Source: http://www.electrotechnique-fr.com/t170-les-arrets-d-urgences
Timestamp: 2017-09-23 20:13:40+00:00
Document Index: 116231130

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', '§ 2', '§ 2', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', '§ 1', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Les arrêts d'urgences
Sujet: Les arrêts d'urgences Dim 30 Nov 2008 - 10:13
Je lance un sujet sur les arrêts d'urgences
L'article 10 du code du travail dit ceci:Article 10Coupure d'urgence
Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence,
aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible,
permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est
admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux.
Nous nous trouvons dans plateau de bureaux avec un TGBT prés de l'acceuil muni d'unarrêt d'urgence et des armoires divisionnaires dans certains bureaux: Doit on installer un arrêt d'urgence sur chaque armoire divisionnaire?
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Dim 30 Nov 2008 - 11:41
Un autre copié/collé de la NFC 15-100
463.2 Le dispositif de coupure d'urgence doit couper tous les conducteurs actifs.
Toutefois, dans le schéma TN-C, le conducteur PEN ne doit pas être coupé.
463.3 Les moyens de coupure d'urgence doivent agir aussi directement que possible sur les
conducteurs d'alimentation appropriés.
Les dispositions doivent être telles qu'une seule manœuvre soit suffisante pour provoquer la
coupure de l'alimentation appropriée.
Par moyen de coupure d'urgence, on entend l'organe de commande manuelle agissant sur
l'appareil comportant les dispositifs capables d'interrompre le courant dans les conditions
d'alimentation, soit directement, soit par l'intermédiaire de systèmes de transmission
(mécaniques, électriques, électroniques, pneumatiques,...).
463.4 Les dispositions du système de coupure d'urgence doivent être telles que son
fonctionnement ne provoque pas un autre danger ni n'interfère avec l'opération complète
nécessaire pour supprimer le danger.
463.5 Le dispositif de coupure d'urgence doit se trouver au niveau des appareils d'utilisation,
étant entendu qu’un même dispositif peut intéresser plusieurs appareils.
L'organe de manœuvre doit être facilement reconnaissable et rapidement accessible.
Un organe de manœuvre dont l'action nécessite le bris d'une glace est considéré comme
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Dim 30 Nov 2008 - 15:31
Nous nous trouvons dans plateau de bureaux avec un TGBT prés de l'acceuil muni d'unarrêt d'urgence et des armoires divisionnaires dans certains bureaux: Doit on installer un arrêt d'urgence sur chaque armoire divisionnaire? [/size]
j'aurais tendance a dire oui vis a vis de l'article que tu nous donnes.
Mais en pratique c'est sûrement pas le cas j'imagine, car mettre un arrêt d'urgence sur chaque tableau secondaire de bureau ou le risque est minime doit sembler inutile au concepteur/installateur....
Toutes les salles de cours/théorie de mon établissement n'en sont pas équipés....(hormis les salles d'atelier bien sûr...)
Quel risque juridique en cas de problème d'électrocution dans une salle/bureau dépourvu d'arrêt d'urgence?
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Dim 30 Nov 2008 - 17:43
Tu a vrai milesime mais tu n'es pas obligé.
Et oui c'est celà le problème de la règlementation, on peut l'interpréter comme on veut, c'est pourquoi un décret de loi est toujours associé à une circulaire d'application qui précise l'article (article 10 pour le cas présent).
C'est dans ce genre de dilemne que l'organisme de contrôle donne son avis et c'est celui ci qui est pris en compte par l'entreprise qui fait les travaux étant donné qu c'est lui qui délivre l'atestation de conformité.
Dans le cas présent l'arrêt d'urgence du TGBT est suffisant à condition qu'il soit facilement accessble et repéré (et qu'il coupe en une seule manoeuvre tous les conducteurs actifs...).
Par contre s'il y avait un étage séparant des armoires divisionnaires, il en faudrait un pour l'étage ou par armoire.
Pour les salles d'ateliers la règlementation du 25 juin 1980 sur les Etablissement R ecevant du Public (et seulement dans ceux là) dit cela:
(Arrêté du 19 novembre 2001 paru au J.O. du 7 février 2002)
« Coupure d'urgence
« En dérogation aux dispositions de l'article EL 11, § 2, à l'exception des circuits d'éclairage, des dispositifs de coupure d'urgence peuvent être installés dans les ateliers, salles de travaux pratiques, laboratoires, [size=9]cuisines pédagogiques... »
L'article EL 11,2 dit:
[size=9](Arrêté du 22 novembre 2004) « § 2. Aucun dispositif de coupure d’urgence de l’installation électrique ne doit être accessible au public.
Les salles de cours ne doivent pas avoir d'arrêt d'urgences accessibles au public sauf sous verres dormant qui sont tolérés.
Il ne faut pas que quelqu'un mette dans le noir tout ou une partis de l'établissement.
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Dim 30 Nov 2008 - 19:26
Moi je n'ai toujours pas compris pourquoi Gonzy38 pose des questions dont il connaît les réponses ?.
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Dim 30 Nov 2008 - 20:13
Pardon, j'aurais du préciser qu'il sagissait d'une question qui avait attrait à mon boulot et dont le sujet me faisais mettre beaucoup de remarque dans mes rapport, je voulais lancer le sujet afin de voir ce que les forumeurs en pensez.
Désoler encore ce n'été pas clair du tout la façon de le présenter je le préciserais la prochaine fois.
Merci encore pour la réponse mais celà ne dépendait pas de la norme mais de la règlementation du code du travail.
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Dim 30 Nov 2008 - 21:36
Je pense que les arrêts d'urgence n'ont de sens que dans les locaux où il y a un risque mécanique contre la personne et que ce dispositif est à même de l'interompre. Le reste... c'est de la literrature...
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Lun 1 Déc 2008 - 5:59
Il est clair que dans un atelier, où on à en présence des prises forces des canalisations préfabriquées alimentant des machines conformes à la réglementation du travail, et avec tout pleins de travailleurs acharnés, la seule coupure d'urgence présente dans le local, devient nécessaire...mais dans un bureau, reniflant le coco chanel, cela devient vite illusoire...
Alors moi j'ai une question plus pointue, dont je ne sais toujours pas la réponse...
Quand est-il dans les "grandes cuisines" avec ce coup de poing?! dois-je prendre aussi les alimentations des chambres froides? des comas, et autres? car cette arrêt d'urgence doit couper le général force de toute la carrée... cela dépends, d'après différents organisme de controles, car un coup c'est oui, l'autre non, l'expérience montre tout de même, que le dernier parti, appuis systématiquement sur le coup de poing, certainement par acquit de conscience...et le résultat, le lendemain, n'est pas top...!
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Lun 1 Déc 2008 - 7:43
Je trouve l'initiative de GONZY originale et instructive, je t'encourage à poursuivre .
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Lun 1 Déc 2008 - 15:31
Merci c'était le but de la démarche, en se qui concerne les grandes cuisines il est vrai que c'est un peu différent.
La règlementation demande que l'arrêt d'urgence coupe la puissance et laisser la lumière et l'extraction de la hotte.
Pourquoi : On appuit sur un arrêt d'urgence lorsqu'il y a un incident, notamment un incendie, donc il faut continuer à y voir pour éteindre cet incendie et ne pas se faire asphyxier d'où l'extraction.
Ensuite si les gars appuient sur l'arrêt d'urgence le soir, là c'est un problème d'éducation du personnel.
En tout cas l'arrêt d'urgence est obligatoire dans une grande cuisine.
Mise au point pour Squalito: Le domaine électrique est règlementé (littérature comme tu dis) comme le code de la route, d'où le décret du code du travail qui régie toute installation électrique où travaille des gens ou bien des établissements recevant du public avec le règlement de sécurité incendie. Les arrêts d'urgence sont obligatoire car le code du travail les impose, ensuite on utilise les normes afin de les installer correctement.
Il incombe de ta responsabilité de l'es installer ou pas mais s'il y a un incident il faudra un coupable.
Le sujet des arrêts d'urgences, tu as raison ZELTRON, divise même les organismes de contrôle entre eux, c'est pourquoi je voulais en parler.
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Lun 1 Déc 2008 - 15:33
Article du règlement sécurité incendie sur les grandes cuisines:
« Dispositifs d’arrêt d’urgence de l’alimentation en énergie des appareils de cuisson et des appareils de remise en température
« § 1. Les circuits alimentant les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, en énergie électrique, en combustibles gazeux, en combustible liquide ou en vapeur, doivent comporter un dispositif d’arrêt d’urgence par énergie.
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Mer 3 Déc 2008 - 20:56
OUI Gonzy38, La littérature est indispensable, mais faut pas que cela empêche LE BON SENS.
Je pense aux cuistos qui réarme les EV gaz à chaque disjonction ou microcoupures... Ils doivent bien râler...mais c'est pour la sécurité de tous.
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Mer 3 Déc 2008 - 21:22
Je te rassure, les arrêts d'urgences dont je parle sont câblés par emission de courant et donc ne coupent pas tout lorsqu'il y a une microcoupure; en se qui concerne le gaz les EV sont assez rares justement pour éviter ce désagrement et sont en fait des vannes 1/4 de tour manuelles.
De plus, de toutes les obligations qu'impose la règlementation, un arrêt d'urgence dans une grande cuisine est peu être la mesure la plus importante et logique car un incendie qui démarre dans une cuisine est assez impréssionnant.
Ensuite quand les gens ralent comme tu dit, la plus part du temps c'est qu'ils sont mal formés ou informés sur le fonctionnement de leur installations et ont de mauvaise habitudes.
Voilà, mais si j'ai lancé ce sujet c'est parcequ'il y a de nombreux points de vues divergeants, même entre mes collègues.
A + squalito65
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Mer 3 Déc 2008 - 22:16
il faudrait aussi parler de l'asservissement de la coupure gaz avec les hottes d'aspiration...
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Jeu 4 Déc 2008 - 17:15
C'est vrai que cela existe et dépend de la règlementation gaz.
L'EV gaz n'est pas forcément obligatoire, je fais aussi du contrôle gaz (moins spécialiste que l'élec quand même).
L'asservissement de la coupure gaz à la hotte n'est pas obligatoire dans une grande cuisine sauf si l'amenée d'air est elle aussi mécanique.
En effet si l'amenée d'air s'arrête il y a un risque qu'il n'y es plus de circulation d'air dans la pièce pour évacuer les fumées. L'amenée et l'extraction doivent être asservie entre elles.
Si l'amenée d'air est naturelle (par une ouverture directe à l'extérieur)l'arrêt d'urgence par EV n'est pas obligatoire car il y aura toujours une circulation d'air même si la hotte est arrêtée.
L'arrêt d'urgence électrique ne coupera pas le gaz, il faudra action la vanne de gaz.
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Jeu 4 Déc 2008 - 20:39
Je te rassure, les arrêts d'urgences dont je parle sont câblés par emission de courant et donc ne coupent pas tout lorsqu'il y a une microcoupure
Au fait, c'est bizarre ça...! en emission de courant...! c'est pas très "mise en sécurité" tout ça...hum! surtout si la bobine Mx est protégé par une protection, qui à déclenché sur défaut ou par inadvertance, je verrais plutôt une bobine à manque de tension, mais bon, je n'ai pas le texte sous les yeux...mais tu reconnaîtras que c'est bizarre...! peut-être à cause des déclenchements intempestifs...
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Jeu 4 Déc 2008 - 22:21
Non c'est justement l'inverse, quand on a besoin d'une continuité de service on met toujours une bobine à émission qui ne coupe justement pas l'installation à la moindre micro-coupure ou baisse de tension.
La protection de la bobine MX du déclencheur se trouve toujours en amont du dispositif coupé électro-mécaniquement
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Mar 9 Déc 2008 - 17:59
En fait un arrêt d'urgence général dans un ERP n'a pas la même importance que dans une usine sur des machines par exemple.
Lorsqu'il y a un incendie par exemple, couper l'électricité n'est pas une urgence absolue, bien au contraire, si les gens doivent évacuer il vaut mieux qu'ils aient de la lumière le plus longtemps possible car ensuite se sont les blocs d'éclairage secours qui prennent le relais mais la luminosité n'est pas la même.
Ensuite se sont les pompiers qui décident de couper ou non.
Un exemple : Pour une chaufferie il y a à l'extérieur un boitier pour couper dans lequel se trouve 2 disjoncteurs, un pour la puissance et un pour l'éclairage.
Les pompiers ont la possibilité de laisser la lumière pour intervenir.
Ce sont des logiques différentes mais logique tout de même.
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences Ven 20 Juil 2012 - 15:48
Relance du sujet..
Et l'obligation de l'arrêt d'urgence Ventilation...
En ERP : Obligation..
en ERT ? (je n'ai rien trouvé pour le moment à part un article : R. 4227-20
'R. 4227-20 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Le dispositif d'arrêt est manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé."
(selon le site http://www.securite-incendie.info/patron.php)
De plus que faire si :
Dossier actuel : Bâtiment classé ERT constitué de :
- Infrastructure : Parking
- Superstructure : Bureau
mais.. la parking pourrait devenir une entité ERP classé PS.
Que faire dans ce cas.... de la coupure Ventilation.... et même de la coupure Général car le parking est alimenté par 1 transformateur (Tarif Vert) commun à la partie ERT. Par contre j'ai un PCS pour l'ensemble du bâtiment.
Sujet: Re: Les arrêts d'urgences
sdmo nice boite courant ECODIAL installation câblage photovoltaique PROGRAMMATION armoire documents garage Methodologie flux canada cours bilan thermostat groupe rotatransfo pour electrogene sujet électrique essai MULTIMETRE