Source: http://docplayer.it/10027481-Le-verifiche-in-laboratorio-e-in-opera-centro-di-informazione-sul-pvc.html
Timestamp: 2018-11-19 22:28:57+00:00
Document Index: 14770243

Matched Legal Cases: ['arti 1', 'arti 1', 'arte 3', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 5', 'art. 4']

LE VERIFICHE IN LABORATORIO E IN OPERA. Centro di Informazione sul Pvc - PDF
Download "LE VERIFICHE IN LABORATORIO E IN OPERA. Centro di Informazione sul Pvc"
Irma Dolce
1 LE VERIFICHE IN LABORATORIO E IN OPERA Centro di Informazione sul Pvc
2 Grandezze pertinenti agli edifici e ai prodotti ed elementi edili: indici di valutazione Sono grandezze indipendenti dalla frequenza Esprimono la prestazione acustica con un numero unico Sono direttamente confrontabili coi valori limite di legge Sono definiti nelle norme europee (armonizzate) NORME DI RIFERIMENTO PER L ISOLAMENTO: UNI EN ISO parti 1 e 2 (1997)
3 indici di valutazione: termini di adattamento Queste norme definiscono anche i termini di adattamento allo spettro. Essi permettono di fare confronti con altri paesi dove si utilizzano grandezze espresse in db(a), distinte a secondo dello spettro della sorgente di emissione di rumore. In particolare Ctr si riferisce a rumore di traffico stradale C si riferisce a rumore rosa, tipico di sorgenti interne agli edifici (conversazione, musica, radio e TV)
4 TERMINI DI ADATTAMENTO ALLO SPETTRO: UNI EN ISO parti 1 e 2 (1997) Es: isolamento acustico D2m,nT,w (C,Ctr) = 31 (-1;-3) db D2m,nT,A=(31+C)=(31-1)= 30 db(a) rumore rosa D2m,nT,tr=(31+Ctr)=(31-3)= 28 db(a) traffico stradale
5 Grandezze pertinenti agli edifici e ai prodotti edili
6 Per affrontare correttamente le problematiche legate alla valutazione delle prestazioni acustiche di un edificio e dei suoi elementi, bisogna considerare tutti i diversi contributi della trasmissione sonora da un ambiente all altro. Tali contributi si sommano in base al principio di sovrapposizione degli effetti: si identifica un elemento esposto al suono nell ambiente emittente e un elemento che irradia nell ambiente ricevente. Contributi della trasmissione sonora: d = diretta, attraverso la parete di separazione f = laterale, attraverso le pareti laterali e = diretta, dovuta ai piccoli elementi s = indiretta, dovuta per es. agli impianti di ventilaz.
7 Sorgente di rumore aereo Diversi contributi della trasmissione sonora: d = diretta (parete di separazione) f = laterale e = diretta (es. piccoli elementi) s = indiretta (es. impianti di ventilazione) Sorgente di rumore da impatto si identifica un elemento esposto al suono nell ambiente emittente e un elemento che irradia nell ambiente ricevente
8 La normativa RIFERIMENTO norma tecnica norme europee (armonizzate) legislazione legge 447/1995 e relativi decreti ( legge quadro sull inquinamento acustico )
9 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 Tale decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. I valori di riferimento sono indipendenti dalla zonizzazione acustica del territorio, ma sono distinti in base alla destinazione d uso degli edifici.
11 Metodi di valutazione VERIFICA DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE DEI PRODOTTI ADOZIONE DI METODI DEFINITI DALLE NORMATIVE EUROPEE ARMONIZZATE VERIFICA DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE DELLE OPERE ADOZIONE DI METODI PER LA PREVISIONE TEORICA ADOZIONE DI METODI PER LA VERIFICA SPERIMENTALE IN OPERA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI PRESTAZIONALI DI LEGGE CONFRONTO TRA I RISULTATI TEORICI E/O SPERIMENTALI E I VALORI LIMITE DI LEGGE
12 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE DEI PRODOTTI Principali metodi di valutazione in laboratorio MISURA DEL POTERE FONOISOLANTE MISURA DEL RUMORE DA CALPESTIO MISURA DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO
13 Potere fonoisolante: camere senza trasmissione laterale L'assetto di prova ha le seguenti caratteristiche: la costruzione è formata da due camere affiancate, comunicanti con un apertura di circa 10 m2 entro la quale, di volta in volta, è montato il divisorio in prova. Entrambe le camere poggiano su supporti elastici; fra i due ambienti, di ricezione e di emissione, vi è una separazione strutturale completa, onde evitare ogni possibilità di trasmissione laterale. Sempre allo scopo di neutralizzare ogni possibile via di trasmissione laterale, le superfici interne dei due locali sono rivestite con contropareti dotate di un alto smorzamento interno e le pavimentazioni sono di tipo galleggiante. Soppressione delle trasmissioni laterali
14 Potere fonoisolante: camere senza trasmissione laterale
15 Potere fonoisolante: metodologia di prova Valutazione del potere fonoisolante La norma di riferimento è la UNI EN ISO 140 Parte 3a del 1997: stabilisce il metodo di misura in laboratorio del potere fonoisolante di elementi di edifici quali pareti, pavimenti, porte, finestre, elementi di facciata o facciate. Si definisce potere fonoisolante R la grandezza data dall'espressione: R = L1 - L Log (S/A) db L1 L2 S A 1) livello medio di pressione sonora nell'ambiente di emissione, in decibel; livello medio di pressione sonora nell'ambiente di ricezione, in decibel; area dell'elemento in prova, in m2; area di assorbimento acustico equivalente dell'ambiente di ricezione, in m 2. L'area di assorbimento equivalente A presente nel termine di correzione della relazione (1) viene calcolata a partire dai valori misurati del tempo di riverberazione, mediante la formula di Sabine: A = 0,16 V/T V T m2 volume dell'ambiente di ricezione, in m 3; tempo di riverberazione dell'ambiente di ricezione, in secondi.
16 Potere fonoisolante: metodologia di prova Generazione del campo sonoro nell'ambiente di emissione La sorgente sonora viene sistemata nell'ambiente di emissione in modo da produrre un campo sonoro il più possibile uniforme e a una distanza dal divisorio in esame tale che non sia predominante la radiazione sonora diretta sullo stesso. Per le misure viene utilizzato il rumore bianco. A A M A Posizione altoparlante M M Posizione microfono su asta rotante A
17 Potere fonoisolante: metodologia di prova Livello sonoro nell'ambiente di emissione e di ricezione Il livello medio di pressione sonora viene ottenuto mediante la tecnica del microfono mobile con integrazione spazio temporale del quadrato della pressione sonora. Il microfono mobile è disposto in modo tale da rispettare i requisiti richiesti dalla norma ISO 140 Parte 1 a. Per l'esecuzione delle misure il microfono viene posto sull'asta rotante inclinata in modo tale che l'altezza minima del microfono dal pavimento sia di 1m e quella massima sia di 2m.
18 Potere fonoisolante: metodologia di prova Procedimenti di misura Il livello di pressione sonora è misurato utilizzando filtri di 1/3 di ottava nella seguente serie di frequenze nominali: Hz Hz L'area di assorbimento equivalente A dell ambiente di ricezione, presente nel termine di correzione della relazione R = L1 - L Log (S/A) db viene calcolata a partire dai valori misurati del tempo di riverberazione, mediante la formula di Sabine: A = 0,16 V/T m2 dove: V T è il volume dell'ambiente di ricezione, in m3; è il tempo di riverberazione dell'ambiente di ricezione, in secondi.
19 Potere fonoisolante: metodologia di prova Misura del tempo di riverberazione dell ambiente di ricezione La misura del tempo di riverberazione è eseguita secondo le modalità prescritte dalla norma ISO 354. Vengono impiegate due posizioni dell altoparlante e tre posizioni di microfono con due letture in ciascuna posizione Si approssima la curva reale con una retta a pendenza costante. Si misura il T20 (tempo necessario affinché il livello di pressione sonora iniziale diminuisca di 20 db), a partire da 5 db sotto al livello di pressione sonora costante della emissione iniziale. Da T20 per estrapolazione si ottiene T60.
20 Potere fonoisolante: metodologia di prova Posizionamento del provino Se l'elemento da valutare è più piccolo dell'apertura di prova, come nel caso di una finestra, di una porta o di un pannello, esso viene installato entro una parete ad elevato potere fonoisolante, costruita nell'apertura di prova stessa. Posizione provino Il provino è posizionato nell'apertura di prova come elemento di separazione tra la camera di emissione e la camera di ricezione. Viene montato come si usa in opera.
21 Pot. Fonoisolante - valore unico di valutazione Indice di valutazione del potere fonoisolante Applicando la norma UNI EN ISO del 1997, si ricava una singola quantità atta a caratterizzare globalmente la prestazione acustica considerata; tale quantità è denominata indice di valutazione del potere fonoisolante, Rw; esso si ottiene: 1) confrontando lo spettro dei valori sperimentali del potere fonoisolante R in funzione della frequenza nel campo tra 100 Hz e 3150 Hz con una curva di riferimento definita nella UNI EN ISO 717 parte 1 a; 2) traslando la curva di riferimento in modo che si avvicini il più possibile a quella sperimentale; 3) Rw è il valore in decibel dell ordinata a 500 Hz della curva di riferimento risultante dal procedimento di traslazione. Per tenere conto dei diversi spettri delle sorgenti di rumore sono stati definiti dalla UNI EN ISO 717-1, 1997 i termini di adattamento spettrale C e C tr; tali termini vengono calcolati come previsto nella suddetta norma e aggiunti all indice di valutazione nell espressione dei risultati.
22 Potere fonoisolante Risultati: procedimento Per bande frequenza di 1/3 d ottava: 1) si misurano L1 e L2 (emissione e ricezione); 2) si misura T nell ambiente di ricezione; 3) si calcola R; 4) si confronta R con curva riferimento; 5) si calcola Rw indice indipendente dalla frequenza.
23 Assorbimento acustico: camera riverberante
24 Camera riverberante: metodologia di prova Determinazione del coefficiente di assorbimento acustico La norma di riferimento è la UNI EN ISO 354 del 1988: stabilisce il metodo di misura in laboratorio dell assorbimento acustico di elementi di edifici quali pannelli, divisori, schermi, rivestimenti di pareti, intonaci ed elementi di arredo. Si definisce area di assorbimento acustico equivalente A di un campione in prova la grandezza data dall'espressione: A = 55,3 V/c (1/T2 1/T1) V c T1 T2 m2 A = 55,3 V/Tc formula di Sabine volume della camera riverberante, in m3; velocità del suono nell aria (c = t, con t temperatura in oc), in m/s; tempo di riverberazione della camera riverberante vuota, in secondi; tempo di riverberazione della camera riverberante con l elemento in prova, in secondi. area di assorbimento acustico equivalente = area ipotetica totalmente assorbente che darebbe lo stesso tempo di riverberazione misurato in una stanza reale si calcola il coefficiente di assorbimento acustico α S con l espressione: A area di assorbimento acustico equivalente dell'elemento in prova (m2) S superficie di assorbimento dell'elemento in prova, in m 2 α S = A/S
25 Camera riverberante: metodologia di prova Generazione del campo sonoro nell'ambiente di emissione Si usa un altoparlante (la sorgente sonora) che emette rumore bianco. La UNI EN ISO 354 prevede che si abbia un tempo di emissione sufficientemente lungo tale da produrre un livello di pressione sonora costante nella camera riverberante: si usa un tempo di emissione di tre secondi. La misura deve essere eseguita con la sorgente sonora in almeno due posizioni differenti (distanti fra loro almeno 3 metri): si usano tre differenti posizioni. Posizione altoparlante
26 Camera riverberante: metodologia di prova Ricezione del campo sonoro nell'ambiente di emissione La ricezione del campo sonoro si effettua tramite microfoni: la norma UNI EN ISO 354 richiede almeno 3 microfoni (distanti tra loro 1,5 m, posti a 2 m dalle sorgenti sonore ed a 1m dagli altri elementi presenti nella camera). Posizione microfono
27 Camera riverberante: metodologia di prova Misura dei tempi di riverberazione Si definisce tempo di riverberazione T (o T60) il tempo, in secondi, necessario affinchè il livello di pressione sonora diminuisca di 60 db dopo che la sorgente sonora sia stata spenta. Si approssima la curva reale con una retta a pendenza costante. Si misura il T20 (tempo necessario affinché il livello di pressione sonora iniziale diminuisca di 20 db), a partire da 5 db sotto al livello di pressione sonora costante della emissione iniziale. Da T20 per estrapolazione si ottiene T60. Esempio di decadimento del livello sonoro
28 Camera riverberante: metodologia di prova Misura dei tempi di riverberazione Il tempo di riverberazione viene misurato utilizzando filtri di 1/3 di ottava nella seguente serie di frequenze nominali: Hz Hz Le curve di decadimento da cui si ottengono i tempi di riverbero devono essere almeno 12 (ad esempio 2 acquisizioni per ciascuno dei 6 differenti posizionamenti sorgente/microfono). I tempi di riverberazione vengono infine mediati aritmeticamente. Per l'esecuzione della prova si usano 6 microfoni, opportunamente distribuiti nella camera, e si eseguono 3 acquisizioni per ciascuna delle 18 differenti combinazioni cassa/microfono (per un totale di 54 curve di decadimento). Il procedimento si applica una volta a camera vuota, per calcolare T1 T1 T2 e una volta con il provino in camera, con microfoni e sorgenti nelle medesime posizioni, per calcolare T2
29 Camera riverberante: allestimento di prova Posizionamento del provino Il provino deve avere un area compresa tra 10 e 12 m 2. Deve avere una forma rettangolare con un rapporto tra lunghezza e larghezza compreso tra 0,7 e 1 Nessuna delle sue parti deve essere più vicina di 1 metro ai lati della camera. I lati del provino non devono essere paralleli ai lati più vicini della camera. Posizione provino
30 Assorbimento - Risultati: procedimento 1) si misura T1 (camera vuota) 2) si misura T2 (camera con provino) 3) si calcola A = 55,3 V/c (1/T2 1/T1) 4) si calcola α S = A/S Coefficiente di assorbimento acustico S Curva di riferimento definita dalla UNI EN ISO K Frequenze (Hz) 2K 4K Frequenza T1 T2 αs (Hz) 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1,00kHz 1,25kHz 1,60kHz 2,00kHz 2,50kHz 3,15kHz 4,00kHz 5,00kHz (s) 18,3 16,8 18,4 18,2 16,6 14,8 12,9 11,5 10,2 9,2 7,9 6,9 5,8 5,2 4,5 3,8 3,2 2,8 (s) 15,7 13,6 12,7 10,7 10,1 9,4 8,9 8,4 7,5 6,9 6,0 5,4 4,6 4,2 3,4 2,8 2,4 2,3 0,03 0,05 0,08 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,14 0,14 0,15 0,16 0,24 0,32 0,35 0,26
31 Assorbimento - Valore unico di valutazione Coefficiente di assorbimento acustico ponderato Applicando la norma UNI EN ISO del 1998, si ricava una singola quantità atta a caratterizzare globalmente la prestazione considerata; tale quantità è denominata coefficiente di assorbimento acustico ponderato, α W; si ottiene 1) calcolando, a partire da αs, il coefficiente di assorbimento acustico pratico α p per banda di ottava come media aritmetica dei tre coefficienti di assorbimento αs delle bande di terzo d'ottava all'interno dell'ottava stessa; 2) confrontando la curva degli αp nel campo di frequenze tra 250 Hz e 4000 Hz con una curva di riferimento definita dalla norma UNI EN ISO ) α W è il valore a 500 Hz dell'ordinata della curva di riferimento possibile alla curva di traslata in modo da avvicinarsi il più αp 4) Se in corrispondenza di qualche banda d'ottava la curva di traslata di 0,25 o più, si aggiunge al valore α p supera il valore della curva di riferimento α W uno o più indicatori di forma: L, M, H (L se l'eccesso di assorbimento si verifica a 250 Hz; M se si verifica a 500 Hz o 1000 Hz, H se si verifica a 2000 Hz o 4000 Hz).
32 Valore unico di valutazione α w Valutazione secondo la UNI EN ISO 11654: α w = 0,15 (LH) Si raccomanda vivamente di utilizzare questo indice di valutazione unico in combinazione con la curva del coefficiente di assorbimento acustico completa. La presenza di un indicatore di forma segnala che il coefficiente αp è notevolmente maggiore dei valori della curva di riferimento traslata, pertanto si consiglia fortemente il committente della prova di non limitarsi all'analisi del valore di αw ma di esaminare anche la curva del coefficientedi assorbimento acustico completa.
33 valutazione in opera I collaudi in opera hanno senso solo se 1 - eseguiti a lavori completamente ultimati (a cantieri chiusi) 2 - facendo sospendere tutte le attività di cantiere 3 - a locali arredati con arredi fissi (gli arredi mobili potrebbero essere d impiccio) 4 - a porte e finestre chiuse
34 Le misurazioni in opera L attendibilità e la ripetibilità maggiore si ottiene con sorgente di rumore standard (altoparlante e non traffico o altre fonti locali) Per lo svolgimento delle misure, traffico e altre fonti (locali pubblici, metrò ecc.) possono essere di ostacolo alla misurazione per cui si è costretti a operare in giorni o orari favorevoli (giorni festivi ore notturne o altro) In genere, se possibile, la misurazione viene ripetuta almeno due volte per cautelarsi da problemi dovuti a interferenze e/o altri inconvenienti tecnici Avvertire sempre eventuali vicini e/o confinanti che si sta operando con dispositivi rumorosi e fastidiosi e chiedere di avere pazienza per un determinato periodo di tempo.
35 L importanza del sopralluogo Fare sempre un sopralluogo per: scegliere l ambiente di prova più significativo e, in alcuni casi, rappresentativo della situazione più sfavorevole. L ambiente interno in cui si fanno le misurazioni di livello sonoro o di tempo di riverberazione deve essere: di volume non troppo piccolo per permettere il rispetto delle distanze tra pareti e microfoni e altoparlanti (se possibile non meno di 2m x 2m di superficie); in ambienti grandi è comunque possibile fare misurazioni. di forma non troppo irregolare per non mettere troppo in difficoltà chi esegue la misura (che comunque si può fare).
36 L ambiente interno in cui si fanno le misurazioni di livello sonoro o di tempo di riverberazione deve essere: situato, se possibile, ai piani più bassi, per problemi di trasportabilità di strumentazione pesante (altoparlante, macchina-calpestio), e problemi di disposizione del microfono e dell altoparlante esterni (per prove su facciata). Se si fanno prove di facciata su piani fuori terra far preparare strutture di appoggio per sostenere microfoni e/o altoparlante. Nel caso di prove di calpestio verificare la continuità del solaio su più ambienti sottostanti. L ideale sarebbe l identità tra ambiente superiore e inferiore; in caso contrario prevedere la verifica disponendo la macchina del calpestio anche negli ambienti superiori adiacenti e/o laterali; ciò darà utili indicazioni se si deve prevedere un trattamento di bonifica. Verificare la presenza di alimentazione elettrica per strumentazione e illuminazione (prese funzionanti e compatibili). Fare una documentazione fotografica durante il sopralluogo e durante le misurazioni per evitare contestazioni.
37 Collaudi in opera esempio di strumentazione Analizzatore in tempo reale Macchina per calpestio Microfono e cassa acustica
38 Valutazione in opera dell isolamento degli elementi di facciata e delle facciate a. metodologia impiegata GRANDEZZA: D2m,nT = D2m + 10 lg (T/T0) [db] ISOLAMENTO ACUSTICO DA RUMORI AEREI NORMALIZZATO RISPETTO AL TEMPO DI RIVERBERAZIONE INDICE DI VALUTAZIONE: D2m,nT,w (C,Ctr) [db] ( UNI EN ISO 717 parte 1) D2m = L1,2m L2 è la differenza tra il livello di pressione sonora all esterno a 2 m dalla facciata e il livello di pressione sonora nell'ambiente ricevente, in decibel; NORMA: UNI EN ISO 140 parte 5 del 2000 T è il tempo di riverberazione dell ambiente di ricezione, in secondi; T0 è il tempo di riverberazione di riferimento, pari a 0,5 s.
39 Valutazione in opera dell isolamento degli elementi di facciata e delle facciate fasi preparatorie Identificazione dell elemento in prova: facciata con serramenti MEZZERIA ELEMENTO IN PROVA PIANTA
40 fasi preparatorie Se la stanza è molto grande o ha più di un muro esterno. si usano diverse posizioni della sorgente, si calcola l isolamento acustico per ogni posizione e si media in accordo all'espressione: D2m = 10 Log (1/n Σ 10 Di/10) db n è il numero di posizioni della sorgente; Di è l isolamento acustico per ogni combinazione sorgente-ricevitore. Identificazione dell elemento in prova: Grandi ambienti o facciate che comprendono più di un muro esterno PIANTA
41 Valutazione in opera dell isolamento degli elementi di facciata e delle facciate fasi preparatorie Identificazione elementi deboli: aperture e ponti acustici serramenti bocchette porte - cassonetti - cavedi - condotti di condizionamento PIANTA
42 fasi preparatorie Grandi ambienti o facciate che comprendono più di un muro esterno serramenti Identificazione elementi deboli: SALA MENSA aperture e ponti acustici bocchette Identificazione elementi disturbanti: locali confinanti rumorosi porte Locale Montacarichi e impianti (telefoni!!) PIANTA Vano scale
43 fasi operative: esterno Posizionamento dell altoparlante: - 7m dal centro dell elemento in prova - angolo di incidenza di 45 ±5 45 7m 5m 5m 5m 45 5m 7m 45 MEZZERIA ELEMENTO IN PROVA PIANTA SEZIONE
44 fasi operative: esterno Posizionamento del microfono: - 2m (±20cm) dal piano della facciata - 1m da balaustra o sporgenza 2m 1,5 m - 1,50m dal pavimento SEZIONE 7m 2m MEZZERIA ELEMENTO IN PROVA PIANTA
45 Esempio di risultati ELEMENTO PROVATO VALORE MISURATO Facciata (*) D2m,nT,w (C,Ctr) = 31 (-1;-3) db 40 db Solaio L n,w (Cl) = 65 (0) db 63 db 80 L'nT(dB) Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverberazione frequenza (Hz) frequenza (Hz) Dtr,2m,nT(dB) 60 Isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione con traffico stradale LIMITE DI LEGGE
46 Interpretazione dei risultati la valutazione per bande di frequenza anche se i valori limite imposti per legge o in capitolato sono espressi quasi sempre con un numero unico, conviene sempre esaminare l'intero spettro di valutazione; spesso risultati con lo stesso numero unico nascondono andamenti spettrali ben diversi 70 db 60 Potere fonoisolante R in db 50 due componenti diversi con lo stesso Rw=38 db Hz K Frequenza 2K 4K
47 Interpretazione dei risultati re fonoisolante secondo la UNI EN ISO (1997) a 1: posa in opera corretta. a 2: posa in opera NON corretta. l importanza della posa in opera Linea 1 Linea 2 70 db dai confronti mirati fatti in laboratorio si ottengono utili indicazioni che permettono di interpretare i risultati ottenuti in opera; per esempio l'influenza della cattiva posa sui collaudi particolarmente negativi 60 Potere fonoisolante R in db CORRETTA 50 posa in opera: Rw(C; Ctr)= 42 (-2;-6) db ERRATA posa in opera: Rw(C; Ctr)= 29 (0;-2) db Hz K Frequenza 2K 4K
48 Interpretazione dei risultati la ricerca dei punti deboli e lo studio degli interventi correttivi le recenti tecniche di fonoscopia permettono di visualizzare con una scala di colori la mappa di livelli di pressione o intensità acustica sulla superficie di componenti sottoposti a irraggiamento sonoro.
49 Interpretazione dei risultati la ricerca dei punti deboli e lo studio degli interventi correttivi Dal confronto delle mappe con i relativi spettri in frequenza si evidenziano i punti deboli e si decidono gli interventi correttivi. Anche in questo caso dai collaudi effettuati in opera si ottengono indicazioni utili all'individuazione di carenze non imputabili a una cattiva progettazione dell'intervento o a difetti dei materiali.
50 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE DEI PRODOTTI Verifiche prestazionali di rumorosità di impianti
51 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 Determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici. Distingue tra: servizi a funzionamento continuo; servizi a funzionamento discontinuo.
52 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria; - sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
53 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 Le grandezze di riferimento sono le seguenti: - per servizi a funzionamento discontinuo: LASmax, il livello massimo di pressione sonora ponderato A con costante di tempo Slow; - per servizi a funzionamento continuo: LAeq, il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderato A. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
54 DPCM del 5 dicembre 1997 Categoria Descrizione LASmax LAeq A edifici adibiti a residenza o assimilabili B edifici adibiti ad uffici e assimilabili C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili F edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili G edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 35 35
55 Impianti di climatizzazione e ventilazione Si può far riferimento alla norma UNI 8199/98 Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione. Definisce le procedure di valutazione e suggerisce dei possibili valori limite, distinti per destinazione d uso.
56 Circolare Ministero Ambiente 6 settembre Servizi ed impianti fissi dell'edificio: Così come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, relativamente «ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso», non si applicano i valori limite differenziali di immissione. A tutela della rumorosità di impianti e servizi di un edificio all'interno dello stesso deve essere applicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante la «determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici».
Fabio Scamoni - Chiara Scrosati
LE CONDOTTE IN PVC PER SCARICO NEI FABBRICATI: ACUSTICA FUOCO DM 37 Intervento di: Fabio Scamoni - Chiara Scrosati ITC-Istituto per le Tecnologie della Costruzione CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
studiogamma srl ingegneria impiantistica
ingegneria impiantistica Ministero infrastrutture e Trasporti Ufficio Legislativo Gabinetto, 2763/307/21 del 16/02/2004 UL. All ordine degli Ingegneri della Provincia di Como. OGGETTO: Richiesta di parere