapinnoitteella. Levyn koko 600x1200x30 mm. Liimataan kattopintaan 10 mm raolla. Kiinnityksessä noudatettava valmistajan ohjeita. KP03 Akustointi salin matalla osalla Salin matala osa akustinen kalvopintainen kipsilevy 12,5mm, 600x2400mm Knauf Kipso Contrapanel. Valkoinen, pyöreäreikäinen, reunat viistetty. Kiinnitys puskuun puu- tai metallialusrakenteeseen valmistajan ohjeiden mukaan valkoisilla pallokantaruuveilla. Aluskoolaus 50mm k/k 300mm. Koolausten välissä esim. Ewonavul polyestervanu 50 mm tai kapseloitu aanenvaimennusvilla. Katon reuna-alueilla ja köysikiskon kohdalla käytetään sileää kalvopintaista Contrapanel-levyä, kiinnitys valkoisilla pallokantaruuveilla alusrakenteeseen. Seinän ja sileän levyn välissä 5mm rako. Levyihin työstetään rei'ät valaisimia,kovaäänisiä ja ilmastoitilaitteita varten. KP04 Tasoitus, maalaus Väestönsuojassa, huoneiden reuna-alueet, varastot ks. kattokuvat ja huoneselosteet Tasoitus maalausselityksen mukaisesti. Betonikaton maalaus maalausselityksen mukaisesti. KP05 Kylmien varastojen sisäkatot Harvalauta 95x22 mm k110. Ei käsittelyä. KP06 Teräspeltipintainen akustointilevy Toisen kerroksen Iv-konehuoneen katto päällystetään 50mm reikäpellillä päällystetyllä akustointilevyllä Paroc / AKU-rpg. Teräspelti galvanoitu. Kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaan. F62 Laatuvaatimukset Tasoitus Tasoitteet M1- luokiteltuja tuotteita. Noudatetaan SisäRYL ja RT Tasoitetun katon tasaisuuden oltava SisäRYL 2000 taulukon 72:T2 luokan 1 mukainen maalattavilla katoilla. Tasoitettava pinta on esioikaistava, hiottava ja puhdistettava huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta. Tasoitetyössä on noudatettava tasoitteen valmistajan antamia kirjallisia suoritusohjeita. 29/530 Kaikki tasoitepinnat on hiottava kevyesti ennen maalausta. Maalaus Maalit M1 -luokiteltuja tuotteita. Noudatetaan SisäRYL , ja Kattojen maalaus suoritetaan maalausselostusta noudattaen. Rajaukset RT noudattaen. F63 Lattiapinnat Lattiapinnat tehdään arkkitehti- ja sisustussuunnitelmien mukaisesti. LP01 Kumimatto Lattiat yleensä. Ks. huoneselosteet Freudenberg / Noraplan Logic. Värit sisävärimäärityksen mukaan. Kiinnitys valmistajan kirjallisen ohjeen mukaan liimaamalla. Jalkalista Freudenberg / Nora S 1023 U, korkeus 60 mm, kiinnitys liimaamalla. Väri ks. sisävärisuunnitelma. LP02 Muovimatto kosteissa tiloissa Wc:issä, sosiaalitiloissa ja suihkutiloissa. Ks. huoneselosteet Muovimatto vedeneristys, kuumahitsatuin saumoin, Upofloor Lagun. Värit sisävärimäärityksen mukaan. Muovimatto nostetaan jalkalistaksi noin 100 mm Saniteettisilikonisaumamassa putkien läpivientien ympärille. Lattiakaivojen kannet rst-kansia. LP03 Muovimatto kosteissa tiloissa Kuraeteisissä. Muovimatto vedeneristys, kuumahitsatuin saumoin, Rtv / Altro Safety VM 20 Värit sisävärimäärityksen mukaan. Muovimatto nostetaan jalkalistaksi noin 100 mm Saniteettisilikonisaumamassa putkien läpivientien ympärille. Lattiakaivojen kannet rst-kansia. LP04 Akustinen lattiapinnoite Sali Freudenberg / Noraplan Mega Acoustic 4 mm. Värit sisävärimäärityksen mukaan. Kiinnitys valmistajan kirjallisen ohjeen mukaan. Jalkalista Freudenberg / Nora S 1023 U, korkeus 60 mm, kiinnitys liimaamalla. Väri ks. sisävärisuunnitelma. LP05 Kostean tilan muovimatto hitsatuin saumoin Jalkalista Freudenberg / Nora S 1023 U, korkeus 60 mm, kiinnitys liimaamalla. Väri ks. sisävärisuunnitelma. Muovimatto vedeneristys, kuumahitsatuin saumoin, Upofloor Lami. Värit sisävärimäärityksen mukaan. 30/531 Muovimatto nostetaan jalkalistaksi noin 100 mm Saniteettisilikonisaumamassa putkien läpivientien ympärille. LP06 Akryylilattia Jakelukeittiötila Keittiön pintakerros tehdään akryylibetonista, paksuus 3 5 mm, pinta puolikarkea, esim. Nanten valmistajan ohjeiden mukaan. Värisekoitus kolmesta väristä värisuunnitelman mukaan, käytetään neutraaleja värejä. Tehdään värimalli ennen valmistusta. Akryylibetoni nostetaan seinälle jalkalistaksi h 100 mm. Lattian ja seinän kulma pyöristetään. Jalkalistat, lattiakaivojen, läpivientien ym. Liittymät tehdään valmistajan detaljipiirrosten ja ohjeiden mukaan. F63 Laatuvaatimukset Pintabetoni Noudatetaan SisäRYL ja RT Pintalaatta irrotetaan joustavalla rakenteella irti ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista, LVI-laitteista ja putkista. Mattotyöt Noudatetaan SisäRYL , 632, 75 ja RT Toleranssit BY 31 mukaan Tasoitetun lattian tasaisuuden tulee olla SisäRYL 2000 taulukon 75:T3 luokan 2 mukainen, käytetyt tasoitteet M1 -luokan tasoitteita. F7 Rakennusvarusteet F71 Kalusteet Kalusteet on esitetty huoneittain pääasiassa kalustepiirustuksissa KA01 Kalusteet yleensä: - runko ja sokkelit melamiinipintaista lastulevyä 18 mm, hyllyt kaappileveyden mukaan mm, taustalevyt 6 mm, valolistat kork. 50 mm 16 mm, sovituslistat 16 mm melamiinilastulevyä. Melamiinireunanauhat muun pinnan väriset kaikilla näkyvillä sivuilla sekä hyllyt nauhoitetaan ympäriinsä. Käytetty värillinen melamiini ja reunanauhat Ramport Oy/Pfleiderer, käytetään useita värejä (yksi väri/osasto) värisuunnitelman mukaan. Hyllyt korkeussäädettävät, säätörei'itys kaappirungossa, säätönastat niklatut litistetyt Eurohela kalustesokkelit tehdään erillisestä melamiinipintaisesta sokkelilevystä, reunanauha kiertää levyn kaikilla sivuilla. Sokkelilastulevyt kosteudenkestävää lastulevyä ja levy irti lattiapinnasta 3 mm. Sokkelilevyn taakse jäävät sokkelijalat muovia, korkeus yleensä 15 cm Eurohela sokkelin tallat ruuvikiinnitteisiä Sokkelilevy kiinnitetään jalkaan sokkeliklemmarilla +naulattavalla pidikkeellä Eurohela Näkyviin jäävät sokkelijalat Ø 28 mm kromatut Eurohela 150 mm no kalusteovet ja laatikoiden etusarjat koivuviilutettua ja koivureunalistoitettua lastulevyä 18 mm, lakatut koivulistat 5 mm viilujen välissä. Ovien auettava 170. Laminaattipintaiset ovet 31/5 Näytä lisää
Suomussalmen Tk 2015, muutos RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Lisätiedot Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi
Kiantama 2015 751 laajennus RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Lisätiedot YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014
YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat Lisätiedot YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014
YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 RAKENNUSSELOSTUS 22.4.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän Lisätiedot KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ
KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ RAKENNUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN RAKENNUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 RAKENNUSSELITYS... Lisätiedot URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN
- - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen Lisätiedot LIITE 10.1 10.6 LIITE 10.1 10.6 JÄRJESTELMÄKUVAUKSET ESIMERKIT ESIMERKIT
Sivu 1/33 Sivu 2/33 D ALUERAKENTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 D4 Alueen täyttö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lisätiedot SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3
RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT Lisätiedot KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014
KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S
KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA ARKKITEHTITOIMISTO RANTAKOKKO OY POHJOLANKATU 4-6, 96100 Lisätiedot AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011
1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN Lisätiedot RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT
RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT B01 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteen nimi Antinkankaan monitoimitalo, uudisrakennus Suvitie 4, 92130 Raahe Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, Lisätiedot RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.
Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30 Lisätiedot D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI
Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014 Lisätiedot KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI
KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+28 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(28) SISÄLLYSLUETTELO 0 Lisätiedot AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS
AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys... Lisätiedot RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja
171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija: 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN Lisätiedot Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx
VILLE RAKENTAJA RAKENNUSSELOSTUS Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx NAVETTARAKENNUSHANKE HANKKEEN YLEISTIEDOT 1 Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohteen tyyppi 1.2 Sijainti 2 Rakennuttaja Lisätiedot KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS
KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
1/85 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1960 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Lisätiedot 1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014
sivu 1/9 SARAPIHAN TERVEYSKESKUS PÄIVYSTYS MÄNTTÄ-VILPPULA 1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014 sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...4 B1 RAKENNUSHANKE... 4 B2 KOHDE...4 B3 TILAAJA Lisätiedot wedi-vedeneristyslevy
ASENNUSOPAS Maahantuonti ja tekninen neuvonta: Heikki Haru Oy p. 09 8780 341 fax 09 890 832 www.heikkiharu.fi Sisällys wedi-vedeneristyslevy...2 Tekniset tiedot...3 VTT-sertifioitu vedeneristysjärjestelmä... Lisätiedot RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015
RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITTELUOHJEESEEN TEHDYT MUUTOKSET... 5 SUUNNITTELUOHJE... 6 TAVOITTEET... 6 YLEISET VAATIMUKSET... 6 HANKESUUNNITELMA... 6 HUOLTOKIRJA- Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
1/88 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Lisätiedot RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS
AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16) 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde Lisätiedot RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET
TILAKESKUS 1 (11) RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET 1 Yleistä Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Noudatettavia ohjeita, ellei projektikohtaisessa ohjeistuksessa Lisätiedot TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA
12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA Lisätiedot KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI
KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+14 sivua + 2 liitettä 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru RATAVALLINTIE 16 1(14) SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
1/88 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Lisätiedot ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA
, MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA 1 1.0 RAKENNUSHANKE julkisivujen lisäeristys ja levytys ikkunoiden, parveke ja ulko-ovien uusiminen sokkelikerroksen kunnostus parvekekaiteiden uusiminen ja parvekkeiden Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute