Source: http://docplayer.fi/235987-Iloxair-oy-koydenpunojankatu-14-b-20100-turku-puh-02-2390-111-fax-02-2390-122.html
Timestamp: 2019-01-20 22:03:40+00:00
Document Index: 9211120

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu ILOX MOSAIK KONEEN OSAT 2 ILMANVAIHDON TARVE 3 ILMANVAIHDON OHJAUSVAIHTOEHDOT 3 KÄYTTÖÖNOTTO Jälkilämmitys Kesäajan käyttö LTO -kennon huurtumisenesto Kondenssivesi Nopeuden valintakytkin Takkakytkin 8 Sivu Huolto-ohje 10 1 Suodattimet 10 2 Lämmöntalteenottokenno 11 3 Puhaltimet 11 4 Ilmanvaihtokanaviston osat 12 5 Vianetsintä 12 Tekniset tiedot Tehostuskytkin ajastimella Kosteuskytkin Termo -Ice huurtumisenesto Lämmöntalteenottokenno 2. Poistoilmapuhallin 3. Tuloilmapuhallin 4. Jälkilämmitysvastus 5. Sähkölaatikko 6. Tuloilman esisuodatin 7. Tuloilman hienosuodatin (F7) 8. Poistoilmasuodatin (G3) Ovikytkin 10. Tuloilman lämpötilan säätö 11. Kesäohituspelti 12. LTO -kennon huurtumissuojan anturi 13. Ylilämpösuojan palautuspainike 14. Kondenssilähtö (pohjassa koneen takareunassa) 15. Ovikytkimen painin 2
3 1. Ilmanvaihdon tarve Tiiviissä taloissa koneellisen ilmanvaihdon merkitys korostuu ja ilmanvaihtokoneen moitteeton toiminta ja käyttö aikaansaa riittävän asumisviihtyvyyden ja terveellisen sisäilman. Asumisessa syntyvä kosteus saattaa turmella rakenteet ja aiheuttaa home- ja sieni-itiöiden kasvustoa, ellei asunnossa ole riittävää ilmanvaihtoa. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulevat epäpuhtaudet (radon, formaldehydi, hiilidioksidi ym.) pilaavat helposti sisäilman ja näiden aineiden pitoisuudet kohoavat, ellei ilmanvaihto ole riittävä. Rakentamismääräyskokoelman määräyksissä (Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D2) ulkoilmavirta tulee kuitenkin olla vähintään 0,35 (dm 3 /s)/m 2, joka vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,5 1/h huoneessa, jonka vapaa korkeus on 2.5 m. 2. Ilmanvaihdon ohjausvaihtoehdot ILOX Ilmanvaihtokonetta ohjataan joko kolminopeuskytkimestä (poissa / perus / tehostus) tai erillisestä nopeuden valintakytkimestä (4 nopeutta). Poissa: Kotona: Poissaoloasento: Kun ollaan esimerkiksi lomamatkalla, asunnon ilmanvaihto säädetään nopeudelle 1 Normaali ilmanvaihto: Tehostus: Tehostusasento: Esimerkiksi saunomisen ja ruuanlaiton yhteydessä ja muissa tilanteissa, joissa tarvitaan tehostettua ilmanvaihtoa Kuva 1 Mosaik nopeuden valintakytkin Erillinen valintakytkin 4 -nopeutta Erilliskytkimestä säädetään ilmanvaihdon tehoa, ja lieden kohdepoisto on hoidettu omalla liesituulettimella tai huippuimurilla. Nopeus 1: Nopeus 2 tai 3: Nopeus 4: Poissaoloasento: Kun ollaan esimerkiksi lomamatkalla, asunnon ilmanvaihto voidaan säätää nopeudelle 1 Normaali ilmanvaihto: Suunniteltu ilmanvaihto joko nopeudella 2 tai 3 Tehostusasento: Esimerkiksi saunomisen ja ruuanlaiton yhteydessä ja muissa tilanteissa, joissa tarvitaan tehostettua ilmanvaihtoa Kuva 2 Erillinen nopeuden valintakytkin 3
