Source: http://docplayer.fi/30414-Rakennuksen-energiatodistus-ja-energiatehokkuusluvun-maarittaminen.html
Timestamp: 2018-05-25 01:57:29+00:00
Document Index: 6761622

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

2 Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään uudispientalon energiatodistus ja sen energiatehokkuusluvun määrittäminen rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (765/2007) ja rakentamismääräyskokoelman osan D5 (Rakennusten energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet 2007) mukaisesti. Kuvissa 1 ja 2 esitetään esimerkkipientalolle laadittu energiatodistus. Rakennuksen energiatodistusasetuksen mukainen energiatehokkuusluvun laskenta esitetään yksityiskohtaisesti kohdissa 1 5. ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: Osoite: Kotikatu 1 Rakennustunnus: D Helsinki Asuntojen lukumäärä: 1 Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen ja on annettu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä erillisen tarkastuksen yhteydessä ET luku Vähän kuluttava Paljon kuluttava Rakennuksen ET luokka Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET luku, kwh/brm²/vuosi): 222 Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Pienet asuinrakennukset Energiatehokkuusluokitus perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen. Todellinen kulutus riippuu rakennuksen sijainnista, asukkaiden lukumäärästä ja asumistottumuksista. BD ENERGIATODISTUKSEN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuksen laajuustiedot Bruttoala 163 brm² Rakennustilavuus 522 rak m³ Ilmatilavuus 382 m³ Huoneistoala 147 hum² Henkilömäärä 4 Rakenteet Rakennusosat Pinta U arvo ala (m²) (W/m²K) Ulkoseinät Tiiliverhoiltu puurunko, 175 mm mineraalivilla 90 0,24 Kevytsoraharkko 350. Eristemateriaali EPS 23 0,24 Yläpohja Harjakatto, 100 mm mineraalivillalevy+ 200 mm puhallusvilla 147 0,15 Alapohja Maanvarainen teräsbetonilaatta 70 mm, EPS 100 mm 147 0,24 1 m:n reuna alueella 150 mm. Maaperä moreenia. Ovet Puualumiinirunko. Eristemateriaali EPS 8,2 1,4 Ikkunat Pohjoiseen MSE puualumiini, karmi 170, sel.lasi 8,8 1,4 g kohtisuora 0,55 F kehä 0,75 Itään MSE puualumiini, karmi 170, sel.lasi 1,3 1,4 0,55 0,75 Etelään MSE puualumiini, karmi 170, sel.lasi 11,1 1,4 0,55 0,75 Länteen MSE puualumiini, karmi 170, sel.lasi 3,2 1,4 0,55 0,75 Tehollinen lämpökapasiteetti C rak omin, Wh/(brm² K) 70 Ilmanvaihto Rakennuksen ilmanvuotoluku n 50 Ilmanvaihdon poistoilmavirta Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde Vedenkulutus Lämpimän käyttöveden kulutus Huoneistokohtainen vedenmittaus ja laskutus kyllä x ei Lämmitysjärjestelmät Lämmönkehitys Kaukolämpö sisältää käyttöveden lämmityksen kyllä x ei Lämmönjakotapa Vesikiertoinen lattialämmitys, 40/35 C Lämmönvaraajat 4 0, /h m³/s % 73 m³/vuosi Todistuksen antaja: Pekka Pääsuunnittelija Todistuksen tilaaja: Matti Meikäläinen Lämpimän käyttöveden kiertojohto kyllä x ei kiertojohtoon on liitetty märkätilojen lämmityslaitteita kyllä ei x Energiatehokkuusluvun laskenta Allekirjoitus: Todistuksen antamispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Lämmitysenergian kulutus Laitesähköenergian kulutus Jäähdytysenergian kulutus Rakennuksen energiankulutus yhteensä Rakennuksen energiatehokkuusluku kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi 222 kwh/brm²/vuosi Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja annettuun ympäristöministeriön asetukseen energiatodistuksesta. Tämä energiatodistus on asetuksen lomakkeen 1 mukainen. Kuva 1. Esimerkkipientalon energiatodistuksen etusivu. Todistus on tehty lomakkeelle 1: Pienet asuinrakennukset. Todistus perustuu laskennalliseen kulutukseen ja on annettu rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Todistus on voimassa 10 vuotta. Kuva 2. Esimerkkipientalon energiatodistuksen laskennan lähtötiedot osa. 1
4 Taulukko 1. Pientalon laajuustiedot. Rakennustilavuus 522 rak m³ Bruttoala 163 brm² Kerroskorkeus 3,0 m Huonekorkeus 2,6 m Ilmatilavuus, V, lämpimät tilat 382 m³ Julkisivupinta ala 146 m² Ikkunoiden pinta ala 24,5 m² Taulukko 2. Pientalon rakennusosien tiedot. Rakennusosat Pinta U arvo ala (m²) (W/m²K) Ulkoseinät Tiiliverhoiltu puurunko, 175 mm mineraalivilla 90 0,24 Kevytsoraharkko 350. Eristemateriaali EPS 23 0,24 Yläpohja Harjakatto, 100 mm mineraalivillalevy mm puhallusvilla 147 0,15 Alapohja Maanvastainen teräsbetonilaatta 70 mm, EPS 100 mm, 147 0,24 1 m:n reuna alueella 150 mm. Alapohjan alapuolinen maa on moreenia. Ovet Puualumiinirunko. Eristemateriaali EPS 8,2 1,4 Ikkunat Pohjoiseen MSE puualumiini, karmi 170, sel.lasi 8,8 1,4 Itään MSE puualumiini, karmi 170, sel.lasi 1,3 1,4 Etelään MSE puualumiini, karmi 170, sel.lasi 11,1 1,4 Länteen MSE puualumiini, karmi 170, sel.lasi 3,2 1,4 3
5 2 Pientalon ET luvun laskenta Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan rakennuksen energiatehokkuusluvulla (ET luku). Pientalon ET luku on rakennuksen energiankulutus vuodessa jaettuna bruttoalalla. Rakennuksen energiankulutus E rakennus on rakennuksen lämmitysenergian, laitteiden sähköenergian ja tilojen jäähdytysenergian yhteenlaskettu kulutus (taulukko 3) ja se lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 3.6. Rakennuksen energiankulutuksen laskenta esitetään yksityiskohtaisesti kohdissa 3 5. Esimerkkinä olevan pientalon ET luvun laskenta esitetään seuraavassa yhtälössä. E ET luku = A rakennus [ Q + W Q ] lämmitys laitesähkö + = A jäähdytys, tilat [ kwh/vuosi kwh/vuosi + 0 kwh/vuosi] = brm kwh/vuosi 2 2 = 221,7 kwh/brm /vuosi = 222 kwh/brm /vuosi brm = Taulukko 3. RakMk osan D5 mukaan laskettu rakennuksen energiankulutus. Rakennuksen lämmitysenergian kulutus, Q lämmitys Laitteiden sähköenergian kulutus, W laitesähkö Tilojen jäähdytysenergian kulutus, Q jäähdytys, tilat Rakennuksen energiankulutus, E rakennus kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi
7 Taulukko 5. RakMk osan D5 mukaan laskettu rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus. Rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia Rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus, Q lämmitys, tilat kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi Käyttöveden lämmityksen energiankulutus Käyttöveden lämmityksen energiankulutus Q lkv on käyttöveden lämmityksen tarvitseman lämpöenergian (nettoenergiantarve) ja käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergian yhteenlaskettu energia ja se lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 3.10 kuukausittain. Taulukossa 6 esitetään käyttöveden kulutus, lämmitystarve, käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia ja lämmitysenergiankulutus. Käyttöveden lämmityksen tarvitsema energia lasketaan RakMk D5 luvussa 5 kuvatulla tavalla. Lämpimän käyttöveden energiankulutus lasketaan henkilöä kohti lasketun ominaiskulutuksen avulla. Rakennuksen henkilömääränä käytetään arvoa 4 (= makuuhuoneiden lukumäärä + 1). Ominaiskulutus valitaan RakMk D5 taulukosta 5.1. Koska vesi laskutetaan kulutusmittauksen perusteella, vedenkulutuksena käytetään laskelmissa arvoa 50 dm³/henkilö vuorokaudessa. Lämpimän käyttöveden lämpötilaerona (T lkv T kv ) on käytettävä arvoa 50 C (ET asetuksen liitteen 2 kohta 1.2.2). Tämän monisteen kohdassa esitetään käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergioiden laskenta. 6
8 Taulukko 6. RakMk osan D5 mukaan laskettu käyttöveden kulutus, lämmitystarve, käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia ja lämmitysenergiankulutus. Lämpimän käyttöveden kulutus Käyttöveden lämmityksen tarvitsema lämpöenergia Käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia Käyttöveden lämmityksen energiankulutus, Q lkv m³ kwh kwh kwh Tammikuu 6, Helmikuu 5, Maaliskuu 6, Huhtikuu 6, Toukokuu 6, Kesäkuu 6, Heinäkuu 6, Elokuu 6, Syyskuu 6, Lokakuu 6, Marraskuu 6, Joulukuu 6, Koko vuosi
9 3.3 Tilojen lämmityksen nettoenergiantarve Rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve Q lämmitys, tilat, netto on rakennuksen lämpöhäviöenergioiden ja lämmityksessä lämpökuormista hyödynnettävien energioiden erotus ja se lasketaan RakMk D5 kaavalla 3.9 kuukausittain. Taulukossa 7 esitetään tilojen lämmityksen nettoenergiantarpeen laskenta. Lämpökuormista hyödynnettävä energia lasketaan RakMk osan D5 kohdan 8.5 mukaan. Lämpökuormien lämpöenergian hyödyntämisasteen laskenta esitetään tämän monisteen kohdassa Rakennuksen lämpöhäviöenergian laskenta esitetään tämän monisteen kohdassa Lämpökuormien laskenta esitetään tämän monisteen kohdassa Taulukko 7. Lämpökuormista lämmityksessä hyödynnetyt lämpöenergiat (RakMk osan D5 kaava 8.12) ja rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve (RakMk osan D5 kaava 3.9). Rakennuksen lämpöhäviöenergia yhteensä A Lämpökuormat yhteensä B Lämpökuormien lämpöenergian hyödyntämisaste C Lämpökuormista hyödynnettävä energia D = B C Rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve, Q lämmitys, tilat, netto E = A D kwh kwh kwh kwh Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu , Huhtikuu , Toukokuu , Kesäkuu , Heinäkuu , Elokuu , Syyskuu , Lokakuu , Marraskuu , Joulukuu , Koko vuosi % Rakennuksen lämpöhäviöenergiat Rakennuksen lämpöhäviöenergiat lasketaan RakMk osan D5 luvussa 4 kuvatulla tavalla. Rakennuksen sisälämpötilana käytetään arvoa T s = +21 C. Ulkoilman lämpötiloina käytetään RakMk osan D5 liitteen 1 taulukon L1.4 arvoja (Jyväskylä 1979). Kohdissa esitetään rakennuksen lämpöhäviöenergioiden laskenta Rakennuksen lämpöhäviöenergioiden summa Taulukossa 8 esitetään RakMk osan D5 mukaan laskettu rakennuksen lämpöhäviöenergia yhteensä eli rakenteiden läpi johtuvan energian, vuotoilman lämmityksen tarvitseman energian ja ilmanvaihdon lämmityksen tarvitseman energian summa. 8
11 3.4.3 Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia Vuotoilmakertoimena käytetään arvoa 0,16 1/h (vaihtoa tunnissa), joka vastaa rakennuksen vaipan ilmatiiviyttä kuvaavaa ilmanvuotolukua n 50 = 4 1/h. Esimerkkirakennuksen ilmatilavuus on 382 m³. RakMk osan D5 kaavalla 4.7 laskemalla saadaan vuotoilmavirraksi 0,017 m³/s. Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia Q vuotoilma lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 4.5. Laskentatulokset kuukausittain esitetään taulukossa 10. Taulukko 10. RakMk osan D5 mukaan laskettu vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia. Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia, Q vuotoilma kwh Tammikuu 479 Helmikuu 455 Maaliskuu 358 Huhtikuu 305 Toukokuu 162 Kesäkuu 90 Heinäkuu 91 Elokuu 94 Syyskuu 191 Lokakuu 292 Marraskuu 317 Joulukuu 423 Koko vuosi Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ja lämmöntalteenotto Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia Q iv lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 4.9 kuukausittain. ET luvun laskennassa käytettävä poistoilmavirta määritetään siten, että rakennuksen ilmanvaihtuvuus on jatkuvasti 0,5 1/h. Esimerkkirakennuksen ilmatilavuus on 382 m³ ja poistoilmavirta on 191 m³/h eli 0,053 m³/s. Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhde lasketaan esimerkissä RakMk osan D5 kaavalla Suunnitellun ilmanvaihtokoneen valmistajan ilmoittama lämmöntalteenoton tuloilman lämpötilasuhde on 50 %, kun tulo ja poistoilmavirta ovat yhtä suuret. Vuosihyötysuhteena voidaan käyttää arvoa 30 % (= 0,6 50 %). Kesäkuukausina LTO ei ole käytössä. Ilmanvaihdon LTO:lla talteenotettu energia Q LTO lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 4.12 kuukausittain. Taulukossa 11 esitetään ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ja LTO:lla talteenotettu energia kuukausittain. 10
12 Taulukko 11. RakMk osan D5 mukaan laskettu ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ja LTO:lla talteenotettu energia. Kesä, heinä ja elokuussa LTO on pois käytöstä. Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ilman LTO:a LTO:lla talteenotettu energia kwh Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia, Q iv kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat lasketaan RakMk D5 luvussa 6 kuvatulla tavalla. Seuraavissa kohdissa esitetään tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergioiden laskenta Tilojen lämmitysjärjestelmä Rakennuksen tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat Q lämmitys, tilat, häviöt määritetään RakMk osan D5 kaavan 6.1 ja kohtien avulla. Kaukolämmön lämmönjakokeskuksen lämmönkehityksen lämpöhäviöenergia on 2000 kwh vuodessa (RakMk osan D5 taulukko 6.1). Tämä jaetaan eri kuukausille niiden pituuksien suhteessa. Häviöenergia sisältää myös lämpimän käyttöveden tuoton lämpöhäviöenergian. Vesikiertoisen lattialämmityksen lämmönjakelun lämpöhäviöenergia on 5 kwh/brm², lämmön luovutuksen lämpöhäviöenergia on 15 kwh/brm² ja lämmön säädöstä johtuva lämpöhäviöenergia on 4 kwh/brm² vuodessa (RakMk osan D5 taulukko 6.1). Nämä jaetaan eri kuukausille RakMk osan D5 taulukossa 6.1 (alaviite 3) esitetyissä suhteissa. Taulukossa 12 esitetään tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat. 11
13 Taulukko 12. RakMk osan D5 mukaan lasketut tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat. Tilojen lämmönkehityksen lämpöhäviöenergia Tilojen lämmitysjärjestelmän (jakelu, luovutus ja säätö) lämpöhäviöenergia Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia yhteensä Q lämmitys, tilat, häviöt kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi Käyttöveden lämmitysjärjestelmä Lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia Q lkv, häviö määritetään RakMk D5 kaavan 6.2 ja kohtien avulla. Tässä esimerkissä lämpimän käyttöveden lämmönkehityksen lämpöhäviöenergia sisältyy tilojen lämmityksen lämpöhäviöenergiaan eikä sitä tässä yhteydessä lisätä käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiaan. Käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia sisältää vain lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöenergian, joka on 15 kwh/brm² vuodessa (RakMk osan D5 taulukko 6.2). Tämä jaetaan eri kuukausille niiden pituuksien suhteessa. Taulukossa 13 esitetään käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat. 12
14 Taulukko 13. RakMk osan D5 mukaan lasketut käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat. Tässä esimerkissä käyttöveden lämmönkehityksen lämpöhäviö sisältyy tilojen lämmönkehityksen lämpöhäviöenergiaan. Käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia yhteensä, Q lkv, häviö kwh Tammikuu 208 Helmikuu 188 Maaliskuu 208 Huhtikuu 201 Toukokuu 208 Kesäkuu 201 Heinäkuu 208 Elokuu 208 Syyskuu 201 Lokakuu 208 Marraskuu 201 Joulukuu 208 Koko vuosi Lämpökuormat Rakennukseen tulee lämpökuormia siellä tapahtuvasta toiminnasta, etenkin valaistuksesta ja ihmisistä sekä ikkunoista sisään tulevasta auringon säteilyenergiasta, jotka voidaan osittain hyödyntää rakennuksen lämmityksessä. Lämpökuormaenergia voidaan hyödyntää vain sillä edellytyksellä, että samanaikaisesti esiintyy lämmitystarvetta ja että säätölaitteet vähentävät muun lämmön tuottoa vastaavalla määrällä. Lämpökuormat ja niiden hyödyntäminen lasketaan RakMk D5 luvussa 8 kuvatulla tavalla. Taulukossa 14 esitetään lasketut lämpökuormat kuukausittain. Taulukossa 15 esitetään lämpökuormien lämpöenergian hyödyntämisasteen laskenta kuukausittain Henkilöiden luovuttama lämpöenergia Henkilöiden luovuttama lämpöenergia lasketaan RakMk D5 taulukon 8.1. mukaisesti, kertomalla pientalon ominaislämpöenergia (8 kwh/brm² vuodessa) rakennuksen bruttopinta alalla. Vuotuinen lämpöenergia jaetaan eri kuukausille niiden pituuksien suhteessa Lämmityslaitteista vapautuva lämpökuormaenergia Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiasta ja lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiasta lämpökuormaksi tuleva osuus lasketaan RakMk D5 kohtien ja mukaisesti. Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiasta 70 % ja lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiasta 50 % tulee lämpökuormaksi. Lisäksi käyttöveden 13
15 lämmitysenergiantarpeesta (taulukko 6) 30 % tulee lämpökuormaksi. Lämpökuormaenergia lasketaan lämpöhäviöenergiasta kuukausittain Valaistuksesta ja sähkölaitteista vapautuva lämpökuormaenergia Valaistuksesta, ilmanvaihtojärjestelmästä ja muista sähkölaitteista tuleva lämpökuormaenergia lasketaan RakMk D5 taulukon 8.3 mukaisesti, kertomalla pientalon ominaisarvo (32 kwh/brm² vuodessa) rakennuksen bruttopinta alalla. Tässä esimerkkilaskelmassa lämpökuormaenergia jaetaan eri kuukausille niiden pituuksien suhteessa Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 8.6 kuukausittain. Säteilyenergia sisältää sekä ikkunoista rakennuksen sisälle suoraan tulevan että välillisesti ikkunaan absorboituneena lämpönä sisälle rakennukseen tulevan energian. Auringon kokonaissäteilyenergioina ilmansuunnittain ja kuukausittain käytetään RakMk osan D5 liitteen 1 taulukon L1.4 arvoja (Jyväskylä 1979). Ikkunan valoaukon kohtisuoran auringonsäteilyn kokonaisläpäisykertoimen arvona käytetään g kohtisuora = 0,55 (RakMk osan D5 taulukko 8.4). Ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykertoimeksi saadaan g = 0,50 (RakMk osan D5 kaava 8.7). Kehäkertoimen F kehä arvona käytetään rakennuksen ikkunoille arvoa 0,75 (RakMk osan D5 kohta 8.4.3). Verhokertoimen F verho arvona käytetään arvoa 1,0 loka huhtikuussa ja arvoa 0,3 toukosyyskuussa (ET asetuksen liitteen 2 kohta 1.2.4). Ympäristön varjostusten korjauskertoimina F ympäristö käytetään RakMk D5 taulukon 8.6 varjostuskulman 15 arvoja (ET asetuksen liitteen 2 kohta 1.2.4). Ylävarjostuksen korjauskertoimena F ylävarjostus ja sivuvarjostuksen korjauskertoimena F sivuvarjostus käytetään kaikkiin ilmansuuntiin arvoa 1,0 (ET asetuksen liitteen 2 kohta 1.2.4). 14
16 3.6.5 Lämpökuormat yhteensä Taulukossa 14 esitetään kohtien mukaan lasketut lämpökuormat ja niiden summa Q lämpökuorma kuukausittain. Taulukko 14. RakMk osan D5 mukaan lasketut lämpökuormat (RakMk osan D5 kaava 8.11). Lämpökuorma henkilöistä Lämpökuorma sähkölaitteista Lämpökuorma lämmityslaitteista Lämpökuorma lämpimän käyttöveden laitteista Ikkunoiden kautta tuleva auringon säteilyenergia Lämpökuormat yhteensä, Q lämpökuorma kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi Lämpökuormien lämpöenergian hyödyntämisaste Lämpökuormien hyödyntämisaste lämpö kuukausittain (taulukko 15) lasketaan RakMk osan D5 kaavalla 8.13 tai Hyödyntämisasteen laskennassa tarvitaan rakennuksen aikavakio (RakMk osan D5 kaava 8.18) sekä lämpökuormien ja lämpöhäviön suhde (RakMk osan D5 kaava 8.16). Aikavakio riippuu rakennuksen sisäpuolisesta tehollisesta lämpökapasiteetista ja rakennuksen ominaislämpöhäviöstä. Rakennuksen sisäpuolinen lämpökapasiteetti vaikuttaa lämmön varastoitumiseen rakenteisiin. Siten se vaikuttaa sekä lämmitys että jäähdytysenergian kulutukseen että sisälämpötiloihin. Suhteellinen, rakennuksen koosta riippumaton, lämpökapasiteettia kuvaava suure on rakennuksen aikavakio, joka on lämpökapasiteetin suhde ominaislämpöhäviöön. Rakennusten aikavakioiden suuruusluokka on noin 1 7 vuorokautta. Rakennuksen lämpökapasiteetti on vakio, mutta ominaislämpöhäviö riippuu muun muassa ilmanvaihdon ilmavirrasta ja on siten muuttuva. Tehollisen lämpökapasiteetin C rak arvona käytetään esimerkissä arvoa 70 Wh/(brm² K) (RakMk osan D5 taulukko 8.9, keskiraskas I). Tämä vastaa esimerkkinä olevaa pientaloa parhaiten. Ominaislämpöhäviö lasketaan RakMk osan D5 kaavalla Tämä lasketaan rakennuksen yhteenlasketusta lämpöhäviöenergiasta (laskettu taulukkoon 8), josta on vähennetty tuloilman jälkilämmityspatterin lämmitysenergiankulutus (RakMk osan D5 kaava 8.17). Tuloilman 15
17 jälkilämmityspatterin lämmitysenergiankulutus lasketaan RakMk osan D5 kaavalla Tässä esimerkissä tuloilman lämpötilan asetusarvo on 15 C ja tuloilmavirta on 90 % poistoilmavirrasta. Taulukko 15. Lämpökuormien lämpöenergian hyödyntämisaste (RakMk osan D5 kaava 8.13 tai 8.14). Rakennuksen lämpöhäviö energia yhteensä A Tuloilman jälkilämmityspatteri B Lämpöhäviöenergia ilman tuloilman jälkilämmityspatteria C=A B Lämpökuormat yhteensä D Lämpökuormaenergian suhde lämpöhäviöenergiaan D/C Rakennuksen ominaislämpöhäviö Aikavakio Lämpökuormien lämpöenergian hyödyntämisaste, lämpö kwh kwh kwh kwh W/K h Tammikuu , ,998 Helmikuu , ,996 Maaliskuu , ,986 Huhtikuu , ,958 Toukokuu , ,927 Kesäkuu , ,828 Heinäkuu , ,829 Elokuu , ,842 Syyskuu , ,962 Lokakuu , ,980 Marraskuu , ,988 Joulukuu , ,997 Koko vuosi % 16
18 4 Laitteiden sähköenergiankulutuksen laskenta Laitteiden sähköenergiankulutus lasketaan RakMk D5 luvussa 7 kuvatulla tavalla. Rakennuksen laitteiden sähkönkulutus W laitesähkö lasketaan kertomalla RakMk D5 taulukosta 7.1 saatu rakennustyyppikohtainen ominaissähkönkulutus rakennuksen bruttopinta alalla. Tässä esimerkissä vuotuinen sähkönkulutus jaetaan eri kuukausille niiden pituuksien suhteessa. Rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus on valaistussähkön, ilmanvaihtojärjestelmän sähkön ja muun laitesähkön yhteenlaskettu kulutus ilman tilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen käytettyä sähköä. Taulukossa 16 esitetään esimerkkipientalon laitteiden sähkönkulutus kuukausittain. Taulukko 16. Esimerkkipientalon laitteiden sähkönkulutus (RakMk osan D5 taulukko 7.1). Valaistusjärjestelmän sähkönkulutus Ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus Muiden laitteiden sähkönkulutus Laitteiden sähkönkulutus yhteensä W laitesähkö kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi Tilojen jäähdytysenergiankulutuksen laskenta Rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus (jäähdytysjärjestelmään tuotu jäähdytysenergia) Q jäähdytys, tilat lasketaan RakMk D5 kaavalla Jäähdytysenergiankulutus sisältyy rakennuksen energiankulutukseen vain niissä tapauksissa, joissa rakennus varustetaan jäähdytysjärjestelmällä. Esimerkkipientaloa ei ole varustettu tilojen jäähdytysjärjestelmällä. ET luvun laskennassa rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutuksena (taulukko 3) käytetään arvoa 0 kwh. 17
19 6 Uudispientalon energiatodistus Kuvissa 4 ja 5 esitetään esimerkkipientalolle laadittu energiatodistus. ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: Osoite: Kotikatu 1 Rakennustunnus: D Helsinki Asuntojen lukumäärä: 1 Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen ja on annettu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä erillisen tarkastuksen yhteydessä ET luku Vähän kuluttava Paljon kuluttava Rakennuksen ET luokka BD Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET luku, kwh/brm²/vuosi): 222 Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Pienet asuinrakennukset Energiatehokkuusluokitus perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen. Todellinen kulutus riippuu rakennuksen sijainnista, asukkaiden lukumäärästä ja asumistottumuksista. Todistuksen antaja: Pekka Pääsuunnittelija Todistuksen tilaaja: Matti Meikäläinen Allekirjoitus: Todistuksen antamispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja annettuun ympäristöministeriön asetukseen energiatodistuksesta. Tämä energiatodistus on asetuksen lomakkeen 1 mukainen. Kuva 4. Esimerkkipientalon energiatodistuksen etusivu. 18
20 ENERGIATODISTUKSEN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuksen laajuustiedot Bruttoala 163 brm² Rakennustilavuus 522 rak m³ Ilmatilavuus 382 m³ Huoneistoala 147 hum² Henkilömäärä 4 Rakenteet Rakennusosat Pinta U arvo ala (m²) (W/m²K) Ulkoseinät Tiiliverhoiltu puurunko, 175 mm mineraalivilla 90 0,24 Kevytsoraharkko 350. Eristemateriaali EPS 23 0,24 Yläpohja Harjakatto, 100 mm mineraalivillalevy+ 200 mm puhallusvilla 147 0,15 Alapohja Maanvarainen teräsbetonilaatta 70 mm, EPS 100 mm 147 0,24 1 m:n reuna alueella 150 mm. Maaperä moreenia. Ovet Puualumiinirunko. Eristemateriaali EPS 8,2 1,4 Ikkunat Pohjoiseen MSE puualumiini, karmi 170, sel.lasi 8,8 1,4 0,55 0,75 Itään MSE puualumiini, karmi 170, sel.lasi 1,3 1,4 0,55 0,75 Etelään MSE puualumiini, karmi 170, sel.lasi 11,1 1,4 0,55 0,75 Länteen MSE puualumiini, karmi 170, sel.lasi 3,2 1,4 0,55 0,75 Tehollinen lämpökapasiteetti C rak omin, Wh/(brm² K) 70 Ilmanvaihto Rakennuksen ilmanvuotoluku n 50 Ilmanvaihdon poistoilmavirta Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde Vedenkulutus Lämpimän käyttöveden kulutus Huoneistokohtainen vedenmittaus ja laskutus kyllä x ei Lämmitysjärjestelmät Lämmönkehitys Kaukolämpö sisältää käyttöveden lämmityksen kyllä x ei Lämmönjakotapa Vesikiertoinen lattialämmitys, 40/35 C Lämmönvaraajat g kohtisuora 4 0, F kehä 1/h m³/s % 73 m³/vuosi Lämpimän käyttöveden kiertojohto kyllä x ei kiertojohtoon on liitetty märkätilojen lämmityslaitteita kyllä ei x Energiatehokkuusluvun laskenta Lämmitysenergian kulutus Laitesähköenergian kulutus Jäähdytysenergian kulutus Rakennuksen energiankulutus yhteensä Rakennuksen energiatehokkuusluku kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi 222 kwh/brm²/vuosi Kuva 5. Esimerkkipientalon energiatodistuksen laskennan lähtötiedot osa. 19
Esimerkkejä hyvistä energiaa ja ympäristöä. Euroopan uimahalleissa ja kylpylöissä. säästävistä ratkaisuista Keskipohjolan ja
Esimerkkejä hyvistä energiaa ja ympäristöä säästävistä ratkaisuista Keskipohjolan ja Euroopan uimahalleissa ja kylpylöissä ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 82:2007 Julkaisu rahoitettu osittain Euroopan
Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS Wasa Station L1+ suunnittelu Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 ENERGIANKULUTUKSEN PIENENTÄMINEN JA HUIPPUTEHOJEN HALLINTA...