Source: http://studylib.es/doc/196966/documento-de-protecci%C3%B3n-contra-explosiones
Timestamp: 2018-07-18 18:45:21
Document Index: 263993219

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 32', 'artículo 22', 'artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 37', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 24']

DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA
Definiciones _________________________________________________ 6
Características de las sustancias ________________________________ 21
Descripción de las instalaciones ________________________________ 24
Descripción de las instalaciones de la empresa __________________________ 24
Determinación de zonas ______________________________________ 27
Clasificación de zonas ________________________________________ 29
Clasificación de zonas con presencia de gases y vapores inflamables _________ 29
Clasificación de zonas con presencia de polvo y fibras combustibles _________ 32
Evaluación de riesgos ________________________________________ 35
Instalaciones con presencia de gases y vapores __________________________ 39
Instalaciones con presencia de polvo combustible _______________________ 58
Planificación de la prevención _________________________________ 79
Medidas técnicas _________________________________________________ 80
Planificación de medidas correctoras para instalaciones con presencia de gases 82
Planificación de medidas correctoras para instalaciones con presencia de polvo102
Medidas organizativas ____________________________________________ 122
Marcado de los equipos _____________________________________ 134
Grupos de aparatos_______________________________________________ 134
Categorías de los equipos __________________________________________ 134
Marcado para el material eléctrico___________________________________ 140
Marcado para el material no eléctrico ________________________________ 144
Identificación del material reparado mediante marcado. (Anexo A) norma UNE-EN
60079-19 ____________________________________________________________ 149
Normativa de referencia y bibliografía __________________________ 152
10.1 Normativa de referencia ___________________________________________ 152
10.2 Bibliografía______________________________________________________ 154
El R.D. 681/2003 sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a
los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, trasposición de la
Directiva 1999/92/CE, contempla una serie de obligaciones del empresario con objeto de
prevenir las explosiones y de proteger a los trabajadores contra estas.
Entre otras, el empresario debe tomar medidas de carácter técnico u organizativo en función
del tipo de actividad, siguiendo un orden de prioridades y conforme a los principios básicos
 Impedir la formación de atmósferas explosivas.
 Cuando la naturaleza de la actividad no lo permita, evitar la ignición de la atmósfera
explosiva y atenuar los efectos perjudiciales de una explosión de forma que se garantice
Para dar cumplimiento a lo anterior se establece la necesidad de elaborar y mantener
actualizado un documento de protección contra las explosiones en los lugares de trabajo.
En concreto dicho documento debe contemplar lo siguiente.
b) Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de este R.D.
c) Las áreas que han sido clasificadas de conformidad con el anexo I.
e) Que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están diseñados y
se utilizan y mantienen teniendo en cuenta la seguridad.
f) Que se han adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el R.D. 1215/97, para
que los equipos de trabajo se utilicen de forma segura.
La evaluación de riesgos de explosión deberá contemplar:
a) La probabilidad de formación y la duración de las atmósferas explosivas.
b) La probabilidad de la presencia y activación de focos de ignición.
c) Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y sus posibles
Para que tenga lugar una explosión, deben darse las siguientes condiciones:
 Presencia de sustancias inflamables en cantidad suficiente y con un elevado grado de
 Concentración en oxígeno de las sustancias inflamables dentro de sus límites de
 Presencia de una fuente de ignición efectiva.
La coexistencia de estas condiciones, será la que determine la inflamación de la mezcla, por
lo que actuando sobre alguna de ellas, eliminaremos o reduciremos el riesgo.
A continuación, se recogen las definiciones que aparecen en los siguientes documentos:
- Norma UNE-EN 60079-0 Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 0:
UNE-EN 60079-10-1 Atmósferas explosivas. Parte 10-1: Clasificación de emplazamientos.
Atmósferas explosivas gaseosas
UNE-EN 60079-10-2. Atmósferas explosivas. Parte 10-2: Clasificación de emplazamientos.
Atmósferas explosivas de polvo
- Guía de buenas prácticas de carácter no obligatorio para la aplicación de la Directiva
1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones mínimas
para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a
los riesgos derivados de atmósferas.
Máquinas, materiales, dispositivos fijos o móviles, órganos de control e instrumentación,
sistemas de detección y prevención que, solos o combinados, se destinan a la producción,
transporte, almacenamiento, medición, regulación, conversión de energía y transformación de
materiales y que, por las fuentes potenciales de ignición que los caracterizan, pueden
desencadenar una explosión. [Directiva94/9/CE]
Área de descarga de la explosión
Área geométrica de descarga de un dispositivo de descarga de la presión de explosión.
Área en la que pueden formarse atmósferas explosivas en cantidades tales que resulte necesaria
la adopción de precauciones especiales para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
afectados. [Directiva 1999/92/CE]
Área que no presenta riesgo
Área en la que no cabe esperar la formación de atmósferas explosivas en cantidades tales que
resulte necesaria la adopción de precauciones especiales. [Directiva 1999/92/CE]
Mezcla con el aire, en las condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases,
vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de
la mezcla no quemada. [Directiva 1999/92/CE] Nótese que, a veces, una atmósfera explosiva
según se define en la directiva puede ser incapaz de arder lo bastante rápido para producir una
explosión según se define en la norma EN 1127-1.
Atmósfera de gas explosiva
Mezcla con aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gas o de
vapor que, después de inflamarse, permite una propagación auto-sostenida
Atmósfera de polvo explosiva
Mezcla con aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de polvo, o
partículas en suspensión que, después de inflamarse, permite una propagación auto-sostenida
Atmósfera explosiva peligrosa
Atmósfera explosiva presente en cantidades peligrosas.
Atmósferas explosivas en cantidades tales que suponen un peligro para la salud y la seguridad de
los trabajadores. [Directiva 1999/92/CE]
Por regla general, 10 litros de atmósfera explosiva constituidos en una masa coherente en un
espacio cerrado ya deben considerarse cantidad peligrosa, independientemente del tamaño del
Clasificación de los materiales en función del grado de protección necesario. [Directiva 94/9/CE]
Categoría de aparatos
Los aparatos y sistemas de seguridad pueden estar diseñados para una atmósfera explosiva
determinada. En tal caso, debe marcarse la categoría de aparatos a que corresponden. [Directiva
94/9/CE]
Los medios de trabajo se clasifican en clases de temperatura según su temperatura máxima de
superficie. De manera análoga, se efectúa una clasificación de los gases según su temperatura de
Las áreas de riesgo se clasifican en zonas teniendo en cuenta la frecuencia con que se producen
atmósferas explosivas y la duración de las mismas. [Directiva 1999/92/CE]
Parte de un material eléctrico o de un módulo (que no sea un prensaestopas Ex) marcado con el
símbolo “U”, que no está previsto utilizarse sólo y que requiere una consideración adicional
cuando se incorpore a un material eléctrico o a un sistema para su uso en atmósferas explosivas
Concentración límite en oxígeno
Concentración máxima de oxígeno en una mezcla de una substancia inflamable con aire en la
que no se produce una explosión, en condiciones de ensayo determinadas. [EN 1127-1]
Por regla general, se entiende por condiciones atmosféricas una temperatura ambiente entre –
20°C y 60°C y un intervalo de presiones de 0,8 bar a 1,1 bar. [Directrices ATEX, Directiva 94/9/CE]
Densidad relativa de un gas o un vapor.
Relación entre la densidad de un gas o de un vapor y la densidad del aire en las mismas
Descarga de la explosión
Medida de protección que limita la presión de explosión mediante evacuación de las mezclas no
quemadas y de los productos de combustión abriendo aberturas predeterminadas, para que un
recipiente, lugar de trabajo o edificio no quede sometido a una solicitación superior a su
resistencia prevista a las explosiones.
Dispositivo de descarga de la explosión
Dispositivo que obtura una abertura de descarga durante el funcionamiento normal y la abre en
caso de explosión.
Dossier de verificación
Conjunto de documentos que recopilan la conformidad de los equipos eléctricos y de las
Es un espacio en el que no se prevé la presencia de una atmósfera explosiva en una cantidad tal,
como para requerir precauciones especiales de construcción, instalación y utilización de
Es un espacio en el que una atmósfera explosiva está o puede estar presumiblemente presente
en una cuantía tal, como para requerir precauciones especiales de construcción, instalación y
utilización de aparatos
Cualquier persona física o jurídica que sea titular de la relación laboral con el trabajador y tenga
la responsabilidad de la empresa y/o establecimiento. [Directiva 89/391/CEE].
Energía mínima de inflamación de una mezcla aire/polvo explosiva.
Energía más baja almacenada en un condensador que con su descarga es suficiente para
provocar la inflamación de la mezcla más susceptible a la inflamación de un polvo dado bajo
condiciones de ensayo específicas.
Todas la paredes, puertas, tapas, prensaestopas, barras, ejes, etc. que contribuyen al modo de
protección y/o al grado de protección IP del material eléctrico.
Envolvente estanca al polvo
Envolvente capaz de excluir la penetración de depósitos de partículas de polvo observables
Envolvente protegida contra polvo
Envolvente en la que no está totalmente excluido la penetración de polvo, pero es improbable
que penetre en cantidad suficiente como para interferir con el funcionamiento seguro del
material y que dentro de la envolvente no se acumula en una posición donde sea capaz de
causar un peligro de inflamación
EPL (Equipment Protection Level) Nivel de protección del material
Nivel de protección asignado al material en función de su riesgo de convertirse en una fuente de
ignición y que distingue las diferencias entre las atmósferas de gas explosivas, atmósferas de
polvo explosivas, y las atmósferas explosivas en las minas de grisú.
Material para atmósferas de gas explosivas, con un “muy alto” nivel de protección, que no es
una fuente de ignición en condiciones normales de funcionamiento, en caso de averías
previsibles o en caso de averías extrañas
Material para atmósferas de gas explosivas, con un “alto” nivel de protección, que no es una
fuente de ignición en condiciones normales de funcionamiento o en caso de averías previsibles.
Material para atmósferas de gas explosivas, con un nivel de protección “aumentado”, que no es
una fuente de ignición en condiciones normales de funcionamiento y que puede tener alguna
protección adicional para asegurar que permanece inactivo como una fuente de ignición en el
caso de incidentes regulares previsibles (como por ejemplo que se funda una lámpara).
Material para atmósferas de polvo explosivas, con un “muy alto” nivel de protección, que no es
ePL Db
Material para atmósferas de polvo explosivas, con un “alto” nivel de protección, que no es una
Material para atmósferas de polvo explosivas, con un nivel de protección “aumentado”, que no
es una fuente de ignición en condiciones normales de funcionamiento y que puede tener alguna
Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. [Directiva
89/655/CEE]
Reacción brusca de oxidación o de descomposición, que produce un incremento de temperatura,
de presión o de las dos simultáneamente. [EN 1127-1]
Distancia en cualquier dirección desde la fuente de escape al punto donde la mezcla de gas/aire
se ha diluido por el aire a un valor por debajo del límite inferior de explosividad.
Fuente de escape
Es un punto o lugar desde el cual se puede escapar a la atmósfera gas, vapor, líquido inflamable,
polvo o fibras combustibles de tal forma que se puede formar una atmósfera explosiva.
Una fuente de ignición transmite a una mezcla explosiva una cantidad determinada de energía
capaz de propagar la ignición en dicha mezcla.
A menudo la efectividad de las fuentes de ignición se subestima o no se reconoce. Su
efectividad, esto es, su capacidad para encender una atmósfera explosiva, depende entre otras
cosas de la energía de la fuente de ignición y de las propiedades de la atmósfera explosiva. En
condiciones distintas de las atmosféricas, las propiedades que determinan la ignición pueden
cambiar; así por ejemplo, la energía mínima de ignición de las mezclas con mayor contenido de
oxígeno aumenta en potencias de diez.
Es la situación en la que los equipos operan dentro de sus parámetros de diseño y uso/utilización
dentro de los límites especificados por el fabricante
Gas licuado inflamable
Material inflamable almacenado o manejado como líquido y el cual a temperatura ambiente y a
presión atmosférica, es un gas inflamable.
Gas o vapor inflamables.
Gas o vapor, que mezclado con el aire en ciertas proporciones, formará una atmósfera de gas
Medida del reparto (más fino) de una substancia gaseosa o líquida (fase dispersa) en otra
substancia líquida o gaseosa (medio de dispersión) sin enlace molecular como aerosol, emulsión,
coloide o suspensión.
Grado de escape
Existen tres grados de escape, que se clasifican a continuación en orden decreciente en cuanto a
la posibilidad de que la atmósfera de gas esté presente:
a) Grado continuo
b) Grado primario
c) Grado secundario
Grado de escape continuo
Es un escape que se produce de forma continua o presumiblemente durante largos periodos
Grado de escape primario
Es un escape que se produce presumiblemente de forma periódica u ocasionalmente durante el
Grado de escape secundario
Es un escape que no se prevé en funcionamiento normal y si se produce es probable que ocurra
infrecuentemente y en periodos de corta duración
Grado de protección de la envolvente, IP
Clasificación numérica de acuerdo a la norma IEC 60529 precedida por el símbolo IP aplicada a la
envolvente del material eléctrico para proporcionar
- Protección a las personas contra el contacto o aproximación a partes activas y contra partes
móviles dentro de la envolvente.
- Protección de los materiales eléctricos contra la penetración de objetos sólidos extraños.
- Cuando la clasificación asó lo indique, protección del material eléctrico contra las perjudiciales
El grupo de aparatos I está formado por aquellos destinados a trabajos subterráneos en las
minas y en las partes de sus instalaciones de superficie en las que puede haber peligro debido al
grisú y/o al polvo combustible. El grupo de aparatos II está compuesto por aquellos destinados al
uso en otros lugares en los que puede haber peligro de formación de atmósferas explosivas.
[Directiva 94/9/CE]
En función de su intersticio límite (la capacidad de penetración de una llama de explosión por un
intersticio determinado se determina en un aparato normalizado) y de su energía de encendido,
los gases y vapores se subdividen en tres grupos: II A, II B, II C, siendo II C el grupo con el menor
intersticio límite.
Intersticio experimental máximo de seguridad IEMS.
Es el mayor intersticio de una junta de 25mm de longitud que impide toda transmisión de una
explosión en transcurso de 10 ensayos realizados según las condiciones de finidas en la Norma
IEC 60079-1.
Intersticio de junta antideflagrante.
Distancia entre las correspondientes superficies de una junta antideflagrante cuando la
envolvente del aparato eléctrico está ensamblada.
Junta antideflagrante.
Lugar donde las superficies correspondientes de dos partes de una envolvente o la parte común
de las envolventes se juntan, e impiden la transmisión de una explosión interna a la atmósfera
explosiva circundante a la envolvente.
Cuando la concentración de la substancia inflamable suficientemente dispersa en aire rebasa
cierto valor mínimo (límite inferior de explosividad), es posible una explosión. La explosión ya no
se produce cuando la concentración de gas o vapor ha superado cierto valor máximo (límite
superior de explosividad).
Los límites de explosividad se modifican en condiciones distintas de las atmosféricas. El rango de
concentración entre los límites de explosividad suele ampliarse, por ejemplo, con el aumento de
presión y el aumento de temperatura de la mezcla. Sólo puede formarse una atmósfera
explosiva sobre un líquido inflamable si la temperatura de la superficie del líquido rebasa cierto
Límite inferior del rango de concentración de una substancia inflamable en aire en el que puede
producirse una explosión. [EN 1127-1]
Liquido inflamable.
Liquido capaz de producir un vapor inflamable en todas las condiciones de operación previsibles.
Límite superior del rango de concentración de una substancia inflamable en aire en el que puede
producirse una explosión. [Definición basada en la norma EN 1127-1]
Longitud de junta antideflagrante, L.
Camino más corto a través de una junta antideflagrante entre el interior y el exterior de una
Material inflamable (sustancia inflamable).
Material que es auto inflamable o es capaz de producir gas, vapor o niebla inflamables.
Mezcla de un material combustible finamente dispersado en la fase gaseosa con un oxidante
gaseoso en la que, tras su ignición, puede propagarse una explosión. Si el oxidante es aire en
condiciones atmosféricas, se habla de atmósfera explosiva.
Mezcla de substancias inflamables con aire en diferentes estados físicos, por ejemplo de metano
y de polvos de carbón con aire. [EN 1127-1).
Modo de protección “n”.
Modo de protección aplicado a un material eléctrico de manera que, en funcionamiento normal
y en ciertas condiciones anormales especificadas, no pueda inflamar una atmósfera circundante.
Modo de protección encapsulado “m”.
Modo de protección en el que las piezas susceptibles de provocar la inflamación de una
atmósfera explosiva por chispa o calentamiento están encerradas en un compuesto, de manera
que se evita la inflamación, en condiciones de funcionamiento o de instalación.
Modo de protección envolvente antideflagrante a prueba de explosión “d”
Envolvente en la que las partes que pueden inflamar una atmósfera explosiva están encerradas y
que resiste la presión desarrollada durante una explosión interna de una mezcla explosiva y que
impide la transmisión de la explosión a la atmósfera circundante a la envolvente.
Modo de protección inmersión en aceite “o”
Modo de protección en el cual el material eléctrico o partes del material eléctrico están
sumergidas en un líquido de protección de tal forma que una atmósfera explosiva que se
encuentre por encima del nivel del líquido o en el exterior de la envolvente no pueda inflamarse.
Modo de protección relleno pulverulento “q”.
Modo de protección en el que las partes susceptibles de inflamar una atmósfera explosiva están
en posición fija y están completamente rodeadas por un material de relleno de manera que se
evite la inflamación de una atmósfera explosiva externa.
El modo de protección puede que no impida la penetración de la atmósfera explosiva
circundante en el material y en los componentes Ex. Y que se inflame a causa de los circuitos. Sin
embargo, se impide la explosión exterior debido a los pequeños volúmenes libres en el material
de relleno y debido a la extinción de una llama que pudiera propagarse a través de los
intersticios del material de relleno.
Modo de protección seguridad aumentada “e”.
Modo de protección que se aplica a material eléctrico por el que se adoptan medidas adicionales
para obtener un aumento de la seguridad frente a la posibilidad de que se produzcan
temperaturas excesivas y a la aparición de arcos y chispas en servicio normal o en condiciones
anormales específicas.
Modo de protección seguridad intrínseca “i”.
Modo de protección basado en la limitación de la energía eléctrica en el material y en los cables
de interconexión expuestos a la atmósfera potencialmente explosiva a un nivel por debajo del
que puede provocar la inflamación por chispa o por efecto térmico.
Modo de protección sobrepresión interna “p”.
Técnica que consiste en impedir la penetración de la atmósfera exterior a la envolvente del
material, manteniendo en el interior de la envolvente un gas de protección a una presión
superior a la atmósfera exterior.
Niebla inflamable.
Gotas pequeñas de líquido inflamable dispersas en el aire de forma que originen una atmósfera
Partículas combustibles en suspensión.
Partículas sólidas, incluidas las fibras, de tamaño nominal superior a 500 µm que pueden estar
suspendidas en el aire y podrían asentarse fuera de la atmósfera bajo su propio peso.
Término genérico que incluye tanto el polvo combustible como las partículas combustibles en
Polvo combustible.
Partículas sólidas finamente divididas, de tamaño nominal de 500 µm o menos, que pueden
estar suspendidas en el aire, pueden depositarse por la acción de su propio peso, pueden arder o
ponerse incandescentes y pueden formar mezclas explosivas con el aire en condiciones normales
de presión atmosférica y temperatura.
Polvo conductor
Polvo combustible con resistividad eléctrica menor o igual a 103 Ω∙m
Polvo no conductor
Polvo combustible con resistividad eléctrica mayor a 103 Ω∙m
Presión (máxima) de explosión
Máxima presión obtenida en un recipiente cerrado durante la explosión de una atmósfera
explosiva, en condiciones de ensayo determinadas. [EN 1127-1]
Presión existente cuando un sólido o líquido está en equilibrio con su propio vapor. Es función de
la sustancia y la temperatura.
Temperatura por encima de la cual debe contarse con la presencia de una mezcla explosiva
debido a la formación de gases de combustión. [VDI 2263]
La más baja temperatura de un líquido a la cual, bajo ciertas condiciones normalizadas, un
líquido desprende vapores en tal cantidad que se puede formar una mezcla vapor/aire
Resistencia a la presión de explosión
Propiedad de los recipientes y aparatos diseñados para resistir la presión de explosión esperada
sin deformación permanente. [EN 1127-1]
Resistencia al choque de la presión de explosión
Propiedad de los recipientes y aparatos diseñados para resistir la presión esperada, sin rotura,
pero permitiendo una deformación permanente. [EN 1127-1]
Dispositivos, distintos de los componentes de los aparatos definidos anteriormente, cuya función
es la de detener inmediatamente las explosiones incipientes y/o limitar la zona afectada por una
explosión, y que se ponen en el mercado por separado como sistemas con funciones autónomas.
Nota: Por "sistemas de protección" se entienden también los sistemas de protección integrados
puestos en circulación conjuntamente con un aparato.
Sustancias capaces de formar atmósferas explosivas
Las substancias inflamables se consideran substancias capaces de formar atmósferas explosivas a
no ser que el análisis de sus propiedades demuestre que, mezcladas con el aire, no son capaces
por sí solas de propagar una explosión. [Directiva 1999/92/CE]
Es una sustancia que es autoinflamable o es capaz de producir un gas, vapor o niebla inflamables
Diámetro nominal de una partícula de polvo.
Es la cantidad de gas o vapor inflamable que se emite por unidad de tiempo desde una fuente de
Temperatura de autoignición o autoinflamación (Ignition temperature, TMI).
Es la temperatura mínima, a presión atmosférica en la cual la sustancia arde sin necesidad de
Temperatura de un líquido hirviendo a una presión ambiente de 101.3kPa (1013bar).
Temperatura de ignición (punto de ignición)
Temperatura mínima a la que, en condiciones de ensayo específicas, un líquido emite suficiente
gas o vapor combustible para inflamarse momentáneamente en presencia de una fuente de
ignición efectiva. [EN 1127-1]
Temperatura de ignición de una capa de polvo
Temperatura más baja de una superficie caliente en la que la inflamación se produce en una
capa de polvo de espesor especificado en una superficie caliente
Temperatura de ignición de una nube de polvo
Mínima temperatura de la pared interna caliente de un horno en el que la inflamación se
produce en una nube de polvo del aire contenido en su interior.
Temperatura de inflamación de una atmósfera de gas explosiva.
La menor temperatura de una superficie caliente a la que puede producirse la inflamación de
una sustancia inflamable en forma mezcla de gas o vapor con aire, en las condiciones
especificadas conformes con la Norma IEC 60079-4.
Máxima temperatura que alcanza cualquier parte o superficie de un material eléctrico en
servicio en las condiciones más adversas.
Para el material eléctrico en una atmósfera de gas explosiva, esta temperatura puede producirse
en un componente interno o en la superficie exterior de la envolvente, dependiendo del modo
de protección empleado.
Para los aparatos eléctricos en una atmósfera de polvo, esta temperatura se produce en la
superficie exterior de la envolvente y puede incluir una determinada condición de la capa de
Tipo de protección contra ignición
Medidas particulares adoptadas en equipos de trabajo para evitar la ignición de una atmósfera
explosiva ambiental. [Definición basada en la norma EN 50014].
Cualquier persona empleada por un empresario, incluidos los trabajadores en prácticas y los
aprendices, con exclusión de los trabajadores al servicio del hogar familiar. [Directiva
Uso de aparatos, sistemas de protección y dispositivos de los contemplados en el apartado 2 del
artículo 1 conforme con los grupos y categorías de aparatos, siguiendo todas las indicaciones
proporcionadas por el fabricante y necesarias para garantizar el funcionamiento seguro de los
aparatos. [Directiva 94/9/CE]
Los emplazamientos peligrosos son clasificados en zonas basándose en la frecuencia de aparición
y en la duración de la presencia de una atmósfera explosiva gaseosa. Véase "Clasificación de las
áreas de riesgo".
3 Características de las sustancias
En primer lugar habrá que realizar el inventario de todas las sustancias presentes en la
instalación independientemente de las cantidades manipuladas.
Las características de las sustancias se reflejan en los siguientes cuadros
 Para la obtención de dichos datos, se ha tenido en cuenta lo reflejado en las fichas
internacionales de seguridad química, fichas de datos de seguridad de los productos,
informe BIA REPORT 13/97, informe UNE 202007:2006 IN, UNE 202003, norma EN 6007920-1 y otras bases de datos de reconocido prestigio.
Descripción de las instalaciones de la empresa
Las instalaciones analizadas correspondientes a EMPRESA, donde es previsible que por la
presencia de gases, vapores inflamables o polvo combustible, aparezcan atmósferas
explosivas, son las que a continuación se reflejan.
5 Determinación de zonas
La clasificación de zonas es un método para analizar y determinar el entorno donde puede
aparecer una atmósfera explosiva, y de esta forma, facilitar la correcta selección e
instalación de aparatos que garanticen un nivel de seguridad adecuado.
En el caso de atmósferas explosivas originadas por mezclas con aire de gases, vapores o
nieblas, las zonas o áreas peligrosas se pueden clasificar en las siguientes categorías:
 Zona 0: área en la que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de
sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla está presente de modo
permanente, o por un periodo de tiempo prolongado, o con frecuencia.
 Zona 1: área en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación
ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias
inflamables en forma de gas, vapor o niebla.
 Zona 2: área en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la
formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias
inflamables en forma de gas, vapor o niebla o en la que, en caso de formarse, dicha
atmósfera explosiva sólo permanece durante breves periodos de tiempo.
En el caso de atmósferas explosivas originadas por mezclas con aire de polvos combustibles
las zonas o áreas peligrosas se pueden clasificar en las siguientes categorías:
 Zona 20: área en la que una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible
en el aire está presente de forma permanente, o por un periodo de tiempo prolongado, o
 Zona 21: área en la que es probable la formación ocasional, en condiciones normales de
explotación, de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el
 Zona 22: área en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la
formación de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire
o en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante un
Se ha realizado una clasificación de las diferentes zonas de riesgo para cada una de las
instalaciones. Para ello se ha tenido en cuenta, en función del tipo de sustancias presentes
en la instalación, las siguientes normas:
 Informe UNE 202007:2006 IN
Guía de aplicación de la norma
UNE-EN 60079-10.
Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Clasificación de emplazamientos
 UNE-EN 60079-10-2 Atmósferas explosivas. Parte 10-2: Clasificación de emplazamientos.
6 Clasificación de zonas
Clasificación de zonas con presencia de gases y vapores inflamables
Los cálculos correspondientes a la extensión y tipo de zona, se han hecho de acuerdo el
Informe UNE 202007:2006 IN y que es guía de aplicación de la antigua norma UNE EN 6007910.
La determinación del tipo de zona, se hace de acuerdo a la tabla que aparece en esta norma y
que se incluye a continuación
Secundario2)
Muy buena, Buena, Mediocre
(zona 0 ED)
Zona 0 +
Zona 21)
(zona 0
No peligrosa1)
(zona 1 ED)
Zona 1 +
Zona 1 ó
(zona 1
(zona 2 ED)
Zona 1 e igual
peligrosa1)
Zona 03)
Zona 0ED, 1ED ó 2ED indica una zona teórica despreciable en condiciones normales
La zona 2 creada por un escape de grado secundario puede ser excedida por las zonas correspondientes a los escapes de grado c ontinuo o
primario; en este caso debe tomarse la extensión mayor
Será zona 0 si la ventilación es tan débil y el escape es tal que prácticamente la atmósfera explosiva esté presente de maner a permanente, es decir,
es una situación próxima a la de ausencia de ventilación
NOTA “+” significa “rodeada por”
CLASIFICACIÓN DE ZONAS POR PRESENCIA DE GASES
POR CORTESÍA DE © EMÉRITO NÚÑEZ AMADO
0 INSTALACIÓN:
Estadoc
Escapeb
Referencia producto de la lista 1
C - Continuo; P - Primario S - Secundario
G - Gas L - Líquido GL - Gas Licuado S - Sólido
N - Natural A - Artificial
A - Alto M - Medio B - Bajo
MB - Muy Buena B - Buena M - Mediocre o Mala
Gradoe
Disponif
Extensión de la zona m
Tipo de Zona Extensión de la zona m Horizontal
Clasificación de zonas con presencia de polvo y fibras combustibles
Para la determinación del tipo y extensión de zonas se ha tenido en cuenta lo indicado en la
norma UNE EN 60079-10-2.
De acuerdo con las características de las instalaciones y las sustancias utilizadas en los
procesos objeto de análisis, y que han sido descritas en el apartado precedente, se ha
aplicado un método sistemático para determinar de forma cualitativa los eventuales riesgos
Para ello, se han analizado en cada instalación de forma individual, los diferentes elementos
que la componen, y para cada uno de ellos la influencia de los factores que determinan la
aparición de riesgos de explosión..
Para que exista este riesgo, es necesario que se den simultáneamente:
 Presencia de sustancias inflamables con un elevado grado de dispersión.
 Presencia de una cantidad peligrosa de atmósfera explosiva.
La presencia o formación de una atmósfera explosiva se pondrá de manifiesto en diferentes
circunstancias, que habrá que valorar.
Por otra parte, la presencia de fuentes de ignición también será objeto de estudio. En el
caso de que el análisis realizado manifieste que no se dan las circunstancias arriba
enumeradas, no será necesario adoptar medidas adicionales de protección contra
explosiones, ya que no existiría tal riesgo.
En el supuesto contrario, es decir, cuando efectivamente se dan dichas circunstancias y en
consecuencia hay riesgo de explosión, será necesario evaluar la probabilidad y posibles
consecuencias de la misma, así como adoptar medidas adicionales de protección contra
En general podemos determinar que la coexistencia de concentración suficiente en el
ambiente de material inflamable y la presencia de fuentes eficaces de ignición, serán las que
determinarán la probabilidad de inflamación de la mezcla.
El sistema de evaluación utilizado es el método RASE (Risk Assessment of Unit Operations
Para determinar el nivel de riesgo se consideran dos factores:
La probabilidad de que se materialice un evento.
Las consecuencias que ello tendría.
La probabilidad de que se materialice un evento puede ser:
CORRECTORA SOBRE LA FUENTE DE
IGNCIÓN
Estos valores vendrían dados por la siguiente matriz.
DURACION ATMÓSFERA
ENTRE 10 Y 1000
Las consecuencias generadas por una explosión se pueden clasificar en:
Que se obtendrían de la matriz que aparece a continuación
DAÑO INSTALACIONES
En función a todo lo anterior, el criterio para definir el nivel de riesgo de un evento en
función de la probabilidad de que la situación tenga lugar y de las consecuencias que ello
genera, sería la siguiente:
Catastróf ico
La identificación de los diferentes niveles de riesgo, es la que aparece en la siguiente tabla:
Instalaciones con presencia de gases y vapores
Instalaciones con presencia de polvo combustible
8 Planificación de la prevención
De acuerdo al R.D. 681/2003 estableceremos que las medidas correctoras las podemos
subdividir en dos grandes grupos:
 Medidas técnicas: son aquellas que impiden la formación de atmósferas explosivas,
evitan su posible ignición o atenúan los efectos de eventuales explosiones hasta asegurar
la salud y seguridad de los trabajadores.
 Medidas organizativas: mediante las mismas se define la estructuración del trabajo, de
forma que no se pueda exponer a los trabajadores a riesgos de explosión.
Las medidas correctoras siempre se adoptarán siguiendo el siguiente orden de prioridad:
 Medidas para prevenir la formación de atmósferas explosivas.
 Medidas para prevenir la presencia de fuentes de ignición efectivas.
 Medidas para la limitación de los efectos de explosiones.
 Medidas de control de procesos.
 Medidas organizativas para la protección contra explosiones.
Medidas de prevención de atmósferas explosivas
La prevención de atmósferas explosivas peligrosas siempre se antepondrá a cualquier otro
tipo de medida de protección contra explosiones.
Se pueden destacar los siguientes tipos de medidas:
 Eliminación de las sustancias inflamables presentes en los procesos.
 Limitación de las concentraciones de sustancias inflamables.
 Inertización.
 Prevención o reducción de la formación de atmósferas explosivas en las inmediaciones de
 Eliminación de posibles depósitos de polvo.
 Utilización de aparatos detectores o avisadores de gas.
Medidas de prevención de fuentes de ignición
Para que se produzca una explosión es necesaria la coexistencia de una atmósfera explosiva
y de una fuente de ignición efectiva.
Para determinar las medidas de protección eficaces deben conocerse los diferentes tipos de
fuentes de ignición y su modo de acción. Se ha calculado la probabilidad de que una
atmósfera explosiva peligrosa coincida en el tiempo y en el espacio con una fuente de
ignición, y a partir de ahí se ha determinado la envergadura de las medidas de protección
En la norma UNE-EN 1127-1 se distinguen trece fuentes de ignición:
 Superficies calientes.
 Llamas y gases calientes.
 Chispas de origen mecánico.
 Material eléctrico.
 Corrientes eléctricas parásitas, protección contra corrosión catódica.
 Electricidad estática.
 Rayo.
 Ondas electromagnéticas de radiofrecuencia de 104 Hz a 3 x 1012 Hz.
 Ondas electromagnéticas de 3 x 1011 Hz a 3 x 1015 Hz.
 Radiación ionizante.
 Compresión adiabática y ondas de choque.
 Reacciones exotérmicas incluyendo la auto ignición de polvos.
Medidas para la limitación de los efectos de las explosión
En algunas ocasiones, las medidas para prevenir la formación de atmósferas explosivas y las
fuentes de ignición no van a garantizar una reducción de riesgo suficiente. Entonces deben
adoptarse medidas que limiten los efectos de una explosión hasta un nivel no peligroso.
Figuran entre tales medidas:
 Construcción resistente a la explosión.
 Descarga de la explosión.
 Supresión de la explosión.
 Prevención de la propagación de las llamas y de la explosión.
Planificación de medidas correctoras para instalaciones con presencia de gases
Planificación de medidas correctoras para instalaciones con presencia de polvo
Cuando en un lugar de trabajo no se haya podido, mediante la adopción de medidas técnicas,
eliminar completamente el riesgo potencial de explosión, será necesario adicionalmente,
incorporar medidas de organización del trabajo.
Estas medidas deben regular la forma en que se deben llevar a cabo los trabajos en un área
con riesgo de explosión, de forma que se garantice la seguridad y salud de los trabajadores.
Deben implantarse medidas organizativas en los siguientes campos:
 Elaboración de instrucciones de trabajo por escrito.
 Instrucciones y cualificación de los trabajadores, sobre la protección contra explosiones.
 Aplicación de un sistema de “permiso de trabajo” en trabajos peligrosos.
 Realización de trabajos de mantenimiento.
 Realización de controles y vigilancia.
 Donde proceda, marcado de las zonas de riesgo.
Requisitos básicos para las inspecciones de las instalaciones eléctricas
Conforme a la norma UNE-EN 60079-17, el personal de inspección y mantenimiento de las
instalaciones contará con formación específica.
Las inspecciones y mantenimiento de las instalaciones se deben llevar a cabo solamente por
personal experimentado cuya preparación haya incluido las instrucciones sobre los distintos
modos de protección y prácticas de instalación, normas y reglamentos aplicables y los
principios generales de clasificación de emplazamientos. Se deben dar regularmente cursos
continuos de educación y entrenamiento a todo el personal.
Inspecciones que se deben realizar
Para asegurar que la instalación se mantenga en una condición satisfactoria para uso continuo
en un emplazamiento peligroso son necesarias:
 Inspecciones periódicas regulares, o
 Supervisión continua por personal cualificado, y si es necesario, se procederá al
Después de cualquier, sustitución, reparación, modificación y ajuste se deberá inspeccionar la
a) Las inspecciones iniciales se utilizan para comprobar que el modo de protección
seleccionado y sus instalaciones son los adecuados.
b) Las inspecciones periódicas pueden ser visuales o cercanas. Una inspección visual o
cercana puede coincidir con la necesidad de una posterior inspección detallada.
c) Las inspecciones por muestreo pueden ser visuales, cercanas o detalladas.
Deben registrarse y conservarse los resultados de todas las inspecciones iniciales, periódicas o
Inspecciones periódicas. Cualificación de los trabajadores
Las inspecciones periódicas habituales exigen un personal:
a) Que tenga buen conocimiento de la clasificación de emplazamientos/EPL como también un
conocimiento técnico suficiente como para comprender sus implicaciones en
localización considerada.
b) Que tenga buenos conocimientos técnicos y una buena comprensión de los requisitos
teóricos y prácticos con relación al equipo e instalaciones eléctricas utilizada en tales
emplazamientos peligrosos.
c) Que comprenda los requisitos de las inspecciones visuales cercanas y detalladas con
relación al equipo instalado y a las instalaciones.
Las competencias y formación deberían estar identificadas en un marco de entorno
nacional de formación y asesoramiento. No es un requisito, que este personal pertenezca
a un organismo exterior independiente.
Personal cualificado para la supervisión continua
El personal cualificado debe estar familiarizado con el concepto de supervisión continua así
como con la necesidad de cualquier informe o de las funciones de análisis que puedan
comprender el método de supervisión continua aplicable a una instalación específica.
Cuando se efectúa la supervisión continua de la instalación y de los equipos, el personal
cualificado debe tener en cuenta el estado de la instalación y todas las modificaciones que
puedan intervenir.
Grado de inspección
El grado de inspección puede ser visual, cercano, o detallado. Las visuales y cercanas se
pueden ejecutar con el material en tensión. Las detalladas, generalmente requerirán que el
material sea desconectado.
Personas responsables y personas técnicamente cualificadas con función ejecutiva
Estas personas que están a cargo del proceso correspondiente a la inspección
mantenimiento del equipo protegido contra explosiones, deben poseer, al menos, lo
 Comprensión general de la ingeniería eléctrica implicada.
 Comprensión práctica de los principios y de las técnicas de protección contra la explosión.
 Comprensión y una capacidad de leer y evaluar los esquemas de ingeniería.
 Conocimiento del trabajo y la comprensión de las normas pertinentes para la protección
contra explosiones particularmente las normas UNE-EN 60079-10-1, UNE-EN 60079-10-2,
UNE-EN 60079-14 y UNE-EN 60079-19.
 Conocimiento de base sobre garantía de calidad, incluyendo los principios de auditoría,
documentación, trazabilidad de las medidas y del calibrado de los instrumentos.
Estas personas deben implicarse en la dirección de los operarios competentes que efectúen
inspecciones y trabajos de mantenimiento, y no comprometerlos directamente en el trabajo
sin asegurarse de que sus cualificaciones prácticas responden al menos a los requisitos
mencionados a continuación.
Los operarios deben poseer, al nivel necesario para ejecutar sus tareas, lo siguiente.
a) Comprensión de los principio generales de protección contra explosiones.
b) Comprensión de los principios generales de los modos protección y del marcado.
c) Comprensión de los aspectos del diseño del equipo que afectan al concepto de protección.
d) Comprensión de la certificación y de las partes correspondientes a esta norma.
e) Comprensión de la importancia suplementaria de autorizaciones de los sistemas de trabajo
y de aislamiento de seguridad con respecto a la protección contra explosiones.
f) Estar familiarizado con las técnicas particulares a emplear en la inspección y el
mantenimiento del equipo a que se hace referencia en esta norma.
g) Comprensión global de los requisitos de selección y de construcción de la norma UNE-EN
h) Comprensión general de los resquisitos de reparación y reconstrucción en servicio de las
normas UNE-EN 60079- 19.
Requisitos para las operaciones de reparación de equipos
Los establecimientos de reparación de acuerdo a la norma UNE-EN 60079-19 deberían
cumplir entre otras, con las siguientes instrucciones:
 Los establecimientos de reparación deben disponer de un sistema de gestión de la calidad
que cumplan con los requisitos de la serie de Normas ISO 9000.
 El establecimiento de reparación debe nombrar a una persona “ Persona responsable”,
dentro de la organización de la gestión para aceptar la responsabilidad y autoridad para
asegurar que el material revisado/reparado cumple con la certificación de acuerdo con el
usuario. Esta persona nombrada debe de tener un conocimiento profesional de las normas
de protección contra explosiones apropiadas y una comprensión de esta norma.
 El establecimiento de reparación debe tener instalaciones de reparación y revisión
adecuadas, así como el material necesario apropiado y operarios formados con la
competencia requerida y autoridad para llevar a cabo las actividades, teniendo en cuenta
el modo específico de protección.
 El establecimiento de reparación debe hacer una evaluación del estado del material a ser
reparado, acordar con el usuario el estado de certificación esperado después de la
reparación y el alcance del trabajo a realizar.
 El establecimiento de reparación debe incluir procedimientos y sistemas para realizar el
trabajo de revisión/reparación en sitios externos a la instalación de reparación, cuando sea
Las reconstrucciones deben realizarse por personal competente, experto en el proceso
utilizado y respetando las buenas prácticas de ingeniería. Se les debe requerir a los operarios
de técnicas de reconstrucción, que se sometan a un examen práctico de competencia en la
técnica antes de ser autorizado a utilizar la técnica por primera vez y luego cada tres años.
Todas las reconstrucciones deben estar convenientemente documentadas y registradas.
Las “ personas responsables” de los procesos involucrados en la revisión, reparación y
reconstrucción de modos específicos de protección contra explosiones de materiales
protegidos contra la explosión deben poseer, al menos, lo siguiente:
a) Comprensión general de la ingeniería eléctrica y mecánica correspondiente al nivel de
persona del oficio o superior.
b) Comprensión práctica de los principios y de las técnicas de protección contra explosión.
c) Comprensión y habilidad para leer y evaluar los planos de ingeniería.
d) Familiaridad con las funciones de medición, incluyendo habilidades en metrología práctica,
para medir las cantidades conocidas.
e) Conocimiento del trabajo y comprensión de las normas correspondientes en el campo de
protección contra explosión.
f) Conocimientos básicos de garantía de calidad, incluyendo los principios de trazabilidad de
medidas y del calibrado de los instrumentos.
Tales personas deben limitar su participación para la revisión, reparación y reconstrucción en
las áreas designadas de competencia y no comprometerse en modificaciones de material
protegido contra explosiones sin dirección experta.
Los operarios deben poseer, al nivel necesario para ejecutar sus tareas, lo siguiente:
a) Comprensión de los principios generales de los modos de protección y marcado.
b) Comprensión de aquellos aspectos del diseño del materia que afectan el concepto de
c) Comprensión de la certificación y de las partes de esta norma.
d) Habilidad para identificar las partes de recambio y los componentes autorizados por el
e) Familiaridad con las técnicas particulares a ser utilizadas para las reparaciones a las que se
Según lo establecido en el artículo 6 del R.D. 681/2003, el empresario titular del centro de
trabajo, en el que concurra la actuación de varias empresas,
establecerá un plan de
coordinación de actividades empresariales, cuyo objetivo será la aplicación de las medidas
necesarias para proteger la salud de los trabajadores.
A su vez, cada empresario, deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la
salud y la seguridad de sus trabajadores, incluidas las medidas de cooperación y coordinación
a que hace referencia el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desarrollada
por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades
Según el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales, la designación de una o más personas encargadas
de la coordinación de las actividades preventivas se considerará medio de coordinación
preferente cuando concurran dos o más de las siguientes condiciones:
 Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes,
actividades o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos
especiales, que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás
 Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes
actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados
como graves o muy graves. Cuando exista una especial dificultad para evitar que se
desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles
entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores.
 Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas
como consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de
actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo.
En esta línea, la empresa titular
facilitará a la empresa contratada la siguiente
 Riesgos propios del centro de trabajo, medidas preventivas.
 Información a las empresas concurrentes sobre los riesgos específicos de las actividades
que desarrollen otras empresas presentes y que puedan afectar a los trabajadores de
 Medidas de emergencia.
 Información complementaria. Riesgos del área de trabajo.
 Medios de coordinación establecidos.
 Permisos de trabajo.
Con respecto a las empresas externas que van a realizar algún tipo de actividad en las
instalaciones deben aportar, entre otras, la siguiente documentación:
 Acreditación de la realización de la evaluación de riesgos y planificación de la prevención
de los trabajos contratados.
 Acreditación por escrito de que cada trabajador ha recibido la formación necesaria sobre
los riesgos en la ejecución de las tareas consideradas, con especial incidencia en la
presencia de atmósferas explosivas.
 Acreditación por escrito de que cada trabajador ha recibido la información necesaria sobre
 Información de los riesgos específicos de las actividades que vayan a desarrollar y que
pueden tener una influencia sobre los trabajadores de las otras empresas.
 Disponibilidad de los recursos preventivos, en el caso de que así fueran necesarios, de
acuerdo al artículo 32.bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales modificado por Ley
54/2003 y artículo 22 bis.9 del Reglamento de los Servicios de Prevención modificado por
el R.D. 604/2006.
Como documentación complementaria, dadas las especiales características del recinto donde
se van a efectuar los trabajos objeto del contrato, la empresa contratada viene obligada a
 Acreditación de la conformidad de los equipos de trabajo utilizados en la realización de los
diferentes trabajos, con especial incidencia en el marcado ATEX y su adecuación a las
diferentes zonas clasificadas.
 Vigilancia de la salud con la aptitud de los trabajadores que van a realizar las diferentes
 Relación de equipos de protección individual entregados a los trabajadores, haciendo
constar su idoneidad para los trabajos efectuados en las zonas clasificadas.
En aquellas ocasiones en las que se recurra a trabajadores procedentes de una empresa de
trabajo temporal, el empresario principal debería de garantizar que se cumple el artículo 4 del
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal y que indica que el trabajador:
a) Ha sido considerado apto a través de un adecuado reconocimiento de su estado de salud
para la realización de los servicios que deba prestar en las condiciones en que hayan de ser
efectuados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y en el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención.
b) Posee las cualificaciones y capacidades requeridas para el desempeño de las tareas que se
le encomienden en las condiciones en que vayan a efectuarse y cuenta con la formación
necesaria, todo ello en relación con la prevención de los riesgos a los que pueda estar
expuesto, en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y en sus disposiciones de desarrollo.
c) Ha recibido las informaciones relativas a las características propias del puesto de trabajo y
de las tareas a desarrollar, a las cualificaciones y aptitudes requeridas y a los resultados de
la evaluación de riesgos a las que hace referencia el artículo 2 de este Real Decreto.
Igualmente, la empresa usuaria informará al trabajador puesto a su disposición de los riesgos
existentes para su salud y seguridad, tanto de aquellos que concurran de manera general en
la empresa como de los específicos del puesto de trabajo y tareas a desarrollar, y de las
correspondientes medidas y actividades de prevención y protección, en especial en lo relativo
a las posibles situaciones de emergencia.
9 Marcado de los equipos
Los equipos se dividen en diferentes grupos y categorías, en función del uso previsto y del
nivel de protección que ofrecen respectivamente.
De acuerdo al tipo de zona se instalarán en función del modo de protección que resulte
adecuado, categoría, grupo de gas y temperatura superficial máxima que pueda alcanzar en
Grupos de aparatos
Según el uso previsto y de acuerdo a la norma UNE-EN 60079-0 y UNE-EN 60079-14, los
aparatos se dividen en los siguientes grupos:
Grupo I: incluye aquellos aparatos destinados a utilizarse en trabajos subterráneos en las
minas y en las partes de sus instalaciones de superficie en las que exista peligro debido al
grisú o a polvos explosivos.
Grupo II: incluye aquellos aparatos destinados al uso en otros lugares en los que pueda haber
peligro de formación de atmósferas explosivas por presencia de gases.
Grupo III: incluye aquellos aparatos destinados al uso en otros lugares en los que pueda haber
peligro de formación de atmósferas explosivas por presencia de polvo.
Según el R.D. 400/1996, los equipos del grupo II y III a su vez, en función del grado de
seguridad que ofrecen, se dividen en las siguientes categorías:
Categoría 1: comprende los aparatos diseñados para poder funcionar dentro de los
parámetros operativos fijados por el fabricante y asegurar un nivel de protección muy alto
para su uso previsto en emplazamientos donde sea muy probable que se produzcan de forma
constante, duradera o frecuente atmósferas explosivas debidas a mezclas de aire con gases,
vapores, nieblas o mezclas aire/polvo.
Categoría 2: comprende los aparatos diseñados para poder funcionar dentro de los
parámetros operativos fijados por el fabricante y asegurar un nivel de protección alto para su
uso previsto en emplazamientos donde sea probable que se produzcan atmósferas explosivas
debidas a mezclas de aire con gases, vapores, nieblas o mezclas aire/polvo.
Categoría 3: comprende los aparatos diseñados para poder funcionar dentro de los
parámetros operativos fijados por el fabricante y asegurar un nivel de protección normal para
su uso previsto en emplazamientos donde sea poco probable que se produzcan atmósferas
explosivas debidas a mezclas de aire con gases, vapores, nieblas o mezclas aire/polvo, y
donde, con arreglo a toda probabilidad, su formación sea infrecuente y su presencia sea de
Zona EPL Modo de protección material Zona
eléctrico gases
- Seguridad intrínseca “ia”
- Encapsulado “ma”
-Radiación óptica con
seguridad intrínseca “op is”
-Fibra óptica protegida y
enclavada “op sh”
- Dos modos de protección
independientes cada uno de
acuerdo al EPL “Gb”
- Inmersión en aceite “o”
- Equipos presurizados “px”,
“py”
- Relleno pulverulento “q”
- Seguridad aumentada “e”
- Encapsulado “mb”
- Seguridad intrínseca “ib”
- Radiación óptica con
-Fibra óptica protegida “op
- Seguridad intrínseca “ic”
- Equipo presurizado “pz”
- Encapsulado “mc”
- Especial para zona 2 (“n”)
- Fibra óptica protegida “op
- Otro material eléctrico que
en servicio normal no
provoque calentamientos
superficiales, chispas o arcos.
Modo de protección material
eléctrico polvo
-Protección por envolvente “ta
(A-B)” IP 6x
- Protección por envolvente “tb
- Seguridad intrínseca “ib “
- Encapsulado “mb “
- Equipos presurizados “p”
- Protección por envolvente
“tc (A-B)” IP 6x (con polvo
conductor) IP 5x (con polvo no
- Encapsulado, “mc”
- Presurización “p “
Subdivisión gas
II A, II B, IIC
Subgrupo material
III B, III C
del gas o vapor
Marcado para el material eléctrico
Marcado para el material no eléctrico
Modo de protección material NO eléctrico
- Antideflagrantes “d” (*)
- Seguridad constructiva ”c”
- Control Fuentes Ignición “b”
- Seguridad Constructiva
- Control Fuentes Ignición ”b”
-Protección por envolvente de flujo restringido
(*) Aplicable solo en combinación con otros modos
dependiendo de la evaluación de riesgos de ignición.
El material reparado y revisado debe marcarse en un lugar visible sobre la parte principal.
Debe ser legible y duradero teniendo en cuenda todas las condiciones medioambientales
 Símbolo apropiado.
 Número de la norma UNE-EN 60079-19, o de la norma nacional equivalente.
 El nombre del mecánico o su marca registrada y la certificación del taller, si la hay.
 El número de referencia del mecánico relativo a la reparación.
 La fecha de la reparación o de la revisión.
El marcado puede estar en una placa permanente fijada al material reparado.
En el caso de reparaciones posteriores, la placa de revisión/reparación anterior debe
retirarse, haciendo un registro de todos los marcados que contenía.
Si la placa precedente se ha quitado y tenía el símbolo triangular, entonces el símbolo de la
placa subsiguiente debería también ser triangular, a menos que el mecánico restaure la
totalidad del material en conformidad total con los documentos de certificación.
Todo marcado relativo a la norma sobre protección contra explosiones debe quitarse del
material que, después de ser reparado o revisado, no está conforme ni con los documentos
de certificación ni con la norma sobre protección contra explosiones, con el acuerdo del
Esta marca será utilizada sólo cuando la reparación o reconstrucción sea conforme con esta
norma y el mecánico tenga suficiente evidencia de la total conformidad con los documentos
de certificación y/o las especificaciones del fabricante.
a) El material se cambia durante la reparación o reconstrucción de tal manera que aún
cumple con las restricciones impuestas por esta norma y las normas de protección contra
explosiones según las cuales se fabricó, pero el mecánico no tiene evidencia suficiente del
total cumplimento con los documentos de certificación,
b) No se conocen las normas según las cuales el material antes certificado fue fabricado pero
se han duplicado los requisitos de esta norma y la edición en curso de las normas
relevantes de protección contra explosiones pero el mecánico no tiene evidencia de la
total conformidad con los documentos de certificación. Una evaluación, por una persona
competente en evaluaciones de material protegido contra explosiones, ha sido llevado a
cabo para verificar la conformidad con el nivel de seguridad correspondiente antes de salir
El presente informe se realiza conforme a las condiciones existentes en el momento actual.
De acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 681/2003, las modificaciones en las instalaciones,
equipos, procedimientos, etc., implicarán la reforma del presente documento.
Córdoba a ---- de ------------------- de 2011
10 Normativa de referencia y bibliografía
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
- RD 400/1996. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas
- Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los aparatos y sistemas
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas
- RD 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
- RD 216/1999 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito
de las empresas de trabajo temporal.
- RD 842/2002. Reglamento electrotécnico de baja tensión
- RD 681/2003. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
- Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las disposiciones
mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los
riesgos derivados de atmósferas explosivas
- RD 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
- RD 1644/2008. Por el que se establecen las normas de comercialización y puesta en
servicio de las máquinas
- Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006,
relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE
- UNE-EN 60079-10-1 Atmósferas explosivas. Parte 10-1: Clasificación de emplazamientos.
- UNE-EN 60079-10-2. Atmósferas explosivas. Parte 10-2: Clasificación de emplazamientos.
- UNE-EN 60079-14. Atmósferas explosivas. Parte 14: Diseño, elección y realización de las
instalación eléctricas.
- UNE-EN 60079-14/AC:2012 Atmósferas explosivas. Parte 14: Diseño, elección y realización
de las instalación eléctricas.
- UNE-EN 60079-17. Atmósferas explosivas. Parte 17: Verificación y mantenimiento de
- UNE-EN 60079-19. Atmósferas explosivas. Parte 19: Reparación, revisión y reconstrucción
- The RASE Project.
Explosive Atmosphere: Risk Assessment of Unit Operations and
Equipment. Methodology for the Risk Assessment of Unit Operations and Equipment for Use
1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones mínimas para la
mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas.
- Guía modelo del plan de prevención para el sector papelero
- BIA REPORT 13/97 Combustion and explosion characteristics of dusts
- ND 2313-216-09 del Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
- UNE 202003-20. Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 20: Datos de
gases y vapores inflamable en relación con uso de material eléctrico.
- Informe UNE 202007:2006 IN. Guía de aplicación de la norma UNE-EN 60079-10. Material
eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Clasificación de emplazamientos peligrosos.
- UNE-EN 1127-1. Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la explosión. Parte
1: Conceptos básicos y metodología.
- UNE-EN 14373. Sistemas de supresión de explosiones.
- UNE-EN 14460 Equipos resistentes a las explosiones
- UNE-EN 14491 Sistemas de protección por venteo de explosiones de polvo.
- UNE-EN 14797 Dispositivos de venteo de explosiones
- UNE-EN 14994 Sistemas de protección por venteo contra las explosiones de gas.
- UNE-EN 15089 Sistemas de aislamiento de explosión.
- UNE-EN 60079-0 Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 0:
- EN 60079-20-1 Atmósferas explosivas. Características de los materiales. Clasificación de los
gases y vapores, métodos y datos de ensayo.
- UNE-EN 60079-26 Atmósferas explosivas. Material con nivel de protección de material
(EPL) Ga.
- IEC 60079-12 Material eléctrico para atmósferas explosivas. Parte 12: clasificación de las
mezclas de gases o vapores y aire de acuerdo a su intersticio máximo experimental de
seguridad y corriente mínima de ignición
- NTP 330 Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente
- NTP 826 El documento de protección contra explosiones (DPCE)
- NTP 876 Evaluación de los riesgos específicos derivados de las atmósferas explosivas
2010 FACTOR DE CAMBIO EMOCIONAL
Seguridad industrial TRABAJO Nº 4
Medidas preventivas • Aparatos de izar • Operaciones de soldadura • SS (Seguridad Social) • Locales de trabajo • Líquidos inflamables • Herramientas de mano • Levantar pesos • Tomas de Tierra • Voltajes • Patronaje
Salud Mental en situaciones de desastre. Lic. Claudia Gómez Prieto.
Sustancias explosivas en el hogar • Efecto Van Gogh • Clasificación • Bombas Caseras • Implosión • Química • Explosivos más peligrosos • Artefactos explosivos • Tipos de lesiones • Síndrome Blast • Lesiones traumáticas
Entalpía • Calor • Termodinámica • Bomba calorímetra • Físicoquímica • Ignición
TEMA 4. LAS ROCAS (II) . LOS VOLCANES •
Magma • Lava • Materiales volcánicos • Volcanes • Riesgo volcánico
¿Cuál es el tema central de la novela?, ¿Cuál es... •
Literatura universal contemporánea del siglo XX • Narrativa • Alegoría de la maldad humana • Argumento y tema
¿Qué es el Calentamiento Global? Es el incremento de temperatura en la atmósfera
Atmósfera • Incremento de la temperatura • Tierra • Proceso del calentamiento global • Ecología • Cambio climático • Medio ambiente • Efecto invernadero • Acción humana
Programa de control • Revisisón • Integridad mecánica • Permisos de trabajo • Investigación de incidentes • Análisis de riesgos • Respuestas de emergencia • Seguridad • Áuditos de Cumplimiento • Información • Administración • Entrenamiento
HOJA DE SEGURIDAD DEL ALUMINIO −Articulo numero: 814917
Hoja de Seguridad • Manipulación química • Prevención de riesgos