Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/812131
Timestamp: 2018-02-22 19:04:11+00:00
Document Index: 4596843

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§2', '§3', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§9', '§10', '§11', '§12', '§13', '§14', '§15', '§16', '§17', '§18', '§19', '§20', '§21', '§22', '§23', '§24', '§25', '§26', '§27', '§28', '§29', '§30', '§31', '§32', '§33', '§34', '§35', '§36', '§37', '§39', '§40', '§41']

Määrus kehtestatakse « Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131) § 3 lõike 11 alusel.
§2. Olulised tuleohutusnõuded
§3. Olulistest tuleohutusnõuetest tingitud ehitisele esitatavad nõuded
§4. Ehitise tuleohutuse määramine
TULEPÜSIVUS JA -TUNDLIKKUS NING PÕLEMISKOORMUS
§5. Tulepüsivus
§6. Põlemiskoormus
(6) Lõike 5 punktis 3 nimetatud rühma kuuluvateks võib lugeda ka neid hooneid või nende osi, mille eripõlemiskoormus on üle 600 MJ/m 2, kui sellised hooned või nende osad on varustatud automaatse tulekustutusseadmega.
§7. Tuletundlikkus
TULEKAHJU JA SELLE OHU VÄLTIMINE
§8. Tulekahju ja selle ohu vältimine
§9. Ehitise konstruktsioonide kandevõime
§10. Tuletõkkesektsioon
§11. Tuletõkkesektsioonide moodustamine
§12. Tuletõkkekonstruktsioon
§13. Avatäited ja tehnosüsteemid tuletõkkekonstruktsioonis
§14. Pööning
§15. Katus
(6) Ehitise katus peab tuleohutusest tingituna olema jaotatud tuletõkkekonstruktsioonide kohal olevate vertikaalsete või horisontaalsete tuletõketega maksimaalselt 2400 m2 suuruse pindalaga osadeks, välja arvatud juhul, kui katuse aluskonstruktsioon kuulub vähemalt klassi A2-s1,d0 või kasutatakse B ROOF klassi kuuluvaid katusekatteid.
§16. Rõdu, lodža ja terrass
§17. Ehitise konstruktsiooni pinnakiht ja kattematerjalid
§18. Välisseinad
§19. Tule naaberehitistele leviku takistamine
EVAKUATSIOONITEED JA -PÄÄSUD
§20. Evakuatsioon
§21. Hädaväljapääs
§22. Evakuatsioonipääs
§23. Evakuatsioonipääsude arv
§24. Evakuatsioonitee
§25. Evakuatsioonitee pikkus
§26. Evakuatsioonitee mõõtmed
§27. Evakuatsiooniteel asuvad uksed
PÄÄSTETÖÖDE TAGAMINE
§28. Päästetööde tagamine
§29. Tuletõrje veevarustus
TULEOHUTUSPAIGALDIS
§30. Tuleohutuspaigaldis
§31. Tulekahjusignalisatsioon
§32. Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur
§33. Autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
§34. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
§35. Automaatsed tulekustutussüsteemid
§36. Turvavalgustus
§37. Piksekaitse
§39. Tuletõrje voolikusüsteemid
§40. Nõuded olemasolevatele ehitistele
§41. Määruse jõustumine
Ehitise kasutamise liigitus tuleohutusest tulenevalt Ehitise kasutamisotstarve
I kasutusviis Elamud ja eluruumid
II kasutusviis Majutushooned:
III kasutusviis Ehitised, mis on ööpäevaringses kasutuses ja kus on hooldusaluseid või isoleeritavaid inimesi:
IV kasutusviis Suurte rahvahulkade kogunemishooned:
Huvialakooli õppehoone
V kasutusviis Ehitised, mis on üldjuhul päevases kasutuses ja milles reeglina viibivad ruume tundvad isikud:
VI kasutusviis Tööstus- ja tootmisehitised, milles reeglina viibivad ruume tundvad isikud:
VII kasutusviis Garaažid:
üldjuhul kuni 2 kuni 2
I ja V kasutusviis kuni 4 kuni 2
VI ja VII kasutusviis kuni 2 kuni 1
Üldjuhul kuni 9 m kuni 9 m
I ja V kasutusviis kuni 14 m kuni 9 m
ühekorruseline, VI ja VII kasutusviis piiranguta kuni 14 m
ühekorruseline ehitis piiranguta kuni 2400 m2
kahekorruseline ehitis piiranguta kuni 1200 m2
Korruste kogupindala ühekorruseline ehitis piiranguta piiranguta
VI ja VII kasutusviisiga ehitiste korral kahekorruseline ehitis piiranguta ei lubata
piiranguta piiranguta
ühekorruseline ehitis 150 kohta 50 kohta
kahekorruseline ehitis 50 kohta 10 kohta
ühekorruseline ehitis 100 kohta 10 kohta
kahekorruseline ehitis 25 kohta ei lubata
ühekorruseline ehitis piiranguta 500 inimest
kahekorruseline ehitis 250 inimest 50 inimest
Koolieelsed ühekorruseline ehitis 100 kohta 50 kohta
lasteasutused kahekorruseline ehitis 50 kohta ei lubata
ühekorruseline ehitis piiranguta piiranguta
kahekorruseline ehitis piiranguta 150 töötajat
kahekorruseline ehitis 50 töötajat ei lubata
üle 1200 600–1200 alla 600
Kuni kahekorruseline hoone üldiselt R 120* R 90* R 60* R 30 –
–kui soojusisolatsioon ei ole vähemalt klassist A2-s1,d0 R 120** R 90** R 60** R 30 –
–II ja III kasutusviis R 120** R 90** R 60** R 30 –
Kolme- kuni kaheksakorruseline hoone üldiselt R 180** R 120** R 60** *** ***
–pealmaakorrused R 180** R 120** R 60** R 60* ***
–keldrikorrused R 180** R 120** R 60** R 120** ***
Üle kaheksakorruseline hoone R 240** R 180** R 120** *** ***
Esimese maa-aluse keldrikorruse all asuvad keldrikorrused R 240** R 180** R 120** R 120** R 60**
–kuni kahekorruseline, pööninguta; konstruktsioonid, mis on ehitise kandekonstruktsioonide või jäikuselementide oluline osa R 60 R 60 R 60 R 30 –
–kuni kahekorruseline, pööninguta; konstruktsioonid, mis ei ole ehitise kandekonstruktsioonide või jäikuselementide oluline osa R 15 R 15 R 15 R 15 –
–ühekorruseline, pööninguta; automaatne kustutusseade; konstruktsioonid, mis ei ole ehitise kandekonstruktsioonide või jäikuselementide oluline osa –** –** –** – –
–ühekorruseline, tööstus- või laohoone; pööninguta; konstruktsioonid, mis ei ole kandekonstruktsioonide või jäikuselementide oluline osa –** –** –** – –
Pööningu või katuseõõnsuse katuse konstruktsioonid, mis ei ole ehitise karkassi olulised kandvad või tulekahjus karkassi jäigastavad konstruktsioonid – – – – –
Tulemüür REI 240* REI 180*
üle 1200 600–1200 alla 600 3–4 1–2
Tuletõkkekonstruktsioonid pealmaakorrustel EI 120 EI 90 EI 60 EI 60 EI 30 EI 30
–osadeks jagatavad konstruktsioonid (II kasutusviisiga ehitise seinad ja uksed) EI 15 EI 15 EI 15 – EI 15 EI 15
Tuletõkkekonstruktsioonid pööningul EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30
–osadeks jagatavad konstruktsioonid EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 EI 15
Tuletõkkekonstruktsioonid keldris EI 120 EI 90 EI 60 EI 120 EI 60 EI 30
TP1 ja TP2 TP3
–majutusruumid 800 m2 400 m2
–muud ruumid 1600 m2 400 m2
IV ja V kasutusviis 2400 m2* 400 m2
PÖÖNINGUD 1600 m2 400 m2
KELDRID 800 m2 400 m2
Ehitise kasutamise otstarve Ehitise osa (konstruktsioon) Hoone klass TP1 Hoone klass TP2* Hoone klass TP3
I kasutusviis seinad ja lagi Ds2,d21) B-s1,d02) D-s2,d21)
põrandad – – –
II kasutusviis seinad ja lagi D-s2,d2 B-s1,d0 D-s2,d2
III kasutusviis seinad ja lagi B-s1,d0 B-s1,d0 D-s2,d2
põrandad DFL-s1 DFL-s1 –
–pindala ≤ 300 m2 seinad ja lagi D-s2,d2 B-s1,d0 D-s2,d2
–pindala > 300 m2 seinad ja lagi C-s2,d1 B-s1,d0 D-s2,d2
–põlemiskoormus seinad ja lagi B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0
≥600 MJ/m2 põrandad DFL-s1 DFL-s1 –
V kasutusviis seinad ja lagi D-s2,d21) B-s1,d02) D-s2,d21)
–tootmine ja ladustamine, kus tuleoht on vähese või arvestatava tõenäosusega seinad ja lagi
põrandad D-s2,d2
DFL-s1 B-s1,d0
DFL-s1 D-s2,d2
–tootmine ja ladustamine, kus tuleoht on märkimisväärne või suur, või millega seoses võib eksisteerida plahvatusoht seinad ja lagi
põrandad B-s1,d0
A2FL-s1 B-s1,d0
VII kasutusviis, autoremondi seinad ja lagi B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0
hoolde- ja töökojad põrandad A2FL-s1 A2FL-s1 A2FL-s1
–kasutatav pööning põrand A2FL-s1 DFL-s1 DFL-s1
–mittekasutatav pööning ja madal pööning ja katusealune õõnsus pööningu vahelae pealispind B-s1,d0 B-s1,d0 –
–keldrid üldiselt seinad ja lagi C-s2,d1 B-s1,d0 D-s2,d2
põrandad DFL-s1 DFL-s1 DFL-s1
–tehnohoolde ruumid seinad ja lagi B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0
katlaruumi põrand A2FL-s1 A2FL-s1 A2FL-s1
Trepikoda ja seinad ja lagi A2-s1,d03) B-s1,d0 B-s1,d0
evakuatsioonikoridor põrandad DFL-s1 DFL-s1 DFL-s1
II ja III kasutusviisiga seinad ja lagi B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0
sisekoridorid põrandad DFL-s1 DFL-s1 –
Saunad seinad ja lagi D-s2,d2 D-s2,d2 D-s2,d2
TP1-klassi ehitised üldiselt Kuni 4-korruselised elu- ja büroohooned Ravi- ja hooldusasutused 3- ja 4-korruselised elu- ja büroohooned TP2-klassi ehitised üldiselt
Välisseina välispind B-s1,d01) B-s1,d02) B-s1,d02) B-s1,d02) D-s2,d2 D-s2,d2
Õhutuspilu välispind B-s1,d01) B-s1,d02) B-s1,d02) B-s1,d02) D-s2,d2 D-s2,d2
Õhutuspilu sisepind B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 D-s2,d2 3)
Hoone kasutusviis Väljumistee pikkus m Arvutuslik ruumi pindala m2 inimese kohta
üks evakuatsioonipääs 30 10
kaks või rohkem evakuatsioonipääsu 45 10
II kasutusviis 30 10
III kasutusviis 30 10
üldjuhul 45 3
kauplused 30 3
ajaviite-, kunsti- ja analoogsed kogunemisruumid 45 1
V kasutusviis 45 10
VI ja VII kasutusviis 45 30
Kõrgeima korruse põranda kõrgus maapinnast Korruste arv Evakuatsioonitee
Kuni 24 m Kuni 8 Evakuatsiooniteeks on trepikojast moodustatud tuletõkkesektsioon, mis on tule eest kaitstud
Üle 24 m Kuni 16 Evakuatsiooniteeks on trepikojast moodustatud tuletõkkesektsioon, mis on kaitstud nii tule kui ka suitsu eest
Üle 24 m Üle 16 Evakuatsiooniteeks on trepikojast moodustatud tuletõkkesektsioon, mis on kaitstud nii tule kui ka suitsu eest, kusjuures enama kui ühe evakuatsioonitee korral võivad teised evakuatsiooniteed olla trepikojast moodustatud tuletõkkesektsioonid, mis on tule eest kaitstud