Source: http://docplayer.fi/52485722-Heinolan-kaupungin-jatevedenpuhdistamon-neljannesvuosi-yhteenveto-loka-joulukuu-ja-vuosiyhteenveto-2015.html
Timestamp: 2018-10-16 15:35:16+00:00
Document Index: 24531965

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO PDF
Download "HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015"
Aino Kahma
1 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO VUOSIYHTEENVETO HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO YLEISTÄ Heinolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jossa fosfori saostetaan rinnakkaissaostuksena ferrosulfaatilla. Puhdistamon mitoitusarvot ovat: Mitoitusvirtaama Q keskim m 3 /d Q max 800 m 3 /h AVL BOD 7 -kuorma kg/d Fosforikuorma 50 kg/d Puhdistamolta otetaan kokoomanäyte 12 kertaa vuodessa tulevasta, esiselkeytetystä ja lähtevästä jätevedestä. Kaikista näytteistä analysoidaan kiintoaine, alkaliteetti, ph, kokonaistyppi ja fosfori. Lisäksi esiselkeytetystä ja lähtevästä vedestä analysoidaan liukoinen fosfori sekä tulevasta ja lähtevästä COD Cr, BOD 7ATU ja sähkönjohtavuus. Lähtevästä vedestä analysoidaan myös fekaaliset enterokokit ja ammoniumtyppi. Näytteet tulevasta ja lähtevästä vedestä kerätään automaattisilla näytteenottimilla koko vuorokauden ajalta virtaaman suhteen painottaen. Vaasan hallinto-oikeuden antamassa ympäristöluvassa (ISY 64/04/1, , VaHO 06/0100/02, ) asetetut lupaehdot puhdistetulle jätevedelle ovat neljännesvuosikeskiarvoina ohitukset ja ylivuodot mukaan lukien: BOD 7atu -arvo enintään 10 mgo 2 /l ja poistoteho vähintään 95 % sekä kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,3 mg/l ja poistoteho vähintään 95 %. Tapiontie 2 C Kouvola Puh. (05) y-tunnus
2 Puhdistetun jäteveden näytekohtainen COD Cr -arvo saa olla enintään 125 mgo 2 /l ja poistotehon tulee olla vähintään 75 %. Näytekohtainen kiintoainepitoisuus saa olla enintään 35 mg/l tai poistotehon tulee olla vähintään 90 %. Vuoden aikana saa olla kaksi näytettä, jotka eivät täytä näitä raja-arvoja. Typpipitoisuuden tavoitearvona on enintään 20 mg/l aikana, jolloin biologisen prosessin lämpötila on vähintään 12 C. Vuonna 2015 puhdistamolta kerättiin näytteet taulukon 1 mukaisina ajankohtina, taulukossa myös tarkkailun aikaiset virtaamat. Lietenäyte tutkittiin kaksi kertaa. Näytteet analysoitiin KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Taulukko 1. Näytteenkeräysajankohdat ja tarkkailun aikaiset virtaamat. Näytteenkeräys Virtaama (m 3 /vrk) tarkkailukertojen ka -virtaama TULOKUORMITUS Koko vuoden puhdistettu vesimäärä oli m 3 eli keskimäärin m 3 /vrk, joka alittaa mitoitusvirtaaman (käyttötarkkailun yhteenvetolomake liite 1). Ohituksia ei ollut (liite 1). Suurin vuorokausivirtaama oli m 3 (viikolla 18 huhti-toukokuussa) (liite 2). Suurin viikkovirtaama oli m 3 (viikolla 18) ja pienin viikkovirtaama m 3 (viikolla 46 marraskuussa). Jaksolla loka-joulukuu suurin viikkovirtaama oli m 3 (viikolla 51 joulukuussa). Puhdistamolle tuleva vesimäärä on ollut vuosina keskimäärin m 3 /vrk (taulukko 2). Vuonna 2015 vesimäärä oli keskimääräistä pienempi. Vuonna 2009 tuleva vesimäärä oli mittauksen mukaan muita vuosia selvästi suurempi, mutta koska lähtevä vesimäärä oli aiempien vuosien tasoa, tulosta voidaan pitää virheellisenä. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2
3 Taulukko 2. Puhdistamolle tuleva vesimäärä ja ohitukset (m 3 /vrk) vuosina tuleva m 3 /vrk ohitus m 3 /vrk ka Tulokuormitus oli vuonna 2015 pienintä 10 vuoden tarkastelujaksolla (taulukko 3). Vuoden 2009 tulokuormitus oli laskelmien mukaan selvästi keskimääräistä suurempaa, mikä johtuu tulevan veden suuriksi mitatuista määristä. Taulukko 3. Puhdistamon tulokuormitus (kg/vrk) vuosina ka BOD 7ATU COD Cr fosfori typpi kiintoaine Lokakuun näytteenottokerralla tulevan veden pitoisuudet olivat selvästi keskimääräistä suurempia. Elokuussa tulevan veden sähkönjohtavuus oli erittäin korkea. Tuleva vesi oli huhti- ja toukokuussa keskimääräistä laimeampaa. Kuusakoski Oy:n Rajavuoren kaatopaikan suotovesiä on käsitelty puhdistamolla kesäkuusta lähtien yhteensä m 3. Vanerikadun ja Vierumäen vastaanottopaikkojen kautta puhdistamolle viemäröitiin vuonna 2015 sakokaivolietettä m alkaen sakokaivolietteet tuotiin suoraan puhdistamolle, yhteensä m 3. Yhteensä sako- ja umpikaivolietteitä vastaanotettiin m 3. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 3
4 3 KEMIKAALIT SEKÄ SÄHKÖN-, ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS Jäteveden saostukseen käytettiin vuoden aikana ferrosulfaattia kg eli keskimäärin 940 kg/vrk (liite 1). Puhdistamon sähkönkulutus oli kwh. Kaukolämmön kulutus oli kwh. Verkostovettä kului m 3. 4 PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS Koko vuoden jaksolla katsottuna tulostaso oli hyvä (taulukko 4, vuosiyhteenvetolaskelma liite 3). Taulukko 4. Vesistöön menevän puhdistetun jäteveden pitoisuudet (mg/l), puhdistuksen kokonaistehot ja luparajat vuonna BOD 7ATU jakso 1 jakso 2 jakso 3 jakso 4 koko vuosi luparajat 3,6 mg/l 2,4 mg/l 5,6 mg/l 7,7 mg/l 4,5 mg/l 10 mg/l 97 % 99 % 94 % 95 % 96 % 95 % (jaksokohtainen) COD Cr 19 mg/l 15 mg/l 37 mg/l 53 mg/l 29 mg/l 125 mg/l 95 % 90 % 89 % 87 % 90 % 75 % (näytekohtainen) fosfori 0,13 mg/l 0,10 mg/l 0,21 mg/l 0,56 mg/l 0,22 mg/l 0,3 mg/l 98 % 97 % 96 % 93 % 96 % 95 % (jaksokohtainen) kiintoaine 3,0 mg/l 1,9 mg/l 5,2 mg/l 9,2 mg/l 4,5 mg/l 35 mg/l tai 99 % 98 % 97 % 96 % 98 % 90 % (näytekohtainen) Puhdistetun jäteveden vesistökuormitus vuosina on esitetty taulukossa 5. Vuonna 2015 vesistökuormitus oli keskimääräistä pienempää. Hapenkulutukset ja typpikuormitus olivat vuonna 2015 pienimpiä koko 10 vuoden tarkastelujaksolla. Taulukko 5. Puhdistetun jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus (kg/vrk) ka BOD 7ATU COD Cr fosfori 3,8 2,6 2,8 2,1 1,1 1,3 1,6 1,8 1,9 1,4 2,0 typpi kiintoaine Kymijoen vesi ja ympäristö ry 4
5 5 JÄTEVESILIETTEEN MÄÄRÄ, LAATU JA SIJOITUS Lietettä kuljetettiin Labio Oy:lle Lahteen biokaasu- ja kompostointilaitokselle m 3 (liite 1). Kuivattu liete analysoitiin kaksi kertaa vuonna Näytteet otettiin ja Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista (nro 24/11) on annettu lannoitevalmisteiden haitallisille metalleille enimmäispitoisuudet. Lietenäytteiden sisältämät raskasmetallipitoisuudet (taulukko 6) olivat selvästi alle enimmäispitoisuuksien, joten tutkittujen ominaisuuksien osalta lietettä voi käyttää lannoitteena. Taulukko 6. Lietetutkimusten & tulokset. Kuivaaine hehkjäänn ph typpi fosfori kromi nikkeli kadmium lyijy sinkki kupari elohopea % % ka g/kgka mg/kgka mg/kgka mg/kgka , <0, , , ,6 8,5 <0, ,14 6 TULOSTEN TARKASTELU Loka-joulukuu Neljännen jakson ensimmäisellä näytteenottokerralla tulokset olivat jaksolle ja yksittäisille näytteille asetettujen rajojen mukaisia (jaksoyhteenvetolaskelma liitteenä 4). Typpipitoisuus oli tavoitearvon mukainen. Marraskuun näytteenottokerralla fosforitulokset eivät olleet jaksolle asetettujen ehtojen mukaisia. Typpipitoisuus ei ollut tavoitearvon mukainen. Joulukuun näytteenottokerralla fosforitulokset ja BOD:n poistoteho eivät olleet jaksolle asetettujen ehtojen mukaisia. Kiintoaine ja COD-tulokset olivat yksittäisille näytteille asetettujen ehtojen mukaisia, sillä vaikka kiintoaineen poistoteho alitti tehovaatimuksen, pitoisuus oli ehtojen mukainen. Typpipitoisuus oli tavoitearvon mukainen vaikka veden lämpötila oli alle +12 C. Puhdistamo ei täyttänyt jaksolle asettuja ehtoja fosforin osalta. Suotovesi-, sako- tai umpikaivokuormat aiheuttivat ongelmia. Joulukuussa lähtevän veden kiintoainepitoisuus oli keskimääräistä suurempi. Ilmastusaltaiden lämpötila oli lokakuussa 13,6 C, marraskuussa 12,1 C sekä joulukuussa 9,9 C. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 5
6 Koko vuosi Tammi-maaliskuun jakson aikana puhdistamo toimi erittäin hyvin ja jakson lupaehdot saavutettiin. Kiintoaineen ja COD:n yksittäiset näytteet olivat asetuksen mukaisia. Jakson näytteenottokerroilla ilmastusaltaiden lämpötilat olivat 6-7 C. Helmikuun tarkkailukerralla lähtevän veden fosfori- ja kiintoainepitoisuudet olivat erittäin pieniä. Koko jaksolla kemiallinen hapenkulutus oli alle määritysrajan tai määritysrajan tuntumassa. Lingon rummun huolto oli Huhti-kesäkuun jakson aikana puhdistamo toimi erittäin hyvin ja jakson lupaehdot saavutettiin. Kaikki COD:n ja kiintoaineen yksittäiset näytteet olivat lupaehtojen mukaisia. Huhtikuussa lähtevän veden kiintoainepitoisuus, hapenkulutukset ja enterokokkien määrä oli alle määritysrajan, toukokuussa hapenkulutukset. Lähtevän veden fosforipitoisuus oli jaksolla pieni. Jakson näytteenottokerroilla ilmastusaltaiden lämpötilat olivat 7, 8 ja 11 C. Puhdistamolla tehtiin automaatiosaneerausta Logiikkamuutokset paransivat prosessinohjausta, mutta ylijäämälietteen poisto, ferron valmistus ja ilmastus olivat käsisäädöillä asti. Heinä-syyskuun jakson aikana puhdistamo toimi melko hyvin. Jakson lupaehdot saavutettiin lukuun ottamatta BOD:n niukkaa poistotehon alitusta. Kaikki COD:n ja kiintoaineen yksittäiset näytteet olivat lupaehtojen mukaisia. Syyskuun näytteenottokerralla lähtevän veden sähkönjohtavuus, alkaliteetti, hapenkulutukset ja typpipitoisuus olivat keskimääräistä suurempia. Jakson näytteenottokerroilla ilmastusaltaiden lämpötilat olivat C. Lähtevän veden typpipitoisuudet ylittivät tavoitetason heinä- ja syyskuun tutkimuskerroilla. Elokuussa typpipitoisuus oli pienempi kuin koskaan aiemmin tarkkailun aikana. Katsottaessa vuotta kokonaisuutena puhdistamo toimi typen poistoa lukuun ottamatta hyvin. Kiintoaineen poistoteho oli joulukuun näytteenottokertaa lukuun ottamatta %. COD:n ja kiintoaineen yksittäiset näytteet olivat ehtojen mukaisia. Vuodessa saa olla kaksi näytettä, jotka eivät täytä ehtoja. Lähtevän veden hapenkulutukset olivat syyskuusta lähtien suurempia kuin alkuvuodesta. Lähtevän veden fosforipitoisuudet olivat vuoden toisella puolikkaalla suurempia kuin ensimmäisellä. Graafinen esitys puhdistamon toiminnasta on liitteenä 5. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 6
7 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Anne Åkerberg Tutkija, FM LIITTEET 1 käyttötarkkailun yhteenvetolomake (2 sivua) 2 viikkovirtaamat vuosiyhteenvetolaskelma 2015 (2 sivua) 4 jaksoyhteenvetolaskelma loka-joulukuulta 2015 (2 sivua) 5 graafinen esitys puhdistamon toiminnasta TIEDOKSI Heinolan kaupunki, vesihuoltolaitos, (posti + pdf) Heinolan kaupunki, ympäristötoimisto, Hämeen ELY-keskus, Tiedot siirretään sähköisesti TYVIin Kymijoen vesi ja ympäristö ry 7
8 KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE LIITE 1 Vuosi: 2015 Kunta: Heinola Puhdistamo: Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamo Puhdistamonhoitajan nimi ja puhelinnumero: Jake Nylund Kuukausi Käsitelty vesimäärä Jäteveden saostukseen käytetyt kemikaalit min keskim max m 3 /kk 1: yht. kg/kk g/m 3 kg/kk g/m 3 Ferro Polym. Sakokaivoliete Lietteen loppusijoitus m 3 /kk viljelykäyttö viherrakenta minen kaatopaikka erill. varasto tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä koko vuonna Keskimäärin vuorokautta kohti muualle minne? Kujala m 3 /kk Kymijoen vesi ja ympäristö ry Tapiontie 2C, Kouvola puh
9 LIITE 1 Sähkön kulutus Polymeeriä, jäteveteen Polymeeriä, lietteeseen Neutralointikemikaalit Kalkkia, lietteeseen Lietettä kompostoitu kwh/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi m 3 /vuosi Ohituksia: ei ohituksia koko vuonna ei kyllä, selvitys erillisellä lomakkeella Lingon rummun iso huolto Automaatiosaneeraus , Mipro Oy. Osa laitoksesta käsiajolla Ilmastuksen lämpötila > 12 astetta alkaen. Kymijoen vesi ja ympäristö ry Tapiontie 2C, Kouvola puh
10 LIITE 2 VIIKKOVIRTAAMAT Vuosi:2015 Viemärilaitos: Heinola Jakso: Vuosi Viikko nro Kokonaisvirtaama m 3 /viikko Suurin vuorokausivirtaama (Q max ) m 3 /vrk Viikko nro Kokonais -virtaama m 3 /viikko Suurin vuorokausivirtaama (Q max ) m 3 /vrk Viikko 53, yht ja maks Kymijoen vesi ja ympäristö ry Tapiontie 2C, Kouvola puh
11 VUOSIRAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 LIITE 3 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Heinolan keskuspuhdistamo, Heinola LAITOSTUNNUS: 188 TARKKAILUJAKSOT: J1 = J2 = J3 = J4 = Tulokset/jaksot J1 J2 J3 J4 Vuosi Raja Tavoite Virtaama Käsitelty m³/d Ohitus m³/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön m³/d k-aine Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva vl mg/l Käsitelty mg/l 2,9 1,9 5,3 9,3 4,5 35 Ohitus mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön mg/l 3,0 1,9 5,2 9,2 4,5 35 Käsittelyteho % Kokonaisteho % COD Cr Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva vl mgo2/l Käsitelty mgo2/l Ohitus mgo2/l 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön mgo2/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BHK7 (ATU) Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva vl mgo2/l Käsitelty mgo2/l 3,6 2,4 5,7 7,7 4,5 10 Ohitus mgo2/l 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön mgo2/l 3,6 2,4 5,6 7,7 4,5 10 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva vl mgn/l Käsitelty mgn/l Ohitus mgn/l 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön mgn/l
12 VUOSIRAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Heinolan keskuspuhdistamo, Heinola LAITOSTUNNUS: 188 TARKKAILUJAKSOT: J1 = J2 = J3 = J4 = Tulokset/jaksot J1 J2 J3 J4 Vuosi Raja Tavoite kok.n Käsittelyteho % 35 0, Kokonaisteho % 35 0, kok.p Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d 0,84 0,76 1,1 3,0 1,4 Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d 0,84 0,76 1,1 3,0 1,4 Tuleva vl mgp/l 5,4 2,7 5,6 8,1 5,1 Käsitelty mgp/l 0,13 0,095 0,21 0,57 0,22 0,3 Ohitus mgp/l 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön mgp/l 0,13 0,095 0,21 0,56 0,22 0,3 Käsittelyteho % Kokonaisteho %
13 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 LIITE 4 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Heinolan keskuspuhdistamo, Heinola LAITOSTUNNUS: 188 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d Käsitelty m³/d Ohitus m³/d ,0 Vesistöön m³/d lämpötila Tuleva (vl) C Käsitelty C ,9 12 Ohitus C Vesistöön C ,9 k-aine Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 4,9 6,6 14 9,3 35 Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l 4,9 6,6 14 9,2 35 Käsittelyteho % Kokonaisteho % COD Cr Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mgo2/l Käsitelty mgo2/l Ohitus mgo2/l 0,0 Vesistöön mgo2/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BHK7 (ATU) Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mgo2/l Käsitelty mgo2/l 8,7 6,4 7,8 7,7 10 Ohitus mgo2/l 0,0 Vesistöön mgo2/l 8,7 6,4 7,8 7,7 10 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d
14 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Heinolan keskuspuhdistamo, Heinola LAITOSTUNNUS: 188 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite kok.n Tuleva (vl) mgn/l Käsitelty mgn/l Ohitus mgn/l 0,0 Vesistöön mgn/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 1,3 3,2 5,0 3,0 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 1,3 3,2 5,0 3,0 Tuleva (vl) mgp/l 9,7 7,7 6,6 8,1 Käsitelty mgp/l 0,28 0,67 0,70 0,57 0,3 Ohitus mgp/l 0,0 Vesistöön mgp/l 0,28 0,67 0,70 0,56 0,3 Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % Kokonaisteho %
15 LIITE 5 Heinolan puhdistamon lähtevän jäteveden pitoisuuksia, reduktioita ja lämpötiloja 2015 luparajat vaakaviivoina, typpipitoisuuden osalta kyseessä on tavoitearvo prosessilämpötilan ollessa yli +12 C Kiintoainepitoisuus mg/l Kiintoainereduktio % Vuosi Vuosi CODCr mgo2/l COD-reduktio % Vuosi Vuosi BOD7ATU mgo2/l BOD-reduktio % J1 J2 J3 J4 Vuosi 85 J1 J2 J3 J4 Vuosi Fosforipitoisuus mg/l Fosforireduktio % 0, ,5 0,4 95 0,3 0,2 90 0,1 0 J1 J2 J3 J4 Vuosi 85 J1 J2 J3 J4 Vuosi Typpipitoisuus mg/l Typpireduktio % Vuosi Vuosi Veden lämpötila C
16 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUU YLEISTÄ Heinolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jossa fosfori saostetaan rinnakkaissaostuksena ferrosulfaatilla. Puhdistamon mitoitusarvot ovat: Mitoitusvirtaama Q keskim m 3 /d Q max 800 m 3 /h AVL BOD 7 -kuorma kg/d Fosforikuorma 50 kg/d Puhdistamolta otetaan kokoomanäyte 12 kertaa vuodessa tulevasta, esiselkeytetystä ja lähtevästä jätevedestä. Kaikista näytteistä analysoidaan kiintoaine, ph, BOD 7ATU, kokonaistyppi ja fosfori. Lisäksi esiselkeytetystä ja lähtevästä vedestä analysoidaan alkaliteetti ja liukoinen fosfori. Tulevasta ja lähtevästä vedestä analysoidaan lisäksi COD Cr. Lähtevästä vedestä analysoidaan myös fekaaliset enterokokit ja ammoniumtyppi. Esiselkeytyksestä otettujen näytteiden analyysituloksia ei näy tämän jaksoraportin yhteenvetotaulukossa. Näytteet tulevasta ja lähtevästä vedestä kerätään automaattisilla näytteenottimilla koko vuorokauden ajalta virtaaman suhteen painottaen. Tammi-maaliskuussa näytteet kerättiin , ja Näytteet analysoitiin KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Tapiontie 2 C Kouvola Puh. (05) y-tunnus
17 2 TULOKUORMITUS Tammi-maaliskuun puhdistettu vesimäärä oli yhteensä m 3 eli keskimäärin m 3 /vrk, joka on vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (käyttötarkkailun yhteenvetolomake liitteenä 1, viikkovirtaamat liitteenä 2). Jakson suurin viikkovirtaama oli m 3 (helmikuussa viikolla 6) ja pienin viikkovirtaama oli m 3 (tammikuussa viikolla 3). Jakson maksimi vuorokausivirtaama oli m 3 (viikolla 6). Tulevan veden kemiallinen hapenkulutus oli tammikuussa keskimääräistä suurempi ja jätevesimäärä keskimääräistä pienempi. 3 KEMIKAALIEN KULUTUS Ferrosulfaattia käytettiin jakson aikana kg (liite 1). 4 PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS Puhdistamolta lähtevän ja vesistöön johdettavan veden keskimääräiset pitoisuudet, puhdistustehot ja kuormitukset tammi-maaliskuun jaksolla ovat taulukossa 1. Taulukossa on lupamääräyksen mukaiset luparajat. Lisää tuloksia jaksoraportin yhteenvetotaulukossa liitteessä 3. Puhdistamolla ei ollut ohituksia jakson aikana. Taulukko 1. Puhdistetun jäteveden pitoisuuksia, reduktioita ja kuormituksia jaksolla tammimaaliskuu. Lähtevä Pitoisuus (mg/l) Vesistöön menevä Lupaehdot Reduktio % Kuormitus (kg/d) BOD 7ATU 5, mg/l, 95 % Kok.fosfori 0, ,6 0,3 mg/l, 95 % COD Cr mg/l, 75 %, näytekohtainen Kiintoaine 2, mg/l, 90 %, näytekohtainen Kok.typpi tavoite alle 20 mg/l kun prosessilämpötila yli 12 o C 5 JÄTEVESILIETTEEN LAATU, MÄÄRÄ JA SIJOITUS Liete tutkittiin kerran jakson aikana, Näytteen sisältämät raskasmetallipitoisuudet olivat selvästi alle enimmäispitoisuuksien, joten tutkittujen ominaisuuksien osalta lietettä voi käyttää lannoitteena. Kuivattua lietettä kuljetettiin Labio Oy:lle Lahteen biokaasu- ja kompostointilaitokselle 659 m 3 (liite 1). Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2
18 6 TULOSTEN TARKASTELU Tammikuun tarkkailukerralla lähtevän veden fosforipitoisuus oli pieni ja kemiallinen hapenkulutus alle määritysrajan. Helmi-maaliskuussa fosforitulokset eivät aivan olleet jaksolle asetettujen ehtojen mukaisia, mistä johtuen koko jakson tasolla tarkasteltuna fosforin puhdistusteho jäi niukasti lupaehdosta. Fosforipitoisuus ja BOD-tulokset olivat jakson lupaehtojen mukaisia. Kiintoaineen ja COD:n yksittäiset näytteet olivat asetuksen mukaisia. Jakson näytteenottokerroilla ilmastusaltaiden lämpötilat olivat reilu 7 C. KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Anne Åkerberg Tutkija, FM LIITTEET 1 Käyttötarkkailun yhteenvetolomake 2 Viikkovirtaamat 3 Yhdistelmätaulukko tuloksista (2 sivua) TIEDOKSI Heinolan kaupunki, vesihuoltolaitos, (posti + pdf) Heinolan kaupunki, ympäristötoimisto, Hämeen ELY-keskus, Tiedot siirretty sähköisesti TYVIin Kymijoen vesi ja ympäristö ry 3
