Source: http://docplayer.fi/1184107-Rakennusten-energiatehokkuuden-osoittaminen-kiinteistoveron-porrastusta-varten.html
Timestamp: 2017-05-24 10:14:28+00:00
Document Index: 2572127

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN - PDF
Download "RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN"
1 Teknillinen korkeakoulu. LVI-tekniikka. B Helsinki University of Technology. Heating, Ventilating and Air Conditioning. B Espoo 2009 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN RAPORTTI B85 Jarek Kurnitski2 3 Teknillinen korkeakoulu. LVI-tekniikka. B Helsinki University of Technology. Heating, Ventilating and Air Conditioning. B Espoo 2009 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN RAPORTTI B85 Jarek Kurnitski Teknillinen korkeakoulu LVI-tekniikka Helsinki University of Technology Heating, Ventilating and Air Conditioning4 Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos, LVI-kirjasto PL TKK Puh Fax ISBN ISSN Multiprint Espoo 20095 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMISTAPA Kiinteistöveron porrastamisperusteena käytettävä E-luku Todistuksen antajan pätevyysvaatimukset E-luvun laskentamenetelmä ja -ohjelmat E-LUVUN LASKENTAMENETELMÄ Määritelmät Energiatehokkuuden minimivaatimukset Laskennallinen energiatehokkuusluku E-luku Pientalojen energiatehokkuuden vaihtoehtoinen osoittamistapa Energialaskennan lähtötiedot Säätiedot Sisäilmasto Rakennuksen standardikäyttö ja sisäiset lämpökuormat Lämmin käyttövesi Rakennuksen ilmanpitävyys Laskentasäännöt Yleistä Lämmitysenergian nettotarve Rakennusvaipan lämpöhäviöt Lämmitysjärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Valaistuksen ja laitteiden sähkönkäyttö Vaatimukset energialaskennan suorittamiselle ja tulosten esittämiselle Vaatimukset laskentatyökaluille Vaatimukset tulosten esittämiselle LÄHDEVIITTEET LIITE 1. Energiatehokkuusvaatimusten muodostuminen v6 Esipuhe Ympäristöministeri asetti työryhmän selvittämään rakennusten kiinteistöveron porrastamista rakennusten energiatehokkuuden perusteella. Rakennusten energiatehokkuudessa piti uutena asiana ottaa huomioon lämmitystapa. Työryhmän toimikausi oli Työryhmässä nousi esiin kysymys miten rakennuksen energiatehokkuus voidaan määrittää riittävän luotettavasti ja samalla kustannustehokkaasti. Tässä työssä esitetään pelkistetty ja mahdollisimman tehokas menetelmä siihen tarkoitukseen. Työ on tehty ympäristöministeriön rahoituksella Teknillisen korkeakoulun LVI-tekniikassa. Esitetty menetelmä pohjautuu LVItekniikan tutkimushankkeisiin kuten mm. Kestävä energia KesEn-hanke, eurooppalaisiin energiatehokkuusstandardeihin ja laskentakäytäntöihin ja sen on rajannut ja puhtaaksi kirjoittanut tutkimuspäällikkö, dosentti Jarek Kurnitski. Työtä on ohjannut ja valvonut kiinteistöverotyöryhmä rakennusneuvos Teppo Lehtisen johdolla. Tämän työn tulokset ovat hyödynnettävissä laajemminkin, jatkossa niin energiatodistusmenettelyä kehitettäessä kuin vuoden 2012 energiatehokkuusmääräysten valmistelutyössä. Esitetty menetelmä on ensimmäisen suomalainen energialaskentamenetelmä, jossa rakennuksen energiatehokkuus voidaan energiamuotojen kertoimia käyttämällä esittää yhdellä tunnusluvulla, mikä on myös vuoden 2012 energiatehokkuusmääräysten valmistelutyön keskeinen lähtökohta. Lisäksi menetelmä on tarkasti rajattu lähtötietojen, laskentasääntöjen ja tulosten esittämisen osalta, jolla minimoidaan laskijasta ja laskentatyökalusta johtuva laskentatulosten hajonta Espoossa Jarek Kurnitski vi7 1. JOHDANTO Rakennusten energiankäytöllä on suuri merkitys kansallisten säästötavoitteiden ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen osalta. Yksi mahdollinen tapaa edistää rakennusten energiatehokkuuden parantamista markkinalähtöisesti on alentaa energiatehokkaiden rakennusten kiinteistöveroa. Koska kyseessä olisi verotuksen muutos, on ensisijaisen tärkeätä, että rakennuksen energiankäytön aiheuttamat hiilidioksidipäästöt kyetään arvioimaan riittävän luotettavasti. Sitä varten tarvitaan luotettava osoittamistapa, jotta verotuksen muutoksen vaikutukset panos/hyötysuhteena olisivat selkeästi laskettavissa. Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän selvittämään rakennusten kiinteistöveron porrastamista niiden energiatehokkuuden perus- teella. Suomessa uutena asiana on ollut lämmitystavan huomioon ottaminen rakennuksen energiatehokkuudessa. Työryhmän tehtävänä oli määrittää eri mahdollisuudet verotuksen kehittämiseen. Lisäksi määritettiin mahdolliset lisäselvitystarpeet toimivan ja kannustavan verojärjestelmän kehittämiseksi. Tässä työssä esitetään yksi ehdotus energiatehokkuuden osoittamistavasta ja laskentamenetelmästä, jossa rakennusten energiankäytön aiheuttamat päästöt toimisivat kiinteistöveron mahdollisena porrastamisperusteena. Laskentamenetelmä pitää sisällään ehdotuksen keskeisten rakennustyyppien kiinteistöveron porrastuksena käytettävästä energiatehokkuusluvusta ja sen laskennassa tarvittavat lähtöarvot. 2. ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMISTAPA 2.1 Kiinteistöveron porrastamisperusteena käytettävä E-luku Energiatehokkuuden osoittamisen menetelmä on tarkoitettu niin olemassa oleville kuin uusille rakennuksille. Koska rakennusten energiankäyttö riippuu olennaisesti rakennuksen käytöstä, osoitetaan rakennuksen energiatehokkuus aina standardoidulla rakennuksen käytöllä. Siitä johtuen rakennuksen energiatehokkuus käsitellään laskennallisena suurena. Vaihtoehtoisesti energiatehokkuuden osoittaminen voisi perustua mitattuun kulutukseen. Pientaloissa asukkaiden käyttötottumuksilla on todettu olevan kuitenkin niin suuri vaikutus energiankäyttöön, että riittävän luotettava vertailua rakennusten välillä ei voida suorittaa mitatun kulutuksen pohjalta. Myös muissa rakennustyypeissä tilojen käyttöasteen vaihtelut ja mahdolliset energiaintensiiviset käyttötarkoitukset (ammattikeittiöt, laboratoriot, kaupan kylmäkalusteet, palvelimet, ym.) vaikeuttavat mitattuun kulutuksen pohjautuva vertailua. Näin mitattuun kulutukseen pohjautuvassa menetelmässä tarvittaisiin laskennallinen analyysi vertailukelpoisten rakennustyyppikohtaisten ominaiskulutusten saamiseksi, mikä olisi arviolta usein suuritöisempi kuin tässä ehdotettu energiatehokkuuden laskennallinen menetelmä. Ehdotettu energiatehokkuuden osoittamisen laskenta (jatkossa energialaskenta) vastaa työn laajuudeltaan ja sisällöltään likimain rakennuslupamenettelyn mukaisen energiaselvityksen energialaskelmaa, eli uudisrakennuksen laskennallista energiatodistusta. Kiinteistöveron porrastamisperusteena käytettävä laskennallinen energiatehokkuusluku E-luku lasketaan rakennuslupamenettelyn energiaselvityksen ET-lukua vastaavalla tavalla kohdassa 3 kuvatun menetelmän lähtöarvoilla ja laskentasäännöillä. 