Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Anlage_1_EnEV_Anforderungen_an_Wohngebaeude-d3209647,33.html
Timestamp: 2016-10-27 09:11:50
Document Index: 164617435

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§ 3', '§ 7', '§ 28', '§ 28', '§ 9', '§ 3', '§ 9', '§ 2', '§ 2', '§ 9', '§ 2', '§ 3', '§ 6', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 31']

Anlage 1 EnEV, Anforderungen an Wohngebäude | Gesetze auf anwalt24.de
Anlage 1 EnEV, Anforderungen an Wohngebäude Suche
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik ...…Anlage 1 EnEV, Anforderungen an WohngebäudeAnlage 2 EnEV, Anforderungen an NichtwohngebäudeAnlage 3 EnEV, Anforderungen bei Änderung von Außenbauteilen und bei Errichtung ...Anlage 4 EnEV, Anforderungen an die Dichtheit des gesamten GebäudesAnlage 4a EnEV, Anforderungen an die Inbetriebnahme von HeizkesselnAnlage 5 EnEV, Anforderungen an die Wärmedämmung von Rohrleitungen und ArmaturenAnlage 6 EnEV, Muster Energieausweis WohngebäudeAnlage 7 EnEV, Muster Energieausweis NichtwohngebäudeAnlage 8 EnEV, Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energiebedarf...Anlage 9 EnEV, Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energieverbra...Anlage 10 EnEV, Einteilung in EnergieeffizienzklassenAnlage 11 EnEV, Anforderungen an die Inhalte der Fortbildung
Anlage 1 EnEV, Anforderungen an Wohngebäude
Anlage 1 EnEVVerordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV) BundesrechtAnhangteilTitel: Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV) Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: EnEVGliederungs-Nr.: 754-4-10Normtyp: RechtsverordnungAnlage 1 (zu den §§ 3 und 9)1Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs und des spezifischen Transmissionswärmeverlusts für zu errichtende Wohngebäude (zu § 3 Absatz 1 und 2)1.1 Höchstwerte des Jahres-PrimärenergiebedarfsDer Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs eines zu errichtenden Wohngebäudes ist der auf die Gebäudenutzfläche bezogene, nach einem der in Nr. 2.1 angegebenen Verfahren berechnete Jahres-Primärenergiebedarf eines Referenzgebäudes gleicher Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung wie das zu errichtende Wohngebäude, das hinsichtlich seiner Ausführung den Vorgaben der Tabelle 1 entspricht.Soweit in dem zu errichtenden Wohngebäude eine elektrische Warmwasserbereitung ausgeführt wird, darf diese bis zum 31. Dezember 2015 anstelle von Tabelle 1 Zeile 6 als wohnungszentrale Anlage ohne Speicher gemäß den in Tabelle 5.1-3 der DIN V 4701-10 : 2003-08, geändert durch A1 : 2012-07, gegebenen Randbedingungen berücksichtigt werden. Der sich daraus ergebende Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs ist in Fällen des Satzes 2 um 10,0 kWh/(m2·a) zu verringern; dies gilt nicht bei Durchführung von Maßnahmen zur Einsparung von Energie nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Nummer VII.1 und 2 der Anlage des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes. Tabelle 1 Ausführung des ReferenzgebäudesZeileBauteile/SystemeReferenzausführung/Wert(Maßeinheit) Eigenschaft (zu Zeilen 1.1 bis 3) 1.0Der nach einem der in Nummer 2.1 angegebenen Verfahren berechnete Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach den Zeilen 1.1 bis 8 ist für Neubauvorhaben ab dem 1. Januar 2016 mit dem Faktor 0,75 zu multiplizieren. § 28 bleibt unberührt.1.1Außenwand (einschließlich Einbauten, wie Rollladenkästen), Geschossdecke gegen AußenluftWärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2·K) 1.2Außenwand gegen Erdreich, Bodenplatte, Wände und Decken zu unbeheizten RäumenWärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2·K) 1.3Dach, oberste Geschossdecke, Wände zu AbseitenWärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2·K) 1.4Fenster, FenstertürenWärmedurchgangskoeffizient UW = 1,3 W/(m2·K) Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ = 0,60 1.5DachflächenfensterWärmedurchgangskoeffizient UW = 1,4 W/(m2·K) Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ = 0,60 1.6LichtkuppelnWärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2·K) Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ = 0,64 1.7AußentürenWärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2·K) 2Bauteile nach den Zeilen 1.1 bis 1.7Wärmebrückenzuschlag ∆UWB = 0,05 W/(m2·K) 3Luftdichtheit der GebäudehülleBemessungswert n50 Bei Berechnung nach DIN V 4108-6 : 2003-06: mit DichtheitsprüfungDIN V 18599-2 : 2011-12: nach Kategorie I *4Sonnenschutzvorrichtungkeine im Rahmen der Nachweise nach Nummer 2.1.1 oder 2.1.2 anzurechnende Sonnenschutzvorrichtung5Heizungsanlage Wärmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert), Heizöl EL, Aufstellung:für Gebäude bis zu 500 m2 Gebäudenutzfläche innerhalb der thermischen Hüllefür Gebäude mit mehr als 500 m2 Gebäudenutzfläche außerhalb der thermischen HülleAuslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem innerhalb der wärmeübertragenden Umfassungsfläche, innen liegende Stränge und Anbindeleitungen, Standard-Leitungslängen nach DIN V 4701-10 : 2003-08 Tabelle 5.3-2, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt, Δp konstant), Rohrnetz hydraulisch abgeglichenWärmeübergabe mit freien statischen Heizflächen, Anordnung an normaler Außenwand, Thermostatventile mit Proportionalbereich 1 K6Anlage zur Warmwasserbereitung zentrale Warmwasserbereitunggemeinsame Wärmebereitung mit Heizungsanlage nach Zeile 5bei Berechnung nach Nummer 2.1.1:Solaranlage mit Flachkollektor sowie Speicher ausgelegt gemäß DIN V 18599-8 : 2011-12 Tabelle 15bei Berechnung nach Nummer 2.1.2:Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschließlichen Trinkwassererwärmung entsprechend den Vorgaben nach DIN V 4701-10 : 2003-08 Tabelle 5.1-10 mit Speicher, indirekt beheizt (stehend), gleiche Aufstellung wie Wärmeerzeuger,kleine Solaranlage bei AN ≤ 500 m2 (bivalenter Solarspeicher)große Solaranlage bei AN > 500 m2Verteilsystem innerhalb der wärmeübertragenden Umfassungsfläche, innen liegende Stränge, gemeinsame Installationswand, Standard-Leitungslängen nach DIN V 4701-10 : 2003-08 Tabelle 5.1-2 mit Zirkulation7Kühlungkeine Kühlung8Lüftungzentrale Abluftanlage, bedarfsgeführt mit geregeltem DC-Ventilator*Die Angaben nach Anlage 4 zum Überprüfungsverfahren für die Dichtheit bleiben unberührt.1.2 Höchstwerte des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen TransmissionswärmeverlustsAb dem 1. Januar 2016 darf der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust eines zu errichtenden Wohngebäudes das 1,0fache des entsprechenden Wertes des jeweiligen Referenzgebäudes nicht überschreiten. Die jeweiligen Höchstwerte der Tabelle 2 dürfen dabei nicht überschritten werden. § 28 bleibt unberührt.Tabelle 2Höchstwerte des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen TransmissionswärmeverlustsZeileGebäudetyp Höchstwert des spezifischen Transmissionswärmeverlusts1Freistehendes Wohngebäudemit AN ≤ 350 m2H'T = 0,40 W/(m2·K)mit AN > 350 m2H'T = 0,50 W/(m2·K)2Einseitig angebautes Wohngebäude *H'T = 0,45 W/(m2·K)3Alle anderen Wohngebäude H'T = 0,65 W/(m2·K)4Erweiterungen und Ausbauten von Wohngebäuden gemäß § 9 Absatz 5 H'T = 0,65 W/(m2·K)*Einseitig angebaut ist ein Wohngebäude, wenn von den vertikalen Flächen dieses Gebäudes, die nach einer Himmelsrichtung weisen, ein Anteil von 80 Prozent oder mehr an ein anderes Wohngebäude oder an ein Nichtwohngebäude mit einer Raum-Solltemperatur von mindestens 19 Grad Celsius angrenzt.1.3 Definition der Bezugsgrößen1.3.1 Die wärmeübertragende Umfassungsfläche A eines Wohngebäudes in m2 ist nach den in DIN V 18599-1 : 2011-12 Abschnitt 8 angegebenen Bemaßungsregeln so festzulegen, dass sie alle beheizten und gekühlten Räume einschließt. Für alle umschlossenen Räume sind dabei gleiche, den Vorgaben der Nummer 2.1.1 oder 2.1.2 entsprechende Nutzungsrandbedingungen anzunehmen (Ein-Zonen-Modell).1.3.2 Das beheizte Gebäudevolumen Ve in m3 ist das Volumen, das von der nach Nr. 1.3.1 ermittelten wärmeübertragenden Umfassungsfläche A umschlossen wird.1.3.3 Die Gebäudenutzfläche AN in m2 wird bei Wohngebäuden wie folgt ermittelt:AN = 0,32 m-1·VemitAN Gebäudenutzfläche in m2Ve beheiztes Gebäudevolumen in m3.Beträgt die durchschnittliche Geschosshöhe hG eines Wohngebäudes, gemessen von der Oberfläche des Fußbodens zur Oberfläche des Fußbodens des darüber liegenden Geschosses, mehr als 3 m oder weniger als 2,5 m, so ist die Gebäudenutzfläche AN abweichend von Satz 1 wie folgt zu ermitteln:AN = (1hG-0,04 m-1)·VemitAN Gebäudenutzfläche in m2hG Geschossdeckenhöhe in mVe beheiztes Gebäudevolumen in m3.2Berechnungsverfahren für Wohngebäude (zu § 3 Absatz 3, § 9 Absatz 2 und 5)2.1 Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs2.1.1 Der Jahres-Primärenergiebedarf Qp ist nach DIN V 18599 : 2011-12, berichtigt durch DIN V 18599-5 Berichtigung 1 : 2013-05 und durch DIN V 18599-8 Berichtigung 1 : 2013-05, für Wohngebäude zu ermitteln. Als Primärenergiefaktoren sind die Werte für den nicht erneuerbaren Anteil nach DIN V 18599-1 : 2011-12 zu verwenden. Dabei sind für flüssige Biomasse der Wert für den nicht erneuerbaren Anteil "Heizöl EL" und für gasförmige Biomasse der Wert für den nicht erneuerbaren Anteil "Erdgas H" zu verwenden. Für flüssige oder gasförmige Biomasse im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes kann für den nicht erneuerbaren Anteil der Wert 0,5 verwendet werden, wenn die flüssige oder gasförmige Biomasse im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Gebäude erzeugt wird. Satz 4 ist entsprechend auf Gebäude anzuwenden, die im räumlichen Zusammenhang zueinander stehen und unmittelbar gemeinsam mit flüssiger oder gasförmiger Biomasse im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes versorgt werden. Für elektrischen Strom ist abweichend von Satz 2 als Primärenergiefaktor für den nicht erneuerbaren Anteil ab dem 1. Januar 2016 der Wert 1,8 zu verwenden; für den durch Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten und nach Abzug des Eigenbedarfs in das Verbundnetz eingespeisten Strom gilt unbeschadet des ersten Halbsatzes der dafür in DIN V 18599-1 : 2011-12 angegebene Wert von 2,8. Wird als Wärmeerzeuger eine zum Gebäude gehörige Anlage mit Kraft-Wärme-Kopplung genutzt, so ist für deren Berechnung DIN V 18599-9 : 2011-12 Abschnitt 5.1.7 Verfahren B zu verwenden. Bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs des Referenzwohngebäudes und des Wohngebäudes sind die in Tabelle 3 genannten Randbedingungen zu verwenden. Abweichend von DIN V 18599-1 : 2011-12 sind bei der Berechnung des Endenergiebedarfs diejenigen Anteile gleich "Null" zu setzen, die durch in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zum Gebäude gewonnene solare Strahlungsenergie sowie Umgebungswärme und Umgebungskälte gedeckt werden.Tabelle 3Randbedingungen für die Berechnung des Jahres-PrimärenergiebedarfsZeileKenngrößeRandbedingungen 1Verschattungsfaktor FSFS = 0,9soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert berücksichtigt werden.2Solare Wärmegewinne über opake Bauteile Emissionsgrad der Außenfläche für Wärmestrahlung: ε = 0,8Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberflächen: α = 0,5für dunkle Dächer kann abweichend α = 0,8 angenommen werden.3GebäudeautomationSummand ΔθEMS: Klasse CFaktor adaptiver Betrieb fadapt: Klasse Cjeweils nach DIN V 18599-11 : 2011-124TeilbeheizungFür den Faktor aTB (Anteil mitbeheizter Flächen) sind ausschließlich die Standardwerte nach DIN V 18599-10 : 2011-12 Tabelle 4 zu verwenden.2.1.2 Alternativ zu Nummer 2.1.1 kann der Jahres-Primärenergiebedarf Qp für Wohngebäude, die nicht gekühlt werden, nach DIN V 4108-6 : 2003-06 * und DIN V 4701-10 : 2003-08, geändert durch A1 : 2012-07, ermittelt werden. Nummer 2.1.1 Satz 2 bis 6 ist entsprechend anzuwenden. Der in diesem Rechengang zu bestimmende Jahres-Heizwärmebedarf Qh ist nach dem Monatsbilanzverfahren nach DIN V 4108-6 : 2003-06 * mit den dort in Anhang D.3 genannten Randbedingungen zu ermitteln. Als Referenzklima ist abweichend von DIN V 4108-6 : 2003-06 * das Klima nach DIN V 18599-10 : 2011-12 Abschnitt 7.1 (Region Potsdam) zu verwenden. Zur Berücksichtigung von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind die methodischen Hinweise in Abschnitt 4.1 der DIN V 4701-10 : 2003-08 zu beachten.*Geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.2.1.3 Werden in Wohngebäude bauliche oder anlagentechnische Komponenten eingesetzt, für deren energetische Bewertung weder anerkannte Regeln der Technik noch gemäß § 9 Absatz 2 Satz 2 dritter Teilsatz bekannt gemachte gesicherte Erfahrungswerte vorliegen, so dürfen die energetischen Eigenschaften dieser Komponenten unter Verwendung derselben Randbedingungen wie in den Berechnungsverfahren nach Nummer 2.1.1 beziehungsweise Nummer 2.1.2 durch dynamisch-thermische Simulationsrechnungen ermittelt werden.2.2 Berücksichtigung der WarmwasserbereitungBei Wohngebäuden ist der Energiebedarf für Warmwasser in der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs wie folgt zu berücksichtigen:a)Bei der Berechnung gemäß Nr. 2.1.1 ist der Nutzenergiebedarf für Warmwasser nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2011-12 anzusetzen.b)Bei der Berechnung gemäß Nr. 2.1.2 ist der Nutzwärmebedarf für die Warmwasserbereitung QW im Sinne von DIN V 4701-10 : 2003-08, mit 12,5 kWh/(m2·a) anzusetzen.2.3 Berechnung des spezifischen TransmissionswärmeverlustsDer spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust H'T in W/(m2·K) ist wie folgt zu ermitteln:H'T=HT- A in W/(m2·K)mit HTnach DIN V 4108-6 : 2003-06 * mit den in Anhang D.3 genannten Randbedingungen berechneter Transmissionswärmeverlust in W/K;A wärmeübertragende Umfassungsfläche nach Nr. 1.3.1 in m2.Die in Nummer 2.1.1 Tabelle 3 angegebenen Randbedingungen sind anzuwenden.* Geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.2.4 Beheiztes LuftvolumenBei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach Nr. 2.1.1 ist das beheizte Luftvolumen V in m3 gemäß DIN V 18599-1 : 2011-12, bei der Berechnung nach Nr. 2.1.2 gemäß DIN V 4108-6 : 2003-06 Abschnitt 6.2 * zu ermitteln. Vereinfacht darf es wie folgt berechnet werden:V = 0,76·Ve in m3 bei Wohngebäuden bis zu drei VollgeschossenV = 0,80·Ve in m3 in den übrigen Fällenmit Ve beheiztes Gebäudevolumen nach Nr. 1.3.2 in m3.* Geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.2.5 Ermittlung der solaren Wärmegewinne bei Fertighäusern und vergleichbaren GebäudenWerden Gebäude nach Plänen errichtet, die für mehrere Gebäude an verschiedenen Standorten erstellt worden sind, dürfen bei der Berechnung die solaren Gewinne so ermittelt werden, als wären alle Fenster dieser Gebäude nach Osten oder Westen orientiert.2.6 Aneinandergereihte BebauungBei der Berechnung von aneinandergereihten Gebäuden werden Gebäudetrennwändea)zwischen Gebäuden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, als nicht wärmedurchlässig angenommen und bei der Ermittlung der wärmeübertragenden Umfassungsfläche A nicht berücksichtigt,b)zwischen Wohngebäuden und Gebäuden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentemperaturen von mindestens 12 Grad Celsius und weniger als 19 Grad Celsius beheizt werden, bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor Fnb nach DIN V 18599-2 : 2011-12 oder nach DIN V 4108-6 : 2003-06 * gewichtet undc)zwischen Wohngebäuden und Gebäuden oder Gebäudeteilen, in denen keine beheizten Räume im Sinne des § 2 Nummer 4 vorhanden sind, bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten mit einem Temperaturfaktor Fu = 0,5 gewichtet.Werden beheizte Teile eines Gebäudes getrennt berechnet, gilt Satz 1 Buchstabe a sinngemäß für die Trennflächen zwischen den Gebäudeteilen. Werden aneinandergereihte Wohngebäude gleichzeitig erstellt, dürfen sie hinsichtlich der Anforderungen des § 3 wie ein Gebäude behandelt werden. Die Vorschriften des Abschnitts 5 bleiben unberührt.* Geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.2.7 Anrechnung mechanisch betriebener LüftungsanlagenIm Rahmen der Berechnung nach Nr. 2 ist bei mechanischen Lüftungsanlagen die Anrechnung der Wärmerückgewinnung oder einer regelungstechnisch verminderten Luftwechselrate nur zulässig, wenna)die Dichtheit des Gebäudes nach Anlage 4 Nr. 2 nachgewiesen wird undb)der mit Hilfe der Anlage erreichte Luftwechsel § 6 Absatz 2 genügt.Die bei der Anrechnung der Wärmerückgewinnung anzusetzenden Kennwerte der Lüftungsanlagen sind nach anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen oder den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der verwendeten Produkte zu entnehmen. Lüftungsanlagen müssen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine Beeinflussung der Luftvolumenströme jeder Nutzeinheit durch den Nutzer erlauben. Es muss sichergestellt sein, dass die aus der Abluft gewonnene Wärme vorrangig vor der vom Heizsystem bereitgestellten Wärme genutzt wird.2.8 Berechnung im Fall gemeinsamer Heizungsanlagen für mehrere GebäudeWird ein zu errichtendes Gebäude mit Wärme aus einer Heizungsanlage versorgt, aus der auch andere Gebäude oder Teile davon Wärme beziehen, ist es abweichend von DIN V 18599 : 2011-12 und DIN V 4701-10 : 2003-08 zulässig, bei der Berechnung des zu errichtenden Gebäudes eigene zentrale Einrichtungen der Wärmeerzeugung (Wärmeerzeuger, Wärmespeicher, zentrale Warmwasserbereitung) anzunehmen, die hinsichtlich ihrer Bauart, ihres Baualters und ihrer Betriebsweise den gemeinsam genutzten Einrichtungen entsprechen, hinsichtlich ihrer Größe und Leistung jedoch nur auf das zu berechnende Gebäude ausgelegt sind. Soweit dabei zusätzliche Wärmeverteil- und Warmwasserleitungen zur Verbindung der versorgten Gebäude verlegt werden, sind deren Wärmeverluste anteilig zu berücksichtigen.3Sommerlicher Wärmeschutz (zu § 3 Absatz 4)3.1 Grundsätze3.1.1Zum Zweck eines ausreichenden baulichen sommerlichen Wärmeschutzes sind die Anforderungen nach DIN 4108-2 : 2013-02 Abschnitt 8 einzuhalten. Dazu sind entweder die Sonneneintragskennwerte nach Abschnitt 8.3 oder die Übertemperatur-Gradstunden nach Abschnitt 8.4 zu begrenzen; es reicht aus, die Berechnungen gemäß Abschnitt 8 Satz 1 der DIN 4108-2 : 2013-02 auf die Räume oder Raumbereiche zu beschränken, für welche die Berechnung nach Abschnitt 8.3 zu den höchsten Anforderungen führen würde. Auf eine Berechnung darf unter den Voraussetzungen des Abschnitts 8.2.2 der DIN 4108-2 : 2013-02 verzichtet werden.3.1.2Wird bei Wohngebäuden mit Anlagen zur Kühlung die Berechnung nach Abschnitt 8.4 durchgeführt, sind bauliche Maßnahmen zum sommerlichen Wärmeschutz gemäß DIN 4108-2 : 2013-02 Abschnitt 4.3 insoweit vorzusehen, wie sich die Investitionen für diese baulichen Maßnahmen innerhalb deren üblicher Nutzungsdauer durch die Einsparung von Energie zur Kühlung erwirtschaften lassen.3.2Begrenzung der Sonneneintragskennwerte3.2.1Als höchstzulässige Sonneneintragskennwerte nach § 3 Absatz 4 sind die in DIN 4108-2 : 2013-02 Abschnitt 8.3.3 festgelegten Werte einzuhalten.3.2.2Der Sonneneintragskennwert des zu errichtenden Wohngebäudes ist nach dem in DIN 4108-2 : 2013-02 Abschnitt 8.3.2 genannten Verfahren zu bestimmen.3.3Begrenzung der Übertemperatur-GradstundenEin ausreichender sommerlicher Wärmeschutz nach § 3 Absatz 4 liegt auch vor, wenn mit einem Verfahren (Simulationsrechnung) nach DIN 4108-2 : 2013-02 Abschnitt 8.4 gezeigt werden kann, dass unter den dort genannten Randbedingungen die für den Standort des Wohngebäudes in Tabelle 9 dieser Norm angegebenen Übertemperatur-Gradstunden nicht überschritten werden.Zu Anlage 1: Neugefasst durch V vom 29. 4. 2009 (BGBl I S. 954), geändert durch V vom 18. 11. 2013 (BGBl I S. 3951).
§ 31 EnEV, Inkrafttreten, AußerkrafttretenAnlage 2 EnEV, Anforderungen an Nichtwohngebäude