Source: https://www.creabeton-materiaux.ch/fr/traitement-des-eaux-usees/systeme-d-epuration-des-eaux-usees-domestiques-c1/fosse-digestive.html
Timestamp: 2019-06-16 07:24:18+00:00
Document Index: 72456013

Matched Legal Cases: ['art. 506183', 'art. 509476', 'art. 510534', 'art. 507519', 'art. 509175', 'art. 508114', 'art. 509207']

Fosse digestive - Système d'épuration des eaux usées domestiques - Traitement des eaux usées | CREABETON
Les fosses digestives constituent des installations d’épuration anaérobie d’une taille de quelques équivalents habitants (EH) seulement, lorsque les eaux usées épurées peuvent être raccordées à un milieu récepteur résistant. Employées isolément, elles ne sont autorisées en règle... générale qu’à titre provisoire. Les fosses digestives ne doivent pas servir de palier de prétraitement en présence d’installations aérobies aménagées en aval. Les fosses digestives comprennent un ou plusieurs caissons semblables à des cuves, traversés par les eaux usées domestiques. Les caissons sont subdivisés en plusieurs chambres par des cloisons. Les eaux usées traversent lentement les divers compartiments durant plusieurs jours. Pour éviter tout écoulement en court-circuit hydraulique, les fosses digestives sont constituées, en général, de trois chambres. Le rapport de volume entre les différentes chambres s’élève à ~ 2 : 1 : 1. Les orifices d’entrée, de raccordement et de sortie sont conçus de manière à ce que le trajet d’écoulement des eaux usées soit aussi long que possible. Une cloison siphoïde est disposée côté entrée pour ralentir le flux des eaux usées entrantes et en permettre la meilleure répartition sur l’ensemble de la section transversale. Une seconde cloison siphoïde est placée côté sortie pour retenir les matières flottantes. Vu que la fosse digestive n’est pas séparée, il se peut que des produits issus de la fermentation putride parviennent dans le conduit d’évacuation. L’épuration des eaux souillées dépend non seulement du temps de séjour, mais aussi de la concentration et de la température des eaux usées. Il est ainsi possible d’atteindre un effet d’épuration des matières organiques (BSB5, DCO, COT) d’à peu près 30 à 50 %. Lire la suite
Fosse digestive FDI, système plateau à sceller (F), type C.6, L 5400, B 1700, H 1450
No.-art. 506183 / Hiérarchie C3101
Fosse digestive FDI, système plateau à sceller (F), type C.8, L 5400, B 1700, H 1720
No.-art. 509476 / Hiérarchie C3101
Fosse digestive FDI, système plateau à sceller (F), type C.10, L 5400, B 1700, H 1990
No.-art. 510534 / Hiérarchie C3101
Fosse digestive FDI, système plateau à sceller (F), type C.12, L 5400, B 1700, H 2260
No.-art. 507519 / Hiérarchie C3101
Fosse digestive FDI, système plateau à sceller (F), type C.14, L 5400, B 1700, H 2530
No.-art. 509175 / Hiérarchie C3101
Fosse digestive FDI, système plateau à sceller (F), type C.16, L 5400, B 1700, H 2800
No.-art. 508114 / Hiérarchie C3101
Fosse digestive FDI, système plateau à sceller (F), type C.18, L 5400, B 1700, H 3070
No.-art. 509207 / Hiérarchie C3101