Source: http://docplayer.fi/3262291-Olkiluodon-ydinvoimalaitoksen-suojausautomaation-laiteketjun-vanhenemistutkimus.html
Timestamp: 2016-12-11 10:35:20+00:00
Document Index: 10920479

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suojausautomaation laiteketjun vanhenemistutkimus
Download "Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suojausautomaation laiteketjun vanhenemistutkimus"
1 'r i r mc a iky <;TV<L- y/7>- 7T2 -- f<f STUK-YTO-TR 58 Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suojausautomaation laiteketjun vanhenemistutkimus Kaisa Simola, Seppo Hänninen HEINÄKUU 993 "fey awa"»t SÄTEILYTURVAKESKUS M \ J Strälsälcerhetscentralen r«? jui/i Finnish Centre for Radiation and ölflluia Nuclear Safety2 STUK-YTO-TR 58 HEINÄKUU 993 Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suojausautomaation laiteketjun vanhenemistutkimus Kaisa Simola, Seppo Hanninen Valtion teknillinen tutkimuskeskus Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorio Tutkimuksen johto Säteilyturvakeskuksessa Samuel Koivula Tutkimus on tehty Säteilyturvakeskuksen tilauksesta. SÄTEILYTURVAKESKUS PL 268, 000 HELSINKI Puh. (90) 70823 ISBN ISSN Painatuskeskus Oy Helsinki 9934 STUK-YTO-TR 58 SÄTEILYTURVAKESKUS SIMOLA, Kaisa, HÄNNINEN, Seppo (VTT). Olkiluodon ydinvoimalaitokseu suojausautomaation laitekttjun vanhenemistutkimus. SJVK-YTO-TR 58. Helsinki s + liite s. ISBN ISSN Avainsanat: Vanheneminen, vikaantuminen, automaatio, reaktiosuojausjärjestelms TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa on tarkasteltu ydinvoimalaitoksen suojausautomaation laiteketjun vanhenemista. Tavoitteena on ollut esittää menetelmä vanhenemisanalyysin tekemiseksi ja soveltaa sitä Olkiluodon ydinvoimalaitoksen pikasulkuketjuun. Vanhenemistutkimuksen lähtökohtana on ollut tiedon keruu koskien kohteeksi valittua järjestelmää. Tarpeellisia tietoja ovat tutkittavan kohteen rakenne, laitteiden käyttöolosuhteet ja kunnossapito sekä käytöstä saadut kokemukset. Tarkasteltava laiteketju sisältää mittauslaitteita, supjauslogiikan ja joidenkin pumppujen ja venttiilien ohjauselektroniikkaa. Tutkimuksessa on arvioitu laitteiden vanhenemisesta johtuvia mahdollisia vikaantumistapoja ja niiden vaikutusta suojausautomaation toimintaan ja laitoksen turvallisuuteen. 35 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 58 SIMOLA, Kaisa, HÄNNINEN, Seppo (Technical Research Centre of Finland). Ageing study of protection automation components of Olkiluoto nuclear power plant. STUK-YTO-TR 58. Helsinki pp + Appendix pp. ISBN 95M ISSN Keywords: Ageing, failure, automation, reactor protection system ABSTRACT A study on ageing of reactor protection system of the Olkiluoto nuclear power plant is described. The objective of the study was to present an ageing analysis approach and apply it to the automation chains of reactor protection system of me OlV'luoto nuclear power plant. The study includes the measuring instrumentation, die protection logics, and the control electronics of some pumps and valves. The analysis is based on the information collected on the structure of the system, environmental conditions and maintenance practices of components, and operating experience. Based on this information, the possible ajeing effects of equipment and their safety significance are evaluated. 46 STUK-YTO-TR 58 SÄTEILYTURVAKESKUS ALKUSANAT Säteilyturvakeskus on tilannut valtion teknillisen tutkimuskeskuksen sähkö- ja automaatiotekniikan laboratoriolta automaatioketjun vanhenemista koskevan tutkimuksen. Tutkimuksen kohteeksi valmiin Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suojausautomaation laiteketjuja. Säteilyturvakeskuksen yhteyshenkilönä tutkimuksessa oli Samuel Koivula. Tutkimukseen ovat osallistuneet lisäksi Tapani Eurasto Säteilyturvakeskuksesta ja laakko Tuuri Teollisuuden Voima Oy:stä. Edellä mainittujen lisäksi kiitokset ansaitsevat TVO:n laitoksen instnimenttikunnossapidon henkilökunta tutkimuksessa tarvittujen tietojen keruusta, ATV-kanslian Svenne Skagerman luokiteltujen vikatilastojen toimittamisesta sekä Ilkka Niemelä STUK:sta ja Risto Himanen TVO:sta luotettavuustarkastelujen tekemisestä. 57 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 5S SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ Sivu ABSTRACT ALKUSANAT JOHDANTO 7 2 VANHENEMISTUTKIMUKSEN MENETELMÄT 8 2. Sähkö-ja automaatiojärjestelmien vanheneminen Tutkimuksessa käytetty menetelmä 0 3 KIRJALLISUUSKATSAUS 2 3. Suojausjärjestelmän vanhenemistutkimus Painelähettimien vanheneminen Lämpötila-anturien vanheneminen IS 3.4 Releiden vanhene.-r.inen Kaapelien, läpivientien ja liitäntöjen vanheneminen 7 4 OLKILUODON YDINVOIMALAITOKSEN SUOJAUS AUTOMAATIO 8 4. Suojausautomaation rakenne ja toiminta Laitteet ja niiden ympäristöolosuhteet Suojausautomaation testaus ja kunnossapito 26 5 TULOKSET Käyttökokemusten analysointi Mittauspiirien viat Suojauslogiikan viat 3 S..3 Ohjauselektroniikan viat Vertailu Forsmarkin Uitosten vikaraportuihin Laitteiden kaiibrointihistoriat Laitteiden vanhenemis- ja vikaantumismuodot Automaatioketjun luotettavuustarkastelu 36 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 38 LÄHDELUETTELO 40 LIITE : Olkiluodon ydinvoimalaitoksen reaktorisuojausjärjesteiniän pikasulkuketiu 4 68 STUK-YTO-TR 58 SÄTEILYTURVAKESKUS JOHDANTO Ydinvoimalaitoksen suojausautomaation tehtävänä on havaita laitoksen epänormaalit toimintatilat ja kehittää automaattisesti tarvittavat suojausviestit. Nämä viestit saavat aikaan reaktorin pikasulun ja käynnistävät muita tarvittavia varotoiminioja. Suojausautomaation laiteketjun voidaan katsoa koostuvan mittauspiireistä, suojauslogiikasta, ohjauselektroniikasta ja toimilaitteista. Mittauspiireissä mitattava suure muutetaan sähköiseksi signaaliksi, ja mikäli signaalin arvo ylittää sallitut rajat, tieto siirretään suojauslogiikkaan. Suojauslogiikan tehtävänä on antaa toimintakäskyt seuraustoimintojen ohjausyksiköille. Ohjausyksiköt välittävät suojauslogiikan käskyt, esim. reaktorin sammuttamiseksi ja tiettyjen pumppujen käynnistämiseksi, toimilaitteille. Ydinvoimalaitoskomponenttien vanhenemiseen varaudutaan mm. säännöllisillä tarkastuksilla ja laitteiden kunnossapidolla. Vanhenemistutkimusten tarkoituksena on selvittää, ovatko nykyiset toimenpiteet riittäviä takaamaan laitteiden käyttövarmuuden ja turvallisuuden läpi suunnitellun käyttöiän. Tällaisessa arvioinnissa käytetään hyväksi kertyneitä käyttökokemuksia, kuten laitteiden vikatilastoja, ja selvitetään, kohdistuuko laitteisiin erityisiä vanhentavia ympäristö- ja käyttörasituksia. Lisäksi tutkimuksissa kartoitetaan nykyiset kunnossapito-ja tarkastuskäytännöt. Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida, mitkä ovat vanhenemisen kannalta tutkittavan järjestdinän mahdolliset heikot kohdat, jotka vaativat esim. muutoksia lainnossapitokäytäntöön. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu Olkiluodon ydmvoimalaitoksenreaktorinpikasulkujärjestelraän lähteiden vanhenemista. Tutkimuskohde on rajattu käsittämään mittauspiirien laitteet, suojauslogiikan ja ohjauselektroniikan. Aihetta on lähestytty kartoittamalla automaatioketjun eri laineiden ympäristöolosuhteet ja kunnossapitokäytännöt. Laitteiden mahdollisten vikaantumistapojen yhteytti vanhenemiseen on selvitetty vikailmoitusten perusteella ja keskustelemalla laitoksen icunnossapitohenkilöstönkanssa. Suojausautomaation vanhenemisen merkitystä laitoksen turvallisuuteen on selvitetty TVO:n ja STUK.n luotettavuusmallin avulla. Raportin alussa esitetään yleisesti vanhenemistutkimuksen menetelmiä ja kuvataan tutkimuksessa käytetty lähestymistapa, minkä jälteen luodaan katsaus Yhdysvalloissa tehtyihin suojausautomaation laitteiden vanhenemista käsitteleviin tutkimuksiin. Raportissa kuvataan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suojausautomaation rakennetta, kunnossapitoa ja laitteiden ympäristöolosuhteita, esitetään yhteenveto suojausautomaatiosta saaduista käyttökokemuksista ja arvioidaan laitteiden vikaantumismahdoliisuuksia. 79 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 58 2 VANHENEMISTUTKIMUKSEN MENETELMÄT Ydinvoimalaitosten vanhenemistutkimusten tavoitteena on toisaalta varmistua laitosten vaaditun turvallisuustason säilymisestä koko suunnitellun käyttöiän ajan ja toisaalta selvittää edellytykset käyttöiän pidentämiselle. Ydinvoimalaitosten käyttöiänhallintaohjelinien kulku voidaan yleensä jakaa karkeasti seuraaviin vaiheisiin: ) komponenttien valinta tutkimuksen kohteiksi 2) vanhenemismekanismien tunnistaminen 3) vanhenemisen vaikutusten ehkäiseminen / hidastaminen. Vastaavaa jaottelua voidaan käyttää myös yksittäisissä, esim. johonkin järjestelmään kohdistuvissa vanhenemisseivityksissä. Suppeassa merkityksessä vanhenemistutkimukset voidaan rajata käsittämään vain sellaisia komponentteja ja rakenteita, jotka rajoittavat laitoksen elinikää ja joiden vaihtaminen on erittäin kallista. Laajemmin nähtynä vanhenemistutkimuksessa selvitetään myös turvallisuuden kannalta tärkeiden komponenttien luotettavuuden heikkenemistä ja sen huomioon ottamista esim. kunnossapidossa. Tätä laajempaa lähestymistapaa noudatetaan erityisesti viranomaistenkäynnistämissätutkimusohjelmissa, hyvänä esimerkkinä Yhdysvaltain NRC:n NPAR-tutkimusohjelma. Simolan ym. (992) raportissa on kuvattu ulkomaisia ydinvoimalaitosten vanhenemistutkimuksia ja käyttöiänpidennysohjelmia. Kuvassa (Anon. 992) on IAEA:n esittämä komponenttien ryhmittely niiden vanhenemis- ja turvallisuusmerkityksen mukaan ja komponenttien valinta vanhenemis- Laitoksen käyttöiän.^-"' ~~~~~-\ kannalta tärkeät / komponentit / Laitoksen kaikki komponentit Turvallisuude n kannalta / tärkeät komponentit / Kuva, Ydinvoimalaite<komponcnt*ien valinta (Anon. 992). Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit, joille suositellaan vanhenemistutkimuksia vanhenemlstuikimuksiin IAEA: n mukaan10 STUK-YTaTR 58 SÄTEILYTURVAKESKUS tutkimuksia varten, kun turvallisuusoäkökobdat asetetaan etusijalle. Komponenttien valintaa ja vanfaeoemistiitkimusten kulkua havainnollistaa kuvan 2 kaavio (Anon. 992). Fnshnmäisessä vaiheessa rajataan pois turvallisuuden kamulta merkityksettömät rakenteet ja järjestelmät. Toisessa vaiheessa tehdään kompodenttitason arvioinnit, jonka tuloksena saadaan listattua ne komponentit, joille on syytä tebdä tarkempia tutkimuksia. Tässä toisessa vaiheessa tutkimuksen konteiksi valituille rakenteille, komponenteille ja järjestelmille tehdään alustava vanhenemistutkimus, jossa kartoitetaan nykyinen tilanne ja tunnistetaan kohteiden heikot kohdat. Nykyisen tilanteen kartoittamisella tarkoitetaan, että tunnistetaan la'<tywtfit "iktartttifiifit ja Tijhfft va*fcyf*»- vien tekijöiden keskinäiset riippuvuudet ja selvitetään, voidaanko nykyisillä käytössä olevilla menetelmillä seurata vanhrnrmnta ja havaita heikkeneminen ajoissa. Erityisesti halutaan tunnistaa sellaiset vanhrnrmismrkanismk, jotta voivat aiheuttaa kriittisiä di halutun toiminnan estäviä vikoja. Luettelo kaikista järjestelmistä ia rakenteista. VAIHE r Onko ko. järjestelmä tai rakenne turvallisuuden kannalta merkittävä? * i ei toimenpiteitä i f kybä Luettelo komponenttitason arviointiin valituista järjestelmistä ja rakenteista Vaikka turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden on täytettävä tarkat laatuvaatimukset ja niillä on hyvin määritellyt bmnossapito-onjelmat, laitteiden vanhenemisen seuranta on tarpeen. Käyttöolosuhteiden muutokset vituttavat laitteiden käyttöikään, joten on tärkeätä tuntea nämä olosuhteet ja seurata niiden muutoksia. Vanhenemistnekanismien tunnistamif 2. VAIHE, i ' Johtaako komponentin vikaantuminen' turvalisuustoiminnan menetykseen, kun oletetaan, ettei ole redundanssia ^ eikä diversiteettia?, \, kym Voidaanko epäillä komponentin vanhenemisen johtavan sen k vikaantumiseen? ei ei y 'ei toimenpiteitä ', kyllä i Ovatko nykyiset kflyttö-ja kunnossa-' pitojärjestetyt riittäviä vanhenemisen aikaiseksi havaitsemiseksi? ovat i eivät Luettelo tarkempien tutkknuetan kohteiksi valituista komponenttista Kuva 2. Vanhenemisselvityksen vaiheita ennen yksityiskohtaisia tutkimuksia (Anon. 992).11 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 58 sessa voidaan käyttää mm. vika- ja vaikutusanalyysin menetelmää, jossa systemaattisesti selvitetään mahdolliset vioittuinistavat. niiden syyt ja seuraukset. Osa vanhenemisesta johtuvista viohtumistavoista voidaan tunnistaa analysoimalla laitoksella kertyneet käyttökokemukset. Käyttökokemukset antavat myös käsityksen tyypillisimnustä ongelmista ja eri vikaantumistapojen ajallisesta esiintymisesi?. Yksityiskohtaisessa tutkimuksessa keskitytään niihin osiin, jotka on tunnistettu vanhenemisen kannalta oledlisimmiksi. Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla laitteen kunnon huononeminen voidaan ehkäistä tai havaita ennalta. Joissain tapauksissa parasratkaisuon kunnossapidon mukauttaminen laineiden eri aikaiseen vanhenemiseen. Toisinam taas vanhenemista voidaan hidastaa parhaiten lieventämällä ympäristö- ja käyttörasituksia. 2. Sähkö- ja automaatiojärjestelmien vanheneminen Turvallisuuden kannalta tärkeät sähkö- ja autornaatiojärjestdmät, kuten laitossuojausjärjestdmät, pyritään toteuttamaan pääasiassa siten, että ne vikaantuessaan toimivat turvalliseen suuntaan esim. asettaen kanavan lauenneeseen 'ilaan (nk. "fail-safe" -periaate). Toisaalta nk. turvalliseen suuntaan tapahtuvat viat voivat saada aikaan turhia pikasulkuja, jotka myös nostavat riskitasoa ja vanhentavat laitosta. Turhat seuratoiminnat pyritään ehkäisemään varmennusrakenteilla. Fail-safe -periaate toteutetaan valvontapiireissä lepnvirtakytkennällä, jossa piirin jännitteen katkeaminen laukaisee tarvittavan seuraustoiminnan. Lepovirtakytketyn järjestelmän kriittisiä, eli toivotun turvallisuustoiminnan estäviä vikoja tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota erityisesti aktiivisiin komponentteihin, kuten lähettimiin, vahteihin ja rele siin. Muita järjestelmän osia ovat erilaiset :lektroniikkakortit (jännitemuuntimet, raja-arvolaitteet, viivästyskoitit, ohjauskortit). Lepovirtakytketyssä järjestelmässä liitäntöjen ja kaapeloinnin vioittumiset aiheuttavat aina kanavan laukeamisen. Toisaalta kanavan laukeamisen jälkeen suojausviestien ja -toimintojen perillemeno riippuu kaapelien ja liitosten kunnosta. Vanhenemistutkimuksessa. jossa turvallisuusnäkökohdat asetetaan etusijalle, keskitytään pääasiassa niihin komponentteihin, joilla voi esiintyä kriittisiä vikoja. Lähettimet ja vahdit sisältävät mekaanisia osia, jotka periaatteessa voivat aiheuttaa virheellisen ulostulon siten, että haluttu viesti ei lähde liikkeelle. Releiden tyypillinen kriittinen vikaantumistapa on kontaktien kiuutihhsautuminen. Elektroniikkalaitteille on tyypillistä se, että niiden vikataajuus pysyy käyttökelpoisen eliniän aikana varsin tasaisena ia alkaa kasvaa äkillisesti käyttöiän lopussa. Mekaanisilla laitteilla havaitaan helpommin heikkenemistä di vikataajuuden lievää nousua emen varsinaista "vanbenemiskautta". Elektroniikkalaitteiden vikataajuus normaaleissa ympäristöolosuhteissa käyttökauden aikana on yleensä hyvin pieni, mutta ddctroniikka on usein herkkää ympäristöolosuhteiden muutoksille. Sähkö- ja automaatiojärjestdmille ominainen piirre on useimpien osien helppo vaihdettavuus. Joidenkin komponenttien halvasta hinnasta johtuen vikaantuneita yksilöitä ei yritetä korjata, jolloin vian syy jää usein sdvittämättä. Tämä saattaa vaikeuttaa käyttökokemusten analysointia ja tyypillisimpien vanhenemis- ja vikamuoiojen sdvittämistä. Vikojen pienestä lukumäärästä johtuen tilastollisten trendianalyysien käyttö ei aina ole midekästä. Useilta laitoksilta kerätyn aineiston yhdistäminen taas edellyttäisi, että laitokset ovat keskenään vertailukdpoisia, mikä yleensä ei päde. 2.2 Tutkimuksessa käytetty menetelmä Tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan pääpiirteissään kuvan 2 toisen vaiheen kysymyksiin. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut vanhenemisen ja turvallisuuden kannalta oleellisten tidojen keruu. Vanhenemisilmiöiden tunnistamiseksi tarvitaan tietoja koskien laineiden rakennetta ja toimintaa, ympäristöolosuhteita, kunnossapitoa ja vaihtoja. Kertyneistä käyttökokemuksista, joita ovat pääasiassa vikaraportit 012 STUK-YTO-TR 5«SÄTEILYTURVAKESKUS ja kalibrointitiedot, voidaan tunnistaa tyypillisii vikaanrumhtapoja- Laineiden vaafceoenus- ja vftaantiumsmekanismeista voi saada myös tyyppikoestustiedoista. Valmistajaa tekemät vanhentamiskokeet eivät kunenkaan kata kaikkia vanhenemisnnotoja, silli useat vioittamistavat ilmenevat vasta luonaollisea vanheaeraisen myötä. Turvallisuuden kannalta olennaisia tietoja ovat tutkittavaa kosteen di sooeri tyyppisten Lawoskohtais*cn tietojen Iisaksi on perehdytty aikawrmpun joista yhteenveto luvussa. Kovassa 3 oa esitetty kaavio, joka kuvaa tutki- TUTKIMUSKOHTEESEEN TUTUSTUMINEN. KOHTEEN RAJAAMINEN! I TARVITTAVIEN TIETOJEN KERUU rakanne laitteiden rakenne käyttökokemukset ymparistöotosuhtaet kaytto-ja kunnossapito TIETOJEN ANALYSOINTI uvumoaw* nwfcxys niihdobmt vtanuodot kaytfn vanutun, ja -natmrnmrn Kuva 3. Automaatioketjun t / ARVIO VANHG^ EMJSEN YAiKun JKSISTA Tlv ali i is13 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 58 3 KIRJALLISUUSKATSAUS Julkisia raportteja automaatioketjujen eri osien vanhenemistutkimuksista on julkaistu enimmäkseen Yhdysvaltojen ydinenergiaviranomaisen, NRC:n (Nuclear Regulatory Commission), toimeksiannoista. EPRI.n vanhenemistutkimukset käsittelevät pääasiassa kaapeleita. Merkiuävin aiheeseen liittyvä raportti on suojausjärjestelmän vanhenemistutkimus (Meyer 988). NRC:n NPAR-vanhenemistutkimusohjel massa on tehty myös komponenttitason vanhenemistutkimuksia. Seuraavista ydinvoimalaitosten suojausjärjestelmien osista on tehty vanhenemisselvityksiä: paineanturit ja -lähettimet (Toman 986, Hashemian 989), lämpötila-anturit (Hashemian ym. 987, Hashemian ym. 990), releet (Toman ym. 987) sekä kaapelit, läpiviennit ja liitännät (Jacobus 990). Tässä luvussa esitetään tiivistetysti raporttien sisältö. 3. Suojausjärjestelmän vanhenemistutkimus Meyerin (988) raportissa on selvitetty reaktorisuojausjärjestelmien (RPS, reactor protection system) vanhenemista yhdysvaltalaisilla ydinvoimalaitoksilla. Reaktorisuojausjärjestelmät on raportissa jaettu kahteen osaan: reaktoripikasulkujärjestelmiin (RTS, reactor trip system) ja laitossuojausjärjestelmiin (ESFAS, engineered safety features actuating system). Suojausjärjestelmän komponentit, jotka on sisällytetty kyseiseen tutkimukseen, on rajattu kuvassa 4 katkoviivalla. Tutkimuksen tavoitteet olivat seuraavat: Määrittää käyttökokemusten avulla, onko suojausjärjestelmässä tapahtunut vanhenemista ja onko sillä haitallista Ntctoar(cort Hu«) I Ttmpotiur* AKlKIKXI I PrtMU»» v»eiium I»enon I! r J^^S. EkctrKtl poww autriculhyi ri Invwlw I I Villi buu Baiwy. B'*(k*rt ) I Instrument cmnn«l Combn«ttons o* pow«r f S«"t'"fl i^ itipotttt. ccwivfrt»'/ I tffvicoiy*" condition*** «mplificrs, \ ^ ^s and compulsion mrxjuu* ["Funcitfnf " *CtO< trip I IJsSF icluaiion R»Clor COniroi G«n«ra> conifoi fi»dm»on d«i«iion Scra rt I N0l«Compon«ni» wtlhm hfivy \,r$ f t C0n*t<J#r»d IAC Jfiiw 4. NPAR-ohjelman suojausjärjestelmän vanhenemistutldmuksen kohteet (Meyer 988). 214 STUK-YTO-TR 58 SÄTEILYTURVAKESKUS vaikutusta suojausjärjestelmän toimintakykyyn. Tehdä yksityiskohtainen tutkimus koskien tyypillisen PWR-laitoksen RTS- ja ESFAS-järjestelmiä. Tutkimuksessa käytetään hyväksi laitoskohtaisia tietoja. Jokaiselle instrumentointikanavatyypille tunnistetaan vanhenevat materiaalit ja komponentit. Tunnistaa suojausjärjestelmän o'eelliset tukijärjestelmät. Käydä läpi suojausjärjestelmään liittyvät viranomaismääräykset. Arvioida nykyisten testausohjelmien tehokkuus. Täyttää NPAR-ohjelman tutkimuksille asetetut tavoitteet, joita ovat: a) vanhenevien materiaalien tunnistaminen b) vanhenemista aiheuttavien ympäristötekijöiden määrittäminen normaalikäytön aikana ja onnettomuusolosuhteissa c) käytön aikaisten vioittumistapojen ja niiden syiden tunnistaminen d) vanhenemista kuvaavien indikaattorien tunnistaminen e) nykyisten kunnonvalvontamenetelmien arviointi f) nykyisen kunnossapitokäytännön roolin määrittäminen vanhenemisen vaikutusten lieventämisessä KiyttökokcmtMtutkimus Käyttökokemustutkimuksessa haettiin suojausjärjestelmistä raportoidut tapabmmat kolmesta tietokannasta: LER (Licensee Event Reports), NPE (Nuclear Plant Experience) ja NPRDS (Nuclear Plant Reliability Data System). Lisäksi käyttökokemustietoja kerättiin laitoskäynneillä haastattelemalla laitoshenkilökuntaa. LER-tietokannastaetsittiinreaktoripikasulkujärjestelmissä kuuden vuoden jaksolla raportoidut tapahtumat, joita löytyi 945 PWR laitoksilla ja 456 BWR laitoksilla. Yleisimmät vikojen syyt olivat ryömintä ja osien vikaantuminen. BWR laitoksilta raportoiduista vioista 6 %:n syynä oli mahdollisesti vanheneminen, PWR laitosten vioista vastaava osuus oli 76 %. NPE tietokannasta käytiin läpi noin 25 vuoden ajalu ( ) suojausjärjestelmän vikoja (RTS ja ESFAS), joita löytyi yhteensä 2487 kaikista Yhdysvaltojen ydinvoimaloista. Näistä vioista vanhenemisvikojen osuus oli lähes puolet. Reaktoripikasulkujärjestelmien viisi suurinta komponentthasoista vikaluokkaa olivat arturit ja lähettimet, elektroniset osat, rajaarvolaitteet, tehonlähteet ja kytkimet. Laitossuojausjärjestelmien erilaisten komponenttien viat ovat jakautuneet varsin tasaisesti. NPRDS-tietokannasta kertyi 370 Westinghouse-laitosten reaktoripikasulkujärjestelmien raporttia. Vanhenemisvikojen osuus kunkin komponenttiryhmän kaikista vioista oli välillä 9-37 %. Korjaavaa kunnossapitoa oli tehty eniten paine-, virtaus- ja lämpötilamittauslaitteille. Kompoftäittiryhmät, joille oli tehty eniten korjaavia toimenpiteitä, olivat anturit ja lähettimet sekä ryhmä "elektroniset osat", jota ei ollut tarkemmin määritelty. Stmjausjirjeatelmiii yksityiskohtainen tutkimus Suojausjärjestelmän yksityiskohtainen tutkimus kattaa anturit, analogia- ja digitaalipiirit sekä ulostulologiikan releineen. Tutkimuksen kohteeksi valittiin BAW:n painevesilaitos. Järjestelmän komponenteille tunnistettiin niiden käyttöolosuhteet ja tyypillisimmät vanhenemismekanismit. Tutkimuksessa on kuvattu myös laitteille valmistajan ilmoittamia tai laitoksella sovellettuja käyttöaikoja ja viranomaismääräyksiä. Komponenttien tyypillisimpiä ongelmia on koottu seuraavaan listaan: Lähettimetja anturit: Painemittauksiin liittyviä ongelmia ovat impulssiputken tukkeutuminen ja anturin tai tiivisteen vioittuminen. Painelähettimien tyypillinen vioittumistapa on asetusarvon ryömintä lähettimen täydellinen hajoaminen on harvinaista. Lähettimien vanhenevia osia ovat erityisesti tiivisteet, joita vaihdetaan ennakkohuollossa. Virtausmittausten ongelmia ovat aiheuttaneet tehonlähteet, vahvistimet ja signaalinmuuntimet. Lämpötila-anturien resistanssin muutos voi olla vanhenemisesta johtuva ilmiö. Termopareihin liittyviä ongelmia ovat tyypillisesti johdinten ja liittimien viat. 315 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 58 liitännät: Vioittumiset liittyvät yleensä asennukseen, käsittelyyn ja ympäristövaikutuksiin, kuten kosteuteen ja korroosioon. Kaapelit ja johtimet: Johdinvikoja on esiintynyt eniten lärnpötilanmittauskanavissa. Kaapeliviat ovat harvinaisia. Kytkimet: Mekaaniset osat kuluvat testauksessa. Releet: Tavallisimpia ongelmia ovat mekaaniset viat, kelan palaminen ja kontaktiviat. Muut elektroniset komponentit: Viat ovat varsin satunnaisia, vahvistimilla ja tehonlähteillä esiintyy tyypillisesti myös ryömintää. Eristeiden, tiivisteiden ja elektronisten komponenttien materiaalien on yleisesti todettu olevan herkimpiä vanhenemiselle. Raportin mukaan nykyisin käytössä olevilla testausohjelmilla pystytään tarkoituksen mukaisesti seuraamaan ja tarkastamaan laitteiden kuntoa ja suorituskykyä. Kuitenkin toisenlaista tietoa olisi kerättävä trendianalyyseja ja vanhenemistutkimuksia varten. Tässä yhteydessä mainitaan esim. suorituskykyindikaattorit ja kehotetaan kiinnittämään huomiota testausten laatuun. 3.2 Painelähettimien vanheneminen Painelähettimien vanhenemiseen liittyen on tehty kaksi raporttia, joista toisessa selvitetään painelähettimien tyypillisiä vikaantumistapojaja niiden havaitsemista (Toman 986) ja toisessa käsitellään vanhenemisen vaikutusta painelähettimien vasteaikaan (Hashemian ym. 989). Molemmissa raporteissa käsitellään liike- ja voimatasapainoantureita. Liiketasapainoanturien tuntoelimen siirtymää mitataan ns. venymäliuska-antureilla tai kapasitiivisella lähettimellä ja muunnetaan paineeseen verrannolliseksi elektroniseksi signaaliksi. Voimatasapainoantureissaasentoilmaisinhavaitsee kalvon siirtymän ja servomoottori nollaa siirtymän. Servomoottorin virta on paineeseen verrannollinen sähköinen signaali. Painelähettimen elektroniikka on yleensä sama sekä korkea- että matalapaineisten mittausten sovellutuksissa. Tomanin (986) raportissa käsitellään vanhenemisen vaikutuksia painelähettimien (paine-, pinta- ja virtausanturit) toimintaan. Tutkimuksessa käsitellään liike- ja voimatasapainoantureita. Lähettimille esitetään mahdolliset vioittumistavat ja -syyt sekä vian havaitsemiseen soveltuvia tarkastustapoja. Painelähettimien käyttöiän määräävät yleensä elektroniset komponentit. Myös kotelon tiivisteet vanhenevat. Noin kolmen vuoden ajalta kerätyissä käyttökokemuksissa puolet lähettimien vioista oli kalibrointipisteen muuttumisia. Lähes 20 % vioista oli lähetinvikoja, joiden syytä ei ollut raportoitu. Elektroniikkavioista yleisimpiä olivat vahvistinviat Edellä mainitun tutkimuksen jatkotutkimuksessa (Hashemian ym. 989) tarkastellaan ympäristörasitusten vaikutuksia painelähettimiin. Esimerkkeinä lähettimien toiminnan heikkenemisestä mainitaan mm. paineiskusta johtuva tuntoelimen pysyvä muodonmuutos, paljekalvon repeäminen, täytenesteen vuoto tai sen ominaisuuksien muuttuminen, kalvon vioittuminen, tiivisteiden hajoaminen sekä painevaihtelun tai mekaanisen värähtelyn aiheuttama mekaanisten osien löystyminen voimatasapainoantureissa. Elektroniset komponentit ovat herkkiä lämpötilalle ja kosteudelle. Painelähettimen vasteajan heikkenemiseen vaikuttavia ilmiöitä on listattu taulukkoon I. Vasteajan kasvu saattaa johtua myös impulssiputkiin liittyvistä ongelmista. Näitä ovat mm. putken tukkeutuminen, ilma tai kaasu putkessa, putkien jäätyminen, vuoto tai vika venttiileissä. Raportissa on selvitetty vanhenemisen vaikutusta paineanturien vasteaikaan tekemällä vanhentamiskokeita. Vanhentamiskckeessa testattiin seuraavien valmistajien laitteita: Barton (venymäliuska-anturi),foxboro(voimat?sapainoanturi), Rosemount (kapasitiivinen lähetin) ja Tobar (venymäliuska). Vanhentamiskokeissa paineantureja altistettiin lämpötilarasitukselle, kosteudelle, tärinälle, paineen vaihtelulle ja ylipaineelle. Lämpötilan todettiin olevan tärkein tekijä. Tyypilliset viat ovat kalibroinnin muut- 416 STUK-YTO-TR 58 SÄTEILYTURVAKESKUS Taulukko l. Painelohtttimen vasteajan heikkenemiseen vaikuttavia ilmiöitä (Hashemian ym. 989). ilmiö syy seuraus kalvon muodonmuutos mekaanisten liitoskohtien kitka ja kuluminen täytenesteen osittainen tai täydellinen menetys täytenesteen ominaisuuksien muuttuminen tiivisteiden vioittuminen prosessinesteen vuoto anturiin muutokset elektronisten komponenttien arvoissa hystereesi asetuspisteen ryömintä painevaihtelut, mekaaninen värähtely painevaihtelut, korroosio, haputuminen valmistusvirheet, huolimaton käsittely säteilyn ja/tai lämmön aih. kemialliset muutokset haurastuminen ja säröily kalvon vaurioituminen lämpö, säteily, kosteus, jännitekuormitukset, kunnossapito painevaihhut, mekaaninen värähtely kalibraatiomuutokset tuntoelimen jäykkyyden muuttuminen palautumiskyvyn muuttuminen merkittäviä kapasitanssivaihteluita, epälineaarinen ulostulosignaali viskositeettimuutoksia kosteutta elektronisiin osiin kapasitanssimuutoksia elektroniikan lineaarisuuden ja dynaamisen vasteen muutoksia vääristynyt ulostulosignaali asetuspisteen saavuttamiseen kuluvan ajan kasvu tuminen ja vasteajan piteneminen. Lähettimen elektroniikka on herkkä lämpötilalle. Käyttökokemusselvityksessä tutkittiin LERtietokannan painemittaukseen liittyvät raportit yhdeksän vuoden ajanjaksolta. Tietokannasta oli raportoitu 325 aiheeseen liittyvää vikaa, joista 38 % luokiteltiin mahdollisesti vanhenemisen aiheuttamiksi. Raporteissa oli huon? uiva osuus impulssiputkiin liittyviä vikoja. Tyypillisimmät vanhenemiseen liittyvät viat olivat asetuspisteen ryöminnät ja kalibrointiongelmat. 3.3 Lämpötila-anturien vanheneminen NPAR-ohjelmassa on tehty kaksi tutkimusta (Hashemian ym. 987 ja 990), joissa on tutkittu vastuslämpötila-anturien vanhenemista. Vastuslämpötila-anturit voidaan jakaa kahteen luokkaan, jotka ovat märkäanturit, joissa tuntoelin on suorassa kosketuksessa veden kanssa, ja anturit, joissa tuntoelin on suojattu suojataskulla. Useimmat tutkituista antureista olivat jälkimmäistä tyyppiä. 517 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 58 Hashemianin ym. (987) raportissa kuvataan tutkimusta, jonka tavoitteena oli kehittää testausohjelma lämpötila-anturien vanhenemisen selvittämiseksi. Testausohjelman osa-alueita olivat kalibrointi, terminen varmennus simuloiduissa reaktoriolosuhteissa, ryöminnän tarkkailu, eristeen vastuksen mittaus ja vasteajan mittaus uusille ja vanhennetuille antureille. Tutkimuksessa vanhennettiin 3:a anturia kolmen kuukauden ajan, ja kuukauden välein anturit kalibroitiin ja mitattiin vasteajat. Kalibrointien muutokset olivat suurimmillaan ensimmäisen kuukauden jälkeen, tällöinkin korkeintaan C. Varmennuksella ei ollut juurikaan vaikutusta vasteaikoihin. Tutkimuksessa suositellaan uusille antureille vanhentamista ennen käyttöönottoa. Lisäksi todetaan, että redundanttisissa mittauksissa pitäisi käyttää ainakin kahta erityyppistä anturia. Vastuslämpötila-antureita käsittelevässä tutkimuksessa (Hashemian ym. 990) on selvitetty käyttökokemusten perusteella vanhenemisesta heutuvia vikoja. Lisäksi antureita on testattu mm. vanhentamalla niitä. Kokeissa on tutkittu uusia sekä ydinvoimalaitoksilta 2-5 vuoden käytön jälkeen poistettuja antureita. Lämpötila-anturein in vaikuttavat seuraavat ympäristötekijät. Lämpötila: Pitkäaikainen korkea lämpötila heikentää materiaaleja. Platinaelementissä voi syntyä kemiallisia tai metallurgisia muutoksia, jotka aiheuttavat asettelun siirtymistä. Eristemateriaaliin voi kehittyä vasteaikaan vaikuttavia säröjä ja loukkuja. Tiivistys vci kuivua, kutistua tai säröillä ja päästää kosteutta vaipan sisään. Kosteus: Kosteus vähentää eristeen vastusta ja aiheuttaa kilibraatiovirheen. Kosteus aiheuttaa myös häiriöitä anturin ulostuloon. Värähtely: Värähtely voi aiheuraa anturin kylmäkäyntiä, jonka seurauksena on asettelun muutos tai tuntoelimen liukuminen pois paikaltaan, jolloin vasteaika kasvaa. Jos anturi on paikoillaan jousikuorman avulla, värähtely saattaa aiheuttaa jousen löystymistä, jolloin tuntoelin voi siirtyä paikaltaan. Lämpötilavaihtelut: Lämpötilavaihtelut aiheuttavat materiaalien laajenemista ja supistumista, joka voi aiheuttaa rasitusta tuntoelimeen. Rasituksen seurauksena asettelu voi muuttua. Lämpötilavaihtelu voi aiheuttaa myös säröjä, joiden takia vasteaika muuttuu. Mekaaninen sokki: Äkillisistä käyttöolosuhteiden muutoksista johtuvat sokit voivat saada aikaan vastaavaa heikkenemistä kuin värähtely. Käyttökokemusselvityksessä löytyi LER-tietokannasta 92 lämpötila-antureihin liittyvää vikaa. NPRDS-tietokannassa oli lämpötila-antureihin liittyviä tapahtumia vuosina raportoitu 38 kappaletta. Raportissa arvioidaan, että vikojen pieni lukumäärä johtuu siitä, ettei ennen vuotta 980 antureita testattu erikseen vasteaika- tai kalibraatiovikojen havaitsemiseksi. NPRDS-tietokannan raporteista 40 % luokiteltiin mahdollisesti vanhenemisesta johtuviksi vioiksi. Raportissa todetaan, että vastuslämpötila-anturit vanhenevat niiden normaaleissa käyttöolosuhteissa, mutta vanhenemista pystytään kontrolloimaan testaamalla ja kalibroimalla anturit polttoaineenvaihtoseisokin yhteydessä. Tutkimuksessa tehtyjen testien perusteella ei voitu määrittää mitään luotettavaa käyttöikää antureille. 3.4 Releiden vanheneminen Releiden vanhenemista käsittelevässä raportissa (Toman 987) on selvitetty releisiin kohdistuvia rasituksia ja releiden vikaantumismekanismeja. Tutkimus kattaa useita reletyyppejä kuten sekä elektronisia että sähkömekaanisia suojaus-, aika- ja ohjausreleitä. Tässä katsauksessa keskitytään pääasiassa ohjausreleisiin. Releisiin kohdistuvat rasitukset on jaettu neljään ryhmään: sähköiset, mekaaniset, termiset ja ympäristörasitukset. Erityisesti korkea lämpötila aiheuttaa releiden kelojen eliniän lyhenemistä. Relekaapeissa, joissa on paljon jännitteellisiä keloja, lämpötila saattaa kohota paikallisesti hyvinkin korkeaksi ja nopeuttaa 618 STUK-YTO-TR 58 SÄTEILYTURVAKESKUS releiden vanhenemista. Ympäristörasituksista merkittävimpiä ovat kosteus, lika ja hapettuminen. Käyttökokemusselvityksessä tutkittiin LER, NPRDSjalPRDS-tietokantojenreleviat. LERtietokannasta löytyi 483 ohjausrejeiden vikaa. LER-datoissa ei ollut havaittavissa selvää vikataajuuden nousua vie'i 2 vuoden tarkastelujakson aikana. Sen sijaan NPRDS-datan (n. 400 vikaa) mukaan ohjausrel<*<den vikataajuus alkaa nousta jo noin seitsemän vuoden jälkeen. 3.5 Kaapelien, läpivientien ja liitäntöjen vanheneminen Raportissa Jacobus (990) on selvitetty kaapelien, läpivientien ja liitäntöjen vanhenemista. Tutkimuksessa todetaan, että nämä komponentit ovat varsin luotettavia normaaleissa käyttöolosuhteissa eikä niillä ole ajan myötä odotettavissa merkittävää vikataajuuden kasvua. Amerikkalaisten jatkotutkimuksissa on päätetty keskittyä kaapelien vanhenemisen arviointiin. Kaapelien vanhenemisesta on tehty erillinen kirjallisuuskatsaus raportissa Simola (99). 719 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 58 4 OLKILUODON YDINVOIMALAITOKSEN SUOJAUSAUTOMAATIO 4. Suojausautomaation rakenne ja toiminta Suojausautomaation tehtävänä on havaita laitoksen epänormaalit toimintatilat ja kehittää automaattisesti tarvittavat suojausviestit. Nämä viestit saavat aikaan esim. pikasulun ja käynnistävät erilaisia varotoimintoja. Epänormaalit tilat havaitaan mittaamalla tarvittavia suureita, kuten lämpötila, paine jne., reaktorista, putkilinjoista ja huonetiloista. Olkiluodon laitoksen reaktorisuojausjärjestelmä on jaettu joukoksi osajärjestelmiä, joita kutsutaan ketjuiksi. Ketju -nimitys kuvastaa sitä, että järjestelmän sähköiset osat ovat tietyssä mielessä ketjuun kytkettyjä. Ketjut voidaan luokitella sanumitusketjuihin ja eristysketjuihin. Sammutusketjut valvovat ja suojaavat itse reaktoria ja eristysketjut puolestaan muita laitososia vaurioilta. Reaktorin sammutusketjut ovat: reaktoripikasulkuketju (SS) ruuvipysäytysketju (V) käynnistyksen lukitusketju (S) tehonrajoitusketju (E) polttoaineenvaihdon valvontaketju (B). Eristysketjut ovat: pakkopuhallusketju (TB) päähöyryputkien murtuman valvontaketju (A) reaktorin suojarakennuksen valvontaketju 0) syöttövesiputkien murtuman valvontaketju (M) reaktorin apujärjestelmien ulomman tilan valvontaketju 00 jälkilänunönpoisto- ja hätäjäähdytysjärjestelmien tilojen valvontaketjut (HA, HB, HC, HD). Tutkimuksen kohteeksi valittiin reaktorisuojausjärjestelmän pikasulkuketju eli nk. SS-ketju, joka on esitetty liitteessä. Pikasulkuketjun päätehtävä on laukaista järjestelmän 354 avulla tapahtuva reaktoripikasulku käyttötilanteessa, jossa reaktorin teho on alennettava nopeasti. SS-ketju käynnistää samanaikaisesti myös muut nopeassa tehon alennuksessa tarvittavat toiminnot. Pikasulkuketju muodostuu eri ehdoista, esim. "korkea paine reaktorissa". Jokaista tällaista turvallisuuteen vaikuttavaa muuttujaa, esim. painetta, valvotaan neljällä itsenäisellä toisistaan riippumattomalla mittauspiirillä. Nämä muodostavat kukin ns. osaehdon kanavissa A, B, C ja D (redundanssit). Ketjun rakennetta havainnollistaa kuva S. Tutkimuksessa tarkastellaan suojausautomaation laiteketjuja anturilta seuraustoiminnan ohjaukseen. Ketju voidaan jakaa kolmeen osaan: miaauspiiri, johon kuuluvat esim. lähetin, I/U-muunnin ja raja-arvoelin tai peikkä vahti suojauslogiikka, johon kuuluvat logiikkakanavat ja keskuslogiikka toimilaitetta ohjaava ohjauselektroniikka Ketjun osat on esitetty kuvassa 6. Kutakin osaehtoa vastaa käytännössä kuvan 6 mukainen mittauspiiri, johon kuuluu esim. lähetin, muunnin ja raja-arvolaite tai pelkästään vahti. Osaehto toteutuu, jos mittauspiiriltä tulee signaali logiikkakanavaan. Minkä tahansa kahden eri kanavaan kuuluvan osaehdon yhtaikainen toteutuminen aiheuttaa pikasulun. Ketjussa on lisäksi joukko seuraustoimintoja, jotka toteutuvat, jos saman ehdon kaksi osaehtoa toteutuu yhtaikaisesti. 820 STUK-YTO-TR 58 SÄTEILYTURVAKESKUS SS4 SS5 korkea pinta reaktonssa SS6! i A c B D! L. 2K40H2 2K402H2 2K403H2 2K404H2 A KANAVA KETJU EHTO Kuva 5. Laitossuojausketjuihin liittyviä käsitteitä. OSAEHTOJA Uahti Lahdin muunmr) Z-^^^s^jy^ [A-kcncvo Ehdot \ttimatkatrotus ftoio-orvd- loqukko- Koskus- >lin kanavoi lo^"~ ^I^^HEMI] r C-kanovo S«inamä«retu<c ^-EPHZf^HIh B-koncvq \ftlimotka«rotus ^-BI^^^EMIl ld-mwa»q Ohjas Kytkin- TIRNIIK WWW* ltcmspllrlc l suojamlogllklu ;tl«ktr Kuva 6. Suojausautomaation laiteketjujen rakenne (lähde: TVO.n koulutusaineisto). Seuraustciminnoista tutkimukseen sisällytettiin: reaktorin päähöyryputkien (3) eristysventtiilien sulkeutuminen ulospuhallusjärjestelmän (34) altaaseenpuhajlusvcnttiilien aukeaminen apusyfittovesijarjestelman (327) pumppauksen käynnistyminen 921 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 58 Kuvissa 7-9 on esitetty kuhunkin edellä mainittuun seuraustoiniintaan liittyvät A-redundans sin osaehdot ja osaehtoja vastaavien mittauspiirien komponentit käsilaukaisuja ) Reaktorin pinta 2K40 (SS5) r l-ketju 2K56 I alh. reaktoritankin pinta 2K4 aktiivisuus 55K90 y/" 'U/l UJ ; I paine suojarak. 546K0 2K40 ja2k4l: yhteinen impulssiputki il 6 u 6 lämpötila 456K50 456K505 A-ketju paine i 546K05 546K09 546K7 546K2 = 546K25 546K29 546K33 546K49 ^ 546K53 lämpotla 546K K53 546K56 546K K K K577 5^6K58, A ; painederivaatta 2K05 fjl matala paine 2K korkea teho e53lk95 ulompien eristysventtiilien toiminta H APBM Kuva seuraustcimintaan johtavat ehdot. A-ketju SS- 0 SS4:n kanssa yhteinen ) 2) 2K40 ja2k4: 2K0 ja 2K: 3) S3K9S: esiintyy ehdoissa SS-7.8.9,0, psine 546K05 546K09 546K7 546K'.2 546K25 546K29 546K33 546K49 546K53 _L lämpötila 546K K53 546K56 546K K K KS77 S46K58! 46K2 i 46K43 e53k95l A 3) [APR»; (J ^HZH painederivaatta 2 KOI5 j gjm _j L L J] -i matalapaine yhteinen impulssiputki yhteinen impulssiputki SS ja A-22.=j- M 2K Kuva seuraustoimintaan johtavat ehdot. k korkea teho 653K95 2022 STUK-YTO-TR 58 SÄTEILYTURVAKESKUS lukuunottamatta. Kuvissa 7-9 käytettyä merkintätapaa havainnollistaa kuva 0. Reaktorin pinta J Reaktorin pinta [ 2K40 (SS4)M 2K40 (SS5) j ) il/ z 2K ) 2K40 ja2k4: yhteinen impulssiputki Uon»^ I-ketju alh. reaktoritankin pinta 2K4 I 2K4 ; aktiivisuus - 55KS0 2 & % paine suojarak. 546KC ti lämpötila 456K50 456K505 Kuva seuraustoimintaan johtavat ehdot. "i r M-ketju pinta 546K40 546K K K K437 lämpötila 546K56 johtokyky 336K856 SS 3 h * paine 44K69!e53K95; 6 h J A-ketju \ pame 546K05 546K09 548K7 546K2 S46K25 S46K29 S46K33 S46K49 S46KS3 [ " lämpötila 546K K53 546K56 546K565 S46K K K KS8 l < > A 546K05 I 546K09 546K K53 I " " 2/4! Bl ( 546K06 I546K0 7 i 546X50 546K54 i n o Kuva 0. Kuvissa 7-9 täytetyn merkintätavan selvennys. Kuvan A-ketjun seuraustoiminnat laukeavat, jos kaksi osaehtoa laukeaa samanaikaisesti e,i kanavissa. 223 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 58 Kuvien 7-9 -ketjuihin ei ole piirretty mukaan ehtoa 7 (pakkopuhallusketju), sillä se koostuu kuvissa esitetyistä ehdoista 2 ja 4. Pikasulkuketjussa on ehtoja, jotka eivät liity mihinkään edellä mainituista kolmesta seuraustoiminnoista. Näitä ovat neutronivuohon ja siten myös tehotasoon liittyvät ehdot SS7 - SS 0, reaktorirakennuksen huonevalvontavahtien (Y-ketju) ehdot ja ruuvipysäytysketjun laukeaminen (Vketju). Tutkimuksessa on otettu näistä mukaan Y-ketjun ja vuomittausten mittauspiirit, sillä ne sisältävät samoja tai vastaavia laitteita kuin jotkin tarkasteltaviin seuraustoimintoihin suoraan liittyvät ketjut. Huonevahteihin liittyvät mittauspiirit käsittävät vain itse vahdin, joka asetetun rajan ylityksestä avaa koskettimen kontaktin saaden aikaan kyseisen osaehaon laukeamisen ja hälytystiedon välittymisen valvomoon. Tällaista lämpötila-, paine- ja pintavahteja on valvontaketjuissa I, Y, A ja M. Höyryputkien radioaktiivisen säteilyn tasoa valvotaan säteilyilmaisimella, johon liittyy jännitelähde ja nk. taustapreparaatti, jolla saadaan aikaan sopiva taustasäteilytaso. Syöttövesiputkien veden puhtauden valvonta perustuu veden sähköisen johtavuuden mittaamiseen. Johtokykymittauksen ja säteilytason valvonnan instrumentointiin kuuluu lähettimen lisäksi jännitemuunnin. raja-arvolaite ja rele. Ehdoissa SS ja SS 3 on painekytkimiä, joilla valvotaan painetta ennen syöttövesipumppuja sekä pikasulku- ja ohjausöljyjen painetta. Reaktorin painemittauksissa mittauspiireihin kuuluu lähetin, jännitemuunnin ja raja-arvolaite. Pir.tamittauksessa on lisäksi tiheyskorjain, johon tulevat signaalit paine- ja lämpötilalähettimiltä. Neutronivuomittausjärjestelmä koostuu lähdealueen detektoreista (SRM), välialueen detektoreista (IRM) ja tehoalueen detektoreista (PRM). Neutronivuomittauskanava käsittää detektorin sekä viestinsiirto-ja käsittelylaitteet. SRM- ja IRM-kanavissa on lisäksi detektorien ajokoneistot. Tehoalueella neutronivuota mitataan paikallisesti (LPRM) ja ottamalla keskiarvo useista detektorien signaaleista (APRM) (Anon. 99a). Taulukossa II on esitetty mittauspiirien komponenttien lukumäärät. Taulukkoon ei kuitenkaan ole sisällytetty neutronivuon mittausjärjestelmän komponentteja. Taulukko II. Mittauspiirien komponenttien lukumäärät kanavaa kohti (ilman neutronivuomittauksia). Vahdit: Huonepainevahti Muu painekytkin Pintavahti Lämpötilavahti Lähettimet ja detektorit: Painelähetin Pintalähetin Johtokykylähetin Säteilyilmaisin Elektroniikka: Painederivaattaelektroniikka Tiheyskorjain I/U-muunnin Raja-arvoyksikkö Suojausjärjestelmän logiikka on toteutettu releillä 2/4-periaatteella. Kuhunkin osaehtoon liittyy rele, joka välittää tiedon osaehdon laukeamisesta eteenpäin. Lisäksi ehdoissa SS7, SS8, SS ja SS3, jotka koostuvat useammasta kuin yhdestä mittauksesta, on useampia releitä. Y-, I-, A- ja M-ketjuissa on kussakin redundanssissa kolme relettä, jotka laukeavat ko. redundanssin jonkin ketjuun kuuluvan osaehdon lauetessa (kts. kuva ). Ehdoissa, joihin liittyy seuraustoimintoja, on seuraustoimintojen laukaisemiseksi vielä 4x4 relettä. Releiden lukumäärä, jossa ei ole otettu huomioon kokeisiin ja käsilaukaisuihin mahdollisesti liittyviä releitä, on n. 540 kappaletta laitosyksikköä kohti. Näistä 32 on koko SS-ketjun laukaisureleitä. Kuvassa on esitetty releiden kytkennän periaate Y-eristysketjussa. Samaa kytkentäperiaatetta on käytetty myös I-, A- ja M-ketjuissa24 STUK-YTO-TR 58 SÄTEILYTURVAKESKUS 5-;6K-: : T osaehtc Y4(A) lauennut Y2(A) Y3!A) Y«A) "W W ~w keiju Y(A) lauennut -"'y^ (seuraustoimintojen -~'js 2/4-logiikkaan) «*) I.^ja*L :««(*) SS(A) lauennut W Afrnw //. Esimerkki laitossuojausjärjesteunän releiden kytkennästä. Päätereleet laukaisevat 2/4-ehdon toteutuessa Combimatic-jäijestelmällä, joka käsittää eriiaitarvittavat seuraustoiminnat, joita ovat esim. sia elektroniikkakortteja. Päatereleiltä ja esim. venttiilien avautumiset ja sulkeutumiset sekä kisilaukaisusta tulevat signaalit tulevat ja-, taipumppujen käynnistymiset. Venttiilien ja ja ei-porttien sekä aikapiirien kautta ohjauskorpumppujen ohjauselektroniikka on toteutettu teille, jotka välittävät ohjauskäskyt eteenpäin kytkinlaitokselle. EHTO EZJ 882 A0 KISKON PUM). 327 K80 «LI 5S-X SR 327 Pl MAN KIINM -B-U ' -» ia Ar 6 JT.!l KIINNI Kuva 2. Tutkimukseen sisällytettyjen ohjauselektroniikan osien rajausperiaate {lihavoidut osat mukana). 2325 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 5 Tamlmkko III. Tuddmukson sisällytetyt 3-, 34-ja 327-järjestebmen ohjausetektroniikan osat yhdessä kanavansa. on 3 km ms» 34 8fcM «sa 327 un rele aikapiiri ja-portu tai-portti ja-portti, 4 sis.menua ohjauskoctit: ATF 573I0IT3-ATE ATC i 2 6 rele aikapiiri ja-portö tai-portti mvertten sekveossiaskel ohjauskortit: ATD ATF 6 9 IS rele aikapiiri ja-pomi tai-portti invertteri sekvenssiaskd ohjauskortit: ATC ATH Taulukossa m on esitetty 3-, 34- ja 327- siiojaustoinuntoihifl liittyvästä ohjausdektrooiikasta vain ne osat, jotka kuuluvat tarkasteltuihin ketjuihin. Rajausta havainnollistaa periaatteellinen kuva 2 (s. 23). Releistä osa on välirdettä, jotka liittyvät suojausjärjestelmän ehtojen laukeamiseen heti 56- järjestelmän jälkeen ja osa on ohjauskortin jälkeisiä releitä. Samalle ddcironiikkakortuie on sijoitettu useita toimintoja. Tarkastellussa ohjausddctromikassa esiintyy varsinaisten ohjauskorojen lisäksi seuraavia elektroniikkakortteja: kortti QE20: kaksi sekvenssiaskdta kortti QE22: 4 2:n sisäänmenon ja-porttia ja kaksi invemeriä kortti QE23: viisi tai-porttia kortti QE27: kaksi aikapiiriä. Taulukossa IV on esitetty ohjauselektroniikan osat elektroniikkakorttien mukaan. 4.2 Laitteet ja niiden ympäristöolosuhteet Ympäristön aiheuttamien yhteisvikojen välttämiseksi eri kanavien laitteet on sijoitettu erilleen toisistaan. A- ja C-kanavien laitteet sijaitsevat yhteisissä tiloissa siten, että redundanttisten laitteiden välinen matka on vähintään metrin. Vastaavasti B- ja D-kanavat on erotettu toisistaan saman suuruisella välimatkalla. Tmmlmkko IV. Ohjwtselektromikan korttityyppien lukumäärät kanavaa kohti tarkastelluissa ketjuissa. QE20 QE22 QE23 QE24 QE "» Lisäksi A- ja C-kanavat on erotettu B- ja D- kanavistank. seinämäerotuksdla. Tämä erottelu pätee tarkasteltavan ketjun kaikissa osissa lähettimiltä ohjauselektroniikkaan. Seuraavassa kuvataan ketjujen laitteita ja niiden ympäristöolosuhteita normaalin käytön aikana. Onnettomuustilanteessa saattaa näistä poikkeavien olosuhteiden aiheuttamia rasituksia kohd stua lähinnä suojarak ennuksen sisäpuolella sijaitseviin vahteihin. Todettakoon, että suojausjärjestelmän lahtei'taei varsinaisesti vaadita toimintaa onnettomuuden aikana26 STL'K-YTO-TR 58 SÄTEILYTURVAKESKUS neaktorimittauksel Reaktorin paine- ja pintaliimauksissa käytetään Schoppe & Faeser -valmistajan lähettimiä. Paindähettlmen anturina on bourdon-kaari ja pintamhtauksissa käy-ään lähetintä, jonka anturina on barton-kcuiio. Eri lähettimien elektroniikat (diftereaiaalimuuntaja ja vahvistin) eivät eroa toisistaan. Lähettimet sijaitsevat reaktorirakennuksessa erityisissä länetinh*»- neissa, joihin on tuotu impulssipulket reaktorista. Huonetilojen lämpötilat ovat n. 25 *C Paine- ja pintanunaustietojen käsittelyssä tarvittzva muu elektroniikka (muuntimet, rjheyskorjaimet, raja-arvolaitteet ja derivaattorit) sijaitsevat dektroniikkatilobsa, joka käsitellään myöhemmin erikseen. Reaktorin tehoa mitataan neutronivuon mittausjärjestelmällä 53 (Anon. 99a). Vuota mitataan sydämen eri osiin sijoitetuilla detektoreilla. Lähde- ja välialueen detektoreja on molempia neljä kappaletta ja teboalueen detektoreja on 2 kappaletta, jotka on sijoitettu 28 sondiin. Vuomittauksen osia kuvattiin lyhyesti taulukoissa m ja IV. Vahdit Suojarakennuksen eristysvalvontajärjestdmän 546 vahdit sijaitsevat huonetiloissa, joiden lämpötilat vaihtelevat n C C välillä. Samoissa tiloissa on muiden valvontajärjestelmän (547) mittauspisteitä, joiden arvot luetaan päivittäin. Näiden perusteella saadaan kohtalaiset arviot useimpien huonevabtien ympäristön lämpötiloille. Suojarakennusta lukuunottamatta huonetiloissa, joissa vahdit sijaitsevat, ei ole merkittäviä säteilytasoja. Vahdit eivät myöskään altistu jatkuvalle tärinälle tai kosteudelle. Kaikki tutkimukseen sisällytetyt lämpötilavahdit, joiu on 8 kussakin kanavassa, ovat tanskalaisia Danfoss a/s:n vahteja. Lärnpötilavahdeissa on kaasulla täytetty kapillaariputki, jonka pää kiinnittyy vahdin kotelon sisällä kalvoon. Kaasun lämpölaajeneminen liikuttaa kalvoa, joka nostaa jousen voimaa vasuan akselia. Akselin nousu laukaisee kytkimen. jeka katkaisee piirin. Vahdin laukaisu- ja palautusrajat voidaan säätää halutuiksi. Huonetilojen painevahdeissa on kaksi vastakkain olevaa painekalvoa, joista toinen on yhteydessä viivästyssäiliöön. Viivästyssäiliö on metallinen säiliö, johon huoneilma pääsee pienestä venttiilistä. Mikäli ympäristön painemuutokset ovat hitaita, viivästyssäiliön paine seuraa ympäristön painetta ja painekalvojen aiheuttamat voimat ovat yhtäsuuret. Nopeassa painrmuutoksessa suoraan huoneilmaan yhteydessä oleva painekalvo reagoi toista nopeammin nostaen kalvojen välisti akselia. Tämä ameutraa kytkimen laukeamisen samaan tapaan kuin lämpötilavahdissa. Palautuminen tapahtuu, kun viivästyssäiliön paine saavatta* ympäristön paineen. Huonepainevabdit ovat saman valmistajan kuin lämpötilavahdit. Suojarakennuksen eristysvalvontavabdit (yksi paine- ja kaksi lämpöulavabtia kanavaa kohti, ehdot 4,5 ja 6) sijaitsevat suojarakennuksessa. Vahdit podekeavat järjestelmän muista vahdeista vain siinä, että niiden kuoren materiaali on erilainen. Näiden ympäristön lämpötila on n. 40 "C. Suojarakennuksen säteilytasoja niitataan useilla ilmaisimilla, joita on sijoitettu ympäriinsä eri korkeuksille. Mitatut annosmäärät vaute'evat suuresti riippuen detektorin sijaimusf?. SäteSy saattaa haurastuttaa orgaanisista materiaaleista valmistettuja osia, kuten tiivisteet. Pintavahti käsittää uimurin, joka liikkuu pystysuoraan tankoa pitkin. Teräskuorisen uimurin sisällä on magneetti, joka uimurin noustessa avaa tangon sisällä olevan kididementin. Uimurin laskiessa ala-asentoon kytkin sulkeutuu. Vahti on sijoitettu lattiakaivossa suojuksen sisään, joka estää roskien pääsyn vahtiin. Muut nfttsufcset Turpiinin pikasulkuöijyn 207 ja ohjausöljyn 303 paineita (ehdossa SSI) valvotaan Barksdalen valmistamilla painekytkimillä, joissa on painekalvo. Itse kytkimen toimintaperiaate on samanlainen kuin lämpötilavahdeissa. Syöttövesipumppujen imupainetta (ehdossa SS 3) valvotaan saman valmistajan painekytkimdlä. 2527 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 58 Eroa öljynpainevahteihin on vain laitteen toiminta-alueeseen verrannollisessa painekalvon paksuudessa. Painekytkimet eroavat huonepainevahdeista pääasiassa siinä, että niissä on vain yksi painekalvo eikä niissä ole viivästyssäiliötä. Kytkimet laukeavat, kun paine alittaa asetusarvon. Syöttövesiputkien veden puhtautta valvotaan mittaamalla veden sähköistä johtavuutta. Johtokykymittauksessa mitataan kahden elektrodin välistä resistanssia niiden välissä olevan käämin avulla. Käämissä kulkeva virta on verrannollinen elektrodien resistanssiin, joka taas riippuu veden johtavuudesta. Lämpötilan vaikutus kompensoidaan termistorin avulla ja vahvistetaan lähettimessä. Siemensin valmistamat lähettimet sijaitsevat näytteenottopaneelissa ja I/U-muuntimet sekä raja-arvolaitteet elekuroniikkatiloissa. Höyryputkien aktiivisuustason valvonnassa käytetään säteilyilmaisimena putkien läheisyyteen asennettua Ab Atomenergi Studsvikin valmistamaa ionisaatiokammiota. Mittausjärjestelyyn kuuluu myös nk. taustapreparaatti, jolla saadaan aikaan sopiva taustasäteilytaso. Mittaus- ja ohjauselektroniikka sekä releet Lähettimiä lukuunottamatta kaikki mittauspiirien osat, kuten muuntimet, raja-arvolaitteet ja neu'.ronivuomittausten elektroniikka sijaitsevat elektroniikkatiloissa. Näissä tiloissa sijaitsevat myös 56-järjestelmän releet sekä seuraustoimintojen ohjauselektroniikka, joka on toteutettu ASEA: n Combimatic-järjestelmällä. Combimatic-järjestelmäkoostuuelektroniikkakorttimoduleista, joilla toteutetaan esim. yksinkertaiset loogiset operaatiot, ja varsinaisista ohjauskorteista. Tutkimuksen kohteena olevan ohjauselektroniikan modulit esitettiin taulukoissa III ja IV (sivu 24). Elektroniikkatilat on jaettu kahteen eri huoneeseen, joista toisessa on A- ja C-kanavien elektroniikat ja toisessa B- ja D- kanavien elektroniikat. Samassa huoneessa sijaitsevat eri kanavien laitteet ovat eri kaapeissa. Elektroniikkakaappien sisälämpötilasta normaalin käytön aikana ei ole käytettävissä tietoja, mutta relekaappien sisäänmeno- ja ulostuloilmojen lämpötiloja on mitattu kesällä 992. Sisäänmenolämpötilat ovat olleet n. 5 C ja ulostulolämpötilat n. 9 C. 4.3 Suojausautoinaation testaus ja kunnossapito Suojausautoinaation laitteet testataan vuosihuollon yhteydessä ohjeen mukaan (Anon. 99b). Ohjeissa on otettu huomioon turvallisuusteknisten käyttöehtojen vaatimukset. Suojausjärjestelmän koestaminen jakaantuu kolmeen osaan, jotka ovat mittauspiirien ja suojauslogiikan koestukset sekä prosessiosan RPS-kokeet. Suojausjärjestelmää koskevat kokeet tehdään sen jälkeen, kun kunnossapito- ja muutostyöt on tehty, tilapäiset ylikytkennät ja irrotukset purettu ja kaapit on tarkastettu ja lukittu. Kokeiden jälkeen kaapit sinetöidään. Vahtien ja lähettimien toiminta tarkastetaan, ja laitteet kalibroidaan tarvittaessa uudelleen kerran vuodessa. Kalibrointitiedot tallennetaan mittaustarkkuuden seurantajärjestelmään, mutta niistä ei tehdä säännöllisesti vikailmoituksia. Periaatteessa vikailmoitus tehdään, jos muutos on riittävän suuri. Useammin kuin kerran vuodessa tehtävät koestukset ja tarkastukset on eritelty taulukossa V. Vuonmittauksessa käytettyjä sondeja ja detektoreita vaihdetaan enna- Taulukko V. Mittauspiirien laitteille useammin kuin kerran vuodessa tehtävät koestukset ja tarkastukset. Reaktorunittaukset: raja-arvolaitteiden toimintatarkastus Neutroni vuomittaukset: mittausarvojen oikeellisuuden tarkastus laukaisutoiminnon koestus elektroniikan toimintakoe Johtokykymittaus (ehto M2): tarkastus raja-arvolaitteiden koestus (RPS-kokeessa) Höyryputkien aktiivisuustaso (3): tarkastus (valvomossa) mittauspiirin testaus (ilman säteilylähdettä) detektorin kalibrointi säteilykentässä Tiheyskompensaattori: vertailulämpötilan tarkastus 3 kk pv kk 3 kk 4 kk 3 kk pv 3 kk 6 kk kk 26 Näytä lisää
1 PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittausprojekti Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen Lisätiedot Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset
Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset... Lisätiedot Loviisan ydinvoimalaitoksen laitossuojausautomaation vanhenemistutkimus
STUK-YTO-TR86 Loviisan ydinvoimalaitoksen laitossuojausautomaation vanhenemistutkimus Kaisa Simola, Matti Maskuniitty KESÄKUU 1995 i;? -' ' *(} t- ^t^ ölailla SÄTEILYTURVAKESKUS Strälsäkerhetscentralen Lisätiedot Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten
904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti Lisätiedot Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt
Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Häiriöt peittävät mitattavia signaaleja Häriölähteitä: Sähköverkko 240 V, 50 Hz Moottorit Kytkimet Releet, muuntajat Virtalähteet Loisteputkivalaisimet Kännykät Radiolähettimet, Lisätiedot m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä
Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa Lisätiedot DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012
Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212 Lisätiedot EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka"; Lisätiedot IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT
IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin Lisätiedot Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä
Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa Lisätiedot Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C
Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja Lisätiedot HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA
1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen Lisätiedot Stressitestien vaikutukset Suomessa
Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Keskustelutilaisuus stressitesteistä 16.5.2012 Tomi Routamo Mitä kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä onnettomuuden johdosta on tehty? Kansalliset Lisätiedot Eristysvastuksen mittaus
Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.
TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus Lisätiedot VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT
VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE Lisätiedot Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3
OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset Lisätiedot KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani
KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi- Lisätiedot Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa
Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat Lisätiedot 10. Kytkentäohje huonetermostaateille
. Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa Lisätiedot SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme Lisätiedot OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO
OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Työ 5 ph-lähettimen konfigurointi ja kalibrointi 2012 Tero Hietanen ja Heikki Kurki 1 JOHDANTO Työssä tutustutaan nykyaikaiseen teollisuuden yleisesti Lisätiedot Muita tyyppejä. Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) Mittaustekniikka
Muita tyyppejä Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) 132 Eri piezomateriaalien käyttökohteita www.ferroperm.com 133 Lämpötilan mittaaminen Termopari Halpa, laaja lämpötila-alue Resistanssin muutos Vastusanturit Lisätiedot Logiikan rakenteen lisäksi kaikilla ohjelmoitavilla logiikoilla on myös muita yhteisiä piirteitä.
Automaatio KYTKENTÄ INFORMAATIOTA 1 KOHTA1: KERRATTAVA MATERIAALISSA OLEVA SIEMENS SIMATIC S7CPU212 TUNNISSA TUTUKSI MONISTE ERITYISESTI LOGIIGAN TULO JA LÄHTÖ LIITTIMIEN JA LIITÄNTÖJEN OSALTA TÄSSÄ TULEE Lisätiedot METALLINILMAISIN MD500
MD500 metallinilmaisin soveltuu käytettäväksi kaikilla teollisuuden aloilla, missä on havaittava raaka-aineessa tai tuotteessa olevat haitalliset ja vahinkoa aiheuttavat metallikappaleet. Perusyksikkö Lisätiedot SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ
SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta Lisätiedot Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.
Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä. Lisätiedot Turvallisuustarkastus
Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen Lisätiedot Säätötekniikan perusteet. Merja Mäkelä 3.3.2003 KyAMK
Säätötekniikan perusteet Merja Mäkelä 3.3.2003 KyAMK Johdanto Instrumentointi automaation osana teollisuusprosessien hallinnassa Mittalaitteet - säätimet - toimiyksiköt Paperikoneella 500-1000 mittaus-, Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM
Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen Lisätiedot TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002
TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa Lisätiedot Säätöjen peruskäsitteet ja periaatteet parempaan hallintaan. BAFF-seminaari 2.6.2004 Olli Jalonen EVTEK 1
Säätöjen peruskäsitteet ja periaatteet parempaan hallintaan Olli Jalonen EVTEK 1 Esityksen luonne Esitys on lyhyt perusasioiden mieleen - palautusjakso Esityksessä käsitellään prosessia säätöjärjestelmän Lisätiedot Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.
Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen Lisätiedot Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu
Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Lisätiedot Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3
Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää. Lisätiedot AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI
AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI 2009 1 (6) AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA Lisätiedot TDC-SD TDC-ANTURI RMS-SD MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. TDC-SD_Fin.doc 2008-02-01 / BL 1(5)
TDC-ANTURI RMS-SD MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA _Fin.doc 2008-02-01 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. TEKNISET TIEDOT 2. MALLIN KUVAUS 3. TOIMINNON KUVAUS 4. UUDELLEENKÄYTTÖOHJEET 5. KÄÄMITYKSEN TARKASTUS 1. TEKNISET Lisätiedot TRV 300. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE. Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä.
Termostaattianturit TRV 300 Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, Lisätiedot ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA
HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto... Lisätiedot Huonelämpötila-anturit
1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Huonelämpötila-anturit asetusarvon säätönupilla tai ilman QAA2427 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa etenkin silloin, kun järjestelmässä Lisätiedot SET/TSH2 ja SET/TSHS2
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden Lisätiedot S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010
1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä Lisätiedot Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima
Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden Lisätiedot LÄMPÖTILAN MITTAUS VASTUSANTUREILLA
1/11 LÄMPÖTILAN MITTAUS VASTUSANTUREILLA 2/11 Metallit tuntoelinmateriaaleina Puolijohdepohjaiset vastusanturit eli termistorit 6/11 -Vastusanturit ovat yleensä metallista valmistettuja passiivisia antureita. Lisätiedot Tutustuminen tuotantolinjastoon
Tutustuminen tuotantolinjastoon Hands-on harjoitus 1 1 Tehtävät 2 Tuotantolinjasto yleisesti 2.1 Asemien käsitteleminen (Kuva 1) 2.2 Tuotantolinjaston toiminta 3 Jakeluaseman kuvaus 4 Testausaseman kuvaus Lisätiedot MC5 ohje. Antti Harjunpää
MC5 ohje Antti Harjunpää Mittauskytkennät Vastuslämpötila-anturin simulointi ( PT100..) 2,3 tai 4 johtiminen kytkentä Termopari lämpötila-anturin simulointi Esim K-tyyppi, NiCr/NiAl Paine INT1C = 1 bar Lisätiedot LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin Lisätiedot SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin Lisätiedot TRV 300. Termostaattianturit
TRV 300 Termostaattianturit IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä. Tärkeimmät Lisätiedot MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA
OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä Lisätiedot PATTERIVENTTIILIT / TERMOSTAATTIANTURIT
PATTERIVENTTIILIT / TERMOSTAATTIANTURIT TERMOSTAATTIT Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä. NESTETÄYTTEINEN TUNTOELIN Suuri sulkuvoima pienentää Lisätiedot VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5)
VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. TOIMINNAN KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 4. SÄÄTÖ 5. KALIBROINTI Lisätiedot Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308
Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 O P T I N E N A N T U R I M I N I M A A L I S E L L A H U O LTOTA R P E E L L A Oxix-happilähetin on ainutlaatuinen liuenneen Lisätiedot Kosteuden. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos
Kosteuden monitorointimenetelmät i ti t TkL Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos Esitelmän sisältö Kosteuden Lisätiedot JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus
JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun Lisätiedot Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet
Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa Lisätiedot Tehtävään on varattu aikaa 8:30 10:00. Seuraavaan tehtävään saat siirtyä aiemminkin. Välipalatarjoilu työpisteisiin 10:00
LUE KOKO OHJE HUOLELLA LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT!!! Tehtävä 1a Tehtävään on varattu aikaa 8:30 10:00. Seuraavaan tehtävään saat siirtyä aiemminkin. Välipalatarjoilu työpisteisiin 10:00 MITTAUSMODULIN KOKOAMINEN Lisätiedot Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj
Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Kunnonhallinnan strategia Muuntajan kunnossapito ja kunnonhallinta tulee Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet
Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton Lisätiedot testo 410-1 Käyttöohje
testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Lisätiedot EA Sähköiset ilmanlämmittimet
Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen, Lisätiedot TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut
TUNTOREUNAT Kuvaus Tapeswitch tuntoreunat on kosketukseen perustuvia turvaantureita jotka on suunniteltu suojaamaan henkilöitä ja laitteita erilaisissa ympäristöissä. Tapeswitch tuntoreunojen toiminta Lisätiedot Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto
Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Mittalaitteiden staattiset ominaisuudet Mittalaitteita kuvaavat tunnusluvut voidaan jakaa kahteen luokkaan Staattisiin Lisätiedot Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje
Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Sivu 2/7 Tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin RoHS 2002/95 kanssa KYTKENNÄT Pt100 ANTUREIDEN KYTKENTÄ CH1 CH2 CH3 CH4 13 14 15 Lisätiedot Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus
Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot Lisätiedot Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto
Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala: Lisätiedot Kaasumittauksia potilaspiiristä
Insinööri kaasussa Kaasumittauksia potilaspiiristä Hannu K. Seppänen 2015 Kuka minä olen? 45v Ammattikoulu RTV-asentaja 1989 Tutka-asentaja aliupseeri 1990 HTOL Automaatio insinööri I-230 1994 Instumentarium Lisätiedot Aurinkopaneelin maksimitehopisteen seuranta. Aurinkopaneelin maksimitehopisteen seuranta. Aurinkokennon virta-jännite-käyrä
05/10/2011 Aurinkokennon virta-jännite-käyrä Aurinkokennon tärkeimmät toimintapisteet: ISC Oikosulkuvirta VOC Tyhjäkäyntijännite MPP Maksimitehopiste IMPP Maksimitehopisteen virta VMPP Maksimitehopisteen Lisätiedot Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230. Anturirasialähetin
Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230 Anturirasialähetin 1 ESITTELY HTB230 on anturirasiaan sijoitettava 2-johdinlähetin platina-, nikkeli- ja kuparivastusantureille. Se on ohjelmoitavissa PC:llä Lisätiedot Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2
Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi Lisätiedot PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000
PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot... Lisätiedot aiheuttamat sydämentahdistimien ja
Kipinäpurkausten mahdollisesti aiheuttamat sydämentahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien toimintahäiriöt Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Prof Leena Korpinen Ympäristöterveys Prof. Leena Lisätiedot LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki Lisätiedot AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY
I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA Lisätiedot Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija
Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM
Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara
TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Vesihuolto 16.12.2014 Jukka Sandelin HSY Raportti Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki 1. TAUSTAA Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto Lisätiedot PFD laskennan taustoja
IEC 6508-6 PFD laskennan taustoja Tapio Nordbo Vikatiheys Lamda Vikatiheydessä käytetään arvoa, jolla on 70% yksipuoleinen kattavuus, kerroin saattaa olla jo mukana Lamda luvussa, riippuu menetelmästä Lisätiedot Taito Tehdä Turvallisuutta
Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä HOME CONTROLLER HOME CONTROLLER HC-0016, HC-WF HELPPOKÄYTTÖINEN KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä Lisätiedot -Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7
WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6 Lisätiedot Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto
Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien Lisätiedot OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus
OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset... Lisätiedot Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa
VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa Lisätiedot ASAF seminaari 7.10.2004 Vaatimusten hallinta turvallisuuteen liittyvän järjestelmän suunnittelussa Tapio Nordbo / Enprima Oy.
ASAF seminaari 7.10.2004 Vaatimusten hallinta turvallisuuteen liittyvän järjestelmän suunnittelussa Tapio Nordbo / Enprima Oy Toteutussuunnittelu Hierarkinen vaatimusten johtaminen, lähteenä lait, standardit, Lisätiedot Mikroskooppisten kohteiden
Mikroskooppisten kohteiden lämpötilamittaukset itt t Maksim Shpak Planckin laki I BB ( λ T ) = 2hc λ, 5 2 1 hc λ e λkt 11 I ( λ, T ) = ε ( λ, T ) I ( λ T ) m BB, 0 < ε Lisätiedot Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-4428-9 15.6.29 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy Lisätiedot FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)
KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän Lisätiedot Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy Lisätiedot Asennusohjeet. devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C
FI Asennusohjeet devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C devireg 330-sarjan elektroniset DIN-kisko termostaatit devireg 330 sarjan elektroniset Lisätiedot ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013
ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty Lisätiedot Teollisuusautomaation standardit Osio 10