Source: https://www.scribd.com/document/193211572/4-5-CCTPAnnexe-TERRAINS-Profondine-pdf-Rapport-Periodique
Timestamp: 2018-09-20 15:15:40+00:00
Document Index: 124977426

Matched Legal Cases: ['§1', 'arrêt ', 'arrêt ', '§1', '§1', '§1', '§1', '§2', '§2', '§3', '§2', '§3', '§1', '§3', '§1', '§2', '§612', '§612', '§413', '§413', '§612']

4-5-CCTPAnnexe TERRAINS Profondine.pdf Rapport Periodique
Uploaded by Hilda Ortiz
4-5-CCTPAnnexe TERRAINS Profondine.pdf Rapport Per...
ADM 4-1 - 3511 261 78904 AA
Installation Elec
RGIE 2015_BELOR
08CP - La Securite Electrique
CRAM matériel électrique n°2
254402545 Securite Electrique (1)
bft-c-alfa
Installations-Electriques-Domestiques Edition Janvier 2011 FR LR
Powerpact Chapitre A
IEC 60364-5-55 Electrical Installations of Buildings -
Devoi Elec 2012
ct174[1]
Lois Generales Electricite.doc Lois Generales Electricite
%E9lectricit%E9g
- Histoire Electricite
N° 060439261001 R 085
08/01900/ST
VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES SUR BRANCHEMENT B.T. - D.88-1056 VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES D'UN E.R.P. 5ME
COMMUNE DE SAINT-SEBASTIENSUR- LOIRE PLACE MARCELLIN VERBE BP 63329 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
TERRAIN STABILISE LA PROFONDINE RUE DES GRIPOTS / RUE DES PLANTES 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Dates de vérification
Intervenant(s) DEKRA Inspection
EMERIC FURET
Observation(s) constatée(s)
Nombres d’exemplaires
Ce rapport a été édité en 2 exemplaire(s) et expédié le 05/04/2010 .
Reproduction partielle interdite sans accord de DEKRA Inspection Portée de l’accréditation COFRAC communiquée sur demande ou accessible sur le site www.cofrac.fr
3-105 ACTIVITE EQT LOIRE ATLANTIQUE ZIL Rue de la Maison Neuve BP70413 44819 ST HERBLAIN CEDEX Tél. : 02.28.03.29.01 - Fax : 02.28.03.18.97
SIRET : 43325083400465 DEKRA Inspection anciennement dénommée DEKRA Equipements, Locataire-gérant du fonds de commerce des sociétés DEKRA Construction et DEKRA Diagnostic Immobilier. SAS au capital de 6 000 000 € - SIREN 433 250 834 RCS Limoges – NAF 7120 B – N°TVA FR 44 433 250 834 Siège social : 19, rue Stuart Mill, PA Limoges Sud-Orange, B.P. 308, 87008 LIMOGES CEDEX 1 -Tél. +33 (0)5 55 58 44 45 Fax. +33 (0)5 55 06 12 80 - www.dekra-industrial.fr
Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident. Elaboré selon un processus défini dans le système de management Qualité DEKRA Inspection, conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention. Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements. Nos observations décrivent l'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix de la solution définitive vous appartient. Si une vérification n'a pas pu être effectuée, cette information est mentionnée et justifiée. Les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations recueillies, des conditions de vérifications et des constats réalisés à la date de notre intervention. Pour obtenir des renseignements complémentaires ou fournir des informations susceptibles de modifier nos observations ou avis, vous voudrez bien adresser un courrier au responsable de l'agence dont l'adresse figure au bas de la première page en rappelant le numéro de ce rapport. En cas de réponse non satisfaisante, vous pouvez vous adresser à notre direction qualité par courrier ou courriel : " michel.auger@dekra.com ".
Propriété, conservation.- Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l’archivage et la conservation. En particulier, lorsque le rapport est établi dans le cadre de vérifications réalisées pour répondre à une prescription réglementaire définie par le code du travail, Il doit être conservé dans les conditions définies par l’article D.4711-3 : "Sauf dispositions particulières, l’employeur conserve les documents concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications." Confidentialité.- Sauf demande particulière des ministères en charge de nos agréments ou réclamation par voie judiciaire, DEKRA Inspection ne transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à son établissement, qu’avec l’accord préalable du client. Identification des équipements. Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre système d’identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent être traités en lot : seul le nombre d’appareils vérifiés est alors mentionné. En cas d’anomalie, l’appareil est identifié sans ambiguïté dans le libellé de l’observation.
_____________________ DEKRA Inspection - Rapport n° 060439261001R085 - Vérification réalisée le 31/03/2010 ____________
DECRET N°88-1056 DU 14.11.1988 ET SES ARRETES D'APPLICATION ........................................ 5
RENSEIGNEMENTS GENERAUX......................................................................................................................................5 Cadre de la vérification ..................................................................................................................................................5 Limites de la vérification.................................................................................................................................................5 Renseignements sur l’installation...................................................................................................................................5 RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS ..........................................................................................................................7 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS ................................................................................................................11 Principes de réalisation des prises de terre .................................................................................................................11 Installations de sécurité ...............................................................................................................................................11 Classement des locaux en fonction des influences externes .......................................................................................11 Alimentation(s) BT de l’établissement ..........................................................................................................................11 RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES..............................................................................................13 Conditions de réalisation des mesurages ....................................................................................................................13 Résultats des mesurages et essais .............................................................................................................................13 Prise de terre Armoire général .....................................................................................................................................14 Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°1....................................................................................................................14 Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°2....................................................................................................................14 Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°3....................................................................................................................14 Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°4....................................................................................................................14 Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°5 ...................................................................................................................14 Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°6 ...................................................................................................................14
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ..................................................................................... 15
CONFORMITE AU REGLEMENT DE SECURITE DES ERP DE 5EME CATEGORIE .......................................................15 Installation examinée : TERRAIN DE FOOTBALL .......................................................................................................15
ANNEXES............................................................................................................................................ 17
Annexe A : Symboles et abréviations...........................................................................................................................17 Annexe B : Etendue, méthodologie des mesurages et critères d’appréciation des résultats .......................................18
_____________DEKRA Inspection - Rapport n° 060439261001R085 - Vérification réalisée le 31/03/2010 ____________________
DECRET N 88-1056 DU 14.11.1988 ET SES ARRETES D'APPLICATION
DECRET N°88-1056 DU 14.11.1988 ET SES ARRETES D'APPLICATION
RENSEIGNEMENTS GENERAUX Cadre de la vérification
Lieu de vérification : TERRAIN STABILISE LA PROFONDINE RUE DES GRIPOTS / RUE DES PLANTES 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Activité principale : Eclairage terrain de football
Caractérisation de la vérification
Mission DEKRA Inspection (réf) : ELEM011 , ELEM016 Réglementation appliquée : Décret n°88-1056 du 14.11.1988 et ses arrêtés d'application Installations concernées: Ensemble des installations électriques de l'établissement
Date de vérification : Durée de la vérification : Nom du vérificateur : Nom et qualité de l'accompagnateur : Limites de l'accompagnement : Manœuvres de coupure : du 31/03/2010 au 31/03/2010 0,5 jours EMERIC FURET M. PASQUIER Electricien Accompagnement partiel Réalisées sur les installations BT lors des essais des DDR et mesurages d'isolement nécessaires Observations communiquées à : M. THEBAULT Transmissions des observations : Oralement Registre de contrôle : Présenté et visé à l'issue de la vérification (Bureau sport Bat. RENE COUILLAUD)
Limites de la vérification
Partie(s) de la mission non réalisée(s) : Vérification de la continuité de la mise à la terre des appareils d'éclairage installés en hauteur, faute de mise à disposition de moyens d'accès en sécurité
Date de la vérification précédente : Modification de structure de l'installation électrique depuis la vérification précédente : Extension de l’installation électrique depuis la vérification précédente : Personne ou entité chargée de la surveillance des installations : 23/02/2009 Aucune modification ne nous a été signalée Aucune extension ou nouvelle affectation ne nous a été signalée Service technique
Eléments d’information communiqués
Non présenté lors de la vérification Classement des locaux proposé par le vérificateur selon le guide UTE C 15-103 Schémas unifilaires des installations électriques : Présenté lors de la vérification Établis par le vérificateur Rapport de vérification initiale ou rapport quadriennal : Présenté lors de la vérification 1èreVP NORISKO 2009 Plan des locaux avec indication des locaux à risques particuliers d’influences externes :
_____________ DEKRA Inspection - Rapport n° 060439261001R085 - Vérification réalisée le 31/03/2010 ____________________
Déclaration CE de conformité et notices d’instruction des matériels installés dans les locaux ou emplacements à risques d’explosion : Liste avec effectif maximal des différents locaux ou bâtiments :
Sans objet Absence d'emplacement à risque d'explosion Non présenté lors de la vérification Les effectifs sont proposés par le vérificateur pour servir de base à la vérification
RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS
N° Point de contrôle - Mesurage - Essai Observation - Préconisation (solution de principe) Article
Un * placé devant le N° signale une observation antérieure.
RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES
Ensemble d’appareillage BT Tableau éclairage pylône (Bas d'un mat d'éclairage sur le chemin coté immeuble) _____________________________ BASSE TENSION
*1 Etat de l'enveloppe Manque des obturateurs, à remettre en place.
Nature du risque : B
Coffret intérieur arraché, à remettre en état
Identification des circuits, appareils, conducteurs
Des éléments non identifiés, mettre en place un marquage apparent, facile à identifier et durable.
Nature du risque : C
Matériels BT MATS D'ECLAIRAGE __________________________________ BASSE TENSION
EXTERIEUR 4 Matériels BT EXTERIEUR Ensemble des coffrets avec protection unipolaire du neutre sur le départ porte fusible, mettre en place des dispositifs de protection omnipolaire
Matériels BT EXTERIEUR
Ensemble des coffrets avec conducteurs de protection (PE) raccordés sur la meme borne, raccorder un seul PE par borne
Coffret avec un ancien cable non utilisé, à déposer
Coffret mat d'éclairage N°4
Transformateur ballast avec trace de corrosion, à remettre en état
Appareillages non fixés, à fixer durablement
Coffret avec présence de dégradations mécaniques, remettre en état
Conducteur de protection PE utilisé comme conducteur actif, conducteur à remplacer
6-II et Art. 1 A. 15/12/1988
Coffret mat d'éclairage N°5
N° Point de contrôle - Mesurage - Essai Observation Préconisation Article
Appareillages non fixés à fixer durablement
Protection mécanique de la descente des cables dégradé en partie basse, à remettre en état
Coffret mat d'éclairage N°6
Borniers d'alimentation mal fixés, à refixer correctement
Coffret mat d'éclairage N°2
Protection mécanique de la descente des cables inefficace en partie haute, à réaliser selon les règles de l'art
Coffret mat d'éclairage N°3
Un conducteur non isolé, à déposer ou à mettre sur bornier avec identification de l'origine
Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°5
22 Vérification de la prise de terre
____________________________ _ BASSE TENSION
Absence de prise de terre identifiée, retrouver et identifier le conducteur et la borne de terre ou constituer une nouvelle prise de terre.
Nature du risque : A
Résistance de la prise de terre reliée ; R(Ohms) = 1999.0
Elévation anormale de la résistance de la prise de terre, identifier les causes probables et améliorer la valeur.
Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°6
24 Vérification de la prise de terre
Résistance de la prise de terre reliée ; R(Ohms) = 1960.0
CONFORMITE AU REGLEMENT DE SECURITE DES ERP DE 5EME CATEGORIE
Livre III – Chapitre II - Règles techniques : Installations électriques et éclairage 26 Conformité des installations électriques aux normes les concernant Pour les observations se référer à la partie du rapport "installation électrique"
PE24 §1 1er Al.
Signification des compléments d'observations :
Nature du risque : A : Risque technique pour les personnes / B : Risque technique pour le maintien de l'intégrité des matériels ou des installations / C : Risque d'ordre organisationnel ou informatif
CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS
CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS Principes de réalisation des prises de terre
Prise de terre Armoire général
Conducteur de terre: Section : 16 mm² Nature : Cu
Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°1
Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°2
Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°3
Conducteur de terre: Section : 16 mm² Nature : Cu Interconnexion avec d’autres prises de terre : Prise de terre interconnectée avec le réseau général de terre de l'installation
Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°4
Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°5 Prise de terre Coffret mat d'éclairage N°6
Installations de sécurité autres que l’éclairage - Nécessaire en cas de sinistre
Liste des installations de sécurité nécessaires en cas de sinistres : Aucune installation de ce type ne nous a été indiquée par le chef d'établissement
Installations de sécurité autres que l’éclairage – Dont l’arrêt entraînerait des risques pour le personnel
Liste des installations de sécurité dont l’arrêt entraînerait des risques pour le personnel : Aucune installation de ce type ne nous a été indiquée par le chef d'établissement
Classement des locaux en fonction des influences externes
Nota. Pour l’ensemble des bâtiments, locaux et emplacements, seuls sont en principe détaillés ceux qui présentent des influences externes particulières, différentes des influences externes normales définies par la NF C 15-100 (AE1, AD1, AG1, soit IP min 20 et IK min 02) Ce classement des locaux en fonction des influences externes sera considéré comme validé par le chef d’établissement en l’absence d’autre proposition formulée par ce dernier dans un délai de 2 mois. • Influences externes, codes IP et IK MATS D'ECLAIRAGE
Local, emplacement, volume ou zone BE AE AD AG IP min IK min Particularités
MATS D'ECLAIRAGE EXTERIEUR
Alimentation(s) BT de l’établissement
Puissance : limitée
_____________ DEKRA Inspection - Rapport n° 060439261001R085 - Vérification réalisée le 31/03/2010 ____________________ Page 11/18
Tension : 400 V Puissance souscrite ou installée : 36 kVA Système : Tri Schéma de liaison à la terre : TT
RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES Conditions de réalisation des mesurages
• Appareils de mesure utilisés Handy Géo LEM - Tellurohmètre ISO plus LEM - Mégohmmètre, multimètre, mesureur de continuité Pontamesure III - Essais des DDR et CPI • Méthodologies et critères d’appréciation : confer Annexe B en fin de rapport
Résultats des mesurages et essais
• Mesurages Seuls les mesurages des résistances de prise(s) de terre sont indiqués ci-après, pour autant que la mesure ait un sens. Les autres mesurages sont réalisés dans les conditions indiquées en Annexe B et seuls les résultats faisant apparaître une non conformité figurent dans le « Récapitulatif des observations ». • Essais De même, seuls les résultats d’essais défectueux sont indiqués dans le « Récapitulatif des observations ».
Date du mesurage Méthode de mesurage Valeur Max. (Ohms) Résistance mesurée en Ohms Barrette ouverte Barrette fermée
Méthode de mesurage : TA = Méthode des deux terres auxiliaires ; RB = Méthode de la résistance de boucle N/T ; PM = Méthode par pince de mesurage de terre
Date du mesurage Méthode de mesurage
Valeur Max. (Ohms)
Résistance mesurée en Ohms Barrette ouverte Barrette fermée
CONFORMITE AU REGLEMENT DE SECURITE DES ERP DE 5EME CATEGORIE INSTALLATION EXAMINEE : TERRAIN DE FOOTBALL
CONFORMITE AU REGLEMENT DE SECURITE DES ERP DE 5EME CATEGORIE Installation examinée : TERRAIN DE FOOTBALL
Cadre de la vérification
Réglementation applicable : Article R123.14 du Code de la construction et de l'habitation et Livre III du Règlement de sécurité des E.R.P. de 5ème catégorie
Constitution de l’établissement en terme de bâtiments : • Classement
Bâtiment Type ERP Catégorie Effectif maximum du public admissible Commentaires
Origine du classement utilisé :
En l'absence de classement communiqué, le type et la catégorie sont estimés par le vérificateur pour servir de base à la vérification. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins
Identification du propriétaire et/ou de l'exploitant : mairie de saint sébastien Registre de sécurité : Visé par le vérificateur et disponible auprès de Bureau responsable sport Bat. RENE COUILLAUD
Prescriptions éventuelles de la commission de sécurité
Pas de prescription indiquée sur les documents administratifs présentés, relative aux installations vérifiées
Historique des installations vérifiées et de leurs principales modifications
Absence de modification communiquée par l'exploitant au vérificateur sur support papier
Conditions de vérification
Etendue des installations vérifiées : Référentiel appliqué lors de la vérification : Ensemble des installations électriques et d'éclairage de l'établissement Article R123.14 du Code de la construction et de l'habitation et Livre III du Règlement de sécurité des E.R.P. de 5ème catégorie en vigueur lors de cette vérification (A.M. du 25.06.1980 modifié)
Livre III – Chapitre II - Règles techniques : Installations électriques et éclairage
Légende des avis : • (S) Satisfaisant, (NS) Non Satisfaisant, (SO) Sans Objet en l’absence d’installation ou d’équipement concerné, (NV) Disposition Non Vérifiée. Dispositions
Conformité des installations électriques aux normes les concernant Câbles ou conducteurs de catégorie C2 Absence de fiches multiples et disposition des PC pour réduire le plus possible la longueur des canalisations mobiles Canalisations mobiles ne faisant pas obstacle à la circulation du public.
Installations électriques - Eclairage : Chapitre II Section VI Avis Obs NS S S
PE24 §1 1er Al. 26 PE24 §1 2ème Al. PE24 §1 3ème Al.
PE24 §1 3ème Al *
• Avis Obs SO
PE24 §2 1er Al.
Eclairage de sécurité d’évacuation des escaliers et des circulations horizontales d’une longueur totale > 10 m ou présentant un cheminement compliqué ainsi que des salles de surface > 100 m² Blocs autonomes conformes aux normes de la série NF C 71-800 admis à la marque NF AEAS ou à une autre certification équivalente de qualité Installations électriques des locaux à risques particuliers d’incendie, sauf locaux d’accès réservé renfermant des matériels électriques, et des grandes cuisines ou îlots de cuisson éventuels établies pour la condition d’influence externe BE2.
PE24 §2 2ème Al.
PE24 §3
Règles complémentaires pour les établissements avec locaux à sommeil : Chapitre III Avis Obs SO
PE36 1er Al.
Etablissement équipé d’un éclairage de sécurité par blocs autonomes répondant à EC12 ou par source centralisée répondant à EC11 Escaliers et circulations horizontales équipés d’un éclairage d’évacuation répondant aux dispositions de EC8 §2 et EC9 Eclairage de sécurité complété, en l’absence de source de remplacement : - soit par des BAEH conformes à la NF C 71-805 avec mise à l’état de repos des autres blocs dès disparition de la source normale et passage automatique en fonctionnement au début du processus d’alarme - soit par une autonomie de 6 heures de la source centralisée Disposition technique applicable à un établissement existant avant le 07/04/2002 : Eclairage de sécurité des couloirs fixe et de type non permanent
PE36 2ème Al. PE36 3ème Al.
Ancien PE30
Règles spécifiques aux hôtels : Chapitre IV Avis Obs SO SO
PO1 §3 PO8 §1
Contrôle annuel des installations électriques Les prescriptions de PE24, PE36 et PO1 §3 sont applicables dans un délai de 5 ans aux ERP existants au 04/08/2006
Règles spécifiques aux établissements sportifs : Chapitre VI Avis Obs S SO SO
PX1 et X22 PX1 et X23 §1 PX1 et X23 §2
Appareils assurant l’éclairage normal fixes ou suspendus Eclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC7 à EC15 Eclairage d’ambiance des piscines calculé sur la totalité de la surface du local, mais pouvant ne pas être installé audessus des bassins Disposition technique applicable à un établissement existant avant le 07/04/2002 : Eclairage de sécurité de type C (sauf pour les établissements classés X1 autres que piscines, qui nécessitaient un éclairage de sécurité de type B).
PX1 et GN10
Annexe A : Symboles et abréviations
COURANT ALTERNATIF (AC) COURANT CONTINU LISSE (DC) T.B.T. : Domaine Très Basse Tension U ≤ 50 V U ≤ 120 V B.T.A. : Domaine Basse Tension A 50 V < U ≤ 500 V 120 V < U ≤ 750 V B.T.B. : Domaine Basse Tension B 500 V < U ≤ 1000 V 750 V < U ≤ 1500 V H.T.A. : Domaine Haute Tension A 1000 V < U ≤ 50 000 V 1500 V < U ≤ 75 000 V H.T.B. : Domaine Haute Tension B 50 000 V < U 75 000 V < U TBTS : Très Basse Tension de Sécurité, tension du domaine TBT lorsque la source d’alimentation, les circuits et les matériels répondent aux prescriptions réglementaires et normatives spécifiques TBTP : Très basse Tension de Protection : Très basse tension de sécurité dont un point est relié à la terre TBTF : Très Basse Tension Fonctionnelle, tension du domaine TBT ne répondant pas aux prescriptions exigées pour la TBTS ou la TBTP
Classement des locaux selon les influences externes de la NF C 15-100 (2002)
Les conditions normales correspondent en général à l’indice 1 Présence négligeable de corps solides IP 0X AE 1 Protection contacts directs avec le doigt IP 2X IP 3X AE 2 Présence de petits objets ( ≥ 2,5 mm) IP 4X AE 3 Présence de très petits objets ( ≥ 1 mm) Présence de poussières IP 5X / 6X AE 4 Présence d’eau négligeable IP X0 AD 1 Chute de gouttes d’eau IP X1 AD 2 Eau en pluie IP X3 AD 3 Projection d’eau IP X4 AD 4 Jets d’eau IP X5 AD 5 Paquets d’eau IP X6 AD 6 Immersion IP X7 AD 7 Submersion IP X8 AD 8 Chocs mécaniques faibles (0,2 J) IK 02 AG 1 Chocs mécaniques moyens (2 J) IK 07 AG 2 Chocs mécaniques importants (5 J) IK 08 AG 3 Chocs mécaniques très importants (20 J) IK 10 AG 4 Code IP Degré de protection (corps solides et eau) Code IK Degré de protection (impacts mécaniques) AF1 AF2 AF3 AF4 AH2 BA2 BA3 BA4,5 BB2 BB3 BC4 BD2 BD3 BE1 BE2 BE3 BE4 UL Uc I III Corrosion négligeable Corrosion d'origine atmosphérique Corrosion intermittente ou accidentelle Corrosion permanente Vibrations Présence d’enfants Présence de handicapés Personnel averti Résistance du corps faible (mouillé) Résistance du corps très faible (immergé) Enceintes conductrices exiguës Evacuation longue (I.G.H.) Evacuation encombrée (E.R.P.) Risques dus aux matières négligeables Risques d’incendie Risques d’explosion Risques de contamination alimentaire Tension limite conventionnelle de sécurité Tension de contact présumée Protection par mise à la terre Alimentation en TBTS ou en TBTP
Classes des matériels
0 II LEP LES IT TN TN-C TN-S TN-C-S TT Ra Rc AD C DC FU I RM S Pas de moyen de protection par mise à la terre Isolation double ou renforcée, par construction ou par installation
Liaisons équipotentielles - Schémas - Prises de terre - Résistance de continuité
Liaison équipotentielle principale, elle assure l’équipotentialité de toutes les masses et des éléments conducteurs étrangers à l’installation électrique pénétrant dans le bâtiment ou sur l’emplacement considéré Liaison équipotentielle supplémentaire réunissant aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les strucures métalliques La source d’alimentation est isolée, ou un point est relié à la terre par l’intermédiaire d’une impédance, les masses étant reliées à la terre Un point de l’alimentation est relié directement à la terre, les masses étant reliées à ce point Les conducteurs neutre et de protection (PEN) sont confondus dans l’ensemble de l’installation Les conducteurs neutre (N) et de protection (PE) sont distincts Les conducteurs neutre et de protection sont confondus dans une partie de l’installation Un point de l’alimentation est directement relié à la terre, et les masses à une prise de terre distincte Terre des masses de l’installation Rn Terre du neutre Rp Terre des masses du poste Résistance de continuité du conducteur de protection (PE) mesurée entre une masse et l’équipotentialité principale Fusible « accompagnement disjoncteur » Contacteur Discontacteur Fusible Interrupteur Relais magnétique Sectionneur aM Fusible « accompagnement moteur » CPI Contrôleur permanent d’isolement d Fonction « différentiel résiduel » GL, gI, gF, gG Fusible « Distribution » IPSO Sonde ipsotherme RMT Relais magnéto-thermique SP Sans protection
Appareillages de coupure et protection
D DR HPC PC RT Disjoncteur Dispositif à courant différentiel résiduel Haut pouvoir de coupure Alimentation par prise de courant Relais thermique
In Courant nominal ou assigné Ir PdC Courant de réglage thermique Pouvoir de coupure Im Courant de réglage du déclenchement instantané (magnétique) ou type normalisé (B=5In, C=10In, D=20In, L=3,85In, U=8,8In) Idn Courant différentiel nominal ou assigné Essai Id Essai du dispositif Différentiel Résiduel Nr EXEMPLES SFU 43 : Sectionneur tétrapolaire équipé de 3 fusibles Déclencheur sur le neutre de calibre Disjoncteur différentiel tétrapolaire équipé de 4 déclencheurs Dd44 : réduit, Exemple : D43+Nr Divers BAES - AEAS CI EC Ib Ik INAC ND Rc TC U BAPI bloc autonome portatif d'intervention Bon DP Distribution publique Coupure non autorisée Matériel utilisable en atmosphère explosive (marquage CENELEC) Courant admissible d’une canalisation Isol. Isolement compte tenu du facteur global de correction Courant de court-circuit (Ik3 : triphasé - Ik2 : biphasé - Ik1 : monophasé) M Mauvais Inaccessible JdB Jeu de barres NV Non vérifié Non déterminé(e) NE Non effectué(e) SO Sans objet Résistance de continuité SI Sans indication Transformateur de courant TT Transformateur de tension Ucc Tension de court-circuit (en %) Tension nominale entre phases Uo Tension nominale Phase-Terre bloc autonome d'éclairage de sécurité Câblage interne Appareil d'éclairage Courant d’emploi d'une canalisation B CNA EEx Izc
_____________ DEKRA Inspection - Rapport n° 060439261001R085 - Vérification réalisée le 31/03/2010 __________________________ Page 17/18
ANNEXES Annexe B : Etendue, méthodologie des mesurages et critères d’appréciation des résultats
Mesurage de la résistance d’isolement en Basse Tension
La résistance d’isolement des circuits et matériels BT est mesurée entre conducteurs actifs et terre, sous une tension d’essai spécifiée de 500 V en courant continu pour une résistance d’isolement égale à 0,5 Mégohm. Les mesurages d’isolement ne portent que sur les circuits pour lesquels le fonctionnement du dispositif DR a été constaté défectueux, les circuits alimentant des matériels BT fixes dont la mise à la terre s’est avérée défectueuse, et tous les appareils amovibles présentés, à l’exclusion dans tous les cas des matériels de classe II ou de classe III (TBTS ou TBTP), ainsi qu'à l'exclusion des matériels comportant des dispositifs électroniques, car ils sont susceptibles d'être détériorés par l'application de la tension fournie à vide par l'appareil de mesurage. Seules les résistances d’isolement défectueuses au sens de la NF C 15-100 §612.3, c'est à dire inférieures à 0,5 Mégohm, sont mentionnées sur le rapport.
Mesurage de la résistance de continuité
La mise à la terre des masses est vérifiée par mesurage de la résistance de continuité Rc entre la masse et le point le plus proche de l’équipotentialité principale. Les mesurages de continuité portent sur le tiers des appareils d’éclairage fixes et sur la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux, ils portent par contre sur la totalité des prises de courant accessibles dans les autres locaux, ainsi que sur les tableaux de circuits de distribution et sur tous les matériels amovibles et fixes autres que prises de courant et appareils d’éclairage. Dans les installations à Basse Tension alimentées par un réseau triphasé 380 ou 400 V la valeur maximale est de 2 ohms. Dans les installations à Basse Tension alimentées par un réseau de tension nominale différente de 380 ou 400 V les valeurs obtenues sont appréciées selon la formule :
R C ≤ U 0 /2kI t (NF C 15-100 §612.6.4.1.) où :
U0 est la tension nominale Phase-Neutre ; It est le courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps spécifié ; k un facteur : k = 1 en schéma TN k = 2/√3 en schéma IT sans N k = 2 en schéma IT avec N
Dans les installations à Haute Tension les valeurs obtenues sont appréciées selon la formule : 200 §413.1.3) où IE est la valeur du courant maximal de premier défaut à la terre en Ampères.
R C ≤ 50/I
(NF C 13-100 §413.2 et NF C 13-
Seules les résistances de continuité défectueuses sont indiquées sur le rapport qui mentionne soit la valeur mesurée lorsqu’elle est supérieure à la valeur maximale admissible, soit « M » lorsque la mise à la terre n’est pas réalisée.
Essai des dispositifs à courant différentiel résiduel (Dispositifs DR)
Tous les dispositifs DR sont essayés soit par création d’un défaut réel sur l’installation, lorsque le schéma, les conditions d’exploitation et le maintien de la sécurité des personnes le permettent, soit par un essai amont-aval dans le cas contraire. Il est également vérifié le fonctionnement par action sur le bouton « Test », lorsqu’il existe. Seules les valeurs des courants de déclenchement situées hors des limites de la plage de fonctionnement normalisée, c’est à dire inférieures à Idn/2 ou supérieures à Idn, sont mentionnées sur le rapport ; en l’absence de déclenchement il est indiqué « M ».
Essai des contrôleurs permanents d’isolement (CPI)
Tous les CPI sont essayés au bouton « Test » et par création d’un défaut réel sur l’installation, pour autant qu’il n’en existe pas déjà un, l'efficacité du report de la signalisation est également contrôlé. La valeur de la résistance pour laquelle la signalisation est obtenue est comparée au seuil indiqué sur le matériel, en tenant compte de l’influence sur l’essai de la résistance d’isolement global de l’installation. Seules les valeurs faisant apparaître une non-conformité sont mentionnées sur le rapport.
Mesurage de la résistance des prises de terre
Le mesurage de la résistance de toutes les prises de terre est réalisé, lorsque la configuration des lieux permet des mesures significatives, par la méthode des deux terres auxiliaires. Toutefois, et notamment dans le cas d’une installation en milieu urbain alimentée par un branchement BT, ce mesurage peut être remplacé par celui de la résistance de la boucle « Neutre - Terre », conformément aux indications de la NF C 15-100 §612.6.2. Il est indiqué sur le rapport la valeur de la résistance de chaque prise de terre, en précisant la méthode de mesurage utilisée et si celui-ci a été fait avec la prise de terre connectée ou non au réseau de conducteurs de protection, respectivement barrette fermée ou ouverte. Les valeurs maximales admissibles sont également indiquées sur le rapport à partir des indications données par les réglementations ou normes applicables compte tenu de l’usage auquel chaque prise de terre est destinée, en l’absence d’indication la valeur maximale est fixée à 10 ohms.
Documents Similar To 4-5-CCTPAnnexe TERRAINS Profondine.pdf Rapport Periodique
Dhia Fouzai
ConteCristo
Akram AB
More From Hilda Ortiz