Source: http://docplayer.fi/4112167-Kauhajoen-koulukeskus-m-osa.html
Timestamp: 2017-12-12 03:10:10+00:00
Document Index: 10014560

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KAUHAJOEN KOULUKESKUS M-OSA - PDF
KAUHAJOEN KOULUKESKUS M-OSA
Download "KAUHAJOEN KOULUKESKUS M-OSA"
Anne-Mari Kristiina Seppälä
1 KAUHAJOEN KOULUKESKUS M-OSA ASENNUSOHJEET, KOESTUKSET JA MERKINNÄT Asiakirja n:o SÄ 0102 Projekti nro P007 Viimeisin muutos Laadittu Laatija TTP Tark./Hyv. MUR YL ASENNUS KOESTUS Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Malminkaari 21, PL HELSINKI Puh Fax Insinööritoimisto Granlund Lahti Oy Aleksanterinkatu 11 A LAHTI Puh Fax Insinööritoimisto Granlund Tampere Oy Järvensivuntie 1, PL TAMPERE Puh Fax Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy Hyrräkatu KUOPIO Puh GRANLUND POHJANMAA OY Mika Uusi-Ranta Insinööritoimisto Granlund Pohjanmaa Oy Rauhankatu VAASA Puh Fax Insinööritoimisto Granlund Riihimäki Oy Hämeenkatu RIIHIMÄKI Puh Fax Y-tunnus Y-tunnus Y-tunnus Y-tunnus Y-tunnus Y-tunnus
2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJEET TYÖN SUORITTAMINEN Yleistä Uppoasennus Pinta- ja lista-asennus Kaapelihyllyasennus Sähköpieli- ja johtokanava-asennus Läpiviennit Maakaapeliasennus KYTKIMIEN, PISTORASIOIDEN YMS. SIJOITUS Yleistä Asennuskorkeudet Asennusjärjestys Muita sijoitusohjeita 7 2 TESTAUKSET, KÄYTTÖÖNOTTO- JA VARMENNUSTARKASTUKSET YLEISTÄ TARKASTUKSET MITTAUSTEN, KOESTUSTEN JA TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Eristysresistanssimittaus Lämpöreleiden testaukset Telejärjestelmien testaukset Digidim valonohjausjärjestelmä 19 3 MERKINNÄT JA MERKINTÄTARVIKKEET TILAT KOJEISTO- JA KESKUSASENNUKSET Kojeisto- ja keskuskilvet Riviliittimien merkintä Keskuskojeiden ja sisäisten johdotusten merkintä JOHTOJEN JA JOHTIMIEN MERKINTÄ Vahvavirta-, maadoitus-, ohjaus- ja indikointijohdot Tele-, turva- ja tietojärjestelmien kaapelit KOJETUNNUKSET Kojetunnukset Jako- ja haaroitusrasiat, kotelot sekä tuppipäätteet Yleiskaapelointijärjestelmän merkintä 22 LIITE A LIITE B LIITE C LIITE D LIITE E SÄHKÖTILOJEN KILVET MERKINTÄOHJEET KESKUSTUNNUS KILVET MERKINTÄOHJEET KESKUSKOJEET MERKINTÄOHJEET KAAPELIMERKINNÄT MERKINTÄOHJEET KOJETUNNUKSET
3 3 1 ASENNUSOHJEET 1.1 TYÖN SUORITTAMINEN Yleistä Uppoasennus Valaistusryhmäjohtojen asennustapa on yleensä osoitettu tasopiirustuksissa piirrosmerkein. Mikäli urakoitsija haluaa käyttää suunnitelmasta poikkeavaa asennustapaa, hänen on saatava siihen rakennuttajan lupa. Muiden johtoasennusten (mm. voimaryhmäjohtojen ohjausjohtojen ja heikkovirtateknisten johdotusten) suoritustapa noudattaa vastaavien tilojen valaistusryhmäjohtojen asennustapaa. Putkitukset Muutosalueella hyödynnetään nykyisiä putkituksia tiloissa joissa rakenteet säilyvät ennallaan. Käytävillä ja auloissa alakatot uusitaan. Muissa tiloissa rakenteet säilyvät pääosin ennallaan. Seiniin ei tehdä roilotuksia. Mahdollisiin uusiin väliseiniin tulevat putkitukset on tehtävä väliseinätyön yhteydessä. Tiloissa, joihin tulee umpirakenteiset alaslasketut katot, tulee putkitukset ja rasioinnit suorittaa välitilassa pääasiassa katon kannatusrakenteiden teon aikana. Asennukset on tuettava huolellisesti joko välikattoon tai katon kannatusrakenteisiin. Puhtaaksi muurattavissa seinissä asennetaan putket ja apurasiat seinän rapattavalle puolelle tai lasketun katon yläpuoliseen tilaan. Ns. putketonta uppoasennusta tai asennusta ilman suojaputkea rakenteen sisään ei saa käyttää millään osin sähköverkkoa. Keskuskomerossa putket on ryhmitettynä ja risteilyjä välttäen asennettava keskuskuvaa vastaavalle lopulliselle paikalleen. Tiloissa, joissa ei käytetä alaslaskettua kattoa tai joihin tulee ritilä- tai verkkorakenteiset läpinäkyvät alaslasketut katot, pyritään asennukset toteuttamaan pääosin johtoteitä pitkin siten, että kaapeleita ei ole tarpeettomasti näkyvissä. Vesieristyksiä lävistävien ryhmäjohtoputkien (normaalisti M-putkia) päälle asennetaan ruostumattomasta teräksestä tehdyt putkiholkit, joihin hitsatut laipat jäävät vesieristyskerroksen alle. Putkien ja kaapeleiden välit tiivistetään elastisella kitillä. Ilmanvaihtokanaviin ei saa asentaa putkia. Rasiat ja kojeet Kattopisteet pintavalaisimia (sekä tarvittaessa uppovalaisimia) varten varustetaan umpirakenteisissa alaslasketuissa katoissa kattorasioilla, joita mahdollisuuksien mukaan käytetään jakorasioina. Jos valaisimia käytetään ryhmäjohdon haaroittamiseen tai jatkamiseen, on ko. valaisimien oltava hyväksytettyjä tähän tarkoitukseen. Erillisten seinä- ja jakorasioiden käyttöä on vältettävä.
4 4 Tiloissa, joissa ei käytetä alaslaskettua kattoa tai joihin tulee ritilä- tai verkkorakenteiset läpinäkyvät alaslasketut katot, tulee rasiointi tehdä johtoteiden yhteyteen siten, että rasiat eivät jää häiritsevästi näkyville. Laskettujen kattojen välitilaan asennettavat eri järjestelmien apu- ja jakorasiat on ryhmitettävä helposti irrotettaviksi tehtyjen kattolevyjen kohdalle. Nämä, samoin kuin niiden sijainti merkitään alakattoihin tilaajan hyväksytettävällä tavalla ja lisäksi ne on mitoitettuna esitettävä piirustuksissa. Jakorasiat on asennettava huoneessa samalle korkeudelle. Rasiakansien on oltava tasopintaisia ja riittävän suuria. Samaan kohtaan tulevat eri jakelujärjestelmien sekä vahvavirta- sekä telerasiat on asennettava eri peitelevyjen alle. Sähköurakoitsijan tulee huolehtia siitä, että kojerasiat säilyvät seinärakenteen teon yhteydessä riittävän suorassa niin, että sähköurakoitsija pystyy asentamaan peitelevyt tarkasti vaaka- ja pystysuoraan. Rasiakojeiden tulee olla säädettäviä. Kaikkien käytettävien erityyppisten rasiakojeiden tulee olla samaa mallia ja valmistussarjaa. Koko kojevalikoima on hyvässä ajoin ennen niiden asennusajankohtaa esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi. Kojerasioiden asentamisessa kalustoihin, laatoitettaviin tai puhtaaksi muurattaviin seiniin otetaan huomioon arkkitehdin mahdollisesti antamat erillisohjeet. Urakoitsija on velvollinen tarkistamaan ennen kojerasioiden kiinnitystä, onko arkkitehti laatinut ko. kohdasta detaljipiirustuksen sekä suorittamaan asennukset ko. piirustuksen mukaisesti Pinta- ja lista-asennus Johdotus suoritetaan käyttäen pinta-asennukseen tarkoitettuja kaapelimaisia johtoja. Näkyviin jäävät asennukset tehdään joka paikassa sähkölistaa, levyhyllyä ja johtokanavia käyttäen. Listatonta pinta-asennusta ei hyväksytä. Kosteissa tiloissa kiinnikkeiden ja ruuvien on oltava ruostumattomasta materiaalista valmistettuja. Pintaasennuksissa joissa tulee useampia kaapeleita vierekkäin, käytetään vastaavasti tarvittavan leveää listaa. Kipsilevy- ja muiden kartioruuvien käyttö on kielletty. Lista-asennuksena johdotettavien pintapistorasioiden, kytkimien, jne. tulee olla listaasennusrasioihin asennettuja uppomallisia muun sähköjärjestelmän kanssa yhteensopivaa sarjaa. Sähkölaitteiden ja -johtojen kannatuselimet kiinnitetään kiinnityskohde ja kuormitus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista kiinnikettä käyttäen. Pintajohdot on lisäksi suojattava teknisissä tiloissa mekaanisesti vahvalla JAPP -putkella tai metallilevysuojauksella. Suojauksen on yletyttävä lattiasta 2,0 m korkeudelle. Putket varustetaan muovisuulakkeilla. Seinäpisteiden asennuskorkeuksissa noudatetaan toteutusvaiheessa määrittämiä asennuskorkeuksia (kohta 1.2) Kaapelihyllyasennus Rakennukseen on kerrosten pääreiteille varattu erilliset järjestelmäkohtaiset merkityt kaapelihyllyt pääreittien vahvavirta- ja telekaapeloinneille. Asennettava kaapelointi on tehtävä siten, että kaapelit tulevat sijoitetuksi em. jaottelun mukaisesti omalle kaapelireitilleen. Pääreiteillä työpistejakelua varten asennettavat yhteishyllyt varustetaan välilevyllä. Yhteishyllyjen kaapelointi asennetaan siten, että tele-, turva- ja ohjausjohdot tulevat hyllyn
5 5 eri reunalle kuin vahvavirtajohdot. Kauimmaksi vahvavirtajohdoista asennetaan tiedonsiirtokaapelit. Tarvittaessa on kaapeleiden sidonnalla varmistuttava, etteivät vahva- ja telekaapelit kulje samansuuntaisesti 10 cm lähempänä toisiaan. Kaapelihyllyille johdot asennetaan oikaistuina ja johtotien suunnanmuutoksen jälkeen 2 m matkalta suuntaansa sidottuina. Tehonsiirtokaapelit asennetaan yhteen kerrokseen. Ohjaus-, mittaus- ja telekaapeleita voidaan asentaa hyllyille myös kahteen tai kolmeen kerrokseen. Urakoitsijan tulee esittää kaapeloinnin malliasennus sekä nousu-, että ryhmäkaapeloinnin osalta valvojalle hyväksyttäväksi ennen laajempaa kaapeliasennusta. Hyväksytty malliasennus muodostaa vertailutason tehtäville asennuksille. Mikäli asennukset poikkeavat hyväksytystä mallista tullaan urakoitsijalta vatimaan hyvitystä asennustapojen vaihdosta. Hyllyjen yhteyteen asennettavat kiinnityslevyt ja rasiakalusteet tulee kiinnittää tylppäpäisillä ruuveilla siten, että asennettavat kaapelit eikä asennustyön tekijä voi vahingoittua ruuvien terävissä kärjissä. Teknisissä tiloissa pienarakenteiset vaaka- ja pystyhyllyt suojataan levysuojauksella alle 2,0 m korkeudessa (katso kohta pinta-asennus). Pystyosuuksilla ja jakokeskuksien yläpuolella asennetaan kaapelit kaarikiinnikkeillä kiinnittäen pystyhyllyyn tai C-kiskoihin. Johdot kiinnitetään rasiakalusteiden asennusalustaan rasioiden vieressä ja tarvittaessa muulloinkin Sähköpieli- ja johtokanava-asennus Läpiviennit Johtokanavissa ja sähköpielissä käytetään vaipallisia johtoja, esim. MMJ. Sähköpielissä telejohdot ja vahvavirtajohdot asennetaan vastakkaisille reunoille sidottuna nippuihin ja kiinnitettynä pielen reunaan. Johtokanavissa asennetaan vahvavirta- ja telejohdot erikseen, vahvavirtajohdot asennettuna välihyllylle. Johtojen pysyminen varatuissa tiloissa tulee varmentaa. Johdot kiinnitetään asennusalustaansa rasioiden vieressä ja tarvittaessa muulloinkin. Lisäksi kaikki kojerasiat on varustettava vedonpoistolaitteella. Erityisesti on otettava huomioon valmistajan ohjeissa johtokanava-asennuksille annetut asennusohjeet. Läpiviennit tehdään työselityksen mukaisesti, ks. myös urakkarajaliite. Urakoitsijan tulee huolehtia läpivientien oikea-aikaisesta sulkemisesta ja siitä, että läpiviennit ovat vastaanottoon mennessä kokonaisuudessaan valmiit Maakaapeliasennus Asemapiirroksessa merkityt maakaapelit asennetaan muovisella kovalla kaapelisuojakourulla suojaten sekä tienalistusten osalta suojaputkiin. Maassa olevan kaapelin yläpuolelle 0,2 0,4 m syvyydelle asennetaan värikäs varoitussuoja tai -nauha. Urakoitsijan tulee yhdessä valvojan kanssa tarkastaa kaapelioja ennen kaapelin laskemista. Vastaava tarkastus suoritetaan ennen kaapeliojan täyttämistä kaapeli- ja suojaasennusten jälkeen.
6 6 1.2 KYTKIMIEN, PISTORASIOIDEN YMS. SIJOITUS Yleistä 1. Piirustuksiin tehty merkintä asennuskorkeudesta tai muusta sijoittelusta ohittaa nämä yleiset ohjeet. 2. Huonetiloissa, joista on laadittu kalustopiirustus tai seinäprojektiot, asennetaan kytkimet, pistorasiat ja seinävalopisteet näiden piirustusten mukaan. 3. Kytkimet, painikkeet ja pistorasiat tulee sijoittaa yhdenmukaisesti kuitenkin ottaen huomioon rakenteiden ja pintamateriaalien asettamat vaatimukset. 4. Kytkin- ja painikeyhdistelmät asennetaan yleensä siten, että peitelevyt ovat pystysuorassa. 5. Pistorasiayhdistelmät asennetaan yleensä siten, että peitelevyt ovat vaakasuorassa. 6. Valaisinliittimissä liitetään johtimet siten, että nolla on vasemmalla ja kruunuvalopisteissä keskellä. 7. Pistorasioissa liitetään johtimet siten, että nolla on vasemmalla tai ylimpänä. 8. Valaistuksen yms ohjauksen merkkilampun väri on valkoinen tai keltainen. 9. Kytkin sulkee virtapiirin, kun vipupainokytkimen käyttöelimen yläosa painetaan sisään, kun vipupainokytkimen vipu nostetaan ylös ja kun vääntökytkimen väännin kierretään pystyasentoon 10. Vahvavirta- ja telerasioinnit asennetaan kumpikin omien peitelevy-yhdistelmien alle Asennuskorkeudet 1. Asennuskorkeudet ilmoitetaan alimman rasian keskelle, ellei muutoin mainittu. 2. Sisustus-, käyttö- tai rakennustekniset syyt voivat edellyttää käytettäväksi tästä suosituksesta poikkeavia asennuskorkeuksia. 3. Kytkimien ja painikkeiden asennuskorkeudet: - kostean tai märän yms. tilan pinta-asennus 1500 mm - kuivan tilan pinta-asennus uppoasennuksen ohjeiden mukaan - uppoasennus 1000 mm. 4. Pistorasioiden asennuskorkeudet: - kostean tai märän yms. tilan pinta-asennus 1700 mm - porrashuoneiden pistorasiat 1800 mm - siivouspistorasiat ovipielissä ylimmän kytkimen yläpuolella, muualla (käytävät ym. vastaavat tilat) 1800 mm - muut seinäpistorasiat 200 mm - työpöytätason yläpuolella olevat pistorasiat 300 mm työtasosta tai 1200 mm lattiasta - jääkaapin, astianpesukoneen ja lieden pistorasia alakaapissa 600 mm - kylmäkaappiyhdistelmän pistorasia 2200 mm - kuivauskaapin pistorasia 2200 mm 5. Seinävalopisteiden asennuskorkeudet: - WC:n peilivalaisimet 2200 mm - liesituulettimet 1800 mm - yläkaappien yhteyteen asennettavat valaisimet arkkitehdin kalustekuvien mukaisesti 6. Liitäntärasioiden asennuskorkeudet: - lieden liitäntärasia 500 mm - pesukoneen puolikiinteän liitännän rasia 1800 mm 7. Sähköteknisten telejärjestelmien laitteiden asennuskorkeuksia: - sisäänpyyntöjärjestelmän ovikoje 1400 mm - huonemerkkilamppu sähköpielessä 1950 mm - telepistorasia = pistorasiakorkeus - paloilmoituspainikkeet 1700 mm
7 Asennusjärjestys - kulunvalvonnan painikkeet ja lukijat 1200 mm - äänentoistojärjestelmän säädin 1400 mm - INVA WC:n hätäkutsupainike 800 mm - INVA WC:n hälytyksenpalautuskoje 1400 mm - INVA WC:n hälytyskoje 2200 mm Mikäli piirustuksissa tai muissa asiapapereissa ei ole muuta osoitettu, noudatetaan seuraavia asennusjärjestysohjeita: 1. Kun kytkimiä ja pistorasioita asennetaan yhdistelmäpeitelevyn alle, sijoitetaan pistorasiat ylimmäiseksi ja oikealle, ovenpielessä kauimmaksi pielestä. 2. Eniten käytetty tai kulkuvalon kytkin tai painike sijoitetaan kytkinyhdistelmässä alimmaiseksi. 3. Painike- ja kytkinyhdistelmässä sijoitetaan kytkimet alimmaiseksi. 4. Kytkin-painikeyhdistelmässä, jossa on telekojeita, sijoitetaan telekojeet ylimmäksi tai kauimmaksi ovenpielestä. 5. Merkkilamppu sijoitetaan välittömästi kytkimen tai painikkeen yläpuolelle tai vieressä kauimmaksi ovenpielestä. 6. Summeri tms. koje, jota ei käsitellä käyttötoimenpiteenä, sijoitetaan yhdistelmässä ylimmäiseksi, tai kauimmaksi ovenpielestä. 7. Mikäli samalle pystysuoralle asennetaan yli viisi kojetta, jaetaan kojeet yhdistelmiksi seuraavasti: - vahvavirta- ja sähköteknisten telejärjestelmien kojeet omiin yhdistelmiin telekojeet ylimpänä - pelkät vahvavirta- tai sähköteknisten telejärjestelmien kojeet siten, että muodostuu ryhmät 3+3, 4+3, 4+4, alin yhdistelmä ensin mainittuna - Yli kahdeksan kojeen yhdistelmiä ei samalle pysty- tai vaakasuoralle asenneta. Mikäli kojeita on enemmän, asennetaan yhdistelmät vierekkäin tai päällekkäin 8. Pistorasiat vaakasuorassa asennetaan järjestykseen vasemmalta oikealle lukien: - vahvavirtapistorasiat - antennirasiat - muut sähköteknisten telejärjestelmien rasiat - vararasia - puhelinrasia 9. Pistorasiat pystysuorassa asennetaan järjestykseen ylhäältä alas lukien: - vahvavirtapistorasiat - antennirasiat - muut sähköteknisten telejärjestelmien rasiat - vararasia Muita sijoitusohjeita 1. Kytkimet sijoitetaan siten, että ne eivät jää avautuvan oven taakse. 2. Jääkaapin, astianpesukoneen ja lieden pistorasia sijoitetaan siten, että pistotulppa voidaan irrottaa kaappia siirtämättä. 3. Lähimpien kojerasioiden etäisyys ovenpielestä 100 mm. 4. Kojerasiayhdistelmien välinen etäisyys 70 mm (c/c). 5. Kojerasia sijoitetaan laatoitukseen: - arkkitehdin ohjeen mukaisesti - kojerasian keskiviiva on sauman keskellä - kojerasian keskipiste on laattojen risteyksessä - kojerasia on laatan kulmauksessa
8 8 - kojerasia on laatan keskellä 6. Kojerasia sijoitetaan puhtaaksimuuraukseen: - symmetrisesti saumaan nähden - symmetrisesti tiileen nähden 2 TESTAUKSET, KÄYTTÖÖNOTTO- JA VARMENNUSTARKASTUKSET 2.1 YLEISTÄ 2.2 TARKASTUKSET Kaikki asennukset on koestettava ennen kuin laitteisiin kytketään jännite. Jännitteen kytkemisen jälkeen suoritetaan jäljempänä esitetyt toimintakoestukset, jonka jälkeen koekäyttö voi alkaa. Katso myös työselityksen järjestelmäkohtaisten ohjeiden vastaanottomenettelyä koskevat osat. Piiloon jäävät asennukset kuten maakaapelointi, johtokanava- ja hyllyjohdotukset tulee hyväksyttää sähkötöiden valvojalla ennen rakenteiden sulkemista. Urakoitsijan tulee tarkastuttaa suorittamansa asennukset ennen vastaanottoa. Urakoitsija suorittaa tehdyille asennuksille oman työn tarkastuksen ennen suunnittelijan suorittamaa asennusten teknistä tarkastusta. Tarkastus tulee suorittaa valmiiksi laadittuja tarkastuslistoja hyväksi käyttäen. Mikäli urakoitsijalla ei ole käytettävissä oman työn tarkastuslistoja saadaan tarvittavat pohjat suunnittelijalta. Täytetyt tarkastuslistat tulee allekirjoittaa (myös nimen selvennys) tarkastuksen tekijän toimesta. Viranomaisten edellyttämä tarkastus tehdään omana käyttöönottotarkastuksena sekä teetetään valtuutetulla tarkastajalla ns. kolmannen osapuolen suorittamana varmennustarkastuksena. Rakennuttajan edustajalle on ilmoitettava koestusten, oman työn-, käyttöönotto- ja varmennustarkastusten ajankohdat sekä varattava mahdollisuus seurata koestuksia ja tarkastuksia. Urakoitsijan tulee tehdä kaikista koestuksista pöytäkirja, josta allekirjoitetut kopiot luovutetaan sähkösuunnittelijalle ja rakennuttajalle. Tässä ohjeessa ei käsitellä käyttöönottotarkastusten yhteydessä tehtäviä mittauksia ja koestuksia vaan ne suoritetaan standardin SFS kohdan 61 mukaisesti. Mittausten ja koestusten suorituksesta löytyy ohjeet mm. Sähköalan tietokansion kohdasta 4 Käyttöönottotarkastusten mittaukset. Seuraavat lisäkoestukset ja testaukset tehdään: 1. Jakokeskusten eristysresistanssimittaukset. Uusien keskusten osalta tehdään keskusvalmistajan toimesta. Pöytäkirjan kopio luovutetaan keskuksen tulotarkastuksessa valvojalle. Alkuperäinen pöytäkirja liitetään luovutusdokumentointiin. 2. Lämmityskaapeleiden eristysvastusmittaukset. Laitokset saadaan kytkeä jännitteiseksi vasta, kun yllämainitut koestukset on suoritettu ja mahdolliset virheet korjattu. Jännitteen kytkemisen jälkeen: 3. Suojareleiden luovutusvaiheen säädöt ja koestukset. Urakoitsijan tehtäviin sisältyy takuu aikana suoritettava releiden uudelleen säätö käytön aikana todettaviin kuormitusarvoihin perustuen. Koestusten jälkeen päätetyt ja asetetut suojareleiden
9 9 asetusarvot tulee merkitä esim. lämpökirjoitin teipillä suojareleen yhteyteen esim. keskuksen kanteen. 4. Mitataan pää- ja vaihejännitteet pää-, nousu- ja ryhmäkeskuksissa. 5. Mitataan keskuksien kuormitusvirrat eri vaiheiltakuormitustilanteessa ja mikäli kuormituksessa esiintyy yli 10% epäsymmetriaa vaihevirtojen välillä suoritetaan kuormien tasaus ja uudelleen mittaus. 6. Ohjauspiirien toiminnan kokeilu (ks. myös SFS kohta ). 7. Sähköjärjestelmiin liittyvien valvonta ja hälytyspisteiden kokeilu yhteistyössä kiinteistövalvontaurakoitsijan kanssa. 8. Moottoreiden verkosta ottaman virran mittaus kaikille moottoreille sekä lämpöreleiden säätö, myös muiden urakoitsijoiden toimittamien moottoreiden osalta. 9. Mitataan vaihejärjestys kaikissa keskuksissa ja voimapistorasioissa. Vaihejärjestyksen tulee olla sama kaikissa keskuksissa. Moottorien pyörimissuunnat tarkastetaan ja mahdolliset virheet korjataan. Moottoreiden pyöritykset suoritetaan koneistotoimittajan edustajan läsnäollessa (ks. myös SFS kohta ). 10. Kompensointiparistojen ja yliaaltosuodattimien automatiikan asetusarvojen säätö ja toiminnan testaus valmistajan tai maahantuojan suorittamana. Säädön tulee perustua mittauksin todettuun tilanteeseen. Säädön toimivuus tarkistetaan erillisin mittalaittein. Urakoitsijan tehtäviin sisältyy takuuaikana suoritettava automatiikan uudelleensäätö käytön aikana todettaviin kuormitusarvoihin perustuen. 11. Televerkkojen koestukset ja mittaukset järjestelmäkohtaisesti pisteittäin. Kaikki asennetut tele- ja turvajärjestelmien verkot tulee koestaa mittauksin. Pöytäkirjoissa esitettävä tulosten ohella mittaustavat. 12. Tele- ja turvajärjestelmien toimintakokeet erikoisurakoitsijan tai laitetoimittajan suorittamana järjestelmäkohtaisesti. 13. Paloilmoituslaitoksen varmennustarkastus. 14. Keskusten lämpökuvausten suoritus. 2.3 MITTAUSTEN, KOESTUSTEN JA TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Käyttöönottotarkastusmittaukset suoritetaan Sähköalan tietokansion kohdan 4 ohjeen Käyttöönottotarkastusten mittaukset mukaisesti. Lisämittausten suorittamiseen käytetään pääosin samoja mittaustapoja kuin käyttöönottotarkastusmittauksissa. Mikäli mittaustapa on epäselvä sovitaan tavasta valvojan kanssa ennen mittauksen suoritusta. Vahvavirtajärjestelmien mittaukset suoritetaan asennustesterillä tai vastaavalla mittalaitteella, joka mittaa vähintään maadoituksen jatkuvuuden, eristysresistanssin, silmukkaimpedanssin ja vikavirtasuojien laukaisuajat sekä vaihejärjestyksen. Mittaukset suoritetaan siltä osin kuin ne koskevat saneerattavaa osaa Eristysresistanssimittaus Erillismittaukset suoritetaan käyttöönottoja määräaikaistarkastuksia koskevien mittausohjeita soveltaen Lämpöreleiden testaukset Koestus suoritetaan sähköurakoitsijan toimesta myös muissa urakoissa toimitettavien paketti- ja laitekeskusten lämpöreleille. Koestus tehdään koestuslaitteella. Releen eri vaiheet kytketään sarjaan ja koestusvirta on 1,5 x asetteluvirta. Saatuja tuloksia on verrattava laukaisuaikakäyriin ja virheelliset releet vaihdetaan uusiin.
10 10 Urakoitsijoiden on huolehdittava releiden asetteluista. Moottorien lämpöreleet asetellaan moottorien nimellisvirran mukaan. Urakoitsijan tehtäviin kuulu tarkistaa muilta urakoitsijoilta saadut (saneerauskohteissa nykyiset) moottorien nimellisarvot asennettujen moottoreiden kilvistä Telejärjestelmien testaukset Yleistä Koestus suoritetaan kaikille päätetyille tele- ja turvajärjestelmien kaapeleille. Mittauksen suorittaa urakoitsija, jolle kuuluu kaapeleiden päättäminen. Mittalaitteet: Mittalaitteiden tulee olla asianmukaisessa kunnossa ja mittauksen tulee tapahtua olosuhteissa, joissa mittalaite on suunniteltu käytettäväksi. Mittalaitteen tarkkuuden tulee olla riittävä mittauksen suorittamiseen ja niiden tulee olla asianmukaisesti kalibroituja. Mittalaitteet tulee tarkastaa määräajoin (mittalaitteiden mittavirheiden tulee olla ko. mittalaitteelle ilmoitetuissa rajoissa). Mittaustulosten kirjaaminen: Mittaustulokset tulee kirjata siten että ne ovat tarvittaessa toistettavissa ja mittauksista tulee kirjata vähintään seuraavat asiat: Mittausajankohta Mittaaja Mitä mitattu Mittauslaitteet (malli, tyyppi, sarjanumero, mittausohjelman versio, kalibrointipäivämäärä) Mittausmenetelmä Mittaustulokset Tieto siitä täyttääkö mittaustulos hyväksymisrajat, jos mittaustulos on lähellä hylkäysrajaa tulee nämä mittaustulokset merkitä muista mittaustuloksista eroavasti. *) Yhteenveto mittaustuloksista, jossa lista hylätyistä mittaustuloksista Mittaustulosten hyväksymisrajat liitteenä Urakoitsijan on säilytettävä tarkastusasiakirjat tai niiden jäljennökset vähintään kaksi vuotta työn luovutuksesta. *) Mittaustulos voi olla hylätty huomioiden mittauksen virheet. Esim. jos hylkäysraja on <=100 yksikköä ja mittaustulos on 101 ja mittauksen tarkkuus ±2 niin todellinen arvo voi olla rajoissa , eli todellinen mitattu arvo voi olla alle hylkäysrajan ko. tapauksessa Suojaamattomalla pari- tai nelikierrekaapelilla toteutettu päätetty verkko Tässä kohdassa on yleisohjeita useiden järjestelmien suojaamattomalla pari- tai nelikierrekaapelilla toteutettujen verkkojen mittaamisesta. Yleisohjeita voi soveltaa esimerkiksi seuraavissa verkoissa ja kaapeloinneissa:
11 11 - Puhelinverkko - Pikapuhelinverkko - Turvakutsujärjestelmä - Rikosilmoitinjärjestelmän kaapelointi - Kulunvalvontajärjestelmän kaapelointi - Henkilöturvajärjestelmän kaapelointi - Paloilmoitinjärjestelmän kaapelointi - AV-järjestelmien kaapelointi (osittain) Lisäksi jäljempänä osasta järjestelmiä on annettu tarkennettuja järjestelmäkohtaisia ohjeita. Runkokaapeleiden mittaus suoritetaan pistokoeluonteisesti siten että kustakin nousukaapelista ja yli 10-parisista kerroskaapeleista mitataan vähintään 2 paria tai vähintään 10% pareista. Mikäli kaapelin jokin pari ei täytä vaatimuksia tulee vika poistaa ja tarvittaessa kaapeli vaihtaa. Häiriöjännitemittausta ei tehdä mikäli rakennus on rakenteilla (ts. rakennusta ei ole vielä otettu käyttöön sille suunniteltuun käyttötarkoitukseensa. Mitattavat suureet Mittaustapa /väline: Määräyksiä: A. Parien johtimien kytkentäjärjestys B. Oikosulut C. Katkokset D. Johtimen eristysresistanssi maata vasten E. Silmukkaresistanssi (tarvittaessa) F. Lähipään ylikuulumisvaimennus A., B., C. ja E. Yleismittari ja/tai kaapelitesteri D. Eristysvastusmittari F. Kaapelitesteri Mittauksissa on noudatettava Viestintäviraston määräyksiä mm. Viestintävirasto 25 E/2008 M pykälä 11. Lisäksi tulee noudattaa soveltuvia ST-kortteja ja niiden mittauslomakemalleja Puhelin- ja pikapuhelinverkot Mittaukset suoritetaan noudattaen suojaamattoman pari- tai nelikierrekaapeliverkoston yleisohjeita. Mittaustapa/väline Kaapelin testauslaite Eristysvastusmittari Mittaukset suoritetaan käyttämällä puhelinverkolle tarkoitettua kaapelitestauslaitetta esimerkiksi Microtest MicroScanner. Eristysresistanssin mittaus suoritetaan eristysvastusmittarilla johtimen osalta maata vastaan sekä johtimien väliltä. Ylikuulumisvaimennus mitataan soveltuvalla testerillä tai mittalaitteilla. Kytkennän oikeellisuus tarkastetaan.
12 12 Verkon tarkastuksen dokumentointi Mittausten dokumentoinnissa noudatetaan ST-kortin 98.51, Puhelinsisäjohtoverkot, käyttö, ylläpito ja huolto, ohjeita Turvajärjestelmien suojaamattomat parikaapeliverkot Mittaukset suoritetaan noudattaen suojaamattoman pari- tai nelikierrekaapeliverkoston yleisohjeita. Mittaustapa/väline Kaapelin testauslaite Eristysvastusmittari Mittaukset suoritetaan käyttämällä puhelinverkolle tarkoitettua kaapelitestauslaitetta. Mittausten dokumentointi Mittaukset dokumentoidaan kaapelikohtaiseen mittauspöytäkirjaan Suojatulla parikaapelilla toteutettu verkko Tässä kohdassa on yleisohjeita useiden järjestelmien suojatulla parikaapelilla toteutettujen verkkojen mittaamisesta. Yleisohjeita voi soveltaa esimerkiksi seuraavissa verkoissa ja kaapeloinneissa: - äänentoistoverkko - ohjauskaapelointi - AV-järjestelmien kaapelointi (osittain) Lisäksi jäljempänä osasta järjestelmiä on annettu tarkennettuja järjestelmäkohtaisia ohjeita. Mitattavat suureet A. Parien johtimien järjestys B. Oikosulut C. Katkokset D. Parisuojien oikosulut maata vasten E. Kaapelivaipan eristysresistanssi maata vastaan jakotelineen maadoitus irrotettuna Mittaustapa/väline Riittävän suurella ominaisimpedanssilla varustettu yleismittari Eristysvastusmittari A. Parien johtimien järjestys mitataan oikosulkulenkkiä apuna käyttäen B. Oikosulut parien välillä mitataan ristikytkentätelineeltä käyttäen C. Parien katkokset mitataan oikosulkulenkkiä apuna käyttäen D. Parisuojien oikosulut maata vasten mitataan ristikytkentätelineeltä E. Eristysresistanssin mittaus suoritetaan eristysvastusmittarilla
13 Äänentoistojärjestelmien suojatut parikaapeliverkot Mittaukset suoritetaan noudattaen suojatun parikaapeliverkoston yleisohjeita, tässä olevia tarkennuksia ja ST-korttia ST "Yleiset äänentoistojärjestelmät, asennusohje". On huomioitava myös induktiosilmukan mittaukset. Mittausten dokumentointi Mittaukset dokumentoidaan ST-kortin ST "Yleinen äänentoistojärjestelmä, mittauspöytäkirja" mukaisesti Induktiosilmukoiden mittaukset Mittaus suoritetaan SFS standardin mukaan syöttämällä silmukkavahvistimeen vaaleanpunaista kohinaa nimellistasolla. Induktiosilmukkavahvistin säädetään siten, että koko kuuntelutilassa kentän voimakkuus on välillä 6dB. +6dB. Mittauspöytäkirja laaditaan :2006-standardin IEC mukaan.0db taso vastaa 100mA/m kentänvoimakkuutta. Mitattavat suureet A. Silmukkaresistanssi B. Oikosulut C. Katkokset D. Kenttävoimakkuus Mittaustapa/väline A., B. ja C. Yleismittari D. Kenttävoimakkuusmittari, käyttäjän korvan tasolta mitaten Mittausten dokumentointi Mittaukset dokumentoidaan ST-kortin ST "Yleinen äänentoistojärjestelmä, mittauspöytäkirja" ja laitetoimittajan mittausohjeen mukaisesti. Mittauspöytäkirjaan raportoidaan mahdollisista tilassa olevista häiriölähteistä ja normista poikkeavista kentänvoimakkuuden vaihteluista Suojaamattomalla telemerkkikaapelilla toteutettu verkko Tässä kohdassa on yleisohjeita suojaamattomalla telemerkkikaapelilla toteutettujen verkkojen mittaamisesta. Yleisohjeita voi soveltaa esimerkiksi seuraavissa verkoissa ja kaapeloinneissa: - aikakello - paloilmoitinjärjestelmän suursilmukat Mitattavat suureet A. Silmukkaresistanssi B. Oikosulut
14 14 C. Katkokset Mittaustapa/väline A., B. ja C. Yleismittari Paloilmoitinjärjestelmä Mittaukset suoritetaan noudattaen suojaamattoman telemerkkikaapeliverkoston yleisohjeita ja tässä olevia tarkennuksia. Paloilmoittimen suursilmukan mittaaminen Suursilmukka mitataan yleismittarilla ja/tai laitetoimittajan testerillä. A. Suursilmukan silmukkaresistanssi mitataan paloilmoitinkeskukselta ennen keskuksen kytkentää laitetoimittajan toimittaman mittausohjeen perusteella. B. Oikosulut johtimien välillä ja maahan nähden mitataan keskuslaitteelta päin. C. Johtimien katkokset todetaan kohdassa A. Mittausten dokumentointi Mittaukset dokumentoidaan kaapelikohtaiseen mittauspöytäkirjaan ja ST-kortin ST "Paloilmoittimen asennus-, tarkastus- ja käyttöönotto-ohje" mukaisesti Aikakellojärjestelmä Mittaukset suoritetaan noudattaen suojaamattoman telemerkkikaapeliverkoston yleisohjeita ja tässä olevia tarkennuksia. Mitattavat suureet A. Silmukkaresistanssi B. Oikosulut C. Katkokset Mittaustapa/väline A., B. ja C. Yleismittari Mittausohjeet A. Mitattaessa oikosuljetaan kunkin haaran pää ja mittaus suoritetaan haarakohtaisesti. B. Oikosulut johtimien välillä ja maahan nähden mitataan keskuslaitteelta päin C. Johtimien katkokset todetaan kohdassa A. Mittausten dokumentointi Mittaukset dokumentoidaan kaapelikohtaiseen mittauspöytäkirjaan.
15 Koaksiaalikaapelilla toteutettu verkko - antenniverkko - kameravalvontajärjestelmä - laajakaistaiset kuvansiirtoverkot (Studiotason kuvansiirto) - AV-järjestelmien kaapelointi (osittain) Lisäksi jäljempänä osasta järjestelmiä on annettu tarkennettuja järjestelmäkohtaisia ohjeita. Mitattavat suureet A. Taajuusvaste B. Oikosulut C. Katkokset Mittaustapa/väline 1. Kohinageneraattori 2. Tasomittari 3. Kenttävoimakkuusmittari 4. Eristysvastusmittari Määräyksiä: Mittauksissa huomioidaan järjestelmäkohtaiset määräykset ja laitetoimittajan vaatimukset Yhteisantenniverkko Mittaukset suoritetaan noudattaen koaksiaalikaapeliverkoston yleisohjeita ja tässä olevia tarkennuksia. Mittausvälineet: 1. Kohinageneraattori 2. Tasomittari 3. Kenttävoimakkuusmittari 4. Kaapelitutka 5. Eristysvastusmittari Mittausohjeet A. Antenniverkon mittaukset tehdään Viestintäviraston määräysten mukaisesti noudattaen ST ohjekorttia. Jakeluverkko tulee mitata ylä- ja alarajataajuuksien lisäksi vähintään kahdella välitaajuudella. B. ja C. näkyvät kaapelitutkalla mitattaessa, myös mahdolliset epäjatkuvuuskohdat ja kaapeliviat näkyvät. E. Eristysvastusmittaukset tehdään eristysvastusmittarilla.
16 16 Mittausten dokumentointi Mittaukset dokumentoidaan kaapelikohtaiseen mittauspöytäkirjaan Kameravalvonta- ja videosiirtokaapelit (analogiset signaalit) Mittaukset suoritetaan noudattaen koaksiaalikaapeliverkoston yleisohjeita ja tässä olevia tarkennuksia. Mittausvälineet: 1. Kaapelitutka 2. Eristysvastusmittari Mittausohjeet A. Kaapeli mitataan kaapelitutkalla epäjatkuvuuskohtien yms. vikakohtien havaitsemiseksi. B. Eristysvastusmittarilla mitataan eristysvastus suojan ja maan välillä. Mittausten dokumentointi Mittaukset dokumentoidaan kaapelikohtaiseen mittauspöytäkirjaan Laajakaistaiset kuvansiirtoverkot (analogiset signaalit) Mittaukset suoritetaan noudattaen koaksiaalikaapeliverkoston yleisohjeita ja tässä olevia tarkennuksia. Mittausvälineet: 1. Kohinageneraattori 2. Aaltomuotomonitori 3. Eristysvastusmittari 4. Kaapelitutka 5. Eristysvastusmittari Mittausohjeet A. Taajuusvaste mitataan käyttötarkoituksen mukaiselle ylärajataajuudelle asti käyttäen pyyhkäisygeneraattoria ja aaltomuotomonitoria. B. Kaapeli mitataan kaapelitutkalla epäjatkuvuuskohtien yms. vikakohtien havaitsemiseksi. C. Eristysvastusmittarilla mitataan eristysvastus suojan ja maan välillä.
17 17 Mittausten dokumentointi Mittaukset dokumentoidaan kaapelikohtaiseen mittauspöytäkirjaan Yleiskaapelointi Kuten: - ATK-kaapelointi - puhelinverkko - Valokaapeliyhteydet Verkon mittauksen avulla selvitetään, täyttääkö kaapelointi ne määräykset, jotka sille on asetettu. CAT6a -kuparikaapelointi Yleiskaapelointistandardin SFS-EN mukaan luokan Ea (Cat 6a) kaapeloinnin testaus tulee suorittaa pysyvän siirtotien (Permanent Link) mittapäillä ja testiohjelmilla standardin EN mukaisesti kaikille pisteille. Tällöin mitataan pelkästään kiinteä siirtotie. Jos siirtotiessä on CP-piste, sisällytetään myös CP-siirtotie (CP-Link) pysyvään siirtotiehen ja testaus suoritetaan ristikytkennästä työasemapisteelle. Mittalaite ja -kaapelit tulee valita tämän mittaustavan ja mitattavan kaapelointijärjestelmän mukaisesti. Kaapeloinnista mitataan muiden muassa - ominaisimpedanssi (ohmia; kaapelin vaihtovirtaresistanssi) - vaimennus (Attenuation/desibeliä; signaali menettää tehoaan l. vaimenee edetessään) - lähipään ylikuuluminen (NEXT/desibeliä; tehon siirtyminen viereiselle parille huonon symmetrian vuoksi) - vaimennus-ylikuulumissuhde (ACR/desibeliä) - tasavirtaresistanssi - kapasitanssi - pituus (ja kulkuaika) - johtimien kytkennät, oikosulut ja katkokset - suojan tasavirtaresistanssi (suojauksen jatkuvuus suojia käytettäessä) Gigabit Ethernet kelpoisuuden varmistamiseksi testataan lisäksi: - lähipään ylikuulumisvaimennus (PSNEXT) - vaimennus-ylikuulumissuhde - kaukopään ylikuulumissuhde tehosummana (PSELFEXT) - heijastusvaimennus - kulkuaika ja kulkuaikaero parien välillä Käytettäessä suojattua kaapelia tulee lisäksi huomioida suojauksen eheys. Uudisrakennuksissa kaikkien yhteyksien tulee läpäistä testi (Pass). Saneerauksissa voidaan joissain tapauksissa hyväksyä rajatulos (Pass*).
18 18 Valokaapeliyhteydet Valokaapeliyhteydet mitataan tehoparimittarilla tai vastaavalla menetelmällä. Valokaapeliyhteydet mitataan standardin SFS-EN mukaisesti. Yhteyksistä mitataan kunkin kuidun vaimennus ja pituus. Mittaus suoritetaan kaikille yhteyksille. Mittalaitteena voidaan käyttää esimerkiksi Fluke DSP 4000-sarjan mittalaitetta ja valokaapeliyhteyksille tarkoitettuja mittapäitä. Puhelinrunkokaapelit Puhelinrunkokaapeleista mitataan Käytettäessä kaapelointia myös puhelinsisäverkkona mitataan siitä seuraavat suureet: A. Parien johtimien järjestys B. Oikosulut C. Katkokset D. Johdinparin eristysresistanssi maata vasten E. Kaapelivaipan eristysresistanssi maata vastaan jakotelineen maadoitus irrotettuna F. Jännite toimintapisteessä G. Silmukkaresistanssi Mittaus suoritetaan pistokoeluonteisesti siten että kustakin nousukaapelista ja yli 10- parisista kerroskaapeleista mitataan vähintään 2 paria tai vähintään 10% pareista. Mikäli kaapelin jokin pari ei täytä vaatimuksia tulee vika poistaa ja tarvittaessa kaapeli vaihtaa. Häiriöjännitemittausta ei tehdä mikäli rakennus on rakenteilla (ts. rakennusta ei ole vielä otettu käyttöön sille suunniteltuun käyttötarkoitukseensa. Mittaustapa/väline 1. Eristysvastusmittari 2) 2. Yleismittari 2) 3. Soveltuva testeri. 2) Voi sisältyä testeriin. B. Eristysresistanssin mittaus suoritetaan eristysvastusmittarilla johtimen osalta maata vastaan sekä johtimien väliltä. Ylikuulumisvaimennus mitataan soveltuvalla testerillä tai mittalaitteilla. Kytkennän oikeellisuus tarkastetaan.
19 Digidim valonohjausjärjestelmä Yleistä Mittaukset - Reitittimien ohjelmointi suoritetaan Helvar Designer-ohjelmistolla reittimessä on kaksi DALI-väylää ja 905-reitittimessä yksi. Yhteen DALI-väylään voidaan liittää max. 64 laitetta ja max. 250mA. Tämän vuoksi mahdolliset muutokset väylissä tulee hyväksyttää suunnittelijalla. - DALI-väyläkaapelina ei tule käyttää MMJ 3x1,5S kaapelia, joka sekaantuu helposti 230V kaapelointiin. Väyläkaapelina käytetään MMJ 2x1,5 (pelkkä DALI-väylä) ja MMJ 5x1,5S (230V + DALI-väylä) kaapeleita V:n kytkeminen DALI-väylään aiheuttaa kaikkien väylässä sijaitsevien DALI-laitteiden tuhoutumisen! - DALI-väylät eivät saa olla galvaanisesti yhteydessä toisiinsa. Kommunikointi väylien välillä tapahtuu reitittimien (ja ethernet kytkimen) välityksellä. - Väyläkaapelointi voidaan toteuttaa tähtimäisenä ja haaroina, mutta ei renkaana. - Kaikki kytkennät järjestelmässä tulee tehdä erityisellä huolella. Esim. löysät liitokset aiheuttavat vaikeasti selvitettäviä vikoja järjestelmään. - Vakiovalon (päivänvalo) säätämän valaistustason muutoksen nopeus asetetaan ohjelmallisesti niin hitaaksi, ettei se olennaisesti kiinnitä huomiota - Valaistustilanteiden lopulliset valaistustehot asetetaan ohjelmallisesti paikan päällä ottaen huomioon tarvittava valon määrä (esim. luokissa n.500 lux ja käytävillä n.300 lux) ja taloudellisuus - Multisensorien (Digidim 312) dippikytkimien asettelua ei asennusvaiheessa tarvitse muuttaa. Toimintojen aktivointi ja deaktivointi suoritetaan ohjelmallisesti - Multisensoreita (päivänvaloanturi) ei tule sijoittaa suoraan työskentelytason yläpuolelle eikä tilan valoisimpaan paikkaan. Mikäli tilassa on ripustettavia ylävalollisia valaisimia, tulee valoisuusanturin sijaita korkeussuunnassa valaisimen tasolla. - Mini-input 444 analogiajohtimia ei saa jatkaa. Mini-input 444 sijoitetaan samaan tai erilliseen kojerasiaan painonapin kanssa. Yhteen mini-input 444 yksikköön voidaan tuoda neljä painike- tai kosketintietoa. Ylimääräiset analogiajohtimet päätetään vipu- tai ruuvihuppuliittimin erilleen toisistaan. Johdinvärejä käytetään DALI-väyläkaapeleissa seuraavasti: MMJ 2x1,5: RU= DA+, SI = DA- MMJ 5x1,5S: MU=DA+, VA = DA- (RU,SI,KEVI = 230V) Ennen kuin DALI-valaistusryhmät ja reitittimet asetetaan jännitteellisiksi. Tulee mittauksin varmistua seuraavista asioista: 1. DALI-väylät eivät saa olla galvaanisesti yhteydessä vahvavirtajohtimiin 2. Mikään DALI-väylä ei saa olla galvaanisesti yhteydessä toiseen DALI-väylään 3. DALI-väyläjohtimet eivät saa olla oikosulussa.
20 20 3 MERKINNÄT JA MERKINTÄTARVIKKEET 3.1 TILAT Sähkötilat ja niiden ovet varustetaan liitteen A-mukaisilla kilvillä, sähköurakkaan kuuluvana. 3.2 KOJEISTO- JA KESKUSASENNUKSET Kojeistot ja keskukset varustetaan piirustuksissa esiintyvillä tunnus- ja merkintäkilvillä Kojeisto- ja keskuskilvet Tunnuskilpi - liitteen B mukainen kerrosmuovikilpi Muut kilvet (määräysten mukaan) - pääkytkinkilvet - maadoituskilvet Käyttökojeiden tunnuskilvet - kytkinvarokkeiden kilvet liitteen B-mukaisia kerrosmuovikilpiä - ohjauskytkinten, ohjauskojeiden ja merkkilamppujen kilvet liitteen B mukaisia tunnuskilpiä. Ohjauskytkimet tulee lisäksi varustaa kytkimen etulevyyn kaiverretuilla asentomerkinnöillä. - varokkeiden ja automaattien tunnuskilvet liitteen B mukaisesti. sulakemerkinnät tulee olla kilpitaskuun sijoitettuja, teippi- tai dymonauhan käyttöä ei hyväksytä Riviliittimien merkintä Riviliitinryhmät varustetaan ryhmätunnuskilvillä ja liittimet varokeryhmä- ja vaihemerkintätunnuksilla liitteen C mukaisesti. Virtapiirikaaviossa ilmoitetaan riviliittimien sijaintipaikka ja numerointi Keskuskojeiden ja sisäisten johdotusten merkintä Keskuksen kojeet ja sisäiset johdotukset merkitään liitteen C mukaisesti. Kojeet merkitään keltapohjaisella tarrateipillä ja johtimet pujotettavilla valmiiksi numeroiduilla keltaisilla muovirenkailla esim. HellermannTyton tai johtimen ympäri kierrettävällä valmiiksi numeroidulla teipillä esim. 3M ScotshCode. 3.3 JOHTOJEN JA JOHTIMIEN MERKINTÄ Johdot merkitään väliaikaisin merkinnöin asennuksen yhteydessä. Väliaikaiset merkinnät korvataan liitteen D mukaisilla lopullisilla merkinnöillä merkintöjen suorituksen yhteydessä Vahvavirta-, maadoitus-, ohjaus- ja indikointijohdot Kaapelit merkitään molemmissa päissä, kaapelihyllyillä, seinä- ja kattopaloläpivientien molemmin puolin sekä haaroituskohdistaan. Merkintäkilvet sijoitetaan kaapelin näkyvään kohtaan. Kaapelointi on merkittävä ja laadittava keskuskohtaiset kaapeliluettelot seuraavasti:
21 21 Kaapelien merkintälaajuus ja kaapeliluettelon laatimisvaatimus: Merkintälaajuus Merkintälaajuus Keskuskohtainen kaapeliluettelo - pää- ja nousukaapelit x x - voimaryhmäjohdot x x - pistorasiaryhmäjohdot x - maadoitus- ja potentiaalintasausjohdot x x - ohjausjohdot x x - valvonta- ja indikointijohdot x x - ryhmäjohdot keskuksen päästä x Johtimien merkintälaajuus on seuraava: - pää- ja nousukaapelit; vaihe-, N- ja PE -merkinnöin - voimaryhmäjohdot; vaihe-, N- ja PE -johtimien osalta (liite C) - pistorasiaryhmäjohdot; vaihe-, N- ja PE -johtimien osalta (liite C) - valaistusryhmäjohdot; vaihe-, N- ja PE -johtimien osalta (liite C) - ohjausjohdot; johdinnumeroin ellei merkintä itse johtimessa - valvonta- ja indikointijohdot; johdinnumeroin ellei merkintä itse johtimessa Johtimet merkitään pujotettavilla valmiiksi numeroiduilla keltaisilla muovirenkailla esim. HellermannTyton tai johtimen ympäri kierrettävällä valmiiksi numeroidulla teipillä esim. 3M ScotshCode Tele-, turva- ja tietojärjestelmien kaapelit Kaapelit merkitään molemmista päistään, kaapelihyllyillä, seinä- ja kattopaloläpivientien molemmin puolin sekä haaroituskohdistaan. Kaapelimerkinnät sijoitetaan mikäli mahdollista rasioiden sisäpuolelle. Kaikki kaapelit myös pistekaapelointi merkitään, kojerasian päässä voidaan merkintä jättää pois mikäli vastaava tieto selviää kojerasian merkinnästä. Johtimet merkitään vahvavirtakaapeleita vastaavasti mikäli kaapelin tunnus tai värijärjestelmä ei yksilöi johtimen käyttöä. 3.4 KOJETUNNUKSET Kojetunnukset Kaikki kalusteet, rasiat ja haaroittimet merkitään. Rasiakalusteiden merkintävälineenä käytetään lämpökirjoittimella (esim. Brother PT-8E) tulostettuja liimattavia merkintäliuskoja. Ennen liuskojen kiinnitystä tulee kiinnitysalusta puhdistaa maaliroiskeista, liasta ja rasvasta pyyhkimällä spriipohjaisella puhdistusnesteellä ja välttämällä liimapintojen käsittelyä sormin. Kojerasiakalusteiden merkintälaajuus: - pistorasiat (liite E) - erikseen määritetyt kytkimet (liite E) - telerasiat (liite E) - erilliset ohjauskytkimet, -merkkilamput ja painikkeet merkitään vastaavasti, teksti sovitaan valvojan kanssa
22 Jako- ja haaroitusrasiat, kotelot sekä tuppipäätteet Vahvavirta- ja ohjausryhmien jako- ja haaroitusrasiat Jako- ja haaroitusrasiat merkitään rasian pohjaosaan sekä kanteen näkyvään osaan sijoitetulla ryhmätunnuksella. Tunnusmerkinnässä käytetään seuraavia värejä: - normaali jakelu musta - varmennettu jakelu sininen - UPS-jakelu keltainen Tele-, turva- ja tietojärjestelmien rasiat Jako- ja haaroitusrasiat merkitään liitteen E mukaisilla rasiakilvillä, jotka sijoitetaan näkyvään osaan rasiaa. Tuppipäätteet merkitään liitteen E mukaisesti Yleiskaapelointijärjestelmän merkintä RJ-45 rasiat merkitään liitteen E mukaisesti Ristikytkentäkaapilla 24-paikkaiset liitinpaneelit merkitään juoksevin kirjaimin A, B,C, jne Liitinpaikkoja ei tarvitse erikseen merkitä, mikäli ne on valmiiksi numeroitu 1-24.
23 LIITE A MERKINTÄOHJEET : SÄHKÖTILOJEN KILVET HUONEKILVET PALO- JA PELASTUSTÖIDEN HELPOTTAMISEKSI TULEE SÄHKÖTILOJEN OVET MERKITÄ TILAN KÄYTTÖÄ OSOITTAVIN KILVIN JAKOKESKUS TILAT NKM04 VÄRI VALKOINEN/TEKSTI MUSTA KOKO 60X300 TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN TILAT KJ-M KILPIMATERIAALIN TULEE OLLA MUOVIA KIINNITYS RUUVEILLA ESIM TILAN OVEEN YL liite a.xls Sivu 1
24 LIITE B MERKINTÄOHJEET : KESKUSTANNUSKILVET KESKUSTUNNUSKILPI NKM04 40 mm 120 mm TUNNUS: KESKUSTEN NUMEROINTIOHJEEN MUKAAN TEKSTI: KORKEUS 15 mm MATERAAALI: KERROSMUOVIKILPI, POHJA VALKOINEN TEKSTI: KAIVERRETTU, VÄRI MUSTA KIINNITYS: RUUVI TAI POP-NIITTI KYTKINVAROKELÄHDÖN TUNNUSKILPI (PÄÄ- JA NOUSUKESKUKSISSA) 01.B01 80/125 A RYHMÄKESKUS JK mm AMCMK 3x35+16/10 TUNNUS: TEKSTI: 80 mm KENTTÄ (01...N ) KOJETILA (A...Ö) SULAKE/VAROKE LAITENIMITYS LAITETUNNUS KORKEUS 4 mm MATERAAALI: KERROSMUOVIKILPI, POHJA VALKOINEN TEKSTI: KAIVERRETTU, VÄRI MUSTA KIINNITYS: RUUVIKIINNITYS (ERIKOISLIIMA) YL liite b.xls Sivu 1
25 LIITE B MERKINTÄOHJEET : KESKUSTANNUSKILVET PÄÄKYTKIMEN LISÄKILPI SYÖTTÖ KESKUKSESTA JK mm TUNNUS: TEKSTI: 80 mm SYÖTTÄVÄ KESKUS KORKEUS 4 mm OHJAUSKYTKIMEN TUNNUSKILPI 4.TULOILMAKOJE 301TK01 RUOKASALI 20 mm TUNNUS: TEKSTI: 48 mm (60 mm) (VAROKENUMERO LAITENIMITYS) KÄYTTÖTARKOITUS VAIKUTUSALUE KORKEUS 5/3,5 mm YL liite b.xls Sivu 2
26 LIITE B MERKINTÄOHJEET : KESKUSTANNUSKILVET TAAJUUSMUUTTAJAN TUNNUSKILPI (TAAJUUSMUUTTAJAKOTELOSSA) 316 SC PF01 RKC / 3 40 mm TUNNUS: TEKSTI: 80 mm LAITETUNNUS KÄYTTÖTARKOITUS RYHMÄKESKUS / RYHMÄNUMERO KORKEUS 4 mm MATERAAALI: KERROSMUOVIKILPI, POHJA VALKOINEN TEKSTI: KAIVERRETTU, VÄRI MUSTA KIINNITYS: RUUVIKIINNITYS (ERIKOISLIIMA) YL liite b.xls Sivu 3
27 LIITE B MERKINTÄOHJEET : KESKUSTANNUSKILVET MERKKILAMPUN TUNNUSKILPI 1/1-NOP 36 mm 10 mm TUNNUS: NOPEUSTUNNUS TEKSTI: KORKEUS 6 mm VAIHTOEHTOISESTI 1/1 TAI 1/2 KAIVERRUS MERKKILAMPUN LINSSISSÄ YL liite b.xls Sivu 4
28 LIITE B MERKINTÄOHJEET : KESKUSTANNUSKILVET MATERIAALI: KILPITASKUUN SIJOITETTU VAIHDETTAVA TEKSTILIUSKA TAI ARKKI (EI TEIPPI) TEKSTI: KONEKIRJOITETTU TEKSTI KIINNITYS: KILPITASKUUN, EI TEIPPIKIINNITYSTÄ VAROKKEEN TUNNUSKILPI 4. TULOILMAKOJE 301 TK 01 RUOKASALI 15 mm 10/25A MMJ4x2,5mm 2 XX mm 5. VALAISTUS RUOKASALI 10/25A MMJ3x1,5mm 10/25A MMJ3x1,5mm 2 15 mm TUNNUS: TEKSTI: XX mm VAROKENUMERO LAITENIMITYS- JA TUNNUS PALVELUALUE VAROKE, KAAPELI KORKEUS 3 mm OHJAUSSULAKE 301 TK 01 10/25A /25A TULOILMAKOJE SÄÄTÖLAITEKESKUS 301 TK 01 VAK 01 10/25A MMJ4x2,5mm 2 16/25A MMJ3x2,5mm 2 /25A 15 /25A /25A /25A YL liite b.xls Sivu 5
29 LIITE B MERKINTÄOHJEET : KESKUSTANNUSKILVET MATERAAALI: KERROSMUOVIKILPI, POHJA KELTAINEN (POISTETTAVA KILPI TARRA) TEKSTI: KAIVERRETTU (PAINETTU), VÄRI MUSTA KIINNITYS: POP-NIITTI TAI ERIKOISLIIMA OHJAUSJÄNNITTEEN VAROITUSKILPI HUOM! KESKUKSESSA ON ULKOINEN OHJAUSJÄNNITE RYHMÄKESKUKSELTA RK-3.1 VÄRIJÄRJESTELMÄN VAROITUSKILPI HUOM! KESKUKSEEN ON KYTKETTY VANHAN VÄRISÄÄNNÖN MUKAISIA RYHMÄJOHTOJA N- JA PE- YHDISTYKSEN VAROITUSKILPI HUOM! N- JA PE-LIITTIMET ON YHDISTETTY. YHDISTYS TULEE POISTAA TN-S JÄRJESTELMÄ MUUTOKSEN YHTEYDESSÄ PÄÄKYTKIN VAROITUSKILPI HUOM! KESKUKSESSA ON KAKSI PÄÄKYTKINTÄ SYÖTÖT PK JA JK 3.1 YL liite b.xls Sivu 6
30 LIITE C MERKINTÄOHJEET : KESKUSKOJEET RIVILIITTIMIEN MERKINTÄ X1 101TF01/F43 L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N PE PE PE YKSIKKÖLÄHTÖ X1 9. L1 L2 L3 N PE 10. L1 N PE 11. L1 N PE 12. L1 N PE 9 PE VAKIOLÄHTÖ MATERIAALI: TEKSTI: RIVILIITINVALMISTAJAN MERKINTÄLIUSKA KOJETUNNUS/RYHMÄNUMERO VAIHEMERKIT N-MERKIT PE-MERKIT OHJAUSRIVILIITINNUMEROT HÄLYTYS- / INDIKOINTIRIVILIITINNUMEROT YL liite c.xls Sivu 1
31 LIITE C MERKINTÄOHJEET : KESKUSKOJEET KOJEIDEN MERKINTÄ L1 L2 L3 MIN 20 MM L1 L2 L3 6 K 1 7 K 2 6 K 1 7 K 2 L1 L2 L F10 6 F10 7 F11 7 F11 L1 L2 L3 13 MERKITTÄVÄT KOJEET: KONTAKTORIT APURELEET LÄMPÖRELEET AIKARELEET MUUNTAJAT MERKKILAMPUT KYTKIMET MITTARIT YMS MATERIAALI: MUOVIPINTAINEN TEIPPI KIINNITYS NÄKYVÄÄN PAIKKAAN ALUSTAAN JA KOJEISIIN YL liite c.xls Sivu 2
32 LIITE D MERKINTÄOHJEET : KAAPELIMERKINNÄT MATERAAALI: UV-VALON JA SÄÄN KESTÄVÄ MERKKAUSPANTA PAPERI SUOJATASKULLA TEKSTI: KONEKIRJOITETTUNA KIINNITYS: JOHDON MOLEMPIIN PÄIHIN JA HAAROITUSKOHTIIN TEHOKAAPELIN TUNNUSKILPI 40 mm PK - 72K ( W15 ) AMCMK 3x35+16/10 17 mm 72K - 101TF011 ( W114 ) MMJ 4x1,5 S TUNNUS: TEKSTI: MISTÄ - MIHIN (KAAPELINUMERO) KAAPELITYYPPI JA LAJI KORKEUS 2,5 mm MATERAAALI: UV-VALON JA SÄÄN KESTÄVÄ MERKKAUSPANTA PAPERI SUOJATASKULLA TEKSTI: KONEKIRJOITETTUNA KIINNITYS: JOHDON MOLEMPIIN PÄIHIN JA HAAROITUSKOHTIIN YL liite d.xls Sivu 1
33 LIITE D MERKINTÄOHJEET : KAAPELIMERKINNÄT OHJAUS- JA HÄLYTYSKAAPELIN TUNNUSKILPI 40 mm 72K - 101VAK5 ( W21 ) MMO 12x1,5 17 mm 72K - 101VAK5 ( W21 ) NOMAK 24x2x0,5+0,5 TUNNUS: TEKSTI: MISTÄ - MIHIN (KAAPELINUMERO) KAAPELITYYPPI JA LAJI KORKEUS 2,5 mm MATERAAALI: UV-VALON JA SÄÄN KESTÄVÄ MERKKAUSPANTA PAPERI SUOJATASKULLA TEKSTI: KONEKIRJOITETTUNA KIINNITYS: JOHDON MOLEMPIIN PÄIHIN JA HAAROITUSKOHTIIN YL liite d.xls Sivu 2
34 LIITE D MERKINTÄOHJEET : KAAPELIMERKINNÄT TELEKAAPELIN TUNNUSKILPI 40 mm 31/ TJ71 ( W105 ) MHS 50x2x0,5+0,5 17 mm 81/ C5 C6 41/W KR3 ( W402 ) JAMAK ATK-KAAPELEIDEN MERKINTÄ RISTIKYTKENTÄKAAPILLA TUNNUS: JÄRJESTELMÄNUMERO/TUNNISTE KYTKENTÄPISTE KAAPELITYYPPI JA LAJI (NUMERO) TEKSTI: KORKEUS 2,5 mm TUNNISTE: PARINUMERO, KAAPELINUMERO TMS JÄRJESTELMÄNUMEROT PUHELIN 31 PIKAPUHELIN 38 KESKUSRADIO 41 KESKUSKELLO 51 PALOILMOITUS 61 RIKOSILMOITUS 62 YHTEISANTENNI 71 VIDEOVALVONTA 72 YLEISKAAPELOINTI 81 YL liite d.xls Sivu 3
35 LIITE E MERKINTÄOHJEET : KOJETUNNUKSET PISTORASIAN TUNNUSKILPI NKM04 / F12 TUNNUS: TEKSTI: SYÖTTÄVÄ RYHMÄKESKUS / RYHMÄNUMERO KORKEUS 3,5 mm, VALKOINEN POHJA, MUSTA TEKSTI MATERAAALI: LÄMPÖKIRJOITINTEIPPI TEKSTI: KORKEUS 3,5 mm, KULUTUSPINNAN ALLE KIRJOITTUVA KIINNITYS: PUHDISTETTUUN RASIAPINTAAN ATK-PISTORASIAN TUNNUSKILPI VAIN ATK TUNNUS: TEKSTI: VAIN ATK KORKEUS 3,5 mm, VALKOINEN POHJA, MUSTA TEKSTI JK-2.1ATK / 45 TUNNUS: TEKSTI: SYÖTTÄVÄ RYHMÄKESKUS / RYHMÄNUMERO + ATK KORKEUS 3,5 mm, VALKOINEN POHJA, SININEN TEKSTI YL liite e.xls Sivu 1
36 LIITE E MERKINTÄOHJEET : TELERASIATUNNUKSET TELERASIAN TUNNUSKILPI MATERAAALI: LÄMPÖKIRJOITINTEIPPI TEKSTI: KORKEUS 3,5 mm, KULUTUSPINNAN ALLE KIRJOITTUVA KIINNITYS: PUHDISTETTUUN RASIAPINTAAN KJ-M KJ-M B16 A1 A2 TUNNUS: JAKAMOTUNNISTE RJ-45 PANEELIN TUNNUS + JUOKSEVA NUMERO TEKSTI: KORKEUS 3,5 mm, VALKOINEN POHJA, MUSTA TEKSTI YL liite e.xls Sivu 2
37 LIITE E MERKINTÄOHJEET : TELERASIATUNNUKSET TUPPIJATKOKSEN MERKINTÄ MATERIAALI: UV-VALON KESTÄVÄ MERKKAUSLIUSKA TEKSTI: JÄRJESTELMÄNUMERO, RUNKOJOHDON PARINUMEROT JA VAPAAT PARINUMEROT KÄSIN SIISTISTI SYÖVYTTÄVÄLLÄ TUSSILLA KIRJOITTAEN KIINNITYS: NIPPUSITEELLÄ TUPPIJATKOKSEEN ( ) YL liite e.xls Sivu 3