Source: http://docplayer.it/1603437-Rivelazione-incendi-e-prevenzione-incendi-dott-ing-annalicia-vitullo-comando-provinciale-vigili-del-fuoco-di-parma.html
Timestamp: 2018-04-26 23:27:04+00:00
Document Index: 162675679

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 1', 'art. 2', 'art. 5', 'art.1', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 2', 'arti 1']

Rivelazione incendi e prevenzione incendi. Dott.Ing. Annalicia Vitullo - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma - PDF
Download "Rivelazione incendi e prevenzione incendi. Dott.Ing. Annalicia Vitullo - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma"
1 Rivelazione incendi e prevenzione incendi
2 Di cosa parliamo? 1. Il quadro normativo: DM 37/ La normativa di prevenzione incendi: certificazione 3. La regola dell arte: UNI 9795 EN Rivelazione e prevenzione incendi: la progettazione degli impianti nelle attività soggette
3 Rivelazione incendi e prevenzione incendi 1. Il quadro normativo: DM 37/2008
4 Impianti di rivelazione ed allarme incendi: il DM 37/2008 Gli impianti di rivelazione ed allarme incendi rientrano nell ambito di applicazione del DM 22 aprile 2008 n. 37, ai sensi: dell art. 1 comma 1 Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.. dell art. 1 comma 2 lett. g) Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:.. g) impianti di protezione antincendio. dell art. 2 comma 1 lett. h) Ai fini del presente decreto si intende per: h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rivelazione di gas, di fumo e d'incendio;
5 Impianti di rivelazione ed allarme incendi: il progetto (art. 5 DM 37/2008) Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all art.1 comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. DA CHI? da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: in alternativa dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice a).. g) h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
6 Impianti di rivelazione ed allarme incendi: il progetto (art. 5 DM 37/2008) I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'uni, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
7 Impianti di rivelazione ed allarme incendi: realizzazione ed installazione (art. 6 DM 37/2008) Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'uni, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
8 Impianti di rivelazione ed allarme incendi: la dichiarazione di conformità (art. 7 DM 37/2008) Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all' articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all' articolo 5.
9 Rivelazione incendi e prevenzione incendi 1. Il quadro normativo: DM 37/ La normativa di prevenzione incendi: certificazione
10 Impianti di rivelazione ed allarme incendi: la certificazione ai fini del CPI La documentazione da allegare all istanza di sopralluogo è unicamente la dichiarazione di conformità prevista dall art. 7 del DM 37/2008, redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto...limitatamente agli impianti di protezione antincendio (impianti di estinzione degli incendi e impianti di rivelazione e segnalazione d incendio) lo schema di impianto realizzato e la relazione sintetica sui materiali e componenti impiegati dovranno essere acquisiti solo qualora non siano già compresi nella documentazione allegata all istanza di parere di conformità sul progetto di cui all art. 2 del DPR 37/98, ovvero nel caso in cui siano state apportate modifiche significative in corso d opera rispetto alla documentazione presentata. (lett.circ. P515/4101 del 24 aprile 2008)
11 Impianti di rivelazione ed allarme incendi: la certificazione ai fini del CPI.. e se la dichiarazione di conformità non è disponibile??
12 pag. 1 on n tà anti i m pi 7 r o f im rt. n o li ( a c i r g to ) d 8 e pe re 200 n io ile, dec /4/ z a rib el 4 r 2 a i l e h ep e d de c i r or 5 d ù la pi vig 51 i P u sia in c. n on ta circ i o n tra tt. s ca ta o 'en le l e ot ell 8 n d d 00 o l o r o p a 7/2 s m tata pri. 3 s iti M. a D i s egu 6 es mma co pag. 2
13 Rivelazione incendi e prevenzione incendi 1. Il quadro normativo: DM 37/ La normativa di prevenzione incendi: certificazione 3. La regola dell arte: UNI 9795 EN 54
14 Norma UNI 9795 ed. Aprile 2005 Un sistema fisso automatico di rivelazione d'incendio ha la funzione di rivelare e segnalare un incendio nel minor tempo possibile
15 Norma UNI 9795 ed. Aprile 2005 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione e di allarme d incendio Si applica a: Sistemi fissi automatici di rivelazione ed allarme d incendio, dotati di rivelatori puntiformi di fumo, di calore e di rivelatori ottici lineari di fumo, collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione; Sistemi fissi di segnalazione manuale ed allarme d incendio destinati ad essere installati in edifici adibiti ad uso civile ed industriale La norma deve essere inoltre tenuta in considerazione in tutte le altre condizioni di installazione di rivelatori
16 Quali sono i componenti dei sistemi fissi automatici di rivelazione d'incendio? UNI EN 54-1 Rivelatore/i d'incendio Punto/i di segnalazione manuale Centrale di controllo e segnalazione Apparecchiatura di alimentazione Dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio Stazione di ricevimento dell'allarme incendio Dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto Stazione di ricevimento dei segnali di guasto Comando del sistema automatico antincendio Sistema automatico antincendio Dispositivo/i di allarme incendio Componenti che devono essere sempre presenti
17 Norma UNI 9795 ed. Aprile 2005 Riferimenti normativi: EN 54 parti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11,12
18 Principali novità introdotte dalla norma UNI 9795/05 1. Introduzione dei rivelatori lineari secondo EN Introduzione dei punti di allarme manuali in accordo ad EN Introduzione dei dispositivi sonori di allarme incendio in accordo ad EN Modifica elementi di connessione: non possono più essere utilizzati i cavi telefonici e non vengono considerate le modalità di posa (sono ammesse, comunque, solo interconnessioni via cavo)
19 Rivelazione incendi e prevenzione incendi 1. Il quadro normativo: DM 37/ La normativa di prevenzione incendi: certificazione 3. La regola dell arte: UNI 9795 EN Rivelazione e prevenzione incendi: la progettazione degli impianti nelle attività soggette
20 Qual è lo scopo di un sistema di rivelazione e allarme incendio? Favorire un tempestivo esodo delle persone, degli animali nonché lo sgombero di beni Attivare i piani di intervento Attivare i sistemi di protezione contro l'incendio ed eventuali altre misure di sicurezza
21 .. ma allora....quando è necessario prevedere un sistema di rivelazione e allarme incendi?..e come deve essere progettato e realizzato per raggiungere lo scopo?
22 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 1
23 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 1. Nelle attività normate, laddove è prescritta dalla specifica regola tecnica: Obbligo dell impianto rivelazione incendi di Obbligo allarme di dell impianto MUSEI Nessuna indicazione sulle caratteristiche e sulle prestazioni dell impianto EDIFICI DI CARATTERE STORICO ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE O ARCHIVI Regola dell arte (p.e. UNI 9795)
24 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 1. Nelle attività normate, laddove è prescritta dalla specifica regola tecnica: Obbligo dell impianto di rivelazione incendi solo per locali ad elevato carico di incendio (>30kg/mq) Obbligo dell impianto di allarme Nessuna indicazione sulle caratteristiche e sulle prestazioni dell impianto SCUOLE Regola dell arte (p.e. UNI 9795)
25 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 1. Nelle attività normate, laddove è prescritta dalla specifica regola tecnica: Obbligo dell impianto di rivelazione incendi solo in alcune condizioni (es. in tutti gli alberghi con capienza superiore a 100 p.l, nei depositi, e altre) ALBERGHI La norma contiene indicazioni sulle caratteristiche e sulle prestazioni dell impianto
26 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 1. Nelle attività normate, laddove è prescritta dalla specifica regola tecnica: Obbligo dell impianto di rivelazione incendi negli impianti sportivi al chiuso con più di 1000 posti e negli ambienti interni degli impianti sportivi all aperto con più di 5000 posti. IMPIANTI SPORTIVI Nessuna indicazione sulle caratteristiche e sulle prestazioni dell impianto Regola dell arte (p.e. UNI 9795)
27 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 1. Nelle attività normate, laddove è prescritta dalla specifica regola tecnica: Obbligo dell impianto di rivelazione incendi solo in alcune condizioni (es. impianti di ventilazione, ambienti con carico di incendio superiore a 30 kg/ mq, etc.) LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO L impianto deve essere realizzato a regola d arte secondo la norma UNI 9795
28 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 1. Nelle attività normate, laddove è prescritta dalla specifica regola tecnica: Obbligo dell impianto di rivelazione e segnalazione incendi. La norma contiene indicazioni sulle caratteristiche e sulle prestazioni dell impianto OSPEDALI
29 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 1. Nelle attività normate, laddove è prescritta dalla specifica regola tecnica: Obbligo dell impianto di rivelazione e segnalazione incendi La norma contiene indicazioni sulle caratteristiche e sulle prestazioni dell impianto UFFICI
30 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 2
31 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 1. In tutte le attività soggette, laddove è stata inserita come misura di protezione al fine della determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco richieste alle strutture (D.M. 9/3/2007) q f,d = δq1 δ q2 δn qf δn = Πδni δn4 = 0,85 fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione in presenza di sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio
32 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 1. In tutte le attività soggette, laddove è stata inserita come misura di protezione al fine della determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco richieste alle strutture (D.M. 9/3/2007) L.circ. Prot. P414/4122 qsott.55 del 28/3/2008 = δ δ q2 δn qf f,d q1 δn = Πδni δn4 = 0,85 fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione in presenza di sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio
33 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 1. In tutte le attività soggette, laddove è stata inserita come misura di protezione al fine della determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco richieste alle strutture (D.M. 9/3/2007) Nessuna indicazione sulle caratteristiche e sulle prestazioni dell impianto L.circ. Prot. P414/4122 qsott.55 del 28/3/2008 = δ δ q2 δn qf f,d q1 δn = Πδni fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione Regola dell arte (p.e. UNI 9795) δn4 = 0,85 in presenza di sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio
34 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 3
35 Rivelazione incendi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi In tutte le attività soggette, laddove venga adottato un approccio prestazionale (DM 9/5/2007) e l adozione di un sistema di rivelazione ed allarme incendi sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza definiti L impianto di rivelazione, oltre ad essere conforme alla regola dell arte, deve essere progettato in funzione degli obiettivi di sicurezza antincendio e dei livelli di prestazione fissati in fase di progetto.
36 Esempio applicativo (1/5 ) ESEMPIO: Procedimento di deroga al punto 5.4. del D.M. 26/8/ Lunghezza delle vie di uscita. La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente. Il richiedente applica la metodologia dell approccio ingegneristico ai sensi del DM 9/5/2007
37 Esempio applicativo (2/5) PRIMA FASE: analisi qualitativa Definizione del progetto Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio Individuazione dei livelli di prestazione Individuazione degli scenari di incendio di progetto Obiettivi primari di sicurezza (allegato A2: sicurezza in caso di incendio DPR 246/93, recepimento Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione) minimizzare le cause di incendio; garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali; limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
38 Esempio applicativo (3/5) SECONDA FASE: analisi quantitativa Scelta dei modelli Risultati delle elaborazioni Individuazione del progetto finale Documentazione di progetto Modelli utilizzati Parametri e valori associati Origine e caratteristiche dei codici di calcolo Confronto fra risultati e livelli di prestazione
39 Esempio applicativo (4/5) t ASET > t RSET I livelli di prestazione individuati devono essere garantiti per un tempo (ASET) superiore al tempo necessario per evacuare l edificio (RSET)
40 Esempio applicativo (5/5) ISO TR (Annex D) ASET RSET t ASET > t RSET t RSET Δt = a + Δtpre + Δttrav Impianto di rivelazione
41 Esempio applicativo (5/5) Impianto di rivelazione ed allarme ISO TR (Annex D) ASET RSET Obiettivi di sicurezza t ASET > t RSET t RSET Δt = a + Δtpre + Δttrav Impianto di rivelazione Livelli di prestazione
La Qualificazione del Personale Addetto ai Servizi di Sicurezza: Il Settore Antincendio D.M. 10 Marzo 1998 D.M. 37 22/01/2008 Direttiva Servizi TC4 CEN/CLC A cura di Mirco Damoli La Qualificazione del