4 3. Käyttöönotto Ennen ilmanvaihtokoneen käyttöönottoa ilmanvaihtojärjestelmä tulee säätää. Ilmavirtojen säädön ja mittauksen yhteydessä on selvitettävä millä käyttönopeudella suunnitellut ilmavirrat toteutuvat. Ellei käyttönopeus ole selvillä, oheisesta taulukosta voidaan karkeasti arvioida millä nopeudella ilmanvaihtoa tulisi vähintään käyttää eri kokoisissa asunnoissa (huom! asunnon korkeus noin 2.5 m) Säätönopeus Säätöjännite (V) Asuinpinta-ala (m 2 ) Ilmavirta (dm 3 /s) Taulukko 1. ILOX Mosaik koneen käyttönopeudet ja ilmavirrat Koneen sisällä olevasta säätömuuntajasta voidaan valita vaihtoehtoisia jännitteitä eri nopeuksille, mikäli vakioarvot eivät ole sopivia. Valtuutettu sähköasentaja voi helposti valita halutut jännitteet muuntajan yhdeksästä nopeudesta. 3.1 Jälkilämmitys Ilmanvaihtokoneessa tuloilma lämpenee lämmöntalteenottokennossa poistoilman luovuttamalla lämmöllä. Tuloilman lämpötila tulisi kuitenkin olla yli + 14 o C, jotta ilman sisäänpuhallus ei aiheuta vetoa asunnoissa. ILOX koneessa jälkilämmitys toimii sähkövastuksella. Sähkövastuksen säätötermostaatti sijaitsee koneen oven sisäpuolella. Termostaatin avulla säädetään haluttu tuloilman lämpötila. Tuloilman lämpötila kannattaa mitata tuloilmaventtiilistä ja säätää tarpeen mukaan. Huom! Turhan korkea tuloilman lämpötila lisää voimakkaasti koneen sähköenergian kulutusta ja pahimmassa tapauksessa koko asunnon lämmitys siirtyy jälkilämmitysvastuksen varaan. Katso taulukko 2 Ilmanvaihto dm 3 /s Kuva 3 Tuloilman lämpötilan asetus ( o C) Jälkilämmityksen energian kulutus (kwh) 14 o C 16 o C 18 o C 22 o C Suositeltava tuloilman lämpötila on talvella lämmityskauden aikana noin o C. Keväällä, kun lämmityskausi päättyy, tuloilman lämpötila on hyvä säätää nollaan, jolloin jälkilämmitys ei mene turhaan päälle. Huom! Aina kun lämmöntalteenoton ohituspelti siirretään kesä - asentoon, pitää muistaa säätää asetusarvo nollaan Taulukko 2 Jälkilämmityksen vuotuinen sähkönkulutus kwh/a
5 Sähköpatterin teho ILOX koneessa on 900 W. Sähköpatteri lämmittää tuloilmaa o C, ilmavirroilla dm 3 /s. Käytettäessä ilmanvaihtoa suurella nopeudella, tuloilman lämpötila voi jäädä alle +16 o C vain huippupakkasilla. Ilmavirta (dm 3 /s) Teho (kw) 0,9 0,9 Tuloilman maksimi lämpötila , ,9 11 Taulukko 3. Tuloilman maksimilämpötilat ulkolämpötilalla -26 o C Jälkilämmitysvastuksen ylikuumenemissuoja kytkee häiriötilanteissa vastuksen pois päältä. Ylilämpösuojan laukeamisen syy tulee aina selvittää. Ylilämpösuojan palautus tehdään painamalla sähkölaatikon päädyssä olevaa palautusnappia. Sähkövastuksen täytyy antaa jäähtyä riittävästi ennen kuin ylilämpösuoja voi palauttaa (5 10 minuuttia). Ylikuumenemissuojan palautuspainike Kuva 4 Vesipatterimallin (ILOX MOSAIK W) vesiputkisto pitää olla toiminnassa, patterin ilmaus suoritettu ja lämpö kytketty lämpöjohtoverkostoon ennen koneen päälle kytkemistä. Tuloilman lämpötila säädetään vesipatterimallissa patterin menoputkessa olevasta termostaatista. Termostaattiosassa olevaa viitteellistä numerointia vastaavat lämpötilat on esitetty taulukossa 3. Suositusarvo on 3 4 * = 8 o C 4 = 20 o C 1 = 11 o C 5 = 23 o C 2 = 14 o C 6 = 26 o C 3 = 17 o C Taulukko 3. Patteritermostaatin lämpötila-alue Kuva 5 5
6 ILOX MOSAIK W koneessa on tehokas vesipatteri. Patterin teho riippuu käytettävästä ilmavirrasta, menoveden lämpötilasta ja vesivirrasta. Vesipatterin tehotaulukosta voidaan arvioida patterin maksimiteho eri olosuhteissa silloin, kun ulkoilman lämpötila on -26 o C. Tuloilman lämpötilan säätötermostaatti rajoittaa kuitenkin tehoa siten, ettei yli 26 o C lämpötiloja voida valita. ILOX 97/99/MOSAIK, vesipatterin mitoitus Tuloilman lämpötila ennen patteria 0 o C Vastaa ulkolämpötilaa C Menov. Mitoitustilanne lämpöt. Ilmavirta Vesivirta Teho Tuloilma o C l/s (l/h) (kw) ( o C ) , , , , , , , , Taulukko 4. Vesipatterin maksimitehot Koneen vesipatterin jäätymissuoja -termostaatti pysäyttää koneen tuloilmapuhaltimen, jos tuloilman lämpötila patterissa on alle + 10 o C. Tulopuhallin käynnistyy automaattisesti, kun jäätymisvaaratilanne on ohi. Jäätymissuojatermostaatti sijaitsee sähkölaatikon sivussa (kuva 2). Jäätymissuojatermostaatti Huom! Jäätymissuojatermostaatin asetusarvoa ei saa muuttaa, mutta jos se on jostain syystä muuttunut, oikea asetusarvo säädetään oheisen kuvan mukaisesti. Kuva 6 6
7 3.2 Kesäajan käyttö Kesäaikana, lämmityskauden päätyttyä, voidaan lämmöntalteenotto ohittaa kääntämällä ohituspelti kesä -asentoon. Pellin lukitussalpa on lämmöntalteenottokennon yläpuolella ohituspellin takaosassa. Ohituspelti vapautuu kun lukitussalpa käännetään sivulle ja pelti voidaan kääntää kennon päälle. Kun ohituspelti on kesä asennossa, säädetään samalla tuloilman lämpötila minimille, ettei jälkilämmitys mene turhaan päälle. Lämpöjohtoverkostossa lämmitys menee yleensä lämmityskauden ulkopuolella automaattisesti pois päältä, jolloin asetusarvoa ei tarvitse vesipatterimallissa muuttaa. Jos kesällä lämpöjohtoverkossa kuitenkin on peruslämpö päällä, kannattaa vesipatterimallin termostaatin asetuskin säätää minimille. Syksyllä, kun lämmityskausi alkaa, tai kun tuloilman lämpötila tuntuu liian viileältä, käännetään ohituspelti takaisin talvi - asentoon, ja samalla säädetään tuloilman lämpötila halutuksi. Kuva 7 Talvi -asento Kesä -asento HUOM! Jos ohituspelti on lämmityskaudella kesä - asennossa ja jälkilämmitysvastus päällä, sähkönkulutus kasvaa erittäin paljon. Kuva 8 Lukitussalpa Kuva 9 7
8 3.3 Termo -Ice huurtumisenestoautomatiikka Edistyksellinen huurtumisenesto takaa parhaan mahdollisen vuosihyötysuhteen ja lisää asumismukavuutta, kun vältetään turhia tulopuhaltimen pysähtelyjä. Ilox Mosaik -koneessa on Termo Ice huurtumisenestoautomatiikka. Lämpötila-anturi mittaa ulkoilman lämpötilaa ja sallii sulatustoiminnan käynnistymisen vasta kun lämpötila on riittävän matala. Muiden antureiden mittaustulosten perusteella automatiikka päättelee, onko kenno huurtunut riittävästi, jotta sulatustoiminto kannattaa käynnistää. Sulatusjakson pituus on 15 minuuttia ja sulatusjakson ajaksi toiminnan merkkivalo sammuu. Jos asunnossa ei ole kosteuskuormaa, Termo Ice automatiikalla varustettu ilmanvaihtokone käy pysähtelemättä talven huippupakkasillakin. 3.4 Kondenssivesi Koneen käydessä on normaalia, että poistoilmasta tiivistyy vettä koneen pohjalle erityisesti syksyllä ja talvella. Kondenssivettä muodostuu uudisrakennuksissa ensimmäisenä talvena runsaasti ennen kuin rakenteet ovat kuivuneet. Myöhemmin veden kondensoituminen on vähäisempää ja sen määrä riippuu siitä kuinka paljon asunnossa on kosteuden tuottoa. Kondenssiveden poistoputkessa olevan vesilukko pitää täyttää vedellä ja poistoputken toiminta tulee tarkastaa kaatamalla reilusti vettä koneen pohjalle poistoilmapuhaltimen alapuolelle ja varmistaa, että vesi poistuu altaasta esteettä. Kesän jälkeen poistoputkessa oleva vesilukko saattaa olla kuivunut ja syksyllä ulkoilman lämpötilan laskiessa kondenssiveden poistuminen koneesta voi estyä ja koneesta saattaa kuulua kurluttavaa ääntä. Ongelma poistuu kun vesilukko täytetään kaatamalla vettä koneen pohjalle niin että vesilukko täyttyy vedellä. 4. VARUSTEET 4.1 Nopeuden valintakytkin: Ilmanvaihdon tehon valintakytkimellä valitaan haluttu ilmanvaihdon teho. Kytkimessä on nopeudet 1, 2, 3 ja 4. Normaali käyttöilmanvaihto on joko nopeus 2 tai 3. Nopeus 1 on poissaoloasento ja nopeus 4 on tehostusasento. Mosaik kytkimessä on asennot kotona/poissa ja perus/tehostus ( 3 nopeutta) 4.2 Takkakytkin: Kuva 10. Nopeuden valintakytkin Sälzer (4 nopeutta,lisävaruste), Mosaik (3 nopeutta) Painettaessa takkakytkintä koneen poistoilmapuhallin pysähtyy ja saadaan asuntoon ylipaine takan sytyttämisen ajaksi, jolloin takan veto tehostuu. Takkakytkimessä on ajastin ja ilmanvaihto palautuu automaattisesti normaaliksi 15 minuutin kuluttua. Ajastimen merkkivalo palaa tehostuksen ajan. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla ajastimen painiketta uudelleen. Kuva 11. Takkakytkin 8
9 4.3 Tehostuskytkin ajastimella: Painettaessa tehostuskytkintä, ilmanvaihdon teho kasvaa esimerkiksi nopeudelle 3 valituksi ajaksi ja palautuu normaaliksi kun aika on kulunut umpeen. Samalla syttyy merkkivalo joka palaa tehostuksen ajan. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla ajastimen painiketta uudelleen. Ajastimesta voidaan valita ajat 15 min 30 min 1 h, 2 h, 4 h, 8 h. Sähköasentaja valitsee Ilmanvaihdon tehostusnopeuden ja tehostusajan ajastimen kytkemisen yhteydessä. 4.4 Kosteuskytkin: Esimerkiksi pesuhuoneeseen asennettu kosteuskytkin tehostaa ilmanvaihtoa kun tilan suhteellinen kosteus nousee yli kytkimestä asetetun arvon. Ajastimen painike Tehostuksen merkkivalo Kuva 12. Takka/tehostuskytkin Kosteuskytkimen asetusarvo säädetään lämmityskaudella siten, että suhteellisen kosteuden noustessa yli 50 % ilmanvaihto tehostuu. Lämmityskauden ulkopuolella asetusarvoa nostetaan noin 70 %:iin. Kun kosteuskytkin on oikein säädetty, ilmanvaihto tehostuu suihkun ja saunomisen yhteydessä ja palautuu normaaliksi noin 1 2 h kuluttua. Keskikesän hellejakson aikana ilman kosteus nousee niin korkeaksi, että kosteuskytkimen asetusarvoa voidaan haluttaessa nostaa, jotta tehostus ei olisi jatkuvasti päällä. Kosteusprosentin säätönuppi Kuva 13. Kosteuskytkin 9
10 Suodattimet Jos asunto on yhtiömuotoinen, esimerkiksi kerros, -rivi tai paritaloyhtiö, on otettava selvää kuuluuko ilmanvaihtokoneen huolto asukkaalle tai onko huollosta sopimus huoltoyhtiön kanssa. Laitteen huoltokytkimenä toimii ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimet ja katkaisee sähköt sähkövastuksesta kun koneen ovi avataan. Huom! Jos sähkövastukset ovat olleet päällä ne saattavat olla kuumia vielä muutaman minuutin vaikka sähköt ovat katkaistu koneesta. Koneessa on G3 luokan poistoilmasuodatin ja ulkoilmasuodatin ennen lämmöntalteenottokennoa. Karkeasuodatin suodattaa poistoilmassa olevaa pölyä ja se pitää lämmöntalteenottokennon puhtaana ja estää poistoilmapuhaltimen siipipyörää likaantumasta. Ulkoilmasuodatin suodattaa ulkoilman mukana tulevat roskat ja hyönteiset. Tuloilman hienosuodatin (F7 suodatusluokka) poistaa sisään asuntoon puhallettavasta ilmasta näkyvää pölyä, hienojakoista silmillä näkymätöntä pölyä ja siitepölyä. Suodattimien käyttöikä on riippuvainen asuinpaikan ilmanlaadusta ja käytetystä ilmanvaihdon nopeudesta. Suodattimet vaihdetaan tarpeen mukaan ½ 2 vuoden välein. Poistoilman ja tuloilman karkeasuodattimet vaihdetaan kennon yläpuolella oleva suodatin. Suodattimen voi myös imuroida puhtaaksi vaihtojen välillä ellei se ole kovin likainen. Suodattimen pesua ei suositella, sillä sen suodatusominaisuudet heikkenevät oleellisesti. Poistoilmasuodatin Hienosuodattimen voi imuroida varovasti puhtaaksi imurin harjasuulakkeella vaihtojen välillä. Ulkoilmasuodatin Suodattimien puhdistus tai vaihto on tehtävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, mielellään syksyllä ja keväällä. Olosuhteiden mukaan suodattimien vaihtoväli voi olla lyhyempi. Tuloilman hienosuodatin
11 2 Lämmöntalteenottokenno Tarkasta suodattimien vaihdon yhteydessä onko lämmöntalteenottokenno likaantunut. Likaantunut kenno poistetaan koneesta ja pestään miedolla astianpesuaineliuoksella. Kenno huuhdellaan suihkuttamalla lämmintä vettä kennon lamellien läpi. Pesun jälkeen anna kennon kuivua, ennen kuin työnnät sen takaisin paikoilleen. Varmista, että kenno asennetaan oikein päin koneeseen. Kennon alareunassa on kondenssiveden tippalista, joka tulee koneessa alas sähkölaatikon puolelle. 3 Puhaltimet Kondenssiveden tippalista Puhaltimien siipipyöriin tarttunut pöly ja lika aiheuttaa epätasapainoa, rasittaa puhaltimen laakereita ja aiheuttaa ylimääräistä ääntä koneen käydessä. Varsinkin poistoilmapuhaltimen siipiin kertyy rasvaisen ilman ja pölyn muodostamaa likaa. On hyvä tarkastaa muutaman vuoden välein, ovatko siipipyörän siivet likaantuneet ja puhdistaa ne tarpeen vaatiessa. Puhaltimen irrotus: (vasen puhallin) 1. Irrota puhaltimen sähköjohto pikaliittimestä (sormiliitin puhaltimen mustassa johdossa. 2. Löysää puhaltimen kiinnitysruuvit viereisen kuvan mukaisesti 3. Kallista puhallinta koneen takaosaa kohti siten, että puhaltimen pohjassa oleva kartiokumi nousee pois reiästään. 4. Poista puhallin ja puhdista varovasti puhaltimen siipipyörän siivet esimerkiksi hammasharjalla tai paineilmalla Huom! Varo, ettet irrota puhaltimen siivissä olevia tasapainotuspaloja. 11
12 Kallista puhallinta yläosasta taaksepäin ja nosta sitä niin paljon, että puhaltimen pohjassa oleva kartiokumi nousee pois reiästään. Poista puhallin ja puhdista sen siivet. Puhdistuksen jälkeen kiinnitä puhallin takaisin. Oikeanpuoleinen puhallin irrotetaan periaatteessa samalla tavalla kuin vasen puhallin. 12
13 4 Ilmanvaihtokanaviston osat Ilmanvaihtojärjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on huolehdittava myös siitä, että kaikki venttiilit ja säleiköt ovat puhtaat ja halutut ilmavirrat toteutuvat. Jos ulkoilmasäleikössä on hyttysverkko, sen puhdistaminen on tehtävä useita kertoja vuodessa, muuten ulkoilman tulo asuntoon loppuu kokonaan ja lämmöntalteenoton hyötysuhde heikkenee radikaalisti. Yleensä hyttysverkko on poistettu jolloin ulkosäleikkö ei tukkeudu. Asunnossa olevat poistoilmaventtiilit tukkeutuvat vuosien kuluessa ja varsinkin keittiössä ja lähellä keittiötä olevat venttiilit saattavat mennä täysin tukkoon. Poistoventtiilit on syytä puhdistaa vuosittain ja tarkistaa, että venttiili on puhdas myös venttiililautasen takareunasta, missä virtausrako on pienimmillään. Varoitus: Älä muuta venttiilin säätöasentoa puhdistuksen yhteydessä tai säädetyt ilmavirrat voivat mennä epätasapainoon. Puhaltimien siipipyöriin tarttunut pöly ja lika aiheuttaa epätasapainoa, rasittaa puhaltimen laakereita ja aiheuttaa ylimääräistä ääntä koneen käydessä. Muutaman vuoden välein on hyvä tarkastaa, ovatko siipipyörän siivet likaantuneet ja tarpeen vaatiessa puhdistaa ne. 5 Vianetsintä Koneesta kuuluu epämääräistä ääntä saunomisen ja suihkun käytön jälkeen: Kesällä kun ulkoilma on lämmin poistoilmasta ei tiivisty vettä koneeseen ja koneen kondenssiveden poistoputken vesilukko on kuivunut. Syksyllä ulkoilman lämpötilan laskiessa kondenssivettä alkaa taas muodostua. Jos vesilukko on kuivunut, koneen sisällä oleva alipaine estää kondenssiveden poistumisen koneesta ja poistoputkea pitkin virtaava ilma saa aikaan kurluttavan äänen. Avaa koneen ovi ja kaada koneen pohjalle vettä ja tarkista, että se poistuu esteettömästi Tuloilmapuhallin pysähtelee: Kun ulkolämpötila laskee alle 10 o C lämmöntalteenottokennon huurtumisenestotermostaatti pysäyttelee tulopuhallinta estäen kennon huurtumisen. Puhallin saattaa kuitenkin pysähdellä huurtumiselle otollisissa olosuhteissa jo -6-8 o C lämpötiloissa. Jos puhaltimen pysähtely alkaa korkeammassa ulkolämpötilalla kuin -5 o C Mahdolliset viat: - Poistoilmasuodatin on tukossa - Poistoilmaventtiilit ovat tukkeutuneet - Poistoilmakanavisto ullakolla on puutteellisesti eristetty - Huurtumissuojatermostaatin asetusarvo on liian korkea - ILOX Mosaik W mallissa vesipatterin jäätymissuoja toiminnassa 13
14 Mahdollinen syy: Poistoilmasuodatin on tukossa Poistoilmaventtiilit ovat tukkeutuneet Ullakolla oleva poistoilmakanavisto on puutteellisesti eristetty Huurtumissuojatermostaatin asetusarvo on liian korkea ILOX MOSAIK W mallissa vedenkiertohäiriö Huoltotoimenpide: Vaihda tai puhdista suodattimet Puhdista asunnon poistoilmaventtiilit huolellisesti. Tarkasta, että venttiili on puhdas koko venttiililautasen matkalta, mutta varo muuttamasta lautasen säätöasentoa. Mittaa poistoilman lämpötila koneen sisältä. Poistoilman lämpötila ei saisi laskea kovillakaan pakkasilla ullakkokanavissa enempää kuin 3 o C, kun kone käy nopeudella 2 tai 3. Eristä poistokanavat riittävästi Tarkasta, että termostaatin asetusarvo on oikein (+4 o C, katso kuva) ja säädä tarvittaessa uudelleen. Asetusarvoa ei saa säätää alle + 4 o C tai kenno saattaa jäätyä umpeen. -tarkasta, onko lämpöjohtopumppu kunnossa -tarkasta, kiertääkö vesi lämpöjohtoputkissa -tarkasta, onko verkoston ilmaus tehty ja kiertääkö vesi patterissa -tarkasta onko jäätymissuojatermostaatin asetusarvo oikein, asetusarvo pitää olla + 10 o C, katso kuva -tarkasta, ettei patterin vesiputkien venttiileitä ole kiinni -tarkasta termostaatin asetusarvo (sivu 7) Poistoventtiilin puhdistus Vesipatterin jäätymissuojatermostaatin asetus Varoitus Jäätymissuojatermostaatin asetus alle + 10 o C on ehdottomasti kielletty. Vesipatterin jäätymisvaara! 14
15 Tuloilmapuhallin pysähtelee kun koneessa on Termo Ice huurtumissuoja: Puhallin pysähtyy ja on pysähdyksissä noin 15 minuuttia ulkolämpötilan ollessa alle -8 o C. Jos asunnon sisäilman kosteus on korkea lämmöntalteenottokenno voi jäätyä ja automatiikka sulattaa kennon (esimerkiksi saunomisen jälkeen). Jos puhallin pysähtelee vaikka ei ole ylimääräistä kosteuskuormaa ja ulkolämpötila on alle -5 o C Mahdolliset viat: - Poistoilmasuodatin on tukossa - Poistoilmaventtiilit ovat tukkeutuneet - Poistoilmakanavisto ullakolla on puutteellisesti eristetty - Ilmakanavisto on säätämättä tai väärin säädetty (poistoilmavirta on liian pieni tuloilmavirtaan verrattuna. (asunto on ylipaineinen mikä saattaa aiheuttaa kosteusvaurioita rakenteissa.) - ILOX Mosaik W mallissa vesipatterin jäätymissuoja toiminnassa Jos kaikki edellä mainitut asiat ovat kunnossa tarkista ovatko Termo Ice automatiikan anturit kunnossa ja asennettu oikeisiin paikkoihin. Tarkista Termo Ice kortin merkkiledin vikailmoitukset: Normaali toiminta: Huurtumissuoja sulattaa: Jos anturi TE1 (ulko) on viallinen: Jos anturi TE2 (tulo) on viallinen: LED palaa jatkuvasti LED ei pala LED vilkkuu: 1 kerta / 2 s LED vilkkuu: 2 kerta / 2 s Jos anturi TE3 (poisto) viallinen: LED vilkkuu: 3 kerta / 2 s Tarkista onko Termo Ice kortin Dip -kytkimet oikeissa asennoissa. Katso viereinen taulukko (Huom! Tehdasasennossa 55 %) Sulatusohjelma käynnistyy herkemmin, jos prosenttiarvoa suurennetaan. Huom! Termo Ice kortti on koneen sähkölaatikossa. Vain sähköasentaja saa avata koneen sähkölaatikon Tuloilma on viileää: Mahdollinen syy: - lämmöntalteenottokennon ohituspelti on unohtunut kesä asentoon - sähkövastuksen ylikuumenemissuoja on lauennut - poistoilmapuhallin ei pyöri tai pyörii väärinpäin - poistoilmasuodatin on tukossa - termostaatin asetusarvo on liian alhainen - puutteellinen tuloilmakanavien lämpöeristys - vesipatterimallissa ILOX W termostaattiventtiilin asetusarvo on liian alhainen (katso taulukko 3, sivu 7) Huoltotoimenpide: Vaihda ohituspelti talvi -asentoon Palauta lauennut ylikuumenemissuoja ja selvitä mistä syystä se on lauennut Vaihda rikkoutunut puhallin tai korjauta virheellinen sähkökytkentä Vaihda tai puhdista suodattimet Säädä termostaatin asetusarvo sopivaksi Tarkasta tuloilmakanavien lämpöeristys ja eristä kanavat kunnolla. Tuloilmakanavien eristyspaksuus kylmässä tilassa pitää olla noin 100 mm paksu. Säädä termostaatti ja varmista, että vesi kiertää patterissa. Kun vesi kiertää kunnolla vesipatterissa, meno, - ja paluuputkien lämpötila ei ole kovin suuri ja menoputki on lämpimämpi. 15
16 Tekniset tiedot ILOX MOSAIK ja ILOX MOSAIK W Malli ILOX MOSAIK MOSAIK W Mitat mm (L x K x S) 598x515x x515x565 Sähkö 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz Sähköteho 1260W, 5.5 A 360 W, 1.6 A Jälkilämmitys W 900 (sähkö) yli 2000 W (vesi) Paino kg Ilmavirta, max dm 3 /s Kanavakoko mm Ohjaus- Äänitaso jännite ympäristöön (*) ( 80 V) db(a) (120 V) db(a) (140 V) db(a) (160 V) db(a ) * Vaipan läpi tuleva äänenpainetaso huoneeseen, jossa on 10 m 2 äänenabsorptio ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B TURKU Puh Fax