Source: http://docplayer.fr/2404931-Instructions-controleurs-de-pompe-a-incendie-cutler-hammer.html
Timestamp: 2016-10-22 16:51:03+00:00
Document Index: 192048982

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐Instructions Contrôleurs de pompe à incendie Cutler-Hammer
Download "Instructions Contrôleurs de pompe à incendie Cutler-Hammer"
Blanche Audy
1 IM F IM Ri Instructions Contrôleurs de pompe à incendie Cutler-Hammer contrôleur électrique LMR, à mousse FDF, de tension moyenne FDM2 3 IM R i 1. Installation et montage du contrôleur LMR Connexion de pression du système Connexions électriques Tailles des câbles Instructions concernant la vérification électrique Simulation d alarme de défaillance Tension de ligne Commutateur DIP d inversion de phase Dispositif de protection du rotor bloqué Interrupteur d isolation principal/disjoncteur Contacteurs Poignée d urgence Connexions d entrée TB Démarrage à distance Fonctionnement de la valve de déluge Interverrouillage activé Vanne de décharge ouverte Démarrage de pompe Basse pression d aspiration Future no Connexions internes Pompe en marche Démarrage local Démarrage d urgence (MSH) Bouton-poussoir STOP (arrêt) Boutons-poussoirs externes CONFIR. ALARME / STEP (parcourir) Panneau de relais Panneau d affichage principal Touches de fonction HAUT et BAS et MENU CONFIR. ALARME et STEP (parcourir) Bouton Réencl Bouton Essai Lampe Bouton Temps/Impr Indicateurs En circuit Pompe en marche Compteur temps de marche (RPT) Minuterie séquentielle Démarrage local Démarrage à distance Vanne de déluge Interverrouillage activé Basse pression Inversion de phase Défaillance de phase Sous-tension/Surtension Refus de démarrer Basse pression d aspiration Vanne de décharge ouverte Rotor bloqué Démarrage d urgence Écran ACL Fonctionnement du contrôleur...84 ii IM R 5.1 Fonctionnement en mode semi-automatique ou automatique Compteur de temps de marche Minuterie séquentielle Défaillance de phase et inversion de phase Minuterie d essai hebdomadaire Programmation du contrôleur principal Programmation du contrôleur Description de la programmation Changer date Changer délai temps Minuterie hebdomadaire Compteur de temps de marche Langue Minuterie de phase d accélération Press. transduc. (transducteur de pression) Refus de démarrer Press. demarr. (pression de démarrage) Press. d arrêt (pression d arrêt) Alarme basse pression Arrêt basse press. aspir. (arrêt de basse pression d aspiration Programmation du relais futur no. 1, 6CR Press. écart (écart de pression) Press. courante (pression courante) Compt. temps écoulé (compteur de temps écoulé) Nombre d operations Démarrage séquentiel Arrêt manuel Surtension Sous-tension Routine d impression Pour quitter le menu Rapport état Délestage Messages d alarme/d état Imprimante/enregistreuse Procédures d utilisation Fonction d auto-vérification Chargement du papier Papier de remplacement FIGURE 1 : BLOC DE CONNEXION PRINCIPAL : TB FIGURE 2 : CARTE RELAIS FIGURE 3 : SCHÉMAS TYPES FIGURE 4 : PANNEAU D AFFICHAGE PRINCIPAL TABLEAU 1 : RÉFÉRENCE DES CÂBLES D ALIMENTATION FIGURE 5 : MENU DE PROGRAMMATION DU LMR ANNEXE A : ALARMES D AVERTISSEMENT Contrôleurs FDF pour pompes à mousse - Description de la programmation Mode d arrêt Compteur de temps de marche Transducteur de pression Changement de programmation Bas niveau de mousse Interverrouillage de bas niveau de mousse Entrées de la vanne de déluge et de pression de démarrage Relais futur no Pressostat de confirmation...215 IM R iii Interverrouillage activé FIGURE 6 : PANNEAU D AFFICHAGE PRINCIPAL DE LA POMPE À MOUSSE FDF TABLEAU 2 : RÉFÉRENCE DES CÂBLES D ALIMENTATION FIGURE 7 : SCHÉMAS TYPES FIGURE 8 : BLOC DE CONNEXION PRINCIPAL : TB FIGURE 9 : CARTE RELAIS Contrôleurs FDM moyenne tension Alimentation en entreposage Chauffage d appoint Sélection de la tension Type de tension Commutateur DIP de sélection de tension Étiquette de tension FIGURE 10 : CONTRÔLEUR FDM MOYENNE TENSION - DIMENSIONS FIGURE 11 : SCHÉMAS TYPES FIGURE 12 : BLOC DE CONNEXION PRINCIPAL : TB FIGURE 13 : CARTE RELAIS Liste de mise en service du contrôleur LMR Contrôleur de pompe à incendie Rapport de mise en service (installation électrique) Liste de mise en service du contrôleur LMR...326 7 IM R 1 INSTALLATION ET ENTRETIEN MANUEL DES CONTRÔLEURS ÉLECTRIQUES DE POMPE À INCENDIE LMR Lire attentivement le manuel d instructions pour vous familiariser avec les contrôleurs électriques LMR. Les parties de ce manuel qui se rapportent au compteur temps de marche (RPT) ne s appliquent pas au contrôleur de pompe à mousse FDF. Les explications sur le contrôleur de tension moyenne FDM se trouvent, section 16.0 de ce manuel. Plus de détails sur la tension moyenne se trouvent dans le bulletin d instructions : I.B Installation et montage du contrôleur LMR Déballer avec précaution le contrôleur et le vérifier attentivement. Le contrôleur doit se trouver le plus près possible du moteur qu il commande et doit être dans un rayon visible du moteur électrique, de préférence dix pieds ou moins. Le contrôleur LMR peut être installé au mur ou au sol. Comme il est conçu sans pieds, il doit être installé sur des pieds ou fixé à un mur. Pour les dimensions et le poids, consulter les fiches techniques des différents types de contrôleurs de pompe à incendie. 2. Connexion de pression du système Le contrôleur LMR est équipé d un transducteur de pression. Une connexion de pression de l installation femelle NPT ¼ po se trouve en bas sur le côté extérieur du boîtier. La connexion doit être aux normes NFPA, brochure no. 20. REMARQUE : Il ne doit y avoir aucune trace de contamination et de saleté entre les conduites d eau et le pressostat. La pression actuelle est affichée dans le coin en bas à gauche de l écran ACL. Les points de réglage précis de démarrage et de coupure de pression peuvent être programmés dans le contrôleur. Pour les instructions de programmation, voir la section 6. Un rapport des lectures de pression est donné au cours des alarmes ou des écarts de pression. Le transducteur de pression et les composants de plomberie internes peuvent supporter un maximum de 600 lb/po². 3. Connexions électriques REMARQUE : Ne pas percer ou installer de câbles d entrée au-dessus de la carte du contrôleur. *LA GARANTIE SERAIT ANNULÉE EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE* Toutes les connexions électriques doivent correspondre aux normes et aux codes de l électricité locaux et nationaux. Le contrôleur doit être installé ou bien protégé de manière à ne pas être endommagé par l eau sortant des pompes ou des raccords de pompe. Les parties supportant les contrôleurs doivent être au minimum à 305 mm (12 pouces) au-dessus du niveau du sol. Avant de commencer, vérifier toutes les données sur la plaque d identification : le numéro de catalogue, la tension de la ligne c.a., le cheval-vapeur et la fréquence. Vérifier aussi toutes les connexions de câblage et la pression du système. Rechercher des dommages apparents sur les connexions, les composants et les câblages électriques. Réparer si nécessaire. Vérifier le serrage des connexions électriques avant la mise sous tension. Voir le schéma de câblage correspondant dans ce manuel (page 15) et/ou apposé sur la porte, pour connaître le câblage relatif à l alimentation c.a. d arrivée et au câblage du moteur. Installer les conduits nécessaires en utilisant la méthode et les outils appropriés. En haut du boîtier, la tension d arrivée de la ligne c.a. est clairement notée : L1, L2, L3 et masse. 3.1 Tailles des câbles Pour le câblage de commande, utiliser le câble no. 14 AWG pour toutes les connexions électriques. Pour les tailles de câblage d alimentation, voir le TABLEAU 1, page Instructions concernant la vérification électrique AVERTISSEMENT : Les procédures suivantes doivent être exécutées par un électricien qualifié connaissant les procédures de sécurité en électricité pour ce produit et son équipement Pour que la pompe ne s amorce pas à la mise sous tension du contrôleur, s assurer que la pression au transducteur (ligne de détection du contrôleur principal) est de 5 lb/po² ou plus ou maintenir le bouton STOP enfoncé pendant la mise sous tension. Le réglage standard de la pression de démarrage du LMR correspond à 0 lb/po². Une fois le contrôleur sous tension, la pression du système s affiche sur l écran ACL. Voir la section 4.3. Avec un cavalier installé entre les bornes 37 et 49, le contrôleur est verrouillé ce qui empêche un démarrage inattendu de la pompe. Ce cavalier peut être retiré une fois qu il est déterminé que la pompe ne démarrera pas (pour les contrôleurs de pompe à mousse, le démarrage peut être aussi manuel) Vérification de séquence de phase : Le contrôleur LMR est conçu pour être asservi en phase. L1, L2 et L3 doivent être respectivement raccordés aux phases A, B et C. Mettre le contrôleur sous tension en fermant l interrupteur d isolation (MIS) et le disjoncteur (CB). Si le raccordement des phases8 2 IM R est incorrect, la DEL Inversion de phase sur l affichage d alarme s allume. Pour rectifier cette anomalie, voir la section 3.5 afin de modifier le réglage de l interrupteur DP2. Remettre le contrôleur sous tension Vérification de la rotation du moteur : Avec le contrôleur activé, appuyer sur le bouton-poussoir START (démarrage), puis immédiatement sur le bouton STOP pour vérifier la direction de rotation de la pompe. Si la rotation est incorrecte, débrancher et inverser la connexion des bornes de charge du contacteur de moteur T1, T2, T Points d établissement de pression : Ajuster les points d établissement de pression comme indiqué dans la section 6; Points de coupure / démarrage de pression (fonctionne aussi si les contrôleurs de pompe de mousse sont sélectionnés voir la section 15 de ce manuel) Démarrage et coupure : Avec le contrôleur isolé et les valeurs programmées PRESSION DE DÉMARRAGE et PRESSION DE COUPURE, activer le contrôleur. Si la pression d eau du système est inférieure à la valeur PRESSION DE DÉMARRAGE, la pompe démarre. Si le fonctionnement du contrôleur est complètement automatique, la pompe s arrête quand la pression est supérieure au point d arrêt et que l intervalle programmé du compteur de temps de marche (RPT) est terminé. Si le fonctionnement du contrôleur est semi-automatique (programmé en mode d arrêt manuel), il faut appuyer sur le bouton-poussoir STOP pour arrêter la pompe. La pression du système doit être égale ou supérieure à la valeur programmée PRESSION DE COUPURE. Sinon la pompe ne s arrête qu en appuyant sur le bouton-poussoir (fonctionne aussi si les contrôleurs de pompe de mousse sont sélectionnés voir la section 15 de ce manuel). Si la pompe ne démarre pas quand le contrôleur est sous tension ou après l arrêt comme décrit ci-dessus, appuyer sur le bouton-poussoir START (démarrage) et vérifier si la pompe démarre. Appuyer sur le bouton STOP et vérifier si la pompe s arrête. Le compteur de temps de marche (RPT) n a aucun effet dans ce cas Réglage du disjoncteur : Réglage standard. Ne pas ajuster Compteur de temps de marche : Le compteur de temps de marche (RTP) doit être réglé pour un minimum de 10 minutes. Voir la section 6 pour connaître la façon de programmer le compteur de temps de marche (non disponible sur les contrôleurs de pompes à mousse voir la section 15.2 du présent manuel) Minuterie séquentielle : La minuterie séquentielle (SST) est programmable. Voir la section 6. Si elle n est pas utilisée, la régler sur zéro. Dans le cas contraire, régler les secondes sur zéro pour la minuterie séquentielle de la pompe principale et sur 5-10 pour les autres pompes. S il y a plus de deux pompes dans le système, laisser un délai de 10 secondes entre chaque pompe Minuterie d accélération : Utilisée pour réduire la tension des contrôleurs uniquement. Le réglage nominal de la minuterie d accélération (AT) est de 5 secondes. Si la pompe a besoin de plus de temps pour atteindre la vitesse, la minuterie peut être réglée. Voir la section 6 pour connaître la façon de programmer la minuterie d accélération. Remarque : La minuterie d accélération ne peut dépasser 10 secondes Réglage de sous-tension / surtension : Si les alarmes de sous-tension/surtension sont présentes, vérifier les valeurs programmées dans la section 6 ou voir le rapport d état. Si les valeurs sont programmées au maximum et les alarmes continuent de fonctionner, vérifier l alimentation principale pour s assurer que e courant disponible correspond aux normes NFPA, brochure Tension du système : La tension actuelle peut être affichée sur l écran ACL en appuyant sur le boutonpoussoir STEP (parcourir) sur le rebord du boîtier. Voir la section Courant de phase : La valeur en ampères, des trois phases, peut être affichée sur l écran ACL en appuyant sur le bouton-poussoir STEP (parcourir) sur le rebord du boîtier. Voir la section Simulation d alarme de défaillance S assurer que le contrôleur est alimenté et que l interrupteur d isolation et le disjoncteur sont en position ON (marche). Avec un cavalier entre la borne 49 et les bornes listées ci-dessous, se trouvant sur le bloc de raccordement TB1, tester les alarmes/anomalies correspondantes. Les DEL correspondantes s allument et le relais d alarme commun, 3CR, est désactivé. Appuyer sur la touche RÉENCL. du clavier à membrane pour réenclencher les alarmes. Remarque : Les conditions de démarrage activent la pompe et des PRÉCAUTIONS doivent être prises pour maintenir la sécurité. Alarme Borne no. Vanne de décharge ouverte 38 Basse pression d aspiration 45 Futur relais no (Si programmation pour Entrée = Sortie. Voir la section 6). Condition de démarrage* Borne no. Démarrage à distance * 35 Vanne de déluge * 36 Démarrage de pompe * 39 Une entrée N/C est requise pour les contrôleurs de pompe à mousse. Tous les contrôleurs sont alimentés avec les cavaliers entre les bornes (36, 49) et (39, 49). Pour un9 IM R 3 contrôleur de pompe à mousse, il faut retirer les cavaliers pour activer la simulation. Condition Borne no. d interverrouillage Interverrouillage activé ** 37 Le démarrage à distance et le démarrage local ne tiennent pas compte de l interverrouillage quand l unité est programmée comme contrôleur de pompe à mousse. * Avertissement : Le contacteur du moteur est alimenté et la pompe démarre. ** Après avoir installé un cavalier entre les bornes 37 et 49, vérifier l interverrouillage en appuyant sur le bouton-poussoir START (démarrage) sur le rebord du boîtier. Avec ce cavalier installé, la pompe NE démarre PAS. Si elle est en marche et qu un cavalier est installé entre la borne 37 et 49, elle s arrête. Pour les contrôleurs de pompe à mousse, l interverrouillage ne verrouille pas la pompe et l empêche de fonctionner à la réception d une entrée Démarrage à distance ou Démarrage local. Si la pompe fonctionne en mode Démarrage à distance ou Démarrage local, l interverrouillage n interrompt pas la pompe. 3.4 Tension de ligne Le LMR contrôle la tension triphasée via les trois transformateurs de commande, TR1, TR2 et TR3. Si le contrôleur est alimenté, la DEL EN CIRCUIT s allume sur le clavier à membrane. La tension triphasée peut être affichée sur l écran ACL en appuyant sur le bouton-poussoir noir STEP (parcourir) sur le rebord du contrôleur ou sur les touches HAUT/BAS sur le clavier à membrane. Voir la section Commutateur DIP d inversion de phase Le commutateur DIP DP2, situé sur la carte mère, permet de rectifier la rotation d un câble d entrée. Si la DEL Inversion de phase est allumée et que le moteur tourne dans la direction appropriée, le DP2 peut rectifier la situation. Les réglages du DP2 (commutateurs 4, 5, 6) sont les suivants : 100 Rotation de phase ABC 000 Rotation de phase CBA 3.6 Dispositif de protection du rotor bloqué La sélection et le réglage du dispositif de protection du rotor bloqué sont établis en usine. Ces paramètres ne peuvent être modifiés sur place. La fonction de ce dispositif est de déclencher le disjoncteur (CB) si l intensité du courant du rotor bloqué, en général 600 % du courant à pleine charge, est maintenue pendant 8 à 20 secondes. Le dispositif de protection du rotor bloqué est un composant intégré à la carte du contrôleur principal. Le courant du rotor bloqué est détecté via les transformateurs installés dans le boîtier. Pour plus de détails, voir le schéma, figure 3, page 15. Après un blocage du rotor, une fois que le contrôleur est déclenché, selon le réglage de l interrupteur principal, la DEL Rotor bloqué s allume et le message Rotor bloqué / Appuyer sur Réencl. s affiche. Le système se réenclenche en appuyant sur la touche RÉENCL. du clavier à membrane. Le contrôleur est alors prêt à fonctionner. 3.7 Interrupteur d isolation principal/disjoncteur L interrupteur d isolation principal (MIS) permet d isoler un circuit électrique de sa source d alimentation. Il n a pas de pouvoir de coupure nominal et son fonctionnement est externe. Le disjoncteur (CB) permet, le cas échéant, de couper un moteur de pompe en marche. Il empêche aussi les courtscircuits du contrôleur et du moteur de pompe et fonctionne en relation avec le dispositif de protection du rotor bloqué (LPR). En cas de court-circuit, le disjoncteur s enclenche immédiatement. En cas de panne de la pompe ou du moteur au démarrage ou pendant le fonctionnement, le LRP enclenche le disjoncteur, via un shunt, en 20 secondes, selon les normes NFPA, brochure no. 20. Si nécessaire, un dispositif limiteur de courant peut être installé en bas du disjoncteur pour augmenter la capacité de coupure de courant. Si un ou plusieurs fusibles limiteurs sautent, il faut réparer immédiatement l anomalie et installer de nouveaux dispositifs limiteurs de courant une fois la réparation terminée. L interrupteur d isolation et le disjoncteur fonctionnent et se verrouillent avec une poignée montée à l extérieur. En passant la poignée de OFF (arrêt) à ON (marche), l ordre de mise en marche commence par l interrupteur d isolation, suivi du disjoncteur. Le disjoncteur est ouvert d abord, suivi de l interrupteur d isolation, quand la poignée passe de ON (marche) à OFF (arrêt). Quand l interverrouillage est activé, l opérateur ne peut pas ouvrir la porte du boîtier avec la poignée. Seul un électricien qualifié peut l ouvrir avec la vis sur le côté de la poignée. 3.8 Contacteurs Les contacteurs [M, dans les contrôleurs à tension maximale et démarrage sans appel de courant; 1M et 2M, dans le câblage de pièce; M et A, dans la résistance primaire;10 4 IM R R, S et Y, dans le transformateur automatique; 1M, 2M, 1S et 2S, dans Wye-Delta] raccordent le moteur de pompe à l alimentation, en utilisant le pressostat, le bouton-poussoir START (démarrage) ou la poignée d urgence. Les bobines du contacteur sont raccordées à la tension d alimentation du contrôleur. Si une bobine de rechange doit être utilisée, la tension nominale doit être correctement commandée. Un contact auxiliaire donne un signal de supervision pour signaler que la pompe fonctionne et un contact est relié à la carte du contrôleur LMR à des fins de rétroaction. 3.9 Poignée d urgence Quand cette poignée est poussée et tournée dans le sens contraire des aiguilles d une montre, elle ferme mécaniquement le contacteur d alimentation et démarre le moteur de pompe, s il y a alimentation électrique et si l interrupteur d isolation principal et le disjoncteur sont fermés. Le microrupteur (MSH) est activé au début de la course de la poignée d urgence. Le microrupteur commande le relais 1CR et 4CR, sur le panneau des relais, afin de fermer électriquement le contacteur avant que les contacts ne puissent se fermer mécaniquement avec la poignée. Sans pousser la poignée au maximum, la pompe doit continuer de fonctionner et peut être arrêtée en appuyant sur le boutonpoussoir STOP. Si la pompe s arrête de fonctionner ou que le contacteur ne s enclenche pas électriquement, pousser et tourner la poignée dans le sens contraire des aiguilles d une montre pour l enclencher. Pour mettre la pompe hors tension, couper d abord le disjoncteur, puis désenclencher la poignée. Si la poignée est utilisée pour mettre en marche un contrôleur à tension réduite, celui-ci fonctionne avec la tension maximale, par le biais du démarreur direct; la fonction de démarrage à tension réduite est désactivée. Si la poignée de démarrage d urgence doit être utilisée uniquement pour démarrer la pompe, rechercher s il y a présence d interverrouillage ou de basse pression d aspiration. Si une de ses anomalies est présente, il peut y avoir une défaillance dans le contrôleur. Un électricien qualifié doit vérifier et réparer le contrôleur le plus rapidement possible, afin de rétablir la protection totale contre l incendie Connexions d entrée TB1 La carte du contrôleur LMR est pré-câblée au bloc de raccordement TB1, d où partent toutes les connexions externes. Il n est pas nécessaire d établir les connexions directement à la carte du contrôleur. Voir la figure 1, page 14 pour les connexions au bloc de raccordement, TB1. Pour les contrôleurs de pompe à mousse, voir Connexions de champ, page 22. Le schéma complet des disjoncteurs et contacteurs d entrée, est expédié avec le contrôleur de pompe à incendie et diffère selon l application. Voir la figure 3, page 15 pour un schéma type. Pour les contrôleurs de pompe à mousse, voir page 21. Pour le client, les connexions d entrée au TB1 sont listées cidessous, sur le LMR. REMARQUE : Pour toutes références au bloc de raccordement, la borne 49 est la même pour toutes les entrées de contact sec. *AUCUNE TENSION NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE AUX BORNES 35 À 49* Démarrage à distance La connexion du démarrage à distance, bornes 35 et 49, est reliée au bloc de branchement TB1. Il s agit d une entrée N.O. (contact sec), qui met le moteur en marche à la fermeture du contact. La DEL correspondante sur le clavier à membrane s allume pour indiquer le démarrage Fonctionnement de la valve de déluge (Pour les contrôleurs de pompe à mousse, voir la section 15.7 Circuits d entrée de démarrage de pompe et de valve de déluge) Quand la pompe à incendie est munie d un équipement spécial de commande d eau, il est préférable de démarrer le moteur avant que le transducteur de pression ne le fasse. La connexion de valve de déluge, bornes 36 et 49, est reliée au bloc de branchement TB1. Le moteur démarre à la fermeture du contact et sa DEL s allume Interverrouillage activé (Pour les contrôleurs de pompe à mousse, voir la section Interverrouillage activé) La connexion de l interverrouillage activé, bornes 37 et 49, est reliée au bloc de branchement TB1. Quand un signal est reçu, la LED correspondante clignote et le contrôleur de pompe à incendie NE démarre PAS. Si la pompe fonctionne, elle s arrête quand la fermeture d un contact est détectée entre les bornes L activation de l interverrouillage peut être utilisée quand deux contrôleurs ou plus sont en chaîne dans un système. REMARQUE : L utilisation de la fonction d interverrouillage est fonction de l approbation de l autorité ayant la compétence et/ou de l assureur du bâtiment Vanne de décharge ouverte Le signal est donné par les autres et connecté entre les bornes La DEL correspondante s allume avec la fermeture du contact et le relais d alarme commun, 3CR, est désactivé Démarrage de pompe (Pour les contrôleurs de pompe à mousse, voir la section 15.7 Démarrage de pompe et valve de déluge) Cette entrée permet aux systèmes qui utilisent une fermeture de contact de démarrer la pompe, comme par exemple pour les applications de mousse ou les contacts à partir d un pressostat externe ou du système avertisseur d incendie. Sur la détection d une fermeture de contact entre les bornes 39-49, la pompe démarre.11 IM R Basse pression d aspiration (Pour les contrôleurs de pompe à mousse, voir la section 15.5 Niveau de mousse bas) Un pressostat supplémentaire ou externe permet la connexion du signal entre les bornes À la fermeture d un contact, sa DEL s allume et le relais d alarme commun, 3CR, est désactivé. Si la pompe est programmée en mode coupure de basse pression d aspiration, elle s arrête avec la détection d une fermeture de contact entre les bornes (voir la section 6.2). Remarque : Si le démarrage du contrôleur est manuel, il ne s arrête pas en cas de basse pression d aspiration Future no. 1 (Pour les contrôleurs de pompe à mousse, voir la section 15.9 Pressostat d essai) Pour les versions de logiciel, V2.7 et plus récentes, le futur relais no. 1 peut être programmé pour activer une des conditions suivantes : Basse pression, Refus de démarrer, Sous-tension, Surtension, Basse pression d aspiration, Surcharge du moteur ou Délestage ou bien suivre l état de la borne d entrée no. 46 sur le bloc de raccordement TB1. Voir la section 6.2 pour connaître la procédure de programmation Connexions internes Pompe en marche Le LRM contrôle le contact auxiliaire du contacteur principal RUN (marche). La connexion du contact auxiliaire entre la borne 33 sur le panneau principal et la borne 49 sur le bloc de raccordement TB1, est standard. À la détection d une fermeture de contact, la DEL Pompe en marche s allume sur le clavier à membrane Démarrage local La connexion du bouton-poussoir Démarrage local entre la borne 34 sur le panneau principal et la borne 49 sur le bloc de raccordement TB1, est standard. Le bouton-poussoir se trouve sur le rebord du boîtier Démarrage d urgence (MSH) La connexion du contact Démarrage d urgence, MSH, un microrupteur activé en poussant vers l avant la poignée d urgence, entre les bornes 40-49, est standard et est activée par la poignée d urgence. À la détection d une fermeture de contact, la DEL correspondante s allume. Les relais 8CR et AT s excitent simultanément au démarrage direct de tous les moteurs Bouton-poussoir STOP (arrêt) Avec une connexion standard entre les bornes 41-49, le bouton-poussoir STOP (arrêt) désactive les contacteurs principaux RUN (marche) une fois appuyé. Pour le fonctionnement automatique et semi-automatique, si la pression d eau N est PAS rétablie, la pompe s arrête en appuyant sur le bouton-poussoir STOP. Une fois le boutonpoussoir STOP relâché, la pompe redémarre. Après un démarrage manuel, il faut utiliser le boutonpoussoir STOP pour arrêter la pompe à incendie. Si la pompe est amorcée automatiquement à cause d une chute de pression, le contrôleur se réenclenche en appuyant sur le bouton-poussoir STOP. Un délai de redémarrage de 2 secondes entre le démarrage et l arrêt de la pompe permet à la tension résiduelle du moteur de baisser avant que le moteur ne redémarre Boutons-poussoirs externes CONFIR. ALARME / STEP (parcourir) Les boutons-poussoirs noirs sur le rebord du contrôleur sont utilisés pour confirmer les alarmes et réenclencher le relais d alarme commun, 3CR, ainsi que pour parcourir les lectures du contrôleur. La connexion du bouton-poussoir CONFIR. ALARME entre les bornes et du bouton-poussoir STEP (parcourir) entre les bornes 48-49, est standard Panneau de relais Le panneau de relais est équipé de sept (7) relais pour la connexion en usine et de l utilisateur. La figure 2, page 14, représente clairement les connexions de l utilisateur. Chaque relais se compose de deux (2) contacts en C. Les codes de relais sont les suivants : 1CR : Le relais 1CR active tous les démarrages sans tenir compte du type de demande de démarrage. Il active le relais d interposition, 8CR, qui à son tour active les contacteurs pour démarrer la pompe à incendie. 2CR : Une fois la défaillance de phase détectée par la carte du contrôleur, le relais 2CR est désactivé et la DEL Défaillance de phase sur le clavier à membrane s allume. Le relais 2CR est programmé pour un fonctionnement avec protection totale il est activé quand les conditions sont normales et désactivé quand une défaillance de phase est détectée. Les bornes sont pré-raccordées au bloc de raccordement TB1. Les bornes , sur le panneau de relais, offrent un contact en C supplémentaire à l utilisateur. 3CR : À la détection d une des alarmes listées en section 4, le relais 3CR est désactivé et la DEL correspondante, sur le clavier à membrane, s allume. Le relais 3CR est programmé pour un fonctionnement avec protection totale il est activé quand les conditions sont normales et désactivé quand une alarme est détectée. Les bornes sont pré-raccordées au bloc de raccordement TB1. Quand l avertisseur/sonnerie facultatif est commandé, les bornes commandent ce dispositif. Les bornes , sur le panneau de relais, offrent un contact en C supplémentaire à l utilisateur. 4CR : Ce relais est utilisé pour tous les types de contrôleurs à tension réduite et est destiné à l utilisation en usine uniquement. Après une durée spécifiée, le relais d accélération passe le contrôleur de la tension réduite à la tension maximale. Il n est pas utilisé dans les démarreurs directs.12 6 IM R 5CR : Une fois l inversion de phase détectée par la carte du contrôleur, le relais 5CR est activé et la DEL Inversion de phase sur le clavier à membrane s allume. Les bornes sont pré-raccordées au bloc de raccordement TB1. Les bornes , sur le panneau de relais, offrent un contact en C supplémentaire à l utilisateur. Voir la section 3.5 de ce manuel pour les réglages du commutateur DIP d inversion de phase. 6CR : Le futur relais no. 1 est programmable par l utilisateur. Voir la section 6 pour connaître la procédure de programmation. 7CR : Le relais LRP est utilisé pour enclencher le shunt, situé dans l encadrement du disjoncteur (CB), dès qu un rotor bloqué est détecté. 4. Panneau d affichage principal Le panneau d affichage principal, situé à l intérieur du boîtier derrière le panneau en plexiglas, a plusieurs fonctions d interface opérateur (voir la figure 4, page 16) : DEL État et Alarmes Relevé de pression Voltmètre triphasé Ampèremètre triphasé Réglages de démarrage et de coupure de pression Réglage du compteur hebdomadaire Messages d alarme et d état Compteur de temps écoulé (heures) Nombre d opérations Fonctions de programmation La version du logiciel du contrôleur peut être affichée à la mise sous tension sur l écran ACL ou sur le rapport d état (voir 6.2). Le contrôleur affiche la pression initiale. Pour parcourir les relevés, voir la section Touches de fonction HAUT et BAS et MENU Les touches de fonction HAUT, BAS et MENU, situées sur le clavier à membrane, sont utilisées pour programmer le contrôleur. Pour la programmation du contrôleur, voir la section 6. Les touches HAUT et BAS sont aussi utilisées pour parcourir les lectures de l écran ACL (section 4.3) CONFIR. ALARME et STEP (parcourir) La touche CONFIR. ALARME, sur le clavier à membrane est utilisée lors de la programmation du contrôleur, soit pour saisir des données en mémoire, soit pour confirmer les données présentes affichées à l écran. La touche CONFIR. ALARME permet de confirmer toutes les alarmes (sauf Rotor bloqué) et réenclenche le relais d alarme commun, 3CR. La DEL de l alarme correspondante reste allumée jusqu à ce que la touche Réencl. soit appuyée. Elle permet aussi de revoir les 2048 conditions précédentes d alarme/état sur l écran ACL. Un bouton-poussoir noir CONFIR. ALARME et un boutonpoussoir STEP (étape) similaires sont raccordés sur le rebord du boîtier. Ils permettent aux utilisateurs d utiliser les fonctions correspondantes sans ouvrir la porte du contrôleur. Le bouton-poussoir STEP (parcourir) permet à l utilisateur d afficher les données du contrôleur, fonction par fonction Bouton Réencl. Le bout Réencl. réenclenche tous les relais et remet chaque DEL à son état d origine Bouton Essai Lampe Quand il est maintenu enfoncé, la DEL s allume de manière séquentielle. Cette fonction peut être utilisée à n importe quel moment pendant le fonctionnement du contrôleur Bouton Temps/Impr. Ce bouton permet d utiliser ces deux fonctions. Au premier appui, il est demandé à l utilisateur de maintenir le bouton 3 secondes. Ensuite un signal retentit et les conditions enregistrées ÉTAT et ALARMES sont transmises à l imprimante. Si le mode d impression est sélectionné pour l impression automatique, le LMR télécharge automatiquement les conditions à l imprimante. Le mode d impression automatique est particulièrement utile pendant le réglage et les essais du contrôleur. En appuyant de nouveau sur ce bouton, le contrôleur indique : EN HAUT : Heure et date en cours EN BAS : Temps d essai hebdomadaire EN BAS À DROITE : Nombre de messages enregistrés en mémoire. REMARQUE : Pour éviter un bourrage de papier à l intérieur du boîtier, il est conseillé de sélectionner le Mode d impression Manuel durant le fonctionnement normal du contrôleur. Voir la section Indicateurs Tous les indicateurs d état et d alarme sont des DEL et se trouvent en haut du panneau d affichage principal. Voir l annexe A, page 18. Les indicateurs DEL ont le code couleur suivant : VERT : Indicateurs d état ROUGE : Indicateurs d alarme Les DEL ÉTAT indiquent les conditions de fonctionnement du moteur, l état de la minuterie et les demandes de mise en marche. Les DEL ALARME indiquent les alarmes correspondant aux normes NFPA, brochure 20, en plus d autres systèmes et conditions externes.13 IM R 7 REMARQUE : Pour les versions de logiciel V2.4 et plus anciennes, le relais d alarme commun s active. Pour la version V2.5 et plus récentes, il est désactivé dès qu une alarme est détectée. Une description de chaque condition ÉTAT / ALARME est donnée ci-dessous dans l ordre existant sur le clavier à membrane En circuit Cette DEL s allume quand l alimentation en alternatif est détectée Pompe en marche Le LMR contrôle le contact auxiliaire du contacteur principal RUN (marche) et quand une fermeture de contact est détectée, la DEL POMPE EN MARCHE s allume Compteur temps de marche (RPT) La DEL COMPTEUR TEMPS MARCHE s allume pendant la séquence de minutage, en général une période de dix (10) minutes. Pour la programmation du contrôleur, voir la section 6. (Non disponible sur les contrôleurs de pompes à mousse Voir la section 15.2 du présent manuel) Minuterie séquentielle La DEL MINUTERIE SÉQUENTIELLE clignote pendant le minutage. Pour la programmation du contrôleur, voir la section Démarrage local Cette DEL s allume après avoir appuyé sur le boutonpoussoir Démarrage local, pour indiquer la demande de démarrage du système Démarrage à distance Cette DEL s allume après avoir appuyé sur le boutonpoussoir Démarrage à distance, pour indiquer la demande de démarrage du système Vanne de déluge Cette DEL s allume après avoir détecté la fermeture du contact de la vanne de déluge, pour indiquer la demande de démarrage du système. Le relais d alarme commun, 3CR, est désactivé Interverrouillage activé Cette DEL clignote pour indiquer que le contrôleur est en mode verrouillage ce qui empêche le démarrage Basse pression (*Non disponible sur les contrôleurs de pompe à mousse) Les valeurs programmées Pression de démarrage, Pression de coupure et Alarme de basse pression ont une incidence sur cette DEL. Cette DEL peut être utilisée comme préavertissement à un démarrage de moteur de pompe. Elle clignote quand le niveau ALARME DE BASSE PRESSION est atteint. Elle s enclenche et s allume en continu quand la pression du système est égale ou inférieure à la valeur PRESSION DE DÉMARRAGE. Elle s éteint à l arrêt automatique ou manuel du moteur Inversion de phase En fonction de la tension du système, le LMR détecte et signale une inversion de phase. La DEL s allume, le relais correspondant, 5CR, est activé et le relais d alarme commun, 3CR, est désactivé Défaillance de phase En fonction de la tension du système, le LMR détecte et signale une défaillance de phase. La DEL s allume, le relais correspondant, 2CR et le relais d alarme commun, 3CR, sont désactivés Sous-tension/Surtension En fonction de la tension du système, le LMR détecte et signale une surtension ou une sous-tension, selon la programmation de l utilisateur. Les DEL correspondantes s allument et le relais d alarme commun, 3CR, est désactivé. Les paramètres sont les suivants : Sous-tension : 5 30 % Surtension : 5 20 % Pour la programmation du contrôleur, voir la section Refus de démarrer Si, après réception d un signal de démarrage, le LMR ne détecte pas une valeur de courant supérieure à 20 % de FLA (après une délai programmable et réglable par l utilisateur de 1-90 secondes), la DEL s allume et le relais d alarme commun, 3CR, est désactivé. Pour l information de programmation, voir la section Basse pression d aspiration (Pour les contrôleurs de pompe à mousse, voir la section 15.5 Niveau de mousse bas) Un contact depuis un pressostat externe ou supplémentaire est raccordé entre les bornes La DEL correspondante s allume et le relais d alarme commun, 3CR, est désactivé à la fermeture d un contact. Pour la coupure de basse pression d aspiration, voir la section Vanne de décharge ouverte Le signal est donné par les autres et la connexion est entre les bornes La DEL correspondante s allume à la fermeture d un contact Rotor bloqué La carte du contrôleur détecte cette anomalie et ouvre le circuit du disjoncteur (CB) via un shunt. Après un blocage du rotor, une fois que le contrôleur est déclenché, selon le réglage de l interrupteur principal, la DEL ROTOR BLOQUÉ s allume et le message Rotor bloqué / Appuyer sur Réencl. s affiche. Le système s initialise en appuyant sur la touche RÉENCL. du clavier à membrane. Le contrôleur est prêt à fonctionner.14 8 IM R Démarrage d urgence En déplaçant la poignée de démarrage d urgence, le microrupteur génère une entrée à la carte du contrôleur, bornes et la DEL DÉMARRAGE D URGENCE s allume. 4.3 Écran ACL L écran ACL sur le panneau principal permet à l utilisateur de visualiser la pression du système, le courant et la tension triphasée, le compteur hebdomadaire, les réglages de pression de démarrage et de coupure, la durée de fonctionnement écoulée en heure, le nombre de demande de démarrage, les 2048 messages d état/alarme. Toutes les conditions ÉTAT et ALARME sont enregistrées en mémoire. En plus d être imprimées, les 2048 conditions les plus récentes peuvent être affichées sur l écran ACL en utilisant les boutons-poussoirs noirs externes sur le rebord du boîtier. L écran ACL est aussi utilisé lors de la programmation du contrôleur LMR. Le bouton-poussoir STEP (parcourir), sur le rebord du boîtier, permet de parcourir les Lectures du contrôleur comme affichées sur l écran ACL. À chaque fois que ce bouton est appuyé, l affichage change et passe à la lecture précédente. Le LMR fonctionne normalement pendant l affichage des lectures. Si la porte du boîtier est ouverte, les touches HAUT et BAS ont la même fonction. Prendre toutes les précautions nécessaires quand la porte est ouverte et l appareil sous tension. Seules les personnes qualifiées peuvent intervenir dans le contrôleur. Les lectures affichées sont les suivantes : Pression Tous les courants et tensions V : _480 _480 _480 A : _ Phasage de tension A-B Phasage de tension B-C Phasage de tension C-A Phase de courant A Phase de courant B Phase de courant C Point de pression de démarrage Point de pression de coupure Temps d essai hebdomadaire Compteur de temps écoulé Nombre d opérations Derniers messages affichés* * Appuyer sur CONFIR. ALARME pour afficher les messages, puis sur STEP (parcourir) pour les parcourir. Appuyer sur CONFIR. ALARME pour quitter les messages et retourner aux lectures du système. 5. Fonctionnement du contrôleur Lorsque le sectionneur principal est en position ON (en circuit) et que le contrôleur LMR est alimenté en courant c.a., ce dernier contrôle et surveille le fonctionnement du système. Il n est PAS possible de programmer le LMR lorsque la pompe est en marche. Si, en cours de programmation, aucune touche du clavier n est enfoncée pendant plus d une (1) minute, le LMR reprend son mode de fonctionnement automatique et remet la pompe en marche sous réception d un signal de démarrage. 5.1 Fonctionnement en mode semi-automatique ou automatique Un contrôleur relié à un pressostat, et dont le compteur de temps de marche est désactivé, ne peut fonctionner qu en mode semi-automatique. Ce type de contrôleur démarre automatiquement en fonction du signal transmis par le pressostat et doit être stoppé manuellement à l'aide du bouton-poussoir STOP (arrêt). Si le fonctionnement des systèmes de sprinklers ou des colonnes montantes dépend uniquement d un groupe de pompage contrôlé en automatisme, le raccordement du contrôleur doit être effectué en fonction d un arrêt manuel (NFPA 20). Un dispositif d arrêt manuel doit également être fourni lorsque requis par les lois locales. Il est possible de convertir un contrôleur qui fonctionne en mode automatique vers le mode semi-automatique en désactivant le compteur de temps de marche, c.-à-d. en sélectionnant le MODE D ARRÊT MANUEL. Voir la section 6.2 pour connaître la façon de programmer cette fonction. Les contrôleurs avec compteurs de temps de marche autorisent le fonctionnement en mode automatique. Ce type de contrôleur démarre automatiquement en fonction du signal transmis par le pressostat, et s arrête automatiquement lorsque la pression de service est atteinte et que le délai du compteur de temps de marche est échu. Dans tous les cas, si la pression d'eau ne dépasse PAS la pression de consigne de démarrage, la pompe s arrête si l on appuie sur le bouton-poussoir STOP. Une fois le bouton-poussoir STOP relâché, la pompe redémarre. Le compteur de temps de marche est automatiquement réinitialisé chaque fois que l on appuie sur le boutonpoussoir STOP. De plus, si le contrôleur est démarré manuellement, soit par le bouton-poussoir à distance/local ou par la poignée d urgence, il faut stopper manuellement le contrôleur en appuyant sur le bouton-poussoir STOP. 5.2 Compteur de temps de marche (Non disponible sur les contrôleurs de pompes à mousse voir la section 15.2 du présent manuel) Le compteur de temps de marche du contrôleur de pompe à incendie stoppe automatiquement la pompe après un démarrage commandé par le pressostat en mode de fonctionnement automatique.15 IM R 9 La fonction du compteur de temps de marche permet d éviter des démarrages successifs de la pompe en réponse aux signaux du pressostat. Voir la section 6 pour connaître la façon de programmer le compteur de temps de marche. REMARQUE : Le compteur de temps de marche doit être réglé à dix (10) minutes avant la mise en service du contrôleur. 5.3 Minuterie séquentielle La minuterie séquentielle équipe de série tous les contrôleurs de pompes à incendie LMR. «Le contrôleur pouvant commander plusieurs groupes de pompage en parallèle doit incorporer une minuterie séquentielle afin d éviter que plusieurs moteurs de pompe ne démarrent simultanément. Lorsque les besoins nécessitent l usage de plusieurs pompes, celles-ci seront démarrées à intervalles de 5 à 10 secondes. Le non démarrage de l'une des pompes ne doit pas empêcher le démarrage subséquent des autres pompes» NFPA, brochure 20, chapitre 7. La minuterie séquentielle retarde le démarrage d une pompe à incendie en réponse au signal du pressostat. Il ne retarde pas un démarrage effectué au moyen du bouton-poussoir ou de la poignée d urgence. Voir la section 6 pour connaître la façon de programmer la minuterie séquentielle. En cas de perte de pression, si les pressostats agissent plus ou moins simultanément, le démarrage des pompes doit être retardé, sauf celui de la pompe principale. Cette mesure évite de surcharger le circuit d alimentation par le démarrage simultané de tous les moteurs de pompe. Lorsque chaque contrôleur est équipé d une minuterie séquentielle, il est possible de désigner l une des pompes en tant que pompe principale en fonction du réglage des minuteries. Si la pompe principale permet de rétablir la pression dans les délais prévus pour le démarrage des autres pompes, celles-ci ne seront pas sollicitées inutilement. De plus, une minuterie séquentielle réglée à quelques secondes de délai empêchera la pompe principale de démarrer inutilement suite à une perte de pression transitoire dans le système. La minuterie séquentielle peut être programmée de 0 à 300 secondes. Généralement, le délai de démarrage entre chaque pompe doit être de 5 à 10 secondes. Si le système souffre de problèmes hydrauliques transitoires, le réglage de toutes les minuteries peut être augmenté de quelques secondes. 5.4 Défaillance de phase et inversion de phase Le LMR surveille les trois phases et peut détecter une défaillance ou une inversion de phase. Chacune possède son propre relais et un contact en C raccordé au bloc de connexion TB1. Le contact en C additionnel est accessible à l opérateur et se situe sur la carte relais. 5.5 Minuterie d essai hebdomadaire Chaque contrôleur est équipé d un dispositif d essai du moteur. Normalement, la pompe est essayée pendant quelques minutes à une fréquence allant de une à quatre semaines. La minuterie d essai hebdomadaire est un programmateur 24 heures. La date d essai programmée peut être affichée à l écran ACL en appuyant sur la touche TEMPS/IMPR. du clavier à membrane situé sur la face avant de l unité. Si aucun essai hebdomadaire n est programmé, l écran affiche PAS D ESSAI HEBDO. Lorsqu un essai hebdomadaire a été programmé, le contrôleur débute la séquence de démarrage par l alimentation du relais 1CR de la carte relais. Une fois l essai exécuté, et si aucune autre condition de démarrage n existe, le contrôleur coupe automatiquement le contacteur principal et stoppe le moteur de la pompe. Voir la section 6 pour connaître la procédure de programmation. 6. Programmation du contrôleur principal REMARQUE : Il n est PAS POSSIBLE de programmer le contrôleur lorsque la pompe fonctionne. Pendant la procédure de programmation, le LMR ne contrôle plus le système. Si, en cours de programmation, aucune touche du clavier n est enfoncée pendant plus d une (1) minute, le LMR reprend alors son mode de fonctionnement automatique et remet la pompe en marche sous réception d un signal de démarrage. Sinon, il est possible de quitter en tout temps le mode de programmation en sélectionnant RETOUR AU MODE DE FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE à l écran ACL en appuyant sur la touche RÉENCL. (réinitialisation). L écran ACL suggère des paramètres à l opérateur afin qu il puisse modifier le programme au moyen des touches HAUT, BAS, CONFIRM./ALARME et MENU. Voir figure 4. Les valeurs de paramètres indiquent le réglage courant du contrôleur. Des symboles ou descriptions, se trouvant au dessus des touches HAUT, BAS, CONFIRM./ALARME et MENU, indiquent leur fonction. Ces touches permettent d augmenter, de réduire ou d accepter ces valeurs programmées. 6.1 Programmation du contrôleur S assurer que la pompe ne fonctionne PAS. Maintenir enfoncée pendant 3 à 5 secondes la touche MENU située dans le coin inférieur droit du clavier à membrane, sur la face avant du contrôleur. Lorsque le message CATÉGORIES DES MODES DE MENU s affiche, appuyer sur la touche CONFIRM./ALARME. Le contrôleur est maintenant prêt pour la programmation. REMARQUE : Si l on appuie sur la touche RÉENCL. pendant la procédure de programmation du LMR, le contrôleur reprend son mode de fonctionnement normal. Voir figure 5, page 17, pour une description du menu de programmation. Consulter la figure à la page 17, et appuyer sur la touche MENU pour passer d un paramètre à l autre. Cette simple procédure ne modifie pas les valeurs courantes qui s affichent.16 10 IM R Pour modifier un paramètre, il faut appuyer sur la touche CONFIRM./ALARME. Cette valeur peut être augmentée, diminuée ou modifiée au moyen des touches HAUT et BAS du clavier. Une fois la valeur réglée, appuyez de nouveau sur la touche CONFIRM./ALARME pour enregistrer la valeur en mémoire. Par exemple, si le paramètre affiché est CHANGER DATE, appuyer trois fois sur la touche MENU pour accéder au paramètre COMPTEUR DE TEMPS DE MARCHE. Appuyer sur la touche CONFIRM./ALARME pour modifier les valeurs du compteur de temps de marche, ou sur les touches HAUT et BAS pour augmenter ou réduire cette valeur. Une pression sur la touche CONFIRM./ALARME permet d enregistrer la valeur sélectionnée en mémoire et de passer au paramètre suivant. Plages de programmation Pression (démarrage/arrêt) : 0 à 600 lb/po 2 Écart de pression : 0 à 50 lb/po 2 Compteur de temps de marche : 0 à 45 minutes Minuterie séquentielle : 0 à 300 secondes Minuterie de phase d accélération : 0 à 15 secondes Minuterie d essai hebdomadaire : 1 à 52 semaines Surtension : 5-20 % Sous-tension : 5-30 % Arrêt basse pression : Activé ou désactivé 6.2 Description de la programmation Se référer à l étiquette MENU DE PROGRAMMATION LMR apposée sur la face intérieure de la porte de l unité, ou voir la figure 5 à la page 17 du présent manuel Changer date Ce paramètre est réglé en usine; toutefois, il permet à l'opérateur de modifier la date courante Changer délai temps Ce paramètre est réglé en usine; toutefois, il permet à l'opérateur de modifier la période de temps Minuterie hebdomadaire Pour les versions logicielles jusqu'à V2.4, cette fonction permet à l opérateur de régler le contrôleur de façon à ce qu il démarre et arrête automatiquement la pompe une fois la semaine. Sélectionner le jour et l heure (horloge 24 heures) pour activer ce paramètre. Une fois la sélection effectuée, choisir le temps de marche en minutes. La pompe démarrera une fois la semaine tel que programmé. Pour les versions logicielles V2.5 et supérieures, la sélection de la minuterie hebdomadaire s effectue selon le nombre de semaines entre les essais. Il est possible de connaître la date de programmation de la minuterie hebdomadaire en appuyant deux fois sur la touche TEMPS/IMPR. Si l écran affiche un astérisque (*), l essai s effectuera au cours de cette même semaine. Si l opérateur souhaite ne PAS faire l essai de la pompe, il suffit de modifier le réglage JOUR en choisissant le paramètre AUCUN Compteur de temps de marche (Non disponible sur les contrôleurs de pompes à mousse voir la section 15.2 du présent manuel) Pour activer le compteur de temps de marche, la fonction ARRÊT MANUEL doit être désactivée (voir ci-après dans la présente section). Lorsque la pompe démarre en réponse au signal du pressostat, elle fonctionne selon les valeurs programmées du compteur de temps de marche, en minutes. Lorsque le délai du compteur est atteint, et si aucune autre condition ne requiert le démarrage de la pompe, celle-ci s arrête automatiquement. Si le bouton-poussoir STOP est enfoncé pendant le temps de minutage du compteur de temps de marche, la pompe s arrête et le compteur de temps de marche se remet à zéro. Une fois le bouton-poussoir STOP relâché, si une autre condition demande le démarrage de la pompe, celle-ci redémarre. Si la pompe est démarrée manuellement, soit au moyen du bouton-poussoir ou de la poignée d urgence, le compteur de temps de marche n intervient pas et la pompe devra être stoppée manuellement. Lorsque la fonction ARRÊT MANUEL est activée, le compteur de temps de marche est désactivé et n a aucune incidence sur le fonctionnement du contrôleur. La plage de réglage du compteur de temps de marche est la suivante : 0 à 45 minutes REMARQUE : Le compteur de temps de marche doit être réglé à dix (10) minutes avant la mise en service du contrôleur Langue Le choix de langues comprend l anglais, le français et l espagnol. Les versions ultérieures proposeront d autres langues Minuterie de phase d accélération Cette minuterie est utilisée conjointement avec tous les contrôleurs à tension réduite. La valeur programmée détermine le temps de mise en circuit du contacteur de l enroulement de démarrage du moteur de la pompe. La valeur par défaut et conseillée est de 2 secondes. La plage de réglage est la suivante : 0 à 15 secondes Press. transduc. (transducteur de pression) (Pour les contrôleurs de pompes à mousse, voir la section 15.3 Transducteur de pression) Lorsque le paramètre OUI est sélectionné, le contrôleur démarre en réponse au signal du transducteur de pression. Lorsque le paramètre NON est sélectionné, la pompe démarre si le contrôleur détecte la fermeture du contact entre les bornes 39 et 49, c.-à-d. un démarrage par pressostat. Lorsque sélectionnée, la minuterie séquentielle est activée pour ces deux conditions de démarrage.17 IM R Refus de démarrer Pour les versions logicielles V2.7 ou supérieures, sélectionner le délai souhaité, soit entre 1 et 90 secondes, pour activer l alarme de refus de démarrer. Le réglage normal est de 5 à 10 secondes Press. demarr. (pression de démarrage) La valeur programmée détermine la pression à laquelle le contrôleur transmettra une commande de démarrage au moteur de la pompe. La plage de réglage est la suivante : 0 à 600 lb/po 2 (Si le transducteur de pression est désactivé par le micrologiciel du contrôleur, cette fonction sera désactivée pour un contrôleur standard LMR aussi bien que pour un contrôleur de pompes à mousse.) Press. d arrêt (pression d arrêt) La valeur programmée détermine la pression que le système doit atteindre avant que le contrôleur ne STOPPE le moteur de la pompe, via le compteur de temps de marche. Si la pression courante ne dépasse pas la valeur de pression d ARRÊT, la pompe continue de fonctionner. La plage de réglage est la suivante : 0 à 600 lb/po 2 (Si le transducteur de pression est désactivé par le micrologiciel du contrôleur, cette fonction sera désactivée pour un contrôleur standard LMR aussi bien que pour un contrôleur de pompes à mousse.) Alarme basse pression Cette fonction est en réalité une préalarme de basse pression. Lorsque la valeur programmée est atteinte, la DEL BASSE PRESSION située sur la membrane en façade du contrôleur clignote jusqu'à ce que le moteur démarre, pour s allumer en continu par la suite. Si le moteur de la pompe ne démarre pas, la DEL continue de clignoter et ne s éteint que lorsque la valeur de basse pression programmée est dépassée. (Si le transducteur de pression est désactivé par le micrologiciel du contrôleur, cette fonction sera désactivée pour un contrôleur standard LMR aussi bien que pour un contrôleur de pompes à mousse.) Arrêt basse press. aspir. (arrêt de basse pression d aspiration Cette fonction détecte la fermeture du contact entre les bornes 45 et 49. Si la fonction d arrêt de basse pression d aspiration est désactivée, sa DEL s allume, le relais commun d alarme 3CR se désexcite et le fonctionnement de la pompe se poursuit. Pour empêcher le contrôleur de réagir à une baisse de pression momentanée lorsque la fonction d arrêt de basse pression d aspiration est activée, ce qui entraînerait la coupure inutile de la pompe à incendie, une minuterie doit être programmée pour assurer un fonctionnement continu. La plage de réglage de la minuterie d arrêt est de 0 à 30 secondes. Le contrôleur stoppera la pompe s il détecte une fermeture «continue» du contact. Le mode de réinitialisation est choisi par l opérateur. Pour choisir le mode de réinitialisation AUTOMATIQUE, sélectionner un délai de 0 à 30 secondes, après lequel le contrôleur détecte un signal de contact ouvert. Si le contact demeure fermé, le contrôleur interdit le démarrage de la pompe. Si le signal est injustifié, le contrôleur fonctionnera normalement et répondra à un signal de démarrage. Si le mode de réinitialisation MANUELLE est sélectionné, la touche CONFIRM./ALARME doit être enfoncée pour réinitialiser le contrôleur. Si la situation persiste, le contrôleur ne redémarrera pas la pompe et l alarme sera remise en circuit. Après une panne de secteur, si le contrôleur est programmé pour un arrêt et que le signal est justifié, le contrôleur ne redémarrera pas la pompe et obéira au mode de réinitialisation sélectionné. L écran ACL indiquera ARRET BASSE PRESS. ASPIRATION dans les deux cas. Remarque : Le fait de sélectionner la fonction d arrêt basse pression d aspiration ne stoppera pas la pompe et n empêchera pas le contrôleur de démarrer depuis une commande à distance ou locale. NFPA 20, Section : cette section stipule qu il est interdit d installer tout dispositif dans la tuyauterie d aspiration qui pourrait restreindre le démarrage ou l arrêt de la pompe à incendie. EATON Cutler-Hammer n assume aucune responsabilité lorsque cette fonction est utilisée Programmation du relais futur no. 1, 6CR (Pour les contrôleurs de pompes à mousse, voir la section 15.6 Interverrouillage de bas niveau de mousse) Ce paramètre permet à l opérateur de choisir la méthode d excitation du relais futur no. 1. Si (ENTRÉE = SORTIE) est sélectionné, le relais sera excité lorsqu une entrée de contact sec est détectée entre les bornes 46 et 49. Le relais demeure excité jusqu'à ce que la touche RÉENCL. du clavier à membrane du contrôleur soit enfoncée. Si (BASSE PRESSION) est sélectionné, le relais s excite lorsque la valeur de basse pression programmée est atteinte. Cette fonction et son relais s utilisent également pour signaler une situation de très basse pression, si la valeur programmée est inférieure à celle de la pression de démarrage. Le relais futur no. 1 peut être programmé par l opérateur en fonction des conditions suivantes : Entrée = Sortie, Délestage, Marche de la pompe, Surcharge du moteur, Surtension, Sous-tension, Basse pression d aspiration, Interverrouillage activé, Refus de démarrer ou Basse pression.18 12 IM R Press. écart (écart de pression) Cette valeur représente le seuil des écarts de pression qui déterminera l impression tel que programmé par l opérateur. Cette caractéristique s apparente à un enregistreur graphique. Par exemple, si la valeur des écarts est fixée à 10 lb/po 2, chaque fois que la pression du système fluctue de 10 lb/po 2, soit en plus ou en moins, la pression est enregistrée en mémoire et imprimée, accompagnée de la date et de l heure. Ceci évite les impressions périodiques et inutiles de valeurs parfaitement normales. (Si le transducteur de pression est désactivé par le micrologiciel du contrôleur, cette fonction sera désactivée pour un contrôleur standard LMR aussi bien que pour un contrôleur de pompes à mousse.) Press. courante (pression courante) Permet à l opérateur de connaître la pression courante du système pendant la programmation du LMR. (Si le transducteur de pression est désactivé dans le micrologiciel du contrôleur, et qu un dispositif à distance est raccordé au circuit d entrée de démarrage de la pompe, l écran ACL indiquera OK si le contact est ouvert, ou BAS si le contact d entrée est fermé.) Compt. temps écoulé (compteur de temps écoulé) Ce paramètre permet à l opérateur de remettre à zéro le temps de marche écoulé. Le temps s affiche par incréments de 1 heure. Le LMR surveille et enregistre en heures le temps de marche de la pompe, via le contact auxiliaire du contacteur de l'alimentation principale (bornes 33 et 49). Le temps de marche courant peut être affiché à l écran ACL tel qu indiqué à la section 4.3 du présent manuel Nombre d operations Ce paramètre permet à l opérateur de remettre à zéro le nombre d opérations effectuées. Le LMR surveille et enregistre le nombre de demandes de démarrage, via le contact auxiliaire du contacteur de l'alimentation principale (bornes 33 et 49). Le nombre d opérations peut être affiché à l écran ACL tel qu indiqué à la section 4.3 du présent manuel Démarrage séquentiel Ce paramètre permet à l opérateur de programmer un délai de démarrage après une demande de démarrage. Pour contourner la fonction de délai de démarrage, le paramètre doit être réglé à zéro. La plage de réglage est la suivante : Arrêt manuel 0 à 300 secondes (Pour les contrôleurs de pompes à mousse, voir la section 15.1 Mode d arrêt) Lorsque cette fonction est activée et que la pompe est en marche, cette dernière DOIT être stoppée manuellement en appuyant sur le bouton-poussoir STOP situé sur la plaque avant de l unité, peu importe la cause du démarrage. Lorsque cette fonction est désactivée, le compteur de temps de marche entre en fonction pour les démarrages automatiques Surtension Ce paramètre définit la valeur qui provoque l allumage de la DEL de surtension et la désexcitation du relais commun d'alarme 3CR. La plage de réglage est la suivante : 5-20 % Sous-tension Ce paramètre définit la valeur qui provoque l allumage de la DEL de sous-tension et la désexcitation du relais commun d'alarme 3CR. La plage de réglage est la suivante : 5-30 % Routine d impression Lorsque le mode automatique est sélectionné, les messages s imprimeront immédiatement sans que l opérateur n intervienne. Lorsque le mode manuel est sélectionné, les messages s enregistrent dans la mémoire du contrôleur et s impriment lorsque la touche TEMPS/IMPR. est maintenue enfoncée pendant 3 secondes. Voir la section 4.1. Pour éviter un bourrage de papier à l intérieur du boîtier, il est conseillé de sélectionner le mode d impression MANUEL durant le fonctionnement normal du contrôleur Pour quitter le menu Pour quitter le système de menu en tout temps, appuyer sur la touche RÉENCL. pour revenir au mode de fonctionnement automatique du contrôleur. Toute modification de paramètre sera enregistrée dans la mémoire Rapport état Si l opérateur choisit NON, le rapport d'état ne sera pas imprimé en quittant le menu de programmation. Si l opérateur choisit OUI, les paramètres programmés et les lectures sélectionnées du contrôleur seront imprimées en quittant le menu de programmation et en maintenant enfoncée la touche TEMPS/IMPR. pendant 3 secondes. Un rapport d état peut également être imprimé en dehors du menu de programmation en maintenant enfoncée la touche CONFIRM./ALARME pendant 3 secondes. Un exemple de rapport d état figure ci-dessous : SO = Commande atelier CO = Commande client19 IM R Messages d alarme/d état Le contrôleur de pompe à incendie LMR est équipé d une imprimante matricielle thermique utilisée pour les fonctions de diagnostic et d alarme. Elle sert également d enregistreur graphique. Chaque alarme et événement porte la date et de l heure de l occurrence. En plus de la possibilité d imprimer les événements d alarme, ceux-ci peuvent être consultés à l écran ACL ou alors téléchargés vers un ordinateur via le port RS232. Le contrôleur doit être équipé d un câble et d un logiciel particulier si l on souhaite télécharger les données vers un ordinateur. Au besoin, consulter Cutler-Hammer à ce sujet. Voir la section 4.3. Un exemple d imprimé de message d alarme figure ci-après : Délestage La fonction de délestage s utilise principalement avec les commutateurs de transfert automatiques. Lorsqu un commutateur de transfert est en mode d urgence et qu il y a une demande de démarrage, le contrôleur LMR transmet un signal à un disjoncteur externe, lequel coupe les charges électriques au sein du bâtiment. Au même moment, un délai de fonctionnement programmable par l opérateur (0 à 15 secondes) entre en fonction afin de retarder l action du contrôleur et d'allouer le temps nécessaire au délestage des charges électriques. Les messages COMMUTATEUR DE TRANSFERT EN MODE D URGENCE et FONCTION DE DÉLESTAGE FERMÉE sont enregistrés en mémoire aux fins d impression et d affichage. Le délai de délestage ne s exécute pas en cas de démarrage d urgence.20 14 IM R 7.1 Imprimante/enregistreuse Une imprimante/enregistreuse, logée dans l armoire du contrôleur, permet d obtenir des copies papier de toutes les alarmes et événements, des tensions d alimentation et des pressions du système, des essais hebdomadaires, ou des paramètres de programmation du contrôleur. Les imprimés d'alarme portent l'heure et la date de l'événement; ces rapports sont utiles pour le diagnostic, pour déterminer les causes d un problème de démarrage, ou pour connaître les temps exacts de l occurrence d un problème. NOTE: L imprimante fournie avec le contrôleur peut différer de l illustration ci-dessus Procédures d utilisation L imprimante/enregistreuse est livrée avec deux rouleaux de papier. Des précautions doivent être prises lorsque l on intervient à l intérieur de l armoire du contrôleur. Fonctions de l imprimante/enregistreuse : Dispositif Fonction DEL La DEL verte qui s allume indique que l imprimante est sous tension, alors que la DEL orange signale la fin d un rouleau de papier. Interrupteur L interrupteur est abaissé lorsque l appareil est hors circuit. L interrupteur est relevé lorsque l appareil est en circuit. Verrou Permet de fixer le boîtier de l imprimante à l armoire Fonction d auto-vérification Maintenir le bouton RESET (réinitialisation) enfoncé pour accéder à la fonction d auto-vérification. Tout en maintenant le bouton RESET enfoncé, maintenir également enfoncé le bouton FEED (alimentation papier). Après une à deux secondes, relâcher d abord le bouton RESET, puis le bouton FEED. Pour quitter la fonction d auto-vérification avant la fin du message, couper l alimentation de l imprimante Chargement du papier Sortir le boîtier de l imprimante de l armoire après avoir tourné le verrou vers la gauche. Tirer sur le boîtier de l imprimante jusqu'en butée. Glisser le porte-rouleau dans le nouveau rouleau de papier thermique. Présenter le rouleau de sorte que le papier se déroule par le haut, puis engager le porte-rouleau et le rouleau de papier dans les supports, en s assurant que le rouleau se place bien droit dans l appareil. Le papier doit être coupé franchement et bien d équerre avant de l insérer dans le mécanisme de l imprimante (la coupe au ciseau est conseillée). Mettre l imprimante sous tension pour charger le papier. Alimenter le rebord du papier à fond dans le guide. Appuyer sur le bouton FEED pour entraîner le papier, sachant que le mécanisme fonctionne aussi longtemps que le bouton demeure enfoncé. Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le rebord du papier atteigne le coupe-papier. Cela fait, il est sage de recourir à la fonction d autovérification pour s assurer que le rouleau de papier est bien installé (face thermique vers le haut) et que le papier s alimente correctement. En cas de bourrage, ne pas tenter de forcer l alimentation du papier ni de le tirer pour le dégager de l imprimante, sous peine d endommager le mécanisme d impression thermique. Débrancher toujours l alimentation électrique ainsi que le câble d interface avant d intervenir sur l imprimante. Retirer les morceaux de papier coincés à l'aide de brucelles ou d une pince à becs longs. S il n est pas possible de dégager le papier, déposer la plaque avant de l imprimante en retirant les 5 vis Philips et écrous de maintien. Le mécanisme d impression devient accessible. Une fois le papier dégagé, réassembler l imprimante. Recharger le papier dans le mécanisme. REMARQUE : Ne pas retirer les cavaliers à l intérieur de l imprimante Papier de remplacement L imprimante/enregistreuse utilise des rouleaux de papier thermique de 2 ¾ po de diamètre, larges de 2 ¼ po et dotés d un support en plastique avec alésage de 7/16 po. Ce type de papier est disponible dans la plupart des magasins de fournitures de bureau. Voir la liste ci-dessous concernant les magasins de fournitures de bureau et les numéros de catalogue correspondants. REMARQUE : Si l extrémité du papier est fixée au rouleau par du ruban adhésif, prendre les précautions nécessaires lorsque les bandes de couleur apparaissent, indiquant la fin du rouleau. À ce moment, mettre l imprimante hors tension et remplacer le rouleau de papier. Il est possible qu un ou deux messages soient perdus lors du remplacement du rouleau de papier. Montrer encore
MANUEL D INSTALLATION ET DE MAINTENANCE POUR CONTRÔLEUR DE POMPE À INCENDIE ÉLECTRIQUE AVEC INVERSEUR AUTOMATIQUE DÉMARREUR AUTOMATIQUE
MANUEL D INSTALLATION ET DE MAINTENANCE POUR CONTRÔLEUR DE POMPE À INCENDIE ÉLECTRIQUE AVEC INVERSEUR AUTOMATIQUE DÉMARREUR AUTOMATIQUE MODÈLE 1 GPX + GPU Sommaire 1. Introduction 2. Installation 3. Caractéristiques Plus en détail MANUEL D INSTALLATION ET D ENTRETIEN POUR LES CONTRÔLEURS DE POMPE À INCENDIE MODÈLE VPX
MANUEL D INSTALLATION ET D ENTRETIEN POUR LES CONTRÔLEURS DE POMPE À INCENDIE MODÈLE VPX Les contrôleurs de pompes à incendie sont conçus pour démarrer automatiquement une pompe à incendie dès qu une chute Plus en détail IM05805003F. Notice d'installation et d'entretien Combinateur pour pompe à incendie Diesel FD100
IM05805003F Notice d'installation et d'entretien Combinateur pour pompe à incendie Diesel FD100 Effective August 2003 Table des matières 1. Installation et montage du combinateur...1 2. Connexions électriques...1 Plus en détail MANUEL D INSTALLATION
MANUEL D INSTALLATION Centrales d Alarme Sommaire Section 1 Résumé de la Programmation 1.1 Menu de Programmation 2 Réglages Usine 3 Installation 3.1 Introduction à la Centrale d Alarme 3.2 Tester la Centrale Plus en détail Centrale Frigorifique Standard Programme d Application pour pco 1, pco 2, pco 3, pco xs
Centrale Frigorifique Standard Programme d Application pour pco 1, pco 2, pco 3, pco xs Manuel d utilisation Version manuel: 2.7 du 08/09/09 Code programme: FLSTDMFC0A Nous souhaitons vous faire économiser Plus en détail orane Manuel d installation, d utilisation et de maintenance 275kg 275kg
notice_104154g1v4f 11/01/10 18:12 Page 1 Simplicity & Comfort* Manuel d installation, d utilisation et de maintenance Ce manuel fait partie intégrante du kit et ne doit jamais être séparé de celui-ci F Plus en détail Guide de l utilisateur ASI 8-15 kva Sortie 230V, 50/60 Hz Entrée mono ou triphasé
ASI 8-15 kva Sortie 230V, 50/60 Hz Entrée mono ou triphasé 2007 Le contenu de ce manuel est soumis à la réglementation sur les droits réservés (Copyright) et toute reproduction (même des extraits) est Plus en détail Manuel d Installation et de Programmation
Manuel d Installation et de Programmation ii WisDom Manuel d Installation et de Programmation Manuel d Installation et de Programmation CODES PAR DÉFAUT : Installateur : 0133 Sous-Installateur : 0233 Responsable Plus en détail S55 avec Carte AE Professional Card Carte Modul Card
S55 avec Carte AE Professional Card Carte Modul Card fr Notice de montage et d utilisation Commande de porte Informations importantes pour : l installateur / l électricien / l utilisateur À transmettre Plus en détail MANUEL D INSTALLATION
FABRICANT D'ALARME INTRUSION PRO-ACTIV PUBLICATIONS DE L'ANNEE 2000 VAINQUEUR MEILLEUR FABRICANT VAINQUEUR MEILLEUR FABRICANT MERCI POUR AVOIR VOTE POUR TEXECOM MANUEL D INSTALLATION Centrale d Alarme Plus en détail Introduction du système
Introduction du système S E C T I O N 1 1.1 Spécifications Spécifications du panneau de commande Configuration souple des zones : 8 zones entièrement programmables 38 codes d accès: 32 codes d utilisateur, Plus en détail A propos de ce guide. Gamme i-on. Cooper Security Ltd. 2012
Cooper Security Ltd. 2012 COOPER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES PARTICULIERS OU INDIRECTS, DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DES DOMMAGES-INTERETS D ORIGINE LEGISLATIVE, DES DOMMAGES-INTERETS Plus en détail MELODIA 2605 NOTICE D UTILISATION ET D EXPLOITATION
MELODIA 2605 A - NOTICE D UTILISATION ET D EXPLOITATION 1 - PRESENTATION Les Centrales 2605 disposent de 6 zones et se présentent sous forme d un coffret comportant la partie électronique équipée d un Plus en détail Manuel de l installateur
SYSTÈME VERSION 2.5xx Manuel de l installateur GARANTIE LIMITÉE... 1 PROCÉDURES D INSTALLATION... 3 AVANT L INSTALLATION...4 1- INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ...5 2- INSTALLATION DE L ÉCRAN TACTILE Plus en détail Contrôleur de charge solaire MPPT 80 600 Conext
! Contrôleur de charge solaire MPPT 80 600 Conext Guide d installation www.schneider-electric.com Contrôleur de charge solaire MPPT 80 600 Conext Guide d installation www.schneider-electric.com Copyright Plus en détail Manuel & Instructions de service
Manuel & Instructions de service Série Modular VisionMod 20-800 KVA - triphasé/triphasé Alimentation Sans Interruption Tous droits réservés. Les informations dans ce manuel peuvent être modifiées à tout Plus en détail Motorisation pour portail à 2 battants
Motorisation pour portail à 2 battants 110kg 110kg 3m 12V option anthéa 114150 V3 SOMMAIRE AVERTISEMENTS GÉNÉRAUX 03 RÉSUME DE L'INSTALATION 05 Etape 1 05 Etape 2 05 Etape 3 05 Etape 4 05 Etape 5 05 INSTALLATION Plus en détail Dépannage et entretien des systèmes GL/GS. 50 Hz
Dépannage et entretien des systèmes GL/GS 50 Hz 1 2 2010 Balboa Water Group. Tous droits réservés. La technologie brevetée M7 de Balboa PANNEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR Les touches du panneau de commande Plus en détail Introduction du Système S E C T I O N 1
Introduction du Système S E C T I O N 1 1.1 Spécifications Téléchargement du Logiciel d Assistance PC1555 utilise DLS-1 v6.5 et supérieur Configuration souple des Zones Six zones entièrement programmables Plus en détail CEL-712 Microdust Pro Moniteur de poussière en temps réel
Manuel d utilisation CEL-712 Microdust Pro Moniteur de poussière en temps réel HB4048-01 Manuel d utilisation CASELLA MEASUREMENT Regent House, Wolseley Road, Kempston, Bedford, MK42 7JY, Royaume-Uni Tél. Plus en détail Motorisation à vérins pour portail À 2 BATTANTS pour tous types de portail (bois, fer, alu et PVC)
notice_614113v1f 20/01/10 15:16 Page 1 ASTRELL300 Motorisation à vérins pour portail À 2 TANTS pour tous types de portail (bois, fer, alu et PVC) Réf. 614113 Manuel d installation, d utilisation et de Plus en détail Secvest 2WAY. BOM-No. 12000865 I N S T R U C T I O N S D E S E R V I C E
Secvest 2WAY BOM-No. 12000865 I N S T R U C T I O N S D E S E R V I C E 1 Préface Chère cliente, cher client, Nous vous remercions pour l achat de la centrale d alarme sans fil SECVEST 2WAY. Le présent Plus en détail Série SVT. Onduleur Photovoltaïque. GE Consumer & Industrial Power Protection PVIN02KS, PVIN03KS, PVIN04KS, PVIN05KS. Manuel d utilisation v1.
GE Consumer & Industrial Power Protection Sommaire Introduction CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES Série SVT Onduleur Photovoltaïque PVIN02KS, PVIN03KS, PVIN04KS, PVIN05KS 1 Présentation 1.1 Dimensions Plus en détail Allen-Bradley. Guide de dépannage. Variateur de vitesse 1336 PLUS c.a. à fréquence variable A020 - A030 B040, B050 BX040, BX060 C025 - C060
Allen-Bradley Variateur de vitesse 1336 PLUS c.a. à fréquence variable Guide de dépannage A020 - A030 B040, B050 BX040, BX060 C025 - C060 Informations importantes destinées à l utilisateur Les équipements Plus en détail pour la sécurité des personnes ; pour l intégrité du véhicule ; pour la protection de l environnement.
F I A T D U C A T O N O T I C E D E N T R E T I E N Cher Client Nous vous remercions d avoir préféré Fiat et nous vous félicitons d avoir choisi Fiat Ducato. Nous avons mis au point cette notice pour que Plus en détail manual Notice de montage et de mise en service Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich.
manual Notice de montage et de mise en service Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. Régulation solaire WRSol 1.0 83258204-1/2008 Certificat de conformité selon ISO/IEC Plus en détail Système de sécurité sans fil tout-en-un V1.3. No de modèle : MG-6060/MG-6030. Manuel d installation et de référence
Système de sécurité sans fil tout-en-un V1.3 No de modèle : MG-6060/MG-6030 Manuel d installation et de référence Table des matières Introduction... 1 À propos du Magellan et de ce manuel... 1 Conventions... Plus en détail MhouseKit WS200S. Kit complet pour automatiser un portail battant. FR - Instructions et avertissements pour l installation et l utilisation
MhouseKit WS200S 0682 Kit complet pour automatiser un portail battant FR - Instructions et avertissements pour l installation et l utilisation EN - Instructions and warnings for installation and use IT Plus en détail SA5F. Système d alarme sans fil avec transmetteur téléphonique intégré - 6 zones. Manuel d installation et d utilisation
SA5F Système d alarme sans fil avec transmetteur téléphonique intégré - 6 zones Manuel d installation et d utilisation PREFACE Tous les composants de ce système d alarme sans fil sont conçus et construits Plus en détail InvisiPac HM25 et HM50 Tank-Free Système de distribution de colle thermofusible
Instructions - Pièces InvisiPac HM25 et HM50 Tank-Free Système de distribution de colle thermofusible 334940F FR Pour l apport et la distribution de pastilles de colle thermofusible. Pour usage professionnel Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back