Source: https://www.weka.at/brandschutz/Vorschriften/Fluessiggas-Tankstellen-Verordnung-2010/5.-Abschnitt/18.-Not-und-Warneinrichtungen
Timestamp: 2020-04-08 10:18:41
Document Index: 306613344

Matched Legal Cases: ['§ 18', '§ 15', '§ 26', '§ 18', '§ 18', '§ 11']

§ 18. FGTV 2010 - Brandschutz online
HomeVorschriftenFlüssiggas-Tankstellen-Verordnung 2010 (FGTV 2010)5. Abschnitt § 15. - § 26.§ 18. Not- und Warneinrichtungen
Dokument-ID: 040865
§ 18. Not- und Warneinrichtungen
(5) Flüssiggaswarneinrichtungen müssen bei Erreichen einer Konzentration von 20 % der unteren Explosionsgrenze des Flüssiggas-Luftgemisches einen optischen und akustischen Alarm auslösen. Die Alarmeinrichtung muss so angeordnet sein, dass sie einwandfrei wahrgenommen werden kann. Bei Erreichen von 50 % der unteren Explosionsgrenze muss die Not-Aus-Einrichtung aktiviert werden und ein selbsttätiges Schließen der nach § 11 Abs. 3 beschaffenen Hauptabsperreinrichtung am Flüssiggasbehälter erfolgen. Das akustische Signal darf quittierbar eingerichtet sein.