Source: http://docplayer.fr/665848-Plomberie-chauffage-vmc.html
Timestamp: 2018-05-21 02:12:48+00:00
Document Index: 146138623

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'art 2', 'art 2', 'arrêt ', 'arrêt ']

PLOMBERIE CHAUFFAGE - VMC - PDF
Download "PLOMBERIE CHAUFFAGE - VMC"
Antoinette Anne-Sophie Carbonneau
1 62 Grenay - Place Daniel Breton 1.10 Lot N 8 PLOMBERIE CHAUFFAGE - VMC
2 62 Grenay - Place Daniel Breton GENERALITES Le présent document a pour objet de définir les prestations de toutes natures incombant au lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION Nature des travaux le présent descriptif comprend : - les plans et les calculs - les fournitures aux autres corps d'état, des indications concernant les réservations, les besoins, etc... - la fourniture des échantillons - la mise en place de radiateurs panneaux ainsi que leurs réseaux de distribution bitube à partir d une chaudière existante. - Raccordement de l ensemble des sanitaires à un système de récupération des EP. - la mise en place de VMC pour les sanitaires et la cuisine - dépose d un ensemble de prestations existantes avant travaux au lot Gros Oeuvre. - la protection anti-rouille des canalisations - l'équilibrage des réseaux 1.2 Dépose et reconnaissances des lieux Les travaux de dépose qui comprennent : - la dépose et l évacuation des réseaux et matériels n ayant plus d utilité dans la nouvelle destination du projet (gaines, canalisations, caissons, ventilateurs, etc.) - la vidange et la dépose des réseaux de chauffage sur la partie cuisine et sanitaires. - La vidange et l évacuation des appareils sanitaires et réseaux de plomberie non réutilisés. - liste non limitative. Est à la charge du Gros Œuvre. remarque : l alimentation en fluides de ertains locaux pourrait être maintenue durant la phase de chantier, à charge du présent lot.(eaux, chauffage, évacuation, etc ) 1.3 Localisation de la chaufferie Le local chaufferie existant est situé en cave accessible depuis le dégagement sanitaires du pojet. Ce local se situe sous le hall d entrée. 2 CHAUFFAGE Bases de calcul Conditions intérieures à respecter : Température Hiver : 20 C Conditions extérieures de base : Hiver T = - 9 C HR = 90% Electricité 220 volts Conditions intérieures Hiver à respecter : - locaux sanitaires : 18 C - zone de travail cuisine : 20 C Taux de renouvellement d'air Conformément au décret n du 07 DECEMBRE 1984, le débit minimal d'air neuf à prévoir est défini de la façon suivante : - lavabos groupés : N - cabinets d'aisance groupés : N N étant le nombre d'équipements dans le local. Les valeurs sont exprimées en m3/h Caractéristiques des fluides - Radiateurs à eau chaude : C (par - 9 C extérieur)
3 62 Grenay - Place Daniel Breton Electricité : 220 volts - Vitesse de circulation des fluides : dans les tuyauteries, la vitesse de l'eau sera déterminée de manière à respecter une perte de charge linéaire comprise entre 5 et 10 mm CE Niveaux sonores L'ensemble des matériels et dispositifs installés doit permettre de respecter les niveaux sonores imposés. L'entreprise devra donc comprendre dans son offre l'ensemble des moyens (pièges à sons, calfeutrement, isolation, etc...) nécessaire pour que ces installations n'engendrent pas des niveaux sonores supérieurs à la courbe ISO 38 pour l'ensemble des locaux. Vitesse dans les gaines de ventilation Afin de respecter les niveaux sonores demandés, elle ne devra pas être supérieure à : - 5 m/s dans les collecteurs principaux (hors locaux d'occupation) - 4 m/s dans les collecteurs horizontaux ou secondaires m/s dans les dérivations Il sera demandé de soigner particulièrement, l'isolation acoustique à prévoir, et notamment : - calfeutrement soigné à chaque traversée de murs, cloisons ou dalles et ce pour les circuits aérauliques et hydrauliques. - colliers isophoniques pour les tuyauteries et supports anti-vibratiles pour les gaines. - insonorisation des rejets d'air. Bouches La vitesse au passage des bouches de prise d'air neuf, de rejet d'air vicié, d'extraction et de soufflage, ne devra pas dépasser 2.5 (m/s) Tuyauteries et accessoires Les tuyauteries seront en tubes CU avec coudes tés et raccord nécessaires. Elles seront conformes au tarif 1 : aux normes E ou en PE. Pour le CU, les coudes et piquages seront réalisés : soit avec des raccords du commerce, soit façonnés avec soin. L' ensemble des assemblages se fera avec des raccords sphéroconiques. Les jonctions de tubes seront exécutées par emboîtures, les assemblages seront brasés. Les contrats de cuivre avec les ciments et plâtres acides, seront évités par une protection par bandes bitumineuses ou des fourreaux en PVC. Pour le PE : tubes polyéthylène haute densité (PER/PEX-c), classe ECFS, qualité alimentaire, réticulé par procédé électrophysique aux couleurs normalisées bleu pour EF et rouge pour EC, diamètres à définir, sous fourreaux annelés type ICT résistants à 750 newtons à l écrasement, comprenant : Les nourrices ou collecteur de distribution EC et EF prémontées en cuivre comprenant chacun un purgeur avec robinets de vidange, et une vanne à sphère permettant de couper le circuit d eau, La pose des canalisations avant coulage du dallage pour distribution d EC et d EF sanitaire et les sorties en attente de raccordement des appareils sanitaires, Les raccords à visser à joints toriques ou les raccords à sertir, tels qu écrou tournant, coudes, tés, manchons, bouchons, douilles, etc., compris ébavurage, Les raccords à sertir et à souder pour les raccordements aux tuyaux de cuivre, Les sorties de chape ou de dalles coudées, Les raccordements sur nourrices de distribution EF et EC. Les tubes devront faire l objet d un avis technique du CST Les raccords sous dallage seront interdits. Les tubes devront faire l objet d un avis technique du CST Les raccords sous dallage seront interdits Calorifuge le calorifuge des tuyauteries de chauffage passant en faux plafond, sera réalisé par isolant Armstrong ou équivalent classé Mo
4 62 Grenay - Place Daniel Breton Armoire électrique de ventilation Mise en place d une armoire électrique et commande compris câblages et raccordements au présent lot armoire de vmc 1 Extracteur sanitaires et cuisine Moteurs 2 vitesses Ipsotherme moteur Horloge d arrêt nuit Localisation de l armoire : local technique vmc (TGBT du hall) 2.8 Corps de chauffe Les corps de chauffe seront dimensionnés pour combattre les déperditions statiques. Ils seront de marque RADSON ou équivalent, de type HABILLES - pression d'utilisation 4 bars - température 70/50 C (pour - 9 C extérieur) - teinte blanc RAL - chaque radiateur sera équipé d'un robinet thermostatique et d'un té de réglage sur le retour Les robinets thermostatiques seront de marque GIACOMINI ou équivalent à tête thermostatique antivandalisme. L'ensemble des radiateurs devra être prévu pour supporter le poids d'un homme. Localisation des radiateurs : cuisine (preparation chaude, préparation froide, dégagement cuisine, légumerie, laverie,sanitaires cuisine, hall, sanitaires femmes, sanitaires hommes, sanitaires PMR. 3 - VENTILATION Principe La ventilation sera du type simple flux. Réseaux de gaines avec bouches d'extraction incorporées en faux plafond. Le ventilateur d'extraction sera installé en local VMC Grilles d'entrée d'air L'entreprise fournira et installera l'ensemble des grilles d'entrée d'air neuf autoréglables et insonorisantes dans les châssis. Elles seront de marque VIM ou équivalent. Type : SONO Capuchon : CEAM 45 Débit : 45 m3/h minimum débit en fonction du renouvellement d air à calculer. L'entreprise fournira l'ensemble des réservations en maçonnerie pour les grilles d'entrée d'air neuf à l entreprise de Gros Œuvre.. Localisation : laverie, préparation chaude, légumerie, reserve, terreux, sanitaires femmes et hommes, dégagement cuisine. (liste à compléter si écessaire en fonction des volumes à extraire) Bouches de reprise L'ensemble des bouches de reprise sera de marque VIM ou équivalent. Type : KGMD Débit : en fonction des locaux et appareil sanitaire présents dans ces locaux L'ensemble des bouches sera pare-flammes 1/2 heure. Les bouches seront reliées à la terre. 3.4 Réseau collecteur Réseau réalisé en gaines galvanisées de section circulaire. Les gaines circuleront essentiellement en faux plafond.
5 62 Grenay - Place Daniel Breton 5.10 La vitesse de l air en gaine ne devra pas dépasser 3.5 m/s. Des atténuateurs acoustiques seront installés si nécessaire. 3.5 Ventilateur d extraction Les supports, plots antivibratiles raccordements électriques et sortie en toiture sont à prévoir au présent lot. Ventilateur de marque France AIR ou équivalent, composé de : - ventilateur centrifuge - piquages de raccordement avec joints VELODUCT - simple ouïe - moteur monophasé 220 volts - le contacteur d arrêt moteur pour intervention en toute sécurité sur le moteur ou tout autre organe (interrupteur de proximité) - un modulateur de pression - une horloge de réduit de nuit Localisation : local VMC Type : extracteur de réseau Nombre : 1 Débit : 950 m3/h minimum. Toutes sujétions de branchements électriques et de pose au présent lot Structure porteuse présent lot Semelle résiliente acoustique Extraction en : laverie, préparation chaude, légumerie, préparation froide, réserve, terreux, local VMC, entretien, sanitaires cuisines, dégagement cuisine, sanaitaires femmes, hommes et PMR. Note importante : le réseau d extraction des sanitaires-wc sera directement relié au caisson (non repris sur le cheminement commun de la gaine de VMC) Equilibrage - Sécurité - Clapet coupe-feu L'entreprise devra la fourniture et la pose de tous les clapets de dosage et d équilibrage nécessaire au bon équilibrage des installations (Marque France AIR ou équivalent). Un détalonnage de portes sera prévu par le lot MENUISERIES pour permettre la circulation de l'air sur les bouches de reprise. Il sera prévu des clapets coupe-feu en traversée de plafond et mur du local VMC et réserve. Le clapet coupe-feu sera de marque FRANCE AIR ou équivalent type EVOLYS 1/2 heures 48 Volts à réarmement manuel l'ensemble des reports d'alarme est à la charge du présent lot sur la centrale. nota : Câblage asservissement commande et protection au présent lot. 4-PLOMBERIE SANITAIRE Consistance des travaux Les prestations et travaux du présent lot définis par les plans et le présent C.C.T.P. comprennent : - les réseaux de distribution eau froide brute et eau chaude - Les reseaux de distribution d eau de pluie après récupération en citernes - Fourniture et pose de 3 surpresseurs ppur chaque locaux (sanitaires femmes hommes et publics) - les réseaux EU, EV, EP - la création de toutes les alimentations au droit des différents appareils. - les anti-béliers et purgeurs automatiques - le rinçage de toutes les installations avant les essais
6 62 Grenay - Place Daniel Breton Tubes cuivre et PE Les tuyauteries de distributions intérieures seront en cuivre rouge écroui de diamètres et épaisseurs conformes à la norme NF et en PE pour la partie extension de cuisine, ainsi que l ancien logement. Pour les tuyaux CU ou PE, Voir art 2.5 ci dessus Les tubes devront faire l objet d un avis technique du CST Les raccords sous dallage seront interdits Eaux usées - Eaux vannes Les tuyaux et raccords seront en PVC du type M1 à bout uni et emboîtement, diamètres et épaisseurs suivant normes en ce qui concerne les réseaux secondaires et parcours horizontaux. Les tuyaux PVC seront posés sur colliers en fer galvanisé à double boulons, à raison d'un collier au moins sous chaque collet.. Fourreautage par feutre bitume au droit des murs compris tous percements et calfeutrements de cloisons. Sorties du bâtiment Raccordements dus au présent lot y compris joint élastomère, fixations. 5 BASES DE CALCULS Débits de base des appareils Les débits de base des appareils seront au minimum égaux à ceux fixés par la Norme NF P à 204. Pour les appareils spéciaux, on se reportera aux fiches techniques des fabricants. Lave-mains : 0.20 l/s W.C : 0.12 l/s (réservoir de chasse) La pression disponible à assurer aux appareils les plus défavorisés sera au minimum de 0.8 bar Diamètre des tuyauteries Les diamètres seront calculés suivant les règles du DTU règles de calcul des installations de PLOMBERIE SANITAIRE Vitesses admissibles dans toutes les tuyauteries En aucun cas, elles ne devront être supérieures à : - distributions intérieures : 1.00 m/s - distributions verticales : 1.20 m/s - distributions horizontales : 1.60 m/s Evacuation des eaux Les débits de base des appareils seront au minimum égaux à ceux fixés par la Norme NF P à 204. WC 1.50 l/s Lave-mains 0.75 l/s Fontaine 0.75 l/s Les chutes et descentes d'eaux vannes auront un diamètre de 100 mm intérieur minimum. Les eaux usées auront un diamètre de 32/40 et 50 mm intérieur. Les canalisations d'évacuation seront vérifiées suivant les critères suivants : - remplissage entre 50% et 70% - vitesse de l'eau comprise entre 0.60 m et 3.00 m/s Fixations Les supports seront espacés de la manière suivante : - tous les 1.20 m maximum pour les tubes en cuivre Les tuyauteries seront mises en place sur des supports avec amortisseur en matériau souple classé M1, afin d'éviter toutes transmissions de vibrations.
7 62 Grenay - Place Daniel Breton RESEAU EAU FROIDE BRUTE Origine Depuis le réseau existant sur site (cave), le titulaire du présent lot doit la fourniture et la mise en place des alimentations compris piquage avec vanne de barrage et robinet purgeur au présent lot. L alimentation devra garantir :0.8 bar minimum aux appareils les plus défavorisés Raccordements aux appareils L'ensemble des réseaux alimentant les appareils sera réalisé en tube cuivre pour la partie existante de la cuisine, en PE en dalle pour la partie extension et ancien logement. PE : voir art 2.5 Les tubes devront faire l objet d un avis technique du CST Les raccords sous dallage seront interdits. Une vanne d'isolement du type quart de tour à boisseau sphérique sera installée sur chaque attente d'appareils Raccordements des WC et urinoirs Les WC et urinoirs de la salle et des sanitaires publics seront alimentés par l eau de pluie venant des toitures via des cuves posées par le lot VRD. L ensemble des WC et urinoirs seront donc alimentés depuis le local technique accolé au sanitaires publics. 6.4 Surpresseurs pour récupération d eau pluviale Fourniture et pose de surpresseurs : un pour les sanitaires homme et PMR, un pour les sanitaires femmes et un pour les sanitaires publics. Trois réseaux distinct seront à installer. Les surpresseurs alimenteront des tuyaux cuivre dimensionnés en conséquence pour alimenter chaque groupe d équipements sanitaires. Les surpresseur seront équiper de vanne autaumatique (sécurité manque d eau) raccordé au réseau communale. Le fourreau d alimentation en eau est déjà en place entre la cave et le local technique. Fourniture et pose de surpresseurs de marque Salmson ou équivalent type hydromini POMPE JET AUTO-AMORÇANTE INOX Versions : fixe, automatique 50 Hz Débits jusqu'à : 5 m 3 /h Hm 43 m Sécurité manque d eau Construction tout inox Réservoir de 100 litres Branchement sur attente électrique au lot électricité (commune de Grenay) Report de défaut jusqu à la centrale technique au présent lot Localisation : local technique sanitaires publics 6.5 Robinet de puisage Fourniture et pose d un robinet de puisage avec vanne d arrêt en local technique, raccordé à un surpresseur (utilisation de l eau de pluie). 7 - RESEAU EAU CHAUDE Origine L 'entreprise réalisera l'alimentation en eau chaude de tous les appareils le nécessitant par ballons ECS électriques indépendants. L'eau chaude sera produite à l endroit du puisage, par ballon de production électrique programmables, de marque DE DIETRICH, type COR STEATITE en mono, ou équivalent.
8 62 Grenay - Place Daniel Breton 8.10 Il sera installé : - deux ballons de 200 litres installés dans le local entretien. - ils seront équipés d'un thermostat à double fonction (sécurité régulation) ainsi que d un groupe de sécurité avec entonnoir. - Programmateurs. Marche forcée. Une vanne d'isolement du type quart de tour à boisseau sphérique sera installée sur la distribution ECS après les ballons Raccordements aux appareils Même caractéristiques qu'au paragraphe RESEAUX EU EV Etendue des travaux Chutes et écoulements des appareils sanitaires jusqu'aux sorties de réseaux existants y compris dispositifs de visite en pied de chute (piquage sur réseaux verticaux et horizontaux existants) Avant et après travaux, le titulaire du présent lot assurera un nettoyage à haute pression et une désinfection des réseaux d évacuation EU/EV. De même, si un réseau était défaillant, cassé ou endommagé le titulaire du présent lot aura à charge d assurer son remplacement Toutes précautions seront prises pour éviter que l'air provenant des égouts ou des canalisations d'écoulement ne puisse pénétrer dans le bâtiment. 8.2 Evacuation. L'entrepreneur du présent lot doit toutes les canalisations EU-EV verticales et horizontales. Toutes les canalisations seront en chlorure de polyvinyle type PVC (classe M1) qualité assainissement, conformes aux Normes NF de la classe T 54. Les chutes seront ventilées par clapet anti vide à la charge du présent lot, les débouchés devant faire l'objet d'un avis favorable du Maître d'œuvre. Des tés de dégorgement seront prévus au minimum au départ de chaque évacuation horizontale, ainsi qu'à tout endroit jugé nécessaire par l'entreprise pour la visite des canalisations. Les tés à 90 % sont à proscrire (angle < 75) En fin de travaux les réseaux seront désinfectés, rincé et nettoyé via un procédé haute pression compris adjonction d un produit désinfectant Evacuation des appareils Les appareils sanitaires situés près d'une chute seront directement raccordés par : - des pipes en PVC pour les WC - des tuyaux en PVC pour tous les autres appareils sanitaires Lorsque les appareils ne seront pas près d'une chute, il sera mis en place des collecteurs de diamètre appropriés aux vidanges. Diamètres mini à respecter : Lave-mains 40 WC diamètre 100 Ballons ECS 63 mm Remarque : l attentes de ballon ECS sera équipée d un siphon ainsi que d un entonnoir compris fixations et raccordements. 9 EQUIPEMENTS Les appareils seront de marque PORCHER ou équivalent teinte au choix du maître d œuvre. La robinetterie sera de marque PORCHER, DELABIE ou équivalent. Fourniture et pose d'un miroir 60*40 fixé au mur par attaches chromées pour tous les lavabos des sanitaires hommes, femmes et PMR.
9 62 Grenay - Place Daniel Breton 9.10 RAPPEL :Chaque appareil sera muni de robinet d'arrêt à raccord sphéroconique pour pouvoir être isolé Cuvettes WC Handicapés Fourniture et pose de cuvette WC surélevés Elle seraéquipée de : - réservoire hydropneumatique type «Trombe» de chez GEBERIT ou équivalent, avec robinet d arrêt, équipé d un clapet anti-retour, écrou et joint, capacité 11,5 à 12 litres d eau - commande par bouton pression - 1 jeu de fixations tire-fond - 1 abattant double réf P 5114 Il sera de plus installé une barre de relevage chromée diam. 30 longueur 50 cm. Localisation : Sanitaire PMR de la salle Fourniture et pose d une cuvette WC surélevée en inox Elle sera équipées de : - réservoire hydropneumatique type «Trombe» de chez GEBERIT ou équivalent, avec robinet d arrêt, équipé d un clapet anti-retour, écrou et joint, capacité 11,5 à 12 litres d eau reservoire posé derrière la cloison parpaing du local technique. - commande murale par bouton pression - sytème anti-vendalisme. - 1 jeu de fixations tire-fond Il sera de plus installé une barre de relevage chromée diam. 30 longueur 50 cm. Localisation : Sanitaire public PMR 9.2 Lavabos Fourniture et pose de lavabos type KHEOPS accès PMR Il sera équipé de : - 1 robinet mitigeur ORYUS avec clapet anti-retour et flexibles Réf. D 1508 AA - 1 bonde à grille - 1 siphon à culot laiton Localisation : Sanitaires Handicapés Fourniture et pose de lavabos suspendus en inox accès PMR Il sera équipé de : - 1 robinet mural eau froid uniquement à commande par bouton pressoir temporisé avec clapet anti-retour et flexibles - 1 bonde à grille en inox - 1 siphon à culot laiton déporté en local technique. Localisation : Sanitaires publics Cuvettes WC Fourniture et pose de cuvette WC Elles seront équipées de : - 1 réservoire hydropneumatique type «Trombe» de chez GEBERIT ou équivalent, avec robinet d arrêt, équipé d un clapet anti-retour, écrou et joint, capacité 11,5 à 12 litres d eau - commande par bouton pression - 1 jeu de fixations tire-fond - 1 abattant double réf P 5114 Localisation : Sanitaires femmes et hommes, sanitaires hommes et femmes en cuisine 9.4 Lavabos Fourniture et pose de lavabos type KHEOPS Il sera équipé de : - 1 robinet mitigeur ORYUS avec clapet anti-retour et flexibles Réf. D 1508 AA - 1 bonde à grille - 1 siphon à culot laiton Localisation : Sanitaires femmes et hommes
10 62 Grenay - Place Daniel Breton Lavabos inox Fourniture et pose de lavabos inox suspendus solidement fixés par platine métallique boulonnée à travers la cloison en parpaings Il sera équipé de : - commande murale par bouton pression - sytème anti-vendalisme. - 1 siphon à culot laiton déporté dans le local technique Les évacuations côté pubic seront reforcées. Localisation : Sanitaires publics Urinoirs Urinoir, type CONQUE murale, robinet poussoir temporisé- bonde siphoïde à crépine, pose de face et d angle sur pattes d'attaches Localisation : Sanitaires hommes Urinoirs muraux en inox, robinet poussoir temporisé mural commandant une bonde siphoïde à crépine placée dans le local technique, pose de face sur pattes d'attaches Localisation : Sanitaires pubics Vidoir Fourniture et pose d'un vidoir de type "SERVICE" en Grès de Révin, blanc de chez PORCHER n , compris grille porte seau inox n 066.9, bonde à grille n 020.0, mitigeur mural D 1254 AA et siphon à culot laiton. Fixation au mur par 4 vis. Localisation : Entretien 9.8 Siphon de sol Fourniture de siphons de sol en inox de diamètre 200 mm visitable à panier, compris garde d eau anti-odeur. Localisation : préparation chaude, laverie, préparation froide, légumerie, sanitaires hommes et femmes et dégagement cuisine. 9.9 Equipements en attente En plus des appareils sanitaires décrits à l'article ci avant, l'entreprise du présent lot prévoira les dispositions en attentes suivants : Attentes pour les appareils de cuisine compris lave mains. Fourniture et pose d'attente d'évacuation bouchonnée et siphonnée pour ces appareils compris toutes sujétions. Fourniture et pose de robinet d'alimentation en attente pour ces appareils compris reprise sur le réseau général d'alimentation eau froide et toutes sujétions de fourniture, de pose et de mise en œuvre. Localisation : toutes les pièces de la cuisine 9.10 Accessoirs En plus des appareils sanitaires décrits à l'article ci avant, l'entreprise du présent lot prévoira les accessoirs suivants : distributeur de papier toilette Réf 565 (1 par toilette), distributeur de savon liquide (un par lavabos sanitaires de la salle), porte serviette à dérouler (un par sanitaire de la salle).