Source: http://docplayer.fi/157726639-Palokatkotuotteiden-vertailua-taloteknisissa-lapivienneissa.html
Timestamp: 2020-01-17 15:46:02+00:00
Document Index: 18146979

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

PALOKATKOTUOTTEIDEN VERTAILUA TALOTEKNISISSÄ LÄPIVIENNEISSÄ - PDF Ilmainen lataus
Download "PALOKATKOTUOTTEIDEN VERTAILUA TALOTEKNISISSÄ LÄPIVIENNEISSÄ"
1 Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka 2018 Anssi Tornivaara PALOKATKOTUOTTEIDEN VERTAILUA TALOTEKNISISSÄ LÄPIVIENNEISSÄ
2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri sivua Anssi Tornivaara PALOKATKOTUOTTEIDEN VERTAILUA TALOTEKNISISSÄ LÄPIVIENNEISSÄ Palokatkovalmistajien vertailulla pyritään löytämään valmistajakohtaisia eroja eri palokatkotuotteiden välillä. Vertailu tapahtuu palokatkovalmistajien kotisivujen kautta löytyvien tuotekohtaisten dokumenttien avulla ja perustuu täysin julkiseen materiaaliin. Työssä perehdytään palokatkoja ohjaavaan lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin, käydään läpi paloturvallisuuteen ja paloluokitukseen vaikuttavia tekijöitä ja lopuksi esitetään vertailun tuloksena syntyneet taulukot ja tehdään pohdintaa niiden pohjalta. ASIASANAT: palokatko, läpivienti, paloturvallisuus
3 BACHELOR S THESIS ABSTRACT TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bachelor of Civil Engineering pages Anssi Tornivaara A COMPARISON OF FIRESTOP PRODUCTS IN DUCT CONSTRUCTION TECHNIQUES The Comparison of firestop manufacturers aims to find differences between different firestop products. The comparison is based on product-specific documents which can be found on the manufacturer s web site and based entirely on public materials. The thesis focuses on laws and guidelines governing firestops, analyzes the factors affecting fire safety and fire classification. Finally, the tables resulting from the comparison are tabulated and discussed. KEYWORDS: fire stopping, firestop duct, fire safety
4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 YLEISTÄ Palokatko Lait ja asetukset Maankäyttö- ja rakennuslaki Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Palokatkojen tuotekelpoisuus CE-merkintä ETA-arviointiin perustuva CE-merkintä Rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittaminen 10 3 PALOTURVALLISUUS Rakennuksien paloluokat Rakenteet Materiaalit Palo-osastointi 18 4 PALOKATKOJEN SUUNNITTELU 20 5 PALOKATKOTUOTTEIDEN VERTAILUA Palokatkovaahdot Palokatkomansetit Palokatkomassat Akryylipohjaiset Kipsipohjaiset Palokatkolevyt 35 6 YHTEENVETO 39 LÄHTEET 40
5 KUVAT Kuva 1. Paloluokitusten jakaantuminen 11 Kuva 2. Paloluokan määräytymistä esittävä kuvio 17 Kuva 3. Palokatkosuunnittelijan tehtävät vaiheittain 21 Kuva 4. Esimerkki läpivientien asennuksen etäisyysvaatimuksista 24 TAULUKOT Taulukko 1. P3-paloluokan rakennuksen käyttötarkoitusta ja kokoa koskevat rajoitukset 13 Taulukko 2. P2-paloluokan rakennuksen käyttötarkoitusta ja kokoa koskevat rajoitukset 13 Taulukko 3. P2- ja P3-paloluokan rakennuksen suurin sallittu henkilömäärä 14 Taulukko 4. Kantavien ja jäykistävien rakenteiden luokkavaatimukset P1- ja P2- paloluokissa 16 Taulukko 5. Materiaalien euroluokat 18 Taulukko 6. Savunmuodostuksen ja palavien pisaroiden lisäluokat 18 Taulukko 7. Palokatkovaahtojen vertailua 26 Taulukko 8. Palokatkovaahtojen vertailua 27 Taulukko 9. Palokatkomansettien tuotevertailua 28 Taulukko 10. Palokatkomansettien tuotevertailua 29 Taulukko 11. Akryylipohjaisten palomassojen vertailua 31 Taulukko 12. Nullifiren akryylipohjainen palomassa FS Taulukko 13. Wurth W1000 CE, kipsipohjainen palomassa 33 Taulukko 14. Kipsipohjaisen palomassan vertailua 34 Taulukko 15. Palokatkolevyjen vertailua 36 Taulukko 16. Nullifire FB747 -palokatkolevy 37 Taulukko 17. Hilti CFC-CT -palokatkolevy 38
6 6 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön aiheena oli palokatkotuotteiden vertailu taloteknisissä läpivienneissä. Opinnäytetyössä käytiin läpi palokatkoihin liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeistusta sekä perehdyttiin tarkemmin paloturvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja avattiin paloluokitusten kriteereitä. Työssä esitettiin lyhyesti myös palokatkosuunnittelun vaiheita ja palokatkosuunnittelijan roolia yleisesti palokatkosuunnittelussa. Lopuksi vertaillaan tunnetuimpien palokatkovalmistajien yleisimmin käytettyjä palokatkotuotteita ja pyritään hakemaan eroja tuotekohtaisesti. Vertailu perustuu palokatkovalmistajien kotisivujen tarjoamiin tuotekohtaisiin teknisiin dokumentteihin. Palokatkot ovat hyvin pieni ja näkymätön osa rakennusta, mutta tulipalon syttyessä ne saattavat nousta arvoon arvaamattomaan. Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että suurin osa tulipalokuolemista johtuu savusta ja myrkyllisistä kaasuista, joihin ihminen voi kuolla jo hyvin varhaisessa vaiheessa ennen kuin tuli alkaa liekehtiä ja lämpötila nousta. Ihmisten turvallisuuden lisäksi palokatkot vähentävät aineellisia vahinkoja estämällä savun leviämisen viereisiin palo-osastoihin. Muun muassa eristepaksuuksien kasvamisen ja lisääntyneen paloherkän asuinirtaimiston takia rakennusten palokuormat ovat kasvaneet ja lisänneet tulipalon syttymisen riskiä huomattavasti. Kiinnittämällä huomiota näihin paloturvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin jo rakennusten suunnittelu- ja toteutusvaiheessa voidaan rakennusten paloturvallisuutta edistää huomattavasti.
7 7 2 YLEISTÄ 2.1 Palokatko Palokatkoilla tarkoitetaan rakennuksen osastoivien rakenteiden läpi johdettavien taloteknisten järjestelmien läpivientien ja saumojen tiivistämistä. Erilaisia läpivientejä ovat vesija viemäriputket, ilmakanavat ja lämmitysputkistot, sähkökaapelit sekä muut läpiviennit. Palokatkojen päätehtävänä on estää tulen, savun, kuumuuden ja myrkyllisten savukaasujen leviäminen palo-osastoivien seinien, välipohjien ja yläpohjarakenteiden toiselle puolelle. Lisäksi palokatko toimii ääneneristeenä ja estää pölyn leviämisen tilasta toiseen. 2.2 Lait ja asetukset Suomessa rakentamista koskevasta lainsäädännöstä ja kansallisten vaatimusten asettamisesta vastaa ympäristöministeriö. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan rakennusten suunnittelu ja toteutus tulee toteuttaa niin, että ne täyttävät MRL:n ja Suomen rakentamismääräyskokoelman esittämät vaatimukset rakennuksen paloturvallisuudelle. Pelastuslaki (379/2011) ohjaa rakennuksen käytönaikaisia sekä toiminnallisia että teknisiä kunnossapitotoimia. Laki ohjaa rakennuksen haltijan pitämään rakennus ja sen ympäristö sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttyessä rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät poistumaan rakennuksesta ja pelastustoiminta on tarvittaessa mahdollista. Lisäksi tulipalon syttymisen tai tahallisen sytyttämisen vaara on pidettävä vähäisenä. Palokatkojen suunnittelua ja toteutusta valvotaan tarkasti ja useiden kuntien rakennusvalvontaviranomaisilla saattaa olla lisäksi omat ohjeensa palokatkosuunnitelmiin ja palokatkotuotteiden vaatimuksiin ja kelpoisuuden osoittamistapoihin Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos
8 8 toteutettava siten, että rakennus täyttää rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen olennaiset tekniset vaatimukset, joista yhtenä vaatimuksena on paloturvallisuus. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa ja palon leviämistä lähialueen muihin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan (Maankäyttö- ja rakennulaki /132, 117..) Rakennuskohteeseen pysyvänä osana käytettävän rakennustuotteen, tulee olla turvallinen ja terveellinen ja ominaisuuksiltaan sellainen, että rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla taloudellisesti perustellen käyttöiän ajan. (Maankäyttö- ja rakennuslaki /132, 152..) Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Paloturvallisuutta koskevat määräykset on esitetty voimaan tulleessa asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017). Uusi asetus koskee uuden rakennuksen rakentamista, laajentamista, kerrosalaan lisättävän tilan lisäämistä sekä korjausja muutosrakentamista, jos rakennus muuttuu paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi. (Ympäristöministeriö 2018a.) Uuden asetuksen lähtökohtana on ollut säilyttää aikaisempi rakenteellinen paloturvallisuustaso ja tarkentaa aikaisempia määräyksiä tulkintaerojen vähentämiseksi. Tulkintojen väheneminen heijastuu suoraan yritysten toimintaedellytyksiin, sujuvoittaa rakentamishankkeiden etenemistä ja sitä kautta alentaa rakentamisen kustannuksia. Uuden asetuksen myötä yksinkertaistetussa mitoituksessa voidaan jopa 16-kerroksinen asuinkerrostalo toteuttaa yhden portaan uloskäytävällä, kun aiempi asetus mahdollisti yhden portaan uloskäytävän enintään 8-kerroksiseen asuinrakennukseen. (Ympäristöministeriö 2018a.) Asetus rakennusten paloturvallisuudesta ohjaa pääsuunnittelijaa, rakennussuunnittelijaa ja erityissuunnittelijaa tehtäviensä mukaisesti huolehtimaan rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus täyttää rakennuksen paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset käyttötarkoituksensa mukaisesti. Vaatimukset täyttäen rakennus suunnitellaan noudattaen asetuksessa esitettyjä luokkia ja arvoja. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017, 3..)
9 9 Asetuksen mukaan osastoivaan rakennusosaan tehtävä läpivienti ei saa olennaisesti heikentää rakennusosan osastoivuutta. Osastoivien rakennusosien läpivienneissä käytettyjen palokatkojen palonkestävyyden ja osastoivan rakenteen palonkestävyyden tulee pysyä samana. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017, 18..) Ulkoseinien aukkoja ohjaa asetuksen 25., jonka mukaan muun muassa enintään 56 metriä korkean P1-paloluokan rakennuksen ulkoseinärakenteen lämmöneristyksen on täytettävä eristävältä osaltaan B-s1,d0 -luokan vaatimus. Muussa tapauksessa lämmöneriste on suojattava ja sijoitettava niin, että palon leviäminen lämmöneristeeseen on rajoitettu ajan, joka on rakennuksen sisäpuolelta ja aukkojen pielien osalta vähintään puolet tilan osastoivien rakennusosien palonkestävyysaikavaatimuksesta. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017, 25..) Läpivientien ja muiden rakennustuotteiden asennus ei saa oleellisesti heikentää lämmöneristeiden suojausta (Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017, 27. ). 2.3 Palokatkojen tuotekelpoisuus Rakennushankkeeseen ryhtyvän on Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 mukaisesti huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten, määräysten ja siihen myönnetyn luvan mukaisesti, mikä täytyy huomioida käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuudessa. Lisäksi rakennushankkeessa käytettävillä suunnittelijoilla, työnjohtajilla ja muilla toimijoilla kelpoisuusvaatimukset huomioon ottaen on oltava riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. (Maankäyttö- ja rakennuslaki /132, 119..) CE-merkintä CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että rakennustuote on rakennustuoteasetuksessa EU N:o 305/2011 asetettujen sovellettavien vaatimusten mukainen ja sen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. CE-merkintä on ollut pakollinen rakennustuotteissa vuoden 2013 heinäkuusta alkaen,
10 10 jolloin rakennustuoteasetus astui voimaan. Tämä asetus korvasi kansalliset tuotehyväksynnät, mikä helpottaa rakennustuotteiden käyttöä, liikkuvuutta ja vertailua EU:n jäsenmaiden välillä. Yksistään CE-merkintä ei vielä takaa, että rakennustuote soveltuu käytettäväksi kaikissa maissa vaan rakennustuotteita ja rakennuskohdetta säätelevät edelleen kansalliset viranomaissäädökset, esimerkiksi Suomen rakentamismääräyskokoelma. (Ympäristöministeriö 2018b.) ETA-arviointiin perustuva CE-merkintä Eurooppalainen tekninen hyväksyntä eli ETA on vapaaehtoinen CE-merkintään johtava tekninen arviointi, joka on tarkoitettu erityisesti uusille innovatiivisille rakennustuotteille, joilla ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia. Ennen vuonna 2013 voimaan tullutta rakennustuoteasetusta rakennustuotteelle myönnetty ETA-hyväksyntä oli riittävä ja CE-merkintä oli vapaaehtoinen, mutta uuden asetuksen myötä ETA-hyväksyntöjen myöntäminen on päättynyt. (Ympäristöministeriö 2018b.) Rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittaminen Rakennustuotteen olennaiset tekniset vaatimukset voidaan osoittaa rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella, mikäli tuotteen kelpoisuutta ei ole muutoin osoitettu. Rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittaminen vaatii rakennuspaikkakohtaisen tutkimusraportin perustuen rakennustuotteesta otettuun näytteeseen tai laskelmaan. Varmentaminen on kansallinen hyväksyntämenettely, jonka hyväksyy rakennusvalvontaviranomainen. (555/2013, 13..)
11 11 3 PALOTURVALLISUUS Kansallisten rakennusmääräysten palosuojavaatimukset perustuvat usein standardipalokäyrän mukaiseen palon kehittymiseen. Rakenteita ja materiaaleja koskevat vaatimukset määräytyvät rakennuksen käyttötarkoituksen, koon, palokuorman ja toiminnan mukaan. Rakennukset, rakenteet ja materiaalit jakautuvat omiin paloluokkiin kuvan 1 mukaisesti. Rakennukset jakautuvat paloluokkiin kantavien rakenteiden vaatimusten mukaisesti, rakenteet niiden palonkestävyyden perusteella ja materiaalit niiden palokäyttäytymisen perusteella. Kuva 1. Paloluokitusten jakaantuminen (Paroc Group Oy 2018). 3.1 Rakennuksien paloluokat Rakennuksien paloluokat ovat vaativimmasta alkaen P1, P2 ja P3. Näitä käytetään, kun suunnitellaan uuden asetuksen mukaisten luokkien ja lukuarvojen perusteella. Uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta sisältää myös paloluokan P0, jota käytetään, kun
12 12 suunnitellaan osittain tai kokonaan käyttäen oletettuun palonkehitykseen perustuvaa menettelyä. (848/2017, 4..) Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan kestävän tulipalossa sortumatta. Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden palotekniset vaatimukset saattavat olla P1-luokan rakennuksen tasoa matalampia. Sen sijaan paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei ole asetettu paloteknisiä erityisvaatimuksia. (Rakentaja.fi ) Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin, mutta tällöin palon leviäminen osien välillä on estettävä palomuurilla. Palomuurilla tarkoitetaan seinää, joka estää palon leviämisen seinän toiselle puolelle tietyn ajan ja kestää siihen liittyvän rakennuksen tai sen osan sortumisen ja sortumisesta aiheutuvat iskut. (848/2017, 13..) Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kokoa tai henkilömäärää ei ole rajoitettu. Kyseiseen paloluokkaan kuuluvan rakennuksen palokuormaryhmät on määritettävä seuraavin ehdoin: 1) alle 600 MJ/m 2 2) MJ/m 2 3) yli MJ/m 2 (848/2017, 6..) Palokuormaryhmä voidaan määrittää palo-osaston käyttötarkoituksen perusteella tai laskemalla palokuorma ja määrittämällä palokuormaryhmä sen perusteella. Käyttötarkoituksella tarkoitetaan muun muassa asuntoja, hoitolaitoksia, liiketiloja, ravintoloita ja irtaimistovarastoja. (848/2017, 6..) P2- ja P3-paloluokan rakennuksen kokoa ja henkilömäärää on rajoitettava rakennuksen käyttötarkoituksesta riippuen, jotta taataan rakennuksen henkilöturvallisuus sekä helpotetaan sammutus- ja pelastustöitä. Rakennuksen kokoa koskevat rajoitukset löytyvät taulukoista 1 ja 2, ja henkilömäärää ohjaa taulukko 3. (848/2017, 14..)
13 13 Taulukko 1. P3-paloluokan rakennuksen käyttötarkoitusta ja kokoa koskevat rajoitukset (848/2017, 8. ). Taulukko 2. P2-paloluokan rakennuksen käyttötarkoitusta ja kokoa koskevat rajoitukset (848/2017, 8. ).
14 14 Taulukko 3. P2- ja P3-paloluokan rakennuksen suurin sallittu henkilömäärä (848/2017, 8. ). Taulukosta 3 huomataan, että joidenkin tilojen suurin sallittu henkilömäärä voidaan kaksinkertaistaa, kun rakennus varustetaan tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistoilla, mutta tämä koskee lähinnä enintään kaksikerroksisia rakennuksia. 3.2 Rakenteet Läpivientejä osastoivissa rakenteissa ohjaa asetus rakennusten paloturvallisuudesta, jonka mukaan osastoivan rakennusosan läpi johdettavat tekniset läpiviennit eivät saa olennaisesti heikentää rakennusosan osastoivuutta (848/2017, 8..) Palokatkot muodostuvat yhdestä tai useammasta rakennustuotteesta, joilla saavutetaan osastointiin liittyvät palotekniset ominaisuudet. Ominaisuuksista käytettävät lyhenteet ovat - R kantavuus - E tiiviys - I eristävyys - M iskunkestävyys (Rakentaja.fi ) Savukaasutiiviyttä vaaditaan rakenteelta estämään tulipalossa syntyvien myrkyllisten palavien kaasujen leviäminen eri tilojen välillä. Palon edetessä myös lämpötila nousee ja savukaasujen määrä lisääntyy, jolloin palokatkolta vaaditaan tiiviyden lisäksi lämmöneristävyyttä. (Rakentaja.fi )
15 15 Rakenteen palovaatimus esitetään kirjainmerkinnällä, jonka jälkeen esitetään palonkestävyysaika minuutteina: 15, 30, 45, 60, 120, 180 tai 240. Vaatimusten kasvaessa kirjaimia voidaan yhdistellä, jolloin saadaan esimerkiksi palovaatimus REI 60. Tämän rakenteen täytyy palotilanteessa kantaa, tiivistää ja eristää 60 minuutin ajan. (Rakentaja.fi ) P1- ja P2-paloluokan rakennusten rakenteilla on tietyt kantavuuteen liittyvät luokkavaatimukset, jotka on esitetty taulukossa 4.
16 16 Taulukko 4. Kantavien ja jäykistävien rakenteiden luokkavaatimukset P1- ja P2-paloluokissa (848/2017, 8. ).
17 Materiaalit Rakennuksessa käytetyt rakennusmateriaalit ja niiden palo-ominaisuudet vaikuttavat palokäyttäytymiseen, palon leviämiseen ja siihen, kuinka paljon palotilanteessa on aikaa poistua rakennuksesta. Tässä luvussa rakennustuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joita käytetään seinissä ja katoissa, mukaan lukien niiden pinnoitteet. Lattiapäällysteet jakautuvat omiin euroluokkiin, joita ei tässä työssä esitellä. Rakennustuotteiden paloturvallisuus määritetään euroluokkien perusteella, jotka otettiin käyttöön vuonna 2000 Euroopan komission tekemän päätöksen (2000/147/EY) myötä. Tuloksena saatiin yhteinen järjestelmä, jonka avulla voidaan vertailla rakennusmateriaalien palokäyttäytymistä. Palotesteissä testataan rakennustuotteen palamattomuutta, lämpöarvoa, syttyvyyttä, liekin leviämistä, savuntuottoa ja palavien pisaroiden muodostumista. Testien tulosten perusteella tuotteen paloluokka määräytyy kuvan 2 mukaisesti. Kuva 2. Paloluokan määräytymistä esittävä kuvio (Paroc Group Oy 2018). Rakennustuotteet jaetaan seitsemään euroluokkaan, jotka on esitetty taulukossa 5. A1- luokkaan kuuluva tuote ei edistä palamista ja F-luokan tuote ei täytä E-luokan vaatimuksia tai sen palo-ominaisuuksia ei ole testattu.
18 18 Taulukko 5. Materiaalien euroluokat (Paroc Group Oy 2018). Euroluokka Esimerkkituote A1, A2 Kivivilla, kipsilevy B Maalattu kipsilevy C Paperitapetoitu kipsilevy D Puu E Palamista hidastava EPS-eriste F Ei-testatut materiaalit, EPS Luokissa A2-D käytetään lisäluokkia s1, s2 ja s3 kuvaamaan tuotteen savunmuodostusominaisuuksia ja lisäluokkia d0, d1 ja d2 kuvaamaan palavien pisaroiden muodostumista. Tarvittaessa pisaroiden muodostumista koskevaa lisäluokkaa voidaan käyttää myös luokassa E. Lisäluokat esitettynä taulukossa 6. Taulukko 6. Savunmuodostuksen ja palavien pisaroiden lisäluokat (Paroc Group Oy 2018). Savunmuodostuksen lisäluokat s1 rakenne voi tuottaa erittäin rajoitetun määrän savukaasuja s2 rakenne voi tuottaa rajoitetun määrän savukaasuja s3 ei vaatimusta savukaasujen rajallisesta tuottamisesta Palavien pisaroiden lisäluokat d0 rakenne ei saa tuottaa palavia pisaroita tai osia d1 palavia pisaroita tai osia voi muodostua rajallisesti d2 ei vaatimusta palavien pisaroiden ja osien rajallisesta muodostumisesta 3.4 Palo-osastointi Rakentamista koskevan lainsäädännön mukaan rakennus tulee jakaa palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustöiden helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi. Palon ja savun leviäminen palo-osastojen välillä vaaditun ajan estetään osastoivilla rakenteilla. (848/2017, 14..) Palo-osastointi voidaan toteuttaa kerros-, pinta-ala- ja käyttötarkoitusosastoinnilla.
19 19 Kerros-osastoinnissa rakennuksen eri kerrokset on jaettava omiin palo-osastoihin, mutta palo-osasto voi silti sisältää useampia kerroksia tietyin rajoituksin, pois lukien majoitustai potilashuoneita sisältävät osastot. (848/2017, 14..) Pinta-alaosastoinnilla rajoitetaan palo-osaston kokoa niin, että palotilanteessa palo ei aiheuta kohtuuttoman suurta vahinkoa. (848/2017, 14..) Käyttötarkoitusosastoinnissa tilat jaetaan eri palo-osastoihin, mikäli tilojen käyttötarkoitus tai palokuormat merkittävästi eroavat toisistaan. Samaan palo-osastoon voidaan kuitenkin sijoittaa kokoontumis- ja liiketilat sekä majoitustilojen ja hoitolaitosten tilat yöpymistiloja lukuun ottamatta. (848/2017, 14..)
20 20 4 PALOKATKOJEN SUUNNITTELU Toimivan palokatkon toteuttaminen edellyttää eri osapuolten yhteistyötä suunnittelijoiden ja suunnittelun sekä toteutuksen ja urakoitsijoiden välillä. Palokatkot ovat tärkeä osa rakennuksen paloturvallisuutta, ja ne koostuvat yhdestä tai useammasta rakennustuotteesta ja rakenteiden läpi kulkevasta tekniikasta muodostaen laajan kokonaisuuden. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on suositeltavaa käynnistää palokatkojen suunnittelu riittävän ajoissa, sillä selkeät ja hyvät suunnitelmat palokatkojen toteutukseen työmaalla mahdollistavat onnistuneen lopputuloksen. Suunnittelun alkuvaiheessa kerätään tarvittavat lähtötiedot, joiden perusteella laaditaan alustava palokatkosuunnitelma. Lähtötietoihin kuuluu muun muassa tilaajan vaatimukset ja tavoitteet, jotka voivat liittyä kiinteistön tiloihin ja rasituksiin, olosuhteisiin ja kustannustavoitteisiin. Suunnitelma pohjautuu LVISA-suunnitelmaan ja laaditaan yhteistyössä kyseisten asiantuntijoiden kanssa. Tilaaja valitsee palokatkotuotteet yhdessä pääurakoitsijan kanssa, jonka jälkeen vasta lopulliset palokatkosuunnitelmat voidaan tehdä. Valmis palokatkosuunnitelma sisältää pohja- ja tasopiirustukset, palokatkojen detaljikuvat sekä työselostuksen. (RIL , 56.) Palokatkojen suunnittelun vaativuusluokka ei tule suoraan kohteen kokonaissuunnittelun vaativuuden mukaan, vaan palokatkosuunnittelun vaativuus arvioidaan erikseen. Yleisimmin käytetyt luokat ovat vaativa ja tavanomainen, kun poikkeuksellisen vaativa on hyvin harvinainen. Vähäisen suunnittelutehtävän kohteet ovat teknisesti yksinkertaisia ilman palo-osastointia. (RIL , 50.) Palokatkosuunnittelun yleiset vaiheet ja palokatkosuunnittelijan tehtävät on esitetty kuvassa 3. Kaaviota voidaan käyttää rakennushankkeissa, joissa palokatkojen suunnittelun vaativuusluokka on joko tavanomainen tai vaativa.
21 21 Kuva 3. Palokatkosuunnittelijan tehtävät vaiheittain (RIL , 55).
22 22 Palokatkosuunnittelija Palokatkosuunnittelijan täytyy olla palokatkoihin perehtynyt tai erikseen palokatkoihin erikoistunut asiantuntija, joka voi olla kohteen rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija tai erillinen palokatkosuunnittelija. Suunnittelija varmentaa allekirjoituksellaan tehdyt suunnitelmat ja on vastuussa suunnitelmien sisällöstä. (RIL , 47.) Palokatkosuunnittelija vastaa palokatkojen suunnittelemisesta ja valitsee kohteeseen oikeat palokatkoratkaisut ja niihin sopivat palokatkotuotteet. Palokatkosuunnitelman on täytettävä viranomaisvaatimukset, muodostettava toimiva kokonaisuus muiden suunnitelmien kanssa ja oltava toteutuskelpoinen työmaalla. Palokatkosuunnittelijan on tuotava esiin palokatkoihin liittyvät kansalliset vaatimukset ja rajoitukset, kuten palokatkojen tilavaraukset rakenteissa ja asennustyössä, mitkä toisten suunnittelijoiden on otettava huomioon omissa suunnitelmissaan. (RIL , 48.) Palokatkosuunnittelija osallistuu tarvittaessa hankkeen aikaisiin työmaatarkastuksiin, antaa rakentamisen aikaisia lisäohjeita ja tarkennuksia ja tekee muutossuunnitelmat. Suunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan ja kiinteistön omistajalle arkistoivaksi käyttö- ja huolto-ohjeeseen. (RIL , 48.) Palokatkosuunnittelu on erityissuunnittelua, joka vaatii erityisosaamista palokatkosuunnittelijalta, mikä mitataan riittävänä pätevyytenä koulutuksen ja kokemuksen osalta. (RIL , 48.)
23 23 5 PALOKATKOTUOTTEIDEN VERTAILUA Palokatkotuotteiden markkinoilla on lukuisia suurempia ja pienempiä yrityksiä, joilla on tarjota erilaisia palokatkoratkaisuja taloteknisiin läpivienteihin. Tähän työhön valittiin tarkasteltavaksi Hilti Suomi Oy:n palokatkotuotteita. Hilti on yksi markkinoiden suurimpia ja tunnetuimpia yrityksiä. Muut työhön valikoituneet palokatkotuotevalmistajat ovat Würth Oy, Sewatek Oy, Joints Oy ja Tremco illbruckin tuotemerkki Nullifire. Työhön pyrittiin valikoida yleisimmin käytettyjä valmistajia ja sellaisia, joiden kotisivuilta löytyneiden tuotekohtaisten teknisten dokumenttien pohjalta vertaileminen oli mahdollista. Heti työn alkuvaiheessa törmättiin palokatkotuotteiden markkinoiden laajuuteen ja valmistajakohtaisiin eroihin palokatkotuotteiden tarjonnassa. Ainakin Sewatekilta ja Hiltiltä löytyy tuotesarjoja putkien ja kaapeleiden palokatkoläpivientiin, jotka asennetaan rakenteeseen jo paikallavalutyömaalla tai elementtitehtaalla, jolloin läpiviennin reiän täytön työvaihe jää pois työmaalla. Vastaavanlaisia tuotteita ei kuitenkaan löydy kaikilta kilpailevilta valmistajilta, joten tämänkaltaisten tuotteiden vertailua oli mahdoton suorittaa ja tästä syystä ne jätettiin pois. Työssä vertailtiin yleisesti käytettyjä palokatkotuotteita ja sellaisia, joita löytyy jokaiselta työhön valitulta valmistajalta. Vertailu on tehty suoraan palokatkovalmistajien kotisivuilta löytyvien palokatkotuotteiden dokumenttien pohjalta. Työtä rajatiin läpivienteihin kiviseinissä ja -lattioissa, jolloin pois jäi muun muassa puurakenteiset seinät ja välipohjat. Työssä ei vertailtu palokatkojen asennusteknisiä ratkaisuja, sillä valmistajien dokumenttien esitystavassa ja laajuudessa oli huomattavia eroja. Yhdeltä valmistajalta löytyy monia eri variaatioita läpivientien palokatkojen eristykseen ja asentamiseen sekä kannakoimiseen ja toisella valmistajalla saattaa olla vain yksi ratkaisu esitettynä dokumenteissa. Läpiviennin palokatkoon ja ominaisuuksiin vaikuttaa monia tekijöitä ja esimerkiksi paloluokkaan voidaan vaikuttaa erilaisilla ratkaisuilla, joihin vaikuttavat muun muassa rakenteen paksuus rakenteen materiaalin tiheys läpivientiaukon tiivistykseen käytettävä materiaali ja materiaalin leveys ja syvyys läpivientiaukon täytössä käytettävä eriste (esim. kivivilla) ja eristeen paksuus läpiviennin eristyksen materiaali (esim. Armaflex) ja eristyksen asennus (jatkuva ja katkaistu) putken materiaali, ulkohalkaisija ja seinämän paksuus
24 24 kaapeleiden paksuus ja rakenne (pinnoittamaton ja pinnoitettu) Lähes poikkeuksetta valmistajasta riippumatta läpivietävän tekniikan määrä on rajoitettu enintään 60 %: iin suhteessa läpivientiaukon pinta-alaan. Tuotevalmistajat antavat läpivientiaukoissa käytettävät asennusetäisyydet reunoihin ja muihin läpivientimateriaaleihin, josta löytyy esimerkki kuvassa 4. Työssä ei vertailtu asennukseen liittyen reuna- ja keskiöetäisyyksiä eikä läpiviennin kannakointiin liittyviä vähimmäisetäisyyksiä. Taulukoissa esiintyvät puutteet ja mahdolliset tyhjät kohdat johtuvat tuotevalmistajien vaihtelevista dokumenttien ilmoitustavasta, jolloin kaikkia tietoja ei ole ollut saatavilla. Taulukoissa ilmoitetut kaksi eri paloluokkaa ovat riippuvaisia muun muassa rakenteen paksuudesta, jolloin myös rakenteen paksuudelle on annettu kaksi eri arvoa. Kuva 4. Esimerkki läpivientien asennuksen etäisyysvaatimuksista (Hilti Suomi Oy 2018). 5.1 Palokatkovaahdot Palovaahto sopii käytettäväksi kaapeli-, kaapeliarina-, metalliputki- ja muoviputkiläpivientien tiivistämiseen. Seinärakenteen paksuus on oltava vähintään 100 mm ja lattiarakenteen 150 mm. Taulukkoon 7 on koottu valmistajien ilmoittamia arvoja markkinoilla olevista palokatkovaahdoista. Hilti ohjeistaa läpiviennin optimaaliseksi aukkokooksi maksimissaan 300 x 300 mm, kun muut valmistajat lupaavat 450 x 450 mm aukkokokoa. Aukkokokoa voidaan kuitenkin kasvattaa tarvittaessa, kun läpiviennin yhteyteen asennetaan tuotevalmistajien omia lisäeristyksiä. Esimerkiksi Joints lupaa aukkokooksi 1000
25 25 x 600 mm, kun läpivienti kehystetään valmistajan palokatkotiilillä. Hiltin tuote vaatii vaahtopaksuutta vähintään 150 mm, kun Wurthin ja Jointsin vaahtopaksuus voi jäädä 100 mm tietyissä sähkökaapeleiden läpivienneissä. Tällöin Jointsin tuotteella on paloluokka EI 60 ja Wurthilla EI 120.
26 26 Taulukko 7. Palokatkovaahtojen vertailua (Würth Suomi Oy 2018; Sewatek Oy 2018; Joints Oy 2018). Valmistaja Tuotenimi Materiaali Läpivienti Vaahdon Paloluokka Aukon koko/ Läpiviennin Eriste Läpiviennin paksuus (mm) EI halkaisija (mm) halkaisija (mm) rakenteessa eristys Würth Combo Muovi PVC/PE Seinä/Lattia >144 / > / x 450 max Palamattomat putket Seinä/Lattia >144 / > / 90 max (valurauta, Cu, teräs) 60 / Eristetty mol. puolin tai jatkuvana 60 / Eristetty mol. puolin tai jatkuvana Sähkökaapelit Seinä/Lattia >144 / > / 90 Kaapeli <80, /90 Kaapelinippu < Würth Sealfire W300/350 CE Sähkökaapelit Seinä/Lattia kpl Ø20mm + 7 kpl Ø 15mm kpl Ø30mm kpl Ø20mm +15 kpl Ø 15mm Eristetty Rakenteessa kpl Ø20mm + 3 kpl Ø15mm - - Metalliputket Seinä/Lattia Eristetty Suojan puolella Eristetty Suojan puolella Sewatek Zapp-Zimmermann Metalliputket Seinä/Lattia >144 / > / x500/450x450 max. 28 Eristämätön Eristetty / 60 max. 54 Eristetty - 90 / 60 max. 88,9 Eristetty - Sähkökaapelit Seinä/Lattia >144 / < x 270 / Ø300 Vaipalliset, max. Ø >144 / < Kaapeliniput max. Ø >144 / < Vaipattomat, max. Ø Muoviputket Seinä/Lattia >144 / < / 60 max. Ø Teräksiset suojaputket Seinä/Lattia max. Ø Muoviset suojaputket max. Ø40 / max. Ø Joints 2K Firefoam Pro+ Kaapelit Seinä / Lattia 150 rakenne 120 / x 450 Ø vaahtopaksuus / / Lattia 120 Kaapelinippu 100, Ø Seinä / Lattia 120 / 120 Suojaamaton kaapeli, Ø Kaapelit Seinä / Lattia vaahtopaksuus x Teräsputket Seinä 120 Ø Muoviputket Seinä / Lattia 120 / 120 Ø Muoviputket 120 / 120 Ø Metalliputket 120 / 120 Ø 88,9 - Eristetty Kaapelit Seinä / Lattia 150 rakenne 90 / 60 Ø vaahtopaksuus Muoviputket Ø Metalliputket Ø 54 - Eristetty Ø 88,9 - Eristetty
27 27 Taulukko 8. Palokatkovaahtojen vertailua (Hilti Suomi Oy 2018). Hilti CFS-F FX Materiaali Valmistaja Tuotenimi Läpivienti Seinä Vaahdon paksuus (mm) / 200 Sähkökaapelit Paloluokka Aukon koko/ Läpiviennin Eriste Eristys halkaisija EI (mm) halkaisija (mm) 60 / 100x100 - Jos vaahdon x300 Ø 21 - paksuus > (optimaalinen) rakenteen 60 / paksuus, vaaditaan tukikehys 60 / / Ø 100, yksittäinen esim. kipsilevystä 120 Ø 21 - Pinnoittamattomat 90 Ø 24 - Sähkökaapelit Lattia , 250 / ,120 / 120 Ø 21-60,90 / ,90 / / Ø 100, yksittäinen 120 Ø 21 - Pinnoittamattomat 90 Ø 24 - Metalliputket Seinä/L attia Eristämätön Eristetty Seinä ,7 Eristetty Seinä ,7-114,3 Eristetty Lattia ,7 Eristetty Lattia ,7-114,3 Eristetty Lattia ,3-168 Seinä/L Eristetty PE-putket attia Ø 40 Eristetty Eristetty Eristetty PVC-putket Ø 40 Eristetty Eristetty Jos vaahdon paksuus > rakenteen paksuus, vaaditaan tukikehys esim. kipsilevystä Jos vaahdon paksuus > rakenteen paksuus, vaaditaan tukikehys esim. kipsilevystä Jos vaahdon paksuus > rakenteen paksuus, vaaditaan tukikehys esim. kipsilevystä
28 Palokatkomansetit Palokatkomansetti sopii käytettäväksi muoviputkille niin seinä- ja lattialäpivienneissä edellyttäen seinän minimipaksuudeksi 100 mm ja lattian 150 mm. Poikkeuksena on Joints, jonka palomansetti vaatii myös seinän rakennepaksuudeksi vähintään 150 mm, kun puhutaan kiviseinistä. Taulukkoon 9 on koottu tuotevalmistajien palomansettien tietoja, joista huomataan, että putkimateriaalien tarjonta vaihtelee hieman valmistajittain. Myös selkeää eroa on valmistajien tarjoamissa mansettikoissa, kun Sewatekin suurin mansettikoko on 160 mm ja Würthin tarjolla olevat mansettikoot ovat mm. Kuitenkin kun läpiviennin koko on 400 mm, vaaditaan rakennepaksuudeksi vähintään 300 mm. Taulukko 9. Palokatkomansettien tuotevertailua (Würth Oy 2018; Hilti Suomi Oy 2018; Joints Oy 2018; Nullifire Oy 2018). Valmistaja Wurth Wurth Hilti Joints Sewatek Tuotenimi RK-1 Sealfire FX 400 CE CFS-C P Fire Collar Pro+ ZZ Läpivienti Seinä / Lattia Seinä / Lattia Seinä / Lattia Seinä / Lattia Seinä / Lattia Rakennepaksuus Seinä: 100 Seinä: 100 Seinä: 100 Seinä: 150 Seinä: 100 Lattia: 150 Lattia: 150 Lattia: 150 Lattia: 150 Lattia: 150 Putkimateriaalit PVC, PVC-U, PE, PP, PE, ABS, SAN+PVC, PVC, PVC-U, PE PVC, PP, PE, PVC, PE, ABS, ABS, COOL FIT PVC-U, Armaflex PE-HD, PE-X, PP Friapon SAN eristetyt Cu-putket ABS, AI-komposiitti Mansetti koot (mm) 50, 63, 75, 90, 110, 70, 99, 133, 155, 50, 63, 75, 90, 55, 82, 110, 32, 40, 50, , 140, 160, 180, 200, , 125, 160, 180, 125, 160, 200, 90, 110, 125, 200, 225, 250, 280, 200, 225, , , 150, , 315, 355, 400 Taulukkoon 10 on koottu muun muassa rakenteelta vaadittavat minimipaksuudet ja paloluokat mansettikohtaisesti. Hiltiltä löytyy erikseen palomansetti putkiläpivienneille ja palomansetti kaapeliläpivienneille, jotka on otettu mukaan vertailuun. Tarkasteltaessa taulukosta esimerkki tapausta, jossa lattiarakenteen paksuus on vähintään 150 mm, läpiviennin materiaalina PVC-putki ja paloluokka vaatimuksena EI 240 voidaan todeta, että vaihtoehtoina on valita joko Würthin tai Nullifiren tarjoama palomansetti, sillä Hiltin ja Jointsin mansetit jäävät paloluokkaan EI 120 ilman lisäeristyksiä. Jointsin palomansetti vaatisi rakennepaksuudeksi vähintään 250 mm, jotta päästäisiin EI 240 -paloluokkaan.
29 29 Taulukko 10. Palokatkomansettien tuotevertailua (Würth Oy 2018; Hilti Suomi Oy 2018; Joints Oy 2018; Nullifire Oy 2018). Valmistaja Tuotenimi Läpivienti Rakenteen Läpiviennin Putken materiaali Paloluokka paksuus (mm) halkaisija (mm) EI Würth RK-I Seinä PVC, PVC-U, PE, PP, ABS, Cool Fit Lattia PVC, PE PVC, PE, PP PVC, PE, PP Würth FX400 CE Seinä PVC-U MLCP Komposiittiputket PVC-U + 19mm Armaflex PVC-U + 25mm Armaflex Kupari/teräs+19mm Armaflex 90 Lattia PVC-U PVC-U 180 Hilti CFS-C P Seinä PVC-U PE 50 PP PP PP 60 / PP PP 120 Seinä PVC-U PE PP 120 Lattia PVC-U PE PP 120 Hilti CFS-CC Seinä 100 Max. Ø21 Pinnoitetut 90 / 120 kaapelimansetti / 90 Max. Ø100 Kaapeliniput, yksittäinen Ø / 120 Max. Ø24 Pinnoittamattomat 30 / 60 Lattia Max. Ø21 Pinnoitetut 90 / Max. Ø80 Kaapeliniput, yksittäinen Ø 21 Max. Ø24 Pinnoittamattomat Joints Fire Collar Pro+ Seinä / Lattia PVC, VP, PP PVC, VP, PP Kaapelit ja muoviputket nip Kaapelit ja muoviputket nip PVC, VP, PP, Friapon 90 Nullifire FP150 Seinä PVC, PE PP Lattia PVC, PP, PE 240
30 Palokatkomassat Palokatkomassoja löytyy markkinoilta useaa eri tyyppiä ja tässä työssä vertaillaan akryylipohjaisia ja kipsipohjaisia palomassoja. Lisäksi on olemassa enemmän saumoissa käytettävät silikonipohjaiset palomassat, sementtipohjaiset palomassat ja laajenevia palomassoja Akryylipohjaiset Akryylipohjaiset palomassat on yleensä pakattu muovipatruunoihin, jolloin levittäminen käy kätevästi massapuristimella. Ne soveltuvat käytettäviksi saumoihin, joissa on vähäisiä muodonmuutoksia, ja metalliputkien sekä palo-ovien tiivistykseen. Läpivienneissä palomassan sauman paksuudella ja syvyydellä on vaikutusta palokatkon toimivuuteen ja paloluokkaan. Lisäksi rakenteeseen voidaan tarvittaessa lisätä eristeenä esimerkiksi kivivillaa, jolloin palonkestoaika kasvaa. Työssä ei vertailtu valmistajien ilmoittamia sauman leveyksiä eikä syvyyksiä, ja mikäli palokatko vaatii lisäeristeen rakenteeseen, siitä mainitaan taulukon yhteydessä. Taulukoista 11 ja 12 voidaan huomata, että Würthin Sealfire W100 CE -palomassaa käytettäessä teräsputken läpiviennissä palokatkon paloluokka on EI 15 ilman eristeitä ja sitä voidaan kasvattaa paloluokkaan EI 120, kun teräsputki eristetään rakenteen molemmin puolin. Tarkempi tarkastelu jätettiin työn ulkopuolelle ja vaadittavan eristepaksuuden ja materiaalin näkee valmistajien tuotesivuilta. Jointsin akryylipohjaista palomassaa käytettäessä aukkokoko on selkeästi rajoitetumpaa kuin esimerkiksi Hiltin ja Würthin tuotteilla. Esimerkiksi kaapelin seinäläpiviennit voidaan toteuttaa Jointsin palomassalla aukon halkaisijan ollessa korkeintaan 82 mm, kun muut valmistajat sallivat suurempia aukkokokoja.
31 31 Taulukko 11. Akryylipohjaisten palomassojen vertailua (Würth Oy 2018; Hilti Suomi Oy 2018; Joints Oy 2018). Valmistaja Tuotenimi Materiaali Würth Läpivienti Rakenteen Aukon koko/ Läpiviennin Eriste Läpiviennin paksuus halkaisija halkaisija rakenteessa (mm) (mm) (mm) eristys EI Sealfire W100 CE Teräsputket Seinä x Kivivilla Ilman eristettä 30 Molemmin puolin 120 Teräsputket x Paloluokka Molemmin puolin 90 Kaapeliniput x x Ø 16 Ei merkitystä x x Ø 30 Ei merkitystä 60 Teräsputket Lattia Max. 219 Kivivilla Molemmin puolin Max. 89 Ilman / mol. puolin 15 / 120 Teräsputket tai Cu 120 Max. 54 Molemmin puolin Max. 54 Molemmin puolin 180 Cu ja terästputket 350x150 Max.19/M ax.67 Jatkuva 180 / 240 Kaapelit Lattia Max. 21 x Ø 14 Kivivilla Ilman eristettä 120 Kaapeliniput 100 Max. 4kpl Ø 25 Ilman eristettä kpl Ø kpl 4x95 2 Ilman eristettä 60 Hilti CFS-S ACR Metalliputket Seinä Eristetty Eristämätön 180 Joints Lattia Eristetty Eristämätön 180 Jatkuva / mol. Kupariputket Seinä puolin 120 (valurauta, teräs, 42-88,9 Molemmin puolin 120 ruostumaton teräs) Jatkuva 90 Molemmin Lattia Eristetty puolin ,9 Eristetty Molemmin puolin 90 88,9 Eristetty Molemmin puolin 90 / Jatkuva / mol. puolin 120 Fire Acryl Pro+ Kaapelit Seinä Max. Ø21 Ei vaadita 90 Max. Ø54 + Molemmin Kupariputket 20 Max. Ø54 Kivivilla puolin 180 Max. Ø219 Molemmin Teräsputket + 20 Max. Ø219 Kivivilla puolin Kaapelit Lattia Max. Ø21 Ei vaadita Kupariputket Max.Ø Max.Ø 54 Kivivilla Molemmin puolin 180 Teräsputket Max. Ø Max. Ø 219 Kivivilla Molemmin puolin Kevyrt teräsputket Max. Ø Max. Ø 16 Ei vaadita 240 Teräsputket Max. Ø Max. Ø 165 Vaahtomuovi Molemmin puolin 60
32 32 Taulukko 12. Nullifiren akryylipohjainen palomassa FS701 (Nullifire Oy 2018). Valmistaja Tuotenimi Materiaali Läpivienti Rakenteen Aukon koko/ Läpiviennin Eriste Läpiviennin Paloluokka paksuus (mm) halkaisija (mm) halkaisija (mm) rakenteessa eristys EI Nullifire FS701 Kaapelit Seinä x 100 Max. Ø21 Kivivilla Molemmin puolin 90 Kaapelihylly 450 x 50 Molemmin Kaapelit puolin 60 Kaapelit Lattia max. 160 nippu Putkinauha 120 Teräs- ja CUputket Seinä x 100 Max. Ø40 90 Max. Ø Kivivilla Kipsipohjaiset Kipsipohjaiset palomassat on valettavaa palokatkomassaa ja yleensä pakkaukset on isompina säkkeinä. Ne soveltuvat käytettäviksi sähkökaapeli-, metalliputki- ja yhdistelmäläpivientien tiivistämiseen. Tässä työssä ei käsitellä yhdistelmäläpivientejä ja tuotevalmistajiin valikoitui vain kolme valmistajaa, sillä Hiltin kipsipalokatkomassan tuotesivustolta ei löytynyt tuotekohtaista dokumenttia. Taulukoita 13 ja 14 tarkasteltaessa voidaan todeta, että Würthin palomassaa käytettäessä voidaan läpiviennin materiaalin eristys toteuttaa kolmella eri tavalla. Se voidaan kokonaan jättää tekemättä, asentaa molemmin puolin tai jatkuvana läpiviennin läpi. Nullifiren palomassaa käytettäessä eristys asennetaan vain molemmin puolin ja Jointsin palomassalla eristystä ei välttämättä tarvita riippuen materiaalista, aukon koosta ja rakenteen paksuudesta. Vastaavasti Nullifiren palomassalla läpiviennin rakenteeseen ei vaadita lisäeristystä, kun Würthin ja Jointsin palomassoilla tehtävät läpiviennit saattavat vaatia lisäeristyksen myös rakenteeseen, joka on yleisesti A1 -luokan materiaalia, esimerkiksi kivivillaa. Ääritapauksissa suurimmat aukkokoot voidaan tehdä Jointsin tuotteella, kun aukkokoko voi olla tietyt ehdot täyttäen jopa 2400 x 1200 mm.
33 33 Taulukko 13. Wurth W1000 CE, kipsipohjainen palomassa (Würth Oy 2018). Würth Valmistaja Tuotenimi W1000 CE Aukon max.koko/ Läpiviennin Läpiviennin Eriste Paloluokka halkaisija (mm) halkaisija (mm) eristys EI Ilman eristystä Ei eristystä, mol. 90, 240, puol., jatkuva 240 Ilman eristystä 30, 120, Max. Ø Ilman eristystä 15, 60, Max. Ø89 90 Ei eristystä, mol. 0, 120, puol., jatkuva 120 0, 120, Max. Ø42 Kivivilla 120 0, 120, Max. Ø89 Kivivilla 120 Ei eristystä, mol. 240, puol., jatkuva 240, , 240, Max. Ø42 Kivivilla , 30, 60 Materiaali Läpivienti Rakenteen paksuus (mm) Kupariputket Seinä x 600 Max. Ø22 Kupariputket Lattia x 300 Max. Ø22 Kivivilla Kupariputket Lattia x 1200 Max. Ø22 Kivivilla Max. Ø89 Kivivilla Rautaputket Ilman eris- Ei eristystä, mol. Seinä x 600 Max. Ø19 tystä puol., jatkuva 240 Ilman eristystä 180, Max. Ø38 240, 240 Ilman eristystä 15, 120, Max. Ø Rautaputket Ei eristystä, mol. 60, 120, Lattia x 300 Max. Ø19 Kivivilla puol., jatkuva 120 0, 120, Max. Ø38 Kivivilla , 30, Max. Ø194 Kivivilla 120 Rautaputket Ei eristystä, mol. 30, 180, Lattia x 1200 Max. Ø19 Kivivilla puol., jatkuva , 180, Max. Ø38 Kivivilla , 60, Max. Ø194 Kivivilla 240 Sähkökaapelit Max. 10kpl Ilman eris- Ei eristystä, mol Seinä x 600 5x1,5mm 2 tystä puol., jatkuva 240 Max. 4kpl Ilman eristystä 95mm Max. 1kpl Ilman eristystä 185mm Nippu max. Ilman eristystä Ø Max. Ø20mm Ilman eristystä kaapeleita 120 Sähkökaapelit Max. 10kpl Ei eristystä, mol Lattia x x1,5mm 2 Kivivilla puol., jatkuva 180 Max. 4kpl 95mm 2 Kivivilla Max. 1kpl 185mm 2 Kivivilla Nippu max. Ø100 Kivivilla 60 Max. Ø20mm kaapeleita Kivivilla 90
34 34 Taulukko 14. Kipsipohjaisen palomassan vertailua (Joints Oy 2018; Nullifire Oy 2018). Valmistaja Joints Tuotenimi Materiaali Läpivienti Rakenteen Aukon max.koko/ Läpiviennin Läpiviennin Eriste Paloluokka paksuus (mm) halkaisija (mm) halkaisija (mm) eristys EI Fire Compounpelit Sähkökaa- 80x80 - Kivivilla / Ilman 60 / Seinä x1200 Max. Ø21 eristystä Ei eristystä 240 Kivivilla / Ilman Pro x 1200 Max. Ø80 eristystä Ei eristystä 45 / 60 Teräsputket Jatkuva Ar x 1200 Max. Ø165 Ilman eristystä maflex 60 Kivivilla / Ilman Jatkuva kivivilla 90 / 2400 x 1200 Max. Ø219 eristystä 120 Kupariputket Jatkuva ki- 115 x 115 Max. Ø54 Kivivilla vivilla 120 Komposiittiputket Jatkuva ki x 1200 Max. Ø75 Kivivilla vivilla 60 FR220 Kaapelit Lattia x 1200 Max. Ø21 Kivivilla Ei vaadita x 1200 Max. Ø80 Kivivilla / Ilman eristystä Ei vaadita 45 / 60 Kupariputket 2400 x 1200 Max. Ø54 Kivivilla Kivivilla 180 Ilman eristystä Ei vaadita 20 / E120 Teräsputket 2400 x 1200 Max. Ø16 Ilman eristystä Ei vaadita x100 / 2400x1200 Max. Ø40 Ilman eristystä Kivivilla 240 / x280 / 2400x Kivivilla Kivivilla x 1200 Max. Ø165 Ilman eristystä Armaflex x x1200 Max. Ø219 Kivivilla Kivivilla 90 Komposiittiputket 2400 x 1200 Max. Ø75 Ei vaadita EI 20 / E180 Nullifire Sähkökaapelit Seinä x 1100 Max. Ø80 Ilman eristystä Molemmin puolin 120 Kaapelit Max. Ø24 Ilman eristystä 180 (päällystämätön) Telekaapelit Max. Ø21, niput max. 100mm Ilman eristystä 180 Kaapelihyllyt Max. 500mm leveät Ilman eristystä 90 Sähkökaapelit 1100 x 1100 Max. Ø80 Ilman eristystä 120 Kaapelit Max. Ø24 Ilman eristystä 60 (päällystämätön) Ilman eristystä Telekaapelit Max. Ø21, niput max. 100mm Ilman eristystä 60 Kaapelihyllyt Max. 500mm leveät Ilman eristystä 180 Kupari- ja 1100 x Ilman eristystä Molemmin puolin 30 valurautaputket Teräsputket Ilman eristystä Molemmin puolin 120
35 Palokatkolevyt Palokatkolevyt soveltuvat käytettävän suuriin aukkoihin, ja ne on helppo ja nopea asentaa. Levyjä käytettäessä on saumat vielä erikseen tiivistettävä asianmukaisella palomassalla. Levyjä voidaan käyttää metalli- ja muoviputkien sekä sähköjohtojen läpivientien palokatkoihin kantavissa seinissä. Yksittäisen palokatkolevyn palonkesto ei ole aina riittävä, joten palolevyjä joudutaan asentamaan useampi kappale riippuen valmistajasta. Würthin palolevyä käytettäessä vaaditaan kaksi levyä per seinän puoli, kun taas Jointsin tuotteesta tällaisesta ei ollut mainintaa. Aukkokokoja tarkasteltaessa teräs- ja kupariputkien läpivienneissä voidaan todeta, että Nullifiren palolevyn kanssa suurin sallittu aukkokoko, 600 x 600 mm, on selkeästi pienempi kuin muiden valmistajien ilmoittamat suurimmat aukkokoot. Taulukoista 15 ja 16 huomataan myös, että Joints ilmoittaa yleisesti aukkokooksi 2400 x 1200 mm läpivientimateriaalista riippumatta, kun muilla valmistajilla aukkokoko vaihtelee läpiviennin tyypin mukaan.
36 36 Taulukko 15. Palokatkolevyjen vertailua (Würth Oy 2018: Joints Oy 2018). Tuotenimi Würth 1-S Seinä Joints Fire Board Pro+ Seinä Lattia Materiaali Valmistaja Läpivienti Rakenteen Aukon koko/ Läpiviennin Läpiviennin Kiinnitys Paloluokka paksuus (mm) halkaisija (mm) halkaisija (mm) eristys EI Sähkökaapelit x 1200 Ø 21 yks. kaapeli - 2 x Seinän 180 Ø 80 yksit., nippu + hylly - molemmin 60 Ø 21, max Ø 100 nippu - puolin 120 Sähkösuojaputki Ø x 600 Ø 50 yksit., nippu + hylly - 2 x Molem. puol. 90 Ø 80 yksit., nippu + hylly - ulkopintaan 90 Ø 21, max Ø 100 nippu - kiinnitettynä x 100 / 240 / 2400 x 1200 Ø 40 Kivivilla 2 x Seinän x 1200 Ø 219 Kivivilla molemmin x 75 / 2400 x 1200 Ø 16 Kivivilla puolin Metalliputket Kompos.putket Metalliputket x 1200 Ø 219 Kivivilla / 180 Cu-putket Ø Kompos. putket Ø Sähkökaapelit Ø 80 yksit., nippu Ø hylly Ei eristystä - 60 Metalliputket 100 Ø 219 Kivivilla - 90 Ø Joints Fire Wrap Pro+ Solukumi - 60 Cu-putket Ø 54 Kivivilla Kompos. putket Ø 75 + Joints Fire Wrap Pro+ Solukumi - 60 Sähkökaapelit Ø 80 yksit., nippu Ø hylly Ei eristystä - 60 Metalliputket 150 Ø 219 Kivivilla - 60 Ø Joints Fire Solukumi Wrap Pro Cu-putket Ø 54 Kivivilla Ø 54 + Joints Fire Wrap Pro+ Solukumi - 60 Kompos. putket Ø 75 Kivivilla - 90 Ø 75 + Joints Fire Wrap Pro+ Solukumi Ø 80 yksit., nippu Ø hylly Ei eristystä - 60 PVC-U 400 x 400 Ø Joints Fire Wrap Pro+ Ei eristystä - 90
37 37 Taulukko 16. Nullifire FB747 -palokatkolevy (Nullifire Oy 2018). Materiaali Rakenteen Aukon koko/ Läpiviennin Läpiviennin Kiinnitys Paloluokka paksuus (mm) halkaisija (mm) halkaisija (mm) eristys EI 100 / x 1200 Ø 21 Kivivilla 2 x keskitetysti 60 / 120 Nullifire FB747 Seinä Sähkökaapelit Valmistaja Tuotenimi Läpivienti Ø / 90 Kaapelihyllytja / 120 tikkaat Telekaapelit Ø 100 nipussa Kivivilla 2x keskitetysti 60 / 120 Pinnoittamattomat Ø / 20 sähkökaapelit Sähkökaapelit x 600 Ø 80 Palokatkonauha 1 x keskitetysti 60 Kaapelihyllytja tikkaat Telekaapelit Ø 100 nipussa Päällystämättömät Ø sähkökaapelit - - Teräs- ja Cuputket 150 Ø Kivivilla 1 x ei- palotilan puol x 1200 Ø 80 2 x keskitetysti 60 Ø
38 38 Taulukko 17. Hilti CFC-CT -palokatkolevy (Hilti Suomi Oy 2018). Hilti Valmistaja Tuotenimi Läpivienti Materiaali Rakenteen paksuus (mm) CFS-CT B Seinä Cu-putket 100 Aukon koko/ Läpiviennin Läpiviennin Kiinnitys Paloluokka halkaisija (mm) halkaisija (mm) eristys EI 1200 X Mineraalivilla 1200 Ø Ø Ø 40-88,9 90 / 120 Ø 114, Ø , Teräs 150 Ø 26,9-114, PVC-U 100 Ø Mansetilla PE Ø Mansetilla Kaapelit 100 Ø Lattia Muovikanavat ja Ø 80 pinnoittamattomat Ø 24 Nippu Ø 100, yksit. Ø X 1200 Ø 16 putket Kupariputket X 1000 Ø Palokatko nauha Mineraalivilla , Teräsputket Ø 26,9-114, Ø 114, Ø , PVC-U Ø Mansetilla 120 PE Ø Kaapelit Ø Ø pinnoittamattomat Ø Nippu Ø 100, yksit. Ø Ø
39 39 6 YHTEENVETO Läpivientien palokatkoratkaisuihin on olemassa useita eri ratkaisuja, eikä palokatkoihin ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Palokatkomarkkinoilla on tarjolla lukuisia palokatkovalmistajia ja valmistajilla on tarjota palakatkoja moneen eri tilanteeseen. Palokatkovalmistajien markkinoilla on kova kilpailu, johon valmistajat ovat pyrkineet vastaamaan kehittämällä omia innovatiivisia tuotteitaan. Palokatkojen laaja tarjonta tuotti omat haasteensa myös palokatkojen vertailemiseen. Valmistajien kotisivuilta löytyy vaihtelevasti tietoa palokatkojen teknisistä ominaisuuksista. Toiselta valmistajalta löytyy usean kymmenen sivuinen dokumentti palokatkotuotteen asennusohjeista teknisiin tietoihin, ja toinen palokatkovalmistaja ilmoittaa asiat hyvin tiivistetysti kahdella sivulla. Kun taulukoita laadittiin, jouduttiin valitsemaan, mitä arvoja taulukoidaan ja mitkä arvot jäävät suunnittelijan selvitettäväksi, sillä tarjolla oleva tieto vaihteli valmistajittain. Yleisesti voidaan todeta, että rakenteiden minimivaatimukset noudattavat samaa linjaa tuotevalmistajasta riippumatta. Valmistajat pystyvät tarjoamaan käytetyimmille läpivienneille ratkaisut, mutta palokatkojen paloluokissa on eroavaisuuksia, varsinkin minimi- ja maksimipalonkestoissa. Varsinkin palomassoja käytettäessä erot tehdään palokatkon asennuksessa sauman paksuuden ja leveyden vaatimuksilla, joiden tarkempi käsittely jätettiin tästä työstä pois. Tuotevalmistajat tarjoavat omilla kotisivuillaan työkalua oikean palokatkotuotteen valitsemiseen, jonka avulla saadaan selville suunnitteluun ja asennukseen vaadittavia tietoja muun muassa tuotteiden vaatimuksista eristyksissä ja paloluokissa. Rakennuksen palotekninen kokonaisuus käsittää monta tekijää ja ohjaa rakentamista tietyin ehdoin. Kuitenkin suunta tuntuu olevan se, että palokatkoihin halutaan panostaa ja työmaalla asennukseen kuuluvia työvaiheita vähentää ja nopeuttaa. Tämä tarkoittaa myös palokatkosuunnittelun osalta sitä, että suunnittelutyöhön tullaan panostamaan entistä enemmän jatkossa.
YM:n asetus rakennusten paloturvallisuudesta eristeiden kannalta. Paloseminaari Tuuli Kunnas
YM:n asetus rakennusten paloturvallisuudesta eristeiden kannalta Paloseminaari 2018 6.2.2018 Tuuli Kunnas Kaksi vaihtoehtoa paloturvallisuusvaatimusten täyttämiseen Asetuksessa esitettyjen luokkien ja
Uusi ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
Uusi ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Paloturvallisuus ja standardisointi 2018, Espoo Jorma Jantunen Uudet säädökset 1.1.2018 ja tuleva ohjeistus Vuonna 2017 vireille tulleet
5 SUOJAVERHOUS 5.1 SUOJAVERHOUKSEN OMINAISUUDET 5.2 SUOJAVERHOUSTEN TOTEUTTAMINEN 5.3 SUOJAVERHOUSVAATIMUKSET P2-PALOLUOKAN RAKENNUKSESSA
5 SUOJAVERHOUS 5.1 SUOJAVERHOUKSEN OMINAISUUDET Suojaverhouksella tarkoitetaan rakennusosan pinnan muodostamaa osaa, joka suojaa alustaansa määrätyn ajan syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Sokos Hotel Vantaa 16.10.2018 Jorma Jantunen MRL Olennaiset tekniset vaatimukset
7 ULOSKÄYTÄVIEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU 7.1 ULOSKÄYTÄVÄT Porrashuone Avoin luhtikäytävä Varatienä toimiva parveke
7 ULOSKÄYTÄVIEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU 7.1 ULOSKÄYTÄVÄT Rakennuksesta tulee voida poistua palotilanteessa ohjattua reittiä pitkin turvallisesti ja nopeasti. Puurunkoisessa rakennuksessa poistumisjärjestelyt