Source: http://docplayer.fi/41199374-Tulosyksikkoohje.html
Timestamp: 2018-04-22 09:27:53+00:00
Document Index: 24220273

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "Tulosyksikköohje"
1 Vahvistus pvm Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat sammutusjätevesien talteenotosta annetut ohjeet ja astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue: Vantaa, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Pornainen, Hyvinkää ja Mäntsälä. SAMMUTUSJÄTEVESIEN TALTEENOTTO 1. Tausta Tämä ohje on laadittu vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun Valtion neuvoston asetuksen 59/ mukaisen lausunnon antamisen helpottamiseksi. Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun lain 390/ velvoitetaan luonnonkohteiden ja pohjavesialueiden läheisyyteen rakennettavien kemikaalien käsittelylaitosten toiminnan harjoittaja huolehtimaan riittävistä rakenteellisista ja käyttöteknisistä toimenpiteistä, jotta laitos ei aiheuta ympäristövahinkojen vaaraa tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. VTT on yhdessä Pelastusopiston kanssa julkaissut vuonna 2004 tutkimuksen "Sammutusjätevedet ja ympäristö". Tutkimuksessa todettiin suurimman ympäristöriskin muodostavan kohteessa ennen paloa olevat kemikaalit eikä niinkään palossa syntyvät kemikaalit. 2. Kohteiden rajaus Tätä ohjetta noudatetaan, kun on tarvetta arvioida laajamittaista vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien yritysten riittävää sammutusvesien talteenottoa. Mikäli kuitenkin vaarallisten kemikaalien vähäisessä käsittelyssä ja varastoinnissa on toiminnasta tai ulkoisista tekijöistä johtuen on kohonnut onnettomuuden riski tai mikäli kohde sijaitsee poikkeuksellisen arvokkaalla pohjavesi tai luonnonsuojelualueella, voidaan tätä ohjetta noudattaa soveltuvin osin. Ohjetta tulee noudattaa soveltuvin osin myös ympäristöluvan mukaisissa kohteissa, joista voi aiheutua vesistön, uoman tai altaan pilaantumista sekä vähäisempääkin toimintaa, jossa toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa sekä jätteiden laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. 3. Säiliöiden vallitila Pienten (alle 200m 3 ) palavien nesteiden säiliöiden vaalitilojen tulee vastata KTMp 313/1985 vaatimuksia. Suurempien (yli 200m3) palavien nesteiden säiliöiden asennuksesta ja vallitiloista on voimassa oleva standardi SFS Nyrkkisääntönä pidetään sitä, että vallitilan koko on 110% suurimman säiliön tilavuudesta.
2 Vahvistus pvm Sivu 2(6) Palamattomien terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien säiliöiden kohdalla noudatetaan TUKESin ohjeen K mukaista mitoitusta. Erittäin myrkyllisten, myrkyllisten tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien säiliöt sijoitetaan vallitilaan, jonka tilavuus vastaa vähintään suurimman säiliön tilavuutta. Pelastuslaitoksella ja TUKESilla on oikeus vaatia erityistapauksissa vallitilan tilavuudeksi kaikkien vallitilassa olevien säiliöiden tilavuutta. Vallitila tulee TUKESin ohjeistuksen mukaan olla tiivis ja kestää kaikkia siinä varastoitavia kemikaaleja. Vallitila katsotaan tiiviiksi mikäli materiaalin veden läpäisy on vähemmän kuin 10-9 m/s. Vallitilan seinämien paksuus täytyy myös mitoittaa siten, että mahdollisella vuodolla kestää vähintään 7vrk imeytyä 1m syvyyteen maaperään. 4. Toissijaiset järjestelyt Toissijaisilla järjestelyillä tarkoitetaan mahdollisen suuronnettomuuden varalta suunniteltuja järjestelyitä, joilla voidaan kemikaalien sekä kontaminoituneiden sammutusvesien joutuminen maaperään, pohjavesiin sekä pintavesiin estää. Vaihtoehtoisia järjestelmiä ovat esimerkiksi riittävän tehokkaiden kemikaalien erotuskaivojen rakentaminen, aineiden pumppaaminen vaihtoehtoisiin altaisiin tai jopa piha-alueen patoaminen altaaksi. Järjestelmässä on oltava myös mahdollisuus valvoa tilannetta mahdollisten vuotojen varalta. Pelkkä viemäriaukkojen peittäminen ei yksinään riitä toissijaiseksi järjestelyksi vaan viemäristön kemikaalipitoisuuksia on myös pystyttävä tarkkailemaan. Oli järjestelmä mikä tahansa, tulee mahdollisten altaiden täyttää vähintään samat vaatimukset tiiveyden osalta kuin yllämainitut säiliöiden vallitilat. Materiaalin veden läpäisy on vähemmän kuin 10-9 m/s sekä seinämien paksuus riittävä, jotta vuodolla kestää vähintään 7vrk imeytyä 1m syvyyteen maaperään. Kemikaaleja käsittelevän laitoksen on tehtävä tarkat selvitykset toimintaohjeineen pelastuslaitokselle siitä, miten ja minkälaisella kalustolla järjestelyt saadaan otettua käyttöön. Pelastuslaitos täydentää nämä tiedot ulkoiseen pelastussuunnitelmaan. Järjestelyt on oltava otettavissa käyttöön 15 minuutissa käskystä. 4.1 Viemäröiti Kemikaaleja käsittelevän laitoksen piha-alueen viemäröinti tulee olla suljettavissa, jotta mahdollista kemikaalia ei pääse käsittelemättömänä yleiseen viemäriverkostoon. Viemäreiden sulkuventtiilit ja/tai muut järjestelmät on oltava selvästi näkyvillä piha-alueella. Merkintöjä sijoitettaessa on otettava huomioon mahdolliset lumen aiheuttamat näkösuojat. TUKESin ohjeen K mukaan viemäreiden, tarkastuskaivojen sekä niiden tiivisteiden materiaalien tulee kestää kaikkia laitoksessa käsiteltäviä kemikaaleja. Viemärit tulee asentaa suojaputkiin ja maaperä niiden ympärillä tulee tiivistää. Myös tarkastuskaivojen ympärillä oleva materiaali tulee tiivistää.
3 Vahvistus pvm Sivu 3(6) 5. Mitoitus Toissijaisten järjestelyiden mitoituksena on suurimman mahdollisen palon sammuttamisesta ylijääneen mahdollisesti kontaminoituneen sammutusjäteveden määrä. Sammutusveden määrää laskettaessa tulee käyttää suurimman mahdollisen palon periaatetta. Seuraavien taulukoiden tulkinnassa noudatetaan seuraavaa jakoa vaaratunnusten osalta. VAARALUOKKA Kiinteät aineet Räjähtävät luokat Itsestään syttyvät ja luokan 1.4 räjähteet Herkästi Syttyvät Palava Palava vain osana paloa Palamaton Nesteet LP <21 o C (R11/R12) LP o C (R10) LP o C (Palava) LP> 100 o C Palava vain osana paloa Palamaton Kaasut Palavat Palava vain osana paloa Palamaton Hapettav-at aineet Erittäin voimakkaasti hapettava Voimak-kaasti hapettava Heikosti hapettava Taulukko 1 Taulukoissa 2 ja 3 käytetään seuraavaa luokitusta kohteen suojaustason määrittämisessä. S1 S2 S2 +TPK S3 S3 +TPK Ei valvottu kohde Automaattisella paloilmoittimella valvottu kohde Automaattisella paloilmoittimella valvottu kohde, jossa on oma teollisuuspalokunta. (maksimi paloalue 500 m 2 ) Automaattisella sammutuslaitteistolla valvottu kohde Automaattisella sammutuslaitteistolla valvottu kohde, jossa on oma teollisuuspalokunta Ensisijaisesti alle 12 m varastointikorkeuden kohteissa noudatetaan seuraavaa taulukkoa.
4 Vahvistus pvm Sivu 4(6) Arvioitu sammutusjäteveden määrä (m 3 ) S3/S3+TPK S3/S3+TPK Palo-osaston koko (m 2 ) S1 S2 S2+TPK Varastointikorkeus Varastointikorkeus 6 m 6 m-12 m Vaaratunnus Vaaratunnus Vaaratunnus Vaaratunnus Vaaratunnus 1/2 3/4 5/6 1/2 3/4 5/6 1/2 3/4 5/6 1/2 3/4 5/ / Taulukko 2 Mikäli varastointikorkeus on yli 12 m noudatetaan seuraavaa taulukkoa.
5 Vahvistus pvm Sivu 5(6) Suurin Varastointikorkeus (m) Arvioitu sammutusveden määrä (m 3 ) Vaaraluokka 1-4 Vaaraluokka 5/ Taulukko 3 Mikäli rakennusta ei ole mainittu edellä olevissa taulukossa noudatetaan mitoituksessa seuraavaa kaavaa. Vaaraluokista ja suojaustasoista on voimassa mitä aiemmin on määritetty V=b (1+Z) qf t F A B, jossa V= sammutusjäteveden määrä b= ainekerroin (taulukko 3) Z= ylivirtauskerroin (taulukko 4) qf= sammutusvesivirta (litraa/min per m2) (taulukko 5) t F = toiminta-aika (min) (taulukko 5) A B = palo-alue Vaaraluokka Kohteen suojaustaso S1 S2 S2 +TPK Palo-alue (m 2 ) tai varaston koko (t) Z <100 0,67 1 / ,33 3 / ,2 5 / 6 0,4 0,4 0,4 >200 0,1 Taulukko 3 ainekerroin b Taulukko 4 ylivirtauskerroin
6 Vahvistus pvm Sivu 6(6) Paloalue (m 2 ) sammutusvesivirta (litraa/min per m 2) Maksimi toiminta-aika (min) S1/S2 S2+TPK < , > Taulukko 5 sammutusvesivirta ja toiminta-aika (S2 +TPK suojausta ei hyväksytä yli 500 m 2 paloalueille. Ylittävät tarkastellaan S2 mukaan) Lisätietoja alueen päivystävältä palotarkastajalta p allekirjoittamaton internetversio Vesa-Pekka Tervo Riskienhallintapäällikkö TOIMIVALTUUS Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintasääntö , 8 ja 9.