Source: http://docplayer.fi/34273370-Soidinmaen-tuulivoimahanke-saarijarvi.html
Timestamp: 2018-09-23 19:04:33+00:00
Document Index: 5962533

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi - PDF
Download "Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi"
1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24711
2 Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 1 (31) Sisällysluettelo 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melu Melumallinnus ISO Melumallinnus ISO lisäys +2dB Matalataajuinen melumallinnus Varjostusmallinnus MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET Melun laskentatulokset ISO Melun laskentatulokset ISO lisäys +2dB Matalataajuiset melutasot Matalataajuiset melutasot lisäys + 2dB Varjostusmallinnusten tulokset Liitteet Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Liite 2: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO lisäys +2dB... 1 Liite 3: Varjostusmallinnusten tulokset real case, no forest... 1 Liite 4: Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 2 (31) 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET Saarijärven Soidinmäelle suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista ja varjostuksista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle kyseiset vaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset läheiselle asutukselle tai loma-asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu melun laskentamallin avulla, joiden mukaan on tehty melumallinnus WindPRO-ohjelmalla tuulivoimapuistosta. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjelman SHADOW-moduulilla alustavien voimalanpaikkojen sijoitusten mukaisesti. Melu- ja varjostusmallinnukset on laatinut insinööri Hans Vadbäck FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPRO laskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti, jossa tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 101,325 kpa sekä ilman suhteellisena kosteutena 70 %. Äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 144 m korkeita voimaloita. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuulivoimalaitosvalmistaja Nordex N131 voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan lähtömelutaso (L WA ) on 104,5 db. Laskenta on tehty 4,0 m maapinta-tasosta. Maanpinnan kovuutena käytettiin arvoa 0,4 Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu ns. leviämiskarttojen avulla. Leviämiskartta esittää melun leviämisen keskiäänitasokäyrät 5 db:n välein Melumallinnus ISO lisäys +2dB Tuulivoima-alueen yksittäisen tuulivoimalan perustusten sijaitessa yli 60 metriä korkeammalla suhteessa melulle altistuvan kohteen maanpinnan korkeuteen (esimerkiksi vaaralla tai tunturin laella olevat voimalat) kyseessä olevan voimalan melupäästön takuuarvoon lisätään 2 db. Tässä hankkeessa tämä ehto täyttyy kolmen voimalan osalta. Ympäristöministeriön ohjeen (2/2014) mukaan lähtömelun +2 db lisäys tehdään vain niille voimaloille joissa ehto täyttyy suhteessa meluun alistuvaan kohteeseen. Tämä kyseinen + 2dB lisäys on tehty voimalalle nro 1, 5 ja 8 siten, että tuulivoimalan lähtömelutasoon 104,5 db on lisätty +2 db. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 3 (31) Soidinmäki N131 x 9 x HH m buffer Asuinrakennus Lomarakennus Melulle altistuva kohde > 60 m ero km Kuva 1. Voimaloiden 3 km:n vyöhyke ja melulle alistuvat kohteet joiden korkeuserot ovat yli 60 metriä suhteessa voimalan nro 1, 5 tai 8 perustuksen tasoon. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 4 (31) Taulukko 1. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Nordex Tyyppi: N131 Sarjanumero/t:- Nimellisteho:3,0 MW Napakorkeus:144 Roottorin halkaisija:131 Tornin tyyppi: hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Level 0 Level 7 Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso 104,5 100,0 db(a) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin Technical Report, Octave sound power levels, F008_245_A03_EN, Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(lin) - unweighted 31,5 73, , , , , , , , ,0 31,5 105, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitu- dimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 5 (31) Taulukko 2. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4,0 m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1,0 Pystyresoluutio:0,5 Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (0): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: Tuulennopeus: 8 m/s Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet > 35 db(a), lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asukkaat: 4 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille Virkistysalueet: 0 kpl Luonnosuojelualueet: 1 kpl Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 6 (31) Taulukko 3. Käytetyt mallinnusparametrit ISO lisäys +2dB laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4,0 m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1,0 Pystyresoluutio:0,5 Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (0): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: Tuulennopeus: 8 m/s Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet > 35 db(a), lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asukkaat: 17 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 1 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille Virkistysalueet: 0 kpl Luonnosuojelualueet: 1 kpl Matalataajuinen melumallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisin menetelmin käyttäen voimalavalmistajilta saatuja arvioita niiden äänitehotasoista (Technical Report, Octave sound power levels, F008_245_A03_EN, ). Ohje antaa menetelmän matalataajuisen melun laskentaan rakennusten ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje 1/2003 antaa matalataajuiselle melulle ohjearvot asuinhuoneissa. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin ohjearvoihin. Matalataajuinen tai pienitaajuisen melun osalta asuntojen sisätiloissa käytetään lisäksi seuraavia terssikaistoittain määritettyjä taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoon L eq,1h perustuvia suunnitteluohjearvoja. Taulukko 4. Ympäristöministeriön annetut matalataajuisen melun suunnitteluohjearvot asuntojen sisätiloissa taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoina L eq,1h Terssikaistan keskitaajuus/hz , L eq,1h /db Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 7 (31) 2.2 Varjostusmallinnus Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO-ohjelman Shadowmoduulilla. Mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle (real case). Mallinnuksissa tehtiin kaksi eri laskentatilannetta: 1) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu (real case, no forest) 2) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu (real case, forest ). Puuston korkeus määritettiin Corine-luokituksen mukaisesti, siten että havu- ja sekametsän puuston korkeutena käytettiin 20 metriä ja vastaavasti lehtimetsän korkeutena 15 metriä. Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Jokioisen sääaseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin Laskentojen tuulen suunta ja nopeusjakaumana käytettiin Merra dataa hankealueen läheisyydeltä (E24.668, N63.000). h/kk Kuva 2. Jokioisen sääaseman kuukauden keskimääräiset auringonpaistetunnit vuosina (Lähde: Ilmatieteenlaitos raportti 2012:1) Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kartan avulla. Kartalla esitetään varjostusvaikutuksen (1, 8 ja 20 tuntia vuodessa) laajuus. Sen lisäksi mallinnuksessa on erikseen laskettu vaikutus tuulivoimapuistoalueen ympäristössä oleviin herkkiin kohteisiin. Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan, kun siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden sijainnit esisuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja roottorin halkaisija ja hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitosten arvioitu vuotuinen käyntiaika. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 8 (31) Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapiirissä käytettiin 1,0 metriä ja laskenta-alueen kokoa 5,0 x 5,0 metriä. 3 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä melutasot ovat laskelmien mukaan alle 40 db(a) ja lähimpien lomarakennusten kohdalla laskennallinen melutaso on alle 35 db(a). Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 1. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 Melutaso ISO (GF=0,4, z=4, T=15) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a)!. Melu- ja varjostuslaskentakohteet (A-N) Asuinrakennus Lomarakennus!. K 2!. J!. I!. H 3 4 8!. G!. L!. M 9!. F!. N 1!. C!. B!. D 5!. E 6 7!. A 0 0,5 1 1,5 2 km Kuva 3. Laskennalliset melutasot N131 x 9 x HH144 standardin ISO mukaisesti. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 9 (31) Taulukko 5. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentakorkeus (m) Melutaso db(a) A Asuinrakennus (Saraperäntie 257) ,8 4,0 39,0 B Asuinrakennus (Pajumäentie 519) ,0 34,2 C Asuinrakennus (Pajumäentie 490) ,9 4,0 34,7 D Asuinrakennus (Pajumäentie 600) ,3 4,0 32,8 E Asuinrakennus (Kivimäentie 435) ,0 34,6 F Asuinrakennus (Kivimäentie 382) ,0 33,0 G Asuinrakennus (Kivimäentie 236) ,5 4,0 30,8 H Asuinrakennus (Peperintie 87) ,5 4,0 34,5 I Asuinrakennus (Suurensuontie 179) ,0 37,0 J Asuinrakennus (Suurensuontie 124a) ,5 4,0 37,2 K Asuinrakennus (Suurensuontie 124b) ,5 4,0 34,0 L Asuinrakennus (Suurensuontie 377) ,4 4,0 35,3 M Asuinrakennus (Pajumäentie 300b) ,0 32,1 N Asuinrakennus (Kansanahontie 330b) ,0 33,6 Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) 3.2 Melun laskentatulokset ISO lisäys +2dB Yhden asuinrakennuksen pihapiirissä melutaso ylittyy laskelmien mukaan 40 db(a) ja yhden lomarakennuksen kohdalla laskennallinen melutaso ylittyy 35 db(a). Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 2. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 Melutaso ISO (GF=0,4, z=4, T=15) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a)!. Melu- ja varjostuslaskentakohteet (A-N) Asuinrakennus Lomarakennus!. K 2!. J!. I!. H 3 4 8!. G!. L!. M 9!. F!. N 1!. C!. B!. D 5!. E 6 7!. A 0 0,5 1 1,5 2 km Kuva 4. Laskennalliset melutasot N131 x 9 x HH144 standardin ISO mukaisesti. Voimalan nro 1, 5 ja 8 on lisätty lähtömelutasoon + 2dB. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Taulukko 6. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentakorkeus (m) Melutaso db(a) A Asuinrakennus (Saraperäntie 257) ,8 4,0 40,6 B Asuinrakennus (Pajumäentie 519) ,0 36,6 C Asuinrakennus (Pajumäentie 490) ,9 4,0 37,2 D Asuinrakennus (Pajumäentie 600) ,3 4,0 35,4 E Asuinrakennus (Kivimäentie 435) ,0 37,4 F Asuinrakennus (Kivimäentie 382) ,0 35,6 G Asuinrakennus (Kivimäentie 236) ,5 4,0 33,7 H Asuinrakennus (Peperintie 87) ,5 4,0 37,3 I Asuinrakennus (Suurensuontie 179) ,0 39,2 J Asuinrakennus (Suurensuontie 124a) ,5 4,0 38,8 K Asuinrakennus (Suurensuontie 124b) ,5 4,0 35,9 L Asuinrakennus (Suurensuontie 377) ,4 4,0 37,1 M Asuinrakennus (Pajumäentie 300b) ,0 34,8 N Asuinrakennus (Kansanahontie 330b) ,0 35,8 3.3 Matalataajuiset melutasot Edellä esitetyt suunnitteluohjearvojen mukaiset melutasot on laskettu rakennuskohteittain lähimpien rakennusten (A-N) kohdalla niin sisätiloissa kuin rakennusten ulkopuolella. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten (A-N) ulkopuolella on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 7). Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot rakennuskohteiden (A-N) sisätiloissa ja ulkopuolella ilmenee seuraavista kuvista (Kuva 5 Kuva 18). Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Taulukko 7. Laskennalliset matalataajuiset lineaariset tai painottomat melutasot (L eq,1h ) rakennusten (A-N) ulkopuolella. Terssikaistan keskitaajuus, Hz Laskentakohde , A Asuinrakennus (Saraperäntie 257) 50,6 50,3 47,5 47,7 46,5 45,5 42,5 42,5 38, ,3 B Asuinrakennus (Pajumäentie 519) 47,7 47,4 44,7 44,8 43,6 42,5 39,6 39,5 35,8 32,8 31,9 C Asuinrakennus (Pajumäentie 490) 48 47, ,2 43,9 42,9 39,9 39,9 36,2 33,2 32,3 D Asuinrakennus (Pajumäentie 600) 47,1 46, , ,9 38,9 38,8 35,1 32,1 31,1 E Asuinrakennus (Kivimäentie 435) 47,7 47,4 44,6 44,8 43,6 42,5 39,6 39,5 35,8 32,9 32 F Asuinrakennus (Kivimäentie 382) 46,8 46,5 43, ,7 41,7 38,7 38,6 34,9 31,9 31 G Asuinrakennus (Kivimäentie 236) 45,1 44,8 42,1 42, ,9 36,9 36,8 33, H Asuinrakennus (Peperintie 87) 47,5 47,2 44,5 44,7 43,4 42,4 39,4 39,4 35,7 32,7 31,9 I Asuinrakennus (Suurensuontie 179) 49,5 49,2 46,5 46,6 45,4 44,4 41,4 41,4 37,7 34,8 34 J Asuinrakennus (Suurensuontie 124a) 49,6 49,3 46,6 46,8 45,6 44,5 41,6 41,6 37, ,2 K Asuinrakennus (Suurensuontie 124b) 47,4 47,1 44,4 44,6 43,3 42,3 39,3 39,3 35,6 32,6 31,7 L Asuinrakennus (Suurensuontie 377) 48,6 48,3 45,6 45,8 44,5 43,5 40,5 40,5 36,8 33,8 33 M Asuinrakennus (Pajumäentie 300b) 46,2 45,8 43,1 43, ,9 34,2 31,1 30,2 N Asuinrakennus (Kansanahontie 330b) 46,8 46,5 43,8 43,9 42,7 41,6 38,7 38,6 34, ,1 Kuva 5. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa A ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 6. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa B ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 7. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa C ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 8. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa D ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 9. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa E ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 10. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa F ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 11. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa G ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 12. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa H ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 13. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa I ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 14. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa J ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 15. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa K ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 16. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa L ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 17. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa M ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 18. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa N ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Matalataajuiset äänitasot ylittyvät pääosin ulkona asuinhuoneiden sisäohjearvojen mutta sisällä äänitaso jää kaikissa rakennuksissa alle ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ääneneristävyys. Myös ihmisen keskimääräisen kuulokynnyksen alle jäädään kaikkien asuinrakennusten sisätiloissa. Koska oletusääneneristävyydellä äänitaso on huonoimmillaankin 10 db ohjearvon alapuolella, on ohjearvon ylittyminen epätodennäköistä huolimatta rakennusten eroista matalien äänien ääneneristävyydessä. 3.4 Matalataajuiset melutasot lisäys + 2dB Lisäykset voimalavalmistajan melupäästön lähtöarvoon tehtiin voimalan nro 1, 5 ja 8 osalta, eli 104,5 db + 2 db = 106,5 db. Edellä esitetyt suunnitteluohjearvojen mukaiset melutasot on laskettu rakennuskohteittain lähimpien rakennusten (A-N) kohdalla niin sisätiloissa kuin rakennusten ulkopuolella. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten (A-N) ulkopuolella on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 8). Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot rakennuskohteiden (A-N) sisätiloissa ja ulkopuolella ilmenee seuraavista kuvista (Kuva 19 Kuva 32). Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Taulukko 8. Laskennalliset matalataajuiset lineaariset tai painottomat melutasot (L eq,1h ) rakennusten (A-N) ulkopuolella. Terssikaistan keskitaajuus, Hz Laskentakohde , A Asuinrakennus (Saraperäntie 257) 57,1 55, ,5 50, ,4 45,5 43,2 39,8 38,2 B Asuinrakennus (Pajumäentie 519) 54,5 52,9 51,4 49,8 48,2 46,4 44,6 42,8 40,3 36,9 35,1 C Asuinrakennus (Pajumäentie 490) 54,9 53,3 51,8 50,2 48,6 46,8 45,1 43,2 40,8 37,4 35,6 D Asuinrakennus (Pajumäentie 600) 53,9 52,3 50,8 49,2 47,5 45, ,1 39,7 36,2 34,4 E Asuinrakennus (Kivimäentie 435) 54,8 53,3 51,7 50,2 48,5 46, ,2 40,7 37,3 35,6 F Asuinrakennus (Kivimäentie 382) 53,7 52,1 50, ,4 45,6 43, , ,3 G Asuinrakennus (Kivimäentie 236) 52,2 50, ,5 45, ,3 40,4 37,9 34,4 32,6 H Asuinrakennus (Peperintie 87) 54,6 53,1 51, ,3 46,5 44,8 42,9 40,5 37,1 35,4 I Asuinrakennus (Suurensuontie 179) 56,2 54,6 53,1 51,5 49,9 48,1 46,4 44,6 42,2 38,8 37,2 J Asuinrakennus (Suurensuontie 124a) 56 54,4 52,8 51,3 49,6 47,9 46,2 44,3 41,9 38,5 36,9 K Asuinrakennus (Suurensuontie 124b) 53,8 52,2 50,7 49,1 47,5 45,7 43,9 42,1 39,6 36,2 34,4 L Asuinrakennus (Suurensuontie 377) 54,9 53,4 51,8 50,3 48,6 46,8 45,1 43,2 40,8 37,4 35,6 M Asuinrakennus (Pajumäentie 300b) 53 51,5 49,9 48,4 46,7 44,9 43,2 41,3 38,8 35,3 33,5 N Asuinrakennus (Kansanahontie 330b) 53,5 51,9 50,3 48,8 47,1 45,3 43,6 41,7 39,3 35,9 34,1 Kuva 19. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa A ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 20. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa B ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 21. Matalataajuiset äänitasot asumisterveysohjeeseen. sisällä kohteessa C ja vertailu STM:n Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 22. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa D ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 23. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa E ja asumisterveysohjeeseen. vertailu STM:n Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 24. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa F ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 25. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa G ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 26. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa H ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 27. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa I ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 28. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa J ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 29. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa K ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 30. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa L ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 31. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa M ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
28 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Kuva 32. Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa N ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Matalataajuiset äänitasot ylittyvät pääosin ulkona asuinhuoneiden sisäohjearvojen mutta sisällä äänitaso jää kaikissa rakennuksissa alle ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ääneneristävyys. Ihmisen keskimääräisen kuulokynnyksen ylittyy kolmen asuinrakennusten sisätiloissa. Koska oletusääneneristävyydellä äänitaso on huonoimmillaankin 6 db ohjearvon alapuolella, on ohjearvon ylittyminen epätodennäköistä huolimatta rakennusten eroista matalien äänien ääneneristävyydessä. 3.5 Varjostusmallinnusten tulokset Tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevien asuinrakennusten kohdalla varjostustunnit ylittyy real case, no forest -laskenta tulosten perusteella 8 tuntia vuodessa viidessä tarkastelukohteissa (A-N). Varjostusvaikutukset ovat merkittävästi lievemmät jos alueella kasvava puusto huomioidaan ja tällöin varjostustunnit ylittyy 8 tuntia vuodessa yhdessä tarkastelukohdassa. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
29 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Soidinmäki N131 x 9 x HH144 Varjostusvaikutus (h/vuosi) "real case, ei puustoa" 1 h/a 8 h/a 20 h/a Asuinrakennus Lomarakennus ,45 0,9 1,35 1,8 km Kuva 33. Varjostusmallinnus N131 x 9 x HH144, puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu. Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
30 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH (31) Taulukko 9. Laskennalliset varjostustunnit vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu real case, no forest. Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentaikkuna (m) Varjostus (h/a) A Asuinrakennus (Saraperäntie 257) ,8 5 x 5 25:45 B Asuinrakennus (Pajumäentie 519) x 5 6:18 C Asuinrakennus (Pajumäentie 490) ,9 5 x 5 6:58 D Asuinrakennus (Pajumäentie 600) ,3 5 x 5 4:00 E Asuinrakennus (Kivimäentie 435) x 5 11:57 F Asuinrakennus (Kivimäentie 382) x 5 4:35 G Asuinrakennus (Kivimäentie 236) ,5 5 x 5 2:18 H Asuinrakennus (Peperintie 87) ,5 5 x 5 6:08 I Asuinrakennus (Suurensuontie 179) x 5 12:58 J Asuinrakennus (Suurensuontie 124a) ,5 5 x 5 14:08 K Asuinrakennus (Suurensuontie 124b) ,5 5 x 5 8:47 L Asuinrakennus (Suurensuontie 377) ,4 5 x 5 7:25 M Asuinrakennus (Pajumäentie 300b) x 5 4:47 N Asuinrakennus (Kansanahontie 330b) x 5 6:35 Taulukko 10. Laskennalliset varjostustunnit vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu real case, forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentaikkuna (m) Varjostus (h/a) A Asuinrakennus (Saraperäntie 257) ,8 5 x 5 0:00 B Asuinrakennus (Pajumäentie 519) x 5 0:00 C Asuinrakennus (Pajumäentie 490) ,9 5 x 5 0:00 D Asuinrakennus (Pajumäentie 600) ,3 5 x 5 0:00 E Asuinrakennus (Kivimäentie 435) x 5 0:00 F Asuinrakennus (Kivimäentie 382) x 5 0:00 G Asuinrakennus (Kivimäentie 236) ,5 5 x 5 0:00 H Asuinrakennus (Peperintie 87) ,5 5 x 5 6:08 I Asuinrakennus (Suurensuontie 179) x 5 12:58 J Asuinrakennus (Suurensuontie 124a) ,5 5 x 5 6:03 K Asuinrakennus (Suurensuontie 124b) ,5 5 x 5 0:00 L Asuinrakennus (Suurensuontie 377) ,4 5 x 5 0:00 M Asuinrakennus (Pajumäentie 300b) x 5 4:47 N Asuinrakennus (Kansanahontie 330b) x 5 0:00 Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
31 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Soidinmäki N131 x 9 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
32 Project: Soidinmäki DECIBEL - Main Result Calculation: N131 x 9 x HH144 (104,5 db) Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) WTGs WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :09 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :07/ New WTG Scale 1: Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 EMD Level db(a) - R00 8,0 User value 104,5 0 db ,3 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 EMD Level db(a) - R00 8,0 User value 104,5 0 db ,0 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 EMD Level db(a) - R00 8,0 User value 104,5 0 db ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 EMD Level db(a) - R00 8,0 User value 104,5 0 db ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 EMD Level db(a) - R00 8,0 User value 104,5 0 db ,0 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 EMD Level db(a) - R00 8,0 User value 104,5 0 db ,0 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 EMD Level db(a) - R00 8,0 User value 104,5 0 db ,7 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 EMD Level db(a) - R00 8,0 User value 104,5 0 db ,0 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 EMD Level db(a) - R00 8,0 User value 104,5 0 db Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission height Noise From WTGs Noise [m] [m] [db(a)] [db(a)] A Asuinrakennus (Saraperäntie 257) ,8 4,0 40,0 39,0 Yes B Asuinrakennus (Pajumäentie 519) ,0 4,0 40,0 34,2 Yes C Asuinrakennus (Pajumäentie 490) ,9 4,0 40,0 34,7 Yes D Asuinrakennus (Pajumäentie 600) ,3 4,0 40,0 32,8 Yes E Asuinrakennus (Kivimäentie 435) ,0 4,0 40,0 34,6 Yes F Asuinrakennus (Kivimäentie 382) ,0 4,0 40,0 33,0 Yes G Asuinrakennus (Kivimäentie 236) ,5 4,0 40,0 30,8 Yes H Asuinrakennus (Peperintie 87) ,5 4,0 40,0 34,5 Yes I Asuinrakennus (Suurensuontie 179) ,0 4,0 40,0 37,0 Yes J Asuinrakennus (Suurensuontie 124a) ,5 4,0 40,0 37,2 Yes K Asuinrakennus (Suurensuontie 124b) ,5 4,0 40,0 34,0 Yes L Asuinrakennus (Suurensuontie 377) ,4 4,0 40,0 35,3 Yes M Asuinrakennus (Pajumäentie 300b) ,0 4,0 40,0 32,1 Yes N Asuinrakennus (Kansanahontie 330b) ,0 4,0 40,0 33,6 Yes Distances (m) WTG NSA A B C D E To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
33 Project: Soidinmäki DECIBEL - Main Result Calculation: N131 x 9 x HH144 (104,5 db) WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :09 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :07/ continued from previous page WTG NSA F G H I J K L M N WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
34 Project: Soidinmäki WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :09 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :07/ DECIBEL - Detailed results Calculation: N131 x 9 x HH144 (104,5 db)noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Assumptions Calculated L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet (when calculated with ground attenuation, then Dc = Domega) LWA,ref: Sound pressure level at WTG K: Pure tone Dc: Directivity correction Adiv: the attenuation due to geometrical divergence Aatm: the attenuation due to atmospheric absorption Agr: the attenuation due to ground effect Abar: the attenuation due to a barrier Amisc: the attenuation due to miscellaneous other effects Cmet: Meteorological correction Calculation Results Noise sensitive area: A Asuinrakennus (Saraperäntie 257) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,28 104,5 0,00 69, ,00 0,00-0, ,91 104,5 0,00 82, ,00 0,00-0, ,81 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,56 104,5 0,00 81, ,00 0,00-0, ,01 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,22 104,5 0,00 73, ,00 0,00-0, ,33 104,5 0,00 65, ,00 0,00-0, ,06 104,5 0,00 82, ,00 0,00-0, ,19 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0,00 Sum 38,98 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: B Asuinrakennus (Pajumäentie 519) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,41 104,5 0,00 71, ,00 0,00-0, ,09 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,45 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,26 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,31 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,84 104,5 0,00 75, ,00 0,00-0, ,89 104,5 0,00 71, ,00 0,00-0, ,31 104,5 0,00 81, ,00 0,00-0, ,32 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0,00 Sum 34,16 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: C Asuinrakennus (Pajumäentie 490) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,08 104,5 0,00 70, ,00 0,00-0, ,93 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,20 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,58 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,96 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,55 104,5 0,00 75, ,00 0,00-0, ,59 104,5 0,00 71, ,00 0,00-0,00 To be continued on next page...
35 Project: Soidinmäki WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :09 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :07/ DECIBEL - Detailed results Calculation: N131 x 9 x HH144 (104,5 db)noise calculation model: ISO General 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,37 104,5 0,00 81, ,00 0,00-0, ,09 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0,00 Sum 34,73 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: D Asuinrakennus (Pajumäentie 600) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,10 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,66 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,85 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,70 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,39 104,5 0,00 73, ,00 0,00-0, ,07 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,34 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,51 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,69 104,5 0,00 73, ,00 0,00-0,00 Sum 32,82 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: E Asuinrakennus (Kivimäentie 435) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,40 104,5 0,00 82, ,00 0,00-0, ,18 104,5 0,00 81, ,00 0,00-0, ,16 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,89 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,38 104,5 0,00 69, ,00 0,00-0, ,20 104,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,87 104,5 0,00 82, ,00 0,00-0, ,68 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,36 104,5 0,00 72, ,00 0,00-0,00 Sum 34,64 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: F Asuinrakennus (Kivimäentie 382) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,21 104,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,15 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,15 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,61 104,5 0,00 75, ,00 0,00-0, ,66 104,5 0,00 73, ,00 0,00-0, ,18 104,5 0,00 84, ,00 0,00-0, ,39 104,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,05 104,5 0,00 74, ,00 0,00-0, ,68 104,5 0,00 72, ,00 0,00-0,00 Sum 33,02 - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
36 Project: Soidinmäki - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :09 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :07/ DECIBEL - Detailed results Calculation: N131 x 9 x HH144 (104,5 db)noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise sensitive area: G Asuinrakennus (Kivimäentie 236) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,99 104,5 0,00 85, ,00 0,00-0, ,51 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,33 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,16 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,87 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,39 104,5 0,00 86, ,00 0,00-0, ,78 104,5 0,00 85, ,00 0,00-0, ,52 104,5 0,00 72, ,00 0,00-0, ,16 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0,00 Sum 30,75 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: H Asuinrakennus (Peperintie 87) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,87 104,5 0,00 84, ,00 0,00-0, ,93 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,17 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,41 104,5 0,00 73, ,00 0,00-0, ,34 104,5 0,00 81, ,00 0,00-0, ,16 104,5 0,00 85, ,00 0,00-0, ,31 104,5 0,00 85, ,00 0,00-0, ,64 104,5 0,00 69, ,00 0,00-0, ,57 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0,00 Sum 34,53 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: I Asuinrakennus (Suurensuontie 179) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,58 104,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,56 104,5 0,00 73, ,00 0,00-0, ,12 104,5 0,00 72, ,00 0,00-0, ,57 104,5 0,00 70, ,00 0,00-0, ,03 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,59 104,5 0,00 84, ,00 0,00-0, ,70 104,5 0,00 84, ,00 0,00-0, ,73 104,5 0,00 69, ,00 0,00-0, ,52 104,5 0,00 75, ,00 0,00-0,00 Sum 36,99 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: J Asuinrakennus (Suurensuontie 124a) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,18 104,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,53 104,5 0,00 69, ,00 0,00-0, ,90 104,5 0,00 70, ,00 0,00-0, ,21 104,5 0,00 71, ,00 0,00-0, ,13 104,5 0,00 81, ,00 0,00-0, ,08 104,5 0,00 84, ,00 0,00-0, ,04 104,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,93 104,5 0,00 72, ,00 0,00-0, ,27 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0,00 Sum 37,20
37 Project: Soidinmäki - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :09 / 6 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :07/ DECIBEL - Detailed results Calculation: N131 x 9 x HH144 (104,5 db)noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise sensitive area: K Asuinrakennus (Suurensuontie 124b) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,97 104,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,19 104,5 0,00 71, ,00 0,00-0, ,71 104,5 0,00 73, ,00 0,00-0, ,13 104,5 0,00 74, ,00 0,00-0, ,49 104,5 0,00 82, ,00 0,00-0, ,19 104,5 0,00 85, ,00 0,00-0, ,99 104,5 0,00 84, ,00 0,00-0, ,31 104,5 0,00 74, ,00 0,00-0, ,74 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0,00 Sum 34,03 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: L Asuinrakennus (Suurensuontie 377) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,31 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,22 104,5 0,00 74, ,00 0,00-0, ,16 104,5 0,00 70, ,00 0,00-0, ,20 104,5 0,00 72, ,00 0,00-0, ,27 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,65 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,54 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,99 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,31 104,5 0,00 73, ,00 0,00-0,00 Sum 35,33 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: M Asuinrakennus (Pajumäentie 300b) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,03 104,5 0,00 72, ,00 0,00-0, ,39 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,03 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,83 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,16 104,5 0,00 81, ,00 0,00-0, ,29 104,5 0,00 74, ,00 0,00-0, ,58 104,5 0,00 75, ,00 0,00-0, ,70 104,5 0,00 82, ,00 0,00-0, ,96 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0,00 Sum 32,06 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: N Asuinrakennus (Kansanahontie 330b) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,40 104,5 0,00 72, ,00 0,00-0, ,65 104,5 0,00 82, ,00 0,00-0, ,17 104,5 0,00 82, ,00 0,00-0, ,69 104,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,71 104,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,98 104,5 0,00 70, ,00 0,00-0, ,26 104,5 0,00 75, ,00 0,00-0, ,50 104,5 0,00 84, ,00 0,00-0, ,22 104,5 0,00 83, ,00 0,00-0,00 Sum 33,63
38 Project: Soidinmäki WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :09 / 7 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :07/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: N131 x 9 x HH144 (104,5 db)noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,6 95,0 WTG: NORDEX N131/ !O! Noise: Level db(a) - R00 Source Source/Date Creator Edited NORDEX EMD :39 F008_245_A03_R00, Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] User value 144,0 8,0 104,5 No 83,0 90,0 94,8 96,4 99,3 98,2 95,8 85,7 NSA: Asuinrakennus (Saraperäntie 257)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Pajumäentie 519)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Pajumäentie 490)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Pajumäentie 600)-D Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,