Source: http://stavebnikomunita.cz/page/vyhlaska-c-91-1993-sb-k-zajisteni-bezpecnosti-prace-v-nizkotlakyc
Timestamp: 2017-09-26 16:31:29+00:00
Document Index: 58964946

Matched Legal Cases: ['§ 5', 'zákona č.\n174', '§ 14', '§ 3', 'zákona č. 174', '§ 4', 'zákona č. 174']

Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. - stavebnikomunita.cz
Stáhnout zákon: Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.
Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 písm. d) zákona č.
174/1968 Sb.,o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění
zákona České národní rady č. 159/1992 Sb. (úplné znění č. 396/1992
Sb.), v dohodě s ministerstvem dopravy a ministerstvem průmyslu a
Vyhláška se vztahuje na organizace a fyzické osoby provozující
podnikatelskou činnost^1) a na jejich pracovníky při projektování,
zřizování, umístění a provozu nízkotlakých kotelen (dále jen
"kotelny"), se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW
a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším
než 100 kW.
a) kotelnou objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň
jeden kotel
2. kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod
varu při přetlaku 0,05 MPa,
popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda
v jedné kotelně jsou kotle stejného typu;
b) kotelnou I. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných
výkonů kotlů nad 3,5 MW;
c) kotelnou II. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných
výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW;
d) kotelnou III. kategorie kotelna se jmenovitým tepelným výkonem
alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných
výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů
kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů
0,5 MW;
e) samostatným objektem prostorově ucelená stavba, která plní vymezenou
účelovou funkci
f) parním kotlem zařízení, v němž se vyrábí pára o jmenovitém přetlaku
nejvýše 0,05 MPa spalováním pevných, kapalných nebo plynných paliv,
případně využitím elektrické energie;
g) kapalinovým kotlem zařízení, v němž se pracovní kapalina ohřívá
nejvýše na teplotu bodu varu při přetlaku 0,05 MPa spalováním pevných,
kapalných nebo plynných paliv, případně využitím elektrické energie;
h) teplovodním kotlem kapalinový kotel, v němž je pracovní kapalinou
i) kotelním zařízením technické zařízení k výrobě páry nebo teplé vody,
sestávající z kotle nebo několika kotlů a zařízení potřebných pro
provoz kotle nebo s provozem souvisejících;
j) výhřevnou (teplosměrnou) plochou plocha stěn částí kotle, kterými se
předává teplo pracovní látce;
k) jmenovitým tepelným výkonem kotle množství tepla za jednotku času,
které musí kotel trvale předávat teplonosné látce při předepsaných
podmínkách v ustáleném stavu, při použití paliva předepsaného výrobcem;
l) tahem kotle rozdíl mezi statickým tlakem v místě vstupu spalovacího
vzduchu do kotle a statickým tlakem v místě odvodu spalin z kotle;
m) konstrukčním přetlakem kotle nejvyšší přípustná hodnota přetlaku v
kotli, která je základem pro pevnostní výpočet kotle;
n) rekonstrukcí kotle zásah do celku vyrobeného kotle, při kterém se
mění parametry kotle proti původnímu stavu;
o) občasnou obsluhou kotle pravidelná kontrola kotle topičem ve lhůtách
stanovených v provozním řádu kotelny;
p) trvalou obsluhou kotle obsluha, při které se může topič jen
krátkodobě vzdálit od kotle na dobu a za podmínek stanovených v
provozním řádu kotelny.
a) výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a potřebného tahu
b) návrh technického řešení a výpočet účinného větrání kotelny a
prostorů souvisejících s provozem kotelny,
c) návrh technického řešení a výpočet zabezpečovacího zařízení
kotlů,^2)
(2) Projektovou dokumentaci^3) kotelny I.a II. kategorie je zpracovatel
v rámci stavebního řízení povinen předložit i příslušnému orgánu
státního odborného dozoru^4) k posouzení.
(2) Dokumentace kotle s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí
dále obsahovat
c) schéma potrubí a armatur s udáním jmenovitých světlostí a
jmenovitých tlaků,
d) schéma měřicích míst s udáním veličin pro měření provozních látek,
schéma dálkového ovládání a regulace, popřípadě oběhu vody,
(3) Ke kotli na plynná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a
vyšším musí dodavatel plynového zařízení pro otop kotle dodat také
revizní knihu plynového spotřebiče a dokumentaci k přívodu plynu.
(4) Ke kotli na kapalná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a
vyšším musí dodavatel olejového zařízení kotle dodat také dokumentaci a
předpisy pro zařízení na spalování kapalného paliva (hořák,
předehřívač, olejové hospodářství apod.).
(1) Kotelny I. kategorie se zřizují v samostatných objektech, pokud se
v odstavcích 3 a 4 nestanoví jinak.
(2) Kotelny II. a III. kategorie lze zřizovat i ve zvláštních
místnostech, ve sklepech, v suterénech, v posledním podlaží nebo na
střechách budov.
(3) Pro zřizování kotelen s kotli na plynná paliva platí zvláštní
předpis.^5)
(4) V technicky zdůvodněných případech se lze, za podmínek schválených
orgánem státního odborného dozoru, odchýlit od ustanovení odstavce 1.
(1) Prostory kotelen a prostory související s provozem kotelen musí být
účinně větrány. Do prostorů, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn
dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování a větrání
neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen.
(2) Odvod vzduchu z kotelen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem u
stropu kotelen, popřípadě odváděcím potrubím do venkovního prostoru
tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a nebyla negativně
ovlivňována funkce hořáků a odvodů spalin.
(3) Nucené větrání kotelen, ve kterých jsou umístěny kotle s přirozeným
tahem, nesmí být podtlakové.
(1) U kotelen s půdorysnou plochou větší než 150 m2 s trvalou obsluhou
musí být instalováno nouzové osvětlení
b) tlakoměrů, tahoměrů, vodoznaků, výškoměrů a nálevky a přetlakového
zařízení parního kotle,
(2) Nouzové osvětlení podle odstavce 1 písm. a) až g) není nutné u
kotlů, u kterých dojde při výpadku elektrické energie k jejich
automatickému odstavení z provozu, a u kotlů bez trvalé obsluhy.
(1) Kouřové nástavce kotlů musí být uzpůsobeny pro připojení zařízení k
měření tahu a teplot spalin.
(2) Potřebný tah k hoření stanoví u kotlů jejich výrobce a při
rekonstrukci kotlů zpracovatel projektové dokumentace.
Všechny povrchy v kotelnách, které jsou teplejší než 60 stupňů Celsia,
musí být s výjimkou uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací,
pokud neslouží účelům vytápění. Ovládací prvky musí být v provedení,
které vylučuje možnost popálení.
(1) Organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost,
které provozují kotle (dále jen "provozovatel"), jsou povinny vydat
provozní řád kotelny (dále jen "provozní řád"); pro kotelnu s kotli na
plynná paliva musí mít provozní řád náležitosti podle zvláštního
předpisu.^6)
(2) Součástí provozního řádu jsou návody k obsluze kotelního zařízení.
Nelze-li u některých kotlů zajistit návod dodavatele, zapracuje
požadavky na zatápění, provoz a odstavení kotlů provozovatel do
e) lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách
kotelny a v prostorách souvisejících s jejich provozem,
1. u parních kotlů, jestliže ani při zvýšeném napájení není možno
udržet nejnižší přípustný stav vody v kotlích,
4. selže-li zabezpečovací zařízení,^2)
c) při deformacích výhřevných ploch kotlů, které by mohly způsobit
roztržení kotlů a tím ohrozit bezpečnost osob,
d) při výbuchu v topeništi a v kouřových tazích, který způsobil
poškození vyzdívky, oplechování nebo vlastního tlakového celku,
e) v případech, kdy nelze zajistit jejich spolehlivou obsluhu (např.
špatná viditelnost, požár).
b) provádět preventivní a provozní údržbu kotelen a kontroly činnosti
topičů,
d) dozírat, aby se v kotelnách nekonaly práce, které nesouvisejí s
jejich provozem a údržbou, a aby se v nich nezdržovaly nepovolané
e) zajistit obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky (dále jen
"topiči"),
g) zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou
údržbu a výměnu ve stanovených lhůtách, seznámit topiče s používáním
těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a soustavně kontrolovat,
i) označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nápisem "KOTELNA -
NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN", popřípadě dalšími bezpečnostními nápisy,^7)
j) odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách
kotelen a při revizích,
k) zjišťovat přítomnost oxidu uhelnatého ve lhůtách a způsobem
stanoveným provozním řádem,
l) uschovat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po
dobu nejméně tří let.
(2) Do provozního deníku se zapisují údaje v rozsahu a lhůtách
stanovených provozním řádem.
b) tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče,^8)
(2) Zkoušku skládá uchazeč před zkušební komisí. Zkušební komise se
skládá z předsedy a z nejméně dvou členů, z nichž jeden musí být
revizní technik kotlů.^9)
(3) Pokud uchazeč skládá zároveň zkoušku k obsluze plynového zařízení k
otopu kotle, musí být členem zkušební komise též revizní technik
plynových zařízení pro spotřebu plynu spalováním se jmenovitým tepelným
výkonem alespoň 50 kW.^10)
(4) O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku
zkoušky je uchazeči vydáno osvědčení o způsobilosti, jehož vzor je
uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky.
(5) Platnost osvědčení o způsobilosti topiče je pět let ode dne jeho
(6) K obsluze kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 50 kW
není třeba osvědčení o způsobilosti topiče. Topiči těchto kotlů musí
být starší 18 let, tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci
topiče,^8) poučeni a zacvičeni v jejich obsluze.
c) neprodleně ohlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo
neobvyklý jev při provozu kotlů a při nebezpečí z prodlení ihned
odstavit kotel z provozu,
d) trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelnách a dbát, aby se v nich
nezdržovaly nepovolané osoby,
e) při vícesměnném provozu po ukončení směny předat kotelní zařízení
f) neprodleně hlásit provozovateli okolnosti, které jim podstatně
ztěžují obsluhu kotlů (např. náhlou nevolnost),
g) podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy,^8)
(1) Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen (dále jen
"prohlídky")
(2) Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro
provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy
související, například tepelný technik, revizní technik kotlů,
energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.
(3) Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní
stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží,
zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení,
(1) Nové a rekonstruované kotelny mohou být uvedeny do provozu jen za
podmínky, že nebyly při odborné prohlídce zjištěny závady bránící
(2) Osvědčení o způsobilosti topiče vydaná před nabytím účinnosti této
vyhlášky pozbývají platnosti dnem 31. prosince 1995.
Zrušuje se vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 24/1984 Sb., k
zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.
složil dne .......... zkoušku podle ustanovení § 14 vyhl. ČÚBP č.
91/1993 Sb. a je způsobilý samostatně obsluhovat nízkotlaké
kapalinové,*) teplovodní,*) parní*) kotle na pevná,*) kapalná,*)
jméno, podpis, č. osvědčení jméno a podpis
revizního technika kotlů předsedy komise
1) § 3 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad
bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 159/1992 Sb.
(úplné znění č. 396/1992 Sb.).
2) ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání
3) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu,
ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. a vyhlášky č. 378/1992 Sb.
4) § 4 zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona České národní rady č.
8) Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.
49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrovaná v
částce 2/1968 Sb.), ve znění závazného opatření ministerstva
zdravotnictví České socialistické republiky č. 17/1970 (registrovaného
v částce 20/1970 Sb.).
9) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.
18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č.
97/1982 Sb. a vyhlášky č. 551/1990 Sb.
10) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví