Source: http://sortirdunucleaire.org/France-Bugey-Surpression-dans-le-circuit-de-refroidissement-du-reacteur-2-et-ouverte-des-soupapes-du-circuit-l-ASN-declenche-son-centre-de-crise
Timestamp: 2018-03-21 01:07:42+00:00
Document Index: 272507139

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

À 11h05 le jeudi 29 juin 2017, 10 jours après le feu sur le toit d’un bâtiment nucléaire du réacteur 5, le plan d’urgence interne de la centrale de Bugey a encore été déclenché. La fermeture d’une vanne, non manœuvrable depuis la salle des commandes, a entrainé une pression trop élevée dans le circuit primaire du réacteur 2 et l’ouverture des soupapes de protection de ce circuit. L’ASN a activé son centre de crise. La publication de son avis d’incident nous en apprend un peu plus que la communication faite par l’exploitant. Une analyse plus poussée des circonstances révèle qu’un enchainement de plusieurs erreurs commises par les services de la centrale est à l’origine de l’accident.
Tout juste 10 jours après qu’un incendie sur le toit du bâtiment des auxiliaires nucléaires du réacteur 5 a mobilisé pendant plusieurs heures les équipes internes de la centrale, les pompiers, les centres de crise de l’ASN et de l’IRSN (voir notre article à ce sujet), le plan d’urgence interne de la centrale et le centre de crise de l’ASN ont de nouveau été déclenchés ce 29 juin 2017, cette fois en raison d’une surpression dans le circuit de refroidissement du réacteur 2 et de l’ouverture des soupapes de protection de ce circuit.
Évènement en cours sur l’unité de production n°2, à l’arrêt pour maintenance
L’unité de production n°2 est en arrêt programmé pour maintenance depuis le 24 juin 2017.
Jeudi 29 juin, les équipes de la centrale du Bugey constatent une montée de la pression du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt n° 2.
Conformément à nos procédures, le plan d’urgence interne a été déclenché. Il permet de mobiliser les compétences nécessaires à la gestion de l’événement.
A 12h05, les critères ayant conduit à la mobilisation des équipes sur le réacteur n° 2 sont revenus à la normale. Les équipes restent néanmoins mobilisées.
Dès que l’incident s’est produit, l’Autorité de Sûreté Nucléaire et la préfecture ont été averties et sont tenues régulièrement informées de l’évolution de la situation.
L’origine de cet événement provient d’une vanne du circuit de contrôle de pression du réacteur à l’arrêt qui s’est refermée, non manœuvrable depuis la salle de commande de l’unité de production. L’application des procédures prévues permet d’assurer, par un circuit alternatif, la régulation de pression et de refroidissement du réacteur.
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-nucleaire-du-bugey/actualites/evenement-en-cours-sur-l-unite-de-production-ndeg2-a-l-arret-pour-maintenance
Le 29/06/17, à 12h02
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Declenchement-du-plan-d-urgence-interne-de-la-centrale-du-Bugey-Ain
Le 29/06/17, à 13h00
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Reacteur-2-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey-Ain-Point-de-situation
Le 29/06/17, à 18h15
Réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey (Ain) : le plan d’urgence interne est levé
La pression dans le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) sur le réacteur 2 de la centrale du Bugey (01) est désormais conforme aux procédures usuelles d’arrêt du réacteur (< 2,5 bar). Après examen des actions prévues par EDF pour reprendre le cours normal de la conduite du réacteur, l’ASN a autorisé à 18h00 EDF à lever son plan d’urgence interne.
Il n’a pas été constaté de rejets radioactifs dans l’environnement. L’ASN classe provisoirement cet incident au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 8.
Des inspecteurs de la division de Lyon de l’ASN se sont rendus dès 13h30 sur les lieux afin d’examiner la gestion par EDF de l’événement et de ses suites.
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Reacteur-2-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey-Ain-plan-d-urgence-interne-leve
Une inspection réactive a eu lieu le 3 juillet suite à cet évènement. Le rapport de cette inspection (8 pages) a été rendu public le 13 juillet, et l’Autorité de sûreté nucléaire a communiqué un peu plus amplement en publiant un avis d’incident détaillé le 24 juillet :
Sortie du domaine autorisé « pression – température » à la suite d’un dysfonctionnement d’une vanne de régulation - Publié le 24/07/2017
Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les spécifications techniques d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire, qui doivent être suivies en permanence. Le circuit primaire est connecté à un système de contrôle volumétrique et chimique qui a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume d’eau dans le circuit primaire se fait par l’intermédiaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange (décharge).
Conformément aux procédures de conduite, EDF déclenche le plan d’urgence interne de l’établissement : ce plan définit l’organisation interne de la centrale et les moyens particuliers à mettre en œuvre en cas de situation incidentelle ou accidentelle sur les installations.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-autorise-pression-temperature
Télécharger la lettre de suite de l’inspection réactive de l’ASN du 3 juillet 2017
Le 16/08/17, une analyse des circonstances qui ont conduit à cet accident révèle qu’un enchainement de plusieurs erreurs commises par l’exploitant est en cause
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Montee-en-pression-du-circuit-primaire-du-reacteur-2-au-dela-des-seuils-autorises