Source: http://docplayer.org/20015598-Martin-van-hazebrouck-bauordnungsrechtliche-anforderungen-an-ambulant-betreute-wohngemeinschaften.html
Timestamp: 2017-12-11 10:01:21
Document Index: 379196466

Matched Legal Cases: ['Art. 12', 'Art. 80', 'Art. 3', 'Art. 2', 'Art. 54', 'Art. 3', 'Art. 80', 'Art. 3', 'Art. 62', 'Art. 62', 'Art. 80', 'Art. 62']

Martin van Hazebrouck Bauordnungsrechtliche Anforderungen an ambulant betreute Wohngemeinschaften - PDF
Download "Martin van Hazebrouck Bauordnungsrechtliche Anforderungen an ambulant betreute Wohngemeinschaften"
1 Martin van Hazebrouck Bauordnungsrechtliche Anforderungen an ambulant betreute Wohngemeinschaften 1
2 Ambulant betreute Wohngemeinschaft für Demenzkranke Feucht Wohngemeinschaft für 9 Demenzkranke 9 Bewohnerzimmer + Gemeinschaftsräume Bewohner sind einzelne Mieter und Auftraggeber für die Betreuung ( selbstbestimmtes Wohnen ) 2
3 Betreutes Wohnen von Schwerstpflegebedürftigen 10. OG Riesstraße 65, München Pflege von 19 Intensivpflegebedürftigen (u. a. Wachkoma-Patienten) in 11 Apartments Pflegebad, Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume als stationäre Einrichtung eingestuft, Nutzung untersagt 3
4 Brandschutzkonzept der Bayerischen Bauordnung Schutzziel: Art. 12 Bayerische Bauordnung Brandschutz Bauliche Anlagen sind so zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. Innere Abschottung Rettungswege Feuerwiderstand von Bauteilen Brandverhalten von Baustoffen 4
5 Brandschutzanforderungen i. d. R. gestaffelt nach 5 Gebäudeklassen 7 6 > 13 m m > 7 m m ohne fh fh hfh fb fb 2 NE 400 m 2 freistehend 2 NE 400 m je NE 400 m
6 Bauordnungsrechtliche Regelungen zum Brandschutz Bayerische Bauordnung Verordnungen nach Art. 80 Abs. 1 BayBO Feuerungsverordnung Garagen- und Stellplatzverordnung Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen Als techn. Baubestimmung eingeführte Regeln nach Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayBO Zusammen: Das Brandschutzkonzept der Bayerischen Bauordnung 6
7 Art. 2 Abs. 4 BayBO Sonderbauten Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, die einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen: 1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe nach Abs. 3 Nr. 2 von mehr als 22 m), 2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m, 3. Gebäude mit mehr als m² Fläche des Geschosses, mit der größten Ausdehnung, ausgenommen Wohngebäude und Garagen, 9. Krankenhäuser, Heime und sonstige Einrichtungen zur Unterbringung oder Pflege von Personen, 18. Anlagen und Räume, die in den Nrn. 1 bis 17 nicht aufgeführt und deren Art oder Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind. 7
8 Art. 54 Abs. 3 BayBO Weitergehende Anforderungen 1 Soweit die Vorschriften des Zweiten und dritten Teils und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften nicht ausreichen, um die Anforderungen nach Art. 3 zu erfüllen, können die Bauaufsichtsbehörden im Einzelfall weitergehende Anforderungen stellen, um erhebliche Gefahren abzuwehren, bei Sonderbauten auch zur Abwehr von Nachteilen; dies gilt nicht für Sonderbauten, soweit für sie eine Verordnung nach Art. 80 Abs. 1 und 4 erlassen worden ist. Sonderbauverordnungen Bayern: Versammlungsstättenverordnung Verkaufsstättenverordnung Beherbergungsstättenverordnung Art. 3 Abs. 1 BayBO Allgemeine Anforderungen 1 Anlagen sind unter Berücksichtigung der Belange der Baukultur, insbesondere der anerkannten Regeln der Baukunst, so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden. 2 Sie müssen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung die allgemeinen Anforderungen des Satzes 1 ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen und ohne Missstände benutzbar sein. 8
9 Art. 62 BayBO Erster und zweiter Rettungsweg Martin van Hazebrouck (1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; (2) 1 Für Nutzungseinheiten nach Abs. 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe führen. 2 Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. (3) 2 Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr nur zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen. 9
10 Art. 62 Abs. 1 BayBO Bautechnische Nachweise 1 Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-, Schall-, Wärme- und Erschütterungsschutz ist nach näherer Maßgabe der Verordnung auf Grund des Art. 80 Abs. 4 nachzuweisen (bautechnische Nachweise); das gilt nicht für verfahrensfreie Bauvorhaben, Geprüft werden lediglich Standsicherheitsnachweis und Brandschutznachweis. Für die Erstellung der bautechnischen Nachweise für Schall-, Wärme- und Erschütterungsschutz reicht stets die Bauvorlageberechtigung aus. Die Nachweise werden nicht geprüft. 10
11 Art. 62 BayBO Bautechnische Nachweise Nachweisberechtigung und Prüfung Brandschutz: Bis einschließlich Gebäudeklasse 3: Nachweisführung durch Bauvorlageberechtigten Gebäudeklasse 4: Nachweisführung durch Bauvorlageberechtigten mit Zusatzqualifikation Gebäudeklasse 5: Bauvorlageberechtigung ausreichend (wegen Prüfung) Auch nachweisberechtigt: Prüfsachverständige für Brandschutz Prüfung der Brandschutznachweise nur bei Gebäudeklasse 5, Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen wahlweise durch Bauaufsichtsbehörde oder Prüfsachverständigen. 11
12 Projektgruppe der Fachkommission Bauaufsicht Besondere Wohnformen für Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf Vorschlag der Projektgruppe vom Dezember 2010 ( Drei-Stufen-Modell ) Wohnung oder Einrichtung für Menschen mit Pflegeoder Betreuungsbedarf Wohnung oder Einrichtung für Menschen mit Pflegeoder Betreuungsbedarf Einrichtung für Menschen mit Pflegeoder Betreuungsbedarf bis 6 Personen 7-12 Personen mehr als 12 Personen Regelbau BayBO Regelbau BayBO mit weitergehenden Anforderungen Sonderbau 12
13 Beispiel einer Wohngruppe 7 Personen ca. 250 m² S = Sanitär S S S Gemeinschaftszone
14 Beispiel einer Wohngruppe 7 Personen ca. 250 m² S = Sanitär Türen dicht- und selbstschließend jeder Schlafraum F 30-Wände S S S Gemeinschaftszone
15 Beispiel einer Wohngruppe 7 Personen ca. 250 m² S = Sanitär S S S T 30 Gemeinschaftszone Trennwand gem. 4 5 GK6 7 15
16 Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht Änderung von 2 Abs. 4 Musterbauordnung 9. Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, wenn die Nutzungseinheiten a) einzeln für mehr als 6 Personen oder b) für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind, oder c) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und der Aufnahme von insgesamt mehr als 12 Personen dienen. 10. Krankenhäuser, 11. sonstige Einrichtungen zur Unterbringung oder Pflege von Personen, 16
17 Muster-Wohnformen-Richtlinie Entwurf der Projektgruppe Besondere Wohnformen vom Anwendungsbereich Nutzungseinheiten nach 2 Absatz 4 Nummer 9 MBO für bis zu 12 Menschen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung. Keine Anwendung, wenn Pflege oder Betreuung in Familien oder für lediglich einzelne Personen erfolgt. Pflege oder Betreuung liegen nicht vor bei lediglich hauswirtschaftlicher Versorgung, Verpflegung, allgemeinen Dienstleistungen Anforderungen an Bauteile Nutzungseinheiten nach 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe a und b MBO Bereichslösung : Unterteilung in mindestens 2 Bereiche mit jeweils höchstens 6 Betten. Alternativ: Zellenlösung (Wände und Decken der Schlafräume mindestens feuerhemmend, Türen dicht- und selbstschließend Keine Bereiche oder Zellen erforderlich bei - unmittelbarem Zugang ins Freie, - Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 mit zweitem baulichem Rettungsweg, - Nutzungseinheiten, die für zur Selbstrettung befähigte Personen bestimmt sind. 17
18 Rettungswege Nutzungseinheiten nach 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe a und b MBO: Ein baulicher Rettungsweg ausreichend bei Ausbildung von Bereichen oder Zellen Nutzungseinheiten nach 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe c MBO: In der Regel keine Bedenken wegen der Personenrettung insbesondere bei Nutzungseinheiten - für zur Selbstrettung befähigte Personen bestimmt - zu ebener Erde mit direktem Ausgang ins Freie - unmittelbarer Zugang zu einem sicheren Bereich im Freien - einzeln für nicht mehr als 4 Personen bestimmt - brandschutztechnisch so voneinander getrennt, dass eine Brandausbreitung ausreichend lang verhindert wird - sicherheitstechnisch ertüchtigter Treppenraum Barrierefreiheit Nutzungseinheiten sollten barrierefrei zugänglich und nutzbar sein Rauchwarnmelder Funkvernetzte Rauchwarnmelder mit Alarmierung einer ständig besetzten Stelle, wenn keine 24-Stunden-Betreuung Feuerlöscher und Information über Verhalten im Brandfall (Aushang an geeigneter Stelle) 18
19 Heinzelmannstift Kaufbeuren 19
POSITIONSPAPIER BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN AN ASYL- UND FLÜCHTLINGSUNTERKÜNFTE
Stadt Augsburg Amt für Brand- und Katastrophenschutz POSITIONSPAPIER BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN AN ASYL- UND FLÜCHTLINGSUNTERKÜNFTE ERSTELLT DURCH DIE BERUFSFEUERWEHR AUGSBURG INHALTSVERZEICHNIS 1 Allgemeine
BRANDSCHUTZ IN BESTEHENDEN GEBÄUDEN Merkblatt 9 BayBO 2013
IIB7-4112.420-013/11 VOM 25.07.2011 Zur Frage welche und in welchem Umfang Brandschutzanforderungen bei Maßnahmen in bestehenden Gebäuden gelten, hat die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium