Source: https://www.slideshare.net/jakubtabor/poradnik-m-ii-b
Timestamp: 2018-02-21 20:42:49+00:00
Document Index: 125674928

Matched Legal Cases: ['art. 20', 'art. 12', 'art. 11', 'art. 40', 'art. 15', 'art. 39', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 6', 'art. 4', 'art. 11', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 17', 'art. 23', 'art. 24']

Abraham ĺ»Yd Ksiä™Ga ĺšWiä™Tej Ma... by Miroslaw Duczkowski 7895 views
Grant Thornton - Magazyn PLUS Podatki by Grant Thornton 855 views
Protokoly zespolu ds zieleni miejsk... by Przemysław Filar 2809 views
Akt des Glaubens by Markus Zeitlhofer 471 views
Negociacion colectiva ii by CC.OO. - Telefóni... 600 views
Dialog polish ukrainan chamber of... by Fundacja "Merkury" 1140 views
1. MINSTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków Warszawa, marzec 2016 r.
2. -2- Spis treści 1. Wstęp .............................................................................................................................................. 5 2. Regulacje prawne i polityki ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej budynków ....................................................................................................................................... 6 2.1. Polityka Unii Europejskiej w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynkach.......................................................................................... 6 2.2. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków wraz z aktami wykonawczymi ...... 7 2.3. Ustawa o odnawialnych źródłach energii ........................................................................ 9 2.4. Zmiana przepisów techniczno-budowlanych oraz wymagań określających standardy projektowania ...................................................................................................................................... 9 2.5. Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.............................. 11 2.6. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów .................................................... 11 2.7. Krajowe plany oraz strategie wspierające poprawę efektywności energetycznej budynków ....................................................................................................................................... 13 3. Cel sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz przeprowadzania kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w budynkach ................................................ 15 3.1. Czemu służy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej ......................... 15 3.2. Czemu służą kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji? ........................ 17 4. Sposoby poprawy charakterystyki energetycznej budynków w podziale na ich rodzaj (mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, użyteczności publicznej i inne) ...................... 19 4.1. Ogólne informacje o efektywności energetycznej budynków [37]................................. 19 4.1.1. Budynki nowe..................................................................................................20 4.1.2. Budynki użytkowane .......................................................................................21 4.1.3. Budynki zabytkowe .........................................................................................22 4.1.4. Budynki publiczne ...........................................................................................22 4.2. Określenie opłacalnych sposobów poprawy efektywności energetycznej właściwych dla typów budynków................................................................................................................................ 23 4.2.1. Kształt, orientacja i otoczenie budynku............................................................24 4.2.2. Przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste [23], [24], [25]...................................26 4.2.3. Przegrody zewnętrzne przezroczyste [25].......................................................29 4.2.3.1. Ramy okien.................................................................................................................... 30 4.2.3.2. Oszklenia....................................................................................................................... 30 4.2.4. Systemy przeciwsłoneczne .............................................................................32 4.2.5. Szczelność powietrzna [25].............................................................................32 4.2.6. Szczelność dyfuzyjna [25] ...............................................................................34 4.2.7. Instalacje ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej [23], [26] ...............34 4.2.7.1. Budynki mieszkalne jednorodzinne (bez opcji chłodzenia) ........................................... 38 4.2.7.2. Budynki mieszkalne wielorodzinne (bez opcji chłodzenia)............................................ 39 4.2.7.3. Budynki użyteczności publicznej (bez opcji chłodzenia) ............................................... 39
3. -3- 4.2.8. Instalacja klimatyzacji [23]...............................................................................40 4.2.9. Instalacja oświetlenia [23] ...............................................................................42 4.2.10. Systemy automatycznej regulacji dla instalacji [26] .........................................42 4.2.11. Akumulatory cieplne [32], [33], [34] .................................................................42 4.2.12. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ....................................................45 4.2.12.1. Energia słoneczna [32],[33],[34].................................................................................... 46 4.2.12.2. Energia geotermalna [33] .............................................................................................. 47 4.2.12.3. Energia ze spalania biomasy [32].................................................................................. 48 4.2.13. Inne środki poprawy ........................................................................................49 4.2.14. Budynki pasywne [34] .....................................................................................49 4.3. Wskazówki dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w taki sposób, aby możliwe było projektowanie budynków efektywnych energetycznie i wykorzystanie w budynkach ciepła sieciowego lub OZE.................... 50 4.3.1. Plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .............................................................................................50 4.3.2. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)[35]...............................52 4.3.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej [35]................................................................53 4.4. Wskazówki dla inwestorów, właścicieli, zarządców użytkowników budynków lub ich części m.in. w zakresie: termomodernizacji, wykorzystania OZE lub ciepła sieciowego, zmiany zachowań ....................................................................................................................................... 53 4.5. Wskazówki dla projektantów i wykonawców w zakresie: projektowania i budowy budynków efektywnych energetycznie, termomodernizacji, wykorzystania OZE lub ciepła sieciowego, zmiany zachowań .......................................................................................................... 55 4.6. Budynki o niskim zużyciu energii................................................................................... 55 4.7. Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych. 57 4.7.1. System europejski – wyroby z oznakowaniem CE...........................................58 4.7.2. System krajowy – wyroby oznakowane znakiem budowlanym ........................58 4.7.3. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na podstawie tzw. „zasadzie wzajemnego uznawania”...............................................................................................58 5. Finansowe środki wsparcia w zakresie inwestycji wspierających rozwój budownictwa efektywnego energetycznie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii .................... 59 5.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) [35] ....... 59 5.1.1. Środki krajowe.................................................................................................59 5.1.2. System zielonych inwestycji GIS.....................................................................63 5.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko....................................................................... 64 5.2. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) ..................................................................... 64 5.3. Fundusz Termomodernizacji i Remontów [38] .............................................................. 79 5.4. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)........................................................................ 81 5.5. Inne, wybrane źródła dofinansowania, w tym banki komercyjne .................................. 81
4. -4- 5.6. Łączne zestawienie źródeł finansowania (za wyjątkiem Regionalnych Programów Operacyjnych) ................................................................................................................................... 81 6. Przykłady zrealizowanych inwestycji z wykorzystaniem środków wsparcia........................ 83 6.1. Gmina Mircze................................................................................................................. 83 6.1.1. Budynek Urzędu Gminy ..................................................................................83 6.1.2. Budynki Zespołu Szkół w Mirczu .....................................................................84 6.1.3. Budynek remizo-świetlicy ................................................................................85 6.2. Laboratorium Edukacyjno–Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii WGGIOŚ AGH w Miękini................................................................................................................... 86 6.3. Gmina Libiąż.................................................................................................................. 88 6.4. Gmina Nasielsk.............................................................................................................. 88 6.5. Gmina Słomniki.............................................................................................................. 89 6.5.1. Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka..........................................................89 6.5.2. Hala rekreacyjno-sportowa w Słomnikach.......................................................91 6.5.3. Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Waganowicach...............................92 6.6. Gmina Karczew ............................................................................................................. 93
5. -5- 1. Wstęp Niniejszy poradnik stanowi zbiór informacji na temat efektywności energetycznej budynków, przydatnych na etapie projektowania, budowy, jak również podczas użytkowania budynków lub ich części. W dokumencie tym omówiono środki mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz regulacje prawne w tym zakresie. Opracowanie ma na celu podsumowanie informacji o dostępnych środkach poprawy charakterystyki energetycznej budynków wraz z podziałem na ich rodzaj, jak również upowszechnienie wiedzy w zakresie efektywności energetycznej budynków. Poradnik jest kierowany do szerokiego grona odbiorców, m. in.: właścicieli i użytkowników budynków lub ich części, inwestorów, zarządców budynków, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców budowlanych, architektów, inżynierów, osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji oraz audytorów energetycznych. Dla inwestorów, właścicieli, zarządców oraz użytkowników budynków lub ich części umieszczono informacje dotyczące m. in. wznoszenia, zakupu lub najmu budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej, termomodernizacji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii lub ciepła sieciowego, zmiany zachowań. Dla projektantów i wykonawców skierowano wskazówki w zakresie: projektowania i budowy budynków efektywnych energetycznie, termomodernizacji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii lub ciepła sieciowego, szerzenia idei zmiany zachowań. W dokumencie zawarto również wskazówki dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w celu umożliwienia wykorzystania w budynkach ciepła sieciowego lub odnawialnych źródeł energii oraz odpowiedniego sytuowania budynków na działkach w sposób pozwalający na maksymalne wykorzystanie zysków słonecznych. Dokument stanowi wypełnienie postanowień art. 20 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], zgodnie z którym państwa członkowskie Unii Europejskiej podejmują środki w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom procesu budowlanego szerokiego zakresu informacji na temat różnych metod i praktyk służących poprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dokument ten stanowi ponadto odpowiedź na wymaganie płynące z art. 12 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [2], obligującego państwa członkowskie UE do podejmowania stosownych działań (w tym informacyjnych) promujących i umożliwiających efektywne wykorzystanie energii przez małych odbiorców energii. Odzwierciedleniem powyższych postanowień dyrektyw w polskim porządku prawnym są: art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej [3] oraz art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków [4]. Przepisy te zobowiązują ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych oraz szkoleniowych o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej, jak również do prowadzenia kampanii informacyjnej służącej poprawie charakterystyki energetycznej budynków.
6. -6- 2. Regulacje prawne i polityki ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej budynków 2.1. Polityka Unii Europejskiej w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynkach Właściwe kształtowanie polityki klimatyczno- energetycznej, zapewniającej między innymi redukcję emisji gazów cieplarnianych, wspierającej zwiększenie stosowania energii odnawialnej oraz wzrost efektywności wykorzystania energii dzięki bardziej energooszczędnym budynkom jest jednym z istotnych wyzwań wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej. Prowadzone prace w zakresie tej polityki powinny jednocześnie przynieść wzrost innowacyjności, wdrożenie nowych technologii w budownictwie i technice instalacyjnej oraz zmniejszenie energochłonności, jak i generowanie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji wzrost konkurencyjności gospodarki i zamożności obywateli. Obecnie głównym instrumentem prawa europejskiego, który reguluje obszar efektywnego wykorzystania energii w budynkach, jest dyrektywa 2010/31/UE [1]. Dyrektywa ta zastąpiła dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [5]. Powyższe dyrektywy mają charakter ramowy, co oznacza, że nie ustanowiono w nich poziomów wymagań obowiązujących jednolicie we wszystkich krajach UE, a zobowiązano jedynie państwa członkowskie do ustalenia konkretnych wymagań i wprowadzenia odpowiednich mechanizmów. W ocenie projektodawcy dyrektyw elementy takie jak certyfikacja energetyczna budynków lub ich części, podlegających obrotowi, zwiększenie wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynków oraz regularna kontrola systemów ogrzewania i klimatyzacji przyczyniają się do poprawy charakterystyki całego sektora budynków, z punktu widzenia redukcji zużycia paliw nieodnawialnych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zapewnienia komfortu cieplnego użytkownikom. Oprócz tego podkreślona została szczególna rola sektora publicznego, jako tego, który powinien dawać przykład i wskazywać nowe kierunki w obszarze efektywności energetycznej, szczególnie mając na uwadze fakt, że powierzchnia budynków będących własnością publiczną lub zajmowanych przez instytucje publiczne stanowi około 12% całkowitej powierzchni budynków w UE. Postanowienia ww. dyrektyw obejmują kwestie związane z ograniczeniem zapotrzebowania na energię przez nowo wznoszone oraz użytkowane budynki poprzez wprowadzenie zróżnicowanych instrumentów regulacyjnych. Należy do nich wymóg ustanowienia optymalnych kosztowo wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej dla nowo wznoszonych oraz użytkowanych budynków. Elementem regulacyjnym jest również wymóg rozpatrzenia, o ile są dostępne, techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości realizacji wysoko efektywnych systemów alternatywnych. Co więcej, dyrektywa 2010/31/UE zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenia w odpowiednich terminach wymagań skutkujących niemal zerowym zużyciem energii przez nowo wznoszone budynki. Postanowienia dyrektyw wprowadzają też instrumenty oparte na informacji (świadectwa charakterystyki energetycznej oraz przeglądy systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, kampanie informacyjne w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków).
7. -7- Dodatkowo należy wskazać dwie dyrektywy, które odnoszą się do kwestii energochłonności budynków: dyrektywę 2012/27/UE [2], oraz dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [6]. Dyrektywa 2012/27/UE wprowadza wymóg ustanowienia długoterminowej strategii wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Ponadto każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby od dnia 1 stycznia 2014 r. 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków będących własnością jego instytucji rządowych oraz przez nie zajmowanych było poddawane co roku renowacji w celu spełnienia przynajmniej wymogów minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej, które ustaliło przy zastosowaniu dyrektywy 2010/31/UE [1]. Z kolei dyrektywa 2009/28/WE [6] stanowi że: „Państwa członkowskie wprowadzają w swoich przepisach i kodeksach prawa budowlanego odpowiednie środki służące zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze budownictwa. Przy ustanawianiu tych środków lub systemów wsparcia regionalnego, państwa członkowskie mogą uwzględniać środki krajowe związane ze znacznym wzrostem wydajności energetycznej i kogeneracją oraz pasywnymi budynkami o niskim lub zerowym zużyciu energii. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. państwa członkowskie wprowadzają w swoich przepisach i kodeksach prawa budowlanego (…) wymogi wykorzystania w nowych budynkach i budynkach już istniejących poddawanych generalnemu remontowi minimalnego poziomu energii ze źródeł odnawialnych”. W opinii Komisji Europejskiej kluczowe elementy nowych ram dotyczących klimatu i energii do roku 2030 powinny obejmować cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie UE, rozdzielone równomiernie między państwa członkowskie w formie wiążących celów krajowych. Do kluczowych elementów nowych ram należy reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji; unijny poziom docelowy udziału energii odnawialnej oraz nowy europejski proces zarządzania polityką w zakresie energii i klimatu. Zarządzanie to będzie się odbywało w oparciu o plany państw członkowskich na rzecz konkurencyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej energii. Efektywność energetyczna będzie nadal odgrywać znaczącą rolę w osiąganiu unijnych celów klimatycznych i energetycznych [8]. 2.2. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków wraz z aktami wykonawczymi Do dnia 9 marca 2015 r. zagadnienia związane z wymaganiami dotyczącymi energooszczędności budynków oraz poprawą standardu energetycznego budynków z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2002/91/WE regulowały przepisy ustawy Prawo budowlane [7] oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Natomiast od dnia 9 marca 2015 r. zmodernizowany z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2010/31/UE system oceny i poprawy efektywności energetycznej budynków funkcjonuje również w oparciu o przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków [4] oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Oznacza to, że przepisy z zakresu charakterystyki energetycznej budynków, dotychczas zawarte w ustawie – Prawo budowlane [7], w większości zostały uchylone i ujęte w osobnym akcie prawnym, tj. w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.
8. -8- Celem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków jest promocja poprawy charakterystyki energetycznej budynków, a także udoskonalenie istniejącego systemu oceny charakterystyki energetycznej budynków przy uwzględnieniu dotychczasowego doświadczenia. Ustawa zawiera regulacje obejmujące:  system oceny energetycznej budynków,  wymagania dla osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,  wymagania dla osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,  obowiązek przeglądów systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,  weryfikację świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z przeglądów systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,  upoważnienie dla ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii,  obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków, w których organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratura oraz organy administracji publicznej zajmują powierzchnię użytkową powyżej 250 m 2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, oraz umieszczania ich w widocznym miejscu,  obowiązek podawania informacji w zakresie efektywności energetycznej budynków lub ich części, w reklamach dotyczących ich wynajmu lub sprzedaży, w przypadku gdy dla budynku lub jego części sporządzono już świadectwo. Ponadto w wyniku wejścia w życie niniejszej ustawy utworzono centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, obejmujący wykazy:  osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,  osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,  świadectw charakterystyki energetycznej,  protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,  budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m 2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Wykazy wymienione powyżej w punktach 1, 2 i 5 są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej https://rejestr.cheb.mir.gov.pl/, aby ułatwić swobodny dostęp do aktualnej listy ekspertów sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej i wykonujących kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji. W rezultacie zmodernizowany system oceny i poprawy efektywności energetycznej budynków objął modyfikację istniejących oraz wprowadził nowe regulacje, celem ekonomicznie uzasadnionej poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Poprawa ta wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia, a także zapewnienia odpowiedniego standardu energetycznego budynków wznoszonych oraz podlegających przebudowie.
9. -9- 2.3. Ustawa o odnawialnych źródłach energii Podstawowym narzędziem promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest ustawa o odnawialnych źródłach energii [9]. Celem tej ustawy jest zrównoważony rozwój energii odnawialnej w Polsce, poprzez optymalizację strumieni przepływu środków finansowych dla poszczególnych technologii OZE oraz ich stabilizację w okresie 15-letnim. Ustawa o odnawialnych źródłach energii zawiera kompleksowe rozwiązania porządkujące system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, polegające na: 1) utrzymaniu obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE, co zagwarantuje poszanowanie praw nabytych dla wszystkich, którzy byli wytwórcami energii elektrycznej z OZE przed wejściem w życie ustawy; 2) wprowadzeniu nowych możliwości dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego (dedykowane aukcje); 3) wdrożeniu nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji OZE; 4) przyjęciu cen gwarantowanych dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji. W punkcie 2.4. poradnika omówiono nowelizacje przepisów techniczno-budowlanych w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków oraz nowelizację przepisów w zakresie opisu technicznego projektu budowlanego przez wprowadzenie obowiązku sporządzania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla wszystkich budynków. Natomiast w punkcie 2.5. poradnika omówiono metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, która zakłada promowanie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 2.4. Zmiana przepisów techniczno-budowlanych oraz wymagań określających standardy projektowania Kwestie związane z wyposażeniem technicznym budynku, oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną, w odniesieniu do budynków projektowanych, budowanych i podlegających przebudowie lub przy zmianie sposobu użytkowania, reguluje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [10]. W wyniku nowelizacji ww. rozporządzenia, od dnia 1 stycznia 2014 r. zmianie i uzupełnieniu uległy wymagania dotyczące wyposażenia technicznego budynku, parametrów wpływających na jego energooszczędność oraz jakość ochrony cieplnej. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań minimalnych. Przez wymagania minimalne dla budynku projektowanego rozumie się:  zapewnienie wartości wskaźnika EP [kWh/(m 2 ·rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności
10. -10- publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia wbudowanego, obliczonej według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, mniejszej od wartości granicznej określonej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród oraz wyposażenia technicznego budynku, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla budynku podlegającego przebudowie wymagania minimalne uznaje się za spełnione, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej, określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. Warto zwrócić uwagę, że poziom wymagań w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej będzie stopniowo podnoszony (najbliższa zmiana 1 styczeń 2017 r.), aż do roku 2021. Takie etapowe zmiany pozwolą m. in. na płynne dostosowanie się wszystkich uczestników rynku budowlanego do obowiązujących wymogów prawnych. Rysunek 1. Zmiany w zakresie wartości wskaźnika EP w najbliższych latach Znowelizowano także przepisy dotyczące projektu budowlanego – od 3 października 2013 r. zaczęło obowiązywać nowe brzmienie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [11]. Nowelizacja objęła zmiany przepisów w zakresie opisu technicznego projektu budowlanego przez rozszerzenie obowiązku przeprowadzania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych dla wszystkich budynków (do tej pory obowiązek ten dotyczył budynków o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m 2 ) oraz zmianę zakresu analizy. Zgodnie z nowym brzmieniem § 11 ust. 2 pkt 12 ww. rozporządzenia, opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Zalicza się do nich zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Od 1 stycznia 2014 r. Od 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2021 r.* EPH+W [kWh/m2 rok] Zmiany wartości wskaźnika EP Budynek mieszkalny - jednorodziny Budynek mieszkalny wielorodzinny Budynek zamieszkania zbiorowego Budynki użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej Pozostałe budynki publiczne * Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze
11. -11- kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się ono całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, oraz pompy ciepła. Zastosowanie tych systemów powinno być rozważane na etapie sporządzania projektu budowlanego, który jest zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, lub jest składany do właściwego urzędu podczas zgłaszania budowy. Ponadto określono, co taka analiza powinna zawierać. Przedmiotowa analiza może zostać przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się na tym samym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno- użytkowych. Niniejsze rozwiązania mają na celu upowszechnienie stosowania rozwiązań alternatywnych tam, gdzie ma to ekonomiczne, techniczne i środowiskowe uzasadnienie. 2.5. Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej W dniu 18 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [13], wydane na podstawie art. 15 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków [4]. Niniejsza regulacja dostosowała sposób wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz wzory świadectw charakterystyki energetycznej do brzmienia ww. ustawy. W rozporządzeniu tym uregulowano sposób wyznaczania charakterystyki energetycznej, również metodą opartą o faktycznie zużytą ilość energii, obliczenia dotyczące wielkości emisji CO2 oraz udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, a także wzór świadectwa charakterystyki energetycznej. Ponadto w karcie świadectwa charakterystyki energetycznej należy podać zalecenia w zakresie opłacalnych ekonomicznie i technicznie wykonalnych środkach poprawy charakterystyki energetycznej. Osoba sporządzająca świadectwo ma obowiązek podzielenia się swoją fachową wiedzą, która w istotny sposób wpływa na zmianę świadomości zarówno właściciela, jak i użytkownika budynku w zakresie możliwych ulepszeń. W związku z tym, zaleca się, aby władze publiczne pełniące rolę wzorcową w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej, w prowadzonych działaniach zmierzających do poprawy charakterystyki energetycznej budynków, których są właścicielami, brały pod uwagę zalecenia ujęte w świadectwie charakterystyki energetycznej. 2.6. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów Rządowy program wsparcia remontów i termomodernizacji działa w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [14]. Celem programu jest poprawa stanu technicznego istniejących budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych. Program przyczynia się do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię, zmniejszenia rocznych strat energii, zmniejszenia rocznych kosztów pozyskania ciepła oraz zamiany źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowania wysokosprawnej kogeneracji. Jako beneficjentów tego programu należy wskazać właścicieli zasobów mieszkaniowych (gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele mieszkań zakładowych i prywatni właściciele), właścicieli budynków zamieszkania zbiorowego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Program realizowany na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów obejmuje dwa główne moduły: wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wsparcie przedsięwzięć remontowych. Wprowadza on także dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków mieszkalnych, objętych w przeszłości czynszem regulowanym. Wsparcie jest udzielane w postaci tzw. premii,
12. -12- czyli spłaty części zobowiązań zaciągniętych na realizację przedsięwzięcia. Spłata jest dokonywana ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilanego ze środków budżetu państwa. Od początku istnienia do 31 grudnia 2014 r. Fundusz został zasilony kwotą ok. 1885 mln zł, z kolei w okresie od 1999 r. do III kwartału 2015 r. przyznano 34892 premii [36]. Tabele 1 i 2. Dane liczbowe Funduszu Termomodernizacji i Remontów [36] Okres 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pozycja Liczba złożonych wniosków 144 303 191 325 890 1 413 1 871 3 214 3 314 2 859 Liczba przyznanych premii 71 235 157 286 668 1 152 1 947 1 812 4 201 2 759 Kwota przyznanych premii (tys. zł) 1 061 3 859 4 014 13 042 30 304 58 554 115 737 110 033 247 860 170 062 Liczba wypłaconych premii 3 38 107 244 499 968 1 536 1 781 2 021 3 213 Kwota wypłaconych premii (tys. zł) 19 482 2 578 8 230 19 597 43 084 77 863 106 479 116 669 187 396 Okres 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I-III kw. 2015 Liczba złożonych wniosków 3 463 3 813 3 804 4 251 1 501 3 688 2 350 premia termomodernizacyjna 3 363 3 168 3 007 3 328 944 2 697 1 628 premia remontowa 99 587 675 766 343 786 554 premia kompensacyjna 1 58 122 157 214 205 168 Liczba przyznanych premii 3 332 3 369 4 135 3 603 1 348 3 398 2 419 premia termomodernizacyjna 3 267 2 823 3 412 2 859 869 2 472 1 745 premia remontowa 65 520 657 658 313 741 519 premia kompensacyjna 0 26 66 86 166 185 155 Kwota przyznanych premii (tys. zł) 196 717 161 691 204 909 185 980 85 047 185 528 137 853 premia termomodernizacyjna 193 584 133 384 162 663 139 419 47 929 131 240 90 775 premia remontowa 3 133 25 756 31 473 31 793 14 195 31 390 22 961 premia kompensacyjna 0 2 551 10 773 14 768 22 923 22 898 24 117 Liczba wypłaconych premii 3 095 3 450 3 442 3 627 3 076 1 989 1 857 premia termomodernizacyjna 3 086 3 302 2 969 2 975 2 333 1 381 1 308 premia remontowa 9 147 434 595 624 431 436 premia kompensacyjna 0 1 39 57 119 177 113 Kwota wypłaconych premii (tys. zł) 178 281 170 402 160 773 174 511 160 433 107 672 97 587 premia termomodernizacyjna 177 954 164 429 138 859 138 284 116 400 67 604 64 389 premia remontowa 327 5 858 17 893 27 581 27 938 19 059 17 967 premia kompensacyjna 0 115 4 021 8 646 16 095 21 009 15 231
13. -13- Na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zostały wydane następujące akty wykonawcze:  rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów [15],  rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego [16]. W powyższych rozporządzeniach unormowano sposób sporządzania audytów na potrzeby premii oraz sposób ich weryfikacji. 2.7. Krajowe plany oraz strategie wspierające poprawę efektywności energetycznej budynków Jednym z elementów strategii państwa jest promocja oraz tworzenie odpowiednich regulacji i polityk ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ochronę środowiska, pozostających w zgodzie z dalszą integracją rynku, zwiększoną konkurencją i osiągnięciem celów dotyczących klimatu i energii na poziomie unijnym. Kierując się powyższymi dążeniami oraz realizując upoważnienie ustawowe zawarte w art. 39 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, opracowano „Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” [17]. Krajowy plan został przyjęty na wniosek ówczesnego Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 22 czerwca 2015 r., w drodze uchwały przez Radę Ministrów. Niniejszy dokument w dniu 16 lipca 2015 r. został opublikowany w Monitorze Polskim pod pozycją 614, a w dniu 17 lipca 2015 r. wszedł w życie. Krajowy plan zawiera w szczególności: definicję budynków o niskim zużyciu energii oraz ich szczegółowe cechy; działania administracji rządowej podejmowane w celu promowania budynków o niskim zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy i przebudowy budynków w sposób zapewniający energooszczędność, oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz istniejących budynkach. Uwzględniony został także harmonogram osiągania ww. celów, co odpowiada art. 9 ust. 3 dyrektywy 2010/31/UE [1]. Krajowy plan zawiera wiele bardzo ważnych informacji i wskazówek zarówno dla inwestorów, jak również projektantów oraz wykonawców. W Krajowym planie omówiono cel główny oraz cele pośrednie związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, wraz z harmonogramem ich osiągnięcia. Przedstawiono charakterystykę działań, głównie administracji rządowej, podejmowanych w celu promowania budynków o niskim zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy i przebudowy budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz istniejących budynkach.
14. -14- Ponadto w dokumencie tym omówiono zmiany przepisów wpływających na efektywność energetyczną budynków, wskazano też szereg dostępnych mechanizmów finansowych. Krajowy plan podnosi również kwestie promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach, potrzeby poprawy stanu technicznego zabudowy istniejącej oraz wskazuje aspekty kompleksowego podejścia do efektywności energetycznej, mając na uwadze spełnienie celu głównego jakim jest dążenie do osiągnięcia postanowień zawartych w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE [1]. Treść tych postanowień stanowi aby:  do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii oraz  po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Ponadto w 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju został opracowany dokument „Wspieranie Inwestycji w Modernizację Budynków”. Dokument ten stanowi załącznik do „Krajowego Planu Działania dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski 2014” [18] opracowanego przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki, w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2012/27/UE [2], a także na podstawie obowiązku nałożonego na ministra do spraw gospodarki na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej [3]. Dokument ten zawiera m. in. opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej określających działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki. Działania te są niezbędne do realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r., a także przeglądu oszczędności energii finalnej przewidzianej do osiągnięcia w 2020 r. Zgodnie z art. 4 dyrektywy 2012/27/UE [2], państwa członkowskie ustanawiają „długoterminową strategię wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych”, która obejmuje: a) przegląd krajowych zasobów budowlanych oparty, w stosownych przypadkach, na próbkach statystycznych, b) określenie opłacalnych sposobów renowacji właściwych dla typu budynków i strefy klimatycznej, c) polityki i środki mające stymulować opłacalne gruntowne renowacje budynków, w tym gruntowne renowacje prowadzone etapami, d) przyjęcie przyszłościowej perspektywy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez podmioty fizyczne, sektor budowlany i instytucje finansowe, e) oparte na faktach szacunki oczekiwanej oszczędności energii i szerszych korzyści.
15. -15- Głównym celem dokumentu pt. „Wspieranie Inwestycji w Modernizację Budynków” [18] jest wskazanie możliwych do realizacji działań w użytkowanych budynkach, z myślą o poprawie ich charakterystyki energetycznej oraz inwentaryzacja dostępnych instrumentów finansowych, które prowadzą do redukcji rocznego zapotrzebowania na energię na cele związane z ogrzewaniem i wentylacją, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, chłodzeniem oraz oświetleniem wbudowanym budynków. Adresatami dokumentu są właściciele i zarządców budynków, przede wszystkim do: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy oraz podmiotów sektora finansów publicznych, planujących podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. Odbiorcami dokumentu mogą być także projektanci oraz wykonawcy zaangażowani w ww. działania. W październiku 2015 r. Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju opracowana została „Krajowa Polityka Miejska” (KPM) [19]. Dokument ten został przyjęty w drodze uchwały przez Radę Ministrów w dniu 20 października 2015 r. KPM zawiera m. in. treści odnoszące się do konkretnych zmian w przepisach mające na celu usprawnienie działań rewitalizacyjnych, tj. w zakresie ich powiązania z procesami planowania przestrzennego. Innym postulatem KPM jest tworzenie centrów wiedzy w celu wspierania, propagowania pożądanych rozwiązań i przykładów dobrych praktyk. W KPM wskazuje się także na potrzebę działań w zakresie efektywności energetycznej, jako procesu dostosowania się miast do zmieniającego się zapotrzebowania na energię i dostępności do dotychczas wykorzystywanych źródeł energii. Ponadto w dniu 18 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa o rewitalizacji [20], która wprowadza nowe rozwiązania pozwalające m. in. pełnić samorządom bardziej aktywną rolę w przeprowadzaniu remontów i termomodernizacji w budynkach. Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w budynkach wpływają również na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Ministerstwo Rozwoju opracowuje Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Opracowanie NPRGN wynika z potrzeby dokonania redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza we wszystkich obszarach gospodarki. Osiągnięcie efektu redukcyjnego będzie powiązane z racjonalnym wydatkowaniem środków. Istotą Programu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) płynących z działań zmniejszających emisje, osiąganych m. in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. 3. Cel sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz przeprowadzania kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w budynkach 3.1. Czemu służy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej Głównym celem wprowadzenia obowiązku sporządzania i przekazywania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera podstawowe dane w zakresie charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku (lokal mieszkalny lub lokal użytkowy). W dokumencie tym podawane są informacje dotyczące zastosowanych rozwiązań materiałowych, technicznych oraz takie wartości jak:
16. -16- 1) obliczeniowa roczna ilość zużywanego paliwa (określa przybliżoną ilość zużywanej energii rocznie – im niższa wartość, tym niższe zużycie nośnika energii); 2) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (w uproszczeniu określa ilość energii przenoszonej z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła, oraz ze ściekami - niskie wartości sygnalizują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną przegród, niewielkie straty ciepła przez wentylację oraz optymalne zarządzanie zyskami słonecznymi); 3) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową (określa roczną ilość energii dostarczaną do budynku na potrzeby: ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego - niskie wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoką efektywność energetyczną); 4) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (uwzględnia obok energii końcowej dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do budynku każdego wykorzystanego nośnika energii lub energii - uzyskane niskie wartości wskazują na niskie zużycie nośników energii i tym samym racjonalne korzystanie z nieodnawialnych zasobów naturalnych i środowiska); 5) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (wskazuje jak duży udział mają OZE przy wytwarzaniu energii w budynku - im wyższa wartość, tym budynek można uznać za bardziej przyjazny środowisku); 6) wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2) odniesiona do powierzchni budynku (w zależności od rodzaju wykorzystywanego paliwa wskazuje wielkość emisji CO2 - im niższa wartość, tym budynek emituje mniej CO2 i można go uznać za bardziej przyjazny środowisku). W świadectwie powinny być również zawarte zalecenia w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynku lub jego części, sformułowane przez osobę, która je sporządza. Celem przedmiotowych zaleceń jest ocena zasadności i możliwości zastosowania określonych środków, mogących poprawić charakterystykę energetyczną budynku lub jego części, a w szczególności robót budowlanych. Jak już wyżej wskazano, świadectwo zawiera dane nt. udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową Uoze [%], co stanowi cenne źródło informacji, jak również pewną formę monitoringu udziału wykorzystania OZE w poszczególnych kategoriach budynków. Warto podkreślić, że skuteczne zebranie tych danych umożliwi potencjalną modyfikację istniejących przepisów prawa w zakresie sformułowania zalecanej wartości Uoze w budynku. Dzięki danym przedstawionym w świadectwie otrzymuje się pełną informację nt. stanu budynku lub części budynku pod kątem jego energooszczędności oraz można określić koszt jego utrzymania. Istotne jest to w przypadku poszukiwania np. mieszkania do kupna lub najmu. Wówczas potencjalny kupujący albo najemca może porównać np. dwa mieszkania o takim samym metrażu i rozkładzie, jednakże inaczej położone w bryle budynku. Dlatego też w świetle przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków sporządzanie oraz przekazanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku jest wymagane w każdym z przypadków, w którym następuje sprzedaż lub najem budynku albo części budynku, np. lokalu mieszkalnego lub użytkowego.
17. -17- Należy mieć na uwadze, że w myśl art. 11 ust. 3 i 4 ww. ustawy, zobowiązani (tj. zbywca albo wynajmujący) przekazują świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcy albo najemcy, a w razie niewywiązania się z tego obowiązku, nabywcy lub najemcy przysługuje prawo do wykonania świadectwa na koszt zbywcy albo wynajmującego. Podkreślić należy, że nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa. Jednocześnie art. 3 ust. 2 ww. ustawy, wprowadza obowiązek sporządzenia świadectwa dla budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m 2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Niniejszy obowiązek, wraz z koniecznością zamieszczenia kopii takiego świadectwa w widocznym miejscu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, ma na celu zapewnienie wzorcowej roli władz publicznych w zakresie zapewnienia stosowania i promowania rozwiązań energooszczędnych w budynkach zajmowanych przez te organy. Wzór świadectwa został określony w rozporządzeniu w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [13]. Świadectwa charakterystyki energetycznej powinny być sporządzane przez osoby do tego uprawnione. Wymagania dla osób sporządzających świadectwa określono w art. 17 ww. ustawy. Minister Infrastruktury i Budownictwa prowadzi wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków i publikuje go na stronie: https://rejestr.cheb.mir.gov.pl Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. Należy zaznaczyć, że osoby uprawnione sporządzają świadectwa charakterystyki energetycznej z wykorzystaniem ww. rejestru. Oznacza to, że osoba, która zleciła sporządzenie świadectwa, powinna otrzymać dokument wygenerowany z centralnego rejestru (wraz z nadanym przez tenże rejestr numerem) i podpisany przez osobę uprawnioną. Zatwierdzone i wydrukowane świadectwo charakterystyki energetycznej jest zapisywane w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej. Warto wiedzieć, że otrzymane świadectwo może być zweryfikowane pod kątem prawidłowości i rzetelności jego sporządzenia oraz biorąc pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej. Weryfikacja taka może zostać przeprowadzona z urzędu albo na wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub części budynku, osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, osoby, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, podmiotu, który zlecił sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, lub podmiotu, który je otrzymał w związku ze zbyciem lub najmem budynku lub części budynku. W celu przeprowadzenia takiej weryfikacji niezbędne jest przesłanie właściwego wniosku ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 3.2. Czemu służą kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji? Przeprowadzanie regularnych kontroli systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji ma na celu poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania tych instalacji, ograniczenie zużycia energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Okresowy przegląd instalacji ogrzewania obejmuje sprawdzenie stanu technicznego instalacji wraz z uwzględnieniem jej efektywności energetycznej oraz ocenę dobrania systemu do potrzeb użytkowych budynku. Kontrola systemu klimatyzacji obejmuje sprawdzenie efektywności energetycznej oraz ocenę dobrania systemu do potrzeb użytkowych budynku.
18. -18- Opinia eksperta dokonującego kontroli pozwala podjąć działania (niekiedy zupełnie bezinwestycyjne), które dają przy tym samym komforcie cieplnym niższe roczne koszty eksploatacyjne, a także zapewniają dłuższą żywotność oraz mniejszą awaryjność urządzeń i instalacji. Obowiązek przeprowadzania kontroli ww. systemów został wprowadzony przepisami ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli: 1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych: a) co najmniej raz na 5 lat - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW, b) co najmniej raz na 2 lata - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW, c) co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW; d) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego wzór został określony w rozporządzeniu w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji [21]. Wzory protokołów z kontroli sformułowano w oparciu o wymagania Polskich Norm:  PN-EN 15378:2009 Systemy ogrzewcze w budynkach - Inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych,  PN-EN 15240:2009 Wentylacja budynków - Charakterystyka energetyczna budynków - Wytyczne inspekcji systemów klimatyzacji. Kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby do tego uprawnione. Wymagania dla osób dokonujących kontroli określono w art. 24 ustawy [4]. Minister Infrastruktury i Budownictwa prowadzi wykaz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. Osoby uprawnione sporządzają protokoły z kontroli z wykorzystaniem ww. rejestru. Oznacza to, że osoba, która zleciła dokonanie kontroli, powinna otrzymać dokument wygenerowany z rejestru (wraz z nadanym przez tenże rejestr numerem) i podpisany przez osobę uprawnioną. Zatwierdzony i wydrukowany protokół z kontroli jest zapisywany w wykazie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.
19. -19- 13% 15% 72% urządzenia AGD, oświetlenie gotowanie (4%+2%+7%) przygotowanie ciepłej wody ogrzewanie i wentylacja Struktura zużycia energii w budynkach mieszkalnych w Polsce Warto wiedzieć, że protokół z kontroli może być zweryfikowany pod kątem prawidłowości i rzetelności jego sporządzenia oraz biorąc pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej. Weryfikacja taka może zostać przeprowadzona z urzędu albo na wniosek właściciela lub zarządcy budynku. W celu przeprowadzenia takiej weryfikacji niezbędne jest przesłanie właściwego wniosku ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 4. Sposoby poprawy charakterystyki energetycznej budynków w podziale na ich rodzaj (mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, użyteczności publicznej i inne) 4.1. Ogólne informacje o efektywności energetycznej budynków [37] Szacuje się, że na terenie Unii Europejskiej sektor budynków odpowiada za około 40% całkowitego zużycia energii, co wiąże się z wysokim potencjałem oszczędności energii. Zatem kwestie efektywności energetycznej budynków należy traktować priorytetowo. Charakterystyka energetyczna budynku zależy od szeregu czynników. Jest ściśle związana z konstrukcją budynku i zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi, położeniem i otoczeniem budynku oraz jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania. Warto, aby działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii były ukierunkowane na aspekty związane z:  geometrią budynku, sytuowaniem budynku na działce, układem pomieszczeń i rozwiązaniami funkcjonalnymi,  sposobem użytkowania,  sposobem zasilania budynku w energię,  zastosowanymi systemami ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wbudowanej instalacji oświetlenia, izolacyjnością cieplną przegród. Na poniższych wykresach przedstawiono strukturę zużycia energii w budynkach mieszkalnych. Wykresy 1-3. Struktura zużycia energii w budynkach mieszkalnych [23] 38% 27% 35% gotowanie i urządzenia elektryczne przygotowanie ciepłej wody ogrzewanie i wentylacja Struktura zużycia energii w budynkach mieszkalnych - zalecenie Międzynarodowej Agencji Energetycznej 18% 25%57% oświetlenie urządzenia AGD, gotowanie (11%+7%) przygotovvanie ciepłej wody ogrzewanie i wentylacja Struktura zużycia energii w budynkach
20. -20- Jednym z narzędzi możliwych do wykorzystania w celu określenia opłacalnych pod kątem kosztów sposobów poprawy charakterystyki energetycznej dla konkretnego istniejącego budynku jest audyt energetyczny wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wówczas na podstawie przeprowadzonych obliczeń, mogą być wybrane te działania, które pozwolą uzyskać największe oszczędności energii przy możliwie najkrótszym czasie zwrotu poniesionych nakładów. Przy planowaniu modernizacji warto skupić się na: 2) poprawie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku; 3) zwiększeniu sprawności działania instalacji: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, chłodzenia i oświetlenia; 4) wymianie lub modernizacji źródła ciepła. Określenie najlepszych dostępnych technik (BAT) opłacalnych sposobów renowacji właściwych dla typu budynków przeprowadzono w oparciu o następujące źródła: 1) „Analiza wymagań techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej budynków, celem ustalenia minimalnych wymagań w zakresie charakterystyki energetycznej i przedstawienia propozycji zmian zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – Etap II Opracowanie końcowe"; 2) „Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków”, tom trzeci, część B, Katalog zoptymalizowanych energetycznie rozwiązań instalacyjnych budynków [24]; 3) „Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków”, tom drugi, część A, Rekomendacje w zakresie projektowania i optymalizacji energetycznej struktury budynku i rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych" [25]; 4) „Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków”, tom trzeci, część A, Rekomendacje w zakresie projektowania i optymalizacji energetycznej rozwiązań instalacyjnych budynków" [26]. 4.1.1. Budynki nowe W przypadku budynków nowo budowanych, skalę zmniejszonego zapotrzebowania na energię można przedstawić na podstawie liczby budynków, dla których wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. W 2014 r. wydano 214.699 pozwoleń na budowę, z czego 82.474 dotyczyło budynków mieszkalnych [27]. Budynki te, w myśl znowelizowanych przepisów techniczno-budowlanych, powinny charakteryzować się niższym zapotrzebowaniem na energię niż budynki wznoszone przed 2014 r.
21. -21- Kształtowanie parametrów, które mają wpływ na poziom wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) lub wskaźnika energii końcowej (EK) dla potrzeb ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia (za wyjątkiem budynków mieszkalnych) w nowych budynkach jest zazwyczaj łatwiejsze niż ma to miejsce w przypadku budynków istniejących, a prowadzone działania są bardziej kompleksowe, efektywne energetycznie oraz uzasadnione ekonomicznie. Ponadto należy mieć na uwadze, że nowe budynki zazwyczaj nie są poddawane pracom modernizacyjnym przez okres około 30 lat, zatem przyjęte na etapie projektowania rozwiązania mają decydujący i długotrwały wpływ na ich charakterystykę energetyczną. Warto więc, w celu ograniczenia zużycia energii, którego efekty będą widoczne w długim okresie, zastosować rozwiązania możliwie najbardziej korzystne pod względem charakterystyki energetycznej. Realizacja powyższych celów powinna rozpoczynać się już na etapie planowania budowy (np. wybór terenu inwestycji) i być konsekwentnie realizowana na etapie projektowania i wznoszenia nowego budynku. Należy mieć na uwadze, że rzeczywista charakterystyka energetyczna budynku może ulec pogorszeniu, jeżeli wykonawcy inwestycji będą odbiegać od założeń przyjętych w projekcie, a użytkownicy poprzez swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i zachowania będą generować dodatkowe straty energii. Warto więc w celu zmiany zachowań organizować szkolenia dla projektantów, wykonawców, właścicieli i zarządców budynków oraz przekazywać użytkownikom budynków cenne wskazówki oraz informacje. W odniesieniu do budynków nowych, dla których sporządzany jest projekt budowlany, zastosowanie mają omówione już w niniejszym poradniku przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dotyczące szczegółowego zakresu projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. 4.1.2. Budynki użytkowane Szacuje się, że co roku modernizacji poddawanych jest średnio od 1,5% do 3% [28] istniejących budynków. Jeżeli podczas prac modernizacyjnych zostałaby wzięta pod uwagę poprawa charakterystyki energetycznej ww. budynków, w ciągu kilku lat należałoby spodziewać się znacznej oszczędności energii. W przypadku budynków poddawanych przebudowie lub termomodernizacji oraz przy zmianie sposobu użytkowania, w określonych sytuacjach zastosowanie mają przepisy techniczno-budowlane, zwłaszcza te dotyczące izolacyjności cieplnej przegród. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych zaleca się wykonanie audytu energetycznego, który pozwoli na wybranie najbardziej korzystnych rozwiązań zarówno pod względem kosztów inwestycji jak również czasu jej zwrotu. Zakres prowadzonych prac może być bardzo szeroki. Inwestycje mogą ograniczać się jedynie do wybranego elementu budynku lub instalacji (np. docieplenie ścian lub wymiana nieefektywnego kotła) lub wiązać się z całkowitą renowacją budynku.
22. -22- Istotne jest odpowiednie zaplanowanie etapów inwestycji tak, aby zainstalowanie efektywnego systemu grzewczego zostało poprzedzone ograniczeniem zapotrzebowania na ciepło np. poprzez poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (ścian, okien). Nieuwzględnienie powyższego może skutkować niewłaściwie zwymiarowanym systemem grzewczym i związanymi z tym zbytecznymi kosztami inwestycyjnymi oraz wyższym zużyciem energii. 4.1.3. Budynki zabytkowe Należy pamiętać, aby działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej budynków istniejących, przy osiąganiu założonych celów technicznych i ekonomicznych uwzględniały walory historyczne i architektoniczne budynków, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych i budynków objętych innymi formami ochrony. Należy mieć na uwadze, że w przypadku ww. obiektów możliwości poprawy charakterystyki energetycznej mogą być ograniczone i utrudnione. Warto wiedzieć, że przy termomodernizacji budynków zabytkowych często stosowaną i propagowaną przez konserwatorów zabytków, ze względu na minimalną ingerencję w strukturę zabytkową, jest metoda docieplania „od wewnątrz”. Metoda ta polega na umieszczeniu warstwy izolacyjnej wewnątrz budynku. Należy jednak pamiętać, że metoda ta wiąże się m. in. z koniecznością zastosowania sprawnie działającej wentylacji, co w praktyce oznacza system wentylacji wymuszonej oraz pomniejszenie powierzchni użytkowej pomieszczeń w termomodernizowanym budynku. Ponadto przegrody ocieplane od wewnątrz należy odpowiednio zabezpieczyć przez wilgocią, która może doprowadzić do degradacji przegrody i wystąpienia zagrzybienia, co zostanie omówione w dalszej części poradnika. 4.1.4. Budynki publiczne Z postanowień dyrektywy 2010/31/UE wynika, że władze publiczne powinny dawać przykład w zakresie charakterystyki energetycznej budynków przez nie zajmowanych i dążyć do realizacji zaleceń zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej dla tych budynków. Publiczne rozpowszechnienie informacji dotyczącej charakterystyki energetycznej powinno być wzmocnione wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku i umieszczeniem jego kopii w widocznym miejscu w tym budynku. Obowiązek ten dotyczy budynków określonej wielkości zajmowanych przez władze publiczne (organy wymienione w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków), w których są świadczone usługi dla ludności. Z tego obowiązku są wyłączone m. in. budynki zabytkowe. Obowiązek wywieszenia w widocznym miejscu świadectwa (o ile zostało ono wykonane) dotyczy także budynków nie należących do władz publicznych, lecz o określonej wielkości i często odwiedzanych przez ludność, takich jak np.: sklepy, centra handlowe, supermarkety, teatry i banki.
23. -23- Omówione we wcześniejszej części poradnika regulacje prawne uwzględniają wskazane powyżej postanowienia i podkreślają wagę postawy, jaką powinny przyjąć władze publiczne w kształtowaniu efektywności energetycznej budynków. Zatem władze publiczne planując budowę, bądź termomodernizację budynku, który stanowi ich własność lub też jest przez nie zajmowany, powinny szczególną uwagę zwrócić na wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. 4.2. Określenie opłacalnych sposobów poprawy efektywności energetycznej właściwych dla typów budynków Szacuje się, że ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń odpowiada za niemal 70% [29] całkowitego zużycia energii w budynkach w Europie. Zatem działania zmierzające do ograniczenia strat energii i zwiększenia ich zysków, w tym obszarze będą miały znaczący wpływ na poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poniżej wskazano rozkład poszczególnych strat ciepła przez przenikanie przez przegrody i przez wentylację w bilansie energetycznym budynku. Rysunek 2. Struktura strat ciepła przez przenikanie przez przegrody i przez wentylację w budynkach [30] Z powyższego wynika, że największe straty ciepła w budynku związane są z przenikaniem ciepła przez przegrody budowlane (w tym największe przez przegrody przeszklone, takie jak okna i drzwi) w udziale ok. 60-70% bilansu. Z kolei wentylacja powoduje straty rzędu 30-40%. W związku z tym konieczna jest minimalizacja strat ciepła, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu zysków energii. Straty ciepła można zmniejszyć stosując następujące usprawnienia w zakresie:  wentylacji - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) i wysokiej szczelności budynku,
24. -24-  okien i drzwi - zastosowanie energooszczędnej stolarki,  ścian zewnętrznych - odpowiednie ocieplenie ścian,  dachu - odpowiednie ocieplenie dachu,  podłogi na gruncie - odpowiednie ocieplenie podłogi na gruncie,  mostków cieplnych - wykorzystanie ulepszeń wolnych od mostków termicznych. Rysunek 3. Przykład minimalizacji strat ciepła 4.2.1. Kształt, orientacja i otoczenie budynku Kształt, orientacja i otoczenie budynku odgrywają istotną rolę pod kątem jego charakterystyki energetycznej. Założeniem koncepcji budynku energooszczędnego jest uzyskiwanie jak największych zysków energetycznych przy jak najmniejszych stratach. W uzyskaniu tego wyniku pomaga nie tylko samo ukierunkowanie bryły budynku, ale także otoczenie. W sezonie zimowym otoczenie powinno zapewniać jak najwięcej światła od strony południowej, a w sezonie letnim chronić przed nadmiernym przegrzewaniem. Dodatkowo od strony północnej powinna się znajdować strefa buforowa, chroniąca budynek przed stratami ciepła. Oba te wymagania można osiągnąć za pomocą specjalnych elementów samego budynku (rolety, okapy, ogrody zimowe), ale coraz częściej wykorzystuje się w tym celu odpowiednio zaprojektowane otoczenie. Przykładem takiego otoczenia jest umieszczenie od strony południowej strefy drzew liściastych, które w sezonie letnim gwarantują odpowiednie zacienienie, a w sezonie zimowym, gdy tracą liście umożliwiają jak największy dostęp promieni słonecznych do budynku. Natomiast od strony północnej wskazane jest umieszczenie strefy drzew iglastych, które przez cały rok tworzą strefę buforową chroniącą przed wiatrem, minimalizując w ten sposób straty ciepła. Istotną rolę pełni też geometria budynku i wewnętrzny rozkład pomieszczeń. Budynek musi być dobrze zaizolowany i minimalizować straty ciepła. W tym celu stosunek powierzchni przegród zewnętrznych budynku do jego ogrzewanej kubatury powinien być jak najmniejszy. Im mniejsza powierzchnia, przez którą budynek traci ciepło tym lepiej. W związku z tym optymalnym rozwiązaniem jest bryła budynku, która jest jak najbardziej kompaktowa. W budynku powinno się też unikać dodatkowych elementów zewnętrznych
25. -25- (technicznych i dekoracyjnych) zwiększających powierzchnię strat ciepła oraz powodujących prawdopodobieństwo powstawania mostków cieplnych. Jeżeli nie da się uniknąć takich konstrukcji, należy zadbać, aby były one bardzo dobrze zaizolowane i nie powodowały powstawania mostków cieplnych. Mostek cieplny to część obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmieniony przez: a) całkowite lub częściowe przebicie obudowy budynku przez materiały o innej przewodności cieplnej lub b) zmianę grubości warstw materiałów lub c) różnicę między wewnętrznymi i zewnętrznymi powierzchniami przegród, jak to ma miejsce w przypadku połączeń: ściana/podłoga/sufit [31]. Jedną z dodatkowych możliwości jest wyposażenie budynku, np. mieszkalnego, w cieplną strefę buforową po stronie południowej w postaci ogrodu zimowego. Strefa taka charakteryzuje się dużą ilością powierzchni przeszklonych. Nie powoduje prawie żadnych strat ciepła, ponieważ nie trzeba jej ogrzewać i jest jednocześnie źródłem dużych ilości energii słonecznej. Rozmieszczenie pomieszczeń jest ściśle związane z omówionymi dotychczas czynnikami. Sama bryła, jej umiejscowienie i kierunek, w którym jest zwrócona mają za zadanie umożliwić oświetlenie jak największej liczby pomieszczeń światłem słonecznym pochodzącym ze strony południowej. Ideałem jest, aby wszystkie pomieszczenia budynku były w ten sposób oświetlone. Oświetlenie nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie pomieszczeń. Pomieszczenia powinny być rozmieszczone z uwzględnieniem ich charakterystyki cieplnej. Pomieszczenia, w których zazwyczaj panuje wyższa temperatura (np. łazienki) powinny być umieszczone z dala od przegród zewnętrznych, ponieważ wyższa różnica temperatur na tych przegrodach może zwiększać straty ciepła. W pomieszczeniach gospodarczych (garaże, klatki schodowe, spiżarnie) panuje relatywnie najniższa temperatura ze wszystkich pomieszczeń. Dodatkowo oświetlenie słoneczne nie jest w nich niezbędne. Z tego powodu pomieszczenia takie umieszcza się przy północnej ścianie budynku. Taki układ tworzy dodatkową strefę bufora cieplnego od strony północnej. Częstą praktyką w przypadku np. pasywnych budynków wielorodzinnych jest umieszczanie klatek schodowych poza strefą ogrzewania na zewnątrz budynku. Klatki takie mają niezależną od budynku konstrukcję nośną, co nie wpływa na charakterystykę cieplną samego budynku. Podczas rozmieszczania pomieszczeń należy brać pod uwagę również zalecenia co do przebiegu wentylacji w budynku. Temat ten zostanie rozwinięty w dalszej części poradnika. Odpowiednia zaplanowanie bryły budynku oraz jego otoczenia pozwala ograniczyć stosowanie konwencjonalnej klimatyzacji lub ogrzewania. Komfort cieplny w takim budynku może być zapewniany przez bardzo dobrą izolację, energię światła słonecznego i energię odzyskaną z powietrza wywiewanego z wnętrza budynku. Mimo że wskazane powyżej informacje w większości dotyczą budynku projektowanego, są one istotne pod kątem zrozumienia konieczności właściwego kształtowania bryły i otoczenia budynku.
26. -26- 4.2.2. Przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste [23], [24], [25] Wszystkie elementy budynku energooszczędnego podlegają zasadzie minimalizacji strat i maksymalizacji zysków ciepła. Nie inaczej jest z izolacją przegród zewnętrznych. Miarą izolacyjności cieplnej przegród jest charakteryzująca jest wartość współczynnika przenikania ciepła U. Współczynnik przenikania ciepła przegrody zależy od oporu cieplnego poszczególnych materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych R, a tym samym zależy od współczynnika przewodzenia ciepła λ. Im mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła materiału, tym jego izolacyjność cieplna większa. W praktyce oznacza to, że wykorzystanie materiałów konstrukcyjnych i izolujących cieplnie o mniejszych współczynnikach przewodzenia ciepła daje mniejszą grubość przegrody, niż przegroda o takiej samej wartości współczynnika przenikania ciepła, ale o większych współczynnikach przewodzenia ciepła. Rysunki 4-5. Przykład grubości zastosowanych warstw izolacyjnych w zależności od wartości współczynnika λ
27. -27- Ponadto izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych w budynku zależna jest od: 1) prawidłowego ułożenia izolacji cieplnej, zwłaszcza w aspekcie zredukowania wpływu mostków cieplnych; 2) liczby otworów okiennych i drzwiowych i ich rozwiązania w powiązaniu z izolacją cieplną. Rola izolacji cieplnej w budynku polega na: 1) ograniczeniu strat ciepła z budynku do otoczenia; 2) utrzymaniu odpowiedniej temperatury wewnętrznych powierzchni przegród zewnętrznych, tak aby nie dopuścić do ich zawilgocenia, a w konsekwencji uniemożliwić rozwój grzybów pleśniowych. Rysunek 6. Przykład prawidłowo zaizolowanej konstrukcji Izolacyjność cieplna jest jednym z głównych czynników wpływających na wielkość zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, a co za tym idzie na koszt eksploatacji budynku. Dobrze zaizolowane przegrody zewnętrzne budynku wpływają na niskie wartości współczynnika przenikania ciepła tych przegród U. Powoduje to obniżenie strat energii oraz kosztów ogrzewania. Jednokrotna inwestycja w dobrą izolację cieplną pozwala na oszczędności w czasie każdego okresu grzewczego przez cały okres eksploatacji budynku. Na rynku dostępne są różnego rodzaju materiały budowlane przeznaczone do izolacji cieplnej, m.in. wełna mineralna, wełna szklana, styropian. Izolatorem termicznym może być też warstwa powietrza. Minimalna grubość izolacji cieplnej wynika z wymaganej przepisami techniczno-budowlanymi maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. Izolacja powinna być ciągła, mieć stałą grubość i powinna być dostosowana do rodzaju przegrody. Ponadto podłoże powinno być odpowiednio przygotowane (oczyszczone), a układane płyty izolacji cieplnej powinny się wzajemnie mijać w kolejnych warstwach ocieplenia. Co więcej miejsca połączeń przegród różnych rodzajów oraz przebicia izolacji łącznikami mechanicznymi są szczególnie
28. -28- zagrożone powstawaniem mostków cieplnych. Jak wiadomo mostek cieplny jest jednym z najbardziej niepożądanych efektów w budynku. Konstrukcje połączeń przegród zewnętrznych powinny więc być specjalnie zaprojektowane i wykonane z dużą dbałością o szczegóły. Nie można pozwolić, żeby oszczędności czasu lub kosztów spowodowały nieprawidłowe wykonanie tego typu elementów. W przypadku np. izolowania dachu skośnego newralgicznym miejscem pod kątem wystąpienia mostków termicznych jest połączenie przekrycia dachu z jego konstrukcją. Zazwyczaj w celu uniknięcia mostków termicznych stosuje się dwie warstwy izolacji termicznej: jedna warstwa wełny mineralnej jest układana między krokwiami, a druga jest nakładana na pierwszą. Ponadto w celu uniknięcia mostków termicznych istotne jest odpowiednie ułożenie izolacji wokół otworów okiennych i drzwiowych. W takim przypadku niedopuszczalne jest łączenie sąsiednich płyt w narożnikach otworu. Płyty izolacji powinny być docięte w taki sposób, aby narożnik otworu okiennego lub drzwiowego był otoczony jedną płytą izolacji. Z kolei w przypadku płyty balkonowej znaczące jest ułożenie izolacji cieplnej na całej długości płyty – zarówno od góry, jak i od boku i dołu płyty balkonowej. Odpowiednie zaizolowanie połączenia ściany zewnętrznej i płyty balkonowej pozwoli na ograniczenie znacznych strat ciepła. Możliwe jest także stosowanie tzw. przekładek termoizolacyjnych pomiędzy płytą balkonową a ścianą zewnętrzną, które mają za zadanie ograniczenie mostka cieplnego (jednakże rozwiązanie to, ze względu na możliwości wykonania, przeznaczone jest dla nowo wznoszonych budynków). Kwestię ocieplania przegród zewnętrznych od wewnątrz budynku omówiono w pkt 4.1.3. Ponadto warto pamiętać, że przegrody powinny być odpowiednio zabezpieczone przez wilgocią, która może prowadzić do degradacji przegrody i wystąpienia zagrzybienia, co zostanie omówione w dalszej części poradnika. W celu ograniczenia strat ciepła oraz maksymalizacji zysków z promieniowania słonecznego, warto także rozważyć tzw. izolację transparentną, czyli system ocieplania ścian zewnętrznych wykorzystujący światłoprzepuszczalne płyty kapilarne wykonane z poliwęglanu, pokryte transparentnym tynkiem szklanym. Płyta kapilarna przekazuje ciepło uzyskane z promieniowania słonecznego do masy absorpcyjnej, znajdującej się najbliżej izolowanej ściany. Z kolei masa absorpcyjna akumuluje energię cieplną i może oddawać ją nawet przez 6-8 godzin po ustaniu promieniowania słonecznego. Izolacja taka najefektywniej działa w zimie. Latem praktycznie nie działa i nie powoduje przegrzania wewnątrz pomieszczeń. Efekt ten jest osiągany dzięki właściwościom światłoprzepuszczalnych płyt kapilarnych. Przepuszczają one najwięcej promieni słonecznych, gdy kąt ich padania jest jak najmniejszy względem poziomu. Jeżeli kąt rośnie, coraz więcej promieni jest odbijanych i nie przenikają one do masy absorpcyjnej.
29. -29- Rysunek 7. Przykład zastosowania izolacji transparentnej 4.2.3. Przegrody zewnętrzne przezroczyste [25] Przegrody zewnętrzne przezroczyste, takie jak: okna, drzwi balkonowe, przeszklone ściany osłonowe czy świetliki, są jednym z elementów budynku powodujących największe straty ciepła. Charakteryzują się one dużo niższą izolacyjnością cieplną niż ściany zewnętrzne, zatem powodują większe straty ciepła przez przenikanie. Samo osadzenie stolarki okiennej w ścianach lub dachach także może powodować straty związane z powstawaniem mostków cieplnych. Z tego powodu wskazane jest umieszczanie większości okien po stronie południowej. Jednakże dzięki umiejętnemu rozmieszczeniu i odpowiedniej konstrukcji tych przegród mogą one stać się źródłem większych zysków energii niż strat, jakie mogą powodować. Przegrody przezroczyste składają się z dwóch podstawowych części: przeziernej, tj. pakietu szybowego, oraz części nieprzeziernej, tj. ramy okien lub drzwi lub słupów i rygli w lekkich ścianach osłonowych. Podstawowym parametrem decydującym o stratach cieplnych przez tego typu elementy obudowy jest współczynnik przenikania ciepła: Uw dla okien, UD dla drzwi, Ucw dla ścian osłonowych.
30. -30- Im niższy współczynnik, tym większa izolacyjność cieplna przegrody. O wartości współczynnika przenikania ciepła decydują składowe: od oszklenia Ug, od ramy okien i drzwi Uf, słupów i rygli Um/t oraz liniowe współczynniki przenikania ciepła charakteryzujące izolacyjność cieplną połączeń. Z punktu widzenia oszczędności energii, istotny jest także sposób montażu. Najmniejsze mostki cieplne występują, gdy okna i drzwi osadzane są w warstwie izolacji cieplnej lub na granicy muru i izolacji. Należy mieć na uwadze, że okna przeznaczone do budynków energooszczędnych nie wspomagają wentylacji, tak jak w tradycyjnym budownictwie. Okna takie nie posiadają mechanizmu rozszczelniania, a uszczelki są odpowiednio zaprojektowane i wykonane z dobrej jakości materiałów. Z tego też względu jeśli w budynku jest stosowana wentylacja inna niż mechaniczna, wymieniane okna powinny być wyposażone w nawiewniki, które zapewnią dopływ odpowiedniej ilości powietrza do budynku. 4.2.3.1. Ramy okien Ze względu na współczynnik przenikania ciepła najbardziej newralgicznym elementem konstrukcji okna jest rama. Aby uzyskać jak najniższą wartość współczynnika przenikania ciepła ramy Uf należy uwzględnić:  grubość kształtowników,  układ pustek tzw. komór w kształtownikach,  wypełnienie pustek izolacją cieplną,  odpowiednie usytuowanie (zagłębienie) oszklenia,  poprawę izolacyjności cieplnej w strefie krawędzi szyby z zastosowaniem dodatkowych izolatorów z kompozytu piankowego. Większa grubość kształtowników zwiększa liczbę pustek w profilu, co z kolei daje możliwość ich odpowiedniego rozkładu i zapewnia lepszą izolacyjność cieplną ramy, a więc niższą wartość współczynnika przenikania ciepła Uf. Ponadto nowoczesne okna wyposażone są w dodatkową izolację ramy okiennej (wkładka cieplna). Na rynku dostępne są ramy aluminiowe, z kształtowników: PVC, drewnianych oraz drewniano-aluminiowych. 4.2.3.2.Oszklenia Oszklenie stanowi średnio około 70% powierzchni okna lub więcej w przypadku lekkich ścian osłonowych o konstrukcji słupowo-ryglowej, więc ma znaczący wpływ na parametry cieplne takiej przegrody przezroczystej. Dostępne są 3 rodzaje pakietów szybowych: 1) jednokomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug 1,0 W/(m 2 ·K); 2) dwukomorowy o współczynniku Ug od około 0,3 - 0,7 W/( m 2 ·K); 3) trzykomorowy o współczynniku Ug od około 0,3 - 0,7 W/( m 2 ·K).
31. -31- Zamknięty w przestrzeni międzyszybowej gaz stanowi izolację cieplną. Obecnie powszechnie stosowany jest argon, w mniejszym stopniu krypton czy ksenon. Zastosowanie poszczególnego rodzaju gazu wynika z faktu, że im większa masa atomowa gazu tym lepsze jego właściwości izolacyjne. Szyby niskoemisyjne, ze względu na niską przepuszczalność promieniowania, mają zdolność do odbijania większości promieniowania długofalowego, emitowanego przez przegrody wewnętrzne i elementy wyposażenia pomieszczeń. W praktyce oznacza to, że szkło niskoemisyjne odbija energię z powrotem do wnętrza budynku, dzięki czemu strata ciepła jest o wiele mniejsza niż w przypadku szkła zwykłego. Warto wiedzieć, że różne rodzaje szkła niskoemisyjnego umożliwiają bierne pozyskiwanie różnych ilości ciepła słonecznego, co pozwala na ograniczenie zapotrzebowania na ogrzewanie, szczególnie w zimniejszych miesiącach roku. Warstwa niskoemisyjna przepuszcza jak najwięcej ciepła do pomieszczenia jednocześnie blokując przenikanie promieniowania cieplnego na zewnątrz. Jednocześnie warto w celu osiągnięcia możliwie największego efektu energetycznego, zdecydować się na przeszklenie, które zapewnia jednocześnie izolację cieplną, jak i ochronę przed słońcem. Szyby refleksyjne należą, podobnie jak absorpcyjne, do szkieł przeciwsłonecznych. Powłoki odbijają promieniowanie słoneczne, bądź powodują selektywną transmisję w paśmie widzialnym i redukcję transmisji w podczerwieni i ultrafiolecie. Szkło refleksyjne cechuje przepuszczalność światła w przedziale 40÷70%, a refleksyjność 15÷45%. Właściwości okna związane z wykorzystaniem współczynnika promieniowania słonecznego, mają ścisły związek z rodzajem szyb użytych do przeszklenia konstrukcji okiennej. Całkowity współczynnik przepuszczalności energii g to stosunek całkowitej przepuszczalności energii szyby do padającej na nią energii słonecznej (w zakresie od 300 nm do 2500 nm). Wartość ta określa jaka część energii promieniowania słonecznego padającego na szybę zostaje przepuszczona do wnętrza pomieszczenia. Zadaniem ramki dystansowej w szybie zespolonej jest zapewnienie zamierzonego odstępu pomiędzy szybami oraz stworzenie możliwości umieszczenia materiału absorbującego parę wodną, który osusza warstwę gazu umieszczonego między szybami zestawu. Standardowo stosowane są ramki wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej, perforowane od strony komory, w celu umożliwienia działania absorbera wilgoci znajdującego się we wnętrzu ramki. Metalowa ramka dystansowa stanowi jednak mostek cieplny, co pogarsza izolacyjność cieplną okna. Z tego powodu stosowane są również tzw. „ciepłe ramki”, wykonane z tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej. Zastosowanie „ciepłej ramki” umożliwia uzyskanie wyższej temperatury szyby przy jej krawędziach, co obniża ryzyko występowania kondensacji pary wodnej. W efekcie dopuszczalna względna wilgotność powietrza, przy której w danych warunkach na powierzchni szyby wykrapla się para wodna, może być dzięki zastosowaniu „ciepłej ramki” wyższa o ok. 10-15%.
32. -32- Należy podkreślić, że rzeczywisty efekt mostka termicznego na krawędzi szyby zespolonej zamontowanej w oknie zależy od rodzaju ramki dystansowej, izolacyjności cieplnej środkowej części szyby zespolonej oraz od głębokości osadzenia szyby w profilu i współczynnika przenikania ciepła Uf profilu. Wraz ze wzrostem głębokości osadzenia szyby zmniejsza się udział strat ciepła w oknie przez jej krawędzie i minimalizuje się możliwość kondensacji pary wodnej. Ramki ciepłe umożliwiają obniżenie średniego współczynnika ciepła okna o ok. 0,1÷0,2 W/(m 2 ·K), w porównaniu do okien z oszkleniem z ramką aluminiową. 4.2.4. Systemy przeciwsłoneczne Wskazane jest stosowanie systemów przeciwsłonecznych, które mają za zadanie: 1) zapewniać ochronę przed zbyt wysoką insolacją (czyli nasłonecznieniem) (podczas lata); 2) umożliwiać insolację (podczas zimy oraz okresów przejściowych); 3) podwyższać komfort przebywania ludzi w budynku. Systemy przeciwsłoneczne dzielimy na stałe lub ruchome. Systemy stałe:  wysunięte gzymsy,  szersze lub dłuższe balkony,  okapy,  daszki,  panele. Systemy ruchome:  markizy,  panele przesuwne,  żaluzje zewnętrzne,  rolety zewnętrzne,  okiennice,  daszki perforowane. 4.2.5. Szczelność powietrzna [25] Istotna pod kątem oszczędności energii jest odpowiednia szczelność budynku. Szczelność wyraża się przy pomocy współczynnika n50, który oznacza krotność ilości powietrza, jaka zostanie wymieniona w kubaturze budynku podczas różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku wynoszącej 50 Pa. Szczelność budynku jest ściśle związana z izolacją cieplną, ale nie jest jej równoznaczna. Dobrze ocieplony budynek może nie być dostatecznie szczelny, z kolei odpowiednio szczelny budynek może nie mieć odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
33. -33- W zakresie szczelności powietrznej istotne są: 1) przerwy w powłoce budynku powstałej na skutek przejść instalacyjnych; 2) zwieńczenia ścian szczytowych przy połączeniu z elementami konstrukcyjnymi połaci dachowej (krokwie, murłaty itp.); 3) elementy dachowe (dachówki, płyty pokrycia dachowego); 4) przejścia instalacji sanitarnych w piwnicy lub na poddaszu; 5) osadzenie drzwi; 6) osadzenie okien; 7) instalacje elektryczne w dachu i przy powierzchniach ścian zewnętrznych. W przepisach techniczno-budowlanych zawarto następujące zalecenia dotyczące szczelności powietrznej budynku:  budynek z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową: n50 ≤ 3,0 h -1 ,  budynek z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją: n50 ≤ 1,5 h -1 . Poniżej wskazano rekomendowane materiały do zapewnienia szczelności powietrznej i detale rozwiązań: 1) taśmy rozprężne do uszczelniania obwodowego przy osadzaniu okien i drzwi, które po rozprężeniu dociskają się do powierzchni, eliminując nieszczelności; 2) pianki poliuretanowe rozprężające się i wypełniające szczelinę lub otwór, przeznaczone do uszczelniania połączeń okien, drzwi oraz otworów wokół przewodów i innych nieszczelności montażowych; 3) izolacja wiatrochronna do stosowania w przegrodzie szkieletowej wentylowanej, na izolacji cieplnej od strony szczeliny; izolacja ta eliminuje straty ciepła związane z przewiewaniem izolacji w wyniku ruchu powietrza w szczelinie. Sprawdzenie szczelności powietrznej całego budynku rekomenduje się wykonać metodą „Blower Door”, która jest bezinwazyjnym pomiarem przepuszczalności powietrznej budynków metodą ciśnieniową przy użyciu wentylatora. Procedury przeprowadzania testu oraz opracowanie wyników są wykonywane w oparciu o wytyczne Polskiej Normy PN-EN:13829 Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.
34. -34- 4.2.6. Szczelność dyfuzyjna [25] Zagadnienie szczelności dyfuzyjnej jest ściśle związane ze stanem wilgotnościowym przegród budowlanych, a w szczególności z zapewnieniem (zabezpieczeniem) takiej wilgotności przegród, która może być uznana za prawidłową, czyli nie powodującą negatywnych konsekwencji cieplnych i eksploatacyjnych. Przegroda szczelna dyfuzyjnie to w dosłownym rozumieniu taka przegroda, do której nie powinna wnikać dyfuzyjnie para wodna, gdyż z rodzaju i układu warstw wynika, że nie jest zagrożona wewnętrzną kondensacją, zwłaszcza narastającą, prowadzącą do rosnącego zawilgocenia niektórych jej warstw. W przegrodzie dopuszczalna jest niewielka kondensacja pary wodnej o ile wilgoć odparowuje całkowicie w okresie wiosennym i nie jest przyczyną uszkodzeń warstw przegrody. W niektórych przypadkach całkowite odcięcie przepływu pary wodnej w przegrodzie nie jest uzasadnione, a nawet może być niekorzystne, np. gdy utrudnia usunięcie zawilgocenia początkowego, zwłaszcza z elementów drewnianych. Dlatego zostały opracowane różne rozwiązania folii, które zapewniają określony (podawany w charakterystyce wyrobu) przepływ pary wodnej. Dla zapewnienia rzeczywistej paroszczelności przegrody nie wystarczy dysponować odpowiednimi foliami izolacyjnymi. W trakcie realizacji izolacji paroszczelnej popełniane są błędy lub zaniedbania, które powodują, że powłoka zaprojektowana jako paroszczelna lokalnie przepuszcza parę wodną. Poniżej przedstawiono rekomendowane zasady postępowania zapewniające paroszczelność przegrody: 1) izolację paroszczelną należy układać z zachowaniem odpowiednich zakładów w połączeniach folii, a nie na styk; 2) każde przejście przez paroizolację różnego rodzaju instalacji i przewodów należy uszczelnić przy użyciu taśm paroszczelnych samoprzylepnych lub mocowanych przy użyciu klejów do łączenia paraizolacji. W tych miejscach izolację paroszczelną należy wywinąć w dół i obszar nieszczelności okleić paroszczelną taśmą samoprzylepną. Ochrona przegrody przed wilgocią jest szczególnie istotna w przypadku ocieplenia ściany zewnętrznej od wewnątrz. Paroizolacja o odpowiednio dobranym współczynniku oporu dyfuzyjnego, która pokrywa izolację cieplną (zazwyczaj wełnę mineralną) od wewnątrz budynku, zapobiega przenikaniu pary wodnej pochodzącej z wnętrza budynku do środka przegrody. 4.2.7. Instalacje ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej [23], [26] Dla przeważającej części budynków wspólne źródło ciepła narzuca potrzebę kompleksowego rozpatrywania instalacji c.o. i c.w.u. i wyboru najlepszego w danych warunkach rozwiązania. Wybór systemu c.o. i c.w.u., w tym również wybór źródła ciepła, zależy od szeregu czynników takich jak:  rozplanowanie architektoniczne, konstrukcja i sposób użytkowania budynku,  wymagania dotyczące komfortu użytkowania,  lokalne warunki zaopatrzenia w ciepło,  relacje cen nośników energii, elementów instalacji i źródeł oraz dynamika ich zmian,  wymagania ekologiczne,  wymagania i możliwości finansowe inwestora,  wymagania przepisów techniczno-budowlanych oraz dostępne programy wspierania rozwiązań efektywnych energetycznie.
35. -35- Instalacje ogrzewania i c.w.u. powinny być rozwiązane tak, aby uzyskać odpowiednie, możliwie wysokie sprawności ogólne systemów. Wysokie wartości sprawności instalacji uzyskuje się poprzez zastosowanie wysokosprawnych źródeł ciepła, obniżenie strat przesyłu, akumulacji, regulacji oraz wykorzystania ciepła. Maksymalne możliwe sprawności można uzyskać m.in. poprzez :  stosowanie kotłów kondensacyjnych, pomp ciepła o wysokim współczynniku efektywności COP,  odpowiednie prowadzenie przewodów rozprowadzających czynnik grzejny (zwarta instalacja) oraz ich właściwą izolację cieplną,  odpowiednią izolację zbiorników akumulacyjnych i buforowych oraz dobrane do specyfiki ich pracy i użytkowania sterowanie ładowaniem i rozładowaniem,  niskotemperaturowe systemy grzejne płaszczyznowe, grzejnikowe lub mieszane,  dobór techniki regulacji i sterowania zapewniającej najwyższą efektywność regulacji w danej strukturze instalacji i przy danym sposobie użytkowania,  wybór sposobu przygotowania c.w.u. zapewniającego wysoką sprawność w danym trybie użytkowania,  stosowanie wysokosprawnych pomp pomocniczych charakteryzujących się niskim poborem mocy, skutkujące małym zużyciem energii pomocniczej,  eliminację lub maksymalne ograniczenie instalacji cyrkulacyjnych o niskiej efektywności,  odpowiednią izolację zasobników c.w.u. oraz dobrane do specyfiki ich pracy i użytkowania sterowanie ładowaniem i rozładowaniem. Dla ograniczenia strat ciepła rozdziału układ instalacji powinien być zwarty. Punkty poboru wody powinny znajdować się możliwie blisko siebie. Zaleca się umieszczanie pomieszczeń kuchennych, sanitarnych (łazienki, WC) i innych wilgotnych pomieszczeń możliwie obok siebie i w jednym ciągu wysokościowym. Umożliwia to zaprojektowanie zwartych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych (zimna woda, ciepła woda i kanalizacja) oraz ewentualnej wentylacji mechanicznej wyciągowej i tym samym obniża koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne tych instalacji (mniejsze straty ciepła i mniejsze straty ciśnienia, a więc mniejsze koszty). Przewody i urządzenia c.w.u., np. zasobniki, należy umieszczać wewnątrz ocieplonej powłoki budynku. Ogranicza to straty ciepła przewodów i zasobnika, jednocześnie umożliwiając ich użyteczne wykorzystanie na cele grzewcze budynku. W okresie letnim zmniejsza to wewnętrzne zyski ciepła, a więc również zmniejsza ryzyko przegrzewania pomieszczeń. W małych instalacjach należy wyeliminować przewody cyrkulacyjne. Ujemną stroną cyrkulacji są znaczne straty ciepła. Ograniczenie tych strat można uzyskać przez właściwą izolację cieplną przewodów c.w.u. i cyrkulacyjnych. Najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie obu przewodów obok siebie i ich wspólne zaizolowanie oraz prowadzenie przewodów instalacyjnych wewnątrz osłony izolacyjnej budynku. Instalacje c.w.u. powinny być przystosowane do energooszczędnej eksploatacji, m.in. poprzez wybór wysokiej jakości armatury czerpalnej dostosowanej do oszczędnego zużycia wody oraz umożliwienie indywidualnego rozliczania użytkowników.
36. -36- W zakresie wyboru struktury źródeł ciepła należy, oprócz wyboru urządzeń wysokosprawnych, przeanalizować możliwość wykorzystania źródeł energii odnawialnej. Wybór systemu zaopatrzenia w c.w.u. zależy nie tylko od standardu energetycznego budynku, ale również od udziału zużycia energii na cele c.w.u. w całkowitym zużyciu energii budynku. W przypadku małego tego udziału instalacje c.w.u. mogą być rozwiązane jako zasilane z podgrzewaczy bezpośrednich lub przepływowych wymienników ciepła. W przypadku dużego ww. udziału instalacje c.w.u. powinny być zasilane z niezależnego źródła ciepła. W takim przypadku wskazane jest wykorzystanie energii słonecznej. Wybór systemu c.w.u. oraz kompletacja jego źródła ciepła zależy każdorazowo od przeznaczenia budynku. W rozwiązaniach systemów przygotowania c.w.u. dla budynków użyteczności publicznej, systemy te są najczęściej niezależne, zaopatrywane z podgrzewaczy bezpośrednich lub mini stacji lokalnych zasilanych z węzła cieplnego lub innego źródła ciepła. Warto zwrócić uwagę na to, że systemy przygotowania c.w.u. mogą być rozwiązane jako niezależne ze źródłem ciepła wykorzystującym głównie energię słoneczną poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych z zasobnikiem spełniającym funkcję długoterminowego magazynu energii. W rozwiązaniach instalacji wentylacji mechanicznej rekomendowanym jest instalacja nawiewno- wywiewna z wysokosprawnym odzyskiem ciepła o współczynniku efektywności ≥ 75% z regulacją według obciążenia. W rozwiązaniach wentylacji hybrydowej stosuje się najczęściej nawiewniki higrosterowane i wywiew mechaniczny sterowany obciążeniem. Należy tu także wspomnieć, że niektóre narzędzia wykorzystywane w budynkach energooszczędnych skutkują zastosowaniem innych rozwiązań niż konwencjonalne instalacje wentylacji i ogrzewania. Komfort cieplny w takich budynkach jest zapewniany przez bardzo dobrą izolację, energię światła słonecznego i energię odzyskaną z powietrza wywiewanego z wnętrza budynku. Do ogrzewania pomieszczeń służy wyłącznie ciepłe powietrze rozprowadzane przez system wentylacji mechanicznej. Wentylacja w takim budynku pełni więc kilka funkcji. Dba o odpowiednią wentylację wszystkich pomieszczeń, z uwzględnieniem ich typu i zapotrzebowania na świeże powietrze. Rozprowadza także ciepło po wszystkich pomieszczeniach budynku. Minimalizuje straty energii umożliwiając odzyskiwanie jak największych ilości ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz. Modelowy system wentylacji dla takiego budynku składa się z rekuperatora i kanałów rozprowadzających powietrze nawiewane i kanałów odprowadzających powietrze, które ma być wywiewane. Możliwe jest także zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła, którego zadaniem jest wstępne ogrzanie powietrza pobieranego z zewnątrz do systemu wentylacji. Ciepło jest pobierane z gruntu, który na głębokości ponad 1,5 m ma stałą temperaturę w przedziale 3-6°C. Konstrukcja GWC opiera się na rurze polietylenowej o określonej średnicy, którą zakopuje się na głębokości około 1,5 m. Rura ta musi być dobrze uszczelniona, co ma chronić powietrze przed dostaniem się do niej niepożądanych substancji z gruntu. Dodatkowo rura powinna
Abraham ĺ»Yd Ksiä™Ga ĺšWiä™Tej Magii Maga Abramelina[1]
Negociacion colectiva ii
Dialog polish ukrainan chamber of commerce 4(12)1012