Source: http://docplayer.fi/2738379-Embivalus-jatevesierottelija-asennusohje-1-7-2014-tk.html
Timestamp: 2017-01-24 09:59:09+00:00
Document Index: 430161

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ']

⭐Embivalus Jätevesierottelija Asennusohje TK
Embivalus Jätevesierottelija Asennusohje TK
Download "Embivalus Jätevesierottelija Asennusohje 1.7.2014 TK"
1 1 Embivalus Jätevesierottelija Asennusohje TK2 2 Sisällys Ennen asennusta... 3 Esivalmistelut... 3 Lähetyksen tarkastus... 3 Takuu... 3 Tarvittavat tarvikkeet asennusta varten... 3 Huuhtelunilmaisimen asennus... 4 Jätevesierottelijan maa-asennus... 5 Sähköjen kytkentä ja signalointikaapelin asennus... 7 Sisäyksikön kytkentä... 8 Käyttöönotto... 9 Kannen lukituksen järjestäminen... 9 Käyttöönottopöytäkirja Esivalmistelut Huuhteluntunnistimen asennus Maa-asennus Sähkökaapelin ja signalointikaapelin asennus Käyttöönotto... 113 3 Ennen asennusta Esivalmistelut Embivalus Jätevesierottelijan tehokkaan toiminnan varmistamiseksi jätevesiputkiston on oltava määräysten mukainen. Jos putkistossa on notkelmia tai vietto ei ole määräysten mukainen, WC:n huuhteluvedet eivät mahdollisesti huuhtoudu kunnolla putkistosta yhdellä huuhtelulla. Jos viemäriputkisto on valurautaa tai betonia, WC-vesien huuhtoutuminen voi olla puutteellista. Viemäriputkiston kunto ja toiminta pitää tarkistaa ennen Embivalus Jätevesierottelijan asennusta. Parasta on, jos tarkistuksen tekee ammattilainen esimerkiksi viemärinkuvauksen avulla. Viemäriputken syvyys asennuskohdassa on tarkistettava. Jos viemäriputki on syvemmällä kuin 110 cm, on Jätevesierottelija tilattava pidennetyllä rungolla. Vaihtoehtoisesti Jätevesierottelijalle on etsittävä matalampi paikka. Myös maanmuotoilulla voidaan kaivon kohtaa madaltaa. Lähetyksen tarkastus Kun Embivalus Jätevesierottelija on saapunut, on tarkistettava, että se on päällisin puolin ehjä; pinnat ovat ehjiä ja erityisesti putkiyhteet ovat ehjät ja suojatulpat paikoillaan. On tarkistettava myös, että kansi on ehjä. Laitetta ei saa nostaa kannesta! Nostoa varten sivuissa on kaksi nosto-korvaa. On varmistettava, että kukin kolmesta putkiyhteestä on merkitty tarroilla; TULOPUTKI, HARMAAVESILÄHTÖ ja MUSTAVESILÄHTÖ. Jos jokin tarroista puuttuu, on putkiyhteitten järjestys varmistettava Embivalus Oy:stä. Takuu Embivalus Jätevesierottelijan takuu on kaksi vuotta. Embivalus Oy ei vastaa asennus-, käyttö- tai huoltovirheistä ja niistä johtuvista vaurioista. Takuu ei koske vähäisiä vaurioita, kuten naarmuja rungossa tms. Takuu edellyttää tämän dokumentin lopussa olevan käyttöönottopöytäkirjan asiallista täyttämistä ja lähettämistä valmistajalle (Embivalus Oy). Tarvittavat tarvikkeet asennusta varten Maakaapelia MCMK 2x (myös MCMK 2* käy) riittävä määrä* Ohjauskaapelia MCMO 7x1.5 riittävä määrä* 2 kpl. 110mm haarayhdettä 88,5 astetta 2 kpl. 110mm kulmayhde 90 astetta 2 kpl. 110mm kulmayhde 45 astetta 110mm viemäriputkea Eristyslevyjä routaeristystä varten *Riittävä määrä = matka Embivalus Jätevesierottelijalta sähköjen kytkentäpisteeseen4 4 Huuhtelunilmaisimen asennus Huuhtelunilmaisin koostuu kahdesta osasta; virtausanturista ja radiolähettimestä. Virtausanturi asennetaan WC-istuimen tulovesiputkeen. Kun WC-istuin huuhdellaan, virtausanturin läpi alkaa virrata uutta vettä vesisäiliöön. Tästä järjestelmä tietää, että WC on huuhdeltu. Virtausanturi asennetaan siten, että anturissa oleva nuoli on samansuuntainen veden virtauksen kanssa. Anturi on myös asennettava tarkasti pystysuuntaan. Paras paikka anturille on asentaa se välittömästi WCistuimen tulovesiliitäntään (kts. kuva 1a). Asennuksen saa suorittaa vain riittävän koulutuksen omaava LVI- asentaja. Virtausanturin yhteydessä oleva radiolähetin kiinnitetään näkyvälle paikalle niin että lähettimen toiminnasta ilmoittava punainen merkkivalo on helposti nähtävissä (kts. kuva 1b). Kuva 1a. Esimerkki virtausanturin asennuksesta WC- istuimen yhteyteen. Asennuksen saa suorittaa vain koulutettu LVI-asentaja. Huuhtelunilmaisin on mahdollista ja suositeltavaa asentaa etukäteen, ennen muita asennustoimenpiteitä. Etukäteen asennettu huuhtelunilmaisin ei vaikuta WC:n normaaliin käyttöön. Kuva 1b. Huuhtelunilmaisimen radiolähetinyksikkö kiinnitettynä näkyvälle paikalle WC-istuimen yhteyteen. Kun WC- istuin huuhdellaan, punainen merkkivalo vilkkuu sen ajan, kun uutta vettä virtaa WC-istuimen huuhtelusäiliöön. Kun paristo on lopussa, merkkivalo ei enää vilku.5 5 Jätevesierottelijan maa-asennus Embivalus Jätevesierottelija asennetaan siten, että tuloputki asennetaan sopivalla yhteellä talosta tulevaan viemäriputkeen. Harmaavesilähtö asennetaan harmaavesikäsittelyyn johtavaan viemäriputkeen, käyttäen tiivisteellisiä viemärikäyttöön tarkoitettuja yhteitä. Mustavesilähtö asennetaan umpisäiliöön menevään viemäriputkeen. On huolehdittava, että talosta tulevassa viemäriputkessa on riittävä (min 1 %) kaato Embivalus Jätevesierottelijaan saakka. Samoin Embivalus Jätevesierottelijalta harmaavesikäsittelyyn ja umpisäiliön suuntaan on myös oltava riittävä (min 1 %) kaato. Embivalus Jätevesierottelija nostetaan paikoilleen kaivantoon nostokorvakkeista mukana tulevan köyden avulla. Nostoa ei saa tehdä kanteen tai kansirakenteisiin tukeutumalla. Pohja tehdään tiivistämällä mursketta n. 200mm paksuinen kerros (kts. Kuva 2a). On ehdottoman tärkeää että pohja on tasainen ja vaakasuorassa. Kuva 2a. Pohjan tekeminen Embivalus Jätevesierottelijalle. Pohjalle on kaadettu mursketta, joka tasoitetaan tiiviiksi, vaakasuoraksi kerrokseksi. Vaakasuoruus varmistetaan huolellisesti vatupassin tai laservaa`an avulla. Yleensä umpisäiliö tuuletetaan talon viemärin kautta. Jos umpisäiliön tuuletus halutaan tehdä näin, tuuletuskanava on tehtävä sopivilla yhteillä. Kuvassa 2b on Embivalus Jätevesierottelijan yhteyteen rakennettu viemärituuletus. Mikäli maaperä on vettä läpäisemätöntä, esim. savimaata, Embivalus Jätevesierottelijan kaivanto on salaojitettava ympäriltä. Erillistä ankkurointia ei tarvitse järjestää, koska Embivalus Jätevesierottelija ankkuroituu pohjalevynsä avulla. Jätevesierottelijan kaivannon täyttö tapahtuu kerroksittain routimattomalla ja kivettömällä hiekalla tai murskeella kerroksittain tiivistäen. Tiivistyskerroksen paksuus n. 20cm. Huolehdi että kaivo pysyy paikallaan täyttötyön aikana. Eristä kaivon ympäristö n. 20cm syvyyteen asennetulla maahan tarkoitetulla eristyslevyllä. (esim. suulakepuristettu, min 50mm, 2m kaivon ulkopuolelle).6 6 Kuva 2b. Embivalus Jätevesierottelijan yhteyteen rakennettu viemärin tuuletus. Alaosassa umpisäiliöön johtava yhde ja oikealla puolella harmaavesikäsittelyyn johtava yhde. Nämä on yhdistetty toisiinsa kahdella haarayhteellä ja 88,5 asteen kulmayhteillä. On erittäin tärkeää, että haarayhtesiin liitetään kulmayhteet. Jos haarayhteet liitetään toisiinsa ilman kulmayhteitä (ts. vaakatasoon), harmaat vedet valuvat umpikaivoon ja erottelua ei tapahdu. On tärkeää, että viemäriputket ennen Embivalus Jätevesierottelijaa ja sen jälkeen on huolellisesti asennettu siten, etteivät ne myöhemmin maan painumisen johdosta painu notkolle. Tämä onnistuu tekemällä viemäriputkien alapuolinen perustus kunnolla esim. murskearinan tai kestopuurakenteen varaan.7 7 Sähköjen kytkentä ja signalointikaapelin asennus Embivalus Jätevesierottelija toimii sähköllä. Sähkön saa asentaa vain tarvittavan koulutuksen ja luvat omaava sähköasentaja. Alla olevassa kuvassa (Kuva 3) yläosassa on kannen saranan alapuolella oleva kytkentärasia. Rasiassa vasemmassa laidassa on merkittynä kolme riviliitintä, johon 230V 1-vaihekaapelin johtimet kiinnitetään. Kuva 3. Jätevesierottelijan kytkentärasia. Riviliittimeen L1 kytketään vaihe (ruskea johdin), riviliittimeen PE suojamaa (keltavihreä johdin) ja riviliittimeen N nolla (sininen johdin). Sähkömaakaapeli tuodaan rasiaan vasemmanpuoleisen vedonpoistajan kautta. Sarjaliittimiin 1,2, ja 6 tuodaan signalointikaapelin johtimet numerojärjestyksessä oikeanpuoleisen vedonpoistajan kautta. Kaapelit suositellaan asennettavaksi kaapelinsuojaputkeen. Sopivan sisäänviennin kautta kaapelit viedään sisätiloihin ja sähkökaapeli kytketään sopivaksi katsottuun kytkentäpaikkaan. Huom! Sulakkeen saa kytkeä päälle vasta, kun kaikki kytkennät ovat valmiina (kts. Käyttöönotto). On hyödyllistä, jos Embivalus Jätevesierottelija kytketään saman sulakkeen tai johdonsuojakatkaisimen taakse kuin esim. WC:n valaistus. Silloin sulakkeen palaminen tai johdonsuojakytkimen laukeaminen on helppo huomata. Jos sähköt katkeavat Embivalus Jätevesierottelijalta, kaikki viemärivedet ohjautuvat umpisäiliöön. Tämä asia on hyvä tietää esim. sähkökatkosten yhteydessä.8 8 Sisäyksikön kytkentä Signalointikaapelin sisällä oleva pää kytketään sisäyksikön kytkentärasiaan numeroinnin mukaan. Tässä kytkentärasiassa olevat johtimet 5 ja 6 jätetään kytkemättä ja jätetään kiepille rasian sisään. Nämä johtimet ovat varalla tulevaisuuden tarpeita varten. Sisäyksikkö kiinnitetään sisälle sopivaan paikkaan. Se sisältää radiolinkin vastaanottimen sekä hälytyssummerin vikatilanteita varten. Kuvassa 4 on esimerkki sisäyksikön sijoittamisesta. Kuva 4. Esimerkki sisäyksikön sijoittamisesta. Sisäyksikön alalaidassa näkyy kytkentärasia, johon signalointikaapeli kiinnitetään. Vasemmalla ylhäällä on radiovastaanotin ja oikealla ylhäällä hälytyssireeni.9 9 Käyttöönotto Kun Embivalus Jätevesierottelija on asennettu ohjeen mukaan, käyttöönotto tarkoittaa yksinkertaisesti sulakkeen (tai johdonsuojakatkaisijan asennon vaihtaminen) laittamista paikalleen. Sähköjen kytkemisen jälkeen odotetaan hetki mahdollista paineen nostoa kompressorin säiliössä. Järjestelmän toiminta testataan huuhtelemalla WC-istuin. Kun WC huuhdellaan, umpisäiliön kohdalla pitäisi kuulua veden lorina huuhteluveden valuessa säiliöön. Noin minuutin kuluttua venttiilikoneisto palautuu asentoon, jossa muut kuin WC-vedet eli ns. harmaat vedet ohjataan harmaan veden käsittelyyn tarkoitettuun puhdistuspaikkaan. Tämä todetaan laskemalla vettä esim. vesihanasta, tällöin vesi virtaa harmaan veden puhdistuspaikalle (tyypillisesti ensin sakokaivoon), eikä umpisäiliöön. Kannen lukituksen järjestäminen Kiinteistön omistaja vastaa kannen asianmukaisesta lukituksesta, jolla estetään mm. lasten pääsy venttiilikoneiston yhteyteen. Lukituksen voi järjestää esim. poraamalla kannen korvakkeisiin reiät sopivan kokoisella poralla ja laittamalla siihen sopiva lukko.10 10 Käyttöönottopöytäkirja Takuun voimassaolo (2 v.) edellyttää, että tämä käyttöönottopöytäkirja on täytetty kaikilta osin ja palautettu heti asennuksen jälkeen valmistajalle (Embivalus Oy, Pursimiehenkatu 7, SALO). Esivalmistelut Työn suorittajan nimi ja allekirjoitus: Päivämäärä: Yhteystiedot: Olemassa olevan viemärin toiminta on tarkistettu, putkiston vietto on sopiva, siellä ei ole notkelmia ja WC-vedet huuhtoutuvat kunnolla yhdellä huuhtelulla puhdistuspaikalle asti? Huuhteluntunnistimen asennus Työn suorittajan nimi ja allekirjoitus: Päivämäärä: Yhteystiedot: Huuhteluntunnistimen asennus (virtausanturi ja radiolähetin) on suoritettu tämän ohjeen mukaan ja kaikki liitokset on tehty luotettaviksi ja tiiviiksi? Maa-asennus Työn suorittajan nimi ja allekirjoitus: Päivämäärä: Yhteystiedot: Maa-asennus on suoritettu tämän ohjeen mukaan?11 11 Sähkökaapelin ja signalointikaapelin asennus Työn suorittajan nimi ja allekirjoitus: Päivämäärä: Yhteystiedot: Sähkökaapelin ja signalointikaapelin asennus on suoritettu tämän ohjeen mukaan? Käyttöönotto Työn suorittajan nimi ja allekirjoitus: Päivämäärä: Yhteystiedot: Käyttöönotto on tehty tämän ohjeen mukaan? Järjestelmä toimii asianmukaisesti? Samankaltaiset tiedostot
HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän. Lisätiedot Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3
Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi. Lisätiedot FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!
- Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje, Lisätiedot Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11
Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti Lisätiedot PIPELIFE YMPÄRISTÖ UMPISÄILIÖ MATALA
Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖ UMPISÄILIÖ MATALA 5000l Hyvä Rakentaja, Kiitos kun valitsi Pipelife Ympäristö jätevesijärjestelmän ratkaisuksesi. Pipelife Ympäristö järjestelmät on suunniteltu huolettomiksi: Lisätiedot KUMPPANINA PARAS PIPELIFE ASENNUSOHJE. Matala 5000 umpisäiliö
KUMPPANINA PARAS PIPELIFE ASENNUSOHJE Matala 5000 umpisäiliö KUMPPANINA PARAS PIPELIFE Matala 5000 umpisäiliö Matala 5000 umpisäiliö on jätevesien ja lietteen varastoimiseen tarkoitettu säiliö. Säiliön Lisätiedot Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje
Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje BIOPUHDISTAJA 4 Henkilömitoitus Harmaavesimäärä Hetkellinen ylikuorma Puhallin - 1 kpl Materiaali: Painot Korkeus Halkaisija Viemäri Lisätiedot Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.
10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten, Lisätiedot IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
1 IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn. Lisätiedot RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE
RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden Lisätiedot Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!
Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa Lisätiedot ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE
ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: Lisätiedot CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA
CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin... Lisätiedot Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje
Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto Lisätiedot PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon
PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Lisätiedot NENTUOTETUKIp.0400244780
PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti Lisätiedot AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
FI AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE AITO VERKKO 6kW 907228 AITO VERKKO 9kW 907229 1. SÄHKÖKIUASPAKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot Uponor-umpisäiliö 10 m 3
Uponor-umpisäiliö 10 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WCjäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 10 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi. Lisätiedot Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2 Lisätiedot GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje
GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu Lisätiedot EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE
EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät... Lisätiedot TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi
TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa, Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje
Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava Lisätiedot TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.
TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että Lisätiedot Lumination LED-valaisimet
GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT Lisätiedot Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje
Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva Lisätiedot WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.
www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 04/10 Labko Saunakaivo 300 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lisätiedot Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member
Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja Lisätiedot KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje
KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu. Lisätiedot IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250
-E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200 Lisätiedot Plastic Pipes UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä!
UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä! Jita sakosäiliöt / 2009 3-osastoiset harmaille + wc:n jätevesille 2500 L 3000 L 3500 L 1500 L 2-osastoinen harmaille jätevesille 5500 L 1-osastoinen Lisätiedot ASENNUSOHJE UPONOR UMPISÄILIÖ 3 M 3. Uponor umpisäiliö 3 m 3. Helppo käsitellä helppo asentaa.
ASENNUSOHJE UPONOR UMPISÄILIÖ 3 M 3 Uponor umpisäiliö 3 m 3. Helppo käsitellä helppo asentaa. Uponor umpisäiliö 3 m 3 Kaivanto Umpisäiliön kaivanto mitoitetaan niin, että ankkurointilevyt mahtuvat sen Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon Lisätiedot ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.
ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa Lisätiedot PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje
PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin PST 18 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 18 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Lattialämmitys Lisätiedot Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)
Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi Lisätiedot SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje
SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös Lisätiedot Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840
Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet Lisätiedot Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:
Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille: Lisätiedot FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1
ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle Lisätiedot TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002
Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan Lisätiedot Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE
Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisätiedot K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications
K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom. Lisätiedot CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.
Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus Lisätiedot PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.
ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus Lisätiedot PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo Lisätiedot 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje
1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9. Lisätiedot Asennusohje. Devicell Dry
Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm Lisätiedot Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011
Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi Lisätiedot As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4
As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 Tilaaja: Aki Alanko Aika: 23.5.2011 klo 8:10-16:20 Urakoitsija: IlmalämpöCenter Oy / Jari Vainikainen Laite: Mitsubishi Electric FD25VABH Lisätiedot ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS
Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa Lisätiedot Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.
TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella Lisätiedot CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA
CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät... Lisätiedot JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW
JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot Lisätiedot PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja
PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Lisätiedot GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto
GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET Pumppaamon asennus ja käyttöönotto SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ...2 1.1 Tärkeää... 2 1.2 Varoituksia... 2 2 SÄILIÖ...2 2.1 Kuljetus ja nostaminen... 3 2.2 Säiliön vastaanottotarkastus... Lisätiedot Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132
FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot, Lisätiedot Aurinkokeräinten asennusohjeet
Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa Lisätiedot JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää.
JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI Monissa kiinteistöissä järkevin ja edullisin tapa toteuttaa jätevesien käsittely on erillisviemäröinti. Tämä tosiasia on Lisätiedot SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka Lisätiedot Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3
Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti Lisätiedot Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET
Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla: Lisätiedot SolarMagic asennus ja sijoitusopas
SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman Lisätiedot Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST
Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm Lisätiedot Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U
Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin Lisätiedot Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje
EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. Lisätiedot Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje
1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin Lisätiedot Huoletonta asumista talvipakkasilla
J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty Lisätiedot Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet
Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä Lisätiedot Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje
Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Versio 1.2 28.02.2011 S i v u 2 Sisältö Kuomun asennus perävaunuun... 3 1. Reikien poraaminen laitaan... 5 2. Vivuston kiinnitys kuomuun... 6 3. Koukkusalpojen, Lisätiedot Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT
Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 6 kpl s uodatuskasetti 5 kpl Ø 110mm kokoomaputki 5 kpl Ø 110mm liitosputki 1 kpl Ø 110mm T-haara 2 kpl tuuletusputki ja hattu 2 kpl Ø Lisätiedot IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
1 IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn. Lisätiedot PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN
PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN Sisäänvientikotelo ja kotipääte Sisäänvientikotelo 1. Valitse kiinteistöstä kotipäätteen sijoituspaikka. Sijoituspaikkaa valittaessa kannattaa huomioida seuraavat suositukset: Lisätiedot Kotitalouksien sähköpalojen torjunta
Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan Lisätiedot WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot
WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua Lisätiedot Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!
Hyvä valinta ystävä! Vestelli biomoduulit 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Vestelli Biomoduulit 8 toiminta Vestelli Biomoduulit 8 asennus Vestelli Biomoduulit 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan Lisätiedot MUOVIPUTKIEN ASENNUS
MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat Lisätiedot ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi
ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet... Lisätiedot Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet
Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8 Lisätiedot Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212. Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon
Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212 Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon 1.1.2008 Yleistä Auto on rekisteröity 4 hengelle. Kuljettajalle ja jokaiselle matkustajalle on kolmipisteturvavyöt. Lisätiedot Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). Lisätiedot BioBox XL n asennus, hoito, huolto
650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä Lisätiedot Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja
Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl Lisätiedot ASENNUSOHJE DEPO. ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12
ASENNUSOHJE DEPO ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12 OSALUETTELO Pääosat Osa Nr Nimike 1 1498 Spiraali PFlex Ø53 2 8143 Ruuvi T6SS M6 x 20 3 1433 Sovitusakselitappi 4 1365 Akselitappi 5 Lisätiedot VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU
1 VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU Ajathan silti varovasti. JRK Tekniikka on parantanut liikenneturvallisuutta kehittämällä markkinoiden edistyksellisemmän turvapylvästuotteen. Yrityksellä on käytännön Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute