Source: http://docplayer.fi/13434234-Vakola-wrdl-pitajanmaki-1960-koetusselostus-357.html
Timestamp: 2018-02-26 04:25:14+00:00
Document Index: 17176979

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

VAKOLA. Wrdl Pitäjänmäki Koetusselostus PDF
VAKOLA. Wrdl Pitäjänmäki Koetusselostus 357
Download "VAKOLA. Wrdl Pitäjänmäki. 1960 Koetusselostus 357"
1 VAKOLA AODJV Helsinki Rukkila Helsinki Wrdl Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1960 Koetusselostus 357 Jiljankuivureita varten valmistettujen kuumailmakamiinoiden ryhmäkoetus Koetus on tehty lähinnä kamiinoiden tulenvaarallisuuden ja tehojen selvittämiseksi. JAAKKO Valmistaja: A. Uusi-Jaakkola Levysepänliike, Panelia. Ilmoitettu hinta ( ) : 3 kw:n sähkömoottorilla ja 10 säkin lavalla varustettuna mk kg:n verkkopohjalavalla varustettuna mk. JYMY Valmistaja: Pajulahti Oy, Kauhajoki. lmoitettu hinta ( ) : latta- tai kiilahihnapyörällä ja 10 säkin lavalla varustettuna mk. TEHO Valmistaja: Ylistaron Puunjalostus Oy, Untamala. Ilmoitettu hinta ( ) : Säkki-Teho I mk; Säkki- Teho II mk; Teho-siilo mk. Ryhmä /60/1
2 2/357 SÄKKI-VALTTI Valmistaja: V elsa 0 y, Kurikka Ilmoitettu hinta ( ) : kiilahihnapyörällä, kiilahihnoilla, ilman jakokappaleella ja 10 säkin lavalla varustettuna mk. LattahihnapyörMlä varustettuna mk. Rakenne ja toiminta Kuva 1. Jaakko-kamiina varustettuna säkkilavalla Jaakko Kamiina on lieriömäinen ja pystysuorassa asennossa. Tulipesä on valmistettu valuraudasta ilman muurausta. Tulipesän ulkopinnalla on ripoja. Suuluukku on valurautaa. Vetoa voidaan säätää käsin annan alla olevaa ilmanottoluukkua säätämällä. Savutorven päässä on kipinänsammutin, jonka verkon reikien sivun pituus on 3,5 mm ja verkon pinta-ala 36,2 dm2. Kamiinan vaipan ja tulipesän välillä on keskimäärin 10,5 cm väli. Kamiina on puhaltimen imupuolella. Puhallin imee osan ilmasta kamiinan kautta. Savutorven ympärillä olevan torven kautta tuleva ilma
3 3/357 joutuu kulkemaan kahden ja kamiinan yläpään kautta tuleva ilma yhden kipinäverkon läpi ennen puhaltimeen tuloaan. Näiden verkkojen reikien sivun pituus on 0,57 mm ja ensimmäisen verkon pinta-ala 17,5 dm2 sekä toisen 32,9 dm2. Kamiinan ja puhaltimen välisessä imutorvessa on luukku, jota voidaan tarvittaessa avata kylmän ilman ottamiseksi. Kamiinan ulkovaippa on kaksinkertainen. Sisempi levy on 0,5 mm ja ulompi 1 mm paksu. Levyjen välissä on 4,5 mm asbestieristys. Puhallin on kiinnitetty sähkömoottorin akselille. Kuva 2. Jymy-kamiina varustettuna säkkilavalla Jymy Kamiina on lieriömäinen ja vaakasuorassa asennossa. Tulipesä on valmistettu 4 mm teräslevystä ilman muurausta. Suuluukku on 4 mm teräslevyä. Vetoa voidaan säätää käsin annan alla olevaa ilmanottoluukkua säätämällä. Savutorven päässä on kipinänsammuttimena pieni hattu ilman verkkoa. Tulipesän ja ulkovaipan välillä on keskimäärin 8 cm väli, jonka kautta kamiinan toiseen päähän yhdistetty puhallin painaa ilman kuivuriin. Puhallin ottaa ilman osittain savutorven ympärillä olevan torven ja osittain puhaltimen vaipassa olevan kahden reiän kautta. Kamiinan ulkovaippa on kaksinkertainen, sisempi levy on 1. mm ja ulompi 0,5 mm paksu. Levyjen välissä on 30 mm vuorivillaeristys. Puhaltimeen on saatavissa joko latta- tai kiilahihnapyörä.
4 4/357 Kuva 3. Teho-kamiina varustettuna siilolla Teho Kamiinan tulipesä muurataan käyttöpaikalla tulenkestävästä tiilestä. Se ei kuulu kamiinaan sitä ostettaessa. Tulipesä muurataan kaksinkertaiseksi kahdesta puolen tullen seinästä, joiden välissä on ilmarako. Suuluukku on valurautaa. Vetoa voidaan säätää käsin annan alla olevaa ilmaottoluukkua säätämällä. Kipinänsammuttimena on savutorven päässä oleva katettu laaj entuma ilman verkkoa. Tulipesän päällä on vaakasuora putkisto, jonka läpi lämmitettävä ilma joutuu kulkemaan. Putkia on yleensä 40 kpl. Niistä 5, alimmassa rivissä olevaa, on läpimital. taan 76 mm ja loput 90 mm. Ensin mainittujen seinämän paksuus on 7 mm ja jälkimmäisten 3,0 mm. Kamiina on puhaltimen painepuolella. Puhallin painaa ilman lähimpänä tulipesää olevien putkien kautta uunin etuosaan, josta se edelleen joutuu ylimpiä putkia pitkin kuivuriin menevään torveen. Kuivuriin menevässä torvessa on pellillä suljettava yhteys savutorveen. Tämän tarkoituksena on puhaltimen pysähtyessä johtaa kuuma ilma kun pelti on avattu savutorven kautta ulos. Kamiinan ulkovaippa on 1 mm levyä. Puhallin on varustettu kiilahihnapyörällä.
5 Säkki-Valtti Kamiina on lieriömäinen ja vaakasuorassa asennossa. Tulipesä on valmistettu 3 mm teräslevystä ilman muurausta. Suuluukku on myös 3 mm teräslevyä. Kamiinassa on itsetoimiva mekaaninen vedon säädin. Sen tuntoelin on sijoitettu kuivausilmaan kamiinan suuluukun puoleiseen päähän. Se säätää arinan alla olevaa ilmanottoluukkua. Savutorvessa olevan kipinänsammuttimen verkon reikien sivun pituus on 2,2 mm ja verkon pinta-ala 12,6 dm2. Tulipesän ja kamiinan vaipan välillä on keskimäärin 10 cm vapaa tila, jonka kautta kamiinan toiseen päähän yhdistetty puhallin 5/357 Kuva 4. Valtti-kamiina varustettuna säkkilavalla painaa ilman kuivuriin. Kamiinan ulkovaippa on suuluukun puoleisesta päästä kaksinkertainen ja takaosastå yksinkertainen. Vaipan sisempi seinämä on 1 mm levyä, joka jatkuu yhtenäisenä takaosaan saakka. Etuosassa tämän päällä on 0,7 mm levy. Levyjen välissä on asbestieristys. Puhaltimeen on saatavissa joko kiila- tai lattahihnapyörä. Mittoj a: Kamiinan nimi pituus cm Kamiinan leveys cm korkeus cm Tulipinta ') m* Savutorven läpimitta cm Jaakko ,66 16,0 Jymy ,86 20,3 Teho ,8 23,0 Säkki-Valtti ,5 24,5 1) Tulipinnaksi on laskettu kaikki ne kamiinan osat, jotka lämmittävät ilmaa. Valurautarivoista on otettu vain toinen puoli.
6 6/357 Koetus Kamiinat hankittiin kokeisiin tutkimuslaitoksen toimesta. Koetuksen ensimmäinen osa suoritettiin syksyllä Tällöin kamiinoita lämmitettiin viisi eri kertaa n. 1,5 tuntia kerrallaan ja mitattiin kamiinan puhaltimen siirtämä ilmamäärä, puhallusilman lämpötila, uunissa palanut puumäärä tunnissa ja puhaltimen ottama teho. Lisäksi määritettiin kamiinan luovuttama lämpömäärä tunnissa, kamiinan luovuttama lämpömäärä tunnissa tulipinnan m2: ä kohden sekä hyötysuhde. Paloturvallisuutta ajatellen mitattiin kamiinasta tulevan ilman sekä kamiinan eri osien lämpötilat puhaltimen ollessa käynnissä ja pysäytettynä. Kokeiden tulokset on esitetty taulukossa 1 ja 2. Taulukko 1. Kamiinan nimi Ilmamäärä m2/h ) Puhaltimen tehon tarve kw Kamilnan luovuttama lämpömäärä kcal/h kcal/m2h Kamilnan hyötysuhde % Jaakko , ,2 Jymy , ,2 Teho , ,0 2) Säkki-Valtti ,5 3) ,1 Kamiinan nimi Kamilnasta tuleva ilma normaali käyttö Taulukko 2. Suurimmat lämpötilat C (ulkoilman lämpötila + r c) puhallin pysäytettynä Suuluukku normaali käyttö puhallin pysäytettynä Savutorven alaosa normaali käyttö puhallin pysäytettynä Vaippa normaali käyttö puhallin pysäytettynä Jaakko Jymy Teho Säkki-Valtti Puhallus tapahtui vapaaseen ilmaan. Kokeissa olleen kamiinan tulisijan muurauksena oli yksinkertainen puolen kiven seinä. Sen pitäisi olla kaksinkertainen ja ilmaraolla varustettu. Vuonna 1960 valmistettavissa kamiinoissa on rakennetta muutettu siten, että niissä on potkuripuhallin, jonka tehon tarve on 4,9 kw samalla kun puhaltimen ilmamäärä on hieman lisääntynyt.
7 7/357 Koetuksen toinen osa suoritettiin keväällä 1960 sen jälkeen kun kamiinat olivat olleet koko talven ulkona. Tällöin suoritettiin kestävyyskoe lämmittämällä kamiinoita puhallin pysäytettynä viitenä peräkkäisenä päivänä 5 tuntia yhteen menoon päivässä. Arvostelu Jaakko Jaakko-kamiina on lieriömäinen ja pystysuorassa asennossa. Tulipesä on valmistettu valuraudasta ilman muurausta. Kamiina on puhaltimen imupuolella. Ennen puhallinta on kaksi kipinäverkkoa. Puhaltimen puhaltama ilmamäärä vapaaseen ilmaan oli m3 tunnissa ilman lämpötilan ollessa 53 C. Puhaltimen tehon tarve oli n. 3 kw. Kamiina luovutti lämpöä jatkuvassa käytössä n keal tunnissa eli keal tunnissa kamiinan tulipinnan m2: ä kohden ulkoilman lämpötilan ollessa + 7 C ja kamiinasta poistuvan ilman lämpötilan ollessa n. 55 C. Kamiinasta saatu suurin teho oli n keal/h eli n keal/m2h. Kamiinan kestävyyteen nähden ei ole huomauttamista. Kamiinan savutorvi puhaltimen ollessa pysäytettynä ja suuluukku normaalikäytössä kuumenivat 400 C tai yli. Kipinänsammutin on huono. Koska kamiinan ilmatilassa on alipaine, saattaa tiivisteen huolimattomasta sijoittamisesta tai särkymisestä olla seurauksena kipinöiden pääsy kuivausilmaan. Jymy Kamiina on lieriömäinen ja vaakasuorassa asennossa. Tulipesä on valmistettu 4 mm teräslevystä ilman muurausta. Kamiina on puhaltimen painepuolella. Osan ilmasta puhallin imee savutorven ympärillä olevan torven kautta. Puhaltimen puhaltama ilmamäärä vapaaseen ilmaan oli n m3/h ilman lämpötilan ollessa 60 C. Puhaltimen tehon tarve oli n. 4,6 kw. Kamiina luovutti lämpöä jatkuvassa käytössä n keal tunnissa eli keal tunnissa kamiinan tulipinnan m2 : ä kohden ulkoilman lämpötilan ollessa + 7 C ja kamiinasta poistuvan ilman lämpötilan ollessa n. 60 C. Kamiinasta saatu suurin teho oli n keal/h eli keal/m2h. Kestävyyteen nähden ei ole huomauttamista.
8 8/357 Kamiinan savutorvi ja suuluukku sekä kamiinasta tuleva ilma kuumenevat yli 400 C kun puhallin on pysäytettynä. Kuivurin torveen menevä ilma kuumenee jopa 480 C: een. Kun puhallin imee osan ilmasta savutorven ympärillä olevan torven kautta, niin on olemassa vaara, että kuivuriin joutuu kipinöitä, jos savutorven liitokset vuotavat. Puhaltimen käyttö lattahihnalla lisää tulipalonvaaraa. Kipinänsammutin on huono. Teho Teho-kamiinan tulipesä tehdään käyttöpaikalla tulenkestävästä tiilestä. Kamiina on puhaltimen painepuolella. Ilma lämmitetään tulipesän päällä olevissa vaakasuorissa putkissa. Puhaltimen puhaltama ilmamäärä vapaaseen ilmaan oli n m3/h ilman lämpötilan ollessa 60 C. Puhaltimen tehon tarve oli n. 6,3 kw. Kamiina luovutti lämpöä jatkuvassa käytössä n keal tunnissa eli keal tunnissa kamiinan tulipinnan m2 : ä kohden ulkoilman lämpötilan ollessa + 7 C ja kamiinasta poistuvan ilman lämpötilan ollessa n. 60 C. Kamiinasta saatu suurin teho. oli n keal/h eli keal/m2h. Kamiinan kestävyyteen nähden ei ole huomauttamista. Kamiinassa nousee ainoastaan suuluukun lämpötila yli 400 C. Kuivuriin menevässä torvessa ilman lämpötila nousee 370 C: een puhaltimen pysähtyessä. Mainittua lämpötilaa voidaan kuitenkin alentaa n. 200 C: een avaamalla kuivuriin menevän torven ja, savutorven välisen yhdystorven sulkupelti. Puhaltimen käyttö lattahihnalla lisää tulipalon vaaraa. Kipinänsammutin on huono. Säkki-Valtti Kamiina on lieriömäinen ja vaakasuorassa asennossa. Tulipesä on valmistettu 3 mm teräslevystä ilman muurausta. Kamiina on puhaltimen painepuolella. Puhaltimen puhaltama ilmamäärä vapaaseen ilmaan oli n m3/h ilman lämpötilan ollessa n. 55 C. Puhaltimen tehon tarve oli n. 7,5 kw. 1) Kamiina luovutti lämpöä jatkuvassa käytössä n keal tunnissa eli kcal tunnissa kamiinan tulipinnan m2: ä kohden ulkoilman lämpötilan ollessa + 7 C ja kamiinasta poistuvan 1) Vrt. alahuomautus 3 sivulla 6.
9 9/357 ilman lämpötilan ollessa n. 55 C. Kamiinasta saatu suurin teho oli n kcal/h eli n kcal/m2h. Uunin etulevy ja suuluukku vääntyivät kuumuudesta koetuksen aikana. Myös uunin sisässä annan molemmin puolin olevat suojuslevyt vääntyivät. Kamiinan sualuukun lämpötila ja kamiinasta tulevan ilman lämpötila, kun pahallin pysähtyy, nousevat yli 400 C. Myös vaipan lämpötila, kun puhallin on pysähtynyt, on varsin suuri, n. 385 C. Puhaltimen käyttö lattahihnalla lisää tulipalon vaaraa. Savutorven kipinänsammutin, jonka verkko tukkeutuu helposti ja palaa sen jälkeen puhki, on erittäin huono. Loppupäätelmiä kokeiltujen kamiinoiden paloturvallisuudesta Suomen Palosuojeluyhdistyksen julkaisun n:o 110 mukaan on 275 C lämpötilaa pidettävä vaarallisena puuosien suhteen ja 400 C pölyn suhteen, koska havupuista alkaa n. 275 C lämpötilassa tislautua syttyviä kaasuja ja ilmassa oleva pöly syttyy n C:ssa. Kaikkien kokeiltujen kamiinoiden suuluukut kuumenivat normaalissa käytössä yli pölyn syttymislämpötilan. Myös sav-utorvet, joiden kuumeneminen on hyvin vaarallista, kuumenivat kovasti etenkin puhaltimen ollessa pysäytettynä. Puhaltimen pysähtyessä nousi useimmissa tapauksissa myös kamiinan vaipan lämpötila sekä kuivuriin menevän ilman lämpötila yli pölyn ja suojaamattoman puun syttymispisteen. Kipinänsammuttimet olivat huonoja. Tämäntapaiset kuumailmakamiinat on syytä sijoittaa erilliseen, mieluimmin tulenkestävään huoneeseen. Savutorvi on riittävän tehokkaasti eristettävä palavista rakenneosista välikattojen ja vesikaton kohdalla. Roskien ja pölyn kerääntyminen savutorven läheisyyteen on estettävä. Kuivausilma on otettava pölyttömästä paikasta. Lattahihnaa on pidettävä tulenvaaran kannalta sopimattomana kuumailmakamiinan puhaltimen käyttöön. Helsingissä toukokuun 19 päivänä MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhauttavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa
10 Helsinki Valtioneuvoston kirjapaino