Source: http://docplayer.fi/56032710-Hilti-palokatkotyyny-cfs-cu-eurooppalainen-tekninen-arviointi-eta-n-08-0213-tekninen-ohje-i-julkaisu-04-julkaisu-04-2011.html
Timestamp: 2020-04-05 02:59:42+00:00
Document Index: 14669232

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / PDF Free Download
Download "HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011"
1 HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Tekninen ohje I Julkaisu 04 / 2011 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1
2 Hilti palokatkotyyny Kustannustehokas ratkaisu väliaikaisiin ja pysyviin palokatkoihin. Käyttökohteet Kaapeliläpiviennit seinissä ja lattioissa, joissa joudutaan vaihtamaan kaapeleita usein kohteen elinkaaren aikana Kaapelit, kaapeliniput sekä PVC putket 50mm asti seinissä ja lattioissa Väliaikaiset palokatkot työmaiden eri vaiheissa Edut Helppo ja nopea asentaa Asentamisessa ei tarvita erillisiä työkaluja Toimintavalmis välittömästi asennuksen jälkeen Uudelleen käytettävissä ja siten kustannustehokas ratkaisu Ekologinen Tekniset tiedot Laajeneva Kaapeleiden lisääminen jälkikäteen Väri Väliaikaisiin palokatkoihin Asennettavissa vain yhdeltä puolelta Uudelleen käytettävissä Paloluokitus EN mukaan CFS-CU Valkoinen B-s1 d0 Eurooppalainen tekninen arviointi saatavilla paikallisen Hilti edustajasi kautta Tilaustiedot Pakkauskoko Art. nro Palokatkotyyny CFS-CU L Palokatkotyyny CFS-CU M Palokatkotyyny CFS-CU S sivu 2 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011
3 Asennusohjeet Puhdista läpivienti. Tyynyjen asentaminen läpivientiaukkoon, jossa ei läpivietävää tekniikkaa. Levyrakenteessa läpivientiaukon reunat kehystettävä. Tyynyjen asentaminen läpivientiaukkoon, jossa kaapeleita / kaapelihylly. Lattialäpivienneissä asenna metalliverkko oheisen kuvan mukaisesti. Tyynyjen asentaminen lattialäpiviennissä. Mikäli tarvetta, tiivistä tyynyjen ja kaapeleiden väliset raot Hilti CFS-S ACR akryylipohjaisella palokatkomassalla. Vaadittaessa suurempaa paloluokkaa, kääri kaapelin ympärille Hilti palokatkotyyny CFS-CU L ja kiinnitä se metallilangalla. Merkitse läpivienti palokatkotarralla. Kaapelien tai putkien lisääminen: Poista palokatkotyyny läpivientiaukosta ja asenna kaapeli tai putki paikoilleen. Ausführungsschild Ausführungsschild Ausführungsschild Tiivistä läpivienti palokatkotyynyllä hyväksynnän mukaisesti. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 3
4 Kaapelit, kaapelikanavat ja putkiläpiviennit Kevyet seinä massiiviseinät Hilti palokatkotyynyjen CFS-CU tarkoituksena on palauttaa rakenteen palonkestävyys: Kevyet seinät / väliseinät (E), minimipaksuus 100 (te), puu- tai teräsrangoilla, molemmilla puolilla vähintään 2 kappaletta 12,5 mm paksua levyä. Puurankaseinissä tiivisteen ja rangan välisen etäisyyden on oltava vähintään 100 mm ja aukko täytettävä vähintään 100 mm paksulla eristeellä, joka täyttää EN standardin luokan A1 tai A2. Massiiviseinät (E), minimipaksuus 100 mm (te), betoni, kevytbetoni, harkkoseinä tai muurattu rakenne, vähimmäistiheys 650 kg/ m3. Max. Aukkokoko 1200x1500 kevyissä sekä massiiviseinissä. Tekniikka (C) Seinän tyyppi ja paksuus (t E ) Luokitus E = tiiviys I = eristys EI 120-C/U Muut vaatimukset, kuvaus Pinnoitetut kaapelit 80mm asti Sidotut kaapeliniput 80mm asti, yksittäisen kaapelin max halk. 21mm Teräksiset ja muoviset suojaputket max 16mm Kevyt seinä massiiviseinä >100 mm Hilti CFS-CU L palokatkotyyny käärittynä tekniikan ympärille Kaapeli/kaapelihylly läpiviennin reunaan (s 1 Yksittäisten kaapeleiden välinen etäisyys (s 2 ) = 0 mm Yksittäinen kaapeli ja kaapelinippu (s 2 Yksittäinen kaapeli ja kaapelihylly (s 2 Sidotut kaapeliniput 80mm asti, yksittäisen kaapelin max halk. 21mm Teräksiset ja muoviset suojaputket max 16mm EI 120-U/U EN ja DIN 8061/8062 mukaiset PVC-U putket 50mm. Seinämän paksuus 1,8-5,3mm Kevyt seinä Massiiviseinä >100 mm EI 45 (E 120) EI 45-U/U (E 120) EI 120 Ei lisäsuojausta Kaapeli / kaapelihylly läpiviennin reunaan (s 1 Yksittäisten kaapeleiden välinen etäisyys (s 2 ) = 0 mm Yksittäinen kaapeli ja kaapelinippu (s 2 Yksittäinen kaapeli ja kaapelihylly (s 2 Muoviputki ja läpiviennin reuna (s 1 ) = 100 mm Muoviputki ja muoviputki (s 2 ) = 100 mm Muoviputki ja kaapelihylly (s 2 ) = 175 mm sivu 4 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011
5 Tekniikka (C) Seinän tyyppi ja paksuus (t E ) Luokitus E = tiiviys I = eristys Muut vaatimukset, kuvaus Pinnoitetut kaapelit 80mm asti Sidotut kaapeliniput 80mm asti, yksittäisen kaapelin max halk. 21mm Teräksiset ja muoviset suojaputket max 16mm Massiiviseinä >150 mm EI 120 (E 240) Additional cable wrapping with CFS-CU L Kts. Edellisen sivun taulukko Pinnoitetut kaapelit 80mm asti Sidotut kaapeliniput 80mm asti, yksittäisen kaapelin max halk. 21mm EI 120-U/U (E 240) Teräksiset ja muoviset suojaputket max 16mm EN ja DIN 8061/8062 mukaiset PVC-U putket 50mm. Seinämän paksuus 1,8-5,3mm Massiiviseinä >150 mm EI 60 (E 240) EI 45-U/U (E 240) EI 240-U/C Ei lisäsuojausta Kts. Edellisen sivun taulukko Cables Conduits Pipes Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 5
6 Additional cable wrapping sivu 6 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011
7 Kaapelit, kaapelikanavat ja putkiläpiviennit Lattiat Hilti palokatkotyynyjen CFS-CU tarkoituksen on palauttaa rakenteen palonkestävyys massiivilattioissa, minimipaksuus 150mm (te), minimitiheys 2200kg/m3. Maksimi aukkokoko Leveys 700mm ja pituus rajoittamaton. Tekniikka (C) Seinän tyyppi ja paksuus (t E ) Luokitus E = tiiviys I = eristys Muut vaatimukset, kuvaus Pinnoitetut kaapelit 21mm asti Pinnoitetut kaapelit 21-90mm Kaapeliniput 80mm asti, yksittäisen kaapelin max halkaisija 21mm Teräksiset ja muoviset suojaputket 16mm asti EN ja DIN 8061/8062 mukaiset PVC-U putket 50mm, seinämän paksuus 1,8-5,3mm Massiivilattiat >150 mm EI 120 EI 60 (E 120) EI 60-U/U (E 120) EI 120-U/C Hilti CFS-CU L palokatkotyyny käärittynä tekniikan ympärille (kts. Kuva) (I A = 150 mm) Kaapeli / kaapelihylly läpiviennin reunaan (s 1 Yksittäisten kaapeleiden välinen etäisyys (s 2 Yksittäinen kaapeli ja kaapelinippu (s 2 Yksittäinen kaapeli ja kaapelihylly (s 2 Muoviputki ja läpiviennin reuna (s 1 Muoviputki ja muoviputki (s 2 ) = 100 mm Muoviputki ja kaapelihylly (s 2 ) = 50 mm Metalliverkko kiinnitettynä metallisilla ankkureilla vaaditaan palokatkotyynyjen alle (E 2 ). Pinnoitetut kaapelit 21mm asti Pinnoitetut kaapelit 21-90mm Kaapeliniput 80mm asti, yksittäisen kaapelin max halkaisija 21mm Teräksiset ja muoviset suojaputket 16mm asti Massiivilattiat >150 mm EI 120 EI 90 EI 120 1) EI 90 (E 120) EI 120 (E 240) EI 120-U/U (E240) Hilti CFS-CU L palokatkotyyny käärittynä tekniikan ympärille (kts. Kuva) I A = 150 mm 1) I A = 300 mm + Lisäksi Hilti palokatkoakryyli CFS-S ACR (A 1 ) Kts. Yläpuolen taulukko Metalliverkko kiinnitettynä metallisilla ankkureilla vaaditaan palokatkotyynyjen alle (E 2 ). Cables Conduits Pipes Additional cable wrapping Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 7
8 Hilti palokatkotyyny CFS-CU Lisämääreet Hiltin palokatkotuotteet on testattu perusteellisesti ja sovitettu yksilöllisesti vastaamaan rakennuksen mekaanisten ja sähköisten asennuksien teknisiä vaatimuksia. Erinomaisten passiivisten palonsuojaominaisuuksiensa lisäksi Hiltin palokatkotuotteet täyttävät yhä tärkeämmät rakennustekniikan asettamat vaatimukset ja auttavat myös suunnittelijoita ja asentajia täyttämään nämä lisävaatimukset. Käyttöön sopivuuden arviointi on suoritettu EOTA ETAG nro 026 osan 2 mukaisesti. Ominaisuudet Ominaisuuksien arviointi Normi, standardi, testi Vaaralliset aineet Melunsuojaus (ilmaäänen eristävyys) Käyttöturvallisuus Mekaaninen kestävyys ja vakaus Iskunkestävyys / liikkeenkestävyys Kestävyys ja huollettavuus Alle sovellettavien ammatillisen altistuksen rajojen, sikäli kuin sellaisia rajoja on asetettu (vrt. Euroopan komission vaarallisten aineiden luettelo) R w (C; C tr ) = 50 db D n,e,w (C; C tr ) = 58 db Käyttöturvallisuus: Pehmeän kappaleen isku: Energia 300 Nm. Kovan kappaleen isku: energia 10 Nm Luokka Z 2 (soveltuu läpivientitiivisteisiin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisälämpötiloissa. EI alle 0 C lämpötiloihin. Palonkestävyys Class B s 1, d 0 EN Käyttöturvallisuustiedote EN ISO EN ISO EN ISO EOTA tekninen raportti TR001 EOTA tekninen raportti TR 024 ETAG Palvelut Yli 20 vuoden maailmanlaajuisella kokemuksellaan Hilti kuuluu palokatkojärjestelmien johtaviin toimittajiin. Autamme aktiivisesti palokatkoprojektien paremmassa hallinnassa ja tarjontaamme kuuluvat: Nopeat tekniset arviot Laaja tekninen kirjallisuus Koulutus ja esittely paikan päällä Kehittynyt rakennustyömaalogistiikka Erityisten käyttökohdevaatimusten mukaisuuden varmistaminen Hiltin palokatkoasiantuntijoiden kansainvälinen verkosto Kokeneiden myyntiedustajiemme, kenttäinsinööriemme, palokatkoasiantuntijoidemme ja asiakaspalveluedustajiemme verkosto on vain puhelinsoiton päässä: sivu 8 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011
9 Hilti (Suomi) Palokatkotyyny Oy CFS-CU Pl 164 Julkaisu /2011 Vantaa sivu 9 Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan I W en I 2010 I Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.