Source: https://www.scribd.com/document/117688442/manoeuvres-electricite
Timestamp: 2019-09-21 02:10:47+00:00
Document Index: 48993980

Matched Legal Cases: ['art 225', 'art 225', 'art 225', 'art 225', 'art 225', 'art 225', 'art 60', 'art 60', 'art 60', 'art 60', 'art 60', 'art 60', 'art 60', 'art 60', 'art 22', 'art 22', 'art 22', 'art 22', 'art 22', 'art 22', 'art 22', 'art 22', 'art 22', 'art 22', 'art 22', 'art 22', 'art 22', 'art 22', 'art 22', 'art 225', 'art 225', 'art 225', 'art 225', 'art 225', 'art 225', 'art 225']

manoeuvre éléctricité
saveSave manoeuvres éléctricité For Later
Cat_PV_2010
GUIDE_UPS_FR-2009-00022-01-E1-2009-00218-01-E.pdf
Le prsent code destin au personnel d'exploitation a pour objet de dfinir une terminologie commune et de prciser les prescriptions gnrales a observer dans la conduite des installations et pendant les manuvres d'exploitation. Des consignes propres chaque installation ou chaque ensemble d'installations prciseront les points particuliers pour leur exploitation. En outre, les notices ou autres instructions techniques donneront la description, les principes de fonctionnement, les conditions d'utilisation et les consignes d'entretien de l'appareillage. Il est bien entendu, que toutes les manuvres doivent tre excutes conformment aux au carnet de prescription de scurit. Le prsent code annule et remplace les consignes gnrales d'exploitation en vigueur jusqu' ce jour.
DTR/RC
Code de Manuvres
Installation. En appel installation : les centrales, les postes dans leur ensemble, les lignes ; le terme est aussi employ pour dsigner un lment ou un groupe d'lments d'une installation (jeu de Barres, transformateur, ractance, etc.). Poste Installation comportant de l'appareillage lectrique et ventuellement du matriel de transformation, de compensation, de conversion, etc. Poste de sectionnement Poste auquel sont raccords plusieurs lignes et comportant des sectionneurs, des interrupteurs, ou des disjoncteurs, des transformateurs auxiliaires ou de mesures l'exclusion de tout autre appareillage de transformation ou de conversion. Poste de couplage. Poste de sectionnement quip de dispositifs permettant le couplage de deux parties d'un rseau. Poste de transformation d'interconnexion. Poste ou les transformateurs servent relier deux rseaux de transport de tension diffrente.
Poste de transformation centrale. Poste ou les transformateurs servent relever la tension de sortie des groupes une tension de transport. Poste de distribution Poste ou les transformateurs servent alimenter un rseau de distribution. (le rseau de distribution peut-tre:( haute tension, moyenne tension ou basse tension). Poste de livraison Poste ou l'nergie est livr aux abonns. Poste arien. Poste dont le transformateur tait install sur un ou plusieurs poteaux. Dpart. Ensemble des appareils et des connexions constituant la liaison entre une ligne et le (ou les) jeux de barres de mme tension d'un poste. Un dpart comprend gnralement un ou plusieurs sectionneurs tte de ligne (sectionneurs gnral, sectionneurs de transfert), un disjoncteurs et autant de sectionneurs d'aiguillages qu'il y a de jeux de Barres.
APPAREILS DE COUPURES.
Interrupteur. Appareil dou d'un pouvoir de coupure permettant l'ouverture ou la fermeture des circuits en charge (ayant deux positions de repos correspondantes, l'une l'ouverture, l'autre la fermeture du circuit). Disjoncteurs. Appareil dou d'un pouvoir de coupure dont l'ouverture et la fermeture se produisent automatiquement dans des conditions prdtermines. Sectionneur. Appareil de sectionnement sans pouvoir de coupure en charge permettant de raliser une ouverture visible. Sectionneur ouverture brusque Sectionneur dou d'un faible pouvoir de coupure permettant la mise hors tension d'un transformateur ou d'un tronon de ligne. Coupe- circuit fusibles. Appareil dont la fonction est d'ouvrir par la fusion d'un de ses lments fusibles, le circuit dans lequel il est insr lorsque le courant qui le parcourt dpasse pendant un temps dtermin, une certaine valeur. Contacteur Appareil destin dterminer l'ouverture ou la fermeture d'un ou plusieurs circuits et dont les lments mobiles sont d'une position de repos correspondant l'ouverture des circuits principaux. Contacteur disjoncteur. Contacteur lectromagntique muni de relais provoquant l'ouverture automatique du Contacteur dans des conditions prdtermines.
Appareil tlcommand.
Appareil command partir des lieux situs en dehors du poste o se trouve l'appareil. Le terme de tlcommande ne doit tre confondu avec celui de "commande locale" ou de "commandes sur place". Commande en local d'un appareil. Commande d'un appareil partir d'un tableau de commande du poste ou se trouve cet appareil. Commande sur place d'un appareil. Commande partir d'un dispositif situ sur l'appareil lui-mme. Ligne lectrique. Ensemble de conducteurs, des isolants ou d'accessoires destins au transport ou la distribution de l'nergie lectrique. Ligne arienne. Ligne dont les conducteurs sont maintenues au-dessus du sol gnralement au moyen d'isolateurs et de supports appropris. Ligne souterraine. Ligne lectrique enterre. Ligne aro souterraine. Ligne dont une ou plusieurs parties sont enterrs, le reste tant en ariens. Ligne deux ternes. Ligne arienne comportant deux lignes sur les mmes supports. Ligne en faisceau. Ligne simple dont chaque phase est constitue par un faisceau de deux ou plusieurs conducteurs. Ligne mixte. Ligne de deuxime ou troisime catgorie supportant une ligne, de premire catgorie. Classification des lignes (schma N 1)
Ligne principale. Ligne dont la propre protection en ralise l'isolement automatique sur dfaut. Ligne secondaire. Ligne ayant sa propre protection raccord une ligne principale en un point d'alimentation. Tronon de ligne. Partie d'une ligne pouvant tre isoles par ouverture de appareil ouverture visible, mais n'ayant pas de protection propre. Drivation Ligne raccorde par un appareil l'ouverture visible sans protection propre. Branchement Ligne et a raccord sans appareil de coupure.
Fonction des ligne.
Ligne en antenne. Ligne assurant le transport ou la distribution d'nergie d'un centre de production ou d'un poste du rseau (source d'alimentation) un ou plusieurs centres de consommation. Ligne d'interconnexion. Ligne susceptible d'assurer les mouvements d'nergie dans les deux sens.
Rseau radial (schma N2) Rseau ou partie d'un rseau constitu de ligne en antenne. Rseau boucl (schma n 3). Rseau ou partie du rseau constitu entirement ou principalement par des boucles dont la totalit ou la plupart sont individuellement raccordes, leurs extrmits, la mme source d'alimentation. Rseau Maill (schma N 4) Rseau ou partie d'un rseau entirement ou principalement constitue de boucles dont la totalit ou la plupart sont raccordes leurs extrmits, a des sources d'alimentation diffrentes ou tout ensemble complexe constitu par des boucles multiples et plusieurs sources d'alimentation. Rseau exploitation radial (schma n 5). Rseau radial ou rseau dont la structure est celle d'un rseau boucl ou d'un rseau Maill, mais qui est exploit de faon telle que les points alimenter ne soit pas desservi en permanence par plus d'une seule source, les liaisons d'autres voies d'alimentation n'tant tablies que par fermeture temporaire d'appareil de coupure qui sont normalement ouverts. (point de sectionnement). Rseau exploitations en boucles (schma n 6). Rseau boucl dont tous les appareils de coupure sont normalement ferms, de telle faon que la totalit ou la plupart des points alimenter soient desservis en permanence par plus d'une voix ou rseau dont la structure est celle d'un rseau Maill, mais qui est exploit de telle faon que la totalit ou la plupart des points alimenter soient desservies chacun en permanence par plus d'une voie; les liaisons aux autres sources d'alimentation n'tant tabli que par fermeture de dispositif de commutation qui sont normalement ouverts.
Schma N7 : Poste 60kv de BENGUERIR Dpart condamn ouvert dpart prpar Dpart ferm
III - DES ETATS.
Dpart ouvert. Dpart dont l'appareil de coupure principal (gnralement disjoncteur) est ouvert ou vient de l'tre sous une action volontaire. Dpart prpar. Dpart dont le sectionneur tte de ligne ainsi qu'un sectionneur d'aiguillage viennent d'tre ferms et dont le disjoncteur est toujours ouvert. Dpart ferm. Dpart auparavant prpar dont l'appareil de coupure principale (gnralement disjoncteur ) est ferm ou vient de l'tre par une action volontaire. Dpart dclench. Dpart dont le disjoncteur s'est ouvert sous l'action d'une protection, d'un automatisme au d'une autre cause involontaire. Dpart enclench - Dpart renclench. Dpart dont le disjoncteur s'est ferm ou referm sous l'action d'un automatisme, ou d'une autre cause involontaire. Cette expression n'est utiliser qu'aussitt aprs son fonctionnement. Ultrieurement en emploiera l'expression "dpart ferm". Manque de tension. Absence de tension pouvant survenir sur une installation avec ou sans fonctionnement de disjoncteurs. L'indication d'un manque de tension doit tre prcis par la dsignation de l'installation concerne.
Installation hors tension Installation sur laquelle il y a absence de tension, cette situation peut rsulter : - soit de l'ouverture de tous les dpart encadrant cette installation. - soit du fait qu'elle n'est raccorde qu' d'autres installations elles-mmes hors tension. Nota : l'expression "installation hors service" est prohibe. Installation sous tension vide. Installation sur laquelle il y a prsence de tension de service, mais qui n'est pas capable d'assurer un transit d'nergie. En appel sous tension vide : - une ligne (arienne ou souterraine) sous tension par une extrmit seulement un (ou des) appareil (s) de coupure tant ouvert (s) sur son autre (ou ses autres) extrmit (s). - un transformateur sous tension par l'un de ses enroulements seulement ou (ou des) appareil (s) de coupure tant ouvert (s) sur son autre (ou ses autres) enroulement (s). - un jeu de barres sous tension par un seul des dpart qui lui sont raccords tous les autres tants ouverts. Nota : l'expression "installation hors service" et prohibe. Installation en service. Installation sur laquelle il y a prsence de tension de service et qui est capable d'assurer un transit d'nergie. On appelle en service : - une ligne (arienne ou souterraine) sous tension dont les dparts sont ferms au moins 2 de ses extrmits. - un transformateur sous tension dont les dparts sont ferms sur au moins 2 des enroulements. - un jeu de barres sous tension dont au moins 2 des dparts qui lui sont raccords sont ferms. - les autres installations (self, condensateur, bobine point neutre, groupes etc.) raccordable au rseau par un seul dpart lorsque ce dpart est ferm et sous tension les installations de cette catgorie ne peuvent en aucun cas se trouver sous tension vide.
Installation disponible. Installation sous tension pouvant tout moment tre mise en service. Installation indisponible. Installation hors tension qui ne peut tre remise sous tension que sur ordre du responsable de l'exploitation. Toute mise en indisponibilit d'une installations DTR ou Dist: (quipement de transport, de distribution ou de transformation, dispositif de protection, de tlcommunication) quant elle intresse l'exploitation du rseau, ncessite obligatoirement une demande au Dispatching National ou Distribution. Suivant les cas, on distingue trois sortes d'indisponibilit : Indisponibilit programme Indisponibilit prvue dans le cas d'entretien annuel ou mensuel et qui font l'objet de runions inter- service. Indisponibilit imprvue. Indisponibilit non programme, indispensable pour effectuer des interventions ne pourront pas attendre les dlais ncessaires l'instruction des indisponibilits programmes. Indisponibilit d'urgence. Indisponibilit en cas de danger public, d'accident o d'incidents, ncessitant l'isolement d'une installation du rseau. Dans ce cas, l'accord pralable du Dispatching National n'est pas obligatoire. Toutefois, selon le caractre d'urgence, il pourra tre inform afin de lui permettre de prendre ventuellement les mesures convenables dans le dlai qui lui est imparti. Dlai de restitution la conduite des rseau. Temps maximal reconnue ncessaire pour remettre l'installations la disposition du Dispatching National ou Distribution lorsque la restitution est demande.
III DES OPERATIONS.
Prparation d'un dpart. Oprations consistant fermer le sectionneur tte de ligne ventuel et un des sectionneurs et d'aiguillages de ce dpart dont l'appareil de coupure principal reste ouvert. Nota : Dans un poste dbrochable, cette opration est remplace par l'embrochage de la cellule, complte s'il y a lieu par la fermeture d'un sectionneur d'aiguillage. fermeture ou ouverture. Ces termes sont rservs aux manuvres volontaires (sur place, local ou en tlcommande d'un appareil de coupure). Dclenchement, enclenchement, renclenchement. Ces termes sont rservs aux manuvres automatique sous l'action d'une protection, d'un automatisme ne ou d'une autre cause involontaire. Couplage. Opration ayant pour but de runir, soit deux rseaux spars non synchroniss, soit un rseau et un groupe. Liaison ( fermeture de boucles). Opration ayant pour but de runir deux extrmits d'un mme rseau qui sont au synchronisme, mais dont les tension peuvent prsenter un cart entre- elles. Pour dsigner cette opration, seule l'expression "tablir une liaison" doit tre utilise. Parallle. Oprations ayant pour but de runir deux installations d'un mme rseau dont les tension ne prsentent pas d'cart apprciable entre- elles. Exemple : mettre en parallle deux transformateur.
Retrait de la conduite des rseau. Acte par lequel, le Dispatching National charg du retrait des installations, place sous la seule autorit d'un chef de consignation, chef de rquisition une installation en vue de la consigner ou de la rquisitionner, de l'essayer ou de la sparer du rseau en partie ou en totalit. Mise la disposition de la conduite des rseau. Acte par lequel, une nouvelle installation dont les caractristiques ont t dfinis dans une note de mise en service, est mise la disposition du dispatching national. Mise hors rseau d'installation. Acte par lequel, le dispatching national remet la disposition du service intress une installation en vue de la dsaffecter ou de modifier, soit ses caractristiques, soit sa tension nominale d'exploitation. Condamnation d'un appareil. Condamner un appareil c'est effectuer l'ensemble des oprations destines interdire la manuvre de cet appareil, et le maintenir dans une position dtermine, soit en position d'ouverture dans le cas gnral, soit en position de fermeture pour un sectionneurs servant la mise la terre. La condamnation d'un appareil en position d'ouverture ne saurait autoriser elle seule travailler sur cette appareil lui-mme, puisque couteaux ou mchoires peuvent rester sous tension. La condamnation d'un appareil ralise l'aide d'un cadenas cl unique (cadenas de consignation ou cadenas individuelle) doit tre matrialise par une plaque de condamnation.
Condamnation d'un dpart. Par extension, la condamnation d'un dpart comprend la condamnation en position d'ouverture d'autant d'appareils ouverture visible ou matrialisable, qu'il est ncessaire pour interdire tout renvoi possible de tension travers se dpart. Nota : En rgle gnrale, la condamnation d'un dpart se fait au niveau des sectionneurs tte de ligne (sectionneurs gnrale et ventuellement sectionneurs de transfert ou de shuntage). Dans certains cas (travaux sur le sectionneurs gnral ou indisponibilit de cet appareil par exemple), la condamnation du dpart doit tre report, au niveau d'autres appareils situs plus en amont. (en gnral sectionneurs aboutissant aux jeux de barres).
consignation Consigner une installation ou en appareil c'est effectuer l'ensemble des oprations destines rendre impossible sa mise sous tension par la condamnation en position de ouverture d'autant de appareils ouverture visible ou matrialisable qu'il y a de sources de tension raccordes cette installation. installation en tat de rquisition. Installation confie pour essais qui peuvent tre effectus, soit par des moyens autonomes, soit par l'intermdiaire du rseau, un seul agent possdant l'habilitation spciale "S". Pendant l'tat de rquisition, cet agent en est le seul responsable. Lorsque les essais seront effectus l'aide de moyens autonomes, l'installation est consigne. Dans le second cas, les essais sont effectus avec l'accord du Dispatching National et en liaison avec lui. Ces essais feront au besoin l'objet d'une note crite.
Toutes les manuvres sur les installations lectriques ne doivent tres effectus que par un agent habilit. Les installations du rseau sont mises la disposition et sous lautorit de lentit de conduite qui peut tre soit :
_ Le Dispatching national (D.N) pour le rseau de transport et de rpartition,
pour les installations qui desservent les rseaux de distribution, des rgies et les abonns directs.
_ le Dispatching Distribution Le Centre de Conduite Rgionale ( C.C.R ) pour les installations
distributeurs O.N.E, y compris les transformateurs HT/MT ( lexception de certains rseaux qui peuvent tres confis aux centres rgionaux de conduite). Sauf drogation prcise dans les consignes particulires, les ordres concernants les manuvres dexploitation (retrait de la conduite du rseau, remise en service, rglage des puissances actives et ractives, rglages des tensions, manuvres aprs incidents etc), manent de lentit dont relve linstallation.
Le Dispatching National
Toutefois, en cas dextrme urgence ( avarie dune installation, danger public, incendie, lectrisation etc..), la demande de mise hors tension doit tre excute immdiatement quelque soit la personne qui en fait la demande, (agent de loffice ou tiers ) sauf doute grave sur lidentit du demandeur ou sur la nature des informations. A condition quelle prcise son nom et la nature du danger. Il y a lieu daccder cette demande et rendre compte par la suite. Tout ordre verbale pour lexcution dune manuvre normale, donne lieu ou processus suivant : Transmission de lordre. Accus de rception par rptition exacte. Excution. Conte rendu. Accus de rception du conte rendu par rptition exacte. Lheure dexcution doit tre note le cahier de quart du dispatching et sur le cahier de manuvres de lagent de manuvres. Chaque agent excutant sur place ou distance des manuvres examine les indications des appareils de mesure et des indicateurs de signalisations dont il dispose pour sassurer de la possibilit des manuvres, puis pour vrifier leurs bonnes excution. lorsquune anomalie apparat, il doit en rendre compte au Dispatching dont il relve.
Lors de tout incident, le personnel de conduite des installations doit : Noter lheure exacte sur le cahier de marche ou de manuvres. Relever les signalisations des disjoncteurs ayant dclenchs (vrines, alarmes E.M.S, consignateurs dtat, localisateurs et indicateurs etc.) Contrler les appareils enregistreurs et indicateurs. Vrifier en particulier la prsence de la tension sur les jeux de barres et les lignes. Intervenir sil y a lieu pour limiter les consquences de lincident sur les installations conformment aux consignes. Rendre compte lunit de conduite dont relve linstallation intresse par lincident et confirmer par message. Excuter les manuvres que le dispatching peut tre amener lui demander.
Le rle du tlphone tant primordial, les intresss se doivent pour rduire les consquence des incidents et leurs dures dobserver avec discipline les prescriptions suivantes : Exprimer en un minimum de mots en utilisant la terminologie du code de manuvre lindication que lon veut transmettre et nanmoins dire tout ce qui est ncessaire pour viter les ambiguts en particulier peler les noms propres et prciser les lettres ou les chiffres suivant le code tlphonique. Une erreur dans une communication peut provoquer les incidents et mme des accidents. Tout correspondant aprs collationnement de lordre reu doit replacer le tlphone en position telle quun nouvel appel puisse tre immdiatement entendu.
MANUVRES TYPE.
1) - Manuvres relatives la mise hors tension d'une ligne. Exemple : ligne 225 kV n 25.6 TOULAL - EL OUALI. - D.N poste EL OUALI, ouvrir le dpart de 225 kV N 25.6 TOULAL. - Poste EL OUALI D.N, je vais ouvrir le dpart 225KV N 25.6TOULAL. L'agent habilit du poste EL OUALI comme suit : excute la manuvres et rend compte
Poste EL OUALI D.N, le dpart 225kv N 25.6 TOULAL ouvert 7 heures 00.
- D.N Poste EL OUALI bien reu dpart 225 kV N25.6 TOULAL ouvert 7heure 00. - D.N Poste TOULL ligne 225 kV N25.6 TOULL- EL OULI sous tension vide, ouvrir le dpart 225 kV N25.6 EL OULI. - Poste TOULAL D.N, je vais ouvrir le dpart 225 kV N25.6 EL OUALI. Lagent habilit de TOULAL excute la manuvre, vrifie labsence de tension sur la ligne et rend compte comme suit : - Poste TOULAL D.N dpart 225 kV N25.6 EL OUALI ouvert et ligne 225 kV N25.6 TOULAL- EL OUALI hors tension 7h02. - DN Poste TOULAL, bien reu ligne 225kV N25.6 TOULAL- EL OUALI hors tension 7heure 02.
2) Manuvres relatives la mise en servie. a) - La manuvre ne ncessite pas de couplage. Exemple : ligne 60 kV N5 TIT MELLIL-MOHAMMEDIA. Les dparts aux postes de TIT MELLIL et MOHAMNEDIA tant dj prpars. - D.N Poste TIT MELLIL, fermer le dpart 60 kV N5 MOHAMMEDIA. - TIT MELLIL D.N, Je vais fermer le dpart 60 kV N5 MOHAMMEDIA. Lagent habilit du poste de TIT MELLIL excute la manuvre et rend compte comme suit : - TIT MELLIL D.N dpart 60 kV N5 M0HAMMEDIA ferm et ligne N5 TIT MELLIL- M0HAMMEDIA sous tension vide 17h00. - D.N Poste TIT MELLIL bien reu dpart 60 kV N5 ferm et ligne 60 kV N5 TIT MELLIL- MOHAMMEDIA sous tension vide 17heure 00. - D.N Poste MOHAMMEDIA ligne 60 kV N5 sous tension vrifier les conditions de bouclage. (voir conditions de bouclage) et fermer le dpart 60 kV N5 TIT MELLIL. - Poste de MOHAMMEDIA D.N, je vais vrifier les conditions de bouclage et fermer le dpart 60 kV N5 TIT MELLIL. Lagent habilit au poste de MOHAMMEDIA vrifie les conditions de bouclage : 1) Si elles existent, il ferme le dpart 60 kV N5 TIT MELLIL et rend compte comme suit : - Poste de MOHAMMEDIA D.N le dpart 60 kV N5 TIT MELLIL ferm et ligne 60 kV N5 MOHAMMEDIA- TIT MELLIL en service. - D.N Poste de MOHAMMEDIA bien reu ligne 60 kV N5 TIT MELLIL en service.
2) Si elle n'existent pas. L'agent habilit du poste de MOHAMMADIA ET rend compte au dispatching nationale et attend les ordres de celui-ci. a) - La manuvre ncessite un couplage. Exemple : ligne 225 Kv N25 - 22 LOUKKOS - Tanger. (La ligne tant sous tension par le poste de LOUKKOS et le dpart prpar au poste de TANGER). - dispatching nationale poste de TANGER ligne 225 Kv n 25. 2 sous tension par le poste de LOUKKOS reprendre le couplage entre le rseau nord est le rseau gnral. - Poste de TANGER dispatching national, je vais reprendre le couplage entre le rseau nord et le rseau gnral. l'aide de la colonne de synchronisation, l'oprateur effectue le couplage en liaison avec les centrales suivant les principes. Si tout est normale, une fois la manuvres effectue, il rend compte comme suit : - poste TANGER dispatching national, couplage effectu entre le rseau nord est le rseau gnral 17 heures. - dispatching nationale poste de TANGER, bien reu rseau nord coupl sur le rseau gnral. Si les conditions de couplage ne sont pas remplies, l'oprateur rend compte au dispatching nationale et attends les instructions de celui-ci.
3) manuvres relatives la mise hors tension dun transformateur 60/22Kv. Exemple : Au poste de OUED ZEM. CCR Poste OUED ZEM mettre hors tension le transformateur 60/22Kv de 20MVA N1. Poste de OUED ZEM CCR, je vais mettre hors tension le transformateur 60/22Kv de 20MVA N1. Sauf raison dagir autrement, loprateur excute la manuvre en commenant par louverture du disjoncteur 22kv, ensuite le disjoncteur 60kv et rend compte comme suit: poste OUED ZEM CCR le transformateur 60/22KV de 20MVA N1 est hors tension 10h 00. - CCR poste OUED ZEM bien reu le transformateur 60/22KV de 20MVA N1 est hors tension 10h 00.
4) manuvres relatives un incident sur rseau Distribution. Exemple : ( Incident sur la ligne 22kv TIT MELLIL AVIATION TIT MELLIL).
- Poste TIT MELLIL CCR : Dclenchement du dpart 22kv AVIATION TIT MELLIL
7h10 par maximum intensit. Essai par le Renclencheur : Ngatif.
- CCR Poste TIT MELLIL : Faire un essai de rtablissement du dpart 22kv
AVIATION TIT MELLIL.
- Poste TIT MELLIL CCR : Je vais faire un essai de rtablissement du dpart 22kv
AVIATION TIT MELLIL. ( Le chef de Quart effectue la manuvre ). - Poste TIT MELLIL CCR Lessai de rtablissement du dpart 22kv AVIATION TIT MELLIL est ngatif. - CCR Poste TIT MELLIL : faire lessai du poste du dpart 22kv AVIATION TIT MELLIL. - Poste TIT MELLIL CCR : Je vais faire lessai du poste du dpart 22kv AVIATION TIT MELLIL. ( Le chef de Quart effectue les manuvres ).
- Poste TIT MELLIL CCR : Lessai du poste du dpart 22kv AVIATION TIT MELLIL
est positif. - CCR Poste TIT MELLIL : Eliminer le Renclencheur sur le dpart 22kv AVIATION TIT MELLIL et prparer le dpart.
- Poste TIT MELLIL CCR :Je vais liminer le Renclencheur sur le dpart 22kv
AVIATION TIT MELLIL. ( Le chef de Quart effectue les manuvres ).
- Poste TIT MELLIL CCR : le Renclencheur est limin, le dpart 22kv AVIATION
TIT MELLIL est prpar 7h15.
- - CCR Chef *A.C Mdiouna : le dpart 22kv AVIATION TIT MELLIL TIT MELLIL
est en avarie permanente depuis 7h 10. Ouvrir le sectionneur N2 commandant la drivation DYNAMAR.
* = ( Agence commerciale ) - Chef A.C Mdiouna CCR : Je vais ouvrir le sectionneur N2 commandant la drivation DYNAMAR.
DTR/RC 28/36 Code de Manuvres
(Chef A.C Mdiouna effectue la manuvre ). - Chef A.C Mdiouna CCR : le sectionneur N2 commandant la drivation DYNAMAR ouvert 7h50. - CCR Chef A.C Mdiouna: Bien reu, le sectionneur N2 commandant la drivation DYNAMAR est ouvert .
AVIATION TIT MELLIL. ( Le chef de Quart effectue la manuvre ). - Poste TIT MELLIL CCR Lessai de rtablissement du dpart 22kv AVIATION TIT MELLIL est positif. - CCR Poste TIT MELLIL : Bien reu, lessai de rtablissement du dpart 22kv AVIATION TIT MELLIL est positif. - CCR Chef A.C Mdiouna: lessai de rtablissement du dpart 22kv AVIATION TIT MELLIL est positif. - Chef A.C Mdiouna CCR : Bien reu, lessai de rtablissement du dpart 22kv AVIATION TIT MELLIL est positif.
CONSIGNES REGISSANT LES ECHANGES DE MESSAGES ART. 1. Tous les messages sans exception devront tre Inscrits directement lencre lisiblement et Intgralement sur les cahiers spciaux, rservs cet usage : soit sur le cahier de rception sil sagit dun message reu. soit sur le cahier dexpdition sil Sagit dun message expdi. LEMPLOI DE INTERDIT. BROUILLON EST RIGOUREUSEMENT
ART. 2. 1)Les messages porteront deux numros
- lun donn par le poste expditeur - lautre donn par le poste rcepteur. 2)Le numro du poste rcepteur ne sera pass au poste expditeur quaprs collationnement du texte du message. 3)Les numros dexpdition du poste expditeur et les numros de rception du poste destinataire devront se suivre. 4)La numrotation commence 1, le 1er Janvier de chaque anne (O heure).
ART. 3. Lheure devra tre porte aussi exactement que possible conformment aux consignes concernant la distribution de lheure. ART. 4. Aucun grattage ne devra tre effectu tant dans les textes des messages que dans les numros. Toute rature devra laisser encore lisible la partie supprime. ART. 5. Chaque poste devra toujours possder, en plus des deux cahiers de service un cahier dexpdition et un cahier de rception de rserve.
Demande de consignation dune ligne 225kv.
Nde Rece ption
Poste expditeur
N Dexp dition
12/04/199 139 9 7h 15mn
X----- DTR/RC/EC LHT Chef de Quart poste de TIT MELLIL. Consignez, la ligne 225kv N 25-9 TIT MELLIL C T Mohammadia et dlivrez moi un BCB sur cette ligne avec fermeture et condamnation des sectionneurs de terre correspondants TIT MELLIL et CT Mohammadia.
DTR/RC EC LHT
Demande de condamnation de dpart 225kv.
Poste Rcepteur
N de Recep tion
12/04/199 171 9 7h 20mn
Chef de Quart Poste de TIT MELLIL Chef de Quart CENTRALE TURBINE GAZ DE MOHAMMADIA Ouvrez et condamner le dpart 225kv N25-9 TIT MELLIL et dlivrez-moi un BCR sur ce dpart avec fermeture et condamnation du sectionneur de terre correspondant.
12/04/199 181 9 7h 25mn
Chef de Quart CENTRALE TURBINE GAZ DE MOHAMMADIA Chef de Quart Poste de TIT MELLIL Ouvrez et condamner le dpart 225kv N25-9 CT MOHAMMADIA et dlivrez-moi un BCR sur ce dpart.
Confirmation de la condamnation de dpart 225kv.
12/04/199 172 9 7h 35mn
Chef de Quart Poste de TIT MELLIL Chef de Quart CENTRALE TURBINE GAZ DE MOHAMMADIA Vous confirme que le dpart 225kv N25-9 CTM est ouvert et condamn ce jour 7h 28mn et vous dlivre BCR N ----------- sur ce dpart.
Confirmation de la condamnation de dpart 225kv Avec fermeture et condamnation du sectionneur de terre .
12/04/199 182 9 7h 45mn
Chef de Quart CENTRALE TURBINE GAZ DE MOHAMMADIA Chef de Quart Poste de TIT MELLIL Vous confirme que le dpart 225kv N25-9 TIT MELLIL ouvert et condamn ce jour 7h 28mn et vous dlivre BCR N---------sur ce dpart, avec fermeture et condamnation du sectionneur de terre correspondant.
Confirmation de consignation dune ligne 225kv.
12/04/199 173 9 7h 55mn
Chef de Quart Poste de TIT MELLIL X---- N Mat xxxxxx DTR/RC/ EC LHT Vous confirme que la ligne 225kv N25-9 TM- CTM est consigne ce jour et vous dlivre BCB N ----------- sur cette ligne avec fermeture et condamnation des sectionneurs de terre correspondants TIT MELLIL et CT MOHAMMADIA.
Documents Similar To manoeuvres éléctricité
T_Guide_Technique.pdf
Etablissement d'Une Applicatio - MAOUHOUB Meriyem_77
More From Mahfoud Agour