Source: https://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/12C840C4679C3B8703257C370051F055
Timestamp: 2020-06-04 05:17:49
Document Index: 240589536

Matched Legal Cases: ['artículo 07', 'artículo 56', 'artículo 63', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6']

Resolución ENRE 0337/2013. Boletín Oficial n° 32.783, miércoles 11 de diciembre de 2013, p. 23.
Citas Legales : Decreto 01600/2002, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.587, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a) y k), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Ley 25.551, Memorándum D.AMB. 0116/2013, Resolución ENRE 0171/1995, Resolución ENRE 0257/2011, Resolución ENRE 0302/2003, Resolución ENRE 0302/2003 - anexo, Resolución ENRE 0378/2003, Resolución ENRE 0467/2009, Resolución ENRE 0467/2009 - anexo - punto 4., Resolución ENRE 0546/1999, Resolución ENRE 1832/1998, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II
Expediente Citado : ENRE 38458/2013
VISTO: El Expediente ENRE N° 38.458/2013 y
Que en el Expediente del VISTO, la “EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA” – (“EDES S.A.”) ha presentado ante la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA” – (“TRANSBA S.A.”) una solicitud de Ampliación cuyo objeto es repotenciar la E.T. CORONEL SUAREZ, mediante el reemplazo de los DOS (2) transformadores de potencia de 15/10/15 MVA actualmente instalados en dicha E.T. por DOS (2) nuevos transformadores de 30/30/20 MVA.
Que la ampliación ha sido presentada según los términos del Título II “Contrato entre Partes” del Anexo 16 del Reglamento de Acceso y Ampliaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica incluido en el Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS.
Que la ET CORONEL SUÁREZ (CZ) bajo la Operación y Mantenimiento de la empresa transportista “TRANSBA S.A.”, se encuentra ubicada en la región sur de la provincia de BUENOS AIRES, la que opera en los niveles de 132 kV, 33 kV y 13,2 kV y posee una configuración de doble juego de barras, con acoplamiento en los TRES (3) niveles de tensión.
Que esta E.T. actualmente se encuentra interconectada en 132 kV con las EETT PIGÜE y HENDERSON, en particular, la playa de 132 kV cuenta con un campo de salida de línea hacia la ET PIGÜE y otro hacia la ET HENDERSON, cuenta también con el correspondiente campo de acoplamiento de barras, DOS campos de acometida a barras de los transformadores T1CZ y T2CZ que alimentan las barras de 33 kV y 13,2 kV
Que la fecha de ingreso se estima para el primer cuatrimestre de 2014, y su objetivo es ampliar la capacidad de transporte y brindar una mejora sustancial a la confiabilidad del suministro.
Que la ampliación a la transformación en la E.T. CORONEL SUÁREZ (CZ), consiste en: i) Provisión y montaje para el reemplazo de los actuales transformadores (2 x 138/34.5/13.8 kV - 15/10/15 MVA) por otros DOS (2) de 30/30/20 MVA; ii) Provisión y montaje de DOS (2) reactancias de cortocircuito para 33 kV., reactancia creadora de neutro de 13,2 kV.; iii) Provisión y montaje de DOS (2) Reactores de Neutro artificial para 13,2 kV; iv) Provisión y montaje de nuevos descargadores de sobretensión en 132, 33 y 13,2 kV.; v) Readecuación de los campos exteriores de 13.2 kV para los nuevos transformadores que incluye provisión y montaje de nuevos seccionadores de 13,2 kV, barras, aislación de barras y conexión al reactor; vi) Provisión y montaje de nuevos transformadores de corriente para 33 kV intemperie para ambos transformadores; vii) Cambio de interruptor de 33 kV intemperie del Transformador T1PF; viii) Adecuación de las celdas de 13,2 kV de entrada de transformador, que incluye reemplazo de interruptor del T1PF, transformadores de corriente y seccionadores de barras de ambas celdas; ix) Provisión y montaje de DOS (2) armarios de playa para conexión de los transformadores; x) Adecuación del sistema de comando y sistema nuevo para protección de los nuevos transformadores a instalar. Incluye protección diferencial de transformador y los relés de protecciones de máxima corriente lado 132 kV.; xi) Adecuación del sistema de telecontrol e instalación de medidores Multipropósito, con las facilidades necesarias para su conexión a la RTU; xii) Adecuación del sistema de puesta a tierra de la E.T. y xiii) Reemplazo del cable armado subterráneo (CAS) de conexión de los transformadores.
Que el presupuesto estimado para la ampliación asciende a PESOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MAS I.V.A. ($ 25.662.927.- más I.V.A.).
Que “TRANSBA S.A.” por Nota DIR N° 0346/2013 (ENTRADA 201.036) realiza comentarios a la ampliación, destacando que para el correcto funcionamiento de las obras mencionadas incluidas en la ampliación se deberán realizar tareas de adecuación a la ET
Que dentro de estas, se debe incluir la provisión y reemplazo completo de las barras (rígidas y flexibles) de 132 kV y morsetería correspondiente a ambos campos de transformación, debido a que con la ampliación se verán superados sus valores de potencia nominal.
Que se deberán proveer y reemplazar CUATRO (4) seccionadores fila india de uso exterior en 33 kV, destinados a los campos de los nuevos transformadores, los cuales se verán superados sus valores de potencia nominal.
Que deberá proveer y reemplazar TRES (3) transformadores de corriente exteriores en 33 kV, DOS (2) seccionadores de polos paralelos para uso exterior de 33 kV y UN (1) interruptor de 33 kV correspondiente al acoplamiento de barras de 33 kV, debido a que con la ampliación se verán superados sus valores de potencia nominal.
Que deberá proveer la provisión y reemplazo completo de las barras de 33 kV (rígidas – flexibles) y la morsetería correspondiente a ambos campos de transformación, barras 3CZA y 3CZB, campo de acoplamiento de barras y morsetería de campos asociados, debido a que con la Ampliación se verán superados los valores de potencia nominales y deberá verificarse la estructura de los pórticos.
Que se deberá adecuar el sistema de comando y sistema nuevo para la protección de los transformadores mencionados en la memoria descriptiva, el solicitante deberá tener en cuenta que le corresponderá proveer e instalar los transformadores toroidales para las reactancias limitadoras de cortocircuitos en 33 kV y los reactores de neutro artificial de 13,2 kV, como así también los relés de máxima corriente necesarios, a efectos de conformar el sistema de protecciones que “TRANSBA S.A.” utiliza en la actualidad (máxima corriente de neutro de reactor y protección de tierra restringida).
Que la ejecución de la Ampliación que realizará “EDES S.A.” consiste en el desarrollo de la ingeniería, provisión de equipos, construcción y puesta en servicio.
Que “TRANSBA S.A.” realizará la supervisión técnica de la construcción de la ampliación, percibiendo por ello el canon previsto en la regulación vigente (TRES POR CIENTO (3%) del valor total de la obra)
Que la transportista concluye que, teniendo en cuenta las observaciones realizadas, da su conformidad para la ampliación solicitada.
Que CAMMESA mediante Nota B-81.019-1 (ENTRADA 201.257) emitió su opinión técnica respecto de la ampliación solicitada, manifestando que la misma tiene por objeto mejorar la calidad de vinculación eléctrica de “EDES S.A.” con el Sistema de Transporte, asegurando el abastecimiento de la demanda de la zona.
Que el solicitante deberá presentar ante CAMMESA la información necesaria para conformar la base de datos eléctricos del Mercado Eléctrico Mayorista, los que deberán tener en cuenta parámetros eléctricos del equipamiento a ingresar que formen parte de la ampliación solicitada.
Que será necesario que el solicitante analice e incorpore un automatismo de despeje de carga ante perturbaciones en los transformadores y/o en el sistema de 132 kV y/o por mínima tensión, los que se deberán evaluar en concordancia con el transportista.
Que el Departamento Ambiental mediante Memorándum D.AMB N° 116/2013 informa que para el proyecto de referencia, conforme al punto IV Impacto Ambiental de la Resolución ENRE N° 467/2009 y su modificatoria la Resolución N° 257/2011, resulta de afectación “BAJA”.
Que analizadas las actuaciones, se entiende que no es necesaria la presentación de EIA debido a que las acciones de la construcción quedarán suscriptas al ámbito de la E.T., área en la que no se produciría una modificación sustancial de las condiciones actuales.
Que de conformidad a lo dispuesto por la Resolución ENRE N° 467/2009 y su modificatoria N° 257/2011 se realizó la evaluación de la Ampliación en cuanto a los aspectos allí definidos, por lo que no corresponde convocar a Audiencia Pública para otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la presente Ampliación.
Que “TRANSBA S.A.” y “EDES S.A.” deberán dar estricto cumplimiento a la normativa de “Compre Trabajo Argentino”, establecida por la Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600/2002, como así también a la Resolución ENRE N° 302/2003 del 11 de septiembre de 2003, corregida en su Anexo por la Resolución ENRE N° 378/2003.
Que “TRANSBA S.A.” y “EDES S.A.” deberán firmar un Convenio de Conexión entre ambas empresas en la ET CORONEL SUÁREZ.
Que en todos los casos se cumplirá con la Ley Nacional de Higiene y Seguridad Industrial N° 19.587 y serán de aplicación todas las normas emanadas por el ENRE tales como la Resolución ENRE N° 1.832/1998 “Normas de Seguridad para la Ejecución de Trabajos en la Vía Pública” y Res. ENRE N° 171/95 “Trabajos en la Vía Pública” si correspondiese.
Que de acuerdo a las presentaciones obrantes en el Expediente, se ha verificado que las mismas cumplen con las disposiciones del Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS respecto de la Ampliaciones del Transporte de Energía Eléctrica y se han hecho todas las consideraciones técnicas necesarias, a los fines de dar el tratamiento correspondiente a la solicitud.
Que se deberá emitir una Resolución aprobando la ampliación menor consistente en repotenciar la E.T. CORONEL SUAREZ, mediante el reemplazo de los DOS (2) transformadores de potencia de 15/10/15 MVA actualmente instalados en dicha E.T. por DOS (2) nuevos transformadores de 30/30/20 MVA. y obras asociadas en los niveles de 132 kV, 33 kV y 13,2 kV.-
ARTÍCULO 1.- Autorizar la Ampliación Menor presentada por “EDES S.A.” ante “TRANSBA S.A.” consistente en la repotenciación de la E.T. CORONEL SUAREZ, mediante el reemplazo de los DOS (2) transformadores de potencia de 15/10/15 MVA actualmente instalados en dicha E.T. por DOS (2) nuevos transformadores de 30/30/20 MVA.
ARTÍCULO 2.- Aprobar la construcción y adaptación de todas las obras asociadas en los niveles de 132 kV, 33 kV y 13,2 kV. requeridas por “TRANSBA S.A.” y CAMMESA
ARTÍCULO 3.- Hacer saber a “TRANSBA S.A.” que deberá indicar cuál es el destino que dará a los referidos transformadores, correspondiendo - en caso que pretendiera desafectarlos del sistema de transporte -requerir al ENRE la correspondiente autorización.
ARTÍCULO 4 - Disponer que “TRANSBA S.A.” y “EDES S.A.” deben firmar una Adenda al Convenio de Conexión existente entre ambas empresas en la E.T. CORONEL SUAREZ, bajo Contrato de Concesión de la primera.
ARTÍCULO 5.- Disponer que el solicitante de cumplimiento al envío de información necesaria para conformar la base de datos de CAMMESA, consistente en los parámetros eléctricos del equipamiento a ingresar en la ampliación solicitada.
ARTÍCULO 6.- Notificar a la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA – TRANSBA S.A.”, a la “EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SUR SOCIEDAD ANONIMA – EDES S.A.”, al “OCEBA” y a CAMMESA.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 337/2013