Source: http://formu.info/municipalidad-de-olavarria-v3.html?page=3
Timestamp: 2019-05-25 13:47:15
Document Index: 383401231

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20']

Descargar 246.37 Kb.
Tamaño 246.37 Kb.
Artículo 1º - TRABAJOS PRELIMINARES: El contratista tiene a su cargo las tareas de revisión de replanteos, preparación del terreno, control de niveles, relleno y compactación del suelo, retiro de restos vegetales, etc. El contratista debe comunicar de inmediato a la inspección y corregir las deficiencias detectadas en los planos en caso de que existan, previos a la prosecución de las obras en general.
Artículo 2º - OBRADOR Y CARTEL DE OBRA: El obrador a instalar puede ser “precario”, ya que únicamente cumple los fines de depósito de materiales, pero debe ser lo suficientemente seguro ya que los mismos están a su cargo y responsabilidad.
Los costos del suministro de energía eléctrica y de agua son a cargo del Contratista, encontrándose los mismos en las proximidades del sitio donde se realiza la obra.
El cartel de obra debe cumplir con los requisitos gráficos que indica el plano que acompaña la presente documentación, pudiendo utilizarse cualquier material que garantice su inalterabilidad hasta concluida la construcción, destacándose que el mismo queda de propiedad del contratista una vez recibida la misma.
Artículo 3º – MOVIMIENTO DE SUELOS: Los niveles indicados en los planos son +-0.00 para nivel de veredas publicas y +0.90 metros sobre explanada de acceso, los mismos son a modo indicativo de respetar el nivel existente en el terreno, por lo cual es consensuado con la Inspección de 0bra el nivel de la misma. Se limpia el terreno y proceder al desmonte de la primera capa del suelo existente (tierra negra y plantación vegetal) aprox. 30 cm, realizar sobre terreno natural las excavaciones para bases y cimientos (según calculo) a suelo firme, con doble viga de encadenado, una en base de columnas y otra coronando la mampostería de cimentación (altura aproximada de contrapisos), en el SUM se realiza además de encadenados superior e inferior un encadenado medio a la altura de dinteles de aberturas. Como relleno de terreno, compactar el suelo natural con medios mecánicos, completando el relleno hasta nivel deseado con capas de tosca, de 20 cm de espesor. El nivel de piso terminado es de +1.00 metro ( según nivel del terreno), con un contrapiso de 15 cm de espesor. Se define el nivel de piso terminado según indicación de la Inspección.
Se realiza la estructura del edificio y el llenado de las bases, una vez que la inspección haya aprobado la compactación y nivel deseado del terreno.
Al terminar la ejecución de la explanada de acceso se terraplena todo el lateral de la misma hasta el nivel +-00 y el borde de la vereda publica.
Es responsabilidad del Contratista todo trabajo adicional que ocasione el movimiento de suelos. Si existen pozos o depresiones se deben rellenar por capas compactadas. En caso de encontrar raíces, las mismas se retiran, sin que la estabilidad del árbol se vea comprometida, los cables subterráneos, se protegen debidamente y en caso de encontrarse deteriorados se reemplazan. La tierra sobrante se traslada a lugar a determinar.
Luego del desmonte del terreno se procede a la apertura y llenado de cimientos, viga de encadenado inferior y bases.
Artículo 4º - ESTRUCTURA RESISTENTE: La estructura del edificio es: bases, zapatas de hormigón pobre, viga de encadenado inferior, columnas, vigas, encadenado perimetral medio, en el SUM y viga de encadenado superior, dinteles, losas de viguetas y losa de hormigón armado. Debe ser en todos los casos, una estructura maciza, no se aceptan encofrados de bloques U. Los dinteles deben pasar 30 cm. (como mínimo) el ancho del vano y deben hacerse en la parte superior de puertas y ventanas y en el inferior de las ventanas.
Es responsabilidad del contratista el cálculo estructural de las bases, vigas, encadenados, losas, columnas, etc. Debe presentar la documentación del cálculo correspondiente a la inspección, previo a su ejecución. En el plano de estructuras se indican espesores y medidas mínimas a tener en cuenta.
El llenado de bases, vigas y columnas se debe hacer con hormigón elaborado, según cálculo (mínimo H21).
Las rampas de acceso son de losa armada de 10 cm, con cerramiento lateral inferior, de mampostería de bloque granítico de 20 x 20 x 40. Su terminación es de piso antideslizante y llevan barandas metálicas.
Las losas son de viguetas pretensadas y bloques cerámicos y de hormigón H21 llenas de 17 cm de espesor dispuestas como indica el plano. Las mismas apoyan en el encadenado perimetral. La armadura de la losas de viguetas no es inferior a hierro de 6 mm y la losa llena a hierro del 10.Todo calculo y verificación de la estructura está a cargo de la empresa contratista. El encofrado de las mismas es de tablas de madera, colocadas perfectamente alineadas para conformar un plano recto, no se aceptan coqueras en toda la estructura de hormigón, como tampoco alabeos y roturas, el desencofrado final de las losas se realiza luego de 21 días corridos y bajo indicación de la Inspección de Obra.
Antes del llenado, se prevé la instalación de conductos y cañerías de instalaciones y desagües según planos.
La obra debe permanecer limpia de clavos y maderas luego del trabajo de encofrado.
El curado de las losas debe hacerse según indicación de la Inspección.
Los puntales de los encofrados deben estar alineados, y no permitir desprendimientos de maderas del mismo, ni bloques de losas de viguetas.
Toda rebaba, salientes, clavos, alambres etc., sobrante de la ejecución de la estructura, es emprolijada luego de desencofrar la misma.
Artículo 5º - NIVELES: Se toma el nivel interior del edificio + 1.00 metro con respecto al nivel de cordón vereda +- 0.00 como referente. Y más 0.90 en veredas perimetrales y explanada de acceso.
Las rampas de acceso deben alcanzar el nivel de piso interior terminado, con una pendiente del 6%. Todos los tramos de rampas llevan barandas metálicas según detalle en plano.
Toda diferencia de alturas en la construcción debe ser consensuada con la Inspección de Obra, se tiene especial cuidado en no presentar escalones o saltos de niveles.
Artículo 6º - ALBAÑILERÍA DE BLOQUES GRANÍTICOS: La mampostería es de bloques graníticos de 0.20 de espesor para muros exteriores y 0.15 metros de espesor para muros interiores. Los tabiques bajo mesadas y separación de boxees en baños son de bloques graníticos de 8cm de espesor. Presentan color uniforme, superficies planas, con la suficiente rugosidad para permitir la adherencia de revestimientos y/o revoques, aristas vivas y sin alabeos. Se asientan con morteros conformado por ½ parte de cemento; 1 parte de cal hidráulica; 4 partes de arena mediana.
Toda la mampostería se exige perfectamente a plomo con los paramentos laterales, entre sí y sin pandeos.
A lo largo de toda la pared se disponen, dos hierros de 8 mm de diámetro, asentados con mortero cementicio para asegurar la estabilidad del muro cada un metro de separación.
Artículo 7º- AISLACIONES: Los muros y tabiques llevan doble capa aisladora horizontal, colocada en forma continua con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento Pórtland, 3 partes de arena mediana y la cantidad proporcional de liquido hidrófugo tipo Sika 1 o similar. Se refuerza con pintura asfáltica y ruberoid, coincidente con el ancho del muro. Una vez concluidas las dos capas horizontales, se tiene que cerrar el “cajón hidráulico” con las capas aisladoras verticales en ambas caras del muro.
No se continua la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora.
Las paredes exteriores llevan un azotado vertical, incluidas la totalidad de las cargas. También se realiza un enchapado hidrófugo bajo revestimiento y en todas las cargas de techo.
Sobre la cubierta de losa, se coloca membrana c/ aluminio de 4 mm. Es responsabilidad de la Empresa Contratista toda filtración de humedad, teniendo que corregir la misma unas ves detectadas.
Artículo 8º- REVOQUES: Los distintos tipos de revoques son los que se especifican en los planos adjuntos correspondientes.
Tienen un espesor mínimo de 1 ½ cm en total, de la cuales entre 3 y 5 mm corresponden al enlucido.
Los enlucidos no pueden ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado. Tampoco se acepta la realización de los mismos hasta que no se hayan aprobado la totalidad de las instalaciones embutidas en paredes, éstas se realizan una vez “tiradas” las fajas del revoque grueso para definir niveles y a continuación se completan los paños con el revoque correspondiente.
Los finos se ejecutan aplicando la técnica respectiva, utilizando exclusivamente arena rubia zarandeada, la terminación al fratáz de fieltro deja una superficie uniforme y suave al tacto.
Los revoques en general no deben presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas.
Bajo revestimiento, se dá previamente un azotado con mortero constituido por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, adosado además con hidrófugo de marca reconocida.
Los revoques preparados de color se aplican según instructivo del producto.
Artículo 10º- LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS: las losas indicadas en el plano, son de viguetas de hormigón pretensado y bloques cerámicos. Las mismas apoyan en todos los casos en el encadenado perimetral o vigas según el caso(calculado y verificado por la contratista), la armadura de la carpeta no es inferior a ¢ 6 mm en cubiertas y ¢ 10 mm en losas.
El contrapiso de losas es de hº pº, contempla las pendientes (5%) para los desagües pluviales que son previstos antes del llenado, su espesor mínimo no es inferior a 8 cm., por sobre éste y antes de fraguar se confecciona la carpeta cementicia (1 parte de cemento y 3 arena fina) de 3 cm de espesor.
Una vez confeccionado el contrapiso sobre la losa, hecha la carpeta y cargas correspondientes, y totalmente limpia la cubierta, se aplica una membrana hidrófuga de asfalto conteniendo un manto de poliéster.
El espesor de la membrana es de 4 mm y la terminación superficial mediante una película de aluminio gofrado de 50 micrones.
La membrana es de marca reconocida, tipo Emacover o similar.
Las uniones se efectúan por soldaduras por borde libre en caliente. Se realiza también líneas de adherencia a lo largo del rollo para evitar problemas de levantamiento. En los lugares de cargas se debe cubrir hasta ¾ partes de la mismas en el sentido horizontal, y no menos de 30cm en el sentido vertical, cuando la carga supere dicha altura, se hace un solape de 15cm sobre la misma.
Los desagües pluviales descargan a rejillas y embudo hacia bajada de caño de singuería pintadas color del muro. Las cuales desaguan en piletas de pisos abiertas con rejillas de bronce. Un caño de PVC con junta elástica y pendiente hacia la calle permite el rápido escurrimiento del agua de lluvia hacia el cordón de vereda y en otros casos sobre el terreno libre.
Artículo 11º- TECHO DE LOSA LLENA: están indicadas en el plano. El encofrado es parejo con moldes y puntales de madera, los mismos deben estar limpios e impregnados con producto aceite o pétreo para asegurar un prolijo desencofrado.
El hormigón es del tipo H21 y su armadura del tipo parrilla es de hierros de 10 mm en los dos sentidos. Siendo el cálculo y verificación de la misma responsabilidad de la empresa contratista.
El contrapiso es de hº pº, contempla las pendientes (5%) para los desagües pluviales (1 por losa) que son previstos antes del llenado, su espesor mínimo no es inferior a 8 cm., por sobre éste y antes de fraguar se confecciona la carpeta cementicia (1 parte de cemento y 3 arena fina) de 3 cm de espesor.
Una vez confeccionado el contrapiso, carpeta y cargas correspondientes y ya totalmente limpia la cubierta, se aplica una membrana hidrófuga de asfalto conteniendo un manto de poliéster. Símil descripta en el articulo N°10.
Todos los conductos de ventilaciones, chimeneas, etc. Que sobresalgan de la superficie de la losa y sean una amenaza para la filtración del techo, debe impermeabilizarse asegurando que no se filtre el agua.
Artículo 12º- TECHO DE CHAPA ACANALADA: se monta sobre guías
y correas metálicas conformadas con perfiles C de 120, ( verifica la empresa contratista),según detalle indicados en los planos respectivos.
Una vez montada la estructura, a satisfacción de la Inspección, se procede al montaje de las chapas acanaladas con características que responden a chapas N°25 , o su subsiguiente, del largo del faldón de la cubierta, con un solape como indica la Inspección en el sentido opuesto de los vientos dominantes.
Las chapas van sujetas a las correas con ganchos de acero galvanizado, llevan tuerca galvanizada, arandela y capuchón de neoprene colocados cada 40 cm. La pendiente de la cubierta es del 7%.
Llevan una canaleta de chapa galvanizada de 15 cm de sección, que recoge las aguas pluviales que conforman los faldones de los techos, se instalan las correspondientes bajadas y codos, descargando sus aguas según indican los planos adjuntos.
Debajo de la estructura de la cubierta se coloca una membrana tipo ISOLANT de 10 mm de espesor con foil de aluminio hacia abajo.
Cada paño debe unirse entre si en toda su longitud y en toda la superficie, mediante cinta plástica autoadhesiva de 75 mm de ancho.
La colocación se efectúa sobre una malla de alambre galvanizado de 2 mm de espesor cada 50 cm, colocada en sentido longitudinal a la cubierta y asegurar en todo su perímetro de encuentro con el cerramiento exterior, fijados con brocas de acero cada 50 cm. En el faldón del SUM, la malla de alambre, es reemplazada por placas de OSB, pintadas con cetol color natural, quedando las mismas a la vista.
Las sucesivas capas de membrana se montan unas con otras comenzando con la inferior.
La estructura del techo es sujeta a la estructura de hormigón asegurando su estabilidad.
Las chapas son embutidas en todos los casos 10 cm en la mampostería.
Artículo 13º - CIELORRASOS: Suspendidos del tipo Durlock indicados en planos correspondientes.
Los cielorrasos se ejecutan verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los planos.
Se cuida especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos de puertas y todo otro elemento que esté próximo al mismo.
Cielorraso suspendido de placas de yeso tipo Durlok:
Las placas a utilizar son lisas de 12,5 mm de espesor, montadas sobre estructura de soleras perimetrales, montantes cada 40 cm de 35 x 35 mm de chapa galvanizada y maestras del mismo tipo cada 1 m, suspendida perpendicularmente mediante velas rígidas del mismo material.
Los paneles se fijan mediante tornillos colocados cada 30 cm, cuidando que los mismos queden rehundidos sin torcerse ni romper el papel de la superficie.
Las juntas entre placas se toman con cinta celulósica especial y masilla de igual marca de las placas para luego proceder al recubrimiento final de la pintura.
Las terminaciones perimetrales se realizan mediante una buña de tipo z y cajón para luces según indican los planos correspondientes para los distintos locales.
Se prevén antes del armado de las placas, la colocación de las bocas y cableados en los cielorrasos.
La Inspección Técnica de Obra podrá hacer ejecutar un tramo de muestra para verificar la construcción de la estructura y el armazón de los cielorrasos suspendidos y los niveles de terminación.
Los cerramientos de cortinas metalicas y cielorraso en los semicubiertos se realizan en placas de Durlock para exterior.
Artículo 12º - CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS Y UMBRALES:
Las caras expuestas de los contra pisos, son perfectamente enrasadas y niveladas.
En los contra pisos asentados sobre terreno natural, se debe nivelar y compactar el mismo antes del llenado.
Los contra pisos para exteriores como en el caso del patio tienen una pendiente mínima del 1.5%, con escurrimiento hacia fuera de la edificación.
El espesor de los contra pisos sobre terreno natural es de 15 cm.
Las banquinas se rellenan con hormigón de cascote y son de 10 cm de alto con nivel de piso terminado.
Previamente se ejecuta la instalación cloacal.
Las carpetas de nivelación tienen un espesor de 1.5 cm como mínimo, cuya dosificación será la siguiente:
¼ parte cemento
1 parte cal hidráulica
En toda la planta baja incluido sectores exteriores sobre terreno natural se realizar carpeta con hidrófugo al 10%.
Por sobre el contrapiso se debe hacer una carpeta de concreto de 4 cm de espesor con una terminación a llana para recibir las placas del solado. Los pisos son del tipo Fortese de Cerro Negro, porcelanato 50cm x 50 cm para todos los locales interiores; piso antideslizantes en rampas y accesos, y de hormigón con terminación peinado en veredas. Presentan superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señala en cada caso al igual que el tono o color.
En las piezas cerámicas y porcelanatos, las juntas entre las piezas es la mínima posible.
Previo a la colocación se presentan las muestras de los materiales para su debida aprobación.
En los baños donde se coloquen rejillas o tapas, se las ubica en coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubre con piezas cortadas a máquina.
En la puerta del hall de acceso se coloca una pieza de terminación de alumino en el piso de porcelanato , se ubican desde el plomo interior de la placa de la abertura y sobresalen al exterior, 10 cm. del filo del muro y 10 cm. a ambos lados del vano.
Los cambios de piso, se ubican desde el plomo interior de la placa de la abertura.
El solado es porcelanato 50 x 50 tipo Fortezze de Cerro Negro color a definir.
El piso de las rampas, escaleras y explanada de acceso, es antideslizante color gris tipo Prometec 40 x 40, ubicando las tres piezas conformando el ancho de la rampa, sin presentar cortes.
Artículo 13º - ZÓCALOS Y ALFEIZARES: Los zócalos son del tipo y material igual al piso en el SUM, cocina y depósitos; de madera pino de 10 cm, pintados símil la mampostería y sanitarios metálicos en el sector salud, colocados al ras con los revestimientos y/o paramentos revocados según corresponda.
Las sólias y los alfeizares son revocados ídem al muro y llevan pendiente hacia el exterior.
Artículo 14º - REVESTIMIENTOS:
Cerámico: En baños y cocina los revestimientos son del tipo cerámico esmaltado de 45 x 30cm de color blanco tipo Glaciar mate de Cerro negro, cuyas muestras deben ser presentadas a la inspección para su debida aprobación. Deben presentar superficies de terminación uniforme, lisa, sin ondulaciones, aplomada, con juntas cerradas y tomadas con pastinas al tono, alineadas horizontal y verticalmente y coincidente en los quiebres de muros.
Para la colocación de los revestimientos y pisos, el personal debe ser especializado.
Las aristas son tratadas con cantoneras de PVC específicas para tal fin cuyas muestras debe presentar el contratista a la inspección para su conformidad.
El revestimiento en baños llega hasta los 2.1 metros de altura.
Revestimiento plastico proyectable tipo Tarquini de textura fina de color verde(definir), como indica el plano adjunto del pliego. Se aplica según instrucciones del fabricante, en el exterior del edificio, exceptuando los lugares que llevan revoque fino. El material preparado para el exterior se ejecuta de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante. Debe ser de marca reconocida en el mercado.
Artículo 15 º - CARPINTERÍA: La provisión y colocación se hace con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra. En todos los casos la Contratista debe presentar a la Inspección de Obra las muestras en taller donde se confeccionan las mismas, para su correspondiente aprobación.
Las puertas exteriores y ventanas según planilla de carpinterías, son de aluminio anodizado del tipo semi-pesado, (calidad tipo línea Módena). Se respetan las medidas y los modelos del plano correspondiente. En todos los casos se debe verificar en obra.
Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, sistemas de comando, tornillerías, herrajes, etc.
Las hojas placas de las aulas del jardín maternal, son de MDF enchapadas en melanina color verde manzana, con marcos madera pintados en el mismo color de la pared.
Las puerta placas de madera de pino y marco de madera, son pintadas igual que la pared.
La carpintería se debe proteger de materiales de construcción o revoques de forma conveniente, no admitiéndose ningún tipo de suciedad en las mismas al momento de la recepción provisoria.
La Empresa tiene a su cargo la colocación de premarcos con perfecto nivel y escuadra.
Corre por cuenta de la Empresa el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas, como así también el costo de todas aquellas que deban ser desmontadas o reubicadas y se deterioren severamente a causa del desmonte deficiente.
Artículo 16º- INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Ver anexo
Artículo 17º - INSTALACIÓN SANITARIA: Comprende todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo funcionamiento y correcta terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en el presente pliego y condiciones. Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento.
Se realizan pruebas de las cañerías con la presencia de la Inspección de obra, por lo que debe ponerse en conocimiento anticipado día y hora de ejecución. Las de agua fría se hacen con presión de 4,5 Kg. Las cloacales son probadas con 2 m de columna de agua más que su carga de trabajo normal. Para tal fin, el Contratista debe llenar el día anterior, con sus correspondientes tapones, la o las tuberías que va a solicitar la Inspección. Las bocas que quedan bajo nivel, son obturadas con cemento.
Todas las tapas y rejas de piletas de patio abiertas o tapadas, son de bronce cromado con marco y tornillos para sujeción.
Los desagües cloacales, se plantean según el esquema presentado, el material a utilizar es caño de PVC con junta elástica, tipo Awaduct, para los desagües primarios se utiliza 4” de diámetro y secundarios de 2 ½”. Las cámaras de inspección son ventiladas con caños de PVC de 4” a los cuatro vientos, embutidas en el muro más cercano, según indicación de la inspección.
Los desagües de los split en los consultorios, desaguan por tubería embutida en la pared, hacia las piletas de pisos.
En el consultorio del dentista se prevé colocación de desagüe y provisión de agua de sillón odontolo y compresor, la ubicación de los elementos de este consultorio, se indicara por un experto en la obra, antes de comenzados los trabajos de instalaciones y revoques.
Los tanques de reserva están provisto de flotante y corte automático (tricapa de PVC de 500 lts c/tapa a rosca) se colocan en losa del SUM según el plano correspondiente, la provisión de agua se hace por medio de caño K/6 o K/8 de 1” de polietileno negro que se provee en rollos, desde la red de calle hacia los tanque de reserva (3). Se confecciona un caño colector de 1” con tres bajadas de 3/4” cada una y llave esférica independiente: una para termotanque baños y cocina, y otra funciona como válvula de limpieza.
Desde colectora de bajada de tanques a distribución de agua fría, se provee y coloca una bomba presurizadota, para dar presión de agua, las características de la misma para su correcto funcionamiento es responzabilidad de la Empresa contratista.
Se provee e instala cañería para agua caliente y fría de polipropileno, copolímero Randon T3 para alta presión, alto impacto tipo ACUA-SISTEM DE ½” de diámetro mínimo, incluyendo en el tendido todas las piezas y accesorios especiales así como elementos de transición necesarios entre distintos materiales.
Las llaves de paso que se utilizan son de bronce cromado FV a válvula suelta con campana cromada y volantes ídem a la grifería instaladas una por cada artefacto a surtir.
La colocación de los caños de agua fría y caliente, deben ir en forma conjunta aproximadamente a 40 cm. del nivel de piso terminado, realizando las subidas correspondientes a los artefactos. En caso de llevar flexibles a la vista, los mismos son cromados del tipo FV.
Los artefactos a instalar son:
3 Tanques de reserva tricapa de PVC, tapa a rosca, de 500 litros cada uno.
2 termotanques solares de 200 litros cada uno,marca Energysol.
AULAS JARDIN MATERNAL:
De losa blanco marca FERUM:
Línea Clásica para niños:
2 inodoros c/mochila
Línea Andina largo c/ mochila y tapa:
De acero inoxidable marca Mi Pileta:
3 piletas de cocina modelo 410
Grifería marca FV:
3 griferías para mesada Línea Kansas.
MESADA PARA LAVATORIOS DE NIÑOS EN DOS SALAS:
4 Bachas Mi Pileta modelo 454
4 Monocomandos p/lavatorio FV , Linea Arizona
BAÑO PERSONAL JARDIN MATERNAL
De losa blanco marca FERRUM
1 bidet línea Andina
1 inodoro línea Andina largo con mochila y tapa
1 pileta línea Imola encastrable
Gritería marca FV:
1 juego para lavatorio línea California
1 juego de bidet línea California
COCINA JARDIN MATERNAL De acero inoxidable marca Mi Pileta:
1 pileta de cocina Mod. 445 (73 x 40 cm)
1 grifo pico móvil, monocomando alto p/mesada línea Swing.
COCINA JARDIN MATERNAL Y SUM
1 pileta de cocina Mod. 409 (123 x37)
2 grifo pico móvil, monocomando alto p/mesada línea Swing.
BAÑO CABALLEROS:
De losa blanco marca FERRUM:
3 Migitorios tipo OVAL c/ válvula
3 pileta línea Imola encastrable
3 gritería tipo Presmatic canilla automática para lavatorio
1 inodoro alto p/ discapacitados línea espacio
1 lavatorio línea Espacio para discapacitados
1 gritería tipo Presmatic 361.03
1 barral rebatible de 60
COCINA SECTOR SALUD
1 pileta mod. 443
BAÑOS PUBLICOS SECTOR SALUD
2 pileta línea Imola encastrable
2 inodoro línea Andina largo con mochila y tapa
BAÑO PERSONAL:
1cuadro y juego para ducha línea California
1 pileta mod. 410
1 gritería para mesada línea KANSAS
6 pileta mod. 443
6 gritería monocomando alto p/mesada línea Swing pico móvil.
3 canillas ¾”
Accesorios marca FV, línea Allegro:
Mesadas GRIS MARA s/planos
Accesorios tipo Vallot :10 jaboneras, 12 pápeleros de inodoro, 10 portapapeles de piletas.
Se deben respetar la ubicación de los artefactos y el tendido de caños sugeridos en los planos, la empresa podrá realizar consultas por escrito acerca de lo anterior para optimizar la instalación.
Artículo 18º - INSTALACIÓN DE GAS: Comprende todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo que sin estar específicamente detallado, sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan liberarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción.
Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y accesorios, los cuales pueden instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento; todos estos trabajos cuando no varíen las cantidades, pueden ser exigidos, debiendo el contratista satisfacerlo a su exclusivo cargo.
Es su obligación ejecutar las pruebas reglamentarias que los organismos específicos y habilitantes del sistema requieran. La conexión a la red es parte del presupuesto, debe hacerse desde la cañería domiciliaria más cercana. Ver plano anexo presentado por la empresa CAMUZZI.
El nicho a instalar está ubicado en LM, debiendo verificar la capacidad de conducción de la instalación según los artefactos requeridos. En el edificio la cañería esta embutida en su totalidad.
Cañerías: Se utilizarán caños SIGAS termofusión según lo indicado en pliego general. Se instalan y bajan por los lugares indicados en el plano. Se efectúan las pruebas manométricas de rigor, según pliego general.
Se proveen por la Empresa los artefactos que a continuación se detallan:
3 Equipos marca GOODMAN de calefacción y aire de 36MP 150 – 35000kcal, el calculo final queda a cargo de la empresa contratista.
3 evaporadoras 6TR
3 unidades condensadoras 6TR
Con conductos de cañeria de chapa galvanizada con aislamiento TBA 5000, con controles digitales y rejas de regulación.
2 cocinas con horno y 4 hornallas tipo Domec.
2 termotanques 120 litros tipo Rheem.
1 caldera tipo Peisa de 35000 calorias
Radiadores en todos los locales según calcula de la empresa a contratar para la climatizacion.
Todos los artefactos son provistos por el Contratista atendiendo a los planos correspondientes, los mismos se instalan en los lugares indicados en los planos y se conectan por medio de unión doble de fácil acceso o llave de paso con campana.
El instalador matriculado debe probar in-situ los artefactos que lo requieran sin costo adicional para el comitente.
Las ventilaciones de los artefactos, son provistas y colocadas por el contratista de Instalación de Gas. En cocinas y otros se colocan las rejillas reglamentarias en acero inoxidable, en los termotanques, las ventilaciones se realizan en chapa galvanizada de igual diámetro de salida de gases quemados, a proveer y colocar por el contratista.
Todos los artefactos que se provean tendrán el sello de aprobación de Gas Natural. Serán de las capacidades, calorías y/o características que se indican en planos.
Las ventilaciones y tomas de aire reglamentarias deben ser provistas por el instalador responsable de las instalaciones y ser aprobadas en cuanto a tipo y cantidad por la Dirección de Obra.
Artículo 19º - PINTURA: Los trabajos de pintura se ejecutan de acuerdo a las reglas del arte de la construcción, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
Se deben tomar todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia.
Es condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.
El contratista realiza previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y tono que la Inspección de obra indique; a tal efecto el contratista debe solicitar las tonalidades y colores por nota, e ir realizando las muestras necesarias para satisfacer: color, valor y tono que se exijan. Luego en paños de extensiones no menores de cuatro metros cuadrados de superficie, se realizan las muestras para la aprobación de la Inspección. De no responder la pintura a la muestra aprobada se hacen repintar las obras a solo juicio de la Inspección.
La última mano de pintura se aplica después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.
Previo a la aplicación de la pintura al látex, se limpia a fondo la pared y el cielorraso por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Seguidamente se aplica una mano de fijador, diluido con “aguarrás”, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. Finalmente se aplican las manos de pintura necesaria que garanticen el perfecto acabado y recubrimiento de los paramentos, dejando secar 4 horas entre mano y mano. Las carpinterías de madera, se deben lijar a fondo para luego recibir la primera mano de base para madera una vez transcurrido el secado se procederá a pintar con varias manos, dejando secar 24 horas entre mano y mano. La inspección de obra determina cuando haya llegado a un acabado aceptable, tres manos mínimo.
Todas las piezas metálicas que no posean tratamiento galvánico de fabrica, son protegidas del oxido mediante convertidores que lo neutralice, los haga estables y lo fije al sustrato.
Los mismos son de marca reconocida en el mercado local y su color es a definir por la inspección.
Los componentes metálicos se protegen con el producto mencionado, realizado en taller mediante aplicación a soplete, teniendo especial cuidado de cubrir la totalidad de los intersticios que se pudieran presentar.
Para la aplicación, la superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros contaminantes.
Se elimina el oxido flojo por abrasión (esmerilado o lijado), y se aplica una mano procurando llegar a cubrir completamente la pieza.
El producto debe diluirse entre 10 a 15% como punto de partida para la aplicación con soplete convencional.
Artículo 20º - OBRAS VARIAS:
La presente licitación pública consiste en la construcción de la extensión de la red de gas en el Barrio Pickelado, en Olavarría,...