Source: http://docplayer.fi/16973251-Rakennuksen-energiatodistus-ja-energiatehokkuusluvun-maarittaminen.html
Timestamp: 2019-01-24 11:52:14+00:00
Document Index: 10451964

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen - PDF
Download "Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen"
Arto Jussi Kouki
1 energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudistoimistorakennuksen energiatodistusesimerkki YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
2 Uudistoimiston energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään uudistoimistorakennuksen energiatodistus ja sen energiatehokkuusluvun määrittäminen rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (765/2007) mukaisesti. energiankulutuksen laskennassa voidaan käyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa D5, soveltuvia SFS EN standardeja tai muita laskentamenetelmiä. Tässä esimerkissä rakennuksen energiankulutus lasketaan RakMk:n osan D5 mukaan. Kuvissa 1 ja 2 esitetään esimerkkitoimistorakennukselle laadittu energiatodistus. energiatehokkuusluvun laskenta esitetään yksityiskohtaisesti kohdissa 1 5. ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Toimistorakennus Valmistumisvuosi: 2008 Osoite: Turkkusentie 1 Rakennustunnus: A 001 Turku Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu laskennalliseen kulutukseen energiakatselmuksen yhteydessä ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen erillisen tarkastuksen yhteydessä ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS Energiatehokkuusluvun laskenta Lämmitysenergian kulutus * Kiinteistösähkön kulutus Jäähdytysenergian kulutus * Yhteensä bruttoala energiatehokkuusluku * Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan käyttäen RakMk D5 Liite 1 säävyöhyke III (Jyväskylä Luonetjärvi) mukaisia säätietoja. Toteutuneet energian ja veden kulutukset Kulutuskohde Kulutus Yksikkö Lämmitysenergia kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi brm² 192 kwh/brm²/vuosi Vuosi ET luku Vähän kuluttava Paljon kuluttava ET luokka E Kiinteistösähkö Mitattu kiinteistösähkö kwh Jäähdytysenergia Kaukojäähdytys kwh Jäähdytyssähkö kwh Vedenkulutus Kokonaiskulutus m³ Lämpimän veden kulutus m³ Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten Vertailupaikkakunta: Normaalivuoden lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla: Vuoden lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla: Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään k2: Lämmöntuottojärjestelmän hyötysuhde: energiatehokkuusluku (ET luku, kwh/brm²/vuosi): 192 Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Todistuksen antaja: Pekka Pääsuunnittelija Toimistorakennukset Todistuksen tilaaja: Matti Meikäläinen sisäilmasto sekä ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmä Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit Koneellinen poistoilmanvaihto Tuloilman suodatus x Koneellinen tulo ja poistoilmanvaihto x Lämmöntalteenotto x Lämmönjakotapa: Vesipatterit Jäähdytys x Allekirjoitus: Pekka Pääsuunnittelija Todistuksen antamispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Ilmanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittäviksi vuonna 2008 Ilmanvaihtojärjestelmä on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna 2008 Ilmastoinnin kylmälaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna 2008 Lämmitysjärjestelmä on tasapainotettu vuonna 2008 Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja annettuun ympäristöministeriön asetukseen energiatodistuksesta. Tämä energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen. Kuva 1. Esimerkkitoimistorakennuksen energiatodistuksen etusivu. Todistus on tehty lomakkeelle 2: Muut rakennukset kuin pienet asuinrakennukset. Todistus perustuu laskennalliseen kulutukseen ja on annettu rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Todistus on voimassa 4 vuotta. Kuva 2. Esimerkkitoimistorakennuksen energiatodistuksen rakennuksen energiankulutus osa. 1
3 1 Toimistorakennuksen kuvaus Kuvassa 3 esitetään toimistorakennuksen muoto. Puolet talon julkisivusta on ikkunaa tai muuta lasirakennetta. Ikkunoiden kokonaispinta ala on 50 % julkisivun pinta alasta. Toimistorakennuksen laajuustiedot esitetään taulukossa 1 ja rakennusosien tiedot taulukossa 2. Suunnittelussa ja rakentamisessa pyrittiin hyvään vaipan ilmanpitävyyteen, mutta ilmanvuotoluvulle n 50 ei ole asetettu tavoitteellista lukuarvoa. Rakennus on liitetty kaukolämpöverkkoon. Tilat lämmitetään pääosin vesiradiaattorilämmityksellä. Lämpimälle käyttövedelle on kiertojohto, johon ei ole liitetty lämmityslaitteita. Rakennuksessa on koneellinen tulo ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla. Lämmöntalteenotto on toteutettu pääosin levylämmönsiirtimellä. Tuloilman jälkilämmityspatteri on liitetty ilmastoinnin lämmitysvesiverkostoon. Rakennuksessa on jäähdytyspalkkijärjestelmä. Rakennus on liitetty kaukojäähdytysverkkoon. Rakennus sijaitsee Turussa. Energiatodistusta varten rakennuksen energiankulutus lasketaan kuitenkin energiatodistusasetuksen mukaisesti Jyväskylän säätiedoilla (RakMk osa D5, liite 1, säävyöhyke III). 58 m pohja 15 m pääty 15 m Kuva 3. Toimistorakennus, jolle energiatehokkuusluku määritetään. 2
4 Taulukko 1. Toimistorakennuksen laajuustiedot. Rakennustilavuus Bruttoala Kerroskorkeus Huonekorkeus rak m³ brm² 3,6 m 3,0 m Ilmatilavuus, V, lämpimät tilat m³ Julkisivupinta ala m² Ikkunoiden pinta ala 985 m² Taulukko 2. Toimistorakennuksen rakennusosien tiedot. Rakennusosat Pinta U arvo ala (m²) (W/m²K) Ulkoseinät Tiiliverhoiltu betonirunko, eristeenä 170 mm mineraalivillaa 945 0,22 Yläpohja Harjakatto, eristeenä 300 mm mineraalivillaa 812 0,15 Alapohja Ryömintätilaan rajoittuva. Ontelolaatta 320 mm, eristeenä 180 mm polystyreeniä (EPS) 812 0,19 Ovet Ulko ovet. Puualumiinirunko. Eristemateriaali EPS 40 1,4 Ikkunat Pohjoiseen MSE puualumiini, karmi 170, selektiivilasi 200 1,0 Itään MSE puualumiini, karmi 170, selektiivilasi 30 1,0 Etelään MSE puualumiini, karmi 170, auringonsuojalasi 725 1,0 Länteen MSE puualumiini, karmi 170, selektiivilasi 30 1,0 3
5 2 Toimistorakennuksen ET luvun laskenta energiatehokkuus ilmaistaan rakennuksen energiatehokkuusluvulla (ET luku). Toimistorakennuksen ET luku on rakennuksen energiankulutus vuodessa jaettuna bruttoalalla. Toimistorakennuksissa rakennuksen energiankulutus on ET luvun laskennassa rakennuksen lämmitysenergian, kiinteistösähkön ja tilojen jäähdytysenergian yhteenlaskettu kulutus (taulukko 3). Sähköenergiankulutuksen laskenta poikkeaa RakMk osan D5 laskennasta, jossa lasketaan rakennuksen laitesähköenergian kokonaiskulutus. Toimistorakennuksen ET luvun laskennassa laitesähköenergia sisältää vain kiinteistösähkön. energiankulutuksen laskenta esitetään yksityiskohtaisesti kohdissa 3 5. Esimerkkinä olevan toimistorakennuksen ET luvun laskenta esitetään seuraavassa yhtälössä. [ Q + W Q ] lämmitys kiinteistösähkö + ET luku = A jäähdytys, tilat [ kwh/vuosi kWh/vuosi kwh/vuosi] = brm kWh/vuosi 2 2 = 191,1kWh/brm /vuosi = 192 kwh/brm /vuosi => ET luokka one brm = Taulukko 3. energiankulutus ET luvun laskennassa. lämmitysenergian kulutus, Q lämmitys Kiinteistösähköenergian kulutus, W kiinteistösähkö Tilojen jäähdytysenergian kulutus, Q jäähdytys, tilat energiankulutus ET luvun laskennassa kwh kwh kwh kwh Koko vuosi
6 3 lämmitysenergiankulutuksen laskenta lämmitysenergiankulutus Q lämmitys on tilojen lämmitysenergian ja lämpimän käyttöveden lämmitysenergian summa (taulukko 4) ja se lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 3.7 kuukausittain. Taulukko 4. RakMk osan D5 mukaan laskettu rakennuksen lämmitysenergiankulutus. tilojen lämmitysenergiankulutus Käyttöveden lämmityksen energiankulutus lämmitysenergiankulutus yhteensä, Q lämmitys kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi Tilojen lämmitysenergiankulutus tilojen lämmitysenergiankulutus Q lämmitys, tilat (taulukko 5) on tilojen lämmityksen nettoenergiantarpeen ja tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergian yhteenlaskettu energia ja se lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 3.8 kuukausittain. Kohdassa 3.3 (taulukko 7) esitetään tilojen lämmityksen nettoenergiantarpeen laskenta ja kohdassa (taulukko 12) esitetään tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergian laskenta. 5
7 Taulukko 5. RakMk osan D5 mukaan laskettu rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus. tilojen lämmityksen nettoenergiantarve Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia tilojen lämmitysenergiankulutus, Q lämmitys, tilat kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi Käyttöveden lämmityksen energiankulutus Käyttöveden lämmityksen energiankulutus Q lkv on käyttöveden lämmityksen tarvitseman lämpöenergian (nettoenergiantarve) ja käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergian yhteenlaskettu energia ja se lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 3.10 kuukausittain. Taulukossa 6 esitetään käyttöveden kulutus, lämmitystarve, käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia ja lämmitysenergiankulutus. Käyttöveden lämmityksen tarvitsema energia lasketaan RakMk osan D5 luvussa 5 kuvatulla tavalla. Ominaiskulutus valitaan RakMk osan D5 taulukosta 5.1. Toimistorakennuksen lämpimän veden ominaiskulutus on 100 dm³/brm² vuodessa. Lämpimän käyttöveden lämpötilaerona (T lkv T kv ) käytetään arvoa 50 C (RakMk osan D5 kohta 5.1.1). Tämän monisteen kohdassa esitetään käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergioiden laskenta. 6
8 Taulukko 6. RakMk osan D5 mukaan laskettu käyttöveden kulutus, lämmitystarve, käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia ja lämmitysenergiankulutus. Lämpimän käyttöveden kulutus Käyttöveden lämmityksen tarvitsema lämpöenergia Käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia Käyttöveden lämmityksen energiankulutus, Q lkv m³ kwh kwh kwh Tammikuu 29, Helmikuu 26, Maaliskuu 29, Huhtikuu 28, Toukokuu 29, Kesäkuu 28, Heinäkuu 29, Elokuu 29, Syyskuu 28, Lokakuu 29, Marraskuu 28, Joulukuu 29, Koko vuosi 348,
9 3.3 Tilojen lämmityksen nettoenergiantarve tilojen lämmityksen nettoenergiantarve Q lämmitys, tilat, netto on rakennuksen lämpöhäviöenergioiden ja lämmityksessä lämpökuormista hyödynnettävien energioiden erotus ja se lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 3.9 kuukausittain. Taulukossa 7 esitetään tilojen lämmityksen nettoenergiantarpeen laskenta. Lämpökuormista hyödynnettävä energia lasketaan RakMk osan D5 kohdan 8.5 mukaan. Lämpökuormien lämpöenergian hyödyntämisasteen laskenta esitetään tämän monisteen kohdassa lämpöhäviöenergian laskenta esitetään tämän monisteen kohdassa Lämpökuormien laskenta esitetään tämän monisteen kohdassa Taulukko 7. Lämpökuormista lämmityksessä hyödynnetyt lämpöenergiat (RakMk osan D5 kaava 8.12) ja rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve (RakMk osan D5 kaava 3.9). lämpöhäviöenergia yhteensä A Lämpökuormat yhteensä B Lämpökuormien lämpöenergian hyödyntämisaste C Lämpökuormista hyödynnettävä energia D = B C tilojen lämmityksen nettoenergiantarve, Q lämmitys, tilat, netto E = A D kwh kwh kwh kwh Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu , Huhtikuu , Toukokuu , Kesäkuu , Heinäkuu , Elokuu , Syyskuu , Lokakuu , Marraskuu , Joulukuu , Koko vuosi % lämpöhäviöenergiat lämpöhäviöenergiat lasketaan RakMk osan D5 luvussa 4 kuvatulla tavalla. sisälämpötilana käytetään suunniteltua arvoa T s = +21 C. Ulkoilman lämpötiloina käytetään RakMk osan D5 liitteen 1 taulukon L1.4 arvoja (Jyväskylä 1979). Kohdissa esitetään rakennuksen lämpöhäviöenergioiden laskenta lämpöhäviöenergioiden summa Taulukossa 8 esitetään RakMk osan D5 mukaan laskettu rakennuksen lämpöhäviöenergia yhteensä eli rakenteiden läpi johtuvan energian, vuotoilman lämmityksen tarvitseman energian ja ilmanvaihdon lämmityksen tarvitseman energian summa. 8
10 Taulukko 8. RakMk osan D5 mukaan lasketut rakennuksen lämpöhäviöenergiat. Rakenteiden läpi johtuva energia yhteensä Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia lämpöhäviöenergia yhteensä kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi Rakenteiden läpi johtuva energia Rakenteiden läpi johtuva energia Q joht lasketaan RakMk osan D5 kaavoilla 4.1 ja 4.2. käyttämällä tämän esimerkin taulukossa 2 esitettyjä rakennusosien pinta aloja ja U arvoja. Laskentatulokset kuukausittain esitetään taulukossa 9. Taulukko 9. RakMk osan D5 mukaan laskettu rakenteiden läpi johtuva energia. Kuukauden pituus Ulkolämpötila Huonelämpötila Ulkoseinä Yläpohja Alapohja (ryömintätilaan rajoittuva) Ikkunat Ulko ovet Rakenteiden läpi johtuva energia yhteensä, Q joht h C C kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu ,60 21, Helmikuu ,20 21, Maaliskuu 744 2,58 21, Huhtikuu 720 0,20 21, Toukokuu ,30 21, Kesäkuu ,90 21, Heinäkuu ,00 21, Elokuu ,80 21, Syyskuu 720 7,97 21, Lokakuu 744 1,73 21, Marraskuu 720 0,59 21, Joulukuu 744 6,90 21, Koko vuosi ,76 21,
11 3.4.3 Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia Vuotoilmakertoimena käytetään arvoa 0,16 1/h (vaihtoa tunnissa), joka vastaa rakennuksen vaipan ilmatiiviyttä kuvaavaa ilmanvuotolukua n 50 = 4 1/h. Esimerkkirakennuksen ilmatilavuus on m³. RakMk osan D5 kaavalla 4.7 laskemalla saadaan vuotoilmavirraksi 0,433 m³/s. Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia Q vuotoilma lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 4.5. Laskentatulokset kuukausittain esitetään taulukossa 10. Taulukko 10. RakMk osan D5 mukaan laskettu vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia. Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia, Q vuotoilma kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ja lämmöntalteenotto Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia Q iv lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 4.9 kuukausittain. suunniteltu käyttöajan tehostamaton poistoilmavirta on 6,496 m³/s. Mitoitusilmavirta on 2 dm³/s huoneneliötä kohti. Huonepinta ala on suunnitelmien mukaan m². Ilmanvaihtolaitos on käynnissä viisi päivää viikossa eli viikoittainen käyntiaikasuhde t v on 5vrk/7vrk. Laitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaika on 12 tuntia (klo 6 18). Lisäksi ilmanvaihtoa käytetään käyttöajan ulkopuolella jaksoittain 10 tuntia viikossa (1 tunti arkisin ja 5 tuntia viikonloppuna) eli keskimäärin kaksi tuntia työpäivää kohti, joten käyntiaikasuhde t d on 14h/24h. Kerroin r on päiväaikaisessa käytössä 0,93. LTO ratkaisuksi on valittu lämpötilahyötysuhteeltaan 60 %:n laite. Laskelmissa saadaan käyttää 36 %:n vuosihyötysuhdetta (0,6 60 %). Lämpötilahyötysuhde osoitetaan laitevalmistajan teettämillä tyyppihyväksyntämittauksilla. Kesä, heinä ja elokuussa LTO ei ole käytössä. Ilmanvaihdon LTO:lla talteenotettu energia Q LTO lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 4.12 kuukausittain. 10
12 Taulukossa 11 esitetään ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ja LTO:lla talteenotettu energia kuukausittain. Taulukko 11. RakMk osan D5 mukaan laskettu ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ja LTO:lla talteenotettu energia. Kesä, heinä ja elokuussa LTO on pois käytöstä. Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ilman LTO:a LTO:lla talteenotettu energia Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia, Q iv kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat lasketaan RakMk osan D5 luvussa 6 kuvatulla tavalla. Seuraavissa kohdissa esitetään tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergioiden laskenta Tilojen lämmitysjärjestelmä tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat Q lämmitys, tilat, häviöt määritetään RakMk osan D5 kaavan 6.1 ja kohtien avulla. Kaukolämmön lämmönjakokeskuksen lämmönkehityksen lämpöhäviöenergia on 2 kwh/brm² vuodessa (RakMk osan D5 taulukko 6.1). Tämä jaetaan eri kuukausille niiden pituuksien suhteessa. Häviöenergia sisältää myös lämpimän käyttöveden tuoton lämpöhäviöenergian. Vesiradiaattorilämmityksen (70/40 C, jakojohdot lämmöneristetty) lämmönjakelun lämpöhäviöenergia on 5 kwh/brm², lämmön luovutuksen lämpöhäviöenergia on 4 kwh/brm² ja lämmön säädöstä johtuva lämpöhäviöenergia on 2 kwh/brm² vuodessa (RakMk osan D5 taulukko 6.1). Nämä jaetaan eri kuukausille RakMk osan D5 taulukossa 6.1 (alaviite 3) esitetyissä suhteissa. Tässä esimerkissä lämpöhäviöenergia sisältää myös ilmastoinnin lämmitysvesiverkoston häviöt. Taulukossa 12 esitetään tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat. 11
13 Taulukko 12. RakMk osan D5 mukaan lasketut tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat. Tilojen lämmönkehityksen lämpöhäviöenergia Tilojen lämmitysjärjestelmän (jakelu, luovutus ja säätö) lämpöhäviöenergia Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia yhteensä Q lämmitys, tilat, häviöt kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi Käyttöveden lämmitysjärjestelmä Lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia Q lkv, häviö määritetään RakMk osan D5 kaavan 6.2 ja kohtien avulla. Tässä esimerkissä lämpimän käyttöveden lämmönkehityksen lämpöhäviöenergia sisältyy tilojen lämmityksen lämpöhäviöenergiaan eikä sitä tässä yhteydessä lisätä käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiaan. Käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia sisältää lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöenergian (kiertojohtoon ei ole kytketty märkätilojen lämmityslaitteita). Lämpimän käyttöveden kiertopiirin ominaislämpöhäviöenergia on 7 kwh/brm² vuodessa (RakMk osan D5 taulukko 6.2). Tämä jaetaan eri kuukausille niiden pituuksien suhteessa. Taulukossa 13 esitetään käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat. 12
14 Taulukko 13. RakMk osan D5 mukaan lasketut käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat. Tässä esimerkissä käyttöveden lämmönkehityksen lämpöhäviö sisältyy tilojen lämmönkehityksen lämpöhäviöenergiaan. Käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia yhteensä, Q lkv, häviö kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi Lämpökuormat Rakennukseen tulee lämpökuormia siellä tapahtuvasta toiminnasta, etenkin valaistuksesta ja ihmisistä sekä ikkunoista sisään tulevasta auringon säteilyenergiasta, jotka voidaan osittain hyödyntää rakennuksen lämmityksessä. Lämpökuormaenergia voidaan hyödyntää vain sillä edellytyksellä, että samanaikaisesti esiintyy lämmitystarvetta ja että säätölaitteet vähentävät muun lämmön tuottoa vastaavalla määrällä. Lämpökuormat ja niiden hyödyntäminen lasketaan RakMk osan D5 luvussa 8 kuvatulla tavalla. Taulukossa 14 esitetään lasketut lämpökuormat kuukausittain. Taulukossa 15 esitetään lämpökuormien lämpöenergian hyödyntämisasteen laskenta kuukausittain Henkilöiden luovuttama lämpöenergia Koska rakennuksen henkilömäärä ei ole tiedossa, käytetään henkilöiden luovuttamana lämpöenergiana 10 kwh/brm² vuodessa (RakMk osan D5 taulukko 8.1). Vuotuinen lämpöenergia jaetaan eri kuukausille niiden pituuksien suhteessa Lämmityslaitteista vapautuva lämpökuormaenergia Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiasta ja lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiasta lämpökuormaksi tuleva osuus lasketaan RakMk osan D5 kohtien ja mukaisesti. Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiasta (taulukko 12) 70 % tulee lämpökuormaksi (RakMk osan D5 kohta 8.2.1). Lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmän 13
15 lämpöhäviöenergiasta (taulukko 13) 50 % ja lisäksi käyttöveden lämmitysenergiantarpeesta (taulukko 6) 30 % tulee lämpökuormaksi (RakMk osan D5 kohta 8.2.2). Lämpökuormaenergia lasketaan lämpöhäviöenergiasta kuukausittain. Tässä esimerkkilaskelmassa tilojen lämmitysjärjestelmän ominaislämpökuormaenergia vuodessa on 9,1 kwh/brm². Lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmän ominaislämpökuormaenergia vuodessa on 5,3 kwh/brm² Valaistuksesta ja sähkölaitteista vapautuva lämpökuormaenergia Valaistuksesta, ilmanvaihtojärjestelmästä ja muista sähkölaitteista tuleva lämpökuormaenergia lasketaan tässä esimerkissä sähköenergiankulutuksista. Valaistuksessa pyrittiin hyvään energiatehokkuuteen ja jäähdytystarpeen vähentämiseen käyttämällä valaistuksen ohjauksessa läsnäolotunnistimia (RakMk osan D5 kohdan 7.2 mukaan valaistuksen ohjaustavasta riippuva ohjauskerroin f = 0,75). Valaistuksen ominaissähköenergiankulutus on 22,5 kwh/brm² vuodessa. Ilmanvaihtojärjestelmän toteutuksessa pyrittiin hyvään energiatehokkuuteen laitevalinnoilla ja väljällä kanavamitoituksella. Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho on 2,25 kw/(m³/s). Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköenergiankulutus on 15,3 kwh/brm² vuodessa (RakMk osan D5 kohdan 7.3 mukaan). Toimistorakennuksen päivittäinen käyttöaika on tavanomaista pidempi. Muiden laitteiden sähköenergiankulutus on 28 kwh/brm² vuodessa (RakMk osan D5 taulukko 7.1). Valaistuksesta, ilmanvaihtojärjestelmästä ja muista sähkölaitteista tuleva lämpökuormaenergia lasketaan RakMk osan D5 kohdassa esitetyllä tavalla. Lämpökuormaksi tuleva osuus on 100 % valaistuksen sähköenergiasta, 50 % koneellisen tulo ja poistoilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiasta ja 60 % muiden laitteiden sähköenergiasta. Tässä esimerkkilaskelmassa vuotuinen lämpökuormaenergia jaetaan eri kuukausille niiden pituuksien suhteessa Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 8.6 kuukausittain. Säteilyenergia sisältää sekä ikkunoista rakennuksen sisälle suoraan tulevan että välillisesti ikkunaan absorboituneena lämpönä sisälle rakennukseen tulevan energian. Auringon kokonaissäteilyenergioina ilmansuunnittain ja kuukausittain käytetään RakMk osan D5 liitteen 1 taulukon L1.4 arvoja (Jyväskylä 1979). Eteläikkunoiksi on valittu tehokkaat auringonsuojaikkunat. Ikkunan valoaukon kohtisuoran auringonsäteilyn kokonaisläpäisykertoimen arvo g kohtisuora = 0,20 (RakMk osan D5 taulukko 8.4). Ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykertoimeksi saadaan g = 0,18 (RakMk osan D5 kaava 8.7). Muut ikkunat ovat tavanomaisia selektiivi ikkunoita, joiden kohtisuoran auringonsäteilyn kokonaisläpäisykertoimen arvo g kohtisuora = 0,55 (RakMk osan D5 taulukko 8.4). Ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykertoimeksi saadaan g = 0,50 (RakMk osan D5 kaava 8.7). Kehäkertoimen F kehä arvona käytetään rakennuksen ikkunoille määritettyä arvoa 0,82 (RakMk osan D5 kohta 8.4.4). Verhokertoimen F verho arvona käytetään arvoa 1,0 syys huhtikuussa ja arvoa 0,6 touko elokuussa (RakMk osan D5 taulukko 8.5, valkoiset sälekaihtimet sisäpuolella). 14
16 Ympäristön varjostusten korjauskertoimina F ympäristö käytetään RakMk osan D5 taulukon 8.6 varjostuskulman 15 arvoja. Ylävarjostuksen korjauskertoimena F ylävarjostus ja sivuvarjostuksen korjauskertoimena F sivuvarjostus käytetään kaikkiin ilmansuuntiin arvoa 1, Lämpökuormat yhteensä Taulukossa 14 esitetään kohtien mukaan lasketut lämpökuormat ja niiden summa Q lämpökuorma kuukausittain. Taulukko 14. RakMk osan D5 mukaan lasketut lämpökuormat (RakMk osan D5 kaava 8.11). Lämpökuorma henkilöistä Lämpökuorma valaistuksesta ja sähkölaitteista Lämpökuorma tilojen lämmitysjärjestelmästä Lämpökuorma lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmästä Ikkunoiden kautta tuleva auringon säteilyenergia Lämpökuormat yhteensä, Q lämpökuorma kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi Lämpökuormien lämpöenergian hyödyntämisaste Lämpökuormien hyödyntämisaste lämpö kuukausittain (taulukko 15) lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 8.13 tai Hyödyntämisasteen laskennassa tarvitaan rakennuksen aikavakio (RakMk osan D5 kaava 8.18) sekä lämpökuormien ja lämpöhäviön suhde (RakMk osan D5 kaava 8.16). Aikavakio riippuu rakennuksen sisäpuolisesta tehollisesta lämpökapasiteetista ja rakennuksen ominaislämpöhäviöstä. sisäpuolinen lämpökapasiteetti vaikuttaa lämmön varastoitumiseen rakenteisiin. Siten se vaikuttaa sekä lämmitys että jäähdytysenergian kulutukseen että sisälämpötiloihin. Suhteellinen, rakennuksen koosta riippumaton, lämpökapasiteettia kuvaava suure on rakennuksen aikavakio, joka on lämpökapasiteetin suhde ominaislämpöhäviöön. Rakennusten aikavakioiden suuruusluokka on noin 1 7 vuorokautta. lämpökapasiteetti on vakio, mutta ominaislämpöhäviö riippuu muun muassa ilmanvaihdon ilmavirrasta ja on siten muuttuva. 15
17 Tehollisen lämpökapasiteetin C rak arvona käytetään esimerkissä arvoa 160 Wh/(brm² K) (RakMk osan D5 taulukko 8.9, toimistorakennukset, raskasrakenteinen). Tämä vastaa esimerkkinä olevaa toimistorakennusta parhaiten. Ominaislämpöhäviö lasketaan RakMk osan D5 kaavalla Tämä lasketaan rakennuksen yhteenlasketusta lämpöhäviöenergiasta (laskettu taulukkoon 8), josta on vähennetty tuloilman jälkilämmityspatterin lämmitysenergiankulutus (RakMk osan D5 kaava 8.17). Tuloilman jälkilämmityspatterin lämmitysenergiankulutus lasketaan RakMk osan D5 kaavalla Tässä esimerkissä tuloilman lämpötilan asetusarvo on 18 C ja tuloilmavirta on yhtä suuri kuin poistoilmavirta. Taulukko 15. Lämpökuormien lämpöenergian hyödyntämisaste (RakMk osan D5 kaava 8.13 tai 8.14). lämpöhäviö energia yhteensä A Tuloilman jälkilämmityspatteri B Lämpöhäviöenergia ilman tuloilman jälkilämmityspatteria C=A B Lämpökuormat yhteensä D Lämpökuormaenergian suhde lämpöhäviöenergiaan D/C ominaislämpöhäviö Aikavakio Lämpökuormien lämpöenergian hyödyntämisaste, lämpö kwh kwh kwh kwh W/K h Tammikuu , ,000 Helmikuu , ,000 Maaliskuu , ,999 Huhtikuu , ,963 Toukokuu , ,767 Kesäkuu , ,535 Heinäkuu , ,572 Elokuu , ,611 Syyskuu , ,884 Lokakuu , ,998 Marraskuu , ,000 Joulukuu , ,000 Koko vuosi % 16
18 4 Kiinteistösähkön kulutuksen laskenta Kiinteistösähkön kulutus lasketaan rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (765/2007) liitteen 4 mukaisesti. Kiinteistösähkön kulutukseen sisältyy tyypillisesti rakennuksen kiinteän valaistusjärjestelmän sähkönkulutus, talotekniikan pumppujen, puhaltimien, automatiikkalaitteiden, kiinteistösaunojen ja hissien, sekä rakennuksen ulkopuolella valaistuksen ja kohdelämmitysten (autopaikat, sulanapito) kuluttama sähkö. Kiinteistösähköön ei kuulu lämmitykseen tai jäähdytykseen kulutettu sähköenergia, koska ne otetaan huomioon lämmitys ja jäähdytysenergiankulutuksessa. kiinteistösähkön kulutus W kiinteistö saadaan laskemalla yhteen kiinteän valaistuksen, ilmanvaihtojärjestelmän ja muiden kiinteistön laitteiden sähköenergian kulutus. Tässä esimerkissä kiinteistösähkön kulutus on laskettu suunnitteluvaiheessa määritettyjen ominaissähkönkulutusten ja RakMk osan D5 luvussa 7 esitettyjen laiteryhmäkohtaisten ominaiskulutusten avulla. Kiinteän valaistuksen sähkönkulutus lasketaan tässä esimerkissä kertomalla rakennuksen valaistusjärjestelmän ominaissähkönkulutus 22,5 kwh/ brm² rakennuksen bruttoalalla. Ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus lasketaan tässä esimerkissä kertomalla rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkönkulutus 15,3 kwh/ brm² rakennuksen bruttoalalla. Muiden kiinteistön laitteiden sähkönkulutus lasketaan tässä esimerkissä RakMk osan D5 taulukosta 7.4 saatujen toimistorakennuksen laiteryhmäkohtaisten ominaissähkönkulutusten avulla. Energiatehokkuusluvun laskennassa käytetään kiinteistösähkön vuosikulutusta. Vuotuista sähkönkulutusta ei tarvitse jakaa eri kuukausille. Taulukossa 16 esitetään esimerkkitoimistorakennuksen kiinteistösähkön kulutus vuositasolla. 17
19 Taulukko 16. Toimistorakennuksen kiinteistösähkön vuosikulutus. Kulutuskohde Ominaiskulutus Määrä, toiminnallinen yksikkö Sähkönkulutus kwh/vuosi Kiinteän valaistuksen sähkönkulutus 22,5 kwh/ brm² brm² ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus 15,33 kwh/ brm² brm² Muiden kiinteistön laitteiden sähkönkulutus Kiinteistösähkön kulutus yhteensä, W kiinteistösähkö Muiden kiinteistön laitteiden vuotuisen sähkönkulutuksen laskenta Hissi 2000 kwh/hissi 6 hissiä Pumput radiaattoriverkko 1200 kwh/(dm³/s) Pumput ilmastoinnin lämmitysverkko 1200 kwh/(dm³/s) Pumput käyttöveden kierto 1200 kwh/(dm³/s) Pumput jäähdytysverkko 1) 400 kwh/(dm³/s) 1,0 dm³/s (mitoitusvesivirta) ,7 dm³/s (mitoitusvesivirta) 840 0,22 dm³/s (mitoitusvesivirta) dm³/s (mitoitusvesivirta) Automatiikkalaitteet lämmitysjärjestelmä 0,5 kwh/brm² brm² Ulkovalaistus 2 kwh/brm² brm² Autopaikat kohdelämmitys 150 kwh/autopaikka 30 autopaikkaa Sulanapitolämmitys syöksytorvet 150 kwh/jm 9 jm Kiinteistösauna 20 kwh/kerta 1 kerta/viikko Muiden kiinteistön laitteiden sähkönkulutus yhteensä ) Jäähdytysverkon pumpun ominaiskulutukseksi arvioidaan 400 kwh/(dm³/s) vuodessa. Pumpun käyttöaika tässä esimerkissä on 12 tuntia vuorokaudessa ja neljä kuukautta vuodessa. 18
20 5 Tilojen jäähdytysenergiankulutuksen laskenta Jäähdytysenergiankulutus sisältyy rakennuksen energiankulutukseen vain niissä tapauksissa, joissa rakennus varustetaan jäähdytysjärjestelmällä. Esimerkkitoimistorakennus on varustettu tilojen jäähdytysjärjestelmällä. Tilojen jäähdytystarpeen pienentämiseksi eteläikkunoiksi valittiin tehokkaat auringonsuojaikkunat. Lisäksi toukokuusta elokuuhun kaikissa ikkunoissa oli käytössä valkoiset sälekaihtimet ikkunan sisäpuolella. tilojen jäähdytysenergiankulutus Q jäähdytys, tilat lasketaan RakMk osan D5 kaavalla Jäähdytysenergialla tarkoitetaan kylmäntuottolaitteen rakennukseen tuottaman jäähdytysenergian määrää. Tilojen jäähdytysjärjestelmän hyötysuhteena jäähdytys, tilat käytetään tässä esimerkissä arvoa 0,7 (RakMk osan D5 kohta 3.5.1). Jäähdytysenergiankulutuksen laskennassa lämpökuormat ja muut lähtötiedot (Taulukko 15) ovat samat kuin lämmitysenergiankulutuksen laskennassa. tilojen jäähdytyksen nettoenergian tarve lasketaan RakMk osan D5 kaavalla L2.2. Laskennassa kuukauden keskimääräisenä sisäilman lämpötilana (tilojen jäähdytyksen asetusarvo) T s, lask, keskim. käytettiin arvoa 22 C, poiketen tavanomaisissa tiloissa käytettävästä arvosta 23 C (RakMk osan D3 kohta ). Tämä tarkoittaa sitä, että tilojen jäähdytyksellä kuukauden keskimääräinen sisälämpötila pidetään arvossa 22 C. Alempi lämpötila arvo valittiin, jotta vältyttäisiin epäviihtyisän korkeilta sisälämpötiloilta etelän lasijulkisivun puolella sijaitsevissa tiloissa. Taulukossa 17 esitetään tilojen jäähdytysenergian kulutuksen laskenta. ET luvun laskennassa (taulukko 3) käytetään rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutuksena arvoa kwh vuodessa. Taulukko 17. RakMk osan D5 mukaan lasketut sisälämpötilat sekä tilojen jäähdytyksen nettoenergian tarve ja rakennuksen tilojen jäähdytysenergian kulutus. Tilojen lämmityksen asetusarvona käytettiin arvoa 21 C. Keskimääräinen sisälämpötila ilman jäähdytystä Keskimääräinen sisälämpötila jäähdytyksen kanssa tilojen jäähdytyksen nettoenergian tarve tilojen jäähdytysenergiankulutus, Q jäähdytys, tilat C C kwh kwh Tammikuu 21,0 21,0 0 0 Helmikuu 21,0 21,0 0 0 Maaliskuu 21,0 21,0 0 0 Huhtikuu 21,8 21,8 0 0 Toukokuu 23,9 22, Kesäkuu 25,5 22, Heinäkuu 24,9 22, Elokuu 24,5 22, Syyskuu 22,6 22, Lokakuu 21,0 21,0 0 0 Marraskuu 21,0 21,0 0 0 Joulukuu 21,0 21,0 0 0 Koko vuosi
21 6 Uudistoimistorakennuksen energiatodistus Kuvissa 4 ja 5 esitetään esimerkkitoimistorakennukselle laadittu energiatodistus. ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Toimistorakennus Valmistumisvuosi: 2008 Osoite: Turkkusentie 1 Rakennustunnus: A 001 Turku Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu laskennalliseen kulutukseen energiakatselmuksen yhteydessä ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen erillisen tarkastuksen yhteydessä ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen ET luku Vähän kuluttava Paljon kuluttava ET luokka E energiatehokkuusluku (ET luku, kwh/brm²/vuosi): 192 Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Toimistorakennukset Todistuksen antaja: Pekka Pääsuunnittelija Todistuksen tilaaja: Matti Meikäläinen Allekirjoitus: Pekka Pääsuunnittelija Todistuksen antamispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja annettuun ympäristöministeriön asetukseen energiatodistuksesta. Tämä energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen. Kuva 4. Esimerkkitoimistorakennuksen energiatodistuksen etusivu. 20
22 RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS Energiatehokkuusluvun laskenta Lämmitysenergian kulutus * Kiinteistösähkön kulutus Jäähdytysenergian kulutus * Yhteensä bruttoala energiatehokkuusluku kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi brm² 192 kwh/brm²/vuosi * Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan käyttäen RakMk D5 Liite 1 säävyöhyke III (Jyväskylä Luonetjärvi) mukaisia säätietoja. Toteutuneet energian ja veden kulutukset Kulutuskohde Kulutus Yksikkö Lämmitysenergia Vuosi Kiinteistösähkö Mitattu kiinteistösähkö kwh Jäähdytysenergia Kaukojäähdytys kwh Jäähdytyssähkö kwh Vedenkulutus Kokonaiskulutus m³ Lämpimän veden kulutus m³ Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten Vertailupaikkakunta: Normaalivuoden lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla: Vuoden lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla: Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään k 2 : Lämmöntuottojärjestelmän hyötysuhde: sisäilmasto sekä ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmä Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit Koneellinen poistoilmanvaihto Tuloilman suodatus x Koneellinen tulo ja poistoilmanvaihto x Lämmöntalteenotto x Lämmönjakotapa: Vesipatterit Jäähdytys x Ilmanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittäviksi vuonna 2008 Ilmanvaihtojärjestelmä on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna 2008 Ilmastoinnin kylmälaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna 2008 Lämmitysjärjestelmä on tasapainotettu vuonna 2008 Kuva 5. Esimerkkitoimistorakennuksen energiatodistuksen laskennan energiankulutus osa. 21