Source: http://portail-securite.com/reglementaire/dispositions-particulieres/les-types-ps/677-
Timestamp: 2020-07-05 02:51:39+00:00
Document Index: 186963260

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 4', '§ 4', '§ 1', '§ 2', '§ 4', '§ 3', '§ 4', '§ 4', '§ 2', '§ 3', '§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4']

Catégorie : Les types PS Mis à jour le mardi 9 octobre 2012 22:01 Écrit par Admin Affichages : 1524
Article PS 25
d’assurer la veille permanente au poste de sécurité centralisé ;
de réaliser les missions définies à l’article MS 46, § 1, des dispositions générales du règlement sur tous les parcs de stationnement d’une capacité supérieure à 1 000 véhicules dont il assure la surveillance.
la surveillance est effectuée depuis un poste de sécurité tel que défini à l’article PS 26 ;
dans le cas où les exploitants du parc et des autres activités sont distincts, un accord contractuel définit les obligations des parties pour ce qui concerne la surveillance commune, les conditions de maintenance et de vérification des équipements de sécurité regroupés dans le poste de sécurité commun, et l’organisation du service de sécurité. Cette disposition s’applique également pour la surveillance commune de plusieurs parcs relevant d’exploitants distincts.
Article PS 26
d’accès aisé et implanté au plus, au premier niveau réservé au stationnement situé au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ;
accessible en permanence depuis le niveau d’accès des services de secours par une circulation ou un escalier devant satisfaire aux dispositions de l’article PS 13, § 4, ou au moyen d’un dispositif équivalent ;
en mesure de recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installation de détection et/ou d’extinction automatique. De plus, les dispositifs de commande d’alarme, de compartimentage et de désenfumage définies à l’article PS 18, § 4.4, deuxième alinéa, doivent être regroupés à l’intérieur de celui-ci ;
protégé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s) pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Si, pour des raisons d’exploitation, des parties vitrées sont installées, elles sont pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux façades.
Moyens de détection, d’alarme et d’alerte
§ 1. Chaque parc dispose d’un équipement d’alarme sonore et visuelle perceptible de tout point des compartiments et des circulations.
L’équipement d’alarme est, au sens de l’article MS 62 des dispositions générales du règlement :
de type 1 dans les parcs de plus de 1 000 véhicules autres que les parcs de stationnement largement ventilés ;
de type 3 dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement largement ventilés, ainsi que dans les parcs d’une capacité supérieure à 1 000 places dotés d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur.
Les déclencheurs manuels sont disposés, à chaque niveau, dans les circulations à proximité immédiate de chaque escalier et, au rez-de-chaussée, à proximité des sorties. Ils sont placés à une hauteur maximale de 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne sont pas dissimulés par le vantail d’une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne présentent pas une saillie supérieure à 0,10 mètre.
Le déclenchement de l’alarme générale doit entraîner :
la décondamnation des issues verrouillées dans l’ensemble du parc ;
l’affichage à l’entrée des véhicules de l’interdiction d’accès ;
la diffusion d’un message préenregistré lorsque le parc dispose d’un équipement de sonorisation.
§ 2. a) Dans les parcs d’une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules, les dispositifs concourant au compartimentage sont asservis à des détecteurs autonomes déclencheurs ou à un système de détection automatique d’incendie ;
b) Les parcs d’une capacité supérieure à 1 000 véhicules, autres que les parcs de stationnement largement ventilés et les parties situées en toiture-terrasse, sont dotés d’un système de détection incendie.
Ce système de détection est raccordé au poste de sécurité du parc et satisfait aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article MS 56 des dispositions générales du règlement.
Les détecteurs sont judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans les locaux techniques et dans les activités annexes. Leur sensibilisation entraine :
le déclenchement de l’alarme restreinte au poste de sécurité ;
la mise en position de sécurité des dispositifs concourant au compartimentage dans le compartiment sinistré ;
la mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment ou le local concerné ;
le déclenchement de l’alarme générale dans l’ensemble du parc. Une temporisation de 5 minutes maximum n’est admise que si le parc dispose, pendant la présence du public, d’un personnel formé pour exploiter directement l’alarme restreinte ;
l’ouverture des barrières de péage asservie au déclenchement de l’alarme générale ;
c) Si l’ensemble du parc est doté d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur, la détection automatique d’incendie généralisée n’est pas imposée. Le compartimentage est réalisé à partir de détecteurs autonomes déclencheurs ; les commandes de désenfumage sont positionnées à proximité des accès, conformément à l’article PS 18, § 4.4.
§ 3. Lorsque l’exploitant d’un parc d’une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules installe des équipements répondant à un niveau de sécurité plus exigeant que celui préconisé par le présent règlement, les commandes centrales de ces équipements sont regroupées soit dans un local isolé par des murs coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec un bloc-porte pare-flammes de degré 1 heure équipé de ferme-portes ou E 60-C soit dans le local d’exploitation s’il existe. Néanmoins, les commandes de désenfumage sont installées dans les conditions prévues par l’article PS 18, § 4.4.
§ 4. Une liaison téléphonique par téléphone urbain permettant d’alerter les services de secours est installée dans le poste de sécurité s’il existe ou, le cas échéant et en l’absence de poste de sécurité, dans le local d’exploitation.
Article PS 28
de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables, y compris dans les boxes de remisage ;
d’ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules ;
de fumer ou d’apporter des feux nus.
Tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne sont effectués qu’après délivrance d’une autorisation écrite et éventuellement d’un « permis de feu » établis et signés par l’exploitant ou par la personne qu’il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils ont nommément désignées.
§ 2. Un registre de sécurité conforme aux dispositions de l’article R. 123-51 du Code de la construction et de l’habitation est ouvert et tenu à jour. Le cas échéant, il comporte les accords visés aux articles PS 7 et PS 25.
§ 3. Lors de toute demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux non soumis au permis de construire, les dossiers prévus à l’article R. 123-24 du Code de la construction et de l’habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le présent règlement.
Les documents de détail intéressant les installations techniques prévus à l’article R. 123-25 du Code de la construction et de l’habitation doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.
Les moyens de lutte contre l’incendie suivants sont prévus :
§ 1. a) Des extincteurs portatifs de 6 kilogrammes ou 6 litres appropriés aux risques ; l’exploitant pouvant opter pour l’une ou l’autre des formules suivantes :
soit disposer un appareil à chaque niveau, au droit de chaque issue et dix appareils supplémentaires à proximité du poste de sécurité ou du local d’exploitation ;
soit répartir les appareils judicieusement à raison d’un pour quinze véhicules ;
b) Une caisse de 100 litres de sable meuble pour chaque niveau, munie d’une pelle, placée à proximité de chaque rampe.
§ 2. Un système d’extinction automatique du type sprinkleur est installé dans les parcs de stationnement couverts à partir du troisième niveau au-dessous ou au-dessus du niveau de référence. Toutefois, cette mesure n’est pas obligatoire dans les cas suivants :
a) Il s’agit d’un parc de stationnement largement ventilé ;
le parc ne comprend pas plus de trois niveaux immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ;
la capacité de chaque niveau extrême (R + 3 et R - 3) est inférieure ou égale à 100 véhicules ;
c) Le parc est d’une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules et les dispositions suivantes sont satisfaites dans les niveaux situés immédiatement au-dessous du niveau de référence :
le nombre de ces niveaux est limité à cinq ;
ils sont équipés d’une colonne sèche par cage d’escalier ;
le débit du désenfumage est de 900 mètres cubes par heure et par véhicule lorsqu’il est mécanique ;
la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 100 véhicules au troisième niveau au-dessous du niveau de référence et inférieure ou égale à 50 véhicules aux quatrième et cinquième niveaux au-dessous du niveau de référence.
§ 3. Pour les parcs comportant au moins trois niveaux immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, des colonnes sèches de 65 millimètres sont disposées dans les cages d’escaliers ou dans les sas et comportent à chaque niveau, dans les sas, une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres. Cette disposition impose la mise en place d’un ou plusieurs poteaux ou bouches d’incendie de 100 millimètres de diamètre, branchés sur une canalisation d’un diamètre au moins égal et implantés à moins de 60 mètres des orifices d’alimentation des colonnes sèches.
§ 4. Si la continuité des communications relayées par l’infrastructure nationale partageable des transmissions n’est pas assurée, l’exploitant doit disposer d’une installation technique fixe conforme à l’article MS 71 des dispositions générales du règlement.
près des issues et des accès aux escaliers, les différentes interdictions générales et la conduite à tenir en cas d’incendie ;
en partie haute des rampes d’accès des véhicules, dans le hall d’immeuble si les issues pour piétons y aboutissent ou dans le débouché à l’air libre et près de l’issue la plus proche de la voie publique, les plans d’ensemble du parc (implantation, coupes, niveaux, moyens de secours...) ;
à l’entrée du parc : les consignes générales sur la conduite à tenir en cas d’incendie, le plan d’ensemble, les modalités d’appel des services de secours et de lutte contre l’incendie.