Source: http://docplayer.fi/3569330-Sahkoselostus-sah-970-sahkoinsinooritoimisto-hintsala-oy-ylivieskan-terveyskeskus-kirkkotie-4-84100-ylivieska-saneeraus-sosiaalitilat-ja-valinehuolto.html
Timestamp: 2017-04-24 01:44:10+00:00
Document Index: 16399726

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SÄHKÖSELOSTUS SÄH 970. Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE YLIVIESKA SANEERAUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO - PDF
SÄHKÖSELOSTUS SÄH 970. Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE YLIVIESKA SANEERAUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO
Download "SÄHKÖSELOSTUS SÄH 970. Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE 4 84100 YLIVIESKA SANEERAUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO"
1 Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy Ruutihaantie 2B Puh Gsm: YLIVIESKA Fax Sähköposti: SÄHKÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE YLIVIESKA SANEERAUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO SÄH 9702 1 Sisällys A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 B RAKENNUTTAMINEN... 3 B2 SUUNNITTELU... 3 B21 ARKKITEHTISUUNNITTELU... 3 B22 RAKENNESUUNNITTELU... 3 B23 LVI-SUUNNITTELU... 3 B24 SÄHKÖSUUNNITTELU... 4 B3 LIITYNNÄT ULKOPUOLISIIN VERKKOIHIN... 4 B32 JAKELUVERKKOYHTIÖ... 4 B33 TELEVERKKOYHTIÖT... 4 B6 LIITTYMISMAKSUT... 4 C TYÖMAATEKNIIKKA... 4 C9 ERITYISKULUT... 4 H SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JAKELU- JA... 5 KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIEDOT... 5 H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET... 5 H01 URAKAN LAAJUUS... 5 H011 Suoritusvelvollisuus uusien ja uusittavien asennusten osalta... 5 H013 Urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet... 5 H014 Rakennusaikainen käyttö... 6 H02 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS... 6 H03 SÄÄDÖSPERÄISET TARKASTUKSET... 6 H031 Käyttöönottotarkastukset... 6 H032 Varmennustarkastukset ja käyttöönottotarkastukset... 6 H033 Muut tarkastukset... 7 H034 Rakentamisen viranomaisvalvonta... 7 H04 VASTAANOTTO... 7 H042 Tarkistusmittaukset ja koestukset... 7 H043 Toimintakokeet... 8 H05 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESSA... 9 H051 Sopimuspiirustukset... 9 H053 Rakennusaikaiset toteutuspiirustukset... 9 H054 Rakennusaikaisten toteutuspiirustusten tarkastaminen H055 Työmaan piirustuskäytäntö H056 Luovutuspiirustukset H057 Piirustuskustannukset H06 KOHDEKOHTAISET USEITA JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASENNUSOHJEET H061 Tarvikkeet H062 Kytkimien, pistorasioiden yms. sijoitus Yleistä: H063 Työn suorittaminen H064 Metallipintojen pintakäsittely H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet H0651 Sähkö- ja sähköteknisten tietojärjestelmien tilat... 153 2 H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset H0653 Johto- ja johdintunnukset H0654 Laitteiden ja laitteistojen tunnukset H066 Johdot ja niiden varusteet H067 Putkitukset ja rasioinnit H1 ASENNUSREITIT H100 Yleistiedot H101 Kaapelihyllyjärjestelmä H102 Johtokanavat ja sähkölistat H105 Läpiviennit H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT H202 0,4 kv pääjakelujärjestelmät H2021 0,4 kv liittymisjohdot H2023 Keskukset H2025 Nousujohdot H2026 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset H3 LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS H301 Voimaryhmäjohdot H401 Valaistus- ja pistorasiaryhmäjohdot H5 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT H501 Valaisimet ja lamput H506 Turvavalaistusjärjestelmä H6 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET H603 Erilliset sähkölämmitysjärjestelmät H7 MUUT JÄRJESTELMÄT H702 Kojeet J SÄHKÖTEKNISET TIETOJÄRJESTELMÄT J0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET J2 VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT J201 Antennijärjestelmät J202 Äänentoistojärjestelmä J3 MERKINANTOJÄRJESTELMÄT J305 Ajannäyttöjärjestelmä J310 Kosteushälytysjärjestelmä J4 TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT J402 Työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä J405 Videovalvontajärjestelmä J407 Paloilmoitinjärjestelmä J5 TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄT J501 Yleiskaapelointijärjestelmä J7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT J701 Rakennusautomaatiojärjestelmä... 334 3 KOHTEEN YLEISTIEDOT A A0 A01 KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI Ylivieskan terveyskeskus Kirkkotie 4, YLIVIESKA Saneeraus sosiaalitilat ja välinehuolto B B2 B21 RAKENNUTTAMINEN SUUNNITTELU ARKKITEHTISUUNNITTELU Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy Kyöstintie YLIVIESKA Kimmo Heikkilä B22 RAKENNESUUNNITTELU B23 LVI-SUUNNITTELU Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy Urheilutie HAAPAVESI Eero Jaatinen5 4 B24 SÄHKÖSUUNNITTELU Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy Jarmo Hintsala Ruutihaantie 2B YLIVIESKA Puhelin: Faksi: GSM: Sähköposti: B3 B32 LIITYNNÄT ULKOPUOLISIIN VERKKOIHIN JAKELUVERKKOYHTIÖ Herrfors Oy B33 TELEVERKKOYHTIÖT Elisa Oyj B6 LIITTYMISMAKSUT Liittymiin ei tule muutoksia. C C9 TYÖMAATEKNIIKKA ERITYISKULUT Vanhojen sähköasennusten purkutyöt kuuluvat urakkaan. Käyttökelpoiset laitteet jäävät rakennuttajan hallintaan. Urakoitsija siirtää ne työmaalla osoitettuun paikkaan. Hävitettävät tavarat urakoitsija toimittaa työmaan jätelavoille. Loisteputket, akut yms. ongelmajätteet toimitetaan omalle lavalleen. Jätelavat ja niiden tyhjennys RU:ssa. Ennen purkutöitä on selvitettävä asennusalueen käyttöön jäävät laitteet, joita ei tietenkään pureta.6 5 Jännitekatkot tehdään sellaisena aikana, ettei niistä ole haittaa rakennuksessa tapahtuvalle toiminnalle. Katkoista on aina sovittava hyvissä ajoin etukäteen. Urakoitsija on velvollinen ennen tarjouksen jättämistä tutustumaan työmaahan ja ottamaan huomioon kaikki sähköasennuksiin liittyvät asiat. H SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIEDOT H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET Työ tehdään voimassa olevia määräyksiä noudattaen (SFS 6000). Saneerattavalla alueella ei ole lääkintätiloja. H01 URAKAN LAAJUUS Urakka käsittää piirustuksissa esiintyvän rakennuksen sähköjärjestelmien ja sähköteknisten tietojärjestelmien asennukset. Tässä sähköselostuksessa urakka tarkoittaa sähköurakkaa ja urakoitsija sähköurakoitsijaa. H011 Suoritusvelvollisuus uusien ja uusittavien asennusten osalta Urakka käsittää kaikkien sähköselostuksessa ja piirustuksissa esitettyjen sähkölaitteiden, - johtojen ja järjestelmien hankinnan ja asennukset täyteen käyttökuntoon, ellei jostakin ole erikseen toisin määrätty. H013 Urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet Urakasta muille kuin sähköurakan osapuolille aiheutuvat velvollisuudet sekä velvollisuudet muiden kuin sähköurakan osapuolten töistä ja hankinnoista urakoitsijan sähköasennustöihin on esitetty urakkarajaliitteessä.7 6 H014 Rakennusaikainen käyttö Lopullisiksi jäävien laitteiden tms. käytön ohjeet on esitetty urakkarajaliitteessä. H02 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE mukainen. Sähköurakassa sisäisissä asiakirjoissa seuraava täsmennys: j) sähköselostus k) määrälasketut kaaviot ja taulukot l) muut kuin määrälasketut kaaviot ja taulukot m) muut sopimuspiirustukset n) muut laatuvaatimukset ja työselosteet H03 SÄÄDÖSPERÄISET TARKASTUKSET Urakkaan sisältyvät säädösperäisten tarkastusten kustannukset lukuun ottamatta niitä kustannuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. H031 Käyttöönottotarkastukset Urakkaan sisältyy urakoitsijan suorittama sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus sekä paloilmoitinliikkeen suorittama paloilmoitusjärjestelmän käyttöönottotarkastus. Urakoitsija luovuttaa käyttöönottotarkastusten pöytäkirjat rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. H032 Varmennustarkastukset ja käyttöönottotarkastukset Sähkölaitteiston varmennustarkastuksen suorittaa valtuutettu tarkastaja. Paloilmoitinjärjestelmän käyttöönottotarkastuksen suorittaa TUKES:in hyväksymä tarkastuslaitos urakoitsijan tilauksesta. Tarkastuspöytäkirjat tulee luovuttaa rakennuttajalle. Tarkastuksista aiheutuvat kustannukset sisältyvät urakkaan.8 7 H033 Muut tarkastukset Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmän toiminnan ja asennukset tarkistaa paloviranomainen. H034 Rakentamisen viranomaisvalvonta Paloviranomainen: Jokilaaksojen pelastuslaitos H04 H042 VASTAANOTTO Tarkistusmittaukset ja koestukset Käyttöönottotarkastukseen kuuluvat tarkastukset ja mittaukset ennen jännitteen kytkemistä: -suojajohtimien, PEN-johtimien ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuus mitataan jännitteelle alttiin osan (pistorasian suojakoskettimen, kiinteästi asennetun sähkölaitteen johtavien osien tai potentiaalintasaukseen liitetyn osan) sekä näitä lähinnä olevan pääpotentiaalin tasaukseen liitetyn pisteen (esim. metalliputkisto tai toinen sähkölaite) välinen suojajohtimen resistanssi. Mittaus tehdään laitekohtaisesti. Resistanssiarvo saa yleensä olla korkeintaan n. 1. Mikäli suojajohtimet ovat pitkiä, voi arvo olla suurempikin. testi tehdään käyttämällä jännitelähdettä, jonka kuormittamaton jännite on 4-24 V tasa- tai vaihtojännitettä ja jonka minimivirta on 200 ma -eristysresistanssimittaukset L1/L2/L3/N PE (TN-S-järjestelmässä) mittauksella varmistetaan, että jännitteiset osat ovat riittävästi eristettyjä maasta vaihejohtimet ja nollajohdin yhdistetään mittaus tehdään eristysresistanssimittarilla koejännite normaalisti 500 VDC, jolloin eristysresistanssi vähintään 1,0 M ellei ylijännitesuojia, ylijännitteelle herkkiä sähkölaitteita yms. voida kohtuudella erottaa erottaa verkosta mittauksen ajaksi, voidaan mittausjännitteenä käyttää 250 VDC. Tällöinkin eristysresistanssin on oltava vähintään 1,0 M SELV- ja PELV-piirillä koejännite 50 VDC, jolloin eristysresistanssi oltava vähintään 0,50 M mittaus tehdään esim. keskuskohtaisesti. Kontaktorien ja vastaavien jälkeiset lähdöt on mitattava erikseen. kulutuskojeiden ei mittauksen aikana tarvitse olla kytkettynä verkkoon -SELV- ja PELV-piirien tai suojaerotettujen piirien erotus -lämmitysjohtojen eristysvastus- ja vastusmittaukset Laitos saadaan kytkeä jännitteiseksi vasta, kun em. mittaukset on suoritettu ja mahdolliset virheet korjattu.9 8 Jännitteen kytkemisen jälkeen suoritetaan seuraavat mittaukset: -oikosulkuvirtamittaukset koska mittaus tehdään yleensä huoneenlämpöisissä, kuormittamattomissa johtimissa, tulee mitatun arvon olla 25 % suurempi kuin suojalaitteen toimintarajavirta. Näin ollen laskemalla (+80 C) ja mittaamalla saadut arvot ovat vertailukelpoisia. Esim. johdonsuojakatkaisijalla C16 A pienin laskemalla saatu toimintavirta on 160 A (0,4 ja 5,0 s) ja vaadittu mitattu arvo 200 A. mittaukset tehdään ryhmän pisimmässä johtohaarassa -napaisuus (tarkistetaan, että yksinapaiset kytkinlaitteet on kytketty vaihejohtimeen) -jännitelujuus (asennuspaikalla valmistetuille tai tyyppitestaamattomille laitteille) -kytkin-, käyttö- ohjaus- ja lukituslaitteiden toiminnan testaus -ohjauspiirien toiminnan kokeilu -valvonta- ja hälytyspisteiden toiminnan kokeilu -vaihejärjestyksen mittaus -sähköteknisten tietojärjestelmien tarkastukset ja koestukset tässä sähköselostuksessa kunkin järjestelmän kohdalla esitettyjen vaatimusten mukaisesti Urakoitsija laatii mittauksista ja tarkastuksista pöytäkirjan, joka tulee toimittaa rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. H043 Toimintakokeet Urakkaan sisältyvät toimintakokeet suoritetaan järjestelmäkohtaisissa ohjeissa kuvatulla tavalla urakoitsijan ilmoitettua rakennuttajalle niiden olevan toimintakunnossa. Tällöin edellytetään, että järjestelmät on asennettu lopullisille paikoilleen. Asennusten on oltava siinä valmiudessa, että toimintakokeen jälkeen voidaan aloittaa laitteiden säätö ja viritys. Kuormituskokeet suoritetaan akkuvarmennetuille järjestelmille jännitekatkosta vastaavassa tilanteessa (merkki- ja turvavalaistus-, paloilmoitus-, rikosilmoitus-, LVI-hälytys- yms. järjestelmät) H044 Käytön opastus Urakkaan sisältyy käytön opastusta kaikkien urakkaan kuuluvien järjestelmien osalta niin paljon, että käyttäjä hallitsee järjestelmien normaalin käytön. Erikoisjärjestelmien osalta käytön opastuksen antaa ko. laitetoimittaja. Käytön opastusta annetaan tarvittaessa lisää takuuaikana.10 9 H05 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESSA Dokumenttien sisällön tulee täyttää hankkeen valmiiksi saattamiselle, luovutuspiirustuksille sekä käyttö- ja huolto-ohjeille tässä selostuksessa asetetut tavoitteet. Kaikki toteutuksen osapuolet huolehtivat tarvitsemiensa piirustusten ja kopioiden tilaamisesta riippumatta siitä, kenen hankintaan piirustukset kulloinkin kuuluvat. H051 Sopimuspiirustukset Sopimusasiakirjojen ja -piirustusten tulkinnanvaraisuudet ja ristiriitaisuudet selvitetään suunnitelmakatselmuksessa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Rakennuttaja korjaa havaitut puutteet sopimuspiirustuksiin. Sähkösuunnittelija ei tee muita piirustuksia. H053 Rakennusaikaiset toteutuspiirustukset Urakoitsija täydentää sopimuspiirustuksia seuraavasti, laatii seuraavat lisäpiirustukset ja toimittaa seuraavat tiedot: 1. Täydentää vahvavirtajohdotuspiirustukset. 2. Täydentää (keskustoimittaja) jakokeskusten piiri- ja johdotuskaaviot. Piiri- ja johdotuskaavioissa esitetään riviliitinnumerot, kojetunnukset ja kojeliitinnumerot. Tekee vakiopiirikaaviot valaistuksesta yms. tarvittaessa. 3. Toimittaa keskusvalmistajalle piiri- ja johdotuskaaviot. 4. Laatii (keskustoimittaja) toimittamiensa keskusten kokoonpanopiirustukset ja yksilöidyt kojeluettelot. 5. Sähkötekniset tietojärjestelmät yleisesti: järjestelmätiedot korjattuina hankintoja vastaaviksi johdotuspiirustukset täydennettyinä laite- ja pistetunnuksin tarvittavat runkokaapeliluettelot sähköteknisten tietojärjestelmien laitteistojen kytkentäpiirustukset käsittäen kaikki ulkoiset liitännät sekä sisäisen kytkennän siltä osin, kuin se poikkeaa standardikytkennästä sähköteknisten tietojärjestelmien laitteiden ja asennustarvikkeiden tyypit tiedoilla liitinmerkinnöistä sähköteknisten tietojärjestelmien keskusten kokoonpano- ja kytkentäpiirustukset. 6. Puhelinjärjestelmä: parinumerointi ko. kaavioon valtuutetun teleurakoitsijan ohjeiden mukaisesti 7. Yleiskaapelointijärjestelmä: pisteiden koodimerkinnät ko. kaavioon 8. Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä: johdotuspiirustusten täydentäminen ryhmänumeroilla.11 9. Reikäpiirustukset: 10 laatiminen yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa, hyväksyttäminen rakennesuunnittelijalla 10. Valaisintaulukko korjattuna hankintoja vastaavaksi. 11. Suunnitelmissa esitetyt laitetyypit ja tavaramerkit korjattuna hankintoja vastaaviksi. 12. Elementtien sähköputkituspiirustukset. Urakoitsija hankkii rakennusaikaisten toteutuspiirustusten laatimista varten muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden asiakirjoista, kuten laitteiden ja laitteistojen lopulliset teho- ja liityntätiedot, muiden urakoitsijoiden hankintoja vastaaviksi. Toteutuspiirustusaikataulu laaditaan suhteutettuna rakennusaikatauluun sekä muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden aikatauluihin. Urakoitsija vastaa siitä, että asennustyöt ja sähköurakkaan sisältyvät hankinnat ovat hyväksyttyjen asiakirjojen ja piirustusten mukaisia. H054 Rakennusaikaisten toteutuspiirustusten tarkastaminen Urakoitsija tarkastuttaa rakennusaikaiset toteutuspiirustukset rakennuttajalla ennen asennustöihin ryhtymistä ja materiaalitilauksia. H055 Työmaan piirustuskäytäntö Urakoitsija ylläpitää tarkepiirustussarjaa työmaalla. Sarjaan merkitään työn aikana tehdyt muutokset. Merkinnät tulee tehdä välittömästi ko. asennuksen valmistuttua. Urakoitsijan tulee esittää tarkepiirustussarja rakennuttajalle pyydettäessä. Alkuperäisen tarkepiirustussarjan perusteella laaditaan luovutuspiirustukset. H056 Luovutuspiirustukset Suunnittelija tekee rakennuttajan laskuun: siirtää muutokset tarkepiirustuksista tiedostoihin tallentaa tiedostot cd-levylle ja toimittaa levyn suoraan rakennuttajalle toimittaa tulostustiedostot kopioliikkeeseen Urakoitsija kopioi kustannuksellaan luovutuspiirustussarjat.12 11 Luovutuspiirustussarjoihin sisällytetään tarketiedoilla täydennettyjen toteutuspiirustusten lisäksi myös: sähköselostus sähköselostuksen eri kohdissa erikseen mainitut muut piirustukset sähkön jakelun ja moottorien ylikuormitussuojien koestustaulukko keskuskohtaisesti tarkastuspöytäkirjat mittauspöytäkirjat järjestelmäkohtien vaatimusten mukaisesti urakkaan sisältyvien takuuajan huoltojen huoltosopimusjäljennökset. Urakoitsija tarkastuttaa luovutuspiirustukset rakennuttajalla (suunnittelijalla). Urakoitsija täydentää LVI-urakoihin liittyvät piirustukset (laiteluettelot ja säätökaaviot) jakelu- ja ohjauslaitteita koskevilla sähköteknisillä tiedoilla. Urakoitsija varustaa kaikki piirustukset yhdenmukaisella otsikoinnilla ja piirustusnumeroinnilla riippumatta siitä, kuka ko. piirustukset laatii. Piirustuksissa tulee olla yhdenmukainen päiväys. Urakoitsija toimittaa tarpeelliset sähkötiedot LVI-huoltokortistoa varten. Urakoitsija toimittaa hyväksyttyjä luovutuspiirustuksia seuraavasti: A4-kokoon taitettuina ja seläkkeillä varustettuina rengaskansioissa: 2 sarjaa rakennuttajalle käyttöpiirustukset jokaiseen ryhmäkeskuskomeroon sekä tietojärjestelmäpiirustukset sähköteknisten tietojärjestelmien keskuslaitteiden läheisyyteen 1 sarja pääkeskushuoneeseen. Urakoitsija toimittaa jakokeskusten läheisyyteen seinälle tai keskuskomeroon sekä sähköteknisten tietojärjestelmien keskuslaitteiden läheisyyteen lujan A4-kokoisen muovikotelon, johon sijoitetaan käyttöpiirustukset (paperikopiot) keskuksen pää- ja kokoonpanopiirustuksista ja piirikaavioista sekä tasopiirustus, johon on selvästi ryhmänumeroilla merkitty keskukseen liittyvät ryhmäjohdot. Käyttö- ja huolto-ohjeet: Urakoitsija toimittaa luovutusasiakirjojen yhteydessä 2 sarjaa järjestelmä- tai laitekohtaisia käyttö- ja huolto-ohjeita. Käyttö- ja huolto-ohjeet on toimitettava kaikista toimitettavista järjestelmistä. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on sisällettävä vähintään laitetoimittajan antamat seuraavat tiedot: tekniset tiedot valmistajan nimi edustajan nimi käyttöohjeet säätö- ja asetteluarvot sisäiset kytkentäpiirustukset huolto-ohjeet takuutodistukset.13 12 H057 Piirustuskustannukset Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle veloituksetta sopimuspiirustuksista kolme sarjaa paperikopioita sekä yhden sarjan paperikopioita muiden alojen piirustuksista. Urakoitsijalle ei toimiteta tiedostoja. Kaikkien urakoitsijan laatimien ja urakkaan sisältyvien piirustusten ja asiakirjojen kopiointi-, tulostus- ja jakelukustannukset sisältyvät urakkaan. H06 H061 KOHDEKOHTAISET USEITA JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASENNUSOHJEET Tarvikkeet Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassa olevien määräysten ja direktiivien mukaisia. Tästä osoituksena tulee niissä sähkölaitteissa ja tarvikkeissa, joita merkintävelvollisuus koskee, olla CE-merkintä. Jokaisessa tarvikkeessa tai pakkauksessa on oltava vähintään todistus asianomaisesta hyväksynnästä. Kyseisistä laitteista ja tarvikkeista tulee olla saatavilla valmistajan vakuutus. Tarvikkeina käytetään vain tuotteita, jotka soveltuvat suomalaisiin olosuhteisiin. Urakoitsijan on hyväksytettävä tarvikkeet ja laitteet tämän sähköselostuksen järjestelmäkohtaisten ohjeiden mukaisesti rakennuttajalla, ellei tarvikkeiden tarkkaa tyyppiä ole suunnitelmassa esitetty. Tarvikkeiden on oltava rakenteeltaan kulloinkin kyseessä oleviin asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Ellei sähköselostuksessa tai piirustuksissa ole työmenetelmiä tai tarvikkeita tarkemmin määritelty, urakoitsija valitsee ne itse. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on kuitenkin hankittava haluamalleen vaihdolle rakennuttajan suostumus. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää sen esittäjälle. Hyväksyntäkäsittelylle on varattava aikaa kaksi (2) viikkoa asiakirjojen perille tulosta lukien. Vaihdon esittäjän tulee toimittaa tarvikkeiden ominaisuuksia koskeva aineisto sekä korvaavasta että korvattavasta tarvikkeesta. Mikäli korvaava tuote on halvempi, on urakoitsija velvollinen hyvittämään hintaeron kokonaan tilaajalle. Käytettävissä tarvikkeissa, niiden pakkauksissa tai toimitusasiakirjoissa on oltava merkintä, jonka perusteella tarvikkeiden laatu on todettavissa, tai nämä tiedot on ilmoitettava muulla tavalla. Varaosien on oltava asianmukaisesti pakattuja ja pakkauksen päällä on oltava merkintä sen sisällöstä. Tarvikkeiden toimitusajat sovitetaan rakennusaikataulun mukaan. Tarpeetonta varastointia on vältettävä.14 13 H062 Kytkimien, pistorasioiden yms. sijoitus Yleistä: 1. Huonetiloissa, joista on laadittu kalustopiirustus tai seinäprojektiot, kytkimet, pistorasiat ja seinävalopisteet asennetaan näiden piirustuksen mukaan. 2. Kytkimet, painikkeet ja pistorasiat tulee sijoittaa yhdenmukaisesti, kuitenkin ottaen huomioon rakenteiden ja pintamateriaalin asettamat vaatimukset. 3. Kytkin- ja painikeyhdistelmät asennetaan siten, että peitelevyt ovat pystysuorassa. 4. Pistorasiayhdistelmät asennetaan siten, että peitelevyt ovat vaakasuorassa. 5. Pistorasiassa liitetään johtimet siten, että nolla on vasemmalla tai ylimpänä. 6. Vahvavirta- ja heikkovirtajärjestelmien rasioinnit asennetaan kumpikin omien peitelevyyhdistelmien alle. Asennuskorkeudet: 1. Asennuskorkeudet ilmoitetaan alimman rasian keskelle, ellei piirustuksissa ole muuta mainittu. 2. Kytkimien ja painikkeiden asennuskorkeudet: kostean tai märän yms. tilan pinta-asennus 1000 mm kuivan tilan pinta-asennus 1000 mm uppoasennus 1000 mm. 3. Pistorasioiden asennuskorkeudet: kostean tai märän yms. tilan pinta- ja uppoasennus 1500 mm porrashuoneiden pistorasiat 1500 mm siivouspistorasiat ovipielissä alimman kytkimen alapuolella muut seinäpistorasiat 200 mm keittiön työtason kohdalla 1200 mm työpöytätason kohdalla johtokanavassa asennuskorkeudet sovitaan tapauskohtaisesti rakennuttajan kanssa kalusteeseen sijoitetavan astianpesukoneen pistorasia alakaapissa 600 mm kylmäkaappiyhdistelmän pistorasia 2200 mm liesituulettimen pistorasia 1800 mm kuivauskaapin pistorasia 2200 mm. 4. Seinävalopisteiden asennuskorkeudet: keittiön työpistevalot 1340 mm WC:n peilivalaisimet 1900 mm yläkaappien yhteyteen asennettavat valaisimet arkkitehdin kalustekuvien mukaisesti. 5. Liitäntärasioiden asennuskorkeudet: lieden liitäntärasia 200 mm.15 14 6. Sähköteknisten tietojärjestelmien laitteiden asennuskorkeuksia: sisäänpyyntöjärjestelmän ovikoje 1400 mm huonemerkkilamppu sähköpielessä 1950 mm telepistorasia = pistorasiakorkeus (erillisen peitelevyn alla) paloilmoituspainikkeet 1700 mm kulunvalvonnan painikkeet ja lukijat 1200 mm äänentoistojärjestelmän säädin 1400 mm INVA WC:n hätäkutsupainike 800 mm INVA WC:n hälytyksenpalautuskoje 1400 mm INVA WC:n hälytyskoje 1950 mm (ovipielessä) 7. Huonetermostaatit ja lämpötila-anturit 1500 mm 8. Sisustus-, käyttö- tai rakennustekniset syyt voivat edellyttää käytettäväksi tästä suosituksesta poikkeavia asennuskorkeuksia. H063 Työn suorittaminen Työ tulee suorittaa aina tarkoin kunkin valmistajan ohjeita ja voimassa olevia alan määräyksiä noudattaen käyttäen ammattitaitoista työvoimaa. Työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat tarkistetaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista ja materiaalitilauksia. H064 Metallipintojen pintakäsittely Kaikkien työmaalle toimitettavien teräsosien on oltava vähintään pohjamaalattuja tehtaalla, katso urakkarajaliite. H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet Urakoitsija esittää ennen töiden aloitusta ehdotuksen jäljempänä mainituista merkintätarvikkeista ja merkinnöistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi.16 15 H0651 Sähkö- ja sähköteknisten tietojärjestelmien tilat RU merkitsee sähkötilat huonenumeron lisäksi sähkökeskuksen tunnuksella (esim. RK 101) tai muulla tilan sähkölaitteita kuvaavalla nimellä (esim. TELE). Sähkölaitehuoneet ja halleissa keskusten edustat varustetaan eristävin lattiamateriaalein (RU). SU merkitsee SPK-tilan sinisellä standardikyltillä, jos ulkonäköseikat sen sallivat. Muutoin RU merkitsee huoneen, kuten edellä on kuvattu. H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset Keskuskaavioiden mukaisesti. H0653 Johto- ja johdintunnukset Seuraavat johdot merkitään molemmista päistä ja haaroituksista: nousujohdot voimaryhmäjohdot maadoitusjohdot taloteknisten tietojärjestelmien runkojohdot antennijohdot haaroittimilla rakennusautomaatiojohdot Merkintään käytetään suojataskulla varustettua merkkauspantaa. Merkinnät tulee tehdä koneellisesti. Merkinnästä tulee ilmetä: syöttävä keskus- ja ryhmätunnus (vahvavirtajohdot) järjestelmätunnus (sähköteknisten tietojärjestelmien johdot) kaapelin ryhmä- ja/tai numerotunnus kaapelityyppi poikkipintoineen antennikaapeleissa myös pituus sekä rasia-/huonetunnus, mihin kaapeli on menossa Merkitseminen suoritetaan kaapelia asennettaessa. Vetovaiheessa saa käyttää vetomerkintänä teippiä. Kaaviossa esitetyt ohjaus-, hälytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmän runkojohtojen johtimet numeroidaan molemmissa päissä, elleivät johtimet ole itsessään numeroituja tai värikoodattuja.17 16 Jako- ja haaroitusrasiat, kotelot ja tuppipäätteet: alaslaskuissa, kaapelihyllyillä yms. paikoissa, missä ryhmä ei ole itsestään selvä, vahvavirtajakorasiat varustetaan rasian kiinteään osaan tulevalla merkinnällä, josta ilmenee syöttävä keskus ja ryhmänumero kaikki sähköteknisten tietojärjestelmien kytkentä- ja jakorasiat merkitään rasian kiinteään osaan sijoitetulla merkinnällä. kytkentärasioissa tulee olla ko. järjestelmän järjestelmätunnus (sähkötekniset tietojärjestelmät) alakattojen yläpuolella, jossa rasia ei ole suoraan nähtävissä, voidaan käyttää tussimerkintää. Muualla käytetään teippimerkintää. tuppipäätteisiin kiinnitetään nippusiteellä merkintäliuska, johon merkitään järjestelmätunnus, runkojohdon parinumerot ja vapaana olevat parit. H0654 Laitteiden ja laitteistojen tunnukset Keskusten ulkopuoliset ohjauskojeet : Laitteiden ja laitteistojen ohjauskytkimet, painikkeet, merkkilamput ja soittokellot varustetaan tunnusmerkinnöillä. Merkintävälineenä käytetään koneellisesti tulostettuja liimattavia merkintäliuskoja. Valokytkimet merkitään kohdissa, joissa joustava käyttö sitä edellyttää. Merkinnöistä on käytävä ilmi kojeen koodi, ohjattava laitteen koodi ja selväkielinen nimi sekä ohjattavan laitteen vaikutusalue. H066 Johdot ja niiden varusteet Kaapeleiden on oltava sähkönjohtavuus- ja erityisominaisuuksiltaan piirustuksiin merkittyjä tai vastaavia. Kaapelihyllyillä kaapelit asennetaan kiinnitettynä hyllylle risteilyjä välttäen. Hyllyasennuksessa voima-, asennus- ja sähköteknisten tietojärjestelmien kaapelit sijoitetaan eri hyllyille tai samalla hyllyllä mahdollisimman kauas toisistaan. Samalla hyllyllä vahva- ja heikkovirtajohdot voivat kulkea maks. 35 m. Johtokanava-asennuksessa vahvavirta- ja tietojärjestelmien kaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti eri kanavaosaan. Metalliputkien yhteydessä käytetään muovisia putkenpäätteitä, jotka asennetaan kaapelivedon yhteydessä halkaisematta putkenpäätettä.18 Jos kaapeli on asennuspaikalla alttiina mekaaniselle vaurioitumiselle, kaapeli suojataan esim. muototeräksellä tai metallisella vähintään lujuusluokan 3 asennusputkella. Putkettoman uppoasennuksen käyttö on tässä kohteessa kielletty. Pinta-asennuksessa käytetään muovivaippajohtoa ja muovivaippajohtovarusteita. 17 Kiinnikkeinä käytetään tukevia muovikiinnikkeitä, valkeaksi polttomaalattuja tai muovitettuja ruostumattomia metallikiinnikkeitä ja ruostumattomia ruuveja. Pistorasioina yms. kojeina, jotka asennetaan suoraan metalliseen alustaan, on käytettävä asianomaiseen asennukseen sopivia pistorasioita ja kojeita. Keskukset, kaapelihyllyt, kourut ja valaisimet kiinnitetään kiila- tai vastaavilla pulteilla. Tulpparei'itykset tehdään ennen maalaustyötä, johtojen ja kojeiden asennus lopullisen maalauksen jälkeen. Mikäli asennuksia joudutaan suorittamaan ennen varsinaisia maalaustöitä, maalataan johtojen ja kojeiden asennusalustat ennen asennusten suorittamista. Kaapelit kiinnitetään pinta-asennuksessa asennuspaikkaansa kulloinkin soveltuvalla menetelmällä niin, että kaapelien väliset etäisyydet säilyvät yhtä suurina. Kiinnitysväli kevyellä kaapelilla (johdin max. 6 mm² Cu tai 10 mm² Al) vaakasuorassa asennuksessa on enintään 0,25 m ja pystysuorassa 0,3 m. Raskailla kaapeleilla kiinnitysväli on kertaa kaapelin ulkohalkaisija. Ensimmäinen kiinnike asennetaan 5-10 cm rasiasta tai kytkimestä. Lattialäpivienneissä kaapelit suojataan 0,05 m:n korkeuteen lattiatasosta. Vahingoittumiselle alttiissa paikoissa ja ulkoseinillä suojaus on ulotettava 1,5 m:n korkeuteen. Johtokanava-asennuksissa käytetään muovivaippakaapelia. Kaapelit kiinnitetään kojerasioiden vierestä asennusalustaansa tai käytetään järjestelmän kojerasioihin kuuluvia vedonpoistimia. H067 Putkitukset ja rasioinnit Puhtaaksimuuratuissa seinissä olevien sähköputkitusten asennustapa on sovittava rakennusurakoitsijan kanssa. Niissä tiloissa, joihin tulee alakatot, putkitukset ja haaroitukset tehdään yleensä katon välitilassa. Jakorasiat asennetaan helposti irrotettavien kattolevyjen kohdalle, tarvittaessa RU tekee huoltoluukkuja urakoitsijan osoittamiin kohtiin. Putkitukset on kiinnitettävä huolellisesti rakenteisiin ja rasiat kiinnitysalustoihin.19 18 Eri järjestelmien seinäpisteet tulee päättää kojerasioihin lukuun ottamatta seinävalopisteitä (esim. pesu- ja WC-tilat). Maalattaviin seiniin tulevat rasioiden kannet saa kiinnittää lopullisesti paikoilleen vasta seinämaalauksen jälkeen. Vesieristyskerroksen lävistykset tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Lisäksi urakassa on noudatettava seuraavia suoritusohjeita: rasioita ei saa asentaa kohdakkain seinärakenteissa ääneneristyksen heikkenemisen vuoksi hyllylle ja ripustuskiskoihin asennettavien jakorasioiden alustojen pitää olla tehdasvalmisteisia. Jakorasialta lähtevien kaapeleiden tulee olla kiinnitettyinä alustaan vedonpoiston varmistamiseksi. piirustuksissa esitetyt vararasiat putkitetaan lähimmälle kaapelihyllylle JM 25 -putkella. Putkitukset päätetään siten, että ne ovat myöhemmin helposti käytettävissä. Yli 3 m pitkiin varaputkiin urakoitsija asentaa vetolangan ML 2,5 mm2. varaputkitukset esitetään luovutuspiirustuksissa putket ja rasiat asennetaan kosteussulun ja lämmöneristyksen sisäpuolelle kylmän ja lämpimän tilan välillä putkien sisäpuoli tiivistetään ilmakierron estämiseksi. galvaanisen korroosiovaaran takia metallirakenteiset putket eivät saa joutua kosteissa tiloissa yhteyteen toisen metallin kanssa erillisiä vesikattolävistyksiä vältetään viemällä putkitukset katolle esim. LVI-lävistyksen yhteydessä putkitukset, jotka lävistävät liikuntasauman, asennetaan siten, että putket pääsevät liikkumaan. Urakoitsijan on esitettävä työtapaehdotus hyväksyttäväksi ennen lopullista asennusta lattiaputkitukset asennetaan riittävän syvään lopullisesta betonin pinnasta, etteivät lattiaan tehtävät kiinnitykset tai rei'itykset ulotu putkiin. Tarvittaessa putkitus voidaan tehdä kokonaan valun alle esim. alapohjien sorastusosaan. Putket kiinnitetään huolellisesti niin, etteivät ne liiku valun aikana. kaikki asennusputket kiinnitetään vähintään 2,0 metrin välein sekä aina jatkosten ja liitosten läheltä taipuisat muoviputket kiinnitetään kaarien molemmin puolin, sekä suorilla osuuksilla vähintään 1 metrin välein20 19 H1 H100 ASENNUSREITIT Yleistiedot Tehdasvalmisteiset johtotiet asennetaan samaan sarjaan kuuluvista, valmiiksi pintakäsitellyistä osista. Asennukset tehdään valmistajien ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon tämän selostuksen järjestelmäkohtaisissa osissa esitetyt erityisvaatimukset. Paloalueen rajalla johtotiet katkaistaan seinäpintaan. H101 Kaapelihyllyjärjestelmä Rakennukseen asennetaan piirustusten mukaiset kaapelihyllyt. Teknisissä tiloissa, nousukuiluissa, tuotantotiloissa, alaslaskuissa yms. kaapelihyllytyyppinä käytetään sinkittyä pienahyllyjä. Siistiä ulkonäköä vaativissa tiloissa käytetään valkoiseksi poltto- tai pulverimaalattua levyhyllyä sisäpuolisin kannakkein ja huomaamattomin jatkoksin. Kaapelihyllyjen leveydet selviävät piirustuksista. Kaapelihyllyjen liitos-, kulma- ja päätyosien sekä vakiokannakkeiden on oltava samaa sarjaa kuin hyllytkin. Kaapelihyllyjen rakenneratkaisuiden on mahdollistettava se, että myöhemminkin on mahdollista vaivattomasti lisätä tai poistaa rakennuksen kaapelointia. Urakoitsijan on oma-aloitteisesti neuvoteltava asennusjärjestyksestä ja asennusyksityiskohdista muiden urakoitsijoiden kanssa ennen asennustöiden aloittamista. Kaapelihyllyjen leveydet ja päällekkäisten kaapelihyllyjen lukumäärät on esitetty tasopiirustuksissa. Asennus suoritetaan siten, ettei taipuma kannatusvälillä ylitä arvoa 1:100 alaslaskettujen kattojen yläpuolella eikä arvoa 1:200 näkyviin jäävissä paikoissa. Taipumissa huomioidaan myöhemmät kaapelilisäykset. Hyllyt asennetaan siten, etteivät ne pääse kallistumaan pitkittäissuunnassa tai kiertymään. Hyllyjen kiinnitykseen käytetään kiila-ankkureita tai vastaavia.21 Näkyville jäävät pystyhyllyt suojataan 1,5 m:n korkeuteen suojalevyin. Suojalevyjä ei asenneta sähkö- ja teletiloissa. Pystyhyllyjen suojalevyjen tulee olla ruuvikiinnitteisiä ja hyllyjen kanssa samaa materiaalia. 20 Siistiä ulkonäköä vaativissa käytävä- toimisto- yms. tiloissa pystyhyllyt suojaa RU lattiasta kattoon rakennuslevyin. Ylä- ja alaosaan huoltoluukut kaapelilisäyksiä varten. Paloaluerajoilla väliseinien lävistyksessä kaapelihyllyt katkaistaan ja läpivientiaukoista viedään ainoastaan kaapelit. H102 Johtokanavat ja sähkölistat Johtokanavia asennetaan piirustusten osoittamiin paikkoihin. Johtokanavatyypit on ilmoitettu piirustuksissa. Ikkunaseinillä johtokanavat varustetaan kannakkein, jotka mahdollistavat lämpimän ilman kierron ikkunalle ja vesipattereiden armiputkien suoran vedon alas pattereille. Johtokanavat varustetaan päätylevyin. Johtokanavien sisäpuolinen äänieristys huoneiden välillä sisältyy sähköurakkaan. Johtokanavien asennuksineen tulee olla viimeisteltyjä, ja kanavapituudet tulee mitata tiloittain. Kulmasovitukset tehdään jiiriin tai käytetään valmiita kulmakappaleita. Kiinnityksessä käytetään kanavaan kuuluvia kiinnikkeitä ja seinälävistyksissä peitelaippoja. Johtokanavarungot ja kansilevyt katkaistaan väliseinien lävistyksissä. Kansilevyjen on oltava irrotettavissa seinän molemmin puolin. Lävistykset tiivistetään asianomaiseen tarkoitukseen valmistetulla materiaalilla. Johtokanavien jatkokset tehdään huomaamattomiin paikkoihin kuten seinälävistysten, palkkien tai kulmakappaleiden kohdalle. Kannet jatketaan kalusteryhmien kohdalla. Johtokanavan katkaisut on tehtävä tarkoitukseen sopivalla työkalulla (esim. sirkkelillä), jolla saadaan siisti ja suora leikkausjälki.22 21 Muovisia sähkölistoja käytetään pinta-asennusten peitelistoina seuraaviin kohteisiin: uppoasennusalueilla niissä paikoissa, joissa uppoasennusta ei voida toteuttaa rakenteellisista tms. syistä toimisto-, yleisö- ja muissa siistiä ulkonäköä vaativissa tiloissa pinta-asennuksen peitelistoina. Listat saa asentaa valmiiksi vasta kun asennusalusta on maalattu. Listoina käytetään kannellisia asennuslistoja, väri valkoinen. Yksiosaisia listoja (ns. U- listoja) ei hyväksytä. Leveydet valitaan kaapelimäärien mukaan. H105 Läpiviennit Johdot ja johtotiet suojataan läpivientikohdissa mekaanista vaurioitumista vastaan. RU sulkee kaikki kaapeleiden ja johtoteiden läpiviennit lävistetyn rakenteen ominaisuuksia vastaaviksi palo-, ääni-, lämpö-, kosteus- ja ilmastointitekniikoiden sekä ulkonäön kannalta. Väestönsuojan paineläpiviennit ovat tyyppihyväksyttyjä, hankinta ja asennus SU. Varaputkia vähintään 50 % käyttöön tulevien putkien määrästä. Yksittäinen johto suojataan metallisella läpivientiputkella 32 mm halkaisijaan saakka. Mekaanisilta rasituksilta vapaassa paikassa voidaan suojaus tehdä muoviputkea käyttäen.23 22 H2 H202 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT 0,4 kv pääjakelujärjestelmät Rakennuksen sähkönjakelu toteutetaan kokonaisuudessaan TN-S-järjestelmällä (5- johdinjärjestelmä) liittymisjohtoa lukuun ottamatta. Jakeluverkkoyhtiö toimittaa päämittauksiin tulevat mittarit rakennuttajan laskuun. Virtamuuntajat ja mahdolliset jälkimittarit sisältyvät sähköurakkaan. Johdot asennetaan keskuksiin siten, että tässä selostuksessa määritetyt tarkastukset ja mittaukset voidaan suorittaa myös käytön aikana ilman käyttökeskeytystä. Järjestelmään liittyville kojeille ja laitteille suoritetaan kertaalleen käyttöönottotoimenpiteet kuten katkaisijoiden ja releiden kokeilu tai koestus. Järjestelmän N- ja PE-johtimen välinen eristystila tarkistetaan ja mitataan ennen käyttöönottotoimenpiteiden suorittamista. H2021 0,4 kv liittymisjohdot Ei muutoksia. H2023 Keskukset Rakennukseen asennetaan piirustusten mukaiset keskukset noudattaen voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita. Urakoitsija puhdistaa keskukset sinne johtojen liittämisen jälkeen mahdollisesti joutuneista eriste- ja johdinjätteistä sekä rakennuspölystä. Jakokeskukset suojataan niin, etteivät ne joudu alttiiksi pölyn tai kosteuden vaikutuksille. Urakoitsijan on lähetettävä pääkeskuksesta pääkaavio ja kokoonpanopiirustukset hyväksyttäväksi jakeluverkon haltijalle ennen valmistuksen aloittamista. Ennen keskuksien valmistamisen aloittamista urakoitsija varmistaa keskuksille piirustuksissa varatun tilan ja kuljetusreittien riittävyyden. Keskukset on asennettava siten, että niitä on mahdollista laajentaa toiselta sivulta (mikäli komerossa on tilaa). Ensisijaisesti tila käytetään korkeussuunnassa, minkä jälkeen lisätään leveyttä.24 23 Kuivaan tilaan tarkoitetun, takaa avoimen keskuksen raot peitetään asentamisen jälkeen niin, että keskuksen kosketussuojaus tulee määräystenmukaiseksi. Takaa avoimen keskuksen asennuspintana käytetään palamatonta materiaalia. Keskukset on kytkettävä niin, että vinokuormitus muodostuu mahdollisimman vähäiseksi. Tulppa- ja kahvavarokkeita sisältävien keskusten yhteyteen asennetaan varasulakekaappi. Varasulakkeita vähintään 5 kpl tulppa- ja 3 kpl kahvavarokkeita kutakin käytössä olevaa kokoa. Kahvavarokealustoja sisältäville keskuksille toimitetaan vaihtokahva. Vikavirtasuojakytkimet ovat vaihto- ja pulssimaisella tasavirralla toimivaa A-tyyppiä. Varokkeet valitaan ko. ryhmien lämpöreleille sopiviksi. Merkkilamput ovat hohtolamppuja ja vaihdettavissa ilman työkaluja. Keskukset merkitään ST mukaisesti. Tarvittaessa valmistajan merkintöjä täydennetään siten, että laitteiden käyttötarkoitukset ja vaikutusalueet selviävät ilman piirustusten selailua. Keskuksien ohjauskytkinten merkinnöissä on oltava ohjattavan kojeen nimi, tunnuskoodi ja vaikutusalue. Nolla- ja suojajohtimet tuodaan riviliittimille, jotka numeroidaan. Lähteville kaapeleille varataan riittävästi kytkentä- ja asennustilaa. Alumiinikaapeleille asennetaan tarvittavat vaihtoliittimet. Kaapeleiden kytkennät toteutetaan siten, että vaadittavat mittaukset voidaan helposti suorittaa. Ryhmäkeskusten pääkytkimet ovat 4-napaisia. H2025 Nousujohdot Nykyisten nousujohtojen rinnalle lisätään PE-johtimet keskuskaavion NK 2 mukaisesti. H2026 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset Maadoituksen tekniset arvot ja maadoitettavat laitteet ja järjestelmät käyvät ilmi keskuskaavioista. Kaikki maadoituskaapelit merkitään. Putkistoihin tehtävät johtoliitokset ja johdot asennetaan siten, ettei niitä tarvitse irrottaa esim. venttiilin, mittarin tms. vaihdon yhteydessä.25 24 Maadoitusjohtimen liitokset on tehtävä luotettavasti ja korroosionkestävästi käyttäen tarkoitukseen valmistettuja liittimiä ja tarvikkeita. Maadoitusjärjestelmälle suoritetaan määräysten mukaiset mittaukset. H3 H301 LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS Voimaryhmäjohdot Kohteeseen asennetaan luetteloissa, kaavioissa ja tasopiirustuksissa esitetyt sähkötoimiset laitteet kaapelointeineen, pistorasioineen tai liitäntärasioineen, turvakytkimineen sekä käynnistin- ja liitäntälaitteineen. Laitteet ja -laitteistot, jotka tulevat joustaville alustoille tai ovat liikuteltavia, liitetään taipuisalla liitäntäjohdolla ryhmäjohdon vaihtorasiaan. Liitoskohdat varustetaan vedonpoistajilla. Liitosjohdon pituus valitaan sellaiseksi, ettei se rajoita normaalia liikkumista eikä huoltotyötä. Kojeille, jotka eivät ole samassa huoneessa kuin ryhmäkeskus, asennetaan päävirtapiiriin turvakytkin kojeen välittömään läheisyyteen. IV-konehuoneissa turvakytkimet asennetaan kaikille puhallinmoottoreille riippumatta keskuksen sijainnista. Taajuusmuuttajakäytöissä EMC-suojauksen on säilyttävä koko kaapeloinnin matkalla, turvakytkiminä käytetään EMC-suojattuja malleja esim. Katko KUA 3 T KU1.V varustettuna apukoskettimella taajuusmuuttajan on-off-ohjauspiiriin (24 VDC). Ulkotiloissa turvakytkimet suojataan metallikatoksella lunta vastaan. 2-nopeuksisten ja Y/D-käynnisteisten kojeiden turvakytkimet ovat 6-napaisia. Ulkotilojen turvakytkimien kaapelit lähtevät kytkimen alareunasta, ettei vesi pääsisi sisään. Sähköurakoitsija osallistuu LVI-laitteiden toimintakokeisiin ja tarkastuksiin yhdessä LVIurakoitsijan kanssa. Moottorien lämpöreleet säädetään niiden nimellisarvoihin. Urakoitsija ilmoittaa ennen hankintoja ja asennuksia muille osapuolille ko. työvaiheen alkamisajankohdan mahdollisten muutosten selvittämiseksi. Tällöin urakoitsija tarkistaa lopulliset tehoarvot, vaiheluvut, liitäntätavat, sijoitukset ja asennustavat laitetoimittajien luetteloista ja työnaikaisista toteutuspiirustuksista. Liitettäessä laitteistoja ja järjestelmiä rakennuksen sähköverkkoon valvotaan, että viisijohdinjärjestelmä säilyy nollasta eristettynä. Kaikki 3-vaihepistorasiat ovat 5-napaisia, ja niiden vaihejärjestys on sama. Ne varustetaan tarramerkinnällä, josta ilmenee syöttävä keskus ja varokenumero.26 25 H4 H401 SÄHKÖNLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT Valaistus- ja pistorasiaryhmäjohdot Kohteeseen asennetaan piirustuksiin merkityt valopisteet ja pistorasiat kaapelointeineen, rasioineen ja kytkimineen. Kaikki 1-vaihepistorasiat ovat sulkulaittein varustettuja. Uppoasennuskojeina käytetään valkoisia vakiosarjan kalusteita esim. Elkon Helmi-sarjaa sekä johtokanavissa Thorsman CYB-sarjaa. Johtokanavissa pistorasioiden tarkat paikat määräytyvät lopullisista kalustesuunnitelmista. Pistorasiat varustetaan tarramerkinnällä, josta ilmenee syöttävä keskus ja varokenumero. Rasiakalusteiden (pistorasiat, kytkimet) merkintävälineenä käytetään koneellisesti tulostettuja liimattavia merkintäliuskoja. H5 H501 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT Valaisimet ja lamput Rakennukseen asennetaan piirustusten mukaiset valaisimet lamppuineen. Alakattoihin tulevat upotetut valaisimet asennetaan arkkitehdin alakattopiirustusten osoittamiin paikkoihin. Upotettavien valaisimien asennuksessa noudatetaan valaisinvalmistajan ohjeita tuuletuksesta ja turvaetäisyyksistä palaviin rakenteisiin. Asennettaessa valaisimia pinnalle tai upottaen alaslaskettuihin kattoihin urakoitsijan on sovittava työjärjestyksestä ja kiinnitystavoista alakattourakoitsijan kanssa hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Loiste- ja purkauslamppuvalaisimissa on valaisinkohtainen kompensointi ja häiriönpoisto. H506 Turvavalaistusjärjestelmä Rakennukseen asennetaan piirustusten mukainen turvavalaistusjärjestelmä. Järjestelmän on täytettävä voimassa olevat vaatimukset merkki- ja turvavalaistuksesta sekä opasteista.27 26 Merkkivalaistusjärjestelmän asennukset suojataan paloa vastaan standardissa SFS 4640 esitetyllä tavalla. Merkkivalaisimet ovat jatkuvasti käytössä, turvavalaisimet syttyvät jännitekatkoksen ajaksi. Käyttäjälle selvitetään säädösten edellyttämät merkkivalaistuslaitteiston käyttöä ja hoitoa koskevat velvoitteet. Järjestelmä sisältää merkki- ja turvavalaistuskaavion mukaiset valaisimet valonlähteineen, kaapeloinnit, keskukset, rasiat ja laitteet. Laitteistolle suoritetaan 1 h:n toimintakoe akkukäytössä. H6 H603 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET Erilliset sähkölämmitysjärjestelmät Pyyhekuivaimet: siivouskomeroon asennetaan pyyhekuivain H7 H702 MUUT JÄRJESTELMÄT Kojeet Pesulakojeet: SU:ssa laitteiden vaatima sähköistys. Keittiökojeet: SU:ssa laitteiden vaatima sähköistys.28 27 J J0 SÄHKÖTEKNISET TIETOJÄRJESTELMÄT KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET Ellei asianomaisissa järjestelmäkohtaisissa ohjeissa ole toisin määritelty, noudatetaan sähköteknisten tietojärjestelmien asennuksessa niitä kohdekohtaisia suoritusohjeita, jotka on esitetty kohdassa H0 Kohdekohtaiset suoritusohjeet. Teleurakoitsijalla on oltava riittävä ammattitaito, määräysten ja standardien tuntemus sekä riittävät mittauslaitteet. Kaikki sähköteknisten tietojärjestelmien laitteet tulee hyväksyttää rakennuttajalla ennen hankintaa. Sähköteknisten tietojärjestelmien asennuksessa noudatetaan ST-korttia , ellei piirustuksissa ole toisin esitetty. J2 J201 VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT Antennijärjestelmät Taukohuoneeseen asennetaan antennipiste kavion mukaan. SU varmistaa mittauksin sen toiminnan (pöytäkirja). J202 Äänentoistojärjestelmä Rakennukseen asennetaan kuulutuksia ja taustamusiikin toistoa varten äänentoistojärjestelmä. Kaikki kaapelit asennetaan, sidotaan ja päätetään siten, että signaali- ja suojajohtimet ja suojafoliot eivät pääse vaurioitumaan asennus- ja huoltotöiden aikana. Järjestelmän laajuus ja sisältö on esitetty piirustuksissa. Ohjelmalähteiden suoja- ja signaalimaadoitus ei saa muodostaa silmukkaa vahvistimen kanssa. Signaalimaapotentiaalin pitää olla erotettu sähköverkon maapotentiaalista koko verkostossa, mahdollista yhtä yhteistä maadoituspistettä lukuun ottamatta. Kaapelien vaippa- ja parisuojat yhdistetään vahvistimen liitäntäkotelossa maadoitusliittimeen, joka saa maapotentiaalin vahvistimen syötön suojamaasta. Vaippa- ja parisuojia ei saa muualla maadoittaa. Kaapelien suojauksien on jatkuttava läpi koko verkoston.29 28 Ohjelmasignaalit sovitetaan siten, että niiden tasot vastaavat toisiaan ohjelman välityksessä ja että taajuustoisto ja dynamiikka vastaavat ohjelmalähteen ominaisuuksia. Äänentoistokeskus liitetään verkostoon erillisen liitäntäkotelon kautta. Suunnitelmissa esiintyvät varaukset kaapeloidaan valmiiksi vahvistimelta liitäntäkotelolle liitosjohtoineen. Kaikki samaan tilaan asennettavat kaiuttimet kytketään samanvaiheisiksi. Kaiuttimet kiinnitetään siten, että kiinnitykset tai kiinnitysalustat eivät pääse värähtelemään häiritsevästi. Laitteistojen lopullinen säätö tehdään todellisessa käyttötilanteessa suoritetun mittauksen perusteella. Kaiutintyypit, äänentoistokeskuksen kokoonpano ja asennustapa hyväksytetään rakennuttajalla ennen hankintaa, mikäli ne poikkeavat suunnitellusta. J3 MERKINANTOJÄRJESTELMÄT J305 Ajannäyttöjärjestelmä Nykyiseen järjestelmään lisätään kaavion mukaiset sivukellot. J305 Kosteushälytysjärjestelmä Lämmönjakohuoneen lattiakaivolle asennetaan piirustusten mukainen kosteushälytysjärjestelmä. Käyttöjännite ja hälytyksen jälleenanto VAK 2:lle. J4 TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT Turvallisuusjärjestelmät ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Urakoitsija ei saa näyttää eikä luovuttaa asiakirjoja tai tietoja niistä ulkopuolisille. J402 Työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä Kulunvalvontaa, ovien lukitusta ja työajan tallennusta varten rakennukseen asennetaan työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä nykyistä järjestelmää laajentamalla. Järjestelmän tehtävänä on tunnistaa ja rekisteröidä henkilöt, jotka kulkevat luvallisesti kiinteistöön sisään, sekä estää luvattomien sisäänpääsy.30 29 Järjestelmän tekniset vaatimukset, ohjelmistot sekä liitännät muihin järjestelmiin on esitetty ko. kaaviossa. Järjestelmän kulunvalvontalukijalliset ovet toimivat kulkuavaimilla itsenäisesti mahdollisen keskusyksikön toimintahäiriön aikana. Järjestelmä perustuu nk. etälukutekniikkaan. Kaikki keskus- ja keskitinlaitteet sekä virtalähteet sijoitetaan kiinteistön tele- ja turvalaitetilaan. Kaapeloinnissa käytetään valitun järjestelmän edellyttämiä kaapeleita. Kaapelit asennetaan mahdollisimman etäälle häiriöitä aiheuttavista kaapeleista ja laitteista. Tarvittavat putkitukset, rasioinnit, kaapeloinnit ja laitteet on esitetty piirustuksissa. Järjestelmän kaapelointi tulee tarkistaa hankittujen laitteiden mukaiseksi ennen asennustöiden aloitusta. Järjestelmän toiminnan koestuksessa sekä tarkastuksissa käytetään ST-korttia Turvajärjestelmien tarkastus- ja mittauspöytäkirja. J405 Videovalvontajärjestelmä Sisäänkulkijoiden tunnistamista sekä tilojen ja omaisuuden valvontaa varten kohteeseen toteutetaan videovalvontajärjestelmä. Järjestelmän tekniset vaatimukset, ohjelmistot sekä liitännät muihin järjestelmiin on esitetty kaaviossa. Järjestelmän laitteet ja kaapelit merkitään järjestelmä- sekä yksilöivällä tunnuksella siten, että luovutusdokumentointi ja merkinnät vastaavat toisiaan. Merkintäliuskat ovat nippusidekiinnitteisiä. Kaapelit merkitään molemmista päistään. Kaapelit kuoritaan ja päätetään kaapeli- ja liitinvalmistajan ohjeita noudattaen. Järjestelmälle suoritetaan toimintakoe. Järjestelmän toiminnan koestuksessa sekä tarkastuksissa käytetään ST-korttia Turvajärjestelmien tarkastus- ja mittauspöytäkirja.31 30 J407 Paloilmoitinjärjestelmä Tulipalon nopeaa havaitsemista varten rakennukseen asennetaan automaattinen paloilmoitinjärjestelmä. Nykyinen konventionaalinen järjestelmä korvataan osoitteellisilla ilmaisimilla ja painikkeilla. Nykyiseen keskukseen asennetaan tätä varten uusi silmukkakortti. Paloilmoitin, joka liitetään aluehälytyskeskukseen (palokuntaan), suunnitellaan ja asennetaan sisäasiainministeriön (SM) pelastusosaston julkaisemien ohjeiden A:41 ja A:60 mukaisesti, ja siinä käytetään kyseiseen käyttöön puolueettoman arviointilaitoksen toimesta hyväksyttyjä laitteita. Paloilmoittimen asennuksessa tulee noudattaa sähköturvallisuusmääräyksiä ja laitevalmistajan ohjeita. Järjestelmän kaapelointi hyväksytetään laitetoimittajalla ennen asennustöiden aloitusta. Sähkösuunnittelija on laatinut kohteeseen paloilmoitinjärjestelmästä esisuunnitelman tarjouslaskentaa varten. Ennen asennustöihin ryhtymistä on esisuunnitelma on hyväksytettävä sisäasiainministeriön hyväksymällä paloilmoitinliikkeellä, joka tarkastaa suunnitelman, leimaa ja allekirjoittaa piirustukset (asennussuunnitelmat). Ilman leimattuja asennussuunnitelmia töitä ei saa aloittaa. Hyvissä ajoin urakoitsija toimittaa rakennuksesta paloilmoitinliikkeen tarvitsemat arkkitehtipiirustukset paikantamiskaavioiden laatimista varten A3-koossa rakennuksittain ja kerroksittain sekä asemapiirros. Sähköurakoitsija asentaa kaapelit ja kenttälaitteet asennussuunnitelman mukaisesti. Ilmoitinkeskuksen kytkee asennuksesta vastaava paloilmoitinliike. Samassa yhteydessä paikallinen teleoperaattori kytkee ilmoituksensiirron välittimen, jonka toiminta testataan. Rakennuttajan edustajaa on kehotettava tilaamaan ajoissa ilmoituksensiirron vaatima yhteys paikalliselta teleoperaattorilta. Käyttöönottotarkastuksen tekee paloilmoitinliike ja tarkastuksesta tehdään asennustodistus. Tässä yhteydessä laitteiston toiminta testataan yksityiskohtaisesti, varmistetaan määräystenmukaisuus ja suoritetaan tarvittavat mittaukset verkoston kunnon varmistamiseksi. Paloilmoitinliike tilaa tämän jälkeen laitteistolle käyttöönottotarkastuksen. Paloilmoittimen käyttöönottotarkastus tehdään ennen rakennuksen käyttöönottoa ja tarkastuksesta annetaan pöytäkirja rakennusvalvonnalle. Käyttöönottotarkastuksen tekee ns. kolmas osapuoli, tehtävään Turvatekniikan Keskukselta valtuutuksen saanut tarkastuslaitos (esim. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK). Näytä lisää
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN
1(6) SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1. YLEISOHJEET Kohde on Kuopion kaupungissa, osoitteessa Sammakkolammentie 2, olevan oppilaitoksen keskuksien Lisätiedot SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530)
SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530) SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA...1 B RAKENNUTTAMINEN...1 Lisätiedot 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE
1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa. Lisätiedot pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)
31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE Lisätiedot SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS
SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE 93600 KUUSAMO SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE, 93600 KUUSAMO PUH. (08) 56 33 100 FAX. Lisätiedot A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...
13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot... Lisätiedot instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti:
AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Jouni Snygg/Markku Järvinen 2(7) SÄHKÖSELOSTUS AS OY POHJANSÄDE SISÄLLYSLUETTELO H2 JAKELUJÄRJESTELMÄT... 4 H21 Sähkön liittyminen... 4 H221 Sähkömittaus... 4 Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI
LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN Lisätiedot Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä Lisätiedot Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P15048
Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE Sähköselostus 30.9.2011 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 1 SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 Yleistiedot kohteesta...1 Lisätiedot Urakkalaskentaa varten
5670-390-55 Urakkalaskentaa varten City-wc Nuoriso- ja toimintapuisto SÄHKÖTYÖSELOSTUS Viite Versio Pvm 28.11.2014 Hyväksynyt Tarkistanut Jarmo Valen Kirjoittanut Keni Peltonen Ramboll Finland Oy Säterinkatu Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3 Lisätiedot Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member
KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla Lisätiedot OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä
OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset. Lisätiedot KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen
KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu Lisätiedot SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ
OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin Lisätiedot Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011
B62636BS Kokemäen kaupunki Tulkkilan puisto, tekonurmikenttä Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT B62636BS-S0002 18.03.2011 AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7, Lisätiedot BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU
1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ Lisätiedot Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE
LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja... Lisätiedot FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten
FCG Finnish Consulting Group Oy SKT1700 SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SÄHKÖSELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O
4824 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. Fax. 08-322 Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje
Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva Lisätiedot Pientalorakentajan opas
Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön Lisätiedot AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS
AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen Lisätiedot Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta
Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön Lisätiedot URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE
URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan Lisätiedot Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. Lisätiedot Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.
7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän Lisätiedot Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky
A0 A00 A001 A01 Työkeskus Kipinä, Ylivieska KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Työkeskus Kipinä Osoite: Suopellontie 6 84100 Ylivieska Uudisrakennus HALLINTO Lisätiedot Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013
Sipoon kunta Etelä sipoon keskuskeittiö Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Insinööritoimisto ALTE Oy, Kivikonkierto 18, PL 36, 05801 Hyvinkää, vaihde 020 786 3100, telefax 020 786 3101 Kotipaikka: Raahe, Lisätiedot PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma
ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP Lisätiedot TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA
TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja: Lisätiedot SÄHKÖSELITYS. Ortodoksinen seminaari. Torikatu 41 80100 Joensuu JM 15.02.2016 1(78) Urakkalaskenta 15.02.2016
JM 15.02.2016 1(78) Ortodoksinen seminaari Torikatu 41 80100 Joensuu SÄHKÖSELITYS Urakkalaskenta 15.02.2016 Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset Alkup. 15.02.2016 / JM URAKKALASKENTAAN Lisätiedot Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA
OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön Lisätiedot Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje
Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje PALON AIKANA TOIMIVIEN Flamerex-KAAPELEIDEN ASENNUSOHJE Flamerex FRHF-kaapelin rakenne OHJEEN TARKOITUS Noudattamalla tätä ohjetta Reka Kaapeli Oy:n Lisätiedot SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON
S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi Lisätiedot SÄHKÖSELOSTUS PELKOSENNIEMEN KUNTA FIS-RINNE, PYHÄ-TUNTURI VALAISTUS JA LUMETUSJÄRJESTELMÄ
SÄHKÖSELOSTUS PELKOSENNIEMEN KUNTA FIS-RINNE, PYHÄ-TUNTURI VALAISTUS JA LUMETUSJÄRJESTELMÄ SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE 4-6, 93600 KUUSAMO PUH. (08) 5633 100, FAX. (08) 517 992 Lisätiedot 6.5 VALAISTUSASENNUKSET
6.5 VAAISTUSASEUKSET imitys numero piirrosmerkki Periaate Valaistuskytkimet ja valaistuskytkennät Seuraavassa taulukossa etetään tavallimpien valaistuskytkimien nimitykset, piirrosmerkit ja johdotuskaaviot. Lisätiedot KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot KAUHAJOEN KOULUKESKUS M-osa, sähkösaneeraus
KAUHAJOEN KOULUKESKUS M-osa, sähkösaneeraus SÄHKÖSELOSTUS Saneeraus Asiakirja nro SÄH 0101 Projekti n:o 01696.P007 Viimeisin muutos Laadittu 1.3.2014 Laatija TTP Tark./Hyv. MUR GRANLUND POHJANMAA OY Mika Lisätiedot KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA
KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO... Lisätiedot Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset
SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS Lisätiedot DUCTEL Twist asennusohje
C M Y CM MY CY CMY K DUCTEL Twist asennusohje Yleistä Asennuksissa on noudatettava asianomaisen maan asennus-/sähköturvallisuusmääräyksiä, Suomessa SFS 6000. Nordic Aluminium Oyj ei vastaa muutetuista Lisätiedot KILPAILUTEHTÄVÄN ARVIOINTI
Taitaja2012 406 Sähköasennus Finaali, TEHTÄVÄ 2 KUVAUS TYÖTEHTÄVÄSTÄ Asennuskohteena on pumppaamo kiinteistö. Kiinteistöön asennetaan kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä sähkölämmittimet oheisten Lisätiedot NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI
KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Lisätiedot PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä
Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia Lisätiedot TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET
TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot Lisätiedot SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA
SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan Lisätiedot Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 406 Skill Sähköasennus. Competitor Name
Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus ing Scheme Lock 24-04-2012 08:38:54 Final Lock 26-04-2012 14:01:55 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- Lisätiedot Sähköliittymä ja työmaasähkö
Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa Lisätiedot Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET
1. KEITTIÖURAKAN YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1.1.1 Pääurakkaan Yleiset pääurakoitsijan velvoitteet urakkarajaliitteen mukaan Urakoitsija antaa veloituksetta Lisätiedot Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu
Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä Lisätiedot HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS
HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513 Lisätiedot 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<6
1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7 Lisätiedot Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky
1/17 A0 A00 A001 KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012, uudisrakennus Osoite: Neitsytkorventie 20, 90420 Oulu A002 A01 Lisätiedot 1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.
1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti. Lisätiedot Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA
Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti Lisätiedot LÄMMINILMAPUHALLIN HEL
ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2 Lisätiedot Putketon uppoasennus
Putketon uppoasennus Asennus rakenteeseen: perusasiat Kaapelia asennettaessa suoraan rakenteeseen ilman asennusputkea jätetään kaapelille liikkumavaraa. Vältetään risteämiä muiden kaapeleiden kanssa. Asennustilaa Lisätiedot Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS
Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS Puhelin 020 7622 854 Sivu 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 4 A11 Lisätiedot Iisalmi 30.10.2014. Osmo Heikkinen Savon ammatti ja aikuisopisto
Iisalmi 30.10.2014 Osmo Heikkinen Savon ammatti ja aikuisopisto Iisalmi 30.10.2014 Taitaja semifinaaleista Päätuomarin ja lajituomarin roolit Arvioinnin haasteet Objektiivinen ja subjektiivinen arviointi Lisätiedot Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje
Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava Lisätiedot 01. Kytkimet ja pistorasiat
01. Kytkimet ja pistorasiat Domino kytkin 1-napainen/vaihto, pinta-asennus 01.1 Domino kytkin 1-napainen/vaihto, pinta-asennus, valkoinen Kiinteään pinta-asennukseen Jännite: 250 V, Kuormitus: 16 A, Kotelointiluokka: Lisätiedot Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2 Lisätiedot LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4
11.11.2013 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4 HANKESUUNNITELMA SÄHKÖ Rakennustapaseloste Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät AV-laitteet 2 H21 SÄHKÖN LIITTÄMINEN... Lisätiedot Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma
S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Lisätiedot TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset
TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS Lisätiedot LAITEPAIKKA- HINNASTO
1 OPERAATTORIHINNASTO LAITEPAIKKA- HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat laitepaikkahinnat Operaattorihinnaston yleiset ehdot Voimassa 1.1. 2013 lukien 1. Oikeus Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R
FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi Lisätiedot HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja
HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle. Lisätiedot PST-saneerausmaton asennusohje. 100 W/m
PST-saneerausmaton asennusohje 100 W/m PST-saneerausmaton asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vaipallinen lämpökaapeli suojapunoksella asennettuna mattoon 2 2 m:n kylmäkaapeli 2 x 0, 75 mm + suojapunos Lisätiedot Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet
Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon Lisätiedot 01. Kytkimet ja pistorasiat
01. Kytkimet ja pistorasiat Revona 6/1-kytkin 01.1 Renova kytkin keskiö- ja peitelevyllä, halkaisija 83 mm, asennussyvyys 18 mm. Ruuviliittimet, 2 lisäliitintä. Kuivan tilan kiinteään uppoasennukseen. Lisätiedot JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU
JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) TSn 20.12.2013 Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU W 1 Liittymät Kiinteistön nykyinen koulurakennus on liitetty tontin reunassa sijaitsevaan Lisätiedot PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo Lisätiedot Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -
Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Jyväskylän Energian neuvontaa ja esitteitä palvelupisteessämme: Hannikaisenkatu Lisätiedot SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS
Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. 1 Käyttöönottotarkastuksesta Lisätiedot TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ
TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ Kaapelointi / Torstai iltapäivä (12.00-16.00) 1. Tehtävän kuvaus Torstain tehtävässä on tarkoitus asentaa työpisteeseen standardin Lisätiedot SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS
SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot... Lisätiedot ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE
ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: Lisätiedot 1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ
1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN Lisätiedot Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet
Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä Lisätiedot Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika
ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUKAINEN ILMOITUS TEHTÄVISTÄ KUNNOSSAPITOTÖISTÄ MUUTOSTÖISTÄ Asunto-osakeyhtiö: Huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä on esitetty toimenpiteet liitteenä olevassa neljäosaisessa Lisätiedot GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje
DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6 Lisätiedot Suunnittelu / Asennusohjeet