19 KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE LIITE 1 Vuosi: 2016 Kunta: Heinola Puhdistamo: Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamo Puhdistamonhoitajan nimi ja puhelinnumero: Jake Nylund Kuukausi Käsitelty vesimäärä Jäteveden saostukseen käytetyt kemikaalit min keskim max m 3 /kk 1: yht. kg/kk g/m 3 kg/kk g/m 3 Ferro Polym. Sakokaivoliete Lietteen loppusijoitus m 3 /kk viljelykäyttö viherrakenta minen kaatopaikka erill. varasto Tammi Helmi Maalis muualle minne? Kujala m 3 /kk Yhteensä koko vuonna Keskimäärin vuorokautta kohti Kymijoen vesi ja ympäristö ry Tapiontie 2C, Kouvola puh
20 LIITE 2 VIIKKOVIRTAAMAT Vuosi: 2016 Jakso: 1 Viemärilaitos: Heinola Viikko nro Kokonaisvirtaama m 3 /viikko Suurin vuorokausivirtaama (Q max ) m 3 /vrk Viikko nro Kokonais -virtaama m 3 /viikko Suurin vuorokausivirtaama (Q max ) m 3 /vrk Kymijoen vesi ja ympäristö ry Tapiontie 2C, Kouvola puh
21 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 LIITE 3 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Heinolan keskuspuhdistamo, Heinola LAITOSTUNNUS: 188 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d Käsitelty m³/d Ohitus m³/d ,0 Vesistöön m³/d lämpötila Tuleva (vl) C Käsitelty C 7,1 7,3 7,7 7,4 Ohitus C Vesistöön C 7,1 7,3 7,7 k-aine Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 9, Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 9, Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 2,2 3,2 2,2 2,6 35 Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l 2,2 3,2 2,2 2,6 35 Käsittelyteho % Kokonaisteho % COD Cr Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mgo2/l Käsitelty mgo2/l Ohitus mgo2/l 0,0 Vesistöön mgo2/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BHK7 (ATU) Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mgo2/l Käsitelty mgo2/l 5,4 4,6 7,4 5,8 10 Ohitus mgo2/l 0,0 Vesistöön mgo2/l 5,4 4,6 7,4 5,8 10 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d
22 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Heinolan keskuspuhdistamo, Heinola LAITOSTUNNUS: 188 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite kok.n Tuleva (vl) mgn/l Käsitelty mgn/l Ohitus mgn/l 0,0 Vesistöön mgn/l Käsittelyteho % ,4 13 Kokonaisteho % ,4 13 NH4-N Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mgn/l Käsitelty mgn/l Ohitus mgn/l 0,0 Vesistöön mgn/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 0,86 2,0 1,6 1,6 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 0,86 2,0 1,6 1,6 Tuleva (vl) mgp/l 7,2 4,9 5,1 4,9 Käsitelty mgp/l 0,19 0,33 0,31 0,28 0,3 Ohitus mgp/l 0,0 Vesistöön mgp/l 0,19 0,33 0,31 0,27 0,3 Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % Kokonaisteho %
No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016
No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 14. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi
MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016
Vastaanottaja Mäntsälän Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 18.10.2016 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Päivämäärä
S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki C 704.5 Vesi- ja viemärilaitos Vesihuoltopäällikkö Heikki Hirvonen (email) Käsityökatu 42-44 4.3.2008 78201 VARKAUS Tiedoksi
ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Laura Lehtniemi 4.2.213 Nro 29-13-613 2 (13) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017
Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 1.8.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Päivämäärä 1.8.2017
Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015.
Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen
JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU
JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti
MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2016
Vastaanottaja Nivos Vesi Oy (ent. Mäntsälän Vesi Oy) Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 4/2016 ja vuosiyhteenveto Päivämäärä 22.2.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO
KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Heidi Ilmanen 6.7.21 Nro 238-1-3443 2 (14) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (29) Sisällys
MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017
Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 1/2017 Päivämäärä 19.4.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 Päivämäärä
KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Mirva Levomäki 17.6.21 Nro 22-1-2848 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (29) Sisällys
Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015
Raportti 20/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 20/2016 Espoon
TERVON KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN JAKSOYHTEENVETO TAMMI-KESÄKUULTA 2015
1 / 3 Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO C 776 4.9.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen
Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015
Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun
VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ
Vesiosasto/HKO 11.8.2014 Kirjenumero 615/14 Virtain kaupunki Vesihuoltolaitos PL 85 34801 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ
Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten
Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten tarkkailu 2015 Jari Männynsalo Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin
KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Heidi Ilmanen 25.2.211 Nro 238-11-73 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys
ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Laura Lehtniemi 25.3.215 Nro 29-15-1658 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet
JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO
JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2011 JA JAKSORAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) Puhdistettu jätevesi johdetaan ojaa pitkin Luhtajokeen. 1. Yleistä
ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Laura Lehtniemi 16.9.214 Nro 29-14-675 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen (email) 72210 TERVO C 776 16.8.2012 Tiedoksi (email): Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka
JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO
JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo
KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Heidi Ilmanen 6.3.214 Nro 238-14-1217 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213)
KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Nina Leino 26.3.212 Nro 238-12-1412 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (211)
JOENSUUN VESI LIIKELAITOS
JOENSUUN VESI LIIKELAITOS Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 217 on 2,55 milj. euroa. Toteutuneen ensimmäisen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun
KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014
Pantone 3 Vesiosasto/HKO 11.5.214 Kirjenumero 46/15 Kankaanpään kaupunki Tekniset palvelut 387 Kankaanpää KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 214
LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 SISÄLTÖ
Pantone 3 Vesiosasto/ET 28.4.217 Kirjenumero 55/17 Lempäälän kunta Tekninen toimisto PL 36 3751 LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 216 SISÄLTÖ
S- J L u...
Pantone 300 Or PL 35 O JÄ K S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii rive L 7 5301 OR ÄT KÄ SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 eden 1 O RIV TE ÄYT SÄ PER YLE TUL KÄS 1 2 3 LIET TUL EET 1. T
TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 3/2017, 30.8.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä
Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon
1 / 16 Tervon kunta C 776 Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO 9.2.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen
Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi
1 15.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2015 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2014 TA 2015 Tot 3/2015 % ta:sta Muutos 14-15 Muutos % Tuotot 3 393 14 780 3 479 23,5 86 2,5 Kulut -1 626-7 424-1 435 19,3
IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015
IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015 Jakelu: Kaakkois-Suomen ELY-keskus / Riitta-Sisko Wirkkala Kaakkois-Suomen ELY-keskus / kirjaamo Imatran seudun ympäristötoimi / Anna-Maija
Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013.
1 / 16 Oravin vesiosuuskuntac 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi 30.1.2014 Tiedoksi (email): Jyri Rautiainen Etelä-Savon ELY-keskus Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunta/ Matti Rautiainen
7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA
7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003
KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Mirva Levomäki 18.1.211 Nro 22-11-174 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys
KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON
KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä
1 11.10.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 9/2015 TA 2016 Tot 9/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 11 423 15 478 11 444 73,9 21 0,2 Kulut -5 329-7 581-5 309 70,0
KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 versio 2 Heidi Ilmanen 24.3.214 Nro 325-14-134 2 (23) KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014
Raportti 8/215 Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 214 Jari Männynsalo Raportti 8/215 Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun
JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (
JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Riihimäen kaupungin jätevedenpuhdistamo
KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Laura Lehtniemi 5.3.213 Nro 22-13-1238 2 (16) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (212) Sisällys
Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta.
TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2/2017, 3.5.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä
KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO
s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 28.12.2016 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU
KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 versio 2 Heidi Ilmanen 21.3.214 Nro 22-14-1128 2 (19) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
JANAKKALAN KESKUSJÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2015
Vesiosasto/ET 14.3.216 Kirjenumero 326/16 Janakkalan Vesi Harvialantie 7 B, 2.krs 142 Turenki JANAKKALAN KESKUSJÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 215 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT...
KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Mirva Levomäki 25.2.211 Nro 325-11-7 2 (22) KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo
Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari
s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8.9.2014 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU
S- J L u
Pantone 300 Or PL 35 O JÄ K 2 S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii rive L 7 5301 OR ÄT KÄ 201 SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 eden 1 O RIV TE ÄYT 17 SÄ PER YLE TUL KÄS 1 2 3 LIET TUL
KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Laura Lehtniemi 2.3.213 Nro 325-13-1244 2 (22) KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
Iijoen alaosan yhteistarkkailu v Jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatuslaitokset. Osa 1: Käyttö- ja kuormitustarkkailu. Osa 2: Vesistötarkkailu
16WWE075 4.5.011 Iijoen alaosan yhteistarkkailu v. 010 Jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatuslaitokset Osa 1: Käyttö- ja kuormitustarkkailu Osa : Vesistötarkkailu 16WWE075 7.4.011 Iijoen alaosan yhteistarkkailu
Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/
Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (5) 9 Vantaanjoen jätevesipuhdistamoiden toiminta vuonna 2013 HEL 2014-010498 T 11 00 02 Päätösehdotus Esittelijä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi
LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan
KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Heidi Ilmanen 27.4.215 Nro 22-15-2142 2 (2) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (214) Sisällys
IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU V. 2012
IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU 2012 16UEC0057 25.4.2013 IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU V. 2012 JÄTEVEDENPUHDISTAMOT JA KALANKASVATUSLAITOKSET OSA 1: KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILU OSA 2: VESISTÖTARKKAILU
Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012
Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 45 / 2013 Heikki Veijola Ympäristöntutkimuskeskus,
s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 9/2016, 22.9.2016 (5keukk). euruun Jaakonsuon jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana kaikilta osin huomattavasti paremmin kuin edeltävillä tarkkailukerroilla.
s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 10/2015, 8.10.2015 (5keukk). euruun jvp:lle tuli tarkkailuajankohtana 1550 m³/d jätevesivirtaama, mikä on selvästi vuosikeskiarvoa vähäisempi (v. 2014 keskiarvo
Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014
Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Vihdin Vesi kg/d Nummela jvp, vesistöön johdettu typpi ja typenpoistoteho v. % 1983-2014 160 140 120 100 80 60 40 20 0 90 80 70 60
Pantone 3 Vir Ve PL 34 V T V S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii Lii rtai esih L 85 481 VIR TA VU SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 ite 4 in k huo 5 1 V RT AM UO SÄ PER YLE TUL KÄS 1
Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 15 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 HEL 2016-009468 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi
LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 216 Laura Lehtniemi 8.2.217 Nro 262-17-413 2 (19) LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) LIEDON
KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006
4.4.27 proj.nro: 512a KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 LAPIN VESITUTKIMUS OY KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 Aki Nurkkala, ins. Miia Savolainen, FM Jyrki Salo, FM SISÄLLYS 1
KEMIÖN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
KEMIÖN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 27 Nina Leino 2.5.28 Nro 22-8-159 2 (15) KEMIÖN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (27) Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Sääolot
Raportti 4/2016. Nurmijärven Vesi, Klaukkalan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015.
Raportti 4/216 Nurmijärven Vesi, Klaukkalan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 4/216 Nurmijärven Vesi, Klaukkalan jätevedenpuhdistamon käyttö-
JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016
Pantone 3 Vesiosasto/ET 18.5.217 Kirjenumero 62/17 Janakkalan Vesi Harvialantie 7 B, 2.krs 142 Turenki JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 216 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT...