Source: http://docplayer.fi/9270184-Lvirs-tekninen-kuntoarvio.html
Timestamp: 2018-04-22 03:21:49+00:00
Document Index: 8499112

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO - PDF
Download "LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO"
1 LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: Raportin päiväys: Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Oy Harri Makkonen Kari Törnström Matti Ruotsala LVI-tekniikka sähkötekniikka rakennustekniikka
2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTOARVIO JOHDANTO YHTEENVETO RAKENNUSTEKNIIKKA LVI-TEKNIIKKA SÄHKÖJÄRJESTELMÄT ENERGIATALOUS VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET LISÄTUTKIMUKSET KIINTEISTÖN PTS-EHDOTUS Yhteenveto Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA KOHTEEN TIEDOT TEHDYT KORJAUKSET ASIAKIRJATILANNE KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI ENERGIATALOUS SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT TURVALLISUUTEEN JA YMPÄRISTÖRISKEIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO D ALUERAKENTEET D6 VIHERRAKENTEET D61 Nurmikot D62 Puut D7 PÄÄLLYSRAKENTEET D72 Muut päällysrakenteet D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET D9.3 Ajoluiskat D9.4 Portaat D9.5 Katokset D9.6 Varastorakennukset E4 PUTKIRAKENTEET E43 Salaojat F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 PERUSTUKSET F11 Anturat F12 Perusmuurit, - pilarit ja - palkit F13 Alapohjat F2 RAKENNUSRUNKO F3 JULKISIVU F31 Ulkoseinät F32 Ikkunat F33 Ulko-ovet F34 Julkisivun täydennysosat F4 YLÄPOHJARAKENTEET F5, F6 TILOJEN PINTARAKENTEET Tekmanni Service Oy puh Sivu 2 (55)
3 4 LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT G21 Vedenkäsittelylaitteet G22 Vesijohtoverkosto G23 Jätevesien käsittely G24 Viemäriverkostot G25 Vesi- ja viemärikalusteet G26 Eristykset G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT G31 Ilmastointikoneet G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat G33 Kanavistot G34 Pääte-elimet SÄHKÖTEKNIIKAN KUNTOARVIO H1 ALUESÄHKÖISTYS H2 KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET H22 Jakokeskukset 1000 V H22.1 Pääkeskukset H22.2 Muut keskukset H3 JOHTOTIET H31 Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot H33 Kaapeliläpiviennit H4 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET H41 Liittymisjohdot H42 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset H43 Kytkinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdot H44 Voimaryhmäjohdot H45 Valaistusryhmäjohdot H5 VALAISIMET H51 Vakiovalaisimet H6 LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET H63 Kiukaat, varaajat, yms H64 Kiinteistön varusteet J1 PUHELINJÄRJESTELMÄT J11 Yleisiin puhelinverkkoihin liitettävät puhelinjärjestelmät J2 ANTENNIJÄRJESTELMÄT J5 TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT J51 Paloilmoitusjärjestelmät J56 Muut turva- ja valvontajärjestelmät J6 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT J62 Säätö- ja alakeskukset J64 Kenttälaitteet LISÄTUTKIMUKSET VÄLITTÖMÄSTI TEHTÄVÄT LISÄTUTKIMUKSET ENNEN KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUA TEHTÄVÄT TUTKIMUKSET ENNEN KORJAUSSUUNNITTELUA TEHTÄVÄT TUTKIMUKSET KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA Tekmanni Service Oy puh Sivu 3 (55)
4 Johdanto Tämä kuntoarvioraportti on tehty kiinteistöön tehdyn kiinteistökatselmuksen perusteella. Kuntoarvion eri osioiden suorittajina ovat toimineet oman alansa asiantuntijat: Kuntoarvioraportissa on noudatettu pääosin Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion suoritusohjetta (suoritusohje KH ). Kuntoarvioraportissa tarkastellaan kohteen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet. Muutos- ja parannustöiden karkeat kustannusarviot ja niiden ajoitus on esitetty raportin PTSehdotuksissa. Kustannusarvioissa on käytetty tarkastushetken alun kustannustasoa ja kokemusperäistä kustannustietoa (ATOP PTS). Kustannusarviot ovat karkeita arvioita budjetointia varten ja sisältävät arvonlisäveron 22 %. Erillisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden kustannukset (ellei erikseen ole muuta mainittu), esimerkiksi putkisaneeraustyöt sisältävät välittömästi putkitöistä aiheutuvat rakennustekniset työt ja niiden kustannukset. Toimenpide-ehdotukset on laadittu 10 vuoden jaksolle pääpainon ollessa lähimpien viiden vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä. Kiireelliset korjaustyöt on sisällytetty kuluvan vuoden kustannuksiin. Toimenpide-ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta oleellisesti laiminlyödyt huollot mainitaan kertaalleen. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta tehdä hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on eri tyyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomioita, jotta työt tulee tehtyä oikein. Kiinteistön energiatalous osiossa on energiakulutustasoja tarkasteltu tilaajan ilmoittamien vuosikulutusarvojen perusteella ja saatuja kulutusarvoja on verrattu vastaavanlaisten kiinteistöjen kulutusarvoihin. Energiansäästömahdollisuudet voidaan selvittää tarkemmin kiinteistöön tehtävällä energiakatselmuksella. Raportin PTS-taulukossa on käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: 1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava Kuntoarvion vastuuhenkilönä on toiminut Tekmanni Service Oy:stä Harri Makkonen. Helsingissä Harri Makkonen Tekmanni Service Oy puh Sivu 4 (55)
5 1 YHTEENVETO Asiakirjojen mukaan rakennus on tehty vuonna 1955 ja saneerattu 1980 luvulla. Rakennus on toiminut viimeksi asuntolana. Rakennus on ent. Seutulan Suomalainen Kansakoulu, jonka jälkeen rakennus on toiminut nuorisotilana ja viimeksi asuntolana. 1.1 Rakennustekniikka Rakennus on rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä kunnossa. Rakennus on valmistunut vuonna Kohteessa on suoritettu peruskorjauksia asiakirjojen mukaan joskus 1980-luvulla. Rakennuksen kantavissa rakenteissa ei havaittu vaurioita. Merkittävimmät ensisijaiset korjaukset lähitulevaisuudessa tulee olemaan mm. uuden ulkovaraston rakentaminen, betonisokkelin vesieristys, ikkunoiden kunnostaminen sekä kosteusvaurioista aiheutuneet kellarikerroksen sisäpuolen korjaukset, lähinnä saunaosaston osalta. Sisäpuoliset korjaukset ja LVIS- järjestelmien korjaustyöt tulee tehdä samanaikaisesti. 1.2 LVI-tekniikka Kiinteistön LVI-tekniikka on valtaosin 1980 luvulla asennettua ja kunnoltaan välttävää. Rakennus on varustettu suoralla sähköpatterilämmityksellä. Lisäksi rakennuksessa on vanhoja pystyuuneja, jotka ovat ensimmäisessä kerroksessa. Mikäli uuneja aiotaan käyttää, tulisi niiden kunto selvittää ja samalla tulee selvittää hormien kunto tarkastelujakson alkupuolelle. Käyttövesi- ja viemäriverkoston puolella kustannuksia tulee aiheutumaan sekoittajien uusinnasta ja WC- laitteiden uusinnasta. Mikäli rakennukseen tehdään isompia saneerauksia lähivuosien aikana, tulisi koko käyttövesiverkoston uusintaa harkita. Samassa yhteydessä tulisi selvittää onko mahdollista liittyä kunnallistekniikan piiriin. Lisäksi kustannuksia tulee aiheuttamaan porakaivon ja paineenkorotuspumpun sekä varaajasäiliöiden tarkastuksesta ja huollosta. Toimenpide tulee ajoittumaan tarkastelujakson alkupuolelle. Ilmanvaihtojärjestelmien osalta suurimmat korjaustarpeet liittyvät rakennuksen koneiden huoltokunnostukseen ja uusintaan. Koneiden huoltokunnostus ajoittuu tarkastelujakson alkuun. Ilmastointikanavien nuohous ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle. Tekmanni Service Oy puh Sivu 5 (55)
6 1.3 Sähköjärjestelmät Rakennuksen sähkönjakelujärjestelmät ovat pääosin saneerauksessa uusittu. Sähköjärjestelmien elinkaari on pääosin n vuotta, joten rakennuksen sähköjärjestelmän laitteet alkavat osittain olla elinkaarensa lopussa. Sähköjärjestelmä on puutteellinen nykyisiin käyttö ja käytettävyystottumuksiin ja kulutuspisteiden määrä on erittäin pieni nykyisiin tarpeisiin. Sähköjärjestelmä ei tällä hetkellä sisällä nykymääräysten mukaisia turvallisuuslaitteita (vikavirtasuojakytkimiä) ja ne joudutaan lisäämään saneerauksen yhteydessä. Sähköjärjestelmän uusimista vastaamaan nykyisiä tarpeita tulisi harkita mahdollisen rakennusteknisen saneerauksen yhteydessä. Rakennuksen palovaroitin- ja poistumistievalaistus järjestelmien huolloista ei ole tietoja. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta tehdä hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on erityyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta työt tulee tehtyä oikein. 1.4 Energiatalous Kiinteistön energiataloutta ei käsitellä kuntoarvioraportin yhteydessä. 1.5 Välittömästi korjattavat puutteet - Pihan puolen katolla olevan irtonaisen syöksytorven takaisin kiinnitys. - Kadun puolella irti olevan ja vaurioituneen vesikourun uusiminen. - Vesi- ja viemärikalusteiden tarkastus ja mahdollinen uusinta. - Laaditaan turva/ovimerkkivalaistusjärjestelmälle huolto ja kunnossapito-ohjelma. - Järjestetään turva/ovimerkkivalaistusjärjestelmälle huolto ja testaus. - Huolletaan ja tarkastetaan palovaroitinjärjestelmä. 1.6 Lisätutkimukset - Salaojaverkoston kuntotutkimus. - Vesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus. Tekmanni Service Oy puh Sivu 6 (55)
7 1.7 Kiinteistön PTS-ehdotus Yhteenveto VANTAAN KAUPUNKI, SEUTULAN ENT. NUORISOTILA, SOLBACKANTIE 17 Kiinteistön perustiedot: Tilavuus: 1240 m 3 Huoneistoala: n. 350 m 2 Rak.vuosi: 1955 Raportin Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi v luku Yhteenveto v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2028 Yht. Rakennustekniset 3 työt LVI-työt Sähkötyöt Yhteensä Tekmanni Service Oy puh Sivu 7 (55)
8 1.7.2 Rakennustekniikka VANTAAN KAUPUNKI, SEUTULAN ENT. NUORISOTILA, SOLBACKANTIE 17 Raportin Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokkarvio Määrä- Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi 2019 koodi Rakennustekniikka 2028 D6 Viherrakenteet Nurmialueen arviointi lumettomana aikana 2 1 erä 5 Kadun puolen puiden oksien karsiminen 3 1 erä 7 D7 D8 D9 F1 F3 F4 Päällysrakenteet Betonilaatoituksen korjaus 3 1 erä 10 Aluevarusteet Ulkopuoliset rakenteet Luiskan ja portaan kaiteen puhdistus ja maalaus jm 9 Katoksen puuosien maalaus 2 10 m2 1,2 Varastorakennuksen purku ja uuden rakentaminen m2 150 Perustukset Sokkelin vauriokohdan painepesu 3 1 erä 6 Sokkelin vesieristys; maankaivuu, vesieristys ja täyttö m2 140 Julkisivut Puujulkisivun kunnostus ja maalaus m2 180 Puuikkunoiden ulkopuitteen kunnostus ja maalaus 3 17 kpl 100 Ovien kunnostukset ja maalaukset 2 2 kpl Kattotikkaiden puhdistus ja maalaus 3 1 kpl 9 Yläpohjarakenteet Kourujen puhdistus roskista erä 5 F5, F6 Tilojen pintarakenteet 1. ja 2. krs:n muovimattojen uusiminen ja seinien maalaus m2 650 Saunaosaston remontti m2 120 Rakennustekniset työt yhteensä Tekmanni Service Oy puh Sivu 8 (55)
9 1.7.3 LVI-tekniikka VANTAAN KAUPUNKI, SEUTULAN ENT. NUORISOTILA, SOLBACKANTIE 17 Raportin Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokkarvio Määrä- Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi 2019 koodi LVI-tekniikka 2028 G1 G2 G3 Lämmitysjärjestelmät Pystyuunien ja savuhormien kunnon selvitys 4 1 erä 60 Vesi- ja viemärijärjestelmät Vesi- ja viemärikalusteet tulee tarkastaa ja pikaista korjausta vaativat puutteet tulee korjata välittömästi 4 1 erä 5 Porakaivon ja paineen korotuspumppu tulee tarkastaa ja huoltaa ja samalla tulee tarkastaa varaajasäiliöt ja niiden varolaitteet 4 1 erä 15 Päärakennuksen käyttövesi- ja viemäriverkostoille tulee tehdä kuntotutkimus, jolla selvitetään verkostojen todellinen kunto 3 1 erä 40 Päärakennuksen alkuperäiset vesi- ja viemärikalusteet tulee uusia erä 50 Ilmastointijärjestelmät Rakennuksen tulo- ja poistoilmakoneille tulee tehdä huoltokunnostus 4 1 erä 50 Ilmastointikanavien puhdistus ja ilmamäärien säätö 3 1 erä 25 6 Lisätutkimukset Salaojaverkoston kuntotutkimus erä 35 LVI-työt yhteensä Tekmanni Service Oy puh Sivu 9 (55)
10 1.7.4 Sähkötekniikka VANTAAN KAUPUNKI, SEUTULAN ENT. NUORISOTILA, SOLBACKANTIE 17 Raportin Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokkarvio Määrä- Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi 2019 koodi Sähkötekniikka 2028 H Sähkösaneerauksen suunnittelu 14 Sähkösaneeraus 320 H2 H4 H5 H6 J5 J6 Kytkinlaitteet ja jakokeskukset Keskukset huolletaan ja keskustilat siivotaan 2 1 erä 3 Johdot ja niiden varusteet Potentiaalintasaukset tarkastetaan keskushuollon yhteydessä ja puutteet korjataan 2 1 erä 1 Valaisimet Korjataan valaisimia tarpeen mukaan 2 1 erä 2 Lämmittimet kojeet ja laitteet Tarkastetaan lämmityslaitteiston toiminta ja korjataan puutteet 2 1 erä 2 Turva- ja valvontajärjestelmät Palovaroittimet tarkastetaan ja laaditaan varoittimille huolto ja kunnossapitosuunnitelma 2 1 erä 2 Rakennusautomaatiojärjestelmät Rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnan tarkastus 2 1 erä 2 Sähkötyöt yhteensä Tekmanni Service Oy puh Sivu 10 (55)
11 2 KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 2.1 Kohteen tiedot Tilaaja: Tutkimuskohde: Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn Kielotie VANTAA Seutulan ent. nuorisotila Solbackantie VANTAA Tyyppi: ent. nuorisotila Rakennuksia: 1 kpl Portaita: - Asuntoja: - Liiketiloja: - Tilavuus: - Bruttopinta-ala: n. 500 m 2 Kerrosala: - Rakennusvuosi: 1955 Saneerausvuosi: Kiinteistön huoltoyhtiö: Vantaan kaupunki Kiinteistön isännöitsijä: Vantaan kaupunki 2.2 Tehdyt korjaukset Kohdetta on saneerattu kuvien mukaan ainakin 1980 luvulla. 2.3 Asiakirjatilanne Kohteesta oli käytettävissä joitakin julkisivu- ja leikkauspiirustuksia sekä LVI- piirustuksia. Rakennuksen sähköpiirustuksista osa oli kansiossa keskuskaapissa. Alkuperäiset ja täydelliset, kuvat sijaitsevat Vantaan kaupungin arkistossa. Piirustukset olisi syytä siirtää CAD-muotoon, jotta niiden päivittäminen olisi helpompaa ja samalla piirustukset säilyisivät paremmin. Tekmanni Service Oy puh Sivu 11 (55)
12 2.4 Käyttäjäkyselyn palaute Kohteessa ei tehty käyttäjäkyselyä, koska kohde on tyhjillään. 2.5 Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi Kiinteistön huollosta vastaa Vantaan kaupungin Tilapalvelut. Kiinteistön huoltomies ei ollut tarkastuskierroksella mukana. Huoltomiehen haastattelussa havaittiin, ettei hänellä ole kovin hyvää käsitystä kiinteistön tekniikasta, koska hän on toiminut vain vähän aikaa kohteen huoltomiehenä. Teknisimmät huoltokohteet (LVIS) tarvitsevat alan asiantuntijan huoltoa. Kiinteistölle tulisi laatia huoltokirja (esim. peruskorjauksen yhteydessä). Huoltokirjan avulla voidaan ohjata huoltotyötä siten että tarpeelliset työt tulevat tehdyksi. Huoltokirja tarkentaa myös PTS-suunnitelmaa, jolloin budjetointitarkkuus ja taloudenpito on paremmin suunniteltavissa ja ennakoitavissa. Se mahdollistaa myös huoltotoimen tasavertaisen kilpailuttamisen. Huoltokirja auttaa kiinteistöstä vastaavaa tahoa valvomaan huoltotoimenpiteiden toteuttamista. 2.6 Energiatalous Energian kulutustietoja ei ollut käytettävissä kuntoarvion teon yhteydessä. Tekmanni Service Oy puh Sivu 12 (55)
13 2.7 Sisäolosuhteisiin liittyvät havainnot Lämpötila ja ilman vaihtuvuus Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen perusteella huonelämpötilat olivat hieman matalat, koska kohde on tyhjillään. Mittausten perusteella rakennuksen ilmanvaihtuvuus oli tarkastus hetkellä välttävää tasoa. Ilmanvaihtolaitteet tulee tarkastaa ja huoltaa. Sisäilman epäpuhtaudet Tarkastuskierroksella ei havaittu suurempia epäpuhtauksia sisäilmassa, mutta sisäilma oli hieman tunkkaista. 2.8 Turvallisuuteen ja ympäristöriskeihin liittyvät havainnot Ovimerkki/turvavalaistusjärjestelmiä ei ole huollettu. 2.9 Kosteusvaurioihin liittyvät havainnot Kellarikerroksen saunaosaston lattiasta mitattiin erittäin kohonneita kosteusarvoja. Löylyhuoneen ulkoseinän läpi lattianrajasta tulee vesi sisään. Katselmuksen aikana lattialla oli vettä. Tekmanni Service Oy puh Sivu 13 (55)
14 3 RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO D Aluerakenteet D6 Viherrakenteet D61 Nurmikot Nurmikkoa kasvaa piha-alueella. Nurmialuetta ei voitu arvioida päällä olevan lumen johdosta. HUOM. Kadun puolella nurmipinta on rakennuksen sokkeliin nähden turhan korkealla (RAK kuva 1). Julkisivun lomalaudoitus on kiinni maanpinnassa. D62 Puut Puita kasvaa edellä mainituilla nurmialueilla. Kadun puolella puiden oksat ulottuvat vesikaton päälle. Oksat aiheuttavat turhaan vesikaton ja vesikourujen roskaamista. Puiden karsiminen on syytä suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Nurmialueen arviointi lumettomana aikana. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Kadun puolen puiden oksien karsiminen. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Sokkelin vesieristyksen yhteydessä suoritetaan maankaivuu ja täyttö. Muotoillaan maanpintaa niin, että pintavedet ohjataan pois rakennuksen vierustalta. Toimenpiteet on syytä suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 14 (55)
15 D7 Päällysrakenteet D72 Muut päällysrakenteet D72.2 Laatoitukset Rakennuksen sisäänkäynnin edusta on päällystetty betonisilla pihalaatoilla. Laatoista osa on painunut ja osa vinossa. Laattojen korjaukset on syytä suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Korjataan betonilaatoitusta. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna D9 Ulkopuoliset rakenteet D9.3 Ajoluiskat Rakennuksen sisään käynnille johtaa betonirakenteinen luiska. Luiskan kaiteena ovat maalatuista metallirakenteisista neliöputkiprofiileista tehty kaide. Kaiteen pinnassa on maalinpinnan kulumia ja ruostevaurioita (RAK kuva 2). Kaiteen kunnostus on syytä suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. D9.4 Portaat Sisäänkäyntien edessä on betonirakenteiset paikalla valu portaat. Portaiden kaiteena ovat maalatuista metallirakenteisista neliöputkiprofiileista tehty kaide. Kaiteen pinnassa on maalinpinnan kulumia ja ruostevaurioita. Kaiteen kunnostus on syytä suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. D9.5 Katokset Sisäänkäyntien kohdalla on puurakenteinen katos. Katos on perustettu betonisten pilarianturoiden varaan. Katoksen runko muodostuu 2 -kertaisista 50 mm x 100 mm:n kokoisista puupilareista. Alakatto on maalattua harvalautaa. Vesikate on tiilikatekuvioinen peltikatto. Katoksen sadevedet johdetaan räystäskourujen ja syöksytorvien avulla alas piha-alueelle. Katos on hyvässä kunnossa. Katoksen maalauskunnostus on syytä suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. Tekmanni Service Oy puh Sivu 15 (55)
16 D9.6 Varastorakennukset Piha-alueella on puurakenteinen varastokatos. Katos on huonossa kunnossa. Katto rakenteet ovat pettäneet ja julkisivu on huonossa kunnossa (RAK kuva 3). Varastorakennuksen purku ja uuden varastorakennuksen rakentaminen on syytä suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Luiskan ja portaan kaiteen puhdistus ja maalaus. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Katoksen puuosien maalauskunnostus. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Varastorakennuksen purku ja uudelleen rakentaminen. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 16 (55)
17 E4 Putkirakenteet E43 Salaojat Tarkastuskäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella rakennus on osin salaojitettu. Salaojat kulkevat perusmuurin ulkopuolella n. 1,0 m syvyydessä. Rakennuksen kellarikerros on syvemmällä, jolloin myös kellarikerroksen osalla tulisi salaojaverkosto olla syvemmällä. Kellarikerroksessa on havaittavissa kosteusvaurioita, joiden johdosta salaojaverkoston toimintakunto tulee kartoittaa pikaisesti sisäpuolisin TV-kuvauksin ja tämän jälkeen tulisi harkita salaojaverkoston rakentamista palvelemaan myös kellarikerrosta. Salaojajärjestelmän huuhdonta / puhdistus tulee suorittaa vähintään viiden vuoden välein. Toimenpide-ehdotukset Salaojaverkoston kuntotutkimus Salaojarakenteiden kunnon selvittäminen kuntotutkimuksen avulla. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Salaojaverkoston rakentaminen kellarikerroksen osalle Salaojaverkoston rakentaminen kellarikerroksen osalle. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 17 (55)
18 F Rakennustekniikka F1 Perustukset F11 Anturat Kohteessa tehtyjen havaintojen mukaan rakennus on perustettu betonirakenteisten seinäanturoiden varaan. F12 Perusmuurit, - pilarit ja - palkit Sokkelit ovat betonirakenteisia, lautamuottikuvioisia pinnoittamattomia sokkeleita. Sokkelit ovat suhteellisen hyvässä kunnossa. Katon roiskevedet ovat aiheuttaneet vaurioita sokkelirakenteelle. Tämä näkyy sokkelin pinnalla vihertävänä värinä (RAK kuva 4). Sokkelista puuttuu vesieristys. Sokkelin korjaukset on syytä suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. F13 Alapohjat Kiinteistökatselmuksessa tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksen alapohjana toimii maanvarainen teräsbetonilaatta. Laatan vahvuutta ja rakennekerroksia ei saatu selville. Toimenpide-ehdotukset Sokkelin vesieristys. Suoritetaan maankaivuu, eristys ja täyttö. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Sokkelin vauriokohdan painepesu. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 18 (55)
19 F2 Rakennusrunko Kiinteistökäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksen runko muodostuu kellarikerroksen osalta kantavista betonirakenteisista seinistä ja betonirakenteisesta välipohjasta. Ylempien kerrosten runko muodostuu kantavasta puurakenteesta ja puurakenteisesta välipohjasta. Rungossa ei havaittu painumiseen viittaavia vaurioita. Kellarikerrokseen johtaa betonirakenteinen porras ja 2.krs:een johtaa metallirakenteinen kierreporras. Portaat ovat rakenteellisesti kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Ei aiheuta toimenpiteitä. F3 Julkisivu Rakennuksen ulkoseinänä toimii maalattu lomalaudoitus. Ulko-ovet ovat maalattuja puupaneeliovia. Ikkunat ovat 2-lasisia sivusaranoituja maalattuja puuikkunoita. F31 Ulkoseinät F31.5 Puuseinät Lomalaudoitus on silmämääräisen tarkastelun perusteella tyydyttävässä kunnossa. Muutama pystylauta on alaosastaan laho. Muuten julkisivu on tyydyttävässä kunnossa. Katon roiskevedet ovat aiheuttaneet kosteusvaurioita julkisivulle. Tämä näkyy julkisivun pinnalla vihertävänä värinä. Julkisivun korjaukset ajoittuvat tarkastelujakson alkupuolelle. Toimenpide-ehdotukset Suoritetaan puujulkisivun pesu ja maalaus. Uusitaan lahonneet puuosat. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 19 (55)
20 F32 Ikkunat F32.1 Puuikkunat Puuikkunat ovat suhteellisen tyydyttävässä kunnossa. Ulkopuitteissa, varsinkin länsisivulla on todettavissa maalipinnan kulumia ja lohkeamia (RAK kuva 5 ja 6). Ikkunoiden kunnostus ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle. Toimenpide-ehdotukset Suoritetaan puuikkunoiden ulkopuitteen kunnostukset ja maalaukset. Toimenpide tulee suorittaa vuonna F33 Ulko-ovet F33.1 Puuovet Paneelipintaisissa puuovissa esiintyy normaalia pinnan kulumista. Lukot toimivat suhteellisen hyvin. Ovien kunnostus ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle. Toimenpide-ehdotukset Oville tehdään normaalit huoltotoimenpiteet (lukkojen ja helojen korjaukset/uusimiset) ja maalauskunnostukset. Toimenpide tulee suorittaa vuonna F34 Julkisivun täydennysosat F34.2 Ulkoseinän tikkaat Vesikatolle johtaa metallirakenteiset tikkaat. Tikkaissa esiintyy korroosiovaurioita. Tikkaat tulisi kunnostaa tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Tikkaiden puhdistus ja maalaus. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 20 (55)
21 F4 Yläpohjarakenteet Vesikaton kantavana rakenteena ovat puurakenteiset kattotuolit, jotka tukeutuvat alapuolisiin kantaviin rakenteisiin. Varsinaisena vesikattona toimii ruodelaudoituksen päälle asennettu tiilikatekuvioinen peltikatto. Katon sadevedet ohjataan räystäskourujen ja syöksytorvien avulla alas piha-alueelle. Kulku vesikatolla on hoidettu puurakenteisten kulkusiltojen avulla. Tarkastelun perusteella vesikate on hyvässä kunnossa. Räystäskourut ovat täynnä lehtiä ja ne tuleekin puhdistaa tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Kourujen puhdistukset lehdistä ja roskista. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 21 (55)
22 F5, F6 Tilojen pintarakenteet Tilojen toimivuutta ja soveltuvuutta nykyiseen käyttöön ei tässä yhteydessä tarkasteltu. Kosteiden tilojen seinistä ja lattioista mitattiin kosteusarvot GANN Hydromette UNI 1 pintakosteusmittarilla ja B 50 - pintakosteusanturilla. Lisäksi kosteusmittauksia tehtiin tiloista, jossa epäiltiin olevan kosteutta. Seuraavassa on havainnot tiloittain. 1.krs: Seinät ovat maalattuja puurakenteisia seiniä. Osassa seiniä on puolipanelointi. Lattia on päällystetty muovimatolla. Katto on maalattu levykatto. Pinnat kaipaavat kunnostusta tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Uusitaan muovimatot ja maalataan seinät. Toimenpide tulee suorittaa vuonna krs: Seinät ovat maalattuja puurakenteisia seiniä. Lattia on päällystetty muovimatolla. Katto on verhoiltu nk. kymppipaneelilla ja lakatulla puupaneelilla. Pinnat kaipaavat kunnostusta tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Uusitaan muovimatot ja maalataan seinät. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Kellarin saunaosasto: Pukuhuone on maalattua betonilattiaa. Seinät ovat maalattuja kivirakenteisia seiniä. Katto on verhoiltu puupaneelilla. Pesuhuoneen ja löylyhuoneen lattiassa on klinkkerilaatoitus. Pesuhuoneen seinät on laatoitettu. Löylyhuoneen seinät on paneloitu. Pesu- ja löylyhuoneen katossa on puupanelointi. Tilan lattiasta ja seinistä mitattiin kohonneita kosteusarvoja. Tarkastushetkellä ulkoseinän kohdalla todettiin tihkuva kosteutta seinän läpi (RAK kuva 7). Tarkastushetkellä löylyhuoneen lattialla oli vettä. HUOM. tilaa ei ole käytetty aikoihin. Saunaosaston korjaus ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle. Toimenpide-ehdotukset Suoritetaan saunaosaston pintaremontti. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 22 (55)
23 4 LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO G1 Lämmitysjärjestelmät Rakennus on varustettu suoralla sähköpatterilämmityksellä. Lisäksi rakennuksessa on vanhoja pystyuuneja, jotka ovat ensimmäisessä kerroksessa (LVI-kuva 1). Uunit ovat pääosin rakennettu tiilestä ja pinnoitettu pellillä. Uuneissa on poistoilmahormit, joissa on avattavat poistoilmaventtiilit. Mikäli uuneja aiotaan käyttää, tulisi niiden kunto selvittää ja samalla tulee selvittää hormien kunto tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Uunien ja savuhormien kunnon selvitys Pystyuunien ja savuhormien kunnon selvitys. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 23 (55)
24 G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Kiinteistössä on käytössä oma porakaivo ja jätevesikaivot. Porakaivon pumppu ja paineenkorotuspumppu sijaitsevat kellarikerroksen pumppuhuoneessa. Lämmin käyttövesi tuotetaan lämminvesivaraajalla, joka sijaitsee kellarikerroksessa. G21 Vedenkäsittelylaitteet Porakaivon pumppu ja paineastiat ovat vuosien varrella uusittuja laitteita (LVI-kuva 2). Paineenkorotuspumppuna toimii Makon valmistama pumppuasema (LVI-kuva 3). Laitteet ovat välttävässä kunnossa ja laitteet tulee tarkastaa välittömästi, koska pumppuhuoneen lattia on märkä (järjestelmä vuotaa jostain). Järjestelmään kuuluu lisäksi 2 kpl 700 litran varaajasäiliöitä, jotka ovat alkuperäisiä galvanoidusta teräksestä valmistettuja säiliöitä (LVI-kuva 4). Varaajasäilöissä on havaittavissa melko voimakasta syöpymää (LVI-kuva 5). Säiliöt ovat välttävässä kunnossa ja ne tulee tarkastaa tarkastusjakson alkupuolella. Järjestelmät vuotavat hieman, koska pumppuhuoneen lattia on kostea. Käytössä olevien tietojen mukaan porakaivon veden riittävyys on ajoittain rajallista. Mikäli vettä käytetään paljon ja kauan, niin veden mukana saattaa tulla hiekkaa, joka tukkii suodattimia. Jatkossa tulisi selvittää onko mahdollista liittyä kunnallistekniikan piiriin. Käyttövesiverkoston painetaso on osoittavan mittarin mukaan noin 300 kpa:n, joka on hieman alhaista tasoa. Verkoston vesipaine tuleekin säätää tarpeen mukaiselle tasolle (noin 350 kpa). G22 Vesijohtoverkosto Käyttövesiputkistot on rakennettu kupariputkista, jotka on liitetty kapilaariosin ja fosforikuparijuotoksin. Runkolinjat kulkevat osin näkyvillä kellarikerroksen seinillä. Käyttöveden sulkuventtiilit ovat tarkastetuin osin, välttävässä kunnossa olevia pallo- ja vinoistukkaventtiileitä (LVI-kuva 5). Käyttövesiverkoston kunto on välttävää tasoa ja verkoston todellinen kuntoa on kuitenkin syytä selvittää lähivuosien aikana kuntotutkimuksella. Tekmanni Service Oy puh Sivu 24 (55)
25 G23 Jätevesien käsittely Kiinteistöä ja Seutulan ent. koulua palvelee 4 osainen sakokaivo järjestelmä. Sakokaivosta jätevedet johdetaan purkuputken kautta jälkilaskeutumiskaivoon ja sieltä avo-ojaan. Kaivot on rakennettu vuonna 1986 ja kaivot on tarkastettu viimeksi vuonna 2006, jolloin kaivojen kunnosta on tehty selvitys. Kaivot on tuolloin Vantaan Tilakeskuksen toimesta kaivettu esille ja tarkastettu ulkoisesti. Jätevesikaivot ovat käytössä olevien tietojen mukaan betonirengaskaivoja. Kaivot on tyhjennetty kaksi kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Kaivot on tyhjennetty ja pesty huoltomiehen mukaan vuonna Tulevaisuudessa on syytä selvittä onko mahdollista liittyä kunnallistekniikan piiriin. G24 Viemäriverkostot Kiinteistössä on jätevesiviemäriverkosto. Pohjaviemärit on rakennettu tarkastetuin osin muoviputkesta. Pohjaviemärit kulkevat osin rakennuksen lattian alla piilossa ja nousut on osin rakenteissa piilossa. Viemäreiden kunto on teknisen iän perusteella tyydyttävä / välttävä. Verkostojen todellinen kunto on kuitenkin syytä selvittää lähivuosien aikana kuntotutkimuksella. G25 Vesi- ja viemärikalusteet Kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen mukaan vesikalusteet ovat pääosin vanhoja 1-otesekoittajia. WC-laitteet ovat pääosin 6 dm 3 huuhtelusäiliöllä varustettuja laitteita (LVI-kuva 6). Yhteenveto Rakennuksen vanhat vesi- ja viemärikalusteet ovat välttävässä kunnossa. Vesi- ja viemärikalusteissa on havaittavissa paikoin jo jäykkyyttä ja paikoin lievää tiivistevuotoa. Vesi- ja viemärikalusteiden kokonaisvaltainen uusinta on edessä tarkastelujakson alkupuolella. Kalusteet tulisi tarkastaa ja käydä läpi kokonaisuudessaan ennen uusintaa ja korjata niissä havaitut puutteet (mm. kiinnitykset, yms.). G26 Eristykset Käyttövesiverkosto on eristetty osin solumuovieristein. Eristeet olivat tarkastetuin osin kunnossa. Tekmanni Service Oy puh Sivu 25 (55)
26 Toimenpide-ehdotukset Vesi- ja viemärikalusteiden tarkastus Rakennuksen vanhat vesi- ja viemärikalusteet tulee tarkastaa ja pikaista korjausta vaativat puutteet tulee korjata välittömästi. Porakaivo- ja paineen korotuspumpun tarkastus ja huolto Porakaivon ja paineen korotuspumppu tulee tarkastaa ja huoltaa ja samalla tulee tarkastaa varaajasäiliöt ja niiden varolaitteet. Käyttövesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimus Rakennuksen käyttövesi- ja viemäriverkostoille tulee tehdä kuntotutkimus, jolla selvitetään verkostojen todellinen kunto. Lisäksi tutkimuksen yhteydessä tulee selvittää sakokaivojen toiminnallinen kunto. Tutkimus on syytä suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. Tekmanni Service Oy puh Sivu 26 (55)
27 G3 Ilmastointijärjestelmät Kiinteistöä palvelee koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanjako tapahtuu sekoittavana. Ilmastointikone sijaitsee ullakkotiloissa. Viranomaismääräysten mukaiset rakennusajankohdan minimi-ilmamäärät täyttyvät kiinteistössä. G31 Ilmastointikoneet Rakennuksen ullakolla sijaitseva tuloilmakone on vanha Fläktin valmistama pakettikone (LVI-kuva 7). Koneen varustuksena on sulkupelti, suodatin, sähkölämmityspatteri ja puhallin. Tutkimuksen yhteydessä tarkastetussa koneessa tehtiin seuraavat havainnot, jotka vaativat toimenpiteitä. TK 1 (palvelualueena koko rakennus): Suodattimet ovat pölyiset. Suodattimet tulee uusia huoltosuunnitelman mukaisesti. Koneen kammioissa on hieman roskia ja pölyä. Kammiot tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä Lämmityspatteri on hieman pölyinen. Lämmityspatteri tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Tuloilmakoneen hihnat ovat kuluneet. Hihna on syytä uusia seuraavan huollon yhteydessä. Puhallin on hieman nokinen ja pölyinen. Puhallin tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Konepaketti on teknisen iän perusteella välttävässä kunnossa ja tietyillä korjaustoimenpiteillä sen jäljellä olevaa käyttöikää saadaan hieman jatkettua. Koneen ennakoivaan huoltoon tulee jatkossa panostaa huomattavasti enemmän. Rakennuksen vesikatolla on WC- ja yleistiloja palveleva huippuimuri. Huippuimuri tulisi tarkastaa ja huoltaa samassa yhteydessä tuloilmakoneen kanssa. G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat Huippuimurin poistoilmakammiot toimivat äänenvaimentimena, tulokoneella on oma äänenvaimennin. Sulkupelti on tarkastetuin osin kunnossa ja toimimoottori on kunnossa oleva koneen ikäin laite. Suodattimet ovat tarkastetuin osin ns. pussisuodattimia ja niiden vaihto tapahtuu huoltomiehen mukaan kerran vuodessa. Tekmanni Service Oy puh Sivu 27 (55)
28 G33 Kanavistot Ilmanvaihtokanavat on rakennettu sinkitystä peltikanavasta (kierresaumaputki ja kanttikanava) ja ne kulkevat pääosin näkyvillä. Kanavien tiiveys vaikutti olevan kunnossa. Kanaviston nuohouksesta ei ole tarkempaa tietoa, mutta kanavanuohousten tulee olla säännöllistä (suositeltava huonousväli on noin 10 vuotta ja tarkastusväli on noin 5 vuotta). Nuohouksen yhteydessä ilmamäärät tulee säätää suunnitelluiksi. G34 Pääte-elimet Poistoilmaventtiilit ovat mm kartiomallisia lautasventtiileitä. Tuloilmaventtiilit ovat mm seinään ja kattoon asennettuja ritiläsäleikköjä. Pääte-elimet ovat toimivia. Niiden puhdistaminen ja säätäminen tulee suorittaa vähintään kanavanuohouksen yhteydessä. Pääteelinten uusinta ei ole tarpeellista nykyjärjestelmässä. Toimenpide-ehdotukset Ilmastointikoneiden huoltokunnostus Rakennuksen tulo- ja poistoilmakoneille tulee tehdä huoltokunnostus. Huoltokunnostuksen tulee sisältää mm. seuraavat toimenpiteet: kammiot ja puhaltimet puhdistetaan epäpuhtauksista, kiilahihnat uusitaan, urapyörät, laakerit ja moottorit tarkastetaan ja tarpeen mukaan uusitaan, vanhat säätölaitteet uusitaan tarpeen mukaisessa laajuudessa, sähköpatteri puhdistetaan, raitisilmasäleikkö tarkastetaan ja puhdistetaan tarpeen mukaan, jne. Toimenpiteet tulee tehdä vuonna IV-kanavien nuohous IV-kanavat tulee puhdistaa ja samassa yhteydessä tulee säätää ilmamäärät suunnitelluiksi. Toimenpiteet tulee tehdä vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 28 (55)
29 5 SÄHKÖTEKNIIKAN KUNTOARVIO H1 Aluesähköistys Rakennuksen sisäänkäyntien yhteyteen on asennettu valaisimet, joissa on valonlähteenä hehkulamput (S-kuva 1). Piha-alueella on pylväsvalaisin, jossa valonlähteenä on HQLlamppu. Pylväs on n. 3,5 m korkea teräspylväs. Ulkovalaistusta ohjataan kellolla. Ulkovalaistus on hyvässä kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Valaisimet huolletaan, vialliset valaisimet korjataan ja ohjaukset tarkastetaan. Tekmanni Service Oy puh Sivu 29 (55)
30 H2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset H22 Jakokeskukset 1000 V Rakennuksen sähköjärjestelmän keskukset ovat saneerauksessa uusittuja nelijohdinjärjestelmän keskuksia. Rakennuksen keskukset ovat tyydyttävässä kunnossa, mutta keskuksia ei ole huollettu. Keskukset palvelevat tyydyttävästi nykyisiä kulutustarpeita, mutta keskuksissa ei ole nykyisten vaatimusten mukaisia turvallisuusvarusteita (vikavirtasuojakytkimiä). H22.1 Pääkeskukset Rakennuksen sähköpääkeskus JK 2 on sijoitettu 1 krs. aulaan kaappiin. Pääkeskus on mallia Ohjaus-Sähkö KOSO A (S-kuva 2). H22.2 Muut keskukset IV- koneikkoa palveleva keskus on asennettu 2 krs. komeroon, keskus on mallia Ensto (Skuva 3). 2 krs. seinään on asennettu 3x25A tulppavarokekeskus (S-kuva 4). Keskuksien kuormituksesta johtuen keskuksien säännöllinen huolto ja sulakkeiden lämpiämisen seuranta on erittäin tärkeää. Rakennuksen keskukset ovat tyydyttävässä kunnossa, mutta keskuksia ei ole huollettu. Keskuksien varustukseen ei kuulu vikavirtasuojakytkimiä ja ne joudutaan lisäämään mahdollisen saneerauksen yhteydessä. Toimenpide-ehdotukset Keskukset perushuolletaan ja keskustilat siivotaan. Toimenpiteet tulee tehdä vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 30 (55)
31 H3 Johtotiet H31 Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot Johtoteinä on käytetty al- levyhyllyjä (S-kuva 5). Rakennuksen saneeratut asennukset ovat pinta-asennuksia. Rakennuksen sähköasennukset ovat tyydyttävässä kunnossa, mutta kulutuspisteiden määrä ja sijoittelu eivät vastaa nykyisiä käyttö ja kulutustarpeita. H33 Kaapeliläpiviennit Rakennuksessa ei ole varsinaisia kaapeliläpivientejä. Toimenpide-ehdotukset Tarkastetaan asennukset ja korjataan puutteet. Toimenpiteet tulee tehdä vuonna Uusitaan asennukset mahdollisen saneerauksen yhteydessä vastaamaan nykyisiä käyttö ja kulutustarpeita. Tekmanni Service Oy puh Sivu 31 (55)
32 H4 Johdot ja niiden varusteet H41 Liittymisjohdot Rakennus on liitetty jakeluyhtiön pienjänniteverkkoon ilmakaapelilla. H42 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset Rakennuksessa ei ole keskitettyä potentiaalintasausjärjestelmää. H43 Kytkinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdot Kaapelit ovat pääosin MCMK-, MMJ- ja MK/ML- tyyppisiä kaapeleita ja johtimia. Kaapeloinnit on tehty 5-johdinjärjestelmänä. Asennukset ovat tyydyttävässä kunnossa. H44 Voimaryhmäjohdot Voimaryhmäjohdot ovat pääasiassa MCMK-, MMJ- ja MK/ML-tyyppisiä kaapeleita ja johtimia. Kaapeloinnit on tehty 5-johdinjärjestelmänä. Asennukset ovat tyydyttävässä kunnossa. H45 Valaistusryhmäjohdot Kaapelit pääosin MMJ- ja MK/ML-tyyppisiä kaapeleita ja johtimia. Järjestelmän kalusteet ovat Enston valmistamia uusittuja kalusteita. Asennukset ovat tyydyttävässä kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Potentiaalintasaukset tarkastetaan keskushuollon yhteydessä ja puutteet korjataan. Toimenpiteet tulee tehdä vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 32 (55)
33 H5 Valaisimet H51 Vakiovalaisimet Huonetilojen valaisimet ovat uusittuja hehku- ja loistelamppuvalaisimia (S-kuva 6), tilojen valaistusta ohjataan käsikytkimillä huonekohtaisesti. Työpistevalaisimet ovat loistelamppuvalaisimia (1x18W) (S-kuva 7), jotka on varustettu pistorasialla. WC- ja pesutilojen valaisimet ovat 1x18W loistelamppuvalaisimia (S-kuva 8). WC- ja pesutilojen kattovalaisimet ovat hehkulamppuvalaisimia. Porrashuoneiden valaisimet ovat loistelamppuvalaisimia 2x18W (S-kuva 9). Saunaosaston valaisimet ovat loistelamppuvalaisimia. Ullakon valaisimet ovat loistelamppuvalaisimia ja portaan yläosan valaisin on hehkulamppuvalaisin. Valaistustasot ovat yleisesti tyydyttävällä tasolla ja käytössä olevat valaisimet käyttötarkoitukseensa sopivia. Valaisimet ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa, mutta keittiön seinävalaisimesta ja ullakon portaan hehkulamppuvalaisimesta puuttuu kupu. Valaisimet tulee korjata tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Korjataan valaisimia tarpeen mukaan ja asennetaan keittiön seinävalaisimen ja ullakonvalaisimen kuvut. Toimenpiteet tulee tehdä vuonna Uusitaan valaisimet mahdollisen saneerauksen yhteydessä vastaamaan käyttö ja valaistus tarpeita. Tekmanni Service Oy puh Sivu 33 (55)
34 H6 Lämmittimet, kojeet ja laitteet H63 Kiukaat, varaajat, yms. Rakennuksen saunaan on asennettu kiuas, joka on mallia Harvia (S-kuva 10). Saunaosaston pesutiloihin on asennettu sähköinen lattialämmitys. Termostaatti on mallia Eberle. Lämminvesivaraaja on asennettu pukuhuoneessa olevaan komeroon, varaaja on mallia Jäspi 300 litraa ja teho on 1-3 kw. Rakennus on sähkölämmitteinen, lämmitys on toteutettu virtauslämmittimillä ja tuloilmakoneen TK1 sähköisellä lämmitysyksiköllä. Virtauslämmittimet ovat yleisesti mallia ADAX ja Strömberg (S-kuva 11). Tuloilmakoneen TK 1 IV- koneikon lämmitysyksikkö on mallia Basker Elektro-Värme 22 kw (S-kuva 12). Rakennuksen lämmityslaitteet ja lämminvesivaraaja ovat tyydyttävässä kunnossa. H64 Kiinteistön varusteet Keittiöön on asennettu seuraavat laitteet: Liesi Helkama, kylmälaitteet Boch ja liesikupu MUH (S-kuva 13). Keittiön laitteet ovat hyväkuntoisia. Toimenpide-ehdotukset Tarkastetaan lämmityslaitteiston toiminta ja korjataan puutteet. Toimenpiteet tulee tehdä vuonna Uusitaan lämmityslaitteet mahdollisen saneerauksen yhteydessä vastaamaan käyttö ja lämmitystarpeita. Tekmanni Service Oy puh Sivu 34 (55)
35 J1 Puhelinjärjestelmät J11 Yleisiin puhelinverkkoihin liitettävät puhelinjärjestelmät Puhelinverkko on saneerauksessa uusittu. Sisäverkko on MHS- tyyppisellä kaapelilla kaapeloitu verkko. Järjestelmän ristikytkentä on keittiön vieressä olevan huoneen seinässä (Skuva 14). Puhelinjärjestelmä palvelee vain välttävästi nykyisiä käyttötarpeita, puhelinpisteitä on erittäin vähän. Toimenpide-ehdotukset Uusitaan puhelinverkko mahdollisen saneerauksen yhteydessä vastaamaan käyttötarpeita. J2 Antennijärjestelmät Yhteisantennijärjestelmän antennivahvistinlaitteet on sijoitettu ullakolle (S-kuva 15), antennivahvistin on mallia Micro MATV. Antennijärjestelmä on tyydyttävässä kunnossa. Tekmanni Service Oy puh Sivu 35 (55)
36 J5 Turva- ja valvontajärjestelmät J51 Paloilmoitusjärjestelmät Rakennus on varustettu yhteen kytketyillä palovaroittimilla (S-kuva 16), varoittimien kaapeleiden kytkentä PK 2 keskuksen vieressä on huonokuntoinen (S-kuva 17). Palovaroittimien huolloista ei ole tietoja. J56 Muut turva- ja valvontajärjestelmät Rakennukseen on asennettu poistumistievalaistus, järjestelmä on mallia Esmi. Poistumistievalaistuksen keskus on asennettu PK 2 keskuksen yläpuolelle, ovimerkkivalaisimet ovat hehkulamppuvalaisimia. Poistumistievalaistusjärjestelmää ei ole huollettu eikä sille ole laadittu huolto ja kunnossapitosuunnitelmaa. Toimenpide-ehdotukset Palovaroittimet tarkastetaan ja laaditaan varoittimille huolto ja kunnossapitosuunnitelma. Toimenpiteet tulee tehdä vuonna Tekmanni Service Oy puh Sivu 36 (55)
37 J6 Rakennusautomaatiojärjestelmät J62 Säätö- ja alakeskukset Rakennusautomaatiojärjestelmä on toteutettu Landis & Gyr Aerogyr RWI yksikkösäätimellä, laitteisto palvelee IV- koneikkoa TK 1. Rakennusautomaatiojärjestelmä on tyydyttävässä kunnossa, mutta järjestelmän huollosta tai tarkastuksista ei ollut tietoja. J64 Kenttälaitteet TK 1 koneikon peltimoottorit ovat mallia Stenfors. Toimenpide-ehdotukset Säätöjärjestelmän toimintakunnon tarkastaminen Säätöjärjestelmien toimintakunto ja huolto tulee tehdä vuosittain. Tarkastuksissa ja huollossa havaitut puutteet ja viat tulee korjata. Rakennusautomaatiojärjestelmän uusinta Järjestelmä tulee uusia tarpeen mukaisesti (tekninen käyttöikä on 15 vuotta) tai laitteiston uusinnan yhteydessä. Tekmanni Service Oy puh Sivu 37 (55)
38 6 LISÄTUTKIMUKSET 6.1. Välittömästi tehtävät lisätutkimukset - Salaojaverkoston sisäpuolinen TV- kuvaus. - Käyttövesi- ja viemäriputkistojen kuntotutkimus Ennen kunnossapitosuunnittelua tehtävät tutkimukset 6.3. Ennen korjaussuunnittelua tehtävät tutkimukset Tekmanni Service Oy puh Sivu 38 (55)
39 7 KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA R-kuva 1. Kadun puolen maanpinta on sokkeliin nähden liian korkea. R-kuva 2. Luiskan metallikaiteessa on ruostevaurioita. Tekmanni Service Oy puh Sivu 39 (55)
40 R-kuva 3. Ulkovarasto on huonossa kunnossa. R-kuva 4. Roiskevedet ovat aiheuttaneet vaurioita sokkeleille ja julkisivurakenteelle. Tekmanni Service Oy puh Sivu 40 (55)
41 R-kuva 5. Puuikkunan ulkopuitteen vaurioita. R-kuva 6. Puuikkunan ulkopuitteen vaurioita. Tekmanni Service Oy puh Sivu 41 (55)
42 R-kuva 7. Löylyhuoneen ulkoseinältä tihkuu kosteutta läpi. Tekmanni Service Oy puh Sivu 42 (55)
43 LVI-kuva 1. Yleiskuva pystyuunista. Tekmanni Service Oy puh Sivu 43 (55)
44 LVI-kuva 2. Yleiskuva kellarikerroksen pumppuhuoneesta. LVI-kuva 3. Yleiskuva paineenkorotuspumpusta. Tekmanni Service Oy puh Sivu 44 (55)
45 LVI-kuva 4. Yleiskuva käyttöveden varaajasäiliöistä. LVI-kuva 5. Yleiskuva käyttöveden varaajasäiliön sisältä. Tekmanni Service Oy puh Sivu 45 (55)
46 LVI-kuva 6. Yleiskuva käyttövesiverkoston venttiilistä. LVI-kuva 7. Yleiskuva vesikalusteista. Tekmanni Service Oy puh Sivu 46 (55)
47 LVI-kuva 8. Yleiskuva ullakolla olevasta tuloilmakoneesta. S-kuva 1. Sisäänkäynnin valaistus. Tekmanni Service Oy puh Sivu 47 (55)
48 S-kuva 2. Sähköpääkeskus JK 2. S-kuva 3. IV- koneikon sähkökeskus ja säätölaitekeskus. Tekmanni Service Oy puh Sivu 48 (55)
49 S-kuva 4. 2 krs. sähkökeskus. S-kuva 5. Kaapelihyllyasennus ja loistelamppuvalaisin. Tekmanni Service Oy puh Sivu 49 (55)
50 S-kuva 6. Huoneen valaistus. S-kuva 7. Työpistevalaisin. Tekmanni Service Oy puh Sivu 50 (55)
51 S-kuva 8. WC valaistus. S-kuva 9. Porrashuoneen valaistus. Tekmanni Service Oy puh Sivu 51 (55)
52 S-kuva 10. Saunan kiuas. S-kuva 11. Virtauslämmitin. Tekmanni Service Oy puh Sivu 52 (55)
53 S-kuva 12. IV- koneikon lämmitysyksikkö. S-kuva 13. Yleiskuva keittiöstä. Tekmanni Service Oy puh Sivu 53 (55)
54 S-kuva 14. Puhelinristikytkentä. S-kuva 15. Antennivahvistin ullakolla. Tekmanni Service Oy puh Sivu 54 (55)
55 S-kuva 16. Palovaroitin ja huoneen loistelamppuvalaisimet. S-kuva 17. Huonokuntoinen palovaroittimien kaapeleiden kytkentä. Tekmanni Service Oy puh Sivu 55 (55)
HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 5 / 2007 Raportin päiväys: 01.02.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Tekmanni
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 06.10.2009 Raportin päiväys: 27.10.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 17.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 19.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 10.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 20.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 17.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen
Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi
Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 11.11.2009 26.04.2010 Raportin päiväys: 11.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni