Source: http://docplayer.fi/1455270-Teho-ja-vesivirta-kaukolammon-maksuperusteina.html
Timestamp: 2016-10-23 14:40:33+00:00
Document Index: 16382870

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina
Download "Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina"
1 Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Suositus K15/2014 Kaukolämpö2 3 Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Energiateollisuus ry 20144 5 Energiateollisuus ry Suositus K15/2014 Sopimustehotyöryhmä TEHO JA VESIVIRTA KAUKOLÄMMÖN MAKSUPERUSTEINA Teho ja vesivirta ovat kaukolämpötoimialan keskeisiä käsitteitä. Niitä käytetään yleisesti sekä liittymismaksun että käytön aikaisen tehomaksun perusteina. Kaukolämpömaksuista prosenttia määräytyy muun kuin mitatun energiankäytön perusteella, joten tehon määrittäminen oikeudenmukaisesti on tärkeä sekä lämmönmyyjälle että asiakkaalle. Tavoitteena maksujen perusteena olevan tehon tai vesivirran määrittelyssä on todellista tarvetta vastaavan oikean arvon määrittäminen heti liittymisvaiheessa. Kaukolämpöyritys määrittelee sopimustehon tai -vesivirran suunnittelijan mitoitustietojen perusteella. Suunnittelijan tekemän lämmitysjärjestelmän tehomitoituksen tavoitteena tulee olla mahdollisimman lähellä todellista tarvetta oleva arvo. Tehomaksun perusteena oleva teho tai vesivirta tulee toisaalta pystyä joustavasti muuttamaan asiakkaan tarpeen muuttuessa. Kaukolämmön asiakkaiden kohtelu on oltava tasa-arvoista myös kilpailulainsäädännönkin näkökulmasta, joten hinnoittelurakenteen on otettava huomioon erilaisten käyttötapojen kustannusvaikutukset. Kaukolämmön energian ja tehon käytöt saattavat poiketa ajallisesti ja määrällisesti huomattavasti rakennuksen teknisistä järjestelmistä riippuen, vaikka rakennukset muuten olisivatkin samantyyppisiä. Tässä suosituksessa kuvataan lämpötehoon tai -vesivirtaan perustuvia menettelyitä kaukolämpömaksujen perusteena. Kaukolämpöyrityksillä voi olla käytössään myös muita kiinteän maksun määritysperusteita, joita tässä ei käsitellä. Silloin kun käytön aikainen tehomaksu perustuu asiakkaan todelliseen tehon- tai vesivirran tarpeeseen, tarkistaminen voidaan tehdä luotettavasti vain mittaamalla saatuihin tietoihin perustuen. Tässä suosituksessa on esitetty menetelmiä ja niihin liittyviä määritysperusteita, joiden avulla todelliset asiakkaan tarpeen mukaiset arvot voidaan määrittää. Tavoitteena on, että kaukolämpöyrityksillä on käytössään avoimet ja läpinäkyvät menettelytavat. Tämä suositus korvaa suosituksen K15/1998 Tilausteho ja -vesivirta, Määritys ja tarkistaminen. Lämmönkäyttöryhmä Puheenjohtaja Petri Flyktman Jyväskylän Energia Oy Jäsenet Marko Alén Helsingin Energia Lassi Kortelainen Vantaan Energia Oy Veli-Matti Mäkelä Oulun ammattikorkeakoulu Oy Timo Piippanen Elenia Lämpö Oy Risto Pohjolainen Savon Voima Oyj Ilkka Rautio Fortum Power and Heat Oy Ari Veijalainen Turku Energia Oy Sihteeri Mirja Tiitinen Energiateollisuus ry Sopimustehosuositustyöryhmä Puheenjohtaja Lassi Kortelainen Vantaan Energia Oy Jäsenet Susanna Huuskonen Fortum Power and Heat Oy Marko Alén Helsingin Energia Risto Mellas Kotkan Energia Oy Jouni Kartano Rauman Energia Oy Anssi Luusua Suur-Savon Sähkö Oy Timo Heikkilä Tampereen Kaukolämpö Oy Sihteeri Mirja Tiitinen Energiateollisuus ry6 7 TEHO JA VESIVIRTA KAUKOLÄMMÖN MAKSUPERUSTEINA SISÄLTÖ 1 Tarkoitus ja perusteet Määritelmiä Tehon ja vesivirran määrityksen periaatteet Teho ja vesivirta kaukolämpömaksun perusteena Liittymismaksu Energiamaksu ja tehomaksu Sopimustehon ja -vesivirran määrittelyn perusteet Sopimusteho Sopimusvesivirta Laskutustehon ja -vesivirran määrittelyn perusteet Sopimus- ja laskutusperusteen eriyttäminen Tehomaksun perusteiden tarkistaminen Tehonkäytön tai tarpeen tarkistaminen Vesivirran käytön tai tarpeen tarkistaminen Tarkistamisen prosessi laskutuksen sopimusteho Sopimusmenettely Tarkistamisen prosessi laskutusteho Tarkistamisen menettelyt laskutuksen sopimusteho (-vesivirta) Tuntiluentatietoihin perustuvat menetelmät Mittarin huippuarvoihin perustuvat menetelmät Erillisiin mittalaitteisiin perustuvat menetelmät Laskutusmittaukseen perustuvat menetelmät Tarkistamisen menettelyt laskutusteho (-vesivirta) Sovellusohjeita Asuinrakennusten tehontarve, käyttöveden osuus Tuntinen käyttöveden lämmitysteho asuinrakennuksissa Yritysesimerkkejä Case Mitoitusulkolämpötilaan redusoitu tuntimittaus Case Tuntihuiput (laskutusteho) Case Vesivirran käyttöaste Case Kuukausikulutukset LIITTEET Liite 1 Esimerkkejä tuntidatan analysoinnista Liite 2 Kaukolämpöveden jäähtymän vaikutus vesivirtaan Liite 3 Esimerkki asiakkaalle annettavasta laskutuksen sopimusvesivirran tarkastusraportista Liite 4 Uudisrakennuksen sopimustehon määrittäminen, esimerkki... 248 Kuvaluettelo Kuva 1. Sopimustehon ja -vesivirran määrittämisen prosessi... 4 Kuva 2. Sopimus- ja laskutustehon määräytymisperusteet. Liittymisvaiheessa sopimusteho on pääsääntöisesti suuruudeltaan sama kuin laskutusteho Kuva 3. Laskutuksen sopimustehon tai -vesivirran tarkistamisen prosessi... 8 Kuva 4. Liittymismaksun ja tehomaksun maksuperusteet, kun sopimustehoa muutetaan rakennuksen tehontarpeen muuttuessa Kuva 5. Liittymismaksun ja tehomaksun maksuperusteet rakennuksen tehontarpeen muuttuessa, kun sopimusteho on määritelmällisesti erotettu laskutustehosta Kuva 6. Mittauksiin perustuvat tarkistusmenettelyt Kuva 7. Tuntitehot sekä kaukolämmön meno- ja paluulämpötilat ulkolämpötilan funktiona mittaustietokannasta Kuva 8. Laskutuksen sopimusvesivirran määritys vuoden tuntimittauksiin perustuen, esimerkki Kuva 9. Laskutuksen sopimusvesivirran määritys vuoden tuntimittauksiin perustuen, kun vesivirran huippu esiintyy muussa kuin mitoitusulkolämpötilassa, esimerkki Kuva 10. Esimerkki kuukausikulutuksista määritettävästä laskutustehosta Kuva 11. Esimerkkikohteen tuntiset tehot kolmen vuoden ajalta Kuva 12. Esimerkkikohteen kuukausittainen kaukolämmön käyttö Kuva 13. Esimerkkikohteen kaukolämpöveden tulo- ja paluulämpötilat, poistoilmalämpöpumppu asennettu joulukuussa Kuva 14. Esimerkkikohteen kaukolämpöveden tulo- ja paluulämpötilat, kytkentää muutettu syyskuussa Kuva 15. Esimerkkikohteen kaukolämpöveden tulo- ja paluulämpötilat, ennen kunnostusta ja kunnostuksen jälkeen Kuva 16. Esimerkkikohteesta mitatut tuntiset vesivirrat, ennen kunnostusta ja kunnostuksen jälkeen Kuva 17. Vesivirta tehon funktiona jäähtymän eri arvoilla Taulukkoluettelo Taulukko 1. Mitoitusulkolämpötilat eri säävyöhykkeillä /Suomen Rakentamismääräyskokoelma, osa D3/... 3 Taulukko 2. Suuntaa antavia keskiarvoja asuinrakennuksille Taulukko 3. Käyttöveden tuntisen tehon arvioiminen asuinrakennuksissa Taulukko 4. Asiakasmittauksista etäluettua tuntimittausdataa Taulukko 5. Esimerkki mittausdatasta ja siitä lasketusta käyttöasteesta9 1 TEHO JA VESIVIRTA KAUKOLÄMMÖN MAKSUPERUSTEINA 1 Tarkoitus ja perusteet Tässä suosituksessa kuvataan vaihtoehtoisia menetelmiä kaukolämmön maksuperusteina olevien tehon ja vesivirran määrittämiseksi ja tarkistamiseksi. Tavoitteena on, että kaukolämpöyritysten menettelytavat ja perusteet ovat asiakkaille ymmärrettävät, selkeät ja läpinäkyvät. Avoin käytäntö tehon ja vesivirran määrittämisessä on oleellista kaukolämmön imagon ja tuotekuvan näkökulmasta. Se lisää asiakkaiden ja alan yhteistyökumppaneiden luottamusta kaukolämpöön. Rakennuksen tehontarve ja -käyttö ovat tyypillisesti perusteina kaukolämmön liittymismaksulle ja käytön aikaiselle tehomaksulle. Liittymisvaiheessa lämpöteho on laskennallinen ja perustuu asiakkaan edustajan, esim. LVI-suunnittelijan, laskelmiin. Käytön aikainen lämpöteho perustuu yleensä todellisiin tehon ja energian käytön mittaustietoihin ja niiden perusteella tehtävään laskentaan. Tämä suositus antaa malleja ja esimerkkejä tehon ja vesivirran määrittämisestä ja laskennasta. Kaukolämpöyritykset voivat soveltaa niitä omaan toimintaympäristöönsä. Kaukolämpöyrityksillä voi olla käytössään myös muita kuin rakennuksen lämpötehon käyttöön tai tarpeeseen perustuvia hinnoittelujärjestelmiä. Tässä suosituksessa ei esitetä näitä muita malleja. 1.1 Määritelmiä Tässä suosituksessa käytettyjen käsitteiden määritelmät: Lämpöteho tarkoittaa rakennuksen tilojen ja käyttöveden lämmitykseen tarvittavaa kaukolämpötehoa. Vesivirta tarkoittaa lämpötehoa vastaavaa kaukolämpöveden virtaamaa laskettuna samanaikaisella kaukolämpöveden jäähtymällä. Sopimusteho tarkoittaa asiakkaan käyttöön liittymisvaiheessa varattua tuntista lämpötehoa. Sopimusteho kirjataan asiakkaan kanssa tehtävään lämpösopimukseen. Sopimustehon mittayksikkö on kw. Laskutusteho tarkoittaa asiakkaan käyttämää suurinta todettua tai mitoitusulkolämpötilaan redusoitua lämpötehoa. Määrityksen perusteena oleva aikajakso määritetään hinnastossa tai lämmönmyyjän ohjeistuksessa. Laskutusteho voi olla määrittelyltään ja suuruudeltaan eri kuin sopimusteho. Laskutustehon mittayksikkö on kw. Sopimusvesivirta tarkoittaa asiakkaan käyttöön liittymisvaiheessa varattua sopimustehoa vastaavaa kaukolämpöveden virtausta. Kaukolämpöveden jäähtymänä käytetään kaukolämpösuunnitelman mukaista jäähtymää. Sopimusvesivirta kirjataan asiakkaan kanssa tehtävään lämpösopimukseen. Sopimusvesivirran mittayksikkö on m 3 /h. Laskutusvesivirta tarkoittaa asiakkaan laskutustehoa vastaavaa vesivirtaa. Kaukolämpöveden jäähtymänä käytetään todellista tai mitoitusulkolämpötilaan redusoitua jäähtymää. Määrityksen perusteena oleva aikajakso määritetään hinnastossa tai lämmönmyyjän ohjeistuksessa. Laskutusvesivirta voi olla määrittelyltään ja suuruudeltaan eri kuin sopimusvesivirta. Laskutusvesivirran mittayksikkö on m 3 /h. Termiä laskutuksen sopimusteho (-vesivirta) käytetään tässä suosituksessa silloin, kun sopimusperusteena (liittymismaksun peruste) ja laskutusperusteena (käytön aikaisen tehomaksun peruste) käytettävän tehon (vesivirran) määrityksen perusteet ja arvot ovat samat. Käytön aikaiset tehon (vesivirran) muutokset kirjataan lämpösopimukseen.10 2 Tuntinen teho, tuntinen vesivirta tarkoittaa keskimääräistä tehoa tai vesivirtaa liukuvan tunnin ajanjaksona. Tehomaksu tarkoittaa tässä suosituksessa asiakkaan kaukolämpölaskun sitä osaa, jonka perusteena on sopimus-/laskutusteho tai sopimus-/laskutusvesivirta. 2 Tehon ja vesivirran määrityksen periaatteet 2.1 Teho ja vesivirta kaukolämpömaksun perusteena Tämä suositus perustuu siihen, että liittymismaksun ja käytön aikaisen tehomaksun perusteena käytetään rakennuksen lämpötehoa. Vesivirta on tehosta laskettava johdannaissuure. Kaukolämpöyrityksillä voi olla myös tästä poikkeavia menettelytapoja hinnoittelun perusteena. Käytön aikaisen tehomaksun perusteena voi olla lämpösopimuksessa määriteltävä laskutuksen sopimusteho (-vesivirta) tai hinnoittelujärjestelmässä erikseen määriteltävä laskutusteho (-vesivirta). Laskutusteho (-vesivirta) voi määritelmältään ja/tai suuruudeltaan poiketa lämpösopimuksen mukaisesta, liittymismaksun perusteena olevasta sopimustehosta tai -vesivirrasta. Maksuperusteena käytetään mahdollisimman todellista rakennuksen yksilöllistä tehontarvetta tai -käyttöä. Rakennukset eroavat käyttäytymiseltään ja tarpeiltaan huomattavasti toisistaan. Uudisrakennusten tilojen lämmityksen tehontarpeet ovat merkittävästi aiempaa alhaisemmat, mutta käyttöveden lämmityksen tehon tarve on pysynyt lähes samana. Lämpimän käyttöveden osuudella on siten uudisrakennuksissa merkittävä vaikutus esim. tuntisen maksimitehon muodostumisessa. Erilaisten hybridilämmitysjärjestelmien vaikutukset rakennuksen tehontarpeeseen poikkeavat toisistaan: osa rinnakkaislämmitysjärjestelmistä (esim. aurinkolämmitys) ei pienennä enimmäistehon tarvetta lainkaan. Osa rinnakkaisista lämmönlähteistä on hyödynnettävissä myös huipputarpeen aikana. Vaikutus vesivirtaan voi olla vielä tehontarvettakin suurempi tai myös erisuuntainen: vaikka tehontarve pienenee, vesivirran tarve voi kasvaa Liittymismaksu Kaukolämpöyritys perii liittymismaksun asiakkaan liittyessä kaukolämpöön. Liittymismaksulla katetaan kaukolämmön tuotanto- ja verkkoinvestointien pääomakustannuksia. Liittymisvaiheessa asiakkaan edustaja (LVI-suunnittelija tai vastaava) laatii kaukolämpösuunnitelmat, joiden osana määritetään rakennuksen tehontarve. Rakennuksen lämmityslaitteet mitoitetaan ympäristöministeriön rakentamismääräysten mukaisesti siten, että lämpöolot voidaan ylläpitää lämmityskauden mitoittavilla ulkolämpötiloilla (Taulukko 1). Käyttöveden lämmitysteho määräytyy YM:n rakentamismääräysten osassa D1 esitetyn mitoituksen mukaisesti.11 3 Taulukko 1. Mitoitusulkolämpötilat eri säävyöhykkeillä /Suomen Rakentamismääräyskokoelma, osa D3/ Säävyöhyke Mitoittavat ja keskimääräiset ulkoilman lämpötilat eri säävyöhykkeillä Mitoittava ulkoilman lämpötila Vuoden keskimääräinen ulkoilman lämpötila I -26 o C 5,3 o C II -29 o C 4,6 o C III -32 o C 3,2 o C IV -38 o C -0,4 o C Kaukolämpöyritys mitoittaa liittymisjohdon rakennuksen tarvitseman kaukolämpötehon ja siitä lasketun vesivirran perusteella. Mitoittavassa kaukolämpötehossa otetaan huomioon tilojen ja käyttöveden lämmityksen sekä mahdollisten muiden kaukolämpöä käyttävien kohteiden samanaikainen tehontarve. Liittymisjohdon mitoittava vesivirta perustuu rakennuksen LVI-suunnitelmaan. Asiakkaan kanssa sovitaan yksilöllinen, rakennuksen tehontarpeeseen perustuva kaukolämmön sopimusteho tai sopimusvesivirta, joka kirjataan lämpösopimukseen ja jonka perusteella liittymismaksu määräytyy. Liittymisvaiheessa sopimustehona käytetään tyypillisesti rakennuksen tarvitsemaa tuntista tehontarvetta mitoitusulkolämpötilassa. Sopimusvesivirta lasketaan sopimustehon määrittävän ajankohdan mukaisella kaukolämpöveden jäähtymällä Energiamaksu ja tehomaksu Asiakkaan maksama kaukolämpölasku koostuu tyypillisesti mitattuun energiankäyttöön perustuvasta energiamaksusta ja tehoon tai vesivirtaan sidotusta tehomaksusta. Energiamaksun yksikköhintaan vaikuttavat kaukolämmön tuotantoon käytetyt polttoaineet ja lämmönhankinnan muuttuvat kustannukset. Tehon tai vesivirran tarpeeseen perustuvalla tehomaksulla katetaan pääosin lämmönhankinnan ja -siirron kiinteitä kustannuksia. Tehomaksujen osuus on keskimäärin prosenttia asiakkaan vuotuisesta kaukolämpölaskusta. Energiamaksujen osuus koko laskusta on tyypillisesti pienempi pienillä, vähän kaukolämpöä käyttävillä asiakkailla. Laskutuksen perusteena oleva tehon tai vesivirran arvo voidaan määritellä samoin perustein kuin liittymisvaiheessa (sopimusteho, -vesivirta) tai perustuen käytön aikana todettuun arvoon (laskutusteho, -vesivirta). Kaukolämpöyrityksen käyttämien määräytymisperusteiden tulee olla avoimet ja läpinäkyvät. Tavoitteena on asiakkaiden yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu. Tehon ja vesivirran määritysperusteiden tulee olla yhdenmukaisia riippumatta siitä, milloin asiakas on liittynyt kaukolämpöön. Jos määrittämisen perusteet ovat muuttuneet vuosien kuluessa, vanhat sopimusperusteet eivät välttämättä ole enää linjassa nykyisten määritysten kanssa. Samanikäisten ja -tyyppisten mutta eri aikaan kaukolämpöön liittyneiden rakennusten maksuperusteet ovat tällöin voineet muodostua erilaisiksi, vaikka niiden todellinen tehontarve olisikin sama. Asiakkaalla on oikeus tarkistuttaa maksuperusteena oleva tekninen arvo lämpösopimuksen ja sopimusehtojen mukaisesti. Muutostarve voi syntyä, kun esim. rakennukseen on tehty energiatehokkuustoimenpiteitä. Maksuperusteen muutos tulee voimaan, kun kaukolämpöyritys on todennut uuden maksuperusteen ja mahdollinen lisäsopimus on sopimusehtojen ja lämpöhinnaston mukaisesti tehty. Todennus on yrityksen määrittelemän järjestelmän mukaan12 4 esim. mitattu tieto tai LVI-suunnitelmien mukaiset mitoitusarvot, joiden mukaisesti lämmönjakokeskuksen uusinta on toteutettu. Jos kaukolämpöyritys on eriyttänyt sopimustehon (-vesivirran) ja laskutustehon (- vesivirran) määritelmällisesti toisistaan, kaukolämpöyritys seuraa todellista tarvetta ja tekee tarvittavat muutokset laskutusperusteisiin automaattisesti. 2.2 Sopimustehon ja -vesivirran määrittelyn perusteet Uudisrakennuksen liittyessä kaukolämpöverkkoon määrittelyn perusteena on LVIsuunnittelijan laskelmat. Kaukolämpöyritys vertaa laskelmien perusteella saatavaa arvoa muiden samantyyppisten rakennusten mitattuihin tietoihin. Jos vertailun tulos osoittaa, että LVI-suunnittelijan laskemat tulokset poikkeavat kaukolämpöyrityksen kokemusperäisestä tiedosta, kaukolämpöyritys ja LVI-suunnittelija keskustelevat eroon vaikuttavista syistä. LVI-suunnittelija tekee tarvittavat korjaukset suunnitelmiinsa. Kaukolämpöyrityksen kannattaa dokumentoida asiakkaan tai asiakkaan edustajan kanssa käydyn keskustelun tulos esim. LVI-suunnitelmien yhteyteen. Näin voidaan myös jälkikäteen todentaa, miten lämpösopimukseen kirjattuun sopimusperusteeseen on päädytty. Vanhan rakennuksen liittyessä kaukolämpöön käytössä voi olla mitattua tietoa rakennuksen energiankäytöstä ja toisioverkon lämpötiloista. Näitä voidaan käyttää sopimustehon tai -vesivirran määrittämisessä etenkin silloin, kun rakennukseen ei samanaikaisesti tehdä muita muutoksia tai korjauksia. Vanhan lämmitysjärjestelmän laitteiden tehoarvoja (kilpiarvoja) ei kuitenkaan suoraan voi käyttää mitoituksen perusteena, koska ne ovat usein huomattavasti ylimitoitettuja todelliseen tarpeeseen verrattuna. Asiakas LVIsuunnitelma tai Mittaustieto KL yritys Vertailu muihin vastaaviin rakennuksiin Asiakas KL yritys Keskustelu Dokumentointi Asiakas KL yritys Sopimus Kuva 1. Sopimustehon ja -vesivirran määrittämisen prosessi Sopimusteho Sopimustehon tyypillisin määräytymisperuste on tuntinen tehontarve mitoitusulkolämpötilassa. LVI-suunnittelija laskee uudisrakennuksen lämmityksen ja ilmanvaihdon tehontarpeet ympäristöministeriön antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tehontarve mitoitetaan vastaamaan kyseisen paikkakunnan mitoitusulkolämpötilaa. LVI-suunnittelija mitoittaa käyttöveden lämmönsiirtimen YM:n määräysten mukaisella lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaamalla ja lämpötiloilla. Käyttöveden kulutus vaihtelee voimakkaasti ja hetkelliset, lyhytaikaiset huiput voivat olla todella suuria. Lämmönsiirrin mitoitetaan hetkellisen huipputarpeen mukaan. Kaukolämpöjärjestelmän kannalta käyttöveden hetkellistä huipputehoa ei ole tarvetta käyttää verkon tai tuotannon mitoitusperusteena, koska kaukolämpöön kytkettyjen rakennusten huipputehon tarpeet risteilevät keskenään. Tyypillisesti käyttöveden osalta kaukolämpöjärjestelmän mitoitusperusteena käytetään tuntista keskiarvoa. On siis loogista käyttää samaa tuntista tehontarvetta myös sopimustehon määritysperusteena.13 5 Lämmitystehon vaihtelu on huomattavasti käyttöveden kuormitusmuutoksia hitaampaa, joten sen osalta hetkellinen huipputeho (ja siten laitteiden kilpiteho) on yleensä sama kuin tuntinen huipputeho. Kaukolämpöyritys saa tarvittavat tiedot asiakkaan toimittamista kaukolämpösuunnitelmista (vrt. julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet). LVI-suunnittelijan ilmoittamat tehot on syytä tarkistaa ainakin karkealla tasolla vertaamalla niitä muihin vastaaviin asiakkaisiin. Näin pyritään varmistamaan, että sopimustehot ovat tasapuoliset ja että myöhemmin mittauksin varmennettava laskutusteho vastaa mahdollisimman hyvin sopimustehoa Sopimusvesivirta Sopimusvesivirta saadaan laskemalla kutakin sopimustehon osatekijää vastaavat kaukolämpöveden virtaukset yhteen, esim. lämmityksen, ilmanvaihdon ja käyttöveden tuntista lämmitystehoa vastaavat vesivirrat. Lämmitystehoja vastaavat kaukolämpövesivirrat lasketaan siinä ulkolämpötilassa, jossa on suurin tehontarve. Kullekin lämmönsiirtimelle käytetään ko. ulkolämpötilaa vastaavia toimintalämpötiloja. Toimintalämpötiloina käytetään suunnittelijan ilmoittamia arvoja. Kaukolämpövesivirta lasketaan seuraavasti: (kaava 1) V e = Tehoa vastaava kaukolämpöveden tilavuusvirtaus [dm 3 /s] Φ = Sopimusteho [kw] c p = Veden ominaislämpökapasiteetti [kj/kg C] ρ = Veden tiheys [kg/dm 3 ] t et = Kaukolämpöveden tulolämpötila [ C] t ep = Kaukolämpöveden paluulämpötila [ C] Käyttämällä vesivirtaa maksuperusteena asiakasta voidaan motivoida mitoitukseen ja laitevalintoihin, joissa kaukolämpöveden paluulämpötila on mahdollisimman alhainen eli jäähtymä muodostuu suureksi. Vesivirtapohjainen maksuperuste voi mahdollistaa myös paremman kustannusvastaavuuden. Toisaalta vesivirta on asiakkaan näkökulmasta vaikeammin ymmärrettävä arvo. Kaukolämpöveden jäähtymällä (kaukolämmön tulo- ja paluulämpötilan erotuksella) on merkittävä vaikutus asiakkaan laitteiden läpi virtaavan veden määrään ja siten kaukolämpöyrityksen kustannuksiin: kaukolämpöputket mitoitetaan virtaaman mukaan: mitä suurempi virtaama tarvitaan, sen suurempi putki asennetaan kaukolämpöveden pumppauskustannukset kasvavat, kun tarvittavan vesivirran määrä kasvaa kaukolämpöveden paluulämpötilan nousu huonontaa tuotannon kokonaistehokkuutta: o o lämmön ja sähkön yhteistuotannossa sähkön tuotannon määrä pienenee kaukolämmön tuotantolaitoksessa sijaitsevan savukaasujen lämmöntalteenoton hyötysuhde laskee. Kaukolämpöveden jäähtymän puolittuminen kasvattaa tarvittavan vesivirran kaksinkertaiseksi. Kaukolämpöveden jäähtymän vaikutusta vesivirtaan on kuvattu graafisesti liitteessä 2.14 6 2.3 Laskutustehon ja -vesivirran määrittelyn perusteet Laskutusteholla ja -vesivirralla tarkoitetaan tässä suosituksessa asiakkaan käyttämää, mittauksin todettua tehon ja vesivirran käyttöä tai tarvetta. Kaukolämpöyritys on hinnoittelussaan eriyttänyt sopimustehon (-vesivirran) ja laskutustehon (- vesivirran) määritelmällisesti toisistaan. Laskutuksen perusteena olevan tehon (vesivirran) tekninen määräytymisperuste voi olla sama kuin liittymismaksussa. Kaukolämpöyrityksen kustannusrakenne ja tarve oikeudenmukaiseen ja läpinäkyvään hinnoitteluun voi myös johtaa siihen, että laskutustehon (-vesivirran) tekninen määräytymisperuste on eri. Ero voi olla mm. määräytymisjakson pituudessa tai siinä, käytetäänkö tietyltä mittausjaksolta mitattua vai mitoitusulkolämpötilaan muunnettua (redusoitua) tehonkäyttöä. 2.4 Sopimus- ja laskutusperusteen eriyttäminen Perinteisesti sekä liittymisvaiheen että käytönaikainen teho (vesivirta) on määritelmällisesti ollut sama. Kun maksuperuste on muutettu, lämpösopimus on uusittu tekemällä kirjallinen lisäsopimus. Sopimusehtojen mukaisesti sopimusperustetta suurennettaessa asiakas on maksanut lisäliittymismaksun. Kun sopimusperustetta on pienennetty, maksettua liittymismaksua ei ole palautettu. Etäluenta ja tuntisen mittaustiedon käytettävissä olo mahdollistavat, että maksuperuste voidaan määrittää asiakkaalta mitatun todellisen arvon tai mittausten perusteella mitoitusulkolämpötilaa muunnetun (redusoidun) arvon perusteella. Tässä suosituksessa näin määritettyä maksuperusteesta käytetään termiä laskutusteho (-vesivirta) silloin, kun termit on määritelmällisesti eriytetty toisistaan ja maksuperusteen arvoa seurataan säännöllisesti ja muutokset tehdään automaattisesti. Liittymän sopimusteho Vaihtoehto I Laskutuksen sopimusteho Vaihtoehto II Laskutusteho Laskennallinen tehontarve, suunnitelmiin perustuva Max tehontarve mitoitusulkolämpötilassa Tuntinen keskiteho Mittaukseen perustuva tehontarve Muutos tehon tarpeen muuttuessa (asiakkaan pyyntö tai kaukolämpöyrityksen seuranta) Sopimustehon muutokset kirjataan lämpösopimukseen Tuntinen keskiteho Mittaukseen perustuva todettu käyttö, jatkuva seuranta Laskutusperusteen muutos tehon käytössä tehdään automaattisesti Laskutustehon muutos ei ole muutos lämpösopimukseen Yrityskohtaisesti määritettävä määräytymisjakso Kuva 2. Sopimus- ja laskutustehon määräytymisperusteet. Liittymisvaiheessa sopimusteho on pääsääntöisesti suuruudeltaan sama kuin laskutusteho. Jos kaukolämpöyritys muuttaa laskutusperusteena olevan tehon tai vesivirran määräytymisperustetta siten, että todellista tehon- tai vesivirrankäyttöä seurataan jatkuvasti ja maksuperuste määräytyy sen perusteella, asiakkaille ilmoitetaan15 7 muutoksesta sopimusehtojen mukaisesti. Jos muutos aiheuttaa suuria muutoksia yksittäisen asiakkaan maksuihin, muutoksesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen sen voimaantuloa. Kuluttaja-asiakkaaseen kohdistuva mahdollinen suuri muutostarve tulisi toimeenpanna vähittäin pidemmän ajan kuluessa kuluttajaoikeuden yleisen periaatteen mukaisesti. 3 Tehomaksun perusteiden tarkistaminen Tarkistamisen periaatteet riippuvat siitä, mikä on kaukolämpöyrityksen käyttämä laskutusperuste. Tässä suosituksessa esitetään menettelytapoja niihin vaihtoehtoihin, joissa määrittely perustuu mitattuun tehon- tai energiankäyttöön. Rakennusten käyttäytyminen vaihtelee huomattavasti käytöstä ja käyttäjistä riippuen. Keskiarvot eivät vastaa todellista, yksilöllistä tarvetta. Jotta eri aikaan liittyneet ja eri suunnittelijoiden suunnittelemat rakennukset olisivat keskenään samanarvoisia, sopimusperusteet tule tarkistaa vastaamaan todellista - mitattua tai mittauksen perusteella laskettua - arvoa. Tarkistaminen tehdään aina kuhunkin määritysperusteeseen soveltuvalla menettelytavalla. Kuukausitason mittaustietoihin perustuva tarkistaminen soveltuu ainoastaan silloin, kun yrityksen käyttämä määrittelyperustekin on kuukausikäyttö (kts. kohta 3.4.4). Kun kaukolämpöyrityksen käyttämä määrittelyperuste on tuntimittaustieto, kuukausi- tai vuositason mittaustiedon käyttäminen ei anna oikeaa tulosta ja voi johtaa asiakkaiden eriarvoiseen kohteluun. Kun kaukolämpöyritys siirtyy lämpöenergiamittarien tuntiseen etäluentaan, suositellaan kaikkien asiakkaiden maksuperusteiden tarkistamista vastaamaan todellista käyttöä Tehonkäytön tai tarpeen tarkistaminen Kaukolämpöyrityksellä tulee olla avoin ja selkeä menettelytapa, jolla asiakkaan tehonkäyttö tai -tarve tarkistetaan. Menettelyohjeessa määritetään ainakin: määrittelyjakson pituus mittausmenetelmä (esim. tuntidatan hyödyntäminen, redusointi mitoitusulkolämpötilaan, maksimiarvo tietyltä mittausjaksolta, laskentakaavat) miltä ja miten pitkältä aikajaksolta mittaustietoja tarvitaan käyttöveden tehontarpeen huomioiminen kuvaus menettelytavoista o esim. miten usein tehdään oma-aloitteisesti, miten asiakas voi pyytää tarkistamista, milloin uusi maksuperuste astuu voimaan Vesivirran käytön tai tarpeen tarkistaminen Menettelyohje vesivirran tarkistamisen osalta tehdään vastaavasti kuin tehon tarkistamisessa. Lisätoimenpiteenä määritetään asiakkaan mittausdatan perusteella kaukolämpöveden jäähtymä. Virtaaman arvo lasketaan tehontarpeen ja jäähtymän avulla. Kaukolämpöveden jäähtymän määrittämisessä suositellaan käytettäväksi kaukolämpöveden ajokäyrän mukaisen menolämpötilan ja asiakkaalta mitatun paluuveden lämpötilan erotusta. 3.2 Tarkistamisen prosessi laskutuksen sopimusteho Kaukolämpöyritys voi tarkistaa laskutusperusteet joko omasta aloitteestaan havaitessaan siihen olevan tarvetta tai asiakkaan pyynnöstä. Tarkistaminen voidaan kohdistaa joko yhteen asiakkaaseen, asiakasryhmään tai koko asiakaskuntaan. Asiakas tilaa tarkistuksen kirjallisesti (kirje tai sähköposti). Pyynnön mukana on hyvä olla kuvaus rakennuksessa mahdollisesti tehdyistä korjauksista ja muutoksis-16 8 ta, jotka ovat saattaneet vaikuttaa rakennuksen tehon tai vesivirran tarpeen muuttumiseen. Maksuperustetta muutetaan joko pienemmäksi tai suuremmaksi mittauksin saatuun tietoon perustuen. Tieto voi syntyä joko olemassa olevia lämpöenergiamittareita hyödyntäen tai erillisillä mittauslaitteilla. Tarkistaminen voidaan tehdä luotettavasti aikaisintaan ensimmäisen lämmityskauden jälkeen. Kun maksuperustetta muutetaan (nostetaan tai lasketaan), asiakkaalle tiedotetaan muutoksesta selkeästi. Jos kyseessä on suuri muutostarve, syy siihen selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa. Etenkin ensimmäisen kerran tuntimittauksia hyödyntäessään kaukolämpöyrityksen kannattaa tiedottaa asiakkailleen kaikista tarkistamisista, vaikka tarkistaminen ei maksuperustetta muuttaisikaan. Kaukolämpöyrityksen on suositeltavaa varmistaa laskutuksen sopimustehon oikeellisuus viimeistään kolmen vuoden kuluttua asiakkaan liittymisestä. Kaukolämpöyritys seuraa tehomaksun perusteiden oikeellisuutta muutenkin säännöllisesti. Tarkistaminen tehdään myös asiakkaan sitä pyytäessä rakennuksen tarpeen muututtua esim. lämmityslaitteiden uusinnan tai korjausrakentamisen vuoksi. Tavoitteena on varmistaa asiakkaiden tasavertainen kohtelu. Tarkistetaan maksuperuste mittauksin saatujen tietojen perusteella. Verrataan arvoa nykyisen maksuperusteen mukaiseen arvoon. Mitattu arvo on nykyistä maksuperustetta pienempi Mitattu arvo on nykyistä maksuperustetta suurempi Mitattu arvo on nykyisen maksuperusteen mukainen Asiakkaalle lähetetään tieto uudesta maksuperusteesta ja muutetaan maksuperuste sopimusehtojen mukaisesti. Asiakkaalle lähetetään tieto uudesta maksuperusteesta ja muutetaan maksuperuste sopimusehtojen mukaisesti. Asiakkaalle tiedotetaan tarvittaessa, että maksuperuste on tarkistettu ja nykyinen maksuperuste vastaa todettua arvoa Tarvittaessa: Asiakkaan kanssa keskustellaan sopimusperusteen ylittymiseen johtaneista syistä. Asiakkaalle voidaan antaa mahdollisuus korjata laitteistonsa viallinen toiminta. Kuva 3. Laskutuksen sopimustehon tai -vesivirran tarkistamisen prosessi Sopimusmenettely Mikäli voimassa olevat sopimusehdot edellyttävät sopimuksen uusimista (lisäsopimusta) maksuperusteen muuttuessa, toimitaan luonnollisesti ehtojen mukaisesti.17 9 Asiakkaalle lähetetään allekirjoitettavaksi uusi lämpösopimus uudella maksuperusteella. Sopimuksen liitteenä lähetetään seloste tehdystä tarkistuksesta, josta muutoksen perusteet ilmenevät. Mikäli sopimuksen mukainen maksuperuste tarkistamisen perusteella nousee, laskutetaan myös mahdollinen lisäliittymismaksu kaukolämmön sopimusehtojen mukaisesti. Sopimusperustetta pienennettäessä maksettua liittymismaksua ei kaukolämmön sopimusehtojen mukaisesti palauteta. Asiakkaalle jää mahdollisuus kasvattaa maksuperuste tarvittaessa vanhaan arvoon ilman lisäliittymismaksua. Kuva 4. Liittymismaksun ja tehomaksun maksuperusteet, kun sopimustehoa muutetaan rakennuksen tehontarpeen muuttuessa. 3.3 Tarkistamisen prosessi laskutusteho Jos kaukolämpöyritys on hinnoittelussaan määritelmällisesti eriyttänyt käytön aikaisen lämpötehon (-vesivirran) laskutustehoksi (-vesivirraksi), asiakkaiden tehon ja vesivirran käyttöä seurataan jatkuvasti ja laskutusperuste muuttuu automaattisesti tarpeen tai käytön muuttuessa. Laskutustehon (-vesivirran) muutos mitatun arvon perusteella ei edellytä lisäsopimusta. Lisäsopimus tehdään ja lisäliittymismaksua peritään ainoastaan silloin, kun on tarve suurentaa varsinaista liittymää, jolloin tehontarpeen kasvaminen johtaa esim. liittymisjohdon tai mittauskeskuksen muutos.18 10 Kuva 5. Liittymismaksun ja tehomaksun maksuperusteet rakennuksen tehontarpeen muuttuessa, kun sopimusteho on määritelmällisesti erotettu laskutustehosta. 3.4 Tarkistamisen menettelyt laskutuksen sopimusteho (-vesivirta) Tehon ja -vesivirran tarkistaminen voidaan tehdä monella tavalla. Kukin kaukolämpöyritys käyttää omaa, valitsemaansa menettelytapaa. Seuraavassa kuvassa on esitetty mittauksiin perustuvia menetelmiä. Sopimustehon (-vesivirran) tarkistaminen Tuntiluentatietoihin perustuvat menetelmät Mittarin huippuarvoihin perustuvat menetelmät Erillisiin mittalaitteisiin perustuvat menetelmät Laskutusmittaukseen perustuvat menetelmät Kuva 6. Mittauksiin perustuvat tarkistusmenettelyt Tuntiluentatietoihin perustuvat menetelmät Tuntiluentatietoihin perustuvaa menetelmää voidaan hyödyntää silloin, kun lämpöenergiamittarin tietoja luetaan etäluennalla ja lukemat tallennetaan tunneittain. Tämän datan pohjalta voidaan erikseen kaukolämpöyrityksen määrittelemällä menetelmällä suorittaa laskutuksen sopimustehon (-vesivirran) tarkistaminen. Laskutusperusteen tarkistaminen edellyttää lämmityskaudella mitattua tuntitehotietoa riittävältä ajanjaksolta. Tarkistamisessa on suositeltavaa on käyttää vuoden mittausjaksoa, mutta kuitenkin vähintään kolmea kuukautta joulukuun ja maalis-19 11 kuun väliltä. Mikäli asiakkaan tehon käytössä tai toiminnassa on tapahtunut oleellisia muutoksia kesken lämmityskauden, mittausjaksoa tulee soveltaa tarkoituksen mukaisesti. Tuntiluentatietoa käytettäessä mittaustiedosta poistetaan kaukolämmön toimituksen virhe- ja poikkeustilanteista johtuneet arvot. Tällaisia poikkeustilanteita ovat esim. kaukolämmön menoveden lämpötila on ollut liian alhainen o vaikuttaa yleensä vain vesivirran mittausarvoon o jos lämmönsiirtimet on alimitoitettu, voi liian alhainen menoveden lämpötila aiheuttaa asiakkaalle tehon vajausta asiakkaalla ei ole ollut riittävä tehoa käytössään lämmön toimittajasta johtuvista syistä (putkirikko, tuotantokatko, tms.) o häiriön jälkeen asiakkaan säätöventtiilit ovat täysin auki, kun automatiikka pyrkii korvaamaan rakennuksessa syntyneet teho- ja energiavajeen puuttuva mittausarvo edeltävältä tunnilta o etäluentajärjestelmä ei ole jostain syystä saanut mittaustietoa edeltävältä tunnilta, jolloin järjestelmä voi asettaa yhden tunnin lukemaksi koko erotuksen edellisestä luetusta lukemasta. Asiakkaalle esitetään seloste tehdystä tarkistuksesta, josta muutoksen perusteet ilmenevät. Erityisesti silloin, kun perusteena on mitoitusulkolämpötilaa vastaava maksimiarvo, tehon tai vesivirran esittäminen ulkolämpötilan funktiona (ns. tehofunktio) on havainnollinen (kts. kohta 5.1) Mittarin huippuarvoihin perustuvat menetelmät Lämpöenergiamittarin muistiin tallentuu asetuksista riippuen tietoja esiintyneistä tehon tai vesivirran huippuarvoista ja niiden ajankohdista. Tarkoituksenmukaista olisi, että mittarissa olisi muistipaikkoja useammalle mittausarvolle. Näitä arvoja voidaan hyödyntää, jos ne ovat esiintyneet riittävän kylmänä ajanjaksona ja kaukolämmön tuotannossa tai jakelussa ei ole ollut häiriöitä. Mittaustulosten hyödynnettävyyttä voidaan parantaa siten, että mittarin tietoja käydään lukemassa useamman kerran pakkaskauden aikana. Mittarin muisti nollataan aina käyntien yhteydessä, jotta siihen saadaan rekisteröityä useampia mittauspisteitä. Mitattuja huippuarvoja käytetään tarkistuksen pohjana ja ne voidaan esittää myös graafisessa muodossa vastaavasti kuin etäluennalla kerätyt tuntimittaustiedot. Mittarin huippuarvoihin perustuva tarkistusmenetelmä on työläämpi ja luotettavuudeltaan huonompi kuin varsinainen tuntiluentatietoihin perustuvat menetelmä. Mittauspisteitä on huomattavan paljon vähemmän ja ns. väärät huiput voivat viedä muistipaikan oikeilta mittaustuloksilta, jolloin todellisia huippuarvoja ei olekaan käytettävissä Erillisiin mittalaitteisiin perustuvat menetelmät Jos kaukolämpöyrityksellä ei ole tuntimittauksiin perustuvaa etäluentajärjestelmää, yksittäiselle asiakkaalle on mahdollista joko vaihtaa tuntimittaustietoja rekisteröivä lämpöenergiamittari tai asentaa tuntikeruulaite lisälaitteena. Mittaustiedot voidaan säilyttää jonkin aikaa mittalaitteen muistissa ja lukea ne muistikapasiteetista riippuen esim. kerran vuorokaudessa tai kerran viikossa. Etäluennan vaihtoehtona voidaan asiakkaan tiloihin viedä väliaikaisesti erillinen tiedonkeruulaitteisto Laskutusmittaukseen perustuvat menetelmät Laskutusmittaukseen perustuva menetelmä on ainoa tässä suosituksessa esitetyistä menetelmistä, jossa ei suoraan mitata tehoa tai vesivirtaa. Tarkistaminen tehdään laskutusmittauksen eli tyypillisesti kuukausitason kulutusten perusteella.20 12 Epäsuorana menetelmänä se on jonkin verran epätarkempi kuin muut menetelmät, jos halutaan määrittää yksittäisen asiakkaan todellinen suurin kaukolämpöverkosta ottama tuntinen keskiteho. Menetelmä perustuu mitattuihin kaukolämmön kuukausikäyttöihin. Kuukausikulutuksesta lasketaan kuukausien keskitehot. Keskitehot esitetään kuukauden keskimääräisen ulkolämpötilan funktiona graafissa. Näiden pisteiden perusteella lasketaan regressiosuora, jonka avulla voidaan määrittää asiakkaan laskennallinen tehontarve mitoitusulkolämpötilassa. 3.5 Tarkistamisen menettelyt laskutusteho (-vesivirta) Kun kaukolämpöyritys on eriyttänyt laskutustehon (-vesivirran) käytön aikaiseksi maksuperusteeksi, asiakkaiden tehon (vesivirran) käyttöä seurataan jatkuvasti ja laskutusperuste muuttuu automaattisesti käytön muuttuessa. Asiakkaan käyttämää tehoa (-vesivirtaa) seurataan tuntiluentatietoihin perustuen. Tämän mittausdatan pohjalta seurataan kaukolämpöyrityksen määrittelemällä menetelmällä laskutustehon (-vesivirran) oikeellisuutta ja tehdään tarvittavat muutokset. Laskutustehon (-vesivirran) perusteena voi lämmönmyyjästä riippuen olla eripituisia ajanjaksoja, esim. tunnin kolmen tunnin keskiarvo. Asiakkaalla on mahdollisuus esim. on-line palvelun kautta seurata omaa tehon (vesivirran) käyttöään ja siten laskutustehon (-vesivirran) muutoksia. 4 Sovellusohjeita 4.1 Asuinrakennusten tehontarve, käyttöveden osuus Taulukkoon 1 on kerätty eräitä keskiarvoja, joita voi käyttää nyrkkisääntöinä tehon ja vesivirran tarkastelussa. Rakennukset poikkeavat kuitenkin rakenteiltaan ja käytöltään huomattavasti toisistaan, joten taulukossa esitetyt arvot ovat vain suuntaa antavia. Taulukko 2. Suuntaa antavia keskiarvoja asuinrakennuksille keskiarvo normaali vaihteluväli huipunkäyttöaika h h lämpimän käyttöveden 35 % osuus max tuntisesta tehosta ominaisteho mitoitusulkolämpötilassa 17 W/m W/ m Tuntinen käyttöveden lämmitysteho asuinrakennuksissa Asuinrakennuksien sopimustehossa huomioon otettava käyttöveden tuntinen lämmitysteho voidaan karkeasti määrittää käyttövesisiirtimen mitoitustehon perusteella. Muiden kuin asuinrakennusten käyttöveden tuntinen lämmitystehon tarve vaihtelee huomattavasti rakennuksen käyttövesijärjestelmästä ja käytöstä riippuen. Käyttöveden lämmityksen tehontarpeen käyttäytyminen on pyrittävä selvittämään kunkin rakennuksen erityispiirteiden mukaan. Käyttöveden tuntinen teho voidaan asuinrakennuksissa karkeasti arvioida ottamalla käyttövesisiirtimen mitoitustehosta huomioon seuraavan taulukon mukainen prosenttiosuus. Näytä lisää
Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN Lisätiedot INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA
TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa Lisätiedot KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET
8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden Lisätiedot KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS
KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS Lämpölaitosyhdistys ry Suositus K / 1995 Lämpölaitosyhdistys ry 1995 ISSN 07840217 Viite: LLYkansio 1/5 LÄMPÖLAITOSYHDISTYS RY SUOSITUS K/1995 Kaukolämmityslaitteiden Lisätiedot Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU
Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU Ossi Ukkola Opinnäytetyö Kevät 2014 Talotekniikan Lisätiedot Energiateollisuus ry
Selvitys 60N50162.01-E0001 24.2.2010 Energiateollisuus ry Kaukolämpöjärjestelmän paluuveden hyväksikäyttö kiinteistöjen lämmityksessä Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida Lisätiedot Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen
Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle Lisätiedot Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen
Suomalainen kaukolämmitys Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen SUOMALAINEN KAUKOLÄMMITYS Veli-Matti Mäkelä Oulun ammattikorkeakoulu Jarmo Tuunanen Mikkelin ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Lisätiedot KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen
KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta Lisätiedot Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate.
Käyttöohje Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka Äyritie 8 E 01510 VANTAA Puhelin: 010 480 80 boschmyynti@fi.bosch.com www.bosch-climate.fi 1 VPW2100-ohjelman käyttöopas Tässä käyttöoppaassa kuvataan, Lisätiedot LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT
LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- Lisätiedot KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN
KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN SISÄLTÖ 3 Kaukolämmöllä ja sillä siisti Kaukolämmön oikea käyttö säästää lämpöä ja rahaa Lämmön mittaus Mittarilukemat Jäähdytys Seuraa energiankulutusta Lämpöindeksi 6 Lämmitystarveluku Lisätiedot Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa
Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA Lisätiedot Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella Lisätiedot KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI
Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Tero Viander KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Tarkastajat: TkT Professori Esa Vakkilainen TkT Dosentti Juha Lisätiedot RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN
Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA Lisätiedot PK-yritysten energiaopas
PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton Lisätiedot edellytyksistä Suomessa
VTT-CR-07573-13 19.11.2013 Selvitys huoneistokohtaisten lämpömäärämittareiden ja lämmityskustannusten jakolaitteiden käytön edellytyksistä Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön Raportin nimi Selvitys Lisätiedot Lämpöpumppujen energialaskentaopas
Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 ESIPUHE Lisätään myöhemmin (oppaan laatimiseen ovat osallistuneet tutkija Lari Eskola, erikoistutkija Juha Jokisalo sekä professori Kai Sirén Aalto-yliopistosta.) Lisätiedot Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet
Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti Lisätiedot Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka Lisätiedot Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014
Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset Lisätiedot ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Timo Kaartio ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi Lisätiedot Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu
Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden Lisätiedot Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju
Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Raportti M5/02 Suomen Kaukolämpö ry ISSN 1239-2707 Viite: Sky-kansio 5/2 Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Raportti M5/02 Suomen Kaukolämpö ry RAPORTTI Lisätiedot Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu
Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan Lisätiedot Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014
Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus Lisätiedot Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia
Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce, Lisätiedot Kaukolämmön käyttöraportit
Kaukolämmön käyttöraportit Suositus M1/2010 Päivitetty 18.9.2013 Kaukolämpö Kaukolämmön käyttöraportit Energiateollisuus ry 2013 Energiateollisuus ry Suositus M1/2010 päivitetty 18.9.2013 Tässä suosituksessa Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute