Source: http://docplayer.fi/1436256-67090596-bgw-30-3-2011-tavase-oy-imeytys-ja-merkkiainekoe-palkaneella-loppuraportti.html
Timestamp: 2017-05-24 03:10:53+00:00
Document Index: 17966885

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

BGW TAVASE OY. Imeytys- ja merkkiainekoe Pälkäneellä, loppuraportti - PDF
BGW TAVASE OY. Imeytys- ja merkkiainekoe Pälkäneellä, loppuraportti
Download "67090596.BGW 30.3.2011 TAVASE OY. Imeytys- ja merkkiainekoe Pälkäneellä, loppuraportti"
1 TAVASE OY Imeytys- ja merkkiainekoe Pälkäneellä, loppuraportti2 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa.3 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 KOELUPA JA LUPAMÄÄRÄYKSET Lupamenettely Tarkkailuohjelman hyväksyminen Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto merkkiaineesta 12 3 KOKEEN TAVOITTEET 13 4 KOEJÄRJESTELYT Tuotanto- ja imeytyskaivot Veden siirtolinja Imeytysjärjestelyt Imeytyskaivot Imeytysharavat Pohjavesipinnan mittaaminen Käsimittaukset Havaintoputkien automaattimittarit ja kaivojen pinnankorkeusmittarit Avo-ojien virtaamamittaukset Näytteenotto ja analyysit Havaintoputkiverkoston täydentäminen Yksityiskaivokartoitus Painumaseurantapisteiden asennus ja vaaitusmenettely Merkkiainekoe Natriumjodidi Maatutkaluotaukset Sedimentologiset selvitykset Pohjaveden virtausmallinnus Helikopterilla tehdyt purkaumapaikkojen lämpökamerakuvaukset Kokeen tarkkailu, raportointi ja tiedottaminen Ennakkotarkkailu Pohjaveden pinnan ennakkotarkkailu Pohjaveden laadun ennakkotarkkailu Kinnalan vedenottamon ennakkotarkkailu Avo-ojien virtaamien ennakkotarkkailu Keiniänrannan Natura-alueen kasvillisuusseuranta ennen imeytyksen aloittamista Imeytysalueen kasvillisuusseuranta ennen imeytyksen aloittamista Imeytysalueen marjojen ja sienien jodidipitoisuuksien ennakkotarkkailu Painumaseuranta ennen imeytyksen aloittamista Raportointimenettely ennen imeytyksen aloittamista Kokeen aikainen seuranta Pohjaveden pinnan seuranta Pohjaveden laadun seuranta 344 Kinnalan vedenottamon seuranta Avo-ojien virtaamien seuranta Keiniänrannan Natura-alueen seuranta Imeytysalueen kasvillisuusseuranta Imeytysalueen marjojen ja sienien jodidipitoisuuksien seuranta Painumaseuranta Imeytyskaivojen ilmamäärämittaukset Raportointimenettely Kokeen lopettaminen ja jälkitarkkailu Pohjaveden pinnan jälkitarkkailu Pohjaveden laadun jälkitarkkaillu Kinnalan vedenottamon jälkitarkkailu Avo-ojien virtaamien jälkitarkkailu Keiniänrannan Natura-alueen kasvillisuusseuranta imeytyksen päätyttyä Imeytysalueen kasvillisuusseuranta imeytyksen päätyttyä Painumien jälkiseuranta Raportointimenettely jälkitarkkailun aikana Imeytyksen aikainen tiedottaminen Varautumissuunnitelma Pumpatut ja imeytetyt vesimäärät 44 5 TULOKSET Pohjaveden pinnan korkeus Yleistä Luonnontila Kokeen aikainen pohjavesipinta Kallionpinta ja pohjavesikerroksen paksuus Veden laatu Perusanalyysit Pestisidit Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) Raskasmetallit Jodidi Veden laadun seuranta Keiniänrannassa Merkkiainekokeen tulokset Maatutkaluotaukset ja sedimentologinen rakennetulkinta Helikopterilla tehdyt purkaumapaikkojen lämpökamerakuvaukset Painumat Sademäärä Mallasveden pinnan korkeus Virtaamat Kasvillisuus Marjat ja sienet Imeytyskaivojen toiminta Imeytyskaivojen toiminta imeytyksen aikana Ilmamäärät Imeytyskaivojen jälkitarkastus ja maisemointi Imeytysharavien toiminta Tuotantokaivojen toiminta 88 45 5.16 Siirtolinjan toiminta Kokeen aikaiset poikkeamatilanteet Vahingonteko Sähkökatkokset Automaattimittareiden häiriöt Poikkeamat pohjavesipinnan mittauksissa ja näytteenotossa Pestisidit Pohjaveden virtausmallinnus 91 6 TULOSTEN TARKASTELU Yleistä Kinnalan kalliokynnys Kankaanmaa Imeytys Vedenotto Taustialantien kynnys Aikaisempi imeytyskoe v Keiniänrannan Natura-alue Imeytysalueen kasvillisuus 99 7 TEKOPOHJAVESILAITOKSEN JATKOSUUNNITTELU JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEENVETO 104 Liitteet Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8. Liite 9. Tutkimusalue TA3, Pälkäne, yleiskartta Asennettujen havaintoputkien putkikortit Varautumissuunnitelma Ilmamäärien mittaustulokset Pälkäneen imeytys- ja merkkiainekokeen aikaisia pohjaveden alenema- ja ylenemäkäyriä Pohjavesinäytteiden jodidipitoisuus Pohjavesinäytteiden analyysitulokset Keiniänrannan vesinäytepisteiden analyysituloksia Keiniänrannan avo-ojien virtaamat Kannen kuva: Pohjavesipinnan korkeus Pälkäneellä elokuun 2010 alussa (m mpy). Pohjakartta Karttakone/Maanmittauslaitos 2011.6 1 JOHDANTO Tekopohjavesihankkeen tarkoituksena on turvata Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhankinta pitkällä aikavälillä. Hankkeeseen kuuluvat osakaskunnat ovat muodostaneet Tavase Oy -nimisen vedenhankintayhtiön, jonka vastuulla vedenhankinta tulee olemaan. Tavase Oy:n omistavat tekopohjavesihankkeen kuusi kuntaa: Akaa, Kangasala, Lempäälä, Tampere, Valkeakoski ja Vesilahti. Lisäksi Tampereen kautta on välillisesti mukana Pirkkala. Vehoniemen-Isokankaan tekopohjavesihankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi vuonna Yhteysviranomaisen (Keski-Suomen ympäristökeskus) arviointiselostuksesta antamassa lausunnossa esitettiin Pälkäneen alueella tehtäväksi tutkimuksia ja selvityksiä, jotka tarkentaisivat pohjaveden virtauskuvaa, veden laadun muutoksia ja ympäristövaikutuksia. Tutkimusalueella 3 Pälkäneellä (Liite 1.) tehtiin vuosina imeytyskoe (TAVASE Eteläinen työryhmä. Pälkäneen Isokankaan pohjavesi- ja tekopohjavesitutkimus. Jaakko Pöyry Infra Maa ja Vesi Oy ) Pohjavesimallilla tehtyjen ennusteajojen mukaan arvioitiin alueen tekopohjavesikapasiteetiksi m 3 /d. Tässä loppuraportissa on esitetty välisenä aikana tehdyn imeytys- ja merkkiainekokeen kulku, tutkimustulokset ja johtopäätökset alueen soveltuvuudesta tekopohjaveden imeytykseen laitosmittakaavassa. Loppuraportissa esitetään siten myös imeytys- ja merkkiainekokeeseen liittyvien Keiniänrannan stabiliteettitarkastelun ja Natura-alueen kasvillisuusseurannan tuloksia. Raportissa esitetään myös jälkitarkkailun tuloksia. Työ on tehty Tavase Oy:n toimeksiannosta. Raportin laatimiseen osallistui Pöyry Finland Oy:stä Jukka Ikäheimo, Jaana Mäki- Torkko ja Pirkko Öhberg. FCG Finnish Consulting Group Oy:stä kirjoittajina olivat Esa Kallio, Jari Kärkkäinen, Maija Aittola ja Suvi Rinne. Geosigma AB:ltä kirjoittajia olivat Pirkka-Tapio Tammela, Erik Gustafsson ja Rune Nordqvist. Ramboll Finland Oy:stä kirjoittajana oli Petri Tyynelä, AIRIX Teollisuus Oy:stä Matti Mäkinen ja Riitta Rämä Naturata Oy:stä. Sedimentologisia selvityksiä on tehnyt FT Joni Mäkinen Turun yliopistosta sekä virtausmallinnusta ovat tehneet FT Aki Artimo, FM Sami Saraperä ja FM Osmo Puurunen. Kokeen aikana vesinäytteet otti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, jossa myös tehtiin pääosa analyyseistä. Lisäksi analysointia tehtiin Ramboll Analytics Oy:llä sekä Geosigma Ab:lla Ruotsissa. Geosigma Ab vastasi merkkiainekokeen suunnittelusta ja toteutuksesta. Imeytys- ja merkkiainekokeen aikana tehtiin monia erillisiä tutkimuksia, joiden tuloksia on hyödynnetty tässä raportissa. Erillistutkimusten tekijät ovat raportoineet saamansa tulokset omina raportteinaan. Ohessa on lista kokeen aikana tehdyistä raporteista. Osa raporteista on luottamuksellisia, koska niissä on esitetty tietoja yksityisistä talousvesikaivoista tai kiinteistöjen painumamittaustietoja. 67 7 Imeytys- ja merkkiainekoe: FCG Planeko (2009). Tavase Oy, TA3, Pälkäne; Imeytys- ja merkkiainekoe, tutkimussuunnitelma FCG Infra ja Ympäristö (2010). Tavase Oy, TA3, Pälkäne, Imeytys- ja merkkiainekoe, väliraportti Merkkiainekoe: Gustafsson, E., Nordqvist, R., Tammela, P-T (2008). Project plan, Investigation of residence times and retrieval of infiltration water by tracer tests at Isokangas, Finland. February 2008, revised September Geosigma report Grap Geosigma Uppsala. Gustafsson, E., Nordqvist, R., Tammela, P-T (2009). Simulations of re-circulation of groundwater and tracer in deep injection wells for the planned infiltration test in Isokangas esker, Tavase project. August Geosigma report Grap Geosigma, Uppsala. Gustafsson, E., Nordqvist, R., Tammela, P-T (2011). Tracer investigations in the Isokangas esker, Tavase project. February Geosigma report Grap Geosigma Uppsala. Sedimentologiset selvitykset: Mäkinen, J. (2009). Pälkäneen Isokankaan-Syrjänharjun maatutkaluotauksen (Geo- Work ) sedimentologinen rakennetulkinta. Raportti Mäkinen, J. (2010). Tavase Oy:n tutkimusalue 3 Pälkäne (TA3), Taustialantien kynnyksen maatutkaluotauksen (Geo-Work Oy ) rakennetulkinta. Raportti Mäkinen, J. (2011 a). Tavase Oy:n tutkimusalue 3 Pälkänee (TA3), maatutkaluotauksen (Geo-Work Oy ) rakennetulkinta. Raportti Mäkinen, J. (2011 b). Yhteenveto Tavase Oy:n tutkimusalue 3 Pälkäne (TA3) maatutkaluotausten (Geo-Work Oy ) rakennetulkinnoista Maatutkaluotaukset: Geo-Work Oy (2009). Maatutkaluotaus Pälkäneellä. Tavase Oy:n tutkimusalue 3 Pälkäne (TA3). LKK17/ Geo-Work Oy (2010). Maatutkaluotaus Pälkäneellä. Tavase Oy:n tutkimusalue 3 Pälkäne (TA3), Taustialantien kynnys. LKK17/ Geo-Work Oy (2010). Maatutkaluotaus Pälkäneellä Tavase Oy:n tutkimusalue 3 Pälkäne (TA3), Taustialantien kynnys. LKK17/ Geo-Work Oy (2010). Maatutkaluotaus Pälkäneellä. Tavase Oy:n tutkimusalueet 1 Kangasala (TA1), 2 Kangasala (TA2) ja 3 Pälkäne (TA3). LKK45/8 8 Yksityiskaivokartoitus: Pöyry Environment Oy (2009). Pälkäneen kaivokartoitus vuonna 2009, Tavase Oy ER2.SLU, LUOTTAMUKSELLINEN. Painumat: Ramboll Finland Oy (2009). Tavase Oy, Keiniänranta, painumaseuranta , LUOTTAMUKSELLINEN Ramboll Finland Oy, (2009). Tavase Oy, Keiniänrannan stabiliteetti LUOTTAMUKSELLINEN Ramboll Finland Oy (2011). Tavase Oy, Painumaseurannan loppuraportti LUOTTAMUKSELLINEN Varautumissuunnitelma: Pöyry Environment Oy (2009). Tavase Oy, Tampereen seudun kuntien tekopohjavesihanke, Imeytys- ja merkkiainekokeen varautumissuunnitelma Kasvillisuus: FCG Finnish Consulting Group Oy (2010). Imeytysalueen 4 kasvillisuusseuranta P12162P FCG Finnish Consulting Group Oy (2010). Imeytysalueen 4 laajennusosan kasvillisuuskartta ja -kartoitus P12162P FCG Finnish Consulting Group Oy (2011). Imeytys- ja merkkiainekokeeseen (TA3, Pälkänen) liittyvä kasvillisuustarkkailu. Jodidipitoisuudet marjoissa ja sienissä Keiniänrannan avovesipintojen seuranta: FCG Planeko Oy (2008). Keiniänrannan Natura-alue. Veden pinnan mittaukset, väliraportti D FCG Planeko Oy (2008). Keiniänrannan Natura-alue. Veden pinnan mittaukset, väliraportti D1276, FCG, Finnish Consulting Group Oy (2010). Keiniänrannan Natura-alue. Avovesipinnan mittaukset, vuoden 2009 mittaustulokset D1276, FCG Finnish Consulting Group Oy (2010). Keiniänrannan Natura-alue. Avovesipinnan mittaukset ja vedenlaatu. Vuoden 2010 tulokset D1276, FCG Finnish Consulting Group Oy (2011). Keiniänrannan Natura-alue. Virtaamamittausten tilastollinen tarkastelu.9 9 Keiniänrannan kasvillisuusseuranta: FCG Planeko Oy (2007). Keiniänrannan Natura-alueen kasvillisuusseuranta. Kasvillisuusseurannan tulokset vuodelta D1276, FCG Planeko Oy (2008). Keiniänrannan Natura-alueen kasvillisuusseuranta. Kasvillisuusseurannan tulokset vuodelta D1276, FCG Finnish Consulting Group Oy (2009. Keiniänrannan Natura-alueen kasvillisuusseuranta. Kasvillisuusseurannan tulokset vuodelta D1276, FCG Finnish Consulting Group Oy (2010). Keiniänrannan Natura-alueen kasvillisuusseuranta. Kasvillisuusseurannan tulokset vuodelta D1276, FCG Finnish Consulting Group Oy (2010). Keiniänrannan Natura-alueen kasvillisuusseuranta. Kasvillisuusseurannan tulokset vuodelta P12162P001, FCG Finnish Consulting Group Oy (2010). Keiniänrannan Natura-alueen kasvillisuusseuranta. Kasvillisuusseurannan tulokset vuosilta P12162P001. Erillisraportit: AIRIX Teollisuus (2011). Vahingonteot A-R05, AIRIX Teollisuus (2011). Ilmamäärien mittaus A-R AIRIX Teollisuus (2011). Selvitys imeytyskaivojen ja tuotantokaivojen sulkemisesta A-ST AIRIX Teollisuus (2011). Imeytys- ja merkkiainekoe, Pälkäne. Kaivojen kuntokartoitus ja videokuvaus A-R Pöyry Finland Oy (2011). Imeytys- ja merkkiainekoe; Automaattimittarit, erillisraportti. Tavase Oy BGW, Pöyry Finland Oy (2011). Imeytys- ja merkkiainekoe; Imeytyskaivot, erillisraportti. Tavase Oy BGW, Pöyry Finland Oy (2011), Imeytys- ja merkkiainekoe; Sadetusimeytysjärjestelyt, erillisraportti. Tavase Oy BGW, Pöyry Finland Oy (2011). Imeytys- ja merkkiainekoe; Siirtolinja, erillisraportti. Tavase Oy BGW, Pöyry Finland Oy (2011). Imeytys- ja merkkiainekoe; Tuotantokaivot, erillisraportti BGW,10 Pöyry Finland Oy (2011). Lämpökamerakuvaukset Kangasalalla ja Pälkäneellä. Tavase Oy BGW, Pöyry Finland (2010). Imeytys- ja merkkiainekoe; Imeytyskaivojen kuntokartoitus ja videokuvaus. Tavase Oy BGW Pöyry Finland (2010). Imeytys- ja merkkiainekoe; Imeytyskaivojen kuntokartoitus ja videokuvaus, täydennys. Tavase Oy BGW Kuukausiraportit Pöyry Finland Oy ( ). Imeytys- ja merkkiainekoe tutkimusalueella 3, kuukausiyhteenvedot viranomaisille (11 raporttia) Tavase Oy BGW. LUOTTAMUKSELLINEN Pöyry Finland Oy ( ). Imeytys- ja merkkiainekokeen aikaisen tarkkailun yhteenveto (nettiraportit, 16 kpl). Tavase Oy BGW. Pestisidiselvitys: Pöyry Finland Oy (2009). Tavase Oy, Selvitys VOC- ja pestisidipitoisuuksista Isokankaan-Syrjänharjun pohjavesimuodostumassa Pälkäneellä Virtausmallinnus: Pöyry Finland Oy (2011). Tavase Oy, Pohjaveden virtausmallinnus tutkimusalueella 3, Pälkäne. Tavase Oy BGW Artimo, A., Saraperä, S. Puurunen,O. (2011). Pälkäneen Syrjänharjun monikerroksinen pohjaveden virtausmalli Raportti KOELUPA JA LUPAMÄÄRÄYKSET 2.1 Lupamenettely Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) valmistui vuonna Yhteysviranomaisena toiminut Keski-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntonsa selostuksesta kesällä Lausunnossa ehdotettiin lisätutkimuksia etenkin Pälkäneen puoleisella tutkimusalueella. Tavase Oy:n tavoitteena oli saada lisätutkimukset tehdyksi nopealla aikataululla. Lisätutkimuksille haettiin tutkimuslupia syksyllä 2003 Pälkäneen kunnan ympäristölautakunnalta, koska niitä ei saatu suoraan maanomistajilta. Ympäristölautakunta myönsi tutkimusluvat, mutta niistä valitettiin. Valitusten käsittelyn jälkeen asia siirtyi Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle, joka myönsi tutkimusluvat toukokuussa Lupa myönnettiin seuraaviin tutkimuskokonaisuuksiin:11 11 - kaivonpaikkatutkimukset - kairaukset ja havaintoputkien asentaminen, - imeytys- ja merkkiainekokeet, - Keiniänrannan stabiliteettitarkastelu - Keiniänrannan Natura-alueen kasvillisuusseurantaan. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus myönsi luvat tutkimuksiin kaikki osa-alueet kattavalla töidenaloittamisluvalla tammikuussa Päätöksestä valitettiin, mutta korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset. Tavase Oy haki Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta lupaa lisäkairauksiin sekä imeytysalueen muutokseen. Samalla haettiin lupaa uusille havaintoputkille ja kaivoimeytykselle, joka oli tullut uutena varteenotettavana tekniikkana esille tekopohjaveden valmistuksessa. Ympäristölupavirasto antoi lupapäätöksen Päätöksestä valitettiin ja asia on käsiteltävänä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Päätöksen mukaisesti pohjaveden havaintoputket saadaan pitää maassa ja koeimeytyskaivot paikallaan siihen saakka, kunnes ympäristölupavirastossa dnro:lla LSY-2003-Y282 vireillä olevaan Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesihanketta koskevaan hakemukseen on saatu lainvoimainen päätös. Lupaehtojen mukaisesti tuli Tavase Oy:n hyvissä ajoin ennen pumppaus- ja koeimeytystoimenpiteiden aloittamista toimittaa Pirkanmaan ympäristökeskukselle tarkempi pohjaveden pumppausta ja koeimeytystä sekä merkkiainesyöttöä koskeva suunnitelma aikatauluineen. Lisäksi tuli toimittaa ehdotus mm. siitä pohjaveden vesimäärästä ja merkkiaineen syöttömäärästä, jolla pumppaus ja koeimeytys oli tarkoitus aloittaa sekä suunnitelma niiden asteittaisesta lisäämisestä. Tavase Oy toimitti ko. suunnitelman Pirkanmaan ympäristökeskukselle Lupaehtojen mukaisesti pumppaus- ja imeytyskoe oli aloitettava enintään m 3 /d pohjavesimäärällä. Viimeistään kaksi viikkoa ennen täyteen pumppaus- ja imeytysmäärään siirtymistä Tavase Oy:n tuli toimittaa Pirkanmaan ympäristökeskukselle väliraportti siihenastisen pumppaus- ja imeytysvesimäärän mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista alueen pohjavesioloihin, Kinnalan pohjaveden ottamoon sekä Keiniänrannan Natura-alueen vesitalouteen. Raportti toimitettiin Tavase Oy jätti vuonna 2003 Länsi-Suomen ympäristölupaviraston käsiteltäväksi koko tekopohjavesilaitoksen vesilain mukaisen lupahakemuksen. Lupahakemus päivitetään ja ajantasaistetaan vuonna 2011, kun uudet tutkimustulokset ja päivitetty tekopohjavesilaitoksen yleissuunnitelma ovat käytettävissä. Kokeiden toteuttamista ovat viivästyttäneet päätöksentekoon liittyvät useat valitusprosessit.12 2.2 Tarkkailuohjelman hyväksyminen Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen lupamääräyksen nro 4 mukaan: Luvan saajan on tarkkailtava tutkimusten vaikutuksia ympäristöön, erityisesti pohjaveden määrään ja laatuun sekä Keiniänrannan Natura-alueeseen Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailun tulee sisältää myös Kinnalan vedenottamon tarkkailu. Pirkanmaan ympäristökeskus hyväksyi tutkimusten aikaisen tarkkailusuunnitelman eräin muutoksin. Tarkkailusuunnitelmaa tuli noudattaa muutoksenhausta huolimatta. Tavase Oy päivitti ko. suunnitelman ympäristökeskuksen päätöksen mukaisesti. Pirkanmaan ympäristökeskuksen pyynnöstä VOC- ja pestisidipitoisuuuksista tehtiin ennakkotarkkailun aikana tarkkailuohjelmaan laajempi selvitys (Tavase Oy, Selvitys VOC- ja pestisidipitoisuuksista Isokankaan-Syrjänharjun pohjavesimuodostumassa Pälkäneellä, Pöyry Environment Oy, ). Ympäristökeskus hyväksyi lausunnollaan ( ) selvityksen. Selvityksessä ehdotetut tarkkailutoimenpiteet otettiin mukaan lopulliseen tarkkailusuunnitelmaan. Päivitetyssä tarkkailusuunnitelmassa ( ) huomioitiin seuraavat asiat: Pirkanmaan ympäristökeskuksen tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätöksen mukaiset muuttuneet tarkkailu- ja raportointimääräykset Selvitys VOC- ja pestisidipitoisuuksista syksyllä 2009 kartoitetut talousvesikäytössä olevat kaivot syksyllä 2009 asennetut uudet pohjaveden havaintoputket Tarkkailusuunnitelmaa koskevasta päätöksestä valitettiin Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon, joka hylkäsi valitukset. Päätöksestä valitettiin edelleen Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ei muuttanut Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöstä Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto merkkiaineesta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ( ) mukaisesti Tavase Oy:n oli pyydettävä sosiaali- ja terveysministeriön lausunto merkkiaineen, natriumjodidin, käytöstä. Lausunto tuli toimittaa tiedoksi Pälkäneen kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisille ja Pirkanmaan ympäristökeskukselle. Terveydensuojelulain (763/1994) nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksessa (461/2002) ei ole säädetty vaatimustasoa jodidille. Terveydensuojelulain 4 :n mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi kuitenkin antaa yleisiä ohjeita terveyshaittojen arvioimiseksi.13 Sosiaali- ja terveysministeriö antoi asiasta lausuntonsa Lausunnossa todettiin, että natriumjodidin käytölle merkkiaineena imeytyskokeessa ei ole terveydensuojelulain mukaista estettä. Lausunnon mukaan Tavase Oy:n tuli tiedottaa alueen yksityiskaivojen omistajia tutkimuksesta ja mikäli mahdollisia haju- tai makuhaittoja esiintyisi, tuli Tavase Oy:n toimittaa puhdasta talousvettä kyseisille kiinteistöille KOKEEN TAVOITTEET Pälkäneen tutkimusalueella tehdyn imeytys- ja merkkiainekokeen ensisijaisena tavoitteena oli tarkentaa tietoa alueen hydrogeologisista ominaisuuksista ja optimoida tulevan tekopohjavesilaitoksen tuotantomäärää sekä toimintojen lopullista sijoittamista. Kokeen osatavoitteita olivat: Luotettavan numeerisen pohjaveden virtausmallin laatiminen Imeytysalueelta Kinnalan vedenottamon suuntaan olevan kalliokynnyksen tarkempi selvittäminen Merkkiainekokeen toteuttaminen, niin ettei imeytysvesi kulkeudu Kinnalan vedenottamolle Tuli varmistaa, ettei imeytyskokeella aiheuteta painumia kiinteistöille taikka maaperän stabiliteettimuutoksia Tuli selvittää imeytyskokeen vaikutukset Keiniänrannan Natura-alueeseen (luontotyyppi, kasvillisuus, virtaamat ja avovesipinnat) sekä Keiniänrannan alueelle purkautuvan luonnontilaisen pohjaveden määrän ja laadun lyhyt- ja pitkäkestoinen vaihtelu Selvittää kaivoimeytysmahdollisuutta ja kapasiteettia Tarkentaa sadetusimeytyskapasiteettia Selvittää imeytyksen vaikutukset orsivesiolosuhteisiin Tehdä kattava pohjavesimuodostuman rakennetulkinta Merkkiainekokeella selvittää veden viipymä ja virtausreitit imeytysalueelta kaivoalueille 4 KOEJÄRJESTELYT 4.1 Tuotanto- ja imeytyskaivot Tuotantokaivoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kokeenaikaiseen pohjaveden ottamiseen tarkoitettuja koekaivoja ja imeytyskaivoilla pohjaveden imeyttämiseen tarkoitettuja koekaivoja. Aiemman imeytyskokeen ( ) ajalta oli koetta varten olemassa 35,2 m syvä, halkaisijaltaan 400 mm tuotantokaivo K3 (Liite 1.) ja14 testattuja imeytysalueita. Nyt toteutetun kokeen suuremmasta kokonaisvesimäärästä johtuen tarvittiin lisäkapasiteettia sekä veden tuottamiseen että sen imeyttämiseen. Tuotantokapasiteetin lisäämiseksi rakennettiin marraskuussa 2008 pisteeseen 320 uusi tuotantokaivo K4, joka sijaitsee Syrjänharjun vastakkaisella puolella K3 kaivoon nähden. Uusi kaivo mitoitettiin viereisestä havaintoputkesta tehtyjen kerroksittaisten vedenjohtavuusmittausten perusteella. Lopullinen mitoitus laadittiin koekaivon teon yhteydessä otettujen maanäytteiden perusteella. Kaivon K4 rakentamisen ja huuhtelun jälkeen tehtiin ominaisantoisuusmääritys kaivon tuottoa vaihtelemalla. Kaivon lopullinen syvyys on 44 m ja siinä on pohjalla 9.5 m siiviläosa. Kaivon siivilän ja nousuputken halkaisija on 400 mm. Yksi kokeen tavoitteista oli testata sadetusimeytyksen ohella kaivoimeytysmenetelmän soveltuvuutta. Tätä varten imeytysalueelle suunniteltiin kolme imeytyskaivoa IK1 tutkimuspisteelle 371 (Kuva 1.), IK2 tutkimuspisteelle 396 ja IK3 tutkimuspisteelle 368 (Liite 1.). Imeytyskaivot mitoitettiin rakentamisen yhteydessä otettujen maanäytteiden perusteella. Mitoitusta palvelevia vedenjohtavuusmittauksia ei tehty, sillä kaivojen suunnitellut siiviläosat ovat kaivoissa IK1 ja IK3 kokonaan pohjavesikerroksen yläpuolella ja IK2:kin vain osittain sen alapuolella. Imeytyskaivojen mitoitusperusteet ja mitat vastaavat vedenottokaivojen vastaavia, ts. niiden halkaisija on sama 400 mm sekä siivilän, että nousuputken osalta. Imeytyskaivot rakennettiin elokuun 2009 ja tammikuun 2010 välisenä aikana. Tuotantokaivon K4 ja imeytyskaivot rakensi Maanrakennus Jokinen Oy ja kaivojen tilaajana oli Tavase Oy. Tuotantokaivo K3 on rakennettu pisteeseen 123 vuonna 1999 (Hämeen Käyttövesi Oy). 1415 15 Kuva 1. Imeytyskaivon IK1 rakentaminen tutkimuspisteeseen 371 ( , Pöyry Finland Oy, Jukka Ikäheimo). Imeytyskaivojen mitoitus on esitetty taulukossa (Taulukko 1.). Taulukko 1. Imeytyskaivojen tärkeimmät mitat. Kaivo Kokonaissyvyys, m Siivilän syvyys maanpinnasta, m Siivilää pohjavesipinnan alapuolella, m Siivilän/nousu-putken halkaisija mm IK /400 IK ,5 50 8,4 400/400 IK3 42, , / Veden siirtolinja Veden siirtolinjat rakennettiin tuotantokaivoista K3 ja K4 pumpatun veden imeytysalueelle (Kuva 3.). Tuotantokaivon K4 kaivohaara oli kooltaan d315 ja pituudeltaan 250 m ja tuotantokaivon K3 kaivohaara oli kooltaan d250 ja pituudeltaan 270 m. Pituutta yhteiselle siirtolinjalle kertyi yhteensä 1350 metriä. Imeytysalueella vesi johdettiin imeytyskaivoihin IK1, IK2 ja IK3 sekä pohjoiseen ja eteläiseen imeytysharavaan. Siirtolinja rakennettiin PEH d315 PN10 putkesta (Kuva 2.). Putket liitettiin puskuhitsaamalla ja osassa käytettiin sähköhitsausmuhveja. Putkitoimittaja oli KWH/Dahl. Venttiilit olivat laipallisia16 AVK:n kumiluistiventtiileitä DN100 ja suuremmat laipallisia ja DN65 venttiilit pistoliittimin. Putkisto tuettiin tarvittaviin kohtiin betonisilla kulmatuilla. Siirtolinjan sijainnin maastokatselmus Pälkäneellä tehtiin Maanomistajien kanssa sovittiin linjan kulku-urasta. Raivaustoimenpiteitä ei linjan vuoksi tehty. Putkistoasennukset aloitettiin ja siirtolinja IK1:lle oli käyttövalmiina Veden pumppaaminen IK1:een aloitettiin , IK3:een ja IK2:een Kuva 2. Siirtolinjaa kaivolta K3 koilliseen ( , AIRIX Teollisuus Oy, Matti Mäkinen). Siirtolinjan ja imeytysharavien suunnittelusta vastasi Pöyry Finland Oy. Urakoitsijana oli Maanrakennus Lahdenperä Oy. Putkisto rakennettiin myötäillen luontaisia metsäreittejä, imeytysalueelle kulkevaa ulkoilureittiä sekä imetysalueella olemassa olevia metsäkoneen kulku-uria hyväksi käyttäen. Linja kulki maan pinnalla ja siirtoputkisto asennettiin kulkureittien sivuun ja tarvittavat alitukset kaivettiin kulkureittien risteyskohtiin. Taustialantien alitus tehtiin olemassa olevan alikulun kautta. Linjan yleispiirteinen sijainti on esitetty kuvassa (Kuva 3.). Siirtolinjan toteutuksessa varauduttiin myös ongelmatilanteisiin. Mikäli veden pumppaus olisi jouduttu keskeyttämään pakkaskaudella, oli olemassa riski että putkeen jäänyt vesi jäätyy ja rikkoo linjan. Tämän vuoksi suunniteltiin ennakkoon linjan tyhjennyspaikat ja tyhjennysputkistot.17 Siirtolinjan tiiveys tarkistettiin koekäytöllä Virtaamamittarit (Siemens malli Sitrans F) oli asennettu tuotantokaivoille K3 ja K4 sekä siirtolinjan päähän imeytysalueelle imetyskaivoille IK1, IK2, IK3 sekä eteläiselle ja pohjoiselle sadetusharavalle. Kaikki siirtoputkiston venttiilit ja määrämittarit suojattiin vanerista tehdyillä venttiilikoteloilla, jotka lukittiin. Virtaamamittaukset olivat Tampereen Veden Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen kaukovalvonnan piirissä. 17 Kuva 3. Siirtolinjan sijainti tuotantokaivoilta K3 ja K4 imeytysalueelle on merkitty karttaan mustalla katkoviivalla. 4.3 Imeytysjärjestelyt Imeytyskaivot Ennen kokeen alkua imeytyskaivojen yhteyteen rakennettiin jakoputkistot, joiden kautta imeytysvesi johdettiin säätöventtiilin kautta kaivoon suoraan tuotantokaivolta tulevasta vesilinjasta. Syöttöputki ulotettiin noin 2 m kaivon sisään, josta vesi virtasi vapaasti kaivoon. Venttiilijärjestelyt mahdollistivat samanaikaisen imeytyksen sekä imeytyskaivoihin että sadetusimeytysharavoihin.18 4.3.2 Imeytysharavat Imeytysalueen raivauskatselmus pidettiin Imeytysharavien sijainti toteutettiin siten, että eteläisen haravan runkoputki rakennettiin hyödyntäen alueen läpi kulkevaa mönkijäreittiä. Pohjoisen haravan runkoputkelle jouduttiin raivaamaan metsäreitti nuoreen koivikkoon rakentamisen aikana. Muutoin haravien asennus tehtiin sujuttamalla putket metsikköön (Kuva 4.). Pohjoinen ja eteläinen harava saatiin valmiiksi viikolla 16/ Kuva 4. Sadetusimeytys toiminnassa havaintoputken 119 länsipuoleisella alueella ( AIRIX Teollisuus Oy Matti Mäkinen). Sadetusputkisto koostui kahdesta runkolinjasta (pohjoinen ja eteläinen harava), joiden halkaisija oli 315/250 mm (Kuva 5.). Haravat oli varustettu virtaamamittareilla. Runkolinjasta lähtevien haarojen läpimitta oli 110 mm ja sadetusputket olivat d63mm. Runkolinja, haarayhteet ja sadetusputket varustettiin käsisulkuventtiilein, jotta pystyttiin sadettamaan halutun koeohjelman mukaisesti. Sadetusputkisto sijoittui hyvin vaihteleviin maaston muotoihin. Koeajon aikana putkistoon lisättiin 100 käsisäätöventtiiliä, jotta sadetuksesta saatiin mahdollisimman tasainen. Sadetusputket rei itettiin alun perin 400 mm välein. Kun sadetusta tehtiin putkiston eri osilla suuremmalla pintakuormalla, reikämäärää lisättiin.19 19 Kuva 5. Sadetusputkisto Pälkäneen Syrjänharjulla. Koejakson myöhemmässä vaiheessa rakennettiin luoteinen sadetusharava (LH) havaintoputken 119 sähkölinjan väliselle alueelle (Kuva 5.). Eteläisen haravan osalla toteutettiin pieni laajennus rinteeseen (RH). Sadetusputkiston sijainti maastossa dokumentoitiin GPS-mittauksin. 4.4 Pohjavesipinnan mittaaminen Käsimittaukset Pohjavesipinnan käsimittauksia tehtiin havaintoputkista ja yksityiskaivoista. Käsimittaukset teki Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Havaintoputkien automaattimittarit ja kaivojen pinnankorkeusmittarit Pohjavedenpinnan korkeuden seurantaa tehtiin käsimittausten ohella kaivoihin asennetuilla WIKA pinnankorkeusmittareilla sekä havaintoputkiin asennetuilla automaattisilla pinnankorkeusmittareilla (Kuva 6.). Laitteiston asennuksesta ja toiminnasta vastasi INSTA Automation Oy. Mittarit olivat koekaivoissa K3 ja K4 sekä imeytyskaivoissa IK1, IK2 ja IK3 sekä viidessätoista havaintoputkessa ja yhdessä yksityiskaivossa (Kuva 7.).20 20 Kuva 6. Pohjaveden pinnan automaattimittari havaintoputkessa 340 noin 600 m kaivolta K4 luoteeseen ( Pöyry Finland Oy, Jaana Mäki-Torkko). Havaintoputkien mittalaitteet koostuivat STS PTM/N paineantureista ja HYXo Oy:n DL 400 tiedonsiirtoyksiköistä. Mittalaitteet sijoitettiin kannella varustettujen NS50 pohjavesiputkien sisälle. Kaivoissa mitta-anturit olivat erillisissä suojaputkissa. Mittaustiedot siirtyvät GSM-tekniikalla INSTA Automation raportointijärjestelmään. Siirtolinjan virtaamatiedot ja pumppujen automaation liittyvä tieto oli niin ikään Wahti-palvelimella. Pumppuja ohjattiin Tampereen Veden Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen kaukovalvonnasta. Mittausdata oli käytettävissä salasanalla suojatulla nettisivustolla. Näytä lisää
1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä. Lisätiedot TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010
1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä. Lisätiedot TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO
TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 9.11.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä. Lisätiedot TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO
1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä. Lisätiedot TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO
TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 11.12.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä. Lisätiedot PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa
LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys Lisätiedot Teilinummen tekopohjavesihanke. Projektisuunnitelma ja tilannekatsaus 1. YLEISTÄ
Teilinummen tekopohjavesihanke Projektisuunnitelma ja tilannekatsaus 1. YLEISTÄ Nurmijärven Vesi liikelaitoksella on nykyisin käytössään kahdeksan erillistä vedenottamoa ja kaksi vedenottamoa on varalla. Lisätiedot SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014
3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka Lisätiedot Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhankinnan yhteistyö (TAVASE hanke)
Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhankinnan yhteistyö (TAVASE hanke) Petri Jokela Tavase Oy petri.jokela@tampere.fi Valkeakosken Rotarit 12.2.2010 Valkeakoski Tavase Oy 12.2.2010 1 Pirkanmaan Lisätiedot PISPALAN KEVÄTLÄHTEET
FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen kaupunki 1 (1) PISPALAN KEVÄTLÄHTEET MAASTOTYÖ Kuva 1 Lähteiden sijainti kartalla Pispalan kevätlähteiden kartoitus suoritettiin 20.4.2011, 3.5.2011 ja 27.5.2011. Lisätiedot Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI
Dnro LAPELY/3146/2015 Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue 12 148 208 INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060 Lisätiedot HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360
Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Lisätiedot PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT
1 (24) PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT Tuire Valjus Menetelmän perusteista Painovoimamittausten avulla voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016
TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja: Lisätiedot TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi
20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn Lisätiedot Tavasen Pälkäneen tutkimusten loppuraportin arvointi. Pälkäne, Nuijan talo, Ari Nieminen, Valkeakoski
Tavasen Pälkäneen tutkimusten loppuraportin arvointi Pälkäne, Nuijan talo, 13.4.2011 Ari Nieminen, Valkeakoski Sisältö 1. Tilanne 2. Taustialantien kynnys Mäljän kynnys 3. Imeytyksen toimivuus 4. Merkkiainekoe Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016
TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016 Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016
TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET Lisätiedot SELVITYKSET JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ LUPAPROSESSISSA
SELVITYKSET JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ LUPAPROSESSISSA Pirkko Öhberg Vedenottolupaseminaari SISÄLTÖ 1. POHJAVEDENHANKINNAN HAASTEET 2. HYDROGEOLOGINEN HANKESUUNNITELMA 3. PÄÄTÖS HANKKEEN ETENEMISESTÄ 4. SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Lisätiedot YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori
303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Lisätiedot Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ
1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen Lisätiedot KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS
Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE Lisätiedot TUTKIMUSTODISTUS 2012E
TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus Lisätiedot 16.3T-1. Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus
16.3T-1 Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus 2 (5) Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus Yleistä Tämä tutkimus Lisätiedot Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa- Lisätiedot LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo
TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro Lisätiedot Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P21051 Tutkimusraportti 1 (15) J.Arjas Sisällysluettelo Lisätiedot Savonlinnan kaupunki. Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset P26984P001 VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Savonlinnan kaupunki Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015 P26984P001 1 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 TUTKIMUSALUE Lisätiedot Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015
1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla Lisätiedot TALVIVAARA SOTKAMO OY
RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen Lisätiedot Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio
Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy Lisätiedot KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE
PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1 Lisätiedot REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio
1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY Lisätiedot KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013
JÄÄLINJAT PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS J-P.Veijola 12.2.214 1 (1) ROVANIEMEN ENERGIA OY KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 213 Talven 213 aikana jatkettiin vuonna 29 aloitettua Lisätiedot Vedenhankintaratkaisut ja kaivot
Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus Helsinki 5.5.2014 Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittyminen, vesiosuuskunta tai oma kaivo Lisätiedot Kuva 1. Ilmakuvassa esitetty massanvaihtoalue.
Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) 01621 Vantaa Kotipaikka Vantaa Jukka Ikäheimo Puh. 040 504 3764 www.poyry.com HYVINKÄÄN KAUPUNKI Päivä 3.1.2017 SEURANTAOHJELMA HANGONSILLAN KAAVA-ALUEEN PILAANTUNEEN Lisätiedot PIMA-selvitys/raportti
PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^
SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 13.5.2016 16-2916 #2 1 (3) Kotakylän Vesiosuuskunta Tirkkonen Erkki Piilianlahdentie 15 73600 KAAVI Tilausnro 204620 (4546/Jatkuva), Lisätiedot Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIRKKALAN KUNTA Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20317P001 Raportti 1 (7) Kalle Sisällysluettelo Lisätiedot TESTAUSSELOSTE *Talousvesi
1 (5) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 278531 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 14.12.2016, näytteet otettu 13.12.2016 Näytteenottaja: Jukka Kulmala/Mika Väle Lisätiedot Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006
Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN Lisätiedot LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Lisätiedot SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU
SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun Lisätiedot LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Lisätiedot LIITE 1 LIITE 2 MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI Geotutkimus Projekti: Putken numero: Asiakkaan viite: Puhelin: Koordinaatit: Koordinaattijärjestelmä: Kivilammen k-paikka Havaintoputki 1 X: Y: Z: Kairakone: Lisätiedot LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010
LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin Lisätiedot Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio
SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman Lisätiedot 1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.
1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS: Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus
TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu Lisätiedot Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys
Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa Lisätiedot Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.
2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie Lisätiedot ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA
RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ Lisätiedot K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE
Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen Lisätiedot Tavasen tutkimusraportti Pälkäneen imeytys- ja merkkiainekokeesta osoittaa tekopohjavesihankkeen toimimattomuuden
Muistio, DI Ari Nieminen 13.4.2011, Valkeakoski Tavasen tutkimusraportti Pälkäneen imeytys- ja merkkiainekokeesta osoittaa tekopohjavesihankkeen toimimattomuuden Tavase Oy:n Pälkäneellä tekemän imeytys- Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^
1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 211333 (4359/TALVES), saapunut 6.9.2016 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 25581 Raakavesi Lisätiedot KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA Jukka Ikäheimo
KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA 3.11.2016 Jukka Ikäheimo KOME ESIMERKKITAPAUSTA LÄHIVUOSILTA Hakija Kohde Haettu vesimäärä, m 3 /d Ylikunnallinen ELY-keskus AVI Lakeuden Vesi Oy Karvia (6500) >> 4500 Lisätiedot Havaintoja maatalousvaltaisten valuma-alueiden veden laadusta. - automaattiseurannan tuloksia
Havaintoja maatalousvaltaisten valuma-alueiden veden laadusta - automaattiseurannan tuloksia 2005-2011 Esityksen sisältö Yleistä automaattisesta veden laadun seurannasta Lepsämänjoen automaattiseuranta Lisätiedot Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.
FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja Lisätiedot PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031
PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen Lisätiedot Kokemuksia kaivosvesiyhteistyöstä Yara Suomi Oy ja Vesi-Eko Oy
Kokemuksia kaivosvesiyhteistyöstä Yara Suomi Oy ja Vesi-Eko Oy Yhteistyötä kaivostoiminnan vaikutuspiirissä olevien vesistöjen tilan seurannassa sekä vesistövaikutusten hallinnassa Jouni Torssonen, Yara Lisätiedot 1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen
1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki Lisätiedot HANHIKIVEN YDINVOIMALAITOKSEN JÄÄHDYTYSVEDEN PURKURAKENTEET
Liite 18 30.1.2013 1 (6) FENNOVOIMA OY HANHIKIVEN YDINVOIMALAITOKSEN JÄÄHDYTYSVEDEN PURKURAKENTEET VESISTÖ- JA POHJAELÄINTARKKAILUSUUNNITELMA 1 VESILUPAHAKEMUKSEN VESISTÖTARKKAILUSUUNNITELMA... 2 1.1 JOHDANTO... Lisätiedot HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0
HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HANKEKUVAUS sivu 2(8) HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN LOPETTAMISEN HANKEKUVAUS. Sisällys HEINSUON Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus
TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala Lisätiedot Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta
Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti Lisätiedot Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanke
Pohjavesiyhteistarkkailujen kehittäminen Anna-Liisa Kivimäki Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 11.10.2016 Raaseporin kaupungintalo 1 Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanke Lisätiedot SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA. Oulun Vesi
SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA Oulun Vesi 18.12.2013 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Kanta-Oulun vedenhankinta perustuu Oulujoen veteen, varajärjestelmää ei ole Kanta-Oulun alue kuuluu alimpaan Lisätiedot Hailuodon lautta Meluselvitys
Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu Lisätiedot Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös Lisätiedot Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella
Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Johdanto Kylmäojan itäisessä haarassa tehdyt automaattimittaukset ja näytteenotto kevättulvan Lisätiedot Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T Lisätiedot Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.
Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston Lisätiedot Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016
1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka Lisätiedot 21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää
Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517 Lisätiedot PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ
PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ Projekti 1787715 23.1.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3 Lisätiedot KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS
KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva Lisätiedot ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992
LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215 Lisätiedot Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014
1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto... Lisätiedot Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys
Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009 Lisätiedot Alustava pohjaveden hallintaselvitys
Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi Lisätiedot Liite 10 31.1.2013 1 (5) FENNOVOIMA OY HANHIKIVEN YDINVOIMALAITOSALUEEN MERILÄJITYSALUE VESISTÖ- JA POHJAELÄINTARKKAILUSUUNNITELMA
31.1.2013 1 (5) FENNOVOIMA OY HANHIKIVEN YDINVOIMALAITOSALUEEN MERILÄJITYSALUE VESISTÖ- JA POHJAELÄINTARKKAILUSUUNNITELMA 1 VESILUPAHAKEMUKSEN VESISTÖTARKKAILUSUUNNITELMA... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Mittausmenetelmät... Lisätiedot 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset
44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan Lisätiedot OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Ote Keskustaajaman yleiskaavasta, kaava-alueen rajaus Alueen ortokuva vuodelta 2006 Kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava Dnro: Pilvenmäki III B: Paavolan kaupunginosa. Hakija/Aloite Multi-Monitoimi Lisätiedot YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007
LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan Lisätiedot YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 98/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-240 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2009
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 98/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-240 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2009 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 30.12.2005 antaman tekopohjavesilaitoksen Lisätiedot Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ
Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja Lisätiedot UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA
1/10 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen sijainti... Lisätiedot MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle
Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4 Lisätiedot IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen
IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen Lisätiedot TESTAUSSELOSTE *Talousvesi
1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 274317 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 27.10.2016, näytteet otettu 27.10.2016 (9-12) Näytteenottaja: Ville Kiviharju Lisätiedot LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila
1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... Lisätiedot UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA
Pyhtään kunta 20.4.2016 UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Pyhtään kunta, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja 1.3 Lisätiedot PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598
PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n Lisätiedot VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI. Vuove-vuotovesitutkimus
VUOVE-INSINÖÖRIT OY Korvenojantie 44 05200 Rajamäki 050-5459972 E-mail timo.tammenlarva@kolumbus.fi VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI Vuove-vuotovesitutkimus ESIMERKKIRAPORTTI 2015 Vuove-Insinöörit Oy 050 5459972 Lisätiedot RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO
J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987 SISALLYSLUETTELO LIITELUETTELO Lähtötiedot Naytteenotto ja kustannukset Näytteiden käsittely Tulokset kohteittain 4.1 Heinikkolehto Lisätiedot KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015
Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... Lisätiedot Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi
TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute