Source: http://docplayer.fi/1674272-Ymparistoministerion-asetus-lammoneristyksesta.html
Timestamp: 2016-10-24 22:40:31+00:00
Document Index: 12802655

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'HD ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä
Download "Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä"
1 C SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lämmöneristys Ohjeet Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 00 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (13/1999) 13 :n nojalla: Rakentamisessa on mahdollisuus yhtenä hyväksyttävänä tapana noudattaa liitteen 1 ohjeita lämmöneristyksestä. Ohje-ehdotus on ilmoitettu teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/3/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/8/EY, mukaisesti. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 003. Tällä asetuksella kumotaan sisäasiainministeriön 7 päivänä lokakuuta 1978 antama päätös lämmöneristyksestä (C). Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 00 Ministeri Suvi-Anne Siimes Yli-insinööri Raimo Ahokas2 C SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto Lämmöneristys OHJEET 003 Sisällys 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMEN MÄÄRITYS.1 Yleistä. Lämmönläpäisykertoimen laskenta.3 Kylmäsillat. Lämmöneristyksen ilmavirtausten huomioon ottaminen 3 LÄMMÖNERISTYKSEN SUUNNITTELU JA ERISTÄMINEN 3.1 Lämmöneristyksen suunnittelu 3.1 Lämmöneristeiden käsittely, varastointi ja asentaminen 3.3 Suojaaminen tuulelta ja ilmavirtauksilta RAKENNUSAINEIDEN LÄMMÖNJOHTAVUUDET.1 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo ja sen valintamahdollisuudet. Rakennusaineiden normaaliset lämmönjohtavuudet 5 LÄMMÖNVASTUKSIA 5.1 Pintavastus 5. Ilmakerroksen lämmönvastus 5.3 Ohuen ainekerroksen lämmönvastus 5. Maanvastaiset rakenteet 6 IKKUNAN, OVEN JA TUULETUSLUUKUN LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN 6.1 Yleistä 6. Ikkunan valoaukon lämmönläpäisykerroin 6.3 Ikkunan kehän lämmönläpäisykerroin 6. Kehärakenteen ja lasituksen terminen vuorovaikutus 6.5 Ikkunan keskimääräinen lämmönläpäisykerroin 6.6 Oven ja tuuletusluukun lämmönläpäisykerroin LIITE RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN SISÄLLYSLUETTELO MERKKIEN SELITYS Ohjeet, jotka on tulostettu leveälle palstalle, sisältävät hyväksyttäviä ratkaisuja. Selostukset, jotka ovat sisennetyllä palstalla kursivoituna, antavat lisätietoja sekä sisältävät viittauksia säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin.3 MÄÄRITELMIÄ 3 Lämmöneriste Rakennusaine, jota käytetään pääasiallisesti tai muun käyttötarkoituksen ohella olennaisesti lämmöneristämiseen. Lämmöneristys Yhdestä tai useammasta lämmöneristeestä rakennusosaan tehty eristekokonaisuus. Tuulensuoja Rakennusosassa oleva ainekerros, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen ilmavirtaus ulkopuolelta sisäpuoliseen rakenteen osaan ja takaisin. Ilmansulku Rakennusosassa oleva ainekerros, joka estää haitallisen ilmavirtauksen rakennusosan läpi puolelta toiselle. Ilmansulkuna toimii usein rakennusosaan jotain muuta pääasiallista tarkoitusta varten tehty ainekerros. Kylmäsilta Rakennusosassa oleva, viereisiin aineisiin verrattuna hyvin lämpöä johtavasta aineesta tehty rakenneosa, jonka kohdalla lämpötilaeron vaikutuksesta rakennusosan pintojen läpi kulkevan lämpövirran tiheys on jatkuvuustilassa viereiseen alueeseen verrattuna suurempi. Viivamainen kylmäsilta Kylmäsilta, jonka poikkileikkaus on rakenteen pinnan suuntaan jatkuvana samanlainen. Pistemäinen kylmäsilta Kylmäsilta, joka on rakenteessa paikallinen ja jolla ei ole rakenteen pinnan suunnassa jatkuvaa samanlaisena pysyvää poikkileikkausta. Lämmönjohtavuus (λ), Lämmönjohtavuus ilmoittaa lämpövirran tiheyden jatkuvuustilassa pituusyksikön paksuisen tasa-aineisen ainekerroksen läpi, kun lämpötilaero ainekerroksen pintojen välillä on yksikön suuruinen. Keskimääräinen lämmönjohtavuus (λ 10 ), Keskimääräinen lämmönjohtavuus ilmoittaa aineen lämmönjohtavuuden yksittäisten mittaustulosten aritmeettisen keskiarvon, kun mittaukset on suoritettu 10 C keskilämpötilassa. Jos aine on hygroskooppinen tai aineen lämmönjohtavuus muuttuu iän funktiona, on ilmoitettava mittauksia edeltäneet kosteuspitoisuuteen tai lämmönjohtavuuden vanhenemismuutokseen vaikuttaneet olot ja tekijät. Normaalinen lämmönjohtavuus (λ n ), Rakennusaineen normaalisella lämmönjohtavuudella tarkoitetaan näissä ohjeissa tai tyyppihyväksyntäpäätöksissä annettua lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoa käytännön rakennustoiminnan laskelmia varten. Lämmönvastus (R), (m K)/W Termisessä jatkuvuustilassa olevan tasapaksun ainekerroksen tai kerroksellisen rakenteen lämmönvastus ilmoittaa rakenteen eri puolilla olevien isotermisten pintojen lämpötilaeron ja ainekerroksen läpi kulkevan lämpövirran tiheyden suhteen. Sisä- ja ulkopuolinen pintavastus (R si ja R se ), (m K)/W Ilmoittaa rakennusosan pinnan ja sisä- tai ulkopuolisen ympäristön välisen rajakerroksen lämmönvastuksen. Lämmönläpäisykerroin (U), W/(m K) Lämmönläpäisykerroin ilmoittaa lämpövirran tiheyden, joka jatkuvuustilassa läpäisee rakennusosan, kun lämpötilaero rakennusosan eri puolilla olevien ympäristöjen välillä on yksikön suuruinen. Pistemäinen lisäkonduktanssi (X), W/K Pistemäinen lisäkonduktanssi ilmoittaa pistemäisestä kylmäsillasta (esim. terässide) aiheutuvan lisäyksen jatkuvuustilassa rakennusosan läpi kulkevaan lämpövirtaan, kun lämpötilaero rakennusosan eri puolilla olevien ympäristöjen välillä on yksikön suuruinen. Viivamainen lisäkonduktanssi (ψ), Viivamainen lisäkonduktanssi ilmoittaa rakennusosassa olevan, pituusyksikön mittaisen viivamaisen kylmäsillan (esim. palkki) aiheuttaman lisäyksen jatkuvuustilassa rakennusosan läpi kulkevaan lämpövirtaan, kun lämpötilaero rakennusosan eri puolilla olevien ympäristöjen välillä on yksikön suuruinen.4 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Nämä ohjeet koskevat rakennuksen ulkoilmaan ja maahan rajoittuvia sekä rakennuksen eri tilojen välisiä rakennusosia ja rakenteita, näiden lämmönläpäisykertoimen määrittämistä sekä lämmöneristyksen suunnittelua ja toteutusta. Ohjeet koskevat hyvän rakennustavan mukaisia käytännön rakenteita, joissa esiintyvien vähäisten epäideaalisuuksien vaikutus otetaan huomioon lämmönläpäisykertoimen laskennassa. Nämä ohjeet sisältävät erään hyväksyttävän tavan todeta Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C3 lämmönläpäisykertoimelle (U) asetettujen vaatimusten täyttyminen. EN-standardit, jotka koskevat rakennuksen vaipan, rakennusosien ja rakenteiden lämmönläpäisykertoimen laskentaa, sekä näitä laskentastandardeja täydentävät EN-standardit muodostavat ohjeistokokonaisuuden, jonka mukaan lämmönläpäisykerroin voidaan myös määrittää hyväksyttävästi Nämä ohjeet eivät koske lämmöneristyksen kautta ohjattavan ilmavirtauksen, rakennusosien läpi puolelta toiselle vuotavan ilman eivätkä rakennukseen kohdistuvan auringon säteilyn tai muiden ajan funktiona vaihtelevien rakenteisiin kohdistuvien lämpökuormien vaikutusten laskentaa. LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMEN MÄÄRITYS.1 Yleistä Näissä ohjeissa esitetään menetelmä rakennusosien ja rakenteiden lämmönläpäisykertoimen (U) laskemiseksi. Muukin menetelmä voidaan hyväksyä, jos näitä ohjeita ei voida soveltaa tai korvaava laskentamenettely on vähintäänkin yhtä tarkka kuin tässä esitetty. Myös koetulosta voidaan käyttää hyväksi, kun laskenta on kohtuuttoman vaikeaa tai kokeellisesti määritetään laskennassa tarvittava lähtötieto. Lämmönläpäisykertoimen yksittäinen mittaustulos pätee vain tutkitulle koerakenteelle mittausoloissa. Kun lämmönläpäisykertoimen laskenta on kohtuuttoman hankalaa, voidaan koetuloksen perusteella kuitenkin arvioida rakenneratkaisulle käytännön suunnitteluun soveltuva U-arvo. Tällöin on pyrittävä ottamaan huomioon mittauksen epätarkkuus, rakenteen ja siinä käytettävien aineiden ominaisuuksien vaihtelu käytännössä, rakennesuunnitelmien mukainen materiaalien kosteuspitoisuuden vaikutus sekä rakennusaineiden mahdollinen lämmönjohtavuuden palautumaton muuttuminen käyttöiän aikana.. Lämmönläpäisykertoimen laskenta..1 Rakennusosan lämmönläpäisykerroin (U) lasketaan käyttäen CE merkinnällä varustetuille rakennusaineille EN-standardien mukaan määritettyjä lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoja, EN-standardeissa esitettyjä taulukoituja lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoja, normaalisen lämmönjohtavuuden (λ n ) arvoja tai muita hyväksyttävällä tavalla määritettyjä, rakennusosalle soveltuvia lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoja. Jos samalle aineelle on annettu useita λ n -arvoja, valitaan alaviitehuomautusten perusteella kohteeseen soveltuva arvo. Normaalisen lämmönjohtavuuden arvoihin liittyviä alaviitehuomautuksia esitetään taulukossa 1 sekä lämmöneristeiden normaalisen lämmönjohtavuuden tyyppihyväksyntäpäätöksissä.5 .. Lämmönläpäisykerroin (U) lasketaan kaavalla (. U = 1 / R T ( R T rakennusosan kokonaislämmönvastus ympäristöstä ympäristöön...3 Kun rakennusosan ainekerrokset ovat tasapaksuja ja tasa-aineisia ja lämpö siirtyy ainekerroksiin nähden kohtisuoraan, lasketaan rakennusosan kokonaislämmönvastus R T kaavalla (). RT = R si + R 1 + R +...+R m + R g + R b + R q1 + R q R qn + R se () jossa R 1 = d 1 / λ 1, R = d / λ... R m = d m / λ m d 1,d,... d m ainekerroksen 1,,... m paksuus, m λ 1, λ,... λ m ainekerroksen 1,,... m lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo, esim. normaalinen lämmönjohtavuus R g rakennusosassa olevan ilmakerroksen lämmönvastus R b maan lämmönvastus R q1,r q,... R qn ohuen ainekerroksen 1,,... n lämmönvastus R si + R se sisä- ja ulkopuolisen pintavastuksen summa Mikäli tasa-aineisen ainekerroksen paksuus vaihtelee rakenteen tason suunnassa, voidaan paksuutena käyttää keskimääräistä arvoa edellyttäen, ettei paikallinen vähimmäispaksuus alita keskimääräistä enempää kuin 0 %... Kun rakennusosa on epätasa-aineinen niin, että siinä on pintojen suuntaisia ainekerroksia, joissa on rinnakkain lämmönvastukseltaan erilaisia osaalueita, lasketaan epätasa-aineisen ainekerroksen j lämmönvastus R j kaavalla (3). 1 / R j = f a / R aj + f b / R bj f n / R nj (3) f a,f b,... f n epätasa-aineisessa ainekerroksessa j olevan tasa-aineisen osa-alueen a, b,... n suhteellinen osuus ainekerroksen kokonaispinta-alasta R aj,r bj,... R nj epätasa-aineisessa kerroksessa j olevan tasa-aineisen osa-alueen a, b,... n lämmönvastus, jossa R aj =d j / λ aj,r jb =d j / λ bj,... R jn = d j / λ nj λ 1, λ,... λ n ainekerroksen 1,,... n lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo, esim. normaalinen lämmönjohtavuus..5 Jos epätasa-aineisessa ainekerroksessa vierekkäisten aineiden lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot poikkeavat toisistaan enemmän kuin viisikertaisesti, ei kaava (3) sovellu käyttöön. Tällöin suuremman lämmönjohtavuuden aine ja osaalue käsitellään kylmäsiltana kohdan.3 mukaan...6 Epätasa-aineisia kerroksia sisältävän rakennusosan kokonaislämmönvastus R T lasketaan kaavalla () ja lämmönläpäisykerroin U kaavalla (. R T = R si + R 1 + R +...+R n + ΣR + R se () R 1,R,... R n epätasa-aineisen ainekerroksen 1,,... n lämmönvastus laskettuna kaavalla (3) ΣR tasa-aineisten ainekerrosten, ilmakerroksen, ohuiden ainekerrosten ja maan lämmönvastusten summa R si + R se sisä- ja ulkopuolisen pintavastuksen summa Kaavalla () laskettu RT-arvo on kokonaislämmönvastuksen alalikiarvo..3 Kylmäsillat.3.1 Rakenteessa olevat ja sille ominaiset säännöllisesti toistuvat kylmäsillat otetaan huomioon, kun todetaan lämmönläpäisykertoimen vaatimuksenmukaisuus. Tämä koskee mm. siteitä, kannaksia sekä tuki- ja runkorakenteita, jotka ovat rakenteelle tyypillisiä koko sen edustamalla vaipan alueella..3. Rakennuksen vaippaan eri syistä tehtäviä yksittäisiä kylmäsiltoja ei tarvitse ottaa huomioon laskettaessa lämmönläpäisykerroin. Yksittäisen kylmäsillan voi muodostaa ala- tai välipohjan ja ulkoseinän liittymä, parvekkeen kannatus, alapohjan puhkaiseva pilari, rakenteeseen sijoitettu talotekniikan komponentti yms. erikseen suunniteltu ja toteutettu yksittäinen ratkaisu. Rakenteen lämpötila on kylmäsillan kohdalla ympäröivään rakenteeseen nähden poikkeava. Seurauksena voi olla lämpöolojen heikkeneminen paikallisesti, pinnan likaantuminen ja pahimmillaan kosteuden tiivistyminen rakenteen sisäpintaan tai syvemmälle rakenteeseen. Rakenteet suunnitellaan kaikkien kylmäsiltojen kohdalla niin, ettei mainittuja kosteushaittoja esiinny ja että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan rakentamismääräyskokoelman osan D mukaiset lämpöolot. 56 6.3.3 Kun kylmäsillan aineen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo poikkeaa viereisen aineen vastaavasta suunnitteluarvosta enemmän kuin 5-kertaisesti, lasketaan kylmäsilloista aiheutuva rakennusosan lämmönläpäisykertoimen lisäys U ΨX kaavalla (5). U ΨX = ΣΨ k (l k / A) + ΣX j (n j / A) (5) Ψ k rakennusosassa olevien keskenään samanlaisten viivamaisten kylmäsiltojen k viivamainen lisäkonduktanssi, W/(m K) X j rakennusosassa olevien keskenään samanlaisten pistemäisten kylmäsiltojen j aiheuttama pistemäinen lisäkonduktanssi, W/K l k samanlaisten viivamaisten kylmäsiltojen yhteispituus rakennusosassa, m n j samanlaisten pistemäisten kylmäsiltojen lukumäärä rakennusosassa A rakennusosan pinta-ala, m Viivamaisten ja pistemäisten kylmäsiltojen lisäkonduktanssi (Ψ k,x j ) lasketaan tarkoitukseen soveltuvalla laskentamenetelmällä tai määritetään kokeellisesti..3. Kylmäsiltoja aiheuttavat esim. metalliset jäykisteet ja siteet. Rakennusosan lämmönläpäisykertoimen U voidaan otaksua kasvavan määrällä 0,006 W/(m K) käytettäessä läpimitaltaan mm ruostumattomia terässiteitä kpl/m ja määrällä 0,05 W/(m K) käytettäessä läpimitaltaan mm kuparisiteitä kpl/m.. Lämmöneristyksen ilmavirtausten huomioon ottaminen..1 Mikäli lämmöneristyksen vähäisissä raoissa, ilmaväleissä ja ilmaa läpäisevissä eristeessä tapahtuvien ilmavirtausten vaikutusta ei ole otettu huomioon lämmönjohtavuuden suunnitteluarvossa, arvioidaan ilmavirtausten lämpöhäviötä suurentava vaikutus erikseen ja otetaan huomioon rakennusosan lämmönläpäisykertoimen lisäyksenä. Lämmönläpäisykertoimen laskentaa koskeva ENstandardi edellyttää, että lämmöneristyksen epäideaalisuuden vaikutukset otetaan huomioon lämmönläpäisykertoimen laskennassa. Lämmöneristeiden normaalisessa lämmönjohtavuudessa (λ n ) on otettu huomioon lämmöneristyksen vähäisten ilmavirtausten vaikutus... Lämmöneristyksen ilmavirtausten vaikutuksen huomioon ottamiseksi lämmönläpäisykertoimeen (U) tehtävän lisäyksen ( U g ) suuruus riippuu lämmöneristyksen asentamistavasta, eristyksen suojauksesta ja eristeen ilmanläpäisevyydestä. Lisäyksen suuruuden arvioinnissa nojaudutaan luotettavaan tutkimukseen tai selvitykseen.7 3 LÄMMÖNERISTYKSEN SUUNNITTELU JA ERISTÄMINEN Lämmöneristyksen suunnittelu Lämmöneristeiden tulisi olla käyttötarkoituksiinsa soveltuvia ja asetettujen vaatimusten mukaisia. Eristeiden tulisi säilyttää ominaisuutensa rakenteen käyttöiän ajan. Suunnitelmissa esitetään vaatimusten täyttymisen kannalta riittävät tiedot käytettävistä lämmöneristeistä, lämmöneristysten rakenteesta ja mitoista sekä tarvittaessa eristystyön suorittamisen yksityiskohdista Sekä rakennusvaiheen että rakenteiden käytön aikana lämmöneristeisiin kohdistuvat kuormitukset otetaan huomioon eristeiden valinnassa ja suojaamisessa. Lämmöneristyksen ominaisuuksien ja tilan mahdolliset pysyvät muutokset, joita ei voida välttää, mutta jotka ovat hyväksyttäviä, otetaan huomioon eristyksen mitoituksessa CE-merkinnällä varustetun lämmöneristeen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvona käytetään EN-standardien mukaan määritettyä lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoa. Muiden eristeiden suunnitteluarvona käytetään normaalisen lämmönjohtavuuden (λ n ) arvoa, joka asennus- ja suojaustapakuvauksensa perusteella soveltuu tarkastelun kohteena olevalle rakenteelle, tai muuta hyväksyttävällä tavalla määritettyä soveltuvaa lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoa. Suunnitelmat laaditaan riittävän yksityiskohtaisina, jotta niistä ilmenee λ n -arvon valinnan edellyttämä asennusja suojaustapa Suunnitelmissa yksilöidään tarkoitettu lämmöneriste tai ilmoitetaan eristeeltä vaadittavat ominaisuudet. Rakenteiden eristetilojen suunnittelussa pyritään ratkaisuihin, joissa eristäminen voidaan suorittaa valitulle eristeelle soveltuvin työmenetelmin. Hankalissa tapauksissa esitetään työmenetelmä. Yläpohja avoimeen eristetilaan kuivapuhalluksena asennettavan mineraali- tai puukuitueristyksen odotettavissa oleva painuma otetaan huomioon määräämällä puhallettava eristyspaksuus vastaavasti suunniteltua suuremmaksi. 3. Lämmöneristeiden käsittely, varastointi ja asentaminen 3..1 Rakennuspaikalla tarkistetaan lämmöneristeiden suunnitelmienmukaisuus ja eristeet suojataan kastumiselta sekä vaurioilta. Suunnitelmista poikkeavien tai puutteellisesti tunnistettavien eristeiden laatu tulisi todeta ennen käyttöä suunnitelmia vastaavaksi. 3.. Ennen lämmöneristeiden asentamista tarkastetaan rakenteiden eristetilat ja korjataan mahdolliset puutteet. Asentamisessa noudatetaan huolellisuutta niin, että eriste täyttää mahdollisimman virheettömästi sille varatun tilan. Useammassa kerroksessa ladotun eristyksen saumat limitetään. Mahdolliset virheet ja puuttumat korjataan samalla tai vastaavalla eristeellä Eristystyö tulisi ajoittaa niin, että lämmöneristystä suojaavat rakenteet ovat valmiina tai ne tehdään viiveettä eristämisen jälkeen. Tarvittaessa käytetään tilapäissuojausta. Valmista eristystä ei saa kuormittaa vahingoittavasti eikä painaa suunniteltua ohuemmaksi. Yläpohjan avoimeen eristetilaan puhallettava kuitueristys asennetaan valmiiksi, kun tuulelta ja sateelta suojaavat rakenteet ovat riittävän valmiit ja eristettävällä alueella liikkumista edellyttävät työt on suoritettu. Puhallettu eristyspaksuus tarkistetaan mittauksin ja verrataan painumavara huomioon ottaen suunnitelmiin. Eristetty alue varustetaan tarvittaessa kävelysilloin myöhempää liikkumista varten. 3.3 Suojaaminen tuulelta ja ilmavirtauksilta Mikäli lämmöneristeen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvon soveltaminen edellyttää tuulensuojaa eikä rakenteessa ole muuta tarkoitusta varten tehtyä myös tuulensuojana toimivaa kerrosta, suojataan lämmöneristys erillisellä tuulensuojalla. Tuulensuojan ilmanläpäisykerroin saa olla enintään m 3 /(m s Pa).8 Tuulensuoja on lämmöneristyksessä kiinni oleva kauttaaltaan eristyksen peittävä kerros. Siinä ei saa olla avoimia lämmöneristykseen johtavia rakoja tai reikiä. Erityisesti huolehditaan tiiviydestä tuulensuojan saumoissa, seinien alareunassa ja nurkissa sekä ikkuna- ja oviaukkojen yms. läpivientien pielissä Levyistä tehtävän tuulensuojan saumat ja reunat sovitetaan mikäli mahdollista jäykkää pintaa vasten. Kiinnikkeiden laatu ja kiinnitystiheys valitaan niin, ettei saumojen aukeamista tapahdu asentamisen jälkeen. Pahvimaisten yms. ohuiden tuulensuojien saumat tiivistetään esim. limittäen ja asettamalla puristukseen jäykkien pintojen väliin. Tätä tai vastaavan tiiviyden takaavaa menetelmää sovelletaan myös tuulensuojan reunoissa ja nurkissa Ulkoseinien tuulensuojan yläreuna on usein tarkoituksenmukaista nostaa yläpohjan lämmöneristyksen yläpinnan yläpuolelle suojaamaan eristyksen reunapintoja. Jos vaakasuoran tai lievästi kallistetun yläpohjan yläpuolella on väljä tuulettuva ilmaväli (korkeus 00 mm) ja tämän reunoilla tuuletusilmavirtaa kuristava räystäsrakenne (esim. tavanomainen rakolaudoitus), voidaan yhtenäinen tuulensuoja jättää pois silloin, kun lämmöneristeen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvon ehdoissa tämä sallitaan. Räystäsreunoille on kuitenkin aiheellista asentaa tuulensuojakaistat tai tuuletusilmavirran kulkua ohjaavat tuuliohjaimet, mikäli ilmavirtaus voi haitata lämmöneristyksen toimintaa tai eriste liikkua tuulen vaikutuksesta Rakenteen läpi puolelta toiselle tapahtuvan hallitsemattoman ilmavuodon estämiseksi rakenteessa tarvitaan vähintään yksi ilmansulkuna toimiva kerros. Tämä on usein lämmöneristyksen lämpimällä puolella. Ellei rakenteessa ole erillistä ilmansulkua, huolehditaan, että ainakin yksi lämmöneristyksessä kiinni oleva kerros on ilmanpitävyydeltään riittävä toimiakseen sellaisena Ilmansulku suunnitellaan ja toteutetaan ilmanpitävyydeltään riittävänä niin, että ilmanvaihtojärjestelmällä sen ollessa suunnitelmien mukaisesti käytössä kyetään rakennuksen sisätilat pitämään pääsääntöisesti alipaineisina ulkoilmaan nähden ja että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan rakentamismääräyskokoelman osan D mukaiset lämpöolot. RAKENNUSAINEIDEN LÄMMÖNJOHTAVUUDET.1 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo ja sen valintamahdollisuudet.1.1 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvona voidaan käyttää CE-merkinnällä varustetuille tuotteille EN-standardien mukaan määritettyjä lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoja, EN-standardeissa esitettyjä taulukoituja lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoja taulukon 1 sarakkeessa 5 annettuja normaalisen lämmönjohtavuuden (λ n ) arvoja sekä lämmöneristeiden tyyppihyväksyntäpäätöksissä esitettyjä normaalisen lämmönjohtavuuden (λ n ) arvoja tai muulla hyväksyttävällä tavalla saatuja lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoja..1. Aineen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoon sisältyvänä lisäyksenä otetaan huomioon valmistusteknisistä syistä johtuva aineen lämmönjohtavuuden hajonta, suunnitelmien mukainen aineen kosteuspitoisuus käyttökohteessa ja lämmönjohtavuuden palautumaton muuttuminen käyttöiän aikana. Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvona käytetään yleensä arvoa, joka pätee 10 C lämpötilassa olevalle aineelle. Tarvittaessa suunnitteluarvo voidaan muuntaa vastaamaan muuta keskilämpötilaa, jolloin aineen lämmönjohtavuuden riippuvuus lämpötilasta otetaan huomioon..1.3 Lämmöneristyksen sisäisten ja sen kautta kiertävien vähäisten ilmavirtausten vaikutus otetaan huomioon lisäyksenä lämmönjohtavuuden suunnitteluarvossa tai rakenteen lämmönläpäisykertoimessa. Käytettäessä λ n -arvoja ei lämmönläpäisykertoimeen tarvitse tehdä erillistä lisäystä. Edellytyksenä on lämmöneristyksen asentamista ja suojaamista koskevien ehtojen täyttyminen. Käytettäessä muuta lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoa, jossa ei ole otettu huomioon mainittujen ilmavir-9 tausten vaikutusta, arvioidaan tämä vaikutus erikseen ja otetaan huomioon rakennusosan lämmönläpäisykertoimeen tehtävänä lisäyksenä. Lämmöneristeiden EN-tuotestandardit sekä EN-standardi lämmöneristeiden lämmönjohtavuuden suunnitteluarvon määräämiseksi muodostavat ohjeistokokonaisuuden lämmöneristeiden lämmönjohtavuuden suunnitteluarvon määräämiseksi. Tämä arvo ei sisällä lämmöneristysten vähäisten ilmavirtausten vaikutusta, mikä otetaan erikseen huomioon lämmönläpäisykertoimen lisäyksenä.. Rakennusaineiden normaaliset lämmönjohtavuudet..1 Normaalisessa lämmönjohtavuudessa (λ n ) on otettu huomioon kohdissa.1. ja.1.3 esitetyt lisäykset ja korjaukset. Ellei λ n -arvon yhteydessä muuta mainita, pätevät annetut arvot 10 C keskilämpötilassa... Taulukossa 1 sarakkeessa 5 annetut λ n -arvot pätevät rakenteiden tavanomaisissa käyttöoloissa Suomessa edellyttäen, että aine on kuivatiheyden ja muiden tunnusmerkkeinä käytettyjen ominaisuuksien puolesta asetettujen vaatimusten mukainen ja että ainetta käytetään lämpötekniseltä kannalta tarkoituksenmukaisesti hyvää rakentamistapaa noudattaen...3 Ainekerrosten asentamisessa ja suojaamisessa noudatetaan kohdassa.. ja λ n -arvojen alaviitehuomautuksissa (taulukko 1 tai lämmöneristeiden normaalisen lämmönjohtavuuden tyyppihyväksyntäpäätökset) esitettyjä vaatimuksia. Jos aineelle on annettu useita λ n -arvoja valitaan se, joka alaviitehuomautusten perusteella vastaa suunniteltua käyttötapaa. Ellei vastaavuutta ole, selvitetään laskelmissa käytettävä λ n -arvo erikseen... Taulukossa 1 lämmöneristeille annetut λ n -arvot koskevat tuotteita, joilla ei ole voimassaolevaa λ n -arvon tyyppihyväksyntää. Lämmöneristeiden asentamis- ja suojaustapavaatimuksien osalta viittaa taulukon 1 alaviitehuomautus seuraaviin vaatimuksiin, joista voidaan poiketa taulukon 1 muiden alaviitehuomautusten mukaisissa tilanteissa. eristyksen toinen pinta (yleensä sisäpinta) on aina kiinni ilmavirtausten kannalta tiiviissä pinnassa (esim. betoni, tiilimuuri, tiivis levy, muovikalvo, eristyspaperi tms. pitävästi saumattuna pystysuorien ja kallistettujen eristysten (kaltevuus vaakatasoon nähden > 30 ) toisessa pinnassa on tuulensuoja [ilmanläpäisykerroin m 3 /(m s Pa) ellei lämmöneristeen normaalisen lämmönjohtavuuden ehdoissa muuta sallita] kuten rakennuslevy naulakiinnityksellä tai rakennuspaperi puristetuin limisaumoin vaakatasoon nähden enintään 30 kallistetun yläpohjaeristyksen yläpuolella on kaikilta reunoiltaan ilmavirtausta kuristavalla räystästai reunarakenteella varustettu väljä ilmaväli, jonka korkeus on joka kohdassa vähintään 00 mm (aivan räystäsreunoilla kuitenkin vähintään 50 mm) ryömintätilaisessa alapohjassa on eristyksen alapuolella joka kohdassa ilmaväli, jonka kaikki reunat suojaa yhtenäinen tuuletusaukoin varustettu perusmuuri tai vastaava suojaava rakenne lämmitetyn tilan pysyvästi kuivatetun maanvastaisen alapohjan lämmöneristyksen alapuolella on joka kohdassa kosteuden kapillaarinousun estävä salaojituskerros...5 Jos aineen keskimääräinen kosteuspitoisuus on suurempi kuin Taulukon 1 sarakkeessa annettu arvo suurennetaan λ n -arvoa vastaavasti erikseen tehtävän selvityksen perusteella...6 Aineen λ n -arvoon ei yleensä sisälly ainekerroksen läpi menevien tai siihen rajoittuvien muiden rakenneosien ja aineiden (tukirakenteet, saumausaineet, siteet, kiinnikkeet jne.) kautta tapahtuva lämmönsiirtyminen eikä ainekerroksen ohentumisen (painuma, ulkoinen puristus jne.) vaikutus, ellei taulukon 1 alaviitteissä tätä ole ilmoitettu. Mainitut seikat otetaan erikseen huomioon lämmönläpäisykertoimen laskennassa...7 Taulukossa 1 tarkoitetaan kuivatiheydellä aineen suurinta sallittua keskimääräistä kuivatiheyttä tai rajoja, joiden välissä keskimääräinen kuivatiheys saa vaihdella. Muurattujen seinien kohdalla on kuivatiheyssarakkeessa ilmoitettu muurauskiven kuivatiheys. Reikäkiven kuivatiheytenä käytetään bruttotiheyttä, so. massa jaettuna tilavuudella ottamatta huomioon reikävähennystä...8 Kosteuspitoisuudella (w n ) tarkoitetaan aineeseen suunnitelmien mukaisessa käytössä keräytyvää keskimääräistä kosteuspitoisuutta, jonka vaikutus on otettu huomioon λ n -arvossa. 910 10 TAULUKKO 1. RAKENNUSAINEIDEN NORMAALISET LÄMMÖNJOHTAVUUDET. Aine, tarvike ρ kg/m 3 λ 10 Kuivatiheys Lämmönjohtavuus Kosteuspitoisuus W n % kuivapainosta Normaalinen lämmönjohtavuus λ n Alaviitehuomautus LÄMMÖNERISTEET korkkilevy (paisutettu) ,035 0, ,05 0,050 0,050 0,055 ) ) lastuvillalevy , ,080 0,10 3) ) puukuitulevy, bitumipitoinen puukuitulevy, huokoinen ,055 0, ,065 0,055 5) 5) mineraalivillalevy ja matto 8) ,05 0,5 0,5 0,055 0,060 0,070 0,10 ) 6) 7) solumuovilevy, paisutettua polystyreeniä ,033 0,01 0,05 0,050 0,060 ) 6) 7) 17 9,9 0,037 0,05 0,050 0,055 0,065 ) 6) 7) 13 16,9 0,01 0,050 0,055 0,065 ) 6) solumuovilevy, suulakepuristusmenetelmällä valmistettu, polystytreeniä ponneaineena CFC 1 x) 5 0,030 muu ponneaine 5 0,037 0,037 0,01 0,05 0,050 0,05 0,050 0,055 0,060 ) tai 6) 7) 9) ) tai 6) 7) 9) Eristys on suojattu kohdassa.. kuvattujen vaatimusten mukaan. ) Eristyksen toinen puoli on kiinni tiiviissä pinnassa ja toisella puolella on muu ilmaväli tai tila kuin kohdassa.. tarkoitettu ylä- tai ryömintätilaisen alapohjan ilmaväli.11 Aine, tarvike solumuovi, polyuretaania ponneaineena CFC 11 x) ρ kg/m 3 λ ,06 0,019 Kuivatiheys Lämmönjohtavuus Kosteuspitoisuus W n % kuivapainosta Normaalinen lämmönjohtavuus λ n 0,030 0,033 0,037 0,05 0,0 Alaviitehuomautus 3) ja 10) ) tai 6) 7) 1 11 ponneaineena pentaani ,030 0,0 0,033 0,037 0,01 0,050 0,030 3) ja 10) ) ja 6) 7) 1 solulasilevy ,060 0,055 0,050 0,070 0,065 0,060 kevytsora yläpohjissa ,09 0,10 0,5 0,5 0,10 0,11 3) 3) maanvaraisissa alapohjissa ,09 6 6) routaeristeenä , ,17 7) koneellisesti puhallettavat kuitueristeet yläpohjassa xx) lasivilla kivivilla puukuitueriste ,050 0,050 0,050 0,5 0,5 1 0,060 0,060 0,060 3) Eristys on molemmilta puoliltaan kiinni tiiviissä pinnassa (esim. betoni, tiiliverhous, tiivis levy, muovikalvo, eristyspaperi tms. pitävästi saumattuna). ) Eristyksen toinen puoli on kiinni tiiviissä pinnassa ja toisella puolella on ilmaväli tai -tila. 5) Suojaustavasta riippumatta kuivana pysyvissä rakenteissa. 6) Sokkelihalkaisussa tai sokkelin sisäpuolisena pystyeristeenä maata vasten tai lämmittämättömän tilan maanvastaisessa alapohjassa tai maanvastaisessa alapohjassa suoraan perusmaan päällä. 7) Perusmuurin tai kellarin seinän ulkopuolisena eristeenä maata vasten tai maakerrosten välissä. 8) Kuidun keskipaksuus on enintään 6 µm, kun ρ = kg/m 3, muulloin enintään 15 µm. 9) Kattorakenteessa vedeneristyksen yläpuolella. 10) Eriste on paisutettu eristetilassa ja täyttää sen kokonaan. 1 Eriste on paisutettu vähintään 50 µm paksujen metallikerrosten väliin ja on molemmin puolin kauttaaltaan näihin kiinni liimautunut. Eristelevyt on saumattu esim. bitumilla. x) CFC-tuotteiden valmistus on kielletty, mutta näitä tuotteita on vanhoissa rakenteissa. xx) Puhallettavaan eristyspaksuuteen sisältyy painumavara, joka on mineraalivillalla 5 % ja puukuitueristeellä 0 % suunnitellusta eristyspaksuudesta.12 1 Aine, tarvike ρ kg/m 3 λ 10 Kuivatiheys Lämmönjohtavuus Kosteuspitoisuus W n % kuivapainosta Normaalinen lämmönjohtavuus λ n Alaviitehuomautus KARKAISTU KEVYTBETONI elementteinä yläpohjassa kuivan huonetilan yläpuolella ,095 0,11 0,1 0,15 0,10 0,1 5 0,175 alapohjassa lämmittämätöntä tilaa vasten ,11 0,1 0,15 0,1 5 0,175 ulkoseinässä maanpinnan yläpuolella ,095 0,11 0, ,105 0,15 0,1 pintaverhottuna ulkoseinässä maanpinnan yläpuolella ,095 0,11 0,1 0,10 0,1 5 ulkoseinässä maanpinnan alapuolella harkkoina ohut- ja liimasaumoin sisätilassa ja pintaverhottuna ulkotilassa 500 0,1 10 0,16 13) ,11 0,1 0,16 0,1 0,15 0,185 maanpinnan yläpuolella ,11 0, ,15 5 0,15 15) 15) 15) maanpinnan alapuolella , ,17 0,0 13) 13) 13) Koskee bitumisiveltyä kellarin seinää, kun kellaritila on lämmitetty ja hyvin tuuletettu. Jos kellarin seinä varustetaan veden kapillaarisen imeytymisen katkaisevalla, mutta diffuusion sallivalla ainekerroksella (esim. mineraalivilla tai ilmatilan muodostava levy), saadaan sarakkeessa 5 annettuja lämmönjohtavuuksia vähentää 0,0. Pintaverhouksella tarkoitetaan levyverhousta hyvin tuuletetun ilmaraon ulkopuolella. 15) Koskee rapattua seinää, joka ei ole alttiina viistosateille. Ellei viistosateille alttiissa seinissä ole veden tunkeutumista estetty, on λ n -arvoa suurennettava annetusta kevytbetonilla % ja kevytsorabetonilla,5 % kutakin kosteuspitoisuuden prosenttiyksikön suuruista lisäystä kohti.13 Aine, tarvike KEVYTSORABETONI ρ kg/m 3 λ 10 Kuivatiheys Lämmönjohtavuus Kosteuspitoisuus W n % kuivapainosta Normaalinen lämmönjohtavuus λ n Alaviitehuomautus 13 elementteinä maanpinnan yläpuolella , 0,18 0, 0,0 15) 15) maanpinnan alapuolella , 0, ,9 0,3 16) 16) kevytsoraharkot muurattuina, 10 mm saumat ulkoseinät täydet saumat rakosaumat , 0,18 0, 0,0 15) 15) kellariseinät tai perusmuuri täydet saumat rakosaumat , 0, ,5 0,1 tiivis kevytsorabetoni paikalleen valettuna tai elementteinä ,60 0,8 0,39 0, ,70 0,55 0,5 0,35 15) 16) valetut kevytsorabetonieristeet ylä- ja alapohjassa ,16 0,1 0,10 0,17 0,11 maata vasten ,16 0,1 0, ,19 0,15 0,1 SAHANPURUBETONI kuivassa tilassa ,35 1 0,5 TÄYTEAINEET 17) kevytbetonimurske koksikuona kutterilastu, löysänä sullottuna masuunikuona, rakeistettu ,5 0,5 0,15 0,5 0,1 0,08 0,1 0,10 18) 18) 18) sahanpuru, löysänä sullottuna solumuovipuru polystyreeniä ,1 0,08 0,08 16) Koskee betonisen perusmuurin ulkopuolista eristystä. 17) Annetut lämmönjohtavuudet soveltuvat vain kuivissa tiloissa oleville täytteille. Aineen ollessa kosketuksessa maahan määritetään lämmönjohtavuus vastaavan suuremman vesipitoisuuden perusteella. 18) Käytettäessä täyteainetta yläpohjan eristeenä ilman yläpuolista tiivistävää kerrosta on annettuun λ n -arvoon lisättävä 0,0.14 1 Aine, tarvike ρ kg/m 3 λ 10 Kuivatiheys Lämmönjohtavuus Kosteuspitoisuus W n % kuivapainosta Normaalinen lämmönjohtavuus λ n Alaviitehuomautus RAKENNUSLEVYJÄ kuitusementtilevy kipsilevy puukipsilevy sementtilastulevy lastulevy puukuitulevy kova puolikova vaneri koivuvaneri sekavaneri kuusivaneri ,0 0,1 0,0 0, 0, 0,1 0,1 0,10 0,15 0, ,60 0,19 0,18 0,1 0,3 0,5 0,3 0,1 0,11 0,16 0,1 SEKALAISIA RAKENNUS- AINEITA JA TARVIKKEITA asfaltti betoni betonireikäkivet muurattuna betonitäyskivet muurattuna bitumi kalkkihiekkatiilet muurattuina rappauslaastit sementtilaasti kalkkisementtilaasti kalkkilaasti , 0,70 0,70 0,70 0,65 0, ,7 1, 1,7 0,55 1, 0,95 1, 1,0 0,90 poltetut tiilet muurattuina reikätiilet täystiilet ,50 0,5 0,60 0,55 0, ,60 0,50 0,70 0,65 0,60 puu, mänty, kuusi 50 0,10 1 0,1 metalleja kupari (puhdas) alumiini (puhdas) duralumiini (kuparia 3-5 %) messinki sinkki tina rauta, teräs lyijy ruostumaton teräs15 Aine, tarvike muovit akryyli polykarbonaatti PTFE PVC, jäykkä PVC, 0 % pehmennin polyetyleeni HD polyetyleeni LD polystyreeni polyasetaatti fenolihartsi polypropyleeni EPDM PMMA (akrylaatti) polyuretaani polyamidi epoksihartsi silikoni ρ kg/m λ 10 Kuivatiheys Lämmönjohtavuus Kosteuspitoisuus W n % kuivapainosta Normaalinen lämmönjohtavuus λ n 0,0 0,1 0,3 0,18 0,1 0,0 0,3 0,18 0,30 0,5 0, 0,0 0,18 0,5 0,5 0,3 0,30 Alaviitehuomautus 15 kumit polyisobutyleeni butyyli polysulfidi neopreeni , 0,19 0,3 lasi 500 1,0 tiivistys- ja eristysaineet nailon uretaani (nestemäinen) silikonivaahto vinyyli (joustava) polyetyleenivaahto maa-aineksia savi tai siltti hiekka, sora, moreeni ,3 0,36 0,1 0,1 0,06 1,5,0 kivilaatuja basaltti kalkkikivi graniitti hiekkakivi luonnon hohkakivi vesi, 10 o C jää, 0 o C jää, -10 o C lumi, pehmeä lumi, tiivistetty ,5,5,8,0 0,08 0,6,,5 0,1 0,7016 16 5 LÄMMÖNVASTUKSIA 5.1 Pintavastus Ulkoilmaan rajoittuvien rakennusosien pintavastuksina käytetään taulukossa esitettyjä arvoja. TAULUKKO. SISÄ- JA ULKOPUOLINEN PINTAVASTUS R si JA R se Sisäpuolinen pintavastus R si, (m K)/W Ulkopuolinen pintavastus R se, (m K)/W Lämpövirran suunta vaakasuora ylöspäin 0,10 alaspäin 0,17 vaakasuora 0,0 ylöspäin 0,0 alaspäin 0,0 Väliarvot 0 90 saadaan lineaarisesti interpoloimalla. 5. Ilmakerroksen lämmönvastus 5..1 Tuulettumaton ilmakerros on rakennusosassa oleva suljettu ilmaväli, johon ei johda ulkopuolelta ilmavirtausaukkoa. 5.. Ilmakerros, jonka ulkopuolisessa rakenteen osassa ei ole lämmöneristystä ja johon johtaa ulkopuolelta pieniä aukkoja, voidaan lämmönvastukseltaan ottaa huomioon kuten tuulettumaton ilmakerros. Tällöin aukot eivät saa sijaita niin, että ne sallivat tuuletusvirtauksen ilmakerroksen kautta sen reunalta toiselle. Lisäksi edellytetään, ettei aukkojen yhteenlaskettu koko ylitä seuraavia raja-arvoja. 5 cm /m pystysuorassa rakenteessa olevan pystysuoran ilmakerroksen pituusyksikköä kohti 5cm /m vaakasuoran ilmakerroksen pintaalayksikköä kohti 5..3 Tuulettumattoman ilmakerroksen lämmönvastuksena käytetään taulukossa 3 esitettyjä arvoja. Taulukossa 3 alempana esitetyt arvot pätevät vain, jos heijastava pinta pysyy jatkuvasti puhtaana ja emissiviteetiltään pienempänä kuin 0,. 5.. Tuulettuva ilmakerros on rakennusosassa oleva ilmaväli, jonka kautta kulkee tuulettava ilmavirtaus rakennusosan reunalta toiselle. Tuulettuva il- TAULUKKO 3. TUULETTUMATTOMAN ILMAKERROKSEN LÄMMÖNVASTUS R g Rajoittavien pintojen emissiviteetti yleinen tapaus: ei heijastavia pintoja ε > 0,8 toinen pinta heijastava ε < 0, Ilmaraon paksuus d g mm Lämmönvastus R g, (m K)/W Lämpövirran suunta vaakasuora ylöspäin alaspäin 0,11 0,15 0,17 0,18 0,17 0,7 0,36 0,3 0,11 0,15 0,16 0,16 0,17 0,3 0,5 0,7 0,11 0,15 0,18 0,1 0,17 0,9 0,3 0,6117 makerros on joko lievästi tuulettuva tai hyvin tuulettuva riippuen ilmaväliin johtavien aukkojen suuruudesta Ilmakerros on lievästi tuulettava, kun ulkoilmaan rajoittuvien aukkojen pinta-ala on seuraavissa rajoissa: enemmän kuin 5 cm /m, mutta enintään 15 cm /m pystysuorassa rakenteessa olevan pystysuoran ilmakerroksen pituusyksikköä kohti enemmän kuin 5 cm /m, mutta enintään 15 cm /m vaakasuoran ilmakerroksen pinta-alayksikköä kohti 5..6 Lievästi tuulettuvan ilmakerroksen lämmönvastuksena saa ottaa huomioon puolet taulukossa 3 annetusta vastaavan tuulettumattoman ilmakerroksen lämmönvastuksesta. Jos rakenteen lämmönvastus ilmakerroksesta ulkopuolen ympäristöön on suurempi kuin 0,15 (m K)/W, käytetään laskelmissa tälle rakenteen osalle arvoa 0,15 (m K)/W Hyvin tuulettuvaan ilmakerrokseen johtavien aukkojen yhteenlaskettu koko on suurempi kuin 15 cm /m (pystyrakenteet) tai 15 cm /m (vaakasuorat rakenteet) Jos rakenteessa on hyvin tuulettuva ilmakerros, ei sen eikä ilmakerroksen ulkopuolisen rakenteen osan lämmönvastusta saa ottaa huomioon laskettaessa rakenteen kokonaislämmönvastus. Tällöin kuitenkin sisäpuolisen rakenteen osan ilmakerrokseen rajoittuvan pinnan pintavastuksena voidaan käyttää taulukon sisäpuolisen pintavastuksen (R si ) arvoja Koneellisesti tuuletetun ilmakerroksen lämmönvastusta ei saa ottaa huomioon laskelmissa, ellei ilmakerroksen ja sen ulkopuolella olevan ainekerroksen vaikutusta rakenteeseen ole erikseen selvitetty Tuulettumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönvastukseen voidaan määrittää erillisen tutkimuksen perusteella, kun tässä esitetyt ohjeet soveltuvat huonosti (esim. tuuletusurat) tai käytetty menetelmä antaa ohjeisiin verrattuna tarkemman tuloksen Kattorakenteessa, jossa lämmöneristetyn, yleensä vaakasuoran yläpohjan ja kallistetun vesikaton väliin jää ilmatila, voidaan ilmatila katsoa termisesti homogeeniseksi kerrokseksi, jonka lämmönvastus on taulukon mukainen. TAULUKKO. KATON ILMATILAN LÄMMÖNVASTUS R g Katon rakennetyyppi Lämmönvastus R u, (m K)/W 1. tiilikatto, palahuopakatto tai vastaava aluskatteella tai sitä vastaavalla ainekerroksella 0,. kuten 1, mutta matalaemissiviteettipinta kuten alumiinikerros aluskatteen alapinnassa 0,3 3. yhtenäinen huopakate alusrakenteineen tai vastaava raoton vesikate 0,3 Arvot taulukossa koskevat tuulettuvaa ilmatilaa ja vesikattorakennetta sen yläpuolella. Arvoihin ei sisälly ulkopuolista pintavastusta (R se ). 5.3 Ohuen ainekerroksen lämmönvastus Ohuita verraten tiiviitä ainekerroksia ovat mm. muovikalvot, rakennuspaperit, huopa- ja pahvikerrokset, joiden ilmanläpäisykerroin on enintään m 3 /(m s Pa). Näiden lämmönvastukset esitetään taulukossa 5. TAULUKKO 5. OHUEN AINEKERROKSEN LÄMMÖNVASTUS R q Katon rakennetyyppi Lämmönvastus R q,(m K)/W Toinen pinta jäykkää alustaa, esim. lautaseinää vasten*) 0,0 Jäykkien pintojen välissä*) 0,0 *) Lämmönvastus sisältää sekä ainekerroksen lämmönvastuksen, että sen ja jäykän pinnan, lautakerroksen tms. väliin muodostuvan ohuen ilmakerroksen lämmönvastuksen. 1718 18 5. Maanvastaiset rakenteet 5..1 Maanvastaisten rakennusosien tulisi olla lämpöja kosteusteknisesti toimivia niin, että saavutetaan haluttu eristystaso eikä kosteus, routiminen ja pintojen kylmyys aiheuta haittaa. Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon maanpinnan muodot, maa-aineisten ominaisuudet, pohjaveden korkeus ja pintavesien kulku. 5.. Rakenteen sisäpinnan lämpötila ulkoseinän ja maanvastaisen lattian liittymän läheisyydessä ei saa laskea viihtyvyyden kannalta liian matalaksi. Ulkoseinän, alapohjan ja perusmuurin lämmöneristys sijoitetaan toisiinsa nähden niin, ettei rakenteiden liittymään muodostu haitallista kylmäsiltaa Jos lämpimän rakennuksen perustamissyvyys routivalla maaperällä jää luonnonmukaisen roudattoman syvyyden yläpuolelle, suojataan perustukset routaeristyksellä. Käytettävä eriste sekä eristyksen sijainti ja lämmönvastus valitaan tavoitteena rakennuksen käyttöiän kestävä suunnitelmien mukainen toiminta. 5.. Ellei tarkempia laskelmia tai kokeita tehdä lasketaan maanvastaisten rakennusosien kokonaislämmönvastus kohtien mukaisesti Alapohja ja kellarin seinä oletetaan jaetuksi reuna- ja sisäalueeseen kuvien 1 ja mukaisesti. Maan lämmönvastuksena (R b ) käytetään taulukossa 6 annettuja arvoja, joissa on otettu huomioon ulkopuolinen pintavastus (R se ). Tällöin edellytetään, että perustukset ja alapohja on pysyvästi kuivatettu käyttäen tarkoituksenmukaisia ratkaisuja salaojitukseen ja pintavesien pois johtamiseen. Myös salaojan tarkastusputket ja -kaivot tulee peittää tiiviillä kannella, maakerroksella, lämmöneristekerroksella yms. ulkoilman pääsyn ja routimisen estämiseksi Maan lämmönvastus saadaan ottaa huomioon laskettaessa maanvaraisen lattian ja kellarin ulkoseinän lämmönvastuksia. Tällöin käytetään taulukossa 6 annettuja lämmönvastuksen arvoja ellei lämpövirtauksesta rakennuksen alla tehdä tarkempia laskelmia tai kokeita Perusmaan lämmönvastuksena maanvastaisen alapohjan alla käytetään taulukon 6 sarakkeissa 3 ja esitettyjä arvoja. Vastaavasti käytetään kellarin seinän ulkopuolisen maan lämmönvastuksena taulukossa 6 sarakkeessa 5 ja 6 annettuja arvoja Taulukon 6 arvoja voidaan käyttää, jos lattiarakenteen alapinta on enintään 300 mm viereistä maanpintaa ylempänä ja salaojituskerroksen alla oleva maakerros on vähintään 1 m paksu. Lattiarakenteen alapinnaksi katsotaan salaojituskerroksen yläpintaa vasten oleva rakenteen pinta Laskettaessa lattiarakenteen ja perusmaan lämmönvastusta otaksutaan perusmaan alkavan salaojituskerroksen alapuolelta, kuitenkin enintään 00 mm lattiarakenteen alapinnan alta Sorasta tai sepelistä tehdyn vähintään 00 mm paksun salaojituskerroksen lämmönvastus on 0, (m K)/W Jos kellarin lattia sijaitsee vähintään 1 m maanpinnan alapuolella, voidaan lämmönvastuksena Rb käyttää taulukossa 6 sarakkeessa sisäalueelle annettuja arvoja. Korkeammalla sijaitsevalle kellarin lattialle käytetään samoja arvoja kuin kohdassa 5..5 maanpinnan tasossa olevalle lattialle. 1,0 m reuna-alue sisäalue 1,0 m Kuva 1. Maanvaraisen alapohjan aluejako.19 19 1,0 m reuna-alue sisäalue Kuva. Seinän maanvastaisen osan aluejako. TAULUKKO 6. MAAN LÄMMÖNVASTUKSET Rb PERUSTUSTEN JA ALAPOHJAN OLLESSA PYSYVÄSTI KUIVATETTUJA Maa-aines Normaalinen lämmönjohtavuus Maan lämmönvastus R b m K/W λ n Perusmaa alapohjan alla Perusmuurin viereinen maa W/m K reuna-alue sisä-alue reuna-alue sisä-alue Savi Hiekka ja sora, salaojitettu 1, 0,8 3,0 0,0 1,60 Hiesu ja hieta Hiekka ja sora, salaojittamaton Moreeni,3 0,50,00 0,5 1,00 Kallio 3,5 0,30 1,0 0,15 0,6020 0 6 IKKUNAN, OVEN JA TUULETUSLUUKUN LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN 6.1 Yleistä Suunnittelukohteessa kunkin rakenteeltaan erilaisen ikkuna-, ovi- ja tuuletusluukkutyypin määräysten mukaisuus todetaan erikseen (rakentamismääräyskokoelma, osa C3). Keskimääräinen lämmönläpäisykerroin lasketaan tai mitataan kohteessa yleisimmin käytettävälle ikkuna-, ovi- ja tuuletusluukkukoolle rakennetyypeittäin. Muunkokoisille rakenteille ei U-arvoa tarvitse esittää. Laskelmissa ei tarvitse ottaa huomioon ikkunan, oven tai tuuletusluukun saranoita, painikkeita yms. heloituksia. Ikkunan valoaukolla tarkoitetaan lasi- tai vastaavien ainekerrosten muodostamaa läpinäkyvää aluetta. Ikkunan kehällä tarkoitetaan ikkuna-aukon pieliin rajoittuvaa ikkunan avautumatonta karmirakennetta ja siihen saranoin kiinnitettyjä avautuvia puiteosia. Avautumattomassa ikkunassa lasitus kiinnitetään yleensä suoraan karmirakenteeseen, jolloin puiteosa puuttuu kehästä. Kupumaisten ikkunoiden valoaukon pinta-alaksi katsotaan kehän, asennusaukon tai -kuilun sisäreunojen rajoittaman tasopinnan (projektiopinnan) ala. Ovi ja tuuletusluukku käsittää yleensä karmiosan, johon on saranoitu yksi tai kaksi avautuvaa ovilevyä tai tuuletusluukun luukkuosa. Ovilevy voi sisältää läpinäkymättömän umpiosan runko- ja kehysrakenteineen ja lasituksella varustetun valoaukon. Tuuletusluukun avautuva luukku käsittää yleensä umpiosan runko- ja kehysrakenteineen. Ikkunan ja oven lämmönläpäisykertoimen laskemiseksi esitetään menetelmä myös EN-standardissa Ikkunarakenteen määräystenmukaisuuden osoittamiseen riittää, kun rakentamismääräyskokoelman osassa C3 esitetyn vaatimuksen on osoitettu täyttyvän kehän ulkomittojen mukaan laskettuna vähintään 1, m kokoisella ikkunarakenteella. 6. Ikkunan valoaukon lämmönläpäisykerroin 6..1 Valoaukon lämmönläpäisykerroin U g lasketaan kaavalla (6). U g (6) R si + R se sisä- ja ulkopuolisen pintavastuksen summa (taulukko ). λ j lasin tai läpinäkyvän ainekerroksen j lämmönjohtavuus, d j lasin tai läpinäkyvän ainekerroksen j paksuus, m lasivälin j lämmönvastus, (m K)/W R sj = R si 1 d j + Rse + Σ + Σ R j λ j j sj 6.. Vaakasuoran ikkunan ilmavälin lämmönvastus saadaan vähentämällä 0 % taulukossa 7 annetuista arvoista. Väliarvot 0 o 90 o saadaan lineaarisesti interpoloimalla Pestävässä pinnassa käytetään vain pesunkestäviä pieniemissiviteettipinnoitteita. Valoaukon lasivälit voivat olla ilmatäytteisiä tai niissä on jokin muu täytekaasu. Ilmaväliä rajoittavat pinnat voivat olla tavanomaisia lasipintoja, joiden emissiviteetti on 0,837, tai toinen pinnoista on päällystetty pienen emissiviteetin pinnoitteella. Erilaisten lasivälien lämmönvastuksia esitetään taulukossa 7. Näytä lisää
C3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä Lisätiedot Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998
C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta Lisätiedot Eristämisen taskutieto
ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden Lisätiedot KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET. Diplomityö
KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET Diplomityö Tarkastajat: dosentti Juha Vinha ja diplomi-insinööri Kimmo Lähdesmäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön Lisätiedot Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010
Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu Lisätiedot RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA
RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002 Lisätiedot D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä Lisätiedot Pientalon terve ja turvallinen eristäminen
Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti... Lisätiedot Rakennustyön tarkastusasiakirja
Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö Lisätiedot Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS
1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2. Lisätiedot Toimivat Katot 2 0 0 1
Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku Lisätiedot 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Lisätiedot D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003
D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä Lisätiedot Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto
D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta Lisätiedot TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ PIENTALON VESIKATTORAKENTEIDEN VERTAILU
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ PIENTALON VESIKATTORAKENTEIDEN VERTAILU Työn tekijä: Jarkko Valimaa Työn valvoja: Jouni Ruotsalainen Työn ohjaaja: Markku Lisätiedot Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012
D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta Lisätiedot 70-luvun pientalon korjausopas
Tapani Moilanen 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011 Aducate Centre for Training and Development TAPANI MOILANEN 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011 Lisätiedot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Aaro-Matti Pakkanen MAANVARAISTEN ALAPOHJIEN VAURIOMEKANISMIT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ Lisätiedot Märkätila vanhaan taloon
Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään Lisätiedot ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN
ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU Lisätiedot KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA
KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA Teksti ja kuvat 5.6.2006: Jussi Rahikainen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Reijo Sandberg, Vantaan kaupungin Lisätiedot Standardin EN 14015:2004 sisältö
Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen, Lisätiedot Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen
Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin Lisätiedot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Lisätiedot PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN. Diplomityö
PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN Diplomityö Tarkastajat: professori Matti Pentti DI Jukka Huttunen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön Lisätiedot Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot
Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot Tekijät Julkaisija Kustantaja DI Tuomas Palolahti,, Mittaviiva Oy DI, KM Tarja Mäki, Mittaviiva Oy DI Timo Tikanoja Rakennusteollisuus RT ry, liite 1 rak.ins. Lisätiedot Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen
D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen Lisätiedot Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet
Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute