Source: http://docplayer.it/18698787-Tetto-fotovoltaico-nel-comune-di-pomezia.html
Timestamp: 2019-01-20 20:11:44+00:00
Document Index: 97144300

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1']

TETTO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI POMEZIA - PDF
Download "TETTO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI POMEZIA"
Flavio Parodi
2 Ing. Roberto De Carli ax TETTO OTOVOLTAICO NEL COMUNE DI POMEZIA SCUOLA COMUNALE ORAZIO relazione di calcolo
3 INDICE 1 PREMESSE NORMATIVE DI RIERIMENTO CRITERI DI CALCOLO GEOMETRIA DELL INTERVENTO ANALISI DEI CARICHI CARICHI PERMANENTI SOVRACCARICHI AZIONE DEL VENTO AZIONE DELLA NEVE VERIICHE... 9 Pag 2
4 1 PREMESSE Lo scopo della presente relazione di calcolo consiste nell analisi dei carichi, nel calcolo delle sollecitazioni e nella verifica della struttura della copertura esistente per la realizzazione di un tetto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato della scuola comunale Orazio a Pomezia (RM). I pannelli sono posizionati su profili in alluminio fissati direttamente sulle zavorre in calcestruzzo poggiate sulla copertura senza alcun tipo di fissaggio. 2 NORMATIVE DI RIERIMENTO La progettazione delle nuove opere previste è stata condotta nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare : - DM Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. - Circolare n.617 Istruzioni per l applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio UNI EN 1990: /04/2006 Eurocodice 0 Criteri generali di progettazione strutturale. - UNI EN : /08/2004 Eurocodice 1 Azioni sulle strutture Parte 1-1: Azioni in generale Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici. - UNI EN : /10/2004 Eurocodice 1 Azioni sulle strutture Parte 1-3: Azioni in generale Carichi da neve. - UNI EN : /07/2005 Eurocodice 1 Azioni sulle strutture Parte 1-4: Azioni in generale Azioni del vento. - UNI EN : /10/2004 Eurocodice 1 Azioni sulle strutture Parte 1-5: Azioni in generale Azioni termiche. - UNI EN : /08/2005 Eurocodice 3 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. - UNI EN : /08/2005 Eurocodice 3 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti. - UNI EN : /03/2005 Eurocodice 8 Progettazione delle strutture per la resistenza sismica Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici. - UNI EN :2007 Eurocodice 9 Progettazione delle strutture in alluminio Parte 1: Regole strutturali generali. Pag 3
5 3 CRITERI DI CALCOLO 3.1 Geometria dell intervento pag 4
6 4 ANALISI DEI CARICHI 4.1 Carichi permanenti I pannelli fotovoltaici, di dimensioni 1.64 x 1.00, hanno un peso pari a 22.7 kg a un carico distribuito pari a p m 22.7kg che equivale Il peso della zavorre per impedire il sollevamento della struttura dovuto al vento è pari a 115 kg per pannello. 4.2 Sovraccarichi I sovraccarichi sui pannelli sono l azione del vento e il carico della neve Azione del vento pag 5
7 Ci utilizzano i coefficienti relativi alle tettoie. Si assume la condizione peggiore fra un grado di bloccaggio 0 e un gradi di bloccaggio 1. Inoltre per il coefficiente di forza c si considerano le quattro seguenti condizioni: Per = 10, per i valori positivi si ha c mentre per i valori negativi si considera la condizione più gravosa fra c e c Per ognuno dei pannelli, con area d influenza si ha: A m 2, nelle quattro situazioni N dan q p A c ce pag 6
8 q p A c ce N 68daN q p A c ce N 68daN N dan q p A c ce Tali valori possono essere ridotti di un coefficiente 0.7 in quanto assimilabili a tettoie a falda multipla anche in forza della presenza del parapetto della copertura. pag 7
9 4.2.2 Azione della neve pag 8
10 5 VERIICHE Considerando che le zavorre pesano 115daN/cad si ha: per l impianto A 70 x 115 = 8050daN Poiché l impianto A occupa una superficie di 9.84 x = 141.2mq, il carico distribuito dovuto alle zavorre è paria a p = 8050 / = 57 dan/mq a questo va aggiunto il peso dei pannelli pari a 22.7 dan/cad che corrisponde ad un carico distribuito di x 60 / = 9.65 dan/mq per un totale di = dan/mq Considerando che in caso di neve si ha un carico pari a 48 dan/mq Nella condizione più gravosa si ha p = = dan/mq Che è minore del sovraccarico assunto in fase di progettazione che, come si evince dalla relazione di calcolo, è pari a 150 dan/mq pag 9
Sommario. 1. Analisi dei carichi sul solaio di copertura... 2. 1.1 Riferimenti normativi... 2. 1.2 Descrizione dell'impianto... 2
04 CAL COL O DEL L ES T RUT T URE DEGL I I MPI ANT I Sommario 1. Analisi dei carichi sul solaio di copertura... 2 1.1 Riferimenti normativi... 2 1.2 Descrizione dell'impianto... 2 1.3 Verifica dei carichi...
Montaggio su tetto piano Avvertenze generali Con la crescente diffusione dei sistemi fotovoltaici, oltre a dimensioni elettriche, durata, tempi di garanzia ecc., anche i dettagli di montaggio assumono