Source: http://docplayer.fi/835177-D3-laskentaopas-valaistuksen-erillistarkastelut-kokonaisenergiatarkastelun-osana-rakmk-d3-2012-mukaan-xx-xx-2014-ymparistoministerio.html
Timestamp: 2017-02-27 10:12:19+00:00
Document Index: 25381922

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

D3 laskentaopas. Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana. RakMK D mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ - PDF
D3 laskentaopas. Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana. RakMK D mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Download "D3 laskentaopas. Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana. RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ"
1 D3 laskentaopas Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana RakMK D mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ2 Esipuhe Tässä oppaassa tarkennetaan rakentamismääräyskokoelman osan D3 vaatimusta valaistustason erillisselvityksestä. Valaistustason erillisselvitys vaaditaan energialaskennan lähtötietojen osana käytettäessä käyttötarkoitusluokan kokonaisenergiankulutuksen laskennassa pienempää valaistuksen tehotiheyttä [W/m 2 ], kuin mitä Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012 taulukossa 3 on esitetty. Oppaassa on laskentaesimerkein tarkasteltu kolmen eri käyttötarkoitusluokan kriittisen tilan valaistustason säilymistä ja esitetty ratkaisupolku siitä, miten suunnittelussa on mahdollista osoittaa riittävän valaistustason täyttyminen. Laskelmien tuloksena saadaan valaistusvoimakkuudelle ja valaistusvoimakkuuden tasaisuudelle laskennalliset arvot, jotka esitetään osana rakennuksen energiaselvitystä. Lisäksi oppaassa selvennetään, kuinka valaistuksen erillistarkastelun arvoja käytetään osana rakennuksen kokonaisenergiatarkastelua. Oppaan sovellusesimerkit, suositukset ja lisätiedot eivät sellaisenaan ole rakentamismääräyskokoelman määräysten tai ohjeiden tasoisia kannanottoja, jotka sitoisivat suunnittelua ja rakentamista. Oppaan tarkoituksena on havainnollistaa määräystenmukaisuuden osoittamista ja selventää määräysten ja ohjeiden tulkintaa ja kohdentumista. Opas on laadittu ympäristöministeriön toimeksiannosta. Vastaavana asiantuntijana on toiminut DI Kimmo Liljeström, valaistusasiantuntijana DI Anne Jokiranta ja energialaskennan asiantuntijana DI Minna Hurme Optiplan Oy:stä. Asuintilan valaistuslaskelman laatijana on toiminut DI Santeri Sirén Skanska Oy:stä. Työtä on ympäristöministeriön puolesta valvonut ja ohjannut rakennusneuvos Pekka Kalliomäki. Ohjausryhmään on kuulunut lisäksi tekniikan lisensiaatti Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy:stä ja DI Pellervo Matilainen Skanska Oy:stä. 33 Sisältö 1 Johdanto Määritelmiä ja käsitteitä Valaistusta käsittelevät rakentamismääräykset, standardit ja ohjeet Rakentamismääräykset suunnitteluprosessissa Rakentamismääräykset Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet Maankäyttö- ja rakennusasetus Standardit ja ohjeet Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta, ohjeet Sisäilmastoluokitus Muita valaistusstandardeja ja ohjeita Valaistustason erillisselvityksen laatimisohjeet Valaistustason määrittäminen Asuintilojen valaistustason laskenta Toimistotilojen valaistustason laskenta Liiketilojen valaistustason laskenta Muut tilat Ohjeistus laskentasäännöistä Kriittisen tilan valintakriteerit Kriittisen tilan mallin laatiminen Kriittisen tilan mallin valaistuslaskennan ohjeistus Esimerkkejä valaistuksen erillistarkasteluista Asuinrakennuksen valaistustason erillisselvitys Asuintilan valaistuslaskenta Asuintilan valaistuslaskennan lähtötiedot ja tulosten esittäminen Toimistorakennuksen valaistustason erillisselvitys Toimistotilan valaistuslaskenta Toimistotilan valaistuslaskennan lähtötiedot ja tulosten esittäminen Liikerakennuksen valaistustason erillisselvitys Liiketilan valaistuslaskenta Liiketilan valaistuslaskennan lähtötiedot ja tulosten esittäminen E-lukulaskenta valaistuksen näkökulmasta Keskimääräisen valaistuksen tehotiheyden laskeminen Esimerkkilaskenta valaistuksen tehotiheydelle Esimerkkilaskenta valaistuksen energiankulutukselle LIITE 1 Lähtötietolomake valaistustason erillistarkastelulle LIITE 2 Tuloslomake valaistustason erillistarkastelulle4 1 Johdanto Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 Rakennuksen energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012 on esitetty rakennuksen standardikäyttö ja energialaskennassa käytettävät sisäiset lämpökuormat lämmitettyä nettoalaa kohti. Standardikäyttö ja sisäiset lämpökuormat sisältävät myös E-luvun laskennassa käytettävät valaistuksen tehotiheyden arvot uudisrakennuksille. Pienempää valaistuksen tehotiheyttä voidaan kuitenkin käyttää, mikäli valaistustason säilymisestä esitetään erillisselvitys energialaskennan lähtötietojen osana. Opas käsittelee rakentamismääräyskokoelman osan D3 erillisselvitystä valaistustason säilymisen osoittamisesta. Erillisselvitys tulee laatia käytettäessä pienempiä valaistuksen tehotiheysarvoja, kuin mitä on esitetty D3-määräyskokoelman taulukossa 3. Lisäksi se pyrkii selventämään määräyksiin liittyviä tulkintoja ja esimerkein havainnoimaan valaistuksen huomioimista rakennuksen kokonaisenergiatarkastelussa. Opas käsittelee valaistusta määräystenmukaisuuden osoittamisen kannalta. Valaistuksen energiataloudellisuutta tulisi kuitenkin tarkastella erikseen, sillä määräykset eivät ota siihen kantaa. Oppaassa esitetään esimerkkilaskelmia valaistustasotarkasteluista ja niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Esimerkkilaskelmat on laadittu havainnollistaen energiatehokkuuden huomioimisen tärkeyttä valaistussuunnitteluprosessissa. Energialaskennan valaistuksen erillisselvityksen mallidokumentaatio on esitetty oppaan liitteissä. Valaistuksen huomioimista E-lukulaskennassa on havainnollistettu laatimalla esimerkkilaskenta asuinrakennuksen energiankulutuksesta. E-lukulaskennassa valaistuksen sähkönkulutus lasketaan rakentamismääräyskokoelman osan D3 mukaisesti. Oppaan rakenne valaistussuunnitteluprosessiin ja energialaskentaan peilattuna on esitetty kuvassa 1. Kuva 1 Oppaan rakenne valaistussuunnittelun ja energialaskennan näkökulmasta 55 2 Määritelmiä ja käsitteitä Tässä oppaassa tarkoitetaan: 1) alenemakertoimella valaistusasennuksen tietyn käyttöajan jälkeistä keskimääräistä valaistusvoimakkuutta työtasolla suhteessa saman valaistusasennuksen keskimääräiseen valaistusvoimakkuuteen juuri asennettuna. Valaistusasennuksen ikääntymistä kuvaava kerroin, joka huomioi valonlähteen valovirranaleneman, valaisimen alenemakertoimen sekä huonepintojen heijastussuhteen alenemakertoimen; 2) keskimääräisellä valaistusvoimakkuudella (lx) valaistusvoimakkuuden keskiarvoa määritetyllä alueella; 3) kriittisellä tilalla rakennuksen tarkasteltavaa tilaa, jonka arvioidaan olevan tarkastelun kannalta epäedullisin 4) käyttöajalla (h) aikaa, jolloin rakennuksessa tai tilassa oleskellaan tai rakennusta tai tilaa käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti; 5) käyttöasteella vuorokauden keskimääräistä valaistuksen ja kuluttajalaitteiden päälläoloajan osuutta rakennuksen käyttöajasta; 6) käyttötarkoitusluokalla rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitukseen perustuvaa luokitusta, jota käytetään E-luvun laskennassa; 7) laskenta-alueella aluetta, jossa valaistuslaskenta suoritetaan; 8) suunnitteluratkaisulla kohderakennuksen toteutettavaksi aiottua suunnitelmaa; 9) tarkastelutasolla pintaa, jossa valaistuslaskenta suoritetaan; 10) tausta-alueella vähintään 3 metriä leveää aluetta tilan asettamissa rajoissa, joka ympäröi välitöntä lähiympäristöä; 11) tilatyyppi samankaltaiseen käyttötarkoitukseen luokiteltujen tilojen tyyppi, esim. liiketilat; 12) työalueella työskentelyaluetta, jossa näkötehtävä suoritetaan; 13) työtasolla tarkastelutasoa, jossa työtehtävä suoritetaan; 14) valaistuksen tehotiheydellä (W/m 2 ) asennetun valaistusjärjestelmän käyttämää tehoa pintaalayksikköä kohden; 15) valaistusvoimakkuudella (lx) valovirran määrää tietyllä pinnalla; 16) valaistusvoimakkuuden tasaisuudella minimivalaistusvoimakkuuden suhdetta keskimääräiseen valaistusvoimakkuuteen; 17) välittömällä lähiympäristöllä työalueen viereistä, vähintään 0,5 metrin levyistä kaista-aluetta; 66 3 Valaistusta käsittelevät rakentamismääräykset, standardit ja ohjeet Tässä luvussa on esitetty valaistusta koskevat rakentamismääräykset ja niiden sisältö valaistusta koskien. Lisäksi on mainittu valaistukseen liittyviä yleisimpiä standardeja ja ohjeita. Rakentamismääräysten ja standardien sekä ohjeiden välisiä keskinäisiä suhteita ja käyttötarkoituksia on selvennetty kohdassa Rakentamismääräykset suunnitteluprosessissa Kuvassa 2 on kuvattu valaistussuunnitteluprosessi rakentamismääräysten, standardien sekä ohjeiden näkökulmasta. Tässä luvussa selvennetään oppaassa esitettyjen rakentamismääräysten, standardien ja ohjeiden keskinäistä suhdetta. Valaistussuunnitteluprosessin alkuvaiheessa suunnittelulle asetetaan tavoitteet. Tavoitteiden reunaehdot muodostuvat tilaajan asettamien ehtojen lisäksi rakentamismääräyksistä, jotka on esitelty kohdassa 3.2. Valaistusstandardit ja -ohjeistukset (ks. kohta 3.3.) puolestaan auttavat riittävän ja tarkoituksenmukaisen valaistuksen saavuttamisessa. Kun suunnittelun tavoitteet on asetettu, suunnitteluratkaisuja vertaillaan ja optimoidaan sekä valaistussuunnittelun parametrien, että energiatehokkuuden näkökulmasta. Lopullisen suunnitteluvalinnan perusteella lasketaan valaistuksen energiankulutus määräyskokoelman osan D3 laskentasääntöjen mukaisesti (ks. luku 6). Kohteen lopullinen pohjapiirustus saattaa poiketa rakennuslupavaiheen suunnitteluratkaisusta. Tällöin valaistussuunnitelman tavoitteet päivitetään uusien pohjapiirustusten mukaisesti. Valaistussuunnitelmaan tulee laatia tarpeelliset muutokset uusien tavoitteiden mukaisesti, jotta voidaan taata näkötehtävän edellyttämä valaistus (rakentamismääräyskokoelman osa D2 luku 2.5). Rakennuslupavaiheen valaistusratkaisu saattaa muuttua toteutusvaiheessa. Tällöin tulee varmistaa, että alkuperäiselle suunnitelmalle asetetut tavoitteet täyttyvät niin valaistuksen kuin energiatehokkuudenkin näkökulmasta. Mikäli valaistusratkaisun muutokset aiheuttavat poikkeavan tuloksen alkuperäiseen energiaselvitykseen, tulee energiaselvitys päivittää muutosten mukaisesti. Rakennuksen käyttöönotto- ja käyttövaiheessa kohteen toteutusta arvioidaan sekä valaistuksen että energiatehokkuuden näkökulmasta. Lisäksi tarkistetaan suunnittelutavoitteiden täyttyminen. 77 Kuva 1 Suunnitteluprosessin eteneminen rakentamismääräysten näkökulmasta 3.2 Rakentamismääräykset Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa D2 Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (2012), D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet (2013) sekä G1 Asuntosuunnittelu (2005) on asetettu määräyksiä rakennusten valaistusta koskien. Asuinrakennuksen luonnonvaloa koskeva asetus on esitetty Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet Valaistusolosuhteille on esitetty vaatimuksia Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 (2012) Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräyksessä luodaan edellytykset tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle sisäilmastolle. Tämä määräyskokoelman osa viittaa suunnitteluvaiheessa arvioituun käyttöön. Alla on esitetty rakentamismääräyskokoelman osan D2 (2012) kohta 2.5, joka käsittelee valaistusolosuhteita. D2 (2012) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 2.5 Valaistusolosuhteet Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että oleskeluvyöhykkeellä voidaan ylläpitää näkötehtävän edellyttämä valaistus käyttöaikana niin, ettei energiaa käytetä tarpeettomasti Valaistuksen ryhmittely, energiansyöttö ja ohjaus toteutetaan siten, että valaistusta voidaan vaihdella tehtävien toimintojen ja luonnonvalon määrän mukaisesti. 88 3.2.2 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet tarkoituksena on estää energiatehokkuuden parantaminen sisäolosuhteiden kustannuksella. Määräyksen luvussa 3.3 on esitetty rakennusten standardikäyttöä vastaavat valaistuksen tehotiheyden arvot. Luvussa on esitetty myös laskentakaava valaistuksen ja kuluttajalaitteiden vuotuiselle energiankulutukselle. Alla on esitetty rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) kohdat, joka käsittelevät rakennuksen standardikäyttöä ja sisäisiä lämpökuormia. E-lukulaskennassa valaistuksen sähkönkulutus lasketaan määräyskokoelman osan D3 mukaisesti. D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 3.3 Rakennuksen standardikäyttö ja sisäiset lämpökuormat Rakennusten standardikäyttö ja sitä vastaavat sisäiset lämpökuormat on määritelty taulukossa 3. Pientalojen arvoja käytetään myös pari-, rivi- ja ketjutaloille. Taulukko 3. Rakennusten standardikäyttö ja energialaskennassa käytettävät sisäiset lämpökuormat lämmitettyä nettoalaa kohti. Käyttöaika esittää kuinka monta tuntia vuorokaudessa ja päivää viikossa rakennusta käytetään. Käyttöaste on keskimääräinen valaistuksen ja kuluttajalaitteiden käyttöaste sekä ihmisten läsnäolo rakennuksen käyttöajan aikana. Erillinen pientalo sekä rivi- ja ketjutalo 00:00-24:00 Käyttötarkoitusluokka Kellonaika Käyttöaika Käyttöaste d Valaistus Kuluttajalaitteet Ihmiset a h/24h d/7d - W/m 2 W/m 2 W/m ,6 8 b,c 3 2 Asuinkerrostalo 00: ,6 11 b,c :00 Toimistorakennus 07: ,65 12 c :00 Liikerakennus 08: c :00 Majoitusliikerakennus 00: ,3 14 c :00 Opetusrakennus 08: ,6 18 c 8 14 ja päiväkoti 16:00 Liikuntahalli 08: ,5 12 c :00 Sairaala 00: ,6 9 c :00 a ei sisällä kosteuteen sitoutunutta lämpöä, kokonaislämmönluovutus saadaan jakamalla kertoimella 0,6 b asuinrakennusten valaistuksen käyttöaste on 0,1 c ohjearvo uudisrakennuksille ellei tarkempaa tietoa ole käytettävissä, pienempää valaistuksen tehoa voi käyttää, mikäli valaistustaso säilyy ja siitä esitetään erillisselvitys kohtien ja mukaisesti. d ilmanvaihdon käyntiaika kohdan mukaisesti 99 3.3.2 Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden vuotuinen lämpökuorma Q (kwh/m 2 ) lasketaan: Q = kp 8760, (4) k käyttöaste; P lämpökuorma W/m2; rakennuksen käyttötuntien lukumäärä vuorokaudessa h; rakennuksen käyttöpäivien lukumäärä viikossa d Taulukossa 3 on annettu E-luvun laskennassa käytettävät valaistuksen ohjearvot uudisrakennuksille. Kokonaisenergiankulutuksen laskennassa pienempää valaistustehoa voidaan käyttää, mikäli valaistustaso säilyy. Valaistustasosta on tällöin esitettävä erillisselvitys energialaskennan lähtötietojen osana. Selostus Tilakohtaisia valaistuksen valaistustason ohjearvoja on annettu esimerkiksi standardissa SFS-EN Mikäli rakennuksessa on tarpeenmukainen valaistuksen ohjaus, lasketaan valaistuksen käyttötuntien määrä taulukon 3 käyttöajoilla. Tällöin keskimääräisen valaistustehon laskennassa käytettävän mallin on oltava tilakohtainen ja tilojen on täytettävä niille asetetut käyttötarkoituksen mukaiset valaistustasovaatimukset. Keskimääräisen valaistustehon laskenta voidaan tehdä tilatyyppikohtaisesti, jolloin rakennuksen keskimääräinen valaistusteho saadaan tyyppitilojen pinta-aloilla painotettuna keskiarvona. Määräyskokoelman osassa D3 (2012) on esitetty laskentakaava myös valaistuksen sähkönkäytölle. Alla on esitetty määräyksen kohta, joka käsittelee valaistuksen sähkönkäyttöä. D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 4.7 Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähkönkäyttö Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähkönkäyttö lasketaan kohdassa 3.3 esitetyllä tavalla. Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähkönkäyttö katsotaan samaksi niiden lämpökuormien kanssa. Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden vuotuinen energiankäyttö W (kwh/m 2 ) lasketaan: W = kp , (6) k käyttöaste; P lämpökuorma W/m2; rakennuksen käyttötuntien lukumäärä vuorokaudessa h; rakennuksen käyttöpäivien lukumäärä viikossa d. 1010 3.2.3 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa G1 (2005) Asuntosuunnittelu on esitetty vaatimuksia asuinrakennuksen ikkunoista sekä suhteesta ympäristön rakennuksiin ja ympäristöön. 2.3 Ikkunat Määräys G1 (2005) Asuntosuunnittelu Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko on vähinään 1/10 huonealasta. Ikkunan sijoituksen ja muun järjestelyn tulee olla valoisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarkoituksenmukainen. Huoneen ikkunan tai osan siitä tulee olla avattavissa. Asuinhuoneen ikkunan tulee olla välittömässä yhteydessä ulkoilmaan. Luonnonvalo osaan huoneiston asuinhuoneista saadaan kuitenkin järjestää toisen, valokatteella tai muulla valoa läpäisevällä rakennusosalla rajatun tilan kautta. 2.4 Suhde ympäristön rakennuksiin ja ympäristöön Määräys Etäisyyden asuinhuoneen pääikkunan edessä samassa tai naapurikiinteistössä olevaan vastapäiseen rakennukseen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin vastapäisen rakennuksen korkeus huoneen lattiatasolta mitattuna, ellei asemakaavasta muuta johdu. Pääikkunan edessä tulee kuitenkin olla vähintään 8 metrin etäisyyteen asti rakentamatonta tilaa. Pientalossa saa mainittu etäisyys tontilla tai rakennuspaikalla olla viihtyisyyden vaatimukset huomioon ottaen pienempikin Määräys Asuinhuoneen suunnittelussa tulee ottaa huomioon ilmansuuntien ja ympäristön mahdollisten häiriöiden vaikutus sekä ikkunanäkymät Määräys Selostus Asuinhuone tarvitsee käyttötarkoitustaan vastaavasti suoraa auringonvaloa. Asuinhuoneen ikkunasta avautuvilla näkymillä on merkitys viihtyisyyden kannalta. Asuinhuoneistoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavan portaan ja luiskan tulee olla helppokulkuinen ja varustettu tarpeellisilla kaiteilla ja käsijohteilla. Sama koskee tontin tai rakennuspaikan välttämättömiä ulkoisia kulkuväyliä. Kerrostasojen välisen portaan tulee olla katettu. Kerrostalossa, jossa ei ole hissiä, kerrostasojen välisen portaan tulee lisäksi saada riittävästi luonnonvaloa ja siinä tulee olla vähintään yksi välitasanne kerrostasanteiden välillä. Selostus Luiskista, portaista, kaiteista ja käsijohteista sekä muusta rakennuksen käyttöturvallisuudesta säädetään rakennuksen käyttöturvallisuutta koskevassa asetuksessa (RakMk F2). 1111 3.2.4 Maankäyttö- ja rakennusasetus Suomen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 51 1 ja 2 mom. on esitetty vaatimus luonnonolosuhteiden huomioimisesta asuinrakennuksen sijoittelussa ja rakennuksen tilojen järjestelyssä /895 Maankäyttö- ja rakennusasetus 51 1 ja 2 mom.: Asuinrakennuksen sijoittelussa ja rakennuksen tilojen järjestelyssä sekä muussa asuntosuunnittelussa on erityisesti otettava huomioon ympäristötekijät ja luonnonolosuhteet. Asuinhuoneen tulee saada riittävästi luonnonvaloa. Asumiseen tarkoitettujen tilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä. Asuntosuunnittelulla tulee edistää asumiseen tarkoitettujen tilojen toimivuutta sekä soveltuvuutta erilaisiin ja muuttuviin asumistarpeisiin. 3.3 Standardit ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta (2012) on ohjeistettu valaistuksen sähköenergiankulutuksen laskentaa. Sisäilmastoluokitus 2008 sisältää asuinrakennusten valaistusta koskevia ohjeita. Lisäksi tässä luvussa on esitetty muita yleisimpiä rakennuksen valaistusohjeita Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta, ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5 (2012) Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta käsitellään valaistuksen sähköenergiankulutuksen laskentaa. Tässä osassa esitettyjä laskentakaavoja voidaan käyttää valaistuksen sähkönkulutuksen arvioimiseen. E- lukulaskennassa valaistuksen sähkönkulutus tulee kuitenkin laskea määräyskokoelman osan D3 mukaisesti. 1212 D5 (2012) Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta 4.2 Valaistuksen sähköenergian kulutus Valaistuksen sähkönkulutuksen laskemiseen voidaan käyttää rakentamismääräyskokoelman osassa D3 esitettyjä arvoja Mikäli valaistusjärjestelmä tunnetaan tarkemmin, voidaan valaistuksen sähkönkulutus laskea tilakohtaisesti valaistustarpeen ja valaisinratkaisun perusteella Valaistuksen sähköenergian kulutus voidaan laskea kaavalla (4.1) W valaistus = /1000, (4.1) jossa W valaistus valaistuksen sähköenergian kulutus, kwh P valaistus valaistavan tilan valaistuksen kokonaissähköteho huonepinta-alaa kohti, W/hum 2 A huone valaistavan tilan huonepinta-ala, hum 2 t valaistuksen käyttöaika (esimerkiksi taulukosta 4.3), h f valaistuksen ohjaustavasta riippuvia ohjauskertoimia: - läsnäolotunnistin ja päivänvalosäädin 0,70 - päivänvalosäädin 0,80 - läsnäolotunnistin 0,75 - huonekohtainen kytkin 0,90 - huonekohtainen kytkin, erillinen ikkunaseinälle 0,90 - keskitetty päälle/pois 1,00 Taulukko 4.3 Rakennuksen valaistuksen tyypillisiä käyttöaikoja t rakennustyypeittäin. Rakennustyyppi Tuntia vuodessa Asuinkerrostalo 550 Rivitalo Pientalo Toimistorakennus 2500 Opetusrakennus 1900 Liikerakennus 4000 Hotelli 5000 Ravintola 3500 Liikuntarakennus 5000 Sairaala 5000 Muut rakennukset13 4.2.4 Valaistuksen kokonaisteho pinta-alayksikköä kohti lasketaan kaavalla (4.2) P valaistus = (4.2) jossa P valaistus valaistavan tilan valaistuksen kokonaissähköteho huonepinta-alaa kohti, W/hum 2 E i tilan i valaistusvoimakkuus, lx valaistuksen alenemakerroin: - puhdas ympäristö 0,70 - keskinkertainen ympäristö 0,60 - likainen ympäristö 0,50 valaistushyötysuhde - suora valaistus 0,40 - yhdistetty suora-epäsuora valaistus 0,35 - epäsuora valaistus 0,30 lamppujen valotehokkuus (taulukko 4.4), lm/w. Valaistusvoimakkuus on tilan valaistusvoimakkuuden suunnitteluarvo tai standardin SFS-EN mukainen ohjearvo valaistusvoimakkuudelle Taulukko 4.4. Arvoja eri lampputyyppien valotehokkuuksille ja vaihteluväleille. Taulukon tehoarvojen laskennassa on käytetty valovirran alenemakertoimena = 0,70 ja valaistushyötysuhteena = 0,40. Valotehokkuus, Teho, P lm / W W/hum 2 Lampputyyppi Valaistusvoimakkuus Tyypillinen Vaihteluarvo väli 100 lx 300 lx 500 lx 1000 lx Hehkulamppu Halogeenilamppu Pienloistelamppu , Loistelamppu , LED ,14 3.3.2 Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäilmastoluokitus 2008 esittää asuintiloille valaistusvoimakkuuden lisävaatimuksia. Luokituksen mukaan asuintilojen keittiöiden ja kylpyhuoneiden työalueiden valaistusvoimakkuuden tulee olla vähintään 300 lx. Lisäksi S1- luokan asuintiloissa tulee olla himmentimellä ohjattu valaisinpistorasia ja ikkunoissa säädettävä auringonsuojaus Muita valaistusstandardeja ja ohjeita Sisätyötiloille on laadittu standardi SFS-EN Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus (2011) 1. Standardissa määritellään valaistusvaatimukset useimmille sisätyöpaikoille ja niihin liittyville alueille. Lisäksi standardissa esitetään suosituksia valaistuskäytännöistä. Standardi SFS-EN :en (2007) 2 puolestaan käsittelee valaistusvaatimuksia ulkotyötiloissa. Standardissa SFS- EN 12193:en (2008) 3 määritetään vaatimukset sekä sisä- että ulkourheilutilojen valaistukselle. Valaistusvaatimukset turvavalaistukselle annetaan standardeissa SFS-EN 1838 (1999) 4. Hätäpoistumisvalaistuksen vaatimukset on esitetty standardissa SFS-EN (2004) 5. Valoon ja valaistukseen liittyvät perustermit ja kriteerit valaistusvaatimusten määrittelemiseksi on annettu standardissa SFS-EN 12665:en (2012) 6. Standardi SFS-EN (2007) 7 määrittelee rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavat sisäympäristön parametrit ja suunnittelukriteerit. Standardi SFS-EN (2008) 8 määrittää laskentamenetelmiä rakennuksen sisävalaistuksen energiankulutuksen laskemiseksi. Rakennustiedon RT (1982) Asunnon sähkövalaistus 10 ohjekortissa on käsitelty kattavasti valaistussuosituksia eri asuintiloille. Suosituksissa on ilmaistu valaistusvoimakkuuden suositeltava määrä sekä valaisimien suositeltavat sijainnit. Valaistukselle sopivan alenemakertoimen valinta on määritetty CIE 97: julkaisussa. Valaistussuunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota valosaasteeseen ja sen ehkäisyyn. CIE:n julkaisuissa CIE 150: ja CIE 126: julkaisuissa on esitetty suunnitteluohjeita ja teknisiä arvoja valosaasteen rajoittamiseksi. 1 SFS-EN Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: Sisätilojen työkohteiden valaistus. Suomen standardisoimisliitto SFS, SFS-EN :en Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places. Suomen standardisoimisliitto SFS, SFS-EN 12193:en Light and lighting. Sports lighting. Suomen standardisoimisliitto SFS, SFS-EN 1838 Valaistussovellukset. Turvavalaistus. Suomen standardisoimisliitto SFS, SFS-EN Poistumisvalaistusjärjestelmät. Suomen standardisoimisliitto SFS, SFS-EN 12665:en Light and lighting. Basic terms and criteria for specifying lighting requirements. Suomen standardisoimisliitto SFS, SFS-EN Sisäympäristön lähtötiedot rakennusten energiatehokkuuden suunnitteluun ja arviointiin ottaen huomioon ilman laatu, lämpolot, valaistus ja äänitekniset ominaisuudet. Suomen standardisoimisliitto SFS, SFS-EN Rakennusten energiatehokkuus. Valaistuksen energiatehokkuus. Suomen standardisoimisliitto SFS, CIE 97:2005-Maintenance of indoor electric lighting systems. International Commission on Illumination CIE, RT (1982) Asunnon sähkövalaistus. Rakennustietösäätiö, CIE 150:2003 Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting. International Commission on Illumination CIE, CIE 126:1997Guidelines for minimizing sky glow. International Commission on Illumination CIE,15 4 Valaistustason erillisselvityksen laatimisohjeet Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet on luvussa annettu laskentaesimerkki valaistuksen vuotuisen lämpökuorman laskemisesta. Kokonaisenergiankulutuksen laskennassa voidaan valaistuksen tehotiheydelle käyttää myös määräyskokoelman osan D3 (2012) taulukossa 3 annettuja arvoja pienempiä arvoja. Tällöin tilan valaistustason säilymisestä tulee esittää erillisselvitys. Tässä luvussa on esitetty erillisselvityksen laatimisohjeita. Käyttötarkoitusluokan tehotiheyden ollessa määräyskokoelman D3 (2012) taulukon 3 vastaavaa arvoa suurempi, olisi hyvä käyttää tiedossa olevaa tehotiheyden arvoa. Tällöin valaistuksen osuus E-luvusta on todenmukaisempi. Erillisselvitys tulee päivittää toteutuksen muutoksilla ennen kohteen käyttöönottoa. Tämä päivitys tulee huomioida energiaselvityksessä. 4.1 Valaistustason määrittäminen Erillisselvityksen mukaisilla valaistuksen tehotiheyden arvoilla on täytettävä valaistussuunnitelmien tai standardien mukaiset tilatyyppikohtaiset valaistusvaatimukset tilan käyttötarkoituksen kannalta olennaisilla alueilla. Valaistussuunnittelijan vastuulla on laatia suunnitteluratkaisu siten, että myös muut, kuin erillisselvityksessä esitetyt tilan valaistustavoitteet toteutuvat (esim. häikäisyn ja värintoiston tavoitteet). Alla on määritetty asuintilojen, toimistotilojen ja liiketilojen olennaiset laskenta-alueet ja erityispiirteet valaistustason laskennassa. Muissa tiloissa valaistuksen laskenta-alueet tulee määrittää standardien mukaisesti tai tilan käyttötarkoituksen kannalta olennaisilla alueilla Asuintilojen valaistustason laskenta Asuintilojen valaistuslaskennassa osoitetaan tarkasteltavien huoneiden keskimääräinen valaistusvoimakkuuden arvo tilan työtasossa. Olohuonetta ja makuuhuonetta lukuun ottamatta asuintiloissa osoitetaan myös valaistusvoimakkuuden tasaisuus laskenta-alueella. Mikäli tilassa on työalue, osoitetaan valaistusvoimakkuuden arvo työalueella, työalueen välittömässä lähiympäristössä sekä tausta-alueella. Kuvassa 3 on esitetty nämä laskenta-alueet. työalue välitön lähiympäristö (vähintään 0,5 m leveä vyöhyke) tausta-alue (vähintään 3 m leveä vyöhyke tilan asettamissa rajoissa) Kuva 2 Työalue, välitön lähiympäristö ja tausta-alue Eri asuintilojen valaistusvoimakkuuden ja valaistusvoimakkuuden tasaisuuden suositukset on esitetty taulukossa 1. Laskenta-arvojen on täytettävä valaistussuunnitelmien tai standardin SFS-EN (2011) mukaiset tilatyyppikohtaiset arvot. 1616 Asuinrakennuksessa ainakin keittiö, kylpyhuone sekä kodinhoitohuone sisältävät työalueen. Työalue on alue, jolla näkötehtävä suoritetaan. Keittiössä työalue käsittää tavanomaisesti ruoan valmistukseen tarkoitetun työtason. Kylpyhuoneessa työalueena käytetään peilin edessä olevaa työtasoa. Kodinhoitohuoneessa työalue on kodinhoitotöiden suorittamiseen suunniteltu työtaso. Työalueet määritetään arkkitehtipohjan mukaisesti. Arkkitehtipohjan päivittyessä ja työalueiden muuttuessa tulee valaistuslaskenta päivittää. Mikäli työalueen kokoa tai sijaintia ei tunneta, tulee työalueeksi valita koko se alue, jolla työtehtävä voidaan suorittaa. Jos esimerkiksi ruokailutilan arkkitehtipohjaan ei ole määritetty ruokapöydän sijaintia, tulee valaistustarkastelun työalueeksi rajata koko ruokailutilan se alue, johon pöytä on mahdollista sijoittaa. Mikäli työtason korkeutta ei tunneta, tulee tarkastelutason korkeudeksi määrittää 0,8 m. Sisäilmastoluokituksessa 2008 asuintilojen keittiöiden ja kylpyhuoneiden työalueiden valaistusvoimakkuudeksi vaaditaan vähintään 300 lx. Muut taulukon 1 asuintiloille määritetyt suuntaa antavat arvot perustuvat työtilojen valaistusstandardiin SFS EN (2011) sekä Rakennustiedon julkaisuun RT Asunnon sähkövalaistus (1982). Taulukko 1. Suuntaa antavat valaistusvoimakkuuden ja valaistusvoimakkuuden tasaisuuden arvot asuinrakennuksen tiloille. Tila Valaistusvoimakkuus vähintään [lx] Valaistusvoimakkuuden tasaisuus vähintään Huom. Olohuone Lukemiseen tarkoitetulla alueella 500 lx Makuuhuone 80 - Lukemiseen tarkoitetulla alueella 500 lx Eteinen 100 0,4 Varasto 100 0,4 Kiinnitettävä huomiota kaappien ja hyllyjen valaisemiseen Keittiö 300 0,6 Suositus työalueelle sekä ruokailutilaan Kylpyhuoneet WC:t ja 200 0,4 Kodinhoitohuone 150 0,4 Porraskäytävä 100 0,4 Lattiatasolla Valaistusvoimakkuus työalueella 300 lx. Kiinnitettävä huomiota peilivalaistukseen. Työalueella valaistusvoimakkuus 300 lx ja valaistusvoimakkuuden tasaisuus 0, Toimistotilojen valaistustason laskenta Toimistotilojen valaistuslaskennassa osoitetaan keskimääräinen valaistusvoimakkuuden arvo työalueilla, työalueiden välittömässä lähiympäristössä sekä tausta-alueella. Kuvassa 2 on esitetty nämä laskenta-alueet. Valaistusvoimakkuuden lisäksi osoitetaan valaistusvoimakkuuden tasaisuus työalueilla. Laskenta-arvojen on täytettävä valaistussuunnitelmien tai standardin SFS-EN (2011) mukaiset tilatyyppikohtaiset arvot. Toimistotilan valaistuslaskennassa työalueet määritetään arkkitehtipohjan mukaisesti. Arkkitehtipohjan päivittyessä ja työalueiden muuttuessa tulee valaistuslaskenta päivittää. Mikäli työalueen kokoa tai sijaintia ei tunneta, tulee työalueeksi valita koko se alue, jolla työtehtävä voidaan suorittaa. Mikäli työtason korkeutta ei tunneta, tulee tarkastelu suorittaa horisontaalisessa tasossa, jonka korkeus on 0,8 m Liiketilojen valaistustason laskenta Liiketilojen valaistuslaskennassa osoitetaan keskimääräinen valaistusvoimakkuuden arvo sekä valaistusvoimakkuuden tasaisuus kassa-alueella sekä myyntialueella. Laskenta-arvojen on täytettävä valaistussuunnitelmien tai standardin SFS-EN (2011) mukaiset tilatyyppikohtaiset arvot. 1717 Liiketilan valaistuslaskennassa kassa- ja myyntialueet määritetään arkkitehtipohjan mukaisesti. Arkkitehtipohjan päivittyessä ja työalueiden muuttuessa tulee valaistuslaskenta päivittää. Mikäli laskenta-alueiden kokoa tai sijaintia ei tunneta, tulee kassa-alueen laskenta-alueeksi valita koko se alue, johon kassapiste on mahdollista sijoittaa. Muu alue määritetään myyntialueeksi. Mikäli työtason korkeutta ei tunneta, tulee tarkastelu suorittaa horisontaalisessa tasossa, jonka korkeus on 0,8 m Muut tilat Muissa tiloissa laskentatasot ja laskenta-alueet tulee määrittää standardien mukaisesti tai tilan käyttötarkoituksen kannalta olennaisilla alueilla. Esimerkiksi liikennealueilla ja käytävillä on olennaista laskea valaistusvoimakkuus lattiatasolla. 4.2 Ohjeistus laskentasäännöistä Energialaskennassa käytettävät rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) taulukosta 3 poikkeavat tilan valaistuksen tehotiheyden arvot edellyttävät valaistustarkastelun laatimista. Valaistuksen erillisselvitys voidaan suorittaa ainoastaan sellaisille tiloille, joiden kaikkiin sähkösuunnitelmassa esitettyihin valaisinpositioihin on suunniteltu ja tyypitetty valaisin. Mikäli tilan kaikkia valaisinpositioita ei ole tyypitetty, tulee tilaan soveltaa määräyskokoelman osan D3 taulukossa 3 esitettyjä tehotiheyden taulukkoarvoja. Valaistusasennusten lepokulutus jätetään valaistustarkastelussa huomioimatta. Kriittisen tilan lisäksi valaistuslaskennan voi suorittaa myös tilakohtaisesti kullekin tilalle erikseen tai lisäksi osalle tiloista (esim. työhuoneille, neuvotteluhuoneille ja käytävälle). Valaistuksen vuotuisen sähköenergian kulutuksen määrittämiseksi käytetään tällöin valaistuslaskennan mukaisia arvoja. Tiloissa, joihin ei laadita kriittisen tilan valaistuslaskelmaa, käytetään puolestaan määräyskokoelman osan D3 (2012) taulukon 3 arvoja. Erillisselvitys tulee päivittää toteutuksen muutoksilla ennen kohteen käyttöönottoa osana energiaselvitystä Kriittisen tilan valintakriteerit Laskennallisesti tarkasteltaviksi kriittisiksi tiloiksi tulee valita käyttötarkoitusluokan tila, jossa valaistuksen tehotiheyden arvioidaan olevan suurin. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi tilat, joiden valaisimina käytetään tehoiltaan suurempia valaisimia kuin muissa saman tilatyypin tiloissa pinta-alan pysyessä samana. Selvityksen tekijän tulee perustella tekemänsä valinnat kriittisille tiloille. Kaikissa samaan käyttötarkoitukseen luokitelluissa tiloissa voidaan käyttää sitä vastaavan kriittisen tilan tarkastelun tuloksia. Jos rakennuksessa on samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tiloja, joiden valaistuksen tehotiheyden arvioidaan poikkeavan toisistaan merkittävästi (esim. huoneen poikkeavan valaistusratkaisun vuoksi), voidaan samaan käyttötarkoitukseen suunnitelluille tiloille määrittää useita tarkasteltavia tiloja (esim. keittiö 1 ja keittiö 2). Tällöin näille tarkastelluille tiloille määritettyjä tehotiheyksiä voidaan käyttää niitä vastaavien huoneiden tehotiheyksinä Kriittisen tilan mallin laatiminen Tilojen geometria on mallinnettava uusimpien saatavilla olevien piirustusten mukaisesti. Laskenta tulee suorittaa pääasiassa kalustamattomilla huoneilla, jolloin irtokalusteita, kuten tuoleja ja pöytiä, ei huomioida laskennassa. Kiinteät kalusteet ja huoneen tilaelementit, kuten pylväät, portaat ja keittiön työtaso, on kuitenkin sijoitettava laskentamalliin. Lisäksi muut tilojen valaistukseen vaikuttavat kiinteät geometriset objektit tulee huomioida laskennassa. Tarkastelupinta on rajattava kiinteiden objektien reunojen mukaan (esim. keittiösaareke). 1818 Ikkunat on huomioitava laskennassa ilman verhoja tai sälekaihtimia. Luonnonvaloa ei kuitenkaan huomioida laskennassa. Väliovien ja ulko-ovien pitää olla suljettuina laskennan aikana. Laskennat tulee tehdä tilakohtaisina. Laskenta-alueesta jätetään pois seinistä 0,5 metrin päähän ulottuva reuna-alue (SFS-EN [2011]). Tämä reunavyöhyke tulee kuitenkin huomioida laskelmissa, mikäli työalue sijaitsee tällä vyöhykkeellä tai ulottuu sille. Laajoissa tiloissa, kuten myymälöissä, teollisuushallissa ja avotoimistoissa laskenta-alue voidaan rajata pienempään laskentaalueeseen, jonka katsotaan olevan tilassa huonoiten valaistu alue. Esimerkiksi avotoimistossa laskenta voidaan suorittaa työalueelle, jonka katsotaan olevan huonoiten valaistu. Jos geometrisesti yhtenäiseen tilaan sisältyy käyttötarkoitukseltaan useita erityyppisiä alueita, voidaan nämä tilat rajata omiksi laskennallisesti tarkasteltaviksi alueiksi, joiden laskentatulokset voidaan esittää erikseen omina osinaan (esim. avokeittiö voidaan rajata keittiöön ja olohuoneeseen). Tarkasteltavan tilan valaistusvoimakkuudelle asetetut vaatimukset on oltava mahdollista saavuttaa ainoastaan kyseiseen tilaan suunnitelluilla valaisimilla. Tämä tarkoittaa sitä, että viereisten tilojen valaisimia ei tule huomioida valaistustarkastelussa. Valaistukseen vaikuttavat tilojen sisäpintojen heijastuskertoimet on valittava uusimpien saatavilla olevien suunnitelmien mukaan. Esimerkiksi valkoisen maalin heijastuskerroin on yleensä noin 0,8 ja vaalean tammilattian noin 0,2. Mikäli pintojen ominaisuudet eivät ole tiedossa, käytetään heijastuskertoimina seuraavia arvoja: - katot 0,7 - seinät 0,5 - lattiat 0,2. Valaistuslaskelman laskentaruudukon laskentaruudun pituuden suhde leveyteen tulisi olla mahdollisimman lähellä lukua 1. Useimpiin laskentakohteisiin laskentaruudun pisteväliksi sopii 0,25 0,5 m. Standardissa SFS-EN (2011) on määritetty laskentakaava suositeltavalle ruudukon tiheydelle Kriittisen tilan mallin valaistuslaskennan ohjeistus Valaisimien lukumäärät ja sijainnit sekä valaisinmallit ja lampputyypit toteutetaan laskennassa valaistussuunnitelman mukaisesti. Kaikki suunnitelmassa esitetyt näkötehtävää varten asennettavat valaisimet huomioidaan laskennassa. Mikäli tilan valaisintyyppejä ei ole esitetty valaistussuunnitelmassa, käytetään tilan valaistuksen tehotiheydelle määräyskokoelman osan D3 taulukon 3 arvoja. Laskennassa käytettyjen valaisimien tyyppi ja määrä tulee ilmoittaa erillistarkastelussa. Valaistus tulee suunnitella käyttäen alenemakerrointa, joka huomioidaan valaistuslaskennassa. Alenemakerroin muodostuu valittujen lamppujen, valaisimien, pintojen heijastusominaisuuksien, ympäristön ja laaditun huoltosuunnitelman perusteella. Mikäli alenemakerrointa ei erikseen määritetä tilan valaisimille, tulee käyttää seuraavia arvoja: - puhdas ympäristö 0,7 - keskinkertainen ympäristö 0,6 - likainen ympäristö 0,5. 1919 5 Esimerkkejä valaistuksen erillistarkasteluista Tässä luvussa esitetyt valaistuksen esimerkkilaskelmat on laadittu kolmelle eri rakennustyypille. Tarkasteltuja rakennustyyppejä ovat asuin-, toimisto- ja liikerakennus. Laskentaesimerkkien avulla esitetään, miten rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) määräystenmukaisuus voidaan osoittaa. Esimerkkilaskelmat on laadittu valaistussuunnitteluprosessin näkökulmasta. Jokaisessa laskentaesimerkissä on siten laskettu ensin alustava suunnitteluratkaisu, jonka valaistustaso tai energiatehokkuus ei täytä suunnittelulle asetettuja vaatimuksia. Alustavalle suunnitteluratkaisulle on esimerkeissä laadittu kaksi parannusehdotusta, joista toinen täyttää suunnittelutasolle asetetut tavoitteet. Laskentaesimerkkien eri suunnitteluratkaisuvaihtoehtojen ideana on havainnoida valaistussuunnittelun merkitystä rakennuksen energiatehokkuudessa sekä kannustaa energiasuunnittelijaa ja valaistussuunnittelijaa tiiviimpään yhteistyöhön. Valaistuksen erillisselvitystä laadittaessa tarkasteluvaihtoehdoista esitetään lopullinen suunnitteluvalinta. Energialaskennan valaistuksen erillisselvityksen mallidokumentaatio on esitetty oppaan liitteissä. Kuvassa 4 on esitetty valaistusratkaisun optimointiprosessi, jota havainnoidaan laskentaesimerkeissä. Laskentaesimerkkien kohdissa 5.1.1; sekä on asetettu tavoitteet tilatyypin valaistussuunnittelulle. Tavoitteiden asettamisen jälkeen on laadittu alustava suunnitteluratkaisu (1. vaihtoehto), jota pyritään optimoimaan suunnitteluratkaisun parannusehdotuksilla (2. ja 3. vaihtoehto). Laskentaesimerkkien kohdissa 5.1.2; sekä on esitetty esimerkit valaistuksen erillisselvityksistä valituille suunnitteluratkaisuille. Vastaava mallidokumentaatio on esitetty tämän oppaan liitteissä. Kuva 3 Valaistusratkaisun optimointiprosessi 2020 5.1 Asuinrakennuksen valaistustason erillisselvitys Asuinrakennuksessa valaistuslaskelmat valitaan tehtäväksi kriittisille tiloille, joissa valaistuksen tehotiheyden arvioidaan olevan suurimmat (esim. keittiö 1). Tarkastelemattomien kriittisen tilan kaltaisten tilojen vuotuinen sähköenergian kulutus määritetään kriittisen tilan valaistuksen tehotiheyden mukaisesti (tarkastelemattomille keittiöille käytetään keittiön 1 arvoa) Asuintilan valaistuslaskenta Tässä esimerkissä tehdään valaistuksen erillisselvitys asuinkerrostalon keittiölle. Tehotiheydeltään kriittisimmäksi keittiöksi arvioidaan rakennuksen eteläpuolella sijaitsevan huoneiston keittiö (kuva 5), koska sille suunniteltujen valaisimien tehon suhde huoneen pinta-alaan on suurempi, kuin muissa rakennuksessa olevissa samantyyppisissä tiloissa. Keittiö 1 P Kuva 4. Esimerkki asuinrakennuksen pohjakuvasta. Tavoitteena oli toteuttaa mahdollisimman energiatehokas suunnitteluratkaisu, jossa alla olevat ehdot täyttyvät. Suunnitteluehdot keittiölle on laadittu soveltamalla SFS-EN (2011)- standardia sekä Sisäilmastoluokitusta Keittiön työtason keskimääräinen valaistusvoimakkuus vähintään 300 lx - Keittiön työtason valaistusvoimakkuuden tasaisuus vähintään 0,6 - Välittömän lähiympäristön keskimääräinen valaistusvoimakkuus vähintään 200 lx - Tausta-alueen keskimääräinen valaistusvoimakkuus vähintään 67 lx Tarkastelu suoritettiin kolmelle seuraavalle ratkaisuvaihtoehdolle: 1.Vaihtoehto 2.Vaihtoehto 3.Vaihtoehto Alustava suunnitteluratkaisu. Valaistus on laadittu yhdellä huoneen kattopintaan asennettavalla suoraa valoa antavalla valaisintyypin 1 loistevalaisimella (asennuskorkeus 2,6 m), sekä kahdella keittiökaappien alapintaan asennettavalla suoraa valoa antavalla valaisintyypin 2 loistevalaisimella. Valaistusta ohjataan huonekohtaisella kytkimellä. Parannusehdotus suunnitteluratkaisuun. Valaistus on laadittu yhdellä huoneen kattopintaan asennettavalla suoraa valoa antavalla valaisintyypin 3 LED - valaisimella (asennuskorkeus 2,6 m), sekä neljällä keittiökaappien alapintaan asennettavalla suoraa valoa antavalla valaisintyypin 4 LED kohdevalaisimella. Valaistusta ohjataan huonekohtaisella kytkimellä. Parannusehdotus suunnitteluratkaisuun. Valaistus on laadittu yhdellä huoneen kattopintaan asennettavalla suoraa valoa antavalla valaisintyypin 3 LED - valaisimella (asennuskorkeus 2,6 m), sekä keittiökaappien alapintaan asennettavalla suoraa valoa antavalla valaisintyypin 5 LED-nauhalla (pituus yhteensä 3,4 m). Valaistusta ohjataan huonekohtaisella kytkimellä. 21 Näytä lisää
D3 laskentaopas Valaistuksen tehontiheyden ja tarpeenmukaisuuden erillistarkastelut E-luvun laskennassa RakMK D3 2012 mukaan 7.10.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Tämä opas koskee rakentamismääräyskokoelman Lisätiedot 5/13 Ympäristöministeriön asetus
5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti Lisätiedot G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus. asuntosuunnittelusta
G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Asuntosuunnittelu Määräykset ja ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus asuntosuunnittelusta Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004 Ympäristöministeriön päätöksen Lisätiedot RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012
RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307 Lisätiedot AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1
Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS Lisätiedot Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen. Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT
Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT Esityksen sisältö 1. Tausta & tavoitteet 2. Määräystenmukaisuuden osoittaminen 3. Lämpöhäviölaskenta 4. Kokonaisenergiatehokkuus Lisätiedot Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen Lisätiedot Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen
Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla. Lisätiedot YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Lisätiedot Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011
Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset Lisätiedot Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus
Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa Lisätiedot Rakentamismääräykset 2012
Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut Lisätiedot 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU
466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA, (toimimattomat linkit Lisätiedot D3 laskentaopas. Kesäajan huonelämpötilan vaatimuksenmukaisuuden
D3 laskentaopas Kesäajan huonelämpötilan vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen RakMK D3 2012 mukaan 14.9.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Tässä oppaassa tarkennetaan kesäajan huonelämpötilan lämpötilanlaskelmaa, Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen Lisätiedot 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1
ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso Lisätiedot Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta
Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia
Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Seminaari 05.02.2015 Erja Reinikainen 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian tarve katetaan hyvin laajalti Lisätiedot Kauniaisten kaupunki
Kauniaisten kaupunki Keskusurheilukenttä Valaistuslaskenta RAPORTTI LiCon-AT Oy Matleena Sirkiä Hyvinkää 13.3.2013 Sisällys 1 KÄSITTEET... 1 1.1 Valovirta... 1 1.2 Valovoima... 1 1.3 Valaistusvoimakkuus... Lisätiedot 14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy
KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut Lisätiedot Energiankulutuksen laskenta ja sen uudet lähtöarvot
Energiankulutuksen laskenta ja sen uudet lähtöarvot TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Esitys perustuu Energiankäyttö Miten vähentää energiakäyttöä? 1. by reducing our population 2. by changing Lisätiedot Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi
Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Sisäilman laatu ja mahdollisuudet
Sisäilman laatu ja mahdollisuudet DI Jorma Säteri. Metropolia ammattikorkeakoulu Energiatehokas sisäilmasto Terveellinen, viihtyisä ja tuottava käyttäjien toiveiden mukainen Tarpeenmukainen Oikein säädetty Lisätiedot Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.
Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi Lisätiedot Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010
Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010 Ilmaston muutoksen hillitseminen Rakennukset vastaavat 40 % energiankulutuksesta Tänään rakennettavat rakennukset Lisätiedot AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus
AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Yliopistonkatu 30 PL 56, 20101 Lisätiedot FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa
Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi Lisätiedot ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kiinteistö Oy, Silmukkatie 1 Silmukkatie 1 65100, VAASA Rakennustunnus: 905-4-7-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 1976 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Liike- Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Everlahdentie 5, talo A Everlahdentie 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-9-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivi- Lisätiedot A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee Lisätiedot Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki
Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka Lisätiedot Pientalon energiatehokkuus ja määräykset
Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Elvari päätöstilaisuus 5.10.2015, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Uuden pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta 300 250 Ei täytä E-lukuvaatimusta Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012
D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta Lisätiedot Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus
RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva Lisätiedot VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ
VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA Lisätiedot Dialux-koulutus 01.02.2010. valaistuslaskentaohjelma ver 4.7 1. osa: Peruskäyttö. Tampereen ammattikorkeakoulu Pirkko Harsia DIALUX
valaistuslaskentaohjelma ver 4.7 1. osa: Peruskäyttö Tampereen ammattikorkeakoulu Pirkko Harsia 1 DIALUX Ohjelman ver. 4.7. asennettavissa mm. osoitteista: www.dial.de Valaisinvalmistajien/ maahantuojien Lisätiedot LAUSUNTO LUONNOKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖNASETUKSEKSIKSI JA LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI
1/7 Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo.ym@ymparisto.fi LAUSUNTO LUONNOKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖNASETUKSEKSIKSI JA LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI Kiitämme mahdollisuudesta Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Vanhamäentie 96
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Autotalli Antero Vahvaselkä Osoite : Vanhamäentie 96 Osoite : 577 Korpikoski Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 117 Asiakkaankatu 6 Asiakkaankatu , Helsinki. Luhtitalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Asiakkaankatu 6 Asiakkaankatu 6 0090, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 977 Luhtitalot Todistustunnus: Lisätiedot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN. Lahden seudun rakennusvalvonta
RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN Lahden seudun rakennusvalvonta ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. ESTEETTÖMYYS: RakMk osat G1 ja F1 2. RAKENNUSLUPAMENETTELY 3. POISTUMISTURVALLISUUS: RakMk Lisätiedot Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä.
Viite: HE Energiatodistuslaki (HE 161/ 2012 vp) 7.12.2012 Energiatodistusten edellyttämät toimenpiteet, kustannukset ja vaikutukset todistusten tarvitsijoiden näkökulmasta Energiatodistukset: tarvittavat Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset
FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset 15.9.2014 Granlund Oy / E Reinikainen, L Loisa, A Tyni 1 Ohjeet tämän aineiston lukijalle: Tässä materiaalissa käytetään käsitteitä Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Päilahden Koulu Pajukannantie 8 500 ORIVESI Rakennustunnus: 56-4--76 Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Yhden Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuutta koskevat
Rakennusten energiatehokkuutta koskevat rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little 2019 uudet rakennukset nollaenergiataloja Lisätiedot Ledit vanhoissa ja uusissa sisävalaistusasennuksissa. Tapio Kallasjoki Vantaan kaupunginvaltuustolle
Ledit vanhoissa ja uusissa sisävalaistusasennuksissa Tapio Kallasjoki Vantaan kaupunginvaltuustolle ErP-säädökset pakottavat siirtymään energiatehokkaampiin lamppuihin Loiste- ja monimetallilamput, ledit Lisätiedot Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015
Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015 (Suluissa olevat tekstit ovat joko alkuperäisessä kommentissa olleet epäselvää tekstiä tai kommentin ymmärtämiseksi asiayhteyden mukaan Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin
FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin Loppuraportin Liite 1 31.03.2015 Granlund Oy Anni Tyni, Lassi Loisa, Erja Reinikainen Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 150 Karstulantie 8 talo 1 Karstulantie , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 50 Karstulantie 8 talo Karstulantie 8 00550, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Nykyinen energiatodistuskäytäntö
ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Energiatodistus on ollut Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus: Lisätiedot FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin
FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin Seminaariaineisto 5.2.2015 Granlund Oy Anni Tyni, Lassi Loisa, Erja Reinikainen Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö Lisätiedot FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo
FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta Lisätiedot Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2
Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella
RIL Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä, kustannustehokas rakentaminen Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella Juha-Pekka Smolander Teknisen myynnin päällikkö 1 Sisältö 1. Energiamääräykset Lisätiedot Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy
Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 25.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut Lisätiedot 1 (3) LLo / EAR. Selvitys. 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT
1 (3) LLo / EAR Selvitys 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tässä aineistossa on seuraavat osuudet: 1. Tekniikkakuvaukset koulujen ja Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Lisätiedot Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa
Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Varasto, Vanha kirkkotie Osoite : Vanha kirkkotie b Osoite : 4 Jorvas Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen Lisätiedot ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ?
ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan 2008 Nykyisin useita eri todistuslomakkeita, Lisätiedot Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa?
Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA Esityksen sisältö: 1. Lainsäädäntö ja esteettömän rakentamisen Lisätiedot Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia
Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Painovoimainen ilmanvaihto ( luonnollinen ilmavaihto) Lisätiedot Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012
Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Aiheita Valaistukseen liittyviä peruskäsitteitä Eri lampputyyppien ominaisuuksia Led-lampuissa huomioitavaa Valaistuksen mitoittaminen ja led valaistuksen mahdollisuudet Lisätiedot ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO
ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan Lisätiedot RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)
RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine Lisätiedot Jäähallien valaistus
Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere Lisätiedot ERILLINEN ENERGIATODISTUS
ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku Lisätiedot ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen
ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta?
Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Koulutusilta, HyRiMä:n kiinteistöyhdistys 20.11.2013, HAMK, Riihimäki DI Petri Pylsy EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/31/EU, annettu 19 päivänä Lisätiedot Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,
Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta Lisätiedot Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1
Kohti nollaenergiarakentamista Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia haasteita rakennusalalle Kehittyvä rakentaminen 2014 seminaari ASTA-messut Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Lisätiedot Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia
Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Leena Tähkämö 18. syyskuuta 2013 Valaistuksen ja valonlähteiden Lisätiedot ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI
ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Ritalanmäentie 62 57600 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka 0, talo A Ritalanmäentie 6 57600 Savonlinna Rakennustunnus: 740-6-90- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute