Source: https://www.jusline.at/gesetz/fgv/paragraf/61
Timestamp: 2019-09-17 03:20:45
Document Index: 394733291

Matched Legal Cases: ['§ 61', '§ 61', '§ 18', '§ 18', '§ 18', '§ 51', '§ 61', '§ 61', '§ 61', '§ 61', '§ 61', '§ 51', '§ 52', '§ 53', '§ 54', '§ 55', '§ 56', '§ 57', '§ 58', '§ 59', '§ 60', '§ 61', '§ 62', '§ 63', '§ 64', '§ 65', '§ 66', '§ 67', '§ 68', '§ 69', '§ 70', '§ 71']

§ 61 (Flüssiggas-Verordnung 2002), Arbeitsräume, Sanitär- und Sozialräume - JUSLINE Österreich
§ 61 Arbeitsräume, Sanitär- und Sozialräume
(1) Unbeschadet des § 18 Abs. 3 dürfen in Arbeitsräumen, sofern Abs. 2 nicht anderes zulässt, zur Versorgung einer ortsfesten Gasverbrauchseinrichtung höchstens zwei Versandbehälter (ein Betriebsbehälter und ein Vorratsbehälter) bis zu einer Füllmenge von je 15 kg vorhanden sein.
(2) Weisen Arbeitsräume einen Rauminhalt von mehr als 500 m3 auf und müssen in diesen Arbeitsräumen wegen der Art der Arbeiten ortsveränderliche Gasverbrauchseinrichtungen verwendet werden, so dürfen unbeschadet des § 18 Abs. 3 in diesen Räumen, soweit und solange dies für den Fortgang der Arbeiten unbedingt erforderlich ist, je nach Rauminhalt folgende Versandbehälter vorhanden sein:
bei einem Rauminhalt bis einschließlich 1 000 m3: zwei Versandbehälter mit einer jeweiligen Füllmenge bis einschließlich 15 kg oder ein Versandbehälter mit einer Füllmenge bis einschließlich 33 kg,
bei einem Rauminhalt von mehr als 1 000 m3 bis einschließlich 1 500 m3: vier Versandbehälter mit einer jeweiligen Füllmenge bis einschließlich 15 kg oder zwei Versandbehälter mit einer Füllmenge bis einschließlich 33 kg,
für jeweils weitere 500 m3 Rauminhalt: zusätzlich zwei Versandbehälter mit einer jeweiligen Füllmenge bis einschließlich 15 kg oder zusätzlich ein Versandbehälter mit einer Füllmenge bis einschließlich 33 kg.
Die Versandbehälter dürfen auch nach Arbeitsende im Arbeitsraum verbleiben.
(3) Die Versandbehälter müssen so aufgestellt sein, dass im Fall eines Brandes die Arbeitsräume ungehindert verlassen werden können.
(4) Flüssiggas darf den Versandbehältern in Arbeitsräumen und in Räumen gemäß § 18 Abs. 2 nur in Gasphase entnommen werden; außerhalb des Betriebes der Gasverbrauchseinrichtungen müssen die Flaschenventile der zugehörigen Betriebsbehälter geschlossen sein.
(5) Auf Arbeitsräume im Sinne der Absätze 1 und 2 gelangen die §§ 51 bis 56 nicht zur Anwendung.
0 Kommentare zu § 61
Sie können den Inhalt von § 61 selbst erläutern, also einen kurzen eigenen Fachkommentar verfassen. Klicken Sie einfach einen der nachfolgenden roten Links an!
0 Entscheidungen zu § 61
0 Diskussionen zu § 61
Sie können zu § 61 eine Frage stellen oder beantworten. Klicken Sie einfach den nachfolgenden roten Link an!
§ 51 Lagerräume§ 52 Lüftung§ 53 Explosionsschutzzone§ 54 Lage und Ausgestaltung der Lagerräume§ 55 Fluchtwege§ 56 Befahren der Lagerräume§ 57 Abfüllverbot§ 58 Explosionsschutzzone§ 59 Schutz des Lagers§ 60 Brandschutzzone§ 61 Arbeitsräume, Sanitär- und Sozialräume§ 62 Betriebsbehälter§ 63 Versandbehälter zur Versorgung von ortsveränderlichen Gasverbrauchseinrichtungen§ 64 Schweiß- und Schneidarbeiten mit Flüssiggas in Eisenbahnanlagen§ 65 Aufstellung§ 66 Explosionsschutzzone§ 67 Zulässiger Füllungsgrad§ 68 Sonnenschutz§ 69 Lagerräume§ 70 Lüftung§ 71 Explosionsschutzzone