Source: http://docplayer.fi/45841560-Kts-o-e-kts-o-s-palopelti-smay-llc-29-cieplownicza-krakova-puola-puh-faksi-e-posti.html
Timestamp: 2018-11-17 07:13:24+00:00
Document Index: 16210732

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KTS-O-E KTS-O-S. Palopelti. SMAY LLC / 29 Ciepłownicza / Krakova / Puola puh / faksi / e-posti: - PDF
Download "KTS-O-E KTS-O-S. Palopelti. SMAY LLC / 29 Ciepłownicza / Krakova / Puola puh / faksi / e-posti:"
1 Palopelti KTS-O-E KTS-O-S Suoritustason vakauden sertifikaatti 1488-CPR-0445/W Täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Sertifioitu standardin PN-EN ( Rakennusten ilmanvaihto palopellit ) mukaisesti. Luokiteltu standardin PN-EN ( Rakennustuotteiden ja -elementtien paloturvallisuusluokitus. Osa 3: Luokitus tulenkestävyystestien perusteella teknisten järjestelmien komponenteille: tulenkestävät ilmakanavat ja palopellit") mukaisesti. Testattu standardin PN-EN ( Teknisten järjestelmien palonkestävyyskokeet Osa 2: Palopellit ) mukaisesti. SMAY LLC / 29 Ciepłownicza / Krakova / Puola puh / faksi / e-posti:
2 Suunniteltu käyttöala(t) KTS-tyyppiset palopellit on tarkoitettu asennettavaksi ilmanvaihtojärjestelmiin palosuojalevyinä, jotka eristävät tulipaloalueen muusta rakennuksesta. Näin ollen on KTS-tyyppisten palopeltien ensisijaisena tehtävänä estää tulen ja savun leviämistä, lisäksi niitä käytetään asianmukaisilla toimilaitteilla varustettuina myös sekailmanvaihtojärjestelmissä (ei vain palotilanteessa, vaan myös esim. säännölliseen tuuletukseen). Nämä palopellit ovat epäsymmetrisiä ja tarkoitettu niin pystysuoraan (seinissä) kuin vaakasuoraan asennukseen (sisäkatoissa). Ne voidaan asentaa myös rakennusten kiinteisiin palonsuojauksiin. KTStyyppisten palopeltien paloluokka on EI120 (ve h0 i o) S, joka tarkoittaa, että palopellin eheys, eristys ja savunkestävyys pysyy vähintään 120 min. ajan. Palopelti on suunniteltu, valmistattu ja testattu seuraavien standardien mukaisesti: PN-EN Rakennusten ilmanvaihto palopellit ja PN-EN Rakennustuotteiden ja -elementtien paloturvallisuusluokitus. Osa 3: Luokitus tulenkestävyystestien perusteella teknisten järjestelmien komponenteille: tulenkestävät ilmakanavat ja palopellit. Mitat KTS-tyyppisten palopeltien mittasarjat käsittävät läpimitat DN160 DN630 (ja kaikki läpimitat tällä vaihtelualueella). KTS palopeltien yleisimmät mittasarjat ovat: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN450, DN500, DN560, DN600, DN630. Jos mitat ovat alle DN160, suositellaan käyttää KTM-tyyppisiä palopeltejä tai valmistaa KTS-tyyppiset palopellit, jotka on varustettu siirtopistokkeella. Tekninen kuvaus KTS-tyyppinen palopelti koostuu yhdestä rungosta, joka on valmistettu 1 [mm] paksuisesta teräslevystä. Rungon keskiosassa palopellin ympärillä on lävistys leveydeltään 35 [mm]. Palopellin sisällä on läppä, joka on valmistettu PROMATECT -palolevystä. Läpän reunaan asennetaan tiiviste, jotta on varmistettu palopellin tiiviys ympäristöön nähden. Läpän liikkeen suljetussa asennossa estää teräslevyinen rajoitin. Rungon sisäpinnalle, suljettua läppää ympäröivän lävistyksen kohdalle on asennettu PROMASEAL tiiviste. Tiiviste laajenee kuumuudessa, tiivistäen näin kaikki läpän ja rungon väliset välit. Palopellin sisällä on tiivisteelle laitettu alumiinifolio. Rungon ulkopinnassa lävistyksen kohdalla on toinenkin palotiiviste. Laitteen versiot KTS-O-S - palopelti ilmanvaihtokanaville (yleensä avattu), jousikäytöllä, ilman mukavuustoimintoa. Kuva 1. KTS-O-S -tyyppinen palopelti 70 versio 5.3.1
3 Laitteen versiot Käyttölaite on jousimekanismi, joka tarvittaessa salvataan lämpösulakkeella SMAY. Kun läppä avataan avaimella, palautusjousi jännittyy. Jousi on valmistettu ruostumattomasta teräslangasta. Kun ylitetään tietty lämpötila (vakio 70 ± 5 C), lämpösulake reagoi, jonka tuloksena koukku vapautuu ja läppä sulkeutuu. Läpän kulloisenkin asennon osoittaa vivun asento avattu ja suljettu -kylttien nähden pellin rungossa. Erikoistilauksesta KTS-O-S voidaan varustaa rajakytkimellä, joka osoittaa läpän siirtymisen suljettuun asentoon. On myös mahdollista varustaa pelti rajakytkimellä, joka osoittaa avatun asennon, tai molemmilla mainitulla rajakytkimellä. Järjestelmän normaalin toiminnan aikana on KTS-O-S palopellin läppä avatussa asennossa. Palotilanteessa läppä siirtyy täysin suljettuun asentoon. Kuva 2. KTS-O-S -tyyppinen palopelti KTS-O-E - palopelti ilmanvaihtokanaville (yleensä avattu) toimilaitteella ja jousipalautuksella, niin mukavuus- (pellin asennon seurantatoiminto) kuin turvallisuustoiminnolla. Kuva 3. KTS-O-E tyyppinen sähkötoiminen palopelti KTS-O-E tyyppisissä palopelleissä on Belimo BLF-sarjan sähkökäyttö (verkkojännite 24 [V] AC/DC tai 230 [V] AC). Kun toimilaitteen johdot on liitetty sähköverkkoon, läppä siirtyy avattuun asentoon. Läppä siirtyy automaattisesti suljettuun asentoon, kun BAE-72 tai BAE-72S tyyppinen lämpökytkin aktivoituu. Erikoistilauksesta KTS-O-E tyyppiset palopellit varustetaan lämpökytkimellä, jonka laukaisulämpötila on 95 C. KTS-O-E palopeltien automaattinen sulkeutuminen tapahtuu virransyötön katkaisulla (jännitehäviön sattuessa toimilaitteen palautusjousi vapaan asentoon palautuessaan käynnistää läpän sulkeutumisen). Jousipalautus-toimilaitteessa on kaksi sisäänrakennettua mikrokytkintä, joka osoittavat läpän asennon. Läpän asennon voi selvittää mekaanisella asennonosoittimella. Järjestelmän normaalin toiminnan aikana on KTS-O-E palopellin läppä avatussa asennossa. Palotilanteessa läppä siirtyy täysin suljettuun asentoon. versio
4 Laitteen versiot Kuva 4. KTS-O-E tyyppinen sähkötoiminen palopelti Erikoistoteutus 1. KTS-O-S palopellin jousikäyttöiseen versioon on vakiona asennettu Smay lämpösulake, joka aiheuttaa palopellin sulkeutumisen lämpötilassa 70±5 C. On mahdollista tilata myös lämpösulake laukaisulämpötilalla 90±5 C. 2. KTS-O-E palopellin toimilaitteella varustetussa versiossa on runkoon asennettu toimilaitteeseen yhdistetty lämpösulake. Kun lämpötila ilmanvaihtokanavassa nousee yli 72±5 C, lämpösulake aiheuttaa palopellin sulkeutumisen, katkaisten toimilaitteen virransyötön. Mahdollista on tilata lämpösulake, joka aiheuttaa palopellin sulkeutumisen lämpötilassa 95±5 C. 3. Aggressiivisessa ympäristössä käytettäväksi tarkoitetussa palopeltiversiossa korvataan pyynnöstä kaikki KTS tyyppisen palopellin teräksiset komponentit haponkestävästä teräksestä (kromi-nikkeliteräs ) komponenteilla. Laakerit ovat messinkiä ja pellin läppä on pinnoitettu Promat-SR- Impragnierung -tyyppisellä silikaattipohjaisella kyllästeellä, eli ei-liuottavalla aineella (PROMAT), joka on tarkoitettu palonkestävien levyjen kyllästämiseen. Kyllästäminen ei tee levyjen luokituksesta syttymätöntä. KTS-tyyppisten palopeltien luokitus tulenkestävyyden perusteella EI 120 (ve h0 i o) S tämä luokka tarkoittaa, että palopellin eheys, eriste ja savunkestävyys säilyvät 120 min. ajan. 72 versio 5.3.1
5 Painehäviö- ja akustiikkatiedot Kuva 1. Painehäviö [Pa/h] Suorituskyky [m³/h] Taulukko 1 Hyötypintaala [m²] Ilman nopeus [m/s] Ilmavirtaus [m³/h] KTS-tyyppisten palopeltien hyötypinta-ala Ilmavirtaus Ilmavirtaus [m³/h] [m³/h] Ilman nopeus [m/s] Ilmavirtau s [m³/h] Ilman nopeus [m/s] Ilmavirta us [m³/h] DN 160 0, DN 200 0, DN 250 0, DN 315 0, D N , DN 400 0, DN 450 0, DN 500 DN 560 D N V [m/s] 0, , , Palopellin aiheuttaman melun taso ilmanvaihtokanavassa D [mm] LWA [db(a)] Taulukko 2 KTS-O-E KTS-O-S DN 160 3,5 4,7 DN 200 6,1 7,3 DN 250 7,7 8,9 DN 315 9,6 10,8 DN ,9 12,1 DN ,3 13,5 DN ,8 15,0 DN ,3 16,5 DN ,2 18,4 DN ,3 20,5 KTS-tyyppisten palopeltien paino versio
6 Ohjeet KTS-O-S ja KTS-O-E palopeltien asennukseen palosuojarakenteisiin Kiinteät seinät Jotta palopeltien ilmoitettu EIS120 palonkestävyysluokka säilyy, ne on asennettava tarkistettuihin ja EI120 - luokiteltuihin seiniin. KTS palopeltejä saa käyttää matalamman paloluokan seinissä, mutta pitää ottaa huomioon, että kokonaisen valmiiksi saatetun asennuksen (ml. KTS palopellin) palonkestävyysluokka vastaa sen matalamman luokan elementin palonkestävyysluokkaa. Asennustekniikka Vaihtoehto I 1. Tehkää seinään aukko vähimmäiskooltaan DN+70 [mm]. 2. Laittakaa palopelti asennusaukkoon laipan syvyyteen asti. Palopelti on tuettava tai ripustettava niin, että palopellin akseli yhtyy asennusaukon akseliin (koaksiaalisuus). 3. Kun palopelti on ohjeiden mukaisesti asennettu, täyttäkää palopellin ja seinän välinen väli sementti- ja kalkkilaastilla tai betonilla. Sementti- ja kalkkilaastin tai betonin sijasta saa käyttää palonkestävää laastia, esim. Promatin tuotetta PROMASTOP MG III. 4. Laastin kuivuttua poistakaa palopellin asennukseen käytetyt tuet ja ripustimet. Vaihtoehto II - yhtiö SMAY suosittelee (kuva 5) 1. Tehkää seinään aukko vähimmäiskooltaan DN+70 [mm] 2. Kiinnittäkää asennuslevy (kuten osoitettu kuvassa 5) palopellille M6 ruuveilla. 3. Tehkää ankkuripultteja varten aukot, kuten osoitettu kuvassa Laittakaa palopelti asennusaukkoon laipan syvyyteen asti. Palopelti on tuettava tai ripustettava niin, että palopellin akseli yhtyy asennusaukon akseliin (koaksiaalisuus). 5. Kun palopelti on ohjeiden mukaisesti asennettu, täyttäkää palopellin ja seinän välinen väli sementti- ja kalkkilaastilla tai betonilla. Sementti- ja kalkkilaastin tai betonin sijasta saa käyttää palonkestävää laastia, esim. Promatin tuotetta PROMASTOP MG III. Poikkileikkaus A-A Lisätiivistys sementtilaastilla, sementti- ja kalkkilaastilla tai betonilla Palopellin laippa on sisäänrakennettu rajoitin DN+70 (sisäänrakennetun palopellin min ympärysmitta) KTS-tyyppinen palopelti Ruuvi M6x15, mutteri M6 Seinä - palosulku Ankkuripultti min Ø 5L=40 Teräslevy 100x40x3 Kuva versio 5.3.1
7 Ohjeet KTS-O-S ja KTS-O-E palopeltien asennukseen palosuojarakenteisiin Kiinteät katot asennustekniikka Vaihtoehto I 1. Tehkää kattoon aukko vähimmäiskooltaan DN+70 [mm]. 2. Laittakaa palopelti asennusaukkoon laipan syvyyteen asti. Palopelti on tuettava tai ripustettava niin, että palopellin akseli yhtyy asennusaukon akseliin (koaksiaalisuus). 3. Kun palopelti on ohjeiden mukaisesti asennettu, täyttäkää palopellin ja seinän välinen väli sementti- ja kalkkilaastilla tai betonilla. Sementti- ja kalkkilaastin tai betonin sijasta saa käyttää palonkestävää laastia, esim. Promatin tuotetta PROMASTOP MG III. 4. Laastin kuivuttua poistakaa palopellin asennukseen käytetyt tuet ja ripustimet. Vaihtoehto II - yhtiö SMAY suosittelee (kuva 6) 1. Tehkää seinään aukko vähimmäiskooltaan DN+70 [mm]. 2. Kiinnittäkää asennuslevy palopellille M6 ruuveilla. Palopellin asennosta riippuen jää laukaisumekanismi katon ylä- tai alapuolelle. Asennuslevy asennetaan pellin läpän eteen tai taakse. 3. Tehkää kattoon aukot. 4. Laittakaa palopelti asennusaukkoon laipan syvyyteen asti. Palopelti on tuettava tai ripustettava niin, että palopellin akseli yhtyy asennusaukon akseliin (koaksiaalisuus). Sen jälkeen kiinnittäkää palopelti ankkuripulttien avulla. Jos laukaisumekanismi sijaitsee katon alapuolella, ankkuripulttien on oltava teräksisiä. 5. Kun palopelti on ohjeiden mukaisesti asennettu, täyttäkää palopellin ja seinän välinen väli sementti- ja kalkkilaastilla tai betonilla. Sementti- ja kalkkilaastin tai betonin sijasta saa käyttää palonkestävää laastia, esim. Promatin tuotetta PROMASTOP MG III. Huomautus: yhtiö Smay tarjoaa ja valmistaa asennuslevyjä erikoistilauksesta tai valmistajan käyttö- ja huoltoohjeessa esitettyjen kuvien mukaisesti. Teräsankkuri M8 DN+70 (sisäänrakennetun palopellin min ympärysmitta) Katto - palosulku Lisätiivistys sementtilaastilla, sementti- ja kalkkilaastilla tai betonilla Palopellin laippa on sisäänrakennettu rajoitin KTS-tyyppinen palopelti Teräslevy 100x40x3 Ruuvi M6x15, mutteri M6 Kuva 6. versio
8 Ohjeet KTS-O-S ja KTS-O-E palopeltien asennukseen palosuojarakenteisiin Ruuvi M6x15, mutteri M6 Teräslevy 100x40x3 KTS-tyyppinen palopelti Palopellin laippa on sisäänrakennettu rajoitin Lisätiivistys sementtilaastilla, sementti- ja kalkkilaastilla tai betonilla Katto - palosulku Teräsankkuri M8 DN+70 (sisäänrakennetun palopellin min ympärysmitta) Kuva 6. cd. Tuotteen merkitsemisen periaatteet kytkentä O-S palautusjousinen palopelti (mekaaninen) O-E palopelti jousipalautus-toimilaitteella halkaisija [mm] palopellin pituus [mm], vakio L=375 rajakytkin (vain, jos F=O-S) W1 viittaus pellin läpän asentoon suljettu W2 viittaus pellin läpän asentoon avattu W12 viittaus pellin läpän kumpaankin asentoon toimilaite BLF24-T BLF24-T-ST BLF230-T BLF230-T-ST materiaali* - galvanoitu teräs SN ruostumaton teräs *valinnaiset arvot - niiden puuttuessa käytetään oletusarvoja 76 versio 5.3.1