18 Laskennallinen energiatehokkuusluku E-luku määritellään energiamuotojen kertoimilla painotettuna ostoenergian laskennallisena ominaiskulutuksena rakennustyypin standardikäytöllä. E-luvun raja-arvot ja rakennuksen standardikäytön mukaiset laskennan lähtöarvot muodostavat osan kohdassa 3 kuvatusta menetelmästä. Ehdotettu E-luku määräytyisi uudisrakennuksen lopullisten suunnitelmien tai olemassa olevan rakennuksen tarkastuksen energiatehokkuuden pohjalta. E-luvun tarkastelussa ei otettaisi kantaa, toimiiko rakennus tai käytetäänkö sitä suunnitellulla tavalla. Näin olleen myös toteutuneella energiankulutuksella ei ole vaikutusta E-lukuun. Uusi rakennus Tilaaja Suunnittelija Mahdollinen toimintamalli energiatehokkuuden osoittamiseksi on esitetty kuvassa 1. Uudisrakentamisessa E-luku laskettaisiin osana suunnittelua, esim. samoilla pätevyysvaatimuksilla kuten nykyinen energiatodistus. Uudisrakentamisessa rakennuslupamenettelyn yhteydessä siirretään tietoja VRK-rekisteriin, joten siihen olisi helposti lisättävissä myös E- luku. Olemassa olevan rakennuksen energialaskelman suorittaisi pätevöitynyt henkilö ja E-luvun ilmoittamista varten olisi perustettava energiatodistusrekisteri, jota tällä hetkellä ei ole vielä olemassa. Energiatodistusrekisteristä tieto siirtyisi VRK-rekisteriin. Nykyiseen energiatodistukseen verrattuna ehdotettu E-luku on samantyyppinen, mutta sen laskeminen on tarkemmin rajattu ja laskennassa otetaan huomioon myös lämmitystapa. Siitä johtuen voidaan ehdottaa energiatodistusmenettelyn kehittämistä niin, että jatkossa kiinteistöveron porrastamisessa käytettävä E-luku saataisiin suoraan energiatodistuksesta. 2.2 Todistuksen antajan pätevyysvaatimukset Energialaskennan tuloksena saataisiin kiinteistöveron energiatodistus, jonka laatiminen ja pätevyysvaatimukset ehdotetaan rinnastettavaksi uudisrakennuksen energiatodistukseen ja olemassa olevissa rakennuksissa erilliseen energiatodistukseen (voidaan laatia erillisen tarkastuksen yhteydessä tai energiakatselmuksen yhteydessä). Olemassa oleva rakennus Tilaaja Pätevöitynyt henkilö (esim. suunnittelija) Suunnitelmat Lopulliset suunnitelmat Energialaskelma Rakennuksen tarkastus (tarvittavilta osin) Energialaskelma Energiatodistusrekisteri (ei ole vielä olemassa) VRK-rekisteri VRK-rekisteri Kuva 1. Energiatehokkuuden osoittamisen mahdollinen toimintamalli. 29 Nykyiset energiatodistuksen antajan vaatimukset ovat seuraavia: Uuden rakennuksen energiaselvitykseen sisältyvän energiatodistuksen antaa rakennuksen pääsuunnittelija. Erillisen energiatodistuksen voi antaa henkilö, joka on osoittanut täyttävänsä tehtävän suorittamiselle säädetyt pätevyysvaatimukset. Energiakatselmuksen yhteydessä annettavan energiatodistuksen antaa katselmuksen suorittaja. Edellisten lisäksi isännöitsijäntodistukseen sisältyvän energiatodistuksen voi antaa yhtiön isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja, mutta tämä energiatodistuksen antotapa ei ole pätevä kiinteistöveron energiatodistuksen kannalta. Edellä mainitut kolmea antotapaa ja niiden pätevyysvaatimuksia ehdotetaan sovellettavaksi myös kiinteistöveron energiatodistukselle. 2.3 E-luvun laskentamenetelmä ja -ohjelmat Jotta energiatehokkuus voidaan laskea, tarvitaan riittävän luotettavat laskennan lähtötiedot. Lähtötietoja on kolmentyyppisiä: Rakennuskohtaiset lähtötiedot, jotka saadaan rakennuksen suunnitelmista. Mikäli olemassa olevalle rakennukselle ei löydy kaikkia ajan tasalla olevia suunnitteluasiakirjoja, ko. lähtötiedot määritetään rakentamisen aikana voimassa olevien rakentamismääräysten ja rakennuksen tarkastuksen perusteella. Rakennuksen standardikäytön lähtötiedot. Nämä lähtötiedot ovat pakollisia laskentamenetelmän määrittämiä rakennuksen käyttötarkoitusta vastaavan rakennustyypin lähtötietoja. Laskentamenetelmän ohjearvot, joita voidaan käyttää ellei tarkempia tietoja rakennusosista ja taloteknisistä järjestelmistä ole käytettävissä. Laskentamenetelmä määrittää rakennustyyppikohtaiset E-lukujen vaatimustasot, standardikäytön lähtötiedot, laskentasäännöt ja ohjearvot sekä laskennan lähtötietojen ja tulosten esitystavan. Laskentamenetelmä on kuvattu luvussa 3. Lisäksi laskentamenetelmässä määritetään vaatimukset käytettäville laskentatyökaluille. Vaatimukset laskentatyökaluille ehdotetaan asetettavaksi niin, että asuinrakennuksille riittää RakMK D5:ssä määritelty kuukausitason laskentamenetelmä. Muille rakennustyypeille edellytetään dynaamisten laskentatyökalujen käyttämistä, joiden osalta vaaditaan, että ne olisivat validoituja asianmukaisten EN, CIBSE tai ASHRAE standardien mukaisesti. Lisäksi määritetään lista ominaisuuksista, joita pitää ottaa laskennassa huomioon. Näillä vaatimuksilla ja rakennustyyppien standardikäytön määrityksellä varmistetaan laskijasta ja laskentatyökalusta johtuvan laskentatulosten hajonnan pysyminen kohtuullisissa rajoissa. 310 3. E-LUVUN LASKENTAMENETELMÄ 3.1 Määritelmät Kiinteistöveron porrastamisperusteena käytettävä energiatehokkuusluku, E-luku (kwh/ (m² a)) energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen ostoenergian laskennallinen ominaiskulutus rakennustyypin standardikäytöllä tämän laskentamenetelmän säännöillä ja lähtöarvoilla laskettuna. Rakennusvaipan ominaislämpöhäviö (W/(Km²)) rakennusvaipan johtumishäviöiden ja vuotoilman konduktanssi jaettuna lämmitetyllä huoneistoalalla. Energiamuotojen kertoimet (-) energialähteen tai energiatuotantomuodon polttoaineiden hiilidioksidin ominaispäästökertoimet suhteutettuna kevyen polttoöljyn hiilidioksidin ominaispäästöön. Hankittu energia ja ostoenergia RakMK D3:2010 määrittelee ostoenergian vuotuisina energiamäärinä, jotka tuodaan rakennukseen sähkö-, kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkoista tai polttoaineina. Ostoenergia vastaa EN 15603:2008 delivered energy käsitettä. Suomalaista energiatehokkuussanastoa valmisteleva työryhmä on esittänyt delivered energy täsmällisempänä käännöksenä hankittua energiaa, joka mahdollisesti korvaa jatkossa ostoenergian käsitteen. Siinä tapauksessa tässä työssä systemaattisesti käytetty ostoenergia korvataan hankitulla energialla. Kaikki muut tässä laskentamenetelmässä käytetyt käsitteet noudattavat rakennusten energiatehokkuuden yleisiä määritelmiä, jotka on esitetty standardien EN ja ISO sekä RakMK osissa C3, C4, D2, D3 ja D5. Käsitteitä on tarvittaessa tarkennettu laskentamenetelmän tekstissä. 3.2 Energiatehokkuuden minimivaatimukset Laskennallinen energiatehokkuusluku E-luku Energiatehokkuuden minimivaatimukset esitetään laskennallisena energiatehokkuuslukuna, jonka raja-arvoja ei saa ylittää. Laskennallinen energiatehokkuusluku E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu ostoenergian laskennallinen ominaiskulutus rakennustyypin standardikäytöllä. Ominaiskulutuksella tarkoitetaan vuotuista kulutusta lämmitettyä huoneistoneliötä kohti. Vuonna 2003 ja sen jälkeen käyttöön otettujen rakennusten E-luku ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja: Pien-, rivi- ja ketjutalot 160 kwh/(m² a) Asuinkerrostalot 145 kwh/(m² a) Toimistorakennukset 180 kwh/(m² a) Myymälärakennukset 290 kwh/(m² a) Majoitusliikerakennukset 250 kwh/(m² a) Opetusrakennukset 180 kwh/(m² a) Liikuntasalit 190 kwh/(m² a) Liikuntahallit (pl. uima- ja jäähallit) 190 kwh/(m² a) Päiväkodit 170 kwh/(m² a) Terveyskeskukset 230 kwh/(m² a) Sairaalat 500 kwh/(m² a) Vuonna 2002 ja ennen sitä käyttöön otettujen rakennusten E-luku ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja: Pien-, rivi- ja ketjutalot 180 kwh/(m² a) Asuinkerrostalot 155 kwh/(m² a) Toimistorakennukset 190 kwh/(m² a) Myymälärakennukset 300 kwh/(m² a) Majoitusliikerakennukset 260 kwh/(m² a) Opetusrakennukset 200 kwh/(m² a) Liikuntasalit 205 kwh/(m² a) Liikuntahallit (pl. uima- ja jäähallit) 205 kwh/(m² a) Päiväkodit 185 kwh/(m² a) Terveyskeskukset 240 kwh/(m² a) Sairaalat 520 kwh/(m² a) 411 Minimivaatimusten ominaiskulutusten rakenne on esitetty liitteessä 1. Mikäli rakennuksella on useampi kuin yksi käyttötarkoitus, jaetaan rakennus käyttötarkoituksen mukaisiin osiin lämmitettävän huoneistoalan kokoa vastaavasti. Osille käytetään vastaavien rakennustyyppien vaatimuksia, edellyttäen, että jokaisen osan lämmitetty huoneistoala ylittää 10 % koko rakennuksen lämmitetystä huoneistoalasta. Alle 10 % alat lasketaan käyttötarkoituksesta riippumatta muihin aloihin kuuluviksi. Tällaisen rakennuksen E- luvun vaatimustaso saadaan osien E-lukujen pinta-alalla painotettuna summana. E-luvun laskemiseksi lasketaan yhteen ostoenergian ja energiamuotojen kertoimien tulot. Ostoenergia lasketaan tämän laskentamenetelmän sääntöjen mukaisesti. Energiamuotojen kertoimet ovat seuraavia (KesEn-hanke): Sähkö 2,0 Kaukolämpö 0,7 Kaukojäähdytys 0,4 Fossiiliset polttoaineet 1,0 Uusiutuvat polttoaineet 0,5 Uusiutuvia polttoaineita ovat puu ja puupohjaiset sekä muut biopolttoaineet pois lukien turve, joka käsitellään fossiilisena polttoaineena Pientalojen energiatehokkuuden vaihtoehtoinen osoittamistapa Poikkeuksena muista rakennustyypeistä pientalojen energiatehokkuus voidaan osoittaa myös vaihtoehtoisella tavalla. Pientalon E-lukua ei tarvitse laskea seuraavien ehtojen täyttyessä: vuonna 2003 ja sen jälkeen käyttöön otetuissa pientaloissa on ilmanvaihdon tuloilman lämpötilasuhde vähintään 0,8; vuonna 2002 ja ennen sitä käyttöön otetuissa pientaloissa on ilmanvaihdon tuloilman lämpötilasuhde vähintään 0,6; rakennusvaipan ominaislämpöhäviö ei ylitä taulukossa 1 esitettyjä arvoja. Edellä mainittujen ehtojen täyttyessä pientalojen energiatehokkuuden osoittamiseksi riittää rakennusvaipan ominaislämpöhäviön laskenta. Mikäli pientalojen energiatehokkuus osoitetaan E-luvun laskennalla, taulukon 1 arvoja ei käytetä. Taulukko 1. Pientalojen rakennusvaipan enimmäisominaislämpöhäviöt eri lämmitystavoilla energiatehokkuuden vaihtoehtoista osoittamistapaa varten. Lämmitystapa Ominaislämpöhäviö W/(K m²) Maalämpöpumppu 1,1 Pellettikattila 1,0 Ilma-vesi ulkoilmalämpöpumppu 0,90 Kaukolämpö 0,85 Sähkölämmitys ja aurinkokeräin 0, Energialaskennan lähtötiedot E-luku lasketaan rakennuksen standardikäytöllä, eli tässä laskentamenetelmässä esitetyillä ulkoilman säätietojen, sisäilmasto-olosuhteiden, rakennuksen ja sen järjestelmien käyttö- ja käyntiaikojen sekä sisäisten lämpökuormien lähtöarvoilla. Muut energialaskennan tarvitsemat lähtötiedot otetaan rakennuksen suunnitteluasiakirjoista. Mikäli kaikkia ajan tasalla olevia suunnitelmia ei löydy, selvitetään ko. lähtötiedot rakentamisen aikana voimassa olevien rakentamismääräysten ja rakennuksen tarkastuksen perusteella. Energialaskelmassa ei edellytetä rakennuksen jakamista yksityiskohtaisesti laskentavyöhykkeisiin. Pientalot ja muut rakennukset yhdellä käyttötarkoituksella voidaan laskennassa käsitellä yhtenä vyöhykkeenä. Isommat rakennukset jaetaan käyttötarkoitusta ja käyttöaikoja vastaaviin vyöhykkeisiin. Jos rakennuksesta on olemassa ajan tasalla oleva simulointimalli yksityiskohtaisemmalla vyöhykejaolla, voidaan energialaskenta suorittaa sen avulla. Tällöin simulointimallin lähtötiedot tarkistetaan tämän laskentamenetelmän lähtötietoja vastaavaksi. 512 3.3.1 Säätiedot Energialaskelma tehdään Helsinki-Vantaa testivuoden säätiedoilla. Säätiedosto ehdotetaan vietäväksi ympäristöministeriön kotisivulle, josta se olisi vapaasti ladattavissa Sisäilmasto Energialaskelma tehdään taulukossa 2 esitetyillä, rakennustyypin standardikäyttöä vastaavilla huonelämpötilan asetusarvoilla ja ilmanvaihdon määrillä. Kokonaistulo- ja kokonaispoistoilmavirrat ovat tässä laskentamenetelmässä yhtä suuria. Asuinrakennusten yksinkertaistetussa energialaskennassa, jossa huonelämpötila on vakio, käytetään taulukon 2 asetusarvoja huonelämpötilan arvoina. Jäähdytysrajan arvot on tarkoitettu käytettäväksi rakennuksissa, joissa on jäähdytysjärjestelmä. Rakennuksen käyttöajan ulkopuolella on rakennuksen ilmanvaihto 0,15 l/(s m²) (pl. jatkuvasti käytettävät rakennukset kuten asuinja majoitusrakennukset). Taulukko 2. Energialaskennassa käytettävät huonelämpötilan asetusarvot ja ilmanvaihtomäärät. Ilmavirrat on annettu huoneistoalaa kohti. Rakennustyyppi Ilmavirta l/(s m²) Lämmitysraja, C Jäähdytysraja, C Pientalo 0, Asuinkerrostalo 0, Toimistorakennus Myymälärakennus Majoitusliikerakennus Opetusrakennus Liikuntasali Liikuntahalli Päiväkoti Terveyskeskus Sairaala Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla varustetuissa rakennuksissa käytetään taulukon 2 ilmavirtoja maksimi-ilmavirtoina. Mikäli muuttuvailmavirtajärjestelmä on mitoitettu jäähdytystarpeen mukaan ja maksimi-ilmavirta on suurempi kuin taulukon 2 ilmavirta, käytetään maksimi-ilmavirtana suunnitteluarvoa. Tarpeenmukaisen ilmanvaihtojärjestelmän minimi-ilmavirta valitaan niin, että hiilidioksidipitoisuus ei ylitä 900 ppm ulkoilman pitoisuuden ollessa 400 ppm Rakennuksen standardikäyttö ja sisäiset lämpökuormat Rakennusten standardikäyttö ja sitä vastaavat sisäiset lämpökuormat on määritelty taulukossa 3. Pientalojen arvoja käytetään myös pari-, rivi- ja ketjutaloille. Käyttöaika esittää kuinka monta tuntia vuorokaudessa ja päivää viikossa rakennusta käytetään. Käyttöaste on keskimääräinen valaistuksen ja laitteiden käyttöaste sekä ihmisten läsnäolo rakennuksen käyttöajan aikana. Valaistuksen ja laitteiden lämpökuormat katsotaan samaksi niiden sähkönkäytön kanssa. Valaistuksen ja laitteiden vuotuinen energiankäyttö Q [kwh/(m² a)] lasketaan: k P τ d τ w τ d τ w 8760 Q = kp, käyttöaste; lämpökuorma W/m²; rakennuksen käyttötuntien lukumäärä vuorokaudessa h; rakennuksen käyttöpäivien lukumäärä viikossa d. Muissa kuin asuinrakennuksissa valaistuksen lämpökuormana käytetään asennettua keskimääräistä valaistustehoa, joka saadaan suunnitelmista tai rakennuksen tarkastuksesta. Taulukossa 3 on annettu valaistuksen ohjearvot uudisrakennuksille, joita voidaan käyttää vuonna 2003 ja sen jälkeen käyttöön otetuissa rakennuksissa ellei tarkempaa tieotoa ole käytettävissä. 613 Taulukko 3. Rakennusten standardikäyttö ja energialaskennassa käytettävät sisäiset lämpökuormat huoneistoalaa kohti. Rakennustyyppi Käyttöaika kellonaika h/24h d/7d Käyttöaste, - Valaistus W/m² Laitteet W/m² Ihmiset a W/m² Henkilötiheys Pientalo 00:00-24: ,6 8 b Asuinkerrostalo 00:00-24: ,6 11 b Toimistorakennus 07:30-18: ,65 12 c Myymälärakennus 08:00-21: c Majoitusliikerakennus 00:00-24: ,3 14 c Opetusrakennus 08:00-16: ,6 18 c Liikuntasali 08:00-22: ,6 18 c Liikuntahalli 08:00-22: ,5 12 c Päiväkoti 07:00-18: ,4 18 c Terveyskeskus 08:00-18: ,6 12 c Sairaala 00:00-24: ,6 9 c a ei sisällä latenttia lämpöä, kokonaislämmönluovutus saadaan jakamalla kertoimella 0,6 b asuinrakennusten valaistuksen käyttöaste on 0,1 c ohjearvo uudisrakennuksille ellei tarkempaa tietoa ole käytettävissä m²/hlö Lämpökuormat ihmisistä on esitetty kahdella tavalla. Käytettävästä laskentatyökalusta riippuen käytetään joko W/m² arvoa tai syötetään ihmisten lukumäärä. Simulointiohjelmissa käytetään henkilön lämmönluovutuksena 125 W (1,2 met ja kehon pinta-ala 1,8 m²). Kouluissa, liikuntasaleissa ja päiväkodeissa käytetään lasten lämmönluovutuksena 110 W (joka vastaa 1,0 met mikäli kehon pinta-alana käytetään edelleen 1,8 m²). Ilmanvaihtojärjestelmän käyntiaika saadaan rakennuksen käyttöajan perusteella niin, että ilmanvaihto käynnistetään 1 tunti ennen rakennuksen käyttöajan alkua ja kytketään käyttöajan ulkopuoliseen tilaan 1 tunti käyttöajan päättymisen jälkeen (pl. jatkuvasti käytettävät rakennukset) Lämmin käyttövesi Lämpimän käyttöveden tarvitsema lämmitysenergia lasketaan käyttämällä taulukon 4 ominaiskulutuksia. Kylmän veden lämpötilana käytetään 5 C ja lämpimän veden lämpötilana 55 C. Lämpimän käyttöveden varaajien ja putkistojen (ml. mahdollinen kiertovesijohto) lämpöhäviöitä ei oteta energialaskennassa huomioon. Mikäli lämmintä käyttövettä valmistetaan aurinkokeräimillä, niin voidaan olettaa, että asianmukaisesti mitoitetulla aurinkokeräinjärjestelmällä lämmitetään puolet käyttöveden lämmitysenergian tarpeesta. Tällöin muulla lämmitysjärjestelmällä lämmitettävän käyttöveden lämmitysenergian tarve on puolet Taulukossa 4 esitetystä Rakennuksen ilmanpitävyys Mikäli rakennuksen ilmanvuotolukua ei tunneta, voidaan rakennuksen vuotoilmanvaihto laskea taulukossa 5 esitetystä ilmanvuotoluvusta kohdan (3.4.3) vuotoilmanvaihdon laskentakaavoilla. 3.4 Laskentasäännöt Yleistä E-luku lasketaan lämmitettyä huoneistoneliötä kohti. Jos rakennuksessa on lämmitettäviä puolilämpimiä tiloja, niiden energiankäyttö otetaan huomioon, mutta niiden pinta-alaa ei lasketa mukaan lämmitettyihin huoneistoneliöihin. Autotallien ilmanvaihdon ja mahdollisen lämmityksen energiankäyttö otetaan huomioon, mutta autotallien pinta-alaa ei lasketa lämmitettyihin huoneistoneliöihin. 714 Taulukko 4. Lämpimän käyttöveden ominaiskulutus ja sitä vastaava lämmitysenergia huoneistoneliötä kohti. Rakennustyyppi LKV:n ominaiskulutus l/(m² a) Lämmitysenergia kwh/(m² a) Pientalo ,0 Asuinkerrostalo ,0 Asuinkerrostalo, huoneistokohtainen veden mittaus ,0 Toimistorakennus 103 6,0 Myymälärakennus 68 4,0 Majoitusliikerakennus ,0 Opetusrakennus ,0 Liikuntasali ,0 Liikuntahalli ,0 Päiväkoti ,0 Terveyskeskus ,0 Sairaala ,0 Taulukko 5. Ilmanvuotolukujen (q 50) ohjearvoja rakennusvaipan neliötä kohti. Rakennusaika Ilmanvuotoluku q 50 Pientalot m³/(h m²) Muut rakennukset m³/(h m²) ennen , jälkeen 4 3 Rakennuksessa olevia ravintoloita, ruokaloita, kahviloita, ym. erikoistiloja ei oteta laskennassa huomioon ja energialaskenta suoritetaan rakennuksen tai rakennusosan käyttötarkoitusta vastaavilla lähtöarvoilla (kohta 3.3). Myymälärakennusten kylmäkalusteita ja niiden kylmän tuottoa ei oteta laskennassa huomioon. Muita LVIS-teknisiä järjestelmiä, joita ei ole lueteltu tässä laskentamenetelmässä (esim. ammattikeittiöt, ulkovalaistus, hissit, sulatuskaapelit) ei oteta laskennassa huomioon. Energiantuottojärjestelmät, joita ei ole lueteltu tässä laskentamenetelmässä (esim. aurinkokeräimet, aurinkokennot, tuuliturbiinit), lasketaan niillä tuotettua energiaa käyttävien LVIS-teknisten järjestelmien osana, jonka tuloksena ko. järjestelmät käyttävät vähemmän ostoenergiaa. Energialaskenta suoritetaan tarkoituksenmukaisella laskentatyökalulla, jolle esitettävät vaatimukset on kuvattu kohdassa (3.5.1) Lämmitysenergian nettotarve Tilojen lämmitysenergian nettotarpeeseen lasketaan vuotoilman lämpeneminen tilassa ja tuloilman lämpeneminen sisäänpuhalluslämpötilasta huonelämpötilaan. Ilmanvaihdon lämmityksen nettoenergiatarve lasketaan lämmön talteenoton kanssa ja se muodostu tuloilman lämmityksestä ennen ja/tai jälkeen lämmöntalteenottoa. Ilmanvaihtokoneiden lämmityspattereiden lämmitysenergian nettotarve lasketaan tuloilman lämpötilan, lämmön talteenottolaitteen tuloilman lämpötilasuhteen ja jäätymisen eston lämpötilan perusteella. Tuloilman lämpötilana voidaan käyttää 18 C ellei tarkempaa tietoa ole saatavilla. Jos lämmön talteenottolaitteen tuloilman lämpötilasuhdetta ei tunneta, voidaan käyttää seuraavia ohjearvoja: ristivirtalevylämmönsiirtimille 0,6; vastavirtalevylämmönsiirtimille 0,8: pyöriville lämmönsiirtimille 0,8. 815 Lämmön talteenottolaitteen jäätymisen esto otetaan huomioon rajoittamalla jäteilman lämpötilaa (tehonsäätö). Jäätymisen eston jäteilman minimilämpötilana voidaan käyttää seuraavia ohjearvoja, jos laitteen suoritusarvoja ei tunneta: asuinrakennuksissa +5 C levylämmönsiirtimen tapauksessa ja 0 C pyörivän lämmönsiirtimen tai kosteutta siirtävän levylämmönsiirtimen tapauksessa; muissa rakennuksissa 0 C levylämmönsiirtimen ja -5 C pyörivän lämmönsiirtimen tapauksessa. Ohjeita lämmön talteenoton laskennasta on lähteessä (Ympäristöministeriön moniste 122). Rakennukseen tulevan aurinkoenergian laskennassa otetaan huomioon rakennuksessa olevat auringonsuojausratkaisut (rakenteelliset, markiisit, sälekaihtimet, ym.) ja ympäröivien rakennusten sekä kasvillisuuden varjostukset. Ympäristön varjostuskertoimena voidaan käyttää 0,75 tarkempien tietojen puuttuessa Rakennusvaipan lämpöhäviöt Lämpöhäviöt lasketaan rakennusvaipan sisämitoilla RakMK C4 ohjeiden mukaisesti. Laskennassa otetaan huomioon rakenteissa olevat säännölliset ja epäsäännölliset kylmäsillat. Ellei tarkempia tietoja ole käytettävissä voidaan viivamaiset lisäkonduktanssit laskea taulukon 6 arvoilla. Ulkonurkkien tapauksessa lisäkonduktanssien arvot ovat negatiivisia. Taulukko 6. Rakennusvaipan geometristen kylmäsiltojen viivamaisten lisäkonduktanssien ohjearvoja. Rakenneliitos Viivamainen lisäkonduktanssi W/(m K) ULKOSEINÄ-ULKOSEINÄ Puurankaseinä 0,06 Lämmöneristetty kiviseinä 0,08 Massiivinen kiviseinä, U < 0,5 W/(m² K) 0,07 Massiivinen kiviseinä, U > 0,5 W/(m² K) 0,22 YLÄPOHJA-ULKOSEINÄ Puurankaseinä 0,07 Lämmöneristetty kiviseinä ja yläpohjassa mineraalivillaeriste 0,09 Lämmöneristetty kiviseinä ja yläpohjassa kevytsoraeriste 0,13 Massiivinen kiviseinä, U < 0,5 W/(m² K) 0,08 Massiivinen kiviseinä, U > 0,5 W/(m² K) 0,30 ALAPOHJA-ULKOSEINÄ Maanvarainen laatta ja puurankaseinä 0,12 Maanvarainen laatta ja lämmöneristetty kiviseinä 0,15 Maanvarainen laatta ja massiivinen kiviseinä, U < 0,5 W/(m² K) 0,11 Maanvarainen laatta ja massiivinen kiviseinä, U > 0,5 W/(m² K) 0,25 Ryömintätilainen alapohja ja puurankaseinä 0,11 Ryömintätilainen alapohja ja lämmöneristetty kiviseinä 0,17 Ryömintätilainen alapohja ja massiivinen kiviseinä, U < 0,5 W/(m² K) 0,12 Ryömintätilainen alapohja ja massiivinen kiviseinä, U > 0,5 W/(m² K) 0,30 IKKUNAN SEINÄKIINNITYS 0,03 916 Lämpöhäviöt maaperään lasketaan RakMK D5 mukaisella laskentamenetelmällä tai vaihtoehtoisesti dynaamisella simuloinnilla. Dynaaminen simulointi voidaan tehdä yksiulotteisesti 1 m paksulla maakerroksella, jonka alapinnassa on vakiolämpötila 7 C. Vuotoilmanvaihto q v (l/s) lasketaan seuraavalla kaavalla: q v q50 = A, 3, 6 x q 50 rakennusvaipan keskimääräinen ilmanvuotoluku m³/(h m²), kohta 3.3.5; A rakennusvaipan pinta-ala (alapohja mukaan luettuna) m²; x kerroin, joka on yksikerroksisille rakennuksille 35, kaksikerroksisille 24, kolmija nelikerroksisille 20 ja viisikerroksisille korkeimmille rakennuksille 15; 3,6 kerroin, joka muuttaa ilmavirran m³/h yksiköstä l/s yksikköön. Mikäli ilmanvaihdon poistoilmavirta on olennaisesti suurempi kuin tuloilmavirta, voidaan vuotoilmanvaihto laskea vaihtoehtoisella kaavalla: q 50 A q p q t q 0,25q A q p qt q50 A 50 v =, 2 rakennusvaipan keskimääräinen ilmanvuotoluku m³/(h m²), kohta 3.3.5; rakennusvaipan pinta-ala (alapohja mukaan luettuna) m²; poistoilmavirta l/s; tuloilmavirta l/s. Mikäli edellä mainittuja vuotoilmanvaihdon laskentakaavoja käytetään samanaikaisesti, otetaan vuotoilmanvaihdoksi tulos siitä laskentakaavasta, joka antaa pienemmän ilmavirran Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän energiankäyttö koostuu tilojen lämmityksen, ilmanvaihdon lämmityksen ja lämpimän käyttöveden valmistuksen energiankäytöstä. Energiankäytön laskennassa lämmitysjärjestelmän häviöt otetaan huomioon jakamalla tilojen lämmitysenergian nettotarve lämmitysjärjestelmän hyötysuhteella (Taulukko 7). Ko. tulos jaetaan vielä kattilan hyötysuhteella (Taulukko 8) tai lämpöpumpun lämpökertoimella (Taulukko 9), jolloin tuloksena on lämmitysjärjestelmän energiankäyttö tilojen lämmityksen osalta. Lämmitysjärjestelmän energiankäyttö ilmanvaihdon lämmityksen ja lämpimän käyttöveden osalta lasketaan vastaavalla tavalla jakamalla ko. lämmitysenergian nettotarve kattilan hyötysuhteella (Taulukko 8) tai lämpöpumpun lämpökertoimella (Taulukko 9). Ilmanvaihtokoneen lämmityspattereiden ja lämpimän käyttöveden varaajien hyötysuhteeksi otetaan tässä laskelmassa 1,0. Erilaiset konvektorit ja myös lämmitykseen käytettävät ilmastointipalkit käsitellään tässä laskentamenetelmässä patterilämmityksenä. Taulukkojen 7-9 arvot ovat tyypillisten järjestelmien ohjearvoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ellei tarkempia tietoa ole saatavilla. Tulisijoja ja ilma-ilma tyyppisiä lämpöpumppuja ei oteta energialaskennassa huomioon. Mikäli asuinhuoneissa on vesikiertoinen patterilämmitys ja märkätiloissa sähköinen lattialämmitys, on arvioitava tilojen lämmitysenergian nettotarpeen osuudet näille lämmitystavoille. Tämä arviointi tehdään joko simulointilaskelmalla tai vaihtoehtoisesti otaksutaan, että 50 % tilojen lämmitysenergian nettotarpeesta kohdistuu märkätilojen lattialämmitykselle ja 50 % asuinhuoneiden patterilämmitykselle. 1017 Taulukko 7. Lämmitysjärjestelmien lämmönjaon ja -luovutuksen hyötysuhteiden ja apulaitteiden sähkönkäytön ohjearvoja. Kaikissa tapauksissa on oletettu lämpöeristetyt runkoputket ja huonekohtainen lämpötilan säätö. Lämmitysratkaisu Rakennustyyppi Hyötysuhde, - Vesikiertoisen järj. kiertopumpun sähkönkäyttö¹, W/m² Pientalo Patterilämmitys 0,97 0,2 Lattialämmitys, maanvarainen tai ryömintätilainen alapohja 0,85 0,5 Lattialämmitys välipohjassa 0,98 0,5 Kattolämmitys yläpohjassa 0,9 0,5 Kattolämmitys välipohjassa 1,0 0,5 Muu Patterilämmitys, 70 C/40 C 0,88 0,1 rakennus Patterilämmitys, 50 C/35 C 0,97 0,1 Lattialämmitys, maanvarainen tai ryömintätilainen alapohja 0,85 0,3 Lattialämmitys välipohjassa 0,98 0,3 ¹ keskimääräiselle vuotuiselle sähkönkäytölle vastaava sähköteho lämmitettävää huoneistoneliötä kohti, sähköpattereille, -kaapeleille ja kattolämmityskelmuille sekä lämpöpumppujärjestelmille 0 W/m² Taulukko 8. Kattiloiden ja kaukolämmön vuosihyötysuhteiden ohjearvoja. Lämmöntuottotapa Hyötysuhde, - Tilojen ja ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Kaukolämpö 1 1 Öljy- tai kaasukattila 0,85 0,85 Öljy, kondenssikattila 0,91 0,88 Kaasu, kondenssikattila 0,95 0,92 Pellettikattila 0,85 0,85 Muu kiinteän polttoaineen kattila 0,75 0,75 Sähkölämmitteinen kattila 1 1 Taulukko 9. Lämpöpumppujen lämmityskauden ja käyttöveden valmistuksen keskimääräisten lämpökerrointen 1 ohjearvoja. Esitetyt lämpökertoimet eivät sisällä mahdollista lisälämmitystä, joka lasketaan erikseen. Lämpöpumpun tyyppi Lämmityskauden lämpökerroin², - Maalämpöpumppu, lattialämmitys 40 C/33 C tai 35 C/30 C 3,5 Maalämpöpumppu, patterilämmitys 50 C/35 C 3,0 Maalämpöpumppu, lämpimän käyttöveden valmistus 2,7 Poistoilmalämpöpumppu 3 4,0 Ilma-vesi ulkoilmalämpöpumppu, lattialämmitys 40 C/33 C tai 35 C/30 C 2,8 Ilma-vesi ulkoilmalämpöpumppu, patterilämmitys 50 C/35 C 2,5 Ilma-vesi ulkoilmalämpöpumppu, lämpimän käyttöveden valmistus 2,3 ¹ lämpökertoimet sisältävät kompressorin, kiertopumppujen ja apulaitteiden sähkönkäytön ² lämpimän käyttöveden valmistuksen tapauksessa vuosilämpökerroin 3 poistoilman lämpötilaero on 21 5 = 16 C ja osa lämpöpumpun tehosta käytetään käyttöveden valmistukseen 1118 Lämpöpumppujärjestelmissä otetaan huomioon lisälämmityksen (yleensä sähköinen) energiankäyttö ellei maalämpöpumppujärjestelmä ole mitoitettu täysitehomitoituksella. Ilma-vesi tyyppisten lämpöpumppujen tapauksessa lasketaan aina lisälämmityksen energiankäyttö. Laskenta suoritetaan tunti tunnilta esim. simulointiohjelman lämmitysenergian nettotarpeen tulosten jälkikäsittelyllä. Laskennassa otetaan huomioon, että lämpöpumpun teho riippuu olennaisesti ulkolämpötilasta. Vastaavasti lämpökertoimen riippuvuus ulkolämpötilasta voidaan ottaa laskelmassa huomioon mikäli käytettävissä on eri ulkolämpötiloissa (-15, -7, +2 ja +7 C) mitatut suoritusarvot, jotka kuvaavat laitteen pitkäaikaista toimintaa sisältäen myös sulatusjaksojen vaikutuksen Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat ja käyntiajat lasketaan kohtien ja mukaan. Ilmanvaihtojärjestelmän lämmön talteenotto lasketaan lämmitysenergian nettotarpeen laskennan osana kohdassa kuvatulla tavalla. Ilmanvaihtojärjestelmän puhallinsähköenergia lasketaan ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon (SFP-luku) ja käyntiaikojen avulla. SFP-luku saadaan suunnitelmista tai lasketaan tarvittaessa erikseen. Ohjeita SFP-luvun laskennasta on esitetty oppaassa (SFP-opas 2004) Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmän energiankäyttö voidaan laskea seuraavassa kuvatulla yksinkertaistetulla menetelmällä, ellei yksityiskohtaisempaa laskentaa käytetä. Mikäli simulointiohjelma laskee ilmastointikoneen jäähdytyspatterin ja kondensoivien huonelaitteiden kondenssihäviöt, voidaan menetelmää käyttää asettamalla kondenssihäviökerroin β cc nollaksi. Jäähdytysjärjestelmän energiankäyttö koostuu jäähdytysenergian tuoton energiankäytöstä sekä apulaitteiden sähkönkäytöstä. Jäähdytysjärjestelmän energiankäyttö lasketaan jäähdytysenergian nettotarpeesta. Kompressorijäähdytysjärjestelmän vuotuinen sähköenergiantarve (kwh/a), lukuun ottamatta apulaitteiden sähköenergiaa, lasketaan ( 1+ β + β ) = Q cc hc E tc Qnca ε E Q nca jäähdytysenergian vuotuinen nettotarve, kwh/a β cc kondenssihäviökerroin, - β hc lämpöhäviökerroin, - ε E jäähdytysenergian tuoton jäähdytyskauden kylmäkerroin, -. Jäähdytyskauden kylmäkertoimille on esitetty ohjearvoja taulukossa 10 ja kondenssihäviölle taulukossa 11. Näitä ohjearvoja voidaan käyttää, ellei tarkempia tietoja ole saatavilla. Taulukko 10. Jäähdytysenergian tuottoprosessin vuotuisten kylmäkertoimien ohjearvoja. Jäähdytysenergian tuottotapa Kompressori-kylmälaitos 3.5 Vapaajäähdytys, liuosjäähdytin 6 Kun jäähdytysenergiaa tuotetaan kompressorijäähdytyksen lisäksi vapaajäähdytyksellä, järjestelmän vuotuinen sähköenergiantarve lasketaan α 1 α 2 ε E1 ε E2 E Q tc = α 1 + α ( 1+ β + β ) 2 cc ε E1 ( 1+ β + β ) cc ε E2 hc hc Q Q tuottoprosessilla 1 tuotetun vuosittaisen jäähdytysenergian arvioitu suhteellinen osuus, - tuottoprosessilla 2 tuotetun vuosittaisen jäähdytysenergian arvioitu suhteellinen osuus, - (α 1 + α 2 = 1,0) tuottoprosessin 1 vuotuinen kylmäkerroin, - tuottoprosessin 2 vuotuinen kylmäkerroin, -. nca nca ε E 1219 Kaukojäähdytystä käyttävän järjestelmän vuotuinen jäähdytysenergiankäyttö, lukuun ottamatta apulaitteiden sähköenergiaa, lasketaan Q tc ( + β cc + β hc ) Qnca = 1 Sähköä käyttävien apulaitteiden (pumppujen, puhaltimien ym. apulaitteiden) sähkönkäyttö lasketaan β ac E ac = β Q ac nca järjestelmän vuotuinen apulaitteiden sähkönkäyttökerroin, -. Apulaitteiden sähkönkäyttökertoimena voidaan käyttää taulukon 11 ohjearvoja, ellei tarkempia tietoja ole saatavilla Valaistuksen ja laitteiden sähkönkäyttö Valaistuksen ja laitteiden sähkönkäyttö lasketaan kohdassa esitetyllä tavalla. Taulukko 11. Jäähdytyksen kondenssihäviökertoimen βcc, lämpöhäviökertoimen βhc ja apulaitteiden sähkönkäyttökertoimen βac ohjearvoja. Jäähdytysjärjestelmä βcc βhc βac Vesijärjestelmä, jäähdytyspalkit 0,3 0,1 0,02 Vesijärjestelmä, puhallinkonvektorit 0,3 0,3 0,05 Ilmajärjestelmä, IMS järjestelmä 0,3 0,3 0,2 SPLIT-laitteet¹ 0,3 0 0 ¹apulaitteet on otettu huomioon kylmäkertoimessa 3.5 Vaatimukset energialaskennan suorittamiselle ja tulosten esittämiselle Vaatimukset laskentatyökaluille Laskentatyökalujen pitää noudattaa energialaskennan yleisiä periaatteita, jotka on kuvattu eritasoisille laskentamenetelmille standardissa ISO Laskentatyökalun pitää laskea vähintään lämmitysenergian nettotarve ja mikäli tarkasteltavassa rakennuksessa on jäähdytysjärjestelmä, niin myös jäähdytysenergian nettotarve. Lämmitysja jäähdytysenergian nettotarpeesta lasketaan edellä kuvatuilla laskentasäännöillä tai tarvittaessa yksityiskohtaisemmin lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmän sekä valaistuksen ja laitteiden energiankäyttö. Laskentatyökalusta riippuen tämä järjestelmien energiankäytön laskenta tehdään yleensä joko osittain tai täysin tulosten jälkikäsittelyllä. Ainoastaan kehittyneimmät simulointiohjelmat pystyvät suorittamaan järjestelmälaskennan edellä kuvattujen laskentasääntöjen mukaisesti. Järjestelmien energiankäyttö muodostaa rakennuksen ostoenergian käytön sähköenergian, kaukolämmön, kaukojäähdytyksen tai polttoaineiden osalta. Nämä ostoenergiat lasketaan yhteen E-luvuksi kohdan 3.2 energiamuotojen kertoimilla. Asuinrakennusten energialaskenta voidaan suorittaa kuukausitason tai tuntitason laskentamenetelmillä. Kaikkien muiden rakennusten energialaskenta pitää suorittaa tuntitason laskentamenetelmillä. Mikäli asuinrakennuksen energialaskenta suoritetaan kuukausitason laskentamenetelmää käyttävällä laskentatyökalulla, pitää sen noudattaa RakMK D5 tai ISO laskentamenetelmää. Näiden laskentamenetelmien implementoinnin oikeellisuus pitää olla testattu alan tutkimuslaitoksen suorittamalla vertailulaskelmalla, jossa ko. laskentatyökalua verrataan tässä kohdassa kuvatut vaatimukset täyttävään simulointiohjelmaan. Laskentatyökalu täyttää asuinrakennusten kelpoisuusvaatimuksen, mikäli laskentatyökalun levittäjällä on esittää tällaisen vertailulaskelman sisältävä tutkimuslaitoksen raportti, missä on arvioitu ko. laskentatyökalun soveltuvuutta asuinrakennusten energiakäytön laskentaan. Arviointikriteerinä käytetään lämmitysenergian nettotarpeen poikkeamaa simulointiohjelman laskentatulokseen. Edellä mainittujen laskentamenetelmien implementointi katsotaan asianmukaiseksi mikäli tarkasteltavan laskentatyökalun laskema lämmitysenergian nettotarve on korkeintaan 5 % pienempi tai korkeintaan 15 % suurempi kuin simulointiohjelman tulos edustavissa laskentatapauksissa. 1320 Tuntitason laskentamenetelmiä käyttävät työkalut jakaantuvat yksinkertaistettuihin tuntitason laskentatyökaluihin ja dynaamisiin simulointiohjelmiin. Molempia voidaan käyttää, mikäli ne on validoitu asianmukaisten EN, CIBSE tai ASHRAE standardien tai vastaavien kansallisten standardien tai IEA BESTEST testitapausten mukaisesti, lämmitys- ja jäähdytystehon testitapausten osalta. Tuntitason laskentatyökalu täyttää kelpoisuusvaatimuksen mikäli se on läpäissyt edellä mainitut testitapaukset ja laskentatyökalun levittäjällä on esittää siitä alan tutkimuslaitoksen raportti. Lisäksi tuntitason laskentatyökalun pitää täyttää seuraavat toiminnalliset vaatimukset: sääprosessori pysty lukemaan tämän laskentamenetelmän testivuotta (kohta 3.3.1) ulkoilman lämpötilan ja kosteuden sekä auringon suoran ja hajasäteilyn osalta; dynaaminen lämmönsiirron laskenta; lämmön talteenoton samanaikainen laskenta lämmitysenergian nettotarpeen kanssa; mahdollisuus syöttää kohdassa ja esitetyt lähtötiedot Vaatimukset tulosten esittämiselle Energialaskennan keskeiset lähtötiedot esitetään taulukossa 12 kuvattujen tekijöiden osalta. Rakennusvaipan umpiosien, kylmäsiltojen, ikkunoiden sekä järjestelmien taulukoissa esitetään tarpeellinen määrä rivejä sen mukaan, miten ko. rakennuksen energialaskenta on suoritettu. Rakennusvaipan ominaislämpöhäviöllä tarkoitetaan rakennusvaipan (ml. kylmäsillat) ja vuotoilmanvaihdon konduktanssia lämmitettyä huoneistoalaa kohti laskettuna. Energialaskennan tulokset esitetään taulukossa 13 esitetyllä tavalla. Kaikki ominaiskulutukset lasketaan lämmitettyä huoneistoalaa kohti. LVIS-järjestelmien energiankäyttö muodostaa rakennuksen ostoenergiankäytön, joka eritellään kaikkien energialähteiden osalta. Painotettu energiankäyttö saadaan kertomalla ko. ostoenergia ko. energiamuodon kertoimella (energiamuotojen kertoimet on esitetty kohdassa 3.2). Painotettu energiankäyttö lämmitettyä huoneistoneliötä kohti on rakennuksen E-luku. 14 Näytä lisää
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Entinen hammashoitola Ukkolankuja 4 900 Yli_Ii, Oulu Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 564477 tontti 977 Rivi Lisätiedot Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie Ristiina. Pientalo (Erilliset pientalot) Uudisrakennusten.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie 7 500 Ristiina Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 995 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Pientalo (Erilliset pientalot) Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta
Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu Lisätiedot Paritalon E-luvun laskelma
Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com Lisätiedot Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy
Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti Lisätiedot Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit
Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen Lisätiedot Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos ), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet
ECO2 Rakentamisen foorumi 1 Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos 28.9.2010), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan Lisätiedot Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.
Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit, Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Mäenkyläntie 432
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Asuinrakennus Osoite 1: Mäenkyläntie 432 Osoite 2: 5146 Luusniemi Todistustunnus: 215212 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: 215 Valmistumisvuosi: Lisätiedot Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen
TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7 Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012
D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Varasto, Vanha kirkkotie Osoite : Vanha kirkkotie b Osoite : 4 Jorvas Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen Lisätiedot Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi
Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa Lisätiedot Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo
Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 13.11.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen Lisätiedot Energiankulutuksen laskenta ja sen uudet lähtöarvot
Energiankulutuksen laskenta ja sen uudet lähtöarvot TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Esitys perustuu Energiankäyttö Miten vähentää energiakäyttöä? 1. by reducing our population 2. by changing Lisätiedot Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)
Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaari 8.11.2016 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Lisätiedot RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)
RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa Lisätiedot Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta
LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN Kimmo Lylykangas Arkkitehti SAFA Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy RAKENNUSOSAKOHTAISIIN VAATIMUKSIIN PERUSTUVA ENERGIATEHOKKUUSOHJAUS KOKONAISENERGIAMALLI E-luku Lisätiedot Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)
Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2016 Pekka Lisätiedot Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9.
Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9.2016 YMa luonnos uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Soveltamisala Lisätiedot Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia
Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Painovoimainen ilmanvaihto ( luonnollinen ilmavaihto) Lisätiedot 2012 - uudet määräykset Mikä muuttuu? Miten muutoksiin on reagoitava? Mitä luvassa tämän jälkeen?
2012 - uudet määräykset Mikä muuttuu? Miten muutoksiin on reagoitava? Mitä luvassa tämän jälkeen? TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little Miksi Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Karjapolku 10, Mänttä Karjapolku Mänttä. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Karjapolku, 58 Mänttä Karjapolku 58 Mänttä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuinrakennus Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka Lisätiedot Rak-C3004 Rakentamisen tekniikat Rakennuksen energiatehokkuus
Rak-C3004 Rakentamisen tekniikat Rakennuksen energiatehokkuus Hannu Hirsi. Määritelmiä : Ilmanvuotoluvulla q 50 (m 3 /(h m 2 )) rakennusvaipankeskimääräistä vuotoilmavirtaa tunnissa 50 Pa paine-erolla Lisätiedot Pientalojen E-lukutarkastelu
Sivu 1 / 27 SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY Pientalojen E-lukutarkastelu Muutosten vaikutus laskettuun E-lukuun Jussi Jokinen 27.6.2012 Sivu 2 / 27 Yhteenveto Tässä raportissa on laskettu kolmen erilaisen Lisätiedot Esimerkkilaskelmia pientaloille
Rakennusten energia 2012 Esimerkkilaskelmia pientaloille E-lukuvaatimusten täyttyminen Taru Suomalainen ja Timo Kalema TTY / Konstruktiotekniikka Syyskuu 2011 1 Sisältö Alkusanat... 3 1 E lukutarkastelu... Lisätiedot Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen
energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudistoimistorakennuksen energiatodistusesimerkki 1.4.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudistoimiston energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään Lisätiedot Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,
Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Muut rakennukset Osoite: Poronkatu 50190 Mikkeli Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 26421 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu Lisätiedot Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
1 Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten energiatehokkuudesta. 2 Määritelmät Asetuksessa: Määräajan paikallaan Lisätiedot Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta
Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.
Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.2016 Energiatodistuslakiin muutoksia Lain muutos vahvistettu Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus
1 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 Lisätiedot Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka
Energiatehokkuusvaatimukset Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset 10.1.2014 TAMK 2014 2 RES Uusiutuvan energian käytön Lisätiedot Jukka Rytilä E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA
Jukka Rytilä E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA Jukka Rytilä Opinnäytetyö Kevät 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Lisätiedot Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne
Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö 41. Ilmansuojelupäivät 23.8.2016 Alaspäin parempi Ylöspäin huonompi Rakennusten Lisätiedot Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudiskerrostalo
Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudiskerrostalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 13.11.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen tiedot... Lisätiedot D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa. Insinööritoimisto Vesitaito Oy
D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa Insinööritoimisto Vesitaito Oy Sisältö Keskeisiä muutoksia 1-3 Hirsirakenteiset pientalot Hirsirakenteiset muut rakennukset Päiväkodit Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox
280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot Rakennusvalvonnan laadunohjaus:
Pekka Seppälä, Markku Hienonen, Aki Töyräs 8.10.2012 Rakennusvalvonnan laadunohjaus: Rakennuksen E luvun laskenta Rakennuksen E luvun laskenta ja energiatehokkuus Mikä E luku? Mikä E luku? E luku l k on Lisätiedot Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa
Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa 8.11.2012 Juha Jokisalo Erikoistutkija, TkT juha.jokisalo@aalto.fi Aalto-yliopisto, Energiatekniikan laitos, LVI-tekniikka Taustaa Frame-hankkeen tutkimustulosten Lisätiedot Energiatodistuksen laadintaesimerkki rakennettu toimistotalo
Energiatodistuksen laadintaesimerkki 2006 rakennettu toimistotalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 30.4.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen Lisätiedot Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu. www.ekolammox.fi
Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu www.ekolammox.fi Kari Balk Energia asiantuntija, Ins EET pätevyys Motiva energiakatselmoija www.ekolammox.fi Energiatehokkuuden asiantuntija Pientalot ja Lisätiedot 353/2016 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN
Liite 1 ENERIATODISTUKSEN KOKONAISENERIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan energiatodistukseen Lisätiedot Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudispientalo
Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudispientalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 25.9.2013 YM PÄRISTÖM INISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen tiedot... 6 Lisätiedot Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo
Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan Lisätiedot ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU
ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki Lisätiedot RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa
Tommi Riippa 19.9.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Muutettujen osien sisältö melkein tuplaantui Tarkempia määräyksiä mm. rakenteiden lujuudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle, Lisätiedot Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus
Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista Lisätiedot FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta
FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta Jarek Kurnitski FinZEB -tulosseminaari 5.2.2015 5.2.2015 1 Tausta Lähes nollaenergiarakentamiseen siirtyminen on luonut tarpeen kehittää Lisätiedot LAUSUNTO LUONNOKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖNASETUKSEKSIKSI JA LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI
1/7 Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo.ym@ymparisto.fi LAUSUNTO LUONNOKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖNASETUKSEKSIKSI JA LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI Kiitämme mahdollisuudesta Lisätiedot PIENTALON E-LUKUVERTAILUA ERI ENERGIANLÄHTEILLÄ
Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotannonjohtaminen 2014 Juhana Paloheinä PIENTALON E-LUKUVERTAILUA ERI ENERGIANLÄHTEILLÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka Lisätiedot ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI
ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden Lisätiedot Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella
RIL Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä, kustannustehokas rakentaminen Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella Juha-Pekka Smolander Teknisen myynnin päällikkö 1 Sisältö 1. Energiamääräykset Lisätiedot Kokonaisenergiatarkastelu Uudet, heinäkuusta voimaan tulevat rakentamisen energiamääräykset D3 2012. 8.2.2012 Jarek Kurnitski
Kokonaisenergiatarkastelu Uudet, heinäkuusta voimaan tulevat rakentamisen energiamääräykset D3 2012 Jarek Kurnitski Towards nzeb: Roadmap of some countries towards nearly zero energy buildings to improve Lisätiedot EU:n ja Suomen tavoitteet ja määräykset rakennusten energiatehokkuudelle
EU:n ja Suomen tavoitteet ja määräykset rakennusten energiatehokkuudelle Teppo Lehtinen 25.11.2010 1 Rakennuksia koskevat asiakirjat EU 20-20-20 EPBD rakennusten energiatehokkuusdirektiivi RES uusiutuvan Lisätiedot Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö
Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen Lisätiedot PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA AN- TAMAN ASETUKSEN (176/2013) LIITTEEN 1 JA 2 MUUTTAMINEN
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ympäristöneuvos Maarit Haakana Muistioluonnos 14.12.2015 PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA AN- TAMAN ASETUKSEN (176/2013) LIITTEEN 1 JA 2 MUUTTAMINEN Yleistä Lisätiedot Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos
Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140 Lisätiedot Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK
Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa
Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa, Lisätiedot Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti
Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3. Lisätiedot Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa
Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Integroitumisen hyödyt kolmessa esimerkkikohteessa Toimitusjohtaja Timo Luukkainen, Ensto Oy 21.11.2013 Timo Luukkainen 1 Hybriditalo on Enston talotekniikkaratkaisu Lisätiedot Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy
Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Alustava raportti Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen Lisätiedot Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija
Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen Lisätiedot Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus FInZEB-hankkeen näkökulmia
Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus 14.3.2016 FInZEB-hankkeen näkökulmia Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Tapa, jolla direktiivi kuvaa lähes nollaenergiarakennusta jättää Lisätiedot Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen
Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.
Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN
ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily Lisätiedot Rakentamisen energiamääräykset 2012 Keskeiset muutokset ja kustannusvaikutukset
Rakentamisen energiamääräykset 2012 Keskeiset muutokset ja kustannusvaikutukset Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi (Lähdeaineisto mm. Ympäristöministeriö, Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC
Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute