Source: http://docplayer.es/9818275-Protocolo-de-inspeccion-de-proyectos-bomberos-en-cumplimiento-con-el-articulo-19-del-decreto-no-36550.html
Timestamp: 2018-11-16 11:02:21
Document Index: 358240770

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 1']

Protocolo de Inspección de Proyectos Bomberos En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº PDF
Protocolo de Inspección de Proyectos Bomberos En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº 36550
Download "Protocolo de Inspección de Proyectos Bomberos En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº 36550"
1 Protocolo de Inspección de Proyectos Bomberos En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº Fecha de inspección: Entrega del informe: Número de oficio: Notificación de inspección: Funcionario que realizó la visita: Firma de funcionario: Información básica del proyecto Nombre del proyecto: Número de plano catastro: Provincia: Cantón Distrito Dirección exacta del proyecto: Profesional responsable: Carné: Empresa Constructora: Nombre de propietario: Fecha de revisión: Inicio Etapa de obra: Intermedia Final Residencia Cabinas Hoteles Institucio nal Apartament Locales Urbaniza Bodegas Tipo de proyecto: os Com ción Condomini Carreter Oficinas Industrias os as Puentes Otros: Clasificación de obra: Nueva Ampliación Remod Ambas Ocupación (clasificación proyecto bomberos): Código del proyecto CFIA: APC: Profesionales involucrados en la inspección: Nombre: Dirección: Teléfono: Nombre: Dirección: Teléfono: Código CFIA: Empresa: Fax: Código: Empresa: Fax:
2 Nombre: Dirección: Teléfono: Código: Empresa: Fax: Consideraciones previas a la visita del proyecto Existen observaciones en hoja de revisión del proyecto: ( ) si ( ) no Documentos de Tramite 1. Documento Corregido en planos Ninguna corrección en planos Condición en sitio 2. Planos Nota importante: Todo proyecto deberá tener la revisión de los planos constructivos por parte de las entidades competentes, según el decreto En caso de no contar con los planos con observaciones de las instituciones, subsanadas por el profesional responsable o el sello sin las observaciones institucionales, se procederá a denunciar al director técnico de la obra, ante el CFIA
3 Aspectos a verificar en campo por parte de: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Departamento de Ingeniería de Bomberos Área de Revisión de Planos Para cualquier consulta referente a esta revisión de planos puede comunicarse al Departamento de Ingeniería de Bomberos; Área de Revisión de Planos teléfonos / ó , de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Generalidades sobre inspección de obras del Benemérito Cuerpo de Bomberos: Todos los aspectos marcados o indicados con una X en la casilla denominada No Cumple en este formulario, deberán ser corregidos para que el proyecto cumpla con los Requerimientos de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios solicitados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Aquellos aspectos que no se marquen deben asumirse como aprobados y que cumplen con la normativa vigente o bien que no son aplicables a dicho proyecto. Formulario para inspección de edificaciones de más de 2500 m2 1. Medios de Egreso Distribución ELEMENTO a. Numero de Salidas Cuenta como mínimo con dos medios de egreso separados en cada piso. En caso de ocupaciones industriales de riesgo leve o moderado cuenta con un solo medio de egreso ya que la salida se puede alcanzar dentro de la distancia permitida como recorrido común. Cuenta como mínimo con tres medios de egreso (ocupantes mayor a 500 pero no mayor a 1000). Cuenta como mínimo con cuatro medios de egreso (carga de ocupantes mayor a 1000). NO CUMPLE
4 En caso de edificios o áreas peligrosas o de riesgo alto del mismo cuentan con un solo medio de egreso ya que se cumple con los criterios o excepciones indicados en la normativa. b. Separación - salidas Las salidas se encuentran separadas entre sí al menos la mitad de la máxima dimensión diagonal del edificio o área servidos (sin rociadores) Las salidas se encuentran separadas entre sí al menos la tercera parte de la máxima dimensión diagonal del edificio o área servidos (con rociadores). c. Anchos mínimos El ancho libre de cualquier medio de egreso es de 1,20 metros. d. Capacidad de egreso La capacidad total de los medios de egreso es suficiente para la carga de ocupantes. e. Distancias de recorrido Ocupaciones Industriales La distancia de recorrido no es mayor a.m en Ocupación Industrial General sin rociadores Automáticos. La distancia de recorrido no es mayor a.m en Ocupación Industrial con fines especiales sin rociadores Automáticos. La distancia de recorrido no es mayor a.m en Ocupación Industrial de alto riesgo sin rociadores Automáticos. La distancia de recorrido no es
5 mayor a.m en Ocupación Industrial General con rociadores Automáticos. La distancia de recorrido no es mayor a.m en Ocupación Industrial con fines especiales con rociadores Automáticos. La distancia de recorrido no es mayor a.m en Ocupación Industrial de alto riesgo con rociadores Automáticos. Otras Ocupaciones La distancia de recorrido no es mayor a m sin rociadores Automáticos. La distancia de recorrido no es mayor a m con rociadores Automáticos. f. Descarga de las salidas Todas las salidas descargan directamente en una vía pública o en una descarga de salida exterior. g. Recorridos comunes y corredores sin salida Ocupaciones Industriales El pasillo sin salida supera los m en Establecimiento Industrial General (con ó sin rociadores). El pasillo sin salida supera los.m en Establecimiento Industrial con Fines Especiales (con ó sin rociadores). Pasillo sin salida no permitido en Establecimiento Industrial de Alto Riesgo. El recorrido común supera los.. m en Establecimiento Industrial General (con rociadores). El recorrido común supera
6 los..m en Establecimiento Industrial con Fines Especiales (con rociadores). El recorrido común supera los.m en Establecimiento Industrial General (sin rociadores). El recorrido común supera los..m en Establecimiento Industrial con Fines Especiales (sin rociadores). Recorrido común no permitido en Establecimiento Industrial de Alto Riesgo. Otras Ocupaciones El recorrido común excede los. m (con rociadores) El recorrido común excede los. m (sin rociadores) h. Puertas. La puerta cuenta con un ancho mínimo de 1.20 m. Las puertas abren en sentido de evacuación. Las puertas cuentan con cerrajería tipo anti-pánico aprobadas por algún laboratorio certificado. i. Pasillos Los pasillos cuentan con un ancho no menor a 1.20 m. 2. Accesos para unidades de bomberos ELEMENTO NO CUMPLE El proyecto cuenta con un acceso a cielo abierto que cumple con las dimensiones adecuadas. Ancho libre 5.00 m.
7 Altura libre 5:00 m. Radio de giro externo m. Calle frente a fachadas 6.00 m. Se incluye en planos un detalle del acceso (portón, plumas, etc). Se indica en la caseta la instalación del extintor de Polvo Químico de 4,54 kg. Se indica en la caseta la instalación de la lámpara de emergencia. 3. Escaleras de emergencia ELEMENTO NO CUMPLE a. Componente permitido Escaleras externas o internas El edificio cuenta con escalera de emergencia por tener cuatro o más pisos. El edificio cuenta con una escalera de emergencia por tener una altura de 8 m. ó más. b. Dimensiones. La escalera cuenta con un ancho mínimo de 0.90 m. (carga de ocupación menor de 49 personas). La escalera cuenta con un ancho mínimo de 1.20 m (carga de ocupación mayor de 49 personas). El ancho del descanso es igual al ancho de la escalera. c. Uniformidad La escalera es de tramos rectos. d. Construcción La construcción de toda la
8 estructura de la escalera es en material incombustible con un coeficiente de retardación al fuego de 1 hora. Los pisos de los descansos, las huellas y contra-huellas son sólidos y de material antideslizante. En las escaleras exteriores se cuenta con perforaciones de no más de doce milímetros (0,012m) de diámetro para desagüe en descansos y huellas. Las escaleras exteriores de emergencia son fijas en forma permanente. El último tramo de la escalera es batiente. La escalera batiente esta contra balanceada alrededor de un pivote y no usa cables. Cuenta con un peso de (68kg) colocado a un escalón más allá del pivote. Cuenta con un peso de (68kg) colocado a un cuarto de longitud de las escaleras desde el pivote. El pivote de la escalera es un conjunto de montaje resistente a la corrosión o tiene holguras que eviten la adhesión debido a la corrosión. e. Huellas y contrahuellas La escalera tiene una dimensión mínima de huella de veintiocho centímetros y una contra-huella máxima de dieciocho centímetros. f. Barandas Las barandas de protección tienen como mínimo 1,07 m de
9 alto. g. Pasamanos La escalera cuenta con pasamanos a ambos lados. Los pasamanos son continuos en la longitud total de cada tramo de escalera. La altura del pasamanos es de 0.90 m. h. Señalización de escaleras La escalera está provista con señalización especial dentro del cerramiento en el descanso de cada piso. La señalización indica el nivel del piso. La señalización indica el final del trayecto en la parte superior y en la parte inferior del cerramiento de la escalera. La señalización indica la identificación del cerramiento de la escalera. La señalización indica el nivel de piso de la descarga de salida y la dirección hacia la misma. La señalización está ubicada dentro del cerramiento, a aproximadamente 1,52 m por sobre el descanso del piso, visible tanto con la puerta abierta como cerrada. La denominación del nivel del piso es táctil. i. Compartimentación y Protección La escalera cuenta con una clasificación al fuego no menor a 1 hora (tres niveles o menos). La escalera cuenta con una
10 clasificación al fuego no menor a 2 horas (edificio de cuatro niveles o más). La escalera cuenta con un área de refugio para personas con discapacidad. Se cuenta con espacios encerrados dentro del cerramiento de la escalera o espacios bajo la escalera. El espacio está separado del cerramiento de la escalera por la misma resistencia al fuego que la del cerramiento de la escalera. La entrada al espacio encerrado utilizable no deberá efectuarse desde el interior del cerramiento de la escalera. La escalera es externa, sirve a más de tres pisos y cuenta con una obstrucción visual opaca de no menos 1,22 m. La escalera es externa y está separada al menos tres metros de cualquier abertura del edificio. La escalera es externa y separada menos de tres metros pero cuenta con un conjunto de montaje de ventanería con una resistencia al fuego de dos horas. La escalera es externa y cuenta con techo que brinde protección y éste se extiende 30,50 cm a cada lado de la escalera. La escalera es interna y cuenta con cerramientos a prueba de humo usando: Ventilación natural. Ventilación mecánica. Incorporando un vestíbulo ó balcón,
11 Presurizando el cerramiento de la escalera. La escalera es interna y cuenta con un sistema de presurización aprobado con una diferencia mínima de presión de diseño a través de la barrera no menor que 0,05 pulgadas de columna de agua (25 Pa), y capaz de mantener esas diferencias de presión bajo condiciones probables de efecto pila o viento. El equipo y los conductos para la presurización de las escaleras están ubicados en el exterior del edificio y directamente conectado a la escalera por la red de conductos incluidos en una construcción no combustible. El equipo y los conductos para la presurización de las escaleras están ubicados en dentro del cerramiento de la escalera con los dispositivos de entrada y de salida de aire directamente hacia el exterior o a través de la red de conductos cerrados por una separación con una resistencia al fuego de 2 horas. El equipo y los conductos para la presurización de las escaleras están ubicados dentro y están separados del resto del edificio, incluyendo otros equipos mecánicos, por una separación con una resistencia al fuego de 2 horas. Se cuenta con la memoria de cálculo correspondiente al sistema de presurización firmada por el profesional responsable del diseño de este. Cuenta con la instalación de los diferentes dispositivos del
12 sistema de presurización (detalle de la estructura que albergará el inyector; la ubicación de los filtros de aire, ventilas de inyección, etc). Según norma NFPA 92 A. j. Descarga La escalera descarga directamente al exterior del edificio en una vía pública o en una descarga de salida exterior. La descarga se realiza mediante un pasillo protegido que comunica desde la escalera hasta la vía pública y dicho pasillo cuenta con paredes y puertas resistentes al fuego con una resistencia mínima de 2 horas. i. Puertas Las puertas abren en sentido de evacuación. Las puertas cuentan con cerrajería tipo anti-pánico aprobada por algún laboratorio certificado. 4. Rampas ELEMENTO NO CUMPLE a. Componentes permitidos b. Dimensiones c. Construcción d. Descansos e. Descanso en salida f. Barandas g. Pasamanos h. Protección visual i. Compartimentación y protección 5. Entrepiso y aberturas verticales
13 ELEMENTO NO CUMPLE a. Construcción de entrepiso Se incluye en planos un detalle que muestre el tipo de entrepiso e indique su resistencia al fuego. b. Separación FRR c. Barreras FRR ( 2 horas ) d. Aberturas FPR puertas y ventanas corta fuegos ( 2 horas ) e. Penetraciones Se incluye en planos un detalle que muestre como se protegerán dichas penetraciones. f. Mini-atrio g. Atrio h. Aberturas convenientes i. Escaleras mecánicas j. Otras aberturas Se incluye en planos un detalle que muestre como se compartimentarán los ductos. k. Mezzanines 6. Iluminación autónoma de emergencia ELEMENTO NO CUMPLE La edificación cuenta con lámparas autónomas de emergencia. Se incluye una tabla de simbología indicando símbolo utilizado y características de las lámparas. Se indica en planos la ubicación de las lámparas autónomas y
14 su cobertura es adecuada. Las lámparas cuentan con una autonomía de 90 minutos. Las lámparas cuentan con un desempeño de 10 lux promedio en el inicio y 1 lux a lo largo de las vías medidas a nivel del suelo. Las lámparas cuentan con un desempeño al final de la carga de la batería: Promedio no menor a 6 lux y 0.6 lux al final de la duración de la iluminación. La iluminación autónoma está ubicada a lo largo de la ruta de evacuación, pasillos, accesos a salidas de emergencia, escaleras, descarga de escaleras, etc. 7. Señalización de salidas ELEMENTO NO CUMPLE a. Ubicación Se indica en planos la ruta de evacuación con la respectiva ubicación de rótulos. b. Leyendas Se incluye en planos los detalles de los rótulos con sus respectivas dimensiones. c. Iluminación Los rótulos están debidamente iluminados (internamente, externamente, son fotoluminiscentes). 8. Sistema de alarmas ELEMENTO NO CUMPLE
15 La cobertura del sistema es de un 100% en aquellos aposentos que la norma NFPA72 lo solicita. Los detectores son adecuados para el área a cubrir. Los detectores están ubicados correctamente. Cuenta con estaciones manuales ubicadas correctamente. Cuenta con luces estroboscópicas y son visibles. Cuenta con campanas de activación sonoras. El panel se encuentra ubicado en un sitio habitado las 24 horas. Cuenta con un panel secundario. Al realizar las pruebas todos los componentes activados funcionaron correctamente. Los decibeles de las campanas son adecuados, estas se escuchan en todo el edificio. 9. Sistema de supresión ELEMENTO NO CUMPLE a. Sistema de aspersores automatizado y Sistema clase I. El edificio cuenta con un sistema de rociadores automáticos y salidas para mangueras clase I. La cobertura de los rociadores es adecuada (100%). Los rociadores están instalados correctamente.
16 Se ubica en el edificio el tubo de pruebas de los ramales de rociadores. El tubo de pruebas de los ramales de rociadores cuenta con todos los componentes requeridos y funciona adecuadamente. El riser de alimentación vertical se encuentra accesible y cuenta con la salida de 2 ½ pulgadas. El riser de alimentación cuenta con todos los componentes requeridos. Válvula de compuerta sensor de flujo manómetros (antes y después de válvula check) drenaje visores alarma válvula check principal Las salidas de mangueras tipo I cuentan con el tipo de rosca correcto nst. b. Otros sistemas automáticos - Espuma de baja expansión - Espuma de media/alta expansión - Sistemas de dióxido de carbono - Halon Aspersores fijos de agua - Sistema de diluvio de agua espuma - Sistemas de químicos secos
17 - Sistemas de químicos húmedos - Pulverización de agua - Agentes limpios c. Extintores El edificio requiere de extintores ABC de 4,54 kg a cada 15 m de separación. El edificio requiere de baterías de extintores compuestas por uno de dióxido de carbono de 4,54 kg y uno de agua a presión de 9,7 lts ubicados a cada 23 m de separación. La cobertura de los extintores es adecuada según norma NFPA10. La altura de instalación es adecuada según norma NFPA 10. e. Sistemas fijos El edificio requiere de un sistema fijo clase III debido a: que el área de construcción es igual o mayor a 2500 m2 El edificio cuenta con un sistema fijo clase III. La cobertura de los gabinetes es adecuada (40m hasta el punto más alejado). Los gabinetes se encuentran libres de obstáculos. e.1. Tanque agua
18 tanque sobre nivel. tanque subterráneo. mixto. exclusivo. Se cumple con la reserva de incendio requerida de acuerdo a la capacidad nominal de la bomba. e.2. Sistema bombeo Tipo de Bomba (nivel de agua sobre succión) Horizontal. Vertical línea. End suction. (bomba sumergida) Vertical de Turbina. La bomba es certificada. Si No Tipo de Motor diesel eléctrico (con generador de respaldo). En caso de ser diesel el tanque se encuentra dentro de casa de máquinas y cuenta con la protección de rociadores. El tanque cuenta con dique de contención con capacidad adecuada (120 % de capacidad de tanque). El tanque está debidamente señalizado indicando su capacidad. e.3. Sistema bombeo Bomba Horizontal-Vertical en
19 Línea o End Suction El diámetro del tubo de succión es correcto El diámetro del tubo de descarga es correcto. Se constato la instalación de la placa antivórtice. La placa antivórtice cumple con las dimensiones indicadas en la normativa vigente Cuenta con la válvula OS&Y en la succión. Cuenta con manómetro en la succión. Cuenta con válvula de alivio de aire (sólo bomba horizontal). Cuenta con manómetro en la descarga. Cuenta con válvula de alivio de circulación (sólo bomba motor eléctrico). Cuenta con válvula de alivio de sobrepresión (sólo motor diesel). El diámetro de la válvula de alivio de sobrepresión es correcto (sólo motor diesel). El diámetro de descarga de la válvula de alivio de sobrepresión es correcto (solo motor diesel). Cuenta con válvula de retención en la descarga. Cuenta con válvula en la descarga OS&Y ó Mariposa. Bomba Vertical turbina
20 Cuenta con válvula de alivio de aire en la tubería hacia red de incendio. Cuenta con manómetro en la descarga. Cuenta con válvula de alivio de sobrepresión (sólo motor diesel). El diámetro de la válvula de alivio de sobrepresión es correcto (sólo motor diesel). El diámetro de descarga de la válvula de alivio de sobrepresión es correcto (solo motor diesel). Cuenta con válvula de retención en la descarga. Cuenta con válvula en la descarga OS&Y ó Mariposa. Bomba auxiliar (Jockey) La succión se realiza antes de la válvula succión (bomba horizontal, vertical en línea, end suction). La succión se realiza desde el tanque (bomba vertical de turbina). La descarga se realiza después de la válvula de descarga. e.4. Paneles de control La conexión presostato bomba incendio se realiza entre válvula check y válvula de desacarga. La conexión presostato bomba jockey se realiza entre válvula check y válvula de desacarga.
21 e.5. Tubería El material y diámetro de la tubería es adecuado (según normativa vigente). La tubería es Enterrada Expuesta Se indica el tipo de uniones. Roscada. Soldada. Junta mecánica. Bridada. Otro. Las uniones utilizadas están instaladas correctamente. El tipo de anclaje es el siguiente. Rack. Antisísmico. Hanger. Gasas. Otro. Los anclajes utilizados están instalados correctamente. e.6. Gabinetes El gabinete cuenta con sellos de aprobación. La cobertura de los gabinetes es adecuada (40m hasta el punto más alejado). El gabinete cuenta con la válvula de 38 mm. El gabinete cuenta con la
22 válvula de 63 mm. Cuenta con la manguera de 30 m. Cuenta con el bastidor de soporte de la manguera. Cuenta con boquilla. Cuenta con regulador de presión. Cuenta con extintor de CO2 de 4,54 kg. e.7. Accesorios Múltiple de pruebas La ubicación del múltiple de pruebas es adecuada. El diámetro de la tubería del múltiple es correcto según la normativa vigente. La cantidad de válvulas y su diámetro son correctas. Siamesa de inyección La ubicación de la siamesa de inyección es accesible para las Unidades de Bomberos. El N de válvulas y su diámetro son adecuados. El diámetro del tubo de alimentación es correcto. Cuenta con la válvula check El tipo rosca es adecuado (nst). Toma directa al tanque Se contempla en el proyecto la instalación de la toma directa al tanque y su ubicación (tanque de 57m3 como mínimo). La ubicación de la toma directa
23 al tanque es accesible para las Unidades de Bomberos. El N de válvulas y su diámetro son correctos. El diámetro del tubo de alimentación es correcto Cuenta con la válvula de compuerta de vástago ascendente (tanque sobre nivel). El tipo de rosca es el adecuado (nst). Hidrante del sistema Se contempla en el sistema instalación del Hidrante. La ubicación del hidrante es accesible para las Unidades de Bomberos. El tipo de Hidrante instado es aprobado (certificado). El diámetro del tubo de alimentación es correcto. El N de válvulas y su diámetro es correcto. Cuenta con válvula de pie. El tipo rosca es el adecuado (nst). Hidrante de Red Pública Cuenta con un hidrante conectado a red pública. La ubicación del Hidrante es accesible para las Unidades de Bomberos. El tipo de Hidrante instalado es aprobado (certificado).
24 El diámetro del tubo de alimentación es correcto. (150 mm donde se cuente con dicho diámetro o mayor ó 100 mm como mínimo). El N de válvulas y su diámetro es correcto. Cuenta con válvula de pie. El tipo rosca es el adecuado (nst). Se encuentra instalada la válvula de pie. El tipo de rosca es el adecuado (nst). 10. Gas licuado de petróleo ELEMENTO NO CUMPLE La capacidad del ó los tanques de gas licuado de petróleo está señalizada. Las distancias de separación cumplen con la normativa vigente. Las tuberías de distribución de gas licuado de petróleo son adecuadas.(según la normativa vigente) Cuenta con un sistema de detección de fugas de gas licuado de petróleo. El tanque o tanques cuentan con un sistema de protección contra incendio basado en la norma NFPA 15 debido a que su capacidad es mayor a 15,1 m3.
Protocolo de Inspección de Proyectos Bomberos En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº 36550 Fecha de inspección: Entrega del informe: Número de oficio: Notificación de inspección: Funcionario
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS MANUAL DE DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES AL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS MANUAL DE DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES AL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Artículo 1º Objeto. El presente Manual de Disposiciones Técnicas
REGLAMENTOS INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. AÑO CXXVII La Uruca, San José, Costa Rica, lunes 17 de enero del 2005 Nº 11-9 Páginas
AÑO CXXVII La Uruca, San José, Costa Rica, lunes 17 de enero del 2005 Nº 11-9 Páginas INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS REGLAMENTOS REGLAMENTO TÉCNICO GENERAL SOBRE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Protocolo de Inspección de Proyectos AyA En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº 36550
Protocolo de Inspección de Proyectos AyA En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº 36550 Fecha de inspección: Entrega del informe: Número de oficio: Notificación de inspección: Funcionario que
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN PLANTAS INDUSTRIALES
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN PLANTAS INDUSTRIALES CUMPLIMIENTO DE LEYES NACIONALES Federico Cvetreznik Montevideo, Julio 2015 SEGURIDAD HUMANA PROTECCIÓN DE ACTIVOS Y CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES PROTECCIÓN
3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE CTE SI Seguridad en caso de Incendio Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI Características generales del edificio SI 1 Propagación interior 1. Compartimentación
Arq. Fernando Bálbaro Martinez. La Seguridad aplicada en el. la Construcción de los Proyectos Arquitectónicos
La Seguridad aplicada en el Diseño de los Proyectos Arq. Fernando Bálbaro M. CONCEPTO DE SEGURIDAD Entendida como protección a la vida dentro de las edificaciones Medios de evacuación Señalización Combustibilidad
4.1.Inventario y descripcion de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la entidad para controlar los riesgos detectados
4 CAPÍTULO 4 INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 4.1.Inventario y descripcion de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la entidad para controlar los riesgos
AUDITORIO NACIONAL NELLY GOITIÑO - SODRE Proyecto Técnico de Sistemas contra Incendio D.N.B.
ANEXO I MEMORIA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO 1.1 GENERALIDADES Se indican en la presente memoria, los sistemas de detección y alarma a ser instalados en la edificación del Auditorio Nelly
Sistemas y Equipos de Protección Contra Incendios.
Sistemas y Equipos de Protección Contra Incendios. Lo asesoramos y le damos la solución para que usted esté seguro de obtener el Sistema Contra Incendio más adecuado para el riesgo que va a cubrir. Realizamos
NFPA 101. Código de Seguridad de Vida
NFPA 101 Código de Seguridad de Vida Origen y Evolución de NFPA 101 Fecha de creación de NFPA: 6 /11/1896 Incendio en Fábrica Triangle Shirtwaist :25/3/1911, 146 fallecidos Mayo de 1911, NFPA publica el
PAUTA DE EVALUACIÓN/AUTOEVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD CENTROS RESIDENCIALES-DEPRODE SERVICIO NACIONAL DE MENORES.
PAUTA DE EVALUACIÓN/AUTOEVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD CENTROS RESIDENCIALES-DEPRODE SERVICIO NACIONAL DE MENORES Enero 2009 DATOS GENERALES: Centro residencial Modalidad Dirección
INSPECCION, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN CENTROS COMERCIALES
INSPECCION, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN CENTROS COMERCIALES Alexander Carvajal Murcia Ing. Civil Msc - CEPI PRESENTACION MISION DE LA NFPA Salvaguardar vidas y bienes de los efectos
EXAMEN INSTALADOR DE GAS. CATEGORÍA B (CONVOCATORIA 2010) INSTRUCCIONES:
EXAMEN INSTALADOR DE GAS. CATEGORÍA B (CONVOCATORIA 2010) INSTRUCCIONES: 1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento. 2.- Si observa alguna
Inspección Federal. NOM-001-STPS-2008 Edificios, Locales y Áreas Instalaciones y Áreas en los Centros de Trabajo, Condiciones de Seguridad
Inspección Federal NOM-001-STPS-2008 Edificios, Locales y Áreas Instalaciones y Áreas en los Centros de Trabajo, Condiciones de Seguridad 1 Objetivo Establecer las condiciones de seguridad de los edificios,
NSR10. REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE LEY 400 DE 1997, DECRETOS 926 Y 2525 DE 2010
TITULO J, REQUISITOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO EN EDIFICACIONES Y TITULO K REQUISITOS COMPLEMENTARIOS NSR10. REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE LEY 400 DE 1997, DECRETOS 926 Y 2525
En caso de contar con un solo medio de egreso se cumple con las excepciones indicadas en el capítulo correspondiente.
Requisitos Técnicos Aspecto a revisar Medios de egreso Distribución a. Número de salidas Cuenta como mínimo con dos medios de egreso separados en cada piso. Cuenta como mínimo con tres medios de egreso
CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA
CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA Tel 902 108 356 Fax 973 795 867 tecnico@ seg uretatsm. com
MANEJO DE HUMO Y CALOR SISTEMAS DE PRESURIZACION PARA CAJA DE ESCALERAS
MANEJO DE HUMO Y CALOR SISTEMAS DE PRESURIZACION PARA CAJA DE ESCALERAS OBJETO Y ALCANCE Es objeto del presente Informe mencionar los fundamentos y conceptos básicos para el Manejo y/o Control de Humo,
NORMA EM.070 TRANSPORTE MECÁNICO
NORMA EM.070 TRANSPORTE MECÁNICO Artículo º.- GENERALIDADES El diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de ascensores, montacargas, rampas o pasillos móviles y escaleras mecánicas usadas en
REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. Ing. Mabel Oyarzún
REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Ing. Mabel Oyarzún ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS SEGÚN N CLASE Clase: : 2 - GASES Almacenamiento de Cilindros Todos los cilindros deben ser
Este manual esta referido a los siguientes modelos: 44-2-PS/UL, 44-3-PS/UL, 47-2-PS/UL, 47-3-PS/UL, 47-4-PS/UL, 47-6-PS/UL, 47-8-PS/UL
1 VALVULA DE ALIVIO DE PRESION PARA PROTECCION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO Modelo 44-PS/UL y 47-PS/UL Instrucciones de Instalación / Operación / Mantenimiento Este manual esta referido a los siguientes
MANUAL DE DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES SOBRE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS VERSIÓN 2013
MANUAL DE DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES SOBRE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS VERSIÓN 2013 1 1. Introducción.... 5 2. Generalidades.... 6 3. Requerimientos generales.... 13 3.1. Medios
Sistema de rociadores de agua. Generalidades. Correspondencia: Norma Española Sistemas de rociadores de agua. Generalidades. UNE 23-590.
Norma INTECO CODIGO: INTE 21-01-03-96 Primera Edición Sistema de rociadores de agua. Generalidades. Correspondencia: Norma Española Sistemas de rociadores de agua. Generalidades. UNE 23-590. Editada e
CHARLA DE SEGURIDAD PARA
CHARLA DE SEGURIDAD PARA OPERATIVOS Mayo 2011 Ing. Ana Morales Caballero Medidas de seguridad en establecimientos de venta al público de GNV 1.- Prácticas de seguridad contra incendios. 2.- Requisitos
CAPÍTULO VII. Protección contra incendios. 29. Generalidades
CAPÍTULO VII Protección contra incendios 29. Generalidades Las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados a la protección contra incendios en un almacenamiento de carburantes y combustibles
Guía de Autoevaluación de Accesibilidad de la Infraestructura de Mendoza
Guía de Autoevaluación de Accesibilidad de la Infraestructura de Mendoza Entidad o Efector Calle Número Manzana Casa Piso Depto Barrio Departamento Nº Teléfono Fijo Nº Teléfono Celular Mail Referente a
ESCALERAS A PROTEGER
ESCALERAS A PROTEGER C. T. E. DB SI Seguridad d en caso de incendio Anejo SI A Terminología Escalera protegida Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio
Memoria Técnica del Sistema Contra Incendios DOCUMENTO Nº 01 MEMORIA SCI EDIFICIO BOHEME
Memoria Técnica del Sistema Contra Incendios DOCUMENTO Nº 01 MEMORIA SCI EDIFICIO BOHEME SXDC Ing 2 7/04/14 APROBACION CB-DMQ SXDC 1 2/08/13 APROBACION CB-DMQ SXDC REV FECHA DESCRIPCION REALIZADO APROB
72.99 - Trabajo Profesional de la Ingeniería Industrial
72.99 - Trabajo Profesional de la Ingeniería Industrial Título: Sistemas de protección y lucha contra incendio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Sede Las Heras Rubro: Seguridad
Requisitos Técnicos Aspecto a revisar 2. Medios de egreso Distribución a. Número de salidas Normas aplicables o sustento técnico/legal Por considerarse una ocupación mercantil de alto riesgo deberá haber
NORMAS. Curso para Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil
NORMAS Curso para Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil Norma A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO Curso para Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil Norma
Sistemas de Extinción de Incendios en Data Centers
Sistemas de Extinción de Incendios en Data Centers Diego L. Cachaguay & Omar P. Tobar Sakura Consulting Group Quito, 21 de septiembre de 2013 unimos talento. creamos futuro Sistemas de Detección y Extinción
5. Instalaciones eléctricas
5. Instalaciones eléctricas 5.1. Presentación El presente capítulo se fundamenta en lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, así como en los códigos NFPA 30, NFPA 30A y NFPA 70 (National
LOS MEDIOS DE SALIDA SEGUROS ANTE UNA EMERGENCIA SALVAN VIDAS
1 LOS MEDIOS DE SALIDA SEGUROS ANTE UNA EMERGENCIA SALVAN VIDAS LOS MEDIOS D Ing Manuel Gwiazda 2 Qué es una emergencia? QUE ES UNA EMERGENCIA? Una emergencia es una súbita e impredecible situación de
CAPÍTULO 9 SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SECCIÓN 901 GENERALIDADES 901.1 Alcance. Las disposiciones de este capítulo deben especificar donde se requieren sistemas de protección contra incendios
PLAN DE EVACUACIÓN EN EMERGENCIAS
PLAN DE EVACUACIÓN EN EMERGENCIAS PLAN DE EVACUACIÓN Este Plan de Evacuación responde a los lineamientos generales planteados en el Procedimiento para Evacuación Total del Establecimiento, que forma parte
NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO CAPITULO I CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Artículo 1.- La presente Norma establece los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico que deberán cumplir
NORMA A.130 SUB-CAPITULO I PUERTAS DE EVACUACIÓN
320677 En los tipos de locales en donde se ubique mobiliario especifico para la actividad a la cual sirve, como butacas, mesas, maquinaria (cines, teatros, estadios, restaurantes, hoteles, industrias),
Salas de Calderas. Normativa básica y diseño. Instaladora Cardell S.A.
Salas de Calderas Normativa básica y diseño Instaladora Cardell S.A. Contenido 1. Definición de Sala de Calderas 2. Norma UNE 60.601 i. Emplazamiento Salas ii. Condiciones Local Técnico 3. Normas básicas
Página 1 de 11 REVISIÓN FECHA MODIFICACIONES 0 0 Enero 2009 19/1/ 2009 Elaboración borrador inicial Aprobado por el Comité de Seguridad y Salud de la UCLM ELABORADO POR: Puesto: APROBADO POR: Puesto: Comité
NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD GENERALIDADES
NORMA A.30 REQUITOS DE SEGURIDAD GENERALIDADES Las edificaciones, de acuerdo con su uso y número de ocupantes, deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen como objetivo
MANUAL POR TEMA CON PRECIO Y PÁGINA
MANUAL POR TEMA CON PRECIO Y PÁGINA TEMA Norma Título Págs Precio AGENTES EXTINTORES UNE 23600:1990 Agentes extintores de incendios. Clasificación. 3 6,16 NO CITADA UNE 23601:1979 Polvos químicos extintores.
Requisitos Técnicos Aspecto a revisar Medios de egreso Distribución a. Número de salidas. Normas aplicables o sustento técnico/legal
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y ACTIVIDAD EDIFICADORA Disposiciones reglamentarias sobre su implementación
No. 55 Diciembre de 2013 ISSN 2011-7444 P-F02-PEE-01 V1 Presidente Ejecutiva: Sandra Forero Ramírez Editor: Edwin Chirivi Bonilla Investigadores: Luz Dary Pulido y Maria Paula Salcedo Porras PROTECCIÓN
SPRINKLERS CONVENCIONALES Rociadores automáticos
SPRINKLERS CONVENCIONALES Rociadores automáticos GAMA WG, HOMOLOGADOS UL. Sprinkler PENDIENTE (colgante) Factor de descarga K 80 y Cromado Sprinkler MONTANTE Factor de descarga K 80 EMBELLECEDORES Montaje
CTE Documento Básico Seguridad en caso de incendio
CTE Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación exterior SI 2 Propagación interior SI 4 Detección, control i extinción del incendio SI 5 de
PLAN DE DESALOJO Edificio de Biología Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Septiembre 2006
A. Información General PLAN DE DESALOJO Edificio de Biología Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Septiembre 2006 El Edificio de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez,
Gobierno del Estado de Puebla Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública
Gobierno del Estado de Puebla Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública Orden Jurídico Poblano Reglamento sobre Medidas Preventivas contra Incendios del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla.
B o g o t á D. C. Ae r o p u e r t o Int e r n a c i o n a l El Dorado
B o g o t á D. C. Ae r o p u e r t o Int e r n a c i o n a l El Dorado CLIENTE: SOCIEDAD OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL -OPAIN S.A. CONSULTOR: FASE Y DISCIPLINA: FASE 3 ADECUACIONES NORMATIVAS CONTRAINCENDIO
APARTADO G. Sistema de Protección contra Incendios DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTA DONNELLEY SAN BERNARDO
APARTADO G Sistema de Protección contra Incendios DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTA DONNELLEY SAN BERNARDO IMPRESORES RR DONNELLEY LIMITADA REQUISITOS DEL PROYECTO DE INGENIERIA CONCEPTUAL
MANUAL DE DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES SOBRE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS VERSIÓN 2012
+-*. -+ -------- MANUAL DE DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES SOBRE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS VERSIÓN 2012 1 Introducción.... 6 2. Generalidades.... 7 2.1 Objeto General.... 7 2.2 Objetos
Informe de Accesibilidad para Personas con problemas motores. (Muletas y Silla de Ruedas)
TEST ENTRADAS Y PALLOS Informe de Accesibilidad para Personas con problemas motores (Muletas y Silla de Ruedas) Tu Nombre: Edificación Evaluada: Tu Edad: Fecha: 1. Accesos/Entrada Situación Deseada: En
ANEXO 18: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.
ANEXO 18: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 80 1. APÉNDICE 1: Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios. 1.1. Caracterización de los establecimientos
COMITÉ TÉCNICO PERMANENTE DE NORMALIZACIÓN EN INDECOPI. Martín Palma Camargo martinp@hseperu.com. Elaborado por HSE PERU S.A. para
Martín Palma Camargo martinp@hseperu.com COMITÉ DE FABRICANTES DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA CONTRA INCENDIO COFESTCI HSE SOCIEDAD PERU NACIONAL S.A. DE INDUSTRIAS COMITÉ TÉCNICO PERMANENTE DE NORMALIZACIÓN
Escaleras de evacuación:
Escaleras de evacuación: qué dice la NSR-10? Foto: ThinkStock 52 Construcción Metálica 14 La norma de construcción sismorresistente nsr-10, en vigencia desde finales de 2010, exige mayor rigurosidad, calidad