Source: http://docplayer.org/14692397-Brandschutz-in-der-renovation-konzepte-moeglichkeiten-und-handlungsspielraum-bei-holzbauten.html
Timestamp: 2019-01-23 12:36:41
Document Index: 312446759

Matched Legal Cases: ['Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 9', 'Art. 10', 'Art. 11', 'Art. 11', 'Art. 13']

Brandschutz in der Renovation Konzepte, Möglichkeiten und Handlungsspielraum bei Holzbauten - PDF
Download "Brandschutz in der Renovation Konzepte, Möglichkeiten und Handlungsspielraum bei Holzbauten"
1 Reinhard Wiederkehr Dipl. Holzbau-Ing. HTL/SISH Makiol + Wiederkehr Beinwil am See, Schweiz Brandschutz in der Renovation Konzepte, Möglichkeiten und Handlungsspielraum bei Holzbauten 1
3 Brandschutz in der Renovation Konzepte, Möglichkeiten und Handlungsspielraum bei Holzbauten 1. Einleitung Die Planung und Realisierung von Brandschutzmassnahmen bei Umbauten und Sanierungen stellt eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Es gilt für die verschiedenen Bedürfnisse aller Beteiligten (Bauherr, Benutzer, Brandschutzbehörde, Planer, Denkmalpflege, Versicherer, usw.) eine optimale, allseitig akzeptierbare Lösung zu finden. Bestehende, ältere Gebäude in Holzbauweise entsprechen oft nicht den heute gültigen Brandschutzvorschriften [1]. Aus brandschutztechnischer Sicht sind folglich oft Anpassungen und Verbesserungen notwendig. Der Aufwand für Brandschutzmassnahmen und die damit erreichte Verminderung von Gefahren sollen in einem angemessenen Verhältnis stehen, dies gilt insbesondere für alle Bereiche des Sachgüterschutzes und für Anpassungen bestehender Gebäude. Aufgabe der Brandprophylaxe ist es, sowohl mit geeigneten Mitteln zu versuchen, den Ausbruch eines Brandes zu verhüten, als auch Massnahmen bereitzuhalten, um einen einmal ausgebrochenen Brand zu lokalisieren und dessen Schadenauswirkung zu begrenzen. Zweifellos gilt es ebenfalls die wirtschaftlichen Aspekte zu betrachten. Der Schutzaufwand soll in einem vernünftigen Verhältnis zu dem im Brandfall zu erwartenden Nutzen der Schutzmassnahmen stehen. Die Beziehungen zwischen Schutzaufwand und Schadenausmass können der untenstehenden Abbildung 1 entnommen werden. Diese Darstellung bringt folgenden Sachverhalt zum Ausdruck: Wird zu wenig für den Brandschutz investiert, sind hohe Verluste zu erwarten. Andererseits ist nicht anzunehmen, dass bei beliebig gesteigerten Schutzmassnahmen die Verluste jemals gleich Null sinken werden. Die Addition der sinkenden Kurve der Verluste V mit der ansteigenden Kurve des Schutzaufwandes S ergibt die Kurve der Totalkosten T. Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Schutzaufwand und Verlustkosten [4] 3
4 2. Grundlagen gemäss Brandschutzvorschriften Für die Belange des Feuerpolizeirechtes sind in der Schweiz die Kantone zuständig. Die kantonalen Brandschutzgesetze und -verordnungen inklusive die darin erwähnten, technischen Richtlinien und Wegleitungen anerkannter Institutionen sind die rechtliche Grundlage für die Planung und Realisierung des baulichen und technischen Brandschutzes. Eine zentrale Zielsetzung und Aufgabe der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF), als Dachorganisation der neunzehn kantonalen Monopol-Gebäudeversicherungen, war und ist es immer die einzelnen kantonalen Brandschutzvorschriften zu harmonisieren. Im Jahre 2005 hat die VKF nach einer Gesamtrevision die aktuellen Brandschutzvorschriften [1] in Kraft gesetzt. Heute haben die Kantone diese Brandschutzvorschriften ins kantonale Recht übernommen. In der Brandschutznorm [1] der VKF sind folgende Zielsetzungen und Grundsätze festgelegt: Art. 1 Zweck 1 Die Brandschutzvorschriften bezwecken den Schutz von Personen, Tieren und Sachen vor den Gefahren und Auswirkungen von Bränden und Explosionen. Art. 2 Geltungsbereich 1 Die Brandschutzvorschriften gelten für neu zu errichtende Bauten und Anlagen sowie für solche Fahrnisbauten sinngemäss. 2 Bestehende Bauten und Anlagen sind verhältnismässig an die Brandschutzvorschriften anzupassen, wenn: a wesentliche bauliche oder betriebliche Veränderungen, Erweiterungen oder Nutzungsänderungen vorgenommen werden; b die Gefahr für Personen besonders gross ist. Art. 9 Schutzziel Bauten und Anlagen sind so zu erstellen, zu betreiben und instand zu halten, dass: a die Sicherheit von Personen gewährleistet ist; b der Entstehung von Bränden und Explosionen vorbeugt und die Ausbreitung von Flammen, Hitze und Rauch begrenzt wird; c die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauten und Anlagen begrenzt wird; d die Tragfähigkeit während eines bestimmten Zeitraumes erhalten bleibt; e eine wirksame Brandbekämpfung möglich und die Sicherheit der Rettungsmannschaften berücksichtigt sind. Art. 10 Kriterien für Brandschutzanforderungen 1 Die Anforderung an den Brandschutz in Bauten und Anlagen werden insbesondere bestimmt nach Massgabe von: a Bauart, Lage, Nachbarschaftsgefährdung, Ausdehnung und Nutzung; b Geschosszahl; c Personenbelegung; d Brandbelastung und Brandverhalten der Materialien sowie Verqualmungsgefahr; e Aktivierungsgefahr; f Brandbekämpfungsmöglichkeit durch die Feuerwehr. 4
5 Art. 11 Normalfall und Abweichungen 1 Im Normalfall wird das Schutzziel mit vorgeschriebenen Standardmassnahmen erreicht. 2 Anstelle vorgeschriebener Brandschutzmassnahmen können alternativ andere Brandschutzmassnahmen als Einzel- oder Konzeptlösung treten, soweit für das Einzelobjekt das Schutzziel gleichwertig erreicht wird. Über die Gleichwertigkeit entscheidet die Brandschutzbehörde. 3 Weicht die Brandgefahr im Einzelfall so vom Normalfall ab, dass vorgeschriebene Anforderungen als ungenügend oder als unverhältnismässig erscheinen, sind die zu treffenden Massnahmen angemessen zu erweitern oder zu reduzieren. Die Gebäudeversicherung des Kantons Bern hat als Hilfe für alle an Sanierungen und Umbauten Beteiligten eine Brandschutz-Erläuterung zum Thema Brandschutz in Baudenkmälern [2] erlassen (siehe Anhang) und einen umfassenden Ordner [3] publiziert. Da sich sowohl die Erläuterung wie auch der Ordner sehr gut eignen bei sämtlichen Umbauten methodisch korrekt vorzugehen, werden im folgenden ergänzend ein paar holzbauspezifische Rahmenbedingungen festgehalten. 3. Brandschutzkonzepte Es lohnt sich, schon früh in der Umbauplanung eines in Holzkonstruktion erstellten Gebäudes den Brandschutz miteinzubeziehen. Wirksamer Brandschutz basiert auf Schutzkonzepten, die aus aufeinander abgestimmten Massnahmen bestehen. Brandschutzkonzepte enthalten eine oder mehrere der folgenden Massnahmen: Bauliche Massnahmen wie gesicherte Flucht- und Rettungswege, Zufahrten und Stellplätze für die Rettungsmannschaften, Unterteilung des Gebäudes in Brandabschnitte, Feuerwiderstand der Tragwerke, Verwendung geeigneter Baustoffe. Vorhalten einer ausreichenden Löschwasserversorgung ausser- und innerhalb des Gebäudes usw. Technische Massnahmen wie automatische Brandmelde- und Löschanlagen, automatische Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Ableitung elektrischer Ladungen, Sicherheitsbehälter, Blitzschutzanlagen, Fehlerstromsicherungen, Gasmeldeanlagen usw. Organisatorische Massnahmen wie klare Nutzungsbestimmungen oder -einschränkungen, Betriebs- und öffentliche Feuerwehren, Wächterdienst, Zutrittskontrollen, Brandfallplanung, Personalinstruktion, Eigenkontrollprogramme zur periodischen Überprüfung der im Brandschutzkonzept festgehaltenen Massnahmen usw. Grundsätzlich ist es möglich, die Brandsicherheit in einem Gebäude mit verschiedenen Konzepten zu erreichen (Abbildung 2). Die Brandschutzvorschriften beschreiben zwei Möglichkeiten als Standardkonzepte: Brandschutzkonzept mit vorwiegend baulichen Massnahmen Brandschutzkonzept mit vorwiegend technischen Massnahmen (Sprinkler) 5
6 Brandschutzvorschriften Schutzziele, Rahmenbedingungen, Grundlagen Baulich Technisch (Sprinkler) Ausnahme Baulich Baulich Technisch Betrieblich Baulich Betrieblich Technisch Baulich Betrieblich Technisch Standardkonzepte Detailliert vorgeschriebene Brandschutzmassnahmen in den Brandschutzvorschriften Objektbezogenes Konzept Rahmenbedingungen in den Brandschutzvorschriften Brandsicheres Gebäude Abbildung 2: Standard- und objektbezogene Brandschutzkonzepte Die in den VKF-Brandschutzvorschriften vorgesehenen Standardanforderungen gehen vom Normalfall aus. Diese Standardanforderungen gewährleisten bei Bauten bis zu 6 Geschossen (Abbildung 3) für gewisse Nutzungen (Wohnen, Büro, Schule) einen weitgehenden Einsatz von tragenden und brandabschnittsbildenden Bauteilen aus Holz. Abbildung 3: Mehrfamilienhaus Holzhausen in Steinhausen, Kanton Zug, Schweiz 6
7 Zusammenfassend sind in Abbildung 4 mit ein paar Bildern Möglichkeiten von mehrgeschossigen Holzbauten aufgezeigt. Bauten mit 3 Geschossen Bauten mit 4 Geschossen Bauliches Konzept für Wohnen, Büro, Schule Tragwerk R30 Holzbau Brandabschnitt EI30 Holzbau Treppenhaus REI60/EI30(nbb) Holzbau nbb verkleidet 1 Bauliches Konzept für Wohnen, Büro, Schule Tragwerk R60 Holzbau Brandabschnitt EI60 Holzbau Treppenhaus REI60 (nbb) kein Holzbau 2 Bauten mit 4 Geschossen Bauten mit 5 und 6 Geschossen Sprinklerkonzept für Wohnen, Büro, Schule Tragwerk R30 Holzbau Brandabschnitt EI30 Holzbau Treppenhaus REI60 (nbb) kein Holzbau 3 Bauliches Konzept für Wohnen, Büro, Schule Tragwerk R 60 / EI 30 (nbb) Holzbau nbb verkleidet Brandabschnitt EI 60 / EI 30 (nbb) Holzbau nbb verkleidet Treppenhaus REI 60 (nbb) kein Holzbau Begleitung durch Fachingenieur / BS-Konzept / QS-System Bauten mit 5 und 6 Geschossen Objektbezogene Konzepte Sprinklerkonzept für Wohnen, Büro, Schule Tragwerk R60 Holzbau Brandabschnitt EI60 Holzbau Treppenhaus REI60 (nbb) kein Holzbau Begleitung durch Fachingenieur / BS-Konzept / QS-System 4 Objektbezogenes Konzept (Ausnahme) z.b. für Alterszentrum mit Pflegeabteilung Rahmenbedingungen in den Brandschutzvorschriften Brandschutznorm Art. 11 und Art. 13 An die Stelle vorgeschriebener Brandschutzmassnahmen können Alternativen treten Schutzziele müssen für das Einzelobjekt gleichwertig sein Gleichwertigkeit mit den Schutzzielen der Standardlösung erforderlich Über die Gleichwertigkeit entscheidet die Brandschutzbehörde Abbildung 4: Illustration des Holzeinsatzes gemäss den Brandschutzvorschriften VKF
8 4. Objektbezogene Brandschutzkonzepte (Alternativen) Weicht die Brandgefahr vom Normalfall ab, können die zu treffenden Massnahmen reduziert oder erweitert werden. Anstelle dieser vorgeschriebenen Brandschutzanforderungen (Standard-Anforderungen) können Alternativen treten, soweit sie für das Einzelobjekt gleichwertig sind. Planer und Bauherr erhalten damit den grösseren Spielraum und können den Brandschutz (beispielsweise bei der Renovation einer Holzbauweise) den Erfordernissen anpassen, sofern z.b. im Rahmen des Sicherheitsplanes ein objektbezogenes Brandschutzkonzept erstellt und die Brandsicherheit nachgewiesen wird. Objektbezogene Konzepte enthalten aufeinander abgestimmte Massnahmen, welche an die Stelle von vorgeschriebenen Standardanforderungen treten können. Durch objektbezogene Brandschutzkonzepte können die Brandschutzmassnahmen den objektspezifischen Randbedingungen und Nutzungsanforderungen optimal angepasst werden. Namentlich kann durch aktive Massnahmen wie z.b. automatische Brandmelde-, Lösch-, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Betriebsfeuerwehren die Feuerwiderstandsanforderung an die Tragkonstruktion und die brandabschnittsbildenden Bauteile reduziert oder die Fläche der Brandabschnitte vergrössert werden. Objektbezogene Konzepte müssen den Brandschutzbehörden zusammen mit den erforderlichen Nachweisen zur Bewilligung vorgelegt werden. Zur Verbesserung der Akzeptanz von objektbezogenen Konzepten sollte der Planer die Randbedingungen für den Brandsicherheitsnachweis vorgängig mit der Brandschutzbehörde absprechen. 5. Brandschutzmassnahmen im Holzbau Unter Berücksichtigung der materialspezifischen Eigenschaften von Holz lassen sich brandsichere, mehrgeschossige Gebäude in Holzbauweise realisieren. Folgende Punkte eines Brandschutzkonzeptes sind bei der Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten besonders zu berücksichtigen [2, 3]: Fluchtwege Bei den Fluchtwegen gilt es auf folgende Punkte zu achten: Anzahl Ausgänge und Treppenanlagen je nach Grösse der Räume bzw. des Gebäudes Länge der Fluchtwege im Raum und im Korridor Breiten von Türen, Korridoren und Treppen Feuerwiderstände der brandabschnittsbildenden Bauteile zwischen genutzten Räumen und den Fluchtwegen Feuerwiderstand und Ausführung von Türen Materialisierung der Oberflächen in den Fluchtwegen 8
9 Verwendung brennbarer Baustoffe in Fluchtwegen Geschosse > 8 Wand- und Deckenverkleidungen bzw. Oberflächen in Fluchtwegen nbb nbb nbb Bodenbeläge in Korridoren 1) bb/sbb bb/sbb sbb Bodenbeläge in Treppenhäusern 1) bb/sbb sbb/nbb nbb Konstruktion Treppenanlage 2) nbb nbb nbb Lichtdurchlässige Elemente in Dächern (max. 10 % Flächenanteil) bb bb nbb 1) In Gebäuden mit erhöhter Personengefährdung bzw. hohen Brandrisiken gelten besondere Anforderungen 2) bzw. Konstruktionen gemäss SIA/Lignum 83 Kapitel 4.6 bb brennbar (mind. BKZ 4.2) sbb schwerbrennbar (mind. BKZ 5.2) nbb nichtbrennbar (mind. BKZ 6q.3) Die Sanierung der Fluchtwege, d.h. Anpassung an die aktuellen Brandschutzvorschriften, ist bei einem Umbau mit hoher Priorität zu beachten. Korrekte Fluchtwege dienen vor allem dem Personenschutz. Feuerwiderstand von tragenden und brandabschnittsbildenden Bauteilen Technisch lassen sich mit Holzbauteilen Feuerwiderstände von 30, 60 oder sogar 90 Minuten realisieren. Der vorhandene Feuerwiderstand von bestehenden Holztragwerken lässt sich mit den Vorgaben in der Lignum-Dokumentation Brandschutz [6] oder der SIA/Lignum Dokumentation 83 [4] ohne weiteres berechnen. Verwendung brennbarer Baustoffe (Fassaden, Dämmungen, Wand- und Bodenbeläge) In der Richtlinie Verwendung brennbarer Baustoffe wird unterschieden zwischen Bauten mit 1 bis 3 Geschossen, Bauten mit 4 bis 8 Geschossen und Hochhäusern. In definierten Nutzungen können im Einvernehmen mit der Brandschutzbehörde Holz- Aussenwandverkleidungen bis zur Hochhausgrenze zur Anwendung kommen. Sie sind mit brandschutztechnischen Massnahmen (z.b. öffnungslose Fassade, feuerwiderstandsfähige Aussenwand, Hintermauerung, Begrenzung der Holzflächen, Sprinklervollschutz, Massnahmen im Hinterlüftungsbereich, Schürzen, usw.) auszurüsten. In Bauten mit brennbaren Tragwerken sind in Gebäuden mit vier und mehr Geschossen für Aussenwände, Wände und Decken nur nicht brennbare Wärmedämmungen möglich. 9
10 Anschlüsse und Hohlräume In bestehenden Holzkonstruktionen (Wände und Decken) sind oft umfangreiche Hohlräume vorhanden. Auf die konsequente Abschottung dieser Hohlräume ist beim Zusammenschluss von brandabschnittsbildenden Bauteilen zu achten. Mit einer seriösen Bauaufnahme und einer brandschutztechnisch korrekten Planung können entscheidende Schwachstellen verhindert werden. Es gilt zu gewährleisten, dass ein Brand sich nicht in Hohlräumen über mehrere Brandabschnitte ausdehnt. Haustechnik Haustechnische Installationen sind in älteren Holzbauten meist chaotisch organisiert und installiert. Oft entsprechen diese Installationen nicht dem heutigen Stand der Technik. Die veraltete Haustechnik stellt somit ein nicht zu unterschätzendes Brandrisiko dar. Glücklicherweise wird heute oft im Rahmen einer Gebäuderenovation die Haustechnik neu installiert. Diese Neuinstallation ist im Holzbau von Anfang an konsequent zu planen. Ein einfaches, gutes Konzept zur Führung von Installationen gewährleistet meistens nicht nur einen guten Brandschutz, sondern trägt ebenfalls zu einem optimalen Schallschutz und somit zur Kostenreduktion bei. Es empfiehlt sich, die Verteilung von haustechnischen Leitungen möglichst zentral in eigens dafür geplanten Installationsschächten zu führen. Diese Installationsschächte sind mit dem für die Brandabschnittsbildung notwendigen Feuerwiderstand auszubilden. Bei Durchbrüchen und bei Revisionsdeckeln ist der Dichtigkeit grösste Beachtung zu schenken. Im Holzbau lohnt es sich, die Installationsschächte pro Geschossdecke sauber abzutrennen. Technische Brandschutzmassnahmen Der Einsatz von technischen Massnahmen kann die Brandsicherheit von Holzbauten massgebend verbessern. Als technische Brandschutzmassnahmen kommen im Holzbau vor allem Brandmeldeanlagen oder Sprinkleranlagen in Betracht. Da Sprinkleranlagen sofort nach dem Auslösen alarmieren und beginnen den Brand zu löschen, stellen sie eine sehr wirkungsvolle technische Brandschutzmassnahme dar, welche sowohl dem Gebäude wie auch dessen Inhalt Schutz bietet. Nachteilig sind bei einer nachträglichen Installation in einem bestehenden Gebäude sicher die höheren Installationskosten. Grundsätzlich ist sicher die Sprinkleranwendung im Holzbau sehr sinnvoll aber oft noch mit zuviel Vorurteilen behaftet. Brandmeldeanlagen weisen die günstigeren Installationskosten auf als Sprinkleranlagen und sind in bestehenden Gebäuden meist einfacher zu installieren. Da Brandmeldeanlagen den Brand aber nur entdecken und die Feuerwehr alarmieren, stellen sie einzig im Zusammenhang mit einem raschen Feuerwehreinsatz eine gesamtheitlich wirksame Brandschutzmassnahme dar. 6. Qualitätssicherung Die Schweizerischen Brandschutzvorschriften bedingen, dass 5- und 6-geschossige Holzbauten durch einen anerkannten Fachingenieur zu begleiten sind. Vor Baubeginn muss ein Brandschutzkonzept vorliegen und die mit der Ausführung beauftragte Unternehmung über ein Qualitätssicherungssystem verfügen. In einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der Lignum, der Brandschutzbehörden und der Branchenverbände entstand als Grundlage ein Dokument, welches die Qualitätssicherung im Zusammenhang mit dem Brandschutz über den gesamten Holzbau betrachtet und verbindlich regelt. Zweck des Dokumentes Bauen mit Holz Qualitätssicherung und Brandschutz ist [7]: 10
11 die Brandsicherheit von Holzbauten und Holzbauteilen zu gewährleisten die brandschutzrelevanten Qualitätsstandards bei der Planung und Ausführung von Holzbauten festzulegen diese Standards durch eine kontinuierliche Eigen- und stichprobenartige Fremdüberwachung zu sichern und überprüfen Hilfsmittel für Bauherren, Planende und Ausführende zur Vermeidung von Fehlern, bei der Anwendung der Regelwerke sowie zur Rationalisierung der Arbeiten bereitzustellen die Auflagen der VKF für 5- und 6-geschossige Holzbauten zu erfüllen Anhand einer Tabelle können Bauten in Abhängigkeit der Nutzung, der Personenbelegung, der Flächen und der Anzahl Geschosse vier verschiedenen Qualitätssicherungsstufen zugeteilt werden. Für jede Qualitätssicherungsstufe sind die notwendigen Qualitätssicherungsmassnahmen im Prozess definiert und die Pflichten von Bauherren, Planern und Behörden umschrieben. 7. Zusammenfassung Unter Berücksichtigung der materialspezifischen Eigenschaften von Holz lassen sich brandsichere, mehrgeschossige Gebäude in Holzbauweise realisieren bzw. sanieren. Folgende Punkte eines Brandschutzkonzeptes sind bei der Planung und Ausführung sowohl im Neubau wie auch bei Umbauten besonders zu berücksichtigen: Fluchtwege Feuerwiderstand für tragende und brandabschnittsbildende Bauteile Verwendung brennbarer Baustoffe Anschlüsse und Hohlräume Haustechnik Technische Brandschutzmassnahmen Eine rechtzeitige Kontaktnahme mit der Brandschutzbehörde und eine offene Kommunikation sind wichtige Bestandteile zur Festlegung eines optimalen Brandschutzkonzeptes für Umbauten und Sanierungen. Mit der Lignum-Dokumentation Brandschutz steht ein Hilfsmittel zur Verfügung, welches für viele Probleme des Brandschutzes Lösungen enthält. Wenn zukünftig dank der vermehrten Forschung und Entwicklung aber auch der Anwendung von Holz im Hochbau das Ausbildungsniveau steigt und das Vertrauen zwischen Holzbauern, Brandschutzbehörde, Versicherungen und Bauherrschaft wächst, ist die Sicherheit von mehrgeschossigen, grossvolumigen Holzbauten gewährleistet. Der Entwicklungsprozess und damit die Herausforderung Brandschutz und Holz ist in der Schweiz heute nicht abgeschlossen. Der Massstab für das mehrgeschossige und brandsichere Bauen und Sanieren mit Holz ist und bleibt aber die Qualität der Planung, der Ausführung und des Unterhaltes. 11
12 Literatur [1] Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen, Schweizerische Brandschutzvorschriften VKF, gültig seit ; VKF; Bern; [2] Gebäudeversicherung Bern, Brandschutzerläuterung BSE 5, Brandschutz in Baudenkmälern, Ausgabe 01/2007; GVB, Bern [3] Gebäudeversicherung Bern, Dokumentation zur Brandschutzerläuterung BSE 5, Brandschutz in Baudenkmälern; GVB, Bern 2005 [4] SIA/Lignum Dokumentation 83, Ausgabe 1997 Brandschutz im Holzbau ; Lignum, Zürich [5] Lignatec, Lignum-Dokumentation Brandschutz, Bauten in Holz Brandschutz- Anforderungen, Lignum, 2005, Zürich; [6] Lignum-Dokumentation Brandschutz, 4.1 Bauteile in Holz Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand, Lignum, 2007, Zürich; [7] Lignum Dokumentation Brandschutz, Bauen mit Holz Qualitätssicherung und Brandschutz, Lignum, 2005, Zürich; [8] Wiederkehr R.: Holzbau-Beispiele in der Schweiz, 8. DGFH Brandschutztagung 1998 in Nürnberg, DGFH München [9] Kotthoff I.: Brandausbreitung an Fassaden, Verwendung von Holz an der Aussenwand aus brandschutztechnischer Sicht, 9. DGfH-Brandschutztagung 2001, DGfH, München [10] Wiederkehr R.: Brandschutz im mehrgeschossigen Holzbau, Brandschutzkonzepte für Holzbauten in der Schweiz, 9. DGFH Brandschutztagung 2001 in Würzburg, DGFH München [11] Wiederkehr R., Kotthoff I.: Brandverhalten von Holzfassaden, 10. DGfH Brandschutztagung 2004 in Berlin, DGfH, München [12] Fontana M., Starck Ch.: Brandschutz im Holzbau Grundlagen, Forschung und Umsetzung, 37. Fortbildungskurs SAH Brandschutz im Holzbau, SAH, Dübendorf 2005 [13] Kolb J.: Neue Schweizerische Brandschutzvorschriften Neuerungen und Fortschritte, 37. Fortbildungskurs SAH Brandschutz im Holzbau, SAH, Dübendorf 2005 [14] Wiederkehr R.: Umsetzung Fassadenkonstruktionen, 37. Fortbildungskurs SAH Brandschutz im Holzbau, SAH, Dübendorf 2005 [15] Kotthoff I., Wiederkehr R.: Brandschutz im Holzbau, Brandsichere Anwendung von Holz an der Fassade, 10.Internationales Holzbau-Forum, Garmisch-Partenkirchen, 2004, Frauenhofer Verlag, Stuttgart [16] Furrer B., Kolb J., Wiederkehr R.: Neues für den Holzbau in den Schweizerischen Brandschutzvorschriften, im Schweizer Holzbau Ausgabe 2/2005; AG Verlag Hoch- und Tiefbau, Zürich [17] Diverse Autoren: Berichte zu MFH Holzhausen in Steinhausen, im Schweizer Holzbau Ausgabe 9/2006, AG Verlag Hoch- und Tiefbau, Zürich [18] Diverse Autoren: Projektdokumentation zu MFH Holzhausen in Steinhausen, Renggli AG, 2006 Sursee (CH) 12
13 Anhang Brandschutzerläuterung BSE 5 der Gebäudeversicherung Bern Brandschutz in Baudenkmälern 13
Die Entwicklung von Brandschutzvorschriften auf Grund des technischen Fortschritts
Die Entwicklung von Brandschutzvorschriften auf Grund des technischen Fortschritts R. Wiederkehr 1 Die Entwicklung von Brandschutzvorschriften auf Grund des technischen Fortschritts Reinhard Wiederkehr
Lignum-Dokumentation Brandschutz 2005 2007 Holzbauspezifische Umsetzung der Schweizer Brandschutzvorschriften in ein Anwenderdokument. 1 Lignum-Dokumentation Brandschutz 2 Als Stand der Technik anerkannt