Source: http://docplayer.fi/2366777-Arvot-myos-kirjassa-yliaallot-ja-kompensointi-stul-2006.html
Timestamp: 2017-12-12 10:34:01+00:00
Document Index: 18306560

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ']

arvot myös kirjassa: Yliaallot ja kompensointi, STUL PDF
Download "arvot myös kirjassa: Yliaallot ja kompensointi, STUL 2006."
1 Loistehon kompensointi 1(4) LOISTEHON HINNOITTELU JA KOMPENSOINTI 1. Yleistä Valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on velvoittanut paikalliset verkkoyhtiöt huolehtimaan alueensa loistehon tarpeesta. Tampereen Sähköverkko Oy:n (TSV Oy) alue- ja jakeluverkon tarvitsema loisteho saadaan seuraavilla eri tavoilla: hankitaan kantaverkosta hankitaan alueen voimalaitoksilta kehitetään kompensointilaitteilla. TSV Oy:llä on käytössään omia kompensointilaitteistoja lähinnä keskijänniteverkossa. Loistehon hinnoittelun tarkoituksena on ohjata asiakkaita hankimaan omia kompensointilaitteistoja. Jakeluverkon asiakkaan kannalta tarve kompensoida on siten pääosin taloudellinen kysymys. Toisaalta kompensoinnin puute voi vaikuttaa myös epäedullisesti asiakkaan oman verkon sähköiseen mitoitukseen. Asiakkaan loissähkön käytön tulisi pysyä verkkoyhtiön määrittämällä optimaalisella toiminta-alueella. Poikkeaminen toiminta-alueen raja-arvoista merkitsee sähköverkon ja asiakasverkon toiminalle ylimääräistä haittaa. Katso myös liite 1: Miksi sähköverkon loistehoa on kompensoitava? 2. Yliaallot Sähkönkäyttäjien epälineaariset kuormitukset, kuten tietokoneet ja tasasuuntaajat, ottavat tai syöttävät verkkoon sinimuodosta poikkeavia virtoja, jotka sisältävät ns. yliaaltovirtoja. Yliaaltovirrat aiheuttavat mm. johtimien, keskusten ja muuntajien ylikuormittumista sekä lisäävät verkon jännitesärön määrää. Yliaaltolähteiden määrä jakeluverkoissa on koko ajan lisääntymässä. Yliaaltovirrat kasvattavat verkon jännitesäröä ja siten heikentävät sähkön laatua. Jakelujännitteen laatu on määritelty standardissa SFS-EN yleisen jakeluverkon jakelujännitteen ominaisuudet. Verkkoyhtiö vastaa jakelujännitteen laadusta asiakkaan liittämiskohdassa ja sen on siten pystyttävä kontrolloimaan liittämiskohdassa esiintyvää virtasäröä. Yliaaltovirtojen suodatuksella parannetaan sekä sähkön laatuun että verkon energiatehokkuutta. Loistehon kompensointilaitteet voivat väärin valittuna aiheuttaa resonanssien seurauksena yliaaltotilanteeseen merkittävän muutoksen. Kompensointia suunniteltaessa on oltava tietoinen verkon yliaaltopitoisuudesta, jotta päädyttäisiin toimiviin, kustannuksiltaan järkeviin ja turvallisiin laiteratkaisuihin. Tämän vuoksi liittyessään yleiseen sähkönjakeluverkkoon tai muuttaessaan omassa verkossaan olevaa laitekantaa liittyjän ja asiakkaan tulee saada riittävät tiedot suunnittelunsa perusteiksi verkkoyhtiöltä. Verkonhaltijan tulee myös todeta liitettävän laitteiston täyttävän tarpeelliseksi katsomansa yhteensopivuuskriteerit. Molemmat osapuolet hyötyvät menettelystä. Asiakas välttyy vääriltä investoinneilta ja verkkoyhtiö hallitsee verkkonsa sähkön laadun. Liitettävän kompensointilaitteiston mitoitus ja yhteensopivuus on varmistettava TSV Oy:n kanssa, jotta päädyttään toimivaan, kustannuksiltaan edulliseen ja turvalliseen laiteratkaisuun. Sähköenergialiitto ry:n suosituksessa Loistehon kompensointi ja yliaaltojen rajoittaminen 1) on esitetty suositeltavat yliaaltovirrat, jotka sähkönkäyttäjällä tulisi enintään esiintyä liittämiskohdassaan. Mikäli virtarajat ylittyvät on sähkönkäyttäjän joko pienennettävä yliaaltovirtoja tai sovittava verkonhaltijan kanssa suuremmasta siirtokapasiteetista. 1) arvot myös kirjassa: Yliaallot ja kompensointi, STUL 2006.
2 Loistehon kompensointi 2(4) 3. Loistehon hinnoittelu Loisteho ei ole pätöenergiaan rinnastettava kaupankäynnin kohde, vaan sähköverkon ja sähkölaitteiden sähköfysikaalisen toimintaan kiinteästi liittyvä sähkötekninen suure. Loistehomaksu on tyypiltään sanktiomaksu, jonka avulla verkkoyhtiö ohjaa asiakkaidensa verkosta ottaman ja verkkoon antaman loistehon määrää. Maksulla pyritään ohjaamaan asiakkaita siten, että liittämiskohdan loisteho pysyisi verkkoyhtiön määrittämällä optimaalisella toiminta-alueella. Tampereen Sähköverkko Oy:n loistehomaksujen määrittelyperusteet muuttuvat alkaen. Loistehon hinnoitteluperiaate on selvitetty kuvassa 1. Uuden hinnoittelun mukaiset maksut tulevat voimaan kokonaisuudessaan alkaen. Hinnoittelumuutoksen vaikutusta eri laskutuspätötehon arvoilla on esitetty liitteessä 2. Loistehon hinnoittelu määritellään alkaen seuraavasti: Käyttöpaikkakohtainen laskutuspätöteho on liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman laskutuskuukauden tuntitehon keskiarvo. Pien- ja keskijänniteverkon tehosiirtoasiakkaat: o Laskutettava induktiivinen loisteho on kuukauden suurin mitattu loisteho, josta on vähennetty 20 % laskutuspätötehon lukuarvosta tai vähintään 50 kvar. o Kapasitiivisella loisteholla ei ole loistehomaksua, mutta liittymä ei saa olla pysyvästi ylikompensoitu. o Laskutettavasta loistehosta peritään hinnaston mukainen loistehomaksu (x /kvar). Loistehon hinnoittelu määritellään alkaen seuraavasti: Käyttöpaikkakohtainen laskutuspätöteho on liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman laskutuskuukauden tuntitehon keskiarvo. Pien- ja keskijänniteverkon tehosiirtoasiakkaat: o Laskutettava induktiivinen loisteho on kuukauden suurin mitattu induktiivinen loisteho, josta on vähennetty 20 % laskutuspätötehon lukuarvosta tai vähintään 50 kvar. o Induktiivisen loistehon hinta määräytyy välillä % laskutuspätötehon lukuarvosta kaavalla x /kvar ja sen yli menevällä osalla 5x /kvar. o Laskutettava kapasitiivinen loisteho on kuukauden suurin mitattu kapasitiivinen loisteho, josta on vähennetty 5 % tai vähintään 12,5 kvar laskutuspätötehon lukuarvosta. Tämän yli menevän osan laskutus tapahtuu kaavalla 5x /kvar. o Loistehomaksun suuruus (x /kvar) määritellään hinnastossa..
3 Loistehon kompensointi 3(4) Kuva 1. Loistehon hinnoitteluperiaate alkaen (x= hinnaston mukainen loistehomaksu) 4. Loistehon kompensoinnin suunnittelu Kompensoinnin suunnittelu on syytä aina antaa alan asiantuntijan tehtäväksi. Kompensointilaitteiston liittämisestä Tampereen Sähköverkko Oy:n sähköverkkoon on aina sovittava etukäteen. Liittymän loistehon tarvetta voidaan kuvata tehokertoimen, cos, avulla. Liittymä ottaa verkosta loistehoa, kun tehokerroin on induktiivinen. Kompensoinnin vaikutuksesta tehokertoimen arvo muuttuu kohti arvoa yksi. Ylikompensointi tarkoittaa tilannetta, jolloin liittymä syöttää verkkoon loistehoa ja tehokertoimen arvo on kapasitiivinen. Kiinteistön loistehon kompensoinnin suunnittelun lähtökohtana on perustaajuisen (50 Hz) loistehotarpeen määrittäminen. Kompensoinnin säädön pitää olla automaattinen. Kompensointi voidaan toteuttaa joko laitekohtaisesti tai keskitetysti. Kompensointia ei tule käyttää liittymisjohdon tai pääkeskuksen alimitoituksen lieventämiseen. Kompensoinnin säätö tulee asetella siten, että tehokertoimen tavoitearvo on cos = 0,995 (vastaa tilannetta, jossa loistehoa on 10 % pätötehosta). Kts. kuvasta 1 kompensoinnin suositeltu säätöalue. Virheellisesti suunniteltu kompensointi aiheuttaa häiriöitä sekä kiinteistön omaan että muuntopiirin muiden kiinteistöjen ja sähköverkkoyhtiön laitteille ja järjestelmille. Erityisen haitallisia ovat hallitsemattomien yliaaltoresonanssien aiheuttamat rasitukset verkon laitteille. Myös haitallinen verkon ylikompensoituminen tulee estää tehokkaasti.
4 Loistehon kompensointi 4(4) Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: Kiinteistön epälineaariset, särövirtaa tuottavat laitteet Sähköverkon vallitseva jännitesärö liittymiskohdassa Kiinteistöverkossa ennestään olevat kompensointilaitteistot sekä laitekohtaiset että keskitetyt kompensointilaitteet Kiinteistön muuntopiirissä olevat muut kompensointilaitteet ja muuntopiirin kompensointiaste alkaen sähköverkkoon voidaan kytkeä vain kompensointilaitteistoja, jotka on varustettu estokeloilla. 5. Eri kompensointiratkaisujen käyttö Tampereen Sähköverkko Oy:n verkossa a) Rinnakkaiskondensaattoriparisto Uusia laitteita ei saa asentaa verkkoon Verkkoon kytkettyjä vanhoja laitteistoja voidaan käyttää niiden eliniän loppuun. Laitteistoa uusittaessa tai korjattaessa on otettava yhteys TSV Oy:n verkonsuunnitteluun Olemassa oleva kompensointilaitteisto on varustettava automaattisella säätölaitteistolla b) Estokelaparisto Kompensoinnin perusratkaisu Laitteiston viritystaajuus valitaan kompensoitavan verkonosan (muuntopiirin) yliaaltopitoisuuden mukaan TSV Oy:n verkossa ei ole käytössä verkkokäsky-ohjausjärjestelmiä, jotka pitäisi huomioida kompensoinnin suunnittelussa c) Suodatinparisto Käytetään silloin, kun kompensoitavan verkon yliaaltopitoisuus on suuri Yliaaltosuodattimia käytettäessä on tunnettava verkonosan tila, johon suodattimet kytketään. Muuntopiirissä, jossa on useampia sähkönkäyttäjiä, voi verkonosan tilan tarkastelu olla oleellisesti vaikeampaa kuin yhden sähkönkäyttäjän muuntopiirissä. d) Aktiivisuodatin Käytetään, kun verkon kuormitus ja yliaaltopitoisuus vaihtelee nopeasti e) Muut laitteistot Varmista käyttömahdollisuus TSV Oy:n verkonsuunnittelusta. Tampereen Sähköverkko Oy voi velvoittaa liittyjää hoitamaan keskitetysti liittymän loistehon kompensoinnin silloin, kun liittymän kokonaisloistehon tarve on suuri, vaikka yksittäisten sähkönkäyttäjien loistehot jäävätkin pieniksi. Tällaisia kohteita voivat olla esim. liikekeskukset. Kompensoinnin kustannusten jakautuminen sovitaan sähkönkäyttäjien kesken. TSV Oy suosittaa, että kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan. Laskutettava loisteho mitataan keskitetysti. Kirjallisuutta Loistehon kompensointi ja yliaaltojen rajoittaminen, Sähköenergialiitto ry SENER, Yliaallot ja kompensointi, STUL SFS-EN yleisen jakeluverkon jakelujännitteen ominaisuudet. Sähkökäyttöpaikkojen liittymisen ehdot, LE 05. Sähköntoimitusehdot, STE 05. Verkkopalveluehdot, VPE 05.
5 Loistehon kompensointi LIITE 1 LIITE 1: Miksi sähköverkon loistehoa on kompensoitava? Useimmat sähköverkon kulutuslaitteet tarvitsevat toimiakseen pätötehon (P) lisäksi loistehoa (Q). Tällaisia laitteita ovat esim. moottorit, purkauslamput ja muuntajat. Laitteiden tarvitsema loisteho voidaan joko ottaa sähköverkosta tai tuottaa laitteiden läheisyydessä kompensointilaitteistolla. Sähköverkkoon loistehoa tuottavat pääasiassa voimalaitosten generaattorit. Loistehon siirto sähköverkossa lisää johtojen ja muuntajien jännite-, teho- ja energiahäviöitä sekä vähentää pätötehon siirtokykyä niin normaaleissa käyttötilanteissa kuin varasyöttötilanteissakin. Loistehon siirto johtaa myös verkon vahvistus- tai uusinvestointeihin. Kulutuslaitteiden tarvitsema loisteho onkin usein kokonaistaloudellisesti edullisinta tuottaa mahdollisimman lähellä kulutusta. Kantaverkkoyhtiön Fingrid Oyj:n tavoitteena on hinnoittelun avulla vähentää loissähkön ottoa kantaverkosta sekä ohjata kompensointia jakeluverkkoyhtiöiden keski- ja pienjänniteverkkoon. Kantaverkossa loistehoylijäämä on pystyttävä kompensoimaan kaikissa tilanteissa. Erityisesti vikatilanteissa loistehohäviöt kasvavat ja vaarantavat verkon käyttövarmuutta. 110 kv ja 220 kv verkkoihin liitettyjen voimalaitosten loistehon tuotantokyvystä puolet onkin varattu verkon ja voimalaitosten häiriötilanteiden varalle. 400 kv verkkoon kytkettyjen generaattorien loissähkön tuotantokyky on kokonaisuudessaan varattu häiriötilanteiden varalle. Jakeluverkkoyhtiön ilmaisosuus kantaverkosta otetusta loistehosta on määritelty siten, että induktiivinen loisteho saa olla enintään 16 % ja kapasitiivinen loisteho enintään 4 % pätötehon arvosta. (Vastaa arvoa tan = -0,04 0,16). Tampereen Sähköverkko Oy jakeluverkkoyhtiönä kohdistaa loistehomaksulla loissähkön kustannuksia niiden aiheuttajille ja toisaalta ohjaa käyttäjiä hankkimaan omia kompensointilaitteistoja. Järjestelmän taustalla on loissähkön aiheuttamien kustannusten kansantaloudellinen optimointi. Voimalaitosten generaattorien stabiili rinnankäyttö vaatii suhteellisen suuren reaktiivisen häiriöreservin. Tämän vuoksi generaattorit suunnitellaan yleensä nimellistehokertoimelle cos = Nimellistehokertoimen mitoittaminen tätä pienemmäksi aiheuttaisi generaattorin ja generaattorimuuntajan käämitysten poikkipintojen kasvua lisäten sähköntuottajan pääomakustannuksia. Loistehon tuottaminen aiheuttaa tahtigeneraattoreiden staattoriresistanssissa kuparihäviöitä ja vaikuttaa staattorin rautahäviöihin lisäten häviökustannuksia pelkkään pätösähkön tuotantoon verrattuna. Jakeluverkkoyhtiölle tulee hankaluuksia myös liiallisesta loistehon kompensoinnista, sillä sähköverkon tehokerroin ei saa olla pysyvästi kapasitiivinen. Sähköjohtojen, pääosin kaapelien, kapasitanssit tuottavat myös loistehoa, mikä tulee huomioida erityisesti pienen kuorman aikana. Loistehon kompensoinnin tulee aina olla säädettävä. Sähkönkäyttäjän kannalta loistehon kompensointitarve syntyy lähinnä jakeluverkon haltijan loissähkön hinnoittelusta. Lisäksi sähkönkäyttäjän omassa sisäisessä verkossa loistehon siirron aiheuttamat haitat ovat samantyyppisiä kuin jakeluverkoissakin eli häviöiden kasvua ja johtojen suuremmat poikkipinnat pelkästään pätösähkön siirtoon verrattuna. Loistehon otto saattaa kasvattaa myös asiakkaan pääsulakkeen kokoa ja lisätä siten liittymismaksua ja pääsulakekoosta riippuvaa perusmaksua.
6 Loistehon kompensointi LIITE 2 LIITE 2: Loistehon hinnoittelumuutoksen vaikutus eri laskutuspätötehoilla Loistehomaksun yksikköhintana on käytetty 1,25 /kvar,kk (alv 0 %, hinnasto alkaen) A. Laskutuspätöteho P>250 kw: Loistehomaksu alkaen: o Ilmaisosuus -0,05*P 0,2*P kvar o 1,25 /kvar, kun Q= 0,2 0,4*P (kvar) o 6,25 /kvar, kun Q> 0,4* P (kvar) o 6,25 /kvar, kun Q< -0,05*P (kvar, ylikompensointi) Esimerkkitapaus P=800 kw o Loistehomaksu alkaen: Ilmaisosuus kvar 1,25 /kvar, kun Q= kvar 6,25 /kvar, kun Q> 320 kvar 6,25 /kvar, kun Q< -40 kvar (ylikompensointi)
7 Loistehon kompensointi LIITE 2 Loistehomaksun yksikköhintana on käytetty 1,25 /kvar,kk (alv 0 %, hinnasto alkaen) B. Laskutuspätöteho P= kw: Loistehomaksu alkaen: o Ilmaisosuus -12,5 50 kvar o 1,25 /kvar, kun Q 50 kvar 0,4*P (kvar) o 6,25 /kvar, kun Q> 0,4*P (kvar) o 6,25 /kvar, kun Q< -12,5 kvar (ylikompensointi) Esimerkkitapaus P=200 kw o Loistehomaksu alkaen: Ilmaisosuus -12,5 50 kvar 1,25 /kvar, kun Q kvar 6,25 /kvar, kun Q> 80 kvar 6,25 /kvar, kun Q< -12,5 kvar (ylikompensointi)
8 Loistehon kompensointi LIITE 2 Loistehomaksun yksikköhintana käytetty 1,25 /kvar,kk (alv 0 %, hinnasto ) ja > 1,25 /kvar,kk (alv 0 %, hinnasto ) C. Laskutuspätöteho P 125 kw: Loistehomaksu alkaen: o Ilmaisosuus -12,5 50 kvar o Ilmaisosuuden ulkopuolella 6,25 /kvar Esimerkkitapaus P=100 kw: o Loistehomaksu alkaen: Ilmaisosuus -12,5 50 kvar 6,25 /kvar, kun Q> 50 kvar 6,25 /kvar, kun Q< -12,5 kvar (ylikompensoitu)
LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS
LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS Kati Pippuri Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Tampereen ammattikorkeakoulu koulutusohjelma Sähkötekniikan Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto
Loistehon kompensointi taloyhtiössä
Tommi Musakka Loistehon kompensointi taloyhtiössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkövoimatekniikan Koulutusohjelma Insinöörityö Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tommi Musakka
SAMI KALLIOMÄKI LOISTEHON KOMPENSOINTIRATKAISUJEN MITOITUSPERUS- TEET YLI 1000 V JÄNNITTEELLE. Diplomityö
SAMI KALLIOMÄKI LOISTEHON KOMPENSOINTIRATKAISUJEN MITOITUSPERUS- TEET YLI 1000 V JÄNNITTEELLE Diplomityö Tarkastaja: TkL Antti Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston
PASI VÄISÄNEN LOISTEHON KOMPENSOINTI JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ. Diplomityö
PASI VÄISÄNEN LOISTEHON KOMPENSOINTI JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Mika Silvennoinen STORA ENSO HONKALAHDEN SAHAN VERKOSTOKARTOITUS Opinnäytetyö Marraskuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Marraskuu 2014 Sähkötekniikan koulutusohjelma
Teollisuuskiinteistön loistehonkompensointi
Henri Aunola Teollisuuskiinteistön loistehonkompensointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 27.5.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Henri
Jari Laksi LOISTEHON KOMPENSOINNIN OPTIMOINTI ORAKSEN TEHTAALLA
Jari Laksi LOISTEHON KOMPENSOINNIN OPTIMOINTI ORAKSEN TEHTAALLA Sähkötekniikan koulutusohjelma 2015 LOISTEHON KOMPENSOINTI ORAKSEN TEHTAALLA Laksi, Jari Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma
OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY:N SÄHKÖNJAKELUVERKKOON
Ohje 1 (15) OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY:N SÄHKÖNJAKELUVERKKOON Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Tuotantolaitteistojen luokittelu käyttöominaisuuksien
SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET
SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUOTANTOLAITTEISTOISTA JA TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNNÖISTÄ... 3 1.1. Tuotantolaitteistojen luokittelu... 4 1.2. Liittymismaksu
PIENTUOTANNON LIITTÄMINEN TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY: N JAKELUVERKKOON
PIENTUOTANNON LIITTÄMINEN TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY: N JAKELUVERKKOON Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa sähköntuotantolaitoksen hankintaa harkitsevalle perustiedot sähkön pientuotannosta ja sen liittämisestä
VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme
Liite 1. Menetelmät verkonhaltijan liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi
Liite 1. Menetelmät verkonhaltijan liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi 1 YLEISTÄ Alla olevia hinnoittelumenetelmiä ja -periaatteita on sovellettava pienimuotoisen tuotannon liittämisen osalta
ELEC-E8419 Sähkönsiirtojärjestelmät 1 Luento: Jännitteen säätö. Kurssi syksyllä 2015 Periodit I-II, 5 opintopistettä Liisa Haarla
ELEC-E8419 Sähkönsiirtojärjestelmät 1 Luento: Jännitteen säätö Kurssi syksyllä 015 Periodit I-II, 5 opintopistettä Liisa Haarla 1 Luennon ydinasiat Jännitteensäädön ja loistehon välinen yhteys Jännitteensäädössä
LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS
Aki Törne LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS Turku Energia Sähköverkot Oy:ssä Tekniikka ja liikenne 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Aki Törne Opinnäytetyön
Petri Raukola LOISTEHON KOMPENSOINTI TECHNIP OFFSHORE FINLAND OY:N MÄNTYLUODON TELAKALLA
Petri Raukola LOISTEHON KOMPENSOINTI TECHNIP OFFSHORE FINLAND OY:N MÄNTYLUODON TELAKALLA Sähkötekniikan koulutusohjelma 2009 LOISTEHON KOMPENSOINTI TECHNIP OFFSHORE FINLAND OY:N MÄNTYLUODON TELAKALLA Raukola,