Source: http://docplayer.fi/7772689-1-1-2015-muuntamon-ovessa-tulee-olla-kaiverrettu-muuntamon-tunnuskilpi.html
Timestamp: 2018-02-21 23:49:25+00:00
Document Index: 19342005

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. - PDF
Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.
Download "1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi."
Paavo Jurkka
1 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti. 2 Toimintaohjeita Kuopion Oy:lle tulee toimittaa seuraavat suunnitelma- ja loppupiirustukset: - Asemapiirros - Muuntamon pohjapiirustus - Keskijännitepääkaavio - Kojeistopiirustukset, joihin tulee sisältyä myös energiamittauksen piirikaaviot. Loppupiirustuksista keskijännitekaavio tulee toimittaa dwg-muodossa. Kuopion Oy antaa asiakasmuuntamolle tunnuksen (K+nro). Tämä yksilöivä tunnus tulee olla asiakasmuuntamoiden loppupiirustuksien nimiöissä. Kuopion Oy asennuttaa verkkourakoitsijallaan liittymiskaapelit kytkentöineen kojeiston liittymiskennoihin saakka. Tonttialueelle tulee liittymiskaapeleita varten olla valmis Kuopion Oy:n hyväksymä reitti muuntamon kojeistolle saakka. Liittyjän sähköurakoitsija suorittaa ennen käyttöönottoa tarvittavat mittaukset ja koestukset sekä tekee käyttöönottotarkastuksen. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja tulee toimittaa Kuopion Oy:n liittymäpalveluun ennen mittarointia. Laitteistolle tulee teettää myös varmennustarkastus. 3 Muuntamotilat Pääsääntöisesti muuntamon tulisi sijoittaa erilliseen rakennukseen tai maan tasolla olevaan kerrokseen rakennuksen ulkoseinälle siten, että muuntamon ovi avautuu suoraan ulos. Muuntamotilan ovi tulee varustaa ns. kaksoispesälukolla, joista toinen on sarjoitettu Kuopion Oy:n muuntamosarjaan ja toinen ko. muuntamon käytönjohtajan sarjaan. Mikäli ulkoa muuntamotilaan pääsemiseksi tarvitaan muita avaimia, pitää sopivaksi katsottuun paikkaan asentaa avainsäiliö ns. reittiavainta varten. Kiinteistön sisällä on reitti muuntamolle oltava merkittynä. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. Muuntamotilan liittyen palotekniset vaatimukset on esitetty Sisäasiainministeriön julkaisussa E1, rakenteellinen paloturvallisuus.
2 2(5) 4 Keskijänniteliittymiskaapelien reitti Liittyjän sähkösuunnittelijan tulee sopia Kuopion Oy:n kanssa liittymiskaapelireitti. Kaapelireitin kustannuksista hallinnoimallaan alueella vastaa liittyjä. Keskijänniteliittymiskaapelien kaapelireitillä, jossa käytetään putkia, tulee putkien olla halkaisijaltaan vähintään 140 mm ja lujuusluokaltaan luokka A. Kaapelien asennussyvyys maassa on 70 cm. Kuopion Oy:n keskijännitejakeluverkossa käytetään keskijännitekaapelina AHXAMK-W 3x185Al + 35Cu 20 kv. Kaapelin minitaivutussäde on 800 mm ja yhden vaiheen 600 mm. 5 Keskijännitekojeisto 5.1 Keskijännitekojeiston sähköiset arvot Kuopion Oy:n jakelualueella on paikasta riippuen käytössä 20 kv tai 10 kv jakelujännite. Keskijännitekojeistojen tulee soveltua molemmille jännitetasoille. Taulukko 1. Keskijännitekojeistojen sähköiset arvot. Nimellisjännite, kv Pääkatkaisijan katkaisukyky, ka Terminen oikosulkukestoisuus, ka (1s) Dynaaminen oikosulkukestoisuus, ka Liittymiskennon kuormanerottimien ja kiskojen nimellisvirta, A Maadoituserottimiksi suositellaan kiinteästi asennettuja maadoituserottimia siirrettävien työmaadoitusköysien sijasta työturvallisuusnäkökulmien vuoksi. 5.2 Liittymiskennot Keskijännitekojeistossa olevien liittymiskennojen lukumäärä tulee varmistaa Kuopion Oy:ltä. Yleensä kennoja on kaksi, mutta erikoistapauksissa saatetaan tarvita kolmas kenno. Verkkokaapelipäätteen liityntäpisteen tulee olla lattiasta tai kanavatason pohjasta vähintään 1200 mm korkeudella. Liittymiskennojen tulee olla vähintään 500 mm leveitä, mikäli kaapelipäätteiden asennus tapahtuu peräkkäin kojeiston etureunasta katsottuna. Keskijänniteliittymiskaapeli tullessa suoraan avojohdosta, on liittymiskennoon mahduttava ylijännitesuojat, joita varten on silloin oltava valmiina sopivat telineet.
3 3(5) Liittymiskennojen erottimet tulee varustaa moottoriohjaimilla. Moottoriohjaimien toimintajännitteen on oltava 24 VDC. Ohjausten tulee olla johdotettuna kojeiston riviliittimille. Liittymiskennoista erottimien asentotiedot ja kaasukojeistoissa lisäksi kaasunpaineen indikointi tulee olla saatavissa kaukokäyttöä varten. Kuopion Oy huolehtii kaapeloinnin riviliittimiltä hankkimalleen alaasemakaapille. Ala-asemakaappi tarvitsee muuntamossa leveydeltään 600 mm ja korkeudeltaan 800 mm seinätilaa. Ala-asemakaappi tarvitsee toimiakseen 230 VAC, joka tulee olla saatavissa ja asennettuna liittyjän 400 V keskukselta. 5.3 Pääkytkinkenno Pääsääntö on, että keskijänniteliittyjän muuntamokojeistossa on erillinen pääkatkaisijakenno ja pääkytkinlaitteena katkaisija. Yhden muuntajan muuntamossa voidaan myös käyttää pääkytkimenä muuntajan oikosulkusuojana toimivaa varokekuormanerotinta muuntajatehoon 800 kva asti. Isommilla muuntajilla ja useamman muuntajan muuntamoissa on pääkytkinlaitteena oltava katkaisija. Pääkatkaisijalla tulee olla ylivirtarele, jossa on aseteltava pikalaukaisu. Mikäli liittymiskaapelien reitti ei ole palonkestävä, tulee olla lisäksi ylikuormitussuojaus. Pääkatkaisijan releistyksen asetteluarvoja varten lisätietoja antaa Kuopion Oy:n verkonkäyttö. 5.4 Mittauskenno Keskijänniteliittymän laskutusmittaus tapahtuu keskijännitemittauksena. Keskijännitemittauksen jännite- ja virtamuuntajat sijoitetaan erilliseen mittauskennoon. Mittamuuntajien tulee sijaita siten, että kytkentöjen tarkistus on helppo toteuttaa ja että mittamuuntajien arvokilvet on helppo nähdä. Jännite- ja virtamuuntajien järjestyksen pääkytkinlaitteelta päin tultaessa tulee olla: - liittyjän suojausvirtamuuntajat (voivat sijaita myös pääkatkaisijakennossa) - energiamittauksen jännitemuuntajat - energiamittauksen virtamuuntajat - liittyjän muut jännite- ja virtamuuntajat. Jännite- ja virtamuuntajien hankinta kuuluu liittyjälle ja tulee sisältyä kojeistohankintaan. 6 Maadoitukset Kuopion Oy:n keskijänniteverkkokaapeleissa on Kuopion Oy asentaa lisäksi erillisen 35mm 2 Cu-johtimen. Keskijänniteliittymään on lisäksi rakennettava vähintään voimassa olevan standardin rakennevaatimukset täyttävä maadoituselektrodi.
4 7 Muuntajat 4(5) Kuopion Oy:n keskijänniteverkon alueella on käytössä paikasta riippuen 20 kv tai 10 kv jännitetaso. Silloin, kun muuntamo sijaitsee 10 kv alueella, tulee muuntajat hankkia molemmille jännitetasoille soveltuvina. 8 Suojausasioita Pääkatkaisijan releistyksen asetteluarvoja varten lisätietoja antaa Kuopion Oy:n verkonkäyttö. Mikäli kohteessa on maakaapeleilla toteutettua sisäistä keskijänniteverkkoa (esim. päämuuntamosta maakaapeliyhteyksiä alamuuntamoihin), tulee niiden osalta maasulkusuojaus toteuttaa laukaisevana suojauksena.
5 5(5) Kuva 1. Esimerkki liittyjän omistaman muuntamon kaaviosta.
Keskijänniteliittymät
Ohje 1 (9) Keskijänniteliittymät 1 Yleistä 2 Liittymismaksut 3 Liittymän koon muuttaminen Keskijänniteliittyjien (20 kv) muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien sekä tässä
OHJE 1 (5) Myös tiedot loistehon kompensoinnista ja mahdollisista generaattoreista (esim. varavoima) on oltava mukana.
OHJE 1 (5) SÄHKÖLIITTYMÄT TEKNISET OHJEET 1 2017 Asiakasmuuntamot 1 Yleistä Asiakasmuuntamot suunnitellaan ja rakennetaan voimassa olevien standardien ja ST 53.11 Kaapeliliitäntäiset sähkönkäyttäjän muuntamot
20.11.2013. Tässä ohjeessa on määritelty Tampereen Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon liitettävien asiakasmuuntamoiden vaatimukset
ASIAKASMUUNTAMO-OHJE 1(5) 0 Johdanto 1 Yleistä Tässä ohjeessa on määritelty Tampereen Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon liitettävien asiakasmuuntamoiden vaatimukset Asiakkaan tulee olla yhteydessä verkkoyhtiön
Ohje MIT3 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT3 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 VES vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1
Sähköliittymät / Tekniset ohjeet
Sähköliittymät / Tekniset ohjeet 1. Liittymissopimus, liittymäkysely ja liittymän toimitusaika Uudisrakennuksen liittämisestä Jyväskylän Energian verkkoon, vanhan kiinteistön liittymisjohdon vahvistamisesta,
1/9 JE-Siirto Oy SÄHKÖLIITTYÄT / TEKNISET OHJEET Liittymissopimus, liittymäkysely ja liittymän toimitusaika Uudisrakennuksen liittämisestä Jyväskylän Energian verkkoon, vanhan kiinteistön liittymisjohdon
ASIAKASMUUNTAMOT YLEISOHJE
ASIAKASMUUNTAMOT YLEISOHJE Tässä ohjeessa on määritelty Tampereen Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon liitettävien asiakasmuuntamoiden vaatimukset. 1 Yleistä Asiakkaan tulee olla yhteydessä verkkoyhtiön liittymäasiakaspalveluun
SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ
OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten
Verkonhaltijan ohjeistus keskijänniteverkkoon liittymiselle
Timo Kärki Verkonhaltijan ohjeistus keskijänniteverkkoon liittymiselle Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 22.11.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä
OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä
OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.
20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta.
Energianmittaus 1/6 1. ENERGIANMITTAUS 1.1 Standardit ja yleisohjeet Jakeluverkonhaltijoiden mittauskäytännön yhdenmukaistamiseksi on olemassa standardeja ja suosituksia, joita noudatetaan erityisohjeissa
Tehdasvalmisteiset metallikoteloidut SF 6 -eristeiset keskijännitekojeistot
Tehdasvalmisteiset metallikoteloidut SF 6 -eristeiset keskijännitekojeistot ME6 SARJA ISO 9001 2000 ISO 14001 Finn Electric Oy Porraskuja 1, 01740 Vantaa, Finland Puh. +358 9 8700 270 www.finnelectric.fi,
TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset
TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS
NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE
NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven Sähköverkko Oy Kauppanummentie 1 puh. (09) 878071, faksi (09) 87807207
SÄHKÖENERGIAN MITTAUSOHJE
SÄHKÖENERGIAN MITTAUSOHJE 1 Sähköenergian mittaus Tämä ohje sisältää Tampereen Sähköverkko Oy:n (myöhemmin jakeluverkonhaltija) jakelualueella noudatettavat ohjeet ja käytännöt sähköenergian mittauksen
Sähkönjakelun tilatarpeet. Tapio Kallasjoki 2017
Sähkönjakelun tilatarpeet Tapio Kallasjoki 2017 Sähkötila Sähkötila on alue tai huone, jonne pääsevät vain sähköalan ammattihenkilöt tai opastetut henkilöt. Sähkötiloille on voimassa: Sähkötilat on merkittävä
Compact NSX. Pienjännitekatkaisijat. Tuoteluettelo
Compact NSX Pienjännitekatkaisijat 09 Tuoteluettelo Sisällys sivu Compact NSX100 - NSX250 Rungot... 5 Suojareleet sähkönjakeluun... 6 Suojareleet generaattorisuojaukseen... 9 Suojareleet moottorilähtöihin...
Sykkii Sinulle. -kiskosiltajärjestelmä
Sykkii Sinulle. -kiskosiltajärjestelmä VEO tuntee tarpeesi Läheisen asiakasyhteistyön ja yli viiden miljoonan miestyötunnin kokemuksen ansiosta pystymme toimittamaan sähköistysratkaisuja voimantuotantoon,
Kabeldon-kaapelijakokaappi, kv Ohjeita tuotteen valintaan
Pienjännitetuotteet, Kabeldon HDC FI 04_14 Kabeldon-kaapelijakokaappi, 12 36 kv Ohjeita tuotteen valintaan Asiakirjan nimi HDC-A 630 brochure finnish 2010-09-01+CSE-A.indd 1 18.4.2014 11:50:28 Kabeldon-kaapelijakokaappi
Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys
Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu
Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä
Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon
Mittalaitetilat, niiden lukitus ja merkinnät
1 (5) Mittalaitetilat, niiden lukitus ja merkinnät Ympäristöolot Mittareiden sijoituspaikan on oltava kuiva, pölytön ja tärinätön. Mittalaitteet sijoitetaan sellaiseen tilaan, etteivät magneettikentät
VD4 Asennus- ja käyttöohjeet 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka
Medium voltage products VD Asennus- ja käyttöohjeet... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka Sisällys Huomio! 1 I. Johdanto 2 II. Ympäristönsuojeluohjelma 2 1. Pakkaus ja kuljetus 3 2. Lähetyksen tarkistus
Ohje MIT2 1 (16) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT2 2 (16) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 VESn vastuut... 4 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1
Pylväserottimet. 24 kv jakeluverkkoon
Pylväserottimet 24 kv jakeluverkkoon GDS - Pylväserotinjärjestelmä Piiskaerotin - GDSG-6800L Kammioerotin - GDSG-6802L/GPK Erottimen tilaus -> toimitus Tilauksen sisältö: Toimituksen sisältö: 1. Pylväserotin
Uniswitch Keskijännitekojeisto. 12, 17,5 ja 24 kv 630 ja 1250 A
Keskijännitekojeisto 12, 17,5 ja 24 kv 630 ja 1250 A Sisällys 1. Yleistä... 3-4 2. Käyttötavat... 5 3. Keskijännitekojeiston rakenne... 6-7 4. Kennovaihtoehdot... 8-26 4.1 Kuormanerotinkenno SDC... 13
Yleisohje urakoitsijoille ja suunnittelijoille Sähköliittymät ja energiamittaus
Sähköliittymät ja energiamittaus 1. JOHDANTO... 2 2. SOPIMUKSET JA SÄHKÖN TOIMITTAMINEN... 2 2.1. Yleistä... 2 2.2. Liittymissopimus... 2 2.3. Verkkopalvelu- ja sähkönmyyntisopimus... 2 3. LIITTYMÄN RAKENTAMINEN...
Moottorilähdön rakentamisesta
Moottorilähdön rakentamisesta Mitoitusperusteita Teollisuudessa yleinen tapa on mitoittaa lähtö siten, että moottorin tehoa voi nostaa yhdellä pykälällä Rungon mitoitus CENELEC HD 231 => moottorin tehoa
Asiakirjan nimi. Ohjeita tuotteen valintaan Kabeldon-kaapelijakokaappi, kv
Asiakirjan nimi Ohjeita tuotteen valintaan Kabeldon-kaapelijakokaappi, 12 36 kv Kabeldon-kaapelijakokaappi HDC-A, 12 36 kv Jykevä ja varma ratkaisu Käyttö Kaapelijakokaapin avulla voidaan liittää ja haaroittaa
Savon Voima Verkko Oy Sähköntuotantolaitteiston verkkoon liittämisen tekniset ehdot
Ohje 1(10) Ari Salovaara 28.9.2009 Savon Voima Verkko Oy Sähköntuotantolaitteiston verkkoon liittämisen tekniset ehdot 1 Yleistä Savon Voima Verkko Oy:n (jatkossa Savon Voiman) jakelujärjestelmän käyttövarmuus
Marko Vehkaniemi KESKIJÄNNITEJAKELUJÄRJESTELMÄ KIINTEISTÖISSÄ
Marko Vehkaniemi KESKIJÄNNITEJAKELUJÄRJESTELMÄ KIINTEISTÖISSÄ Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma 2016 KESKIJÄNNITEJAKELUJÄRJESTELMÄ KIINTEISTÖISSÄ Vehkaniemi Marko Satakunnan ammattikorkeakoulu