Source: http://docplayer.fi/116035-Www-nilan-fi-vpl10-vpl15-ilmanvaihtolaitteiden-suunnittelu-asennusja-kayttoohje.html
Timestamp: 2018-01-17 15:38:26+00:00
Document Index: 13067885

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje - PDF
VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje
Download "www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje"
1 VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje
2 Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan rakenne 13 Ohjelmointivalikot 14 Viikkokellon ohjelmointi 16 Vinkkejä ja usein kysyttyä 18 Mahdollisia hälytyksiä 19 Huoltovalikot 20 Koneen manuaalikäyttö 21 Ilmamäärien mittaus 22 Sähköjohdotukset 24 2 Uusimman informaation löydät
3 SUUNNITTELUOHJEET Laitekuvaus Nilan VPL-kojeet ovat pientalojen ilmastointilämpöpumppuja, joilla poistetaan ilmaa tiloista ja tuodaan korvausilmaa tilalle. Lämmöntalteenotto tapahtuu kompressoriperiaatteella ilma-/ilmalämpöpumpulla poistoilmasta tuloilmaan. Koska lämmöntalteenoton teho on suunnilleen sama eri ulkolämpötiloilla, pystyvät Nilanit kattamaan koko lämmitystarpeen, kun lämmöntarve on sama tai alhaisempi kuin Nilanin tuottama lämpöteho. Nilaneiden kanssa ei yleensä käytetä jälkilämmittimiä, vaan kylmänä aikana tulopuhaltimen puhallusteho Tekniset tiedot Malli Puhallusteho l/s* Lämmitysteho kw** Viilennysteho kw*** pienenee tai suurenee sen perusteella kuinka lämpöpumppu pystyy lämmittämään korvausilmaa. Tuloilman viilennys tapahtuu C-malleissa lämpöpumpun käänteistoiminnalla, jolloin korvausilmasta otettu lämpö lauhdutetaan poistoilman avulla ulos talosta. Toiminnot Kun AUTO-toimintamuoto on valittu, siirtyy Nilan käyttäjän määrittämin kriteerein automaattisesti lämmitystoiminnasta viilennystoimintaan. Voidaan käyttää myös vain LÄMPÖ- tai vain VIILENNYS-toimintoja. Säädin 12V Paino kg Liittymisteho kw Jännite Sulake VPL10 VPL15 VPL15C VPL15T VPL15TC ,3 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1, CTS600 CTS600 CTS600 CTS600 CTS ,55 0,8 0,8 0,8 0,8 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 10A 10A 10A 10A 10A *) Kojeen vapaapuhallusteho, jossa ei huomioitu kanavistosta ja suotimista johtuvaa painehäviötä. **) Täyspuhallusteho, poistoilma 20 C ***) Täyspuhallusteho, poistoilma 26 C Nilan-kojeet eivät sisällä suotimia. Suodinlaatikot asennetaan erillisinä tulo- ja poistoilmakanavistoon kojeen ulkopuolelle. Hermeettinen kompressori. Kylmäaine määräysten mukainen. VPL10, VPL15, VPL15C VPL 15T, VPL 15TC c 2 Etusivu 1 t Oikea pääty p e g 4 i 3 h j d d e 4 f a b Vasen pääty n k h i o j Etusivu l 3 m Etusivu q 1 = ulkoilma 2 = tuloilma 3 = poistoilma 4= jäteilma Konekätisyys on aina vakio. r s f 1 k 2 b Etusivu l a Etusivu Etusivu c g a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t VPL 10, 15, 15C VPL 15T, 15TC
4 ASENNUS VPL 15T, VPL 15TC Periaatekuva asennuksesta VPL15T, VPL15TC Kuvassa koje käy kesätoimintaa, tuloilman viilennystä. Tuloilmasta erotettu lämpö johdetaan poistoilman avulla ulos. Jos laite on asennettu telineen päälle seinälle, täytyy koje eristää alustastaan rakenneresonoinnin estämiseksi esim. kovavillapedillä. Kojeeseen on mahdollisuus kytkeä etälämpöanturit, jolloin itse säädin voidaan sijoittaa mihin tahansa kuivaan paikkaan. Anturi sijoitetaan seinälle tai mahdolliseen oleskelutilan poistokanavaan (ei WC, kylpyhuone tms.). Kondenssivesiliitäntä Mahdollinen etulämmitin, vesi tai sähkö Suodatinlaatikko EU5-EU7 ULKO Raitis ulkoilma B Kondenssiviemäröinti min. 20 mm Vesilukko korkeus min. 50 mm 230V 50Hz 10A A Suodatinlaatikko EU3 JÄTE POISTO TULO Jäteilma Äänenvaimennin Poistoilmaventtiilit Tuloilmaventtiilit CTS600- säädin Viileä ilma Lämmin ilma VPL 10, VPL 15, VPL 15C Periaatekuva asennuksesta VPL10, VPL15, VPL15C, Kuvassa koje käy talvitoimintaa jäähdyttäen poistoilmaa ja lämmittäen tuloilmaa. Kylmään tilaan asennettuna koje lämpöeristetään kauttaaltaan min. 50 mm eristevillalla. Yläpohja-asennuksissa kiinnitetään huomiota kojeen tärinävaimennukseen, jos se sijaitsee oleskelutilan päällä ja on kiinnitetty perusrakenteisiin. Viemäröinnin luotettavuuteen on kiinnitettävä erikoista huomiota. Suositellaan kojeen sijoittamista vedenpitävään, viemäröityyn kaukaloon. Äänenvaimennin Suodatinlaatikko EU3 Tärinävaimennus Mahdollinen kaukalo Tuloilmaventtiilit Kondenssiviemäröinti min. 20 mm Vesilukko korkeus min. 50 mm Mahdollinen etulämmitin, vesi tai sähkö Sähkönsyötto pumpulle 230V, 1-v, 10A Eristys kylmissä iloissa min. 50 mm Suodatinlaatikko EU5-EU7 Äänenvaimennin Poistoilmaventtiilit Kaukosäädin CTS600 1,5-1,7 m korkeudella seinällä. viileä ilma lämmin ilma 4
5 Etulämmitin Pientaloasennuksissa ei Nilanin kanssa yleensä käytetä etulämmityspatteria, mutta suositellaan, että kojeen läheisyyteen tuodaan valmiiksi asennusputki sähkökeskuksesta, jos patteri halutaan järjestelmään myöhemmin asentaa. Nilanissa voidaan käyttää sekä vesikiertoista että sähkölämmityspatteria. Asennuspaikka Asennuspaikaksi soveltuu lämmin tai kylmä tila. Kellari, alakerta, yläkerta, välikatto. Kylmässä tilassa suositellaan laitteen lisäeristämistä min. 50 mm villaeristeellä tai vastaavalla. Asennus on pyrittävä tekemään niin, että kojeen mahdollinen irrottaminen paikaltaan olisi mahdollisimman helposti toteutettavissa. Kanavisto Kanavointi suoritetaan suunnitelman mukaisesti. Kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: Kojeitten vesikaukalossa on lievä kaato kojeen viemäripisteeseen päin. On varmistettava valumakokeella, että vesi valuu myös asennetussa koneessa oikeaan suuntaan. Tarvittaessa kojetta kallistetaan lievästi viemäriin päin. Laitteet viemäröidään lähimpään viemäröintipisteeseen, viemäröintiyhde on 20 mm. Tasaisen valuman ja alipaineen aiheuttaman purputuksen välttämiseksi putkeen tehdään erikseen vesilukko. Yläpohja-asennuksissa tulee viemäröinnin luotettavuuteen kiinnittää erityistä huomiota. On suositeltavaa rakentaa erillinen, vedenpitävä kaukalo kojeen alle, reunakorkeus vähintään 50 mm. Kaukaloon voidaan asentaa kosteushälytin. Kondenssiputken kylmätiloissa kulkeva osuus eristetään huolellisesti. Suodatus Suodatus toteutetaan kanavistoon asennettavilla erillisillä pussisuodinlaatikoilla, jolloin käyttäjä voi valita tarvittavan suodatusasteen. (VPL15 kojeet Nilfi 160, VPL25 kojeet Nilfi 250). Poistosuodinluokka on EU3 ja ulkosuodinluokka EU5 tai EU7. Laatikoiden sijoituskohtaa valittaessa on huomioitava suodinhuollon vaatimukset. HUOM! Pieni pinta-alaisia levysuotimia ei tule käyttää, sillä ne aiheuttavat kojeen vajaatoimisuutta. Etäisyydet ja muuta huollon kannalta huomioitavaa Kojeet ovat aina samankätisiä. Huomioi huoltosivu. Huoltosivun eteen jätettävä vapaata tilaa min. 80 cm ja päälle min. 30 cm sekä VPL15-25 malleissa kojeen päätyihin min. 30 cm. 1. Ulkoilmaputken päähän ei asenneta hyttysverkkoa herkän tukkeutumisalttiuden takia. Asennetaan vain suojaritilä. 2. Ulkoilman otto suoritetaan kaikissa malleissa talon varjoisalta puolelta viilennystehon säilyttämiseksi. Vältetään ilman ottoa katolta, jossa lämpötila kohoaa kesällä korkeaksi. 3. Jos mahdollista, koje kytketään kanavistoon huollon helpottamiseksi taipuisalla esim. PVC-haitariputkella. Eristys Seuraavat kanavaosat eristetään aina. Eristeenä voidaan käyttää mineraali- tai lasivillaa. Jos käytät solukumieristettä, eristeen paksuus on pienempi. 1. Ulkoilmakanava. Lämmintiloissa eristepaksuus min. 20 mm. 2.Poistoilmakanava kylmissä tiloissa min. 100 mm. Jos kanava kulkee puhallusvillan alla min. 50 mm. 3. Jäteilmakanava min. solukumi 20 mm koko pituudeltaan. 4. Tuloilmakanava kylmissä tiloissa min. 50 mm, jos kanava kulkee puhallusvillan alla ja muuten vähintään 100 mm. 5. Ilmastointikoje suositellaan eristettäväksi kylmissä tiloissa min. 50 mm uretaanilevyllä tai vastaavalla. 6. Ulkoilmasuodinlaatikko, jos lämpöisessä tilassa. min. 30 cm Huolto min. 80 cm min. 30 cm VPL10, VPL15, VPL15C VPL25, VPL 25C min. 30 cm min. 30 cm Resonanssivaimennus Jos koje asennetaan oleskelutilojen päälle esim. kattopalkkien tai seinään kiinnitetyn telineen päälle ja seinän toisella puolella on oleskelutila, tulee koje vaimentaa alustastaan rakenneresonoinnin estämiseksi. Tämä tehdään joko kumityynyillä tai asentamalla koje aluslevy-kovavilla-päällyslevy -rakenteisen pedin päälle. Kondenssivesiviemäröinti ja valumakaato VPL15T, VPL15TC Huolto min. 80 cm Minimietäisyyksien sisäpuolelle tulevat rakenneosat tulee olla helposti irrotettavissa, sillä puhallinhuolto edellyttää pääsyä koneen päälle. VPL mallien päätyihin tulee päästä helposti käsiksi ja kanavien on oltava vaivattomasti irrotettavissa koneyhteistä. Suositellaan taipuisien PVC-haitareiden käyttöä lähtöyhteissä ja kiinnitystä kiristyspannalla. Yläpohjan asennuksissa otettava lisäksi huomioon: - kojeen ympäristön tulee kestää seisomista - kojeen pohjalinjan tulee jäädä huoltotasolle - ei saa upottaa seisomatason alapuolelle - valaistus ja sähkönsaanti tulee järjestää 5
6 D C A Laatikot voidaan varustaa EU3 (poisto) ja EU5/EU7 (tulo) pussisuotimilla. Laatikot ovat galvanoitua peltiä, eristämättömiä. Liitäntäkaulus kumitiivisteellä, kansi pikalukolla. Malli F85 / EU7 B Staattinen vastapaine Pa E Malli Nilfi 160 A, kaulus 160 mm B 200 mm C 203 mm D 400 mm E 450 mm Suositeltu loppuvastus Alkuvastus Ilmannopeus m/s 6
7 Kaukosäätimien asennuspaikat Säädin CTS600 (Toimitusvaiheessa sijoitettu malliasennettuna kojeen sähkökytkentätilaan). Kytkentä pintajohdolla tai asennusputken päälle. Vain kuivaan tilaan. Käyttöjännite 12V. Asennuspaikka CTS600-kaukosäätimen sisältämä huonetermostaatti ohjaa tuloilman lämmitystä sen asennuspaikan lämpötilamuutoksien perusteella. Kaukosäädin tulee sijoittaa sen tilan seinälle, jonka katsotaan edustavan talon normaalia oleskelulämpötilaa, esim. olohuone/halli-yhdistelmä. Asennuskorkeus on 1,5-1,7 m. CTS600-säätimen kytkentävaihtoehdot Kytkentävaihtoehdoiksi suositellaan kohtia a ja b.1. a) Jos käytetään säätimen sisäistä huonetermostaattia, niin säädin tulee sijoittaa sen tilan seinälle, jonka katsotaan edustavan talon normaalia oleskelulämpötilaa, esim. olohuone/halliyhdistelmä. Asennuskorkeus on 1,5-1,7 m. Katso piirros alla kohdat 1 ja 2. b) Kojeesta voidaan kytkeä myös ulkoinen lämpöanturi, joka ohittaa säätimen oman termostaatin (katso piirros alla kohdat 1,2 ja 3.1). b1. Anturi sijoitetaan seinälle 1,5-1,7 m korkeuteen ja tuntoelin suojataan ilmaa läpäisevällä rasialla. b2. Anturin pää viedään mahdolliseen oleskelutilan (olohuone, halli, makuuhuone) poistoilmakanavaan lähelle venttiiliä (ei kylpyhuoneen, WC:n tms. kanavaan). Anturijohtimen pituus on 1,5 m, jota jatketaan tarvittaessa normaali johtimella minimi 2 x 0,25 mm 2. Asennustiivistelmä 1. Älä asenna kojetta liian tiukasti suhteessa ympäröiviin rakenteisiin. Liian ahtaat paikat vaikeuttavat huoltoa. Jos se ei ole mahdollista, pyri siihen, että kojeen ympärillä olevia rakenteita voi helposti purkaa (esim. ruuveja niittien sijaan). Varmista mahdollisimman vaivaton suodatinhuolto. 2. CTS600-säädin. Päätä millä anturilla haluat kojetta ajaa. Säätimen anturilla tai erillisellä kaukoanturilla. 3. Jos voit, niin eristä jäähdyttävissä malleissa tuloilmakanavaa myös lämpöisissä tiloissa niin hyvin kuin voit kanavavuodon minimoimiseksi. 4. Korvausilma otetaan talon varjoisalta puolelta. 5. Ulkoilmaventtiilissä ei tule käyttää tiheää hyttysverkkoa sen herkän tukkeutumisen takia. 6. Varmista kondenssiviemäröinnin luotettavuus varsinkin yläpohja-asennuksissa. Eristä putki hyvin kylmissä tiloissa. 7. Tarkista, että kojeen sisällä on lievä kaato sen viemäriaukkoon päin. 8. Jos koje asennetaan oleskelutilan päälle tai seinätelineen päälle, jonka takana oleskellaan, vaimenna koje alustastaan resonanssivaimentimilla tai kovavillapedillä. 9. Kylmissä tiloissa koje eristetään min. 50 mm eristemateriaalilla. 10. Valitse ohjauspaneelille tai sen anturille sopiva, lämpötilaltaan neutraali paikka. 11. Älä upota kojetta yläpohja-asennuksissa työskentelytason alapuolelle. Tee kojeen ympärille esim. kovalevystä seisomista kestävä huoltotaso. MAKUUHUONE 4 1 OLOHUONE 4 TAKKA PESUHUONE SAUNA 12. Älä säädä ilmavirtoja pienimmällä teholla vaan vähintään teholla 2. VAATE- HUONE WC MAKUUHUONE 4 3 ETEINEN KODINHOITOHUONE KEITTIÖ Iv-kojeelle Jatkorasia Anturijohdin 1,5 m KUISTI CTS600-säätimen oikea sijoittaminen 1 ja 2 = suositeltava asennuspaikka 1,5 1,7 m korkeuteen 3.1 = kojeeseen kytketty etäisanturi 4 = huono asennuspaikka säätimelle 7
8 TEKNISIÄ ARVOJA Puhalluskäyrät Käytettävissä oleva ulkoinen staattinen paine Pa. Kanaviston ja suotimien aiheuttamaa painehäviötä ei ole huomioitu. VPL10, VPL15(C), VPL15T(C) (Pa) 300 Jäähdytystehot Jäähdytysteho VPL kw 2,5 2, ,5 1,0 0,5 VPL15C, VPL15TC 95 l/s Lämmitystehot m 3 / h l / s Poistoilmalämpötila +20 C. Puhallusteho 100 l/s. kw Lämmitystehot C Ulkolämpötila Olosuhteet: Sisäilma + 27 C / 50 % RH. Ilmamäärät ilmoitettu käyrissä. Tulopuhaltimen lämpöhäviö huomioitu. Äänitasot Äänitasot VPL täydellä puhalluksella VPL10 VPL15 sarja C B A Koje Tulo db(a) Poisto db(a) Vaippa db(a) VPL10/15 62,7 57,5 53, C Ulkolämpötila Kopressorin ottoteho: A = VPL10 B = VPL15 C = VPL25 Tulo- ja poistopuhalluksen äänitaso mitattu kanavasta yksi metri kojeesta. Vaipan taso mitattu yhden metrin päästä koneesta. Lämpöantureiden sijainti T2 T15 CTS600 PANEELI VPL25C T1 T15 säätimen huoneanturi T2 tuloilma sisälle T1 ulkoilma T T5 T5 T6 lauhdutin höyrystin P T6 T P tulopuhallin poistopuhallin 8
9 TÄRKEÄÄ MUISTAA 1. Poisto- ja tulokanavan hyvä lämmöneristys kylmissä tiloissa 2. Tulokanavan eristys C-malleissa myös lämpimissä tiloissa jos mahdollista, ettei viilennysvaikutus alenisi kanava vuotojen vuoksi. 3. Yläpohja- ja seinätelineasennuksissa kojeen resonanssivaimennus alustastaan 4. Viemäröinnin luotettavuus varsinkin yläpohjaasennuksissa 5. Säätimen tai sen anturin oikea sijoitus 6. Raittiin ilman otto varjoisalta puolelta 7. Etäisyydet lähipintoihin ja huollon helpottaminen 8. Mahdollisimman väljä kanavointi. 9. Ei käytetä tiukkoja tasosuotimia 9
10 CTS600-SÄÄDIN JA PERUSOHJELMOINTI 10 SÄÄTIMEN CTS600 PAINIKKEET ESC Painikkeella voidaan liikkua päävalikoissa ja niiden alavalikoissa taaksepäin aina perusnäyttööön asti. KELTAINEN MERKKIVALO Vilkkuessaan ilmoittaa että koje on hälytystilassa. Katso kohta hälytykset. Palaessaan kiinteästi se ilmoittaa, että kompressori on käynnissä. Kun valo ei pala, niin ei ole hälytyksiä eikä kompressori käy. Nuolinäppäimet Nuolipainikkeilla voidaan liikkua päävalikon alavalikoissa taakse ja eteenpäin. Niillä valitaan ohjelmointivaihtoehdot ja ohjelmointikohtien numeerisia arvoja. ENTER Painikkeella aktivoidaan ohjelmoitava kohta ohjelmointia varten ja tallennetaan ohjelmavalinta muistiin. OFF ja ON Koje saatetaan manuaalisesti seis-tilaan OFF-painikkeella ja vastaavasti takaisin käyntitilaan ON-painikkeella. PERUSNÄYTTÖ On helpointa aina lähteä liikkeelle eri toimintoihin perusnäytön kautta. Huom! Jos olet epävarma niin perusnäyttöön pääset painelemalla ESC näppäintä niin monta kertaa että näyttö ei enää muutu. a) AUTO b) W c) * d) >2< e) 24C PERUSNÄYTTÖ ESIM. TÄMÄN NÄKÖINEN a) toimintamuoto AUTO, LÄMPÖ tai VIILENN b) 1 kw apuvastus päällä lämmittämässä vettä. c) etäkytkin (takkakytkin) aktivoitu d) puhallusteho 1-4 e) huonelämpöpyyntö KYTKE KONEESEEN SÄHKÖVIRTA 1. Säätimen keltainen hälytysvalo säätimessä voi vilkkua. Älä välitä siitä vaan katso näytöstä onko käyttökieli SUOMI vai esim. DANISH tai ENGLISH (lukee esim SPROG DANISH/ LANGUAGE ENGLISH tai ylärivillä FRA /OFF). Jos se ei ole SUOMI, niin muuta kieliasu seuraavasti: Olet perusnäytössä. Jos olet epävarma, painele ESC muutaman kerran. Painele kunnes lukee SPROG DANISH tai LANGUAGE ENGLISH. Paina ENTER ja DANISH /ENGLISH vilkkuu. Etsi näppäimillä ja SPROG SUOMI /LANGUAGE SUOMI ( kieli suomi) ja paina ENTER. Painele ESC kunnes olet perusnäytössä. Nyt kieli on vaihdettu suomeksi. Lukeeko näytön ylärivillä OFF. Jos lukee, niin tässä vaiheessa hyvä, jos ei, niin paina paneelin OFF-painikkeesta koje seis tilaan, jotta voisimme tehdä ohjelmoinnin rauhassa ilman että kone on käynnissä.tällöin perusnäyttö on esim. tämän näköinen: OFF >2< 24C Huom! Jos ohjelmoinnin aikana painikkeisiin ei kosketa vähään aikaan niin a) aktivoitu, vilkkuva ohjelmointikohta lopettaa vilkkumisen, jolloin se pitää aktivoida uudestaan ENTERpainikkeella, jotta siihen voisi kohdistaa muutoksia. Jos tauko on pitempi niin näyttö palaa perusnäyttöön, jolloin ohjelmointikohtaan mennään uudelleen alkuperäisen ohjeen mukaan. Perusnäytön ylärivi, kun koje seis-tilassa. Alarivillä voi olla mitä vain tehdasasetuksia. Jos säätimen keltainen häiriövalo vilkkuu, se vain ilmoittaa että koneesta on ollut sähkönsyöttö poikki, mutta ei vaikuta muuten sen toimintaan. Poista häiriöilmoitus seuraavasti: Olet perusnäytössä. Painele kunnes lukee NÄYTÄ HÄLYT ja paina ENTER, lukee HÄLYTY21 JÄNNITE tai HARDWARE. Paina ENTER ja näyttöön tulee päivämäärä ja kellonaika, paina ENTER ja molemmat rivit nollaantuvat ja hälytys on poistettu. Painele ESC kunnes olet takaisin perusnäytössä.
11 Kone asetetaan toimintamuotoon AUTO Toimi näin: Olet perusnäytössä, toiminta on OFF ( jos ei ole OFF niin paina OFF painikkeesta kone seis -tilaan) Painele ENTER kunnes perusnäytön ylärivi vilkkuu. Valitse nuolinäppäimillä toimintamuodoksi AUTO ja paina ENTER joka tallentaa valinnan. (valinnan jälkeen lukee jälleen OFF jos kone on seis-tilassa). Puhallustehon valinta Painele ENTER kunnes alarivin puhallustehoa osoittava kohta >x< alkaa vilkkua ja valitse haluamasi puhallusteho 1, 2, 3 tai 4 ja paina ENTER. Säädä esim. teho >2<. Painele ESC muutaman kerran varmistaaksesi että olet perusnäytössä. Jos jatkossa haluat muuttaa puhallustehoa, suorita se yo. ohjeen mukaisesti. Lämpöpumpun päällekytkeytymislämpötilan asettelu tuloilman lämmitykseen ja tulopuhaltimen pyörittämiseen. (Jos käytetään viikko-ohjelmaa, niin lämpötilat säädetään viikko-ohjelmoinnissa) Toimi näin: Olet perusnäytössä. Painele ENTER kunnes lämpötila-arvo oikeassa alakulmassa alkaa vilkkua. Ohjelmoi nuolinäppäimillä tähän: a) jos käynnistys tapahtuu lämmityskauden aikana: C. Paina ENTER. b) jos käynnistys tapahtuu kesällä: 21C. Paina ENTER. OHJELMOINTI SUORITETTU Kojeen käynnistys - Tämän jälkeen paina ON painikkeesta kone käyntiin. Olet perusnäytössä esim. näin: OFF >2< 25C Toimintamuoto Paina painiketta ON ja kone käynnistyy Poistopuhallusteho AUTO * >2< 25C Etätakkakytkin aktiivinen Tulopuhaltimen kytkeytymislämpötila. AUTOMATIIKKAAN TEHDÄÄN SEURAAVAT MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ TALVESTA KESÄÄN JA PÄINVASTOIN VIIKKO-OHJELMA EI OLE KÄYTÖSSÄ Talvesta kesään - olet perusnäytössä - paina ENTER, niin että huonelämpötilapyyntö vilkkuu AUTO >2< 25 C Muuta arvo nuolinäppäimillä arvoksi 21 C ja tallenna ENTER painikkeella. Olet perusnäytössä. Painele nuolinäppäintä kunnes lukee ILMAN VAIHTO ja paina ENTER jolloin tulee I-VAIHTO/TALVI. Paina ENTER ja alarivi villkkuu. Muuta alarivin teksti nuolinäppäimillä I- VAIHTO/ JATKUVA ja paina ENTER. Painele ESC näppäintä kunnes olet perusnäytössä. HUOM! Kun toimintamuotoa muutetaan, astuvat voimaan tehdasasetteiset veden lämpötila-asettelut. Tarkista valikosta LÄM.VESI että ne sopivat sinulle ja muuta tarvittaessa. Muutokset on suoritettu. Kesästä talveen - Olet perunsäytössä. - Paina ENTER niin että huonelämpötilapyyntö vilkkuu. AUTO >2< 21 C AUTO >2< 21 C AUTO >2< 25 C Muuta arvo nuolinäppäimillä arvoksi esim+ 25 C ja tallenna ENTER painikkeella. Miten koje nyt toimii? Kone toimii AUTO toiminnassa seuraavasti. On valittu kohdassa ILMAN VAIHTO toiminta TALVI 1. Poistopuhallin toimii jatkuvasti sillä teholla joka kullakin hetkellä on valittu ja näkyy perusnäytössä >1<, >2<, >3< tai >4<, 2. Jos huonelämpötila kohoaa perusnäyttöön säädettyyn lämpöpyyntöön, tulopuhallin pysähtyy. Jos veden lämmittämisenkään tarvetta ei ole, on myös lämpöpumppu seis. NÄYTÄ DATA/NYKYTILA = ODOTA. Olet perusnäytössä. Painele nuolinäppäintä kunnes lukee ILMAN VAIHTO ja paina ENTER, jolloin tulee I-VAIHTO/JATKUVA2 Paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Muuta alarivin teksti nuolinäppäimillä I-VAIHTO/ TALVI ja paina ENTER. Painele ESC näppäintä kunnes olet perusnäytössä. Takkakytkintoiminnan ohjelmointi Kohdassa ETÄKYTKIN/KÄYTTÖ voidaan toteuttaa monia toimintoja. Alla oleva ohje lähtee siitä että etäkytkintä käytetään takkakytkintoimintaan, eli sillä vaikutetaan vain tulopuhaltimen toimintaan. 11
12 Ohjelmoinnilla valitaan mille suuremmalle teholle se siirtyy, kun toiminta aktivoidaan (ei saa laittaa 0) Jos kiinteistöön on asennettu normaali pois/päälle etäkytkin niin aika ohjelmoidaan nollaksi. Jos on asennettu painike, niin aika ohjelmoidaan. Seuraava ohje lähtee siitä että on normaali pois/päälle kytkin, eli aikaa ei ohjelmoida. Olet perusnäytössä. Paina niin tulee ETÄKYTKI/KÄYTTÖ ja paina ENTER. Tulee KÄYTÄ/POISTOPUH. Kun näytössä on KÄYTÄ/POISTOPUH paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Hae nuolella KÄYTÄ/TULOPUH ja paina ENTER. Paina ja ohita aikasäätö kunnes tulee TEHO xx. Paina ENTER ja valitse nuolilla haluamasi teho ( ei 0) ja paina ENTER. Oikean kelloajan ohjelmointi Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. 1. Painele alas-nuolinäppäintä kunnes tulee päiväruutu valikko AI. 17:30 Paina ENTER. Näyttöön tulee ohjelmointikohta VUOSI, paina ENTER ja alarivi alkaa vilkkua. Valitse nuolinäppäimillä oikea vuosi ( 06= 2006, 07=2007 jne) ja paina ENTER, joka tallentaa valinnan. Paina seuraavaksi jolloin tulee KUUKAUSI ja paina ENTER, jolloin alarivi vilkkuu. Ohjelmoi nuolinäppäimillä oikea kuukausi ja paina ENTER. Paina niin tulee PÄIVÄ. Toimi kuten yllä ja samalla tavalla edeten ohjelmoit TUNTI ja MINUUTTI kohdat. Kun ohjelmointi on tehty painele ESC-painiketta kunnes olet perusnäytössä. Paina, takaisin I-VAIHTO/TALVI ja valitse alariville toiminta vuodenajan mukaan. Paina ENTER ja valitse nuolilla seuraavasti: - On talvi = valitse TALVI Paina ENTER ( tai jos jo on niin älä muuta) - On kesä, syksy, kevät = valitse JATKUVA 1. Paina ENTER, joka tallentaa valinnan. Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. Suodinhälytyksen päivämäärän asetus Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. Painele kunnes tulee ILMAN SUODIN ja paina ENTER. Tulee HÄLYTYS xx PÄIV. Perusasetus on 90 pv, joka on hyvä. Jos haluat aikaistaa tai pidentää, aktivoi alarivi ENTERILLÄ vilkkumaan ja valitse joku muu aikajakso ja paina ENTER. Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. HUOLTO VALIKON OHJELMOINTI HUOLTO-valikko on piilovalikko, joka otetaan esiin seuraavasti. Missä tahansa ohjelmoinnin kohdassa pidä painikkeita, ja ENTER yhtä aikaa pohjassa noin 10 sekuntia ja vapauta painikkeet. Mene ESCillä perusnäyttöön ja painele kunnes tulee HUOLTO, paina ENTER. Paina ESC takaisin kohtaan LÄMPÖTIL.SÄÄTÖ ja paina, tulee -SULATUS, paina ENTER, tulee I-VAIHTO /JATKUVA tai OFF. Pitää olla OFF. Jos ei ole, paina ENTER, alarivi vilkkuu, valitse nuolilla tähän OFF ja paina ENTER. Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. Viikkokellon tehdasohjelman poisto ( viikkokellon ohjelmoinnista oma ohje) Seuraava ohje koskee tapausta, jossa automaattisen käynnin viikkokelloa ei ohjelmoida, vaan konetta tullaan ohjaamaan perusnäytöstä. Olet perusnäytössä. Painele kunnes tulee VIIKKO/OHJELMA ja paina ENTER. Tulee ruutu MA1/0600/OFF/21 C. Paina ja tulee KÄYTÄ OHJELMA. Paina ENTER, alarivi vilkkuu. Etsi nuolilla käsky TYHJENNÄ ja paina ENTER. Sen jälkeen lukee taas KÄYTÄ OHJELMA. Painele ESCillä takaisin perusnäyttöön. Vuodenajan mukaisen toiminnan valinta Olet perusnäyttössä. Painele kunnes tulee ILMAN VAIHTO ja paina ENTER. Tulee I-VAIHTO/joko TALVI tai JATKUVA Paina ENTER, alarivi vilkkuu. Valitse tähän nuolilla ensin I-VAIHTO/TALVI ja paina ENTER. Kun näytössä nyt lukee I- VAIHTO/TALVI paina, tulee KÄYRÄ/xx C. Paina ENTER, asteet vilkkuvat, valitse nuolilla luvuksi 30 C ja paina ENTER.
13 AUTOMATIIKAN RAKENNE JA OHJELMAKOHTIEN SELITYKSET NÄYTÄ HÄLYT Enter Kulloinenkin hälytys Kuittaus ENTER painikkeella NÄYTÄ DATA Enter Näyttää nykyiset toiminta-arvot, ei voi suorittaa ohjelmointia NYKYTILA LÄMMITYS AUTO * >2< 25C PERUSNÄYTTÖ *= etäkytkin (takkakytkin)päällä HUONE T15 23 C ETÄKYTKIN KÄYTTÖ Enter Valittu toiminta Toiminnat AUTO,LÄMMITYS,VIILENNYS Puhallustehot 1, 2 3 ja 4 TULOPUH T AI.16:12 Enter VUOSI 06 Huonelämpöpyyntö +5 30C ULKOILMA T1-3 C VIIKKO OHJELMA Enter KUUKAUSI 05 LAUHDUTIN T5 35 C ILMAN VAIHTO Enter PÄIVÄ 12 Sisäisen kellon ohjelmointi. Kello käy n. 24 tuntia virtakatkosta. Jos aikaohjelmointi menetetään saadaan siitä hälytys. HÖYRYSTIN T6 5 C ILMAN SUODIN Enter TUNTI 23 TULOPUH TEHO 1 KIELI SUOMI Enter MINUUTTI 47 POISTOPUH TEHO 2 Viikkokellon ohjelmointimenu Konekortin automatiikkaversio SOFTA 1. XX Ohjelmointi menut Kaukosäätimen automatiikkaversio SOFTA 2. XX HUOLTO Enter HUOLTO asiakirjan menut TEHDAS Enter Tehdasmenut Huolto- ja tehdas-osiot ovat normaalisti näkymättömissä, ja ne saadaan esille neuvotulla kytkintoiminnalla. Osiot häipyvät tunnin kuluttua niiden aktivoinnista. TEHDAS-menussa ei suoriteta ohjelmointeja. -Kaukosäätimen näyttö palaa perusnäyttöön jos painikkeisiin ei ole koskettu kahteen minuuttiin -Viikko-ohjelma ja muut asetukset on suojattu virtakatkoksien varalta. AUTO * >2< 21C = perusnäyttö johon näyttö aina palautuu jos näppäimiin ei ole koskettu kahteen minuuttiin. Perusnäytöstä on hyvä lähteä liikkeelle ja sinne pääsee aina painelemalla ESC painiketta. = ohjelmoinnin päävalikkoja edetään ALAS nuolinäppäimellä = ohjelmoinnin päävalikkoja edetään YLÖS nuolinäppäimellä Enter = ENTER painikkeella avataan pääotsakkeen alla olevat ohjelmoitavat alavalikot. 13
14 Ohjelmointivalikot A Edetään alas-nuolinäppäimellä perusnäytöstä. 1. ETÄKYTKIN KÄYTTÖ Huom! Etäkytkintoiminta ylittää muut toiminnat. Jos kone on asetettu esim. OFF painikkeesta seistilaan, niin kytkimelle määritelty toiminta on aktiivinen, jos kytkin on päällä-asennossa. Huoneistoon on asennettu normaali pois/päälle kytkin tai munakello tai painike. Näillä voidaan vaikuttaa tulopuhaltimeen (takkakytkintoiminta) tai poistopuhaltimeen tai molempiin. Sillä voidaan myös kytkeä ilmanvaihto ja lämpöpumppu pois toiminnasta ja käyttää vain vesisäiliön lämmitysvastusta. Jos valitaan poistopuhallin valitaan mille teholle (ei saa laittaa 0) se siirtyy kun toiminta aktivoidaan. Jos tulopuhallin, mille teholle se siirtyy kun toiminta aktivoidaan (ei saa laittaa 0). Jos on valittu molemmat, niin kytkin vaikuttaa molempiin puhaltimiin. Tässä ohjelmointikohdassa voidaan ohjelmoida myös erikseen huonelämpöpyyntö. Jos on asennettu normaali pois/päälle etäkytkin, niin aika ohjelmoidaan nollaksi. Jos on asennettu ovikellotyyppinen painike, niin kesto ohjelmoidaan. Olet perusnäytössä. Paina niin tulee ETÄKYTKI/KÄYTTÖ ja paina ENTER. Tulee esim. KÄYTÄ POISTOPUH. Paina ja ohita aikasäätö (jos on etäpainike, niin aika ohjelmoidaan) kunnes tulee TEHO xx. Paina ENTER ja tehovalinta vilkkuu. Valitse nuolilla haluamasi teho (ei 0) ja hyväksy ENTER painikkeella. Jos haluat käyttää tulopuhallinta niin ruudussa KÄYTÄ/POISTOPUH paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Hae nuolella KÄYTÄ/TULOPUH ja paina ENTER. Paina ja ohita aikasäätö kunnes tulee TEHOxx. Paina ENTER ja valitse nuolilla haluamasi teho (ei 0) ja paina ENTER. Tai vastaavasti valitse MOLEMMAT ja tee haluamasi säädöt. Etäkytkimen toiminnan poisto Kun joku vaihtoehdoista on valittu ja se halutaan pois toiminnasta tee näin. Kun alarivillä lukee KÄYTÄ/ tulopuhallin-poistopuhallin-molemmat, paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Etsi näppäimellä valinta OFF ja paina ENTER. 2. KELLOAJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETUS Hyödyllinen perusohjelmointi kun käytetään omaa viikkoohjelmaa. Näyttää myös hälytyksen tapahtuma-ajan. 3. VIIKKO- OHJELMA Tästä oma erillinen ohjeensa Kun viikko-ohjelma avataan, tulee esiin valmiiksi ohjelmoitu viikko-ohjelma, OHJELMA 1, joka kuitenkin useimmille ei käy ja se täytyy ohjelmoida uudestaan itselle sopivaksi. Viikkoohjelma toimii ainoastaan toimintamuodossa AUTO. Jos ei haluta viikko-ohjelmaa, täytyy käyttää toimintaa TYHJENNÄ jolloin ohjelma ei ole aktiivinen ja kone käy perusnäyttöön ohjelmoitujen säätöjen puitteissa. Osiossa on myös esiohjelmoidut OHJELMA 2 ja OHJELMA 3, mutta nekin harvoin toimivat omalla kohdalla.kun oma ohjelma on tehty ja vahingossa valitsee tämän jälkeen jonkun esiohjelmoidun ohjelman, OHJELMA1, OHJELMA 2 tai OHJELMA 3, tämä ohjelma syrjäyttää oman ohjelman, joka näin ollen tulee ohjelmoida uudestaan. 4. ILMANVAIHTO - I-VAIHTO TALVI ( lämmityskauden valinta) - poistopuhallin pyörii valitulla teholla ( perusnäyttö tai viikkoohjelma) - tulopuhaltimen tehon valitsee automatiikka tuloilmakennon lämpötilan perusteella. (KÄYRÄ) Vinkki - huonelämpöpyyntö kannattaa asettaa perusnäyttöön tai viikko-ohjelmaan lämmityskauden ajaksi korkeaksi esim C, jolla varmistetaan pumpun päällä olo. I-VAIHTO JATKUVA 1 Tulo- ja poistopuhallin pyörii valitulla teholla ( perusnäyttö tai viikko-ohjelma). Tuloilmaa lämmitetään ohjelmoitujen lämpöpyyntöjen puitteissa. Ohjelmointikohta I-VAIHTO/TALVI Tässä kohdassa paina ja tulee KÄYRÄ xx C. (esim. 30 C). Kun kone käy muotoa AUTO (perusnäyttö) ja I-VAIHTO/TALVI, valitsee automatiikka tulopuhaltimen tehon sen perusteella, mikä on tuloilmaa lämmittävän kennon lämpötila. Jos se on alle 30 C puhallin käy tehoa 1. Tämän jälkeen puhallus kasvaa aina yhden tason ylemmäksi kun lämpötila nousee 4 C.( 34 C =teho 2, 38 C=teho 3, 42 C= teho 4). Jos lämpötilaksi asetetaan esim. 38 C, siirtyy puhallin teholle 2 kun lämpötila nousee 42 C:een, jne. Toiminnan tarkoitus on estää liian kylmän ilman puhaltuminen tiloihin pakkasilla ja vastaavasti lauhemmilla keleillä paremmin päästä lämmöstä eroon, joka parantaa kojeen lämmöntalteenoton hyötysuhdetta. 5. ILMANSUODIN Huom! Jos käytetään tätä toimintaa ympäri vuoden, on tärkeää asettaa huonelämpöpyyntö talveksi korkeaksi, ettei lämpöpumppu missään olosuhteissa pysähdy ja lopeta tuloilman lämmitystä. HÄLYTYS 90 PV Tähän kohtaan ohjelmoidun päivämäärän kuluttua vilkuttaa automatiikka paneelin keltaista valoa ja antaa hälytyksen suodinhuollosta. Jos huomataan että aika on liian lyhyt tai pitkä, sitä kannattaa muuttaa omiin olosuhteisiin sopivammaksi. Hälytys kuitataan pois NÄYTÄ HÄLYT kohdassa. 6. KIELI SUOMI / DANISH / ENGLISH..jne Tässä valitaan käytetty kieli. 14
15 Ohjelmointivalikot B HUOLTO Paina missä tahansa kohdassa yhtä aikaa alas näppäimet ja ENTER ja pidä alaspainettuina n. 10 sekuntia. Painele ESC illä perusnäyttöön ja painele sitten kunnes lukee HUOLTO ja paina ENTER. 2. ILMANVAIHTO Voidaan määritellä puhaltimien min ja max puhallustehot. - tulopuh min (puhaltimella mahdollisuus pysähtyä) - poistopuh min. 1 tai 2 - poistopuh. max. 3 tai 4. Yleensä näihin ei kohdisteta muutoksia. 3. LÄMPÖTILANSÄÄTÖ HUONE PIE 14 C Jos säätimen huoneanturi mittaa tätä arvoa alhaisempaa lämpötilaa, kone pysähtyy ja tulee hälytys alilämmöstä. 4. SULATUS I-VAIHTO/JATKUVA/OFF Jos poistoilma lto-kennon lämpötila laskee n. -7 C:een ( anturi T6 höyrystin) menee kone sulatustilaan ja T6 lämpötilaksi näytetään NÄYTÄ DATA tiedostossa T6=99. Tällöin lämpöpumppu ja tulopuhallin pysähtyy ja sulatus tehdään poistoilmalla. Sulatustoiminta on mahdollista puolen tunnin välein. Suositellaan valintaa OFF, tällöin poistopuhallin jatkaa toimintaansa ja sulatus voi tapahtua. 5. UUD. KÄY. OFF tai KP/MP Jos valitaan KP/MP, sallitaan koneen automaattinen uudelleenkäynnistys kriittisen hälytyksen jälkeen. Suositellaan OFFvalintaa. 6.PERUSASETUS OFF tai STANDARD Jos valitaan STANDARD ja painetaan ENTER, niin kaikki ohjelmointikohdat palautuvat tehdasasetuksiin. 7. MANUAALI Valitsemalla haluttu manuaalitoiminta, voidaan ajaa vain määrättyä toimintaa ja tarkastella sitä. Manuaalitoiminnasta oma erillinen ohjeensa. KOJEEN TOIMINTATILAN SEURANTA Seuraavat ohjelmakohdat löytyvät kun edetään perusnäytöstä nuoli-ylös painikkeella. Voit tarkastella tiedostossa NÄYTÄ DATA koneen nykyistä käyntitilaa ja kojeen eri antureiden mittaamia lämpötiloja, sekä sitä millä teholla puhaltimet sillä hetkellä pyörivät. Arvot ovat näyttöarvoja, joita et voi NÄYTÄ DATA tilassa ohjelmoida tai niihin muuten vaikuttaa. Tee näin: Olet perusnäytössä. Jos olet epävarma, painele ESC muutaman kerran niin, että näyttö ei enää muutu miksikään. Paina ja näyttöön tulee NÄYTÄ DATA ja paina ENTER. Näyttöön tulee ensimmäinen tieto: NYKYTILA, joka ilmaisee koneen nykyisen käyntitilan, esim: - LÄMMITYS = kompressori käy vain tuloilman lämmitykseen - ODOTA = kompressori ei ole käynnissä. - OFF = kone ei toiminnassa. - SULATUS = lämmöntalteenottokennon sulatustoiminta käynnissä - HÄLYTYS = kone on hälytystilassa Nuolinäppäimillä voit selata muita tietoja. Takaisin perusnäyttöön pääset ESC painikkeella. TIETO NYKYTILA VIILENNYS/LÄMMITYS/ODOTA HUONE T15 22 C TULOPUH. T2 ULKOILMA T1 12 C LAUHDUTIN T5 30 C MERKITYS Ilmaisee koneen senhetkisen käyntitilan. (Odota, ei lämmityspyyntöjä päällä.) Säätimen CTS600 huoneanturin mittaama lämpötila säätimen sijaintialueella. Tulopuhaltimen lämpötila Ulkoilman lämpötila. Ylimmäisen, korvausilmaa käsittelevän patterin lämpötila. HÖYRYSTIN T6 6 C Alimmaisen, poistoilmaa käsittelevän patterin lämpötila. HUOM! Jos lukema on 99 on kone sulatustilassa ja palaa normaaliin lämpötilanäyttöön kun sulatustoiminta on tapahtunut. TULOPUH TEHO 3 Tuloilmapuhaltimen kulloinenkin käyntiteho, joko tai 4. POISTOPUH TEHO3 Poistopuhaltimen kulloinenkin käyntiteho, joko tai 4. 15
16 Toimintamuodot LÄMPÖ JA VIILENN a) LÄMPÖ Huom! Näissä toimintamuodoissa viikko-ohjelma ei ole käytössä. - Talvitoiminta. Kohtaan ILMAN VAIHTO valittu toimintamuodoksi TALVI. - Poistopuhallin käy perusnäyttöön valitulla teholla. - Jos huonelämpötila on alle säätimeen säädetyn, tulopuhallin käy perusnäyttöön valitulla teholla ja korvausilmaa lämmitetään. - Jos huonelämpötila nousee pyyntöarvoon tulopuhallin ja lämpöpumppu pysähtyy. - Kesätoiminta-kohtaan ILMAN VAIHTO valittu toimintamuodoksi JATKUVA 1. Puhaltimet käyvät koko ajan. b) VIILENN. Huom! Tässä toimintamuodossa ei automatiikka valitse tulopuhaltimen puhallustehoa tuloilmakennon lämpötilan nousun tai laskun perusteella. Jos ulkoilman lämpötila on suhteellisen korkea ja puhaltimia ajetaan pienellä teholla ja lämpöpumppu on päällä, voi tulopuhallin siirtyä hetkeksi täydelle teholle alentaakseen tuloilmakennon lämpötilaa. (Tapahtuu jos tulokennon anturi NÄYTÄ DATA/T5 näyttää n. +50 C:een lämpötilaa). Puhaltimien minimitehoksi asettuu teho 2. Puhaltimet toimivat seuraavasti: - Kohtaan ILMAN VAIHTO valittu toimintamuoksi JATKUVA 1. Puhaltimet toimivat valitulla teholla. - Kohtaan ILMAN VAIHTO valittu toimintamuoksi TALVI. Vain poistopuhallin toimii. VIIKKOKELLON OHJELMOINTI Voit ohjelmoida viikon jokaiselle päivälle haluamasi käyntiohjelman. Ohjelma toimii vain toimintamuodossa AUTO. Voit ohjelmoida yhdelle päivälle jopa kuusi toisestaan poikkeavaa käyntitapaa. Voidaan määrittää puhallusteho, koje seis-toiminta ja huonelämpötavoite. Kun maanantain kaikki kuusi käyntiperiodia on ohjelmoitu, voit kopioida ne muille päiville tai ohjelmoida joillekin päiville eri ohjelmia. Komennolla TYHJENNÄ ei viikkokello toimi, vaan kojeen toimintaan vaikutetaan perusnäytössä tehdyillä valinnoilla. OHJELMOINTI: Olet perusnäytössä, esim: AUTO >2< 23 C Nyt, jos et halua tehdä omaa ohjelmaa, Painele kunnes tulee VIIKKO OHJELMA paina nuolta niin tulee. KÄYTÄ OHJELMA 16 ja paina ENTER, niin.. aukeaa maanantain ensimmäisen käyntiperiodin ohjelmointiruutu. MA >3< 21 C Paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Paina tulee KÄYTÄ/ TYHJENNÄ. Paina nyt ENTER ja viikkoohjelma poistuu käytöstä. Tällöin viikon kaikkien päivien kelloajan paikalle oikeaan yläkulmaan tulee OFF.
17 Jos teet ohjelman, tässä esimerkki. Vuodenaika on TALVI. Maanantaista perjantaihin puhallus siirtyy klo Klo teholle 2, lämpöpyyntö on 25 C puhallus siirtyy teholle 1, lämpöpyyntö 25 C. Klo puhallus siirtyy teholle 3, lämpöpyyntö 25 C ja koje käy koko illan tätä valintaa. Klo puhallus siirtyy teholle 2, lämpöpyyntö on 25 C. Automatiikkaan on esiohjelmoitu määrätty viikko-ohjelma, jonka voit muuttaa mieleiseksesi. Paina tulee toinen käyntijakso MA >1< 17 C MA >3< 21 C Paina ENTER, >3< vilkkuu, valitse nuolilla arvoksi >2<. Paina kaksi kertaa ENTER 21 C vilkkuu, valitse nuolilla 25 C paina ENTER. Paina kolme kertaa ENTER, 0600 vilkkuu, valitse nuolilla Huom! jos joku luku jää ohjelmoinnin jälkeen vilkkumaan paina ESC, niin se loppuu. Olet ohjelmoinut maanantain ensimmäisen käyntijakson. Paina tulee kolmas käyntijakso. MA >3< 21 C Paina tulee neljäs käyntijakso MA >1< 17 C Paina tulee viides käyntijakso. Toimi kuten edellä ja ohjelmoi arvo puhallusteho >1<, lämpöpyyntö 25 C ja kellonajaksi 0900 Ohjelmoi puhallustehoksi >3<, lämpöpyyntö 25 C ja kelloaika Koska seuraava toiminnan muutos tulee vasta klo voidaan tämä periodi jättää ohjelmoimatta. Ohjelmoi tällöin kelloajan asemasta oikeaan yläkulmaan OFF. Ohjelman kopiointi muille päiville Paina tulee MA TI KOPIO Jatka samaa kaikille viikon päiville, jos niin haluat, mutta jos launtaille ja sunnuntaille halutaan eri ohjelmat niin älä kopioi alla olevasta ruudusta eteenpäin, vaan paina ALAS-nuolinäppäintä, jolloin pääset lauantain ensimmäiseen ohjelmakohtaan LA1. Ohjelmoi kaikki kuusi periodia ja kopioi sunnuntaille tai tee sunnuntaille oma ohjelma. PE LA KOPIO OHJELMASI NÄYTTÄÄ NYT SEURAAVANLAISELTA MAANANTAISTA PERJANTAIHIN: Alla kuvattu vain maanantain osuus. Paina ENTER kaksi kertaa ja ohjelma kopioituu tiistaille ja näyttöön tulee TI KE/KOPIO. Paina ENTER kaksi kertaa ja ohjelma kopioituu tiistailta keskiviikolle. Toista sama kunnes olet kopioinut torstain perjantaille. MA1/0700/>2</25 C MA2/0900/>1</25 C MA3/1500/>3</25 C MA4/OFF/>3</21 C (Muita tehdasasetuksia ei ole muutettu koska jaksoa ei huomioida) MA5/OFF/>1</20 C (Muita tehdasasetuksia ei ole muutettu koska jaksoa ei huomioida) MA6/2300//>2</25 C Lauantain ( ja sunnuntain ) ohjelma voisi olla seuraava: LA1/0700/>2</25 C LA2/OFF/>2</25 C Tämä jakso on ohitettu OFF käskyllä. LA3/OFF/>2</25 C Tämä jakso on ohitettu OFF käskyllä. LA4/OFF/>2</25 C Tämä jakso on ohitettu OFF käskyllä. LA5/1900/>3</25 C ( saunan takia isompi puhallus) LA6/2300/>2</25 C MA5 OFF >1< 20 C Tee tässä kuten ohjelmointiruudussa MA4. HUOM! Pari vinkkiä lämpötilapyynnön asettelusta: Paina tulee kuudes käyntijakso. MA6 OFF >1< 20 C Ohjelmoi tähän puhallustehoksi >2< ja lämpöpyyntö 25 C ja aika klo TALVEKSI kannattaa laittaa korkeahko pyyntö ( C), jonka ansiosta tulopuhallin pyörii aina kun se veden lämmitykseltä on mahdollista ja lämpöpumppu on paljon päällä. - KEVÄÄLLÄ voit muuttaa ohjelmointia niin että päivällä, kun lämpötilat ovat muutenkin korkealla ohjelmoit alhaisemman lämpöpyynnön esim C ja yölle korkeamman kun tuloilman lämmitystä vielä tarvitaan. -KESÄKSI ohjelmoi alhaisempi pyyntö koko ajaksi, esim. 20 C, jotta viilennys alkaisi mahdollisimman ajoissa. 17
18 Jos haluat että kone pysähtyy kokonaan, niin ohjelmoi puhallustehon paikalle >off< Kun kone käy viikko-ohjelmaa voit poiketa siitä ohjelmoimalla perusnäyttöön uusia arvoja. Nämä uudet arvot ovat voimassa ainoastaan seuraavan sille päivälle ohjelmoidun seuravaan periodin alkuun, jonka jälkeen palataan takaisin viikko-ohjelmaan. Jos esim. ohjelmoit perusnäyttöä silloin kun periodi ma3 on voimassa, niin kone palautuu takaisin viikko-ohjelmaan periodin ma4 astuttua voimaan. Viikko-ohjelma toimii ainoastaan käyntimuodossa auto. Muodoissa lämpö ja viilennys käyntiä ohjataan perusnäytöstä. Ohjelma pysyy muistissa sähkökatkonkin aikana. Jos et halua viikko-ohjelmaa, niin sinun tulee antaa viikkoohjelman kohdassa käytä ohjelma käsky tyhjennä. Tällöin perusnäytön säädöt ohjaavat konetta. Tyhjennä valinnan vaihtoehtona samasta paikasta löytyy ohjelma 1, ohjelma 2 ja ohjelma 3. Nämä ovat automatiikkaan pysyvästi tehdasohjelmoituja ohjelmia, jotka harvoin sopivat suoraan kenellekään. Jos aktivoit jonkun näistä, menetät oman ohjelmasi ja se täytyy tehdä uudestaan. HUOM! Paneelin off-painike toimii vain jos viikko-ohjelma ei ole käytössä. Jos ohjelma on käytössä ja offpainikkeesta kone pysäytetään, se on seis tilassa vain seuraavan ohjelmoidun käyntiperiodin alkuun. Viikko-ohjelmatilassa kone saadaan jatkuvaan seis-tilaan, jos perusnäyttöön ohjelmoidaan joko lämpö tai viilenn toiminta ja valitaan sitten painikkeesta off toiminta päälle. VINKKEJÄ JA USEIN KYSYTTYÄ Koneen tehot ovat jotenkin pudonneet. Tällöin voi kyseessä olla kylmäaineen vajaus lämpöpumppupiirissä. Kun pumppu jäähdyttää poistoilmaa tulee NÄYTÄ DATA/ HÖYRYS- TIN T6 patterin lämpötila olla normaalisti esim. -2 C - +6 C. Jos se on esim. +10 C C ei jäähtymistä tapahdu mahdollisen vajauksen takia. Ota yhteys lähimpään kylmäalan liikkeeseen. Ilmoita kylmäaineen tyyppi R134a, täyttömäärä n. 650 g. 2. Tulopuhallin siirtyy säännöllisesti vähäksi aikaa isolle teholle ja sitten takaisin pienelle teholle. Voi tulla esiin ajettaessa toimintaa AUTO/JATKUVA2 tai JATKUVA1 tai toimintaa LÄMPÖ. Tässä toiminnassa tulopuhallin voi mennä joksikin aikaa täydelle teholle, jos tuloilmapatterin (T5) lämpötila nousee n. +50 C:een. (NÄYTÄ DATA /LAUHDUTIN T5). Jos ulkoilma on suhteellisen lämmintä ( kevät ja syksy) ja säätimen termostaatti pyytää huonelämmitystä ja konetta ajetaan pienellä puhallusteholla, voi tuloilmakennon ( anturi T5) lämpötila kohota korkeaksi. Tällöin tulopuhallin siirtyy välillä isommalle teholle jäähdyttämään patteria. Nosta puhallustehoa isommaksi ja/tai tarkasta myös tuloilman esteetön virtaus (suodin, ulkoilmasäleikkö). 3. Koje antaa hälytyksen HÄLYTY 04 PAINE Ylipainehälytys tarkoittaa melkein poikkeuksetta, että kone ei pääse lämmöistä eroon. Syy voi olla tuloilman vähyydessä. Varsinkin jos kojetta ajetaan toiminnalla LÄMPÖ ja pienellä teholla, ulkoilman lämpötilan ollessa plussan puolella, voi katkaisu tapahtua. Tarkista suotimet ja/tai lisää puhallusteho isommalle tai siirry toimintamuotoon AUTO. 4. Keltainen valo paneelissa syttyy ja sammuu ja toisinaan vilkkuu Keltainen merkkivalo palaa aina kun lämpöpumppu on päällä tuloilman lämmitykseen tai viilennykseen. Oleellista on, että talvella lampun pitäisi palaa koko ajan merkiksi siitä että lämmitetään tuloilmaa. Jos näin ei ole, niin perusnäyttöön tai viikkoohjelmaan asetettu huonelämpöpyyntö on luultavasti liian alhainen ja sitä tulee nostaa. Kun lamppu vilkkuu, niin on kyseessä hälytys, jonka syy selviää NÄYTÄ HÄLYT osiossa. Tyypillinen hälytys on suodinhälytys, joka tulee automaattisesti ohjelmoidun päivämäärän jälkeen. 5. Kone käyttäytyy omituisesti. Puhaltimien tehot muuttuvat itsestään. -Jos olet alun perin poistanut viikko-ohjelman käytöstä ja ajanut konetta perusnäytön komennoilla, voi olla että jostain syystä joku tehdasohjelmoiduista viikko-ohjelmista on aktivoitunut. Tyhjennä viikko-ohjelma sivun 5 ohjeen viikkokellon tehdasohjelman poisto mukaisesti. - ajettaessa toimintaa AUTO ja I-VAIHTO/TALVI valitsee automatiikka tulopuhaltimen tehon, jolloin se voi olla muuta kuin mitä perusnäyttöön tai viikko-ohjemaan on valittu (käyrä ajo) - varmista myös, ettei mahdollinen takkakytkin ole tarpeettomasti päällä. 6. NÄYTÄ DATA kohdassa patterin T6 lämpötilaksi ilmoitetaan 99 - tällöin lämpöpumppu ja tulopuhallin pysähtyy ja sulatus tehdään poistoilmalla. Kun kennon lämpötila on noussut tarpeeksi korkeaksi sulatus loppuu ja T6 anturi näyttää taas kennon lämpötilan normaalisti. Sulatustoiminta on mahdollista puolen tunnin välein. 7. Näytön ylärivillä lukee OFF, eikä kone lähde ON painikkeesta käyntiin. a) jos tämä tapahtuu konetta käynnistettäessä tai sen käytön alkuvaiheessa voi paneelin piirikortti olla hieman väärin sijoittunut. Tämä ilmenee siten, että painettaessa ON painiketta, se tuntuu löysältä, eikä kliksahda kuten muut painikkeet. Avaa kansi ja asenna piirikortti uudestaan paikalleen. b) kojeen viikko-ohjelma on pysäyttänyt koneen. Tarkista ohjelma. c) Kone on hälytystilassa ja pysähtynyt. Keltainen merkkivalo vilkkuu. Katso mikä hälytys on aktiivinen kohdassa NÄYTÄ HÄLYT. 8. Vaikka pysäytän koneen OFF painikkeesta niin joku puhallin pyörii. Etäkytkin ( takkakytkin ) voi olla päällä, joka ilmenee mm NÄYTÄ DATA/NYKYTILA/I-VAIHTO ilmoituksesta. Tarkasta kytkin. 9. Näytössä lukee LINK ERROR, eikä kone käynnisty. Voi esiintyä kun konetta otetaan ensimmäisen kerran käyttöön. Vika tällöin suurella todennäköisyydellä iv-koneen ja paneelin välisessä johdotuksessa. Johdot voivat olla väärin kytketty tai joku johto ei saa kontaktia liittimellä. Tarkista johdotus ja/tai kytke paneeli koneeseen lyhyellä johdolla ja katso toimiiko silloin.
19 HÄLYTYKSET Jos CTS600 kaukosäätimen keltainen valo vilkkuu on tapahtunut hälytys. Hälytykset on jaettu kolmeen luokkaan: K= Väliaikainen. Kojetoiminta on osittain tai kokonaan loppunut niin kauan kun hälytyksen aiheuttanut toiminta on aktiivinen A= Muuttuu luokka K hälytykseksi, jos tilannetta ei korjata mahdollisimman pian. I= Informatiivinen. Normaali toiminta mahdollinen kuittauksen jälkeen (ENTER) Hälytyksen kuittaus - Olet perusnäytössä. Jos olet epävarma, painele ECS painiketta kunnes näyttö ei muuta muotoa - painele kunnes näyttöön tulee NÄYTÄ HÄLYT. - paina ENTER ja katso mikä koodi hälyttää, esim HÄLYTYS 19/SUODIN. Kirjoita hälytys ylös. - paina ENTER niin näet milloin hälytys aktivoitui esim. [ /TI.15:52] - kirjoita ajankohta muistiin, jos siihen on tarvetta - kuittaa hälytys painamalla ENTER. Huom! Jos hälytys ei jostain syystä kuittaannu ENTER painikkeesta, niin katkaise sähkön syöttö koneelta n. 15 sekunnin ajaksi ja kytke uudestaan päälle. MAHDOLLISIA HÄLYTYKSIÄ Koodi Luokka Näytön teksti Kuvaus/syy Toimenpiteet 00 - Hälyty 0 EI HÄL. Ei hälytystä 01 K Hardware K K K K Aikapula Palo Sulatus Tiedonkulkuvika Hälytys A muuttunut Luokkaan K Palovaaratermostaatti pysäyttänyt koneen Korkea- tai matala- Painekytkin lauennut. Korkeapaine: - ulkoilma erittäin lämmin - suodintukos - viallinen puhallin Matalapaine: - kylmäainevajaus - suodintukos - viallinen puhallin - ulkoilma erittäin kylmää Sulatustoiminta pysäyttänyt puhaltimet sulatuksen ajaksi. Jos kuittaus ei auta ota yhteys myyjään. Huomio hälytys ja kuittaa. Jos jatkuu ota yhteys myyjään. Jos palovaaraa ei ole esiintynyt, ota yhteys myyjään. Yritä määrittää hälytyksen syy Vasemmanpuoleisen ruudukon Tiedoilla. Kuittaa hälytys. Jos toistuu usein, ota yhteys myyjään. Jos kuittaus ei auta, ota yhteys myyjään. Kirjoita ylös hälytyksen aikaiset anturilämpötilat valikosta NÄYTÄ DATA 07 K Jäätym. Jos vesijälkilämmitin on asennettu. Vesipatteri liian kylmä. Tarkista saako patteri kuumaa vettä. Kuittaa hälytys. 08 K Tx oiko Kojeen lämpöanturi oikosulussa/vioittunut Huomio mikä anturi on viallinen, esim. T1. Yhteys myyjään. 09 K Tx Brudt Kojeen lämpöanturi rikki Huomio mikä anturi on viallinen, esim. T1. Yhteys myyjään. 15 A Huone al Jos huonelämpötila laskee alle 14C o koje pysähtyy. Lämmitä huoneisto ja kuittaa hälytys. 16 I Softa Sisäinen tiedonsiirto-ongelma Resetoi kone. (virta pois n.15 sek) Jos ei auta, ota yhteys myyjään. 17 I OH-vahti Vika ohjelmassa Resetoi kone. (virta pois n.15 sek) Jos ei auta, ota yhteys myyjään. 18 I Setup Ohjelmaa kadonnut. (sähkökatko, ukkonen) Kuittaa hälytys ja ohjelmoi koje uudestaan. Jos ei toimi kunnolla, ota yhteys myyjään. 19 I Suodin Automaattinen suodinhälytys 90 pv välein 21 I Jännite Esiintyy sähkökatkon jälkeen. Puhdista tai vaihda suotimet. Kuittaa hälytys. Kuittaa hälytys ja tarkista ohjelmointi. 19
20 HUOLTO-VALIKOT NILAN VPL -AUTOMATIIKAN RAKENNE HUOLTO-valikko on ns. piilovalikko, joka avataan seuraavasti: Pidä missä tahansa näytön tilassa yhtä aikaa alas painettuina näppäimet ja ENTER, n.10 sekunnin ajan. Vapauta painikkeet ja mene perusnäyttöön painelemalla ESC-painiketta. Painele sitten kunnes tulee HUOLTO. Avaa valikko ENTER painikkeella. Jos toimenpide ei onnistunut toista se ja pain näppäimiä hieman pidempään. E E HUOLTO LISÄLÄM PATTERI OFF SÄHKÖ- VASTUS VESI- PATTERI ILMAN VAIHTO E TULOPUH MIN 0 POISTOPUH MIN 1 POISTOPUH MAX 4 LÄMPÖTIL SÄÄTÖ E HUONE PIE 14ºC SULATUS E I-VAIHTO OFF UUD.KÄY OFF Ei ohjelmointia PERUSAS OFF Ei ohjelmointia MANUAALI OFF Manuaalitoiminnasta oma erillinen ohjeensa. E = painetaan ENTER painiketta = pääotsikon alla olevat ohjelmoitavat alavalikot = painetaan alas-nuolinäppäintä. 20
21 KONEEN MANUAALIKÄYTTÖ NILAN VPL15C, VPL15TC VPL10, VPL15 JA VPL15T ILMASTOINTIKOJE CTS600 -AUTOMATIIKALLA Kojeen manuaalikäyttö eri toimintojen tarkistamiseksi mm. huollon yhteydessä Kojeautomatiikka mahdollistaa määrättyjen päätoimintojen manuaaliajon. Toiminnat voidaan kytkeä päälle hakemiston HUOLTO alavalikossa MANUAALI Hakemistoon mennään seuraavasti: Olet perusnäytössä. Jos olet epävarma painele ESC painiketta niin että näyttö ei enää muutu. Hekemisto sijaitsee piilovalikossa HUOLTO joka avataan seuraavasti. Paina alas yhtä aikaa näppäimet ja ENTER ja pidä alhaalla n.10 sekuntia ja vapauta näppäimet. Jos näyttö tämän aikana on muuttunut perusnäytöstä painele ESC muutaman kerran päästäksesi perusnäyttöön. Sitten painele kunnes tulet valikkoon HUOLTO ja paina ENTER jolloin ensimmäinen alavalikko ilmestyy näytölle. Painele kunnes tulee valikko MANUAALI/OFF. Jos HUOLTO ei avautunut toista menettely ja paina näppäimiä pitempään. Jos HUOLTO tilassa automatiikkaa ei käsitellä palautuu näyttö jonkin ajan kuluttua perusnäyttöön, jolloin hakemistoon tulee mennä uudestaan painikkeella. Pitemmän käsittelemättömyyden jälkeen (n. 1 tunti) HUOLTO hakemisto katoaa ja se pitää aktivoida uudestaan ylläkuvatulla tavalla. Takaisin perusnäyttöön pääset mistä tahansa kohtaa aina ESC painikkeella. A. Kun olet valikossa HUOLTO, paina ENTER ja alavalikko avautuu. Painele nuolinäppäintä alas kunnes tulee valikko MANUAALI/OFF. Olet hakemistossa HUOLTO valitse esim. HUOLTO MANUAALI OFF Paina ENTER tulee ENSIMMÄINEN ALAVALIKKO Painele tulee valitse esim. sulatustoiminta MANUAALI SULATUS Paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Valitse nuolinäppäimillä haluttu toiminta ja paina ENTER jolloin kone alkaa suorittamaan vain valittua toimintaa niin kauan kun sitä pidetään päällä. 1. Sulatus. Poistoilmapatterin T6 sulatus lto-käytössä. Tällöin puhaltimet käyvät tai pysähtyvät riippuen suoritetusta ohjelmavalinnasta kohdassa HUOLTO/SULATUS 2. Sulkupel. Vain ulkoiset sulkupellit avautuvat jos järjestelmään asennettu. 3. Tulopuh. Vain tulopuhallin toimii. 4. Poistopuh. Vain poistopuhallin toimii. 5. Puh + komp. Molemmat puhaltimet toimivat ja kompressori käy lämmitystoimintaa. 21
22 Manuaalitoiminnan lopetus Ohjelmoi takaisin alkutilanne MANUAALI / OFF tai paina paneelin OFF kytkimestä kone seis tilaan ja tämän jälkeen takaisin päälle ON painikkeella jolloin kone alkaa käydä normaalitoimintaa. B. ALAKENNON MANUAALINEN SULATUS. Jos koneen höyrystinpatteri ( alimmainen ilmakenno) on jostain syystä peittynyt jäällä eikä automaattinen sulatus ole sitä poistanut, poistetaan jää manuaalisulatuksella. Tämä ilmenee esim. siitä että NÄYTÄ DATA tiedostossa alapatterin T6 lämpötilalukema on jatkuvasti 99 ja kojeen lämmitysteho on heikentynyt. VPL15C,VPL15TC Toimenpiteen ajaksi avataan ulkoilmasuodinlaatikon kansi jotta ylimmäiselle patterille saadaan lämpöistä ilmaa sulatusenergian siirtoa varten alimmalle patterille. Tässä tapauksessa koneen tulee olla asennettu lämpöiseen tilaan. Manuaalisen sulatuksen ajaksi muutetaan molemmat puhaltimet pyörimään kun kone sulattaa, jotta sulatukselle saadaan energiaa. Toimi näin: Kun olet valikossa HUOLTO, paina ENTER ja ensimmäinen alavalikko avautuu. Painele nuolinäppäintä kunnes tulee valikko SULATUS ja paina ENTER. Jos lukee SULATUS/PYSÄYTYS, paina ENTER ja alarivi vilkkuu. Vaihda nuolinäppäimillä alariviin teksti JATKUVA ja paina ENTER. Huom! Myöhemmin kun palataan normaalikäyttöön sinun pitää muuttaa ym.toiminta samalla tavalla takaisin muotoon SULATUS/PYSÄYTYS. Sulatustoiminnan aktivointi Painele nyt ESC painiketta kunnes olet perusnäytössä. Koska HUOLTO valikko on jo aktivoitu mene sinne takaisin näppäimellä Jatka tästä eteenpäin kohdan A mukaisesti ja valitse MANUAALI > SULATUS Mitä tapahtuu: Ylimmäinen patteri ottaa lämpöä talteen lämpimästä huoneilmasta jota tulopuhallin imee suodinlaatikon reiästä. Lämpö pumpataan alimmaiseen patteriin jään sulattamiseksi. Jäätymisasteesta riippuen sulatus vie 5-20 minuuttia. Jos jäänmuodostus on runsasta kannattaa jossakin vaiheessa koittaa irrottaa jäätä käsin. ( tämä vaatii koneen yläosassa sijaitsevan lämpöpumppuosan paljastamisen) Kammion pohjalle voi jättää jäätä koska lämmin poistoilma jatkaa normaalikäytössä sen sulattamista. Saattaminen normaalitilaan Kun patteri on jäästä vapaa mennään takaisin ym. ohjeiden mukaisesti kohtaan HUOLTO/MANUAALI ja muutetaan asettelu takaisin MANUAALI/OFF tilaan. Puhallintoiminta sulatuksessa muutetaan takaisin kohdassa B4 esitetyn tavan mukaan. ILMAMÄÄRIEN MITTAUS NILAN VPL- MALLIT NILANIN KÄYTTÖÖNOTTO Ensin ohjelmoidaan: 1. Käyttökieleksi SUOMI 2. Poistetaan jännitekatkon aiheuttama jännitehälytys Huom 1 Jos ohjelmoinnin aikana painikkeisiin ei kosketa vähään aikaan niin a) aktivoitu, vilkkuva ohjelmointikohta lopettaa vilkkumisen, jolloin se pitää aktivoida uudestaan ENTERpainikkeella jotta siihen voisi kohdistaa muutoksia. Jos tauko on pitempi niin näyttö palaa perusnäyttöön, jolloin ohjelmointikohtaan mennään uudelleen alkuperäisen ohjeen mukaan. HUOM 2 Kojesäädin CTS 600 tulee olla asennettu seinäpinnalle 1,5-1,7 m korkeuteen, häiriöttömään paikkaan, jossa se voi mitata normaalia oleskelulämpötilaa. KYTKE KONEESEEN SÄHKÖVIRTA. 1. Säätimen keltainen hälytysvalo säätimessä voi vilkkua. Älä välitä siitä vaan. 2. Katso näytöstä onko käyttökieli SUOMI vai esim. DANISH tai ENGLISH ( lukee esim SPROG DANISH/LANGUAGE ENGLISH tai ylärivillä FRA /OFF) Jos se ei ole SUOMI, niin muuta kieliasu seuraavasti: Olet perusnäytössä. Jos olet epävarma, painele ESC muutaman kerran. Painele kunnes lukee SPROG DANISH/LANGUAGE ENGLISH. Paina ENTER ja DANISH /ENGLISH vilkkuu. Etsi näppäimillä ja SPROG SUOMI /LANGUAGE SUOMI ( kieli suomi) ja paina ENTER. Painele ESC kunnes olet perusnäytössä. Nyt kieli on vaihdettu Suomeksi. 3. Lukeeko näytön ylärivillä OFF. Jos lukee, niin tässä vaiheessa hyvä, jos ei, niin paina paneelin OFF painikkeesta koje seis tilaan, jotta voisimme tehdä ohjelmoinnin rauhassa ilman että kone on käynnissä. Tällöin perusnäyttö on esim. tämän näköinen: OFF >2< 24 C Perusnäytön ylärivi, kun koje seistilassa. Alarivillä voi olla mitä vain tehdasasetuksia. 4. Jos säätimen keltainen häiriövalo vilkkuu, se vain ilmoittaa että koneesta on ollut sähkönsyöttö poikki, mutta ei vaikuta muuten sen toimintaan. Poista häiriöilmoitus halutessasi seuraavasti: 22 Olet perusnäytössä. Jos olet epävarma painele ESC painiketta niin että näyttö ei enää muutu miksikään.
23 Painele kunnes lukee NÄYTÄ HÄLYT ja paina ENTER, lukee HÄLYTY21 JÄNNITE, paina ENTER ja näyttöön tulee päivämäärä ja kellonaika, paina ENTER ja molemmat rivit nollaantuvat ja hälytys on poistettu. Painele ESC kunnes olet takaisin perusnäytössä. 5. Muut säädöt Kojeessa on 4 eri puhallustehoa. Ilmamäärät pyritään säätämään ensisijaisesti teholla 2 tai isommalla jos painekorotus sen vaatii. Säätövaiheessa ajetaan toimintamuotoa LÄMPÖ ja tulopuhallintoiminnaksi ohjelmoidaan I-VAIHTO, JATKUVA1 5.1 I-VAIHTO, JATKUVA1 ohjelmointi. Toimi näin: 1. Paine ESC näppäintä muutaman kerran varmistaaksesi että olet perusnäytössä. (Kun näyttö ei enää muutu miksikään kun ESC painetaan olet perusnäytössä joka näyttää esim. allakuvatulta): AUTO >1< 25C tai LÄMPÖ >2< 22 C tai 5.4 Säädetään huonelämpötilapyyntö perusnäyttöön Toimi näin: Olet perusnäytössä. Jos olet epävarma, painele ESC painiketta muutaman kerran, niin että näyttö ei muutu miksikään. Painele ENTER niin että näytön alarivillä oikealla xxc alkaa vilkkua. Säädä nuolinäppäimillä huonelämpöpyynnöksi esim. 30 C, ja paina ENTER joka tallentaa valinnan. 5.5 Jos puhallustehoa pitää perusnäytön alarivillä muuttaa, niin painele ENTER kunnes puhallustehokohta >1< tai >2< tai >3< tai >4< alkaa vilkkua. Valitse nuolinäppäimillä haluamasi teho ja paina ENTER. LÄMPÖ * >2< 30 C Huom! Jos tähtikuvio näkyy näytössä on takkakytkin päällä. Kytke se pois päältä. Huom 1. Jos et saa vilkkumista loppumaan näytössä Enterin painamisen jälkeen niin tee se painamalla ESC-näppäintä. 5.2 VIILENN. >2< 21 C tai OFF >2< 21 C Painele kunnes näyttöön tulee ILMAN VAIHTO ja paina ENTER. Jos sen alla lukee I-VAIHTO/JATKUVA1 ei sitä tarvitse muuttaa, vaan painele ESC kunnes olet takaisin perusnäytössä Jos lukee TALVI tai JATKUVA 2 toimi näin: Paina ENTER, jolloin alarivi alkaa vilkkua. Paina tai Hae muoto JATKUVA1 ja paina ENTER jolloin muutos jää voimaan. Painele ESC kunnes olet takaisin perusnäytössä. Ilmavirtojen mittaamisen jälkeen Paina säätimen OFF painikkeesta koje seis-tilaan, jolloin laitekäyttäjä suorittaa automatiikan loppuohjelmoinnin. Vaihtoehtoisesti säädä koje käyttöohjeen mukaisesti vuodenajan mukaiseen käyntitilaan LÄMPÖ -toimintamuodon ja puhallustehon valinta perusnäytössä Jos perusnäytön ylärivillä lukee OFF on koje seis-tilassa. Paina tässä tapauksessa paneelin painiketta ON, jonka jälkeen koje käynnistyy suorittamaan jotain kolmesta seuraavasta toimintatavasta AUTO, LÄMPÖ, VIILENN. Teksti näkyy näytön ylärivillä. Jos näytön ylärivillä lukee LÄMPÖ on asia kunnossa, mutta jos lukee AUTO tai VIILENN toimi näin: -painele ENTER kunnes ylärivin teksti alkaa vilkkua ja etsi nuolinäppäimillä teksti LÄMPÖ ja paina ENTER. 23
24 SÄHKÖJOHDOTUKSET NILAN VPL10 JA VPL15 -SARJAN KONEET PANEELIN KYTKENTÄ TAKKAKYTKIN ETÄLÄMPÖANTURI NILAN CT600 -KÄYTTÖPANEELIN KYTKENTÄ ILMASTOINTIKOJEESEEN 24 IV-KOJEEN SÄHKÖLIITÄNTÄ: Kaikki VPL 15 sarjan koneet: 230V, 50Hz, 10A, 0,7 kw. 1. Säätimen johdotus: 4 x min 0,25 mm 2. Jännite 12 V. NILAN CTS600 sijainti: Katso myös asennusohje Säätimen huonelämpöanturi ohjaa tuloilman käsittelyä (lämmitys- ja viilennystoimintaa) sen paikan lämpötilan perusteella missä säädin sijaitsee. Se tulee asentaa metrin korkeuteen oleskelutilan sisäseinälle. Paikan tulee edustaa normaalia asumislämpötilaa. Se ei saa joutua alttiiksi äkkinäisille lämpötilan vaihteluille (ovien pielet, pattereitten, takkojen läheisyys) tai suoralle auringon valolle. Kampea säätimen kansi auki esim. ruuvimeisselillä ja irrota piirikortti. Etähuoneanturi HUOM! Säädin sijaitsee valmiiksi mallijohdotettuna koneen sähkökytkentätilassa tai kanavayhteessä Jos huonesäädintä ei jostain syystä haluta asentaa näkyvälle paikalle, se voidaan viedä mihin tahansa kuivaan tilaan. Tällöin säätimen huonelämpömittaus korvataan ulkoiselle etälämpöanturilla, joka kytketään kojeen piirikortille. Kortilta lähdetään min. 0,5 mm 2 parijohdolla ja jatketaan anturijohdolla. Liitos tehdään riviliittimellä juottamalla. Etäanturin kytkentäpaikka selvitetty piirikorttikuvassa. 2. Takkakytkin Kojeen piirikortilta (12 V) voidaan suorittaa johdotus min. 2 x 0,25 mm 2 johtoparilla etätakkakytkimelle, munakellolle tai painikkeelle, jolla voidaan kytkeä tulopuhallin isommalle teholle kun tulisijaan laitetaan tuli. Kytkentäpaikka kortilla selvitetty piirikorttia kuvaavassa liitteessä. Johdin tuodaan ulos samasta läpiviennistä kuin paneelijohdin. Jos normaali pois-päälle kytkin: - toiminta on aktiivinen niin kauan kun kytkin on päällä Jos munakellokytkin: - toiminta on päällä munakellosta valitun ajan Jos painike: - toiminta on päällä automatiikkaan ohjelmoidun ajan. Minimiaika 15 minuuttia. HUOM! Jos piirikortissa ei ole ko. kytkentäpaikassa valmiina liitintä johtimelle, sen saa laitemyyjältä.
27 Komponenttiluettelo Komponentti Toiminta Tyyppi Sivu Rivi CTS1 CTS-600 piirikortti * CTS2 CTS-600 käyttöpaneeli * T6 Alahöyrystimen lämpöanturi CTS600 NTC-anturi JM103C1R1 2 1 B20 Mahdollinen virtausvahti Huba Pa 2 2 B8 Sulatustermostaatti Danfoss DK 077B S6 Mahdollinen takkakytkintoiminta Kytkin, munakello, painike 2 2 B3 Mahdollinen vesijälkilämmittimen jäätymissuojatermostaatti EGO o 2 3 T1 Ulkoilman lämpötila-anturi CTS600 NTC-anturi JM103C1R1 2 3 T10 Mahdollinen ulkoinen huonelämpöanturi CTS600 NTC-anturi JM103C1R1 2 3 T2/(T7) Mahdollinen tuloilman lämpöanturi CTS600 NTC-anturi JM103C1R1 2 3 T5 Ylälauhduttimen lämpöanturi CTS600 NTC-anturi JM103C1R1 2 3 B22 Mahdollinen ulkoinen poistopuhalluksen täyspuhallus hygrostaatti Esim. Eberle HYG-E B41 Mahdollisen sähköjälkilämmittimen ylilämpösuoja EGO A 2 4 B6 Kompressorin ylipainepressostaatti Danfoss CC20W DWK C1 Poistopuhallinmoottorin kondensaattori DNA MO-4OP/8 2uF +- 5% 2 10 C2 Tulopuhallinmoottorin kondensaattori DNA MO-4OP/8 2uF +- 5% 2 10 F8 Puhallinmuuntajan sulake Werner 1,6A 2 10 M1 Mahdollinen sulkupelti 2 10 C3 Kompressorin kondensaattori GIS 117U uF +- 10% 2 11 M3 Poistopuhallinmoottori ebm G2E140-AI28-A2 0,7A 160W 2400 amdr/min4uf 2 11 M4 Tulopuhallinmoottori ebm G2E140-AI28-A2 0,7A 160W 2400 amdr/min4uf 2 11 M6 Kompressori Danfoss 8561 SC15GH V 50 Hz 2 11 T21 Puhallinmuuntaja 230/200/180/160/140/120/100/OV Dantrafo DK DT Y1 4-tie venttiili. Lämmitys-jäähdytys-sulatus Ranco V Y2 2-tie venttiili, sulatus Danfoss EVR 3 032F
28 Terveydeksenne - NILAN Kosteus ja hajut Talossa, jossa on Nilanin tuuletus, ei ole liian kosteaa tai kuivaa, myös hajuilta ja homeelta vältytään. Vaaralliset aineet Puhdistusaineylijäämiä erittyy huonekaluista, matoista ja muista kodin materiaaleista. Nilan-tuuletuksen mukana ne imeytyvät ulos asunnosta. Radon Nilanin kierrätysilman ansiosta vältytään vaarallisten kaasujen kerääntymiseltä, eikä radonpäästöjä pääse syntymään. Pölypunkit Pölypunkit eivät lisäänny alle 45% suhteellisessa kosteudessa. NILAN SUOMI OY Itäpellontie 49,20300 Turku gsm-keskus Nilan kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Siksi oikeus sisällön muutoksiin pidätetään ilman etukäteisilmoitusta. Tuotteisiin tehdyt muutokset eivät oikeuta korvauksiin. Uusimmat ohjeet löydät internetistä:
Nilan EC9 ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE HUOM! kanavajärjestys muuttunut! www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä 3 Asennus ja suunnitteluohjeet 5 Teknisiä arvoja
nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 1.3.2013 v 1.04 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 VPL 15 C/TC, VPL 25 1.3.2013 v 1.04 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus
nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus
NILAN VPL15-28 KÄYTTÖOHJE CTS 602. 1.6.2015 v 1.41. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1
NILAN VPL15-28 NILAN VPL15-28 KÄYTTÖOHJE CTS 602 1.6.2015 v 1.41 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus
nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 VPL 15 C/TC, VPL 25 1.10.2011 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on
NILAN VPL 15 C/TC, VPL 25 KÄYTTÖOHJE CTS v 1.3. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
NILAN VPL 15 C/TC, VPL 25 KÄYTTÖOHJE NILAN VPL 15 C/TC, VPL 25 CTS 602 1.9.2014 v 1.3 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt