Source: http://docplayer.fi/4235217-Rajahdyssuojausasiakirjan-vaatima-riskin-arviointi-muille-kuin-sahkolaitteille.html
Timestamp: 2017-04-29 18:05:58+00:00
Document Index: 5916531

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Räjähdyssuojausasiakirjan vaatima riskin arviointi muille kuin sähkölaitteille - PDF
Download "Räjähdyssuojausasiakirjan vaatima riskin arviointi muille kuin sähkölaitteille"
1 Räjähdyssuojausasiakirjan vaatima riskin arviointi muille kuin sähkölaitteille Diplomityön aihe on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoksen kokouksessa Työn tarkastajat professori Arto Verho ja tekniikan tohtori Jyri Rajamäki Työn ohjaaja diplomi-insinööri Heikki Penttinen Helsingissä Juha Liimatainen Kalevanvainio 1 D Espoo p2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Juha Liimatainen Räjähdyssuojausasiakirjan vaatima riskin arviointi muille kuin sähkölaitteille Diplomityö sivua, 21 kuvaa, 10 taulukkoa Tarkastajat: Professori Arto Verho, tekniikan tohtori Jyri Rajamäki Avainsanat: ATEX, riskin arviointi, syttymislähde, räjähdysvaarallinen tila Keywords: ATEX, evaluation of risks, ignition source, hazardous area Turvatekniikan keskuksella (TUKES) on valvottavanaan noin teollisuuslaitosta, joissa on räjähdysvaarallisia tiloja. Olosuhdedirektiivin (1999/92/EY) mukainen kansallinen asetus (VNa 576/2003) tuli voimaan Asetus koskee uusia räjähdysvaarallisia tiloja välittömästi, kun taas käytössä olevat tilat on saatettava sen mukaisiksi mennessä. Asetus edellyttää, että työnantaja laatii räjähdysvaarallisille tiloille räjähdyssuojausasiakirjan ja arvioi kirjallisesti näissä tiloissa käytettävien, ilman Exmerkkiä olevien työvälineiden riskin. Räjähdyssuojausasiakirjan ja kirjallisena tehdyn riskin arvioinnin eräs keskeinen tarkoitus on varmistaa mahdollisten syttymislähteiden laaja-alainen hallinta ja pienentää onnettomuusriskiä. Tässä diplomityössä selvitetään, mitä riskin arvioinnin täytyy sisältää ja etsitään tehokas menetelmä arvioinnin tekoon. Kolmelta yritykseltä saatiin tutkittavaksi niiden alalle tyypillinen muu kuin sähkölaite, jota käytetään räjähdysvaarallisessa tilassa. Laitteiden tuli olla Ex-merkittömiä ja olla ollut käytössä ennen asetuksen voimaan tuloa. Laitteiden ja niiden dokumenttien tutkimisella testattiin eri menetelmien soveltuvuutta riskin arviointiin. Samalla selvitettiin jo käytössä olevien laitteiden turvallisuustaso. Jokaisen pilottitapauksen kohdalla on arvioinnissa menetelty eri tavoin.3 Työssä esitellään keskeisimmät menetelmät, joilla riskin arviointi voidaan tehdä. Suosituksena esitellään ratkaisumalli, jonka avulla voidaan päätellä laitteen tarvitsema riskinarviointimenetelmä. Pilottitapauksia arvioitiin laitteiden sijoituksen ja lukumäärän pohjalta. Suosituksena on, että riskin arvioinnissa lähdetään liikkeelle itse laitteesta ja sen soveltuvuudesta räjähdysvaaralliseen tilaan. Tällä tavalla pystytään kohdistamaan käytössä olevat resurssit paremmin niihin laitteisiin, jotka vaativat tarkemman riskin arvioinnin. Pilottitapausten perusteella räjähdysvaaralliseen tilaan tarkoitetut laitteet soveltuivat käytettäväksi tarkoitetussa käytössään. Räjähdyssuojausasiakirjaa varten on dokumentoitava tiedot niiden käytöstä, mahdollisista syttymislähteistä ja suojaavista toimenpiteistä.4 ABSTRACT Lappeenranta University of Technology Department of Mechanical Engineering Juha Liimatainen Evaluation of risks of non-electrical equipment for the explosion protection document (in Finnish) Master s thesis pages, 21 figures, 10 tables Supervisors: Professor Arto Verho, Doctor Jyri Rajamäki Keywords: ATEX, evaluation of risks, ignition source, hazardous area The Safety Technology Authority (TUKES), a state agency subject to the Ministry of Trade and Industry, Finland, has about 1,000 industrial plants with hazardous areas under its supervision. The national Decree (576/2003) adopting the EU Directive on the safety and health protection of workers at risk from explosive atmospheres (1999/92/EC) came into force on 1 September The Decree applies immediately to new hazardous areas, while the existing areas shall be restructured to comply with the requirements on 30 June 2006 at the latest. According to the Decree, the employer shall ensure that a particular explosion protection document is drawn up and that the risks of non-ex-marked work equipment are evaluated in writing. One of the essential objectives of the explosion protection document and the written evaluation of risks is to assure wide-range control of ignition sources and to decrease the risk of accidents. This thesis explains the contents of the evaluation, and finds out an effective method to carry out it. For this purpose, we acquired non-electrical equipment from three companies, one piece from each, that are typically used in the hazardous areas of their industry. The devices had to be without the Ex marking and been in use before the adoption of the national Decree. Different methods of evaluation were tested for suitability by studying the de-5 vices and the relevant documents. The safety level of the existing devices was examined at the same time. Different methods of evaluation were used for each of the pilot cases. This thesis presents the most important methods for the evaluation of risks and a recommended solution to help choose the right evaluation method required for the device. The pilot cases were assessed on the basis of the equipment location and number. As a recommendation, the evaluation of risks should be started from the device itself and its suitability for hazardous areas. This enables a better focusing of the usable resources to devices that call for a more detailed evaluation. Based on the pilot case examinations, the devices designed for use in hazardous areas were suitable for their intended use. As laid down by the Directive, the details of their use, possible ignition sources and the relevant protective measures are to be documented for the explosion protection document.6 SISÄLLYS LYHENNE- JA TERMISTÖLUETTELO...1 SYMBOLIT JA NIIDEN SELITYKSET...6 Alkusanat Johdanto Työn lähtökohdat Diplomityön tavoitteet Ex-tilan laitevalinnan rajoitteet ATEX-direktiivit Olosuhdedirektiivi 99/92/EY ja valtioneuvoston asetus 576/ Tilaluokitukset Tilaluokitusesimerkki nesteistä Tilaluokitusesimerkki pölyistä Räjähdyssuojausasiakirja Laitedirektiivi 94/9/EY ja KTM:n päätös 918/ Laiteluokitukset Standardit Räjähdysvaaralliset tilat sekä räjähdysten esto ja suojaus Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet Muut vaatimukset ja määräykset Mahdolliset syttymislähteet ja niiltä suojautuminen Syttymislähteet Kuumat pinnat Mekaaniset kipinät Adiabaattinen puristus ja paineiskut Staattinen sähkö Lämpöä synnyttävät reaktiot Sähkömagneettiset aallot Ionisoiva säteily Ultraääni Liekit ja kuumat kaasut...357 Muut syttymislähteet Räjähdyssuojausrakenteet Pilottitapausten riskin arvioinnin rakenne Riskin arviointi Toimintatavat Pilottitapaukset Eteenikaasun mäntäkompressori Toimitilan aiheuttamat rajoitteet Räjähdysvaarallinen aine Tilaluokitus ja sen asettamat vaatimuksen laitteelle Rakenne Kompressorin mahdolliset syttymislähteet Kuumat pinnat Mekaaniset kipinät Adiabaattinen puristus Staattinen sähkö Muut mahdolliset syttymislähteet Syttymisvaaran arvioinnin yhteenveto Työvälineen tarkoitettu käyttö Työvälineen kuvaus Arviointi Keskipakopumppu Syttymislähteiden hallintakeinot Kunnossapito API-standardin mukainen vuotojen ja vaurioiden estäminen Laadun varmistus ja testaus Pumpunpesä Yhteet Juoksupyörä ja akseli Mekaaniset akselitiivisteet Perinteiset akselitiivisteet Laakerointi...638 Materiaalit Yhteenveto keskipakopumpun arvioinnista Kalvopumppu ja mekaanisesti puhdistuva maalinsuodatin Toimintatilan aiheuttamat reunaehdot Räjähdysvaarallinen aine Tilaluokitus Kalvopumpun rakenne Suodattimen rakenne Suodatinyksikön mahdolliset syttymislähteet Pumpun mahdolliset syttymislähteet Suodattimen mahdolliset syttymislähteet Syttymisvaaran arvioinnin yhteenveto Pilottitapausten riskien arvioinnin kehittäminen Eteenikompressori Keskipakopumppu Kalvopumppu ja mekaanisesti puhdistuva suodatin Suositukset Pohdinta Diplomityön rajauksessa pois karsitut asiat Lisäkehitystä kaipaavat kohdat...98 LÄHTEET...999 1 LYHENNE- JA TERMISTÖLUETTELO Aktiivinen syttymislähde on syttymislähde, joka kykenee sytyttämään räjähdyskelpoisen ilmaseoksen. (SFS-EN ) API on lyhenne englanninkielisistä sanoista American Petroleum Institute. API on Yhdysvaltain hallituksen ja öljynjalostusteollisuuden välinen yhteistyöelin, joka tekee mm. standardeja sekä standardimaisia ohjeita (recommended practices). ATEX tulee ranskankielisistä sanoista ATmosphere EXplosible. ATEX-nimitystä käytetään Euroopan yhteisön räjähdysvaarallisten tilojen ja laitteiden direktiiveistä 1994/9/EY ja 1999/92/EY. CEN on eurooppalainen, kaikki muut paitsi sähkö- ja telealan kattava standardisoimisjärjestö, Comité Européen de Normalisation/European Committee for Standardization. CENELEC on eurooppalainen sähköalan standardisoimisjärjestö, Comité Européen de Normalisation Electrotechnique/European Committee for Electrotechnical Standardization. EU tarkoittaa Euroopan unionia, joka on taloudellinen ja poliittinen liitto. Ex-tila ks. Räjähdysvaarallinen tila.10 2 Ex-laite tarkoittaa direktiivin 94/9/EY mukaan konetta, kojetta, kiinteää tai liikkuvaa laitetta, niiden valvontaja säätölaitetta ja varoitus- ja estojärjestelmää, joka on itsenäisesti tai yhdessä jonkin muun laitteen kanssa tarkoitettu käytettäväksi energian tuottamiseen, siirtämiseen, varastointiin, mittaamiseen, ohjaukseen tai muuntamiseen aineiden käsittelemiseksi ja joka omien mahdollisten syttymislähteidensä takia saattaa aiheuttaa räjähdyksen Ex-merkintä on räjähdyssuojauksen merkintä, josta käy ilmi tuotteen laiteryhmä ja luokka. Merkinnästä voi käydä ilmi sovelletut suojausrakenteet sekä lämpötilaluokat. Alla esimerkki merkinnästä: EY eli Euroopan yhteisö oli ennen vuotta 1967 Euroopan talousyhteisö eli ETY. Koska EY on oikeushenkilö, toisin kuin EU, niin kansainväliset sopimukset ja eräät muut viralliset asiakirjat allekirjoittaa yhä EY.11 3 Itsesyttymislämpötila on se alin lämpötila, johon kuumennuttuaan aine syttyy itsestään palamaan ja jatkaa palamista ilman ulkopuolista lämmönlähdettä, kipinää tai liekkiä. Kaasun ja ilman seossuhde, syttymistilan muoto ja koko, seoksen lämmitysnopeus sekä koeastian materiaali voivat vaikuttaa itsesyttymislämpötilaan. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat syttymisväline ja sen lämpötila, katalyyttisten tai muiden läsnä olevien aineiden vaikutus sekä happipitoisuus. KOM on Euroopan yhteisöjen komissio. Kone on muulla kuin lihasvoimalla käytettävien toisiinsa liitettyjen komponenttien muodostama kokonaisuus, jossa ainakin yksi osa liikkuu. (VNp /1314) KTM on kauppa- ja teollisuusministeriö. KTMp on kauppa- ja teollisuusministeriön päätös. LDPE on lyhenne sanoista low-density polyethylene eli pienitiheyksinen polyeteeni. Leimahduspiste on nesteen alin lämpötila, jossa nesteen pinnasta normaali-ilmanpaineessa erottuu niin paljon höyryä, että se muodostaa pinnan lähellä olevan ilman kanssa syttyvän höyry-ilmaseoksen. Mahdollinen syttymislähde on mikä tahansa syttymislähde, joka voi esiintyä laitteessa. (SFS-EN )12 4 Palava aine on ainetta, joka voi muodostaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen, jollei sen ominaisuuksien selvittäminen ole osoittanut, että se muodostaessaan seoksen ilman kanssa ei kykene itsenäisesti ylläpitämään laajenevaa räjähdystä. Räjähdyskelpoisella ilmaseoksella tarkoitetaan seosta, jossa toisena osana on normaalipaineinen ilma ja toisena osana on kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodossa olevia palavia aineita ja jossa palaminen leviää syttymisen jälkeen koko palamattomaan seokseen. Räjähdysvaarallinen ilmaseos on seos, josta saattaa muodostua räjähdyskelpoinen ilmaseos. Räjähdysvaarallinen tila on tila, jossa voi esiintyä räjähdyskelpoista ilmaseosta siinä määrin, että erityiset suojelutoimenpiteet työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi taikka yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi tai henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi ovat tarpeen.13 5 VNa on valtioneuvoston asetus. VNp on valtioneuvoston päätös. SFS on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, Standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa Syttymislämpötila on määrätyissä testiolosuhteissa määritettävä kuumennettavan seinämän alhaisin lämpötila, jossa ilman ja kaasu- tai höyrymuodossa olevan palavan aineen seos syttyy. TUKES on Turvatekniikan keskus. Työväline on työssä käytettävä kone, väline, muu laite tai niistä asennettu yhdistelmä.14 6 SYMBOLIT JA NIIDEN SELITYKSET SYMBOLI SELITYS YKSIKKÖ Ω pyörimisnopeus r/s θ kulmakiertymä rad l pituus m s matka m t aika s T jaksonaika s v nopeus m/s15 7 Alkusanat Tämä diplomityö on tehty TUKESin tuotevalvontaosastolle. Kiitän työni tarkastajia professori Arto Verhoa ja tekniikan tohtori Jyri Rajamäkeä sekä ohjaajaa diplomi-insinööri Heikki Penttistä. Lisäksi haluan kiittää työni avustamisesta mukana olleita TUKESin työntekijöitä, yrityksiä ja seurantaryhmää sekä kommentoinnista Teknologiateollisuus ry:n Aarre Viljasta. Juha Liimatainen16 8 1 Johdanto 1.1 Työn lähtökohdat Suomi liittyi Euroopan unioniin (EU) vuonna Samalla Suomi sitoutui muuttamaan omia lakeja, säädöksiä ja asetuksia vastaamaan Euroopan unionin yhteisiä säädöksiä eli direktiivejä. EU:n direktiiveistä 1994/9/EY (laitedirektiivi) ja 1999/92/EY (olosuhdedirektiivi), jotka koskevat räjähdysvaarallisia (Ex-) tiloja sekä niissä käytettäviä koneita ja laitteita, käytetään ATEX-nimitystä. Näiden direktiivien tarkoituksena on suojella räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä ihmisiä, yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden Ex-tilojen ja niissä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimuksia ja taata näin Ex-laitteiden vapaa kauppa EU:n alueella. Laite- ja olosuhdedirektiiveihin perustuvaa lainsäädäntöä on Suomessa ollut vuodesta 1996 lähtien, jolloin astui voimaan ATEX-laitedirektiiviin pohjautuva asetus 917/1996 sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 918/1996, joiden siirtymäaika päättyi Valtioneuvoston asetuksella (VNa) 576/2003 on olosuhdedirektiivi saatettu kansallisesti voimaan Välittömästi se koskee uusia räjähdysvaarallisia tiloja sekä ennen asetuksen voimaan tuloa käytössä olleita tiloja, joihin on tehty voimaan tulemisen jälkeen merkittäviä muutoksia tai korjauksia. Ennen käytössä olleisiin tiloihin vaatimukset tulevat voimaan viimeistään , johon mennessä niille täytyy laatia räjähdyssuojausasiakirja. VNa 576/2003 edellyttää, että räjähdyssuojausasiakirjaa varten on kaikki Ex-tilojen laitteet ja syttymislähteet kirjattava ylös. Räjähdyssuojausasiakirjassa täytyy olla perustelut miten ja miksi laitteita voidaan turvallisesti käyttää (riskin arviointi). Jos laite on tarkoitettu käytettäväksi Ex-tilassa, niin sen valmistaja on arvioinut laitteen mahdolliset syttymislähteet jo suunnitteluvaiheessa sekä luokitellut laitteen sopivuuden Ex-tiloihin ja varustanut tuotteen asianmukaisin Ex-merkinnöin. Jollei laitteen valmistaja ole erikseen ilmoittanut, että tuote soveltuu toimimaan räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa, siirtyy vastuu tuotteen räjähdysturvallisuuden varmistamisesta laitteen käyttäjälle.17 9 Turvatekniikan keskuksen (TUKES) valvomissa laitoksissa on räjähdysvaarallisissa tiloissa edelleen käytössä laitteita, joissa ei ole Ex-merkintää. Tämä voi olla seurausta siitä, ettei markkinoilla ole sopivaa Ex-merkinnällä varustettua laitetta tarjolla, tai laitteet ovat voineet olla käytössä jo vuosia aiheuttamatta onnettomuutta. Yrityksillä voi olla myös itse valmistettuja laitteita, ja he eivät ole välttämättä tietoisia voimassa olevista säännöksistä. Jos tilat ovat olleet käytössä ennen , eikä niihin ole tehty muutoksia, niin laitteiden ei vielä tarvitse olla hyväksyttyjä tai muuten räjähdyssuojausasiakirjassa turvalliseksi todettuja, vaan siirtymäajan puitteissa on nämä saatettava olosuhdedirektiivin mukaiseksi. 1.2 Diplomityön tavoitteet Diplomityössä on tavoitteena selvittää: 1. Minkälaisia Ex-merkittömiä muita kuin sähkölaitteita on käytössä TUKESin valvomien laitoksien Ex-tiloissa. 2. Arvioida kuinka edellisen kohdan laitteet täyttävät ATEXolosuhdedirektiivissä kyseisille laitteille annetut yleiset vaatimukset sekä selvittää, kuinka ne tulee huomioida laadittaessa räjähdyssuojausasiakirjaa. 3. Arvioida millaisilla edellytyksillä ja lisävarmistuksilla näiden laitteiden käytön jatkaminen on mahdollista kyseisessä ympäristössä. Selvityksen toissijaisena tavoitteena on tuottaa hyödyllistä tietoa toiminnanharjoittajille räjähdyssuojausasiakirjan laatimista varten. Kaikki yritykset, joilla on räjähdysvaarallisia tiloja, joutuvat laatiman räjähdyssuojausasiakirjan. Työn pääpainotus tulee olemaan mekaanisten, hydraulisten sekä pneumaattisten laitteiden mahdollisten syttymislähteiden selvittäminen ja arvioiminen.18 10 2 Ex-tilan laitevalinnan rajoitteet 2.1 ATEX-direktiivit Olosuhdedirektiivi 99/92/EY ja valtioneuvoston asetus 576/2003 Direktiivistä 99/92/EY käytetään myös mm. nimityksiä ATEX-työolodirektiivi, ATEXolosuhdedirektiivi, laitosatex sekä käyttö- ja olosuhdedirektiivi. Siinä säädetään palavan nesteen, höyryn, pölyn tai kaasun muodostamien räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työtekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojaamista. Direktiivi asettaa vähimmäisvaatimukset, joita jäsenvaltiossa tulee noudattaa. EU:n jäsenmailla on siis oikeus poiketa direktiivin asettamista vaatimuksista tiukempaan suuntaan, joka saattaa asettaa maan oman teollisuuden eriarvoiseen asemaan muissa EU-maissa olevaan teollisuuteen nähden, mutta se ei kuitenkaan saa estää tuotteiden vapaata liikkumista. (Malm Timo 2003, s.112) Suomessa olosuhdedirektiivi on saatettu kansallisesti voimaan valtioneuvoston asetuksella (VNa 576/2003) Se koskee alkaen välittömästi uusia räjähdysvaarallisia tiloja sekä ennen käyttöön otettuja tiloja, jos niihin tehdään merkittäviä muutoksia tai korjauksia. Koska ATEX-työolosäädökset säätelevät työpaikkojen työolosuhteita, vaikuttavat ne myös aikaisemmin käyttöön otettuihin räjähdysvaarallisiin tiloihin. Ennen asetuksen voimaan tuloa käytössä olleet tilat on saatettava vaatimusten mukaiseksi viimeistään Työnantaja on VNa 576/ :n mukaan velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamisesta. Työnantajan täytyy huolehtia siitä, että räjähdysvaarallinen tila on sellainen, että työ voidaan tehdä turvallisesti. Räjähdysvaarallisessa tilassa työantajan täytyy varmistaa asianmukainen valvonta vaaran merkityksen arviointia koskevien periaatteiden mukaisesti käyttäen asianmukaisia teknisiä välineitä. Turvallisuuden varmistaminen voidaan toteuttaa siten, että Ex-tiloissa olevat työvälineet ja suojausjärjestelmät ovat ATEX-laitedirektiivin 1994/9/EY mukaisia, mikäli direktiivi koskee niitä. Mikäli työvälineet on otettu käyttöön ennen VNa 576 voimaan-19 11 tuloa, voidaan niitä käyttää voimaantulon jälkeenkin, jos työnantaja on kirjallisessa riskin arvioinnissa tai räjähdyssuojausasiakirjassa todennut, että niitä voidaan käyttää turvallisesti räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa, ja että ne täyttävät asetuksen liitteen 2 kohdan A työvälineitä koskevat vaatimukset. Asetuksen voimaantulon jälkeen ensimmäistä kertaa käyttöön otettavissa Ex-tiloissa on käytettävien työvälineiden oltava asetuksen liitteen 2 kohtien A ja B mukaisia. Asetuksessa työvälineillä tarkoitetaan työssä käytettäviä koneita, välineitä ja muita laitteita sekä niiden asennettuja yhdistelmiä. (VNa /576, 4-11 ) Tilaluokitukset Olosuhdedirektiivi 1999/92/EY ja sen kansallisesti voimaansaattava valtioneuvoston asetus 576/2003 jakavat liitteessä A räjähdysvaaralliset tilat kuuteen eri luokkaan. Luokat 0, 1 ja 2 ovat kaasu-ilmaseoksille ja luokat 20, 21 ja 22 ovat pöly-ilmaseoksille. Luokitusperusteena on räjähdyskelpoisten ilmaseoksen esiintymistiheys ja todennäköisyys sekä kesto luokiteltavassa tilassa tai tämän osassa. Ex-tiloissa toteutettavien toimenpiteiden laajuus määräytyy tilaluokituksen perusteella. Tilaluokittelu voidaan tehdä kokemukseen perustuen ja siinä voidaan käyttää apuna standardeja SFS-EN ja sekä SFS-käsikirjaa 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja Kaasut. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (KTMp) palavista nesteistä / :ssä, joka käsittelee sähkölaiteitta, käsketään noudattamaan tilaluokittelussa kyseisiä kohteita koskevia standardeja sekä SFS-käsikirjassa 59 annettuja ohjeita. Maahantuotavien laitteistotoimitusten yhteydessä voidaan hyväksyä myös ulkomaisen standardin mukainen tilaluokitus, jos se turvallisuustasoltaan on Suomen määräyksiä vastaava.20 12 Taulukko 1. ATEX-olosuhdedirektiivin tilaluokkien määritelmät (VNa /576, Liite 1) Tilaluokka Tilaluokan määritelmä 0 Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein. 1 Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos todennäköisesti esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. 2 Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan. 20 Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein. 21 Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos todennäköisesti esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. 22 Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan. Tässä yhteydessä on huomioitava seuraavat seikat: 1. Palavien aineiden pölyjen kerrokset, kertymät ja kasaantumat on otettava huomioon, samoin kuin muut syyt, jotka saattavat aiheuttaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen. 2. Normaalitoiminnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa laitteistoja käytetään suunnitteluarvojen sallimissa rajoissa. (VNa /576)21 Tilaluokitusesimerkki nesteistä Esimerkki palavan nesteen Ex-tilasta ja tilaluokituksesta Euroopan yhteisöjen komission tiedonannon (KOM 2003, 0515) mukaisesti. Kuva 1. Esimerkki 1 palaviin nesteisiin liittyvästä vyöhykejaosta Kuvassa 1 ulkona oleva palavan nesteen säiliötä täytetään ja tyhjennetään säännöllisesti. Säiliössä säilytettävän nesteen leimahduspiste vastaa vuoden keskilämpötilaa, joten voidaan olettaa, että säiliön sisäpuolella esiintyy pitkiä aikoja räjähdyskelpoista ilmaseosta. Säiliön sisäpuoli luokitellaan vyöhykkeeseen 0, koska siellä voidaan olettaa olevan jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai useasti räjähdyskelpoista ilmaseosta. EY-komission tiedonannossa (KOM 2003, 0515) oleva tilaluokituskuva on virheellinen, koska kuvassa ei ole merkitty säiliön sisäpuolta tilaluokkaan 0, eikä kaivoa ole merkattu mihinkään luokkaan. Säiliön yläosassa olevasta paineentasausaukosta voi päästä ilmaan satunnaisesti räjähdyskelpoisia höyryjä. Tästä syystä aukkoa ympäröivä tila luokitellaan vyöhykkeeseen 1. Kun höyryt ovat ilmaa raskaampia, ne voivat virrata säiliön ulkopintaa alas ja muodos-22 14 taa vaarallisia räjähdyskelpoisia ilmaseoksia. Tästä syystä säiliötä ympäröivä tila luokitellaan vyöhykkeeseen 2. Itse paineentasausaukon sisäosat kuuluvat tilaluokkaan 0. Säiliön vieressä oleva kaivo luokitellaan tilaluokkaan 1, koska höyryt ovat ilmaa raskaampia ja tällöin niiden kertyminen kaivoon on mahdollista. Säiliön ulkopuolella olevien vyöhykkeiden koot määräytyvät vapautuvien höyryjen ennakoidun määrän mukaisesti. Tämä riippuu puolestaan nesteen ominaisuuksista, aukon suuruudesta ja täyttö-/tyhjennyskertojen tiheydestä sekä nesteen pinnan korkeuden keskimääräisistä muutoksista. Räjähdysvaarallisten tilojen koko riippuu merkittävästi myös luonnollisista tuuletusmahdollisuuksista. (KOM 2003, kohta ) Tilaluokitusesimerkki pölyistä Esimerkki palavien pölyjen Ex-tilasta ja tilaluokituksesta Euroopan yhteisöjen komission tiedonannon (KOM 2003, 0515) mukaisesti. Kuva 2. Esimerkki 2 palaviin pölyihin liittyvästä vyöhykejaosta (KOM 2003, kohta )23 15 Kuvan 2 piirros esittää myllyä, jossa on käsin täytettävä säiliö, mylly, tuotteen poistoaukko sekä suodatin. Pölyävän ja palavan tuotteen syöttövaiheen aikana voi astian tyhjennysaukon alueelle syntyä satunnaisesti pölyn ja ilman muodostama räjähdyskelpoinen seos, jolloin tila luokitellaan vyöhykkeeseen 21. Täyttösäiliötä ympäröivällä alueella voi siivouksesta huolimatta muodostua pölykertymiä. Pöly voi esimerkiksi säiliön täytön yhteydessä nousta pyörteinä ilmaan ja muodostaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen. Tila luokitellaan vyöhykkeeseen 22, jos räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessäänkin vain lyhyen aikaa. Mylly muodostaa täyttösäiliön sisälle pölypilven. Myllystä otetaan jauhettua tuotetta jatkuvasti ulos ja se voi aiheuttaa poistosäiliöön räjähdyskelpoisen pölypilven. Tästä syystä poistoastia, myllyn sisätilat ja suodattimen pölyinen puoli luokitellaan vyöhykkeeksi 20. Vyöhykkeiden 21 ja 22 koko riippuu käytetyn tuotteen pölynmuodostusominaisuuksista, siivouksesta sekä pölyn leviämistä rajoittavista teknisistä ratkaisuista. (KOM 2003, kohta ) Räjähdyssuojausasiakirja Olosuhdedirektiivi velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että luokitelluista räjähdysvaarallisista tiloista laaditaan räjähdyssuojausasiakirja, ja että se pidetään ajan tasalla. Räjähdyssuojausasiakirja on laadittava ennen kuin tiloissa aloitetaan toiminta ja se on tarkistettava, jos työskentelytilaa, työvälineitä tai työjärjestelyjä muutetaan, laajennetaan tai järjestetään uudelleen merkittävästi. Räjähdyssuojausasiakirjassa on osoitettava erityisesti, että räjähdysvaara on määritetty ja arvioitu, ja että toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet tämän direktiivin tavoitteiden24 16 saavuttamiseksi. Asiakirjassa on erityisesti mainittava tilat, jotka on luokiteltu valtioneuvoston asetuksen 576/2003 mukaisesti sekä tilat, joissa on luokiteltuihin tiloihin liittyvää laitteistoa. Asiakirjassa tulee olla huomioitu, että työvälineet sekä varoituslaitteet on suunniteltu ja niitä käytetään ja huolletaan siten, että turvallisuus otetaan asianmukaisesti huomioon. Räjähdyssuojausasiakirjan ei tarvitse olla yksi yhtenäinen asiakirja vaan työnantaja voi yhdistellä räjähdysvaaraa koskevia olemassa olevia arviointeja, asiakirjoja tai muita vastaavia selvityksiä. (Parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY, 8 artikla) Räjähdyssuojausasiakirjassa on osoitettava seuraavat asiat: (TUKES 2003, s.13) 1. Räjähdysvaarallisten tilojen toiminnasta vastuussa olevat henkilöt sekä tiloissa työskentelevien työntekijöiden määrä. 2. Ex-tilojen luokittelu sekä niiden pohjapiirustukset, joissa näkyvät poistumistiet. 3. Toimintojen kuvaus (räjähdysvaaran kannalta olennaiset tiedot). 4. Tilat, joissa noudatetaan vähimmäisvaatimuksia. 5. Kuvaus räjähdyskelpoisen ilmaseoksen aiheuttavista aineista ja olosuhteista, joissa räjähdyskelpoisia ilmaseoksia muodostuu. 6. Selvitys kuinka työpaikka, työvälineet ja varoituslaitteet on suunniteltu asianmukaisesti. 7. Luettelo laitteista ja työvälineistä, jotka ovat mahdollisia syttymislähteitä. 8. Luettelo laitteista ja työvälineistä, jotka on tarkoitettu käytettäviksi useissa eri räjähdysvaarallisissa tiloissa. 9. Riskien määrittely ja arviointi (sisältää yhteenvedon riskin arviointien tuloksista). 10. Selvitys toteutetuista turvallisuustoimista. Jaetaan teknisiin ja organisatorisiin. 11. Selvitys siitä, kuka vastaa turvallisuustoimenpiteiden toteuttamisesta ja kuka räjähdyssuojausasiakirjan päivittämisestä.25 Laitedirektiivi 94/9/EY ja KTM:n päätös 918/1996 Direktiivistä 94/9/EY käytetään myös nimitystä ATEX-laitedirektiivi. Direktiivi on uuden lähestymistavan mukainen, ja näin ollen sen tarkoituksena on mahdollistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus yhteisön alueella. Tähän tavoitteeseen päästään yhdenmukaistamalla lakisääteisiä turvallisuusvaatimuksia vaarojen vähentämiseen perustuvaa lähestymistapaa noudattaen. Lähestymistavassa pyritään poistamaan tai ainakin minimoimaan vaaroja, jotka aiheutuvat tiettyjen tuotteiden käytöstä räjähdysvaarallisessa tilassa tai sen yhteydessä. Räjähdysvaarallisen tilan muodostumisen todennäköisyyttä täytyy tarkastella jatkuvasti ja pyrkiä ottamaan huomioon kaikki käsittelyn aikana mahdollisesti syntyvät toimintaolosuhteet. ATEX-laitedirektiivi yhdistää maanpinnalla ja kaivoksissa käytettävät laitteet saman direktiivin alaisuuteen ja se koskee aikaisemmista säännöistä poiketen myös muita kuin sähkölaitteita. (Kämäräinen Pekka 2002, s. 70) Suomessa on ATEX-laitedirektiiviin perustuvaa kansallista lainsäädäntöä ollut olemassa jo vuodesta 1996: asetus 917/1996 ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (KTMp) 918/1996. Lainsäädännön siirtymäaika päättyi ja velvoitteet tulivat voimaan Tästä lähtien räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettuja uusia direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita voidaan saattaa EU:n markkinoille, luovuttaa toiselle tai valmistaa omaan käyttöön vain, kun ne ovat direktiivin 94/9/EY kansallisesti voimaan saattavan lainsäädännön mukaisia. Jos laitteen valmistaja ei ole erikseen ilmoittanut, että tuote soveltuu ja on tarkoitettu toimimaan räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa, siirtyy vastuu tuotteen räjähdysturvallisuuden varmistamisesta laitteen käyttäjälle. Käytännössä tuotteen sopivuus käytettäväksi räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa ilmaistaan Ex-merkinnällä. (Malm Timo 2003, s. 112)26 Laiteluokitukset Räjähdysvaarallisissa tiloissa on laitteet ja suojausjärjestelmät valittava räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä annetussa asetuksessa 917/1996 säädettyjen luokkien mukaisesti, jollei vaaran selvittämiseen ja sen merkityksen arviointiin perustuvassa räjähdyssuojausasiakirjassa muuta todeta. Asetuksen 917/ :ssa mainitaan kauppa- ja teollisuusministeriön antavan vaaran välttämiseksi tarpeellisia määräyksiä laitteista ja järjestelmistä, kuten KTMp 918/1996 Räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä, jonka luokittelu on suoraan otettu laitedirektiivistä, johon myös olosuhdedirektiivissä viitataan. (VNa /576, Liite 2 kohta B) ATEX-laitedirektiivin mukaan laitteet jaetaan ryhmiin I ja II. Ryhmän I laitteet on suunniteltu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa kaivoksissa, kuten hiilikaivokset, tai niiden maanpäällisissä osissa. Ryhmän II laitteisiin kuuluvat muissa räjähdysvaarallisissa tiloissa kuin räjähdysvaarallisissa kaivoksissa tai kaivosten maanpäällisissä osissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet. Ryhmän I laitteet jaotellaan laiteluokkiin M1 ja M2, joita voidaan käyttää olosuhteissa joissa esiintyy (M1) tai saattaa todennäköisesti esiintyä (M2) kaivoskaasua ja/tai hiilipölyä. Ryhmä I on Suomessa harvinainen, koska täällä ei ole kaivoksia, joissa esiintyy kaivoskaasua tai hiilipölyä. Kaivoskaasua eli metaania vapautuu, kun louhitaan tai murskataan esimerkiksi hiiltä. Suomessa hiilikaivoksiin verrattavia paikkoja, joissa tarvitaan ryhmän I laitteita, voisivat olla maanalaiset hiilivarastot. Olosuhdedirektiivi koskee Suomessa käytännössä tiloja, joissa käytetään ryhmän II laitteita, jotka jaotellaan luokkiin 1, 2 ja 3. Laiteluokan 1 laitteille on tiukimmat vaatimukset ja vastaavasti laiteluokan 3 laitteille on löysemmät vaatimukset.27 19 Taulukko 2. Ryhmän II laitteiden vaatimusluokat Laiteluokka Vaatimukset 1 Erittäin korkea turvallisuustaso Ilman ja palavan kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodostama räjähdyskelpoinen seos on jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai toistuvasti läsnä. Laitteen kyettävä toimimaan räjähdyskelpoisessa ilmaseoksessa myös laitteen harvinaisissa häiriötilanteissa siten, että: yksittäinen suojauskeino on varmennettu, vaadittu turvallisuus säilyy myös kahden toisistaan riippumattoman vian seurauksena. 2 Korkea turvallisuustaso Ilman ja palavan kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodostama räjähdyskelpoinen seos esiintyy todennäköisesti. Laitteen tarvittava turvallisuustaso säilyy myös ennakoitavissa olevien toistuvien häiriöiden ja laitteen toimintavikojen aikana. 3 Normaali turvallisuustaso Ilman ja palavan kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodostama räjähdyskelpoinen seoksen esiintyminen on todennäköinen, mutta esiintyy vain harvoin ja lyhytaikaisesti. Laitteen tarvittava turvallisuustaso säilyy normaalitoiminnan aikana. Laiteluokan 1 laitteita voidaan käyttää kaikissa tilaluokitelluissa tiloissa. Laiteluokan 2 laitteita voidaan käyttää tilaluokkiin 1, 21, 2 tai 22 kuuluvissa tiloissa. Laiteluokan 3 laitteita voidaan käyttää tilaluokkiin 2 tai 22 kuuluvissa tiloissa. (VNa /576) (KTMp /918, Liite I ja II)28 Standardit Räjähdykseneston perusstandardina on ATEX-laitedirektiiviin liittyvä kaksiosainen SFS-EN Standardissa esitetään direktiivin olennaisia vaatimuksia ja suunnitteluperiaatteita. Standardin ensimmäinen osa SFS-EN käsittelee ryhmän II laitteita ja SFS-EN vastaavasti ryhmän I eli kaivoslaitteita. Standardi koskee kaikkia laitteita. (Malm Timo 2003, s. 115) Laitteiden valmistuksen kannalta tärkeitä standardeja ovat laitteiden suunnittelussa ja rakentamisessa sovellettavat räjähdyssuojausmenetelmiä ja rakenteita käsittelevät standardit SFS-EN sarja sähkölaitteille ja muille kuin sähkölaitteille on EN sarja. (Malm Timo 2003, s. 120) Tässä diplomityössä ei paneuduta sähkölaitteisiin, vaan keskitytään muihin kuin sähkölaitteisiin. Sähkölaitteiden standardisarja on toiminut esikuvana muiden kuin sähkölaitteiden standardisarjalle, joten sähkölaitteiden standardisarjan rakenne ja pääkohdat esitellään, niitä käsittelevässä kohdassa Räjähdysvaaralliset tilat sekä räjähdysten esto ja suojaus Eurooppalainen standardi SFS-EN 1127 Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdysten esto ja suojaus jakautuu kahteen osaan. Standardin ensimmäinen osa käsittelee Ex-tilojen laitteita ja toinen osa käsittelee erityisesti kaivoskäytössä laiteluokkien M1 ja M2 laitteita. Kohdassa on käyty laiteryhmät ja -luokat läpi. Koska tässä työssä ei perehdytä laiteryhmän I kaivoslaitteisiin, ei standardia SFS-EN käsitellä tässä yhteydessä enempää. SFS-EN Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät julkaistiin kansallisena standardina vuonna 1998 ja eurooppalaisena standardina edellisenä vuonna. Tässä standardissa määritetään yleiset suunnittelu-29 21 ja rakennusmenetelmät auttamaan suunnittelijoita ja valmistajia saavuttamaan turvallisuus räjähdystä vastaan laitteiden, suojausjärjestelmien ja komponenttien suunnittelun avulla. Standardissa käydään läpi vaaran tunnistamista, riskin arviointia sekä riskien poistamista ja minimointia. Diplomityön kannalta olennaisin osa standardissa on riskien arvioiminen sekä riskien poistaminen tai pienentäminen. Vanhoihin, jo käytössä oleviin laitteisiin, voidaan käyttää hyvin pitkälle vastaavia menetelmiä riskien tunnistamiseen kuin uusien suunnittelussa, ja myös havaittujen riskien pienentämiseen voidaan käyttää osittain samoja menetelmiä kuin uusia laitteita suunniteltaessa. Vaaran tunnistaminen sisältää mm: Palamisominaisuudet Syttymisominaisuudet Räjähdyskäyttäytyminen Riskin arviointi sisältää mm: Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen määrän ja esiintymisen todennäköisyyden määrittäminen Aktiivisten syttymislähteiden olemassaolon määrittäminen Räjähdyksen mahdollisten seurausten arviointi Riskin poistaminen tai minimointi sisältää mm: Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen välttäminen tai vähentäminen Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu Aktiivisten syttymislähteiden välttämiseen perustuvia vaatimuksia Suunnittelua ja rakennetta koskevat vaatimukset räjähdyksen vaikutusten vähentämiseksi Varautuminen hätätilanteisiin Käyttöä koskevat tiedot sisältää mm: Laitteita koskevat tiedot Räjähdyksen estämistä koskevat tiedot Laitteen asettamat pätevyysvaatimukset ja koulutus Kuva 3. SFS-EN Standardin mukainen räjähdyksen eston ja suojauksen periaate. (Kämäräinen Pekka 2002, s. 85)30 Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet Eurooppalaisen standardin SFS-EN ensimmäinen suomenkielinen osa SFS-EN Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 1: Perusmenetelmä ja vaatimukset käsittelee räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettäviksi tarkoitettujen muiden kuin sähköllä toimivien laitteiden suunnittelua, rakentamista, testausta ja merkitsemistä koskevia perusmenetelmiä ja vaatimuksia. Vaarallinen ilmaseos voi olla laitteen sisällä tai laite voi toimia tilassa, jossa sijaitsee räjähdysvaarallinen ilmaseos. Sarjan muut osat 2-8 käsittelevät erityyppisiä räjähdyssuojausrakenteita. Heinäkuussa 2004 on SFS-EN sarjan standardisoinnin tilanne seuraavanlainen. Osa 1: Perusmenetelmä ja vaatimukset valmistui eurooppalaiseksi standardiksi 2001 ja siihen tehtiin 2002 korjauksia. Suomalainen SFS-EN standardi perustuu tähän korjattuun standardiin ja se julkaistiin loppuvuodesta Osa 5: Suojaus rakenteellisella turvallisuudella on julkaistu eurooppalaisena standardina joulukuussa 2003 ja kansallisena standardina. Koska standardin suomenkielisen version käännös on valmistunut heinäkuun alussa, on se saatavilla todennäköisesti syksyllä Osa 8: Suojaus nesteeseen upottamalla on julkaistu syyskuussa 2003 eurooppalaisena standardina ja kansallisena SFS-EN-standardina. Osa 2: Suojaus virtausta rajoittavalla koteloinnilla on jo edennyt äänestysvaiheeseen, joten voidaan olettaa sen olevan noin vuoden sisällä valmis ratifioitavaksi ja julkaistavaksi. Saatavilla ehdotuksena pren Osista 3: Suojaus räjähdyspaineen kestävällä koteloinnilla ja 6: Suojaus syttymislähteiden valvonnalla, on saatu ensimmäiset ehdotukset valmiiksi ja ne ovat CENlausuntokierroksella. Saatavilla ehdotuksina pren ja -6.31 23 Osasta 4: Suojaus luontaisesti turvallisella rakenteella on saatavana ensimmäinen luonnos, joka etenee CEN-lausuntokierrokselle todennäköisesti syksyllä Osasta 7: Suojaus paineistetulla rakenteella on laadintavaiheessa, eikä siitä ole saatavilla vielä edes luonnosta. Taulukko 3. Muita kuin sähkölaitteita koskevan EN sarjan räjähdyssuojaustyypit (Kämäräinen Pekka 2002, s. 86) Standardi EN EN EN EN EN EN EN EN Tunnuskirjain Nimitys Saavutettavat laiteluokat - Perusmenetelmä ja vaatimukset Tietyin edellytyksin luokat 1,2,3,M1,M2 fr Suojaus virtausta rajoittavalla koteloinnilla 3G d Suojaus räjähdyspaineen kestävällä 2,3 sekä M2 koteloinnilla g Suojaus luontaisesti turvallisella 2,3 sekä M2 rakenteella c Suojaus rakenteellisella turvallisuudella 1,2,3 sekä M2 b Suojaus syttymislähteiden valvonnalla 1,2,3 sekä M2 p Suojaus paineistetulla rakenteella 2,3 sekä M2 k Suojaus nesteeseen upottamalla 1,2,3 sekä M1,M232 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet Standardi EN 50014, joka mahdollisesti korvataan pian standardilla EN , käsittelee sähkölaitteiden valmistuksen ja suunnittelun kannalta olennaisia asioita, kuten räjähdyssuojausmenetelmiä ja rakenteita. Tässä diplomityössä ei käsitellä yksityiskohtaisesti sähkölaitteita tai niiden standardeja. Taulukko 4. Sähkölaitteita koskevan EN sarjan räjähdyssuojaustyypit (Kämäräinen Pekka 2002, s. 86) Standardi Tunnuskirjain Nimitys Saavutettavat laiteluokat EN 50014: Yleiset vaatimukset - EN 50015:1998 o Öljytäytteinen rakenne 2 EN 50016:2002 p Paineistettu rakenne 2 EN 50017:1998 q Hiekkatäytteinen rakenne 2 EN 50018:2000 d Räjähdyspaineen kestävä kotelointi 2, M2 EN 50019:2000 e Varmennettu rakenne 2, M2 EN 50020:2002 i Luonnostaan vaaraton rakenne 1,2,M1, M2 EN 50021:1999 n Räjähdyssuojaustyyppi n 3 EN 50028:1987 m Massaan valaminen 2 EN 50039:1980 i Luontaisesti turvalliset sähköjärjestelmät 1,2, M1, M2 EN 50284: Laiteluokan 1G laitteita koskevat periaatteet 1G EN 50303: Laiteluokan M1 kaikkia laitteita koskevat M1 periaatteet (myös muut kuin sähkölaitteet) EN Koteloinnin pölyntiiveys ja pintalämpötilan 1,2,3 1:1998 rajoitus (pölyvaarallisten tilojen säh- kölaitteet)33 Muut vaatimukset ja määräykset Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (KTMp) palavista nesteistä /313 annetaan määräyksiä palavien nesteiden varastoinnista, valmistuslaitoksen ja teknillisen käyttölaitoksen, kuten maalaamo, sijoituksesta sekä rakenteesta ja varustelusta. Saman päätöksen 67 :ssä, joka käsittelee sähkölaiteitta, käsketään noudattamaan tilaluokittelussa kyseisiä kohteita koskevia standardeja sekä SFS-käsikirjassa 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja Kaasut annettuja ohjeita. Maahantuotavien laitteistotoimitusten yhteydessä voidaan hyväksyä myös ulkomaisen standardin mukainen tilaluokitus, jos se turvallisuustasoltaan on Suomen määräyksiä vastaava. Konedirektiivi (392/89/EEC) saatettiin Suomessa kansallisesti voimaan Valtioneuvoston päätöksellä koneiden turvallisuudesta (VNp 1314/94), jonka jälkeen sitä on täydennetty Valtioneuvoston asetuksella 1104/1999 ja päätöksellä 765/2000. Konedirektiivin ja Valtioneuvoston päätöksessä on molemmissa liitteen I kohdassa Räjähdysvaara edellytys, että kone on suunniteltava siten, että vältetään kaikki räjähdysvaarat, joita itse kone tai siinä tuotetut tai käytetyt kaasut, nesteet, pölyt, höyryt tai muut aineet aiheuttavat. Tämä on edellyttänyt, että valmistaja huomioi koneissaan seuraavat asiat: 1. Vältetään aineiden vaaralliset pitoisuudet. 2. Estetään räjähtävän kaasuseoksen syttyminen. 3. Rajoitetaan mahdollisen räjähdyksen vaikutus sellaiseksi, että se ei vaaranna ympäristöä. Suomessa on siis jo alkaen räjähdysvaara huomioitu myös mekaanisten syttymislähteiden osalta, jos kone on nimenomaan tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Tällaisen laitteen suhteen voidaan olettaa myös, että valmistaja on omalta osaltaan arvioinut turvallisuuden ja suunnitellut laitteen sen mukaisesti. Tämä tietenkin edellyttää, että valmistaja on tiennyt velvollisuuksistaan. Konedirektiiviin on tulossa muutoksia kesällä 2004, mutta niiden saattaminen voimaan kansallisessa lainsäädännössä vie todennäköisesti vuosia.34 26 SFS-EN 1050 Koneturvallisuus. Riskin arvioinnin periaatteet on vahvistettu ja siihen on tehty korjauksia myöhemmin samana syksynä. Standardi esittää yleiset periaatteet riskin arvioinnille, jolla yhdistetään tietoja ja kokemuksia koneiden suunnittelusta, käytöstä, tapahtumista, tapaturmista ja vahingoista riskien arvioimiseksi koneen elinaikana. Standardi jakaa riskin arvioimisen kahteen osaan: riskianalyysiin ja riskien merkityksen arvioimiseen. Riskianalyysillä saadaan tietoja, joita tarvitaan riskin merkityksen arvioinnissa, mikä puolestaan tekee mahdolliseksi päätöksenteon koneen turvallisuudesta. Riskin arviointi perustuu harkinnanvaraisiin päätöksiin. Standardi on tarkoitettu huomattavasti kokonaisvaltaisempaan riskin arviointiin kuin olosuhdedirektiivi, VNa 576/2003 ja räjähdyssuojausasiakirja edellyttävät. Vuoden 2005 aikana ilmestyy uusi laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta. Uusi laki korvaa vuonna 1953 annetun lain räjähdysvaarallisista aineista ja siihen sisältyy muutosehdotus kemikaalilain muuttamisesta. Laki sisältäisi kaikkien vaarallisten kemikaalien, palo- ja räjähdysvaarallisten sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevat säännökset, joten se muuttaa tässä diplomityössä käytettyjen lähdetietojen nimiä ja varmaan sanamuotoakin jonkin verran. Sisällön osalta tietojen ei pitäisi kuitenkaan muuttua merkittävästi.35 27 3 Mahdolliset syttymislähteet ja niiltä suojautuminen 3.1 Syttymislähteet Riskin arvioinnin yhtenä tarkoituksena on tunnistaa sellaiset mahdolliset syttymislähteet, jotka voivat laitteen toiminnan aikana muuttua aktiivisiksi syttymislähteiksi. Syttymislähteet luokitellaan niiden esiintymistodennäköisyyden mukaan. Jos aktiivisen syttymislähteen todennäköisyyttä ei voida arvioida, on oletettava syttymislähteen olevan koko ajan aktiivinen. Tässä yhteydessä on lueteltu tyypillisiä muiden kuin sähkölaitteiden syttymislähteitä. Itse työn kannalta huomio kohdistuu kuumiin pintoihin ja mekaanisiin kipinöihin, kuitenkaan staattista sähköä, itsekuumentumista ja adiabaattista puristusta unohtamatta. Sähkölaitteiden syttymiskohteita käsitellään yleisemmällä tasolla Kuumat pinnat Räjähdyskelpoinen ilmaseos voi syttyä koskettaessaan kuumaa pintaa, jonka lämpötila ylittää räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syttymislämpötilan. Sen lisäksi, että kuuma pinta itse voi toimia syttymislähteenä, voi kuuman pinnan kanssa kosketuksissa oleva pölykerros tai palava kiinteä aine toimia räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syttymislähteenä. Kuuman pinnan sytyttämiskyky kasvaa lämpötilan ja pinnan kasvaessa, myös pinnan muodolla on merkitystä. Kuperapintaisilla kappaleilla tarvitaan korkeampi lämpötila syttymisen kuin koverapintaisilla. Kosketusajallakin on merkityksensä syttyvyyteen, jos räjähdyskelpoinen ilmaseos virtaa kuuman pinnan ohi, syttymiseen voidaan tarvita korkeampi pintalämpötila. Kosketusajan ollessa pitkä voi tapahtua esireaktioita, kuten kylmiä liekkejä, joiden seurauksena voi syntyä helpommin syttyviä hajoamistuotteita.36 28 Jos kuumat pinnat voivat joutua kosketuksiin räjähdyskelpoisen ilmaseoksen kanssa, on varmistettava tietty turvaväli pinnan suurimman mahdollisen lämpötilan ja räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syttymislämpötilan välillä. Tämä noudatettava turvaväli riippuu määritellystä vyöhykkeestä ja määräytyy standardin SFS-EN mukaisesti. Standardi SFS-EN käsittelee yksityiskohtaisesti eri tila- ja laiteluokissa sallittavia pintalämpötiloja. Mutta yksinkertaistetusti kaasu-ilma- tai höyry-ilmaseoksissa suurin sallittu pintalämpötila on 80 % seoksen minimisyttymislämpötilasta ( C). Vastaavasti pölytiloissa lämpötila ei saa ylittää 2/3 mahdollisesti ilmenevän pölypilven syttymislämpötilasta ( C). Pölytiloissa pinnoille, joille voi kertyä pölyä, on lämpötilan oltava varmuusvälin (usein 75K) verran matalampi kuin paksuimman mahdollisen pölykerroksen minimisyttymislämpötila. Erikoistapauksissa voidaan edellä mainitut lämpötilarajat ylittää, jos tiedetään varmasti, ettei syttymistä tapahdu. Tavallisia syttymislähteinä toimivia kuumia pintoja ovat erilaiset lämpöpatterit ja kuumennuskierukat, jotka lämpenevät jo normaalitoiminnassa ja saattavat ylikuumentua hetkellisesti esimerkiksi materiaalivirtojen häiriön takia tai säätöjärjestelmän vikaantuessa. Mekaanista energiaa lämmöksi muuttavissa laiteissa, kuten kitkakytkimissä ja mekaanisissa jarruissa saattaa pintalämpötilat normaalitoiminnan aikana kohota hetkellisesti niin suureksi, että ne voivat toimia syttymislähteenä. Vikatilanteiden yhteydessä saattaa kitka aiheuttaa laakereiden, tiivisteiden tai muiden liikkuvien osien kuumentumisen korkeisiin pintalämpötiloihin, joissakin tapauksissa hyvinkin nopeasti. Kemialliset reaktiot esimerkiksi puhdistuksen yhteydessä saattavat aiheuttaa pintalämpötilan nousemisen. (Malm Timo 2003, s. 116) Mekaaniset kipinät Raapaisu, isku ja hankaus, esimerkiksi hionnan yhteydessä, voi aiheuttaa kipinöitä. Nämä kipinät voivat sytyttää palavia kaasuja ja höyryjä sekä tiettyjä sumun ja ilman tai pölyn ja ilman seoksia (erityisesti metallipölyn ja ilman seoksia). Kipinät voivat aiheuttaa pölykertymiin myös kyteviä pesäkkeitä, jotka saattavat kehittyä räjähdyskelpoisen ilmaseoksen sytyttäviksi syttymislähteiksi.37 29 Vieraiden esineiden, kuten kivien tai metallinkappaleiden, joutuminen laitteisiin tai niiden osiin on otettava huomioon mahdollisena kipinöitä aiheuttavana tekijänä. Kevytmetalleista titaani ja zirkonium voivat aiheuttaa sytyttäviä kipinöitä minkä tahansa riittävän kovan aineen kanssa iskun tai kitkan seurauksena, vaikka ruostetta ei esiintyisikään. Syttymiskelpoisten raapaisu- ja iskukipinöiden syntymistä voi välttää valitsemalla vaarattomia materiaaliyhdistelmiä laitteisiin. Hapettuneiden rautametallien ja kevytmetallien (esim. alumiinin tai magnesiumin) tai niiden seosten väliset iskut voivat aiheuttaa runsaasti lämpöä synnyttävän termiittireaktion, joka toimii syttymislähteenä. SFS-EN mukaan seoksia, joissa on yli 10 % alumiinia tai pinnoitteet joissa on yli 25 % alumiinia voivat aiheuttaa kipinöintiä rautaoksidin (ruosteen) kanssa. SFS-EN käsittelee kohdassa 8, kuinka paljon mitäkin kevytmetallia saa olla rakenteen ulkoisissa rakenteissa. Ryhmän II laiteluokalle 3 ei ole erityisvaatimuksia, laiteluokassa 2 saa olla korkeintaan 7,5 % materiaalin massasta magnesiumia ja laiteluokassa 1 on rajoitettu alumiinin, magnesiumin, titaanin ja zirkoniumin yhteispitoisuus. Kevytmetallit voidaan joissain tapauksissa pinnoittaa, jotta vältetään suora kosketus ruosteeseen. Jos pinnoite on sähköä johtamaton, on huolehdittava siitä, ettei kappaleeseen muodostu staattista sähköä. Standardissa todetaan kuitenkin, että teollisuudessa tapahtuneiden häiriöiden analysointi on osoittanut, ettei alhaisilla kehänopeuksilla ole sellaista vaaraa, että mekaanisesti syntyvät kipinät sytyttäisivät pöly-ilmaseoksen. Alhaisella kehänopeudella tässä yhteydessä tarkoitetaan nopeutta, joka on alle 1 m/s, mikä tarkoittaa halkaisijaltaan 100 mm kehällä noin 3 r/s. SFS-EN mukaan laitteissa ei saa olla sellaisia komponentteja, jotka voivat saada aikaan syttymisen kitkasta, iskusta tai hankauksesta syntyvistä kipinöistä. Tämä koskee laiteluokassa 1 ja 2 normaalitoimintaa sekä virhetoimintoja. Laiteluokan 3 laitteissa kipinöitä ei saa syntyä normaalitoiminnan aikana. Kaikkia laiteluokkia koskee se, ettei niissä saa olla mitään mikä aiheuttaa mekaanisen kipinän, jos räjähdyskelpoinen ilmaseos sisältää asetyleeniä, rikkihiiltä, vetyä, rikkivetyä tai eteenioksidia. (Malm Timo 2003, s. 116) Näytä lisää
TUKES-julkaisu 7/2004 Räjähdyssuojausasiakirjan vaatima riskin arviointi muille kuin sähkölaitteille Juha Liimatainen Diplomityö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto TURVATEKNIIKAN Lisätiedot ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi
ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten Lisätiedot Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit
HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit Lainsäädäntö Neuvotteleva virkamies Hannu Alén Sosiaali- ja terveysministeriö, Lisätiedot ATEX-perustietopaketti
ATEX-perustietopaketti Ketä ATEX koskee? Atex-työolosuhdesäädökset koskevat kaikkia niitä työnantajia ja heidän edustajiaan, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi palavista nesteistä, kaasuista tai Lisätiedot ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit
ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit Räjähdysvaarallisia ilmaseoksia sisältävissä tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien Lisätiedot TUKES OPAS ATEX LAITTEIDEN RISKIN ARVIOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS. TURVATEKNIIKAN KESKUS ATEX Laitteiden riskin arviointi
TUKES OPAS ATEX LAITTEIDEN RISKIN ARVIOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS ATEX Laitteiden riskin arviointi 1 2 ATEX Laitteiden riskin arviointi TURVATEKNIIKAN KESKUS ATEX Laitteiden riskin Lisätiedot RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty
1(6) Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/) 135 :n mukaan turvatekniikan keskus julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan tämän Lisätiedot ATEX RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN TURVALLISUUS
TUKES OPAS ATEX RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN TURVALLISUUS TURVATEKNIIKAN KESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, työsuojeluosasto TURVATEKNIIKAN KESKUS ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 1 2 Lisätiedot ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit
ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit Räjähdysvaarallisia tiloja ja näissä tiloissa käytettäviä laitteita koskevat säädökset uudistuivat vuonna 2003. Lisätiedot atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus
1 opas atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus atex räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 2 julkaisutiedot Tekstit: Tukes Kuvat: Lauri Mannermaa Ulkoasu & taitto Hahmo Design Oy Paino: Multiprint, Lisätiedot Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi
Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat Lisätiedot ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen
ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä Lisätiedot VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.
VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Lisätiedot C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014
C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014 Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä Lisätiedot ATEX-starttipaketti pk-yrityksille
1 ATEX-starttipaketti pk-yrityksille Sisältö 0. ATEX-starttipaketista 1. Johdanto 2. Räjähdyssuojausasiakirja 3. Syttyvien aineiden tunnistaminen 4. Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen 5. Tilaluokituksen Lisätiedot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lisätiedot ATEX-RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMINEN ÖLJY- JA MAA- KAASUKÄYTTÖISILLE KAUKOLÄMPÖKESKUKSILLE
SUOSITUS H21/2006 ATEX-RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMINEN ÖLJY- JA MAA- KAASUKÄYTTÖISILLE KAUKOLÄMPÖKESKUKSILLE KAUKOLÄMPÖ SUOSITUS H21/2006 ATEX-RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMINEN ÖLJY- JA MAA- KAASUKÄYTTÖISILLE Lisätiedot JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö
JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatiotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 14. helmikuuta Lisätiedot Atex säädösten soveltaminen olemassa oleviin laitoksiin ja staattinen sähkö prosessiteollisuudessa
Atex säädösten soveltaminen olemassa oleviin laitoksiin ja staattinen sähkö prosessiteollisuudessa 10.05.2007 Kunnossapitopäällikkö Jari Välilä Borealis Polymers Oy Operaattori yrittää poistaa tukkeumaa Lisätiedot Pekka Kalliokoski ATEX-DIREKTIIVIN MUKAISEN RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMINEN
Pekka Kalliokoski ATEX-DIREKTIIVIN MUKAISEN RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone-ja tuotantotekniikka Syyskuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Lisätiedot Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin
Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke Lisätiedot RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN SÄHKÖLAITTEET
Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Sulautetut järjestelmät Jaakko Raittinen Opinnäytetyö RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN SÄHKÖLAITTEET Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2009 Yliopettaja Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit
KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö Lisätiedot KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,
EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen Lisätiedot ESD- seminaari. Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 3.11.2006 JYH
ESD- seminaari Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 1 Tarkoitus Suojamaadoitus ja potentiaalintasaus: pyritään hallitsemaan staattisen sähkön, sähkölaiteen eristysvian, Lisätiedot CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA
TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka. Lisätiedot RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA
RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA Laatija: MST Consulting Oy Teemu Myllyoja Puh: 0443383235 Kiilakiventie 1, 90250 Oulu Sisällysluettelo: 1. PERUSTIEDOT... 3 2. LAKITAUSTA... 3 3. RÄJÄHDYSKELPOISTEN AINEIDEN TUNNISTAMINEN... Lisätiedot Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä
Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus Lisätiedot PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä
sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely Lisätiedot Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI
EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi Lisätiedot Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin
Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä Lisätiedot MAALAAMOSTANDARDI SFS 3358 SEKÄ STAATTINEN SÄHKÖ DI TAPIO SARANPÄÄ SPRAYTEC OY STAHA ATEX TYÖRYHMÄN KOKOUS 15.5.2008
MAALAAMOSTANDARDI SFS 3358 SEKÄ STAATTINEN SÄHKÖ DI TAPIO SARANPÄÄ SPRAYTEC OY STAHA ATEX TYÖRYHMÄN KOKOUS 15.5.2008 SPRAYTEC OY SPRAYTEC OY ON MAALAAMOTEKNOLOGIAAN ERIKOISTUNUT YRITYS. YRITYKSEN TAUSTALLA Lisätiedot Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa
Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten Lisätiedot Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset
Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon Lisätiedot Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa
Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa Lisätiedot EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06/XI/2006 K(2006) 5185 lopull. EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION LAUSUNTO tehty 06/XI/2006 lelujen turvallisuutta koskevan neuvoston direktiivin 88/378/ETY 7 artiklan soveltamisesta Lisätiedot Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät
Ylitarkastaja Matti Sundquist Uudenmaan työsuojelupiiri Riskin arviointi Peruskäsitteet- ja periaatteet Standardissa IEC 61508-5 esitetyt menetelmät matti.sundquist@stm.vn.fi 2.9.2004 1 Toiminnallinen Lisätiedot Yrityksille tietoa TTT-asioista
Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN Lisätiedot Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden Lisätiedot Insteam Consulting Oy
2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763 Lisätiedot EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO
FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.8.2003 KOM(2003) 515 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Ohjeellinen toimintaopas vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti Lisätiedot Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat
Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi) Lisätiedot Esipuhe. Odile Quintin Pääjohtaja
KANSISIVU Hyviä käytäntöjä esittelevä ohjeellinen toimintaopas vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden Lisätiedot Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt
Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden Lisätiedot ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIN 94/9/EY SOVELTAMISOHJEET
LUONNOS ATEX-OHJEET RÄJÄHDYSVAARALLISISSA TILOISSA KÄYTETTÄVIKSI TARKOITETTUJA LAITTEITA JA SUOJAJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAN JÄSENVALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMISESTÄ 23. MAALISKUUTA 1994 ANNETUN EUROOPAN Lisätiedot RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014
RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja Lisätiedot Joni Jukonen. Metropolian Leiritien yksikön kemiantekniikan laboratorioiden syttymislähteiden riskin arviointi
Joni Jukonen Metropolian Leiritien yksikön kemiantekniikan laboratorioiden syttymislähteiden riskin arviointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikka Insinöörityö 13.5.2011 Tiivistelmä Lisätiedot Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt
FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu Lisätiedot EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E Lisätiedot 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19
22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä Lisätiedot Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry
Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet Tapani Nurmi SESKO ry Mikä on standardi? standardi on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu esimerkkejä: paperikoot (A4, A5), sulakkeet Lisätiedot EUROOPAN PARLAMENTTI
EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan Lisätiedot POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Henri Karvinen PELASTUSSUUNNITELMA JA SIIHEN LIITTYVIEN DOKUMENT- TIEN LAATIMINEN METALLIALAN YRITYKSELLE Opinnäytetyö Toukokuu Lisätiedot Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala
22.5.2015 Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala Kuolemaan johtanut onnettomuus 9.7.2014 Jakeluasema, miehittämätön Valmistelevat työt maanalaisen bensiinisäiliön sisäpuoliselle Lisätiedot 18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... Lisätiedot Laki. räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta.
Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain Lisätiedot SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA
1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus Lisätiedot Induktiiviset Namur-anturit ATEX-tiloihin
Induktiiviset Namur-anturit ATEX-tiloihin INSTUMENTIT 8 ÄJÄDYSALTTIIT ALUEET: TILALUOKKIEN MÄÄITELMÄT ElexV:n 2 :n määrittelemät räjähdysalttiit alueet, joissa voi syntyä räjähdysvaarallinen kaasuseos Lisätiedot Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin
Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön Lisätiedot Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I
P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Lisätiedot Maatilan pelastussuunnitelma
Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös Lisätiedot Jukka Pietilä 2013-06-19
1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä Lisätiedot Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo
Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain( Lisätiedot PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lisätiedot Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon.
Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä Konedirektiivi Lisätiedot Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.
Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston Lisätiedot Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän Lisätiedot Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS
EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen Lisätiedot Atex koulutustilaisuudet pelastuslaitoksille
Atex koulutustilaisuudet pelastuslaitoksille Tukes järjestää atex koulutustilaisuuksia 12.10 18.11.2009 välisenä aikana seuraavissa paikkakunnissa: Helsinki, Kouvola, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013 Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat ympäristödirektiivit RoHS vaarallisten aineiden Lisätiedot Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset
Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon Lisätiedot SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT
Tukes-ohje S10-2009 Turvatekniikan keskus 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen Lisätiedot Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu
Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Lisätiedot Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä Lisätiedot EUROOPAN PARLAMENTTI
EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 6. marraskuuta 2001 PE 301.847/1-7 TARKISTUKSET 1-7 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 301.847) Konstantinos Hatzidakis Lisätiedot (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET
8.8.2014 L 235/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 858/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta Lisätiedot Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.
Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe Lisätiedot Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista: Lisätiedot Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4.
Riittävän hyvä - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä Helsinki 7.4.2016 Markku Rautio, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Lisätiedot Valtioneuvoston asetus
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta Lisätiedot Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)
Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013 Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat ympäristödirektiivit RoHS vaarallisten aineiden Lisätiedot EUROOPAN PARLAMENTTI
EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan Lisätiedot MEKAANISEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDEN PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄN PALO- JA RÄJÄHDYSTURVALLISUUS
Pölynpoistojärjestelmän palo- ja räjähdysturvallisuus 1.2.2011 1 MEKAANISEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDEN PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄN PALO- JA RÄJÄHDYSTURVALLISUUS Ohje 2011 Pölynpoistojärjestelmän palo- ja räjähdysturvallisuus Lisätiedot Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan
Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista Lisätiedot PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK
PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen Lisätiedot Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:
INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin Lisätiedot EUROOPAN PARLAMENTTI
EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston Lisätiedot Käyttöasetus potilassiirtojen
Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen Lisätiedot Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS
EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden Lisätiedot MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan Lisätiedot UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET
UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista Lisätiedot RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT
RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT Räjähteiden valmistustilojen tai tilapäisten, pysyvien tai kaupan varastojen tilaluokituksesta ei ole yksiselitteisiä ohjeita tai esimerkkejä säädöksissä, Lisätiedot Rakennustuotteiden -merkintä
Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin Lisätiedot ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,
P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista Lisätiedot EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka. ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden Lisätiedot LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta
Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute