Source: https://issuu.com/saguado/docs/rscieiapicidic2004
Timestamp: 2017-09-24 00:07:48
Document Index: 188664288

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 149', 'Artículo 1', 'artículo 12', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 12', 'Artículo 14', 'artículo 12', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1']

Microsoft Word - rscieiAPICI-dic2004 by Santi Aguado - issuu
Este reglamento tiene por objeto conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de incendio en los establecimientos e instalaciones de uso industrial. La presencia del riesgo de incendio en los establecimientos industriales determina la probabilidad de que se desencadenen incendios, generadores de daños y pérdidas para las personas y los patrimonios, que afectan tanto a ellos como a su entorno. La Norma básica de la edificación, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, establece las condiciones que deben reunir los edificios, excluidos los de uso industrial, para proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio y para prevenir daños a terceros. La regulación de las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento, además de la regulación de los instaladores y mantenedores, está prevista en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio trata, además, de regular las condiciones de protección contra incendios en los establecimientos industriales con carácter horizontal, es decir, que sean de aplicación en cualquier sector de la actividad industrial. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la Sentencia de 27 de octubre de 2003, al estimar el recurso contencioso- administrativo n.º 495/2001, declara nulo, por defecto de forma, el anterior Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, aprobado por el Real Decreto 786/2001, de 6 de julio. El artículo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se ocupa del contenido general de los reglamentos de seguridad, y establece, además, los instrumentos necesarios para la ejecución de este reglamento con respecto a las competencias que corresponden a otras Administraciones publicas. De acuerdo con ellas, esta regulación se estructura de forma que el reglamento reúna las prescripciones básicas de carácter general, para desarrollar en sus apéndices los criterios, condiciones y requisitos aplicables, de carácter más técnico y, por ello, sujetos a posibles modificaciones resultantes de su desarrollo. Este real decreto ha sido sometido al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de cumplir lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamentos Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998.
APICI – Avila, 18 - 28020 Madrid Tfno: 91 572 21 95 - Fax: 91 571 50 24 E-mail: apici@apici.net - Web: www.apici.net
Este real decreto se aprueba en ejercicio de las competencias que, en relación con la materia de seguridad industrial, han venido a atribuir expresamente a la Administración General del Estado la totalidad de los Estatutos de Autonomía, conforme ha declarado reiteradamente la jurisprudencia constitucional recaída al respecto (por todas ellas, las Sentencias del Tribunal Constitucional 2003/1992, de 26 de noviembre, y 243/1994, de 21 de julio). En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día. D I S P O N G O: Artículo único. Aprobación del Reglamento. Se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales que se inserta a continuación. Disposición adicional primera. Guía técnica. El centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborará y mantendrá actualizada una guía técnica de carácter no vinculante para la aplicación práctica de las disposiciones del reglamento y de sus apéndices técnicos, la cual podrá establecer aclaraciones en conceptos de carácter general. Igualmente, autorizará el uso de guías de diseño de reconocido prestigio para la justificación de soluciones técnicas diferentes que proporcionen un nivel de seguridad equivalente. Disposición adicional segunda. Sistemas de autoprotección y de gestión de seguridad. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Ministerio del Interior, determinará el catálogo de actividades industriales y de los centros, establecimientos y dependencias en que aquellas se realicen, que deberán disponer de un sistema de autoprotección dotado de sus propios recursos y del correspondiente plan de emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro. Todo ello con independencia de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en sus normas reglamentarias en la medida que pudiera afectar a la seguridad y salud de los trabajadores y en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, así como de las disposiciones que modifiquen o complementen las normativas citadas. Así mismo, se determinarán aquellos establecimientos industriales que, preceptivamente, deben implantar el sistema de gestión de la seguridad contra incendios en el establecimiento y elaborar el correspondiente manual de seguridad contra incendios. Disposición transitoria única. Régimen de aplicación.
Las prescripciones del reglamento aprobado por este real decreto serán de aplicación, a partir de su entrada en vigor, a los nuevos establecimientos industriales que se construyan o implanten y a los ya existentes que se trasladen, cambien o modifiquen su actividad. Estas mismas exigencias serán de aplicación a aquellos establecimientos industriales en los que se produzcan ampliaciones o reformas que impliquen un aumento de su superficie ocupada o un aumento del nivel de riesgo intrínseco. Se aplicarán estas exigencias a la parte afectada por la ampliación o reforma, que con carácter general se considera que será el sector o área de incendio afectado. No obstante, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá requerir, si lo considera oportuno, la aplicación del reglamento a otros sectores y áreas de incendio, o incluso al establecimiento industrial en su totalidad. Las disposiciones del capítulo IV serán de aplicación desde la entrada en vigor a todos los establecimientos industriales existentes. No será de aplicación preceptiva este reglamento: a) A los establecimientos industriales en construcción y a los proyectos que tengan solicitada licencia de actividad en la fecha de entrada en vigor de este real decreto. b) A los proyectos aprobados por las Administraciones públicas o visados por colegios profesionales en la fecha de entrada en vigor de este real decreto. c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el párrafo b), siempre que la licencia de actividad se solicite en el plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto. No obstante, los proyectos e instalaciones a los que se refieren los párrafos anteriores podrán ser adaptados, total o parcialmente, a este reglamento. Disposición final primera. Titulo competencial. Este real decreto constituye una norma reglamentaria de seguridad industrial, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución. Disposición final segunda. Facultad de desarrollo Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de este real decreto. Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. Dado en Madrid, a
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES CAPÍTULO I Objeto y ámbito de aplicación Artículo 1. Objeto. Este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes. Las actividades de prevención del incendio tendrán como finalidad limitar la presencia del riesgo de fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el incendio. Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o luchar contra el incendio, para extinguirlo, y minimizar los daños o pérdidas que pueda generar. Este reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de protección contra incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales, sectoriales o específicas, en los aspectos no contemplados en ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo. En este sentido, se considera que las disposiciones de la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-1 del Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, y las previstas en las instrucciones técnicas del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, son de completa aplicación para el cumplimiento de los requisitos de seguridad contra incendios. Las condiciones indicadas en este reglamento tendrán la condición de mínimo exigible según lo indicado en el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Estos mínimos se consideran cumplidos: a) Por el cumplimiento de las prescripciones indicadas en este reglamento. b) Por aplicación, para casos particulares, de técnicas de seguridad equivalentes, según normas o guías de diseño de reconocido prestigio para la justificación de las soluciones técnicas de seguridad equivalente adoptadas, que deben aportar, al menos, un nivel de seguridad equiparable a la anterior.
Esta aplicación de técnicas de seguridad equivalente deberá ser justificado debidamente por el proyectista y resueltas por el órgano competente de la comunidad autónoma. c) Cuando la implantación de un establecimiento industrial se realice en naves de polígonos industriales con planeamiento urbanístico aprobado antes de la entrada en vigor de este reglamento o en un edificio existente en el que por sus características no pueda cumplirse alguna de las disposiciones reglamentarias ni adaptarse al párrafo b) anterior, el titular del establecimiento deberá presentar ante el órgano competente de la comunidad autónoma una solicitud de excepción y justificarlo mediante su descripción en el proyecto o memoria técnica en el que se especifiquen las medidas alternativas adoptadas. El órgano competente de la comunidad autónoma en la que esté ubicado el establecimiento industrial, a la vista de los argumentos expuestos en el proyecto o memoria técnica, podrá desestimar la solicitud, requerir la modificación de las medidas alternativas o conceder la autorización de excepción que siempre será expresa. La aceptación de las soluciones técnicas diferentes que se plateen para dar respuesta con carácter general, esto es, de aplicación en todo el territorio del Estado, se realizará, de acuerdo con la disposición final segunda, por orden ministerial. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales. Se entenderán como tales: a) Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. b) Los almacenamientos industriales. c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas y transporte de mercancías. d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos anteriores. 2. Se aplicará, además, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de fuego total, calculada según el anexo I, sea igual o superior a tres millones de Megajulios (MJ). Asimismo, se aplicará a las industrias existentes antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando su nivel de riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el entorno, y así se determine por la Administración autonómica competente. 3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento las actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, las actividades agropecuarias y las instalaciones para usos militares.
Igualmente, quedan excluidas de la aplicación de este reglamento las actividades industriales y talleres artesanales y similares cuya densidad de carga de fuego, calculada de acuerdo con el anexo I, no supere 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2), siempre que su superficie útil sea inferior o igual a 60 m2, excepto en lo recogido en los apartados 8 y 16 del anexo III. Artículo 3. Compatibilidad reglamentaria. 1.Cuando en un mismo edificio coexistan con la actividad industrial otros usos con distinta titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios, NBE/CPI96, o una normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa. 2.Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios, o una normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa cuando superen los límites indicados a continuación: a) Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2. b) Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2. c) Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas sentadas. d) Archivos: superficie construida superior a 250 m2 o volumen superior a 750 m3. e) Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m2 o capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente. f)
g) Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas. Las zonas a las que por su superficie sean de aplicación las prescripciones de las referidas normativas deberán constituir un sector de incendios independiente.
CAPÍTULO II Régimen de implantación, construcción y puesta en servicio Artículo 4. Proyectos de construcción e implantación . 1. Los establecimientos industriales de nueva construcción y los que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, se amplíen o se reformen, en la parte afectada por la ampliación o reforma, según lo recogido en la disposición transitoria única, requerirán la presentación de un proyecto, que podrá estar integrado en el proyecto general exigido por la legislación vigente para la obtención de los permisos y licencias preceptivas, o ser específico; en todo caso, deberá contener la documentación necesaria que justifique el cumplimiento de este reglamento. 2. El referido proyecto, que será redactado y firmado por un técnico titulado competente y visado por su colegio oficial correspondiente, deberá indicar, de acuerdo con el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y con la Orden de 16 de abril de 1998, los materiales, aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a marca de conformidad con normas incluidos en el proyecto. Se indicará, asimismo, la clase o nivel de comportamiento ante el fuego de los productos de la construcción que así lo requieran. 3. Se podrá sustituir el proyecto por una memoria técnica firmada por un técnico titulado competente, en los siguientes casos: a) Establecimientos industriales de riesgo intrínseco bajo y superficie útil inferior a 250 m2. b) Actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego igual o inferior a 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2 ) y superficie útil igual o inferior a 60 m2. c) Reformas que, según lo recogido en la disposición transitoria única, no requieren la aplicación de este reglamento. Artículo 5. Puesta en marcha del establecimiento industrial. Para la puesta en marcha de los establecimientos industriales a los que se refiere el artículo anterior, se requiere la presentación, ante el órgano competente de la comunidad autónoma, de un certificado, emitido por un técnico titulado competente y visado por el colegio oficial correspondiente, en el que se ponga de manifiesto la adecuación de las instalaciones al proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que correspondan, para registrar la referida instalación. En dicho certificado deberá figurar, además, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial, el número de sectores y el riesgo intrínseco de cada uno de ellos, así como las características constructivas que justifiquen el cumplimiento de lo dispuesto en el anexo II; incluirá, además, un certificado de la/s empresa/s instaladora/s autorizada/s, firmado por el técnico titulado competente respectivo, de las instalaciones que conforme al Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, requieran ser realizadas por una empresa instaladora autorizada. -8-
CAPÍTULO III Inspecciones periódicas Artículo 6. Inspecciones. Con independencia de la función inspectora asignada a la Administración pública competente en materia de industria de la comunidad autónoma y de las operaciones de mantenimiento previstas en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, los titulares de los establecimientos industriales a los que sea de aplicación este reglamento deberán solicitar a un organismo de control facultado para la aplicación de este reglamento la inspección de sus instalaciones. En esta inspección se comprobará: a) Que no se han producido cambios en la actividad ni ampliaciones. b) Que se sigue manteniendo la tipología del establecimiento, los sectores y/o áreas de incendio y el riesgo intrínseco de cada uno. c) Que los sistemas de protección contra incendios siguen siendo los exigidos y que se realizan las operaciones de mantenimiento conforme a lo recogido en el apéndice 2 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. En establecimientos adaptados parcialmente a este reglamento, la inspección se realizará solamente a la parte afectada. Artículo 7. Periodicidad. 1.La periodicidad con que se realizarán dichas inspecciones no será superior a: a) Cinco años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo. b) Tres años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio. c) Dos años, para los establecimientos de riesgo intrínseco alto. 2.De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico titulado competente del organismo de control que ha procedido a la inspección y por el titular o técnico del establecimiento industrial, quienes conservarán una copia. Artículo 8. Programas especiales de inspección. 1. El órgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá promover, previa consulta con el Consejo de coordinación para la seguridad industrial, programas especiales de inspección para aquellos sectores industriales o industrias en que estime necesario contrastar el grado de aplicación y cumplimiento de este reglamento.
2. Estas inspecciones serán realizadas por los órganos competentes de las comunidades autónomas o, si wstos así lo estableciesen, por organismos de control facultados para la aplicación de este reglamento. Artículo 9. Medidas correctoras. 1.Si como resultado de las inspecciones a que se refieren los artículos 6 y 8 se observasen deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, deberá señalarse el plazo para la ejecución de las medidas correctoras oportunas; si de dichas deficiencias se derivase un riesgo grave e inminente, el organismo de control deberá comunicarlas al órgano competente de la comunidad autónoma para su conocimiento y efectos oportunos. 2.En todo establecimiento industrial habrá constancia documental del cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo de los medios de protección contra incendios existentes, realizados de acuerdo con lo establecido en el apéndice 2 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, de las deficiencias observadas en su cumplimiento, así como de las inspecciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento.
CAPÍTULO IV Actuación en caso de incendio Artículo 10. Comunicación de incendios. El titular del establecimiento industrial deberá comunicar al órgano competente de la comunidad autónoma, en el plazo máximo de 15 días, cualquier incendio que se produzca en el establecimiento industrial en el que concurra, al menos, una de las siguientes circunstancias: a)
Artículo 11. Investigación de incendios. En todos aquellos incendios en los que concurran las circunstancias previstas en los párrafos a), b) o c) del artículo anterior, el órgano competente de la comunidad autónoma realizará una investigación detallada para tratar de
averiguar sus causas, y dará traslado de ella al órgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Para la realización de dicha investigación, podrá requerir la ayuda de especialistas como el Cuerpo de Bomberos, organizaciones o técnicos competentes. Todo ello, sin perjuicio del expediente sancionador que pudiera incoarse por supuestas infracciones reglamentarias y de las responsabilidades que pudieran derivarse si se verifica incumplimiento de la realización de las inspecciones reglamentarias requeridas en el capítulo III y/o de las operaciones de mantenimiento previstas en el apéndice 2 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
Artículo 12. Caracterización. Las condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales, en relación con su seguridad contra incendios, estarán determinados por su configuración y ubicación con relación a su entorno y su nivel de riesgo intrínseco, fijados según se establece en el anexo I. Artículo 13. Condiciones de la construcción. Las condiciones y requisitos constructivos y edificatorios que deben cumplir los establecimientos industriales, en relación con su seguridad contra incendios, serán los establecidos en el anexo II, de acuerdo con la caracterización que resulte del artículo 12. Artículo 14. Requisitos de las instalaciones 1. Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel. Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, a que se refiere el párrafo anterior, cumplirán los requisitos que para ellos establece el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y las disposiciones que lo complementan. 2.Las condiciones y requisitos que deben cumplir las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales, en relación con su seguridad contra incendios, serán los establecidos en el anexo III, de acuerdo con la caracterización que resulte del artículo 12.
Artículo 15. Normalización. 1. Los anexos técnicos hacen referencia a normas (normas UNE, EN u otras), de manera total o parcial, para facilitar la adaptación al estado de la técnica en cada momento. Dicha referencia se realiza, por regla general, sin indicar el año de edición de la norma en cuestión. El anexo IV recoge el listado de todas las normas citadas en el texto identificadas por sus títulos y numeración, la cual incluye el año de edición. Cuando una o varias normas varíen su año de edición, deberá actualizarse en el listado de normas, mediante una orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, en la que deberá hacerse constar la fecha a partir de la cual la utilización de la nueva edición de la norma será válida y la fecha a partir de la cual la utilización de la antigua edición de la norma dejará de serlo, a efectos reglamentarios. A falta de una resolución expresa, se entenderá que también cumple las condiciones reglamentarias la edición de la norma posterior a la que figure en el listado de normas, siempre que no modifique criterios básicos y se limite a actualizar ensayos o incrementar la seguridad intrínseca del material correspondiente. 2. A los efectos de este reglamento y de la comercialización de productos en el marco de la Unión Aduanera, sometidos a las reglamentaciones nacionales de seguridad industrial, la Administración pública competente deberá aceptar la validez de los certificados y marcas de conformidad a norma y las actas o protocolos de ensayos que son exigibles por las citadas reglamentaciones, emitidos por organismos de evaluación de la conformidad oficialmente reconocidos en dichos Estados, siempre que se reconozca, por la mencionada Administración pública competente, que los citados agentes ofrecen garantías técnicas, profesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española y que las disposiciones legales vigentes del Estado miembro conforme a las que se evalúa la conformidad comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las correspondientes disposiciones españolas. Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado “CE”, siempre que se haya establecido su entrada en vigor, todo ello de conformidad con la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por
el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. Artículo 16. Guía técnica. El centro directivo competente en materia de industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborará y mantendrá actualizada una guía técnica de carácter no vinculante, para la aplicación práctica de las disposiciones del reglamento y de sus anexos técnicos, que podrá establecer aclaraciones en conceptos de carácter general.
Artículo 17. Incumplimiento. Del incumplimiento de lo dispuesto en este reglamento se derivarán las responsabilidades y sanciones, en su caso, que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el titulo V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en el capítulo VI de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, y en la sección 2.ª del capítulo II del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
1. Establecimiento. Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de este, instalación o espacio abierto de uso industrial o almacén, según lo establecido en el artículo 2, destinado a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo. Los establecimientos industriales se caracterizarán por: a) Su configuración y ubicación con relación a su entorno. b) Su nivel de riesgo intrínseco. 2. Características de los establecimientos industriales por su configuración y ubicación con relación a su entorno. Las muy diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los establecimientos industriales se consideran reducidas a: 2.1
TIPO A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos. TIPO B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos. Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura compartida con las contiguas, que en todo caso deberán tener cubierta independiente, se admitirá el cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo B, siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes. TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio.
TIPO D: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede estar totalmente cubierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral. TIPO E: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto (hasta un 50 por ciento de su superficie), alguna de cuyas fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral.
APICI â&#x20AC;&#x201C; Avila, 18 - 28020 Madrid Tfno: 91 572 21 95 - Fax: 91 571 50 24 E-mail: apici@apici.net - Web: www.apici.net
TIPO A: estructura portante comĂşn con otros establecimientos En vertical
TIPOS D y E Tipo D
Ubicación de la actividad industrial 2.3 Cuando la caracterización de un establecimiento industrial o una parte de este no coincida exactamente con alguno de los tipos definidos en los apartados 2.1 y 2.2, se considerará que pertenece al tipo con que mejor se pueda equiparar o asimilar justificadamente. En un establecimiento industrial pueden coexistir diferentes configuraciones, por lo se deberán aplicar los requisitos de este reglamento de forma diferenciada para cada una de ellas. 3. Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco. Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de riesgo intrínseco, atendiendo a los criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación. 3.1 Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá una o varias zonas (sectores o áreas de incendio) del establecimiento industrial. 1.Para los tipos A, B y C se considera "sector de incendio" el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.
Gi qi Ci A
K Ra ( MJ / m 2 ) o ( Mcal / m 2 )
donde: QS =densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles). qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. Ra =coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio. A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en m2. Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada combustible pueden deducirse de la tabla 1.1, del Catálogo CEA de productos y mercancías, o de tablas similares de reconocido prestigio cuyo uso debe justificarse. Los valores del coeficiente de peligrosidad por activación, Ra, pueden deducirse de la tabla 1.2. Los valores del poder calorífico qi , de cada combustible, pueden deducirse de la tabla 1.4.
TABLA 1.1 GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS COMBUSTIBLES VALORES DEL COEFICIENTE DE PELIGROSIDAD POR COMBUSTIBILIDAD, Ci ALTA
- Productos que pueden iniciar combustión espontánea en el aire a temperatura ambiente. Ci = 1,60
NOTA: ITC MIE-APQ1 del Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril. 2.Como alternativa a la fórmula anterior se puede evaluar la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio aplicando las siguientes expresiones. a)Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al almacenamiento:
∑q = i
Ra ( MJ / m 2 ) o ( Mcal / m 2 )
donde: QS, Ci , Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3.2.1 anterior. qsi =densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2. Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi diferente, en m2.
Los valores de la densidad de carga de fuego media, qsi, pueden obtenerse de la tabla 1.2. NOTA: a los efectos del cálculo, no se contabilizan los acopios o depósitos de materiales o productos reunidos para la manutención de los procesos productivos de montaje, transformación o reparación, o resultantes de estos, cuyo consumo o producción es diario y constituyen el llamado "almacén de día". Estos materiales o productos se considerarán incorporados al proceso productivo de montaje, transformación, reparación, etc., al que deban ser aplicados o del que procedan. b) Para actividades de almacenamiento:
donde: QS, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3.2.1 anterior. qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2. Los valores de la carga de fuego, por metro cúbico qvi, aportada por cada uno de los combustibles, pueden obtenerse de la tabla 1.2.
3.3El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores y/o áreas de incendio de un establecimiento industrial, a los efectos de la aplicación de este reglamento, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qe, de dicho edificio industrial.
∑Q A = ∑A i
( MJ / m 2 ) o ( Mcal / m 2 )
donde: Qe = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.
Qsi = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. Ai = superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en m2. 3.4 A los efectos de este reglamento, el nivel de riesgo intrínseco de un establecimiento industrial, cuando desarrolla su actividad en más de un edificio, ubicados en un mismo recinto, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la carga de fuego, ponderada y corregida, QE, de dicho establecimiento industrial:
∑ Q A = ∑A i
donde: QE = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. Qei =densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los edificios industriales, (i), que componen el establecimiento industrial en MJ/m2 o Mcal/m2. Aei = superficie construida de cada uno de los edificios industriales, (i), que componen el establecimiento industrial, en m2. 3.5.Evaluada la densidad de carga de fuego ponderada, y corregida de un sector o área de incendio, (QS), de un edificio industrial (Qe) o de un establecimiento industrial (QE), según cualquiera de los procedimientos expuestos en los apartados 3.2, 3.3 y 3.4, respectivamente, el nivel de riesgo intrínseco del sector o área de incendio, del edificio industrial, o del establecimiento industrial, se deduce de la tabla 1.3. 3.6Para la evaluación del riesgo intrínseco se puede recurrir igualmente al uso de métodos de evaluación de reconocido prestigio; en tal caso, deberá justificarse en el proyecto el método empleado.
TABLA 1.2 VALORES DE DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO MEDIA DE DIVERSOS PROCESOS INDUSTRIALES, DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y RIESGO DE ACTIVACIÓN ASOCIADO, Ra Fabricación y venta ACTIVIDAD
qv Ra
MJ/m2 Abonos químicos Aceites comestibles Aceites comestibles, expedición Aceites: mineral, vegetal y animal Acero Acero, agujas de Acetileno, llenado de botellas Ácido carbónico Ácidos inorgánicos Acumuladores Acumuladores, expedición Agua oxigenada Alambre metálico aislado Alambre metálico no aislado Alfarería Algodón en rama, guata Algodón, almacén de Alimentación, embalaje Alimentación, expedición Alimentación, materias primas Alimentación, platos precocinados Almacenes de talleres, etc. Almidón Alquitrán Alquitrán, productos de Altos hornos Aluminio, producción de Aluminio, trabajo de Antigüedades, venta de Aparatos de radio, fabricación Aparatos de radio, venta Aparatos de televisión Aparatos domésticos Aparatos eléctricos Aparatos eléctricos, reparación Aparatos electrónicos Aparatos electrónicos, reparación
200 1.000 900 1.000 40 200 700 40 80 400 800 Especial 300 80 200 300
48 1,5 240 2,0 216 1,5 240 2,0 10 1,0 48 1,0 168 1,5 10 1,0 19 1,0 96 1,5 192 1,5 Especial Especial 72 1,0 19 1,0 48 1,0 72 1,5
200 18.900 18.900 18.900
48 4.543 4.543 4.543
1,0 2,0 2,0 2,0
1.100 1.300 800
264 313 192
200 1.200 2.000
48 288 481
800 40 40 200 700 300 400 300 300 400 500 400 500
192 10 10 48 168 72 96 72 72 96 120 96 120
1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Aparatos fotográficos Aparatos mecánicos Aparatos pequeños, construcción de Aparatos sanitarios, taller Aparatos, expedición de Aparatos, prueba de Aparatos, talleres de reparación Aparcamientos, edificios de Apósitos, fabricación de artículos Archivos Armarios frigoríficos Armas Artículos de metal Artículos de yeso Artículos metal fundidos por inyección Artículos metálicos, amolado Artículos metálicos, barnizado Artículos metálicos, cerrajería Artículos metálicos, chatarras Artículos metálicos, dorado Artículos metálicos, estampado Artículos metálicos, forjado Artículos metálicos, fresado Artículos metálicos, fundición Artículos metálicos, grabación Artículos metálicos, soldadura Artículos metálicos, soldadura ligera Artículos pirotécnicos Aserraderos Asfalto (bidones, bloques) Asfalto, manipulación de Automóvil, carrocerías de Automóviles, almacén de accesorios Automóviles, garajes y aparcamientos Automóviles, guarnición Automóviles, montaje Automóviles, pintura Automóviles, reparación Automóviles, venta de accesorios Aviones Aviones, hangares Azúcar Azúcar, productos de Azufre
300 100 700 200 600 200 400 4.200 1.000 300 200 80
72 24 168 48 144 48 96 1.010 240 72 48 19
1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0
80 80 300 200 80 80 100 80 200 40 200 80 300 Especial 400 800 200
19 1,0 19 1,0 72 1,0 48 1,0 19 1,0 19 1,0 24 1,0 19 1,0 48 1,0 10 1,0 48 1,0 19 1,0 72 1,0 Especial Especial 96 1,5 192 48
200 700 300 500 300 300 200 200
48 168 72 120 72 72 48 48
1,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5
800 1.700 300
192 409 72
8.400 800 4.200
2.019 192 1.010
Balanzas Barcos de madera Barcos de plástico Barcos metálicos Barnices Barnices a la cera Barnices, expedición Barnizado Bebidas alcohólicas (licores) Bebidas alcohólicas, venta Bebidas bajas o sin de alcohol Bebidas sin alcohol, expedición de Bebidas sin alcohol, zumos de fruta Bibliotecas Bicicletas Bodegas (vinos) Bramante Bramante, almacén de Cables Cacao, productos de Café crudo, sin refinar Café, extracto Café, tostadero Cajas de madera Cajas fuertes Calderas, edificios de Calefactores Calzado Calzado, accesorios de Calzados, expedición Calzados, venta Cantinas Caramelos Caramelos, embalado Carbón de coque Carnicerías, venta Carretería, artículos de Cartón Cartón embreado Cartón ondulado Cartón piedra Cartonaje Cartonaje, expedición de Caucho Caucho, artículos de Caucho, venta de artículos de Celuloide Cemento
300 600 600 200 5.000 2.000 1.000 80 700 500 80 300 200 2.000 200 80 400
72 144 144 48 1.202 481 240 19 168 120 19 72 48 481 48 19 96
1,0 1,5 1,5 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
300 400 1.000 80 200 300 500
72 96 240 19 48 72 120
1,0 1,5 2,0 1,0 1,0 1,0 1,5
600 500 300 400 800
144 120 72 96 192
1,5 1,0 1,0 1,0 1,5
40 500 300 2.000 800 300 800 600
10 120 72 481 192 72 192 144
1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5
600 800 800 40
144 192 192 10
1,5 1,5 1,5 1,0
601 1.202
300 2.000 400
72 481 96
1.100 1.000 600 5.800 2.900 4.500
264 240 144 1.394 697 1.082
2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0
4.200 2.500 1.300 2.500 2.500
1.010 601 313 601 601
1,5 2,0 2,0 1,5 1,5
28.600 5.000
6.875 1.202
Central de calefacción a distancia Centrales hidráulicas Centrales hidroeléctricas Centrales térmicas Cepillos y brochas Cera Cera, artículos de Cera, venta de artículos de Cerámica, artículos de Cerrajerías Cervecerías Cestería Cestería, venta de artículos de Chapa, artículos de Chapa, embalaje de artículos Chatarrería Chocolate Chocolate, embalaje Chocolate, fabricación, sala de moldes Cines Cochecitos de niño Colchones no sintéticos Colores y barnices con diluyentes combustibles Colores y barnices, manufacturas de Colores y barnices, mezclas Colores y barnices, venta Confiterías Congelados Conservas Corcho Corcho, artículos de Cordelerías Cordelerías, venta Correas Cortinas en rollo Cosméticos Crin, cerda de Cristalerías Cuero Cuero sintético Cuero sintético, artículos de Cuero sintético, recorte de artículos de Cuero, artículos de Cuero, recortes de artículos de
200 80 40 200 700
48 19 10 48 168
1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
1.300 2.100 200 200 80 400 300 100 200 300 400 500
313 505 48 48 19 96 72 24 48 72 96 120
2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0
1.000 300 300 500
240 72 72 120
800 3.400 2.100
192 817 505
2,0 1,0 1,0 1,5
800 5.000
192 1.202
800 2.000 1.000 400 800 40
192 481 240 96 192 10
2,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0
500 300 500 500 1.000 300
120 72 120 120 240 72
1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5
1.700 372 372 800 800 600
409 89 89 192 192 144
2,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
1.700 1.700 800
409 409 192
Cuero, venta de artículos de Deportes, venta de artículos de Depósitos de hidrocarburos Depósitos Merc. incomb. en cajas de madera Depósitos Merc. incomb. en cajas de plástico Depósitos Merc. incomb. en casilleros de madera Depósitos Merc. incomb. en estanterías de madera Depósitos Merc. incomb. en estanterías metálicas Depósitos Merc. incomb. en paletas de madera Diluyentes Discos, discos compactos y similares Droguerías Edificios frigoríficos Electricidad, almacén de materiales de Electricidad, taller de Embalaje de material impreso Embalaje de mercancías combustibles Embalaje de mercancías incombustibles Embalaje de productos alimenticios Embalaje de textiles Emisoras de radio Encuadernación Escobas Esculturas de piedra Especias Espumas sintéticas Espumas sintéticas, artículos de Esquíes Estampación de productos sintéticos (cuero, etc.) Estampado de materias sintéticas Estampado de metales Estilográficas Estudios de televisión Estufas de gas Expedición de aparatos, parcialmente sintéticos Expedición de aparatos, totalmente
144 240 481
600 1.700
400 800 600 80 1.000 700 40 40 3.000 600 400
96 192 144 19 240 168 10 10 721 144 96
1,0 1,5 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
300 400 100 200 300 200
72 96 24 48 72 48
3.400 800
200 2.500 800 1.700
48 601 192 409
sintéticos Expedición de artículos de cristal Expedición de artículos de hojalata Expedición de artículos impresos Expedición de artículos sintéticos Expedición de bebidas Expedición de cartonaje Expedición de ceras y barnices Expedición de muebles Expedición de pequeños artículos de madera Expedición de productos alimenticios Expedición de textiles Exposición de automóviles Exposición de cuadros Exposición de máquinas Exposición de muebles Farmacias (almacenes incluidos) Féretros de madera Fibras de coco Fieltro Fieltro, artículos de Flores artificiales Flores, venta de Fontanería Forraje Fósforo Fósforos Fotocopias, talleres Fotografía, laboratorios Fotografía, películas Fotografía, talleres Fotografía, tienda Fraguas Fundición de metales Funiculares Galvanoplastia Gasolineras Grandes almacenes Granos Grasas Grasas comestibles Grasas comestibles, expedición Guantes Guardarropa, armarios de madera Guardarropa, armarios metálicos
700 200 1.700 1.000 300 600 1.300 600
168 48 409 240 72 144 313 144
2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,5 2,0 1,5
1.000 600 200 200 80 500 800 500
240 144 48 48 19 120 192 120
2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
600 500 300 80 200 2.000 300 300 400 100 1.000 300 300 80 40 300 200 Reglamentación específica 400 600 1.000 1.000 900 500 400 80
144 120 72 19 48 481 72 72 96 24 240 72 72 19 10 72 48
1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
96 144 240 240 216 120 96 19
1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0
8.400 800
2.019 192
3.300 25.100 800
793 6.034 192
800 18.000 18.900
192 4.327 4.543
Harina en sacos Harina, fábrica o comercio sin almacén Heladería Heno, balas de Herramientas Hidrógeno Hilados, cardados Hilados, encanillado-bobinado Hilados, hilatura Hilados, productos de hilo Hilados, productos de lana Hilados, torcido Hojalaterías Hormigón, artículos de Hornos Hule Hule, artículos de Imprentas, almacén Imprentas, embalaje Imprentas, expedición Imprentas, salas de máquinas Imprentas, taller tipográfico Incineración de basuras Instaladores electricistas Instaladores, talleres Instrumentos de música Instrumentos de óptica Jabón Joyas, fabricación Joyas, venta Juguetes Laboratorios bacteriológicos Laboratorios de física Laboratorios fotográficos Laboratorios metalúrgicos Laboratorios odontológicos Laboratorios químicos Láminas de hojalata Lámparas de incandescencia Lapiceros Lavadoras Lavanderías Leche condensada Leche en polvo Legumbres frescas, venta Legumbres secas Leña
1.700 80
1.300 2.100 8.000
313 505 1.923
2.163 2.524
200 300 600 300
1,0 2,0 1,5 1,5
300 100 100 200 700 700
72 24 24 48 168 168
1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5
2.000 200 400 300 200 200 100 600 200 200 200 300 500 200 200 300 200 300 500 40 40 500 300 200 200 200 200 1.000
481 48 96 72 48 48 24 144 48 48 48 72 120 48 48 72 48 72 120 10 10 120 72 48 48 48 48 240
2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
Levadura Librerías Limpieza química Linóleo Locales de desechos (diversas mercancías) Lúpulo Madera en troncos Madera, artículos de, barnizado Madera, artículos de, carpintería Madera, artículos ebanistería Madera, artículos de, expedición Madera, artículos de, impregnación Madera, artículos de, marquetería Madera, artículos de, pulimentado Madera, artículos de, secado Madera, artículos de, serrado Madera, artículos de, tallado Madera, artículos de, torneado Madera, artículos de, troquelado Madera, mezclada o variada Madera, restos de Madera, vigas y tablas Madera, virutas Malta Mantequilla Máquinas Máquinas de coser Máquinas de oficina Marcos Mármol, artículos de Mataderos Material de oficina Materiales de construcción, almacén Materiales sintéticos Materiales usados, tratamiento Materias sintéticas inyectadas Materias sintéticas, artículos de Materias sintéticas, estampado Materias sintéticas, expedición Materias sintéticas, soldadura de piezas Mecánica de precisión, taller Médica, consulta Medicamentos, embalaje Medicamentos, venta Melaza
800 1.000 300 500
192 240 72 120
500 700 700 600 3.000 500 200 800 400 600 500 700 800
120 168 168 144 721 120 48 192 96 144 120 168 192
1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
700 200 300 300 300 40 40 700
168 48 72 72 72 10 10 168
1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
2.000 800 500 600 400 1.000
481 192 120 144 96 240
2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 2,0
700 200 200 300 800
168 48 48 72 192
1.700 6.300
409 1.514
4.200 2.500 4.200 2.100 13.400
1.010 601 1.010 505 3.221
2,0 2,0 1,5 2,0 2,0
800 5.900 3.400
192 1.418 817
192 0 1.202
Mercería, venta Mermelada Metales preciosos Metales, manufacturas en general Metálicas, grandes construcciones Minerales Mostaza Motocicletas Motores eléctricos Muebles de acero Muebles de madera Muebles de madera, barnizado Muebles, barnizado de Muebles, carpintería Muebles, tapizado sin espuma sintética Muebles, venta Muelles de carga con mercancías Municiones Museos Música, tienda de Negro de humos, en sacos Neumáticos Neumáticos de automóviles Nitrocelulosa Oficinas comerciales Oficinas postales Oficinas técnicas Orfebrería Oxígeno Paja prensada Paja, artículos de Paja, embalajes de Paletas de madera Palillos Panaderías industriales Panaderías, almacenes Panaderías, laboratorios y hornos Paneles de corcho Paneles de madera aglomerada Paneles de madera contrachapada Papel Papel, apresto Papel, barnizado de Papel, desechos prensados Papel, tratam. de la madera y materias celulósicas Papel, tratamiento-fabricación
700 800 200 200 80 40 400 300 300 300 500 500 200 600
168 192 48 48 19 10 96 72 72 72 120 120 48 144
1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5
500 400 800 Especial 300 300
120 1,5 96 1,5 192 1,5 Especial Especial 72 1,0 72 1,0
700 700 Especial 800 400 600 200 Especial
168 1,5 168 1,5 Especial Especial 192 1,5 96 1,0 144 1,0 48 1,0 Especial Especial
400 400 1.000 500 1.000 300 200 500 300 800 200 500 80
96 96 240 120 240 72 48 120 72 192 48 120 19
1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5
12.600 1.800 1.500 1.100
3.029 433 361 264
6.700 6.700 10.000
1.611 1.611 2.404
1,5 1,5 APICI – Avila, 18 - 28020 Madrid Tfno: 91 572 21 95 - Fax: 91 571 50 24 E-mail: apici@apici.net - Web: www.apici.net
Papel, viejo o granel Papelería Papelería, venta Paraguas Paraguas, venta Parquets Pastas alimenticias Pastas alimenticias, expedición Pegamentos combustibles Pegamentos incombustibles Peletería, productos de Peletería, venta Películas, copias Películas, talleres de Perfumería, artículos de Perfumería, venta de artículos de Persianas, fabricación de Piedras artificiales Piedras de afilar Piedras preciosas, tallado Piedras refractarias, artículos de Pieles, almacén Pilas secas Pinceles Placas de fibras blandas Placas de resina sintética Planeadores Porcelana Prendas de vestir Prendas de vestir, venta Proceso de datos, sala de ordenador Producto de lavado (lejía materia prima) Productos de amianto Productos de carnicería Productos de lavado (lejía) Productos de reparación de calzado Productos farmacéuticos Productos lácteos Productos laminados salvo chapa y alambre Productos químicos combustibles Puertas de madera Puertas plásticas Quesos Quioscos de periódicos Radiología, gabinete de
800 700 300 300 2.000 1.300 1.000 1.000 800 500 200 600 300 300 400 800 40 80 80 200
1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0
400 700 300 300 600 200 500 600
192 168 72 72 481 313 240 240 192 120 48 144 72 72 96 192 10 19 19 48 0 96 168 72 72 144 48 120 144
1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5
80 40 300 800 200 200
19 10 72 192 48 48
1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0
100 300 800 700 100 1.300 200
24 72 192 168 24 313 48
1,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 1,0
8.400 1.100
2.019 264
3.400 3.400 1.200
817 817 288
800 4.200
192 1.010
1.000 1.800 4.200 2.500
240 433 1.010 601
Refinerías de petróleo Refrigeradores Rejilla, asientos y respaldos Relojes Relojes, reparación de Relojes, venta Resinas naturales Resinas sintéticas Resinas sintéticas, placas de Restaurantes Revestimientos de suelos combustibles Revestimientos de suelos combustibles, venta Rodamientos o cojinetes de bolas Sacos de papel Sacos de plástico Sacos de yute Salinas, productos de Servicios de mesa Silos Sombrererías Sosa Sótanos, bodegas de casas residenciales Tabaco en bruto Tabacos, artículos de Tabacos, venta de artículos Talco Tallado de piedra Talleres de enchapado Talleres de guarnicionería Talleres de pintura Talleres de reparación Talleres eléctricos Talleres mecánicos Tapicerías Tapicerías, artículos de Tapices Tapices, tintura Tapices, venta Teatros Teatros, bastidores Tejares, cocción Tejares, hornos de secado y estanterías de madera
Reglamentación específica 1.000 400 300 300 300 3.300 3.400 800 300
240 96 72 72 72 793 817 192 72
2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,5 1,0
1.000 200 800 600 500 80 200
240 48 192 144 120 19 48
300 1.300 400
72 313 96
4.200 3.400
1.010 817
2,0 1,0 1,5 2,0 1,5 1,0 1,0
12.600 25.200 800
3.029 6.058 192
1.700 2.100
Según material almacenado 500 40
200 500 40 40 800 300 500 400 600 200 800 300 600 500 800 300
48 120 10 10 192 72 120 96 144 48 192 72 144 120 192 72
1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0
Tejares, prensado Tejares, preparación de arcilla Tejares, secadero, estanterías de madera Tejares, secadero, estanterías metálicas Tejidos cáñamo, yute, lino Tejidos de rafia Tejidos en general, almacén Tejidos sintéticos Tejidos, depósito de balas de algodón Tejidos, seda artificial Teléfonos Teléfonos, centrales de Textiles Textiles, apresto Textiles, artículos de Textiles, bajos de prendas Textiles, blanqueado Textiles, bordado Textiles, calandrado Textiles, confección Textiles, corte Textiles, de lino Textiles, de yute Textiles, embalaje Textiles, encajes Textiles, estampado Textiles, expedición Textiles, forros Textiles, lencería Textiles, mantas Textiles, prendas de vestir Textiles, preparación Textiles, ropa de cama Textiles, tejidos (fabricación) Textiles, teñido Textiles, tricotado Textiles, venta Tintas Tintas de imprenta Tintorerías Toldos o lonas Toneles de madera Toneles de plástico Torneado de piezas de cobre/bronce
72 120 72 120 72 120
1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5
700 600 700 500 500 500 300 500 300 500 300 600 200 700 500 300 1.000 600
168 144 168 120 120 120 72 120 72 120 72 144 48 168 120 72 240 144
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5
1.300 1.000 200
313 240 48
1.000 1.100 600 1.000
240 264 144 240
600 1.900 400
144 457 96
1.000 800 800
240 192 192
Transformadores Transformadores, bobinado Transformadores, estación de Tubos fluorescentes Vagones, fabricación de Vehículos Venta por correspondencia, empresas de Ventanas de madera Ventanas de plástico Vidrio Vidrio, artículos de Vidrio, expedición Vidrio, plano, fábrica de Vidrio, talleres de soplado Vidrio, tintura de Vidrio, tratamiento de Vidrio, venta de artículos de Vinagre, producción de Vulcanización Yeso Zulaque de vidrieros
300 600 300 300 200 300
72 144 72 72 48 72
1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5
400 800 600 80 200 700 700 200 300 200 200 80 1.000 80 1.000
96 192 144 19 48 168 168 48 72 48 48 19 240 19 240
1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0
Densidad de carga de fuego ponderada y corregida Mcal/m2
100< QS ≤ 200
425< QS ≤ 850
200 < QS ≤ 300 300 < QS ≤ 400 400 < QS ≤ 800
850 < QS ≤ 1275 1275 < QS ≤ 1700 1700 < QS ≤ 3400
800 < QS ≤ 1600 1600 < QS ≤ 3200 3200 < QS
3400 < QS ≤ 6800 6800 < QS ≤ 13600 13600 < QS
PODER CALORÍFICO (q) DE DIVERSAS SUSTANCIAS Mcal/k PRODUCTO MJ/kg PRODUCTO MJ/kg g Aceite de 37,2 9 Carbón 31,4 algodón Aceite de 37,2 9 Carbono 33,5 creosota Aceite de lino 37,2 9 Cartón 16,7 Aceite mineral 42 10 Cartón asfáltico 21 Aceite de oliva 42 10 Celuloide 16,7 Aceite de 42 10 Celulosa 16,7 parafina Acetaldehído 25,1 6 Cereales 16,7 Acetamida 21 5 Chocolate 25,1 Acetato de 33,5 8 Cicloheptano 46 amilo Acetato de 21 5 Ciclohexano 46 polivinilo Acetona 29,3 7 Ciclopentano 46 Acetileno 50,2 12 Ciclopropano 50,2 Cloruro de Acetileno 21 16,7 4 polivinilo disuelto Acido acético 16,7 4 Cola celulósica 37,2 Acido benzóico 25,1 6 Coque de hulla 29,3 Acroleína 29,3 7 Cuero 21 Aguarrás 42 10 Dietilamina 42 Albúmina 25,1 6 Dietilcetona 33,5 vegetal Alcanfor 37,2 9 Dietileter 37,2 Alcohol alílico 33,5 8 Difenil 42 Alcohol amílico 42 10 Dinamita (75 %) 4,2 Alcohol butílico 33,5 8 Dipenteno 46
Linoleum Madera Magnesio
2,1 16,7 25,1
Mantequilla Metano Monóxido de carbono Nitrito de acetona Nitrocelulosa Octano
37,2 50,2
Parafina Pentano Petróleo Poliamida
46 50,2 42 29,3
25,1 42 42 46
25,1 46 16,7
11 11 11 12 5 9 7 5 10 8
Etano Eter amílico Eter etílico
50,2 42 33,5
Poliéster Poliestireno Polietileno Poliisobutileno Politetrafluoretil eno Poliuretano Propano Rayón
37,2 42 33,5 16,7 8,4
9 10 8 4 2
Fenol Fósforo Furano Gasóleo Glicerina
33,5 25,1 25,1 42 16,7
8 6 6 10 4
25,1 21 21 16,7 4,2
Bencina Benzol
Gutapercha Harina de trigo
Resina de fenol Resina de urea Seda Sisal Sodio Sulfuro de carbono Tabaco Té
Alcohol etílico Alcohol metílico Almidón Anhídrido acético Anilina Antraceno Antracita Azúcar Azufre
25,1 21 16,7
PODER CALORÍFICO (q) DE DIVERSAS SUSTANCIAS Mcal/k PRODUCTO MJ/kg PRODUCTO MJ/kg g Benzofena 33,8 8 Heptano 46 Butano 46 11 Hexametileno 46 Cacao en polvo 16,7 4 Hexano 46 Café 16,7 4 Hidrógeno 142 Hidruro de Cafeína 21 5 16,7 magnesio Calcio 4,2 1 Hidruro de sodio 8,4 Caucho 42 10 Lana 21
Mcal/kg 11 11 11 34
PRODUCTO Tetralina Toluol Triacetato Turba
46 42 16,7 33,5
Mcal/ kg 11 10 4 8
ANEXO II Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco Definiciones En este reglamento de seguridad contra incendios se emplean términos que pueden estar sujetos a diferentes interpretaciones. Para evitar interpretaciones diversas, que pueden incluso llegar a ser contradictorias o establecerse en contra del espíritu del texto del reglamento, se establecen las siguientes definiciones para algunos de los términos incluidos en él. A. Fachadas accesibles. Tanto el planeamiento urbanístico como las condiciones de diseño y construcción de los edificios, en particular el entorno inmediato, sus accesos, sus huecos en fachada, etc., deben posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios. Las autoridades locales podrán regular las condiciones que estimen precisas para cumplir lo anterior; en ausencia de regulación normativa por las autoridades locales, se puede adoptar las recomendaciones que se indican a continuación. Se consideran fachadas accesibles de un edificio, o establecimiento industrial, aquellas que dispongan de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Los huecos de la fachada deberán cumplir las condiciones siguientes: a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m. b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m y 1,20 m, respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada. c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de nueve m. Además, para considerar como fachada accesible la así definida, deberán cumplirse las condiciones del entorno del edificio y las de aproximación a este que a continuación se recogen:
A. 1. Condiciones del entorno de los edificios. a) Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que nueve m deben disponer de un espacio de maniobra apto para el paso de vehículos, que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas accesibles: -
Anchura mínima libre: seis m. Altura libre: la del edificio. Separación máxima del edificio: 10 m. Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m. Pendiente máxima: 10 por ciento. Capacidad portante del suelo: 2000 kp/m2. Resistencia al punzonamiento del suelo: 10 t sobre 20 cm Ǿ.
La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios públicos, sitas en este espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15 m x 0,15 m, y deberán ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. El espacio de maniobra se debe mantener libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. En edificios en manzana cerrada, cuyos únicos accesos y huecos estén abiertos exclusivamente hacia patios o plazas interiores, deberá existir un acceso a estos para los vehículos del servicio de extinción de incendios. Tanto las plazas o patios como los accesos antes citados cumplirán lo ya establecido previamente y lo previsto en el apartado A.2. b) En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones indicadas en el apartado 10 de este apéndice. A.2. Condiciones de aproximación de edificios. Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos industriales, así como (…) los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado anterior, deben cumplir las condiciones siguientes: - Anchura mínima libre: cinco m. - Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m. - Capacidad portante del vial: 2000 kp/m2. En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12, 50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m. B. Estructura portante. Se entenderá por estructura portante de un edificio la constituida por los siguientes elementos: forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta. - 38 -
C. Estructura principal de cubierta y sus soportes. Se entenderá por estructura principal de cubierta y sus soportes la constituida por la estructura de cubierta propiamente dicha (dintel, cercha) y los soportes que tengan como función única sustentarla, incluidos aquellos que, en su caso, soporten además una grúa. A estos efectos, los elementos estructurales secundarios, por ejemplo, correas de cubierta, no serán considerados parte constituyente de la estructura principal de cubierta. D. Cubierta ligera. Se calificará como ligera toda cubierta cuyo peso propio no exceda de 100 kg/m2. E. Carga permanente. Se interpretará como carga permanente, a los efectos de calificación de una cubierta como ligera, la resultante de tener en cuenta el conjunto formado por la estructura principal de pórticos de cubierta, más las correas y materiales de cobertura. En el caso de existencia de grúas deberá tenerse en cuenta, además, para el cómputo de la carga permanente, el peso propio de la viga carril, así como el de la propia estructura de la grúa sobre la que se mueve el polipasto. 1. Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial. No se permite la ubicación de sectores de incendio con las actividades industriales incluidas en el artículo 2: a) De riesgo intrínseco alto, en configuraciones de tipo A, según el anexo I. b) De riesgo intrínseco medio, en planta bajo rasante, en configuraciones de tipo A, según el anexo I. c) De riesgo intrínseco, medio, en configuraciones de tipo A, cuando la longitud de su fachada accesible sea inferior a cinco m. d) De riesgo intrínseco medio o bajo, en planta sobre rasante cuya altura de evacuación sea superior a 15 m, en configuraciones de tipo A, según el anexo I. e) De riesgo intrínseco alto, cuando la altura de evacuación del sector en sentido descendente sea superior a 15 m, en configuración de tipo B, según el anexo I. f)
De riesgo intrínseco medio o alto, en configuraciones de tipo B, cuando la longitud de su fachada accesible sea inferior a cinco m. - 39 -
g) De cualquier riesgo, en segunda planta bajo rasante en configuraciones de tipo A, de tipo B y de tipo C, según el anexo I. h) De riesgo intrínseco alto A-8, en configuraciones de tipo B, según el anexo I. i)
Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio cuando adopte las configuraciones de tipo A, tipo B o tipo C, o constituirá un área de incendio cuando adopte las configuraciones de tipo D o tipo E, según el anexo I. 2.1. La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se indica en la tabla 2.1.
TABLA 2.1 MÁXIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA ADMISIBLE DE CADA SECTOR DE INCENDIO
Configuración del establecimiento TIPO A (m2)
(1)-(2)-(3) 2000 1000
(2) (3) (5) 6000 4000
(3) (4) SIN LÍMITE 6000
(2)-(3) 500 400 300
(2) (3) 3500 3000 2500
(3) (4) 5000 4000 3500
(3) 2000 1500 NO ADMITIDO
(3)(4) 3000 2500 2000
ALTO 6 7 8
NOTAS A LA TABLA 2.1 (1) Si el sector de incendio está situado en primer nivel bajo rasante de calle, la máxima superficie construida admisible es de 400 m2, que puede incrementarse por aplicación de las notas (2) y (3). (2) Si la fachada accesible del establecimiento industrial es superior al 50 por ciento de su perímetro, las máximas superficies construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1, pueden multiplicarse por 1,25. (3) Cuando se instalen sistemas de rociadores automáticos de agua que no sean exigidos preceptivamente por este reglamento (anexo III), las máximas superficies construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1, pueden multiplicarse por 2. (Las notas (2) y (3) pueden aplicarse simultáneamente). (4) En configuraciones de tipo C, si la actividad lo requiere, el sector de incendios puede tener cualquier superficie, siempre que todo el sector cuente con una instalación fija automática de extinción y la distancia a límites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas sea superior a 10 m. (5) Para establecimientos industriales de tipo B, de riesgo intrínseco BAJO 1, cuya única actividad sea el almacenamiento de materiales de clase A y en el que los materiales de construcción empleados, incluidos los revestimientos, sean de clase A en su totalidad, se podrá aumentar la superficie máxima permitida del sector de incendio hasta 10.000 m2. 2.2. La distribución de los materiales combustibles en las áreas de incendio en configuraciones de tipo D y de tipo E deberán cumplir los siguientes requisitos: -
Superficie máxima de cada pila: 500 m2. Volumen máximo de cada pila: 3500 m3. Altura máxima de cada pila: 15 m. Longitud máxima de cada pila: 45 m si el pasillo entre pilas es > 2,5 m; 20 m si el pasillo entre pilas es > 1,5 m.
3. Materiales. Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en vigor el marcado “CE”. Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificarán: a) Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva clasificación europea. b) Mediante la clase que figura en segundo lugar entre paréntesis, conforme a la clasificación que establece la norma UNE-23727. - 41 -
Los productos de construcción cuya clasificación conforme a la norma UNE 23727:1990 sea válida para estas aplicaciones podrán seguir siendo utilizados después de que finalice su período de coexistencia, hasta que se establezca una nueva regulación de la reacción al fuego para dichas aplicaciones basada en sus escenarios de riesgo específicos. Para poder acogerse a esta posibilidad, los productos deberán acreditar su clase de reacción al fuego conforme a la normativa 23727:1990 mediante un sistema de evaluación de la conformidad equivalente al correspondiente al del marcado “CE” que les sea aplicable. 3.1 Productos de revestimientos: los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser: En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. En paredes y techos: C-s3 d0(M2), o más favorable. Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que se instalen en las cubiertas serán al menos de clase D-s2d0 (M3) o más favorable. Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1d0 (M1) o más favorable. Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más favorables. 3.2 Productos incluidos en paredes y cerramientos. Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, según el apartado 3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, serán, como mínimo, EI 30 (RF-30). Este requisito no será exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores industriales clasificados según el anexo I como de riesgo intrínseco bajo, ubicados en edificios de tipo B o de tipo C para los que será suficiente la clasificación Ds3 d0 (M3) o más favorable, para los elementos constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos. 3.3 Otros productos: los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de clase C-s3 d0 (M1) o más favorable. Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. 3.4 La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego exigida se acreditará mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por un organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. Conforme los distintos productos deban contener con carácter obligatorio el marcado “CE”, los métodos de ensayo aplicables en cada caso serán los definidos en las normas UNE –EN y UNE-EN ISO. La clasificación será conforme con la norma UNE-EN 13501-1.
3.5 Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, morteros, hormigones o yesos, se considerarán de clase A 1 (M0). 4. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma correspondiente de las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión. La estabilidad ante al fuego, exigible a los elementos constructivos portantes en los sectores de incendio de un establecimiento industrial, puede determinarse: - Mediante la adopción de los valores que se establecen en este anexo II, apartado 4.1 o más favorable. - Por procedimientos de cálculo, analítico o numérico, de reconocida solvencia o justificada validez. 4.1 La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que sean recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la tabla 2.2.
R 120 (EF – 120)
R 90 (EF – 90)
R 60 (EF – 60)
R 120 (EF -120)
R 180 (EF -180)
Planta sobre rasante R 30 (EF – 30)
Con independencia de la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.2, para los establecimientos industriales ubicados en edificios con otros usos, el valor exigido a sus elementos estructurales no será inferior a la exigida al conjunto del edificio en aplicación de la normativa que sea de aplicación. 4.2 Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique que su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada y, si su riesgo intrínseco es medio o alto, disponga de un sistema de extracción de humos, se podrán adoptar los valores siguientes: TABLA 2.3 NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO
Tipologías concretas. 4.2.1 Cubiertas ligeras en ubicación de tipo A. Edificación en altura
La columna “Tipo C, sobre rasante” de la tabla 2.3 será también de aplicación a la estructura principal de cubiertas ligeras en edificios exentos y a una distancia mayor de tres m respecto al límite de parcela colindante, en configuración de tipo A. 4.2.2 Naves industriales en planta baja.
La tabla 2.3 será también de aplicación tanto a la estructura principal de cubiertas ligeras como a los soportes que sustentan una entreplanta, en edificios industriales de tipo B y C, siempre que se cumpla que el 90 por ciento de la superficie del establecimiento, como mínimo, esté en planta baja, y el 10 por ciento,(…) en planta sobre rasante, y se justifique mediante cálculos que la entreplanta puede soportar el fallo de la cubierta, y que los recorridos de evacuación, desde cualquier punto del establecimiento industrial hasta una salida de planta o del edificio, no superen los 25 metros. Para actividades clasificadas de riesgo intrínseco bajo, la entreplanta podrá ser de hasta el 20 por ciento de la superficie total, y los recorridos de evacuación hasta una salida del edificio, de 50 m, siempre que el número de ocupantes sea inferior a 25 personas. 4.2.4 Naves industriales con puentes grúa.
La tabla 2.3 será también de aplicación a las estructuras principales de cubierta ligeras que, en su caso, soporten, además, una grúa (p.ej: grúa pluma o puente grúa), considerada sin carga. 4.2.5 Naves industriales de tipo A con medianerías (edificación en planta baja). A las cubiertas ligeras de los edificios industriales de tipo A con medianerías, será de aplicación lo previsto en el apartado 5.4.
La estructura principal de la cubierta puede adoptar los valores de estabilidad ante el fuego de la tabla 2.3 correspondientes a los valores de establecimiento de tipo B. Esta condición no será aplicable cuando la cubierta sea compartida por dos o más establecimientos industriales distintos. 4.3 En edificios de una sola planta con cubierta ligera, cuando la superficie total del sector de incendios esté protegida por una instalación de rociadores automáticos de agua y un sistema de evacuación de humos, los valores de la estabilidad al fuego de las estructuras portantes podrán adoptar los siguientes valores:
TABLA 2.4 Edificio de una sola planta Tipo B
Nota: cuando, de acuerdo con la tabla 2.3 o la tabla 2.4, esté permitido no justificar la estabilidad al fuego de la estructura, deberá señalizarse en el acceso principal del edificio para que el personal de los servicios de extinción tenga conocimiento de esta particularidad. En los establecimientos industriales de una sola planta, o con zonas administrativas en más de una planta pero compartimentadas del uso industrial según su reglamentación específica, situados en edificios de tipo C, separados al menos 10 m de límites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas, no será necesario justificar la estabilidad al fuego de la estructura. 4.4 La justificación de que un elemento constructivo portante alcanza el valor de estabilidad al fuego exigido se acreditará: b) Por contraste con los valores fijados en el apéndice 1 de la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios en los edificios, en su caso. c) Mediante marca de conformidad, con normas UNE o certificado de conformidad, con las especificaciones técnicas indicadas en este reglamento. Las marcas de conformidad, certificados de conformidad y ensayos de tipo serán emitidos por un organismo de control que cumpla las exigencias del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. d) Por aplicación de un método de cálculo teórico-experimental de reconocido prestigio. 5.Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento. Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe mantener las siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la norma que corresponda de las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión: a) Capacidad portante R. b) Integridad al paso de llamas y gases calientes E.
c) Aislamiento térmico I. Estos tres supuestos se consideran equivalentes en los especificados en la norma UNE 23093. a) Estabilidad mecánica (o capacidad portante). b) Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes. c) No emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego. d) Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las temperaturas que establece la norma correspondiente. 5.1 La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.2, para los elementos constructivos con función portante en dicho sector de incendio. 5.2 La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será, como mínimo, Sin función portante
(RF-120)
(RF-180)
(RF-240)
5.3 Cuando una medianería, un forjado o una pared que compartimente sectores de incendio acometa a una fachada, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como mínimo, de un m. Cuando el elemento constructivo acometa en un quiebro de la fachada y el ángulo formado por los dos planos exteriores de aquella sea menor que 135º, la anchura de la franja será, como mínimo, de dos m. La anchura de esta franja debe medirse sobre el plano de la fachada y, en caso de que existan en ella salientes que impidan el paso de las llamas, la anchura podrá reducirse en la dimensión del citado saliente. 5.4 Cuando una medianería o un elemento constructivo de compartimentación en sectores de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a un m. Esta franja podrá encontrarse:
a) Integrada en la propia cubierta, siempre que se justifique la permanencia de la franja tras el colapso de las partes de la cubierta no resistente. b) Fijada en la estructura de la cubierta, cuando esta tenga al menos la misma estabilidad al fuego que la resistencia exigida a la franja. c) Formada por una barrera de un m de ancho que justifique la resistencia al fuego requerida y se sitúe por debajo de la cubierta fijada a la medianería. La barrera no se instalará en ningún caso a una distancia mayor de 40 cm de la parte inferior de la cubierta.
La justificación de la resistencia al fuego de dicha franja se realizará mediante ensayo de tipo. Dicho ensayo se realizará en las condiciones finales de uso, incluyendo los soportes o sistemas de sujeción. No obstante, si la medianería o el elemento compartimentador se prolonga un m por encima de la cubierta, como mínimo, no es necesario que la cubierta cumpla la condición anterior. 5.5 La distancia mínima, medida en proyección horizontal, entre una ventana y un hueco, o lucernario, de una cubierta será mayor de 2,50 m cuando dichos huecos y ventanas pertenezcan a sectores de incendio distintos y la distancia vertical, entre ellos, sea menor de cinco m. 5.6 Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego, al menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, o bien a la cuarta parte de aquella cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo. Los elementos compartimentadores móviles no serán asimilables a puertas de paso a efectos de la reducción de su resistencia al fuego. 5.7 Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con un espacio exterior a él deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al fuego que no será menor de: a) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de canalizaciones de aire de ventilación, calefacción o acondicionamiento de aire.
b) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de paso de mazos o bandejas de cables eléctricos. c) Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de paso de canalizaciones de líquidos no inflamables ni combustibles. d) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de paso de canalizaciones de líquidos inflamables o combustibles. e) Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de tapas de registro de patinillos de instalaciones. f)
g) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas o pantallas de cierre automático de huecos verticales de manutención, descarga de tolvas o comunicación vertical de otro uso. Cuando las tuberías que atraviesen un sector de incendios estén hechas de material combustible o fusible, el sistema de sellado debe asegurar que el espacio interno que deja la tubería al fundirse o arder también queda sellado. Los sistemas que incluyen conductos, tanto verticales como horizontales, que atraviesen elementos de compartimentación y cuya función no permita el uso de compuertas (extracción de humos, ventilación de vías de evacuación, etc.), deben ser resistentes al fuego o estar adecuadamente protegidos en todo su recorrido con el mismo grado de resistencia al fuego que los elementos atravesados, y ensayados conforme a las normas UNE-EN aplicables. No será necesario el cumplimiento de estos requisitos si la comunicación del sector de incendio a través del hueco es al espacio exterior del edificio, ni en el caso de tuberías de agua a presión, siempre que el hueco de paso esté ajustado a ellas. 5.8 La resistencia al fuego del cerramiento que delimita un establecimiento de tipo D (excepto los de riesgo bajo 1), respecto a limites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas, debe ser como mínimo EI 120, a no ser que la actividad se realice a una distancia igual o mayor que cinco m de aquel o que la normativa urbanística aplicable garantice dicha distancia entre el área de incendio y el lindero. 5.9 La justificación de que un elemento constructivo de cerramiento alcanza el valor de resistencia al fuego exigido se acreditará:
a) Por contraste con los valores fijados en el apéndice 1 de la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios en los edificios, o en la normativa de aplicación en su caso. b) Mediante marca de conformidad con normas UNE o certificado de conformidad o ensayo de tipo con las normas y especificaciones técnicas indicadas en el anexo IV de este reglamento. Las marcas de conformidad, certificados de conformidad y ensayos de tipo serán emitidos por un organismo de control que cumpla las exigencias del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 6.Evacuación de los establecimientos industriales. 6.1 Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de las siguientes expresiones: P = 1,10 p, cuando p < 100. P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200. P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500. P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p. Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero inmediatamente superior. 6.2 Cuando en un edificio de tipo A coexistan actividades industriales y no industriales, la evacuación de los espacios ocupados por todos los usos que se realice a través de los elementos comunes debe satisfacer las condiciones establecidas en la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios en los edificios o en la normativa equivalente que sea de aplicación, o en el apartado 6.3, en el caso de que todos los establecimientos sean de uso industrial. La evacuación del establecimiento industrial podrá realizarse por elementos comunes del edificio, siempre que el acceso a estos se realice a través de un vestíbulo previo. Si el número de empleados del establecimiento industrial es superior a 50 personas, deberá contar con una salida independiente del resto del edificio. 6.3 La evacuación de los establecimientos industriales que estén ubicados en edificiosde tipo B (según el anexo I) debe satisfacer las condiciones expuestas a continuación. La referencia en su caso a los artículos que se citan de la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios en los
edificios se entenderá a los efectos de definiciones, características generales, cálculo, etc., cuando no se concreten valores o condiciones específicas. 1. Elementos de la evacuación: origen de evacuación, recorridos de evacuación, altura de evacuación, rampas, ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos móviles y salidas se definen de acuerdo con el artículo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.1, subapartados 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6, respectivamente. 2. Número y disposición de las salidas: además de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.2, se ampliará lo siguiente: Los establecimientos industriales clasificados, de acuerdo con el anexo I de este reglamento, como de riesgo intrínseco alto deberán disponer de dos salidas alternativas. Los de riesgo intrínseco medio deberán disponer de dos salidas cuando su número de empleados sea superior a 50 personas. Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio de los establecimientos industriales no superarán los valores indicados en el siguiente cuadro y prevalecerán sobre las establecidas en el artículo 7.2 de la NBE/CPI/96: Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas Riesgo
recorrido único Bajo(*)
35m(**)
25 m(***)
(*) Para actividades de producción o almacenamiento clasificadas como riesgo bajo nivel 1, en las que se justifique que los materiales implicados sean exclusivamente de clase A y los productos de construcción, incluidos los revestimientos, sean igualmente de clase A, podrá aumentarse la distancia máxima de recorridos de evacuación hasta 100 m. (**) La distancia se podrá aumentar a 50 m si la ocupación es inferior a 25 personas. (***) La distancia se podrá aumentar a 35 m si la ocupación es inferior a 25 personas. En las zonas de los sectores cuya actividad impide la presencia de personal (por ejemplo, almacenes de operativa automática), los requisitos de evacuación serán de aplicación a las zonas de mantenimiento. Esta particularidad deberá ser justificada. 3. Disposición de escaleras y aparatos elevadores: de acuerdo con el artículo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.3, subapartados 7.3.1, párrafos a) y c), 7.3.2, y 7.3.3.
Las escaleras que se prevean para evacuación descendente serán protegidas, conforme al apartado 10.1 de la NBE/CPI/96, cuando se utilicen para la evacuación de establecimientos industriales que, en función de su nivel de riesgo intrínseco, superen la altura de evacuación siguiente: Riesgo alto:
Las escaleras para evacuación ascendente serán siempre protegidas. 4. Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras: de acuerdo con el artículo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.4, subapartados 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3. 5. Características de las puertas: de acuerdo con el artículo 8 de la NBE-CPI/96, apartado 8.1. No serán aplicables estas condiciones a las puertas de las cámaras frigoríficas. 6.
7. Características de las escaleras: de acuerdo con el artículo 9 de la NBE-CPI/96, párrafos a), b), c), d) y e). 8. Características de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los vestíbulos previos: de acuerdo con el artículo 10 de la NBE-CPI/96, apartados 10.1, 10.2 y 10.3. 9. Señalización e iluminación: de acuerdo con el artículo 12 de la NBE-CPI/96, apartados 12.1, 12.2 y 12.3; además, deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. 6.4 La evacuación de los establecimientos industriales que estén ubicados en edificios de tipo C (según el anexo I) debe satisfacer las condiciones siguientes: 1.
6.5 Las disposiciones en materia de evacuación y señalización en los establecimientos industriales que estén ubicados en configuraciones de tipo D y E serán conformes a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, y en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, y cumplirán, además, los requisitos siguientes: Anchura de la franja perimetral: la altura de la pila y como mínimo 5 m. Anchura para caminos de acceso de emergencia: 4,5 m Separación máxima entre caminos de emergencia: 65 m Anchura mínima de pasillos entre pilas: 1,5 m 7.Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios industriales. La eliminación de los humos y gases de la combustión, y, con ellos, del calor generado, de los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales debe realizarse de acuerdo con la tipología del edificio en relación con las características que determinan el movimiento del humo. 7.1 Dispondrán de sistema de evacuación de humos: a) Los sectores con actividades de producción: 1.º De riesgo intrínseco medio y superficie construida > 2000 m2. 2.º De riesgo intrínseco alto y superficie construida >1000 m2. b) Los sectores con actividades de almacenamiento:
1.º De riesgo intrínseco medio y superficie construida > 1000 m2. 2.ºDe riesgo intrínseco alto y superficie construida > 800 m2. Para naves de menor superficie, se podrán aplicar los siguientes valores mínimos de la superficie aerodinámica de evacuación de humos. a) Los sectores de incendio con actividades de producción, montaje, transformación, reparación y otras distintas al almacenamiento si: 1.º Están situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o medio, a razón de un mínimo de superficie aerodinámica de 0,5 m2/150 m2 o fracción. 2.º Están situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o medio, a razón de un mínimo de superficie aerodinámica de 0,5 m2 /200 m2, o fracción. b) Los sectores de incendio con actividades de almacenamiento si: 1.º Están situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o medio, a razón de un mínimo de superficie aerodinámica de 0,5 m2/100 m2, o fracción. 2.º Están situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o medio, a razón de un mínimo de superficie aerodinámica de 0,5 m2/150 m2, o fracción. La ventilación será natural a no ser que la ubicación del sector lo impida; en tal caso, podrá ser forzada. Los huecos se dispondrán uniformemente repartidos en la parte alta del sector, ya sea en zonas altas de fachada o cubierta. Los huecos deberán ser practicables de manera manual o automática. Deberá disponerse, además, de huecos para entrada de aire en la parte baja del sector, en la misma proporción de superficie requerida para los de salida de humos, y se podrán computar los huecos de las puertas de acceso al sector. 7.2 El diseño y ejecución de los sistemas de control de humos y calor se realizará de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-23 585. En casos debidamente justificados se podrá utilizar otra normativa internacional de reconocido prestigio. 8. Almacenamientos. Los almacenamientos se caracterizan por los sistemas de almacenaje, cuando se realizan en estanterías metálicas. Se clasifican en autoportantes o independientes, que, en ambos casos, podrán ser automáticos y manuales.
8.1 Sistema de almacenaje en estanterías metálicas. Requisitos. 1
Los revestimientos zincados con espesores inferiores a 100µ deben ser de la clase Bs3d0 (M1).
Para la estructura principal de sistemas de almacenaje con estanterías metálicas sobre rasante o bajo rasante sin sótano se podrán adoptar los valores siguientes: Sistema de almacenaje independiente o autoportante operado manualmente
NO Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
R30(EF30) R60(EF60)
Sistema de almacenaje independiente o autoportante operado automáticamente Nivel de riesgo intrínseco
R15(EF-15) No se exige
R30(EF-30) R15(EF-15)
Riesgo alto 1
8.2 Los sistemas de almacenaje en estanterías metálicas operadas manualmente deben cumplir los requisitos siguientes: a) En el caso de disponer de sistema de rociadores automáticos, respetar las holguras para el buen funcionamiento del sistema de extinción. b) Las dimensiones de las estanterías no tendrán más limitación que la correspondiente al sistema de almacenaje diseñado. c) Los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación deberán tener una anchura libre igual o mayor que un m. d) Los pasos transversales entre estanterías deberán estar distanciados entre sí en longitudes máximas de 10 m para almacenaje manual y 20 m para almacenaje mecanizado, longitudes que podrán duplicarse si la ocupación en la zona de almacén es inferior a 25 personas. El ancho de los pasos será igual al especificado en el párrafo c). 8.3 Los sistemas de almacenaje en estanterías metálicas operadas automáticamente deben cumplir los párrafos a) y b) del apartado anterior, además de los requisitos siguientes: a) Estar ancladas solidamente al suelo. b) Disponer de toma de tierra. c) Desde la parte superior de la mercancía almacenada deberá existir un hueco mínimo libre hasta el techo de un m.
Nota: los requisitos constructivos de los sistemas se complementan con lo especificado en el resto de apartados de este anexo. 9.Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales. Las instalaciones de los servicios eléctricos (incluyendo generación propia, distribución, toma, cesión y consumo de energía eléctrica), las instalaciones de energía térmica procedente de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos (incluyendo almacenamiento y distribución del combustible, aparatos o equipos de consumo y acondicionamiento térmico), las instalaciones frigoríficas, las instalaciones de empleo de energía mecánica (incluyendo generación, almacenamiento, distribución y aparatos o equipos de consumo de aire comprimido) y las instalaciones de movimiento de materiales, manutención y elevadores de los establecimientos industriales cumplirán los requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que específicamente las afectan. En los establecimientos industriales existentes, estas instalaciones pueden continuar según la normativa aplicable en el momento de su implantación, mientras queden amparadas por ella. En el caso de que los cables eléctricos alimenten a equipos que deban permanecer en funcionamiento durante un incendio, deberán estar protegidos para mantener la corriente eléctrica durante el tiempo exigible a la estructura de la nave en que se encuentre. 10. Riesgo de fuego forestal. La ubicación de industrias en terrenos colindantes con el bosque origina riesgo de incendio en una doble dirección: peligro para la industria, puesto que un fuego forestal la puede afectar, y peligro de que un fuego en una industria pueda originar un fuego forestal. La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones de aproximación a los edificios (ver apartado A.2.). Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco, de forma circular, de 12,5 m de radio. Los establecimientos industriales de riesgo medio y alto ubicados cerca de una masa forestal han de mantener una franja perimetral de 25 m de anchura permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva con la masa forestal esclarecida y las ramas bajas podadas. En lugares de viento fuerte y de masa forestal próxima se ha de aumentar la distancia establecida en un 100 por cien, al menos en las direcciones de los vientos predominante.
ANEXO III Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales 1. Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel. 2. Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, a que se refiere el apartado anterior, cumplirán los requisitos que, para ellos, establece el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que lo complementan. 3. Sistemas automáticos de detección de incendio. 3.1 Se instalarán sistemas automáticos de detección de incendios en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen: a) Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento si: 1.º Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o superior. 2.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 2.000 m2 o superior. 3.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior. 4.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 3.000 m2 o superior. 5.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 2.000 m2 o superior. b) Actividades de almacenamiento si: 1.º Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 150 m2 o superior.
2.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior. 3.º Están ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 500 m2 o superior. 4.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1.500 m2 o superior. 5.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 800 m2 o superior. NOTA: cuando es exigible la instalación de un sistema automático de detección de incendio y las condiciones del diseño (apartado 1 de este anexo) den lugar al uso de detectores térmicos, aquella podrá sustituirse por una instalación de rociadores automáticos de agua. 4. Sistemas manuales de alarma de incendio. 4.1 Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen: a) Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento, si: Su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior, o No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, según el apartado 3.1 de este anexo. b) Actividades de almacenamiento, si: Su superficie total construida es de 800 m2 o superior, o No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, según el apartado 3.1 de este anexo. 4.2 Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio, se situará, en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m.
5. Sistemas de comunicación de alarma. 5.1 Se instalarán sistemas de comunicación de alarma en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales, si la suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial es de 10.000 m2 o superior. 5.2 La señal acústica transmitida por el sistema de comunicación de alarma de incendio permitirá diferenciar si se trata de una alarma por "emergencia parcial" o por "emergencia general", y será preferente el uso de un sistema de megafonía. 6. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 6.1 Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios ("red de agua contra incendios"), si: a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o específicas, de acuerdo con el artículo 1 de este reglamento. b) Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como Red de bocas de incendio equipadas (BIE). Red de hidrantes exteriores. Rociadores automáticos. Agua pulverizada. Espuma. Cuando en una instalación de un establecimiento industrial coexistan varios de estos sistemas, el caudal y reserva de agua se calcularán considerando la simultaneidad de operación mínima que a continuación se establece, y que se resume en la tabla adjunta. Sistemas de BIE e hidrantes: [1] + [2] caso (a) Edificios con plantas al nivel de rasante solamente: Caudal de agua requerido por el sistema de hidrantes (QH). Reserva de agua necesaria para el sistema de hidrantes (RH). [1] + [2] caso (b) Edificios con plantas sobre rasante:
Suma de caudales requeridos para BIE (QB) y para hidrantes (QH). Suma de reserva de agua necesaria para BIE (RB) y para hidrantes (RH). Sistemas de BIE y de rociadores automáticos [1] + [3]: Caudal de agua requerido para rociadores automáticos (QRA). Reserva de agua necesaria para rociadores automáticos (RRA). Sistemas de BIE, de hidrantes y de rociadores automáticos [1] + [2] + [3]: Suma de caudales del 50 por ciento requerido para hidrantes (0,5 QH) según tabla del apartado 7.2, y el requerido para rociadores automáticos (QRA). Suma del 50 por ciento de la reserva de agua necesaria para hidrantes (0,5 RH) y la necesaria para rociadores automáticos (RRA). Sistemas de hidrantes y de rociadores automáticos [2] + [3]: El caudal mínimo exigible será el necesario para el sistema que requiere el mayor caudal. La reserva mínima exigible será la necesaria para la instalación del sistema que requiera la mayor reserva de agua. Sistemas de hidrantes y de agua pulverizada [2] + [4]: El caudal mínimo exigible será el necesario para la instalación del sistema que requiera el mayor caudal. La reserva mínima exigible será la necesaria para la instalación del sistema que requiera la mayor reserva de agua. Sistemas de hidrantes y de espuma [2] + [5]: El caudal mínimo exigible será el necesario para la instalación del sistema que requiera el mayor caudal. La reserva mínima exigible será la necesaria para la instalación del sistema que requiera la mayor reserva de agua. Sistemas de hidrantes, de agua pulverizada y de espuma [2] + [4] + [5]:
Suma de caudales requeridos para agua pulverizada (QAP) y para espuma (QE), y en todo caso, como mínimo, el caudal de hidrantes. Suma de reservas de agua necesaria para agua pulverizada (RAP) y para espuma (RE), que, en todo caso, será la reserva necesaria para el sistema de hidrantes. Sistemas de rociadores automáticos y de agua pulverizada [3] + [4]: El caudal mínimo exigible será el necesario para el sistema que requiera el mayor caudal. La reserva mínima exigible será la necesaria para la instalación del sistema que requiera la mayor reserva de agua. Sistemas de rociadores automáticos y de espuma [3] + [5]: El caudal mínimo exigible será el necesario para la instalación del sistema que requiera mayor caudal. La reserva mínima exigible será la necesaria para la instalación del sistema que requiera la mayor reserva de agua Sistemas de agua pulverizada y de espuma [4] + [5]: Suma de caudales requeridos para agua pulverizada (QAP) y para espuma (QE). Suma de reservas de agua necesaria para agua pulverizada (RAP) y para espuma (RE).
(a) QH/RH) (b) QB+QH/RB+RH)
(a) QH/RH 0.5 QH (b) + QB+QH/ QRA RB+RH 0,5 RH + RRA
Q mayor R mayor (una instal.)
QAP + QE [3] ROCIADORES AUTOMÁTICOS [4] AGUA PULVERIZADA [5] ESPUMA
0,5 QH + QAP/ Q + Q AP E 0,5 RH + RAP RAP + RE Q mayor R mayor (una instal.)
Q mayor R mayor (una instalación)
Q mayor R mayor (una instalación) Q mayor R mayor (una instalación)
RAP + RE Q mayor R mayor (una instalación) QAP + QE RAP + RE
CATEGORÍA DE ABASTECIMIENTO (según norma UNE 23.500 ) Se adoptará conforme a los sistemas de extinción instalados BIE Categoría III Hidrantes Categoría II Agua pulverizada Categoría I Espuma Categoría I Rociadores automáticos ( según Norma UNE-EN 12845)
7. Sistemas de hidrantes exteriores. 7.1 Necesidades. Se instalará un sistema de hidrantes exteriores si: a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o específicas, de acuerdo con el artículo 1 de este reglamento. b) Concurren las circunstancias que se reflejan en la tabla siguiente: TABLA 3.1 HIDRANTES EXTERIORES EN FUNCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA ZONA, SU SUPERFICIE CONSTRUIDA Y SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO
Configuración de la zona de incendio A
Superficie del sector o área de incendio (m2) >300 >1000
Riesgo Intrínseco Bajo
>1000 >2500 >3500
>2000 >3500
>5000 >15000
Nota: cuando se requiera un sistema de hidrantes, la instalación debe proteger todas las zonas de incendio que constituyen el establecimiento industrial. * No es necesario cuando el riesgo es bajo 1 (tabla 1.3). 7.2 Implantación. El número de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinará haciendo que se cumplan las condiciones siguientes:
a) La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 m, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante. b) Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) deberá tener una salida de 100 mm. c) La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al menos de cinco m. Si existen viales que dificulten cumplir con estas distancias, se justificarán las realmente adoptadas. d) Cuando, por razones de ubicación, las condiciones locales no permitan la realización de la instalación de hidrantes exteriores deberá justificarse razonada y fehacientemente. 7.3 Caudal requerido y autonomía. Las necesidades de agua para proteger cada una de las zonas (áreas o sectores de incendio) que requieren un sistema de hidrantes se hará de acuerdo con los valores de la siguiente tabla.
CONFIGURACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL TIPO A B C DyE
NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO BAJO
--1000 2000 3000
--90 90 90
NOTAS: 1) Cuando en un establecimiento industrial, constituido por configuraciones de tipo C, D o E, existan almacenamientos de productos combustibles en el exterior, los caudales indicados en la tabla se incrementarán en 500 l/min.
2) La presión mínima en las bocas de salida de los hidrantes será de cinco bar cuando se estén descargando los caudales indicados. 3) Para establecimientos para los que por su ubicación esté justificada la no realización de una instalación específica, si existe red pública de hidrantes, deberá indicarse en el proyecto la situación del hidrante más próximo y la presión mínima garantizada. 8. Extintores de incendio. 8.1 Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales. Nota: en las zonas de los almacenamientos operados automáticamente, en los que la actividad impide el acceso de personas, podrá justificarse la no instalación de extintores El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 del apéndice 1 del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. Cuando en el sector de incendio coexistan combustibles de la clase A y de la clase B, se considerará que la clase de fuego del sector de incendio es A o B cuando la carga de fuego aportada por los combustibles de clase A o de clase B, respectivamente, sea, al menos, el 90 por ciento de la carga de fuego del sector. En otro caso, la clase de fuego del sector de incendio se considerará A-B. 8.2 Si la clase de fuego del sector de incendio es A o B, se determinará la dotación de extintores del sector de incendio de acuerdo con la tabla 3.1 o con la tabla 3.2, respectivamente. Si la clase de fuego del sector de incendio es A-B, se determinará la dotación de extintores del sector de incendio sumando los necesarios para cada clase de fuego (A y B), evaluados independientemente, según la tabla 3.1 y la tabla 3.2, respectivamente. Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase C que puedan aportar una carga de fuego que sea, al menos, el 90 por ciento de la carga de fuego del sector, se determinará la dotación de extintores de acuerdo con la reglamentación sectorial específica que les afecte. En otro caso, no se incrementará la dotación de extintores si los necesarios por la presencia de otros combustibles (A y/o B) son aptos para fuegos de clase C. Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase D, se utilizarán agentes extintores de características especificas adecuadas a la naturaleza del combustible, que podrán proyectarse sobre el fuego con extintores, o medios manuales, de acuerdo con la situación y las recomendaciones particulares del fabricante del agente extintor.
TABLA 3.1 DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES EN SECTORES DE INCENDIO CON CARGA DE FUEGO APORTADA POR COMBUSTIBLES DE CLASE A
TABLA 3.2 DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES EN SECTORES DE INCENDIO CON CARGA DE FUEGO APORTADA POR COMBUSTIBLES DE CLASE B
50 < V ≤ 100
100 < V ≤ 200
(1) Cuando más del 50 por ciento del volumen de los combustibles líquidos, V, esté contenido en recipientes metálicos perfectamente cerrados, la eficacia mínima del extintor puede reducirse a la inmediatamente anterior de la clase B, según la Norma UNE-EN 3-7. (2) Cuando el volumen de combustibles líquidos en el sector de incendio, V, supere los 200 l, se incrementará la dotación de extintores portátiles con extintores móviles sobre ruedas, de 50 kg de polvo BC, o ABC, a razón de: Un extintor, si:
Si el volumen de combustibles de clase B supera los 2000 l, se determinará la protección del sector de incendio de acuerdo con la reglamentación sectorial específica que lo afecte. 8.3 No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V. La protección de estos se realizará con extintores de dióxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se determinará según el tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de cinco kg de dióxido de carbono y seis kg de polvo seco BC o ABC. 8.4 El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. 8.5 Se instalarán extintores portátiles en todas las áreas de incendio de los establecimientos industriales (de tipo D y tipo E), excepto en las áreas cuyo nivel de riesgo intrínseco sea bajo 1. La dotación estará de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, excepto el recorrido máximo hasta uno de ellos, que podrá ampliarse a 25 m. 9.
9.1 Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos industriales si: a) Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o superior. b) Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 500 m2 o superior. c) Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 200 m2 o superior. - 70 -
d) Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1000 m2 o superior. e) Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 500 m2 o superior. f)
Nota: en las zonas de los almacenamientos operados automáticamente, en los que la actividad impide el acceso de personas, podrá justificarse la no instalación de bocas de incendio equipadas. 9.2
Tipo de BIE y necesidades de agua.
Además de los requisitos establecidos en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, para su disposición y características se cumplirán las siguientes condiciones hidráulicas: NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL
* Se admitirá BIE 25 mm como toma adicional del 45mm, y se considerará, a los efectos de cálculo hidráulico, como BIE de 45 mm. El caudal unitario será el correspondiente a aplicar a la presión dinámica disponible en la entrada de la BIE, cuando funcionen simultáneamente el número de BIE indicado, el factor "K" del conjunto, proporcionado por el fabricante del equipo. Los diámetros equivalentes mínimos serán 10 mm para BIE de 25 y 13 mm para las BIE de 45 mm. Se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a dos bar ni superior a cinco bar, y, si fuera necesario, se dispondrán dispositivos reductores de presión. 10.
11. Sistemas de rociadores automáticos de agua. Se instalarán sistemas de rociadores automáticos de agua en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen: a) Actividades de producción, montajes, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento si: 1.º Están ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 500 m2 o superior. 2.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 2500 m2 o superior. 3.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 1000 m2 o superior. 4.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 3500 m2 o superior. 5.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 2000 m2 o superior. b) Actividades de almacenamiento si: 1.º Están ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 300 m2 o superior. 2.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1500 m2 o superior. 3.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 800 m2 o superior. 4.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 2000 m2 o superior. 5.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 1000 m2 o superior.
NOTA:Cuando se realice la instalación de un sistema de rociadores automáticos de agua, concurrentemente con la de un sistema automático de detección de incendio que emplee detectores térmicos de acuerdo con las condiciones de diseño (apartado 1 de este anexo), quedará cancelada la exigencia del sistema de detección. 12.
Se instalarán sistemas de agua pulverizada cuando por la configuración, contenido, proceso y ubicación del riesgo sea necesario refrigerar partes de este para asegurar la estabilidad de su estructura, y evitar los efectos del calor de radiación emitido por otro riesgo cercano. Y en aquellos sectores de incendio y áreas de incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas (artículo 1 de este reglamento). 13.
Se instalarán sistemas de espuma física en aquellos sectores de incendio y áreas de incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales, sectoriales o específicas (artículo 1 de este reglamento) y, en general, cuando existan áreas de un sector de incendio en las que se manipulan líquidos inflamables que, en caso de incendios, puedan propagarse a otros sectores. 14.
Se instalarán sistemas de extinción por polvo en aquellos sectores de incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas (artículo 1 de este reglamento). 15.
15.1 Se instalarán sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando: a) Sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas (artículo 1 de este reglamento). b) Constituyan recintos donde se ubiquen equipos electrónicos, centros de cálculo, bancos de datos, centros de control o medida y análogos y la protección con sistemas de agua pueda dañar dichos equipos. 16.
16.1 Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación los sectores de incendio de los edificios industriales cuando: a) Estén situados en planta bajo rasante. b) Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 10 personas y sean de riesgo intrínseco medio o alto. c) En cualquier caso, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 25 personas.
Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia:
a) Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios (citadas en el anexo II.8 de este reglamento) o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial. b) Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los sistemas de protección contra incendios. 16.3 condiciones:
La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes
a) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de servicio. b) Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. c) Proporcionará una iluminancia de un lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación. d) La iluminancia será, como mínimo, de cinco lx en los espacios definidos en el apartado 16.2 de este anexo. e) La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. f) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias.
ANEXO IV Relación de normas UNE de obligado cumplimiento en la aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales UNE 23093 – 1: 1998.
BOE 303 de 17 de diciembre de 2004
Microsoft Word - rscieiAPICI-dic2004
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industri...