Source: http://docplayer.fi/923775-Kolmen-wc-huuhtelusailion-testaus.html
Timestamp: 2019-11-20 16:36:00+00:00
Document Index: 22580194

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kolmen WC-huuhtelusäiliön testaus - PDF Ilmainen lataus
Kolmen WC-huuhtelusäiliön testaus
Download "Kolmen WC-huuhtelusäiliön testaus"
Jalmari Ahonen
1 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Laufen Nordic Aps Torvet 15, Baghuset DK-4600 Køge DENMARK , Sören Hougaard VTT Expert Services Oy Erityisasiantuntija Jukka Määttä Kemistintie 3, Espoo PL 1001, VTT Puhelin , telekopio Tehtävä Näytteet Kolmen WC-huuhtelusäiliön testaus Laattapiste Oy toimitti kolme keraamista WC-istuinta, jotka oli valmistanut Keramik Laufen AG. Tuotteet olivat (1 näyte/tuote): Tuotenimi Malli Huuhteluvesimäärä 1) Täyttö- ja huuhteluventtiilit CE-merkintä 2) litraa LAUFEN PRO-N /3 Geberit EN 997 CL1-5 VR II JIKA Lyra Plus Basic /3 Oliveira EN 997 CL1-4/6 VR II JIKA Lyra Plus /3 Geberit EN 997 CL1-4/6 VR II 1) Kaksitoiminen huuhteluventtiili: normaali huuhtelu / pieni huuhtelu. 2) Kaikissa CE-merkinnöissä myös merkintävuosi 12. WC-istuimien mukana oli asennusohjeet. Tuotekuvaus esitetään liitteessä 1. Testausmenetelmä WC-istuimen tyyppihyväksyntä, testausohjeet. Ympäristöministeriö ) josta testattiin seuraavat kohdat: Ulkopinnat 2.4 Tiiviys Huuhtelusäiliö Huuhteluventtiili Täyttöventtiili 2.5 Ylivuotoaukko ja takaisinimusuojaus Lisäksi mitattiin täyttöventtiilien painehäviö sekä äänitaso standardin EN mukaisesti. SFS-EN Inlet valves for flushing cistern with internal overflow, josta kohta 8 Acoustic characteristics. 1) Huomautus: WC-istuimien tyyppihyväksynnän on korvannut CE-merkintä, SFS-EN 997 WC pans and WC suites with integral trap.
2 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S (2) Tulokset Tulokset esitetään liitteessä 2. Yhteenveto tuloksista esitetään taulukossa: Koe Tulos näytteet 1 3 a) 1 Säiliön ulkopinta + 2 Huuhteluvesimäärä + 3 Tiiviys (säiliö, huuhtelu- ja täyttöventtiilit) + 4 Ylivuotoaukko ja takaisinimusuojaus + 5 Painehäviö liite 2 6 Äänitasoryhmä (SFS-EN 14124) 1 + = Testaustulokset täyttivät WC-istuimen testausohjeen vaatimukset. a) 1) LAUFEN PRO-N, ) JIKA Lyra Plus Basic, ) JIKA Lyra Plus Espoossa, Karl Holmström Tiimipäällikkö Jukka Määttä Erityisasiantuntija LIITTEET 1 Tuotekuvaus 2 Testaustulokset JAKELU Tilaaja Alkuperäinen Arkisto, VTT Expert Services Oy Alkuperäinen
3 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S LIITE 1 1 (1) WC-istuimet, näytteet ja niiden täyttö- ja huuhtelumekanismit LAUFEN PRO-N, JIKA Lyra Plus Basic, JIKA Lyra Plus, Geberit Oliveira Geberit Laufen- tuotteet, joissa Geberit-mekanismi Laufen- tuotenumerot x) x) Näyte (27951) Jika Lyra Plus Basic -tuotteet, joissa on Oliveira-mekanismi -PJ S-lukko -PJ S-lukko (näyte) Jika Lyra Plus -tuotteet, joissa on Geberit-mekanismi: - PJ S-lukko (näyte) - PJ S-lukko, avoin - PJ P-lukko
4 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S LIITE 2 1 (2) HUUHTELUSÄILIÖIDEN TESTAUSTULOKSET Näytteet Näytteiden Tuotenimi Malli Vesimäärä Huuhtelu- ja merkintä VTT:llä litraa täyttöventtiilit 1 LAUFEN PRO-N /3 Geberit 2 JIKA LYRA Plus Basic /3 Oliveira 3 JIKA LYRA Plus /3 Geberit 2) 1) Muovisen säiliön päällä irrotettava posliininen peitekuori. 2) Samanlaiset Geberit-täyttöventtiilit. Koepäivämäärä: tammikuu, SÄILIÖN ULKOPINNAT Vaatimus: Pintojen tulee olla tasaisia ja sileitä ilman näkyviä virheitä. Tulos: Ei huomautettavaa. 2 HUUHTELUVESIMÄÄÄRÄ JA TÄYTTÖAIKA Vesipaine noin 200 kpa (2 bar), mitattuna ennen täyttöventtiiliä virtaustilanteessa. Koe Tulos (näytteet 1 3) Vaatimus Huuhteluvesimäärä 1 4,7 4,5 6,0 Huuhteluvesimäärän ero enintään 2 4,7 4,5 6,0 0,2 litraa valmistajan ilmoittamasta litraa 3 4,7 4,6 6,1 arvosta. (3 koetta) Keskiarvo 4,7 4,5 6,0 1) Täyttöaika, s Täyttöaika s. Pieni huuhtelu, litraa 2,7 3,0 2,7 1) SFS-EN 997: nimellinen huuhteluvesimäärä (sallittu vaihtelualue), litraa : 4 (3,5-5,0), 5 (4,5 5,4), 6 (5,5 6,4). 3 TIIVIYS Kohde Tulos (näytteet 1 3) Vaatimus Säiliö tiivis tiivis tiivis Ei vuotoa, säiliössä vettä 20 mm yli Huuhteluventtiili tiivis tiivis tiivis ylivuotoputken, koeaika 24 h Täyttöventtiili tiivis tiivis tiivis Ei vuotoa, vesipaine 16 bar, 15 min 1, 2) 4 YLIVUOTOAUKKO JA TAKAISINIMUSUOJAUS Kohde Tulos (näytteet 1 5) Vaatimus Ylivuotoaukko, maks. pinnankorkeus < 5 mm < 5 mm < 5 mm 15 mm 1) Takaisinimusuojaus, ilmaväli 27 mm 47 mm 29 mm 20 mm 2) 1) Vedenpinnan enimmäiskorkeus ylivuotoaukon yläreunasta, kun avoimeksi lukitun täyttöventtiilin virtaus on säädetty vastaamaan täyttöventtiilin painehäviötä 300 kpa (3 bar), testaus myös painehäviöllä 600 kpa. 2) Täyttöventtiilin ulostulovirtausaukon alareunan vähimmäiskorkeus ylivuotoaukon yläreunasta.
5 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S LIITE 2 2 (2) 5 TÄYTTÖVENTTIILIN PAINEHÄVIÖ Geberit Oliveira Virtaama Painehäviö Virtaama Painehäviö l/s kpa l/s kpa 0, , , , , , , , , , , , , , , , Painehäviö kpa) Täyttöventtiilien painehäviö 3 bar Oliveira Geberit 0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 Virtaama (l/s) 6 ÄÄNITASO (SFS-EN Inlet valves for flushing cistern with internal overflow) Testausmenetelmä: SFS EN ISO ja 2. Äänitasoryhmät virtauspaine 0,3 MPa (3 bar) Ryhmä 1 Ryhmä 2 L ap 20 db(a) L ap 30 db(a) Testausolosuhteet: veden lämpötila 22 ± 5 ºC. Tulokset: Äänitason L ap max mittaustulokset paineella 0, 3 MPa (3 bar) ja äänitasoryhmät. Täyttöventtiili Näyte L ap max db(a) Äänitasoryhmä Geberit Oliveira
WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus
TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 11139 07 20.12.2007 WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus Tuotteet: Mio 828717 ja 827713, Alessi 826971, Form 827673 ja Pro 826953 Tilaaja: Laattapiste Oy TESTAUSSELOSTE NRO
Keittiöhanan tyyppihyväksyntätestaus
TESTAUSSELOSTE NRO RTE368/05 1 (2) Tilaaja Muovi Baari Oy Reiman Vanha yhdystie 17 04430 JÄRVENPÄÄ Tilaus 16.11.2004, Hannu Reiman Yhteyshenkilö VTT:ssä Erikoistutkija Jukka Määttä VTT Rakennus ja yhdyskuntatekniikka
Grana pesuallashanojen tyyppitestaus
TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 09073 07 22.10.2007 Grana pesuallashanojen tyyppitestaus Biston ja Aphis mallit Tilaaja: Oy Grana Finland Ab TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 09073 07 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö
Pienpuhdistamosäiliön / saostussäiliön tyyppitestaus vesitiiviyden, rakenteen lujuuden ja materiaalin pitkäaikaiskestävyyden osalta
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-04479-13 27.6.2013 Pienpuhdistamosäiliön / saostussäiliön tyyppitestaus vesitiiviyden, rakenteen lujuuden ja materiaalin pitkäaikaiskestävyyden osalta AG-puhdistamosäiliö ja Lokalo
HANSADESIGNO ja HANSAPINTO amme ja suihkuhanojen tyyppihyväksyntätestaus
TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 04090 06 27.4.2006 HANSADESIGNO ja HANSAPINTO amme ja suihkuhanojen tyyppihyväksyntätestaus Nrot 5185 ja 5186 sekä 7311 ja 7312 Tilaaja: Laattapiste Oy VTT VALTION TEKNILLINEN
Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12
TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen
TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö
11/19 Ympäristöministeriön asetus
11/19 Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä
Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen. Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03563-14 31.7.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste Tilaaja: TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03563-14
Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02166-14 5.5.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta Tilaaja: Kampin Puu Oy / Suupohjan Elinkeinotoimen
Grana keittiöhanan tyyppitestaus
TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 09074 07 22.10.2007 Grana keittiöhanan tyyppitestaus Embis malli Tilaaja: Oy Grana Finland Ab TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 09074 07 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Oy Grana
LAUSUNTO Nro VTT-S-04858-10 8.9.2010. Lausunto osastoivan, Forster Fuego Light EI30- lasiseinärakenteen palonkestävyydestä
LAUSUNTO Nro VTT-S-04858-10 8.9.2010 Lausunto osastoivan, Forster Fuego Light EI30- lasiseinärakenteen palonkestävyydestä Tilaaja: AS Metus-Est LAUSUNTO NRO VTT-S-04858-10 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006
TESTASSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006 Ilmanvaihtokoneen Parmair Iiwari KAK - tiiviys, - ilmansuodattimen ohivuoto, - ääni- ja virtaustekniset suoritusarvot, - ominaissähköteho - lämpötekniset suoritusarvot.
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 1. Lattialämmityslevy Turbo-Cupe EPS-DES WPS 045, 30mm 2. Lattialämmityslevy Styrox 30 mm Tilaaja:
Avautuvapuitteisen puualumiini-ikkunan U-arvon määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00068-16 11.1.2016 Avautuvapuitteisen puualumiini-ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen MSEX 170 Tilaaja: Green House Ltd TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-00068-16 1 (3) Tilaaja Tilaus
Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05397-10 23.6.2010 Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tilaaja: Termex-Eriste Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-05397-10 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö
Askeläänen parannusluvun määritys
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03775-14 20.8.2014 Askeläänen parannusluvun määritys PROF 8 mm laminaatti / OPTI-STEP 1503 2 mm solumuovi tai OPTI-STEP 1003 2 mm solumuovi kalvolla Tilaaja: Sealed Air Svenska
Ikkunan U-arvon määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S- 10586-10 29.10.2010 Ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen sisään-sisään aukeava alumiiniverhottu puuikkuna MSE Alu 1 (karmisyvyys 160 mm) Tilaaja: Hämeenkyrön Ikkunatehdas
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-08832-10 5.11.2010
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-8832-1 5.11.21 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-NE9JKE-1 + CU-NE9JKE-1 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-01485-11 21.2.2011
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1485-11 21.2.211 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE35VA + MUZ-GE35VAH toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05847-14 18.12.2014
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-5847-14 18.12.214 Ilmalämpöpumpun Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01176-14 28.2.2014. Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tuloilmaikkunaventtiili Air-Termico
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-1176-14 28.2.214 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tuloilmaikkunaventtiili Air-Termico Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-1176-14 1(3) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö
Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO :2002 mukaisesti
TESTAUSSELOSTE NRO RTE3488/03 15.10.2003 T018 (EN ISO/IEC 17025) Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO 11925-2:2002 mukaisesti Tilaaja: Jeven Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy
Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-4428-9 15.6.29 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-8 31.12.28 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE25VA+MUZ-GE25VAH toimintakoe ylläpitolämpötilan asetusarvolla +1 C (isave-toiminto) matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot
Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-12177-6 21.12.26 Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy TESTAUSSELOSTE
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Äänenabsorptiosuhteen määrittäminen ja luokittelu Cleaneo Lumir ja Lumir Board levyille
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02704-18 31.5.2018 Äänenabsorptiosuhteen määrittäminen ja luokittelu Cleaneo Lumir ja Lumir Board levyille Tilaaja: Lumir Oy TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02704-18 1 (2) Tilaaja Tilaus
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Äänenabsorptiosuhteen määrittäminen ja luokittelu Lumir Spray levyille
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02703-18 31.5.2018 Äänenabsorptiosuhteen määrittäminen ja luokittelu Lumir Spray levyille Tilaaja: Lumir Oy TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02703-18 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö
Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus
FLIR Systems AB 16.12.2010 Tutkimusselostus VTT-S-10235-10 Liite 2 Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus PVM 16.12.2010 Lämpökuvaaja: VTT Expert Services Oy Erkki Vähäsöyrinki Tilaaja: Binja
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-04123-13 10.6.2013 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen Sejotek EPS-askeläänieriste 20 mm / Knauf Lattiamassa FE 80 Tilaaja: Sejotek Oy TESTAUSSELOSTE NRO
APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01821-15 18.5.2015 APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: APAD Teknologiat Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-01821-15 1(2) Tilaaja APAD Teknologiat Oy
TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30
TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01533-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01533-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö
LAUSUNTO Nro VTT-S Lausunto välipohjarakenteen askelääneneristävyydestä L nt,w + CI
LAUSUNTO Nro VTT-S-02272-18 4.5.2018 Lausunto välipohjarakenteen askelääneneristävyydestä L nt,w + CI 50-2500 Tilaaja: LAUSUNTO NRO VTT-S-02272-18 1(3) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Kärkikuja 3, FI-01740
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen HSL Alu db-liukuovi Rw 37dB
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00829-18 15.2.2018 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen HSL Alu db-liukuovi Rw 37dB Tilaaja: HSL Group Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-00829-18 1(2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö HSL
TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Lasirakenteisen siirtoseinän ilmaääneneristävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-06757-11 15.11.11 Lasirakenteisen siirtoseinän ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03079-11 1(3) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA
TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008 JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen Tilaaja: Kelosta Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 10713 08
Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Ikkunoiden U-arvon määrittäminen. Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01049-12 27.2.2012 Ikkunoiden U-arvon määrittäminen Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S Tilaaja: Skaala Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01049-12 1 (4) Tilaaja
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-176-14 1.4.214 Ilmalämpöpumpun Toshiba Daiseikai 8 (RAS-25G2KVP-ND + RAS-25G2AVP-ND) toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen
Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä
LAUSUNTO VTT-S-4801-07 25.5.2007 Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä Tilaajat: Suomen Kuitulevy Oy Puhos Board Oy LAUSUNTO VTT-S- 4801-07 1 (2) Tilaaja Suomen Kuitulevy Oy sekä
Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA080DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-9668-9 16.12.29 Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA8DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin laitteen lämmityskäyrän
TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO
TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01531-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01531-14 1 (2) Tilaaja Tilaus
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-854-9 3.11.29 Ilmalämpöpumpun Fujitsu AWYZ14LBC + AOYZ14LBC toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen lämpötilan asetusarvo
Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S
LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05
Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin
KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 22.3.2016 Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin Tilaaja: Wasenco Oy KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Wasenco Oy Askonkatu
Työ p MITTAUSPÖYTÄKIRJA
Työ 2895.57p 24.3.2015 rev.2 30.9.2015 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Suihkuhanan 10521 / 10522 / 10523 sadesuihku varustettuna automaattisella suihkuvaihtimella ja 2.5 mm äänenvaimentimilla painekokeet Insinööritoimisto
LAUSUNTO Nro VTT-S Lausunto osastoivien Forster Fuego Light EI60-, Forster Fuego- ja Forster Fuego Light RSTlasiseinärakenteiden
LAUSUNTO Nro VTT-S-05240-10 8.9.2010 Lausunto osastoivien Forster Fuego Light EI60-, Forster Fuego- ja Forster Fuego Light RSTlasiseinärakenteiden palonkestävyyksistä Tilaaja: AS Metus-Est LAUSUNTO NRO
Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec
Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02770-11 20.4.2011. Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon db-lattia
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02770-11 20.4.2011 Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon db-lattia Tilaaja: Fescon Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02770-11 1 (4) Tilaaja
MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Suihkuhanan suihkusekoittaja juoksuputkella ja 3.5 mm vaimentimilla painekokeet. Työ p rev
Työ 2895.24p 17.11.2014 rev.2 30.9.2015 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Suihkuhanan 10503 suihkusekoittaja juoksuputkella ja 3.5 mm vaimentimilla painekokeet Insinööritoimisto W. Zenner Oy LVI- ja äänilaboratorio Vihdintie
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S /FI Stonel tiililipintaisen ulkoverhouspaneli järjestelmän tuulenimukuormakestävyyden
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-08072-12/FI 7.12.2012 Stonel tiililipintaisen ulkoverhouspaneli järjestelmän tuulenimukuormakestävyyden määritys ETAG 034 mukaisesti Tilaaja: Stonel Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-08072-12/FI
AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA
Marko Ståhlstedt Kauppakuja 2 21200 Raisio AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Yleistä Näyte Tilaaja:, Marko Ståhlstedt, 4.10.2007. Toimituspäivä: 10.10.2007. Näytteen asensi: Jarkko Hakala/TTL.
ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06584-09 15.9.2009 Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset Tilaaja: Suomen Pakkausmateriaalit TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-06584-09 1 (3) Tilaaja Suomen Pakkausmateriaalit
RAPORTTI ILMANPITÄVYYS
Sivu 1/8 RAPORTTI ILMANPITÄVYYS Tuote: A1 Tuote: A2 Asiakas: Muoviitala Oy Ylivieskassa Testaus ja raportointi Pasi Polvi Kehitysinsinööri Sivu 2/8 HISTORY Date Version Author Change Note No./Notes 9.10.2013
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S /FI KÄÄNNÖS
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-5273-17/FI 28.9.217 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-25PKVPG-ND + RAS-25PAVPG-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo
TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA
TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005 Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. Tilaaja: Jeven Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE NRO RTE590/05 1(2) Tilaaja Tilaus Jeven
SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä
SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä Finnbuild-messut 2012 Kimmo Kaukanen kimmo.kaukanen@vtt.fi Puh. 020 722 4859 VTT Expert Services Oy www.vttexpertservices.fi 16.10.2012 2 Savupiipputuotteiden ominaisuudet osoitetaan
Cetap-tarkastusluukku
1 (5) Myönnetty Laajennus Voimassa 17.3.2016 5.5.2017 16.3.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun
FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LIITE A NRO 1846 TUTKIMUSSELOSTUKSEEN 1839 FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset Tampere 2010 2(5) Liite A Tampereen teknillisen
9/19 Ympäristöministeriön asetus
9/19 Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä
Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta)
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02441-07 Korvaa selostuksen Nro VTT-S-00671-07 7.3.2007 n aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) Tilaaja: SIA
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-66-9 1.9.29 Omakotitalojen suodattimien mittaus Tilaaja: Eagle Filters Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-66-9 1 (1) Tilaaja Eagle Filters Oy Kalervonkatu 1 486 KOTKA Tilaus Juha
Lasse Mörönen PL 1001 Puh. 040 593 2843 Faksi 020 722 7003 Sähköposti ST-nostoankkureiden Rd24x135 ja Rd24x150 vetokokeet
TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01158-16 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Salon Tukituote Oy Jarkko Haanpää Kaskiahonkatu 8 24280 Salo jarkko.haanpaa@tukituote.fi 23.2.2016 Jarkko Haanpää VTT Expert Services
Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.
Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena
Ikkunan tuuletusluukkuun liitetyn ulkoilmaventtiilin Velco VT 100
YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE1638/01 1 (6) Tilaaja Terveysilma Oy Peter Schlauf Sänkitie 21 00391 Helsinki Tilaus Tilaus maililla 19.02.2001/P. Schlauf Yhteyshenkilö VTT:ssä Keijo Kovanen
Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa
1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti
valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC
Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton
Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08510-13 15.07.2014 Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun Tilaaja: Halax Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-08510-13 1 (7) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö
Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-CZ25TKE + CU-CZ25TKE toimintakoe matalissa
Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-CZ25TKE + CU-CZ25TKE toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo +2 C - sisäyksikön imuilma alimmillaan +19,5
TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet
VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21
4.10.2018 Johanna Ahola Rakennustuotteiden testausohjelma 2016-2018, savupiiput ja tulisijat Yhdysputkien testaus 1. Testaukseen valittiin 4 eri valmistajan/maahantuojan yhdysputkia Yhdysputket ostettiin
Painetasapainotetut venttiilit (PN 25)
Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden
Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava
1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 4.6.2013 22.11.2016 21.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun
1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun
Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02407-13 Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen
Tekniset tiedot Puhelin: +358 207931340. HG-nro 13125 000 Ecostat E LVI-nro:
13125 000 Ecostat E 6350433 Kiinteä juoksuputki ja yhd. käyttöventtiili/ 13126 000 Ecostat S 6350445 Kiinteä juoksuputki ja yhd. käyttöventtiili/ TYYPPIHYVÄKSYNNÄT: VA 1.43/18275 Stuttgart HRB 481038 13145
RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt
RAPORTTI 16X142729.10.Q850-002 6.9.2013 METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt Joutseno 21.8.2013 PÖYRY FINLAND OY Viite 16X142729.10.Q850-002
Ympäristöministeriön asetus
Luonnos 26.10.2018 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen vesikalusteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö-
Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa