Source: http://docplayer.fi/812338-Ilmalampopumpun-toiminta-ja-asennus.html
Timestamp: 2017-05-22 22:09:06+00:00
Document Index: 16945645

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus - PDF
Download "Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus"
1 Taito Happonen Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Aducate Reports and Books 3/2010 Aducate Centre for Training and Development2 TAITO HAPPONEN Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Kylmätekniikan perusteista ilmalämpöpumppujen toiminnan ymmärtämiseen ja asennuksen toteutukseen Aducate Reports and Books 3/2010 Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Itä-Suomen yliopisto Kuopio 2010 Aihealue: Rakennusten terveellisyys3 Kopijyvä Oy Kuopio, 2010 Sarjan vastaava toimittaja: Johtaja Esko Paakkola Toimituskunta: Esko Paakkola (johtaja, KT), Jyri Manninen (prof., KT), Lea Tuomainen (suunnittelija, proviisori), Tiina Juurela (suunnittelija, TL) ja Helmi Kokotti (suunnittelija, RI/FT) Myynnin yhteystiedot: puh ISSN ISBN (painettu) ISBN (.pdf)4 ABSTRACT: Ilmalämpöpumput ovat nopeasti yleistyneet viime vuosina, mutta niistä ei ole saatavilla riittävästi tietoa. On tiedettävä lämpöpumpun toimintatapa ymmärtääkseen laitteen hyödyntämismahdollisuudet lämmitykseen ja tarvittaessa myös jäähdytykseen Suomen olosuhteissa. Kokemusten mukaan laiterikkoja tapahtuu paljon viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Tämä on alan opiskelijoille ja loppukäyttäjille, sekä alalle aikoville yrittäjille suunnattu kuvaus ilmalämpöpumpun toiminnasta, hankinnasta tarjouspyyntöineen ja asennuksesta. AVAINSANAT: Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus, ilmalämpöpumppu, lämpöpumppu, ilmalämpöpumpun hankinta, kylmäalan lainsäädäntö ABSTRACT: The heat pump markets rapid increase is due to increased heating costs. However technical damage just after the installations of the pumps is common and these cause additional costs for users. This presentation includes basics of refrigeration techniques, operation principle, installation, and safety and energy-effective use of air-toair heat pumps and also including the template document as an example of request for quotation. The presentation is primary written for students, households and the heat pump enterprises. KEYWORDS: Basics of refrigeration techniques, air-to-air heat pump, air-to-air heat pump operation principle, air-to-air heat pump installation, request for quotation for air-to-air heat pump, heat pumps in Finland5 6 Esipuhe Tässä työssä valotetaan yksityiskohtaisesti lämpöpumppujen tekniikkaa, lämpöpumpuista ja niiden toimintaperiaatteista aivan kylmätekniikan perusteista alkaen. Ilmalämpöpumppujen erittäin nopean yleistymisen takia Suomeen on syntynyt myyjän markkinat viime vuosina kappaleen vuosimyynti on tuonut markkinoille hyvin kirjavan joukon yrittäjiä, jotka myyvät laitteita jopa melko kyseenalaisia markkinointikeinoja käyttäen. Voimakkaasti noussut kysyntä on myös mahdollistanut myynnin Internetin ja postimyynnin avulla suoraan loppukäyttäjälle, eli tavallisessa tapauksessa omakotitalon tai loma-asunnon omistajalle. Lisäksi kuluttajille myydään ja tarjotaan samassa yhteydessä valmiita putkisarjoja, tyhjöpumppuja ja asennustarvikkeita erittäin houkuttelevaan hintaan. Näin asiakkaita rohkaistaan asentamaan ilmalämpöpumppunsa itse. Nykytilanne on varsin arveluttava, katsoi sitä sitten miltä kannalta tahansa. Tavallisimmassa tapauksessa ostaja on ostamassa ensimmäistä laitettaan ja hänen tietonsa ilmalämpöpumpuista on vähäistä tai virheellistä. Tämä julkaisu on koottu, koska ilmalämpöpumpun hankintaa suunnittelevia on tänä päivänä entistä enemmän, eikä heidän käyttöönsä ole suomenkielistä julkaistua yksityiskohtaista tietoa. Laitteiden asentamisen ja toiminnan ymmärtämiseksi pitää tuntea hieman ajantasaista lainsäädäntöä, lämpöoppia ja kylmätekniikan perusteita. Pitää myös ymmärtää lämpöpumpun toimintatapa ymmärtääkseen laitteen hyödyntämismahdollisuudet lämmitykseen ja jäähdytykseen Suomen olosuhteissa. Tämä on ensisijaisesti alan opiskelijoille ja kotitalouksien loppukäyttäjille sekä alalle aikoville yrittäjille soveltuva tietopaketti kylmätekniikan perusteista, ilmalämpöpumpun toiminnasta, asennuksesta sekä turvallisesta ja energiatehokkaasta käytöstä. Tietoja voivat käyttää esim. pientalojen omistajat, jotka harkitsevat lämmitysjärjestelmänsä täydentämistä lämpöpumpulla ja valvoessaan mahdollisesti hankkimansa ilmalämpöpumpun asennuksen laatua.7 Ilmalämpöpumppujen asennusta säädellään lainsäädännöllä, jonka mukaan asennuksen saa suorittaa vain virallisesti hyväksytty asentaja. Laitteiden maahantuojat eivät yleensä myönnä laitetakuuta laittomasti asennetuille laitteille, joten loppukäyttäjä ottaa tietoisen taloudellisen riskin käyttäessään muuta kuin virallisesti hyväksyttyä ja ammattitaitoista asentajaa. Tilastojen mukaan viiden vuoden kuluessa käyttöön otosta jopa yli 70 % vakuutusyhtiölle ilmoitetuista ilmalämpöpumppulaitteistojen vahingoista on kompressorivikoja. Tämä aiheutunee suurimmalta osin asennuksessa tehdyistä virheistä. Ennenaikaiset laiterikot aiheuttavat turhia taloudellisia tappioita laitteen hankkijalle. Kiitokset Helmi Kokotille pyyteettömästä, monipuolisesta ja hyvästä opetuksesta ja siitä, että hän jaksoi patistella opiskelemaan ja harjoitustöihin, ja Savon ammatti- ja aikuisopiston rehtori Juhani Kauppiselle tuesta ja kannustuksesta. Kiitokseni myös ohjaajalleni professori Ralf Lindbergille hänen näkemyksistään ja opastuksesta työtä tehdessäni. Lämpöiset kiitokseni vaimolleni Raijalle, joka jaksoi sivusta seurata opiskeluani, eivätkä kotityöt juurikaan haitanneet työskentelyäni. Lopuksi kiitokset mukaville opiskelukavereilleni.8 Sisällysluettelo Lämpöpumppukäsitteitä Johdanto Tavoitteet Lämpöpumpun käyttömahdollisuudet Kylmätekniikan perusteita JOHTUMINEN KULKEUTUMINEN SÄTEILY Kylmätekniikan sovellukset KYLMÄLAITOS LÄMMÖNTALTEENOTTO (LTO) LÄMPÖPUMPPU Faasimuutokset Kylmäaineet KYLMÄAINEIDEN JAOTTELU CFC-aineet HCFC-aineet HFC-aineet PFC-aineet HC-aineet Epäorgaaniset kylmäaineet KYLMÄAINEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA KYLMÄAINEIDEN TURVALLISUUSLUOKITUS MYRKYLLISYYSLUOKITUS SYTTYMISHERKKYYSLUOKITUS KYLMÄAINESEOSTEN TURVALLISUUSLUOKITUS... 289 8 Kylmäaineiden käyttörajoitukset Kylmäaineiden erityisominaisuuksia KYLMÄAINEIDEN MERKINTÄ SEOSKYLMÄAINEET Atseotrooppiset seoskylmäaineet Tseotrooppiset seoskylmäaineet LÄMPÖTILALIUKUMA LÄMPÖPUMPPUJEN KYLMÄAINEITA Kylmäaine R407C Kylmäaine R410A KYLMÄAINEEN VAIKUTUS ILMAKEHÄÄN Kylmälaitos - kylmäprosessi KYLMÄLAITOKSEN PÄÄKOMPONENTIT JA TOIMINTA Höyrystin ( 1 ) Lauhdutin ( 2 ) Paisuntalaite, esim. kapillaariputki ( 3 ) Kompressori ( 4 ) Ilmalämpöpumpun toiminta YLEISTÄ LÄMMITYS JÄÄHDYTYS LÄMPÖPUMPUN TEHOKKUUS ILMALÄMPÖPUMPUN KÄYTÖN VAIKUTUS SISÄILMAN LAATUU45 12 Ilmalämpöpumpun asennus LAITEVALINTA JA MITOITUS OIKEA ASENNUSTAPA ULKOYKSIKÖN ASENNUS SISÄYKSIKÖN ASENNUS Testaus ja käyttöönotto TESTIT ILMALÄMPÖPUMPPUJEN TIIVEYSKOE Työkalut ASENNUS- JA HUOLTOTÖISSÄ TARVITTAVAT LAITTEET JA VÄLINEET... 5010 14.2 JÄTEHUOLLOSSA TARVITTAVAT LAITTEET JA VÄLINEET Laadun varmistus TYHJIÖINNISSÄ HUOMIOITAVIA SEIKKOJA TYHJIÖINTIAIKA PUUTTEELLISEN TYHJIÖINNIN HAITAT JÄRJESTELMÄSSÄ PAINEEN MITTAUS TYHJIÖINNIN JÄLKEEN KYLMÄPUTKISTON PAINE Asennuksen dokumentointi KÄYTTÖOHJEKIRJA TIEDOT PIIRUSTUKSET Ilmalämpöpumpun hankinta Ilmalämpöpumppujen käyttövarmuus ILMALÄMPÖPUMPPUVAURIOT Ilmalämpöpumppujen asennus Suomessa KYLMÄALAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET Lämpöpumppukoulutus Suomessa Johtopäätökset ja yhteenveto Lähdeluettelo Liitteet Liite 1 Imalämpöpumppujen vikoja ruotsissa Liite 2 Ilmalämpöpumpun tarjouspyyntölomake... 7311 12 Lämpöpumppukäsitteitä Höyrystin on lämmönvaihdin, jossa lämpö siirtyy joko ulkoilmasta tai lämmönkeruun-esteestä lämpöpumpussa kiertävään kylmäaineeseen. Ilmalämpöpumppu ottaa lämmön suoraan ulkoilmasta ja luovuttaa sen suoraan rakennuksen sisäilmaan. Ilmalämpöpumppu on yksinkertaisin ja huokein lämpöpumpputyyppi. IIma/vesilämpöpumppu ottaa lämmön suoraan ulkoilmasta ja luovuttaa sen veteen, tavallisesti rakennuksen lämminvesivaraajaan. Invertteriohjaus säätää lämpöpumpun tehoa muuttamalla kompressorin kierrosnopeutta portaattomasti. Laite muuttaa vaihtosähkön taajuutta niin, että kompressori pyörii aina tehon tarpeen kannalta sopivalla nopeudella. Kierukkakompressorissa eli scroll-kompressorissa (engl. scroll = spiraali) kylmä-aine ohjautuu kahden sopivasti muotoillun kiekon väliin jäävään tilaan. Tila siirtyy kompressorin käydessä kiekon ulkolaidalta sen keskelle ja samalla sen tilavuus pienenee puristaen kylmäainetta kokoon. Kiekkojen keskeltä kylmäaine purkautuu paineisena eteenpäin. Kompressori puristaa kylmäaineen korkeaan paineeseen, jolloin kylmäaineen lämpötila samalla nousee voimakkaasti. Omakotitaloihin tarkoitettujen pienten lämpöpumppujen kompressorit ovat tavallisesti hermeettisesti suljettuja ja niitä pyörittää sähkömoottori. 1113 Kylmäaine kiertää jatkuvasti lämpöpumpussa ja siirtää lämmön mukanaan kylmistä ulkotiloista sisätiloihin. Kylmäkoneista, jääkaapeista ja pakastimista saatu nimitys kylmäaine on lämpöpumppujen yhteydessä harhaanjohtava, sillä niissä aine kuljettaa lämpöä sisälle rakennukseen. Lauhdutin on lämmönvaihdin, jossa lämpöpumpun keräämä energia siirretään rakennukseen sisälle. Lämpökerrointa COP (coefficient of performance) käytetään esim. lämpöpumppujen tehokkuutta arvioidessa. Lämpökerroin kertoo lämpöpumpun annetun teoreettisen lämmöntuoton suhteen lämpöpumppulaitteiston käyttöön tarvittavaan energiaan (ottoteho sähköverkosta). Esimerkiksi lämpökerroin =4,0 kertoo, että käyttöteho on käytettävissä nelinkertaisena lämmöntuottoon. Mäntäkompressori muistuttaa suuresti mäntämoottoria. Kylmäaine virtaa imuventtiilistä sylinteriin, missä mäntä puristaa aineen suureen paineeseen. Tämän jälkeen kylmäaine virtaa paineisena pakoventtiilin kautta eteenpäin ON/OFF-säätö ohjaa lämpöpumppua. Se kytkee virran kompressoriin, kun lämpötila laskee asetusajan alapuolelle, ja katkaisee sen, kun lämpötila on jälleen noussut riittävästi. Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämmön talteen rakennuksen poistoilmasta ja siirtää sen lämminvesivaraajan veteen. Vuosilämpökerroin on lämpöpumpun koko vuoden ajalta keskiarvona laskettu lämpökerroin. 1214 Taulukkoluettelo Taulukko 1 Lämmönjohtavuuksia Taulukko 2 Kylmäaineiden turvaluokituksen periaatteet Taulukko 3 Halogeenihiilivedyille asetettuja käyttörajoituksia Taulukko 4 Eräiden kylmäaineiden kiehumispisteet Taulukko 5 R407C-kylmäaineen ominaisuudet Taulukko 6 R410A-kylmäaineen ominaisuudet Taulukko 7 Veden kiehuminen Taulukko 8 Kylmäalan pätevyysvaatimusten täyttäminen, vaihtoehdot Kuvaluettelo Kuva 1 Vuosikeskilämpötilat Helsingissä ja Sodankylässä Kuva 2 Jatkuvasti lämmitettävän veden lämpötilassa on tasainen kohta ennen höyrystymistä. Kuva 3 Vedessä tapahtuva faasimuutos Kuva 4 Otsonihaitattomat, luonnonmukaiset kylmäaineet Kuva 5 Kylmäaineiden merkintä Kuva 6 Ultraviolettivalon vaikutuksesta muodostuu CFC-kylmäaineesta ilmakehään otsonia Kuva 7 Kylmäaineiden paine-lämpötila kuvaajia Kuva 8 Kylmäprosessi log p, h-tilapiirroksessa. Kuva 9 Log p, h diagrammi R410A-kylmäaineelle ja kiertoprosessin kuvaus Kuva 10 Ilmalämpöpumppu Kuva 11 4-tieventtiili Kuva 12 Ilmalämpöpumpun kytkentäkaavio Kuva 13 Veden kiehumispiste, sekä vesihöyryn ominaistilavuus tyhjössä Kuva 14 Ilmalämpöpumppuvahingot Kuva 15 Ilmalämpöpumppuvahingot käyttöiän mukaan 1315 1416 1 Johdanto Suomessa on vuoden 2008 tilastokeskuksen tietojen mukaan erillistä pientaloa, joista 95 % eli taloa lämmitetään muulla kuin kauko- tai aluelämmöllä (Ilmatieteenlaitos, 2009). Öljy- tai kaasulämmitysjärjestelmät (24 %:n osuus) alkavat olla jo elinkaarensa lopussa. Silloin varmasti nousee esiin mahdollisuus vaihtaa lämmitysjärjestelmä johonkin ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon, kuten lämpöpumppuun. Myös kallistuvat sähköhinnat ajanevat kuluttajia lämpöpumppuostoksille. Varsinkin suorasähkölämmitteisten pientalojen lämmityskustannuksia saadaan pienennettyä lämpöpumppujen avulla. Usein kotitalouden lämpöpumppuhankinta on ainutkertainen ja tietoja laitteista, niiden käyttömahdollisuuksista ja oikeasta asennustavasta on hankintapäätöstä tekevällä pientalon omistajalla vähän. Laitteistojen yllättävät rikkoutumiset melko pian asennuksen jälkeen ovat yleisiä ja aiheuttavat taloudellisia menetyksiä. Saatujen käyttökokemusten mukaan kompressorivaurioiden osuus on ylivoimaisen merkittävä. Lisäksi voidaan havaita niiden sattuvan valtaosin viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana, eli usein juuri takuuajan päätyttyä. Syynä voi olla mm. asennuksessa tehdyt virheet, kuten puutteellinen putkiston tyhjiöinti, jolloin kylmäainepiiriin jää kosteutta. Kosteus aiheuttaa kompressorin ennenaikaisen rikkoutumisen. Varsinkin kylmään vuodenaikaan tehdyissä asennuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota asennuksen laadunvarmistukseen. Tässä työssä valotetaan yksityiskohtaisesti lämpöpumppujen tekniikkaa ja niiden toimintaperiaatteita aivan kylmätekniikan perusteista alkaen. 1517 2 Tavoitteet Tämän työn tavoitteena on antaa tietoa kylmätekniikan perusteista, lämpöpumpuista ja niiden toimintaperiaatteista, sekä selvittää ilmalämpöpumpun asentamiseen liittyviä seikkoja Suomen olosuhteissa. Tietoja voivat esim. pientalojen omistajat käyttää hankkiessaan ja asennuttaessaan ilmalämpöpumpun. 3 Lämpöpumpun käyttömahdollisuudet Suomen sijainnista ja ilmastosta johtuen rakennusten lämmityskustannukset muodostavat merkittävän osan ylläpitokustannuksista. Kiinteistönhoitokustannuksista lämmityksen osuus on osakustannuksista suurin. Kiinteistötyypistä riippuen lämmityksen osuus on noin kolmasosa kiinteistön kaikista kustannuksista. Lämmitys öljyllä oli aikoinaan halpaa, ja näin ollen rakennettiin paljon öljylämmitteisiä pientaloja. Sittemmin öljyn kallistuttua suosituimmaksi vaihtoehdoksi nousi helppokäyttöinen ja asennuskustannuksiltaan halpa suora sähkölämmitys. Myös sähkölämmityksen käyttö oli yksinkertaista, sillä termostaattiohjatut patterit lämmittivät huoneiston ja pitivät tasaisen lämmön. Energian hinnan nousujohteinen kehitys ja energian riittävyys pitkällä tähtäimellä ovatkin kannustaneet rakentajia etsimään uusia lämmitysratkaisuja. Myös ilmaston lämpeneminen on edesauttanut siirtymisessä uusiutuvaan energiaan. Lauhat talvet ovat tulleet jäädäkseen tänne Suomeen. Puulämmitys ei ehkä ole suositeltava lämmitysmuoto päästöjen kannalta. Monet omakotiasukkaat säästävät lämmityskulujaan polttamalla puuta varaavassa takassa tai leivinuunissa säännöllisesti, ajattelematta sen enempää hiukkaspäästöjen lisääntymistä lähialueen ilmassa. Vanhojen lämmityslaitteiden rinnalle on erittäin nopeasti yleistynyt halpa ilmalämpöpumppu. 1618 Se vähentää lämmityskuluja erityisesti syksyisin ja keväisin, sekä nykyisin jo leudoilla talvisäilläkin. Kuva 1. Vuosikeskilämpötilat Helsingissä ja Sodankylässä (Ilmatieteenlaitos, 2009) Kuvassa 1 on silmiinpistävää, että 2000-luvulla ovat lukuisat vuodet olleet kautta maan 17 lämpimimmän joukossa, kun vuosisarja on vähintään 100 vuodelta. Järjestelmän haittana on se, että se vaatii suurimman mahdollisen energiatarpeen mukaan mitoitetun rinnakkaisen lämmitysjärjestelmän, koska juuri kylmimmällä säällä ilmalämpöpumppu ei ole käytettävissä. Hankintakustannus on pieni, joten se soveltuu alentamaan lämmityskustannuksia syksyisin ja keväisin ja/tai aina silloin kun ulkolämpötila on korkeampi kuin -20 o C. Vuositasolla lämpökerroin vaihtelee huomattavasti ulkolämpötilan funktiona asettuen Suomen oloissa 1,8 2,2 välille. (Suomen Lämpöpumppuyhdistys, 2009) Ilmalämpöpumpulla kerätään ja siirretään ilmaista lämpöenergiaa ulkoilmasta kylmäaineen välityksellä rakennuksen sisälle. Ulkona on lämpöenergiaa talvellakin, periaatteessa aina (absoluuttiseen nollapisteeseen saakka = n o C). Ilmalämpöpumppu siis siirtää tätä ilmaista lämpöä sisälle rakennukseen käyttäen siihen sähköenergiaa noin kolmasosan sisätiloihin päätyvän energian määrästä. 1719 Pienikokoinen lämpöpumpun sisäyksikkö asennetaan yleensä seinän yläosaan niin, että ilma liikkuu mahdollisimman hyvin lämmitettävissä tiloissa. Nykyiset lämpöpumput ovat lähes äänettömiä ja toimivat luotettavasti, kunhan huolehditaan säännöllisestä suodattimien puhdistuksesta. Varsinasta huoltoa ne tarvitsevat vain harvoin. 4 Kylmätekniikan perusteita Ilmalämpöpumpun toiminnan ymmärtämiseksi lämmön siirtymiseen liittyvät seikat on syytä tietää. Lämpö voi siirtyä kolmella eri mekanismilla: johtumalla, kulkeutumalla väliaineen mukana tai säteilynä. 4.1 JOHTUMINEN Esim. metallit kiinteinä ja raskaina aineina johtavat hyvin lämpöä. Elektronien liike on materiaalin lämpimässä osassa nopeampaa, joten tämä liike-energia siirtyy elektronien liikkeen kautta materiaalin kylmempään osaan. Taulukko 1. Lämmönjohtavuuksia Eräiden aineiden lämmönjohtavuuksia Aine Lämmönjohtavuus Aine Lämmönjohtavuus (W / mk) (W / mk) Alumiini 240 Betoni 0.9 Kupari 400 Vesi 0.6 Kulta 300 Lasivilla 0.04 Rauta 80 Ilma Lyijy 35 Helium 0.14 Lasi 0.9 Vety 0.17 Puu Happi20 4.2. KULKEUTUMINEN Väliaineen liikkuessa, tavallisesti nesteen tai kaasun virtauksessa, siihen "varastoitunut" terminen energia on lämmön siirtymistä kulkeutumalla. Väliaineen virtaus voi olla pakotettua tai se voi johtua välillisesti lämpötilaeroista. 4.3 SÄTEILY Lämpösäteily on aineen termisen energian synnyttämää sähkömagneettista säteilyä, joka muuttuu absorboituessaan jälleen termiseksi energiaksi. Kappaleen säteilemä lämpöenergia riippuu säteilevän aineen ominaisuuksista, esim. sen väristä. Jokainen kappale sekä emittoi että absorboi lämpösäteilyä. Emissio ja absorptio ovat yhtä suuret kappaleen ollessa lämpötasapainossa ympäristönsä kanssa. (Harris Benson, University Physics) 5 Kylmätekniikan sovellukset Kylmälaitosta ei aina rakenneta vain matalia lämpötiloja varten. Kun oli kehitetty tekniikka, jolla matalalämpöenergia pystyttiin siirtämään korkeammalle lämpötilatasolle, syntyi idea hyödyntää lauhtumisessa syntyvä lämpö lämmityksessä. Aluksi hyödynnettiin vain lauhduttimen liike-energia. Myöhemmin rakennettiin erityisiä kylmälaitoksia vain lämmitystarkoituksiin, joissa lämmönvaihtimia hyväksi käyttäen siirretään lämpö suunniteltuun kohteeseen. Tästä oli seurauksena, että kylmäprosessille on annettu eri nimiä käyttötarkoituksen mukaan. 1921 5.1 KYLMÄLAITOS Kylmälaitoksella luodaan olosuhteet esim. elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Kylmätekniikkaa hyödynnetään myös nykyaikaisten rakennusten ilmastoinnissa. Jäähdytyksen tarve korostuu esim. konttori- ja teollisuuskiinteistöissä, joissa ylimääräinen lämpö on poistettava 5.2 LÄMMÖNTALTEENOTTO (LTO) Lämpöenergiaa vapautuu lauhduttimessa ja se on johdettava pois. Vapautuva lämpö voidaan hyödyntää esim. lämmityksessä, jolloin lämpöenergia siirretään lämmönsiirtimen välityksellä lämmitysjärjestelmään. 5.3 LÄMPÖPUMPPU Kun tarkoituksena on hyödyntää vain lauhduttimesta saatava lämpö, on kyseessä lämpöpumppulaitos. Lämpöenergia otetaan matalista lämpötiloista ja sitten nostetaan korkeammalle tasolle, josta se hyödynnetään. Lämpöenergia otetaan yleensä ulkoilmasta, vedestä, maaperästä tai teknisen prosessin lämpöylijäämästä. (Basic Refrigeration, Gert Prang ja Esko Kaappola) 6 Faasimuutokset Kylmäaineen muuttuessa höyrystimessä nesteestä höyryksi, se sitoo voimakkaasti lämpöä itseensä. Sen tiivistyneessä takaisin nesteeksi lauhduttimessa vapautuu lämpöä. 2022 Sama perusilmiö on havaittavissa meille talvella tutun veden ja jään olomuodon muutoksissa, kun mitataan lämmön sitoutumista aineeseen. Kennojen välillä lämpöä siirretään kaasun mukana eli konventiolla hyvin nopeasti paikasta toiseen. Tehokkaan järjestelmän yleistavoitteena on siis saavuttaa maksimaalinen olomuodon muutos molemmissa kennoissa niiden läpi kulkevalle lämmön välittämisestä vastaavalle kylmäaineelle. Tätä kylmäaineessa hyödynnettävää jyrkkää molekyylien energiatasojen siirtämistä tilasta toiseen kutsutaan fysiikassa yleisemmin myös faasimuutokseksi. Kuva 2. Jatkuvasti lämmitettävän veden lämpötilassa on tasainen kohta ennen höyrystymistä. (Basic Refrigeration, Gert Prang ja Esko Kaappola) 2123 Kuva 3. Vedessä tapahtuva faasimuutos Huomaa kuvassa 3 esitetty olomuodonmuutoksen vaikutus loppulämpötilaan (Puurunen, 2008). Veden kiehumispiste +100 C, kun ilmanpaine on 1013 mbar (paine merenpinnassa), Mikäli paine on 675 mbar (3000 metriä merenpinnan yläpuolella) kiehuu vesi +89 C:ssa. 7 Kylmäaineet Kylmäaineet ovat nesteytettyjä kaasuja, joita käytetään väliaineina lämmön siirtämiseen kylmäkoneistoissa. Kylmäaineiden käyttö kylmäkoneistoissa perustuu niiden kykyyn muuttaa olomuotoa nestemäisestä kaasumaiseksi ottaessaan vastaan lämpöä ympäristöstään, tai kaasumaisesta nestemäiseksi luovuttaessaan lämpöä ympäristöönsä. Tätä olomuodon muutosta hyväksikäyttäen saadaan suuriakin lämpökuormia siirrettyä suhteellisen pienellä kylmäaineen massavirralla. Kylmäaineen ominaisuudet riippuvat suuresti siihen kulloinkin vaikuttavasta paineesta ja lämpötilasta. 2224 7.1 KYLMÄAINEIDEN JAOTTELU Kylmäaineet ovat pääsääntöisesti hiilivetyjä, joiden vetyatomeja on eri tavoin prosessoimalla korvattu halogeenimolekyyleillä. Lainsäädännössä kylmäaineiden jaottelu tehdään juuri näiden halogeenimolekyylien perusteella. Halogeenihiilivedyt voidaan jakaa halogeenimolekyylien perusteella seuraaviin ryhmiin: CFC-aineet Täysin halogenoidut aineet sisältävät klooria ja fluoria, CFC- (Chloro-Fluoro- Carbon). kylmäaineet aiheuttavat ympäristöön päästessään huomattavaa ilmakehän otsonikatoa ja ovat myös voimakkaita kasvihuonekaasuja. CFC-kylmäaineita ovat esimerkiksi R11, R12, R500 ja R503. Näitä kylmäaineita voi olla yli 10 vuotta sitten hankituissa kylmälaitteissa, ajoneuvojen ilmastoinnin jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa. Aineiden valmistus- ja maahantuontikielto on ollut Euroopassa voimassa vuoden 1995 alusta lähtien. CFC-kylmäainetta sisältävien laitteiden markkinoille luovutus on ollut kiellettyä vuoden 1995 alusta lähtien. Käyttö huoltoon on ollut kielletty lähtien HCFC-aineet Osittain halogenoidut hiilivedyt, jotka sisältävät vetyä, klooria ja fluoria HCFC (Hydro-Chloro-Fluoro-Carbon). HCFC-kylmäaineiden vaikutus otsonikatoon on vähäinen verrattuna CFC aineisiin, mutta nekin ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Tunnetuin HCFC-kylmäaine on R22, mikä oli ilmastoinnin jäähdytyksen, vedenjäähdytyskoneistojen, lämpöpumppujen, kylmä- ja pakkasvarastojen sekä kaupan kylmälaitteiden yleiskylmäaine vuoteen 2000 asti. HCFC-kylmäainetta sisältävien laitteiden maahantuonti ja myyntikielto on ollut voimassa lähtien. Uusien HCFC-aineiden käyttö huollossa on kiellettyä 2325 vuoden 2010 alusta alkaen. Kierrätetyn (puhdistetun) R22:n käyttö huollossa kielletään vuoden 2015 alusta alkaen. Suomessa ei kierrätetä (puhdisteta) kylmäaineita uudelleen käyttöön. Tästä syystä huolto R22:lla Suomessa on epävarmaa vuoden 2010 alusta alkaen HFC-aineet Kokonaan kloorittomat hiilivedyt, HFC (Hydro-Fluoro-Carbon), jotka sisältävät vetyä ja fluoria. HFC-kylmäaineet eivät aiheuta otsonikatoa, mutta ne ovat voimakkaita kasvihuone-kaasuja, Tästä syystä myös HFC-kylmäaineille haetaan korvaavia vaihtoehtoja koko ajan. HFC-kylmäaineita ovat mm. R134a, R404A, R407C, R410A ja R507. HFC-aineiden käyttöä säätelee uusi F-kaasuasetus eli asetus 842/2006 ja kaikki sen eri kohtia tarkentavat asetukset, mm. 1493/2007, 1494/2007 ja 1516/2007. CFC-, HCFC- ja HFC-kylmäaineet ovat ongelmajätteitä joten ne tulee ottaa talteen ja toimittaa käsiteltäväksi asianmukaisella tavalla PFC-aineet Fluoria ja hiiltä sisältävät PFC (Per-Fluoro-Carbon) ovat täysin halogenoituja hiilivetyjä, jotka sisältävät ainoastaan fluoria ja hiiltä. Ne ovat otsonihaitattomia, mutta kuitenkin voimakkaita kasvihuonekaasuja. HFC- ja PFC-kylmäaineet ovat ns. fluorihiilivetyjä ja niitä kutsutaan yleisesti F- kaasuiksi. Edellä esitettyjen ryhmien lisäksi on olemassa vielä ryhmä kylmäaineita, jotka eivät sisällä lainkaan halogeenimolekyylejä (Halogen free). Näitä kylmäaineita kutsutaan ns. luonnonmukaisiksi kylmäaineiksi (Natural refrigerants). 2426 Tällaisia kylmäaineita ovat mm. puhtaat hiilivedyt, ammoniakki ja hiilidioksidi. Näitä aineita esiintyy luonnossa sellaisenaan, eivätkä ne ole haitallisia ilmakehän otsonikerrokselle ja niiden kasvihuoneilmiötä lisäävä vaikutus on nolla tai lähes nolla. Luonnonmukaiset kylmäaineet voidaan jakaa kahteen ryhmään: HC-aineet Puhtaat hiilivedyt (Hydro-Carbon) eivät sisällä halogeeneja Ne sisältävät vain vetyä ja hiiltä ja ovat myös otsonihaitattomia kylmäaineita, joiden kasvihuonehaitallisuus on 0 tai lähes Epäorgaaniset kylmäaineet Puhtaat epäorgaaniset yhdisteet (Inorganic Compounds) ovat otsonihaitattomia kylmäaineita, joiden kasvihuonehaitallisuus on 0 tai lähes 0. Kotitalouden kylmälaitteissa on jo lähes kokonaan siirrytty HC-aineisiin, isobutaaniin R600a ja sitä vastaaviin hiilivetyihin, jotka eivät aiheuta otsonikatoa ja joiden vaikutus (HFC-aineisiin verrattuna) kasvihuoneilmiöön on hyvin vähäinen. Isobutaani, propaani ym. vastaavat aineet ovat hyviä kylmäaineita, mutta ne ovat myös palavia kaasuja. Tästä syystä niitä toistaiseksi käytetään vain pienissä kylmälaitteissa. HC-aineet toimivat samoilla paineilla kuin HFC-aineetkin ja ovat kokonaisuutena jopa parempia kuin HFC-kylmäaineet. Propaanin käyttöä on Euroopassa tutkittu jo vuosia ja tutkitaan edelleen. Propaanilla on tehty satoja pieniä, keskisuuria ja suuria kylmälaitoksia osa niistä on koelaitoksia. 2527 Kuva 4. Otsonihaitattomat, luonnonmukaiset kylmäaineet, (Halogen free, Natural refrigerants) 7.2 KYLMÄAINEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA Ympäristöystävällisyydellä tarkoitetaan kylmäaineiden yhteydessä yleensä haitattomuutta ilmakehän otsonikerrokselle ja mahdollisimman vähäistä kasvihuoneilmiötä lisäävää vaikutusta. Otsonihaitattomuus edellyttää, ettei kylmäaine sisällä klooria (Cl) eikä bromia (Br). Kylmäaineiden ympäristövaikutuksia kuvataan seuraavilla tunnusluvuilla: ODP Luku, joka ilmoittaa kylmäaineen suhteellisen otsonihaitallisuuden (eng. Otzone Depletion Potential). Referenssilukuna käytetään kylmäaineen R11 lukua, jolle on annettu arvo 1,0. Asteikko on 0 1,0. GWP Luku, joka ilmoittaa kylmäaineen kasvihuonehaitallisuuden (eng. Global Warming Potential). Vertailulukuna käytetään hiilidioksidin (CO 2 ) haitallisuuslukua, jonka arvo on 1,0. GWP- luvut ilmoitetaan yleensä 100 vuoden ajanjaksolle laskettuina arvoina. Asteikko on 0:stä ylöspäin (esim. R134a:lla 1300). 2628 TEWI Luku, joka ilmoittaa kylmälaitoksen elinaikanaan tuottaman kasvihuonehaitallisuuden kg:na CO 2 :ta (eng. Total Equivalent Warming Impact). TEWI-luvut ilmoitetaan yleensä 100 vuoden ajanjaksolle laskettuina arvoina. Asteikko on 0:sta ylöspäin. Mitä suurempia ODP-, GWP- ja TEWI- luvut ovat, sitä haitallisempia ne ovat ilmakehälle. 7.3 KYLMÄAINEIDEN TURVALLISUUSLUOKITUS Kylmäaineet jaetaan ryhmiin niiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa kylmäaineiden jaottelua niiden myrkyllisyyden ja syttymisherkkyyden mukaan. Kylmäaineille viralliset turvallisuusluokitukset myöntää amerikkalainen LVIJ- tekniikan etujärjestö ASHRAE. 7.4 MYRKYLLISYYSLUOKITUS Kylmäaineet jaetaan kahteen ryhmään niiden myrkyllisyyden mukaan. Ryhmä A: Kylmäaineet, joilla ei ole tunnettuja haitallisia vaikutuksia ihmisiin, kun kylmäaineen keskipitoisuus ilmassa on työpäivän ja -viikon aikana jatkuvasti 400 ppm. Ryhmä B: Kylmäaineet, joilla on tunnettuja haitallisia vaikutuksia ihmisiin, kun kylmäaineen keskipitoisuus ilmassa on työpäivän ja -viikon aikana jatkuvasti yli 0 ppm, mutta alle 400 ppm. Kylmäaineista voi syntyä myrkyllisiä hajoamistuotteita mikäli ne pääsevät kosketuksiin liekkien tai kuumien pintojen kanssa. Tämä on otettava huomioon, kylmäainetta sisältävien koneistojen sijoittelua suunniteltaessa. 2729 7.5 SYTTYMISHERKKYYSLUOKITUS Kylmäaineet jaetaan kolmeen ryhmään niiden syttymisherkkyyden mukaan. Syttymisherkkyydellä tarkoitetaan kylmäaineen alempaa syttymisrajaa. Alempi syttymisraja on kylmäaineen minimipitoisuus, joka aiheuttaa liekin syttymisen kylmäaineen ja ilman homogeenisessa seoksessa ilmakehän paineessa ja huonelämpötilassa. Ryhmä 1: Kylmäaineet, jotka eivät muodosta ilman kanssa syttyvää seosta millään pitoisuudella. Ryhmä 2: Kylmäaineet, jotka muodostavat ilman kanssa syttyvän seoksen, kun kylmäaineen pitoisuus ilmassa on 3,5 tilavuusprosenttia. Ryhmä 3: Kylmäaineet, jotka muodostava ilman kanssa syttyvän seoksen, kun kylmäaineen pitoisuus ilmassa on alle 3,5 tilavuusprosenttia. 7.6 KYLMÄAINESEOSTEN TURVALLISUUSLUOKITUS Kylmäaineseoksilla saattavat syttymisherkkyys- ja myrkyllisyysominaisuudet muuttua koostumuksen muuttuessa niiden komponenttien erkaantuessa toisistaan. Näillä kylmäaineilla turvallisuusluokitus tehdään pahimman mahdollisen tilanteen mukaan, mikä komponenttien erkaantumisen aikana voi esiintyä. Taulukko 2. Kylmäaineiden turvaluokituksen periaatteet Turvaryhmä Suuri syttymisherkkyys A3 B3 Pieni syttymisherkkyys A2 B2 Ei syttyviä A1 B1 Pienempi myrkyllisyys (terveydelle haitaton) Suurempi myrkyllisyys (terveydelle haitallinen) 2830 8 Kylmäaineiden käyttörajoitukset Halogeenihiilivetyjen ilmakehälle haitallisten ominaisuuksien johdosta on niiden käyttöä rajoitettu runsaasti lainsäädännöllisin keinoin viime vuosina. Taulukko 3. Halogeenihiilivedyille asetettuja käyttörajoituksia Kylmäaine CFC- kylmäaineet (esim. R11, R12, R502) Käyttörajoitukset käyttö kielletty uusissa laitoksissa ja laitteissa alkaen käyttö kielletty huollossa alkaen HCFC- kylmäaineet (esim. R22, R401, R402, R403, R408, R409) käyttö kielletty uusissa laitoksissa ja laitteissa alkaen käyttö kielletty huollossa uusilla aineilla alkaen käyttö huollossa kierrätetyillä aineilla sallittu saakka käyttö kielletty huollossa alkaen HFC- ja PFCkylmäaineet (esim. R134a, R404A, R407C, R410A, R507A) käyttö uusissa laitoksissa ja laitteissa sallittu käyttö kielletty uusien ajoneuvojen ilmastointilaitteissa alkaen käyttö kielletty kaikkien ajoneuvojen ilmastointilaitteissa alkaen HCFC- kylmäaineita ei Suomessa kierrätetä, ainoastaan tuhotaan. Tämän vuoksi niiden käyttö huoltotoiminnassa loppui käytännössä Suomessa jo Uusissa kylmälaitoksissa käytettävien kylmäaineiden ODP- luku täytyy olla 0. Luonnonmukaisille kylmäaineille ei ole asetettu vastaavia käyttörajoituksia. Puhtaat hiilivedyt ovat kuitenkin ensimmäisen luokan palavia nesteitä ja epäorgaanisista kylmäaineista esimerkiksi ammoniakki on ensimmäisen luokan palava neste ja myrkky. Luonnonmukaisten kylmäaineiden käyttöä säätelevät painelaitelainsäädäntö (PED) sekä kansalliset palavia nestekaasuja koskeva lainsäädäntö.(suomen kylmäyhdistys ry, 2008) 29 Näytä lisää
Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen Lisätiedot Tekniset tiedot LA 12TU
Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Lisätiedot TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje
SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka Lisätiedot Tynnyrissä on mukavaa! 1
ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä Lisätiedot Lämpöopin pääsäännöt
Lämpöopin pääsäännöt 0. Eristetyssä systeemissä lämpötilaerot tasoittuvat. Systeemin sisäenergia U kasvaa systeemin tuodun lämmön ja systeemiin tehdyn työn W verran: ΔU = + W 2. Eristetyn systeemin entropia Lisätiedot Mikä ihmeen ilmalämpöpumppu?
Mikä ihmeen ilmalämpöpumppu? 1. Mikä ihmeen ilmalämpöpumppu? 2. Toimintaperiaate 3. Energian säästö 4. Laitteistokoostumus 5. Oikea mallin valinta 6. On/Off- ja invertteri malli 7. Suodattimet 8. Kosteudenpoisto Lisätiedot Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset
Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset Jukka Sorjonen sorjonen.jukka@gmail.com 8. helmikuuta 2017 Jukka Sorjonen (Jyväskylän Normaalikoulu) Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset 8. helmikuuta 2017 1 Lisätiedot Tapas- ja Sushi lasikko
Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja Lisätiedot EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140
EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden Lisätiedot Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta
Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä... Lisätiedot Patteriverkoston paine ja sen vaikutus
Patteriverkoston paine ja sen vaikutus Tämä materiaali on koottu antamaan lukijalleen valmiuksia arvioida mahdollisia ongelmia lämmitysjärjestelmässä. Esitys keskittyy paisuntajärjestelmän oleellisiin Lisätiedot Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto
Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien Lisätiedot Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.
Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol Lisätiedot Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow
Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Helppoon virtauksen säätöön NC Flow -säätöventtiilit NC Flow on tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön. Väärin asetettu virtaus on yleinen syy laitosten Lisätiedot KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95
KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lisätiedot Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.
Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu Lisätiedot ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno
ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA Lisätiedot Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa
Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen Lisätiedot SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS
SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden Lisätiedot WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista, Lisätiedot Sähkölämmityksen tulevaisuus
Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä Lisätiedot 6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi
6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset..................... Lisätiedot RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT
TOIMINNAN KUVAUS Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron Lisätiedot Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan
3344 Liite 1 Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan CFC-yhdisteet: CFCl 3 CF 2 Cl 2 C 2 F 3 Cl 3 C 2 F 4 Cl 2 C 2 F 5 Cl CF 3 Cl C 2 FCl 5 C 2 F 2 Cl 4 C 3 FCl 7 C Lisätiedot Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen
Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m Lisätiedot KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500
KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun Lisätiedot ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN Lisätiedot TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu
TRV Nordic Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV Nordic TRV Nordic Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit Lisätiedot TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited
TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100 Lisätiedot Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka
Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka 2006 m@hyl.fi 1 Lämpötila Suure lämpötila kuvaa kappaleen/systeemin lämpimyyttä (huono ilmaisu). Ihmisen aisteilla on hankala tuntea lämpötilaa, Lisätiedot SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista. Lisätiedot REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut
Kaasut REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kaasu on yksi aineen olomuodosta. Kaasujen käyttäytymistä kokeellisesti tutkimalla on päädytty yksinkertaiseen malliin, ns. ideaalikaasuun. Määritelmä: Ideaalikaasu on yksinkertainen Lisätiedot Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija
Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen Lisätiedot Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje
Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin Lisätiedot Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje
Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket. Lisätiedot ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN
ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily Lisätiedot Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma
Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma 1 Tämän päivän, huomisen ja tulevaisuuden vesikiertoinen lämpöpatteri. Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät Lisätiedot MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille
MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan Lisätiedot Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi
Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi Onni Ovaskainen 17.4.2013 Puulämmitys modernissa talossa mennyttä aikaa? Nykytalojen lämmöntarve Kari Ojala: Parempi pientalo. Näin rakennat omakotitalon Lisätiedot Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen
Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18 Lisätiedot PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja
PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Lisätiedot NORDIC INVERTER. Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus TUOTETIEDOT 12 FR-N ILMA/ILMA
TUOTETIEDOT NORDIC INVERTER 12 FR-N ILMA/ILMA Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus Ilmalämpöpumppujen uusi sukupolvi. Huipputulos Konsumentverketin testissä. Tehokkaampi, hiljaisempi ja tyylikkäästi muotoiltu. Lisätiedot Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija
Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan Lisätiedot Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta
Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat
Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa Lisätiedot Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin
Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien Lisätiedot KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma
KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma Sekä A- että B-osiosta tulee saada vähintään 10 pistettä. Mikäli A-osion pistemäärä on vähemmän kuin 10 pistettä, Lisätiedot Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos
Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.4.2010 Sisältöä Kasvihuoneilmiö Kasvihuoneilmiön voimistuminen Näkyykö kasvihuoneilmiön voimistumisen Lisätiedot LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin
LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu Lisätiedot CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI
kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet
SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... Lisätiedot HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje
0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue Lisätiedot ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( )
1(4) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE (07-03-2008) ARSEENINPOISTOSUODATIN...AsB 20 (patruuna) YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. HUOLTO Paikka suodattimenne erikoistiedoille Lisätiedot Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.
Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen Lisätiedot Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti
Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas Lisätiedot Lämpöistä oppia Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka
Lämpöistä oppia Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Alkudemonstraatio Käsi lämpömittarina Laittakaa kolmeen eri altaaseen kylmää, haaleaa ja lämmintä vettä. 1) Pitäkää Lisätiedot CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.
AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49 Lisätiedot TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE
Termostaattianturit - M 30 x 1,5 liitännällä TRV Nordic sl Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit Lisätiedot ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE
ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: Lisätiedot AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS. Lisätiedot FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.
Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet Lisätiedot Säädettävä pyörrehajotin korkeisiin tiloihin PDZA
Säädettävä pyörrehajotin korkeisiin tiloihin PDZA Pyörrehajotin PDZ takaa tehokasta ilmanvaihtoa isoihin tiloihin, kuten tuotantohallit, supermarketit, varastot yms. Hajottimet sopivat sekä vapaaseen- Lisätiedot Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset
Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset... Lisätiedot PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin
PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen Lisätiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Lisätiedot Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite
Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen Lisätiedot ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015
ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan Lisätiedot VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi
VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen Lisätiedot BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje
0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001 Lisätiedot NovarboTM tuottavampi kasvihuone
NovarboTM tuottavampi kasvihuone Cool innovations! www.novarbo.fi COOL INNOVATIONS Novarbo-jäähdytysjärjestelmästä on saatavissa tehokkaita sovellutuksia erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Sen avulla säästetään Lisätiedot SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT
GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät Lisätiedot DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE
DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC). Lisätiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Lisätiedot IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE
IV-kuntotutkimus 8.11.2013 Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. Kommentit-kohtiin laitetaan olennaiset perusteet arvioinnille ja tiedot, mistä Lisätiedot Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset
Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset Remontoi energiatehokkaasti 26.11.2013, Sedu Aikuiskoulutuskeskus Johanna Hanhila, Thermopolis Oy Oletko vaihtamassa lämmitysjärjestelmää? Lisätiedot ASENNUS JA KAVTTOOHJE "I ~
1/4 WATMA VEDESUODATTMET ASEUS JA KAVTTOOHJE " RADOPOSTOSUODAT RnA314 1. Asennus 2. Suodattimen kayttoonotto 3. Huolto Paikka suodattimenne erikoistiedoille Tyyppi: Tunnus: l.ahetenro: Toimituspvm: 2/4 Lisätiedot Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.
Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa. Lisätiedot TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin
TRV 300 Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit Lisätiedot Asiakkaalle tuotettu arvo
St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM
ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä: Lisätiedot IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa
500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin Lisätiedot Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi
Maalämpöpumput Uutuus! IVT GEO 312C invertermaalämpöpumppu www.ivt.fi Pohjoismaista osaamista Bosch-konsernissa yli 15 000 maalämpö asennuksen kokemuksella IVT menestyi Tekniikan Maailman vertailussa Kaikille Lisätiedot Energiatehokkuuden analysointi
Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys Lisätiedot Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet
Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket Lisätiedot Mekaniikan jatkokurssi Fys102
Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 8 Vaimennettu värähtely Elävässä elämässä heilureiden ja muiden värähtelijöiden liike sammuu ennemmin tai myöhemmin. Vastusvoimien takia värähtelijän Lisätiedot SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja
SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa), Lisätiedot Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I
Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä Lisätiedot Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy
Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Lisätiedot T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3
76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15 Lisätiedot Malli: NF2500G / NF5000G
Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus Lisätiedot Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.
Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa Lisätiedot Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)
KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden Lisätiedot Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki
Termodynamiikka Fysiikka III 2007 Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Tilanyhtälö paine vakio tilavuus vakio Ideaalikaasun N p= kt pinta V Yleinen aineen p= f V T pinta (, ) Isotermit ja isobaarit Vakiolämpötilakäyrät Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute